仕様書
納入機器図

智頭町保健・医療・福祉総合センター

智頭町保健医療福祉総合センターほのぼの
自動火災報知設備Ｒ型受信機更新

機器

図

目録

件名 智頭町保健・医療・福祉総合センター
2024年5月9日

機名称形器式

図

内訳

表

仕様数量

備

考型 電源増対応

1台 壁掛型

3系統

複合ＧＲ型受信機

FCRGJ004-R-765K

R-26C リ ニ ュ ー ア ル プ レ ー ト

ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ

受信機用

1台

メッセージ表示機

FIRJ008D-R

型 ｶﾗｰ表示6

台 Ｒ17～26受信機用

ﾘ ﾆ ｭ ｰ ｱ ﾙ ﾌ ﾟ ﾚ ｰ ﾄ

ZPRJ001-R

型 ﾒｯｾｰｼﾞ表示機用

6

台 FIRJ008-R用

受信機サイズにて変更

' ２３．
０２（１８）ＬＣＤ表示部：
仕様
火災，端末装置，ガスもれの警報・故障表示×２地区表示 （１）種別：ＧＲ型受信機（アナログ式，蓄積式及び自動試験機能付）
ＴＦＴカラー液晶（１５型）、タッチパネル付（２）構造：露出，壁掛型
警報発生時行動ガイド表示，半角英数カナ文字，（３）自主評定マーク使用許可番号：ＡＲ－１８－１
ＪＩＳ 第１・第２水準漢字（４）国検型式番号：受第３０～３号（１９）主音響・故障音響：音声警報（５）主電源：ＡＣ１００Ｖ±１０％，５０／６０Ｈｚ（２０）プリンタ：１６×１６ドット ラインサーマル方式 ２０桁 （６）予備電源：密閉型蓄電池（容量は下表参照）
半角英数カナ文字，ＪＩＳ 第１・第２水準漢字（７）回路電圧：（２１）トレンド機能（アナログ感知器）〔感知器，地区音響，端末装置〕ＤＣ２４Ｖ（定電圧）・３分トレンド（２画面表示可能）〔発信機線，保守電話線〕
ＤＣ２４Ｖ（定電圧）・週間トレンド（最大値，最小値，平均値）〔室外表示用線，表示灯用線〕 ＤＣ２４Ｖ（定電圧）・トレンド履歴（最大１０報）〔主信号線〕
ＤＣ２４Ｖ（定電圧）（２２）履歴リスト：履歴件数
１０，０００件（８）消費電力：（警戒時）約１６０ＶＡ、（作動時）約３３０ＶＡ
自動試験履歴件数 １０，０００件（９）伝送方式：ポーリング／セレクティング方式（２３）環境条件：使用温度範囲 ０℃～４０℃（１０）主信号線電路：２線（分岐配線可能）
使用湿度範囲 ２０％～８５％（ＲＨ）
伝送距離２ｋｍ（外部配線抵抗３０Ω以下（往復））（結露なきこと）
総延長距離３ｋｍ（静電容量０．
４μＦ以下）（２４）主材：〔本体〕鋼板ｔ１．
６ 〔扉〕鋼鈑ｔ１．
２（１１）機器接続個数：（２５）仕上：焼付塗装 ノーミホワイト（ＮＷ）〔Ｒ型感知器＋中継器＋アドレス付発信機〕２５５台／１系統（マンセルＮ８．
７半ツヤ近似色）〔一般型煙感知器〕（２６）質量：約３１ｋｇ
１Ｆ中継器使用：３００個／１系統
４Ｆ中継器使用（４ＦＰＢ中継器を使用しない場合の個数）：２０００個／受信機〔Ｐ型自動試験機能付感知器〕
４ＦＰＢ中継器使用（４Ｆ中継器を使用しない場合の個数）
１～２系統の受信機 ：６０００個／受信機
３～４系統の受信機 ：６５００個／受信機〔地区音響装置〕（ＤＣ２４Ｖ，１０ｍＡベル）
１～２系統の受信機 ：４０個／受信機
３～４系統の受信機 ：６０個／受信機〔表示灯〕ＤＣ２４Ｖ，０．
６Ａ（１５ｍＡ ＬＥＤ４０個，３０Ｖ ２Ｗ ランプ１０個）〔室外表示灯〕ＤＣ２４Ｖ，０．
１５Ａ〔メッセージ表示機〕ＲＳ４８５×１系統（３１台接続可能）〔ガスもれ検知器〕 ２個／受信機（１２）移報出力（接点出力容量はＤＣ２４Ｖ，１Ａ）〔代表出力〕火災代表，火災確認，消火栓連動（各１点，無電圧ａ接点）〔汎用出力〕標準：１６点（無電圧ａ接点）、２点（無電圧ｃ接点）
オプション：１６点（無電圧ａ接点）、２点（無電圧ｃ接点）（１３）移報入力
非常放送入力，消火栓始動入力，汎用入力（各１点）（１４）火災判別方法：注意，火災，連動（しきい値 可変）（１５）公称蓄積時間：１０～６０秒〔アナログ感知器〕熱２０秒，煙３０秒〔アドレッサブル感知器〕熱２０秒，煙３０秒〔一般感知器／Ｐ－ＡＴ感知器〕熱１０秒，煙６０秒（１６）ＡＩ機能：蓄積時間自動変更方式（光電アナログ式）（１７）ガスもれ遅延時間：４０秒

番号名
称
１ 表示操作パネル
２ 液晶表示部（ＬＣＤ）
３ 音響孔（スピーカー）
４ 火災灯

名
称
番号
番号
名
称
５ ガスもれ灯
９ キャビネット扉
６ ドライバー錠（タキゲンＣ－２８６－１） １０ キャビネット本体
７ プリンタ
１１ 取付用座板
８ 自主評定マーク

使用機器型

名

ＦＣＲＧＪ００４－Ｒ－ ２５５Ｋ
ＦＣＲＧＪ００４－Ｒ－ ５１０Ｋ
ＦＣＲＧＪ００４－Ｒ－ ７６５Ｋ
ＦＣＲＧＪ００４－Ｒ－１０２０Ｋ

アドレス数

予備電源容量２５５アドレス／１系統
５１０アドレス／２系統
７６５アドレス／３系統
１０２０アドレス／４系統

ＤＣ２４Ｖ
１０ＡＨ

ＦＣＲＧＪ００４－Ｒ－Ｋ型シリーズ
複合ＧＲ型受信機（電源増対応）
外 観 図
発 行 第１技術部火報管理課 縮尺
図番

ＦＣＲＧＪ８０１１９

能美防災株式会社３’
２４・ ０３・

仕取付寸法図（正面）

火災・ガスもれ表示機

交流電源

表示機故障

電音響停止

話様

（１）種別；メッセージ表示機（２）構造；露出、壁掛型（３）主電源；ＡＣ１００Ｖ±１０％，５０／６０Ｈｚ（４）予備電源；密閉型蓄電池内蔵ＤＣ９．
６Ｖ、０．
６Ａｈ
（５）消費電力：〔平常時〕最大 ５ＶＡ〔作動時〕最大 ６ＶＡ（６）接続可能受信機・主中継器（リンクモジュール）；Ｒ－１７／２１，Ｒ－２２／２４／２６シリーズ
１０６シリーズ（Ｐ型／ＧＰ型）
００６シリーズ（ガスもれ、連動制御盤）（７）音響装置；スピーカー内蔵（音響＋音声）（８）液晶表示（ＬＣＤ：３．
５型ＴＦＴカラー）；
火災地区表示ガスもれ地区表示
端末装置作動地区表示
試験状態表示
表示機故障表示（９）使用温度範囲；０℃～４０℃（１０）使用湿度範囲；２０％～８５％（結露なきこと）（１１）主材；ＡＢＳ樹脂（１２）仕上げ；シボ加工（オフホワイト マンセルＮ９．
３相当）（１３）質量；約１．
１ｋｇ

音響停止

ＦＩＲＪ００８Ｄ－Ｒ型
メッセージ表示機
外観図
番号
名
称番号
名
称番号
名
称番号
名
１ 装置名
５ 電話灯（赤）８ ＥＮＴスイッチ
１１ 音響停止灯（赤）２ 地区表示部（液晶表示） ６ 電話ジャック［火災／ガスもれ表示切替用、保守設定用］ １２ 音響孔
３ コインネジ
７ 十字スイッチ（上・下・左・右） ９ 音響停止スイッチ
４ 交流電源灯（緑）［後続表示送り用、保守設定用］１０ 表示機故障灯（橙）称

発 行 第１技術部火報管理課 縮尺
図番

ＦＩＲＪ６２６５

能美防災株式会社

０仕表示機取付図

火災・ガスもれ表示機

交流電源

表示機故障

電音響停止

話音響停止

’２４・０３・様（１） 用途；ＦＩＲＪ００８－Ｒ型，
ＦＩＲＪ００８Ａ－Ｒ型，
ＦＩＲＪ００８Ｂ－Ｒ型，
ＦＩＲＪ００８Ｃ－Ｒ型，
ＦＩＲＪ００８Ｄ－Ｒ型用リニューアルプレート（２）主材；アクリル樹脂 白色（マンセルＮ９．
５近似色 ツヤあり）（３）質量；約０．
８ｋｇ（４）付属品；Ｍ４×１０ｍｍ表示機取付ネジ ×３（注）本リニューアルプレートは下記のメッセージ表示機
からＦＩＲＪ００８型，ＦＩＲＪ００８Ａ型，
ＦＩＲＪ００８Ｂ型，ＦＩＲＪ００８Ｃ型，
ＦＩＲＪ００８Ｄ型メッセージ表示機へのリニューアル時に使用します。
＜交換前メッセージ表示機＞
ＦＩＲ０１１－Ｈ型
ＦＩＲ０１４－Ｈ型
ＦＩＲ０１８－Ｈ型
ＦＩＲ０１９型シリーズ
ＦＩＲ０１９Ａ型シリーズ
ＦＩＲＪ００３－Ｈ－２４型
ＦＩＲＪ００４型シリーズ

ＺＰＲＪ００１－Ｒ型
リニューアルプレート（メッセージ表示機 ＦＩＲＪ００８－Ｒ型シリーズ用）
外観図
発 行 第１技術部火報管理課 縮尺

番号名称図
１ リニューアルプレート番
２ メッセージ表示機（別売）：ＦＩＲＪ００８－Ｒ型，ＦＩＲＪ００８Ａ－Ｒ型，
ＦＩＲＪ００８Ｂ－Ｒ型，ＦＩＲＪ００８Ｃ－Ｒ型，ＦＩＲＪ００８Ｄ－Ｒ型

ＺＰＲＪ６２６１

能美防災株式会社

４