BA Ⅱ

水道用バタフライ弁更新形

伸縮機能で作業効率ＵＰ更新作業に大きな差が出ます

面間伸縮量＋8〜−20mm（呼び径250,300）＋8〜−30mm（呼び径350〜500）

特長●水道面間を基準として面間の伸縮が可能で、浄水場内や弁室内の既設バルブの更新作業に最適。新規設置においても伸縮管が不要ですので、省スペースでの設置が可能です。
●バルブだけで更新作業が行えるため、作業時間が大幅に短縮でき、伸縮管が不要な分、配管材料費を抑えられ、トータルコスト縮減に大きな効果を発揮します。
●独自構造の伸縮用特殊ナット・ボルトを回すだけでフランジ短管が伸縮するため、容易に面間を調整できます。
●伸縮継手部には実績のあるＴ形ダクタイル管のゴム輪を採用しています。
●弁体は、JWWA B 138 規格タイプ以外に充水機能タイプや耐キャビテーションタイプなども選択可能です。

伸縮機能が取付作業をスムーズに！ 既設バルブの更新に最適です。
既設バルブの交換時には、伸縮管の有無や面間寸法のバラつきなどにより、既設バルブの位置にそのまま新設バルブを設置することが困難になる場合があります。
このような時、を使うと便利です。
従来の電動バタフライ弁

前後に伸縮管がなく、設置が困難

バルブ自体が伸縮し、面間を調整できるため設置が容易

伸縮■伸縮操作は簡単
面間の伸縮操作は、伸縮用特殊ナット・ボルトを回すだけで簡単にバタフライ弁の面間を伸縮させることができます。

伸縮用特殊ナット・ボルト

伸縮用特殊ナット・ボルト、固定ボルト・ナットは作業しやすい位置に配置しています。
作業時間を短縮でき、施工ミスも防ぎます。

伸縮構造
伸縮用特殊ナット・ボルト
固定ボルト・ナット
弁箱

フランジ短管

ゴム輪

バタフライ弁の面間寸法を基準として、＋8〜−20mm（呼び径350以上は、＋8〜−30mm）面間の伸縮ができます。
250

300

350

400

500

＋88888−2020303030

呼び径

ゴム輪はＴ形ダクタイル管用を採用（呼び径350は断面形状のみＴ形）

伸縮量■弁体は充水機能タイプや耐キャビテーションタイプなども選択可能
弁体は、初期通水や工事後等の小開度での充水作業にすぐれた「充水機能タイプ 」や、キャビテーションによる騒音・振 動・弁 体への損 傷を防ぎ、流 量制御に最適な「耐キャビテーションタイプ」も選択できますので、状況に合わせて選択できます。

充水機能タイプ

弁翼部の流路が副弁の役割を果たします。

耐キャビテーションタイプ

球面整流フィン構造が、キャビテーション抑 制 性 能と制御に最適な流量特性を両立

■標準仕様呼び

250，300，350，400，500

径形

立形・横形式

上水、工水、農水流 体 の 種 類
接続端塗

内外面エポキシ樹脂粉体塗装 手動操作機外面：エポキシ樹脂塗装

装

フランジ形部
２種（7.5Ｋ）

３種（10Ｋ）

力0.75 MPa

1.0 MPa

弁箱耐圧

呼び径350以下 1.75 MPa 呼び径400以上 1.4 MPa

呼び径350以下 2.3 MPa 呼び径400以上 2.1 MPa

弁座漏れ0.75 MPa

1.0 MPa

用試験

手動：ウォームギア式（センターキャップ式も製作致します）
電動タイプも製作致します。

類種使

開閉操作

圧

上記以外の呼び径につきましては、お問い合わせください。

■外形・寸法■部品名称

F5F1約Ｈ16741011119922 弁体FCD450-103 底蓋FCD450-104 スタンド

FCD450-106 ハンドル車

FC200

7 弁棒

SUS4039 弁座押さえSUS304

10 Ｏリングケース

CAC40611 軸受ブシュ

オイルレス

19 ゴム弁座

水道用ゴム

20 手動操作機−21 フランジ短管

FCD450-1022 ゴム輪

水道用ゴム

23

伸縮用特殊ナット・ C6782
ボルト
ボルトはSUS304

24 固定ボルト・ナット
PCD

SUS304CX

21223

FCD450-10
弁座部硬質クロムめっき

約Ｈ2φgφDφd202324φW

F31 弁箱n−φhftZ

本図は2種（7.5K）代表例です。

YLY1

単位：mm
種類

面間寸法
呼び径
基準 伸縮量（ｄ）
L ＋側 −側 Dg

フランジ寸法高さ
肉厚
ボルト穴 ボルトの 厚さ （最小）C n h 呼び t f
T H1 H2脚寸法
XY

幅
Z

Y1

手動操作機
F1F3F5W

形式

回転数
Rev.

250

380

820 410 308 360

8 23 M20 25

312415 230 235 200 276 470 215

75 175 200

BRM-1H

10300

400

820 464 362 414 10 23 M20 27413445 260 265 230 292 530 273

75 290 430

BRM-1H

1075 290 430

BRM-1H102種350（7.5K）
400430830 530 414 472 10 25 M22 28414470 285 295 260 311 590 273

470

830 582 466 524 12 25 M22 29415520 325 330 290 344 660 378 164 379 430 BRM-2-1BH 37.5500

530

830 706 572 639 12 27 M24 31417590 395 400 350 400 800 378 164 379 430 BRM-2-1BH 37.5250

380

820 400 324 355 12 23 M22 25212415 230 235 200 276 470 21575 175 200

BRM-1H10300

400

820 445 368 400 16 25 M22 27313445 260 265 230 292 530 27375 290 430BRM-1H1075 290 430BRM-1H103種350（10K）
400430830 490 413 445 16 25 M22 28314470 285 295 260 311 590 273470830 560 475 510 16 27 M24 29315520 325 330 290 344 660 378 164 379 430 BRM-2-1BH 37.5500

530

830 675 585 620 20 27 M24 31317590 395 400 350 400 800 378 164 379 430 BRM-3-1BH 37.5

を使えば、さらに施工性ＵＰと耐震補強を実現！

■

配管作業に、ステンレス製芯金を内蔵したガスケット「」（ＧＦ・ＲＦ兼用接合部材）

を使えば、取手の部分を持ち垂直に挿入するだけで、ボルトの穴位置に容易に合わせられるため、施工性が格段に向上！ 配管作業時間も大幅に短縮できます。の取手部分を持ち、垂直に挿入狭いフランジ間に容易に挿入できます。

呼び径50〜600、7.5K〜20K対応とは・・・

ゴムライニング

1枚であらゆるフランジに対応
独自のボルト穴形状で7.5K、10K、16K、20Kのどのフランジでも対応可能。
ＧＦ形−ＧＦ形、ＲＦ形−ＧＦ形、ＲＦ形−ＲＦ形のあらゆるフランジ接続に対応。備蓄用に最適です。
呼び径150

基準穴に合わせることで全てのボルト穴が一致します。
○ は基準穴、● はボルト位置を表す

ステンレス製芯金

高速衝突試験
管と地盤の相対変位による弁筐衝突を再現
7.5Kフランジの場合

10Kフランジの場合 16K、20Kフランジの場合高い止水性でフランジ部からの漏水・破損防止
ステンレス芯金にゴムライニング、ガスケット面に環状の突起と溝を設けた構造で、止水性を向上。管内部が高圧になった場合や地震による配管曲げ発生時でも、ガスケットの変形・飛び出しや漏水を防ぎます。
耐震補強部材としてすぐれた性能を発揮

マルチガスケット81mmの変位まで異常なし

促進劣化水密試験、耐水撃試験、高速衝突試験にて、長寿命と高性能を実証。耐震性の向上に効果を発揮します。

全面ガスケット45mmの変位で漏水

詳細は専用カタログをご覧ください。

ISO 9001、ISO 14001認証取得（本社工場）

ご注 意■本社・工場 〒522−0027 滋賀県彦根市東沼波町928 TEL.0749−23−3131 ㈹ FAX.0749−22−0687 ㈹■札幌営業所 TEL.011−242−8871 ■仙台営業所 TEL.022−217−1312 ■東京営業所 TEL.03−3370−6586■名古屋営業所 TEL.052−222−7282 ■大阪営業所 TEL.06−6315−7471 ■中国四国営業所 TEL.086−227−2510■九州営業所 TEL.092−409−0996

https://www.shimizugokin.co.jp※ 改 良 の ため 、このカタログ の 仕 様・寸 法 等 を 予 告 なく変 更 することが あります の で 御 了 承くださ い 。

（3000.2106）

本カタログに記載の仕様・性能数値は、一般的な使用条件において掲示するものです。記載された使用条件以外で使用され、物 的・人 的 損 害が発 生した場合、当社はその責任を負いかねます。
本 版 以 前に刊 行されたカタログの 版は無 効となります の で、お 手 元 のカタロ
グに記載の版No.により最新版であるかご確認ください。

版No.BAⅡ00