工事店様用

ZMPMC

全 量 買 取 向 け

モバイルパックマルチコネクト＜パワコン接続タイプ＞［太陽光発電遠隔モニタリングサービス］

パワーコンディショナ－SV センサ間
通信ケーブル加工マニュアル
安川電機製 パワーコンディショナ用 Ver1.1
SV センサ設定ツール 設定内容
<PCS メーカ> 安川電機
<PCS 型式>
Enewell-SOL P3A
対応型式：
CEPT-P3AA2025B

CEPT-P3AT2025B

CEPT-P3AB2025B

CEPT-P3AU2025B

注意事項
パワーコンディショナについての詳細な手順は、パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルに従ってください。なお、改訂などによりメーカ取扱説明書、施工・保守マ
ニュアルの内容に変更が生じた場合など、本マニュアルの内容と異なる場合は、パワーコンディショナメーカ側の内容に従って施工してください。
通信ケーブルは、施工者様の責任において作成くださいますようお願いいたします。
誤った方法で施工した場合に、モバイルパック、パワーコンディショナ、その他周辺機器の故障などの異常が生じましても、当社はいっさいの責任を負いかねます。

1.目的
エコめがねモバイルパックマルチコネクト（以下 モバイルパック MC）をご利用いただくにあたって、「パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブル」の作成・施工手順を記載しています。

2. システム構成
以下に、パワーコンディショナ 4 台接続のシステム構成例を記載します。
※型式によって接続可能台数が異なります。詳しくは当社 HP をご確認ください。
https://www.eco-megane.jp/mc_pcs/※CEPT-P3AA2025B または CEPT-P3AB2025B と CEPT-P3AT2025B または CEPT-P3AU2025B
は混在してご利用できません。
※CEPT-P3AT2025B または CEPT-P3AU2025B はオムロンソーシアルソリューションズ製「KPPRRV-RPC」の接続が必要です。接続・設定方法については、パワーコンディショナの施工・保守マニュアルをご確認ください。
モバイルパック MC
終端抵抗：ON

パワーコンディショナ 1
スレーブアドレス：１
終端抵抗：OFF

パワーコンディショナ 2スレーブアドレス：2
終端抵抗：OFF

通信ケーブル2パワーコンディショナ 4
スレーブアドレス：4
終端抵抗：ON3. パワーコンディショナ － SV センサ間通信ケーブルの作成
3-1.準備部材・工具
パワーコンディショナ － SV センサ間通信ケーブル作成に必要となる部材・工具を以下に記載します。

●部材 (パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブル 1 本あたり)
部材名
丸型圧着端子（絶縁スリーブ付）

サイズ・規格モバイルパック MC 通信線端子
台側
穴径 M3.5※

数量
2個

穴径 M3
丸型圧着端子（絶縁スリーブ付）
シールド付きツイストペアケーブル
絶縁テープ

詳細はパワーコンディショナ付属のメーカ
取扱説明書、施工・保守マニュアルを参照
ください

KPEV-S 1.25mm2-1P または相当品-※丸型圧着端子 適合サイズ（モバイルパック MC

3個1本任意の長さ通信線端子台側）

単位[mm]＜参考＞パワーコンディショナ間 通信ケーブルの部材について
複数のパワーコンディショナ間を接続する通信ケーブルについて、必要な部材を以下に記載します。パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等もご確認ください。
部材名
サイズ・規格数量
2KPEV-S 1.25mm -1P
シールド付きツイストペアケーブル(PCS 台数-1)本または相当品
穴径 M3
丸型圧着端子（絶縁スリーブ付）

詳細はパワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守

ケーブル 1 本あたり 6 個マニュアルを参照ください

●工具
工具名
ニッパー
ペンチ
プラスドライバー
トルクドライバー
圧着工具

サイズ・規格
圧着端子サイズに適合するもの

3個数
11111

3-2. パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブルの加工●ケーブル加工方法
パワーコンディショナ - SVセンサ間の距離に応じた長さのシールド付きツイストペアケーブルを用意し、両端の被覆を剥いてください。両端の信号線の端に、丸端子を圧着してください。また、シールド線の金属線部分や余った配線がある場合は、ほかの配線と接触しないよう絶縁テープ処理を施してください。
シールド付きツイストペアケーブル

シールド線
他の電圧線と接触しないよう絶縁処理を施してください。
丸型圧着端子：穴径 M3.5（絶縁スリーブ付き）

丸型圧着端子（絶縁スリーブ付）：穴径 M3
詳細はパワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルを参照ください。

44. 通信ケーブルの取付け方法＜注意＞機器が運転停止している状態、すべての入力スイッチやブレーカが「OFF」になっている状態で作業を開始してください。
モバイルパック MC の通信端子台とパワーコンディショナの制御回路端子の間を、手順 3-2 で加工したケーブルで接続してください。
また、パワーコンディショナ間の通信ケーブルについては、別途パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等をご確認の上、接続してください。

●ケーブル取付け全体図
モバイルパック MC

通信線端子台TX+TX- SG

パワーコンディショナ：1

パワーコンディショナ：2

パワーコンディショナ：n

制御回路端子（RS485）
D1+ D1- FE

制御回路端子（RS485）
D1+ D1- FE

制御回路端子（RS485）
D1+ D1- FE手順 3-2 で作成した通信ケーブル※通信ケーブルは電力線と離して敷設することをお勧めいたします。

5パワコン間通信ケーブル※別途お客様にてご準備●パワーコンディショナ-SV センサ間通信ケーブル取付け部分図

モバイルパックＭＣ通信端子台
締付トルク：0.8～1.4N･m
TX+ TX- RX+ RX- SG××××

パワーコンディショナ
制御回路端子シールド付きツイストペアケーブル

×

締付トルク：0.5～0.7N･ｍ×

D1+×

D1-×

FE

シールド線他の電圧線と接触しないよう絶縁処理を施してください。

●結線対応表モバイルパックMC通信端子台

パワーコンディショナ
制御回路端子

信号名

端子記号

信号名

TX+

D1+

RS485通信TX-

D1-

RS485通信－FE

シールド被覆線接続用

6

5. その他
5-1. 終端抵抗の設定
SVセンサの終端抵抗を設定してください。
＜注意＞出荷状態では、SVセンサの終端抵抗はON状態で設定されています。
・モバイルパック MC：
SV センサの終端抵抗設定を有効（DIP-SW2 No.1 を ON）に設定してください。
・パワーコンディショナ：終端にあるパワーコンディショナの終端抵抗設定スイッチ S1 を「ON」にしてください。
通信経路の間にある他のパワーコンディショナについては、終端抵抗設定スイッチ S1 を「OFF」にしてください。
●終端抵抗の設定
終端抵抗 ON
モバイルパック MC
SV センサＤＩＰ－ＳＷ2(下段)

終端抵抗 OFF

終端抵抗 OFF

終端抵抗 ON

PCS

PCS

PCS

制御回路端子

制御回路端子

制御回路端子

終端抵抗設定終端抵抗設定終端抵抗設定スイッチ S1ON
OFFスイッチ S1ONOFF

スイッチ S1ONOFF※スイッチの図は、スイッチの状態を白の四角で表しています。

5-2.通信設定
パワーコンディショナの取扱説明書、施工・保守マニュアル等に従い、パワーコンディショナのRS-485スレーブアドレスを設定してください。初期設定にはキーパッドの接続が必要です。
※RS-485スレーブアドレスはCEPT-P3AA2025BまたはCEPT-P3AB2025Bの場合、1～9の範囲で設定してください。CEPT-P3AT2025BまたはCEPT-P3AU2025B の場合、2～A（16進数）の範囲で設定してください。

7

販売元
株式会社 NTT スマイルエナジー〒541-0041

大阪府大阪市中央区北浜 2 丁目 6 番 18 号 淀屋橋スクエア 4F

06-6221-1234
お問い合わせ support@nttse.com※年末年始・夏季休暇等の当社指定休日は除きます。