お客様 各位
Rep. No. A18006
２０１９年２月１日
富士電機機器制御㈱【シュナイダーブランド】電磁接触器 TeSys D シリーズ
一部機種モデルチェンジご案内
拝啓貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より弊社器具製品をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。
掲記の件、シュナイダーブランド品電磁接触器 TeSys D シリーズの一部機種について、モデルチェンジを実施いたします。
つきましては、貴社ご部門への展開方、何卒宜しくお願い申し上げます。
敬具－ 記 －1．モデルチェンジの概要、狙い
シュナイダーブランド品 TeSys D シリーズの電磁接触器 40A から 65A の製品について、AC/DC 共用に加え、定格幅の広いコイル（ワイドレンジ）の電磁接触器をラインアップいたします。ワイドレンジに対応することで、お客様の製品選択を容易にいたします。またコイルの消費電流を低減することにより、環境へ配慮いたします。
2．モデルチェンジ品の特長
電子制御コイルを標準搭載いたします。これにより、下記を実現いたします。
①コイルの低消費電力化 ②AC/DC 共用コイルでワイドレンジ化 ③電圧変動に強くなり焼損リスクを低減

3 種類のワイドレンジコイル（AC/DC24-60V、AC/DC48-130V、AC/DC100-250V）をラインアップいたします。

現行品と同一外形のため、置換えが容易です。
3．モデルチェンジ品の発売時期
受注開始：2019 年 2 月 1 日※このモデルチェンジに伴い 40A～65A 品の DC コイルは下記の通り生産終了となります。
ラストオーダー ：2019 年 3 月末日
生産終了：2019 年 6 月末日
詳細は生産終了通知【Rep No.C18010：シュナイダーブランド電磁接触器 TeSys D シリーズ 40A-65A 直流操作品生産終了のお知らせ】を参照願います。
4．添付資料
添付資料：現行品・モデルチェンジ品性能比較表
新製品ニュース

5．その他
・カタログについては次回改訂時に本内容を反映いたします。
―以上―

Rep No.A18006
２０１９年 ２月
富士電機機器制御株式会社

現行品・モデルチェンジ品性能比較表
1.性能比較表
LC1D40A-LC1D65A

項目
現行品

モデルチェンジ品DC専用コイル

AC/DC共用コイル

正面カバー：白色

外観(直配線端子の事例）

主接点特性

定格使用電圧

V690V

正面カバー：黒色
QRコード追加←

定格使用電流(AC-3)

A40←定格使用電流(AC-1)

A60

←

開放熱電流

A60

←

V690V

←A

10

←

ｺｲﾙの種類（コイル定格電圧 Uc）

単一定格例)BD：DC24V

AC/DC共用ﾜｲﾄﾞﾚﾝｼﾞｺｲﾙ
BNE：AC/DC 24-60V
EHE：AC/DC 48-130V
KUE：AC/DC 100-250V

動作電圧範囲：投入時(60℃）

0.75Uc-1.25Uc

0.85Uc min-1.1Uc max

動作電圧範囲：釈放時(60℃）

0.1Uc-0.3Uc

0.1Uc max 以上★
★

補助接点特性 定格使用電圧
開放熱電流

コイル特性

外形

平均消費電力：投入時（20℃）

W

19

BNE : 16(at DC)
KUE : 14（at DC)

平均消費電力：保持時（20℃）

W7.4

BNE : 0.7(at DC)
KUE : 1.2(at DC)

動作時間

ms42-58

55-65

釈放時間（定格ｺｲﾙ電圧ms16-2420-80

機械的開閉耐久性

百万回

106

最大開閉頻度（60℃）

回/時

3,600

←

直配線

幅(W)mm55←

端子品

縦(H）mm122←

奥行(D）mm120←

圧着幅(W)mm

56

←

端子品

縦(H）mm124←

奥行(D）mm120←★

※★印箇所がモデルチェンジにおいて特に優位性を発揮する性能です。

2.形式説明LC１ D40A □ BNE④コイル電圧記号
BNE：AC/DC 24-60V
EHE：AC/DC 48-130V
KUE：AC/DC 100-250V①電磁接触器LC1：非可逆
LC2：可逆②定格電流
主3極（AC-3）
D40A：40A
D50A：50A
D65A：65A③端子構造なし：直接接続
６：丸型圧着端

以上

新製品ニュース

2019 年 2 月

電磁接触器
TeSys D シリーズ
AC・DC 共用のワイドレンジコイル品をラインアップ !
製品選定が容易になり、コイルの消費電力も低減します。
NEW■特長● 3 種 類 の ワ イドレ ン ジ コ イ ル（AC/DC24-60V, AC/DC48-130V,AC/DC100-250V）をラインアップ。
● 直流操作コイル（DC コイル）
：LC1D40A □□ D, LC1D50A □□ D,
LC1D65A □□ D の後継機種です。
● 消費電力 0.7W（DC24V）の省エネコイル。
（従来の DC コイルの約 1/10）● AC コイル、DC コイル品と同一外形・取付ピッチで、置換えが容易。
● 標準でコイルサージ吸収素子を内蔵。

LC1D40A 形

LC1D40A6 形■ご注文指定事項（形式）LC1 D40A □ BNE①②③④①電磁接触器
LC1非可逆LC2
可逆②定格電流
主 3 極（AC-3）
D40A
40A
D50A
50A
D65A
65A

④コイル電圧記号
BNE
AC/DC 24-60V
EHE
AC/DC 48-130V
KUE
AC/DC 100-250V
主 4 極（AC-1）
DT60A
60A
DT80A
80A

③端子構造
なし
６直接接続
丸形圧着端子対応品■形式・価格一覧（税抜き）
極数

端子構造

電流定格（A）

非・可逆

形式

コイル電圧（AC/DC）

主3極

直接接続
（Everlink）

40（AC-3）

非可逆50（AC-3）可逆
非可逆65（AC-3）

可逆
非可逆40（AC-3）可逆
非可逆50（AC-3）

非可逆65（AC-3）

非可逆60（AC-1）

非可逆80（AC-1）

非可逆

LC1D40ABNE
LC1D40AEHE
LC1D40AKUE
LC2D40ABNE
LC1D50ABNE
LC1D50AEHE
LC1D50AKUELC2D50ABNE
LC1D65ABNE
LC1D65AEHE
LC1D65AKUE
LC2D65ABNE
LC1D40A6BNE
LC1D40A6EHE
LC1D40A6KUE
LC1D50A6BNE
LC1D50A6EHE
LC1D50A6KUELC1D65A6BNE
LC1D65A6EHE
LC1D65A6KUE
LC1DT60ABNE
LC1DT60AEHE
LC1DT60AKUE
LC1DT80ABNE
LC1DT80AEHE
LC1DT80AKUE

24-60V
48-130V
100-250V
24-60V
24-60V
48-130V
100-250V
24-60V
24-60V
48-130V
100-250V
24-60V
24-60V
48-130V
100-250V
24-60V
48-130V
100-250V
24-60V
48-130V
100-250V
24-60V
48-130V
100-250V
24-60V
48-130V
100-250V

丸形圧着端子対応

主4極

直接接続（Everlink）

希望小売価格（円）32,70053,50032,70087,30036,80055,80036,80097,90042,80064,20042,800110,000
39,20058,80039,20044,00066,00044,00051,30077,00051,30099,40099,40099,400128,400
128,400
128,400

備考：上記は代表機種です。上記以外の電圧の取り扱いについては弊社へお問い合わせくださいますよう、宜しくお願いいたします。

62C9-J-0235

■特性項目
主接点特性

LC1D40A, LC1D40A6 LC1D50A, LC1D50A6690V
4050
60806080690V
10AC/DC 共用ワイドレンジコイル
BNE：AC/DC 24-60V
EHE：AC/DC 48-130V
KUE：AC/DC 100-250V
動作電圧範囲：投入時（60℃）
0.85Uc min-1.1Uc max
動作電圧範囲：釈放時（60℃）
0.1Uc max
平均消費電力：投入時（20℃）W
BNE : 16(at DC)
EHE：19(at DC)
KUE : 14(at DC)
平均消費電力：保持時（20℃）W
BNE : 0.7(at DC)
EHE：0.9(at DC)
KUE : 1.2(at DC)
動作時間
投入時 ms55-65
釈放時 ms20-80
機械的開閉耐久性
百万回 6
最大開閉頻度（60℃）
回 / 時 3,600定格使用電圧V
定格使用電流（AC-3）A定格使用電流（AC-1）
A
開放熱電流
A
補助接点特性 定格使用電圧
V
開放熱電流
A
コイル特性
コイルの種類（コイル定格電圧 Uc）

LC1D65A, LC1D65A6

LC1DT60A

LC1DT80A

658080－6060－8080■外形図〔単位：mm〕（152）
55
17.517.59（12.5）
ボックス締付

1002.5コイル端子
M3.5：A1

補助端子
M3.5

IEC35mm レール取付

120
3-M4

49.5

35mm

37.5
1.621/NC
225/L313/NO
14T3/63/L2

取付板穴明図49.5
8.2
15高さレール使用時

1/L1A2
2.5T2/4

1.2

LADN○○取付時
コイル端子 （オプション）
M3.5：A2

T1/2

A1128

98
LAD8N○○取付時（オプション）

接点構成

1225959（12.5）

LC1D40A形
LC1D50A形
LC1D65A形

（152）
120

IEC35mm レール取付

100
3-M4

LAD8N○○取付時（オプション）コイル端子M3.5：A2

8.2

21/NC
225/L313/NO

A2

LADN○○取付時（オプション）1459

1.2
補助端子M3.5接点構成
128（165）

10112461

コイル端子M3.5：A135mm

37.51.6T3/6

主端子M6

3/L252

1/L1

18 18

T2/4（12）

T1/2

13.556

A1

LC1D40A6形
LC1D50A6形
LC1D65A6形（12）

取付板穴明図LAD96570取付時（オプション） 15高さレール使用時安全に関するご注意●安全のため、ご使用の前に、「取扱説明書」や「ユーザーズマニュアル」をよくお読み頂くか、お買上の販売店または当社にご相談のうえ、正しくご使用ください。
●安全のため、接続は電気工事・電気配線などの専門の技術を有する人が行ってください。

シュナイダーブランド品のお問い合わせ

0570-022-033 ナビダイヤル（携帯電話可能）
se-ts@fujielectric.com

平日 8：30〜12：00 / 13：00〜1 7：0 0（ 土・日・祝日・弊社休日を除く）※テレメカニック・メランジェラン・スクエアディー製品を含みます。
2019-3発行 N 20 FOLS

カタログ番号 62C9-J-0235