工事店様用

ZMPMC

全 量 買 取 向 け

モバイルパックマルチコネクト＜パワコン接続タイプ＞［太陽光発電遠隔モニタリングサービス］

パワーコンディショナ－SV センサ間
通信ケーブル加工マニュアル
パナソニック製

産業用パワーコンディショナ用 B

Ver1.3

SV センサ設定ツール 設定内容
<PCS メーカ> パナソニック三相(Modbus)<PCS 型式> 「VBPCT□□A3、VBPCT□□H、VBPCT□□A4」
対象型式：
VBPCT99A3※
VBPCTA0A3※VBPCT99HVBPCTA0H

VBPCTA0A4《注意》
本マニュアルは、パワーコンディショナの Modbus 通信を使用する場合が対象となっています。
※の型式にて RS-485 通信を使用する場合は、『パワーコンディショナ－SV センサ間 通信ケーブル
加工マニュアル パナソニック製 産業用パワーコンディショナ用 A』をご参照ください。

注意事項
パワーコンディショナについての詳細な手順は、パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルに従ってください。なお、改訂などによりメーカ取扱説明書、施工・保守マ
ニュアルの内容に変更が生じた場合など、本マニュアルの内容と異なる場合は、パワーコンディショナメーカ側の内容に従って施工してください。
通信ケーブルは、施工者様の責任において作成くださいますようお願いいたします。
誤った方法で施工した場合に、モバイルパック、パワーコンディショナ、その他周辺機器の故障などの異常が生じましても、当社はいっさいの責任を負いかねます。

1.目的
エコめがねモバイルパックマルチコネクト（以下 モバイルパックＭＣ）をご利用いただくにあたって、「パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブル」の作成・施工手順を記載しています。

2.システム構成
以下に、パワーコンディショナ 4 台接続のシステム構成例を記載します。
※型式によって接続可能台数が異なります。詳しくは当社 HP をご確認ください。
https://partner.eco-megane.jp/mc_pcs.html

モバイルパックＭＣ
終端抵抗：ON(出荷時状態)

パワーコンディショナ 1
アドレス：１
終端抵抗：OFF

パワーコンディショナ 2
アドレス：2
終端抵抗：OFF

通信ケーブル2

パワーコンディショナ 4アドレス：4
終端抵抗：ON3.パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブルの作成
3-1.準備部材・工具

パワーコンディショナ－SV センサ間通信ケーブル作成に必要となる部材、工具を以下に記載します。

●部材(パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブル 1 本あたり)
部材名

サイズ・規格数量
穴径 M33個※
丸型圧着端子（絶縁スリーブ付）
穴径 M3.52個
穴径 M51個
最大電線径 2.0 ㎜ 2
シールド付きツイストペアケーブル
選択例：
1本
KPEV-S 1.25 ㎟ - 2P
絶縁テープ
任意の長さ
※丸型圧着端子 適合サイズ（モバイルパック MC 通信線端子台側）

単位[mm]＜参考＞パワーコンディショナ間 通信ケーブルの部材について
複数のパワーコンディショナ間を接続する通信ケーブルについて、必要な部材を以下に記載します。パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルを確認の上、市販品を入手・加工してください。
用途
部材名
サイズ・規格数量
2
最大電線径 2.0 ㎜
シールド付きツイストペア
選択例：（PCS 台数 - １）本ケーブル
通信
KPEV-S 1.25 ㎟ - 2P
ケーブル
丸型圧着端子ケーブル 1 本あたり
穴径 M3（絶縁スリーブ付）
6個●工具

工具名ニッパーペンチ
プラスドライバー
トルクドライバー
圧着工具

サイズ・規格
圧着端子サイズに適合するもの

3個数
11111

3-2.パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブルの加工●ケーブル加工方法

パワーコンディショナ - SVセンサ間の距離に応じた長さのシールド付きツイストペアケーブ
ルを用意し、信号線およびシールド線の端に、丸型端子を圧着してください。
パワーコンディショナ側SV センサ側
丸型圧着端子：穴径 M3.5（絶縁スリーブ付き）

シールド付きツイストペアケーブル

シールド線他の電圧線と接触しないよう絶縁処理を施してください。
丸型圧着端子：穴径 M５（絶縁スリーブ付き）

4

丸型圧着端子：穴径 M3（絶縁スリーブ付き）

4.通信ケーブルの取付け方法<注意>機器が運転停止している状態、すべての入力スイッチやブレーカが「OFF」になっている状態で作業を開始してください。
手順 3-2 で加工したケーブルで、モバイルパックＭＣのアース端子・通信線端子台と、パワーコンディショナの通信/入出力接点端子台（ＴＢ４）の「Modbus」間を接続してください。また、パワーコンディショナ間の通信ケーブルについては、別途パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアル等をご確認の上、接続してください。
※パワーコンディショナの型式によっては、通信/入出力接点端子台（ＴＢ４）には RS-485 とModbus の 2 種類がある場合があります。Modbus の端子に接続してください。

●ケーブル取付け全体図
モバイルパックＭＣ
アース端子
（下段）
通信線端子台

パワーコンディショナ：2

パワーコンディショナ：n

通信/入出力接点端子台（ＴＢ４）

通信/入出力接点端子台（ＴＢ４）

通信/入出力接点端子台（ＴＢ４）

Modbus
S+TX+

パワーコンディショナ：1

S-Modbus(渡り)SHELD S+S-SHIELD

Modbus
S+S-

Modbus(渡り)SHELD S+S-

Modbus(渡り)SHIELD

S+S-TX

手順 3-2 で加工したシールド付きツイストペアケーブル※通信ケーブルは電力線と離して敷設することをお勧めいたします。

パワコン間通信用シールド付きツイストペアケーブル※別途お客様にてご準備●パワーコンディショナ-SV センサ間通信ケーブル取付け部分図
モバイルパックＭＣ
アース端子
締付トルク：2.0～2.5N･m×
下段

×

シールド線
他の電圧線と接触しないよう絶縁処理を施してください。

シールド線をアース端子の下段に接地線と一緒に共締めしてください。

× ×

× ×

締付トルク：0.8～1.4N･m
モバイルパックＭＣ
通信端子台

RS-485締付トルク：0.5～0.6N･ｍ×

SHELD

×S＋×

S-

ツイストペア線

TX+ TX- RX+ RX- SG×

パワーコンディショナ
通信/入出力接点端子台（ＴＢ４）

丸型圧着端子
（絶縁スリーブ付き）：穴径 M5

丸型圧着端子
（絶縁スリーブ付き）：穴径 M3.5

丸型圧着端子
（絶縁スリーブ付き）：穴径 M3

シールド付きツイストペアケーブル

5SHIELD●結線対応表
モバイルパックＭＣ 通信端子台

パワーコンディショナ 制御(通信)信号端子

信号名

端子名称

信号名

TX+

ModbusS+

TX-

ModbusS-

モバイルパックＭＣ アース端子

パワーコンディショナ 制御(通信)信号端子

接続場所

端子名称

信号名

下段ネジ

ModbusSHIELD

5.その他
5-1.パワーコンディショナ間の同期ケーブル接続
複数のパワーコンディショナを設置する場合は、パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルに従い、パワーコンディショナ間を同期ケーブルで接続してください。

5-2.終端抵抗の設定
接続パターンにより、SVセンサおよびパワーコンディショナの終端抵抗を設定してください。
＜注意＞出荷状態では、SVセンサの終端抵抗はON状態で設定されています。
パターンAでご使用される場合は、SVセンサの終端抵抗の設定は不要です。

【パターンA（推奨）】モバイルパックMCが通信経路上の終端に設置されている場合
・モバイルパックMC
SV センサの終端抵抗設定を有効（DIP-SW2 No.1 を ON）に設定してください。
・パワーコンディショナ
終端にある 1 つのパワーコンディショナの終端抵抗スイッチ S801(Modbus 用)を「ON」にしてください。
それ以外のパワーコンディショナは、終端抵抗スイッチ S801(Modbus 用)を「OFF」にしてください。
※パワーコンディショナの終端抵抗スイッチに S801(Modbus 用)と S802(RS-485 用)の 2種類がある場合があります。S801(Modbus 用)のスイッチを操作してください。
※具体的な設定方法については、パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等を参照してください。
・終端抵抗の設定例（パターンAの場合）
終端抵抗 ON
モバイルパックＭＣ
SV センサ

終端抵抗 OFF

終端抵抗 OFF

終端抵抗 ONPCS

PCSPCS

終端抵抗スイッチ

S801(Modbus 用)

ＤＩＰ－ＳＷ2(下段)※SW の状態を白の四角で表しています。

6終端抵抗スイッチ

S801(Modbus 用)

終端抵抗スイッチ

S801(Modbus 用)【パターンB】モバイルパックMCが通信経路上の終端に設置されていない場合
・モバイルパックMC：
SV センサの終端抵抗設定を無効（DIP-SW2 No.1 を OFF）に設定してください。
・パワーコンディショナ：通信線上の終端にある 2 台のパワーコンディショナの終端抵抗スイッチ S801(Modbus 用)を「ON」にしてください。
それ以外のパワーコンディショナは、終端抵抗スイッチ S801(Modbus 用)を「OFF」にしてください。
※パワーコンディショナの終端抵抗スイッチには S801(Modbus 用)と S802(RS-485 用)の 2種類がある場合があります。S801(Modbus 用)のスイッチを操作してください。
※具体的な設定方法については、パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等を参照してください。
・終端抵抗の設定例（パターンBの場合）
終端抵抗 ON

終端抵抗 OFF

PCS

PCS

終端抵抗 OFF
モバイルパックＭＣ
SV センサ

終端抵抗スイッチ

終端抵抗スイッチ

S801(Modbus 用)

S801(Modbus 用)

終端抵抗 ON

PCS
終端抵抗スイッチ

S801(Modbus 用)

ＤＩＰ－ＳＷ2 (下段)

※SW の状態を白の四角で表しています。

5-3.アドレス(局番)の設定

複数台同時使用する場合は、パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルに従い、パワーコンディショナのアドレス(局番)を設定してください。
<注意>アドレス(局番)は1～9の範囲で重複しないよう設定してください。

7

販売元
株式会社 NTT スマイルエナジー〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2 丁目 6 番 18 号 淀屋橋スクエア 4F
06-6221-1234
お問い合わせ support@nttse.com※年末年始・夏季休暇等の当社指定休日は除きます。