お客様 各位
Rep.No; A13026
2014 年 1 月 9 日
事業企画本部 事業統括部

多回路形電力監視ユニット F-MPC 04P モデルチェンジのお知らせ
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、多回路形電力監視ユニット F-MPC04P のモデルチェンジをし、発売を開始致します。
詳細につきましては下記させていただきますので、ご高覧の上、ご高配の程、よろしくお願い申し上げます。
敬具記
1. 製品概要：
 現行品より約 40％小型化し、他 DIN レール取付形 F-MPC シリーズと高さや奥行の統一化を実施した、F-MPC04P シリーズのフルモデルチェンジ。
2. 機種ラインナップ
 多回路形電力監視ユニット

三相 3 線 8 回路形（三相 4 線ならびに単相 2 線形もモデルチェンジ中です。発売の準備が整い次第、別途ご案内致します。）

 表示・設定器
3. 特長
 小形化、軽量化 （共に▲40％ 対既存品比）
 DIN レール取付形 F-MPC シリーズと高さ(80mm)/奥行(56mm)を統一。薄型分電盤に対応。
 消費電力低減 （▲50％対既存品比）
 計測項目に逆潮流有効電力量を追加
 別売表示器の大型化(□48mm → □80mm)し、操作性、視野性を大幅に向上。
5. 価格
品名
多回路形電力監視ユニット(三相 3 線 8 回路)
表示・設定器形式
UM02A-AR3

希望小売価格280,000 円

UM02AX-S

35,700 円

6．添付資料 新製品ニュース
以 上

新製品ニュース

2014 年 1 月

エネルギー監視ユニット F-MPC シリーズ

多回路形電力監視ユニット F-MPC04P
多回路形電力監視ユニット F-MPC04P をモデルチェンジ！
適用回路数そのままに大幅な小形化を実現しました。
■特長NEW● 監視ユニット
・F-MPC シリーズ電力監視ユニットの多回路用盤内取付品。
・ 電気エネルギー監視に必要な計測機能を 1 台に凝縮したディジタル形
多機能マルチメータ。
・1 台で複数回路の計測が可能。
単相 2 線タイプは 12 フィーダ，三相 3 線タイプは 8 フィーダ，三相4 線タイプは 4 フィーダまで計測可能。
※ ひとつの共通母線に接続される配電系が計測対象。
・RS-485 通信を標準装備。
・現行品の計測項目に逆潮流有効電力量の計測を追加。

UM02A-AR3形・適用回路数そのままに外形−40％，質量−40％と小形軽量化（現行比）。
・消費電力も 50％低減。
（現行比）● 表示器（別売）・別売の表示器により，計測データの盤面表示も可能。
・表示器の文字・数値を大きくし、視認性を向上。
（現行比）
・LED の数を増やし計測表示項目等 , 表現方法を向上。
（現行比）
・機能毎の選択 SW( 計測 :Meter, 相 :Phase, 機能 :Func.) 方式とし、操作性を向上。
（現行比）■機種・形式（＝商品コード）・価格
品名

形式＝商品コード

希望小売価格 発売（税抜）［円］
多回路形電力監視ユニット（三相 3 線 8 回路）UM02A-AR3280,000 2014年1月
多回路形電力監視ユニット（単相 2 線 12 回路）UM02A-AR2280,000 近日発売
多回路形電力監視ユニット（三相 4 線 4 回路）UM02A-AR4280,000 近日発売
表示・設定器
UM02AX-S
35,700 2014年1月
ねじ取付用金具（10 個セット）
BZ0SET
1,000
分割形 CT
一次定格電流 5A
CC2D81-0057
4,000（富士電機テクニカ製）
50A
CC2D81-0506
4,000
100A CC2D71-1004
9,300 発売中
200A CC2D65-2008
12,000400A CC2D54-4009
12,000800A CC2D52-8009
28,000■仕様● 一般仕様項目
定格 電圧仕様
AC100 〜 240V（許容使用電圧範囲：AC85 〜 264V）
AR2：P1-N 端子間，AR3：U-V 端子間，AR4：P1-P2 端子間
周波数50/60Hz（許容範囲：47.5 〜 63Hz）
電流
AC5A/7.34mA，AC50A/73.4mA，AC100A/33.3mA，（CT一次 /二次）AC200A/66.7mA，AC400A/133.3mA，AC800A/133.3mA
電源 負担 VA
7VA
突入電流
30A，3ms（240V）
15A，3ms（100V）
絶縁抵抗
電気回路一括 − 対地（筐体・DIN レール）間 10MΩ 以上
入出力回路一括 − 対地間
10MΩ 以上
電気回路一括 − 入出力回路一括5MΩ 以上
耐振動性能
10 〜 58Hz：片振幅 0.075mm，
58 〜 150Hz：定加速度 10m/s2
X，Y，Z 各方向 8 分 ×10 サイクル（ズレ防止留め金をつけた状態にて）耐衝撃
正弦半波 294m/s2，11ms，
X，Y，Z 各方向に 3 回（ズレ防止留め金をつけた状態にて）耐電圧端子一括 − 対地（筐体・DIN レール）間 AC2,000V 1分間
電気回路一括 − 入出力回路一括 AC2,000V 1 分間

項目仕様
方形波 1ns×1μs 1.5kV の方形波ノイズ 10 分間連続
印加
判定基準 B
放射電磁界 20V/m ❶静電気 空隙放電：8kV，接触放電（筐体）：4kV
バースト 制御電源：2kV，CT 入力（クランプ）：2kV，入出力（クランプ）：1kV
過負荷耐量 電流回路 最大目盛り（定格電流の 1.25 倍）の 1.1 倍 2 時間
電圧回路 最大目盛りの 1.1 倍 2 時間
動作周囲温度− 10 〜 55℃
保存温度− 20 〜 70℃
相対湿度
20 〜 90%RH（結露なきこと）
使用雰囲気
腐食性ガス，過度の粉塵なきこと
許容瞬停時間20ms（通信と計測は中断）
質量［計測ユニット］ 約 300g（CT を含まず）［表示器］ 約 70g（接続ケーブルを含まず）
耐ノイズ❶強い電波環境下では，電力監視ユニットの動作が一時的に停止する場合があります。

62F9-J-0149

■仕様（つづき）
●計測仕様

●通信仕様

表示・
RS-485 通信は，F-MPC-Net 通信または MODBUS/RTU 通信
項目
有効精度保障範囲
精度❶
設定器
プロトコルを選択して使用します。
電流 ❷CT 定格の 0.4 〜 125%
4桁±1.5%FS（AR4 は N 相電流も計測） ※ ただし、50A CT：0.4 〜 100%
ただし、AR3 の S 相電項目
仕様
100A CT：0.4 〜 120%
流、AR4 の N 相電流は有効電力❸
F-MPC-Net
MODBUS/RTU
有効電力量は精度欄に記載±2.5%FS（逆潮流はマイナス）
規格EIA-485
4桁±1.5%FS
無効電力❸（無効電力計法）
伝送方式
半二重 2 線式
5桁JIS 普通級相当
有効電力量❸
1：N（電力監視ユニット）ポーリング / セレクティ
データ交換方式
力率 1.0、CT 定格電流正方向有効電力量
ングの5〜120%にて逆潮流有効電力量
同期方式
調歩同期方式±2.0%
伝送距離1,000m（総延長）
力率 0.5，CT 定格電流の 10 〜 120% にて
最大 64 台❶ 1 系統（ただし 64 台にマスタ機器接続台数±2.5%を含む）
有効電力最大値❸
同上（0, 1, 5, 10, 30 min デマンド時間 4 桁±1.5% FS
伝送速度
4,800/9,600/19,200/38,400bps（選択）（正方向有効電力のみ）設定可）
アドレス（局番）
1 〜 99 ❷（MODBUS/RTU 通信も 1 〜 99）
4桁±5%（90°位相角換算） 設定
力率（無効電力計法）
0 〜 ±1.000
AR2（単相 2 線）
、 AR4（三相 4 線） 4 桁±1.5%FS
電圧 ❷接続方法端子台
AR3（三相 3 線） の場合，相電圧
ただし，AR3 の W-U 間、DXA，DXBDXA を D1（＋），DXB
50〜
279Vの場合
AR2のP1-P2
間電圧は各相電圧最小値 ❹RS-485 端子名称を D0（−）と読み替え
電圧 85 〜 264V （ダイレクトおよび±2.5%FSて接続してください。
（ダイレクトおよび VT2 次電圧換算） なし
バイナリ
伝送キャラクタ ASCII コード
線間電圧
87〜VT2次電圧換算）
最大相電圧最大値 ❹データ スタート 1 ビット（固定）1 ビット（固定）
484V
形式ビット
❶ 精度性能には，外付けのCTとVTの誤差を除きます。
❷ AR3は三相3線式，単相3線式，単相2線式を自動判定して計算します。単相2線式の場合は，Vvw，Vwu，Is，Itはゼ（選択）8 ビット（固定）
データ長 7ビット/8ビット
ロになります。
パリティなし/偶数/奇数（選択）なし/ 偶数 / 奇数（選択）❸ 有効電力・無効電力・有効電力量は，電圧：85 〜 264V，電流：0.4 〜 125%の範囲で計測します。
ビット❹ 電圧最小値，電圧最大値は通信データのみで，表示・設定器では表示できません。
❺ 通信データは，F-MPC-Net：4桁，MODBUS：9桁送信します。ただし，F-MPC-Netの有効電力量データのみ9桁デー
1 ビット（固定）
パリティなし：2 ビット
ストップ
タの送信にも対応しています。
（固定），その他：1 ビッ
ビット
ト（固定）偶数水平パリティ
CRC-16
BCC（注1）工場出荷時は，F-MPC-Netプロトコル，通信速度：19,200bps，データ長：7ビット，パリティ：奇数の設定で出荷しています。
（この工場出荷時の通信設定を変更するには，専用表示器［形式：UM02AX-S］が必要です。）❶ 接続台数32台の機器を接続すると，1台で2台の接続と勘定し，最大接続台数が少なくなります。
❷ 通信局番は，ロータリー・スイッチで設定します。また，MODBUS/RTUでも，電力監視ユニットのアドレスを1 〜 99の範囲でご使用ください。なお，通信局番を「00」に設定すると，通信無効となります。

■外形寸法図〔単位：mm〕
UM02A-AR3形

UM02AX-S形
134

□80

約23

パネル板厚 1〜2.3mm

接続ケーブル3m（付属）Fuji Electric FA

8087.535mm幅
IEC規格レール21

表板穴明寸法12M3ねじ（付属）

69.8約60（レール高さ7.5の場合）：34-M3（ワッシャ付）

56

端子ねじ締付トルク：0.5〜0.6N・m

47

端子ねじ

69.8

10約67（レール高さ15の場合）適合アンプ端子径 ：∅5.8以下

3072-∅3.4

パネル表面から見た図

安全に関するご注意●安全のため、ご使用の前に、「取扱説明書」や「ユーザーズマニュアル」をよくお読み頂くか、お買上の販売店または当社にご相談のうえ、正しくご使用ください。
●安全のため、接続は電気工事・電気配線などの専門の技術を有する人が行ってください。

富士電機機器制御ブランド品のお問い合わせ2014-1発行 A 30 FOLS カタログ番号 62F9-J-0149