関連ページ

室外ユニット▶ P.21〜159

リモコン▶ P.267〜272

空調管理システム▶ P.265〜290

室外ユニットオプション▶ P.304〜311■ 標準仕様表（ てんかせ Jr.）

（50/60Hz）

容量・型名（ 相当馬力）

22型（0.8 ）28型（1.0 ）36型（1.3 ）40型（1.5 ）45型（1.8 ）50型（2.0 ）56型（2.3 ）室内ユニット ヒーターレス
化粧パネル
主電源
冷房能力
（kW ）
標準（kW ）
暖房能力
低温（kW ）
定格冷房時の顕熱比
冷房（kW ）
消費電力
暖房（kW ）
送風機出力
（kW ）
室内風量（H急-急-強-弱）（ m3/min）
運転音 室内H急-急-強-弱〔dB（A）〕
外形寸法 室内（+パネル）（ mm）
質量
室内（+パネル）（ kg）
配管サイズ（液・ガス）（mm）

RCIC-GP22K

RCIC-GP28K

RCIC-GP36K

RCIC-GP40KRCIC-GP45K

RCIC-GP50K

RCIC-GP56K

5.05.6

5.66.3

P-GP56NAC
単相 200V
2.8
3.6
4.0
4.5
3.2
4.04.85.0
暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。
0.83
0.78
0.76
0.04
0.04
0.03
0.04
0.057
12-10-8.5-6
12.5-10.5-9-6.5
13-11-9.5-7
53-49-46-42
54-50-47-43
55-50-47-43
W570（620 ）×D570（620 ）
×H285（+30 ）
16（+2.5 ）液φ6.35 ガスφ12.7

2.2
2.50.87
0.03
0.03
11-9.5-8-6
51-48-45-42

0.74
0.07
0.06
15-12-10-8
59-53-49-44
17（+2.5 ）（注）上記の運転音は、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

■ 寸法図（ てんかせ Jr.）
Pより見る
リモコン
（別売）
20570

4-12×25 長穴（吊り用）

室内ユニット

空気吹出口（4 方向）
天井面

620

570

吸込グリル開閉90■ オプション一覧（ てんかせ Jr.）
品名

（注1）
フィルター ロングライフフィルターリモコン（注 1 ）「ロングライフフィルター」は化粧パネルに標準で搭載されているフィルターの交換用です。
（注 2 ）既存の天井に「ワイドパネル」を取り付ける（リニューアル時）
場合、必ず既存の天井開口寸法や既設の室内ユニットの寸法を確認してから手配してください。
（注 3 ）「 受光部キット」は照明の影響で動作しにくくなる場合がありますので、照明よりできるだけ（1m 以上）離して据え付けてください。
（注 4 ）「 鍵付リモコンケース」に収納するリモコンのケーブルを壁埋込取付けとする場合は、JISボックスを使用してください。
（注 5 ）
リモコンは、「 多機能（デザイン）
リモコン」を必ずご使用ください。その他のリモコンでは人感センサーの設定ができません（多機能（デザイン）
リモコンについての詳細はP.267〜270をご参照ください）。
（注 6 ）親子リモコン（2リモコン）
でご使用の場合は、親リモコンからのみ人感センサーの設定が可能です。子リモコンからは設定できません。

■ オプション構成図（ てんかせ Jr.）
22型（0.8 ）〜56型（2.3 ）F-56LC1
SOR-NEC
WP-56CN
PD-75CPC-ARFG3 PC-ARFG3（ B ）PC-ARCPC-ARF5 PC-ARFV4（音声ガイド付き）
PC-ARFM 受注対応
PC-ALHC1
PC-AWR
PC-KL5（注7）
リモコンレスには対応していません。
• 集中コントローラーから人感センサーの設定はできません。
• 人感センサーキットは全室内ユニットに取り付けてください。
また、一部機能制限がありますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
• ルームサーモ機能は使用できません。
（注8）「コンパクトリモコン」「 受光部キット」「 多言語対応多機能リモコン」いずれかを使用する場合は、「 凍結洗浄 」機能は使用できません。
（注9）
ダクト類は「 凍結洗浄 」機能を動作させた場合、機器の故障や結露が生じるおそれがあります。使用の際は「 凍結洗浄 」機能を禁止に設定してください。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

ダクトアダプター
室内ユニットへ新鮮な空気の直接取り入れが可能です。
（φ75mm）（ 注）新鮮空気取り入れは、室内ユニットのフィルターを通過しませんので、フィルターを現地ダクトなどに設置してください。

室内ユニット

受光部キットロングライフフィルター

人感センサーキット
鍵付リモコンケース
運転管理用（リモコンのイタズラ・誤操作防止用）にご利用ください。
［ 取付方法 ］• 壁埋込取付け（JISボックス対応）• ケーブル露出取付け（メタルモール対応））

人感センサーキット（ 注 5（）注 6 （）注 7 ）ワイドパネル（注2）（新鮮空気取り入れ口用、φ75）（ 注 9）
ダクト ダクトアダプター
NEW 多機能デザインリモコン
コンパクトリモコン（注8）
多機能リモコン
多言語対応多機能リモコン（注 8 ）
受光部キット（ワイヤレスリモコン用）（ 注 3（）注 8 ）ワイヤレスリモコン（ 単方向）
鍵付リモコンケース（注4）

補助

1. 本図は、本体に化粧パネルを組み合わせた寸法図です。
2. 新鮮空気を取り入れる場合は、全熱交換器または、リモコンサーモ・リモートセンサー機能の使用を推奨します。

室内ユニット（ てててて

容量・型名（相当馬力）

ドレン揚程

注 記
化粧パネル
（別売）

30

140（ガス配管）

Qより見る
配線接続口
（φ30 穴）36

P

約 200mm

最大 850285

Q

電気品箱サービス用点検口（□450mm 以上）

Rより見る
新鮮空気取入ダクトアダプター接続位置

99

ドレン配管接続口（PVC 管，VP25 接続）

床面

電気品箱

620

電気品箱

冷媒ガス配管接続口（φ12.7 銅管フレアナット付き）

1,800mm 以上（高所取付用）据付所要スペース
（点検口）

空気吸込口

236（ドレン配管）

191（ガス配管）
冷媒液配管接続口（φ6.35 銅管フレアナット付き）

180（液配管）

3,000mm 以上
障害物

4- 吊りボルトM10またはW3/8（一式現地調達）141（液配管）

177（ドレン配管）

1,500mm以上

20322（ドレン配管）

349（液配管）

334（ガス配管）

R壁

天井開口寸法 576〜590

520（吊りボルトピッチ）

20530（吊りボルトピッチ）

据付所要スペース

ツイストペアケーブル（現地調達品）（0.75mm2 以上）

1,000mm 以上

天井開口寸法 576〜590ててて2030mm以上（ 単位：mm）

ワイドパネル（リニューアル用）

品名・型式
項目

外形寸法
（mm）

ワイドパネルWP-56CN
730×730×12■ 化粧パネル（ てんかせ Jr.）
型名（相当馬力）

22型（0.8 ）〜56型（2.3 ）ニュートラルホワイト

P-GP56NAC（ 注 1 ）室内および天井裏雰囲気が高湿度（ 相対湿度 80％以上）で長時間使用した場合、化粧パネルに結露が生じます。
（ 注 2 ）油煙がこもる場所や厨房への設置はできません。また、機械（ 切削）油を使用する工場などへの設置もできません。
（ いずれの場合もパネルの破損の原因となります。）

176