工事店様用

ZMPMCD

全 量 買 取 向 け

モバイルパックマルチコネクト＜パワコン接続タイプ＞［太陽光発電遠隔モニタリングサービス］

パワーコンディショナ－SV センサ間
通信ケーブル加工マニュアル
ダイヤゼブラ電機（旧：田淵電機）製 パワーコンディショナ用
Ver1.4
SV センサ設定ツール 設定内容
<PCS メーカ> ダイヤゼブラ電機（旧：田淵電機）(産業用)<PCS 型式>「EPU-A-T100」
対応型式：
EPU-A-T100P-SA

EPU-A-T100P-SB※N プロトコル ver1.02

注意事項
パワーコンディショナについての詳細な手順は、パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルに従ってください。なお、改訂などによりメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルの内容に変更が生じた場合など、本マニュアルの内容と異なる場合は、パワーコンディショナメーカ側の内容に従って施工してください。
通信ケーブルは、施工者様の責任において作成くださいますようお願いいたします。
誤った方法で施工した場合に、モバイルパック、パワーコンディショナ、その他周辺機器の故障などの異常が生じましても、当社はいっさいの責任を負いかねます。

1.目的
エコめがねモバイルパックマルチコネクト（以下 モバイルパックＭＣ）をご利用いただくにあたって、「パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブル」の作成・施工手順を記載しています。

2. システム構成
以下に、パワーコンディショナ 4 台接続のシステム構成例を記載します。
※型式によって接続可能台数が異なります。詳しくは当社 HP をご確認ください。
https://partner.eco-megane.jp/mc_pcs.html
モバイルパックＭＣ
終端抵抗：ON(出荷時状態)

パワーコンディショナ 1
アドレス：0１
終端抵抗：OFFシステム台数：4

パワーコンディショナ 2
アドレス：02
終端抵抗：OFFシステム台数：4

同期ケーブル
通信ケーブル2

パワーコンディショナ 4
アドレス：04
終端抵抗： ONシステム台数：4

3. パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブルの作成
3-1.準備部材・工具

パワーコンディショナ－SV センサ間通信ケーブル作成に必要となる部材、工具を以下に記載します。

●部材(パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブル 1 本あたり)

部材名
丸型圧着端子（絶縁スリーブ付）
丸型圧着端子（絶縁スリーブ付）

サイズ・規格※穴径 M3.5

パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明

数量
2個3個

書、施工・保守マニュアルを参照してください

シールド付きツイストペアケーブル
例：KPEV-S 1.25 ㎟ - 1P
1本
絶縁テープ
任意の長さ
※丸型圧着端子 適合サイズ（モバイルパック MC 通信線端子台側）

単位[mm]＜参考＞パワーコンディショナ間 通信ケーブル・同期ケーブルの部材について

複数のパワーコンディショナ間を接続する通信ケーブルと同期ケーブルについて、必要な部材を以下に記載します。パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルを確認の上、市販品を入手・加工してください。

用途
通信ケーブル
同期ケーブル●工具

部材名

サイズ・規格シールド付きツイストペアケーブル

市販品（PCS 台数 - １）本

丸型圧着端子（絶縁スリーブ付）

市販品

ケーブル 1 本あたり 5 個

シールド付きツイストペアケーブル

市販品（PCS 台数 - １）本

丸型圧着端子（絶縁スリーブ付）

市販品

ケーブル 1 本あたり 4 個

工具名
ニッパー
ペンチ
プラスドライバー
トルクドライバー
圧着工具

数量

サイズ・規格
圧着端子サイズに適合するもの

3個数
11111

3-2.パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブルの加工●ケーブル加工方法

パワーコンディショナ - SVセンサ間の距離に応じた長さのシールド付きツイストペアケーブルを用意し、信号線およびシールド線の端に、丸端子を圧着してください。
シールド付きツイストペアケーブル

シールド線他の電圧線と接触しないよう絶縁処理を施してください。
丸型圧着端子
（絶縁スリーブ付き）：穴径 M3.5

丸型圧着端子（絶縁スリーブ付き）：穴径はパワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルを参照してください

44. その他
5.
通信ケーブルの取付け方法<注意>機器が運転停止している状態、すべての入力スイッチやブレーカが「OFF」になっている状態で作業を開始してください。
項目 3-2 で加工したケーブルで、モバイルパックＭＣの通信線端子台とパワーコンディショナの制御端子の間を接続してください。また、パワーコンディショナ間の通信ケーブルについては、別途パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアル等をご確認の上、接続してください。

●ケーブル取付け全体図
モバイルパックＭＣ

パワーコンディショナ：1

パワーコンディショナ：2

パワーコンディショナ：n

通信線端子台制御(通信)信号端子制御(通信)信号端子制御(通信)信号端子

TX+TX-

123

123

123

パワコン間通信用シールド付きツイストペアケーブル※別途お客様にてご準備

手順 3-2 で加工したシールド付きツイストペアケーブル※通信ケーブルは電力線と離して敷設することをお勧めいたします。

●パワーコンディショナ-SV センサ間通信ケーブル取付け部分図
モバイルパックＭＣ通信端子台
締付トルク：0.8～1.4N･m

パワーコンディショナ
制御(通信)信号端子

シールド付きツイストペアケーブル

TX+ TX- RX+ RX- SG×××××

ツイストペア線

締付トルク：パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルを参照してください

× 1．RS485＋
× 2．RS485－
× 3．RS485 GUARD

シールド線
他の電圧線と接触しないよう絶縁処理を施してください。
※通信ケーブルは電力線と離して敷設することをお勧めいたします。

●結線対応表モバイルパックＭＣ
通信端子台

パワーコンディショナ制御(通信)信号端子

信号名

ピンアサイン

TX+

1

RS485 +TX-

2

RS485 --

3

RS485 GUARD5

信号名

5. その他
5-1. 同期ケーブルの取付け
複数のパワーコンディショナを設置する場合は、パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルに従い、パワーコンディショナ間を同期ケーブルで接続してください。

5-2. 終端抵抗の設定
接続パターンにより、SVセンサおよびパワーコンディショナの終端抵抗を設定してください。
＜注意＞出荷状態では、SVセンサの終端抵抗はON状態で設定されています。
パターンAでご使用される場合は、SVセンサの終端抵抗の設定は不要です。
【パターン A（推奨）】モバイルパック MC が通信経路上の終端に設置されている場合
・モバイルパック MC：
SV センサの終端抵抗設定を有効（DIP-SW2 No.1 を ON）に設定してください。
・パワーコンディショナ：終端にある 1 つのパワーコンディショナの操作パネルの終端抵抗設定スイッチを「入(ON)」にしてください。
通信経路の間にある他のパワーコンディショナの操作パネルの終端抵抗設定スイッチを「切(OFF)」にしてください。
設定方法の詳細については、パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルを参照してください。
終端抵抗の設定（パターン A の場合）
終端抵抗 ON
モバイルパックＭＣ

終端抵抗 OFF

終端抵抗 OFF

終端抵抗 ON

PCS

PCS

PCS

SV センサＤＩＰ－ＳＷ2(下段)※SW の状態を白の四角で表しています。

6

【パターン B】モバイルパック MC が通信経路上の終端に設置されていない場合
・モバイルパック MC：
SV センサの終端抵抗設定を無効（DIP-SW2 No.1 を OFF）に設定してください。
・パワーコンディショナ：終端にある 2 台のパワーコンディショナの操作パネルの終端抵抗設定スイッチを「入(ON)」にしてください。
通信経路の間にあるパワーコンディショナの操作パネルの終端抵抗設定スイッチを「切(OFF)」にしてください。
設定方法の詳細については、パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルを参照してください。
終端抵抗の設定（パターン B の場合）
終端抵抗 ON

終端抵抗 OFF

PCS

PCS

終端抵抗 OFF
モバイルパックＭＣ

終端抵抗 ONPCS

SV センサＤＩＰ－ＳＷ2 (下段)

※SW の状態を白の四角で表しています。

5-3.アドレス(局番)の設定

パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルに従い、パワーコンディショナのアドレス(局番)を設定してください。
※ 機器ID(局番)は01～09の範囲で設定してください。
＜注意＞アドレス（局番）「01」の設定は、必ず同期信号入力端子に同期ケーブルの接続が無いパワーコンディショナに対して行ってください。

5-4.システム台数の設定

パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルに従い、パワーコンディショナのシステム台数を設定してください。

（例）モバイルパックMCにパワーコンディショナを4台接続する場合、各パワーコンディショナのシステム台数の設定はそれぞれ「4」となります。

7販売元
株式会社 NTT スマイルエナジー〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2 丁目 6 番 18 号 淀屋橋スクエア 4F
06-6221-1234
お問い合わせ support@nttse.com※年末年始・夏季休暇等の当社指定休日は除きます。