KB 型附属品

KB 型附属品

KB 型の附属品

コネクタ ノックアウト接続用

主材質

表面処理

特亜鉛合金ダイカスト 電気亜鉛めっき（ZDC2） （三価ユニクロ）

性

非防水環

境

温度範囲

RoHS
-20℃
10物質対応 〜100℃

管用平行おねじ付き構成●ブレード掛けケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
●呼び♯70 以上は、袋ナットの形状が違います。
●ケイフレックスとコネクタの引張力は #10 は 500N (JIS C 8461-23 の分類コードは 3 ミディアム )、#12〜54 は 1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは 4 ヘビー )、#70 以上は 2500N ( JISC 8461-23 の分類コードは 5 ベリーヘビー ) です。

ロックナットインシュレータ

本体

フェラル

KB 型の附属品に接続できるケイフレックスの種類は、次のとおりです。

KMB

備考
耐熱及び高張力仕様が必要の場合、KB型をご使用下さい。
通常は低価格の K2 型（汎用型）、KM 型（標準型）附属品もご使用できます。

KIB

Type LIBにはステンレス製の附属品（KB※L型）のご使用が標準ですが、低価格のKB型の附属品もご使用できます。

LIB

KB 型の種類●KB 型は原則として耐熱及び高張力仕様のときのみ使用するので、種類は少なく、ノックアウト用コネクタ及び鋼製電線管接続用コンビネーションカップリングのみです。
●カタログにない製品はお問い合わせ下さい。

材料●附属品を構成する部品の材料は、原則として次のとおりです。

部品名
本体

ストレート形

90°
形／45°
形
インシュレータ
袋ナット
フェラル
C形リング
ロックナット

袋ナット

ブレード掛けケイフレックス
Type KMB/KIB/(LIB)

単位 :mmケイフレックスの切断接続できるケイフレックス
接続できる
ケイフレックス
型式

C形リング

材料

処理

ZDC（亜鉛合金ダイカスト） 電気亜鉛めっき
ZDC（亜鉛合金ダイカスト） 電気亜鉛めっき
PA （ポリアミド樹脂）
̶ZDC（亜鉛合金ダイカスト） 電気亜鉛めっき
SPCE （冷間圧延鋼板）
電気亜鉛めっき
SUS304（ステンレス鋼板）
̶SPHC （熱間圧延鋼板）
電気亜鉛めっきステンレス製●ステンレス（SUS304）製の附属品（KB※L 型）も準備しています。商品分類名「サンパイプ」ケイフレックス用附属品 308 頁をご参照下さい。

●ケイフレックスの切断は、高速切断機、バンドソー、又は金鋸で行います。
●KMB/KIB のブレード掛けケイフ
レックスの切断は、切断部のブレード鋼線のバラケ防止のため、切断部にビニルテープを約二重巻きし、さらにコアとブレ−ドのずれ防止のため切断部から約100mm 離 れ た 両 側 に ビ ニ ル
テープを同様に巻き、切断部のテープの真中で切断します。
●ケイフレックス切断後、管端のコア、PVC、ブレード鋼線のバリを万能バサミで取除きます。
注意■ブ レ ー ド 掛 け ケ イ フ レ ッ ク ス
KMB/KIB の切断した端部は、コ
アとブレードがずれないことが必要条件です。このためコアとブレ−ドのずれ防止のため切断部から約 100mm 離れた両側にビニルテープで強く巻いて下さい。コアがずれた状態でフェラルを挿入しコネクタ本体に接続しますと、接続強度が極端に低下します。ご注意下さい。

ケイフレックス端末のエッジ、バリ、ブレード線先に触れると怪我をする恐れがありますので、取り扱いにご注意下さい。

KBBG
納期区分確

◎◎◎◎
◎

ビニルテープ（バラケ防止）
ビニルテープ（ズレ防止）

インシュレータ付きのため、絶縁ブッシングは不要です。

確◎確
確
確

ビニルテープ（ズレ防止）

KB45BG

品番

接続できる
ケイフレックスKBBG 1010
KBBG 1212
KBBG 16
16
KBBG 22
22
KBBG 28
KMB 28KBBG 3636KIB
KBBG 42 （LIB） 42
KBBG 54
54
KBBG 70
70
KBBG 8282
KBBG 104104

挿入できる
ケーブル
最大外径（mm）

810131824323748607598

φAC

φB

接続ねじJIS B 0202
JIS C 8305

φdφI26.4 28.7 28.0 14.1
29.2 30.4 28.0 14.1
32.9 30.8 28.0 14.1
40.1 38.3 36.0 20.2
48.1 47.0 44.0 24.6
58.6 56.5 53.0 33.0
66.3 65.3 61.0 38.3
80.0 80.0 74.0 49.4
92.4 88.0 93.0 64.3
109.8 103.9 106.0 76.6
137.5 131.2 135.0 100.6

8.5
10.8
14.3
19.3
24.9
34.5
38.2
49.5
60.6
75.5
99.1

φS1

10.0
10.0
10.0
12.0
14.0
14.016.016.029.0
31.0
32.0

1718182022242827354050

呼び

重量入数（g／個）（個／袋）47
20.9 G1/2
55
20.9 G1/2
58
20.9 G1/2
8926.4 G3/4
144
33.2 G1
41.9 G1-1/4 212
47.8 G1-1/2 290
432
59.6 G2
75.1 CTG70 633
87.8 CTG82 1430
113.0 CTG104 1499

202020201010105221

注 . 接続できるケイフレックスの詳細サイズについては、ケイフレックス（ステンレス製含む）の各頁をご参照下さい。

納期
区分

コアがブレードより中にへこんだ状態（悪）

確
確

◎確
確
確

コアがブレードより出た状態（悪）確
確

インシュレータ付きのため、絶縁ブッシングは不要です。

確
確
確

品番

接続できるケイフレックス

10KB90BG 1012KB90BG 1216KB90BG 1622KB90BG 22KB90BG 28
KMB 28KB90BG 36
KIB 36
KB90BG 42 （LIB） 4254
KB90BG 5470
KB90BG 70
82
KB90BG 82
104
KB90BG 104

挿入できるケーブル
最大外径（mm）※181013182432374960
7296

φAφB

C

φdφIEF

接続ねじJIS B 0202
JIS C 8305

φS126.4 27.5 28.0 11.0 8.5 16.2 30
29.2 27.5 28.0 13.5 10.8 18.6 33
32.9 29.0 28.0 14.3 14.3 19.5 31
40.1 35.5 36.0 20.2 19.3 22.2 38
48.1 43.5 44.0 24.8 24.9 25.8 43
58.6 52.5 53.0 33.2 34.5 31.1 50
66.3 60.0 61.0 38.5 38.2 35.6 56
80.0 71.0 74.0 49.5 49.5 43.0 63
92.4 86.0 93.0 64.0 60.6 58.0 80
109.8 102.7 106.0 76.3 75.5 68.0 94
137.5 128.9 135.0 100.3 99.1 83.0 115

呼び

重量

入数

（g／個）（個／袋）10.0 20.9 G1/260
71
10.0 20.9 G1/2
77
10.0 20.9 G1/2
12.0 26.4 G3/4 136
218
14.0 33.2 G1
14.0 41.9 G1-1/4 293
16.0 47.8 G1-1/2 580
840
16.0 59.6 G2
31.0 75.1 CTG70 1080
33.0 87.8 CTG82 2700
34.0 113.0 CTG104 4520

2020201010552111

注 1.※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の 40 〜 60％の外径を目安として下さい。
注 2. 接続できるケイフレックスの詳細サイズについては、ケイフレックス（ステンレス製含む）の各頁をご参照下さい。

ビニルテープ（ズレ防止）
コアとブレードが揃った状態（良）※詳細は、
ホームページ【技術資料情報】項目ケイフレックス「KIB 施工要領書」、「KMB 施工要領書」、「LIB 施工要領書」をご参照下さい。

納期区分
確
確

ボンディング

確
確●ノイズ対策としてケイフレックス Type KMB、KIB、KPFB、KPBF を使用する場合は、アースを確実にするためにアース端子付きワッシャ（型式RWEG/RWEC）又はアース端子付きロックナット（型式 RLEG/RLEC）をご使用下さい。詳細は、商品分類名「サンパーツ」360 頁、362 頁をご参照下さい。

確
確
確

アース端子付きロックナット

確インシュレータ付きのため、絶縁ブッシングは不要です。

確
確
確

品番

接続できるケイフレックス

1012162228KMB
36KIB42（LIB）
547082104
KB45BG 104
KB45BG 10
KB45BG 12
KB45BG 16
KB45BG 22
KB45BG 28
KB45BG 36
KB45BG 42
KB45BG 54
KB45BG 70
KB45BG 82

挿入できる
ケーブル
最大外径（mm）※181013182432
3749607298

φIGH

接続ねじJIS B 0202
JIS C 8305

26.4 27.5 28.0 10.5 8.5
29.2 27.5 28.0 12.8 10.8
32.9 29.0 28.0 14.1 14.3
40.1 35.5 36.0 20.0 19.3
48.1 43.5 44.0 24.6 24.9
58.6 52.5 53.0 33.0 34.5
66.3 60.0 61.0 38.3 38.2
80.0 71.0 74.0 49.3 49.5
92.4 86.0 93.0 64.0 60.6
109.8 102.7 106.0 76.3 75.5
137.5 128.9 135.0 100.3 99.1

6.9
8.6
11.9
12.4
14.5
18.6
21.7
25.0
23.1
26.5
33.1

2428
2426
30
35
39
44566680

10.0 20.9 G1/26066
10.0 20.9 G1/2
9010.0 20.9 G1/2
12.0 26.4 G3/4 111283
14.0 33.2 G1
14.0 41.9 G1-1/4 283
16.0 47.8 G1-1/2 490
680
16.0 59.6 G2
31.0 75.1 CTG70 1540
33.0 87.8 CTG82 2080
34.0 113.0 CTG104 3260

φAφBCφdφS1

呼び

重量入数（g／個）（個／袋）2010201010552221

技術資料

技術資料

アース端子付きワッシャ

KB90BG

ビニルテープ（ズレ防止）

注 1.※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の 40 〜 60％の外径を目安として下さい。
注 2. 接続できるケイフレックスの詳細サイズについては、ケイフレックス（ステンレス製含む）の各頁をご参照下さい。

67
sankei catalogue vol.31

納期区分「確」については、弊社にお問い合わせ下さい。

68

sankei catalogue vol.31