お客様各位
Report No. A16006
2017 年 1 月 13 日
事業企画本部 業務部

高圧真空遮断器
新形マルチ VCB 引出形発売のご案内
拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より、富士電機標準機器をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
掲記の件、この度、新形マルチ VCB 引出形を発売致します。 詳細について、下記させて頂きますので、ご高覧の上、ご高配の程、宜しくお願い申し上げます。
敬具－ 記 －1．発売機種
機種名
基本形式

外形寸法

マルチ VCB 引出形
HA08D□-○＊、HA12D□-○＊□＝据付方式（X、Y、U）○＝操作方式（A、B、C、D）＊＝引外し方式（1、2、3、4） ※詳細は添付定格仕様書をご参照下さい。
H377 ×W482 ×D570 (据付方式 X、U 形：CW クラス)
H470 ×W435 ×D600 (据付方式 Y 形：MW、PW クラス)※詳細は添付外形図をご参照ください。

2．製品の特長
1) 劣化に強いグリス（フッ素オイル）を使用することで、点検時の注油周期を3 年→6 年に延長し、ライフサイクルコスト低減に貢献致します。
2) 盤内浮遊物（塵・湿気など）の長期蓄積で起こる絶縁劣化を軽減させる為に、主回路絶縁材料を見直ししました。
3） 相間の沿面距離を拡大し、安全性を向上致しました。
4） 主回路カバーを現行品より防塵性の高い構造に見直ししました。
＜Y 引出形＞
5) お客様の設計に配慮し、現行品とのクレードル取付互換を保持致しました。
6) 注油箇所を 21 ヶ所から 11 ヶ所へ削減し、本体正面から注油可能な構造にすることで,お客様の点検、メンテナンス作業の負担を軽減致します。
7） オプション部品は現行品用と同一のものをご使用いただけます。
3．価格
弊社営業へお問い合わせください。

4．発売時期2017 年 1 月受注開始

5.添付資料・技術資料一式（外形図、定格仕様書、接続図）
・新製品ニュース－以 上－新製品ニュース2017 年 1月

高圧真空遮断器

MULTI.VCB シリーズ
使いやすさと互換性を両立した新形 Multi.VCB「引出形」が新登場！
■特長
1．絶縁の耐環境性能向上

NEW① 絶縁フレーム構造と材料を見直し、耐トラッキング性能が向上しました。
② 充電部保護と水滴付着防止で主回路保護カバーの機能が向上しました。

2．LCC（ライフサイクルコスト）の低減① 点検周期が延長しました。（注油周期３年→６年）

引出形② 作業性の向上と点検箇所の低減により、点検時間の短縮が可能となりました。

3．小形化
補助スイッチと操作機構位置を見直し、横幅寸法縮小しました。（キュービクル形 C タイプ）
固定形手動式４．現行品との互換性を確保

固定形電動式① パネルカットの加工形状のシンプル化が可能となりました。
② 現行品との取付穴、クレードル取付互換を確保しています。

５．環境配慮

●パネルカットの形状がシンプル●

新形用パネルカットは取付後のメンテナンスが容易。

① ＲｏＨＳ対応（環境有害６物質の不使用）●

現行のパネルカットのまま新形品にリニューアル可能。

新形 Multi.VCB② リサイクル・製品破棄への配慮（主要樹脂部品への使用材料表示）

６．使いやすさの向上① 制御回路端子台を標準装着し、配線作動が楽になります。
② 主回路端子部とパイプセンター合わせ、多様な接続形態に対応します。
③ 接地端子位置を右側へ統一しました。
現行品パネルカット

新形用パネルカット※電動式のパネルカット例

■据付方式
据付方式

主回路端子構成

固定形
引出形BCP
X
ボード形
キュービクル形
ポータブル形CW クラス
上部配置
上部配置
背面配置
前後方向に RST 相配置 左右方向に RST 相配置 左右方向に RST 相配置

U
薄形タイプ

構造

Y
MW,PW クラス

シャッタ

クレードル

ブッシング

外観

62G9-J-0186b

■形式説明・固定形・引出形 NEW

HA 12 A B − A 1 L

基本形式
定格遮断電流8kA08（定格電流 400A）
12.5kA
12（定格電流 600A）
据付方式
B ボード形C キュービクル形
P ポータブル形

真空バルブ
無記号 標準形
L
低サージ形
引外し方式
1 電圧引外し DC100/110V
2 電圧引外し DC200/220V
3 電圧引外し DC48V
4 電圧引外し DC21/24V
5 電流引外し 3A×2 個操作方式
H 手動ばね操作 , AC/DC 100/110V
A 電動ばね操作 , AC/DC 100/110V
B 電動ばね操作 , AC/DC 200/220V
C 電動ばね操作 , DC 48V
D 電動ばね操作 , DC 21/24V

HA 12 D X − A 1 L S1 K

基本形式

盤側リード線
無記号 盤側リード線付
K
プラグのみ

定格遮断電流8kA
08（定格電流 400A）
12.5kA
12（定格電流 600A）

位置スイッチ
無記号 位置スイッチなし
運転位置・S1
試験位置各 1c 接点付

据付方式
X CW クラス
Y MW，PW クラス，絶縁シャッタ付
薄形配電盤用U（CW クラス，ユニデプス 700 用）

真空バルブ
無記号 標準形
L
低サージ形
引外し方式
1 電圧引外し DC100/110V
2 電圧引外し DC200/220V
3 電圧引外し DC48V
4 電圧引外し DC21/24V

操作方式
A 電動ばね操作 , AC/DC 100/110V
B 電動ばね操作 , AC/DC 200/220V
C 電動ばね操作 , DC 48V
D 電動ばね操作 , DC 21/24V

■定格仕様
形式
据付方式
定格

□に指定
電圧 [kV]
遮断電流 [kA]
電流 [A]
絶縁階級
商用周波数耐電圧 [kV]
雷インパルス耐電圧 [kV]
周波数 [Hz]
投入電流 [kA]
投入時間 [s]投入操作方式
閉路制御電圧、閉路操作電圧 [V]
形式記号①に指定（A, B, C, D）

NEW
HA08A □ -H ②③ HA12A □ -H ②③ HA08A □ -H5 ③固定形（B, C, P）
7.2/3.6
812.58400600
4006号A
226050/60
2031.520−
手動ばね操作（H）−HA12A □ -H5 ③ HA08A □ - ①②③ HA12A □ - ①②③ HA08D □ - ①②③ HA12D □ - ①②③
引出形（X, U, Y）
12.5600

8400

12.5600

31.58400

2031.5200.03
電動ばね操作（A, B, C, D）
A：100/110（AC/DC 共用）
B：200/220（AC/DC 共用）
C：DC48
D：DC21/24
短時間耐電流 2s[kA]812.5812.5812.58
標準動作責務
A：O − 1min − CO − 3min − CO または B：CO − 15s − CO
開極時間 [s]0.035
性能
遮断時間 [cycle]
3開閉寿命 [ 回 ]
機械的寿命
1000
10000
電気的寿命（定格電流開閉） 1000
10000
開閉頻度 [ 回 /h]
60
3000
5000
3000
5000
3000
5000
3000
コンデンサ適用容量 リアクトル付 6.6kV 回路（最大値）[kVA]
リアクトル付 3.3kV 回路
1500
2500
1500
2500
1500
2500
1500
補助開閉器（外部使用可能数）
2a+2b（オプションで最大 5a+5b まで可能）
5a ＋ 5b
引外し操作方式
電圧引外し（1, 2, 3, 4）
電流引外し（3A×2 個）（5） 電圧引外し（1, 2, 3, 4）
引外し操作電圧 [V] 形式記号 ②に指定（１,2,3,4）
1：DC100/110−
1：DC100/110
2：DC200/220
2：DC200/220
注）・ 電圧引外しの場合
3：DC48
3：DC48交流電源により引外しを行うときは、コンデンサ引外し電源装置と4：DC21/24
4：DC21/24組合わせてご使用ください。
・ 電流引外しの場合引外しコイルの仕様
最低動作電流：3A 以下、インピーダンス（動作時）：8Ω 以下真空バルブ仕様
形式記号 ③に指定（無記号または L）
無記号：標準形
L：低サージ形
本体質量 [kg]
B:26 C:26 P:27
B:31 C:31 P:32
X:37 U:37
標準付属品 主回路端子カバー
6個/台−
手動操作ハンドル−1個/台
引出しハンドル−1個/台
外部リード線付コネクタ
−1個/台
準拠規格
JIS C 4603（1990） 高圧交流遮断器、JEC 2300（2010） 交流遮断器

12.5600

31.512.55000
2500

Y:39

安全に関するご注意●安全のため、ご使用の前に、「取扱説明書」や「ユーザーズマニュアル」をよくお読み頂くか、お買上の販売店または当社にご相談のうえ、正しくご使用ください。
●安全のため、接続は電気工事・電気配線などの専門の技術を有する人が行ってください。

富士電機機器制御ブランド品のお問い合わせ

ed-c@fujielectric.com

2017-1発行 N 20 FOLS カタログ番号 62G9-J-0186b