工事店様用

ZMPMC

全 量 買 取 向 け

モバイルパックマルチコネクト［太陽光発電遠隔モニタリングサービス］

パワーコンディショナ－SV センサ間
通信ケーブル加工マニュアル
パナソニック製
Modbus 通信タイプ パワーコンディショナ用
Ver1.1
SV センサ設定ツール 設定内容
<PCS メーカ> 【電力検出ユニットなし】パナソニック単相(Modbus) ※【電力検出ユニットあり】パナソニック単相(Modbus)<PCS 型式> 「VBPC2□□GM2、VBPC2□□GS2、VBPC2□□NC2」
対象型式：
VBPC230NC2
VBPC244GM2
VBPC240NC2
VBPC244GM2S
VBPC255NC2
VBPC255GM2
VBPC255GM2S
VBPC255GS2
VBPC255GS2S※SV センサ設定ツールでの設定の際、PCS メーカの欄は以下のように選択してください。
・ 電力検出ユニットの接続がない場合→「【電力検出ユニットなし】パナソニック単相(Modbus)」
・ 電力検出ユニットの接続がある場合→「【電力検出ユニットあり】パナソニック単相(Modbus)」注意事項
電力検出ユニットやパワーコンディショナについての詳細な手順は、電力検出ユニット・パワーコンディショナに付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルに従ってください。なお、改訂などによりメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルの内容に変更が生じた場合など、本マニュアルの内容と異なる場合は、メーカ側の内容に従って施工してください。
通信ケーブルは、施工者様の責任において作成くださいますようお願いいたします。
誤った方法で施工した場合に、モバイルパック、電力検出ユニット、パワーコンディショナ、その他周辺機器の故障などの異常が生じましても、当社はいっさいの責任を負いかねます。

1.目的本マニュアルは、エコめがねモバイルパックマルチコネクト(以下モバイルパック MC)を設置する設備を対象としております。
上記設備をご利用いただくにあたって、「パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブル」の作成・施工手順を記載しています。

2.通信ケーブルの準備
次ページ以降に、システム構成ごとに部材やケーブル作成方法を記載しますので、必要に応じてケーブルを加工・作成してご準備ください。

22-1.システム構成例

以下に、パワーコンディショナ 3 台接続のシステム構成例を記載します。
※型式によって接続可能台数が異なります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
https://www.eco-megane.jp/mc_pcs
 電力検出ユニットなし、一括制御リモコンなしの場合
パワーコンディショナ 1 パワーコンディショナ 2
アドレス：1
アドレス：2
終端抵抗：ON
終端抵抗：OFF②

パワーコンディショナ 3
アドレス：3
終端抵抗：OFF②

モバイルパック MC
終端抵抗：ON（出荷時状態）①①：パワコン-SV センサ間通信ケーブル②：パワコン間通信ケーブル

 電力検出ユニットあり、一括制御リモコンなしの場合
パワーコンディショナ 1 パワーコンディショナ 2
アドレス：1
アドレス：2
終端抵抗：OFF
終端抵抗：OFF②

パワーコンディショナ 3
アドレス：3
終端抵抗：OFF

電力検出ユニット
VBPW276

モバイルパック MC
終端抵抗：ON（出荷時状態）➂②①①：パワコン-SV センサ間通信ケーブル③：パワコン-電力検出ユニット間通信ケーブル②：パワコン間通信ケーブル

 電力検出ユニットなし、一括制御リモコンありの場合
モバイルパック MC
終端抵抗：ON（出荷時状態）

パワーコンディショナ 1 パワーコンディショナ 2 パワーコンディショナ 3
アドレス：1
アドレス：2
アドレス：3一括制御
終端抵抗：ON
終端抵抗：OFF
終端抵抗：OFFリモコン

終端抵抗：ON

②

②

①

②

①：一括制御リモコン-SV センサ間通信ケーブル②：パワコン間通信ケーブル
一括制御リモコン-パワコン間通信ケーブル

 電力検出ユニットあり、一括制御リモコンありの場合
電力検出ユニット
VBPW276

パワーコンディショナ 1 パワーコンディショナ 2 パワーコンディショナ 3
アドレス：1
アドレス：2
アドレス：3一括制御
終端抵抗：ON
終端抵抗：OFF
終端抵抗：OFF
リモコン

モバイルパック MC
終端抵抗：ON（出荷時状態）

終端抵抗：ON②②①：一括制御リモコン-SV センサ間通信ケーブル③：一括制御リモコン-電力検出ユニット間通信ケーブル

②

③

①

②：パワコン間通信ケーブル
一括制御リモコン-パワコン間通信ケーブル

32-2.必要な通信ケーブル
No.

①
②③

ケーブル名称

種別・規格

パワコン-SV センサ間通信ケーブル

市販品・FCPEV 線Φ0.9-1P一括制御リモコン-SV センサ間通信ケーブル
パワコン間通信ケーブル※

市販品・FCPEV 線Φ0.9-2P

一括制御リモコン-パワコン間通信ケーブル
パワコン-電力検出ユニット間通信ケーブル
一括制御リモコン-電力検出ユニット間通信ケーブル

市販品・FCPEV 線Φ0.9-1P※施工者様にて加工していただく必要がございます。

2-3.通信ケーブルの部材・工具

各機器(パワコン・一括制御リモコン) - SV センサ間通信ケーブル作成に必要となる部材・工具を以下に記載します。
 部材：通信ケーブル 1本あたり部材名
丸型圧着端子（絶縁スリーブ付）
通信ケーブル
絶縁テープ

サイズ・規格穴径 M3.5※
FCPEV 線 Φ0.9-1P-※丸型圧着端子 適合サイズ（モバイルパック MC

数量
2個1本必要長さ

通信線端子台側）

単位[mm]

 工具

工具名
ニッパー
ペンチ
プラスドライバー
トルクドライバー
圧着工具

サイズ・規格
圧着端子サイズに適合するもの

個数111112-4.通信ケーブルの加工方法

1. 各機器(パワコン・一括制御リモコン) - SVセンサ間の距離に応じた長さのFCPEV線を用意してください。
2. 片側の配線に丸端子(穴径M3.5)を圧着してください。
3. もう片側の配線は被覆を8～9mm分剥いてください。
丸型圧着端子：穴径 M3.5
（絶縁スリーブ付き）
FCPEV 線

48～9mm3.通信ケーブルの取付け方法<注意>機器が運転停止している状態、すべての入力スイッチやブレーカが「OFF」になっている状態で作業を開始してください。
手順2-4で加工したケーブルで、モバイルパックMCの通信線端子台と各機器の通信端子の間を接続してください。
また、その他の通信ケーブル（パワーコンディショナ間、電力検出ユニット-パワーコンディショナ間、一括制御リモコン-パワーコンディショナ間、一括制御リモコン-電力検出ユニット間）については、別途パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等をご確認の上、接続してください。

● パワーコンディショナに接続する場合
 ケーブル取付図■結線対応表モバイルパック MC

パワーコンディショナ
通信線端子台
TX+ TX- RX+ RX- SG×××××

締付トルク：0.8～1.4N･mコネクタ

モバイルパックMC

パワーコンディショナ

通信端子台

パワコン通信

信号名

信号名

TX+通信 +TX-

通信 －手順 2-4 で作成した通信ケーブル※通信ケーブルは電力線と離して敷設することをお勧めいたします。

● 一括制御リモコンに接続する場合
 ケーブル取付図■結線対応表モバイルパック MC

一括制御リモコン
通信線端子台

TX+ TX- RX+ RX- SG×××××

締付トルク：0.8～1.4N･mコネクタ

手順 2-4 で作成した通信ケーブル※通信ケーブルは電力線と離して敷設することをお勧めいたします。

5

モバイルパックMC

一括制御リモコン

通信端子台

RS-485

信号名

信号名

TX++

TX-－

4.電力検出ユニットの設定変更
4-1.電力検出ユニットの設定：接続する電力検出ユニットの通信方式を変更してください。

■通信方式設定
DIP-1 スイッチ No.2 を OFF にし、電力検出ユニットの RS485 通信方式を［Modbus］へ変更する。
（出荷時は OFF［Modbus］）

5.その他
5-1.終端抵抗の設定
接続パターンにより、SVセンサの終端抵抗及び、パワーコンディショナの終端抵抗を設定してください。
＜注意＞出荷状態では、SVセンサの終端抵抗はON状態で設定されています。
パターンAでご使用される場合は、SVセンサの終端抵抗の設定は不要です。

● 【一括制御リモコンなしの場合】 【パターンA（推奨）】モバイルパックMCが通信経路上の終端に設置されている場合
・モバイルパックMC
SV センサの終端抵抗設定を有効（DIP-SW2 No.1 を ON）に設定してください。
・パワーコンディショナ
通信線上の終端にある 1 台のパワーコンディショナの終端抵抗スイッチを ON に設定してください。
それ以外のパワーコンディショナは、終端抵抗スイッチを OFF に設定してください。
※具体的な設定方法については、パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等を参照してください。
・終端抵抗の設定例（パターンAの場合）
終端抵抗 ON

終端抵抗 OFF

終端抵抗 OFFPCS

PCS

PCS

終端抵抗 ON
モバイルパックＭＣ
SV センサＤＩＰ－ＳＷ2(下段)SW の状態を白の四角で表しています。

6

 【パターンB】モバイルパックMCが通信経路上の終端に設置されていない場合
・モバイルパックMC
SV センサの終端抵抗設定を無効（DIP-SW2 No.1 を OFF）に設定してください。
・パワーコンディショナ
通信線上の終端にある 2 台のパワーコンディショナの終端抵抗スイッチを ON に設定してください。
それ以外のパワーコンディショナは、終端抵抗スイッチを OFF に設定してください。
※具体的な設定方法については、パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等を参照してください。
・終端抵抗の設定例（パターンBの場合）
終端抵抗 ON

終端抵抗 OFF

PCS

PCS

終端抵抗 OFF

モバイルパックＭＣ
SV センサＤＩＰ－ＳＷ2 (下段)

SW の状態を白の四角で表しています。

7

終端抵抗 ONPCS

● 【一括制御リモコンありの場合】

・モバイルパックMC
SV センサの終端抵抗設定を有効（DIP-SW2 No.1 を ON）に設定してください。
・パワーコンディショナ
一括制御リモコンからみて、通信経路上の終端にあるパワーコンディショナの終端抵抗スイッ
チを ON に設定してください。
それ以外のパワーコンディショナは、終端抵抗スイッチを OFF に設定してください。
※具体的な設定方法については、パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等を参照してください。
・一括制御リモコン一括制御リモコンの終端抵抗スイッチを ON に設定してください。
※具体的な設定方法については、パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等を参照してください。
・終端抵抗の設定例
終端抵抗 ON

終端抵抗 OFF

終端抵抗 OFF

終端抵抗 ON

終端抵抗 ON

PCS

PCS

PCS

一括制御リモコン

モバイルパックＭＣ
SV センサＤＩＰ－ＳＷ2(下段)

SW の状態を白の四角で表しています。

5-2.パワーコンディショナのアドレス(局番)の設定

パワーコンディショナのアドレス(局番)を設定してください。
※具体的な設定方法については、パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等を参照してください。
<注意>アドレス(局番)は1～9の範囲で重複しないよう設定してください。

5-3.パワーコンディショナの機器間通信選択の設定

パワーコンディショナに接続する機器に応じ、機器間通信の設定を変更する必要があります。
※具体的な設定方法については、パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等を参照してください。
・一括制御リモコンなし →【othEr】に変更する。
・一括制御リモコンあり →【rEM-A】に変更する。

8

販売元
株式会社 NTT スマイルエナジー〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2 丁目 6 番 18 号 淀屋橋スクエア 4F
06-6221-1234
お問い合わせ support@nttse.com※年末年始・夏季休暇等の当社指定休日は除きます。