取扱説明書
蓄電システムESS-U2L2
室内リモコン
ESS-R3

電源

充電/放電 太陽光発電

自立運転

点検

リセット

このたびは、ニチコン蓄電システム ESS-U2L2 をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みいただいたうえで、正しくお使いください。
また、保証書とともに大切に保管してください。

目次

その他

仕様………………………………………………………………………………………………… 49
外形寸法…………………………………………………………………………………………… 50
ソフトウェアライセンスについて……………………………………………………………… 51

点検とアフターサービス

こんなときは……………………………………………………………………………………… 35
ブザーが鳴ったとき…………………………………………………………………………… 35
機器から発生する音について………………………………………………………………… 35
ブレーカが頻繁に落ちる場合………………………………………………………………… 35
契約電力を変更する場合……………………………………………………………………… 35
非常時兼用コンセントのブレーカが頻繁に落ちる場合…………………………………… 35
非常時兼用コンセントが使用できない場合………………………………………………… 35
室内リモコンの画面が表示されない場合…………………………………………………… 35
100％まで充電できない場合… ……………………………………………………………… 36
停電時に充放電できない場合………………………………………………………………… 36
停電時に蓄電池残量がゼロになってしまった場合………………………………………… 36
長期不在の場合………………………………………………………………………………… 37
蓄電システムを停止させる場合……………………………………………………………… 37
蓄電システムを起動させる場合……………………………………………………………… 39
風水害または地震時の対応…………………………………………………………………… 40
点検コードが表示されたとき（点検ランプが点滅しているとき）…………………………… 41
お知らせの内容…………………………………………………………………………………… 42
放電中の動作について…………………………………………………………………………… 43
室内リモコンのリセット………………………………………………………………………… 43
蓄電池のメンテナンスモードについて………………………………………………………… 44
ソフトウェアの更新……………………………………………………………………………… 45
補助金に関するご注意…………………………………………………………………………… 47
購入時に補助金の交付を受けた方…………………………………………………………… 47
保証とアフターサービス………………………………………………………………………… 48
保証について…………………………………………………………………………………… 48
アフターサービスについて…………………………………………………………………… 48

設定

運転モードを選ぶ………………………………………………………………………………… 16
非常時（停電時）の設定をする………………………………………………………………… 20
非常時設定について…………………………………………………………………………… 22
充放電時間を設定する…………………………………………………………………………… 23
室内リモコンのタッチパネルや操作音の設定を変える……………………………………… 25
ネットワークの設定をする……………………………………………………………………… 27
ネットワーク接続の通信状態を確認する……………………………………………………… 31
日時の設定………………………………………………………………………………………… 33

使い方

室内リモコン各部の名称とはたらき…………………………………………………………… 9
室内リモコンの本体について………………………………………………………………… 9
室内リモコンの表示について………………………………………………………………… 10
通常時の使い方（連系運転）……………………………………………………………………… 11
充放電を一時的に止めたい場合……………………………………………………………… 11
停電時の使い方（自立運転）……………………………………………………………………… 12
停電時の家電製品の利用について…………………………………………………………… 12
復電時の操作……………………………………………………………………………………… 13
グラフを表示する………………………………………………………………………………… 13
お知らせを確認する……………………………………………………………………………… 14
登録情報を確認する……………………………………………………………………………… 15

はじめに安全のために必ずお守りください……………………………………………………………… 4
取り扱い上のお願い……………………………………………………………………………… 6
もしもの「安心」、いつもの「節電」…………………………………………………………… 73

安全のために必ずお守りください
はじめに■ ご使用の前に、この「安全のために必ずお守りください」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
■ ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。
■ お読みになられた後も、ご利用される方がいつでも参照できるところに必ず保管してください。
ここに示した事項は、

警告

注意に区分しています。

警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡、または重傷を負う可能性が想定される事項。

注意

取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定される場合、および物的損
害のみの発生が想定される事項。

絵表示については次のような意味があります。
* 必ずアース線を接続
安全アース端子付きの機器の場合、使用者に必ずアース線を接続して接地をとるように指示する表示* 感電注意特定の条件において、感電の可能性を注意する通告* 一般的な禁止
特定しない一般的な禁止の通告* 分解禁止機器を分解することで感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止の通告* 一般的な指示
特定しない一般的な使用者の行為を指示す
る表示

警告
共通
■ 取 付 工 事・ 修 理・ 移 動・ 再 設 置・ ■ 分解・改造をしない
破棄はお買い上げの販売会社に依●●感電や傷害を負うおそれが
頼する
あります。

●●不備があった場合、感電や火災のおそれがあります。

■ 子供を近づけない●●感電・やけど・火災のおそれがあります。

■ 非常時兼用コンセントに金属、紙、 ■ 非常時兼用コンセントには、途中 ■ 災害などにより蓄電ユニットが浸水などを差しこんだり、中にいれで電源が切れると困る家電製品は
水、水没、変形、破損、転倒などたりしない
接続しない ( ☞ 12 ページ )した場合、本製品に近づかない●●火災・感電・故障の原因となります。

■ 非常時兼用コンセントには、灯油やガスを用いた暖房機器、電熱機
器など、火災を引き起こす可能性のあるものは接続しない●●災害時に火災の原因になることがあります。

4●●夜間や曇りなどで発電電力
または蓄電池の電力が不足すると装置は停止し、家電
製品の電源が切れます。パソコンなどのデータが破損するおそれがあります。また、不安定な電源なので生命にかかわる機器 ( 医療機器など ) には絶対に使用しないでください。

●●感電・有害ガスの発生・発熱・発煙・発火・蓄電池から電解液が漏れるなどの危険がありますので、「蓄電システ
ムを停止させる場合」( ☞37 ページ ) に従って蓄電システムを停止させ、す
みやかにお買い上げの販売
会社にご連絡ください。

蓄電システム■ 蹴ったりして強い衝撃を与えない●●変形して短絡し、発熱・発火・破裂・火災のおそれがあります。

■ 吸排気口などに物（金属、紙、水など）を差しこんだり中に入れたりしない●●火災・感電・故障の原因となります。

■ 蓄電ユニットの上に乗ったり、座っ ■ 可燃性ガスや引火物を近くに置かたり、ぶらさがったり、物を置かない（60 cm 以内）ない●●電気部品のスパークで漏れ●●装置が変形・脱落し、けが・
感電・故障の原因となります。

はじめに

警告

たガスや引火物などに引火するおそれがあります。

■ 蓄電池に高圧、大容量の電気が蓄 ■ 煙が出ていたり、変なにおいがする
えられているので、取り扱いに注場合は、本製品には近づかず、室内意する
リモコンの設定情報画面上の「運転停止」をタッチし、分電盤の蓄電シ●●分電盤の蓄電システム用ブ
ステム用ブレーカを「ＯＦＦ」、切レーカを「OFF」にしても替スイッチを「系統」にする
感電や傷害を負うおそれがあります。十分注意してください。

●●そのまま使用すると、火災の原因となります。すみやかに販売会社にご連絡ください。

■ フロントパネルやメンテナンスパネ ■ 植込み型心臓ペースメーカおよびル（☞ 50 ページ）を開けない
植込み型除細動器（ＩＣＤ）を使用している方は、充電中、給電中●●内部に電圧の高い部分があの本製品に近づかないります。感電の原因となります。

●●機器本体からの電磁波が、ペースメーカおよびＩＣＤの作動に一時的な影響を与える場合があります。

注意共通■ 非常時兼用コンセントでは、負荷 ■ 室内リモコンをぬれた手でふれた ■ 蓄電ユニットや太陽光発電の配線によって使用できないものがある
り、ぬれた布でふかないなどから発生する電気的雑音が、（☞ 12 ページ）
近隣のアマチュア無線の通信やラ●●感電の原因となることがあ
ジオなどの受信に影響を与えるこ●●ポンプやモーターなど起動時ります。
とがあります。
に大きな電力を必要とするものは使用しないでください。

蓄電システム■ アース工事を行う（D 種接地工事） ■ 近くで殺虫剤などの可燃性ガスを ■ 点検コードが連続的に表示されて使用しないいる状態のまま放置しない●●アースが不完全な場合、感電のおそれがあります。アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。
アース工事については必  ずお買い上げの販売会社にご相談ください。

●●引火し、やけど・火災の原因となることがあります。

●●蓄電池が充電されないため使用できなくなり、電池交
換（有償）となる可能性が
あります。

5

取り扱い上のお願い
はじめに※蓄電システムは、蓄電ユニットおよび室内リモコンの総称です。
共通■ 次のような場所には取り付けない
蓄電ユニット□ 標高 1500 m より高いところ□ 岩礁隣接地域□ 重塩害地域□ 揮発性、可燃性、腐食性およびその他の有害ガスのあるところ□ 振動、衝撃の影響が大きいところ□ 油蒸気のあるところ□ 浸水のおそれがあるところ□ 電界の影響が大きいところ□ 風通しが悪いところ□ 販売会社で決められていないところ□ 結露および氷結のあるところ※ 次の温度範囲以外のところでは、動作を停止します
温度：－ 20 ℃～＋ 40 ℃

室内リモコン□ 屋外□ 温度変化が激しいところ□ 揮発性、可燃性、腐食性およびその他の有害ガスのあるところ□ 振動、衝撃の影響が大きいところ□ 水蒸気、油蒸気、雨水、結露、氷結のあるところ□ 電界の影響が大きいところ□ 直射日光が当たるところ□ 次の温度範囲以外のところ
温度：0 ℃～＋ 40 ℃

■ シンナー、ベンジン、アルコール ■ 取扱説明書を熟読するなどの薬品を含んだ布でふかない●●ご使用される前には、取扱説●●製品の変色の原因となります。

明書や製品の注意書きをよくお読みになり、正しくご使用ください。

蓄電ユニット■ 装置の近くでテレビやラジオ、無 ■ 非 常 時 兼 用 コ ン セ ン ト に は ■ 廃棄処理・リサイクルについて線などを使用しない
AC100 V で 連 系 時 最 大 20 A●●廃棄する場合は、お買い上（2000 W）未満、停電時に太陽●●テレビの画面が乱れたり、げの販売会社にお問い合わ
光パワーコンディショナと接続しラジオ、無線に雑音が入る
せください。
ている場合は最大 15 A（1500ことがあります。3 m 以上
W）未満の機器を接続する

離してご使用ください。
●●受信している電波の弱い場
所では電波障害を受けるおそれがあります。

●●機器の故障の原因となることがあります。

■ 吸気口を塞いだり吸気口付近に荷 ■ 積雪時は吸排気口が塞がらないよ ■ 落雪等で吸排気口が塞がらないよ
物を置いたりしない
うにする
う設置状況により防雪・雪囲い等の処置を行う●●温度上昇により蓄電システ●●温度上昇により蓄電システ

ムが自動停止する可能性が
あります。

6

ムが自動停止する可能性があります。

●●行わない場合、温度上昇により蓄電システムが自動停止する可能性があります。

もしもの「安心」、いつもの「節電」
はじめに

この製品は、住宅の屋根などに設置した太陽光発電と蓄電池を併用して、暮らしに必要な電気を供給する「蓄電システム」です。

電力会社送電線

太陽電池モジュール
太陽光パワーコンディショナ
接続箱

屋内分電盤

ご家庭用コンセント

電力量計

切替スイッチ
電源

非常時兼用コンセント

充電/放電 太陽光発電

自立運転

点検

リセット

室内リモコン
蓄電ユニット① 蓄電ユニット
リチウムイオン電池、蓄電パワーコンディショ
ナで構成され、太陽光発電または系統の電力を蓄えます。必要に応じて蓄えた電力を放電します。
② 室内リモコン
表示画面を備えた操作パネルです。
充電・放電状態の表示や各運転モードの設定が行えます。
③ 太陽電池モジュール
太陽光を受けて発電します。
④ 接続箱
太陽電池モジュールからのケーブルを太陽光パ
ワーコンディショナに接続します。
⑤ 太陽光パワーコンディショナ
太陽電池モジュールが発電した電力（直流）を、ご家庭で使える電力（交流）に変換します。
また、太陽光発電システム全体の運転を制御します。

⑥ 屋内分電盤
漏電ブレーカと太陽光発電用ブレーカ、蓄電シ
ステム用ブレーカを内蔵しています。
⑦ ご家庭用コンセント⑧ 切替スイッチ
蓄電システムの故障時には、屋内分電盤内または横の切替スイッチを「系統」側にします。通常（連系）時は「蓄電」側にします。
⑨ 非常時兼用コンセント
停電時にも利用したい機器を接続して使用します。
⑩ 電力量計売電用と買電用の 2 種類があり、電力会社に売った余剰電力（売電）と、買った電力（買電）を計量します。
⑪ 電力会社送電線
不足電力を電力会社から購入し（買電）、余剰電力を電力会社へ送ります（売電）。

7

もしもの停電時も「安心」！

● ● ●

はじめに

もしもの停電時や計画停電に備えて、大容量の蓄電システムからご家庭に、必要な電力をバックアップします。突然の停電でも、蓄電システムからの電源供給に自動的に切り替わる※ 1 非常時兼用コンセントに接続している家電製品は、停電中もそのままご使用頂けます。
昼間の晴天時は、太陽光発電と蓄電池を併用して電気を供給します。
雨や曇りの日・夜間の停電でも、深夜電力で充電された蓄電池から電気を供給（放電）します。
停電時に冷蔵庫、液晶テレビ、LED 照明、ノートパソコン等必要最低限の家電製品を最大 23 時間※ 2
動かすことができます。
※ 1 自動切り替え時に、電源供給が一瞬、途切れますので、接続された家電製品の仕様によっては電源がオフになります。そのときは電源を入れ直してください。
※ 2 非常時兼用コンセントに約 430 W の家電製品を接続した場合の目安です。
実際のご使用では、蓄電池の充電量、その他の条件で変わります。

いつもの生活では「節約」！
系統電力と連系して、電気料金の安い深夜電力を蓄電池に充電し、充電しておいた電力は、朝・夕の電力使
用ピーク時に効率よく利用でき、電気料金の節約になります。
日常のご使用には、ご家庭の環境やお好みに合わせた運転モードを選ぶことができます。
また、この製品は次のような特長により便利に活用できます。

▶ 室内リモコンを標準で装備
停電時でも操作できる室内リモコンを装備しています。
室内リモコンの画面で充電電力と放電電力が一目でわかります。タッチパネルを採用しており、画面を見ながらボタンをタッチするだけで、かんたんに操作できます。非常時は、画面のメッセージで操作をご案内するため、困ったときも安心です。

▶ 見守りサービス
お客様が長期にわたって安心してご利用いただけるように、インターネット経由で運転状態を無償でモニターします。詳細は、お買い上げの販売会社にお問い合わせください。
※ インターネットに接続すると、ニチコン見守りサービスのサーバーに自動的に接続します。
インターネットへの接続はお客様のネットワーク環境を利用します。インターネット回線契約・利用に伴う費用はお客様のご負担となります。

▶ 大容量のリチウムイオン蓄電池搭載
大容量 12 kWh ※のリチウムイオン蓄電池を搭載しています。
※ 電池長寿命化のために、実際の充放電容量は、蓄電池容量の 9 割程度で運転しています。
また、低温時は容量が一時的に減少する場合があります。

▶ 安心の 15 年保証
長寿命のリチウムイオン蓄電池だから、長くご使用いただけます。
15 年間の保証付き※で、万が一のときも安心です。詳細は、保証書の内容をよくお読みください。
※ 室内リモコンは 5 年保証となります。

8

室内リモコン各部の名称とはたらき
室内リモコンの本体について
画面

170

23.1

表示画面を兼ねたタッチパネルです。
充電・放電状態の表示や各運転モードの設定が行えます。

ON

140②充電／放電ランプ

室内リモコンの電源をON/OFF します。

点検
リセット リセット

運転状態を表示します。
橙：充電 緑：放電 消灯：待機／停止

OFF

電源スイッチ（スライドスイッチ）

電源
充電/放電
太陽光発電
充電/放電
太陽光発電
自立運転 自立運転
点検

電源① ② ③ ④ ⑤

太陽光発電中に点灯します。

室内リモコン

TYPE ESS-R3
No *****************
MAC ****************
ニチコン株式会社

MADE IN JAPAN

LAN
未使用

④自立運転ランプ

リセットボタン
室内リモコンのマイコンをリセットすることができます。（☞ 43 ページ）
USB1

③太陽光発電ランプ

使い方

室内リモコン ON 時に点灯します。

リモコン①電源ランプ

自立運転中に点灯します。

⑤点検ランプ

点検コード発生中に点滅します。

USB2

未使用

9

室内リモコン各部の名称とはたらき つづき室内リモコンの表示について
この製品は、室内リモコンの画面をタッチしてさまざまな操作を行います。
⑨■ 例：ホーム画面■ 例：自動運転モード設定画面⑧

経済モード運転中

01 月 01 日 12: 00

使い方

50 %

⑥

＜＜＜ 放電自 動運転モード

⑪

⑦

1.5kW

経済モード

充電開始時刻グ リ ー ン モ自ー動運転モードド
停 止 時刻深夜電力活用ピ ー ク カ ット

放電開始時刻経 済 モード
停 止 時刻グ リ ーン モード

23

05

06

59

10
00
充電開始時刻
22
59
止
停 時刻

登録

設定

グラフ

画面オフ

①

②

③

④

⑤

05

06

59

放電開始時刻1000

停 止 時刻

22

59

キャンセル

確定

お知らせ

23

⑩

確定

キャンセル

⑫

⑬

＜ホーム画面＞① お知らせタッチするとお知らせが参照できます。未読のお知らせがある場合、[ お知らせ ]部にマークが表示されます。

② 登録タッチすると蓄電システムに関する情報を表示します。

③ 設定

タッチすると各種設定の画面を表示します。

④ グラフ

タッチすると過去の充放電履歴をグラフで表示します。

⑤ 画面オフタッチすると画面が消えます。再度画面をタッチすると表示します。

⑥ 時計

現在日時を表示します。

⑦ 充放電情報

蓄電池の残量や充放電の電力量を表示します。

⑧ 運転モード

現在の運転モードを表示します。ECHONET Lite 等の室内リモコン以外から運
転モードを変更した際は先頭に「リモート」と表示されます。

※

ネットワークへの接続状態を表示します。
・有線 LAN を使用している場合⑨ ネットワーク

接続できているとき接続できていないとき
・無線 LAN を使用している場合
接続できているとき接続できていないとき＜自動運転モード設定画面＞⑩ 充電／放電時刻設定

タッチすると蓄電システムの充放電時間を設定する画面を表示します。

⑪

タッチすると機能の説明を表示します。

⑫ 確定

タッチすると設定した内容を保存します。

⑬ キャンセルタッチすると設定を保存せずに元の画面に戻ります。

※ 画面オフ時間の設定（☞ 25 ページ）により自動的に画面がオフした場合も、タッチパネルにタッ
チすると表示されます。

10

通常時の使い方（連系運転）
太陽光で発電した電力または夜間に蓄電した電力を住宅用分電盤に供給します。
電源を ON にすると電源ランプが点灯し、数分後にホーム画面が表示されます。

充電/放電 太陽光発電

自立運転

点検

リセット

使い方

電源

●●点検ランプが点滅しているときは、室内リモコンの画面に点検コードが表示されます。
「点検コードが表示されたとき」（☞ 41 ページ）に従って処置してください。

■ ホーム画面
運転モードと動作状態
運転中： 充放電している状態
経済モード運転中

01 月 01 日 12: 00

待機中： 充放電していない状態
停止中： 点検コード発生状態

50 %＜＜＜ 放電

1.5kW

充放電情報

蓄電池残量（目安）※ 蓄電池残量は、100 ％、0 ％と表示されても、しば
登録
設定
お知らせ
グラフ
画面オフ
らくすると、99 ％、1 ％のように表示が変わる場
合があります。
電力の流れ・太陽光発電状態の表示
系統・太陽光発電・家庭内コンセント・蓄電シ これは、一度使い切った乾電池でもしばらくすると、ステム間の電力の流れイメージを表示します。 少しだけ使えるように、電池の基本特性によるもの
で故障ではありません。また、非常時安心設定の表示も同様に表示が変わる場合があります。
破線非表示：100 W 未満
室内リモコンの蓄電池残量は目安としてお使いくださ
動きの遅い破線 ：100 W 以上
い。
動きの速い破線 ：1 kW 以上
また、太陽光発電電力あり（100 W 以上）の状態を太陽のアイコンで表示します。
※ 上記数値はおおよその目安です。

充放電を一時的に止めたい場合
故障以外に、充放電を止めたい場合は、「待機」を選択することで、充電、放電を行わないモードに設定することができます。設定方法は、「運転モードを選ぶ」( ☞ 16 ページ）を参照ください。
※「待機」は手動モードです。「充放電時間を設定する」（☞ 23 ページ）で設定した充放電時間帯に関わらず、停止しているため、必要のない場合は、「経済モード」等の自動運転モードを選択してください。
なお、待機に設定しても、24 時間経過後に直前の自動運転モードまたは充電に切り替わります。

11

停電時の使い方（自立運転）● 蓄電池用分電盤の切替スイッチが「蓄電」側になっていることをご確認ください。「系統」側になっている場合は「蓄電」側に切り替えてください。停電が発生した場合、太陽光パワーコンディショナの「取扱説明書」に従って、太陽光発電を自立運転に切り替えてください。蓄電システムは特別な操作は必要ありません。
停電時の室内リモコンの表示は下図のようになります。
停電時運転中01 月01 日 12 :00

使い方>>> 充電50% 1.0kw
お知らせ

登録

設定

グラフ

画面オフ

※ 停電時の動作中に太陽光パワーコンディショナに「E0」あるいは「STOP」などの点検コードを表示する場合があります。その場合は、太陽光パワーコンディショナの「取扱説明書」に従って、太陽光発電
を再度、自立運転に切り替えてください。

停電時の家電製品の利用について■ 非常時兼用コンセントの定格出力は、2000 VA（目安：2000 W）です
電気の使い過ぎや使用中の家電製品の特性により、非常時兼用コンセントで定格（2000 VA）を超える電力を使用されると、内部の安全装置が作動し、室内リモコンにメッセージを表示して、非常時兼用コンセン
トへの給電を停止します。
下記の家電製品は、非常時兼用コンセントへの接続を避ける、または注意してください。
途中で電源が切れると困る家電製品 接続禁止

医療機器、デスクトップ型パソコン等

突入電流が大きい家電製品動作しない場合がある 掃除機、遠赤外線ヒーター、洗濯機等

消費電力が大きい家電製品動作しない場合がある 電子レンジ、電気ストーブ等• 途中で電源が切れると困る家電製品は接続しないでください。
• 突入電流が大きい家電製品は一部動作しない場合があります。
• 消費電力が大きい家電製品を利用する際には、動作させる前に、他の接続している家電製品を減らす等、非常時兼用コンセントの定格を超えないように工夫してください。太陽光発電連携時の定格は 1500 VA（目安：1500 W）になります。
• もし、安全装置が作動してしまった場合は、室内リモコンのメッセージに従って、接続している家電製品の数を減らして、システムを再起動させてください。
• エアコンや IH クッキングヒーターなどの 200 V 家電製品は使用できません。

■ 下記の家電製品を最大 23 時間利用可能※です
接続家電製品例• 冷蔵庫：120 W• 液晶テレビ：170 W• リビング用 LED シーリング照明：100 W

リビング用照明• ノートパソコン、ルーター等：30 W• 携帯電話充電（2 台）：10 W
合計：約 430 W※おおよその目安です。実際のご使用では、蓄電池の充電量、その他の条件で変わります。

12

テレビ

ノートパソコン冷蔵庫

復電時の操作● 停電後復電した場合、蓄電システムは特別な操作は必要ありません。
● 太陽光パワーコンディショナの「取扱説明書」に従って、太陽光発電を連系（通常）運転に切り替えてください。
● 電力会社との協議で定められた時間内（最大 5 分）は、復電しても停電時の動作になります。
復電後電力会社との協議で定められた時間を経過すると、蓄電システムは通常時のモードで動作します。
使い方

グラフを表示する
1 時間ごとの充放電電力量や電池残量を日ごとにグラフで表示できます。
充放電グラフ・電池残量は目安です。室内リモコンの電源を切っている間のデータは表示できません。

※ 日時設定を変更したときは、変更時間帯を含むデータが正しいデータではなくなります。HEMS や
NTP（☞ 32 ページ）との時刻同期により日時設定が変更されたときも同様です。
① グラフを表示する
ホーム画面で [ グラフ ] をタッチします。
現在日のグラフが表示されます。

経済モード運転中

01 月 01 日 12: 00

登録

お知らせ

50 %

＜＜＜ 放電

グラフ

画面オフ

設定

1.5kW

①

② 日付を切り替える[ 前日 ] と [ 翌日 ] をタッチして切り替えます。
③ ホーム画面に戻る[ 戻る ] をタッチします。
④ 特定の日付を選択する[ 日付選択 ] をタッチします。

充放電グラフ2016年 01月 01 日 分
電力量 [ kwh]

残量 [%]
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

3. 0
2. 0
1. 0
0. 0
1. 0
2. 0
3. 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8

残量戻る⑥ 入力した日付のグラフを表示する[ 決定 ] をタッチする。

充電

前日

放電

翌日

③

⑤ 日付を設定する日付の中で変更したい項目をタッチします。
数字キーをタッチして、新しい日時を入力します。
←／→をタッチすると、カーソルが移動します。
日付は、設置日から現在日の範囲で選択できます。
カーソルがある位置で [ 消去 ] をタッチして入力数
字を消すことができます。[ キャンセル ] をタッチするとグラフ画面に戻ります。

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

[時]

日付選択

②

④

日付選択
2016

年 1

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

.

←

月 1

日

⑤

消去

決定

→

⑥

キャンセル

（次ページに続く）

13

表示するデータがない日付では、右図を表示します。

充放電グラフ2016年 01月 01 日 分

表示できるデータがありません。

使い方

戻る

前日

翌日

日付選択

お知らせを確認する
蓄電ユニットや、室内リモコンの状態をお知らせします。
① お知らせリストを表示する
経済モード運転中
ホーム画面で [ お知らせ ] をタッチします。

お知らせ

登録

01 月 01 日 12: 00

50 %＜＜＜ 放電

グラフ

画面オフ

設定

1.5kW

①
01月01 日 12 :00② お知らせの内容を表示する
お知らせ リ ス ト
リストの中で表示したい項目をタッチします。リ
001. 2016/01/01 11:36 リ モコ ンをシ ャ ット ダウン …
②
ストには最大 100 件のお知らせを表示できます。 002. 2016/01/01 11:10 蓄 電池 メ ン テ ナ ン ス のお知…
003. 2016/01/01 10:23 リ モ コ ン のフ ァー ム ウ ェ ア …
未読のお知らせは黒で、既読のお知らせはグレーで表示されます。室内リモコン時刻未設定の場合は「----/--/-- --:--」で表示されます。

※お知らせが必要な状態から、お知らせのない状態に移行した時点で「お知らせが解除されました」とのメッセージが記録されます。

ホーム③ お知らせの内容が表示されるお知らせ[ リスト ] をタッチすると、リスト画面に戻ります。 2016/01/01 11:36 点検 コ ー ド : BC556
リ モコ ンをシ ャ ット ダウン しま した。

リスト

③

14

前へ

次へ

01月01 日 12:00

④ ホーム画面に戻る[ ホーム ] をタッチします。

お知らせ リ ス ト

01月01 日 12 :00

001. 2016/01/01 11:36 リ モコ ンをシ ャ ット ダウン …
002. 2016/01/01 11:10 蓄 電池 メ ン テ ナ ン ス のお知 …
003. 2016/01/01 10:23 リ モ コ ン のフ ァー ム ウ ェ ア …

④

使い方

ホーム

登録情報を確認する
蓄電システムに登録されている機器情報を確認します。
① 登録情報を表示する
経済モード運転中
ホーム画面で [ 登録 ] をタッチします。

01 月 01 日 12: 00

登録

お知らせ

50 %

＜＜＜ 放電

グラフ

画面オフ

設定

1.5kW

①

② 登録情報の 1 ページ目が表示される[ 前へ ] や [ 次へ ] をタッチすると、ページが切り替わります。（全 3 ページ）
以下の項目が表示されますが、蓄電システム動作に影響するものではありません。

登録情報01月01 日 12:00

蓄電ユニット 機種名

蓄電池情報

1/3

ESS-U2L2

製造番号IF-100001WCN

容量12.0kWh室内リ モコン 機種名

ESS-R3• 蓄電ユニット 機種名 / 製造番号

キャンセル

次へ

• 蓄電池情報 容量②• 室内リモコン 機種名• 設置日• 設置場所：屋外または屋内• 太陽光発電の有無：有または無• 太陽光発電の定格出力• 太陽光発電以外の発電装置の有無：有または無• 電気給湯器の有無：有または無• V2H の有無：有または無※• 郵便番号（変更可能）※ V2H : Vehicle to Home
EV（電気自動車）の大容量バッテリーから電気を取り出し、分電盤を通じて家庭の電力として使用できるシステム製品。

登録情報

01月01 日 12:00

設 置日2015 年

12 月

設置場所

屋外

太陽光発電有無有

太陽光発電の定格出力

5.0kW

太陽光以 外 の 発電装置

無

電気給湯器

無

次へ

前へ

30 日

2/3

キャンセル

②

15

運転モードを選ぶ
通常時の運転モードをお客様のお好みに合わせて選択してください。本書では、押し上げ設定「無」の場合を例にして説明しています。
※押し上げ設定の有無は、設置時に選択・設定します。設置・使用後、押し上げ設定の変更を行う場合は、電力会社と再契約を行い、蓄電用分電盤の交換や CT センサーの取り付け場所を変更する必要があります。
• 押し上げ設定「有」の場合
昼間の使用電力は蓄電池から供給されます。その間に発電している太陽光発電は売電に回すことができます。
• 押し上げ設定「無」の場合
昼間の使用電力は、太陽光発電から供給されます。不足分の電力は蓄電池から供給されます。
●●製品出荷時は [ 経済モード ] です。
● 押し上げ設定の「有」と「無」で、下表の運転モードを選んでいただけます。

自動運転モード

設定

手動運転モード

押し上げ設定「無」押し上げ設定「有」
経済モード（推奨）グリーンモード
深夜電力活用ピークカット充電放電
待機① 設定情報画面に切り替える[ 設定 ] をタッチします。

各運転モードの詳細は 18 ページを参照してください。

経済モード運転中

お知らせ

登録

01 月 01 日 12: 00

設定

50 %

＜＜＜ 放電

グラフ

画面オフ

1.5kW

①

② 運転モード種類を選択する
運転モードの [ 自動 ] または [ 手動 ] をタッチ
します。

設 定情報
運 転 モード手動

経 済 モード
非常時設定
ネットワークその他の項目運転停止

16

01 月01日 12:00
自動自動給電切換
OFF
使用する

使用しない

設定情報（詳細）ホーム②

③
自 動運転モード③ モードを変更する
設定したいモードをタッチします。
充放電時刻の設定については、「充放電時間を設定する」（☞ 23 ページ）を参照ください。

経 済 モード
グ リ ーン モード

充電開始時刻2305

停 止 時刻0659

放電開始時刻1000

停 止 時刻22

59④ 変更したモードを確定する[ 確定 ] をタッチします。

キャンセル

確定

④
⑤ 変更したモードを保存する[ はい ] をタッチします。

自動運転モード
運転モードを 経済モードに変更します。
充電開始時刻は23:05
充電停止時刻は06:59
放電開始時刻は10:00
放電停止時刻は22:59
です。

はい

設定

よろしければ、「はい」を押してください。

いいえ⑤⑥ ホーム画面に戻る[ ホーム ] をタッチします。

設 定情報
運 転 モード

01 月01日 12:00
自動手動

経 済 モード
非常時設定
ネットワークその他の項目
運転停止

自動給電切換
OFF
使用する

使用しない

設定情報（詳細）
ホーム

⑥

17

● 押し上げ設定「無」の場合の運転モード■ 経済モード（推奨）：■ グリーンモード：

充電を電気料金が割安な深夜時間帯に、放電を昼間の割高な時間帯に設定※することで、電気料金の節約が可能になります。放電の時間帯には、売電中は蓄電池から放電は行わず、買電中のみ同じ電力を放電します。
※ 充放電時間の設定（☞ 23 ページ）※ 太陽光発電システムがない場合も、経済モードを選択してください。

充電を電気料金が割安な深夜時間帯に、放電を昼間の電気料金が割高な時間帯に設定することで、電気料金の節約が可能になります。太陽光により発電した電力の余剰分※で蓄電池の充電を行います。
※ 蓄電池残量が 100 % の時は、余剰電力を売
電します。

設定

● 押し上げ設定「有」の場合の自動運転モード■ 経済モード（推奨）：■ グリーンモード：

充電を電気料金が割安な深夜時間帯に、放電を昼間の電気料金が高い時間帯に設定することで、電気料金の節約が可能になります。
充電・放電時間以外の不定時間帯※は、太陽光の発電がある場合のみ放電を行います。
※ 充放電時間の設定（☞ 23 ページ）※ 太陽光発電システムがない場合も、経済モードを選択してください。

しっかり

＊

発電が 10W 以上の場合に放電＊ 電力消費が蓄電池の定格 3.0 kW を超える場合は、不足分を太陽光発電で補います。
＊ 蓄電池容量がなくなった場合は太陽光発電で補います。
18

充電は太陽光の余剰分からのみ行います。
充電時間帯を太陽光発電を行う時間帯に設定し放電時間帯を太陽光発電を行わない時間帯に設定※することで、自家発電したものを優先的に使用する地産地消モードになります。
※ 充電時間帯を、太陽光発電を行う時間帯に設定しないと、一切充電できないので、注意してください。

■ 深夜電力活用：■ ピークカット：

充電を電気料金が割安な深夜時間帯に、放電を昼間の電気料金が高い時間帯に設定することで、電気料金の節約が可能になります。

設置時に指定した電力を超える場合は、超えている分を蓄電池から放電し、電力消費のピークをカット※します。放電時間帯を電力消費が多い時間帯に設定します。
※ ピーク抑制電力の初期設定値は、5 kW です。
設定値変更は、「設定情報（詳細）」（☞ 25ページ）から実施してください。

しっかり
＊

売電

設定

＊ 電力消費が蓄電池の定格 3.0 kW を超える場合は、不足分を太陽光発電で補います。
＊ 蓄電池容量がなくなった場合は太陽光発電で補います。

● 押し上げ設定「有」/「無」共通運転モード■ 充電：
時間帯に関係なく、蓄電池への充電のみを行い、家庭内負荷への電力供給（放電）を行わない設定です。蓄電池がフル充電状態になり次第、充電動作を終了します。動作終了後は待機状態になりま
す。

■ 待機：
時間帯に関係なく、充放電を行わないモードです。充放電を止めたい場合に設定します。通常は使用しません。

■ 放電：
時間帯に関係なく、蓄電池から家庭内負荷への電力供給（放電）のみを行い、蓄電池への充電を行わない設定です※。充電量がなくなり次第、放電を終了します。動作終了後は待機状態になります。
※ 押し上げ設定「無」の場合は、売電中は蓄電池からの放電は行いません。

※ 運転モードが手動運転モードに設定されている
時に、室内リモコンの電源を OFF したあと再度、室内リモコンを起動した場合は、自動運転モードに切り替わります。

※ 蓄電池が使用できなくなることを防ぐため、放電や待機に設定をした場合でも以下のとおりの動作を行います。
• 充電量が少なくなった場合は、直前に設定されていた自動運転モードの充電開始時刻から充電を開始します。
• 待機または放電に設定してから 24 時間経過後に、直前に設定されていた自動運転モードまたは充電に切り替わります。

19

非常時（停電時）の設定をする
もしも停電になったときのために、非常時設定や非常時安心設定をお客様のお好みに合わせて選択してください。
●●製品出荷時の設定は次のとおりです。
「非常時設定」：[ 自動給電切換 ]「非常時安心設定」：[OFF]① 設定情報画面に切り替える[ 設定 ] をタッチします。

経済モード運転中

お知らせ

登録

01 月 01 日 12: 00

設定

50 %

＜＜＜ 放電

グラフ

画面オフ

1.5kW

①
設定
② 非常時設定を選択する
設定したい項目をタッチします。

設 定情報
運 転 モード

01 月01日 12:00
自動手動

経 済 モード
非常時設定
ネットワークその他の項目OFF
使用する④ 変更した内容を確定する[ 確定 ] をタッチします。

ホーム

非常時設定

非常時運転モード

自動給電切換非常時安心設定

OFF

③

確定

④

20

使用しない

設定情報（詳細）運転停止③ 設定を変更する◀／▶をタッチします。

②

自動給電切換キャンセル

⑤ 設定を保存する[ はい ] をタッチします。

非常時設定
設定を確定しますか？

はい

いいえ

⑤

⑥ ホーム画面に戻る[ ホーム ] をタッチします。

設 定情報
運 転 モード

01 月01日 12:00
自動手動

経 済 モード
非常時設定
ネットワークその他の項目

OFF
使用する

使用しない

設定情報（詳細）
ホーム

設定

運転停止

自動給電切換⑥

非常時設定

次ページをご覧ください。

非常時安心設定

停電時に蓄電システムから非常時兼用コンセントへの給電ができるように、通常時の利用を指定蓄電池残量までに制限する設定です。指定蓄電池残量を下回ると給電を停止します。
指定できる蓄電池残量は 0(OFF)、30 %、40 %、50 %、60 %、70 % です。
蓄電池残量が設定値＋ 5% 以下の場合、誤作動防止のため、給電を開始しません。
（次ページに続く）

21

非常時設定について
注： 太陽光パワーコンディショナは、自動で自立出力の ON、OFF を行いません。
太陽光パワーコンディショナの「取扱説明書」に従って、停電直後、復電直後は操作してください。
自動給電切換設定

太陽光の発電電力と非常時兼用コンセントでの電力使用量から自動で設定を切り換えます。

太陽光給電設定

蓄電池給電設定

充電設定

発電電力は十分あるが、電力使用量が多い。

発電電力が小さい。

発電電力は十分あり、
電力使用量が少ない。

太陽光電池モジュール

太陽光電池モジュール

太陽光電池モジュール

設定
蓄電システム

非常時兼用コンセント

蓄電システム

非常時兼用コンセント

蓄電システム

非常時兼用コンセント• 自動給電切換設定は、太陽光給電設定、蓄電池給電設定、充電設定を太陽光の発電電力と負荷電力を判断しながら自動で切り換えます。最も利用しやすい設定です。
• 太陽光給電設定は、太陽光から非常時兼用コンセントに給電（最大 15 A：1500 W）を行います。
蓄電システムから非常時兼用コンセントへの給電、太陽光から蓄電システムへの充電は行いません。太
陽光の発電電力が小さい場合、家電製品を稼働できない場合があります。
• 蓄電池給電設定は、蓄電システムから非常時兼用コンセントに給電（最大 20 A：2000 W）を行います。
太陽光から蓄電システムへの充電、非常時兼用コンセントへの給電は行いません。
• 充電設定は、太陽光から非常時兼用コンセントへの給電（最大 15 A：1500 W）、蓄電システムへの充電を行います。
非常時兼用コンセントでの消費電力が大きいと、充電できない場合があります。太陽光の発電電力が小さい場合、非常時兼用コンセントへの給電、蓄電システムへの充電ともできない場合があります。

強制充電設定太陽光電池モジュール

蓄電システム 非常時兼用コンセント• 強制充電設定は、太陽光から蓄電システムへの充電のみ行います。非常時兼用コンセントへの給電は一切行われません。

22

充放電時間を設定する
通常運転時の充電開始 / 停止時刻、放電開始 / 停止時刻を、運転モードごとに設定できます。
●●製品出荷時の設定は次のとおりです。
「充電開始 / 停止時刻」：23:05 ～ 6:59
「放電開始 / 停止時刻」：10:00 ～ 22:59① 設定情報画面に切り替える[ 設定 ] をタッチします。

経済モード運転中

登録

お知らせ

01 月 01 日 12: 00

50 %＜＜＜ 放電

グラフ

画面オフ

設定

1.5kW

①

②
設 定情報

設定

② 運転モードを選択する[ 自動 ] をタッチします。

01 月01日 12:00

運 転 モード自動手動

経 済 モード
自動給電切換非常時設定

OFF

ネットワーク

使用しない

使用する

その他の項目

設定情報（詳細）ホーム

運転停止③ 設定を変更する

設定を変更したい項目の時刻をタッチします。

自 動運転モード
経 済 モード
グ リ ーン モード

充電開始時刻2305

停 止 時刻0659

放電開始時刻1000

停 止 時刻

22

59

確定

③

キャンセル

（次ページに続く）

23

④ 時刻を設定する
数字キーをタッチすると、新しい時刻が入力されます。
←／→をタッチすると、カーソルが移動します。
カーソルがある位置で [ 消去 ] をタッチして入力数字を消すことができます。[ キャンセル ] をタッチすると自動運転モード画面に戻ります。
変更を決定する⑤

充電時刻

充電開始時刻 23
7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

.

←

： 59

消去

⑤

決定

→

キャンセル

④

[ 決定 ] をタッチします。

⑥ 設定を確定する

停止時刻 6： 05

自 動運転モード[ 確定 ] をタッチします。

経 済 モード
グ リ ーン モード

充電開始時刻2305

停 止 時刻0659

放電開始時刻1000

停 止 時刻

22

59

設定

キャンセル

確定

⑥

⑦ 変更したモードを保存する[ はい ] をタッチします。

自動運転モード
運転モードを 経済モードに変更します。
充電開始時刻は23:05
充電停止時刻は06:59
放電開始時刻は10: 00
放電停止時刻は22:59です。
よろしければ、「はい」を押してください。

はい

いいえ

⑦

⑧ ホーム画面に戻る

設 定情報[ ホーム ] をタッチします。

運 転 モード

ネットワークその他の項目運転停止

停止時刻

放電開始時刻
停止時刻

24

手動

経 済 モード
非常時設定

充電開始時刻01 月01日 12:00
自動自動給電切換
OFF
使用する

使用しない

設定情報（詳細）ホーム⑧

蓄電池に充電するときの、開始 / 停止時刻を設定できます。深夜時間帯がお得です。
●●充放電の時間帯が重複しないように設定してください。また、開始 / 停止
時刻が同じにならないようにしてください。
蓄電池から電力供給するときの、開始 / 停止時刻を設定できます。深夜時間帯以外がお得です。
●●充放電の時間帯が重複しないように設定してください。また、開始 / 停止
時刻が同じにならないようにしてください。

※ 周囲温度が低い場合、蓄電池の特性上充電可能量が減少し、100 ％にならない場合がありますが故障ではありません。
※ 充電開始時刻を 23:05 より遅らせる、あるいは、充電停止時刻を 6:59 より前に設定すると、充電時間が不足し、100 ％充電にならない場合があります。

室内リモコンのタッチパネルや操作音の設定を変えるタッチパネルの画面の明るさや画面操作音などを、お好みで調整してください。
●●製品出荷時の設定は次のとおりです。
「画面オフ時間（分）」：[5]「操作音」：[ON]「画面明るさ」：[5]① 設定情報画面に切り替える[ 設定 ] をタッチします。

経済モード運転中

お知らせ

登録

01 月 01 日 12: 00

設定

50 %

＜＜＜ 放電

グラフ

画面オフ

1.5kW

② 設定情報（詳細）に切り替える[ 設定情報（詳細）] をタッチします。

設定

①

設 定情報

01 月01日 12:00

運 転 モード自動手動

経 済 モード
自動給電切換非常時設定

OFF

ネットワーク

使用する

その他の項目使用しない

設定情報（詳細）ホーム

運転停止③ 設定を変更する
設定したい項目をタッチします。
◀／▶をタッチすると、時間などが変更できます。
④ 設定を確定する[ 確定 ] をタッチする。
※契約容量設定の値が表示されますが、値はお客様では変更できません。

設定情報（詳細）
現在日時

01 月01 日 12: 00
2016/01/01

12: 005分

画面オ フ 時間
操作音

②

ON

③

OFF

画面 明るさ5

契約容量設定制限なし

ピーク抑制電力

5. 0kW

確定

キャンセル

④

※ピーク抑制電力は、押し上げ設定「有」の場合に表示されます。
（次ページに続く）

25

⑤ 変更した設定を保存する[ はい ] をタッチします。

設定情報（詳細）設定情報を確定しますか ？

はい

いいえ

⑤

⑥ ホーム画面に戻る[ ホーム ] をタッチします。

設 定情報
運 転 モード

01 月01日 12:00
自動手動

経 済 モード
非常時設定

設定

ネットワークその他の項目
運転停止

自動給電切換
OFF
使用する

使用しない

設定情報（詳細）ホーム⑥

画面オフ時間（分）タッチパネルを操作していない場合に、画面がオフするまでの時間（1 分～
10 分）を設定できます。

操作音

画面操作音を ON/OFF 設定できます。

画面明るさ

タッチパネルが見づらいと感じたとき、お部屋の明るさに合わせて、タッチ
パネルの明るさを 10 段階で設定できます。

契約容量設定ご家庭の契約アンペアまたは契約電力のブレーカ容量に対し、本システムの充電電力を調整するための設定です。
施工業者が設定します。お客様は変更できません。
※ 電力契約の変更により、設定値を変更する場合は、お買い上げの販売会社に相談してください。

ピーク抑制電力

ピークカット運転時にピーク抑制電力を超える買電電力を蓄電池から放電します。
押し上げ設定「有」の場合に表示され、ピークカットのみで機能する設定です。

※ 画面がオフした場合、タッチパネルにタッチすると画面が表示されます。

26

ネットワークの設定をする[ 通常お客様に設定していただく必要はありません。]
見守りサービスを利用する場合、インターネットに接続するため、IP アドレスおよび DNS サーバーの設定をしてください。
ネットワークの環境が無い状態でネットワークの設定を有効にした場合、IP アドレス等設定が間違っている場合、点検コード「BC551」が表示します。その場合、ネットワークの設定を見直してください。
● 出荷時はネットワークの設定が、「使用しない」になっています。
● 無線 LAN を利用する際には、無線 LAN アダプタ（無線 LAN 子機）が必要になります。
対応無線 LAN アダプタは、「planex 社製 GW-450D KATANA」「planex 社製 GW-450D2」、「planex、
社製 GW-450S」、「Buffalo 社製 WI-U2-433DM」、「Buffalo 社製 WI-U2-433DMS」、「I-O DATA
社製 WN-AC433UK」です。
■ ネットワークを使用する場合（有線）① 設定情報画面に切り替える[ 設定 ] をタッチします。

経済モード運転中② ネットワークを「使用する」を選択する[ 使用する ] をタッチします。

登録

設定

50 %

＜＜＜ 放電

グラフ

画面オフ

設 定情報

1.5kW
①

設定

お知らせ

01 月 01 日 12: 00

01 月01日 12:00

運 転 モード自動手動

経 済 モード
自動給電切換非常時設定

OFF

ネットワーク

使用する

その他の項目使用しない

設定情報（詳細）
ホーム

運転停止③ IP アドレスの設定方法を選択する
有線 LAN が選択されていることを確認して、[ 自動設定 ]、[ 手動設定 ] を選びタッチします。（有線 LAN が選択されていない場合は [ 有線 LAN]をタッチします。）● [ 自動設定 ] を選んだ場合は手順⑤の操作を行ってください。

②

ネットワーク設定
有線 / 無線選択

有線 LAN

無線 LAN

IP アドレス設定

自動設定

手動設定

PROXY 設定

ON

OFF

通信状態

確定

③

キャンセル

● [ 手動設定 ] を選んだ場合は手順④の操作を行ってください。
④ 各項目を入力する
各項目の箇所をタッチすると、キーボードが表示され入力できます。
確定時には [ 決定 ] をタッチします。

I P v 4 アドレス設定
IP アドレス

192.168.1.203

サブネットマスク255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ

192.168.1.1

優先 DNS

192.168.1.1

代替 DNS

192.168.1.1

決定

④

キャンセル

（次ページに続く）

27

ネットワークの設定をする つづき⑤ PROXY 設定を選択する● [ON] を選んだ場合は手順⑥の操作を行ってください。
● [OFF] を選んだ場合は手順⑦の操作を行ってください。

ネットワーク設定
有線 / 無線選択

有線 LAN

無線 LAN

IP アドレス設定

自動設定

手動設定

PROXY 設定

ON

OFF

通信状態

⑥ 各項目を入力する
各項目の箇所をタッチすると、キーボードが表示され入力できます。
確定時には [ 決定 ] をタッチします。

確定

キャンセル

P R O X Y 設定
PROXY アドレス
ポート番号

⑥

0

キャンセル

設定

決定

⑦ 設定を確定する[ 確定 ] をタッチします。
確定してよいか確認メッセージが表示されますので、[ はい ] をタッチします。

⑤

ネットワーク設定
有線 / 無線選択

有線 LAN

無線 LAN

IP アドレス設定

自動設定

手動設定

PROXY 設定

ON

OFF

通信状態

確定

キャンセル

⑦

■ ネットワークを使用する場合（無線）※ 無線 LAN アダプタ（無線 LAN 子機）が室内リモコンに接続されていないと、無線 LAN は選択できません。
無線 LAN アダプタを室内リモコン底面にある USB ポート（☞ 50 ページ）に接続してください。
① 設定情報画面に切り替える[ 設定 ] をタッチします。

経済モード運転中お知らせ② ネットワークを「使用する」を選択する[ 使用する ] をタッチします。

登録01 月 01 日 12: 00

設定

50 %

＜＜＜ 放電

グラフ

画面オフ

設 定情報
運 転 モード

1.5kW①

01 月01日 12:00
自動手動

経 済 モード
非常時設定
ネットワークその他の項目運転停止

28

自動給電切換
OFF
使用する

使用しない

設定情報（詳細）ホーム②

③ 無線 LAN を選択する[ 無線 LAN] をタッチします。

ネットワーク設定
有線 / 無線選択

有線 LAN

無線 LAN

IP アドレス設定

自動設定

手動設定

PROXY 設定

ON

OFF

通信状態

確定

③

キャンセル

④ 各項目を入力する● [ 手動 ] を選んだ場合、使用する無線 LAN ルー
ターの SSID の入力、ルーターで設定されている暗号化方式の選択、およびパスワード（セキュリティーキー）の入力を行ってください。
入力項目は、その箇所をタッチするとキーボードが表示され入力できます。

無線 LAN 設定
SSID

検索

④

手動

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
WEP

暗号化
パスワード

設定

● [ 検索 ] を選んだ場合、使用する無線 LAN ルー
ターの SSID を選択してください。また、ルーターで設定されている暗号化方式の選択、およびパスワード（セキュリティーキー）の入力を行ってください。パスワードは、その箇所をタッチするとキーボードが表示され入力
できます。

キャンセル

確定

無線 LAN 設定
SSID

検索

④

手動

none

暗号化
パスワード

確定時には [ 決定 ] をタッチします。

⑤ 設定を確定する[ 確定 ] をタッチします。
確定してよいか確認メッセージが表示されますので、[ はい ] をタッチします。

確定

キャンセル

ネットワーク設定
有線 / 無線選択

有線 LAN

無線 LAN

IP アドレス設定

自動設定

手動設定

PROXY 設定

ON

OFF

通信状態

確定

キャンセル

⑤

（次ページに続く）

29

ネットワークの設定をする つづき■ ネットワークを使用しない場合① 設定情報画面に切り替える[ 設定 ] をタッチします。

経済モード運転中お知らせ② ネットワークを「使用しない」を選択する[ 使用しない ] をタッチします。

登録01 月 01 日 12: 00

設定

50 %

＜＜＜ 放電

グラフ

画面オフ

設 定情報

1.5kW
①

01 月01日 12:00

運 転 モード自動手動

経 済 モード
自動給電切換非常時設定

OFF

ネットワーク

使用しない

使用する

その他の項目

設定

ホーム

運転停止

③ 設定を確定する[ はい ] をタッチします。

②

設定情報（詳細）

設定情報
ネットワークを使用しない設定にしますか？

はい

いいえ

③

④ ホーム画面に戻る[ ホーム ] をタッチします。

設 定情報
運 転 モード

01 月01日 12:00
自動手動

経 済 モード
非常時設定
ネットワークその他の項目運転停止

30

自動給電切換
OFF
使用する

使用しない

設定情報（詳細）ホーム④

ネットワーク接続の通信状態を確認する
ネットワーク接続の通信状態を確認できます。
① 設定情報画面に切り替える[ 設定 ] をタッチします。

経済モード運転中お知らせ② ネットワークを「使用する」を選択する[ 使用する ] をタッチします。

登録01 月 01 日 12: 00

設定

50 %

＜＜＜ 放電

グラフ

画面オフ

設 定情報

1.5kW
①

01 月01日 12:00

運 転 モード自動手動

経 済 モード
自動給電切換非常時設定

OFF

ネットワーク

使用する

その他の項目

②

設定

ホーム

運転停止

③ ネットワーク設定の「通信状態」を選択する[ 通信状態 ] をタッチします。

使用しない

設定情報（詳細）

ネットワーク設定
有線 / 無線選択

有線 LAN

無線 LAN

IP アドレス設定

自動設定

手動設定

PROXY 設定

ON

OFF

通信状態

確定

キャンセル

③

（次ページに続く）

31

ネットワーク接続の通信状態を確認する つづき④ 通信状態を確認する● [OK] の場合
ネットワークに接続できています。
[ 戻る ] をタッチし、ネットワーク設定画面に戻ります。
● [ 確認中 ] の場合
ネットワーク接続を確認しています。
少しお待ちください。

通信状態
ルーター接続 OK
NTP 接続
OK

12:00
12:00

見守り接続

12:00

OK

④

I P アドレス設定： 自動設定IP アドレス： 192.168.1.203： 255.255.254.0

サブネットマスク戻る

更新● [NG] の場合[ 更新 ] をタッチして、再度通信状態を確認してください。それでも [ ＮＧ ] の場合は [ 戻る ]をタッチし、ネットワーク配線、ルータ設定、室内リモコンのネットワーク設定を確認してください。
ネットワーク設定の確認は、「ネットワークの設定をする」（☞ 27 ページ）を参照ください。
設定※ [ ＯＫ ] または [ ＮＧ ] の場合、確認時刻も表示されます。
※ＮＴＰ：Network Time Protocol（ネットワーク・タイム・プロトコル）
ネットワークに接続される機器において、機器が持つ時計を正しい時刻へ同期するための通信プロトコル⑤ 設定情報画面に戻る
ネットワーク設定画面上で [ キャンセル ] をタッチします。

ネットワーク設定
有線 / 無線選択

有線 LAN

無線 LAN

IP アドレス設定

自動設定

手動設定

PROXY 設定

ON

OFF

通信状態

⑥ ホーム画面に戻る
ネットワーク設定画面上で [ キャンセル ] をタッチします。
その後、設定情報画面上で [ ホーム ] をタッチし
ます。

設 定情報
運 転 モードキャンセル⑤

01 月01日 12:00
自動手動

経 済 モード
非常時設定
ネットワークその他の項目
運転停止

32

確定

自動給電切換
OFF
使用する

使用しない

設定情報（詳細）ホーム⑥

日時の設定現在日時の設定ができます。
① 設定情報画面に切り替える[ 設定 ] をタッチします。

経済モード運転中

01 月 01 日 12: 00

登録

お知らせ

設定

50 %

＜＜＜ 放電

グラフ

画面オフ

1.5kW

①

② 設定情報（詳細）に切り替える[ 設定情報（詳細）] をタッチします。

設 定情報

01 月01日 12:00

運 転 モード自動手動

経 済 モード
自動給電切換

非常時設定

OFF
使用しない

使用する

その他の項目

設定情報（詳細）ホーム

運転停止③ 日時設定画面に切り替える[ 日時 ] をタッチします。
※ピーク抑制電力は、押し上げ設定「有」の場合に表示されます。

設定情報（詳細）

01 月01 日 12: 00
2016/01/01

現在日時

12: 00⑤ 日時を入力する（24 時間表示）
数字キーをタッチすると、新しい日時が入力されます。
←／→をタッチすると、カーソルが移動します。
カーソルがある位置で [ 消去 ] をタッチして入力数字を消すことができます。[ キャンセル ]をタッチすると設定情報（詳細）画面に戻りま
す。

③

5分

画面オ フ 時間
操作音

ON

OFF

画面 明るさ5

契約容量設定制限なし

ピーク抑制電力

5. 0kW確定④ 変更日時を選択する
変更したい日時をタッチします。

②

設定

ネットワーク

キャンセル

現在日時
2016

年 01 月 01 日

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

.

←

12 時 0

分

④

消去

確定

→

⑥

キャンセル

⑤

⑥ 変更した設定を確定する[ 確定 ] をタッチします。
33

⑦ 変更したモードを保存する[ はい ] をタッチします。

設定情報（詳細）設定情報を確定しますか ？

はい

いいえ

⑦

⑧ 設定情報画面に戻る[ キャンセル ] をタッチします。

設定情報（詳細）
現在日時

01 月01 日 12: 00
2016/01/01
5分

画面オ フ 時間
操作音

12: 00ON

OFF

画面 明るさ5

契約容量設定制限なし

ピーク抑制電力

5. 0kW

設定

キャンセル

確定

⑧

⑨ ホーム画面に戻る[ ホーム ] をタッチします。

設 定情報
運 転 モード

01 月01日 12:00
自動手動

経 済 モード
非常時設定
ネットワークその他の項目
運転停止

自動給電切換
OFF
使用する

使用しない

設定情報（詳細）ホーム⑨●●現在時刻は長年使用されると進みや遅れが生じることがあります。定期的に修正することをお勧めします。現在時刻に進みや遅れが生じると、割高な電気料金で充電を行ってしまう等の可能性があります。

34

こんなときはブザーが鳴ったときブザーが鳴ったときは、室内リモコンの画面に表示されたメッセージおよび「点検コードが表示された
とき」（☞ 41 ページ）の処置に従ってください。

機器から発生する音について以下の音は本製品の異常ではありません。
ジィージィー音

チリチリ音

製品内部の回路が動作するときに発生する音です。

チャリチャリ音
カチャ音

製品内部の機械部分が動作するときに発生する音です。
（運転開始時と、停止時に発生します）

ブーン音

ファンの音です。

●●聴覚感度が高い方にとって、運転時の高周波音は不快に感じる場合がありますが異常ではありません。

ブレーカが頻繁に落ちる場合
お買い上げの販売会社へご連絡ください。

契約電力を変更する場合
契約容量を変更する場合は、お買い上げの販売会社へご連絡ください。

非常時兼用コンセントのブレーカが頻繁に落ちる場合
接続している家電製品を減らしてください。

● ブレーカが落ちていないか確認してください。ブレーカが落ちている場合は、ブレーカを上げてください。
● 室内リモコンに点検コードが表示されている場合は、メッセージおよび「点検コードが表示されたとき」( ☞ 41 ページ）の処置に従ってください。
● 切替スイッチが「蓄電」側であることを確認してください。「系統」側の場合は「蓄電」側に変更してください。
●「停電時に蓄電池残量がゼロになってしまった場合」（☞ 36 ページ）を参照してください。太陽光発電がなく、蓄電池残量がゼロの場合は、非常時兼用コンセントを利用することはできません。
● 上記要因でない場合、故障の可能性があります。お買い上げの販売会社へご連絡ください。

点検とアフターサービス

非常時兼用コンセントが使用できない場合

室内リモコンの画面が表示されない場合
室内リモコンが故障している可能性があります。お買い上げの販売会社へご連絡ください。
停電時、太陽光発電がなく、蓄電池残量がゼロの場合は、室内リモコンの画面は表示されません。
蓄電池残量を確認してください。ゼロの場合、「停電時蓄電池残量がゼロになってしまった場合」（☞ 36 ページ）の処置を行っても室内リモコンが表示されない場合は、お買い上げの販売会社へご連絡ください。

35

こんなときは つづき100％まで充電できない場合● 充電時間帯に他の家電製品（電気温水器、床暖房など）を多く使っている場合、電力契約によっては、充電できる電力が不足し、100% まで充電できない場合があります。その場合は、電力契約の見直しなどについて、お買い上げの販売会社にご相談ください。
● 充電時間が短い場合、100% まで充電できない場合があります。「充放電時間を設定する」( ☞ 23 ページ ) を参照してください。

停電時に充放電できない場合
蓄電池ユニットの「非常時運転モード」が「強制充電設定」になっている場合、蓄電池ユニットから放電することはできません。「自動給電切換設定」に設定してください。

停電時に蓄電池残量がゼロになってしまった場合● 停電時に蓄電池残量がゼロになってしまった場合には、蓄電システムが停止します。その場合、室内リモ
コン画面は真っ暗になり、画面をタッチしても何も表示されません。
停電状態で、室内リモコンの電源が入っていない場合は、下記の操作を行ってください。
太陽光発電の自立運転が可能な場合「停電時の使い方」( ☞ 12 ページ）と同様に、太陽光発電を自立運転に切り替えます。太陽光発電から蓄電システムに電力が供給されると、室内リモコンの電源が入ります。
1. 太陽光パワーコンディショナの「取扱説明書」に従って、太陽光発電を自立運転に切り替えてください。
2. 電力が太陽光から供給されると、室内リモコンが操作できるようになりますが、下記のメッセージが表示されるので、①の [ 非表示 ] ボタンをタッチして、メッセージを閉じてください。
3. 非常時設定を「自動給電設定」または「強制充電設定」にしてください。
※「強制充電設定」の間は、非常時兼用コンセントには一切電気が供給されませんが、蓄電池残量がゼロのため、十分な電力が充電できるよう、可能な限り「強制充電設定」を選択してください。
※ 室 内 リ モ コ ン 上 に 点 検 コ ー ド が 表 示 さ れ た 場 合 に は、「 点 検 コ ー ド が 表 示 さ れ た と き 」（☞ 41 ページ）の処置に従ってください。
点検 コ ード

BF404

点検とアフターサービス

充電をお願い します
蓄電池の電圧が低下して い ます。
蓄電池保護のため、運転モードを充電に設定 し、 至急充電して く ださ い。

太陽光発電の自立運転ができない場合
停電の復旧後、下記の操作を行ってください。

非表示

・ 停電状態から復電し、上記の画面が表示された場合には、下記の操作を行ってください。
1. ①の [ 非表示 ] ボタンをタッチして、メッセージを閉じてください。
2.「運転モードを選ぶ」( ☞ 16 ページ）に従い、「充電」を選択し、十分に充電を行ってください。
「充電」に設定しない場合でも、「経済モード」、「グリーンモード」、「深夜電力活用」、「ピークカット」が設定されていれば、充電時間帯に自動で充電を行います。
・ 停電状態から復電し、下記の画面が表示された場合には、メッセージに従って、現在時刻を設定してください。
1. 日時設定の画面に切り替える① [ 非表示 ] ボタンをタッチして、メッセー
ジを閉じてください。
2.「日時の設定」( ☞ 33 ページ）に従い、日時の設定を行ってください。

点検 コ ード

BF517

日時設定をお願い します
停電のため日時の設定がク リ アされ ました。
非表示を 押 してメッセージを閉じ、日時の再設定を して く ださ い。

非表示

36

①

①

長期不在の場合● 長期不在にする場合は、運転モードを「経済モード」、「グリーンモード」、「深夜電力活用」、「ピーク
カット」、「充電」のいずれかに設定し、蓄電分電盤の蓄電システム用ブレーカと住宅分電盤の「契約ブレー
カ」は「ON」の状態で維持してください。
※ 非常時兼用コンセントに接続されている家電製品を含め、家電製品に電気を供給したくない場合は、住宅用分電盤内の「主幹ブレーカ」を「OFF」に、「切替スイッチ」を「蓄電」側から「系統」側に切り替えてください。
分電盤、ブレーカの配置例

契約ブレーカ

主幹漏電ブレーカ

主幹漏電ブレーカは各機器のブレーカの隣に配置しています。

ブレーカ「OFF」にしてもよい箇所

太陽光発電専用漏電ブレーカ

系統

切替スイッチ

蓄電システム用ブレーカ

蓄電

蓄電システムを停止させる場合● 分電盤内あるいは横の非常時兼用コンセント用切替スイッチを「系統」側にしてください。

点検とアフターサービス● 蓄電システム用ブレーカ、契約ブレーカを「OFF」する場合には、運転停止作業をした上で２週間以内
としてください。
※ 蓄電システム用ブレーカ、契約ブレーカを「OFF」の状態で、２週間を超えて放置されると、蓄電池残量が減り、過放電となるため、蓄電池が使用できなくなる可能性があります。

※ 蓄電システムが停止すると、非常時兼用コンセントへは給電されません。必ず、「系統」側への切り替えを行ってください。
スイッチを上にあげて、「系統」側に切り替える。
系統

蓄 電※ 故障時以外は、契約ブレーカ、主幹漏電ブレーカおよび、蓄電システム用ブレーカを「OFF」にしないでください。長期間放置されると蓄電池が充電されないため、使用できなくなる可能性があります。蓄電システム用ブレーカを「OFF」にしたまま、長期間放置される場合は、お買い上げの販売会社にご連絡くだ
さい。

切替スイッチ37

室内リモコンから蓄電システムを停止するには、下記の手順で行います。
① 設定情報画面に切り替える[ 設定 ] をタッチします。

経済モード運転中

登録

お知らせ

01 月 01 日 12: 00

設定

50 %

＜＜＜ 放電

グラフ

画面オフ

1.5kW

①

② 運転停止を選択する[ 運転停止 ] をタッチします。

設 定情報

01 月01日 12:00

運 転 モード

自動手動

自動給電切換非常時設定

OFF

ネットワーク

使用する

その他の項目使用しない

設定情報（詳細）
ホーム

運転停止

②

③ 運転停止を確定する[ はい ] をタッチします。

運転停止
運転を停止しますか？

点検とアフターサービス

はい

いいえ

③

④ 室内リモコンを OFF にするメッセージに従い、室内リモコンのスライ
ドスイッチを「OFF」にします。
※運転停止しない場合は [ 戻る ] をタッチし
ます。

停止処理
蓄電システムの電源を切る場合は、リモコンのスライドスイッチを OFF してください。
その後、画面のメッセージに従って蓄電システム用ブレーカを OFF にしてください。
蓄電システムの電源を切らない場合は、「戻る」を押してください。
戻る④⑤ ブレーカを「OFF」にする
室内リモコンの画面が消えた後に蓄電シス
テム用ブレーカを「OFF」にします。
（分電盤内に「蓄電システム用ブレーカ」のシールが貼ってあります。）

38

蓄電システムの停止処理中です。
このメッセージ画面が消えたら蓄電システム用ブレーカを切ってください。

蓄電システムを起動させる場合停止した蓄電システムを起動するには、以下の手順で行います。

① ブレーカ・室内リモコンを「ON」にする
蓄電システム用ブレーカを「ON」にした
あと、室内リモコンのスライドスイッチを「ON」にします。

蓄電リモコン起動中です。
しばらくお待ちください。
（ この画面中は電源を切らないでください ）※右の画面表示中は電源を切らないでください。

② 設定情報画面に切り替える[ 設定 ] をタッチします。

停止中

01 月 01 日 12: 00

50 %

お知らせ

登録

設定

0.0kW

グラフ

画面オフ

②

③ 運転開始を選択する[ 運転開始 ] をタッチします。

設 定情報

01 月01日 12:00

運 転 モード自動手動

経 済 モードOFF

ネットワーク

使用する

その他の項目使用しない

設定情報（詳細）
ホーム

運転開始

③

④ 運転開始を確定する[ はい ] をタッチします。

点検とアフターサービス

自動給電切換

非常時設定

運転開始
運転を開始しますか？
前回設定していた運転モードで運転を開始します。

はい

いいえ

④

39

⑤ ホーム画面に戻る[ ホーム ] をタッチします。
その後、分電盤内あるいは横の非常時兼用
コンセント用の切替スイッチを「蓄電」側に切り替えます。
なお、切り替え時に非常時兼用コンセントに接続された家電製品への給電が一瞬、遮断されますので家電製品の電源を「OFF」にしてから切り替えを行ってください。

設 定情報
運 転 モード

01 月01日 12:00
自動手動

経 済 モード
非常時設定
ネットワークその他の項目
運転停止

自動給電切換
OFF
使用する

使用しない

設定情報（詳細）ホーム⑤

風水害または地震時の対応
風水害時に水没のおそれがあるときは、あらかじめ蓄電システムの運転を停止（☞ 37 ページ）させて蓄電システム用ブレーカを「OFF」※にしてください。
また、水没した場合には、蓄電システムを停止させて蓄電システム用ブレーカを「OFF」にした状態で販売会社までご連絡ください。
地震の場合は、被害状況に応じて、販売会社までご連絡ください。
また、蓄電ユニットが転倒した場合には、蓄電システムを停止させて蓄電システム用ブレーカを「OFF」にした状態で販売会社までご連絡ください。
※ 蓄電システム用ブレーカを「OFF」にした場合は、必ず、切替スイッチを「系統」側にしてください。

点検とアフターサービス
40

点検コードが表示されたとき（点検ランプが点滅しているとき）
点検コードが表示されたときは、本製品の故障が考えられます。次の表に従って処置してください。弊社専用ダイヤルもしくは、お買い上げの販売会社に連絡していただく際には、画面に表示される機種名、製造番号、点検コードもご連絡ください。
点検 コ ード

BE105

蓄電システムが安全のため自動停止しました。
電気機器に異常の無い事を確認し、下のボタンで再起動してください。
自動停止を繰り返す場合は、 取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡 ください。
ESS-U2L2
機種名:
IF-100001WCN
製造番号
:

消音

再起動

[ 再起動 ] をタッチすると、蓄電システムを再起動します。
非表示[ 非表示 ] をタッチすると、30 秒間点検コードを非表示にします。
[ 消音 ] をタッチすると、ブザー音が止まります。

※ 点検コードが出た状態で放置しないでください。
過放電の状態となり、電池交換（有償）となることがあります。

■ 点検コードの内容と処置
点検コード

処置

充放電時刻重複充放電時刻が重複 または開始時刻と終了時刻が重複しているため設定できません。

時間帯の重複がないように再設定
してください。
（☞ 23 ページ）

点検コード BExxx
蓄電システムが安全のため自動停止しました。
取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡ください。

分電盤内あるいは横にある切替ス
イッチを「系統」にし、お買い上げの販売会社にご連絡ください。

点検コード BExxx
自動停止を繰り返す場合は、お蓄電システムが安全のため自動停止しました。
買い上げの販売会社 にご連絡く
電気機器に異常の無い事を確認し、下のボタンで再起動してください。
ださい。
自動停止を繰り返す場合は、取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡ください。

点検コード BFxxx
蓄電システムが自動停止しました。
安全確認後、自動的に復帰します。
自動停止を繰り返す場合は取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡ください。

自動停止を繰り返す場合は、お買い上げの販売会社 にご連絡く

ださい。

点検コード BF517
日時設定をお願いします
停電のため日時の設定がクリアされました。
非表示を押してメッセージを閉じ、日時の再設定をしてください。

メッセージに従い、日時設定を行ってください。
（☞ 33 ページ）

点検コード BC417
蓄電システム点検
蓄電システムの点検が必要です。
取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へお早めにご連絡ください。

お買い上げの販売会社にご連絡ください。

点検とアフターサービス

点検コード BE202
蓄電システムが安全のため自動停止しました。
電気機器に異常の無い事を確認し、下のボタンで再起動してください。
自動停止を繰り返す場合は、取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡ください。 掃除機、電子レンジ、ドライヤー、ヒーター等、消費電力の大きい
点検コード BE203
機器のご使用はお控えください。
特定出力電力オーバー
非常時兼用コンセント / スイッチの接続機器が規定電力を超えたため、給電を停止しました。
接続機器を減らした後、再起動を押して蓄電システムを再起動してください。
掃除機、電子レンジ、ドライヤー等、消費電力の大きな機器の使用は避けてください。

■ 温度による動作について

本体内の温度センサーが、－ 20 ℃未満または +55 ℃以上を感知すると、室内リモコンに下記メッセー
ジが表示され、ブザー音が鳴ります。
「蓄電システムが自動停止しました。安全確認後、自動的に復帰します。自動停止を繰り返す場合は取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡ください。 点検コード BF405」
エラー解除等の操作の必要はありません。
－ 15 ℃以上または +50 ℃未満になると自動的に復帰します。

41

● 停電時あるいは復電時に下記のメッセージが表示された時には、「停電時に蓄電池残量がゼロになってしまった場合」( ☞ 36 ページ ) に従い、充電を行ってください。
「蓄電池の電圧が低下しています。蓄電池保護のため、運転モードを「充電」に設定し、至急充電してください。点検コード BF404」

お知らせの内容
お知らせを確認（☞ 14 ページ）した場合のリモコンメッセージの内容は、41 ページの点検コード以外に以下の内容があります。
お知らせ

点検とアフターサービス
42

リモコンメッセージ

内容

点検コード BC096
運転停止中運転が停止されました。

蓄電システムが停止となった場合に記録されます。

点検コード BC097
蓄電池メンテナンスのお知らせ
蓄電システムの性能維持のため定期的な自動メンテナンスを実行しています。
実行中は、通常とはことなる運転をおこないますが、終了するまで、そのままお待ちください。終了後は、自動的に通常の運転モードに戻ります。

自動メンテナンス実行時に記録されます。
メンテナンスモードについては 44 ページを参照してください。

点検コード BC417
蓄電システム点検
蓄電システムの点検が必要です。
取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へお早めにご連絡ください。

蓄電池の充電可能容量が 50 % を下回った場合に記録されます。
そのままご利用可能ですが、保証書記載内容を満たしている場合、無償交換を行います。
お買い上げの販売会社にご連絡ください。

点検コード BC550
蓄電システムの確認が必要です。
繰り返しメッセージがでる場合は、取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡ください。

室内リモコンと蓄電システム本体との通信ができなかった場合に記録されます。
繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売会
社にご連絡ください。

点検コード BC551 もしくは BC562
ネットワーク通信に障害が発生しております。
ネットワーク配線、ルータ設定等をご確認ください。
この点検メッセージが続く場合は、取扱説明書の説明に従って本リモコンをリセットしてください。

ネットワーク通信に障害がある場合に記録されます。
ネットワーク配線、ルータ設定、室内リモコンのネットワーク設定を確認してください。

点検コード BC554
リモコンのソフトウェアを更新しました。

インターネット経由で室内リモコンのソフトウェ
アが更新された場合に記録されます。
そのままご利用ください。

点検コード BC556
リモコンをシャットダウンしました。

室内リモコンの電源スイッチを「OFF」に設定した場合に記録されます。

お知らせ
お知らせが解除されました。

お知らせが必要な状態から、お知らせの無い状態に移行した場合に記録されます。

放電中の動作について
電力会社との取り決め※ 1 により、蓄電システムは放電中であっても微量電力を買電しています。※ 2※ 1 太陽光発電システムと異なり、送電線へ電力を逆流させない決まりとなっています。
※ 2 負荷容量が 100 W 未満の場合および負荷容量と太陽光発電容量が均等になる場合、室内リモコン表示が放電と待機で繰り返し切り替わることがあります。

室内リモコンのリセット● 室内リモコンのマイコンをリセットすることができます。室内リモコンが動かなくなったときにのみ、
以下の手順で行ってください。
① 室内リモコンの左側面にある電源スイッチをオフにしてください。数秒で室内リモコンがオフ状態になった場合には、リセットボタンを押す必要はありません。
② ①において電源がオフにならなかった場合には、電源ス
イッチをオフのままでペン先などでリセットボタンを押してください。
再度ご使用の場合は、電源スイッチをオンにしてください。

電源

充電/放電 太陽光発電

自立運転

点検

リセット

ペン先などでリセットボタンを押す
点検とアフターサービス
43

蓄電池のメンテナンスモードについて●●メンテナンスモードとは、蓄電池を自動的に点検するモードです。終了するまでそのままでお待ちください。
蓄電システムの性能維持のために、年 1 回（６月）自動でメンテナンスモードを実行します。
メンテナンスモード実行時に [ お知らせ ] をタッチすると、室内リモコンに内容が表示されます。
メンテナンスモード運転中

お知らせ

06 月01 日 12:00

06 月01 日 12:00

2016/06/01 12:00

点検コード : BC097

蓄電池メンテナンスのお知らせ>>> 充電

お知らせ

登録

設定

50% 1.0kw

蓄電システムの性能維持のため、定期的な自動メンテナンスを実行しています。
実行中は、通常とは異なる運転をおこないますが、終了するまで、そのままお待ちください。終了後は、自動的に通常の運転

グラフ

リスト

画面オフ

前へ

次へ

「充放電時間を設定する」（☞ 23 ページ）で設定されている充電時間帯に充電を行い、その後、設定している通常運転モードで、時間帯に関係なく、蓄電池から放電を行います。メンテナンスモード終了後は、
通常モードに戻ります。
※ 電池性能維持のため、メンテナンスモードの画面が現れたら、メンテナンスモードが終了し通常モードの画面に変わるまで、モード変更の操作はお控えください。
※ メンテナンスモード実行中も、普段と同じように、家電製品をお使いいただけます。
※ メンテナンスモード実行中も、運転モード「放電」・「充電」への変更は可能です。（メンテナンスモード
はキャンセルされます）※ メンテナンスモード実行中は、お客様の意図しない動作をすることがあります。
※ メンテナンスモードでは、蓄電池残量 100 % まで充電した後、0 % まで放電を行います。
※ 11 回連続してメンテナンスモードがキャンセルされると、9 月に再実行されます。

キャンセルされる条件
点検とアフターサービス• 運転モード「放電」、「充電」に変更した場合• 停電発生時• 点検コード発生時（BExxx もしくは BFxxx）• 蓄電池温度が 10 ℃未満または 50 ℃以上になった場合※メンテナンスモードが連続してキャンセルされると、性能が維持できず動作しなくなる場合があります。
お知らせ

01 月01 日 12:00

2016/01/01 12:00

蓄電システム点検

点検コード : BC417

蓄電システムの点検が必要です。
取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へ
お早めにご連絡 ください。
ESS-U2L2
機種名:
IF-100001WCN
製造番 号
:
リスト

前へ

※ [ お知らせ ] をタッチして左のメッセージが表示された場合には、お買い上げの販売会社にご連絡ください。

次へ※ ご家庭の消費電力量が少ない場合は、メンテナンスモードが終了するまで数日かかることがあります。
※ メンテナンスモード時は蓄電池の性能を維持するために、約 100 W 以上の一般家庭負荷が必要となります。

メンテナンスモード実施日• メンテナンスモードは 6 月 15 日～ 30 日の期間内で実施されますが、製造番号により実行日が異なります。
実行日は下記方法で算出することができます。
算出方法：製造番号の数字部分下 2 桁÷ 16 の余りに +15
44( 算出例 )① IF-100002WCN( 製造番号 )：02 ÷ 16=0 余り 2 ⇒ 2+15=17 ⇒ 6 月 17 日に実行
② IF-100052WCN( 製造番号 )：52 ÷ 16=3 余り 4 ⇒ 4+15=19 ⇒ 6 月 19 日に実行
• 9 月に再実行となった場合は、9 月 1 日～ 16 日の期間内で実施され、実行日は下記方法で算出することができます。
算出方法：製造番号の数字部分下 2 桁÷ 16 の余りに +1( 算出例 )
① IF-100004WCN( 製造番号 )：04 ÷ 16=0 余り 4 ⇒ 4+1=5 ⇒ 9 月 5 日に実行
② IF-100038WCN( 製造番号 )：38 ÷ 16=2 余り 6 ⇒ 6+1=7 ⇒ 9 月 7 日に実行

ソフトウェアの更新
お持ちの蓄電システムにおきまして、ソフトウェアの更新が必要な場合、ソフトウェア更新画面が表示されます。画面の指示に従って操作し、必ず更新してください。
※ 更新開始画面はソフトウェアの内容に従って適宜、下記の説明画面例と異なります。

● 更新を行う場合① [ 更新開始 ] をタッチして、更新を開始してください。

■例：ソフトウェア更新の画面
ソフトウェア更新※ すぐに更新を行わない場合は、[ 後で更新 ] をタッチしてください。
改めてソフトウェア更新画面が表示されたときに、必ず更新してください。
※ 更新内容によっては、本画面を表示せず自動的に更新が始まる場合があります。

※ 更新作業が終了後、自動的に室内リモコンが再起動します。
※ 更新中に中止する場合は、[ 中止 ] をタッチしてください。更新を中断できます。
改めてソフトウェア更新画面が表示されたときに、必ず更新してください。
③ 更新完了の画面が表示されますので、[ ホーム ]をタッチして、ホーム画面に戻ってください。
※ 更新内容によっては、本画面を表示しない場合があります。

①

②

更新開始

後で更新

点検とアフターサービス② 更新中の画面が表示されますので、そのままお待ちください。

蓄電システムのソフトウェアを更新してください。
「更新開始」を押すと今すぐ更新を開始します。
※ソフトウェアの更新には、最大＊＊分程度かかります。
更新中は蓄電システムの充放電および発電が停止します。
更新内容を確認する場合は、下にスクロールして確認してください。

ソフトウェア更新
蓄電システムのソフトウェアを更新中です。
更新終了のメッセージが表示されるまでお待ちください。
※ソフトウェアの更新には、最大＊＊分程度かかります。
更新中は電源を落とさないでください。
更新済：＊＊％
中止

ソフトウェア更新
蓄電システムのソフトウェアの更新が完了しました。

ホーム

③

45

● 更新中に停電した場合① ソフトウェア更新中断画面が表示されます。

①※ ソフトウェア更新には蓄電ユニット（パワーコンディショナ）用のソフトウェアの更新と、室内リモコン用のソフトウェアの更新があり、室内リモコンの更新の場合は、更新中に停電してもソフトウェア更新中断画面は表示されません。停電にかかわらず更新を続けます。

② 停電復電後、しばらくしてソフトウェア更新画
面が表示され自動的に更新作業を再開します。

ソフトウェア更新中断
蓄電システムのソフトウェアの更新中に停電が発生しました。
停電復帰後、更新が再開されます。

ホーム②

ソフトウェア更新
蓄電システムのソフトウェアを更新中です。
更新終了のメッセージが表示されるまでお待ちください。
※ソフトウェアの更新には、最大＊＊分程度かかります。
更新中は電源を落とさないでください。
更新済：＊＊％
中止③ ソフトウェア更新完了の画面が表示され、更新が完了しましたら [ ホーム ] をタッチして、ホーム画面に戻ってください。

点検とアフターサービス
46

ソフトウェア更新
蓄電システムのソフトウェアの更新が完了しました。

ホーム③

補助金に関するご注意
購入時に補助金の交付を受けた方● 設置時から一定期間の使用が義務付けられています
補助金の支給を受けて本製品を購入した場合、設置時から一定期間は、本製品を適正にご使用していただく
必要があります。設置時から期間内に修理が必要になった場合は、お買い上げの販売会社にご連絡ください。

点検とアフターサービス
47

保証とアフターサービス
保証について保証については保証書の内容をよくお読みください。
保証書は、弊社または販売会社からお渡ししますので、必ず販売会社名、引渡日等の記入をお確かめになり大切に保管してください。
※ 上記の記載がない場合には無効となることがあります。

アフターサービスについて●●ご不明な点や修理に関するご相談は修理に関するご相談ならびにご不明な点は、販売会社にお問い合わせください。販売元専用ダイヤルがご利用いただけない場合は、下記のニチコンサービスセンターまたはお客様窓口にご連絡ください。

●●修理を依頼されるとき修理を依頼される場合、次のことをお知らせください。
• お買い上げ時期• 装置の型式と製造番号（装置側面の定格ラベルに表示）• 故障の状況（点検コード、故障発生時の時間と天候など）●●補修用性能部品の最低保有期間• 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
• 装置の補修用性能部品の最低保有期間は販売終了後、本体 15 年、室内リモコン 5 年です。

●●移設等で機器を一時保管される場合は屋内（湿気の少ないところ）に保管してください。
• お客様ご自身では移設を行わないでください。

点検とアフターサービス

ニチコン株式会社
電話：
故障した場合の連絡先

サービスセンター
03-5212-9211

ファックス： 03-5211-2153
平日：9 時～ 20 時、
土・日・祝日・休業日：9 時～ 18 時

ニチコン株式会社

お客様窓口

製品の使用方法等に関する

電話：

0120-215-086

お問い合わせ先

メール： info-ess@nichicon.com
平日：9 ～ 17 時、土日祝日休業日は除く

48

仕様
型番

ESS-U2L2
W1060 × H1250 × D300 mm（蓄電ユニット：ESS-U2L2）

外形寸法

W170 × H140 × D23.1 mm（室内リモコン：ESS-R3）
226 kg（蓄電ユニット）：ESS-U2L2

質量

蓄電池

系統連系運転時定格

蓄電システム自立出力定格320 g（室内リモコン）：ESS-R3
定格容量

12 kWh搭載された蓄電池の総容量（注 1）（注 2）

種類

リチウムイオン蓄電池

電池構成

１モジュール当り８直列１並列、
全 6 モジュール直列構成

定格電圧DC117.76 V（入力電圧範囲：DC129.6 V ～ DC196.8 V）

定格出力

3.0 kW ± 5 ％

定格出力電圧

AC202 V（単相 2 線式、ただし接続は単相 3 線式）

出力電圧範囲AC202 V ± 20 V

定格周波数

50 または 60 Hz

蓄電パワーコンディショナ

放電時電力変換効率：94 ％（温度 25 ± 2 ℃、蓄電池定格電圧時）

単体定格時電力変換効率

充電時電力変換効率：94 ％（温度 25 ± 2 ℃、蓄電池定格電圧、CC=16 A 時）

出力基本波力率

約 1（定格出力時）

出力電流歪率

総合電流歪率 5 %、
各次電流歪率 3 % 以下（定格出力時）

不要輻射

VCCI クラス B 準拠

最大出力

2.0 kVA ± 5 ％

出力電流

最大 20 A

出力電気方式

単相 2 線式

定格出力周波数50 または 60 Hz

出力周波数精度

定格周波数に対し± 1 % 以内
（温度 25 ± 2 ℃）

インバータ変換方式
主回路方式

連系運転時：自励式電圧型電流制御方式
自立運転時：自励式電圧型電圧制御方式

スイッチング方式

正弦波 PWM 方式

絶縁方式

非絶縁トランスレス方式

冷却方式

強制空冷方式

注１)

その他

蓄電池容量は単電池 ( セル）の容量合計を示します。
使用開始時に実際に使用できる充放電量は、概ね蓄電池容量の約 92 % が目安（※）となります。
※ 製品タイプより「パワーコンディショナーの変換ロス」「耐久性向上のための蓄電池使用料の制限」等が異なるため
注２） 蓄電池は経年劣化により容量が徐々に減少します。
ただし、製品タイプや、充放電の頻度・使用環境（温度等）などにより、劣化の仕方（※）は異なります。
※ 例１：毎年、ほぼ均一に減少する場合
例２：使用開始当初の減少はやや大きいが、その後は安定して減少しにくくなる場合等

49

外形寸法
単位：（mm）

蓄電ユニット天面

フロントパネル

1060

300

1250

メンテナンスパネル

正面

左側面

右側面

底面

室内リモコン

天面
170

23.1

リモコンコネクタ

リモコン

140

ON

充電/放電 太陽光発電

自立運転

点検

ニチコン株式会社LAN

電源スイッチ（スライドスイッチ）

未使用

左側面

正面

USB1

右側面

裏面

LAN コネクタ

USB2

USB ポート

底面

その他
50

MADE IN JAPAN

リセット

OFF

電源

室内リモコン
TYPE ESS-R3
No *****************
MAC ****************

未使用コネクタ

未使用

LAN コネクタ部※未使用コネクタ部分は、本システムでは使用しません。
何も接続しないでください。

ソフトウェアライセンスについて●●Ubiquitous ECHONET Lite ライセンス
本製品は、株式会社ユビキタスが権利を保有するソフトウェアプログラムを使用しております。

Ubiquitous ECHONET Lite

Ubiquitous ECHONET Lite
Copyright© Ubiquitous Corp. All rights reserved.

●●GPL/LGPL のライセンス
本製品は、一部に GPL/LGPL の適用オープンソースを使用しており、これらのオープンソースに限っては、
GPL/LGPL の定めに従い、入手、改変、再配布の権利がお客様にあることをお知らせします。
オープンソースとしての性格上、著作権による保証はなされておりませんが、本製品については保証書記載の条件により、弊社による保証がなされています。
GPL/LGPL のライセンスについては、http://www.nichicon.co.jp/products/ess/support.html をご覧ください。

その他
51

京都市中京区烏丸通御池上る 〒 604-0845
http://www.nichicon.co.jp

LV43525-11-R