令和 3 年度第 2 回

令和 3 年度第 2 回
情報配線施工技能検定
２級 実技試験問題
１．試験時間90 分
試験開始時刻から 30 分を経過した後、作業が完了した者は技能検定員の許可を得て退出しても良いので、手を挙げて技能検定員に申し出ること。ただし、試験終了 10 分前以降は退出できない。

２．受検上の注意事項① 受検中の私語は禁止する。
② 不正行為が認められた場合は、すぐに試験を中止し退出しなければならない。
③ 受検中の質問は一切受け付けない。ただし、緊急かつ必要性のある場合には、対応を協議するので、技能検定委員に手を挙げて申し出ること。
④ 「使用器工具及び支給物品一覧」にある器工具・支給材料のみを用いてよい。疑義のある場合には、受検開始前に申し出ること。
⑤ 試験開始前に、「支給物品一覧」に基づき、支給物品の数量、内容及び状態を確認し、「支給物品自己点検確認用紙」（別紙）に受検番号及び「レ」点を記載し提出すること。支給物品は、それらが不良の場合を除き追加支給をしない。
⑥ 支給物品は、課題に必要な材料以外も含まれていることがあるので、課題に応じて適切に選択し使用すること。
⑦ 受検者間の工具・機器の貸し借りは禁止する⑧ 原則として公開されている取扱説明書に基づいて、各物品の施工を行なうこと。
⑨ 試験開始前の準備時間で行うことができる作業は以下である。これら以外の作業は一切行うことができないので注意すること。


支給物品を袋等から取り出す。



支給物品、持参工具及び機器等の点検を行う。



支給物品、持参工具及び機器等を作業机上に配置する。

⑩ 安全作業に十分配慮すること。また、安全上の注意を厳重に守り、技能検定委員の指示に従うこと。

-1-

令和 3 年度第 2 回⑪ 情報配線施工作業に適した服装とすること。また、「光ケーブルの配線接続作業」を行う場
合は、保護メガネを必ず着用すること。
⑫ ゴミは、支給材料袋を使用してまとめること。
⑬ 退出時は、周辺の清掃を行うと共に、整理整頓を行うこと。
⑭ 退出時の再入場は認められないので、忘れ物等がないように確認のこと。

-2-

令和 3 年度第 2 回

３．課題
次の作業１（光ケーブルの配線接続作業）及び作業２（メタルケーブルの配線接続作業）について支給物品一覧を参照して適切な部材を選択し行うこと。

作業 1：光ケーブルの配線接続作業
図 1、図 2 を参考にして、以下の光ケーブルの配線施工に関する作業を【施工条件】及び【作業手順】に従って完成させなさい。
【施工条件】
光接続箱_1 内及び配線部の光ファイバ許容曲げ半径は 30mm とする。

光接続箱_2 内の光ファイバ許容曲げ半径は 15mm とする。

【作業手順】
作業は必ず以下 1～3 の順で行うこと。
1.

配置と固定


2.

図 1 に従い、作業シートに光接続箱_1、光接続箱_2 及び配線モールの配置と固定を行う。
配線と接続



光インドアケーブル 1 本を光接続箱_1 と光接続箱_2 間を配線モールにより配線する。余長は輪取りし結束バンドで固定する。



光接続箱_1 で、光インドアケーブル端を約 1m の長さで口出しをして、図 2 に従って SCコネクタを成端しアダプタに接続する。光アダプタは所定の場所に固定する。

光接続箱_2 で、光インドアケーブル端を約 1m の長さで口出しをして、図 2 に従って心線を接続し収納する。

3.

識別ラベル付け

ケーブル及び光接続箱に識別ラベルを取り付ける。識別ラベル名は、図１に記載の記号とする。

-3-

令和 3 年度第 2 回

図 1 配置図

図 2 光ファイバ心線接続図-4-令和 3 年度第 2 回

作業２：メタルケーブルの配線接続作業
図 3、図 4 を参考にして、以下のメタルケーブルの配線施工に関する作業を【施工条件】及び【作業手順】に従って完成させなさい。
【施工条件】
モジュラジャックのツイストペアケーブルの結線方法は、ANSI/TIA -568 で規定される

T568A とすること。
モジュラプラグのツイストペアケーブルの結線方法は、ANSI/TIA -568 で規定される



T568B とすること。


各ケーブルはスイッチボックス内で適切な余長を確保すること。



作業板は支給しないので、机上で作業を行うこと。

【作業手順】
作業は必ず以下 1～4 の順で行うこと。
1.

配置

2.



各配置・配線は図 3、図 4 に従って行うこと。



試験終了時は図 4 の接続状態としておくこと。
配線と成端：



同軸ケーブル 1 本を住宅用スイッチボックスに導入し、TV ターミナルで成端する。



2 本のツイストペアケーブル（Cat.5）を同軸ケーブルと別の導入口から住宅用スイッチボックスに導入する。また、各ケーブル両端は同一型のモジュラコネクタで成端する。



図 3、図 4 に従いモジュラコネクタを配置し、空きポートにブランクチップを取り付けて、情報コンセントを組み立てる。なお、情報コンセント内の各ケーブルは住宅用スイッチボックス内で適切な余長を確保すること。



パッチコードをツイストペアケーブルとモジュラプラグを使用して作成し、図 4 に従い接続する。



ツイストペアケーブル（Cat.6A）両端にモジュラコネクタを成端する。それらを露出型通信アウトレットに配線し組み立てる。

3.

各ケーブルは、適切な方法で整線する。
識別ラベル付け

全てのケーブルの両端、情報コンセント及び露出型通信アウトレットに識別ラベルを取り付ける。識別ラベルは、図 3 に記載の記号とすること。

4.

測定試験


測定結果記入用紙（別紙）に従い、住宅用コンセント及び露出型通信アウトレットの指定されたポート間のツイストペアケーブル導通試験を実施、必要事項を記載して提出する。

-5-

令和 3 年度第 2 回

図 3 配置図

図 4 配線図-6-

令和 3 年度第 2 回

情報配線施工技能検定
使用器工具・支給物品一覧- 使用器工具一覧
A．受検者が持参しなければならない物（必須）
No
A1

A2

品名
メカニカルスプライス
接続工具
組立型 SC コネクタ
工具

数量

備考

一式

支給または持参した単心メカニカルスプライス素子の組立が可能な工具一式

組立型 SC コネクタの組立・補助する工具
光ファイバカッタ、光ファイバストリッパ、光ファイバホルダ、アルコー

A3

光ファイバ前処理工具

一式

A4

ケーブル外被除去工具

一式

A5

一般工具

適宜

ニッパ、ドライバ（＋）など

A6

かしめ工具

1個

RJ45 プラグ組立用

A7

保護メガネ

1個

光ケーブル配線作業用

A8LAN 導通試験機

1台ツイストペアケーブルの導通確認が可能であるもの。パッチコード含む。

A9

筆記用具

一式

ル、ワイプ紙等
ツイストペアケーブル、電話用ケーブル、同軸ケーブルのシース除去用（電工ナイフまたはカッターナイフでも可）※電動ドライバは使用不可。

B．受検者が持参してもよい物（任意）
No.

品名数量

備考

B1

ワイヤストリッパ

1個

B2

可視光源

1個

光パッチコード含む

B2

導通試験機

1個

電話用ケーブル・同軸ケーブルの導通が確認できるもの※メカニカルスプライス素子及び組立型コネクタは、支給物品一覧以外の製品を使用する場合は、各自が専用工具を持参し使用してもよい。

-7-令和 3 年度第 2 回- 支給物品一覧
以下の表は、第 2 回実技試験の支給物品一覧である。課題に必要な材料以外も含まれていることがあるので、課題に応じて適切に選択し使用して下さい。記載の支給物品の数量と内容（不備の有無、異なる型番の有無など）を確認して下さい。全ての確認が終了した後に、別紙の点検確認用紙に氏名をご記入下さい。
備考
No.

材料名

1

光インドアケーブル

2記号

数量

仕様
型番等（メーカー）

OC-1

1本

SM0.25mm，2 心型，4.0m（古河電工）

光接続箱_11個

中型：ドロップ把持金具付（古河電工）J417

3

光接続箱_21個

小型：（古河電工）J426

4

メカニカルスプライス素子

1個

単心用，40×4×4（mm）（フジクラ）

5

組立型 SC コネクタ

2個

0.25mm 用（フジクラ）

6

配線モール

1個

200mm，直線，テープ付き（マサル工業）7

作業シート

1枚600mm×450mm8ツイストペアケーブル

9ツイストペアケーブル

MC-4

1本

10ツイストペアケーブル

MC-5

1本

11同軸ケーブル

MC-1

1本

12

情報用コンセント（露出型）

13

住宅用スイッチボックス

2個

14

スイッチボックス用取付ネジ

8本

15

絶縁取付枠

4個

16OC-2MC-2
MC-3

TO3TO4

情報コンセント用コンセント

TO1

プレート

TO22本

U/UTP，単線，4 対，Cat.5e，1.0m
U/UTP，撚り線，4 対，Cat.5e，0.5m
F/UTP，単線, 4 対，Cat.6A， NSGDT6-10G-S
1.0m
S-5C-FB，1.0m
NSBOX2L2個2個（日本製線）（日本製線）
2 連，深型，T22 用

DM8421（Panasonic）

WTF3710K（Panasonic）
2 連，6 個用WTF7006W（Panasonic）

17

ブランクチップ

6個

WN3020SW（Panasonic）18

モジュラコネクタ

2個

LAN 用，Cat.5e，埋込型

NR3160W（Panasonic）

19

モジュラコネクタ

2個

LAN 用，Cat.5e，埋込型

NSJ5EKIT（日本製線）

20

モジュラコネクタ

2個

Cat6A シールド用ジャック

21

モジュラプラグ

3個

RJ45 プラグ

22

TV ターミナル

2個

1 端子

-8-

NSJ6A-S-KEY（日本製線）
MP588C（Panduit）
WCS3013W（Panasonic）[A1]

令和 3 年度第 2 回
23

両面テープ

2枚

24

結束バンド

6本

25

ラベリング用品一式

26

モジュラ組立工具一式

27

マウントベース

2個

接続箱固定用

ラベル用シート
NSTOOLA（日本製線）-9-