モジュラージャック

埋込モジュラージャック

電話用
埋込モジュラージャック
６極２心用

電話用 埋込モジュラージャック

コンデンサー付

６極４心用

JEC-BN-WUJ2 PW￥290
2６極２心用JEC-BN-WUJ4 PW

６極４心用

JEC-BN-WUJ2C PW

￥430
4￥540
2CR

JEC-BN-WUJ4C PW
￥680
4CR

電話用 埋込モジュラージャック 薄形
６極２心用

JEC-BN-WUK2 PW

６極４心用

JEC-BN-WUK4 PW

J・W I D E シ リ ー ズ 配 線 器 具￥1,0004￥790
2

電話用 埋込モジュラージャック 薄形 コンデンサー付
６極２心用

JEC-BN-WUK2C PW

６極４心用

JEC-BN-WUK4C PW￥1,190
4CR

￥980
2CR

ISDN用 埋込モジュラージャック 8極8心用
８極８心用

JEC-BN-WUK8 PW

終端抵抗付￥1,800JEC-BN-WUK8R PW￥1,980
8CR8埋込モジュラージャック■ 結線方法■ 適用電線① 器具裏面のストリップゲージに合わせて電話線を皮むきし、心線に曲がりがあれば、まっすぐに直してください。
② 電線差込み穴に、心線が見えなくなるまで十分に差し込んでください。

さし込む■ 使用上のご注意□ φ0.4〜φ0.65 銅単線□ コンデンサー付モジュラージャックは、保安器から１個目に使用してください。
電話回線故障時、NTTによる検査ができるようになります。

■ 差込口（コンタクト配列）
□２心用

L2

□４心用

□８心用

L2L4L2L4L7L8L1L1L3L1L3L6L5□ ISDN用埋込モジュラージャックは、LAN用としてのご使用はできません。
□ 低圧配線と弱電流電線（モジュラージャック・テレビ端子 等）を同一ボックス内に収納する場合は、絶縁性のあるセパレータ（142ページ掲載）で隔離してください。
（内線規程 3102-7）■ 端子配列□４心用□２心用■ 電線の外し方□ 線外しをまっすぐに押し込みながら、電線を引き抜いてください。

L1L2青白

□８心用

L3 L1

L2 L4茶 青

白 黒L7 L5 L3 L1

L2 L4 L6 L8

赤 黄 茶 青白 黒 緑 紫引き抜く

※ コンデンサー付のコンデンサーは、L1・L2間に内蔵されています。

※ コンデンサー付のコンデンサーは、L1・L2間に内蔵されています。

※ コンデンサー付のコンデンサーは、L1・L2間に内蔵されています。
※ 抵抗は、L1・L2、L3・L4間に内蔵されています。

131

LAN用 埋込モジュラージャック
端子板モジュラージャック
LAN用Cat5e対応 埋込モジュラージャック 8極8心用
８極８心用

LAN文字入りJEC-BN-LW5E PW

エンハンスドカテゴリ５対応

エンハンスドカテゴリ５対応￥1,340￥1,340■ 電気的特性

LAN用Cat5e対応
接続用パッチコード

JEC-BN-LW5EL PW

パッチコードPTC-250￥1,370※コード長 250mm■ 適合電線□ ANSI/TIA/EIA-568-C.2 規格による配線に使用する接続器具の、エンハンスドカテゴリ5に適合しています。

□ 適合電線は、AWG22〜24（φ0.64〜0.51mm）
非シールドツイストペアー（UTP）ケーブル・4P（8心）LAN用Cat6対応 埋込モジュラージャック 8極8心用
８極８心用

LAN文字入りJEC-BN-LW6 PW

カテゴリ６対応

カテゴリ６対応￥2,750￥2,750J・W I D E シ リ ー ズ 配 線 器 具■ 電気的特性□ ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 規格による配線に使用する接続器具のカテゴリ6（Category 6）に適合しています。

インターネット文字入り

JEC-BN-LW6L PW

JEC-BN-LW6IT PW
カテゴリ６対応￥2,750■ 適合電線□ 適合電線は、AWG22〜24（φ0.64〜0.51mm）
非シールドツイストペアー（UTP）ケーブル・4P（8心）●Cat.6規格の配線システムでは250MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のCat5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。
●配線システムの伝送性能をCat.6規格に適合させる為には、システムを構成する全ての部材をCat.6適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・成端加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の実測を行なう必要があります。

LAN用埋込モジュラージャック■特長■ 施工上のご注意□ ピンアサイン（568A・568B）を表示。
確実な結線作業が可能です。

□ ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。
（Cat5e）□ ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。

■ ジャックの端子とコンタクト
T568A
T568B
端子番号

茶白/茶87橙緑
6

UTPケーブルにおける通信規格

1白/橙白/緑

2橙緑

54白/青青最大伝送速度※1

1 2 3 4 5 6 7 8ジャック
前面側
端子番号
T568B
T568A

主な通信規格と対応UTPケーブル

白/橙白/緑3

Cat 3

対応UTPケーブルのカテゴリー ※2（最大敷設距離100m）
Cat 6
Cat 5
Cat 5e10Mbps

○○

○

○

○

100BASE-TX

100Mbps

×○

○

○

○

1000BASE-T

1000Mbps

×

推奨せず

○

○

○

1000BASE-TX

1000Mbps

×××

○

○

10GBASE-T

10Gbps×××△ ※3○※1 IEEE 802.3で定められたイーサーネット規格※2 ANSI/TIA/EIA、ISOなどによって規格化された性能分類※3 敷設距離の制限（敷設方法によって異なる）を受ける

正面コンタクト側■ 施工方法

構成部品と名称

係り爪ホルダ

UPを合わせてUTPケーブル

角穴・心線をジャック側面の色表示（端子配列）に合わせ、よりを戻しつつ端子に差し込み、110パンチダウン簡易ツールで奥まで押し込みます。

・心線カバーがジャック裏面の端子部に保持されるまで押し込み、カバーからはみ出た余分な心線を出来るだけ根元から切断します。

ジャック

爪部
下に三角形突起まっすぐ押し込む

下に角穴・ケーブルの外皮を約50mm剥がし、心線をそれぞれのペアごとに振り分ける。

Cat 6A

10BASE-T

シャッタ（上下にスライドします）

端子部

110パンチダウン
簡易ツール・ホルダとジャックの向きを合わせて（それぞれUP表示面が上面）、ジャックの係り爪と三角形突起がホルダの上下角穴にかかるまでまっすぐ押し込み固定します。

心線カバー■ 使用上のご注意□ LAN 用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラージャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。

端子板
MDF・IDF・ユニット分岐用

LAN用Cat5e対応 埋込モジュラージャック
８極８心用

LAN用Cat6対応 埋込モジュラージャック
８極８心用

LAN用Cat5e対応 埋込モジュラージャック
８極８心用 LAN文字入り

LAN用Cat6対応 埋込モジュラージャック
８極８心用 LAN文字入り

JEC-BN-LW5E PW

N10L

JEC-BN-LW5EL PW￥2,670JEC-BN-LW6 PW

JEC-BN-LW6L PW

MDF・IDF・ユニット分岐用 端子板

N10L

端子ユニット42.5

LAN用Cat6対応 埋込モジュラージャック
８極８心用 インターネット文字入り

66（取付ピッチ）

115

22.7

22.7

JEC-BN-LW6IT PW

2844.22844.2端子板 (MDF・IDF・ユニット分岐用)■特44端子カバー長□ 接続ケーブルはφ0.4〜φ0.9までの線径に対応□ 2極10回路構成□ 1端子2分岐構成のマルチ端子（送り配線が可能）□ ケーブル整線用溝付きベース一体形の構造

132

52.4

ケース
8.5

約258.5約25

ベース

LAN用 埋込 モジュラージャック

モジュラージャック

LAN用Cat6A対応 埋込モジュラージャック 8極8心用
８極８心用

JEC-BN-LW6A PW

LAN文字入り

カテゴリ６A対応

カテゴリ６A対応￥3,700￥3,700JEC-BN-LW6AL PW

J・W I D E シ リ ー ズ 配 線 器 具

施工後は全ての回線について伝送性能の実測を行う必要があります。

■施工方法

構成部品と名称
ホルダ

爪部

ストレイン
リリーフカラーシャッタ（上下にスライドします）
ジャック

ワイヤキャップ

22.7￥1,200端子部

2844.28.5

33.3

133