【ESS-T3シリーズ】 基本形 + エコキュート（系統側接続）(既存の分電盤を利用する場合またはエネファームを併設する場合)
プラボックス【現調品】

契約ブレーカまたはMCCB(75AT以下)※必ず契約ブレーカの有無を確認してください。
契約ブレーカがない場合は、配線用遮断器（MCCB）の設置が必須になります。

系統 単相3線 100/200V
UNW

UNW
WH

スマートメーター

KK

U※エコキュートの配線接続の詳細はエコキュートの施工マニュアルを参照してください。

N

幹線ケーブル3W

入主幹ブレーカスマートメーターを設置している場合
標

家庭負荷

エコキュート用
ブレーカ

エコキュート

蓄電システム用ブレーカ(ELCB)

中継BOX

分岐ブレーカ

準※近くのΦの数値はPF管の穴径を示す。

L

L

幹線ケーブル２WH※エコキュート ： 自然冷媒ヒートポンプ給湯機

自動切替開閉器(ES-B8T)【定格90A】

逆潮流防止用CT (付属品):PF管コネクタ

分電入盤
入入V2H系統/自立BT

BTー ＋ ー ＋ FG

E U N W

家庭負荷エコキュート用ケーブル２幹線ケーブル１PV2 PV3

PV4V2H BT

系統/自立BTー ＋ ー ＋ FG＋ー＋ー＋ーBT

V2H DIST＋ー＋ ー＋ー＋ ーACCTPVCTREMOTE＋Φ28

Φ28

Φ28 Φ28増設蓄電池ユニット(ES-T3L＊[4.9kWh] /ES-T3X＊[7.4 kWh])蓄電池ユニット

室内リモコン(ES-R6＊)

ルーター等(ES-T3S＊[4.9kWh] /ES-T3M＊[7.4 kWh])

PVケーブル1～4( ～40m：CV2sq×2CまたはHCV2sq×2C
40～70m：CV3.5sq×2CまたはHCV3.5sq×2C)

電源 充電/放太陽光発自立運 点検 リセット
電転電LANケーブルーE U N W

PCS_FG線 (IV5.5sq以上)- +蓄電池ケーブル(～20m：CV8sq×2C、20～30m：CV14sq×2C)

蓄電池ブレーカ

蓄電池増設通信ハーネス (付属品)

PV1

蓄電池増設電力ハーネス (付属品)

パワーコンディショナ(ES-T3＊)

エコキュート用ケーブル1

増設BT_FG線(IV5.5sq以上)

PV4

分電盤通信ケーブル

PV3

AC_CTケーブル

PV2

リモコンケーブル

PV1系統/自立ケーブル(～20m：CV8sq×3C、20～40m：CV14sq×3C)

C種接地

ー ＋蓄電池通信ケーブル
BT_FG線 (IV5.5sq以上)

Φ28【注意事項】
・自動切替開閉器に流れる電流は最大90Aとなるようにしてください。
【主幹ブレーカの定格電流が60ATより大きい場合】
家庭負荷の消費電流と充電電流の合計が90Aを超えるおそれがあります。
契約容量設定または最大充電電力設定で充電電力を制限してください。
【主幹ブレーカの定格電流が90ATより大きい場合】
家庭負荷の消費電流が90Aを超えるおそれがあります。
そのような場合は「基本形 + 増設用分電盤」を参照してください。

ネットワーク・パワーコンディショナの筐体にはC種接地を施してください。

太陽電池

z 太陽電池架台
C種接地

太陽電池

太陽電池

太陽電池

・パワーコンディショナの筐体接地と太陽電池の架台接地は別々の独立した接地棒に接続してください。
(外部ノイズにより、パワーコンディショナの誤動作やテレビ、ラジオ、無線機器等への電波障害を引き起こすおそれがあります。)
・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱などを十分考慮してください。
・施工後、盤内の清掃を行い、切り屑等を取り除いてください。
・AC_CTは、設置後に「L」の表記が電力会社側になっていることを確認してください。
・最新の情報は、ニチコンホームページをご確認ください。
b51-1

【ESS-T3シリーズ】 基本形 + エコキュート（負荷側接続）(既存の分電盤を利用する場合またはエネファームを併設する場合)
プラボックス【現調品】

契約ブレーカまたはMCCB(75AT以下)※必ず契約ブレーカの有無を確認してください。
契約ブレーカがない場合は、配線用遮断器（MCCB）の設置が必須になります。

系統 単相3線 100/200V
UNW

UNW
WH

スマートメーター

KKU※エコキュートの配線接続の詳細はエコキュートの施工マニュアルを参照してください。

N

幹線ケーブル3W

入主幹ブレーカスマートメーターを設置している場合
標

家庭負荷

エコキュート用ブレーカ

エコキュート

蓄電システム用ブレーカ(ELCB)

中継BOX

分岐ブレーカ

準※近くのΦの数値はPF管の穴径を示す。

L

L

幹線ケーブル２WH※エコキュート ： 自然冷媒ヒートポンプ給湯機

自動切替開閉器(ES-B8T)【定格90A】

逆潮流防止用CT (付属品):PF管コネクタ

分
電入

盤
入

入

V2H

系統/自立BTBT
ー ＋ ー ＋ FG

E U N W

家庭負荷

エコキュート用ケーブル２
幹線ケーブル１

PV2 PV3

PV4

V2H BT系統/自立BTー ＋ ー ＋ FG＋ー＋ー＋ーBT

V2H DIST＋ー＋ ー＋ー＋ ーACCTPVCTREMOTE＋Φ28Φ28Φ28 Φ28

増設蓄電池ユニット(ES-T3L＊[4.9kWh] /ES-T3X＊[7.4 kWh])蓄電池ユニット

室内リモコン(ES-R6＊)

ルーター等(ES-T3S＊[4.9kWh] /ES-T3M＊[7.4 kWh])

PVケーブル1～4( ～40m：CV2sq×2CまたはHCV2sq×2C
40～70m：CV3.5sq×2CまたはHCV3.5sq×2C)

電源 充電/放太陽光発自立運 点検 リセット
電
転電

LANケーブルーE U N W

PCS_FG線 (IV5.5sq以上)- +蓄電池ケーブル(～20m：CV8sq×2C、20～30m：CV14sq×2C)

蓄電池ブレーカ

蓄電池増設通信ハーネス (付属品)

PV1

蓄電池増設電力ハーネス (付属品)

パワーコンディショナ(ES-T3＊)

エコキュート用ケーブル1

増設BT_FG線(IV5.5sq以上)

PV4

分電盤通信ケーブル

PV3

AC_CTケーブル

PV2

リモコンケーブル

PV1系統/自立ケーブル(～20m：CV8sq×3C、20～40m：CV14sq×3C)

C種接地

ー ＋蓄電池通信ケーブル
BT_FG線 (IV5.5sq以上)

Φ28【注意事項】
・自動切替開閉器に流れる電流は最大90Aとなるようにしてください。
【主幹ブレーカの定格電流が60ATより大きい場合】
家庭負荷の消費電流と充電電流の合計が90Aを超えるおそれがあります。
契約容量設定または最大充電電力設定で充電電力を制限してください。
【主幹ブレーカの定格電流が90ATより大きい場合】
家庭負荷の消費電流が90Aを超えるおそれがあります。
そのような場合は「基本形 + 増設用分電盤」を参照してください。

ネットワーク・パワーコンディショナの筐体にはC種接地を施してください。

太陽電池

z 太陽電池架台
C種接地

太陽電池

太陽電池

太陽電池

・パワーコンディショナの筐体接地と太陽電池の架台接地は別々の独立した接地棒に接続してください。
(外部ノイズにより、パワーコンディショナの誤動作やテレビ、ラジオ、無線機器等への電波障害を引き起こすおそれがあります。)
・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱などを十分考慮してください。
・施工後、盤内の清掃を行い、切り屑等を取り除いてください。
・AC_CTは、設置後に「L」の表記が電力会社側になっていることを確認してください。
・最新の情報は、ニチコンホームページをご確認ください。
b51-2