工事店様用ZMPMC

全 量 買 取 向 け

モバイルパックマルチコネクト＜パワコン接続タイプ＞［太陽光発電遠隔モニタリングサービス］

パワーコンディショナ－SV センサ間
通信ケーブル加工マニュアル
新電元製 パワーコンディショナ【SOLGRID PVS-C シリーズ】用 Ver1.2<PCS メーカ><PCS 型式>
対象型式：
PVS010T200C
PVS9R9T200C

SV センサ設定ツール 設定内容
新電元
「SOLGRID シリーズ PVS□□□」注意事項
パワーコンディショナについての詳細な手順は、パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルに従ってください。なお、改訂などによりメーカ取扱説明書、施工・保守マ
ニュアルの内容に変更が生じた場合など、本マニュアルの内容と異なる場合は、パワーコンディショナメーカ側の内容に従って施工してください。
通信ケーブルは、施工者様の責任において作成くださいますようお願いいたします。
誤った方法で施工した場合に、モバイルパック、パワーコンディショナ、その他周辺機器の故障などの異常が生じましても、当社はいっさいの責任を負いかねます。

1.目的
エコめがねモバイルパックマルチコネクト（以下 モバイルパックＭＣ）をご利用いただくにあたって、「パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブル」の作成・施工手順を記載しています。

2. システム構成
以下に、パワーコンディショナのシステム構成例を記載します。
※ 型式によって接続可能台数が異なります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
https://partner.eco-megane.jp/mc_pcs.html＜注意＞モバイルパックＭＣと新電元工業製の「SOLGRID MANAGER」等と併設でご利用いた
だくことはできません。
PVS010T200C 4 台接続時
モバイルパックＭＣ
終端抵抗：ON(出荷時状態)

パワーコンディショナ 1
通信 ID：１
終端抵抗：OFF

パワーコンディショナ 2
通信 ID：2
終端抵抗：OFF

通信ケーブル2

パワーコンディショナ 4
通信 ID：4
終端抵抗：ON3. パワーコンディショナ－SV センサ間通信ケーブルの作成
3-1.準備部材・工具
パワーコンディショナ－SV センサ間通信ケーブル作成に必要となる部材、工具を以下に記載します。

●部材(パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブル 1 本あたり)

部材名
丸型圧着端子（絶縁スリーブ付）
シールド付計装ケーブル
絶縁テープ

サイズ・規格穴径 M3.5※
FKEV-SB 0.5 ㎟×2P(市販品)
-

数量
3個1本
必要な長さ

※丸型圧着端子 適合サイズ（モバイルパック MC 通信線端子台側）

単位[mm]<参考>パワーコンディショナ間通信ケーブルの部材について
パワーコンディショナ間の通信ケーブルについては、以下に記載します。
パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等もご確認ください。
部材名
シールド付計装ケーブル

●工具

工具名
ニッパー
ペンチ
プラスドライバー
マイナスドライバー
トルクドライバー
圧着工具

サイズ・規格FKEV-SB 0.5 ㎟×2P(市販品)

サイズ・規格
刃厚：0.4mm 以下
刃幅：2.5mm 以下
圧着端子サイズに適合するもの

3

数量(PCS 台数-1)本個数
111111

3-2.パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブルの加工●ケーブル加工方法

パワーコンディショナ - SVセンサ間の距離に応じた長さのシールド付計装ケーブルを用意し、信号線の片端に丸端子を圧着してください。
もう片端は、信号線の被覆を10mm分剥いてください。
シールド付計装ケーブル

10mm

シールド線
他の電圧線と接触しないよう絶縁処理を施してください。

余った配線は、絶縁テープ処理してください。

丸型圧着端子（絶縁スリーブ付き）

4. 通信ケーブルの取付け方法<注意>機器が運転停止している状態、すべての入力スイッチやブレーカが「OFF」になっている状態で作業を開始してください。
モバイルパックＭＣの通信線端子台とパワーコンディショナの外部信号端子（CN1）の間を、手順 3-2 で加工したケーブルで接続してください。また、パワーコンディショナ間の通信ケーブルについては、別途パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等をご確認の上、接続してください。

●ケーブル取付け全体図
モバイルパックＭＣ

通信線端子台
TX+ TX- SG

パワーコンディショナ：1

パワーコンディショナ：2

パワーコンディショナ：n外部信号端子（CN1）
19 21 23 20 22 24

外部信号端子（CN1）
19 21 23 20 22 24

外部信号端子（CN1）
19 21 23

パワコン間通信ケーブル※別途お客様にてご準備

手順 3-2 で作成した通信ケーブル※シールド線は、外部信号端子（CN1）下部のケーブルハルタにねじ止め、または FG クランプにて取り付けてください。
※通信ケーブルは電力線と離して敷設することをお勧めいたします。

4

●パワーコンディショナ-SV センサ間通信ケーブル取付け部分図
モバイルパックＭＣ通信端子台

パワーコンディショナ 外部信号端子(CN1)

締付トルク：0.8～1.4N･m

外部信号プラグの挿線口付近のツメをマイナスドライバーで押しながら、挿線口に通信線を挿入してください。詳細は、パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等をご確認ください。

TX+ TX- RX+ RX- SG×××××

シールド付計装ケーブル⑲⑳ツイストペア線※余った配線は絶縁テープ処理してください㉑㉒㉓㉔

シールド線他の電圧線と接触しないよう絶縁処理を施してください。
外部信号端子（CN1）下部のケーブルハルタにねじ止め、または FGクランプにて取り付けてください。

●結線対応表モバイルパックＭＣ
通信端子台
信号名

パワーコンディショナ
外部信号端子（CN1）
端子番号
信号名

TX+

19

外部通信 A

TX-21

外部通信 BSG

23

外部通信 GND

55. その他
5-1. 終端抵抗の設定
接続パターンにより、SVセンサ及び、パワーコンディショナの終端抵抗を設定してください。
＜注意＞出荷状態では、SVセンサの終端抵抗はON状態で設定されています。
パターンAでご使用される場合は、SVセンサの終端抵抗の設定は不要です。
【パターン A（推奨）】モバイルパック MC が通信経路上の終端に設置されている場合
・モバイルパック MC：
SV センサの終端抵抗設定を有効（DIP-SW2 No.1 を ON）に設定してください。
・パワーコンディショナ：終端にあるパワーコンディショナについては、終端抵抗 SW1 を上側［有］にしてください。また、通信経路の間にある他のパワーコンディショナについては、終端抵抗 SW1 を下側［無］にしてください。

●終端抵抗の設定（パターンAの場合）
終端抵抗 ON
モバイルパックＭＣ

終端抵抗 OFF

終端抵抗 OFF

終端抵抗 ON

PCS

PCS

PCS

SV センサ

終端抵抗 SW1【有】ＤＩＰ－ＳＷ2(下段)

終端抵抗 SW1
有無※SW の状態を白の四角で表しています。

※SW の状態を白の四角で表しています。

6

【パターンB】モバイルパックMCが通信経路上の終端に設置されていない場合
・モバイルパック MC：
SV センサの終端抵抗設定を無効（DIP-SW2 No.1 を OFF）に設定してください。
・パワーコンディショナ：終端にある 2 台のパワーコンディショナについては、終端抵抗 SW１上側［有］にしてください。また、通信経路の間にあるパワーコンディショナについては、外終端抵抗 SW1を下側［無］にしてください。

●終端抵抗の設定（パターン B の場合）
終端抵抗 ON

終端抵抗 OFF

PCS

PCS

終端抵抗 OFF
モバイルパックＭＣSV センサ

終端抵抗 SW1【有】終端抵抗 SW1

ＤＩＰ－ＳＷ2 (下段)

有無終端抵抗 ON

PCS
終端抵抗 SW1【有】終端抵抗 SW1
有※SW の状態を白の四角で表しています。

無※SW の状態を白の※SW の状態を白の四角で表しています。

四角で表しています。

5-2.通信ID(局番)の設定

パワーコンディショナの取扱説明書、施工・保守マニュアル等に従い、パワーコンディショナの通信ID(局番)を設定してください。
※ 通信ID(局番)は1～9の範囲で設定してください。

7

販売元
株式会社 NTT スマイルエナジー〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2 丁目 6 番 18 号 淀屋橋スクエア 4F
06-6221-1234
お問い合わせ support@nttse.com※年末年始・夏季休暇等の当社指定休日は除きます。