スイッチ〔J・ワイドスリム〕SERIES

スイッチ本体

表示灯なしスイッチ
片切
15A / 300V
￥210◆

両切WJ-1
回路図

12J・W I D E S L I M シ リ ー ズ 配 線 器 具

ガイド 用スイッチ
片切 ガイド用３路WJ-2
回路図

15A / 300V
￥720
◆2P

1234

15A / 300V
￥340
◆310

３路 ガイド用

表示灯200V用もございます。

４路 ガイド用

WJ-3G

15A / 300V
◆3H
￥640（表示灯100V用）￥750（表示灯200V用）

15A / 300V
◆4H
￥1,400（表示灯100V用）￥1,520（表示灯200V用）

回路図

回路図

回路図
1P・L

202P・L

34チェック 用スイッチ 4A 100V・200V兼用
4A / 300V￥1,100◆L(4A)

３路 チェック用

WJ-1CR
回路図
LED

12４路 チェック用

WJ-3CR
回路図

4A / 300V￥1,300◆3L(4A)

LED

104A / 300V
￥2,720◆4L(4A)

WJ-4CR
回路図
LED

12331234ガイド用スイッチ■ 使用上のご注意

1P・L

3片切 チェック用

15A / 300V
￥1,100◆4ガイド用スイッチは【OFF】の状態で位置表示灯が緑色に光り、暗い場所でもスイッチの位置を確認することができます。

WJ-4G

15A / 300V
◆H
￥460（表示灯100V用）￥590（表示灯200V用）

1WJ-4
回路図

3

■ メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線（電路）と大地間は取付けたままできます。

WJ-1G

４路WJ-3回路図□ 負荷を接続していない状態で..
➡配線の浮遊容量によりガイドス
イッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。
➡施工確認で、負荷接続部（シーリングボディ 等）をテスターで測定すると、電源電圧の約0.4〜1倍の値が表示されますが、異常ではありません。
□ 電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。
スイッチ用コンデンサーを負荷に接続してご使用ください。
（コンデンサーは別売です。）
160ページ参照

4

チェック用スイッチ 4A

LED■ 並列配線でのご注意□ スイッチの並列配線は、 表示機能の制限（ONした方のみ点灯）や両方ONしたとき、負荷電流の分流により、「明るさの違い」「点灯しない」場合があります。
そのようなケースでは、「100Vで25W以上」の負荷の使用、または、負荷が低ワットの場合は「低ワット0.5Aタイプ」のスイッチをご使用ください。

チェック 用スイッチ 低ワット用 0.5A 100V・200V兼用
片切 チェック用0.5A / 300V
￥1,250◆L(0.5A)

３路 チェック用

WJ-1CL
回路図
LED

12４路 チェック用

WJ-3CL
回路図

0.5A / 300V
￥1,450◆3L(0.5A)

LED

10LED

1234LED

両方ONしたときの配線距離のバランス

30.5A / 300V
￥2,900◆4L(0.5A)

WJ-4CL
回路図（m）

表示灯なし
スイッチ本体 ３路
WJ-3

8.4

22.7

21.4
4321.48.4

ガイド用スイッチ本体 ４路
WJ-4G
電圧検知形スイッチ本体 ３線式 片切チェック用
WJ-1C

034

438.4

ガイド用スイッチ本体 ３路
WJ-3G

チェック用スイッチ本体 高ワット用 12A ３路
WJ-3CRH

21.430

ガイド用スイッチ本体 片切
WJ-1G

チェック用スイッチ本体 4A ３路
WJ-3CR
チェック用スイッチ本体 高ワット用 12A 片切WJ-1CRH

表示灯なし
スイッチ本体 ４路
WJ-4100

点灯実使用範囲

102030→ 負荷のワット数チェック用スイッチ本体 4A 片切
WJ-1CR
22.7

表示灯なしスイッチ本体 両切
WJ-22010 20 30 40 50 60

4322.7

表示灯なしスイッチ本体 片切
WJ-130□ 「ON」操作したスイッチが点灯します。並列配線で配線長のバラン
スでチェックランプが暗い場合は、「低ワット用」をご使用ください。

【 詳しくは 6.資料ページ をご覧ください。】■ 363ページ□ 機能付照明器具とチェック用スイッチ４Ａタイプについて□ 蛍光灯負荷ガイドランプの点灯状態について■ 364ページ□ ガイドランプ付スイッチ
使用上のご注意■ 360〜362ページ□ 白熱電球をLED電球に置換える場合のご注意スイッチ

スイッチ本体〔J・ワイドスリム〕SERIES

チェック 用スイッチ 高ワット用 12A 100V・200V兼用 電圧検知形 ３線式
片切 チェック用
12A / 300V
￥1,110◆L(12A)

３路 チェック用

WJ-1CRH
回路図
LED

12

片切 チェック用

WJ-3CRH
回路図

12A / 300V
￥1,240◆3L(12A)

LED

1

回路図
15A / 300V
￥640
◆L
※表示灯は100V用

100チェック用スイッチ

WJ-1C

P・L

33

チェック用スイッチは【ON】の状態で確認
表示灯が赤色に光り、ポーチ灯や換気扇などの動作確認をすることができます。

■ 定格と適合負荷□ 低力率の負荷（低力蛍光灯等）は、定格電流がスイッチの定格電流をこえないように使用してください。
適合負荷

低ワット用

0.5A

1W〜50W

2W〜100W

ガイド ・ チェック 用スイッチ 一般用 4A

表示灯200V用もございます。

4A

10W〜400W

20W〜800W

片切 ガイド・チェック用 WJ-1GCR

３路 ガイド・チェック用 WJ-3GCR

４路 ガイド・チェック用 WJ-4GCR

12A

100W〜1200W 200W〜2400W◆HL(4A)
4A / 300V￥1,350（表示灯100V用）￥1,470（表示灯200V用）◆3HL(4A)
4A / 300V￥1,500（表示灯100V用）￥1,750（表示灯200V用）◆4HL(4A)
4A / 300V￥3,150（表示灯100V用）￥3,300（表示灯200V用）

回路図

回路図

12■ 使用上のご注意

LED

01

1P・L

2P・L

33P・L

4LED

ガイド ・ チェック 用スイッチ 低ワット用 0.5A

表示灯200V用もございます。

片切 ガイド・チェック用 WJ-1GCL

３路 ガイド・チェック用 WJ-3GCL

４路 ガイド・チェック用 WJ-4GCL◆HL(0.5A)
0.5A / 300V
￥1,520（表示灯100V用）￥1,660（表示灯200V用）◆3HL(0.5A)
0.5A / 300V
￥1,650（表示灯100V用）◆4HL(0.5A)
0.5A / 300V
￥3,350（表示灯100V用）￥3,490（表示灯200V用）

回路図

回路図
LED

回路図
LED

120LED

1P・L

3P・L

（※）

（200V）※ ランプの明るさが接続する負荷により変化すること等から、定格4Aタイプの最小負荷として15W(100V用)を推奨します。

回路図

LEDLED（100V）1□ 適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。
□ 容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがありますので、負荷容量に合ったスイッチをお取り付けください。

J・W I D E S L I M シ リ ー ズ 配 線 器 具

適合負荷定 格□ 4A定格・0.5A定格のチェック用
スイッチ、ガイド・チェック用ス
イッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い（コンセントの入切）を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。

2P・L

34LED

ガイド ・ チェック 用スイッチ 高ワット用 12A
片切 ガイド・チェック用

３路 ガイド・チェック用

WJ-1GCRH◆HL(12A)
12A / 300V
￥1,530（表示灯100V用）￥1,660（表示灯200V用）

表示灯200V用もございます。

【 詳しくは 6.資料ページをご覧ください。】■ 357ページ□ 埋込連用スイッチ
連接取付時の使用電流について

WJ-3GCRH◆3HL(12A)
12A / 300V
￥1,650（表示灯100V用）￥1,750（表示灯200V用）
回路図

回路図
LED

LED

1201WJ-4CR 及び WJ-4CL 、P・L

WJ-4GCR 及び WJ-4GCL は3P・L2コモジュールです。

8.4

ガイド・チェック用スイッチ本体
高ワット用 12A ３路
WJ-3GCRH①45.7

チェック用スイッチ本体
低ワット用 0.5A ４路
WJ-4CL43

8.4

ガイド・チェック用スイッチ本体
低ワット用 0.5A ４路
WJ-4GCL21.4

ガイド・チェック用スイッチ本体
一般用 4A ４路
WJ-4GCR②・シングル操作板ご使用の場合「下」へ。→①・ダブル操作板ご使用の場合「上」へ。 →②・トリプル操作板はご使用いただけません。

27.1

22.7
8.4

ガイド・チェック用スイッチ本体
低ワット用 0.5A ３路
WJ-3GCL

ガイド・チェック用スイッチ本体
高ワット用 12A 片切
WJ-1GCRH

チェック用スイッチ本体
4A ４路
WJ-4CR

43

21.4

ガイド・チェック用スイッチ本体
低ワット用 0.5A 片切
WJ-1GCL

ガイド・チェック用スイッチ本体
一般用 4A ３路
WJ-3GCR21.430

21.48.4

チェック用スイッチ本体
低ワット用 0.5A ３路
WJ-3CL4322.7

ガイド・チェック用スイッチ本体
一般用 4A 片切
WJ-1GCR

4322.7

チェック用スイッチ本体
低ワット用 0.5A 片切
WJ-1CL

下記のように上または下に取り付けてください。

035