促進酸化水処理装置

ピュアキレイザー
取 扱 説 明 書

型式

：ZPV1-40 （標準タイプ）：ZPV1-H40（高出力タイプ）

NPZ20-005 5

目次
項

１．安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４

２．梱包内容の確認

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

８

3-1．装置概要

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

９3-2．動作概要

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

９

3-3. オゾン異常時の制御動作（オプション）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

９

4-1．全体図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１０

4-2．操作パネル

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１１

4-3．内部構造

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１２

4-4．コンプレッサー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１３

4-5．オートドレン

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１４

6-1．安全に関するご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１５

6-2．メンテナンススペース

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１６

6-3．設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１７

6-4．配管施工要領

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１８

6-5. チューブ配管（コンプレッサー）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２１

6-6. チューブ配管（オゾン水処理槽）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２２

6-7. 配線要領

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２３

6-8. オプション

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２４

6-9. ドレン配管要領

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２７

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２８

8-1．本体主要部

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２９

8-2．共通・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２９

8-3．付属機器

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２９

9-1．運転準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３０

9-2．運転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３１

9-3．運転方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３１

9-4．動作確認

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３２

9-5．停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３２

9-6．インターロックによる停止

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３２

9-7．異常時の動作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３２

9-8．ＵＶランプの交換

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３４

10-1．ピュアキレイザーの運転確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３６

10-2．ピュアキレイザーの運転記録

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３６

10-3．配管内部の清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３９

10-4．その他の清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４１

10-5．装置の点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４２

３．装置概要および動作概要

４．各部の名称

５．設置場所
６．設置要領7．設置イメージ図
8．仕様

9．操作手順10．日常管理-1-

11．保守・点検
11-1．保守点検部品リスト

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４３

12．故障かな？と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４４

13．保証

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４５

14．連絡先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４５

資料

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４６

ピュアキレイザー運転記録用紙-2-

「促進酸化水処理装置 ピュアキレイザー ＺＰＶ－１」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。
① はじめに本取扱説明書は、ピュアキレイザー（除菌・浄化装置）の設置方法、配線方法、取扱方法、操作手順、注意事
項、日々の管理事項、メンテナンス等を説明したものです。ピュアキレイザーの性能を十分にご利用頂くためによくお読みになり、十分理解した上でご使用下さい。
尚、本製品に使用しているマグネットポンプ、コンプレッサー、UV ランプの取扱説明書を付属していますので、そちらもよくお読みになり十分理解した上でご使用下さい。
② 注意事項・

始業又は操作時には、ピュアキレイザーの機能及び性能が正常に動作していることを確認して下さい。

・

人の安全または、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置などにはシステムの多重化など十分な安全対策を施した上でご使用下さい。

・

仕様に示した規格以外では使用しないで下さい。

・

本製品及び製品に内蔵されている機器の改造、分解は行わないで下さい。

・

本製品を他の機器と組み合わせてご使用になる場合は使用条件、環境などにより機能及び性能が満足できない場合がありますので、十分御検討のうえご使用下さい。

・

本製品を魚貝類に利用しないでください。オゾンにより魚貝類に障害がでることがあります。

・

浴槽、水槽に直接菌類が持ち込まれた場合は本製品を通過するまで除菌されないため、水槽内で菌類が検出される可能性があります。

・

以下の様な極めて信頼性や安全性が要求される用途には使用しないで下さい。
人命に関わる医療機器
人身の損傷に至る可能性のある用途
故障すると社会的、公共的に重大な損傷や影響を与える可能性のある用途

・本機器は、日本国内向け仕様です。日本国外で使用しないで下さい。

③ 免責事項
当社は、当社製品に係る以下の損害については、一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
1) 天災地変・災害及び当社の責に帰すべからざる事故により生じた損害
2) 当社以外の第三者による当社製品の改造・修理・その他の行為により生じた損害
3) お客様及びご使用者様の故意・過失並びに当社製品の誤使用・異常条件下での使用により生じた損害
4) 当社の「価格表」・「製品カタログ」・「取扱説明書」・「製品梱包取扱説明書」などに記載された禁止事項・注意事項（当社製品の定期的な点検と適切な保守・メンテナンス・交換が実施されなかったことなどを含みます）を遵
守せず、又は仕様範囲を超えた取付け・使用により生じた損害
5) 接続機器との組み合わせにより生じた損害
6) 当社製品の使用又は使用不能に起因して生じた間接損害（営業上の損害、逸失利益及び機会損失などを含みます）
7) 当社製品の出荷時の技術水準では予見不可能な事態により生じた損害
8) その他当社の責に帰すべからざる事由により生じた損害-3-

１．安全上のご注意
安全にご使用頂くために重要なことがらが書かれています。設置、ご使用前に必ずお読み下さい。
●安全に関わる表示
本製品をより安全にご使用頂くために「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用下さい。ここに示した注
意事項は、本製品の使用、取扱を明確にし使用に際しての危害や損害を未然に防止するために重要な事項ですので 熟知の上遵守して下さい。また、誤った取扱が行われた場合に想定される被害の程度を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

危険
警告
注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う危険が想定される切迫度合いの高い内容を示しています。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷などを追う可能性が想定される内容。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うかまたは物的損害などを追う可能性が想定される内容。

障害の程度の分類は以下を参考とする。
重症：失明、けが、火傷、感電、骨折、中毒などで後遺症が出るもの及び治療に入院・長期通院を要するもの。
軽症：治療に入院や長期の通院を要さないもの。
物的損害：家屋、家財及びペットに関わる拡大被害など。
○ 絵表示の例

特定しない一般的

この記号は「警告・注意」

例

な警告・注意

発火爆発注意

感電注意

紫外線注意

吸引禁止

接触禁止

分解禁止

アース（接地）取扱説明書の

施工指示遵守を示します。

高温注意

この記号は
「禁止」

例

を示します。

特定しない
一般的な禁止

この記号は「指示の強制」
を示します。

例

特定しない
一般的な指示の強
制事項

-4-

危険
引火性ガス、爆発生粉塵、発火性のある物質のある場所では使用しないで下さい。
引火、爆発の恐れがあります。
本製品で生成しているオゾンガスを本製品の用途以外に使用しないで下さい。生成されたオゾンを直接人が吸い込んだ場合死亡の恐れがあります。
点灯中のＵＶランプを直視したり皮膚にあてたりしないで下さい。失明・視力障害、皮膚の炎症の原因となります。

オゾン取扱上の危険性
オゾンは強力な酸化力を有しています。多くの物質の酸化分解に使用されています。また、殺菌や消毒にも使用されていますが、人体に対して毒性があることが報告されています。
したがって、本装置のご使用に当たっては、十分な換気を行い装置周辺、又は循環水の吐出口、排水口などからの漏洩による人体や動物への暴露に十分注意して下さい。
オゾンの臭気を感じた場合は直ちに装置を停止してください。

オゾンの生体への影響
オゾン濃度（ppm)症 例0.01 ～ 0.02

臭気を感じる

0.1 ～ 0.3

呼吸器（鼻、のど）の刺激

0.4

気道抵抗の上昇

0.8 ～ 1.7

上気道の刺激症状

1.0

咳嗽、疲労感1.5

2 時間で時間肺活量の 20％減少、咳嗽、胸痛、精神作用減衰9.0 以上呼吸困難、肺うっ血1700 以上

数分間で死亡（日本産業衛生学会）

許容濃度 ： 0.1[ppm]

日本産業衛生学会勧告値（2004 年）

許容濃度とは、労働者が１日８時間、週 40 時間程度、肉体的に激しくない労働強度で有害物質に暴露される場
合、当該有害物質の平均ばく露濃度がこの数値以下であれば、ほとんど全ての労働者に健康上の悪い影響が見られないと判断される濃度である。（日本産業衛生学会）

-5-

警告
本取扱説明書記載の注意事項、使用範囲を守って正しくご使用下さい。
運転時には必ず装置内部の通水部分に十分水がある状態で行って下さい。
感電・故障の原因となります。
配線作業を行う場合は、供給電源が切れていることを確認の上行って下さい。
感電の恐れがあります。
本装置および本装置内蔵機器の分解・改造は行わないでください。
感電・故障の原因となります。
電源設備、配線工事は電気設備技術基準に従って正しく施工して下さい。
電気配線工事は電気工事士又は電気工事店の有資格者にご依頼下さい。
漏電による感電事故防止のため接地（アース）工事は必ず行って下さい。
表示された電源電圧以外で使用しないで下さい。
機器の故障及び発火等の恐れがあります。
高圧電源があり、触れると感電事故の原因となります。
メンテナンスカバーを開けるときは必ず停止ボタンを押し運転を停止して下さい。感電事故の原因となります。
本装置周辺からオゾンガスによる臭気を感じた場合は直ちに使用を中止し下さい。労働衛生における環境オゾンガス許容濃度は 0.1ppm です。
本体および制御盤に雨、水がかからないようにして下さい。
感電事故の原因となります。
ウォーターハンマーが発生しないよう十分考慮された配管に設置して下さい。
装置の破損・感電事故の原因となります。
付属のコンプレッサー取扱説明書に記載の警告は遵守して下さい。
付属の低圧水銀灯（UV ランプ）の取扱説明書に記載の警告は遵守して下さい。
付属のマグネットポンプの取扱説明書に記載の警告は遵守して下さい。
付属のエレク・トラップの取扱説明書に記載の警告は遵守して下さい。

-6-

注意
本体および制御盤、付属機器に雨、水がかからないようにして下さい。
感電事故の原因となります。
本装置はオゾンを発生します。耐オゾン性の高い配管、配管部品、パッキン類を使用して下さい。破損・水漏れの原因となります。
本装置は高電圧回路を内蔵しています。ラジオ、テレビ、計器類が近くにありますと電波障害による雑音、誤作動などが発生するおそれがあります。その原因が本装置と考えられる場合はラジオ、テレビなどの距離を離し、耐ノイズケーブルを使用して下さい。
振動や不安定な場所を避け設置し、必要な場合はアンカーボルトで固定して下さい。
転倒などにより機器の故障や人体のけがの原因となります。
本体または制御盤の上に乗らないで下さい。
機器の故障や人体のけがの原因となります。
本装置に衝撃を加えないで下さい。機器の故障の原因となります。
凍結が予想される場合は装置に凍結防止対策をして下さい。凍結による水の拡張で通水部が破損することがあります。
本装置から異音、異臭、その他の異常が確認された場合は直ちに使用を中止し、弊社に連絡下さい。
ろ過器空気抜き弁の排出口はホース等により排水溝へ落として下さい。余剰オゾンが排出されるため直接吸い込むと有害です。
本体扉内のＵＶランプは発熱しています。メンテナンスの際は冷めるまで待つか、手袋等で直接触れないようにして下さい。やけどの原因となります。
付属のコンプレッサー取扱説明書に記載の注意は遵守して下さい。
付属のエレク・トラップ取扱説明書に記載の注意は遵守して下さい。

-7-

２．梱包内容の確認
梱包箱には下記の製品及び付属品が梱包されています。本製品をご使用頂く前にすべて揃っているかご確認下さい。
①本体梱包

取扱説明書

ピュアキレイザー本体

付属品セット＋ドレン弁

ピュアキレイザー

（下表）

取扱説明書

１set

１冊

１台
②コンプレッサ梱包

取扱説明書

コンプレッサ本体
１台

コンプレッサー
取扱説明書
１冊

レギュレーターセット

ナイロンチューブ

１set

２ｍ③オートドレン梱包

取扱説明書

オートドレン本体＆付属品

オートドレン(エレク・トラップ)

取扱説明書

１台

１冊

付属品

付数

摘要

１

UV ランプ（低圧水銀灯）

１

反応槽内部に設置及びコネクタを接続して下さい。

２

UV ランプ取扱説明書

１

必ず取扱説明書記載の「警告」「注意」事項は遵守して下さい。

３

内蔵ポンプ取扱説明書

１

必ず取扱説明書記載の「警告」「注意」事項は遵守して下さい。

-8-

３．装置概要および動作概要
3-1 装置概要
本装置は、循環型水濾過の除菌を行う装置です。
装置の構成はピュアキレイザー本体、コンプレッサー、コンプレッサー用オートドレンにて構成されます。
コンプレッサーで圧縮、エアドライヤーで除湿した乾燥空気を使い、ピュアキレイザー本体内でオゾンを発生させます。発生
したオゾンはエジェクターによって本体内部の循環水路に注入され、循環水路内に設置された光触媒と外部からＵＶランプにより照射される紫外線によってＯＨ -ラジカルが生成され、オゾン、光触媒、紫外線の相乗効果で除菌・浄化を行います。

3-2 動作概要

警告
運転時には必ず装置内部に十分水がある状態で行って下さい。
感電・故障の原因となります。
① 運転スイッチの弱又は強ボタンをＯＮにすることにより運転を開始します。
② この時ろ過運転が停止していると弱又は強ボタンのランプが点滅して運転しません。(インターロック)③ ろ過運転していると内蔵ポンプが起動し、UV ランプが点灯、オゾンガスが発生します。
④ 内蔵ポンプが運転中に流量スイッチが OFF となると異常停止します。
⑤ 運転中にメンテナンスカバーを開けるとオゾンが停止し UV ランプが消灯しますが、内蔵ポンプの運転は継続します。
再度、メンテナンスカバーを取り付けると、オゾン、UV ランプが点灯し、通常運転を再開します。
⑥ 供給空気圧の上昇及び低下により運転を停止することがあります。原因改善後、リセットし、運転を再開します。
⑦ コンプレッサーは、ピュアキレイザーの運転状態とは関係なくコンプレッサー内蔵の圧力スイッチにより運転、停止を行います。
⑧ コンプレッサー用オートドレンから排水がされているか、必ず１週間に１回以上確認をして下さい

3-3 オゾン異常時の制御動作（オプション）
1.

オゾン異常検知濃度
オゾンセンサー部分のオゾン濃度が「弊社基準値」以上になった時にオゾン異常時の動作となります。
装置内部のオゾン濃度を計測しています。

2.

オゾン異常停止動作（標準設定）①②

運転中にオゾンセンサーが 10 秒間連続でオゾンを検出すると下記の動作となります。
・

オゾン発生停止・

警報ランプ 0.3 秒間隔で点滅

オゾン検出後からオゾンが未検出となり 10 分が経過するまでは①の状態を維持します。
この間、すべてのボタンは操作可能です。

③

オゾン未検出となり 10 分が経過すると、通常の運転に自動復帰します。

④

1 時間の内に①～③を 3 回繰り返した場合は、下記の動作となります。
・

ピュアキレイザー停止

・

警報ランプ点滅・

すべてのボタン操作禁止

0.3 秒間隔⑤

1 時間の内に①～③を 3 回繰り返さない場合は、運転状態を維持します。

⑥

オゾン未検出となり 10 分が経過するまでは、④の状態を維持します。

⑦

オゾン未検出となり 10 分経過すると、下記の動作となります。
・

警報ランプ点滅間隔変更

・

停止ボタンの操作禁止解除

0.3 秒消灯 1.0 秒点灯⑧⑦の状態からリセットボタンを押すことによってオゾン異常が解除されます。

⑨

弱（強）運転ボタンを押すことによって再起動が可能です。

-9-

４．各部の名称
4-1 全体図
1

5

6

3

15

4
正面図

13

9

2

7

17

8

10

12
背面図

11

14

43
16

No.

各部名称

概要

１

本体

ピュアキレイザー本体部分です。

２

サンプリングバルブ

日常管理の採水用バルブです。

３

エア流量計

原料空気の流量計です。

４

内圧調整弁

オゾナイザーの内圧調整弁です。

５

圧力計

オゾナイザー内圧を表示します。

６

電流計

オゾン出力を表示します。

７

電源スイッチ

本体の電源スイッチです。漏電遮断機能があります。(15A-30mA)

８

気液分離装置排オゾンガスに混じった液体と気体を分離します。

９

排オゾン分解器

排オゾンガス分解器(触媒方式)です。

１０

洗浄剤投入口

内部洗浄時の洗浄剤（クエン酸）投入口です。

１１

ドレン弁

ドレン抜き用のバルブです。

１２

空気取入口

原料空気取入口です。（ワンタッチ継手：φ６）

１３

エアセパレータープッシュボタン

エアセパレーターの空気排出口のつまり防止用プッシュボタンです。

１４

反応槽確認窓反応槽確認用の樹脂窓です。

１５

メンテナンスカバー

本体上部にあるメンテナンス用カバーパネルです。

１６

コンプレッサー

原料空気圧縮用コンプレッサーです。

１７加圧ポンプ接続口（15A）

内蔵加圧ポンプへの接続用です。（配管参考図参照願います）

４３

オートドレン

コンプレッサーの自動ドレン抜きです。

- 10 -

4-2 操作パネル
22

18

No.

19

23

24

20

各部名称

21

概要

１８

停止ボタン

停止ボタンです１９

弱ボタン

弱（間欠）運転ボタンです。

２０

強ボタン

強（連続）運転ボタンです。

２１

リセットボタン

警報解除用ボタンです。

２２

弱ランプ

弱運転中点灯するランプです。

２３

強ランプ

強運転中点灯するランプです。
点滅、点灯により異常、UV 交換時期などをお知らせします。
点滅

0.3 秒間隔
0.3 秒消灯 1.0 秒点灯

２４

警報ランプ

オゾンセンサーが 0.08ppm 以
上のオゾンを検知した場合
オゾン異常停止後オゾン濃度が0.08ppm 以下になった場合

3 回点滅 約 4 秒消灯

圧力上限

2 回点滅 約 4 秒消灯

圧力下限

2 秒間隔

内蔵流量スイッチが ON になって
いない場合

点灯

UV ランプの点灯時間が 8000 時間を超えた場合（UV ランプ交換時期お知らせ機能）
メンテナンスパネルが外れている場合（安全機能）- 11 -

4-3 内部構造
32

33

25

26
27
28
29

35

34
31

No.

30

各部名称

概要

２５

反応槽

促進酸化が行われる、光触媒、ＵＶランプが内蔵されています。

２６

エアセパレーター

余剰オゾンガスを分離します。

２７

エジェクター

オゾンガスを循環水に混合します。

２８

オゾナイザー

オゾンガスを発生します。

２９

内蔵ポンプ

エジェクター用の加圧ポンプです。

３０

ドライフィルター

圧縮空気の細かいゴミを取ります。

３１

エアドライヤー

圧縮空気を除湿します。

３２

電気部

PLC や高圧電源があります。

３３

ドアスイッチメンテナンスカバーが正しく取付けられていることを検知するためのスイッチです。
運転中にメンテナンスカバーを取り外すと、オゾン発生が停止し、UV ランプが消灯し、警報ランプが点灯します。
再度メンテナンスカバーを取付けるとオゾンが発生し、UV ランプが点灯します。

３４

流量スイッチ

内蔵ポンプ用流量スイッチです。

３５

オゾンセンサーオゾンガスを検知するセンサーです。

（オプション）

オゾンセンサーは半導体式の為、オゾン以外の酸化雰囲気（塩素ガス、炭酸ガス等）でも作動することがあります。設置の際は環境条件に注意してください。（オゾンセンサー取扱説明書参照）
センサー部分で弊社基準値以上のオゾンガスを検知するとピュアキレイザーが異常動作をします。3-3 項、4-2 項、9-7 項に詳細を記載しています。

警告
運転中にメンテナンスカバーを外した状態で、ドアスイッチを手で押したり、他の物で押えたり絶対にしないで下さい。
UV ランプが不意に点灯し、視力障害、皮膚の炎症の原因となることがあります。
- 12 -

4-4 コンプレッサー
36

38

39

37

40

41

42
正面図

側面図

No.

各部名称

概要

３６

コンプレッサー本体

オゾンの原料になる圧縮空気を作ります。

３７

フィルターレギュレーター

空気圧力の減圧と空気中の塵などの粒子を取り除きます。
圧力設定値は 0.5MPa です。

３８

圧力開閉器

コンプレッサーのメインスイッチです。

３９

チューブ接続口

付属のナイロンチューブ差込口です。

４０

止め弁

空気取出口の元弁です。

４１

安全弁

コンプレッサーの安全弁です。

４２

ドレン弁

コンプレッサーのドレン抜きです。

4-5 オートドレン（エレク・トラップ）
43

No.
４３

各部名称

概要

オートドレン

コンプレッサーの自動ドレン抜きです。

（エレク・トラップ）

コンプレッサードレン弁を取り外して接続します。

- 13 -

５．設置場所
下記に示すような場所へは設置しないで下さい。

警告
直射日光や雨がかかる屋外 ※１

周囲温度が０℃以下～40℃を超え

周囲湿度が 65%を超える場所

る場所 ※２

結露する場所

可燃性ガス、腐食性ガス、
酸性雰囲気等の場所

振動の激しい場所※３

粉塵・排気ガスの多い場所※１ 本装置は屋内専用です。
※２ コンプレッサーは 2℃以下～40℃を超える場所には設置しないで下さい。
詳細はコンプレッサー取扱説明書に従って下さい。
※３ オゾンセンサーが影響を受けるガスがあります。詳しくは「9-7 項」を確認ください。
- 14 -

直接衝撃が加わる場所

換気のよくない場所

６． 設置要領
6-1 安全に関するご注意

警告
配線作業を行う場合は、供給電源が切れていることを確認の上行って下さい。
感電の恐れがあります。
本装置および本装置内蔵機器の分解・改造は行わないでください。
感電・故障の原因となります。
電源設備、配線工事は電気設備技術基準に従って正しく施工して下さい。
電気配線工事は電気工事士又は電気工事店の有資格者にご依頼下さい。
漏電による感電事故防止のため接地（アース）工事は必ず行って下さい。
ウォーターハンマーが発生しないよう十分考慮された配管に設置して下さい。
装置の破損・感電事故の原因となります。

注意
本体および制御盤、付属機器に雨、水がかからないようにして下さい。
感電事故の原因となります。
本装置はオゾンを発生します。耐オゾン性の高い配管、配管部品、パッキン類を使用して下さい。破損・水漏れの原因となります。
本装置は高電圧回路を内蔵しています。ラジオ、テレビ、計器類が近くにありますと電波障害による雑音、誤作動などが発生するおそれがあります。その原因が本装置と考えられる
場合はラジオ、テレビなどの距離を離し、耐ノイズケーブルを使用して下さい。
振動や不安定な場所を避け設置し、必要な場合はアンカーボルトで固定して下さい。
転倒などにより機器の故障や人体のけがの原因となります。
本体または制御盤の上に乗らないで下さい。
機器の故障や人体のけがの原因となります。
本装置に衝撃を加えないで下さい。機器の故障の原因となります。
凍結が予想される場合は装置に凍結防止対策をして下さい。凍結による水の拡張で通水部が破損することがあります。
付属のコンプレッサー取扱説明書に記載の注意は遵守して下さい。

- 15 -

6-2 メンテナンススペース
ピュアキレイザーは定期的なメンテナンスが必要になります。
下図のメンテナンススペースを設けてください。

- 16 -

6-3 設置○ピュアキレイザー
安定した場所に設置して下さい。アンカーボルトにて固定する場合は付属の足を取り外し、その穴を利用して固定して下さい。穴径はφ９でＭ８のアンカーボルトが使用できます。
機器が水没しないように必ず床面より 10 ㎝以上高くなるように設置して下さい。また、気液分離器からの排水勾配を取るために排水口の近くで、本体が排水口よりも高くなるように設置して下さい。

Ｍ８ナット

φ9

237

463

○コンプレッサー

コンプレッサーは据え置きタイプとなりますので固定はできません。コンプレッサーは防滴仕様ではありませんので
水の飛散しない場所に設置して下さい。また、水没しないように床面より高い場所に設置して下さい。
付属品のレギュレーターセットはソケット側をコンプレッサー止め弁にねじ込んで下さい。
レギュレーターはオートドレンのフロート（透明部品の中にある黒いうき）が下側になるようにねじ込んで下さい。
コンプレッサードレン弁を取り外し、オートドレン（エレク・トラップ）の取扱説明書に従ってホースをコンプレッサーに接続して下さい。エレク・トラップからはドレン排水が出ますので、排水口につないで下さい。
エレク・トラップは電動です。電源工事を行うか、付属のプラグを使ってコンセントに接続して下さい。
レギュレーター
ドレン

セット

排出口

オートドレン（エレク・トラップ）

ドレン弁

注意
漏電、感電、破損防止のため、装置は屋内で水のかからない、凍結しない場所に設置して下さい。

- 17 -

6-4 配管施工要領① 風呂、農業等
下図の要領でお客様工事範囲の部分を施工して下さい。内部洗浄に関しては、「10-3.配管内部の清掃②」を参照願います。
ﾌﾛｰｽｲｯﾁ（推奨型式：
SMC：IF311-10-11+SUS製異径ﾁｰｽﾞ(40-25)

入口Rc11/2
金属ねじ込み不可※内蔵ﾎﾟﾝﾌﾟへ水が流れな
いと警報により停止します。
注意してください。
②のバルブが内蔵ﾎﾟﾝﾌﾟへのラインです。

A

ﾌﾛｰｽｲｯﾁ設置基準①ろ過運転信号が接続出来ない場合②ろ過運転後の循環水の到達時間に変動がある場合

1

4
11

循環ポンプ
ろ過機等から

8
12
出口
Rc1/2
出口Rc11/2
金属ねじ込み不可
金属ねじ込み不可

3

2
6

出荷品によりこの
ブ ロ ック が反転 して い る こ とが あ ります。この場合
は、ボルト 4 本を
緩 め 、 180° 回 転させて取付してください。

7

内蔵ポンプラインの流れ優先

3

11

バルブ番号
①
②
③
④
⑥
⑦
⑧
⑪
⑫
A

2
内蔵ポンプ入口
内蔵ポンプ入口
Rc1/2 金属ねじ込み不可
Rc11/2金属ねじ込み不可

水槽、浴槽へ

6- 18 -

通常開度
中間開度
開
閉
開
閉
中間～閉
閉
中間～開
開
閉

〇 前頁を参考にして本装置を濾過器と浴槽の間に配管して下さい。詳細は参考配管図参照願います。
〇 バイパス配管を併設して下さい。
〇 メンテナンスのため本装置循環水入口側、出口側それぞれにバルブ④、⑪もしくは⑫を設置して下さい。
〇 内蔵ポンプ給水ライン（16Ａ）の取り出し口は、必ず１次側、止め弁の手前に設けるようにして下さい。
（メインの流れが内蔵ポンプに行く流れを重視してください）○ ⑥のバルブの先端には内径 10 ㎜以上のブレードホースが接続できるホースニップルを取り付けてください。
○ 内蔵ポンプ給水ラインには止め弁②を設置して下さい。
○ 本装置のねじ込み部分は樹脂です。接続する部品は VP または HIVP の樹脂製バルブソケットをご用意下さい。
金属製の継手はねじ込まないでください。
○ 洗浄ライン用の弁③（ステンレス製）は付属しています。ねじ込み過ぎに注意して取り付けて下さい。
○ 本体ドレン弁⑥から排水口にドレン配管を行って下さい。
○ 気液分離器からは、必ず水が出ますのでホースニップルにφ6×φ11 のブレードホースを接続し、排水口まで接続してください。この時、ドレン水が自然落下で排水できるように、ドレンホースが折れ曲がったり、排水口よりも下がらないよ
うに勾配をつけて配管してください。距離がある場合は 20A 以上の塩ビ管で配管してください。（ブレードホース、塩ビ管は付属しておりません）○ 配管に使用する配管部材、ガスケット、パッキン類、バルブの接液部は耐オゾン性のものを使用して下さい。
参考項 目
耐オゾン性のある配管材料
耐オゾン性の無い配管材料

材 質
ステンレス（SUS304、SUS316 等）、チタン、フッ素樹脂（PFA 等）、
フッ素ゴム、 硬質塩化ビニル
EPDM、NBR、NR、ナイロン、ウレタン等

注意
本装置の入口、出口のネジ部には、金属製の継手をねじ込まないで下さい。また、過剰な力でねじ込みすぎないで下さい。ネジ部が破損し水漏れの原因となります。

- 19 -

② プール（オーバーフロー槽が無い場合）
下図の要領でお客様工事範囲の部分を施工して下さい。内部洗浄に関しては、「10-3.配管内部の清掃①」を参照
願います。
フロースイッチ(推奨型式

フロースイッチ設置基準

SMC：IF311-10-11） ＋①ろ過運転信号が接続できない場合

SUS 製異径チーズ(40-25)②ろ過運転後の循環水到達に時間変動がある場合

ラインポンプ設置位置
3

2

1

A

入口 Rc1.1/2
金属ねじ使用不可

4循環ポンプ、
ろ過機から

6

8

7
ラインポンプ設置基準

115

1. バイパス弁⑦を絞ると循環水量

内蔵ポンプ入口 Rc1/2
金属ねじ使用不可が減る場合。
2. メイン循環ポンプのインバーター

オゾン水
処理槽

制御でピュアキレイザーへの流

正面のバルブ（無記載）

出口 Rc1.1/2
金属ねじ使用不可

10

量が不安定な場合。
9

内蔵ポンプへ水が流れないと破損

バルブ 番号

通常

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
A

中間開度
閉
開
開
開
閉
中間～閉
閉
開
閉
開
閉

による漏水の原因となります。③のバルブは内蔵ポンプ入口です。

逆止弁
オゾン水処理槽を設置する場合は必ずプールへ逆止弁を設置してください。

③プール（オーバーフロー槽がある場合）
Ａ
1
4

バルブ開度一覧表
バルブ番号

2

8

6

7

11
3

オーバーフロー槽
ヘアキャッチャー、ろ過機へ- 20 -

①
②
③
④
⑥
⑦
⑧
⑪
A

通常
中間開度
開
閉
開
閉
中間～閉

閉
開
閉

6-5 チューブ配管（コンプレッサーとピュアキレイザー）
付属のナイロンチューブはコンプレッサーの空気取出口と本体の空気取入口に接続します。
ワンタッチ継ぎ手になっていますのでチューブが止まるまで継手に差し込みます。
差し込んだら軽く引っ張ってみてチューブが抜けないことを確認します。
気液分離器下側のホースニップルから排水口までブレードホース（φ6×11）などで配管をしてください。
ここから常時水が出ます。
また、オゾン分解触媒からも水が出てくる場合がありますので同様にブレードホース（φ6×11）を分解触媒下部にあるテフロンチューブに接続して排水口か水が出ても問題ない屋外へ出してください。

コンプレッサー
空気取出口

ピュアキレイザー背面図
気液分離器

電源スイッチ
本体空気取入口① 現地接続2m 付属品、これを越える場合は、営業にご相談下さい。
オゾンガス分解触媒＆ヒーター

内蔵ポンプ接続口
Ｒｃ１／２

AC100V
ｺﾝｾﾝﾄへ

付属の黒いホースと継手のセットオートドレン装置① φ6 ソフトナイロンチューブ

注意
チューブは折り曲げないで下さい。
空気漏れ、作動不良の原因となります。

- 21 -

付属の透明のホース差し込みのみ6-6 チューブ配管（オゾン水処理槽とピュアキレイザー）
φ６ テフロンチューブ

本体ｴｱｾﾊﾟ
ﾚｰﾀｰ出口

コンプレッサー
空気取出口

本体空気
取入口
φ６ ソフトナイロンチューブ

付属の黒いホースと継手のセットAC100V
ｺﾝｾﾝﾄへ

オートド
レン装置

（付属品）
テフロン製チーズ継手
ピュアキレイザーのドレンホース
φ10×φ16 ブレードホース

気液分離器①ドレン（ホースニップル口径φ7）
φ6×φ11 のブレードホース
にて、排水口に接続して下さい。
水平部分が出来る場合は「6-9 ド
レン配管要領」参照下さい。

付属の透明のホース差し込みのみ排水口へ

気液分離器②ドレン
φ6×φ11 のブレードホースにて排水口に接続して下さい。

警告
気液分離器の排水は必ず勾配を取り、水が自然落下で流れるように配管してください。
また、ホースは折れ曲がったり、圧縮されて水が流れなくならないように、配管状況や配管の設置場所にご注意ください。
排水がオゾンガス分解器へ流れ、オゾンガスが漏れることがあります。

注意
チューブは折り曲げないで下さい。
空気漏れ、作動不良の原因となります。

- 22 -

6-7 配線要領○ ピュアキレイザー本体（電源）
本体のコンセントプラグを AC100V のコンセントに接続して下さい。また、接地はコンセントプラグからリード線が出ている
接地線を電源のアースに接続するか、本体裏側の接地端子より接続して下さい。
図はピュアキレイザー本体のメンテナンスカバーを取り外した状態です。
インターロック信号は図の丸印の端子台に接続して下さい。端子ねじサイズはＭ３です。
インターロック信号入力端子台

ピュアキレイザー上部カバーを外したイメージ(ネジﾞ上面 4 本、側面 2 本)

（上カバー取り外し状態）

電線用背面貫通穴：φ８○ コンプレッサー（電源）コンプレッサーのコンセントプラグを AC100V のコンセントに接続して下さい。
○ オートドレン（エレク・トラップ）
エレク・トラップの電源線はφ5.5 丸端子仕上げになっています。AC100V の電源に接続するか、付属のプラグを取り付けて AC100V コンセントに接続して下さい。
○ 電源は本装置（本体、コンプレッサー、エレク・トラップ）単独で使用できる電源をご用意下さい。
○ インターロック信号
インターロック信号はろ過運転、停止に連動する無電圧ａ接点または、配管施工要領にあるフロースイッチの a
接点を接続して下さい。接点の電気定格は DC30V 0.1A 以上として下さい。

警告
運転時には必ず装置内部に十分水がある状態で行って下さい。
感電・故障の原因となります。
感電事故防止のため全ての結線が終了するまで電源を投入しないで下さい。
漏電による感電事故防止のため接地（アース）工事は必ず行って下さい。
接地工事は電気工事士の資格を持ったものしかおこなえないことが法律で定められています。電気配線工事は電気工事士又は電気工事店の有資格者にご依頼下さい。

- 23 -

6-8 オプション
運転入力・運転出力・一括警報出力付きの場合は、背面に端子箱が付きます。インターロックと別に配線して下さい。運転入力、運転出力、警報出力はそれぞれ個別に選定することができます。運転入力のみを選んだ場合でも端子の番号は変わりませんので該当する番号を確認して結線して下さい。
○ 端子ボックス仕様
A) 外形寸法
中継端子ボックスの外形は以下となります。

B) ゴムブッシュ
お客様配線口のゴムブッシュの適合電線外径は、φ8.5～11.5 となります。
C) 適合端子
中継端子ボックスの適合圧着端子は下図となります。

○ 入出力仕様A) 中継端子ボックス配線図及び端子

端子

マーク

番号

記号

1
2

L+
IN11

3

- 24 -

内容
無電圧接点入力コモン
端子
運転開始/運転停止
切替信号
使用しない

4

COM1

出力信号コモン

5Q9

警報出力信号

6

COM2

出力信号コモン7Q10

運転出力信号

○ 入力信号仕様① 電気的仕様
入力信号仕様 ： 無電圧 a 接点
② 動作仕様接点 ON 時：弱運転開始
接点 OFF 時：弱運転停止
スイッチパネルと入力信号の後押し優先となります。
弱運転か、強運転どちらかでの運用になります。初期設定は弱運転の外部入力です。強運転中に入力を受けると弱運転で運転します。
強運転の外部入力を使用したい場合は内部機器の設定変更が必要です。
強運転で運用の場合は試運転時に弊社作業員にご要望ください。
○ 出力信号仕様① 電気的仕様
接点容量
抵抗負荷 ・・・ 10A（AC/DC 12/24V 、AC100V）
誘導負荷 ・・・ ２A（AC/DC 12/24V） 3A（AC100V）② 運転出力動作仕様
ピュアキレイザーの運転信号の出力を行います。
運転信号

COM2(端子 6) － Q10(端子 7）間

ピュアキレイザーが運転している間、出力は ON となります。
③ 警報出力動作仕様
ピュアキレイザーの警報信号の出力を行います。
警報信号

COM1(端子 4) － Q9(端子 5）間

ピュアキレイザーの警報が発生している間、出力は ON となります。
警報ランプは点滅していても警報状態では信号は常時出力されます。
リセットボタンを押すか、自動で解除されるまで出力は ON となります。
アラームの内容は下表となります。

警報内容

解除方法

圧力異常

オゾナイザー内圧が設定圧力値を外れると異常停止します。
停止後リセットボタンを押すと異常解除されます。

メンテナンスパネル開メンテナンス用のカバーが開いている状態です。
メンテナンス用カバーを閉じると異常解除されます。

UV 点灯積算時間オーバー

UV ランプの点灯時間が 8000 時間を超えています。
リセットボタンを 5 秒以上長押しすると解除されます。

流量異常

内蔵ポンプへの通水量が不十分です。
バルブの開度、循環流量を確認して下さい。

- 25 -

運転信号・警報信号チャート

弱（強)運転運転状態

停止(電源ON)
電源OFF

運転入力
接点状態
操作パネル
弱運転スイッチ
操作パネル
停止スイッチ
運転出力
接点状態

ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON

警報出力
OFF
UV点灯積算時間オーバー

ピュアキレイザー
警報状態

メンテナンス
パネル開圧力異常

リセットスイッチ操作

5s以上- 26 -

6-9 ドレン配管要領○ ピュアキレイザー背面のドレン配管

ピュアキレイザー背面図
気液分離器

ドレンホース仕様
材質：軟質塩ビ
通称：ブレードホース
サイズ：内径 6 × 外径 11

排 水 、水 没 回避等の為に10cm 以 上 あ
げて設置す ること！

ホースは下まで差し込まない（密閉不可）
ドレンホース材質：軟質塩ビ
通称：ブレードホース
サイズは適宜選定

密閉不可
ドレン弁の位置は配管方法により異なります。
ドレン弁
Rc1/2

差し込み部 ２５A 以上

ＶＰ２０以上排水口

横引きが１ｍを越える場合やドレン併設の場合、チーズをいれて流れを良くする。

排水出来る様に勾配を付けて下さい○ 気液分離器のドレン及びドレン弁のドレン配管を上図の様に行ってください。
○ ドレンホースは弛まないようにしてください。

警告
ドレン弁からの排水ホースは、飛び出さない様に固定してください。
その場合、密閉しない様にしてください。逆流し、水漏れを起こすことがあります。
感電事故防止のため全ての結線が終了するまで電源を投入しないで下さい。
漏電による感電事故防止のため接地（アース）工事は必ず行って下さい。
接地工事は電気工事士の資格を持ったものしかおこなえないことが法律で定められています。電気配線工事は電気工事士又は電気工事店の有資格者にご依頼下さい。

- 27 -

7. 設置イメージ図（縦置き）
フレームはアルミフレーム□30、もしくは金属アングル 40～50 程度で設置したイメージです。

側面図

660

約 1320正面図

580～60060

590～600
570～600

横置き（平置き）の場合は、少なくとも 10cm 以上装置を上げて設置してください。
耐震計算が必要な場合、お問い合わせ願います。

- 28 -

8. 仕様8-1 本体主要部「（ ）内：ＺＰＶ１－Ｈ４０」
項

目

内

容

品

名

ピュアキレイザー

型

式

ZPV1-40 （ZPV1-H40）

機器形態

空気原料のオゾン生成器
コンプレッサー別置、オートドレン別置

適用容量

浴槽

２～８㎥ （ 6～12 ㎥）

目安

プール

20～80 ㎥ （60～120 ㎥） バイパス弁半開にて配管

使用環境温度

０℃～40℃（凍結不可）

使用環境湿度

10～65％RH（凍結不可）
0.3 MPa（耐圧）

流体圧力0.08 MPa（0.18MPa）以下

最大流量

200Ｌ/min

流体温度

最高 50℃（凍結不可）

配管接続径

部
品
材
料

１次側、２次側

Rc 1.1/2Ｂ

内蔵ポンプ入口側

Rc

1/2Ｂ

反応槽本体

PVC，石英ガラス、硼珪酸ガラス

本体内部配管

PVC、ノリル PPO、PTFE，SUS304、SUS316
石英ガラス・硼珪酸ガラス

ガラス管
パッキン Ｏリング

ピュアラバー・フッ素ゴム

その他接液部変性 PPE GFRPP 光触媒（酸化チタン）

電源電圧

AC100V 50/60Hz

安全装置

漏電機能付ブレーカー、過電流保護（ヒューズ）、空気圧力低下、
空気圧力過上昇、カバー外れ、内蔵流量スイッチ

操作スイッチ

停止スイッチ、弱運転スイッチ、強運転スイッチ、リセットスイッチ

ランプ表示

弱（強）運転ランプ（赤）、警報ランプ（赤）塗装色

クリーム塗装（マンセル 2.5Y9/1）

8-2 共通 「（ ）内：ＺＰＶ１－Ｈ４０」
項

目

質量

内

容

40kg（本体）、20kg（コンプレッサー）、1.5kg（オートドレン）

消費電力

コンプレッサー380Ｗ＋本体 500Ｗ＋オートドレン 11W

オゾン発生量1.5 g/h （2.0 g/h） ※外形寸法

491Ｗ×460Ｄ×580Ｈ（本体）、
415Ｗ×310Ｄ×514Ｈ（ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ）
185W×81D×116H（オートドレン）※使用条件（温度、エア圧等）により異なります。
8-3 付属機器○コンプレッサー○オートドレン（エレク・トラップ）

電源電圧：AC100V 単相 50/60Ｈｚ

電源電圧：AC100V 単相 50/60Ｈｚ

詳細はコンプレッサー取扱説明書を参照下さい。

詳細はエレク・トラップ取扱説明書を参照下さい。

- 29 -

9. 操作手順
9-1 運転準備A) コンプレッサーの電源を ON にして下さい。フィルターレギュレーターの設定圧力は 0.5MPa にして下さい。
B) 本体のメンテナンスカバーを開けて下さい。メンテナンスカバーは上部４箇所、左右側面各１箇所でねじ止めされています。

C) 付属品セットの UV ランプを反応槽に挿入して UV ランプのコネクタを接続して下さい。
コネクタは一方向にしか差し込めないので、向きを確認して無理に差し込まないで下さい。
挿入D) A)で外したメンテナンスカバーを正しく取りつけて下さい。
※メンテナンスカバーが正しく取りつけられていないと電源投入後警報ランプが点灯します。
E) 本体背面の電源スイッチを ON にして電源を投入して下さい。
ＯＮF) 電源スイッチを「ON」にしてから約 10 秒後に３秒間、各ランプ（弱運転ランプ、強運転ランプ、警報ランプ）が点灯後消灯しますので、全てのランプが点灯したことを確認して下さい。
G) ランプ消灯後に運転可能な状態になります。
※各ランプが消灯するまでは、スイッチの操作は受け付けません。
H) ピュアキレイザーの１次側止め弁と２次側止め弁を開いて本体に水を流します。
I)

運転準備は終了です。

- 30 -

9-2 運転① 強運転（オゾン連続運転）
A) １次側止め弁、２次側止め弁が「開」であり、本体に水が入っていることを確認します。
B) 「強」ボタンを押すと「強」ランプが点灯し、運転を開始します。（※）
C) 内蔵ポンプが運転します。
D) ５秒後に電磁弁が開き、オゾン電源が作動し電流計が動きます。
E) 以後停止ボタンが押されるまで連続運転します。
※ ろ過運転が停止中は「強」ランプが点滅し運転を開始しません。「強」ランプが点滅中にろ過運転が開始す
れば、「強」ランプが点灯し運転を開始します。
※ 電磁弁は運転中、一定の間隔で開閉をします。この時、圧力が変動しますが故障ではありません。
② 弱運転（オゾン間欠運転）
A) １次側止め弁、２次側止め弁が「開」であり、本体に水が入っていることを確認します。
B) 「弱」ボタンを押すと「弱」ランプが点灯し、運転を開始します。
C) 内蔵ポンプが運転します。
D) ５秒後に電磁弁が開き、オゾン電源が作動し電流計が動きます。
E) 以後停止ボタンが押されるまで間欠運転(10 分 ON、10 分 OFF)します。
※ ろ過運転が停止中は「弱」ランプが点滅し運転を開始しません。「弱」ランプが点滅中にろ過運転が開始すれば、「弱」ランプが点灯し運転を開始します。
※ 電磁弁は運転中、一定の間隔で開閉をします。この時、圧力が変動しますが故障ではありません。
9-3 運転方法
弱運転/強運転の目安です。

弱運転

強運転

装置導入直後ON

pH が 8.0 以上

ON

利用者が多い時ON

水温 30℃以下（浴槽）ON

利用者が少ない時（終日）ON

循環系統の全体水量が少ない（浴槽 3ｔ以下）

ON

上表はあくまでも目安です。汚れが目立つようであれば、強運転、負荷が少なくなれば弱運転としてください。

- 31 -

9-4 動作確認A) 「弱」または「強」ランプが点灯し、警報ランプが消灯しているか確認します。
B) 反応槽確認窓からＵＶランプが点灯しているか確認します。（ＵＶランプは透明感のある水色の光です）
C) 圧力計が 0.06～0.12MPa(ZPV1)又は 0.11～0.19MPa(ZPV1H)になっているか確認します。
D) 電流計が 0.6～1.2Ａ（ZPV1）又は 0.8～1.5Ａ(ZPV1H)になっているか確認します。
運転中は温度、エア量等により出力値が変動します。
9-5 停止A) 「停止」ボタンを押すと「弱」または「強」ランプが消灯します。
B) 「停止」ボタンを押した後、オゾン出力、UV ランプが停止し、１分後に内蔵ポンプが停止し、電磁弁が閉止します。
※ 電源スイッチを切る場合は、必ず停止操作を行なってからにして下さい。発生中のオゾンが装置内部に滞留して機器の製品寿命を短くすることがあります。

停止スイッチを押す
UV ランプ消灯、オゾン停止
１分後
ポンプ停止
9-6 インターロックによる停止
インターロック信号により、流量スイッチ等の接点が OFF になると、 停止ボタンを押さなくてもピュアキレイザーは停止

します。このときは「弱(強)」ランプが点滅し、内蔵ポンプは１分後（※）（初期設定時間）に停止します。また、
電磁弁も１分後に停止します。インターロックの接点が ON になった場合はピュアキレイザーも運転を再開します。
※運転状況や信号の種類により、運転開始遅延時間を１～20 分程度に変更することがあります。
9-7 異常時の動作
警報ランプが点灯又は点滅することにより異常をお知らせします。
○警報ランプが点滅している場合は以下の原因です。

A) コンプレッサーの圧力が低下の場合は 2 回点滅、約 4 秒消灯を繰り返します。
B) コンプレッサーの圧力が上昇の場合は 3 回点滅、約 4 秒消灯を繰り返します。
C) 内蔵流量スイッチが OFF になっている場合は、2 秒間隔で点滅します。
D) オゾンセンサーがオゾンガスを検出すると、0.3 秒間隔で点滅します。
以下の手順で確認して下さい。
A) コンプレッサーの圧力が低下した場合①

運転を停止する。

②

コンプレッサーの圧力スイッチを OFF にし、コンプレッサーの吐出バルブを閉にして下さい。

③

コンプレッサー、ピュアキレイザー間のチューブ配管の異常を確認する。

④

チューブ類、バルブ類に異常がない場合はリセットスイッチを押して警報を解除して下さい。

⑤

運転を再開し、「10-1 ピュアキレイザーの運転記録 Ｃ）内圧」を確認して、内圧調整弁で内圧を調整して下さい。

⑥

リセットスイッチを押しても異常が取り除けていないと警報は解除できません。

- 32 -B) コンプレッサーの圧力が上昇した場合①

内圧調整弁を開き、内圧を調整して下さい。

②

循環配管バイパス弁開度を確認し、中間開度の場合はバイパス弁を「開」方向に開いて調整して下さい。

③①、②の方法でも改善できない時は弊社または代理店にご連絡下さい。

C） 内蔵流量スイッチが OFF の場合①

内蔵ポンプ入口バルブが開いている事を確認して下さい。

②

1 次側、2 次側及びバイパス弁を調整してポンプへ水が流れる様にして下さい。

D)

警報ランプが 0.3 秒間隔で点滅している場合は以下の原因です。
オゾンセンサー部分のオゾン濃度が弊社基準値以上を検出していますので以下の方法で解除して下さい。
① ピュアキレイザーは運転していてオゾンのみ停止している場合（ア）オゾンセンサーがオゾン未検出となってから 10 分後に自動で復旧します。
② ピュアキレイザーの運転が停止している場合(ア) 警報ランプの点滅パターンが、0.3 秒消灯、1 秒点灯になるまで操作ができません。
(イ) 警報ランプが上記点滅になったら、リセットボタンを押して異常を解除して下さい。
(ウ) 異常が解除できたら、弱（強）運転ボタンを押して再度運転を行ってください。

○

警報ランプが点灯している場合は以下の原因です。
A) メンテナンスカバーが開いている
本装置にはカバーが外れていることを検知するスイッチが内蔵されています。
運転中にカバーが外れると「UV ランプ消灯」、「オゾン発生停止」となります。
ただし内蔵ポンプは運転を続けます。
カバーが正常に取りつけられると自動的に復帰します。
B) UV ランプの交換時期「9-8 UV ランプの交換」に従って交換して下さい。

オゾンセンサーに関する注意事項
・オゾン漏洩異常停止機能に使用しているオゾンセンサーは、使用経過に従い性能劣化することがあります。また、内蔵されている部品なども、オゾンにより劣化をきたし、故障の原因となることがあります。オゾン臭がしても異常停止しない場合は、メーカーによる点検を依頼して下さい。
・本装置内蔵のオゾンセンサーは、長期間使用すると高感度傾向になります。1 年をめどに交換
もしくはガス校正を依頼して下さい。
・低温低湿度下では高感度、高温高湿度下では低感度傾向になります。
・干渉ガスについて
雰囲気中に雑ガスが混在している場合は、干渉を受けることがあります。
低感度化傾向 ・・・ アルコール等の還元性ガス
高感度化傾向 ・・・ 塩素ガス NO2 光化学スモッグ等の酸化性ガス
・通電後 3 分間はウォーミングアップ運転を行いますのでオゾンガスに反応しません。
・連続通電で使用することによりセンサー特性が安定します。
・長期間無通電状態で放置すると一時的に低感度になる場合がありますが、1 時間程度通電を行うことで感度が安定します。

警告
コンプレッサーの点検を行う際はコンプレッサーの電源を OFF にし、コンプレッサー取扱説明書にしたがって行ってください。感電・巻き込まれ・火傷の恐れがあります。

- 33 -

9-8 UV ランプの交換
UV ランプ交換の目安は 8000 時間です。ＵＶランプの交換時期になりましたら速やかに UV ランプの交換を行って下さい。交換手順は以下になります。
○交換方法
下記手順に従って UV ランプを交換して下さい。
A) 停止スイッチを押して下さい。

B) 電源スイッチを OFF にして下さい。

※ 装置が停止したことを確認して下さい。
C) 本装置のﾒﾝﾃﾅﾝｽｶﾊﾞｰを開けて下さい。

D) UV ランプのコネクタを外してください。

ﾒﾝﾃﾅﾝｽｶﾊﾞｰ

E) UV ランプの配線をゆっくり引き上げるとF) 新しい UV ランプを挿入して下さい。

UV ランプが抜けてきます。

引抜G) UV ランプのコネクタを接続して下さい。

挿入H）

本装置のﾒﾝﾃﾅﾝｽｶﾊﾞｰを閉じて下さい。
ﾒﾝﾃﾅﾝｽｶﾊﾞｰ※ 最後までしっかり差し込んでください。

- 34 -

I ) 電源スイッチを ON にして下して下さい。

J） リセットボタンを 5 秒以上押して下さい。

電源を投入し、各ランプが消灯するまで待って下さい。

K) 弱（強）運転スイッチを押して、本装置を運転して下さい。

警告○UV ランプ交換中に、ドアスイッチを手で押したり、他の物で押えたりすることは絶対にしないで下さい。
○UV ランプが不意に点灯し、視力障害、皮膚の炎症の原因となることがあります。

注意○UV ランプ交換時には停止ボタンを押した後、装置が停止したことを確認してから電源スイッチを OFF にして下さい。発生したオゾンが装置の中に滞留し、製品の寿命を縮めることになります。
○UV ランプのガラス部分には素手で触れないで下さい。ランプに指紋やホコリなどの汚れが付着したまま点灯させるとランプの劣化が促進され短寿命の原因となります。ランプを点灯させる前や、万一汚れた場
合には、アルコールを湿らせたきれいな布でよくふき取ってください。この時ランプに無理な力がかからない
様慎重に作業して下さい。
○ランプに振動や衝撃を与えたり、無理な力を加えたりキズをつけたりしないように慎重に扱ってください。
破損することがあります。
○ランプの交換の際には、必ず主電源を切って下さい。感電する恐れがあります。
○周囲温度が低い場合は、点灯直後ちらついたり、明るくなるまでに時間がかかることがありますが異常ではありません。
○ランプが点滅を繰り返すなど正常に点灯しない場合には、直ちに電源を切ってランプを交換して下さい。
発熱や、発煙などの原因になります。
○交換した古い UV ランプは、割らずに専門の回収業者に処分を依頼して下さい。環境汚染の原因になることがあります。

- 35 -

10．日常管理10-1 ピュアキレイザーの運転確認
ピュアキレイザーが正常に運転していることを外観と日常点検にて確認下さい。
外観については以下の項目を確認下さい。
日常点検については、「10-2 ピュアキレイザーの運転記録」に沿って点検を行って下さい。
○弱運転ランプまたは強運転ランプが点灯している。
○電流計が電流を表示し、圧力計の表示が緑色表示になっている。
オゾンが発生している時は装置の近くで甲高い「キーン」という音が聞こえます。
○コンプレッサーの圧力開閉器のスイッチが ON になりフィルターレギュレーターが 0.5MPa になっている。
10-2 ピュアキレイザーの運転記録
ピュアキレイザーの性能を維持する為に「資料 ピュアキレイザー運転記録用紙」の運転記録に沿って日常の点検を行って下さい。
運転記録は、毎日、同じ時間に行って下さい。
運転記録の記入例を以下に示します。
左側から「日付」、「時間」、「Ａ 空気流量」、「Ｂ 内圧」、「Ｃ 電流値」、「Ｄ コンプレッサードレン確認」、「メチレンブルーチェック」、「エアセパレータープッシュボタン」「クエン酸洗浄（汚れた時）」「備考」の項目があり、それぞれの内容は以下の通りです。
ピュアキレイザー運転記録
ZPV1-H
年
日付

時間

1

/

：

2

/

：

月

空気流量
Ａ
0.6～
1.5㍑/分

内圧
Ｂ0.11 ～
0.19 ＭPａ

確認場所
電流値
Ｃ
0.8～
1.5A

東洋バルヴ株式会社
コンプレッサー

ドレン確認

Ｄ
１回/週

エアセパレー クエン酸
メチレンブ
タープッシュ
洗浄
ルーチェックボタン（汚れた時）

備考

運転記録 記入例○ 「日付」

点検した月日を記入します。31 行の構成になっているので月１枚で運用できます。
○ 「時間」
点検した時間を記入します。
○ 「Ａ 空気流量」

規定範囲：0.6～1.5L/min

H 型：規定範囲：0.6～1.5L/min

オゾンの原料空気の流量です。本体正面のエア流量計で確認します。
値が規定範囲外にある場合はエア流量計のつまみで調整します。
右廻しで流量少、左廻しで流量多になります。

調整つまみ- 36 -

「Ｂ 内圧」

規定範囲：0.06～0.12MPa

H 型：規定範囲：0.11～0.19MPa

オゾナイザー内部の空気圧力です。本体操作パネル左側の圧力計で確認します。
値が規定範囲外にある場合は本体正面の内圧調整弁で調整します。
右廻しで圧力大、左廻しで圧力小になります。
圧力計

内圧調整弁

○ 「Ｃ 電流値」

規定範囲：0.6～1.2A

H 型：規定範囲：0.8～1.5A

オゾン発生用高圧電源の電流です。本体操作パネル中央の電流計にて確認します。
電流値が規定範囲外にある場合は「Ａ 空気流量」、「Ｂ 内圧」が規定範囲内にあることを確認します。「Ａ 空気流量」、「Ｂ 内圧」が規定範囲内にあるにもかかわらず電流値が規定範囲外の場合は故障が考えられますので、弊社もしくは代理店にご連絡下さい。
電流計○ 「Ｄ コンプレッサードレン確認」

１週間に１回以上確認して下さい

オートドレン側面のスイッチを押し、オートドレンが動いてエアが排出されるか確認して下さい。
タンク内に水が溜まったままだと錆の原因になるばかりでなくピュアキレイザー本体が故障することがありますので１週間に１回以上必ず行って下さい。

手動操作用
スイッチ

オートドレン（エレク・トラップ）- 37 -

○ メチレンブルーチェック

判定：青色が消えるか

メチレンブルーチェックはメチレンブルー水溶液の青色をオゾンの脱色効果で消すことで、オゾンが発生しているか確認する点検です。
ピュアキレイザーを強運転にしてから点検を行って下さい。弱運転の場合はオゾン発生が停止している事がありますので脱色しないことがあります。
i)

強ボタンを押して強運転にします。

ii) メチレンブルー水溶液、１滴を容器に入れます。
iii) 本体正面のサンプリングバルブを開けてオゾン水をメチレンブルー水溶液の入った容器に 1000ml
入れて下さい。
iv) オゾン水が透明になればピュアキレイザーが正常に動作しています。
オゾン水が青色になればオゾンが発生していないか、オゾン濃度が低い状態です。
「Ａ 空気流量」、「Ｂ 内圧」、「Ｃ 電流値」が規定範囲内にある場合は、再度メチレンブルー
チェックを行って下さい。数度測定しもオゾン水が透明にならない場合は故障が考えられますので、弊社もしくは、代理店にご連絡下さい。（※）※ 浴槽の利用者が多い時など、オゾンの反応物が多くなり薄く色が残る場合がありますが故障ではありません。
※ メチレンブルー水溶液は 0.8％程度の質量パーセント濃度（組成 100ml 中にメチレンブルー0.8g）のメ
チレンブルー水溶液をご使用下さい。

サンプリングバルブ○ 備考
気づいたことがあれば記載します。

- 38 -

10-3 配管内部の清掃①汚れが多い場合、外部ポンプを使う方法
ピュアキレイザー内部には鉄分や Mn 等の無機系物質が付着することがあります。この場合、分解して清掃することが出来ないので、クエン酸で鉄分や Mn 分を溶かして処理します。その清掃方法を以下に示します。
バケツ、水中ポンプ、ブレードホース等は、洗浄時のみ準備してください。
VP40A
バルソケ
クエン酸投入用弁
付属品

ﾌﾛｰｽｲｯﾁ+ｽﾃﾝﾚｽ製
違径ﾁｰｽﾞ40-25

40A手動弁

VP40ﾁｰｽﾞ

16A手動弁

A

ラインポンプ400～750Ｗ程度

１
４
Ｐ

８

３

２

５

７

ろ過機、循環ポンプ、等からの
タンクから
送水
バイパス弁
既設配管径

内蔵ﾎﾟﾝﾌﾟへ

ﾄﾞﾚﾝ弁
付属品

タンク、水槽等へ

６

サンプリング
メチレンブルーバルブ
チェック用バルブ
内蔵ポンプへブレードホース
φ６×φ１０ブレードホース
内径１３ｍｍ以上

バケツ
クエン酸１～3％（汚れが取れにくい時
は、途中でクエン酸を追加しても可能）表1 通常時と洗浄時のバルブ開度
バルブ番号
通常
洗浄時

水中ポンプ
４０L/分程度

洗浄の事前準備
バルブ⑥、③、⑧を上図の様に内径 13 以上のブレードホースで接続する。
途中でホースが抜けない様に注意してください！

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
Ａ

中間開度 中間開度
開
中間開度
閉
中間開度
開
閉
開
閉
閉
開
中間～閉
開
閉
開
閉
開～中間

洗浄方法
ガラス管が薄茶色に変色してきたらクエン酸洗浄を行ってください。
①ピュアキレイザーを停止し、ドレン弁から内部の水を捨ててください。
②上図に示すバルブを表１の様に開閉してください。その後、ブレードホースを上図の様に配管してください。
③バケツにクエン酸溶液（１％）を 5～10Ｌつくり、水中ポンプにて循環洗浄してください。
④反応槽内部にクエン酸が満水になる様にキャップＡを緩め空気抜きをし、更にバルブ②，③の開度を調整してください。
⑤循環時間は、10～20 分間です。汚れが落ちないときは、再度クエン酸溶液を作成し循環洗浄してください。
⑥水中ポンプを停止し内部のクエン酸溶液を排出してください。
⑦内部のクエン酸溶液を排出するため、水中ポンプで水道水を循環し内部のクエン酸を洗い流してください。
⑧バルブの開度を通常状態に戻し、ピュアキレイザーの運転スイッチを押してください。メインの循環水が流れていれば自動的に運転を開始します。
以上の作業で内部洗浄が完了です。ガラス管部分の汚れ具合により、こまめに洗浄願います。
特に農業用にご利用される場合は、必ず週２回以上の洗浄を行ってください。洗浄を行わないと配管の詰りが発生し、機能停止、オゾン漏れ等のトラブルの原因になります。

注意
水中ポンプやバケツに接続するホースは塩ビ製のブレードホースを使用して下さい。
水中ポンプは消耗品です。常に循環しているか確認して下さい。
ブレードホースは、各機種に適合したサイズで選定して下さい。

- 39 -

②汚れが多い場合、内蔵ポンプを使う方法
下図のような配管をしている場合は、内蔵ポンプで内部洗浄ができます。
バルブの開閉状態に注意して洗浄を行って下さい。

A

1
4

11
8

表2 通常時と洗浄時のバルブ開度

3

通常

洗浄時

①

中間

閉

②

開

閉

③

閉

開

④

開

開

7

12

2

バルブ番号

6

⑥

閉

開→閉

⑦

中間～閉

中間～開

⑧

閉

開or閉

⑪

中間～開

閉

⑫

開

開

A

閉

緩く閉

注意
バルブは必ず元の状態に戻してください。
クエン酸が身体に着いた場合は、真水で洗い流してください。
洗浄方法
ガラス管が薄茶色に変色してきたらクエン酸洗浄を行ってください。
１）ピュアキレイザーを停止し、完全に停止を確認してから①及び②、⑪を閉にします。
２）内部の水を排水する為に③を開けた後、⑥及びＡを開けて排水してください。
３）排水終了後、⑥を閉めて、Ａ部からクエン酸溶液（約１％）を満水、A を閉めます。
４）⑧の下にペットボトルを置きます。
５）強ボタンと弱ボタンを同時に 5 秒押すと、洗浄モードの運転を行います。10 分後に自動的に停止します。洗浄運転中は弱・強ランプが同時点灯します。
６）洗浄開始後に⑧のバルブを開け、100ml 程度排水、5 分後にもう一度 100ml 程度排水し、内部の洗浄を促します。
７）10 分後、自動停止後、⑥のバルブを開けてクエン酸溶液を排水します。
８）排水後、再度⑥を閉めて、水道水をＡから入れます。
９）強ボタンと弱ボタンを同時に 5 秒押し、内部のクエン酸を洗い流します。これは１分程でいいので、強制的に停止ボタンを押して停止してください。
１０）これで洗浄は完了です。ガラス管の汚れが落ちなければ、再度クエン酸洗浄を行ってください。
１１）バルブを通常状態に戻し、運転スイッチを押してください。
以上の作業で内部洗浄が完了です。ガラス管部分の汚れ具合により、こまめに洗浄願います。
特に農業用にご利用される場合は、必ず週２回以上の洗浄を行ってください。洗浄を行わないと配管の詰りが発生し、機能停止、オゾン漏れ等のトラブルの原因になります。

- 40 -

③汚れが少ない場合（浸け置き洗浄）
通常は、上記の外部水中ポンプを用いて内部洗浄を行いますが、汚れが少ない場合（１ヶ月でガラス管がやや変色する程度）には、浸け置き洗いも可能です。浸け置き洗いのやり方を以下に示します。
A

クエン酸投入用弁
付属品

１
ろ過機、循環ポンプ、等からの
タンクから
送水

４
Ｐ

３

８

２
５

７

バイパス弁
既設配管径

内蔵ﾎﾟﾝﾌﾟへ

タンク、水槽等
へ

６

ﾄﾞﾚﾝ弁
付属品

洗浄方法
ガラス管が薄茶色に変色してきたらクエン酸洗浄を行ってください。
①ピュアキレイザーを停止し、元の循環系統も停止してください。できない場合は、バイパス弁⑦を全開にし、④と⑤のバルブを閉止してください。
②ドレン弁③を開いて、内部の水を排水して下さい。この時、上部のキャップ A を開くと軽快に排水できます。
③排水が完了すれば、ドレン弁③を閉めてください。
④バケツやメスシリンダーにクエン酸溶液（１％）を 1.5～2Ｌつくり、キャップＡの部分より少しづつクエン酸溶液を注入してください。ガラス管（反応槽）がクエン酸で満たされればＯＫです。
⑤このまま 10 分以上放置。（クエン酸溶液の温度が 40℃くらいあれば、短時間で処理できます）⑥ドレン弁よりクエン酸溶液を排水してください。汚れが落ちないときは、再度クエン酸溶液を作成し循環洗浄してください。
⑦ドレン弁よりクエン酸溶液の排水が終われば、真水でリンスして内部のクエン酸を洗い流してください。
⑧これで内部洗浄は終了です。バルブを通常状態にして、ピュアキレイザーのスイッチを入れてください。
キャップＡを閉め忘れないでください。閉め忘れた状態でポンプを運転すると、内部の流体が吹き出し、各機器が破損、漏電する場合があります。注意してください。

10-４ その他の清掃
その他、ピュアキレイザーの性能維持の為に、定期的に運転を停止し下記の様な点検清掃を行って下さい。清掃の間隔は、目安ですので温泉の成分など設置状況などにより異なります。汚れがひどい場合は頻繁に行う必要があります。
清掃点検場所
エアセパレーター
プッシュボタン

確認項目

間隔

エアセパレータープッシュボタンを押します。
なし

エアセパレーターの空気穴は極小さいため、穴がふさが毎日らないよう１日１回プッシュボタンを押して下さい。
変色

ガラス管・光触媒

清掃方法

クエン酸水溶液にて浸け置き洗浄します。

［反応槽確認窓

洗浄方法は「10-3 配管内部の清掃」を参照下さ(14)からガラス管のい。

色を確認します]- 41 -

適宜

10-5

装置の点検

ピュアキレイザーの性能維持、異常の早期発見の為に、清掃、運転記録と合わせて下記の点検を行って下さい。
点検場所
ガラス管

確認項目

対処方法

割れ、ヒビ等の使用を中止し、循環を本装置併設のバイパス配管に切り替え、弊損傷
割れ、ヒビ等のUV ランプ

損傷
点灯しない※1

光触媒
テフロンチューブ

社又は代理店にご連絡下さい。
UV ランプを交換して下さい。
UV ランプの購入は弊社または代理店にご連絡下さい。

割れ

使用を中止し弊社又は代理店にご連絡下さい。

抜け

奥まで差し込んで下さい。
水漏れ、空気漏れの原因となりますのでチューブの交換をして下さい。チ

ナイロンチューブ

折れ、亀裂

操作部の表示警報ランプの点灯

異常が発生していますので、「9-7 異常時の動作」を参照下さい。

コンプレッサー

異音、振動等

コンプレッサー取扱説明書に従い点検を実施して下さい。※2

ューブの予備等に付いては弊社又は代理にご連絡下さい。

※1 運転中に反応槽確認窓から確認して下さい。
運転中でもメンテナンスカバーが開いていると UV ランプは消灯しています。また、停止中も消灯しています。
※2 コンプレッサーはピュアキレイザーの運転と関係なく運転及び停止しますので、点検を行う場合は必ずコンプレ
ッサーを停止し、機器の運転が完全に停止してから行って下さい。

警告
ＵＶランプに堅いもの、尖ったものを当てないで下さい。
ガラスが破損し、失明、けがをすることがあります。

- 42 -

１1．保守・点検
11-1 保守点検部品リスト
本装置は定期的に交換が必要な部品があります。性能を維持するために定期的に交換を行って下さい。

分
類

※2

数
量

１年目

２年目

３年目

４年目

５年目

６年目

７年目

1

UVランプ ※4

1

□

□

□

□

□

□

□

8000h

2

内蔵ポンプ

1

△

△

△

□

△

△

△

４年

3

逆止弁

2

□

□

□

□

□

□

□

1年

4

反応槽内ガラス管 ZPV1

1

△

△

△

△

△

□

△

６年

5

PLC本体

1

-

-

-

-

-

-

-

故障時

1

-

-

-

-

-

-

-

故障時

1

△

△

□

△

△

□

△

６年

1

□

□

□

□

□

□

□

1年

1

△

△

△

△

□

△

△

５年

1

△

△

△

△

□

△

△

５年

1

△

△

△

□

△

△

△

４年

1

△

△

△

△

△

□

△

6年

1

△

△

△

△

□

△

△

５年

1

△

△

△

△

□

△

△

５年

No.

点検項目

ピ PLC補助接点
7 ュ 流量スイッチ
ア エジェクタノズル用Oﾘﾝｸﾞ
8
キ 高圧電源ZPV1H
9レ
高圧電源ZPV1
10イ
エア抜き弁ゴムシート
11ザ12 ー エアセパレーターセット
13 本 オゾナイザーセット
14 体 内蔵レギュレーター
6

使用年月

交換目安
時期※１

15

レギュレーター継手

3

△

△

△

△

□

△

△

５年

16

エアドライヤー

1

△

△

△

□

△

△

△

４年

17

エアフィルター

1

△

□

△

□

△

□

△

２年

18

電磁弁

1

□

□

□

□

□

□

□

１年

19

冷却ファン

1

△

△

△

△

△

□

△

6年

フィルター ※3

1

□

□

□

ー

□

□

□

1年

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ

1

△

△

△

□

△

△

△

４年

フィルターレギュレーター

1

△

△

□

△

△

□

△

３年

ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ用ﾌｨﾙﾀｰ

1

□

□

△

□

□

△

□

１年

フィルターケースアセンブリ

1

△

△

△

△

△

△

△

故障時

排オゾン触媒セット

1

△

□

△

□

△

□

△

２年

1

△

□

△

□

△

□

△

２年

1

△

△

△

△

△

△

△

故障時

1式

△

□

△

□

△

□

△

2年

20
21
22
23
24
25

コ
ン
プ
レ
ッ
サ
|

27

そ
の 触媒用ヒーター
他
反応槽

28

特 オゾンセンサー

26

□：交換

△：点検を示します。点検時異常があれば交換もしくは修理を行います。

※1 交換時期は、使用条件・環境によってかわります。部品の耐用年数を保証する物ではありません。
※2 上記以外の部品についても交換することがあります。その場合は別途お見積もりを作成いたします。
※3 コンプレッサーフィルターはコンプレッサーに付属します。コンプレッサー交換時にはコンプレッサーフィルターは交換不要です。
※4 交換した部品の廃棄については各自治体の処理方法に従って廃棄して下さい。

- 43 -

１2．故障かな？と思ったら故障かな？と思ったら、次の点を参考にして点検して下さい。（お客様に点検して頂く内容です）
点検の際には警告・注意事項を守って行って下さい。
症状

原因

点検箇所と対応

弱、強ボタンを押しても 元電源が入っていない。

プラグを確認します。

装置が動かない

電源スイッチが入っていない。

電源スイッチを ON にする。

漏電ブレーカーが作動している。

弊社または代理店にご連絡下さい。

ろ過運転が停止している。

ろ過運転します。

運転中に電流計の針が メンテナンスカバーが開いている。

メンテナンスカバーが閉じているか確認します。

振れない。

強運転に切替えて確認します。

弱運転になっている。

Ｕ Ｖ ラ ン プ が 点 灯 し な メンテナンスカバーが開いている。

メンテナンスカバーが閉じているか確認します。

い。

「ＵＶランプの交換」を参考にコネクタを確認しま

コネクタが外れている。

す。
警報ランプが点滅してい コンプレッサーの圧力が落ちている。

コンプレッサーの電源を確認します。

る。

コンプレッサー取扱説明書を確認し点検します。
オゾナイザーの内圧が高くなっている。

「9-7 異常時の動作」を参照し調整します。

内蔵流量スイッチが ON になっていない。

「9-7 異常時の動作」を参照し調整します。

オゾンセンサーがオゾンガスを検知している。

「9-7 異常時の動作」を参照し調整します。

警報ランプが点灯してい メンテナンスカバーが開いている。

メンテナンスカバーが閉じているか確認します。

る。

ＵＶランプ交換時期

ＵＶランプを交換します。

異常音がする。

本装置は高周波電源を使用しているため 直ちに元電源を切り弊社または代理店にご連絡下
放電発振音がします。停止ボタンを押して さい。
も音が消えない場合は電気回路の故障です。
本体内部の流水音、発振音を除く異常 直ちに元電源を切り弊社または代理店にご連絡下

エア漏れがする。

オゾン臭がする。

音

さい。

内蔵ポンプからの異常音

弊社または代理店にご連絡下さい。

コンプレッサー本体のエア漏れ

継手、チューブ類の交換→修理依頼

エアホース類の破損

エアホース交換→修理依頼

エアドライヤーの破損

交換→修理依頼

排オゾン装置の故障

運転を停止し、弊社または代理店にご連絡下さい。

コンプレッサーの停止

排オゾン触媒の寿命

オゾン分解触媒を交換します。

電源が入っていない。

コンプレッサーの電源を入れます。

コンプレッサー内蔵の圧力開閉器が作動し コンプレッサー内部の圧力が下がると運転を開始し
ている。

ます。

コンプレッサーが停止しな エアが漏れている。

エアチューブ配管の抜け、又は裂けている箇所が無い

いか確認して下さい。

水漏れ

ガラス管の破損

直ちに装置の元電源を切りバイパス弁を開け１次各配管接合部からの漏れ側、２次側止め弁を全閉し、弊社又は代理店にご連絡下さい。

上記以外やご不明点があれば、工事店か、「14. 連絡先」まで連絡して下さい。
- 44 -

１3．保証

保証期間
ご使用後1年間、ただし、受け渡し後18ヶ月を超えない期間といたします。
保証内容
使用方法及び使用条件(圧力・温度・流体等)が適正であれば、製品又は、製品の故障部分を無償で取替え修理いたします。（日本国内に限る）
納入製品の故障・不具合により誘発された損害の保証はご容赦願います。
免責事項
免責事項は P3「③ 免責事項」によります。

１4．連絡先○販売に関する問合せ
東洋バルヴ株式会社
東京営業所

名古屋営業所

大阪営業所〒103-0027〒460-0002〒550-0013

東京都中央区日本橋

愛知県名古屋市中区丸の内

大阪府大阪市西区新町

三丁目 10 番 5 号

1 丁目 9-16

1-27-5

オンワードパークビルディング 8 階

丸の内 One ビルディング 6 階

四ツ橋クリスタルビル 5F

TEL：03-6262-1675

TEL：052-204-1230

TEL：06-6532-0512

FAX：03-6262-1692

FAX：052-204-1231

FAX：06-6532-0517○技術・サービスに関する問合せ
株式会社キッツ
環境ソリューション事業部 ウォーターソリューション部 サービスグループ〒261-8577
千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目 10 番 1

TEL：050-3649-2130
FAX：043-299-1785- 45 -

ピュアキレイザー運転記録
ZPV1
年
日付

時間

1

/

：

2

/

：

3

/

：

4

/

：

5

/

：

6

/

：

7

/

：

8

/

：

9

/

：

10

/

：

11

/

：

12

/

：

13

/

：

14

/

：

15

/

：

16

/

：

17

/

：

18

/

：

19

/

：

20

/

：

21

/

：

22

/

：

23

/

：

24

/

：

25

/

：

26

/

：

27

/

：

28

/

：

29

/

：

30

/

：

31

/

：

空気流量
Ａ
0.6～
1.5㍑/分月
内圧
Ｂ0.06 ～
0.12 ＭPａ

確認場所
電流値
Ｃ
0.6～
1.2A

- 46 -

東洋バルヴ株式会社
コンプレッサー

ドレン確認

Ｄ
１回/週

エアセパレー クエン酸
メチレンブ
タープッシュ
洗浄
ルーチェックボタン（汚れた時）

備考ピュアキレイザー運転記録
ZPV1-H
年
日付

時間

1

/

：

2

/

：

3

/

：

4

/

：

5

/

：

6

/

：

7

/

：

8

/

：

9

/

：

10

/

：

11

/

：

12

/

：

13

/

：

14

/

：

15

/

：

16

/

：

17

/

：

18

/

：

19

/

：

20

/

：

21

/

：

22

/

：

23

/

：

24

/

：

25

/

：

26

/

：

27

/

：

28

/

：

29

/

：

30

/

：

31

/

：

空気流量
Ａ
0.6～
1.5㍑/分月
内圧
Ｂ0.11 ～
0.19 ＭPａ

確認場所
電流値
Ｃ
0.8～
1.5A

- 47 -

東洋バルヴ株式会社
コンプレッサー

ドレン確認

Ｄ
１回/週

エアセパレー クエン酸
メチレンブ
タープッシュ
洗浄
ルーチェックボタン（汚れた時）

備考