型 番W 170 × H 140 × D 23.1 mm

リモコン

234 kg

蓄電ユニット質 量320 g

リモコン

リチウムイオン蓄電池

電池種類

16.6 kWh

蓄電池容量※1
蓄電池定格

14.2 kWh（JEM1511による）蓄電池初期実効容量※2

DC 176.6 V（入力電圧範囲 ： DC 148.8 〜 199.2 V）

定格電圧

3.0 kW ± 5 %

定格出力

AC 202 V（単相 2 線式、ただし接続は単相 3 線式）

定格出力電圧不要輻射

VCCIクラスB準拠
2.0 kVA ± 5 %

最大出力

最大 20 A

出力電流

単相 2 線式

出力電気方式50 または 60 Hz

定格出力周波数※1

自立運転時 ： 自励式電圧型電圧制御方式
正弦波 PWM 方式

スイッチング方式

非絶縁トランスレス方式

絶縁方式

強制空冷方式

冷却方式

430分

自立出力時

定格出力
可能時間

最大級の蓄電容量

連系運転時 ： 自励式電圧型電流制御方式

インバータ変換方式
主回路方式

フラッグシップモデル。

AC 202 V ± 20 V / 50 または 60 Hz

出力電圧範囲/定格周波数

蓄電ユニット
自立出力定格電気の完全自給自足を目指す、

1モジュール当り8直列1並列、全6モジュール直列構成

電池構成

系統連系
運転時定格

2019.4

W 1060 × H 1250 × D 300 mm（突起部含まず）

蓄電ユニット

外形寸法

家庭用蓄電システム

ESS-U2X1（16.6 kWh）

280分

系統連系時

設置可能温度範囲 −10℃〜40℃

本体 設置場所：屋外

運転可能温度範囲 −10℃〜40℃

室内リモコン 設置場所：屋内

運転可能温度範囲 0℃〜40℃¥4,000,000

希望小売価格（税抜）※1 蓄電池容量は単電池（セル）の容量合計を示します。※2 使用開始時に実際に使用できる充放電量は、充電深度と電力変換効率をかけた値となり、環境温度や使用電力によって増減します。蓄電池は経年劣化により容量が徐々に減少します。
この劣化スピードは充放電の頻度・使用環境（温度等）により異なります。※商品改良のため、仕様、外観は予告無しに変更することがあります。

■ 製品構成ユニット（外形寸法 単位：mm）■ 蓄電ユニット
1060300■ 室内リモコン ESS-R3（付属・壁掛け用）
17023.1■ システムについての認証■ 蓄電池についての認証■ 系統連系についての認証■ エコーネットLiteについてのAIF認証

1250140※施工には、上記蓄電ユニットおよび室内リモコン（本体付属）以外に、指定の分電盤やCTケーブルなどのオプションが必要です。詳しくは販売店や工事業者にご相談ください。

使用上のご注意： ご使用される前には、取扱説明書や製品の注意書きをよくお読みになり、正しくご使用ください。

●購入時に補助金の交付を受けた方は設置時から一定期間の使用が義務付けられる場合があり、その間は本製品を適正にご使用していただく必要があります。期間内に修理が必要になった場合は、お買い上げの販売会社にご連絡ください。●蓄電池からの放電中の動作について 電力会社との取り決めにより、放電中に微量電力を買電しています。蓄電池に蓄えた電力は太陽光発電システムと異なり、送電線へ電力を逆流させない決まり自動となっています。
このため、本製品ではご家庭のご使用電力より約30W少なく放電することにより、取り決めを担保しています。 ●蓄電池のメンテナンスモードについて蓄電システムの性能維持のために、年1回（6月）でメンテナンスモードを実行します。
メンテナンスモードとは、蓄電池を自動的に点検するモードです。
ご家庭の消費電力量が少ない場合は、一日でメンテナンスモードが終了しないことがあります。
メンテナンスモードは蓄テレビの画面が乱れた電池の性能を維持するために必要な機能です。
また、メンテナンスモード時には100W以上消費する家電製品を接続して動作させてください。●装置の近くでテレビやラジオなどを使用する場合は、り、ラジオに雑音が入ることがあります。3m以上離してご使用ください。受信している電波の弱い場所では電波障害を受ける可能性があります。 ●非常時兼用コンセントには、AC100Vで連系時最大20A(2000W)未満の機器を接続してください。大型のエアコンやIH機器、エコキュートなどの200V機器は接続できません。
また、一度に多くの機器をご使用になると保護のために出力が頻繁に停止し、機器の故障の原因となることがあります。ポンプやモーターなど起動時に大きな電力を必要とするものは使用しないでください。●センサー機能や調光機能がある照明は、停電時にちらつく場合や、動作しない場合があります。●燃料電池、V2Hシステムを併設する
場合は、設置・接続方法などを販売店へお問い合わせください。●併設する太陽光システムに制約がある場合（メーカー、型番、容量）があります。●近隣にアマチュア無線局がある場合、電波受信に影響を与える可能性がありますので、事前に販売店にご相談ください。

設置場所について：蓄電ユニットは次のような場所には設置できません。
● 標 高 1 5 0 0 m より高 いところ ● 岩 礁 隣 接 地 域 ● 重 塩 害 地 域●揮発性、可燃性、腐食性およびその他の有害ガスのあるところ●振動、衝撃の影響が大きいところ ●油蒸気のあるところ ●浸水の可能性があるところ ●電界の影響が大きいところ ●風通しが悪いところ●販売会社で決められていないところ ●結露および氷結のあるところ※設置可能温度は- 10℃〜 + 40℃ですが、動作温度範囲（- 10℃ 〜 + 40℃）以外では運転を停止します。

安全に関するご注意●本機を正しくお使いいただくため、ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みください。
ご不明な点は予めお買い上げの販売店または工事会社にご相談のうえ、正しくご使用ください。●電気工事などが必要です。
電気工事については有資格者による施工が義務付けられています。販売店とご相談ください。 ●アースが必ず必要です。電気工事のあとにアースが取り付けられていることを確認してください。●生命に関わる機器（医療機器等）など、途中で電源が切れると困る電気製品は接続しないでください。●本機を本来用途以外に使用することは危険ですので行わないでください。 ●植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（ICD）を使用している方は、充電中、給電中の機器本体部からの電磁波がペースメーカー、ICDの作動に一時的な影響を与える場合があります。詳細は一般社団法人 日本不整脈デバイス工業会作成の患者様向けパンフレットをご確認ください。

販売店

ホーム・パワー・ステーション単機能蓄電システム
ESS-U2X1

自然災害補償付き（10年間）※1 家 庭 用 蓄 電システ ムとして。
ニチコン調べ。
※2 室内リモコンは5年保証です。
※3 工場出荷時30％の設定。
お客さまが自由に設定することも可能です。

https://www.nichicon.co.jp/0120-215-086（フリーダイヤル）

e-mail: info-ess@nichicon.com

CAT.6200-U2X1̲4P AD.2021C.8C

太陽光発電と組み合わせると、今ある太陽光発電に「蓄電システム」をプラス。

電気の完全な自給自足も可能に非常時に備えて、安心を最大限多く蓄える

もしもの停電にしっかり備えて、VPP（バーチャルパワープラント）対応可能
南側設置OK

いつもの電気は自給自足を。

ESS-U2X1

突然の停電時も、蓄電があれば安心。
災害時、停電がつづくと高齢者や赤ちゃんのいる家では最大約30時間に 自 動で切り換 わり、リビング 用シーリング 照 明・冷 蔵
庫・液晶テレビ・携帯電話充電器などの標準的な家電が※電力使用可能時間は平均的な家庭に自家消費を優先した運転モード

放電

グリーンモード

FIT（固定価格買取制度）が終了して売電価格が余剰分は ※2

しっかり充電大 幅 に 下 落すると、蓄 電シ ス テ ム に 昼 間 発 電がお得になります。

深夜

深夜料金でお得！

蓄電容量の30%を非常時のために常に蓄えておくことが可能。いつ停電が発生しても、すぐ に 蓄 電してお い た 電 気 が使えて安心です。

70%
30%

常時蓄電量

普段の暮らしで（電力使用可能時間）有効に活用

約

5.09 kWh（最大約 時間）

停電に備えて（工場出荷時設定）※上記の常時蓄電量は工場出荷時の設定です。
※電力使用可能時間は平均的な家庭におけるFIT（固定価格買取制度）が終了するまでは、太陽安い深夜料金でたっぷり充電電気代の節約になります。

電気を買わなくて済む時間帯 ※3

電力購入
深夜

朝

室内リモコンをネットワークに接続すれば、蓄電システムの状態を24時間サーバーで分析。
メンテナンスを行ったり、新しいファームウェアをダウンロードするなど、常に安全を見守りを標 準 装 備 。充 電 / 放 電 量ます。電力会社の遠隔出力抑制ルールに、ネットワーク経由で機器のソフトウェアをアップが 確 認 で き る ほ か 、運 転デートして対応可能です※5 。また、将来的にスマートメーターと接続し、HEMSの代わりとモードの切り換えやメンテなってデマンドレスポンスに対応したり、街や地域ごとに電力をマネジメントするバー

ナンスも画面メッセージでチャルパワープラント（VPP：仮想発電所）の役割を担うことも可能となります。

伝えてくれる、簡 単 操 作 のリモコンです。

ESS-R3夕

深夜

24時間見守る安心サポート、将来の機能拡張にも対応！

見やすい5インチカラー液晶

D社

電力購入

昼

※3：ご家庭での電気使用量によって異なります。 ※4：売電価格は年度毎に決まりますので、詳しくは販売店にお問い合わせください。

タッチパネルの室内リモコン

A社

電力使用量

太陽光発電量

接続することが可能です。

C社

ピーク時に利用しっかり売電

国内外の幅広いメーカーの太陽光発電システムとB社

深夜売電できてお得！

余剰分は ※4

光でつくった電気の売電に加えて、安い深夜料金ありません。

タッチパネル式室内リモコン装備

夕

ピーク時に利用経済モード

使用電力試算値 430W であり、保証値では多彩な太陽光発電と連携

放電時間帯

昼

売電を優先した運転モードの電気を朝夕の電力使用ピーク時に使えるため、常に蓄えておける電気を買わなくて済む時間帯※3
朝※2：満充電後の余剰分は売電します。 ※3：ご家庭での電気使用量によって異なります。
※ グリーンモードも深夜電力を充電することが可能です。

保証値ではありません。

「もしも」の停電に備えて常に容量の30％を確保。

電力使用量
太陽光発電量した電気を蓄えて、夜間などに有効活用した方おける使用電力試算値 430W であり、長時間使えて安心です。

自然災害補償付き（10年間）「いつも」の節電から、電気の自給自足へ。

電力
使用可能時間

そんな「もしも」の時でも、蓄電システムからの電力供給※1 : 南側設置の場合は、オプションの日よけボードが必要です。

各種補助金対象予定「もしも」の停電に備える、大きな安心。

暗くて不便な夜を過ごさなくてはならないかもしれません。

※1

インターネット

本体

リモコンルーター※6※5 : 遠隔出力制御を有効にするためには、インターネット回線への接続が必要です。
今後正式発表される遠隔出力制御の仕様によっては、機器のソフトウェア更新の他に、設置場所での作業（有償）が必要となる場合もあります。
※6 : ルーターからインターネットへの接続は、お客さまのネットワーク環境を利用します。

見守り安心サーバー