コンテスター

コンテスター

配線チェックでお馴染みのコンテスターに、新機種が追加されました。
接地極付コンセントもこれ 1 本で確実にチェックができるようになります。
JCT-3コンテスター（接地極付コンセント用）

JCT-2コンテスターは、JCT-3コンテスターは、JCT-2 の機能に加えて、100Vコンセントの通電検査（検電）と接地極付コンセントの検査にも対応しました。

極性検査（L–N）に適した検査器です。

実際の工事現場で機能を磨き上げ、たくさんの方々にご愛用いただいている、使い勝手の良さを追求しました。

工事用配線器具

JCT-2コンテスター（100Vコンセント専用）

ロングセラーです。

198のもつ みい 馴染
おコンテスター

コンテスター

平成 24 年 2月改訂の内線規程にて、極性付コンセントの正しい極性配線と、接地極付コンセントの正しい接地配線が義務的事項になりました。
電気設備工事通電検査（検電） 極性検査（L-N） 配線検査（L-N-E）

配線器具の取付工事

JCT-2

自主検査
建物の仕様により、複数回実施されます

JCT-3JCT-3

JCT-3

JCT-2

JCT-2

工事用配線器具

JCT-2

施工の間違いを発見・修正する

JCT-3

完成検査
竣工検査

完成引渡し

JCT-3JCT-3

法令遵守の証拠になる

JCT-3 コンテスターは工事中の施工確認と、内線規程3202-2条⑧号および⑨号規定の内線規程 3202-2 条 コンセントの施設（対応省令 : 第 59 条）
コンセントは、次の各号により施設すること。
（中略）

遵守のために、⑧ 極性を有するコンセントは、器具の接地側刃受に接地側配線の合否判定が迅速に行えます。

⑨ コンセントの接地極及び接地用端子には、3202-3 表によ

慌ただしい竣工検査にあっても、コンセントの全数検査が無理なく実施できます。

電線を、電圧側刃受に電圧側電線を正しく接続すること。
り接地工事を施すこと。
3202-3 表
コンセントの使用電圧の区分

接地工事

300V 以下の低圧用のもの

D 種接地工事

300V を超える低圧用のもの

C 種接地工事

199コンテスター

コンテスター

JCT-3
主幹ELCBのある住宅用屋内電路などコンセント回路の自主検査と完成検査に対応した、以下の特徴を持つコンテスターです。
・中性線（N）と接地線（E）の誤配線が検知可能
・活線状態の電路検査において、通電検査と一括して配線チェック可能
・分電盤側に送信機が不要
・検査対象の電路が通電されていれば、1 人で検査可能
・持ち運びがしやすい軽量 / ポケットサイズ
・バッテリーが不要なエコ設計（もちろん充電も不要です）
・検査対象の電路に ELCB が施設されていることを簡単にチェックできる「地絡」テスト機能
工事用配線器具

・接地極付コンセントと接地極のないコンセントが混在する場合も、切替操作なくノンストップで検査可能

JCT-3
CONTESTER

価格

オープン

各部名称

製品仕様
正面

左側面〜背面

スライド収納式
検査プラグ

接地点検用
電線差込口
（φ1.6専用、Cu単線）

負 荷

負荷試験ボタンN

L

極性タッチ板

回路図

点灯で正常地ELCBトリップ式 N-E 逆接続判定機能付配線検査器] 刃を本体に収納した状態）
160 × 45 × 32[mm（外形] 刃を出した状態）
約177 × 45 × 32[mm（
本体重量約120[g]
適用電路
対地電圧 150V 以下の低圧電路
単相 2 線式 100V、単相 3 線式 100 / 200V、適用電気方式50 / 60[Hz]
使用周囲温度-10 〜 40[ ℃]
3[MΩ] 以上（充電部−タッチ板）
絶縁抵抗
100[MΩ] 以上（上記を除く充電部−外郭間）
耐電圧
AC 1500V（充電部−外郭間）
主な付属品
・取扱説明書絡

電圧側（L）

電圧側刃

コンテスター

人体（仮想アース）

接地ピン

地絡試験ボタン

コンセント

接地極
（E）

微小電流
検出回路

ミドリ

タッチ板

E
ELCB動作

200V結線
点 滅

検 電

極 性

接 地（30[mA]または15[mA]）

B種
接地

接地側（N）

D種
接地

接地側刃

アース
ターミナル

試験電流設定器
30mA
15mA

ワンショット
回路

キイロ

負荷

通電表示
（保持）

ミドリ

試験電流切替スイッチ
CONTESTER
JCT-3

オレンジ

電源遮断で正常地絡確認ランプ（200V電圧、検電、極性、接地）

D種またはC種接地

インタロック ワンショット
回路
接地点検用IV線

200

極性
正常

検電
正常

アカ

通電表示
（保持）

オレンジ

ブザー

接地あり

200V
結線

コンテスター

コンテスター

使用方法
刃の出し入れ および 接地ピンについて極性配線の点検・刃の収納、繰り出しタッチ板に触った状態で『極性』ランプが点灯すれば、極性は正常です。

・接地ピン

押しボタンを押し込んで前後にスライドしてください。

接地極のないコンセントの場合
は、検査プラグをコンセントに一 接地有無の点検定の押圧で挿入すると接地ピン ・2PE（接地極付）
コンセントの場合が後退します。
検査プラグの接地ピン接触で『接地』ランプが点灯すれば接地「あり」です。
・2P+ET（アースターミナル付）
コンセントの場合
接地点検用電線（IV電線）を接地点検用電線差込口に差込み、接地端子に電線を接触させ、『接地』ランプが点灯すれば接地「あり」です。

点検方法
検査プラグをコンセントに挿入し、製品下部にあるネオンランプの点灯・点滅状態を確認します。
『検電』、『極性』、『接地』のランプが各々点灯することを確認し、負荷および地絡試験を行ってください。

Cu単線φ1.6専用（±0.1）

接続
禁止
より線注意

曲がった電線
ロック
させない

注意・接地有無の点検は、配線の極性が正常でなければ行えません。
・より線や曲がった電線は使用しないでください。

ネオンランプの点灯・点滅状態

・右図の様に、接地点検用電線ネオンランプの点灯・点滅状態が下記表内の『コンセントの状態−（IV電線）と接地ピンを同時に1』を示していて、なおかつ ELCB が正しく接続されている場合には、接続しないでください。
負荷および地絡電流試験にてELCB の動作確認をすることにより、配線が正しく行われているか判断することができます。

工事用配線器具

・抜止コンセントでは検査プラグの挿抜位置で確認し、ロック方向へ回さないでください。
プラグ刃変形の原因になります。

※接地点検を行う際は、使用する電線の導電部には触れないでください。

ランプの点灯状態（○=点灯、200V結線
点 滅コンセントの状態=点滅、●=消灯）

検 電同時接続禁止

接 地極 性試験電流切替と負荷および地絡試験について

1 100V・極性正常・接地有

●

○

○（①）

○（②）

2 100V・極性正常・接地無●

○

○（①）

●

3 100V・極性反対・接地有・無

●

○

●

●（③）

4 100V・極性無電路

●

○

※

※

○

※

※

5 200V（④）

試験電流は 15 [mA]または 30 [mA] に切替ができます。通常は、30 [mA] 側で試験を行ってください。
①「負荷」ボタン、②「地絡」ボタンの順にボタンを押下し、判定を行います。

負 荷NL①『負荷』ボタン（L−N間負荷）

点灯で正常

地

※ コンセントの配線状況により、消灯あるいは点灯します。

絡『負荷』
ランプ
（黄色）

①タッチ板に触れた状態でランプが点灯すれば極性は正常です。
②『地絡』ボタンE（L−E間地絡）
タッチ板に触れていない状態では、ランプは消灯状態になります。
（極めて僅かにランプが発光している場合があります）
『地絡』
ランプ
（赤色）
②接地点検用の電線を点検箇所へ接触させていない状態または接地のない状態ではランプが点灯しません。
①「負荷」ボタン押下で L−N 間へ 0.3 秒間、試験電流が流れます。
③コンセントの極性配線が反対になっている場合には、接地の有無 ブザー鳴動と同時に「負荷」ランプ点灯
L−N 配線正常（「負荷」ランプは点灯を保持）の判定ができません。
ブザー鳴動と同時に「負荷」
ランプ瞬間点灯、
N−E 誤配線④『200V』のランプが点滅した場合は、200V 回路に接続されていま 漏電遮断器動作、電源遮断
ELCB動作
電源遮断で正常す。電圧・配線を調べて下さい。

②「地絡」ボタン押下で L−E 間へ 0.3 秒間、試験電流が流れます。
ブザー鳴動と同時に「地絡」
ランプ瞬間点灯、漏電遮断器動作、電源遮断注意
・ランプ表示のみで N−E 誤配線判定をすることはできません。

コンセントの接続電路判定
消灯

200V
検電（50）

100（130）200

漏電遮断器動作不良
または漏電遮断器未接続注意

点滅
点灯

消灯

ブザー鳴動と同時に「地絡」ランプ点灯、漏電遮断器不動作（「地絡」ランプは点灯を保持）

L−E 配線正常

250 [V]『200V』および『検電』のランプは、単相 2 線式 / 単相 3 線式の電路において、コンセントへの接続電路を判定する目的のものです。供給
電圧測定には、所用の確度を持つ電圧計をご使用ください。

・本製品は ELCB のトリップ動作を利用した配線検査器です。漏電遮断器の動作時間や感度電流を測定する機能はありませんので、特性試験を要する場合には、別途、専用の特性試験装置をご使用ください。

201

コンテスター

コンテスターJCT-2
100Vコンセントの検電・極性のチェックを、この1本で簡単確実にできる JCT-2コンテスター。
通電検査（検電）と極性検査（L–N）に適した、薄型 / 軽量の検査器です。
プラグ刃が本体に収納できるので、かさばりません。
内蔵されているネオンランプの点灯により、コンセント回路の状態を把握しやすくしています。

工事用配線器具標準価格¥5,450

各部名称

JCT-2
CONTESTER
回路図

テスターピンテスター棒
コンテスター

プラグ

押しボタン

人体（仮想アース）

電圧側刃
コンセント

タッチ板

タッチ板

微小電流
検出回路

JCT-2用
リード線
接地プラグ穴

電圧側刃

接地側刃

接地側刃

オレ
ンジ

ミド
リ

オレンジ

ミド
リ

200

検電

極性接地

電気機器

200Vランプ点灯位置検知ランプ点灯位置

接地ランプ点灯位置

テスター棒

極性ランプ点灯位置

リード線

製品仕様
コンセント極性検査器] 刃を本体に格納した状態）
90 × 40 × 20[mm（外形] 刃を展開した状態）
105 × 40 × 20[mm（本体重量・本ページに掲載している JCT-2コンテスターは、100Vコンセント
約60[g]
適用電路
対地電圧 150V 以下の低圧電路専用です。接地極付コンセントを検査する場合は、前ページに掲
単相 2 線式 100V、単相 3 線式 100 / 200V、載の JCT-3コンテスターをご使用ください。
適用電気方式50 / 60[Hz]・接地形コンセントでは、接地側線（[N] または [W]）と接地線（[E]）と使用周囲温度0 〜 40[ ℃]の誤配線や誤結線を判定することができません。
絶縁抵抗100[MΩ] 以上（DC500Vで刃とケース間）
AC1500V / 1分間
耐電圧（刃とケース間（ただしタッチ板は除く））
・テスターリード線（2[m]）主な付属品
・ソフトケース
・取扱説明書

注意202コンテスター

コンテスター

使用方法
刃の出し入れ

接地有無の点検

押しボタンを押込んでスライドす

接地プラグ穴にテスターリード線のプラグを挿入した本体をコンセると、刃が出し入れできます。

ントにさし込み、接地点検箇所へテスターピンを接触させた状態で『接地』のランプがミドリ色に点灯すれば接地「あり」です。
・接地極なしコンセントの点検
コンテスターを握ると自然とタッチ板に触った状態になるので、検電・極性の点検が同時にできます。

点検方法
ランプの点灯状態により、下記 3 種類の点検と判定ができます。
① コンセントへコンテスターを正しく差し込む。➡ 検電② タッチ板に触る。➡ 極性配線の点検③ テスターピンを接地箇所へ接触する。➡ 接地有無の点検

・接地極付コンセントの点検
タッチ板に触りながら検電・極性の点検をします。
（配線検査（L-N-E）を行う場合、JCT-3 をご使用ください。）

工事用配線器具※コンセントに刃を差込むときは、必ず幅の広い接地側刃をコンセントの接地極・金属取付枠を利用した点検側に合わせてください。反対の向きで差込むことはできません。
タッチ板に触りながらテスターピンを金属取付枠へ接触させれば、検電・極性・接地の点検が同時にできます。

ネオンランプの点灯状態
ランプの点灯状態（○=点灯、●=消灯）
200

検電極性接地1 100V・極性正常・接地有

●

○

○（①）

○（②）

2 100V・極性正常・接地無●

○

○（①）

●

3 100V・極性反対・接地有・無●

○

●

●（③）

4 100V・極性無電路

●○

※

※

5 200V（④）

○○

※

※

コンセントの状態※ コンセントの配線状況により、消灯あるいは点灯します。

・プレートビスを利用した点検タッチ板に触りながらテスターピンをプレートビスへ接触させれば、検電・極性・接地の点検が同時にできます。

①タッチ板に触れていない状態ではランプは消灯します。
タッチ板に触れた状態でランプが点灯すれば極性は正常です。
②テスターピンを点検箇所へ接触させていない状態または接地のない状態ではランプが点灯しません。
③コンセントの極性配線が反対になっている場合には、接地の有無の判定ができません。
④『200』のランプが点灯した場合は異常です。電圧・配線を調べて下さい。
・電気機器の接地部の点検
電気機器の接地点検箇所へテスターピンを接触させ、『接地』ランプがミドリ色に点灯すれば接地「あり」です。

『検電』
ランプの点灯状態について消灯

200
検電

オレンジ色点灯

消灯（50）

テスターピン
電気機器

ミドリ色点灯
100

（130）

200

250 [V]『検電』のランプがミドリ色に点灯すれば 100V、『200』のランプがオレンジ色に点灯すると200V（過電圧）です。

極性配線の点検注意

タッチ板に触った状態で『極性』のランプが、オレンジ色に点灯すれ・接地有無の点検は、極性配線が正常でなければ行えません。
ば正常です。

203