工事店様用

ZMPMC

全 量 買 取 向 け

モバイルパックマルチコネクト＜パワコン接続タイプ＞［太陽光発電遠隔モニタリングサービス］

パワーコンディショナ－SV センサ間
通信ケーブル加工マニュアル
ダイヤゼブラ電機（旧：田淵電機）製 パワーコンディショナ用
Ver1.2
SV センサ設定ツール 設定内容
<PCS メーカ> ダイヤゼブラ電機（旧：田淵電機）(マスターボックス)<PCS 型式>「EOU-A-MBX01-L(局番は 0 のみ)」
対応型式：

EPU-T99P5-SFL※EOU-A-MBX01-L を介して対応《注意》
モバイルパック MC 1 台に対して、接続可能なマスターボックスは 1 台になります。
また、マスターボックス 1 台を介して、モバイルパック MC が接続可能なパワーコンディショナの台数は型式ごとに異なります。
パワーコンディショナの台数については、弊社の WEB サイトでご確認ください。
https://www.eco-megane.jp/mc_pcs/

注意事項
パワーコンディショナについての詳細な手順は、パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルに従ってください。なお、改訂などによりメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルの内容に変更が生じた場合など、本マニュアルの内容と異なる場合は、パワーコンディショナメーカ側の内容に従って施工してください。
通信ケーブルは、施工者様の責任において作成くださいますようお願いいたします。
誤った方法で施工した場合に、モバイルパック、パワーコンディショナ、その他周辺機器の故障などの異常が生じましても、当社はいっさいの責任を負いかねます。

1.目的
エコめがねモバイルパックマルチコネクト（以下 モバイルパックＭＣ）をご利用いただくにあたって、「マスターボックス - SV センサ間通信ケーブル」の作成・施工手順を記載しています。

2. システム構成
以下に、マスターボックス 1 台、パワーコンディショナ 2 台接続のシステム構成例を記載します。
※型式によって接続可能台数が異なります。詳しくは当社 HP をご確認ください。
https://www.eco-megane.jp/mc_pcs/

モバイルパックＭＣ
終端抵抗：ON(出荷時状態)

マスターボックス
アドレス：0
動作設定：SW1010 1~3 番全て OFF
4 番 電源周波数に応じ ON/OFF
終端抵抗：SW1012 終端設定
SW1013 終端設定
システム台数：1

SV センサ通信ケーブル2パワーコンディショナ 1
アドレス：1
動作設定：SW4008 ON
終端抵抗：SW4301 OFF

パワーコンディショナ 2
アドレス：2動作設定：SW4008 ON
終端抵抗：SW4301 ON

3. マスターボックス － SV センサ間通信ケーブルの作成
3-1.準備部材・工具

マスターボックス － SV センサ間通信ケーブル作成に必要となる部材、工具を以下に記載します。

●部材(マスターボックス - SV センサ間通信ケーブル 1 本あたり)

部材名
丸型圧着端子（絶縁スリーブ付）

サイズ・規格穴径 M3.5※

マスターボックス付属のメーカ
取扱説明書、施工・保守マニュア
ルを参照ください

丸型圧着端子（絶縁スリーブ付）

数量
3個4個シールド付きツイストペアケーブル
KPEV-S 1.25 ㎟ - 2P
1本
絶縁テープ
任意の長さ
※丸型圧着端子 適合サイズ（モバイルパック MC 通信線端子台側）

単位[mm]＜参考＞マスターボックス - パワーコンディショナ間 通信ケーブルの準備

マスターボックス - パワーコンディショナ間を接続する通信ケーブルについて、必要な部材を以下に記載します。マスターボックスまたはパワーコンディショナ付属のメー
カ取扱説明書、施工・保守マニュアルを確認の上、市販品を入手・加工してください。
部材名
サイズ・規格数量
シールド付きツイストペアケーブル
市販品
１本
丸型圧着端子（絶縁スリーブ付）
市販品
ケーブル 1 本あたり 7 個

●工具

工具名
ニッパー
ペンチ
プラスドライバー
トルクドライバー
圧着工具

サイズ・規格
圧着端子サイズに適合するもの

3個数
11
1
11

3-2. マスターボックス - SV センサ間通信ケーブルの加工●ケーブル加工方法

マスターボックス - SVセンサ間の距離に応じた長さのシールド付きツイストペアケーブルを用意し、パワーコンディショナ側の信号線およびシールド線の端に、丸端子を圧着してください。
シールド付きツイストペアケーブル

余った配線は他の電圧線と接触しないよう絶縁テープ処理を施してください。

シールド線(金属線部分に絶縁テープ処理)
丸型圧着端子
（絶縁スリーブ付き）：穴径はマスターボックス付属のメー
カ取扱説明書、施工・保守マニュアルよりご確認ください

丸型圧着端子（絶縁スリーブ付き）：穴径 M3.544. 通信ケーブルの取付け方法<注意>機器が運転停止している状態、すべての入力スイッチやブレーカが「OFF」になっている状態で作業を開始してください。
手順 3-2 で加工したケーブルで、モバイルパックＭＣの通信線端子台とマスターボックス(EOU-AMBX01-L)の制御(通信)信号端子の間を接続してください。また、マスターボックス - パワーコン
ディショナ間通信ケーブルについては、別途マスターボックスまたはパワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアル等をご確認の上、加工・接続してください。

●ケーブル取付け全体図
モバイルパックＭＣ

通信線端子台

パワーコンディショナ：1

マスターボックス：0

制御(通信)信号端子台

信号ライン接続用端子台(TB1001)
E 10 9 8 3 2 1

TX+ TX- SG

手順 3-2 で加工したシールド付きツイストペアケーブル※通信ケーブルは電力線と離して敷設することをお勧めいたします。

ABGE

マスターボックス - パワコン間通信用シールド付きツイストペアケーブル※別途お客様にてご準備●パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブル取付け部分図
モバイルパックＭＣ通信端子台

余った配線は他の電圧線と接触しないよう絶縁テープ処理を施してください

締付トルク：0.8～1.4N･m
TX+ TX- RX+ RX- SG

××××

マスターボックス
信号ライン接続用端子台(TB1001)
締付トルク：0.88～1.08N・m××

9：COM BOX-N2×

8：COM BOX-P2

シールドアース端子へ※通信ケーブルは電力線と離して敷設することをお勧めいたします。

モバイルパックＭＣ 通信端子台

10：COM BOX-G2

シールドはマスターボックスのシールド付きツイストペアケーブル●結線対応表×

マスターボックス 信号ライン接続用端子台(TB1001)

信号名

端子記号

信号名

TX+8COM BOX-P2

TX-

9COM BOX-N2SG

10COM BOX-G2-E

シールドアース55. その他●各機器の設定※以下の図はマスターボックス1台、パワーコンディショナ2台接続のシステム構成例

モバイルパックＭＣ
終端抵抗：ON(出荷時状態)

マスターボックス
アドレス：0
動作設定：SW1010 1~3 番全て OFF
4 番 電源周波数に応じ ON/OFF
終端抵抗：SW1012 終端設定
SW1013 終端設定
システム台数：1

パワーコンディショナ 1
アドレス：1
動作設定：SW4008 ON
終端抵抗：SW4301 OFF

パワーコンディショナ 2
アドレス：2
動作設定：SW4008 ON
終端抵抗：SW4301 ON

SV センサ通信ケーブル5-1. 動作設定
マスターボックス、パワーコンディショナの動作設定を行ってください。設定方法の詳細については、マスターボックスまたはパワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルを参照してください。
マスターボックスの設定：
動作設定スイッチ(SW1010)のすべての1~3番ピンをOFFに設定してください。
4番ピンは電源周波数に応じて設定(50Hz：ON、60Hz：OFF)してください。
パワーコンディショナの設定：
マスターボックスに接続する全てのパワーコンディショナ制御基盤のディップスイッチ
SW4008を「ON」に設定してください。

5-2.アドレス（局番）の設定
マスターボックス、パワーコンディショナのアドレス（局番）の設定を行ってください。設定方法の詳細については、マスターボックスまたはパワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルを参照してください。
※ SVセンサの設定を行う際、SVセンサに登録する局番は必ずパワーコンディショナのアドレス(局番)設定値と同じ“1”にしてください。“0”に設定しますと、パワーコンディショナの発電量が取得できません。
マスターボックスの設定：
アドレス設定スイッチ(SW1011)が初期設定の「0」(全て OFF)になっていることを確認してください。「0」でない場合は「0」に設定してください。
パワーコンディショナの設定：
ディップスイッチ SW3003 を操作して、パワーコンディショナのアドレスを 1 から順に設定してください。

6

5-3. 終端抵抗の設定
SVセンサ及び、マスターボックス、パワーコンディショナの終端抵抗を設定してください。
マスターボックス、パワーコンディショナの設定方法の詳細については、マスターボックスまたはパワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルを参照してください。
モバイルパック MC(SV センサ)の設定：
SVセンサの下段DIP-SW2のNo.1が出荷状態のON(下図)になっていることを確認してください。ONでない場合はONに設定してください。
＜注意＞出荷状態では、SVセンサの終端抵抗はON状態で設定されています。
※スイッチの図は、スイッチの状態を白の四角で表しています。

DIP-SW2(終端抵抗 ON 設定)

マスターボックスの設定：
マスターボックスのパワーコンディショナ終端設定スイッチ(SW1012)を終端設定(下図 左)で設定してください。また、マスターボックス通信終端設定スイッチ(SW1013)を終端設定(下図 右)に設定してください。
※スイッチの図は、スイッチの状態を白の四角で表しています。

SW1012 (終端設定)

SW1013 (終端設定)

パワーコンディショナの設定：
マスターボックスから見て、反対の終端にあるパワーコンディショナにて、制御基板の終端抵抗設定ディップスイッチ SW4301 を「ON」にしてください。その他のパワーコンディショナに対しては「OFF」にしてください。

5-4.システム台数の設定

マスターボックスまたはパワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルに従い、マスターボックスの設定画面にて、「システム台数」が接続台数で設定されていることを確認してください。

7販売元
株式会社 NTT スマイルエナジー〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2 丁目 6 番 18 号 淀屋橋スクエア 4F06-6221-1234
お問い合わせ support@nttse.com※年末年始・夏季休暇等の当社指定休日は除きます。