K 型附属品

K 型附属品K 型の附属品

コネクタ ノックアウト接続用

主材質

表面処理

特亜鉛合金ダイカスト 電気亜鉛めっき（ZDC2） （三価ユニクロ）

性IP66

環

境

温度範囲

RoHS
10物質対応-20℃〜90℃

管用平行おねじ付き構成●ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
●表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印は KPF,KIH,KIC,KIV を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
●ケイフレックスとコネクタの引張力は #16〜54 は 1000N（JIS C 8461-23 の分類コードは 4 ヘビー）、#70 以上は 2500N（JIS C 8461-23 の分類コードは 5 ベリーヘビー）です。

ロックナット

シートパッキンインシュレータ

本体接続できるケイフレックス

グランドパッキン
（緑色）

袋ナット

ケイフレックスType KIH/KIV/KPF/KIC

単位 :mmインシュレータの色

K 型の附属品に接続できるケイフレックスの種類は、次のとおりです。

接続できるケイフレックスの型式

KBG●K 型の附属品のコネクタのおねじ部の通線口に取付けているインシュレー
タの色は、「厚鋼電線管ねじ」なので、赤色です。

納期

備考

区分

材料

KIH
KIV / KPF / KIC

フェラル

安価なK2型をご使用下さい。

K 型の附属品を構成する部品の材料は、原則として次のとおりです。

部品名

施設場所

本体

●施設場所は原子力発電所の配管に実績があります。

種類●K 型の附属品の接続ねじは、厚鋼電線管ねじのみです。薄鋼電線管ねじ、NPT ねじ、Pg ねじ等が必要の場合は、K2 型 /KM 型の附属品をご使用下さい。

ストレート形

90°
形／45°
形
インシュレータ
袋ナット
フェラル
グランドパッキン
シートパッキンロックナット

材料

処理

ZDC（亜鉛合金ダイカスト）
ZDC（亜鉛合金ダイカスト）
PA （ポリアミド樹脂）
ZDC （亜鉛合金ダイカスト）
SPCE（冷間圧延鋼板）
PA （ポリアミド樹脂）
NBR （ニトリルゴム）
SPHC（熱間圧延鋼板）

電気亜鉛めっき♯16〜♯42

電気亜鉛めっき̶電気亜鉛めっき
電気亜鉛めっき̶̶♯54以上

インシュレータ付きのため、絶縁ブッシングは不要です。

2. フェラルをケイフレックスのコアの溝に合わせてねじ込んで取付けます。
3. グランドパッキンをフェラルの端に接するように取付けます。
4. 本体にフェラルを差込みます。
♯16〜♯42
ロックナット

シートパッキン♯54以上
本体

インシュレータ付きのため、絶縁ブッシングは不要です。

ケイフレックス端末のエッジ、バリに触れると怪我をする恐れがあります
ので、取り扱いにご注意下さい。

φS1 呼び181920.9 G1/2
26.4 G3/4

57862020◎

KBG 28282448.1 47.0 44.0 24.8 24.9 14.0

2233.2

10KBG 36363258.6 56.5 53.0 33.2 34.5 14.0

26G1
41.9 G1-1/4140◎

20610

◎

KBG 424237

66.3 65.3 61.0 38.5 38.2 16.0

2947.8 G1-1/229410◎◎KBG 54
KBG 705470

4960

84.8 80.0 74.0 49.5 49.5 16.0
102.0 88.0 93.0 64.3 60.6 29.0

40
45

59.6 G2
75.1 CTG70

41866822確
確

KBG 82KBG 92

8292

75
85

118.8 103.9 106.0 76.6 75.5 31.0
132.4 117.7 121.0 88.5 86.4 32.0

47 87.8 CTG82 1380
51 100.3 CTG92 1117

21確

KBG 10410498

145.7 131.2 135.0 100.6 99.1 32.0

54 113.0 CTG104 1364

1

確

KBG 130130121186.9 168.7 167.0 124.7 122.0 34.0

72 138.41※

品番挿入できるケーブル
最大外径
ケイフレックス （mm）
※1◎◎

K90BG 16

1613K90BG 22

2218

◎

K90BG 282824

32.9 29.0 28.0 14.3 14.3 19.5
40.1 35.5 36.0 20.2 19.3 22.2
48.1 43.5 44.0 24.6 24.9 28.5◎

K90BG 36363258.6 52.5 53.0 33.0 34.5 31.1

確K90BG 42
K90BG 544254374970
8260
7266.3 60.0 61.0 38.4 38.2 40.6 61
84.8 71.0 74.0 49.5 49.5 48.0 79102.0 86.0 93.0 64.3 60.6 58.0 90
118.8 102.7 106.0 76.6 75.5 68.0 102♯16〜♯42※K90BG 70
K90BG 82確

K90BG 929284

確

K90BG 104

104

96G53150

φA φBCφdφIEF

接続ねじ
JIS B 0202
JIS C 8305

φS1 呼び33 15.0 20.9 G1/2

重量入数（g／個）（個／袋）802039 15.0 26.4 G3/4

160

10

45 16.0 33.2

G1250

10

54 18.0 41.9 G1-1/4

410

5570
830

52

31.0 75.1 CTG70 1800
33.0 87.8 CTG82 2650

22132.4 116.2 121.0 88.5 86.4 76.0 111 34.0 100.3 CTG92 3390
145.7 128.9 135.0 100.6 99.1 83.0 119 34.0 113.0 CTG104 4410

118.0 47.8 G1-1/2
20.0 59.6 G21

注 .※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の 40 〜 60％の外径を目安として下さい。

品番接続できるケイフレックス

φA φB

CGH

接続ねじJIS B 0202
JIS C 8305

28.0 14.3 14.3 11.5
36.0 20.2 19.3 12.7
44.0 24.8 24.9 14.8

23

φS1 呼び16.0 20.9 G1/2

78202516.0 26.4 G3/4

113102816.0 33.2

G11851053.0 33.2 34.5 17.861.0 38.5 38.2 20.7
74.0 49.5 49.5 24.1
93.0 64.3 60.6 23.1

35

18.0 41.9 G1-1/4

28654054

18.0 47.8 G1-1/2
20.0 59.6 G2376562526773

31.0 75.1 CTG70 1500
33.0 87.8 CTG82 2030

228134.0 100.3 CTG92 2580

185

34.0 113.0 CTG104 3150

1φdφIK45BG 161613

32.9 29.0◎

K45BG 22221840.1 35.5

◎K45BG 28282448.1 43.5

確

K45BG 36363258.6 52.5

確

K45BG 42K45BG 54

4254374966.3 60.0
84.8 71.070826072102.0 86.0
118.8 102.7 106.0 76.6 75.5 26.5
132.4 116.2 121.0 88.5 86.4 29.8
145.7 128.9 135.0 100.6 99.1 33.1※

確

K45BG 70
K45BG 82確

K45BG 929285

確

K45BG 104

10498

確

重量

入数（g／個）（個／袋）

技術資料

技術資料

挿入できる
ケーブル
最大外径（mm）※1確

確♯54以上接続できる

確

区分

インシュレータ付きのため、絶縁ブッシングは不要です。

sankei catalogue vol.31

重量入数（g／個）（個／袋）32.9 30.8 28.0 14.3 14.3 10.0
40.1 38.3 36.0 20.2 19.3 12.0

納期

袋ナットの締付け

61

φI

1318

確

グランドパッキン

5. 本体に袋ナットをねじ込みます。
6. 袋ナットの締付は、袋ナットが回らなくなるまで締付けます。
（目安：グランドパッキンが袋ナット端面から少し飛び出るまで）■角付き袋ナット●角付き袋ナット（呼び＃54 以上）の締付けは、モンキースパナ 2 個を用いて行って下さい。
●モンキースパナ 1 個だけや、モンキー
スパナ 2 個を 90°に取付けての締付
けは、袋ナット破損の原因となりますので行なわないで下さい。

φd1622確■六角形袋ナット
袋ナット（呼び＃16〜＃42）の締付けは、モーターレンチ（スーパー製品番 MF280）の使用を推奨します。

CKBG 16
KBG 22

区分

袋ナット

φB

接続ねじ
JIS B 0202
JIS C 8305

電気亜鉛めっき

組立方法
フェラル

φA

K45BG

◎◎

納期

1. 袋ナットをケイフレックスに入れます。

品番挿入できるケーブル
ケイフレックス 最大外径（mm）接続できる

K90BG

注 .※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の 40 〜 60％の外径を目安として下さい。

納期区分「確」については、弊社にお問い合わせ下さい。

62

sankei catalogue vol.31