家庭用蓄電システム

ずっと使うものだから、専門メーカーならではの安心を。

2 019 . 4

2012年の初出荷以来、累計販売台数約5万台突破（世界No.1実績）。

太 陽 光 発 電システムを設 置して約 1 0 年 経った方へ。

ニチコンは、電力小売自由化や、家族の未来まで考えて、蓄電システムを提案します。
※2018年8月現在、ニチコン調べ。

ESS-U3S1（4.1 kWh）

型 番

W 800 × H 650 × D 300 mm（配管パネル込）
外形寸法

W 740 × H 650 × D 300 ｍｍ（本体）W 170 × H 140 × D 23.1 ｍｍ（室内リモコン：ESS-R3）
77 kg（蓄電ユニット：ESS-U3S1）

質 量

リチウムイオン蓄電池

蓄電池容量 ※1蓄電池定格

4.1 kWh

電池構成

1モジュール12直列1並列

定格電圧DC44.2 V（入力電圧範囲：DC37.2 V〜DC49.8）

定格出力AC101V（単相2線式、ただし接続は単相3線式）

出力電圧範囲 / 定格周波数

蓄電ユニット
自立出力定格ムダになるかも

1.5 kW±5 %定格出力電圧系統連系
運転時定格

もうすぐ発電した電気が、

320 g（室内リモコン：ESS-R3）

電池種類

AC101 V ± 6 V / 50または60 Hz不要輻射VCCI Class B 準拠

最大出力

1.5 kVA ± 5 %

出力電流

最大 15 A

出力電気方式

単相 2 線式

定格出力周波数ってご存知ですか？

50 または 60 Hz
設置可能温度範囲 −10℃〜40℃

本体 設置場所：屋外

運転可能温度範囲 −10℃〜40℃

室内リモコン 設置場所：屋内

運転可能温度範囲 0℃~40℃¥998,000

希望小売価格（税抜）※1 蓄電池容量は単電池（セル）の容量合計を示します。使用開始時に実際に使用できる充放電量は、充電深度と電力変換効率をかけた値となり、環境温度や使用電力によって増減します。
（ 初期実効容量：
3.3kWh）※定格出力可能時間：自立出力時１２０分、系統連系時１２０分 ※蓄電池は経年劣化により容量が徐々に減少します。
この劣化スピードは充放電の頻度・使用環境（温度等）により異なります。※商品改良のため、仕様、外観は予告無しに変更することがあります。

300（取得予定）

170■ 蓄電池についての認証■ 系統連系についての認証（取得予定）■ エコーネットLiteについてのAIF認証（取得予定）

23.1●購入時に補助金の交付を受けた方は設置時から一定期間の使用が義務付けられる場合があり、その間は本製品を適正にご使用していただく必要があります。期間内に修理が必要になった場合は、お買い上げの販売会社にご連絡ください。●蓄電池からの放電中の動作について 電力会社との取り決めにより、放電中に微量電力を買電しています。蓄電池に蓄えた電力は太陽光発電システムと異なり、送電線へ電力を逆流させない決まりとなっています。
このため、本製品ではご家庭のご使用電力より約30W少なく放電することにより、取り決めを担保しています。 ●蓄電池のメンテナンスモードについて蓄電システムの性能維持のために、年1回（6月）自動でメンテナンスモードを実行します。
メンテナンスモードとは、蓄電池を自動的に点検するモードです。
ご家庭の消費電力量が少ない場合は、一日でメンテナンスモードが終了しないことがあります。
メンテナン
テレ
スモードは蓄電池の性能を維持するために必要な機能です。
また、メンテナンスモード時には100W以上消費する家電製品を接続して動作させてください。●装置の近くでテレビやラジオなどを使用する場合は、ビの画面が乱れたり、ラジオに雑音が入ることがあります。3m以上離してご使用ください。受信している電波の弱い場所では電波障害を受ける可能性があります。 ●非常時兼用コンセントには、AC100Vで連系時最大15A（1500W）未満の機器を接続してください。大型のエアコンやIH機器、エコキュートなどの200V機器は接続できません。
また、一度に多くの機器をご使用になると保護のために出力が頻繁に停止し、機器の故障の原因となることがあります。ポンプやモーターなど起動時に大きな電力を必要とするものは使用しないでください。●燃料電池、V2Hシステムを併設する場合は、設置・接続方法などを販売店へお問い合わせください。
●併設する太陽光システムに制約がある場合（メーカー、型番、容量）があります。●近隣にアマチュア無線局がある場合、電波受信に影響を与える可能性がありますので、事前に販売店にご相談ください。

●本機を正しくお使いいただくため、ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みください。
ご不明な点は予めお買い上げの販売店または工事会社にご相談のうえ、正しくご使用ください。●電気工事などが必要です。
電気工事については有資格者による施工が義務付けられています。販売店とご相談ください。 ●アースが必ず必要です。電気工事のあとにアースが取り付けられていることを確認してください。●生命に関わる機器（医療機器等）など、途中で電源が切れると困る電気製品は接続しないでください。
●本機を本来用途以外に使用することは危険ですので行わないでください。 ●植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（ICD）を使用している方は、充電中、給電中の機器本体部からの電磁波がペースメーカー、ICDの作動に一時的な影響を与える場合があります。詳細は一般社団法人 日本不整脈デバイス工業会作成の患者様向けパンフレットをご確認ください。

販売店

しっかり蓄える「もしも」に備えて

4.1

1.5

容量

kWh

京都市中京区烏丸通御池上る 〒 6 0 4 - 0 8 4 5

http://www.nichicon.co.jp/
製品に関するお問い合わせ

自立出力kVA

安心をずっとラクラク設置年

超小型モデル10

本体保証※※室内リモコンは5年保証です。

0120-215-086（フリーダイヤル）

e-mail: info-ess@nichicon.com
受付時間：月曜日〜金曜日！？

安全に関するご注意

設置場所について：蓄電ユニットは次のような場所には設置できません。
●標高1500mより高いところ ●岩礁隣接地域 ●重塩害地域（重塩害地域は対応機種（ESS-U3S1J）をお選びください）●揮発性、可燃性、腐食性およびその他の有害ガスのあるところ ●振動、衝撃の影響が大きいと
ころ ●油蒸気のあるところ ●浸水の可能性があるところ ●電界の影響が大きいところ ●風通しが悪いところ ●販売会社で決められていない
ところ ●結露および氷結のあるところ ※設置環境温度は−10℃〜＋40℃ですが、動作範囲温度（−10℃〜＋40℃）以外では運転を停止します。

っ使用上のご注意：ご使用される前には、取扱説明書や製品の注意書きをよくお読みになり、正しくご使用ください。

え140650※施工には、上記蓄電ユニットおよび室内リモコン（本体付属）以外に、指定の分電盤やCTケーブルなどのオプションが必要です。詳しくは販売店や工事業者にご相談ください。

超 小 型＆ 軽 量 で も ︑

800■ システムについての認証■ 室内リモコン ESS-R3（付属・壁掛け用）

しっか り 蓄 え る！

■ 蓄電ユニット ESS-U3S1（屋外設置）

一家 に一台 の 蓄 電 シ ス テ ム■ 製 品 構 成ユニット（外形寸法 単位：mm）

午前9時〜午後５時（土・日・祝日・休業日は除く）
CAT.6200-U3S1-Fa AD.2019D.5C

ホーム・パワー・ステーション

単機能蓄電システム（屋 外設 置タイプ）

ESS-U3S1

自然災害補償付き（10年間）

今ある太陽光発電に、蓄電システムをプラス！

蓄電システムでムダなく、かしこく、電気の有効活用。
「えっ！太陽光で発電した電気がムダになるってどういうこと？」「でも、蓄電システムをどう選べばいいのか・・・」
まずは手軽な小型の蓄電システムから始めてみませんか？
コンパクトなのにしっかり蓄電。
超小型＆軽量蓄電システム

こんな方にオススメです！

ESS-U3S1

必要な分だけ蓄電したい。

サイズ：W740×H650×D300mm

長期保証付きが良い。

大がかりな工事はしたくない。

（本体）

自然災害補償付き（10年間）

2019年11月からの「FIT終了」ってご存知ですか？

蓄電容量4.1kWhとしっかり蓄えられ、夜間の電気使用を力強くカバーします。

太 陽 光で発 電して余った 電 気 は 、これまで電 力 会 社に売ることで有 効 活 用してきました。しかし、FIT終了により売電価格が大幅に下落してしまいます。そのため、基礎工事不要！エアコンの室外機のように、カンタン設置できます。

国内外の幅広いメーカーの太陽光発電システムと接続できます。

＊置きブロックは東洋ベース（株）製推奨品（NC400）使用

沖縄や離島、海岸近くでも設置できます。
＊重塩害地域対応機種（ESS-U3S1J）をお選びください。

つくった電気を売らなくなり、電気がムダになってしまう可能性があるんです。
FITとは？
これまではFITが終了すると48円/kWhでFIT（固定価格買取制度）は、太陽光発電などでつくられた11円/kWh

約

売電 ※1

※南側設置の場合は、オプションの日よけボードが必要です。

電 気を電 力 会 社が 固 定 価 格で買い取る 期 間 限 定 の助成制 度です。太 陽 光 発 電（ 1 0 k W 未 満 ）の 場 合は、契 約以下でしか売れない！？※2（約24円/kWhで買っているのに・・・）

開 始から1 0 年 間で、そ れ 以 降 は 買 取 価 格が 大 幅に下 落する可能性が高いと言われています。

「最近、停電のニュースが多いけど、うちは大丈夫かなぁ」※1 2010年以前に契約をした場合。 ※2 2018年9月時点の予想値。

「どうすれば、これからも太陽光発電を有効活用できますか？」

ご安心ください。最大約8時間、電気を使えます。
「 E S S - U 3 S 1 」なら、急 な 停 電 時 も 、蓄 電 システムからの 電 力 供 給 に自動で切り換わります。リビング用シーリング照 明・冷 蔵 庫・液 晶テレビ・携 帯 電 話 充 電 器などの標準的な家電を最大で約 8時間

これからは、「売る」より「使い切る」方がお得です！

※5

使用できます。

※5 平均的な家庭における試算値であり、保証値ではありません。

電 気を蓄えておける「 蓄 電システム」があれば 、太 陽 光で発 電した電 気を夜 間などに使うことが放電できます。かしこく蓄えておけば、これからも電気をタッチパネル式室内リモコンムダなく有効活用できます。
余剰分は ※3

しっかり充電

電力使用量
太陽光発電量

見やすい5インチカラー液晶タッチパネルの室内リモコンを室内リモコンをネットワークに接続すれば、蓄電システムの状態を標 準 装 備。充 電 ／放 電 量が 確 認できるほか、運 転モードの24時間サーバーで分析し、常に安全を見守ります。メンテナンスや切り換えやメンテナンス

新しいファームウェア

も画 面メッセージで伝えのダウンロードもネットてくれる、簡単操作のリモ

ワ ー ク 経 由 で 行 えてコンです。
深夜

朝

電気を買わなくて済む時間帯※4

放電時間帯

昼

夕

※3 満充電後の余剰分は売電します。 ※4 ご家庭での電気使用量によって異なります。

インターネット便利です。
ESS-R3

深夜

24時間見守る安心サポート

本体

リモコンルーター※4※4 ルーターからインターネットへの接続は、お客さまのネットワーク環境を利用します。

見守り安心サーバー