工事店様用

ZMPMCD

全 量 買 取 向 け

モバイルパックマルチコネクト＜パワコン接続タイプ＞［太陽光発電遠隔モニタリングサービス］

パワーコンディショナ－SV センサ間
通信ケーブル加工マニュアル

安川電機製 パワーコンディショナ用 Ver1.3<PCS メーカ><PCS 型式>
対応型式：
CEPT-L1AA4P5
CEPT-L1AA5P8
CEPT-L1AB4P5

SV センサ設定ツール 設定内容
安川電機
「S1A□□□□、L1AA□□□(リモコン経由) 、L1AB□□□」
CEPT-L1AB5P8
CEPT-S1AA4P5
CEPT-S1AA5P8

注意事項
パワーコンディショナについての詳細な手順は、パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルに従ってください。なお、改訂などによりメーカ取扱説明書、施工・保守マ
ニュアルの内容に変更が生じた場合など、本マニュアルの内容と異なる場合は、パワーコンディショナメーカ側の内容に従って施工してください。
通信ケーブルは、施工者様の責任において作成くださいますようお願いいたします。
誤った方法で施工した場合に、モバイルパック、パワーコンディショナ、その他周辺機器の故障などの異常が生じましても、当社はいっさいの責任を負いかねます。

1.目的
エコめがねモバイルパックマルチコネクト（以下 モバイルパックＭＣ）をご利用いただくにあたって、「パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブル」の作成・施工手順を記載しています。

2. システム構成
以下に、パワーコンディショナのシステム構成例を記載します。
※ 型式によって接続可能台数が異なります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
https://partner.eco-megane.jp/mc_pcs.html※ CEPT-S1A□□□□、L1AB□P□で、リモコンを設置する場合、最大接続可能台数は5 台となりますのでご注意ください。
＜注意＞モバイルパックＭＣと安川電機製の計測ユニットは、併設してご利用いただくことができません。
CEPT-L1AA□P□の場合：リモコンあり、5 台接続時
モバイルパックＭＣ
終端抵抗：ON(出荷時状態)

パワーコンディショナ 1
リモコン
終端抵抗：設定なし スレーブアドレス：１
終端抵抗：OFF

パワーコンディショナ 2
スレーブアドレス：2
終端抵抗：OFF

パワーコンディショナ 5
スレーブアドレス：5
終端抵抗：ON

通信ケーブル

CEPT-S1A□□□□、L1AB□P□の場合：リモコンなし、8 台接続時
モバイルパックＭＣ
終端抵抗：ON(出荷時状態)

パワーコンディショナ 1
スレーブアドレス：１
終端抵抗：OFF

パワーコンディショナ 2
スレーブアドレス：2
終端抵抗：OFF

通信ケーブル2

パワーコンディショナ 8
スレーブアドレス：8
終端抵抗：ON3. パワーコンディショナ－SV センサ間通信ケーブルの作成
3-1.準備部材・工具
パワーコンディショナ－SV センサ間通信ケーブル作成に必要となる部材、工具を以下に記載します。また、その他のパワーコンディショナ間の通信ケーブルについては、パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等を確認の上、市販品を入手、加工してください。

●部材(パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブル 1 本あたり)

部材名
丸型圧着端子（絶縁スリーブ付）
屋外用シールドネットワークケーブル（カテゴリ 5 以上）
絶縁テープ

サイズ・規格穴径 M3.5※

数量
3個

市販品

1本-必要な長さ※丸型圧着端子 適合サイズ（モバイルパック MC 通信線端子台側）

単位[mm]<参考>パワーコンディショナ間通信ケーブルの部材について
パワーコンディショナ間の通信ケーブルに必要な部材について以下に記載します。
パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等もご確認ください。
部材名
屋外用シールドネットワークケーブル（カテゴリ 5 以上）

●工具

工具名
ニッパー
ペンチ
プラスドライバー
トルクドライバー
圧着工具

サイズ・規格市販品

数量(PCS 台数-1)本

サイズ・規格
圧着端子サイズに適合するもの

3

個数
11111

3-2.パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブルの加工●ケーブル加工方法

パワーコンディショナ - SVセンサ間の距離に応じた長さの屋外用シールドネットワークケーブ
ルを用意し、片側のコネクタを切断し、「6．緑」「7．白/茶」、「8．茶」の2つの配線に丸端子(M3.5)を圧着してください。それ以外の配線は、ほかの配線や金属と接触しないよう絶縁テー
プ処理をしてください。また、シールド線の金属線部分や余った配線は、ほかの配線と接触しないよう絶縁テープ処理を施してください。

・・・

使用しない配線は絶縁テープ処理する

屋外用シールドネットワークケーブル（カテゴリ 5 以上）

678

丸型圧着端子：穴径 M3.5（絶縁スリーブ付き）

4

4. 通信ケーブルの取付け方法<注意>機器が運転停止している状態、すべての入力スイッチやブレーカが「OFF」になっている状態で作業を開始してください。
手順 3-2 で加工したケーブルで、モバイルパックＭＣの通信線端子台と、パワーコンディショナの通信用コネクタ、またはパワーコンディショナ用リモコンの通信用コネクタの間を接続してください。また、パワーコンディショナ間の通信ケーブルについては、別途パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等をご確認の上、接続してください。

●ケーブル取付け全体図：パワーコンディショナにリモコンを設置するパターン
モバイルパックＭＣ
締付トルク：0.8～1.4N･m

リモコン

通信線端子台
TX+ TX- RX+ RX- SG

通信用コネクタ× × × × ×

パワーコンディショナ：1

パワーコンディショナ：2

パワーコンディショナ：m

通信用コネクタ

通信用コネクタ

通信用コネクタCN2

CN2-2 CN2-1

手順 3-2 で作成した通信ケーブル

CN3

CN2

CN3

CN2

パワコン間通信ケーブル※別途お客様にてご準備※通信ケーブルは電力線と離して敷設することをお勧めいたします。

●ケーブル取付け全体図：パワーコンディショナにリモコンを設置しないパターン
モバイルパックＭＣ
締付トルク：0.8～1.4N･m

パワーコンディショナ：1

パワーコンディショナ：2

パワーコンディショナ：n

通信用コネクタ

通信用コネクタ

通信用コネクタ

通信線端子台
TX+ TX- RX+ RX- SG

× × × × ×

CN2

CN3

手順 3-2 で作成した通信ケーブル

CN2

CN3

CN2

CN3

パワコン間通信ケーブル※別途お客様にてご準備※通信ケーブルは電力線と離して敷設することをお勧めいたします。

●結線対応表モバイルパックＭＣ
通信端子台
信号名

パワーコンディショナ制御端子
端子番号（線色） 端子記号

信号名SG6（緑）IG

RS485 通信用GND

TX+7（白/茶）D+

MEMOBUS通信 +TX-8（茶）D-MEMOBUS通信 -5CN3

5. その他
5-1. 終端抵抗の設定
接続パターンにより、SVセンサ及び、パワーコンディショナの終端抵抗を設定してください。
＜注意＞出荷状態では、SVセンサの終端抵抗はON状態で設定されています。
パターンAでご使用される場合は、SVセンサの終端抵抗の設定は不要です。
【パターン A（推奨）】モバイルパック MC が通信経路上の終端に設置されている場合
・モバイルパック MC：
SV センサの終端抵抗設定を有効（DIP-SW2 No.1 を ON）に設定してください。
・パワーコンディショナ：終端にあるパワーコンディショナの終端抵抗設定スイッチを「ON」にしてください。
通信経路の間にある他のパワーコンディショナの終端抵抗設定スイッチを「OFF」にしてください。
・リモコン：終端抵抗の設定はありません。
※ 「5-3」にも記載しておりますが、システムの台数に応じて、別途 DIP スイッチの設定を行ってください。
●終端抵抗の設定（パターンAの場合、リモコンなし）
終端抵抗 ON
モバイルパックＭＣ
SV センサＤＩＰ－ＳＷ2(下段)

終端抵抗 OFF

終端抵抗 OFF

終端抵抗 ON

PCS

PCS

PCS

操作パネル

操作パネル

操作パネル

終端抵抗設定終端抵抗設定終端抵抗設定ONONONOFFOFFOFF※スイッチの図は、スイッチの状態を白の四角で表しています。

6

【パターン B】モバイルパック MC が通信経路上の終端に設置されていない場合
・モバイルパック MC：
SV センサの終端抵抗設定を無効（DIP-SW2 No.1 を OFF）に設定してください。
・パワーコンディショナ：終端にある 2 台のパワーコンディショナの終端抵抗設定スイッチを「ON」に
通信経路の間にあるパワーコンディショナの終端抵抗設定スイッチを「OFF」にしてくだ
さい。
・リモコン：
終端抵抗の設定はありません。
※ 「5-3」にも記載しておりますが、システムの台数に応じて、別途 DIP スイッチの設定を行ってください。
●終端抵抗の設定（パターン B の場合、リモコンなし）
終端抵抗 ON

終端抵抗 OFF

PCS

PCS

操作パネル

終端抵抗 OFF
モバイルパックＭＣ
SV センサ

操作パネル

終端抵抗設定終端抵抗設定ONONOFFOFF

ＤＩＰ－ＳＷ2(下段)

終端抵抗 ON

PCS
操作パネル

終端抵抗設定ONOFF※スイッチの図は、スイッチの状態を白の四角で表しています。

5-2.伝送アドレス(局番)の設定

パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等に従い、パワーコンディショナの伝送アドレス(局番)をパラメータH5-01に設定してください。
※ 伝送アドレス(局番)は1～9の範囲で設定してください。

5-3.リモコンの設定

リモコンを設置している場合は、リモコンのDIPスイッチの設定が必要になります。パワーコン
ディショナの施工・保守マニュアル等に従って設定してください。
※リモコンを設置する場合、パワーコンディショナの設置台数は最大5台となります。

5-4.ボーレートの設定
CEPT-L1AB4P5、CEPT-L1AB5P8では、ボーレート(MODBUS通信伝送速度)を9600bpsに変更する必要があります。パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等に従って設定してください。

7

販売元
株式会社 NTT スマイルエナジー〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2 丁目 6 番 18 号 淀屋橋スクエア 4F
06-6221-1234
お問い合わせ support@nttse.com※年末年始・夏季休暇等の当社指定休日は除きます。