PR9A-2/PR9A-4/PR9A-7

操作お手軽、検針業務 ばんとこい。

PR9A-2 登場

従来機種をご愛用いただいているお客様はもとより、新設をお考えのお客様にも。
新機能を搭載した集中検針盤 AR-Ⅸ登場 !!

Aichi Remote Meter Reading System.
PR9A-2･PR9A-4･PR9A-7 共通
NEWNEW

マンションや商業施設に設置された様々な料金取引用メーターとつながり、わずらわしい検針業務を効率化できます。

操作パネルで検針値の管理が簡単に行なえます。
スッキリとした操作パネルデザインにより、直感的な操作を実現。
手動送り検針･連続自動送り検針（検針速度を選択）などの、基本機能はもちろんのこと、漏水･過大流量･逆流･電池電圧低下などの警告を表示します。

１. メーター種別

検針したいメーターの種類を選択します。

4

2. モード

随時検針値と定時検針値と使用量を選択します。

3. プリンター･ON/OFF

プリンターを使用するか、しないかを選択します。

5

１627

4.

棟
棟を選択する場合に押し、 または キーで選択します。棟 キーを押すたびに次の棟に送ります。

5.

部屋
部屋を選択する場合に押し、 または キーで選択します。部屋 キーを押すたびに次の部屋に送ります。
または キー長押しで、早送り、早戻しできます。

6.

自動表示している棟・部屋番号から連続して表示または印字します。

7.

手動
メーター1個毎の検針値を表示または印字します。

8. 表示･ON/OFF

表示・操作部の電源ON／OFFキーです。

38

10

９9.

速度
自動で検針する場合の検針速度を選択します。

10. 順/逆検針順序の順送り、逆送りを選択します。

Micro USB B 端子搭載で使い方がひろがります。
Micro USB B 端子【標準装備】■ USBメモリに検針データを保存可能■ テナントデータをUSB経由でAR-Ⅸ本体に書き込み可能

自動検針システムの構築 RS232-C端子【オプション】■ モデムをつないでアナログ電話回線を利用した自動検針が可能になります。
■ 点在する検針盤の一括検針で業務の大幅な効率化が図れます。

多彩な液晶表示でシステムや接続メーターの状態が容易に確認できます。
液晶表示部

2

■ バックライト付き液晶表示で設置場所が暗くても安心です。
■ 診断機能搭載で接続メーターの状態を診断することができます。
■ 接続メーターに異常があるとアラーム表示機能で容易に確認できます。

プリンター【オプション】■ 内蔵プリンター【オプション】を装着することにより、検針データの閲覧だけでなく、プリントも可能になります。

Aichi Remote Meter System.
AR−ⅡΣ後継機種

NEW：検針システムの概要

PR9A-2本システムでは2種類の接続から選択できます。
本システムでは2種類の接続から選択できます。
スター方式＜システム例＞●各住戸の記憶装置付水道メーターを集中検針盤に直接接続する方式です。

■簡略図■●原則として接続メーター台数が128個以下の小規模住宅に採用します。
●AR-ⅡΣからの検針盤置き換えでは従来から使用されているメーター類、配線を変えずにそのまま 流用が可能です。

メーター接続台数
最大 128個まで

メーター数×２芯バス方式＜システム例＞●各住戸の記憶装置付水道メーターが接続された端末伝送器と集中検針盤を共用の配線（バス方式）で接続する方法です。
●標準で集中検針盤には端末伝送器が各CHに16台(最大５CH)、各端末伝送器にメーターが16個接続可能で、合計最大 端末伝送器数50台、 メーター数800個と大・中規模住宅に適しています。
●AR-ⅡΣからの検針盤置き換えでは従来から使用されているメーター類、端末伝送器、配線を変えずにそのまま 流用が可能です。

端末伝送器

端末伝送器

端末伝送器

■簡略図■

最大5CH

端末伝送器

2芯ケーブル

1CHあたり最大16台

PR9A-2用

端末伝送器

接続可能メーター
メーター接続台数
最大 800個

記憶装置付水道メーター（端末伝送器1台あたり最大16個）※ただし、オプションで端末伝送器が10CH･160台、メーターが2,560個まで接続可能です。

記憶装置付水道メーター3

PR9A-4

Aichi Remote Meter System.
AR−Ⅳ後継機種：検針システムの概要

本システムでは専用水道メーターで効率的な接続を実現しました。
本システムでは専用水道メーターで効率的な接続を実現しました。
フリーバスライン方式

メーター伝送線＜システム例＞●フリーバスライン用電子式水道メーター
ESDシリーズとの組み合わせにより、検針盤とメーター間･検針盤と端末伝送器間がすべてフリーバスライン方式での接続が可能です。
●大幅な配線工事の低減が図れます。
●AR-Ⅳからの検針盤置き換えでは従来から使用されているメーター類、端末伝送器、配線を変えずにそのまま 流用が可能です。

■簡略図■

集約性の追求検針盤は接続回線を８回線保有しており、１回線に32個のメーターが接続できます。また、端末伝送器を設置することにより、メーター増設にも容易に対応できます。検針盤１面で最大2,048個のメーターが検針できます。
なお、端末伝送器の電源は検針盤から供給されますので、電源工事は必要ありません。

検針盤

端末伝送器

最大 8 回線端 末 伝 送 器 最 大 7台

1 回線に最大 32 個

PR9A-4専用水道メーター
8 回線 ×32 個＝メーター最大 256 個（フリーバスライン用電子式水道メーター）

メーター最大 256 個

PR9A-4用

メーター接続台数
最大 2,048 個

端末伝送器

…

1 回線に最大 32 個

1 回線に最大 32 個

検針盤１台

端末伝送器１台

メーター
接続台数
最大 256 個

メーター
接続台数
最大 256 個接続可能メーター

フリーバスライン用
水道メーター
最大 8 回線4

最大 8 回線Aichi Remote Meter System.

NEW

AR−Ⅶ後継機種：検針システムの概要

PR9A-7本システムでは2種類の接続から選択できます。
本システムでは2種類の接続から選択できます。
スター方式＜システム例＞●各住戸の８ビット通信機能付きメーターを集中検針盤に直接接続する方式です。

■簡略図■●原則として接続メーター台数が128個以下の小規模住宅に採用します。
ただし、オプションで256個まで対応可能です。
●AR-Ⅶからの検針盤置き換えでは従来から使用されているメーター類、配線を変えずにそのまま 流用が可能です。

メーター接続台数
最大 128個まで

メーター数×２芯

バス方式＜システム例＞●各住戸の８ビット通信機能付きメーターが接続された端末伝送器と集中検針盤を共用の配線（バス方式）で接続する方法です。
●標準で集中検針盤には端末伝送器が各CHに16台(最大５CH)、各端末伝送器にメーターが16個接続可能で、合計最大 端末伝送器数50台、 メーター数800個と大・中規模住宅に適しています。
●AR-Ⅶからの検針盤置き換えでは従来から使用されているメーター類、端末伝送器、配線を変えずにそのまま 流用が可能です。

端末伝送器

端末伝送器

端末伝送器

端末伝送器

■簡略図■

最大5CH

2芯ケーブル

1CHあたり最大16台

PR9A-7用

端末伝送器

接続可能メーター
メーター接続台数
最大 800個

8ビット通信機能付メーター（端末伝送器1台あたり最大16個）※ただし、オプションで端末伝送器が10CH･160台、メーターが2,560個まで接続可能です。

電子式
水道メーター

電磁式
水道メーター

羽根車式
積算熱量計
詳しくは P 65Aichi Remote Meter System.

多種多様なメーターラインアップで検針業務をバックアップします。

PR9A-2 NEW

AR －ⅡΣ後継機種：接続可能メーター
記憶装置付
水道メーター

アイチ専用電文出力
スター方式

ESシリーズ

バス方式

口径 13 〜 40mm

PR9A-2用

端末伝送器

PR9A-7 NEW

AR －Ⅶ後継機種：接続可能メーター
電子式
水道メーター※1

Eシリーズ

口径 13 〜 50mm

電子式
水道メーターEATWシリーズ
口径 50 〜 100mm

電磁式
水道メーター

スター方式

SUシリーズ
口径 40 〜 350mm

電磁式
水道メーター

バ ス 方 式K-2Wシリーズ
口径 30 〜 350mm

高性能
温水メーター

DPHシリーズ※2

PR9A-7用

端末伝送器

口径 13 〜 40mm

羽根車式
積算熱量計

EHシリーズ口径 13 〜 200mm

電磁式
積算熱量計

TAVシリーズ
口径 20 〜 300mm※1...8ビット電文出力※2...8ビット通信アイチ専用電文出力

PR9A-4

AR －Ⅳ後継機種：接続可能メーター
フリーバスライン用
水道メーター
ESD20
ESD25

口径 20・25mm6検針システム(PR9A-4)専用電文出力
フリーバスライン方式

PR9A-4用

端末伝送器

Aichi Remote Meter System.

多種多様なメーターラインアップで検針業務をバックアップします。

●寸法図・仕様
検針盤

AR-Ⅸ

項機種型式

目
伝送回

線数

接続メーター数表

示部PR9A-4（AR-Ⅳ 後継機）

PR9A-7（AR-Ⅶ 後継機）

PR9A-2（AR-Ⅱ∑ 後継機）

PR9A-8 ※1（AR-Ⅷ 後継機）

好評発売中

NEW

NEW

NEW

1CH
（端末伝送器最大8台）

バス方式／バス・スター方式：標準5CH以内（最大10CH）（端末伝送機器最大16台／ CH）

最大2,048個（最大256個／端末伝送器）

スター方式：最大128個（オプションで最大256個）
バス方式／バス・スター方式：最大800個（オプションで最大2,560個）（最大16個／端末伝送器）

液晶表示器

2個（バックライト付き）
LCD1:状態表示（12セグ）1桁+項番（7セグ）1桁+棟番号（7セグ）2桁+部屋番号（7セグ）5桁
LCD2:検針値表示用（7セグ+小数点）10桁+検針値単位・瞬間流量単位・記号

スイッチ

メンブレンスイッチ（17キー）

LED

赤色8個、緑色1個

通信／変調方式

半二重通信方式

通信線

端末伝送器との通信

データ通信

2芯シールドケーブル

通信距離500m以上（端末伝送器7台接続時）

通信／変調方式

半二重通信方式

メーターとの通信

通信線

電

φ1.2
（推奨：FCPEV線）

500m以上（端末伝送器16台接続時）
線径、端末伝送器数、配置によっては1kmまで可能

ベースバンド300bps同左

200bps

抵抗直読

2芯ケーブルφ0.9（推奨：AE警報線、容量0.01μF100m以下）

5芯0.5mm2（推奨：VCTF、0.057μF／100m以下）

最大200m

最大100m

通信距離
電9,600bps（1,200bps）／周波数偏移変調（FSK)

源

100VAC ±10V、50／60Hz

標準仕様：150W以下

消費電力（待機時）

40W以下

スター32・64個用：7W以下、96・128個用：8W以下
バス5CH：40W以下、スター32・64個+バス5CH：50W以下
スター96・128個+バス5CH：51W以下

消費電力（検針時）

70W以下

スター32・64個用：9W以下、96・128個用：11W以下
バス5CH：70W以下、スター32・64個+バス5CH：80W以下
スター96・128個+バス5CH：81W以下

源

停電補償

リチウム電池停電補償約5,000時間（累計停電時間）

使用

温度

範

囲

－10℃〜＋50℃

使用

湿度

範

囲

90％ RH以下（漢字プリンター内蔵時20〜85％ RH)（ただし結露しないこと）

量約16kg質※ 消費電力は構成により変動します。別途お問い合わせください。
※1 PR9A-8の詳細については、お近くの支店・営業所へお問い合わせ下さい。

PR9A-4・PR9A-7・PR9A-2

PR9A-7・PR9A-2

1

詳細は下表参照[検PR9A-4

PR9A-2／ PR9A-7

PR9A-8針盤

2

詳細は下表参照

種]

漢字プリンターなし

類

幅

端末伝送器１台内蔵*1

バス（5ch以内）*1スター（64個以内）
スター（65～128個以内）

高さ

380

450

*1380450*2450550

380450

バス・スター（5ch以内・64個以内） *1

漢字プリンター内蔵
奥行

150135150

バス（5ch以内）*1

端末伝送器2台内蔵

*2450

500

135200バス（5ch以内）*1380450135

幅高450450450

450

500

550

450450450

さ

奥行

150150500200450150※屋内壁面埋込型 及び 屋外壁面取付型も対応可能です。詳細は別途お問い合わせください。
※PR9A-7でメーター取付数が 128個を超える場合の検針盤サイズは、別途お問い合わせください。

7

Aichi Remote Meter System.

多種多様なメーターラインアップで検針業務をバックアップします。
端末伝送器
PR9A-8 用 ※PR9A-4・PR9A-7・PR9A-2 用

項目

PR9A-4

接続メーター数

最大256個（32個／回線×8回線）

電

PR9A-7

PR9A-2

PR9A-8NEWNEWNEW

最大16個

源

集中検針盤より給電

使用温度範囲使用湿度範囲材
ケ ー ス

90％ RH以下（ただし結露しないこと）
質

ABS樹脂

外形寸法

W200×H250×D50mm

色
取
質付

方14.5〜25.5V DC－10℃〜 +50℃

日塗工

W246×H280×D50mm

ロ22-90B

クリーム色相当法

屋内壁面取付型（直接雨のかからない壁面）

量約0.75kg※ PR9A-8の詳細については、お近くの支店・営業所へお問い合わせ下さい。

PR9A-8用5P端子ボックス
P500
接続メーター数

1個メーターとの伝送線

メーター付属ケーブル（1.5m）

材
ケー本質ス

体

ポリエチレン樹脂

端子押えABS樹脂

外形寸法

W65×H101×D26mm

色取付方日塗工法

ロN-10

黒色相当

屋内壁面取付型

8

安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
当カタログの仕様は、2023年6月現在のものです。

〒456-8691 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号
URL：https://www.aichitokei.co.jp

お問い合わせは、お近くの各支店、営業所へ
札 幌 支 店 TEL（011） 642ｰ9500
釧 路 営 業 所 TEL（0154） 23ｰ7859
仙 台 支 店 TEL（022） 258ｰ1181
青 森 営 業 所 TEL（017） 742ｰ6771
盛 岡 営 業 所 TEL（019） 646ｰ8836
東 京 支 店 TEL（03） 5323ｰ5352
千 葉 営 業 所 TEL（03） 5658ｰ1320
大 宮 営 業 所 TEL（048） 668ｰ0131
新 潟 出 張 所 TEL（025） 282ｰ5591

名 古 屋 支 店 TEL（052） 661ｰ5847
金 沢 営 業 所 TEL（076） 252ｰ1942
静 岡 営 業 所 TEL（054） 237ｰ7168
松 本 出 張 所 TEL(0263) 87-5730
大 阪 支 店 TEL（06） 6305ｰ9052
広 島 営 業 所 TEL（082） 292ｰ8289
高 松 営 業 所 TEL（087） 851ｰ6664
岡 山 営 業 所 TEL（086） 207ｰ6828
福 岡 支 店 TEL（092） 534ｰ2050
鹿 児 島 営 業 所 TEL（099） 254ｰ7877
宮 崎 出 張 所 TEL（0985） 24ｰ2279
沖 縄 出 張 所 TEL（098） 860ｰ9792
国 際 営 業 部 TEL（052） 661ｰ5150

指定製造事業者
水道メーター（自主検査）

このカタログは植物油インキ・再生紙を使用しています。

お願い

性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがあります
のでご了承ください。なお古くなったカタログ・資料などは新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。

更新 No.

3.2

WK-AR9-000U