工事店様用ZMPMCD

全 量 買 取 向 け

モバイルパックマルチコネクト＜パワコン接続タイプ＞［太陽光発電遠隔モニタリングサービス］

パワーコンディショナ－SV センサ間
通信ケーブル加工マニュアル

安川電機製 パワーコンディショナ用 Ver1.2
SV センサ設定ツール 設定内容
<PCS メーカ> 安川電機
<PCS 型式>「P1AA□□□□□□□(Spec.B)」
対象型式：
CEPT-P1AA2010□□□VAJ801001
CEPT-P1AA2010□M□
CEPT-P1AA29P9□□□VAJ801006
CEPT-P1AA2010□□□VAJ801000
CEPT-P1AAB010□M□注意事項
パワーコンディショナについての詳細な手順は、パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルに従ってください。なお、改訂などによりメーカ取扱説明書、施工・保守マ
ニュアルの内容に変更が生じた場合など、本マニュアルの内容と異なる場合は、パワーコンディショナメーカ側の内容に従って施工してください。
通信ケーブルは、施工者様の責任において作成くださいますようお願いいたします。
誤った方法で施工した場合に、モバイルパック、パワーコンディショナ、その他周辺機器の故障などの異常が生じましても、当社はいっさいの責任を負いかねます。

1. 目的
エコめがねモバイルパックマルチコネクト（以下 モバイルパックＭＣ）をご利用いただくにあたって、「パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブル」の作成・施工手順を記載しています。

2. システム構成
以下に、パワーコンディショナ 4 台接続のシステム構成例を記載します。
※ 型式によって接続可能台数が異なります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
https://partner.eco-megane.jp/mc_pcs.html※ 並列運転パルス用ケーブルの接続方法については、パワーコンディショナの施工・保守マニュアルをご確認ください。
モバイルパックＭＣ
終端抵抗：ON(出荷時状態)

パワーコンディショナ 1
スレーブアドレス：１
終端抵抗：OFF
並列運転：マスタ

パワーコンディショナ 2
スレーブアドレス：2
終端抵抗：OFF
並列運転：スレーブ

パワーコンディショナ 4
スレーブアドレス：4
終端抵抗：ON
並列運転：スレーブ

並列運転パルス用ケーブル

MODBUS 通信ケーブル

2

3. パワーコンディショナ－SV センサ間通信ケーブルの作成
3-1.準備部材・工具
パワーコンディショナ－SV センサ間通信ケーブル作成に必要となる部材、工具を以下に記載します。また、その他のパワーコンディショナ間の通信ケーブルや並列運転パルス用のケーブルについては、パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等を確認の上、市販品を入手、加工してください。

●部材(パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブル 1 本あたり)
部材名

丸型圧着端子（絶縁スリーブ付）

丸型圧着端子

サイズ・規格モバイルパック MC 通信線端
子台側
穴径 M3.5※
パワーコンディショナ端子台側
穴径 M3.5(パワーコンディショナの施工・保守マニュ数量3個4個アルをご確認ください。)

シールド付きツイストペアケーブル
絶縁テープ

KPEV-S 1.25 ㎟ - 2P(市販品)または相当品-

1本任意の長さ※丸型圧着端子 適合サイズ（モバイルパック MC 通信線端子台側）

単位[mm]<参考>パワーコンディショナ間通信ケーブルの部材について
パワーコンディショナ間の通信ケーブルに必要な部材について以下に記載します。
パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等もご確認の上、市販品を入手、加工してください。
部材名
丸型圧着端子

サイズ・規格穴径 M3.5(パワーコンディショナの施工・保守マニュ

数量(PCS 台数-1)×7 個アル等をご確認ください。)

シールド付きツイストペアケーブル

KPEV-S 1.25 ㎟ - 2P(市販品)または相当品

3(PCS 台数-1)本<参考>並列運転パルス用ケーブルの部材について
並列運転パルス用ケーブルに必要な部材について以下に記載します。
パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等もご確認の上、市販品を入手、加工してください。
部材名
丸型圧着端子

サイズ・規格穴径 M3.5(パワーコンディショナの施工・保守マニュ

数量(PCS 台数-1)×4 個アル等をご確認ください。)

一般ケーブル

市販品(パワーコンディショナの施工・保守マニュ(PCS 台数-1)本アル等をご確認ください。)●工具

工具名ニッパーペンチ
プラスドライバー
トルクドライバー
圧着工具

サイズ・規格
圧着端子サイズに適合するもの

4個数11111

3-2.パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブルの加工●ケーブル加工方法

パワーコンディショナ - SVセンサ間の距離に応じた長さのシールド付きツイストペアケーブ
ルを用意し、信号線およびシールド線の端に、丸端子を圧着してください。
また、シールド線の金属線部分や余った配線は、ほかの配線と接触しないよう絶縁テープ処理を施してください。
シールド付きツイストペアケーブル

余った配線(絶縁テープ処理)

シールド線(金属線部分に絶縁テープ処理)
丸型圧着端子：穴径 M3.5（絶縁スリーブ付き）

丸型圧着端子：穴径 M3.5（絶縁スリーブ付き）

4. 通信ケーブルの取付け方法<注意>機器が運転停止している状態、すべての入力スイッチやブレーカが「OFF」になっている状態で作業を開始してください。
手順 3-2 で加工したケーブルで、モバイルパックＭＣの通信線端子台とパワーコンディショナの制御信号端子台の間を接続してください。また、パワーコンディショナ間の通信ケーブルについては、別途パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等をご確認の上、接続してください。

●通信ケーブル取付け全体図
モバイルパックＭＣ

パワーコンディショナ：1

パワーコンディショナ：2

パワーコンディショナ：n

通信線端子台

制御信号端子台

制御信号端子台

制御信号端子台

TX+D+D+D+

TX- SG

D-

IG FE

D-

IG FE

手順 3-2 で作成した通信ケーブル※通信ケーブルは電力線と離して敷設することをお勧めいたします。
※通常、シールド線の点線部分はパワーコンディショナに接続する必要はありません。
ただし、接続することで、ノイズなどの影響を改善できる場合もあります。

5D-

IG FE

●パワーコンディショナ-SV センサ間通信ケーブル取付け部分図
モバイルパックＭＣ通信端子台

パワーコンディショナ制御信号端子台

締付トルク：0.8～1.4N･m

締付トルク：0.8～1.0N・m

TX+ TX- RX+ RX- SG×××××

シールド付きツイストペアケーブル
シールド線
他の電圧線と接触しないよう、金属線部分に絶縁テープ処理を施してください。

P2PC

IG×××

D+D-××TB1 TB2

FE×××

ツイストペア線※余った配線は絶縁テープ処理してください。

●結線対応表モバイルパックＭＣ
通信端子台

パワーコンディショナ
制御信号端子

信号名

端子記号

TX+

D+

MEMOBUS通信 +TX－D－

MEMOBUS通信 －SGIG

MEMOBUS伝送用 GND-FE

シールド被覆線接続用

6信号名

5. その他
5-1. 並列運転パルスの配線及びパラメータ設定
パワーコンディショナを複数台設置する際には、パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等に従い、並列運転パルスの配線及びパラメータ設定を行ってください。

5-2. 終端抵抗の設定
接続パターンにより、SVセンサ及び、パワーコンディショナの終端抵抗を設定してください。
＜注意＞出荷状態では、SVセンサの終端抵抗はON状態で設定されています。
パターンAでご使用される場合は、SVセンサの終端抵抗の設定は不要です。
【パターン A（推奨）】モバイルパック MC が通信経路上の終端に設置されている場合
・モバイルパック MC：
SV センサの終端抵抗設定を有効（DIP-SW2 No.1 を ON）に設定してください。
・パワーコンディショナ：終端にあるパワーコンディショナの制御信号端子台にある終端抵抗設定スイッチ S2 を「ON」にしてください。
通信経路の間にある他のパワーコンディショナについては、終端抵抗設定スイッチ S2 を「OFF」にしてください。
●終端抵抗の設定（パターンAの場合）
終端抵抗 ON
モバイルパックＭＣ
SV センサＤＩＰ－ＳＷ2(下段)

終端抵抗 OFF

終端抵抗 OFF

終端抵抗 ON

PCS

PCS

PCS

制御信号端子台

制御信号端子台

制御信号端子台

終端抵抗設定終端抵抗設定終端抵抗設定スイッチ S2ONOFF

スイッチ S2ONOFF※スイッチの図は、スイッチの状態を白の四角で表しています。

7

スイッチ S2ONOFF

【パターン B】モバイルパック MC が通信経路上の終端に設置されていない場合
・モバイルパック MC：SV センサの終端抵抗設定を無効（DIP-SW2 No.1 を OFF）に設定してください。
・パワーコンディショナ：終端にある 2 台のパワーコンディショナの制御信号端子台にある終端抵抗設定スイッチ
S2 を「ON」にしてください。
通信経路の間にあるパワーコンディショナについては、終端抵抗設定スイッチ S2 を「OFF」にしてください。
●終端抵抗の設定（パターン B の場合）
終端抵抗 ON

終端抵抗 OFF

PCS

PCS

制御信号端子台

制御信号端子台

終端抵抗設定終端抵抗設定スイッチ S2ON
OFF

終端抵抗 OFF
モバイルパックＭＣ
SV センサＤＩＰ－ＳＷ2(下段)スイッチ S2ONOFF

終端抵抗 ON

PCS
制御信号端子台

終端抵抗設定スイッチ S2ONOFF※スイッチの図は、白の四角でスイッチの状態を表しています。

5-3.スレーブアドレス(局番)の設定

パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等に従い、パワーコンディショナのスレーブアドレス(局番)を設定してください。
※ スレーブアドレス(局番)は1～9の範囲で設定してください。

8MEMO9

販売元
株式会社 NTT スマイルエナジー〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2 丁目 6 番 18 号 淀屋橋スクエア 4F
06-6221-1234
お問い合わせ support@nttse.com※年末年始・夏季休暇等の当社指定休日は除きます。