KC 型附属品

KC 型附属品

KC 型の附属品

ねじ込み式コネクタ ノックアウト接続用

構成

主材質

表面処理

亜鉛合金ダイカスト 電気亜鉛めっき（ZDC2） （三価ユニクロ）

特性

非防水環

境

温度範囲

RoHS-20℃
10物質対応 〜100℃

被覆なしケイフレックス＋制御盤

KC 型

B

C
φS1φd接続ねじ

インシュレータ付きのため、絶縁ブッシングは不要です。
単位 :mm【管用平行おねじ付き】

ロックナットインシュレータ

本体

フェラル

KC 型用C形リング

納期区分

ビニル被覆なし
ケイフレックス

袋ナット

確Type KM/KI/（LI）確

KC2BG 10KC2BG 12接続できる
ケイフレックス
1012KM 16KI22（LI）
28

挿入できる
ケーブル
最大外径（mm）

810131824

確

KC2BG 16KC2BG 22
KC2BG 28確

KC2BG 363632

確

KC2BG 42
KC2BG 54K I 42（LI） 543748

KC2BG 42M
KC2BG 54M

KM42543748

確
確

KC2 型

品番確
確
確

φBC

φd20.2 28.0
9.5 10.0 16.8
22.3 28.0 11.8 10.0 16.8
27.6 28.0 14.1 10.0 19.8
31.9 36.0 20.0 12.0 22.0
40.4 44.0 24.6 14.0 24.1
48.9 53.0 33.0 14.0 27.1
54.2 61.0 38.3 16.0 27.2
67.0 74.0 49.3 16.0 27.3
57.4 61.0 38.3 16.0 27.2
69.1 74.0 49.3 16.0 27.3

接続ねじ
重量
入数
JIS B 0202
（g／個） （個／袋）φS1
呼び20.9 G1/2203020.9 G1/2203120.926.433.240569220201041.9 G1-1/4 124

1047.8 G1-1/2 155
G259.62061147.8 G1-1/2 165
G259.621111G1/2G3/4G1

コネクタ ノックアウト接続用
インシュレータ

本体接続できるケイフレックス

主材質

型式

Type KM/KI/（LI）KM
KI

耐熱仕様または高引張力仕様が必要の場合、KC 型をご使用下さい。
KM型
（標準型）
附属品もご使用できます。

LI

Type LIにはステンレス製の附属品のご使用が標準ですが、低価格のKC/KC2型の附属品もご使用できます。

KC 型の種類●KC 型は原則として耐熱及び高張力仕様のときのみ使用するので、種類は少なく、ノックアウト用コネクタ、めねじ用コネクタ及び鋼製電線管接続用コンビネーションカップリングのみです。
●カタログにない製品はお問い合わせ下さい。

部品名
本体

ストレート形

90°形／45°形
インシュレータ
袋ナット
フェラル
C形リング
ロックナット

材料
ZDC（亜鉛合金ダイカスト）
ZDC（亜鉛合金ダイカスト）
PA（ポリアミド樹脂）
ZDC（亜鉛合金ダイカスト）
SPCE（冷間圧延鋼板）
SUS304（ステンレス鋼板）
SPHC（熱間圧延鋼板）処理
電気亜鉛めっき
電気亜鉛めっきインシュレータ付きのため、絶縁ブッシングは不要です。

納期
区分

品番

確

KCBG 1010

KCBG 121210

接続ねじ入数重量JIS B 0202
（個／袋）
（g／個）
φS1 呼び20.9 G1/2
4920
20.9 G1/25420

KCBG 16KCBG 22KCBG 28

16KM
22KI（LI） 2836425413182420.9 G1/2
26.4 G3/4
33.2 G15682156

32374841.9 G1-1/4 189
47.8 G1-1/2 272
59.6 G2339

̶
電気亜鉛めっき
電気亜鉛めっき̶
電気亜鉛めっき確
確
確
確

ケイフレックスの切断方法●ケイフレックスの切断は、高速切断機、バンドソー又は金鋸で行います。
●ビニル被覆なしケイフレックスの切断は、上記の他にディスクグラインダを用いる方法もあります。

単位 :mm【管用平行おねじ付き】

KCBG 36KCBG 42KCBG 54

接続できる
ケイフレックス

挿入できるケーブル
最大外径（mm）

インシュレータの色
赤色
黄色

ディスクグラインダでケイフレック
スに 4〜5 ピッチの長さの切欠きを入れる。

接続おねじの種類
管用平行ねじ（G）／厚鋼電線管ねじ（CTG）
薄鋼電線管ねじ（CTC）

75
sankei catalogue vol.31

環

境

温度範囲

RoHS
-20℃
10物質対応 〜100℃

8

挿入できる
ケーブル
最大外径（mm）

品番

確

KCBC 10108確

KCBC 121210

接続ねじ入数重量JIS C 8305（個／袋）（g／個）φS1 呼び19.1 CTC194120
19.1 CTC195320202010確KCBC 16
KCBC 22KCBC 28

12182419.1 CTC1954
25.4 CTC2590
31.8 CTC31 119

20201010105確

16KM
22KI（LI） 28
364254

30374938.1 CTC39 199
50.8 CTC51 277
63.5 CTC63 348

10105確確
確
確

接続できるケイフレックス

KCBC 36KCBC 42KCBC 5490°形●ビニル被覆なしケイフレックス（型式 KM/KI）を制御盤のノックアウトに接続するための 90°形コネクタです。
●ケイフレックスとコネクタの引張力は #10 は 500N (JIS C 8461-23 の分類コードは 3 ミディアム )、#12〜54 は 1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは 4 ヘビー ) です。
インシュレータ付きのため、絶縁ブッシングは不要です。

接続ねじ

φS1

単位 :mm【薄鋼電線管おねじ付き】【管用平行おねじ付き】
納期区分

品番

確

KC90BG 10108確

KC90BG 121210

接続ねじ入数
重量JIS B 0202
（個／袋）
（g／個）
φS1 呼び20.9 G1/2
672020.9 G1/2
7020

確KC90BG 16
KC90BG 22
KC90BG 28

16KM
22KI（LI） 28

13182420.9 G1/2
26.4 G3/4
33.2 G1

92
143
224

32
3749

41.9 G1-1/4
47.8 G1-1/2
59.6 G2290592855

確
確
確
確

ケイフレックス端末のエッジ、バリに触れると怪我をする恐れがありますので、取り扱いにご注意下さい。

【薄鋼電線管おねじ付き】

確

KC90BG 36
KC90BG 42
KC90BG 54接続できる
ケイフレックス

364254挿入できるケーブル
最大外径（mm）※

KC90BC10、12、36、42 は、2022 年12 月 20 日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

品番確

KC90BCKCKCC90
C990
900BBC
B
C1
1001010確KCKCC990B
90
90B0BCBC 1212KC90BC

12121010201010

確

KC90BC 16
KC90BC 22
KC90BC 28

121824552

確

16KM
22KI（LI） 28

注 .※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40 〜 60％の外径を目安として下さい。

確確
確
確

接続できる
ケイフレックス

挿入できるケーブル
最大外径（mm）※

納期区分

KC90BCKC9KCKCC990B
900BC0BCBC 3636KC90BCKCKCC90C99090B
0B
BCC4422KC90BC 543636424254830
30373749

接続ねじ入数重量JIS C 8305
（個／袋）
（g／個）
φS1 呼び19.1
1199.1 CT
CTC19CCTCTTC
C19C1C
199
6262
1010

販売終了

191
9.1 C
9.1CTCCT
TTC
TC1C119
C191919.1
CTC197171101019.1 CTC1925.4 CTC2531.8 CTC3193139207

20101038.1CTC393388.18.
81 CT
CTCCTTC
TC3C3939950.8CTC51550.
500..80.8 CT
CCTCTTCCC51C55511
63.5 CTC63313
3311313592595929288552販売終了

技術資料

技術資料

切欠き部分より、コアをねじって切り離す。

ステンレス製●ステンレス（SUS304）製の附属品（KC※L 型）も準備しています。商品分類名「サンパイプ」ケイフレックス用附属品 306 頁をご参照下さい。

性

納期区分

接続おねじの種類とインシュレータの色●ノックアウト接続用のコネクタのおねじ部の通線口には、インシュレータを取付けております。従って、インシュレータの取付いているコネクタには、絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。インシュレータの色と接続おねじの種類との関係は、次のとおりです。

特非防水●ビニル被覆なしケイフレックス（型式 KM/KI）を制御盤のノックアウトに接続するためのコネクタです。
●ケイフレックスとコネクタの引張力は #10 は 500N(JIS C 8461-23 の分類コードは 3 ミディアム )、#12〜54 は1000N (JIS C 8461-23 の分
類コードは 4 ヘビー ) です。

接続ねじ●KC 型の附属品を構成する部品の材料は、原則として次のとおりです。

備考

表面処理

被覆なしケイフレックス＋制御盤

材料●KC 型の附属品に接続できるケイフレックスの種類は、次のとおりです。

●ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は 500N( JIS C 8461-23 の分類
コードは 3 ミディアム )、#12〜54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは 4 ヘビー ) です。

亜鉛合金ダイカスト 電気亜鉛めっき（ZDC2） （三価ユニクロ）

φS1

ロックナットビニル被覆なし
ケイフレックス

ビニル被覆なしケイフレックス（型式KM/KI）をコネクタにねじ込んで接続し、そのコネクタを制御盤のノックアウトに接続するコネクタです。

2

注 .※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40 〜 60％の外径を目安として下さい。

納期区分「確」については、弊社にお問い合わせ下さい。

76

sankei catalogue vol.31