平成２８年度（平成２８年１２月期）長野県松本平広域公園管理報告 概要書
日曜ト２

金○長野県高等学校新人体育大会

ピックス

バスケットボール競技大会（～4 日）@体育館
参加者数：1,250 人
３土○長野県高校選抜ソフトテニス大会（～4 日）@ドーム
参加者数：1,000 人

４日

12/4 第 14 回クロスカントリー大会○第 14 回松本クロスカントリー大会@ファミリースポーツゾーン他 参加者数：899 人
降雪もなく、今年は無事に開催されました。県内外から多くの方が参加し、特設コースを駆け抜けていました。

５

月○第 26 回国際ミーティング・エキスポ（～6 日） 1 名参加
東京国際フォーラムで開催された国際ミーティングの準備と本番初日に参加し、松本観光コンベンション協会や12/6 クリスマス飾りつけ各施設の皆さんと松本の PR を行いました。
６

火○柏木保育園クリスマスツリー飾りつけ@やまびこドーム
参加者数：36 人
園児の皆さんにモミの木に飾りつけをしていただきました。

10

土○第 16 回 花守りの会@アルウィン 参加者数：8 人
毎年恒例となったお正月飾り講習会を行いました。

18

日

12/10 第 16 回花守の会▼第 24 回全国中学校駅伝大会@滋賀県希望が丘文化公園スポーツゾーン芝生ランドセミナーパーククロスカントリーコース
男子・5 位：川中島 女子・20 位：川中島

19月○パークマネジメント講習会 3 名参加
国立オリンピック記念青少年総合センターで開催された講習会に参加しました。

23

金○長野県小学生ジュニアオープンバドミントン大会@体育館 利用者数：400 人

30

金○年忘れ！年末走り納めランニング 2016@信州スカイロード 10 参加者数：97 人
各々がそれぞれのペースで今年最後のランニングを楽しまれました。

31

土○アルウィンで年越しそばを打とう！@アルウィン 参加者数：36 人○年越しフットサル@やまびこドーム 参加者数：60 人
毎年恒例となった年越しフットサル大会。蹴り納めをしました。

≪12 月≫スカイパークを訪れた方
長野県松本ろう学校 27 人〔施設見学〕

1２．維持管理・修繕○体育館会議室空調機修繕
体育館会議室に設置されている空調機の冷房機能が働かなくなった。ヒートポンプ方式の冷暖房機能のエアコンであり、暖房機能は働くが冷房時にはコンプレッサーが起動せず冷房しなかった。制御回路基板を調査し集積回路 1 個及び回路定数の変更により冷房機能の回復ができた。

室内機制御基板の状況

室外機制御基板の状況確認

作業状況

部品交換後の動作確認

室外機に制御基板戻し後室内機に制御基板戻し中

試運転状況

冷房運転時の冷房機能の自動制御確認

冷媒パイプの状態○17 号トイレ排水修繕
17 号トイレが男女とも排水できないと連絡があった。現場確認したところ汚水のメイン配管が詰まっている事が分かった。管ツールを使用して屋外排水トラップの手前で、男性用トランクスを除去した。

現場調査 男子トイレ

現場調査 女子トイレ

2

屋外排水トラップより管ツール

○アルウィントイレ照明取り替え
利用者のトイレ利用がない時も照明がつきっぱなしになっていた。節電のため人感センサー付き LED 電
球取替とキースイッチに取り替えた。

アルウィン B1 男子トイレ

アルウィン B1 男子トイレ

アルウィン B1 男子トイレ

LED 電球取替前

LED 電球取替後

LED 電球取替後１

アルウィン B1 多目的トイレ

アルウィン B1 多目的トイレ

アルウィン B1 男子トイレ

人感センサー取付前

人感センサー取付後スイッチ取替後○テニスポール修繕
やまびこドームのテニスポールのウインチが巻き上げられなくなった。逆転防止ストッパーの動きが渋くなっていた。組み直しても改善されないので、薄く削って取付けた。

テニスポール点検

分解状況

ツメの動き確認

重力でストップ方向に動く

3

ツメ部の動きが悪い○ターミナルゾーン座卓交換
丸太製座卓が腐朽し使えなくなった。コンクリート基礎部以外の木製部分を製作依頼し交換した。長野県産杉材 ACQ 注入材を使用した。

着手前

解体状況

基礎部取外し基礎部分既存取外し状況

テーブル設置状況

イス設置状況

基礎部他コンクリート固定状況

完了○11 号トイレ冬期対策
冬期間水周り器具が凍結する時があった。既存木造の梁より軽量天井下地を吊り下げ、その上に化粧石こうボードを張った。

着手前

軽量天井下地施工 南面

軽量天井下地施工 北面

化粧石こうボード張り 南面

化粧石こうボード仕上 北面

照明器具設置 施工完了

4

３．植物管理○競技スポーツゾーンの樹木粉砕工
園内で発生した剪定枝などをチップとして有効利用するため実施

作業状況

着工前

完了

完了

完了

○競技スポーツゾーン・ターミナルゾーンの落葉撤去
修景の向上、利用者へ配慮のため実施

作業状況

着工前

○みどりの交流ゾーン（総合球技場・芝生グラウンド）・病害虫防除工（殺菌剤）
健全な芝生生育のため殺菌剤散布の実施

作業状況

・保護シート設置
寒冷な気候から芝生を保護するため実施

着工前

作業状況

5

○ファミリースポーツゾーン・花のプロムナードゾーン・野と花のゾーン・みどりの交流ゾーンの寄植剪定工
修景の向上、通行支障枝撤去のため実施

着工前

作業状況

完了

【12 月の主な DIM 修繕】
作業場所

支障状況

修繕内容

国体の森

東側に園路が通り、木製チップ置き場に近いため安全対策が必要だった。

体育館

体育館第 2 測定室に施設されている空調機の冷房機能が働かない。

ターミナルゾーン

丸太製座卓が腐朽し使えなくなった。

長野県産杉材特一等 ACQ 注入
丸太杭とクレモナロープを使用し立入り防護柵を設置した。
ヒートポンプ方式の冷暖房機能のエアコンであり、暖房機能は働くが冷房時にはコンプレッサーが起動せず冷房しなかった。制御回路基板を調査し集積回路１個及び回路定数の変更により冷房機能の回復ができた。
コンクリート基礎部以外の木製部分を製作依頼し交換した。長野県産杉材 ACQ 注入材を使用した。

修繕費
（円）

外注した場合の概算費用（円）差額（円）

306,000

400,000

94,00048,120100,000

51,880241,320300,000

58,680４．有料施設利用状況
Ｈ２８年１２月
利用料金収入前年同月比

Ｈ２８年累計

前年同月比

2,488,715+751,020

72,091,210+4,170,340

許可件数

560+185,142-403

利用者数13,569+3,868

879,420+90,145

５．今月実施された主な大会・イベント（利用者数 500 人以上）
日（曜）
2（金）
～4（土）

上段：大会・イベント名
下段：主催者
長野県高等学校新人体育大会バスケットボール競技大会
長野県高体連バスケットボール専門部

会場

利用者数

体育館

1,250

3（土）

長野県高校選抜ソフトテニス大会

やまびこ～4（日）長野県高体連ソフトテニス専門部

ドーム

61,000６．自主事業○アルウィンで年越しそばを打とう！
・主催：TOY BOX
・協力：skIp まつもと・開催：12/30
・場所：アルウィン会議室
・参加者：36 人
・今年のそば打ちも多くの方に参加していただきました。毎年参加している子どもは、親も顔負けの手さばきでそばを打っていました。

７．利用者からの要望等○利用者よりバスケットボールのゴールネットが破れている。
⇒ゴールネットの交換を行った。

7