工事店様用

ZMPMCD

全 量 買 取 向 け

モバイルパックマルチコネクト＜パワコン接続タイプ＞［太陽光発電遠隔モニタリングサービス］

パワーコンディショナ－SV センサ間
通信ケーブル加工マニュアル

三菱電機製 パワーコンディショナ用 Ver1.8
SV センサ設定ツール 設定内容
<PCS メーカ> 三菱電機製<PCS 型式>「PV-PN□□K2、 PV-PS□□K2、
PV-PN44KX2、PV-PSME45L/55L」
対応型式：
PV-PS40K2
PV-PN30K2
PV-PS55K2
PV-PN40K2
PV-PSME45L/PV-PSME45L2
PV-PN55K2
PV-PSME55L/PV-PSME55L2
PV-PN44KX2

注意事項
パワーコンディショナについての詳細な手順は、パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルに従ってください。なお、改訂などによりメーカ取扱説明書、施工・保守マ
ニュアルの内容に変更が生じた場合など、本マニュアルの内容と異なる場合は、パワーコンディショナメーカ側の内容に従って施工してください。
通信ケーブルは、施工者様の責任において作成くださいますようお願いいたします。
誤った方法で施工した場合に、モバイルパック、パワーコンディショナ、その他周辺機器の故障などの異常が生じましても、当社はいっさいの責任を負いかねます。

1.目的
エコめがねモバイルパックマルチコネクト（以下 モバイルパックＭＣ）をご利用いただくにあたって、「パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブル」の作成・施工手順を記載しています。

2. システム構成
以下に、パワーコンディショナのシステム構成例を記載します。
※ 型式によって接続可能台数が異なります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
https://partner.eco-megane.jp/mc_pcs.html
出力制御なし、9 台接続時
モバイルパックＭＣ
終端抵抗：ON(出荷時状態)

パワーコンディショナ 1
RS-485 通信アドレス番号：１
終端抵抗：OFF

パワーコンディショナ 2
RS-485 通信アドレス番号：2
終端抵抗：OFF

RS-485 通信ケーブル(市販品)

出力制御あり、9 台接続時
三菱電機製
カラーモニター エコガイド
計測ユニットパワーコンディショナ 9RS-485 通信アドレス番号：9
終端抵抗：ON

閉端接続子(出力制御対応時は、別途「つながるアラカルト(出力制御)」のご契約が必要)

モバイルパックＭＣ
終端抵抗：ON(出荷時状態)

パワーコンディショナ 1
RS-485 通信アドレス番号：１
終端抵抗：OFF

パワーコンディショナ 2
RS-485 通信アドレス番号：2
終端抵抗：OFF

パワーコンディショナ 9RS-485 通信アドレス番号：9
終端抵抗：ON

情報収集ユニット※LAN ケーブル(市販品)

RS-485 通信用ケーブル(市販品)

表示ユニットリモコン通信用ケーブル(市販品)※三菱電機製 カラーモニター エコガイド「PV-DR006L-SET-Y(有線)」をご利用の場合、情報収集ユニット～計測ユニット間は LAN ケーブルでの接続になります。
PV-DR006L-SET-M(無線)をご利用の場合、LAN ケーブルは必要ありません。

2

3. パワーコンディショナ－SV センサ間通信ケーブルの作成
3-1.準備部材・工具
パワーコンディショナ－SV センサ間通信ケーブル(RS-485 通信ケーブル)作成に必要となる部
材、工具を以下に記載します。また、パワーコンディショナ間の通信ケーブルについては、同様のポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル及び閉端接続子を入手、加工してください。

●部材(パワーコンディショナ-SV センサ間通信ケーブル 1 本あたり)
部材名

絶縁被覆付き閉端接続子
丸型圧着端子（絶縁スリーブ付）
ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
絶縁材料（必要に応じて）サイズ・規格接続配線の線径、本数から適合するものを選定
穴径 M3.5※
FCPEV(0.65mm×１P)(市販品)
絶縁テープなど

数量
3個2個1本任意※丸型圧着端子 適合サイズ（モバイルパック MC 通信線端子台側）

単位[mm]<参考>パワーコンディショナ間通信ケーブルの部材についてパワーコンディショナ間の通信ケーブルに必要な部材については以下に記載します。
パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等もご確認の上、市販品を入手、加工してください。
部材名
絶縁被覆付き閉端接続子

サイズ・規格接続配線の線径、本数から適合するものを選定

ポリエチレン絶縁ビニルシース
FCPEV(0.65mm×１P)(市販品)
ケーブル

数量(PCS 台数-1)×3 個(PCS 台数-1)×2 本<参考>リモコン通信用ケーブルの部材について(エコガイドを併設される場合)
リモコン通信用ケーブルに必要な部材については、エコガイドの施工・保守マニュアル等をご確認ください。

●工具

工具名ニッパーペンチ
プラスドライバー
トルクドライバー
圧着工具
はんだ
はんだごて

サイズ・規格
圧着端子、閉端接続子のサイズに適合するものを用意
3個数
1111111

3-2.パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブルの加工●ケーブル加工方法

パワーコンディショナ - SVセンサ間の距離に応じた長さのポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルを用意し、SVセンサ側は丸端子を圧着してください。パワーコンディショナ側は下図のように接続加工し、他のパワーコンディショナケーブルと共に閉端接続子で圧着接続してください。
また、パワーコンディショナ間のケーブルについても、別途ご準備頂いたポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルの両端を下図のように接続加工し、使用してください。

SV センサ側

パワーコンディショナ側
ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

シールド

丸型圧着端子：穴径 M3.5（絶縁スリーブ付き）③絶縁処理部分

内周シースの皮むき寸法
9mm

パワーコンディショナ側の接続加工①ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ルを 5 ㎝程度の長さで切断し、内周シースの皮むきをした裸銅線を作成します。
② ①の裸銅線とシールドを接続加工します。（ロウ付け推奨）①裸銅線を作成②シールド線と裸線を接続

4③ 接続加工後、絶縁テープなどにより絶縁処理を行います。

4. 通信ケーブルの取付け方法<注意>機器が運転停止している状態、すべての入力スイッチやブレーカが「OFF」になっている状態で作業を開始してください。
モバイルパックＭＣの通信線端子台とパワーコンディショナのモニタ用端子（CN101）の間を、手順 3-2 で加工したケーブルで接続してください。接続には閉端接続子を用います。なお、通信ケーブルは直流ケーブル、交流側ケーブルからなるべく 300mm 以上離して配線してください。

●ケーブル取付け全体図モバイルパックＭＣ

通信線端子台
TX+ TX-

パワーコンディショナ-SV センサ間通信ケーブル

パワーコンディショナ：1

パワーコンディショナ：2

パワーコンディショナ：n

モニタ用端子（CN101）

モニタ用端子（CN101）

モニタ用端子（CN101）

－ ＋

シールド線

SG

閉端接続子

－ ＋SG

パワコン間通信ケーブル

5－ ＋SG

●パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブル取付け部分図
パワーコンディショナ モニタ用端子(CN101)
5：SG
4： ‐
3： +ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル※閉端子からパワーコンディショナまでのケーブルはできる限り短くしてください※配線の長さについては、パワーコンディショナのモバイルパックＭＣ通信端子台

施工・保守マニュアルや、技術資料等を参照してください。

締付トルク：0.8～1.4N･m

TX+ TX-××

2 台目に続くポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

シールド線

ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

絶縁被覆付き閉端接続子●結線対応表モバイルパックＭＣ
通信端子台
信号名

パワーコンディショナ
モニタ用端子端子番号
信号名

TX+3RS485(+)

TX-4RS485 (-)―5SG

65. その他
5-1. 終端抵抗の設定
接続パターンにより、SVセンサ及び、パワーコンディショナの終端抵抗を設定してください。
＜注意＞出荷状態では、SVセンサの終端抵抗はON状態で設定されています。
パターンAでご使用される場合は、SVセンサの終端抵抗の設定は不要です。
【パターン A（推奨）】モバイルパック MC が通信経路上の終端に設置されている場合
・モバイルパック MC：
SV センサの終端抵抗設定を有効（DIP-SW2 No.1 を ON）に設定してください。
・パワーコンディショナ：通信線上の終端にある 1 台のパワーコンディショナの終端抵抗を ON とし、それ以外のパワーコンディショナを OFF にしてください。終端抵抗はモニタ用端子(CN101)付近にあり、上側が ON、下側が OFF となります。

●終端抵抗の設定（パターンAの場合）
終端抵抗 ON
モバイルパックＭＣ

終端抵抗 OFF

終端抵抗 OFF

終端抵抗 ON

PCS

PCS

PCS

SV センサＤＩＰ－ＳＷ2(下段)※SW の状態を白の四角で表しています。

7

【パターンB】モバイルパックMCが通信経路上の終端に設置されていない場合
・モバイルパック MC：
SV センサの終端抵抗設定を無効（DIP-SW2 No.1 を OFF）に設定してください。
・パワーコンディショナ：通信線上の終端にある 2 台のパワーコンディショナの終端抵抗を ON とし、それ以外のパワーコンディショナを OFF にしてください。終端抵抗はモニタ用端子(CN101)付近にあり、上側が ON、下側が OFF となります。

●終端抵抗の設定（パターン B の場合）
終端抵抗 ON

終端抵抗 OFF

PCS

PCS

終端抵抗 OFF
モバイルパックＭＣ

終端抵抗 ONPCS

SV センサＤＩＰ－ＳＷ2 (下段)

※SW の状態を白の四角で表しています。

5-2.RS-485通信アドレス番号(局番)の設定

パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等の資料に従い、パワーコンディショナのRS485通信アドレス番号(局番)を設定してください。
※ リモコン通信アドレス番号とは異なりますのでご注意下さい。
※ RS-485通信アドレス番号(局番)は1～9の範囲で設定してください。

8

MEMO

9

販売元
株式会社 NTT スマイルエナジー〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2 丁目 6 番 18 号 淀屋橋スクエア 4F06-6221-1234
お問い合わせ support@nttse.com※年末年始・夏季休暇等の当社指定休日は除きます。