令和４年 １⽉〜１２⽉

九州管内で発⽣したLPガス事故（液⽯法関係）について、その概要をお知らせします。
令和5年2⽉27⽇
九州産業保安監督部保安課
注：ＬＰガス容器の盗難・喪失は除く
事故情報については修正等の可能性あり

番号

発⽣⽇

発⽣地域

災害・事故の種類

概要【原因】

⻑崎県漏えい

管を損傷し、配管に残っていたガスが漏えいした。販売事業者には⼯事業者から打ち合わせの予定が ⼊って

雲仙市

【消費】

いたが、打ち合わせ前に⼯事に⼊ってしまった。

ホテル内のテナントの改修⼯事（供給停⽌中）で厨房排⽔⼯事中（コンクリートはつり作業）に誤ってガス
11/20【原因：他⼯事】
県が1/14に⽴⼊検査を⾏ったところ、当該美容室の定期点検・調査の際（2018/9/18）に微少漏洩あり（漏2

1/21

⼤分県

漏えい

えい箇所不明）との保安機関からの報告であったが改善が未実施であった。

⾅杵市

【消費】

このため改修を指導したところ、販売店は1/21に改修⼯事を⾏い、漏えいが配管本体からと判明した。
【原因：配管の腐⾷】
⼀般消費者より「ガスがつかない」と連絡があったため、販売所職員が現地に向かったところ、他⼯事業者

32/3

佐賀県

漏えい

（⼟⽊事業者）が誤って埋設配管を切断し、ガスが漏えいしていることが発覚した。

佐賀市

【供給】

事業者がすぐに対処し、供給は再開している。
【原因：他⼯事】
消費者よりガス臭がするとの連絡で現地を確認したところ、ガスメーターは遮断し、 １０ｋｇ容器1本（1本42/7

佐賀県

漏えい

⽴て）が空になっていた。調査したところ、単段調整器のＯリングに⻲裂が発⽣していた。

嬉野市

【供給】

（念のため調整器も交換し、ガス供給を復旧済み）【原因：容器交換時の接続ミス】

52/15

他⼯事業者がアパートリフォーム中に鉄板にドリルで⽳をあけた際に裏にあったガス管（配管）に気づか⻑崎県

漏えい

佐世保市

【消費】

宮崎県

漏えい

た。販売店が調査したところ、メーターの⼊り⼝側供給官のユニオン部から漏えいが認められた。なお、当

宮崎市

【供給】

該箇所は前⽇にメーター交換作業を⾏っており、この作業後の確認不⾜。

ず、ガス管に⽳をあけたもの。現地にて応急処置済み。
【原因：他⼯事】
集合住宅の消費者よりガス臭がすると消防に連絡があり、消防職員が容器のバルブを閉めて漏えいを⽌め

62/15【原因：施⼯不完全】74/8

他⼯事業者が⽔漏れ対応中に個⼈宅の床板を切断した際に床下にあったガス管（配管）に気づかず、ガス管

宮崎県

漏えい

⽇南市

【消費】

⿅児島県

漏えい

ガス管があったため、事業者Ａに切断の可否を確認したところ他業者より「切断可」との回答があった。実

⿅児島市

【供給】

際に切断したところガスが漏えいした。に⽳をあけたもの。現地にて応急処置済み。
【原因：他⼯事】
事業者Ａがガスを集中供給しているエリアで⼟⽊業者が⼯事のため地⾯の掘削を⾏ったところ、事業者Ｂの

84/16【原因：他⼯事】

94/27バルク貯槽の交換作業のため、マルチバルブからの配管撤去作業中にガス漏れが発⽣した。マルチバルブの

宮崎県

漏えい

宮崎市

【供給】

福岡県

漏えい⽕災

調整器の締め付け不⾜によるガス漏洩が発⽣。フライヤー点⽕時に漏洩したガスに引⽕し⽕傷をした。事故

鞍⼿町

【供給】

後に、消費者が北九州市若松区の⾃宅へ帰宅し、救急要請を⾏ったため事故が発覚した。

六⾓ナットと配管連結フクロナットの供回りにより、マルチバルブから台座が外れ、ガスが漏えいした。
【原因：バルブ等の開閉ミス】
キッチンカーにおいて8kgボンベの交換時、消費者がガス調整器を取り外し新しいボンベ容器に取付した際、105/14【原因：ガスボンベと調整器の接続不良によるガス漏洩】
飲⾷店の厨房において、継⼿接続部（プラスチック被覆鋼管→⽩管⽤継⼿）の腐⾷によるガスの微⼩漏えい
116/2

福岡県
久留⽶市

漏えい爆発・⽕災 があり、近くにあるガス炊飯器の種⽕に引⽕した。引⽕の際にガス配管が損傷したことによりC遮断が発⽣し【消費】たものと考えられる。
【原因：配管の腐⾷】

127/5

福岡県

漏えい

⽷島市

【供給】

集中供給を受けている⼾建住宅の解体中に、誤って埋設管（供給側配管）を損傷し漏えいが発⽣した。事業者により損傷箇所を確認、プラグで塞ぐ作業を実施。
【原因：他⼯事】

番号発⽣⽇

138/21

発⽣地域

災害・事故の種類

概要【原因】

熊本県

漏えい

熊本市

【供給】

福岡県

漏えい

中間ガス栓より漏えいのため増締にて改善したのち、漏えい試験を実施し異常なしを確認。

⾏橋市

【供給】

20kg容器が空になっていたため配送業者に翌⽇の配送を依頼し17⽇に供給を再開した。

共同住宅敷地内において、住⼈（借受⼈）が防草シートを⻑さ２０センチ程度のピンで固定作業中に、埋設してあるＬＰガス供給管をピン先端部分で破損し漏えいが発⽣した【原因：他⼯事】
消費者よりコンロ不着⽕の通報。

149/16【原因：接触不良】
マンション（１棟６０世帯）の下⽔道掘削⼯事中に、ガス埋設管を破損した。破損箇所からガスが漏えい
1510/6⻑崎県

漏えい⽕災

し、⽕災となった（現時点で引⽕原因不明）。現地消⽕活動により消防到着前に鎮⽕、現在ガス供給は停⽌

佐世保市

【供給】

中。この⽕災により、現地別⼯事で使⽤していた⾜場防⾳シート２枚を焼損。
【原因：他⼯事】
⼾建集合供給している消費者のうち、空き家になっている箇所でリフォーム業者が配管を誤って切断、その1610/19

佐賀県

漏えい⽕災

際発⽣した⽕花に引⽕し、⽕災が発⽣した。販売店職員が現場についた際、既に近隣住⺠の⽅により集合装

佐賀市

【供給】

置のコックが閉められ、ガスの供給は停⽌していた。
【原因：他⼯事】

1711/17

宮崎県

漏えい

都城市

【供給】

宮崎県
1811/22

児湯郡
新富町

漏えい
【供給】

事故発⽣物件の居住者が、駐⾞場内で運転操作を誤り、バルク貯槽周囲に設置されたフェンスへ衝突した。
その結果、フェンスが押され、その影響でガス配管及び捨てバルブが破損し、ガスが漏えいした。
【原因：⾞の運転⼿の運転操作ミス】
スタジアムにおいて⽔道⼯事を⾏っていたところ、埋設配管を破損しガスが漏えいした。
ガス販売事業者が通報を受けバルブの閉⽌を⾏い、漏えいが停⽌した。
【原因：他⼯事】
消費者より「寒くなってきたので久しぶりにガスストーブをつけてみたところガス栓付近から炎が出た」と

1911/30

福岡県

漏えい

北九州市

【消費】の連絡があり、消費者宅を訪問したところ、ガス栓付近の壁が⿊くなっていた。
消費者からの聞き取りの結果、「ホースをヒューズコンセントガス栓につなげる時にカチッと⾳がしなかった気がする」とのこと。
【原因：消費者の取扱いミス】

202112/912/15

⻑崎県

漏えい

島原市

【消費】

⻑崎県漏えい⻑崎市【消費】⽔道配管改修⼯事を⾏っていた医院にて、誤ってガス管（供給管）を切断し漏えいが発⽣。
直ちにメーターガス栓を閉⽌し供給を停⽌した。
【原因：他⼯事】
うどん店にてガス器具の機器⼊替時、店主からゆで麺器付近でガス臭がするとの申出があり検査を実施した
ところ、ゆで麺器下部のガス管から腐⾷による漏えいが発⽣していた。
【原因：ガス管の腐⾷】