公開用

平成 22 年度 第 2 回
情報配線施工技能検定
1 級 実技試験候補問題

ここに公表する試験問題は、１級実技試験の候補問題である。また、接続線番等は、当日配布される課題図等によること。
１． 試験時間150 分
試験開始時刻から 15 分を経過した後、作業が完了した者は技能検定委員の許可を得て退出しても良い。
２．受検上の注意事項
・ 受検中の質問は一切受け付けない。ただし、緊急かつ必要性のある場合には、対応を協議するので、技能検定委員に手を上げて申し出ること
・ 「使用器工具・材料一覧」にある器工具・支給材料のみ用いてよい。疑義がある場合には、受検開始前に申し出ること。
・ 支給材料は、それらが不良の場合を除き追加支給をしない。
・ 安全作業に十分配慮すること。また、安全上の注意を厳重に守り、技能検定委員の指示に忠実に従うこと。
・ 退出時は、周辺の清掃を行うと共に、整理整頓を行うこと。また、ゴミ等は指定の方法により捨てること。
・ 退出後の再入場は認められないので、忘れ物等がないように確認のこと。

1

課題

公開用
課題
次の課題１（光ケーブルの接続収納作業）及び課題２（メタルケーブルの接続配線作業）の両課題を時間内に行いなさい。
課題１：光ケーブルの接続収納作業
光接続箱内において、以下のルールを厳守し、光ケーブルの接続及び収納を行いなさい。
【接続の方法】（１）光ケーブルの前処理①光ケーブル端部のシース除去を行い、テープ心線余長は 0.75m 以上とする（図１(b)）。
②図１(b)に示すようにケーブル中央にループをつくり折り返して、試験用光接続箱に固定紐等を使用して組み付ける。
③図１(c)に示すケーブル端(左 A または B、右 A または B)の心線のいずれかに、支給された 4 心ファンアウトコードを融着接続する。
（２）光ケーブルの接続形態①光ケーブル接続形態は、図 1(c)のとおりとする。
②接続した 4 心ファンアウトコードを始点として、光ファイバがより長く接続されるよ
うに、各 4 心テープ心線を融着接続していくこと。ただし、左側のケーブルと右側のケーブルを接続していくこととする。また、接続する線番指定は行わない。

100 心 SZ スロットケーブル X 2 本5m(a) ケーブル

0.75 m 以上

0.75 m 以上(b)ケーブルの外被処理

左AABB
2右

公開用課題(C)試験用光接続箱への光ケーブルの固定(d) 光接続箱と架台 (概略図)
図１

光ケーブルの接続作業試験概要【接続ルール】（１） 接続は４心一括融着接続とし、接続の方法は【接続の方法】を参照すること。
（２） 心線接続方法（線番など）及びトレイへの収納方法（各トレイへの収納順序など）は、各受検者の判断により自由とする。
（３） 心線のトレイ収納は適切に行うこと。1トレイあたり5接続収納とする。
（４） 被覆除去後のファイバ清掃は毎回3回以上行うこと。
（５） テープ被覆の清掃は、毎回行うこと。ただし、スリーブを通す心線だけでよい。
（６） 光ファイバストリッパの清掃は、毎回行うこと。
（７） 光ファイバカッタ、融着接続機の清掃は、接続品質に問題が無いよう適宜行うこと。
（８） ホルダは複数個使用して良い。
（９） 光ファイバカッタ、融着接続機は1台のみの使用とするが、故障等に備え、予備を試験会場内に持ち込んでも良いこととする。
（１０）放電検査の実施は、試験時間内には必要ないものとする。
（１１）心線余長は0.75m 以上であること。
（１２）OTDR等を使用して、接続損失を測定しても良い。
（１３） 作業中にトラブル等が発生した場合は、技能検定委員に手を上げて申し出ること。
（１４）上記以外の作業については、各受検者が工夫をして行ってよい。
【採点のルール】（１） 融着接続され、トレイに収納された接続数を１とする。

（２） 接続されたテープ心線数を目視により確認・算出し、接続数×4をポイント数とする。ただし、ポイント数は以下の①～⑩のルールに従って減ずる。ここで、「接続」とはテープ心線の接続部、「ポイント」とは心線毎の接続点を示す。
3

課題

公開用

①収納されていない心線は、1テープ心線あたり接続数を0.5（ポイント数2減）とする。
②スリーブの加熱不良は、１テープ心線あたり接続数は0.5 （ポイント数2減）とする。
③OTDR(1.55μm)を用いて各心線をそれぞれ測定し、以下の④～⑩のルールを当てはめる。
④接続損失が2.0dB以上である場合には、断線と判断し、それ以降の対象心線のポイントはカウントしない。
⑤接続損失が、1.0dB≦X＜2.0dBの場合は、ポイント数を1減ずる。
⑥接続損失が、0.5dB≦X＜1.0dBの場合は、ポイント数を0.5減ずる。
⑦接続損失が、X＜0.5dBの場合は、ポイント数をそのままカウントする。
⑧接続損失は、小数点第2位以下は切り捨て④～⑦のルールを当てはめる。
⑨OTDRの損失評価はポイントの置き方により多尐変動するので、ポイントを波形のピークに上下方向から合わせて最小値を選択する。
⑩損失箇所（イベント）のポイント数の特定は、OTDRにより測定し、その箇所の距離を4.7mで除算し四捨五入したうえで、ポイント数とする。
【合格基準】
採点ルールを当てはめた接続ポイント数が 90 ポイント以上であること。

4

課題

公開用

課題２：メタルケーブルの接続・配線作業
図 2 を参考にして、以下の作業を行いなさい。ただし、各作業手順は、宅内の配線施工作業を想定して行うこと。
(1) ツイストペアケーブル 2 本を情報用分電盤内に引き込み、モジュラプラグで成端し、スイッチング HUB のポート 1 とポート 2 に接続する。
(2) 電子ボタン電話用ケーブル 4 本を情報用分電盤内に引き込み、電話用端子台の TEL 系
統 1 配線用端子の 1、2 番と TEL 系統 2 配線用端子の 1、2 番に接続する。
(3) (1)のツイストペアケーブルの他端をモジュラジャック A で各々成端する。
(4) (2)の電子ボタン電話用ケーブルの他端をモジュラジャック B で各々成端する。
(5) モジュラジャック A

1 個、モジュラジャック B

2 個を絶縁取付枠に取り付けて情報用コンセント 1、2 の組立を行う。
(6) 情報用コンセント 1、2 にコンセントプレートを取り付ける。
(7) 情報用分電盤のカバーを取り付ける。
※ツイストペアケーブルの結線方法は、ANSI/TIA/EIA-568-B で規定される T568A によること。

情報用コンセント 1

情報用分電盤

情報用コンセント 2

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ

LANLAN

HUB

モジュラジャック A

モジュラジャック A

TEL

TEL
電話

モジュラジャック B

モジュラジャック B

端子台
TEL

TEL

モジュラジャック B

モジュラジャック B

図2

情報用分電盤、情報用コンセント組立作業

5

公開用

課題
平成 22 年度第２回
情報配線施工技能検定１級実技試験支給材料及び架台一覧（課題 A）
備考
材料名
架台数量仕様

1台

メーカー
NPO

型番等
NPG-303
NPG-201(フジクラ

光接続箱1個NPO

製 FMCO-7Ｓ-Ｓ2(ＳＦＳＣ)相当品)

収納トレイ

5個

光接続箱用熱収縮スリーブ

25 個

4 心テープ心線用

情報用分電盤1個

モジュラジャック A

2個

モジュラジャック B

4個

絶縁取付枠

2個

コンセントプレート

2個

1 連、3 コ用

100 心 SZ スロットケーブル

2本

5m、4 心テープ心線型

4 心ファンアウトコード

1本

ツイストペアケーブル

2本

4 対(CAT5E)、約 1.5m

電子ボタン電話用ケーブル

4本

0.5×2 対、約 1.5m

松下電工(株)WTJ5042K

LAN 用

松下電工(株)

NR3160W

電話用

松下電工(株)WNT15629W

松下電工(株)WTF3710K

松下電工(株)WTF7003W

1.5m、片端 SC コネクタ 4 個付

6公開用

課題
平成 22 年度第２回
情報配線施工技能検定１級実技試験使用器工具一覧（課題 A）
1. 受検者が持参しなければならない物（必須）品名
融着接続機
光ファイバ前処理工具一式ケーブル固定用紐等
モジュラプラグ

数量

備考

1式

4 心テープ心線が接続可能なもの
光ファイバカッタ、光ファイバストリッパ、光ファイバホルダ(4 心テープ心線用)、アルコー
ル、ワイプ紙等

1式
1式
2 個以
上

モジュラプラグ圧着工具

1式

ケーブル管理用品

１式

ラベリング用品

1式

LAN 導通試験機

1式

ケーブル外被除去工具

1式

一般工具

適宜

試験用光接続箱にケーブルを固定するための縛紐等
LAN 用
持参するモジュラプラグの圧着用ケーブル管理に必要なもの（固定バンドなど）
ケーブル等にラベルつけするもの（識別テープなど）
LAN 配線の導通確認が可能であるもの
光ケーブル、ツイストペアケーブル、電話用ケーブルのシース除去用。電工ナイフまたはカッターナイフでも可
ニッパ、ドライバ（プラス・マイナス）など

2. 受検者が持参してもよい物（任意）
品名

数量

備考

作業いす

1台

作業時に座ることができるもの

作業台・作業箱1台

作業スペース（約 2m2）に配置できる大きさのもの

熱収縮スリーブ

1 個以上

4 心テープ心線用。支給材料の予備用

OTDR

1式

SC コネクタ、1.31/1.55μm

LAN 関連工具

1式

インパクトツールなど

その他必要と思われる物

1式

検定委員の判断により、使用を認めないことがある

7