都市ガス用

膜式
マイコンメーター●修理対応などにより、長期的なライフサイクルコストの削減につながります。

新品

修理修理JOシリーズ●JBメーターをリユースすることができるため、スマートメーターの導入コストが抑えられます。

JBJO

スマート社会に貢献する先進的なガスメーター
都市ガス用

膜式
マイコンメーター

JO シリーズ● 合計最大流量オーバー遮断
合計最大流量オーバー遮断［㎥ /h］

JO1

JO1.6

JO2.5

JO4JO6

1.7

2.8

4.6

7.3

10.8

JO1JO1.6

JO2.5

JO4JO6

1.5

2.3

3.6

5.68.4● 個別最大流量オーバー遮断
個別最大流量オーバー遮断［㎥ /h］● 安全継続時間オーバー遮断の区分と遮断設定時間
区分

ガス使用量（㎥ /h）

1

安全継続時間テーブル（分）時間１

時間２時間３時間４時間５時間６時間７時間８※３〜0.06 ※1
または 0.1

制限なし

制限なし

制限なし

制限なし

制限なし

制限なし制限なし

制限なし

2〜0.3720

720

720

3〜0.6270390

660

4〜0.8120260

330

5〜0.9100140

260

6〜1.0801202207〜1.265110

170

8〜1.45090120

720

720

720
720
720

390

720
720
720

720

720

720
720

9〜1.74080

100

10〜2.0306590

720

11〜2.42555

70

720

12〜3.0204560

13〜4.515405014※２102540120

80

720
720
720

上記のガス使用量未満の時に該当区分であると判定します。本表に記載された数値は理論上の値です。
※１

仕様策定時に〜 0.06または0.1（㎥/h）で選択して下さい。

※２

個別最大流量オーバー遮断値、または合計最大流量オーバー遮断値未満とします。

※３

区分毎に10 〜 999分の範囲で設定が可能です。（仕様策定時にご指示ください。）● 特長■感震遮断時の自動復帰機能搭載「感震即遮断」と「感震遮断自動復帰」が出荷時に設定されている場合、感震遮断後１分以内に震度５強以上の揺れを検知しなければ自動的に復帰漏えい確認を行い復帰します。
※感震遮断直前や感震遮断中にガス流量を検知している場合は、自動復帰を行いません。

■復帰漏えい確認時間を約1分に短縮
復帰漏えい確認時間を半分に短縮しました。作業の効率化に貢献します。（通常モードの場合）■液晶表示の導入
遮断・警告事象が液晶にアルファベット表示されるため、一目で分かりやすくなりました。

■現在圧力値の表示・確認
現在の圧力値をメーター本体の液晶および通信で確認することができ、現場対応に役立てられます。

機能● 主な保安機能及び動作概要
機能名

動作概要

合計最大流量オーバー遮断遮個別最大流量オーバー遮断

ガス管外れや、ガス栓誤開放などにより大量のガス流出が発生した場合

液晶状態表示QK

ガス器具消し忘れや長時間継続使用等によりガス流量に変動がないまま、異常長時間使用した場合

Ｊ

逆流検出遮断ガスの逆流を検知した場合

Ｒ

遮断中パルス有遮断遮断状態であるにもかかわらずガスの流れを検知した場合

注1

復帰漏えい確認遮断

復帰漏えい確認中に、ガス使用・ガス栓閉め忘れ・漏えいなどにより、ガスが流れた場合

注2

警報器遮断

ガス漏れ警報器などから信号が入力された場合

A

感震遮断

震度５強相当以上の地震を検知した場合に遮断G

圧力低下遮断ガスメーターのガス供給圧力が約0.３kPa以下に低下した場合

P

圧力上昇遮断ガスメーターのガス供給圧力が約4.2kPa以上に上昇した場合

O

テスト遮断

メーターを休止させる、または起動させる時

T

遠隔テスト遮断センタからの通信により、テスト遮断の電文を受信した場合

T

そ

日時指定遠隔テスト遮断センタからの通信により電文を受信し、指定日時に達した場合

Tの出荷モード

テスト遮断発生後40秒経過した場合（工場出荷時はこのモード）

ブランク

他

通常電池電圧低下遮断

断安全継続時間オーバー遮断

外部センサ遮断V

常時電池電圧低下遮断

断

センタ遮断

センタからの通信により、遠隔遮断された場合

Ｃ

日時指定センタ遮断センタからの通信により電文を受信し、指定日時に達した場合

Ｃ

解除後遮断

復帰不可遮断後、解除命令を受信した場合

D

感震遮断自動復帰後後監視遮断

自動復帰後に流量を検知した場合

G

内管漏えい警報

30日間（初期値）連続してガスの流れを検出した場合

復帰確認表示復帰受付時から復帰漏えい確認判定開始まで表示

復帰漏えい確認表示

復帰確認が終了後、復帰漏えい判定開始から復帰するまで表示

通常電池電圧低下警報

電池電圧が所定の値以下になった場合

V

電池電圧低下猶予期間表示

電池電圧低下遮断後、所定の条件が成立した場合に7日間表示v

センサ異常警報

計測部に不具合が生じた場合

Aライン短絡表示

Aラインが短絡した場合

LCD切替表示

復帰スイッチを押すたびにLCDを切り替えて所定の情報を表示

圧力判定一時ハイパス

センタからの通信、または手動設定により、バイパスをセットした場合、圧力低下・上昇・警報を行わない。

口火流量登録口火を連続使用する場合は、誤警報を防ぐために口火を２つまで登録可能

遠隔遮断弁閉センタからの通信により、遠隔遮断弁閉電文を受信した場合

警

遮

電池電圧が所定の電圧以下になった場合（復帰不可）

注3報・表示その他機能

注1 遮断中流量有遮断前の液晶状態表示を表示し、液晶状態表示は「■」と交互に表示します。
注2 「▲（復帰失敗）」が点灯した場合､復帰漏えい確認前の液晶状態を表示します。
注3 解除後遮断とは、｢テスト遮断解除後｣、｢センタ遮断解除後｣、｢電池電圧低下解除後｣、｢遠隔遮断弁閉｣の状態を指します。

Y/VN▲（内管漏えい警報）
Ｌ
Ｌ（点滅）

X（点滅）
E

|（点滅）
▲（口火流量登録）D都市ガス用膜式
マイコンメーター

JOシリーズ● ガスメーター本体仕様
型 式
使用流量 ［㎥ /h］
使用最大圧力［kPa］
最大指示量 ［㎥］最小指示量［L］
質量［㎏］

JO1.6
1.6

JO11.0JO2.5
2.5
3.59999.999
13.0

JO44.0JO66.0● 保安機能仕様
ガスメーター部

作動方式遮断方式
復帰方式
弁気密
LCD
表示機能

遮断部

セキュリティ機能
制御部

遮断機能

警報機能
復帰機能
自動検針
セキュリティ情報
回線数
入出力部
接続方式
電 源

通信機能

モーター作動（双方向遮断弁搭載）
マイコン制御によりパルス入力→弁閉
マイコン制御によりパルス入力→弁開
0.55L/h以下［4.2kPa］「ガス止」および事象表示
合計最大流量オーバー遮断、個別最大流量オーバー遮断、安全継続時間オーバー遮断、逆流検出遮断、遮断中パルス有遮断、復帰漏えい確認遮断、警報器遮断、感震遮断、圧力低下遮断、圧力上昇遮断、テスト遮断、遠隔テスト遮断、日時指定遠隔テスト遮断、出荷モード、通常電池電圧低下遮断、常時電池電圧低下遮断、センタ遮断、
日時指定センタ遮断、解除後遮断、感震遮断自動復帰後後監視遮断
内管漏えい警報、通常電池電圧低下警報、電池電圧低下猶予期間表示
復帰操作、安全確認
検針データ（電文出力）
遮断、警報、遮断等の発呼、継続使用時間遮断予告、遮断10回分履歴等
３回線（通信（Ａライン、Ｕバス）、警報器）
端子台方式
リチウム電池● 外形寸法図174149.513058.5294.7

M34×1.5

日本ガス協会

高機能メーター標準仕様要求書（膜式)（2022年6月）に準拠
当カタログの仕様は、2022年10月現在のものです。

〒456-8691 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号
URL：https://www.aichitokei.co.jp

お問い合わせは、お近くの各支店、営業所へ
札 幌 支 店 TEL（011） 642ｰ9500
釧 路 営 業 所 TEL（0154） 23ｰ7859
仙 台 支 店 TEL（022） 258ｰ1181
青 森 営 業 所 TEL（017） 742ｰ6771
盛 岡 営 業 所 TEL（019） 646ｰ8836
秋 田 出 張 所 TEL（018） 865ｰ1017
東 京 支 店 TEL（03） 5323ｰ5355
千 葉 営 業 所 TEL（03） 5658ｰ1320
大 宮 営 業 所 TEL（048） 668ｰ0131
茨 城 出 張 所 TEL（029） 353ｰ8541
新 潟 出 張 所 TEL（025） 282ｰ5591

名 古 屋 支 店 TEL（052） 661ｰ5855
金 沢 営 業 所 TEL（076） 252ｰ1942
静 岡 営 業 所 TEL（054） 237ｰ7168
松 本 出 張 所 TEL(0263) 87-5730
大 阪 支 店 TEL（06） 6305ｰ9053
広 島 営 業 所 TEL（082） 292ｰ8289
高 松 営 業 所 TEL（087） 851ｰ6664
岡 山 営 業 所 TEL（086） 207ｰ6828
福 岡 支 店 TEL（092） 534ｰ2050
鹿 児 島 営 業 所 TEL（099） 254ｰ7877
宮 崎 出 張 所 TEL（0985） 24ｰ2279
沖 縄 出 張 所 TEL（098） 860ｰ9792
国 際 営 業 部 TEL（052） 661ｰ5150

このカタログは植物油インキ・再生紙を使用しています。

1.0
GK‒JO‒050Z