関連ページ

室外ユニット▶ P.21〜159

リモコン▶ P.267〜272

空調管理システム▶ P.265〜290

室外ユニットオプション▶ P.304〜311

オプション● 室内ユニット上面で吊りボルト固定ができる上吊り金具※ 1● 側面カバー

室内ユニット上面で吊りボルトを固定する場合にご使用ください。

スケルトン天井で室内ユニットを設置する場合、側面カバーを使用することで、見た目もスッキリと設置できます。

上吊り金具

吊りボルト
上吊り金具使用時の吊りボルト固定位置
標準の吊りボルト固定位置※ 1. パネルを取り付けた状態で本体の吊り高さ調節ができなくなります。

をラインアップ

受注対応品

てんかせ 4 方向（RCI-GP160K3 ）に側面カバーを取り付けた状態

吊り金具

てんかせ 4 方向フィルター自動清掃ユニット（ オプション ）自動掃除機能で、フィルターをきれいにイメージ図● 施工＆サービスが容易
フィルター自動清掃ユニット※ 2 は、ユニット本体とパネルの間に装着。仮掛けが可能で施工が容易です。また吸込グリルを開けてエアーフィルターを外せば、室内ユニット本体のメンテナンスが可能です。

（ 注）適 用 機 種：てんかせ4 方 向（RCI-GP ○ ○ K3 ）、別売のフィルター自動清掃用パネル（P-AP160NABE2またはP-AP160NAB3 ）をご選定ください。リモコンは多機能（デザイン）リモコンをご選定ください。
詳しくはP.267〜270をご参照ください。

※ 2. 製品本体寸法に、フィルター自動清掃ユニットの高さ95mmが加算されます。

（型式：BC-AP160NB3 ）フィルターを毎日掃除 ■フィルターの汚れと消費電力の関係するので目 詰まりに140
年間消費電力量差よる風量低下を抑え、約10％※3120余分な電気代を節約できます。
消費電力増加割合● ステンレスコートフィルター＆
回転ブラシ方式で、しっかり掃除一日の運転終了後、フィルターのホコリをブラシが掃き取ります。
運転積算時間 12 時間後の運転停止時。また24 時間連続運転時は12時間ごとに約 7分間強制清掃。

回転ブラシ

ステンレスコートフィルター

イメージ図● 清掃時間を短縮
自動清掃ユニットの清掃時間は約 7分間です。

● お手入れが容易で簡単

イメージ図

ダストボックスは半 透 明でホコリのたまり具 合が一目でわかり、取り外しも容易で清掃が簡単です。
また、ダストボックスの清掃は約 2年※ 1 に1回で済み、お手入れの手間が省けます。

3● 電気代のムダを約 10％カット※ （140型の場合）

100（％）

0

清掃しない場合

年1回清掃の場合
毎日清掃の場合12
使用年数（年）

イメージ図※ 3.【 試算条件 】
年 1 回清掃の場合は、1 年後にフィルターにホコリが 30g 付着することによる風量低下を考慮し、APF 試算条件 JIS B 8616:2015に準じて140 型にて試算。毎日清掃の場合は風量低下なし。
低減できる消費電力量は使用条件により異なります。
ご注意

次のような場所ではご使用になれません。フィルター自動清掃を行ってもホコリが取れず、エアコン故障の原因になることがあります。

● 油煙の発生する場所（飲食店・食堂・工場など）●喫煙による煙が多いところ（喫煙ルーム・パチンコ店・ゲームセンターなど）●蒸気の多いところ（飲食店・銭湯やスポーツ施設の脱衣場・更衣室・工場など）●その他粉じんが多量に発生する場所・ホコリが粘質をもつ場所（病院・介護施設・食品工場など）

ダストボックス※ 1. 年間ホコリ量 30g（ 一般的な物販店舗で2,500時間運転した場合：日立調べ（ 製造元））
で試算。

また、24時間空調での使用時は、12時間ごとに、約 7分間フィルター自動清掃のため空調運転を停止しますのでご注意ください（ サーバー室など）。上記具体例以外にもご使用いただけない場合があります。詳細は弊社窓口までお問い合わせください。

（50/60Hz）

容量・型名（ 相当馬力）

28型（1.0 ）36型（1.3 ）40型（1.5 ）45型（1.8 ）50型（2.0 ）56型（2.3 ）室内ユニット ヒーターレス

RCI-GP28K3

RCI-GP36K3

RCI-GP40K3

RCI-GP45K3

RCI-GP50K3

RCI-GP56K3

化粧パネル主電源
冷房能力（kW ）標準（kW ）
暖房能力
低温（kW ）
定格冷房時の顕熱比
冷房（kW ）
消費電力
暖房（kW ）
送風機出力
（kW ）
室内風量（H急-急-強-弱）（ m3/min）
運転音 室内H急-急-強-弱〔dB（A）〕
外形寸法
室内（+パネル）（mm）
質量
室内（+パネル）（ kg）
配管サイズ（液・ガス）（ mm）

P-AP160NA4（ ニュートラルホワイト）
単相 200V
2.8
3.6
4.0
4.5
3.2
4.0
4.8
5.0
暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。
0.94
0.89
0.93
0.89
0.03
0.04
0.05
0.03
0.04
0.05
0.057
15-13-11-9
17-14-12-9
20-16-14-11
47-46-45-44
49-47-45-44
51-48-46-44
W840（950 ）
×D840（950 ）
×H248（＋40 ）
20（＋6.5 ）21（＋6.5 ）液φ6.35 ガスφ12.7

5.0
5.65.66.30.860.81

22-17-14-12
52-48-46-45

容量・型名（ 相当馬力）

63型（2.5 ）71型（2.8 ）80型（3.0 ）90型（3.3 ）112型（4.0 ）

140型（5.0 ）160型（6.0 ）室内ユニット ヒーターレス

RCI-GP63K3

RCI-GP71K3

RCI-GP80K3

RCI-GP90K3

RCI-GP112K3

RCI-GP140K3

RCI-GP160K3

室内ユニット（ てんかせ４方向）■ 標準仕様表（ てんかせ４方向）

P-AP160NA4
化粧パネル（ ニュートラルホワイト）主電源
単相 200V
冷房能力
（kW ）
6.3
7.1
8.09.0
11.2
14.0
16.0
標準（kW ）
7.58.59.010.012.5
16.018.0
暖房能力
低温（kW ）
暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。
定格冷房時の顕熱比
0.880.870.770.750.790.730.70
冷房（kW ）
0.090.130.14
消費電力
暖房（kW ）
0.08
0.120.13
送風機出力
（kW ）
0.057
0.094
3
室内風量（H急-急-強-弱）（ m /min）
26-20-17-13
27-21-18-14
27-23-18-15
29-24-20-16
36-31-24-20
37-33-26-21
37-35-28-22
運転音 室内H急-急-強-弱〔dB（A）〕
56-52-49-47
57-53-50-47
55-52-49-48
56-53-51-48
64-60-55-50
64-62-57-52
64-63-58-53
外形寸法
室内（+パネル）（mm） W840（ 950 ）×D840（ 950 ）×H248（ ＋40 ）W840（950 ）×D840（950 ）×H298（＋40 ）質量
室内（+パネル）（ kg）
22（＋6.5 ）26（＋6.5 ）配管サイズ（液・ガス）（ mm） 液φ6.35 ガスφ12.7
液φ9.52 ガスφ15.88（ 注）運転音はJIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

168