日付
仕様書番号

出力制御セット仕様書
型式 ：ＨＳＳ－Ｙ１０Ｄ３
ＨＳＳ－Ｙ１０Ｄ３２

2016/4/21

１．一般事項
１－１ 適用本仕様書は、日立太陽光発電システム用出力制御セット「ＨＳＳ－Ｙ１０Ｄ３」「ＨＳＳ－Ｙ１０Ｄ３２」に適用します。
１－２ 補修用性能部品の保有期間
出力制御セットの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後６年とします。
補修用性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。
１－３ 製品添付資料
項目

提出部数

取扱説明書

備考

表示ユニット、出力制御ユニットに 各ユニットに同梱します
各１部

工事説明書

表示ユニットに１部表示ユニットに同梱します

１－４ 付属品(1) 表示ユニットには本体とセンサーユニットが同梱されておりその他に下記部品が付属されています。
付属部品

数量

付属部品

数量

ＡＣアダプター1個

電圧検知用ケーブル（１.５ｍ）

1個

木ネジ４×２５２本

木ネジ４×２５４本

固定台

1個

ケーブルホルダ

1個

電流センサー用ケーブルＡ（３ｍ）

1個

プラスチック用ネジ（４×１０）３本電流センサー

２個ブッシング

２個(2)出力制御ユニットには本体の他に下記部品が付属されています。
付属部品

数量

ＡＣアダプター1個

木ネジ４×２５

２本

付属部品
固定台

数量
1個

２．一般条件２－１ 設計条件(周囲条件)(1)設置条件：屋内(2)使用温度範囲：（表示ユニット）５～３５℃、（出力制御ユニット）０～４０℃(3)保存温度範囲：－１０～＋５０℃(4)使用湿度範囲：９０％ＲＨ以下（結露無きこと）(5)周囲環境：洗面所や脱衣所のような湿度の高いところ、及び温度変化の激しいところに設置する事はお避けください。

1２－２ 全体構成
配電系統
太陽光太陽電池モジュール

接続箱

パワーコンディショナ

発電用

分電盤

●

ﾌﾞﾚｰｶｰ
表示

表示ユニット（本体）ユニット

無線通信

センサーユニット

ＡＣ
無線通信

アダプター

or通信用ケーブル※2 現地調達部品

AC100V

ルーター

出力制御ユニットＬＡＮケーブル
現地調達部品

通信用ケーブル※1 現地調達部品
電圧検知用ケーブル

ＡＣ

電流センサー用ケーブルＡ

アダプター

AC100V

インターネット：仕様書適用範囲※1 パワーコンディショナとセンサーユニット間の通信用ケーブルはビニルキャブタイヤ丸型コード(VCTF) 3 芯 導体サイズ：より線 0.3～1.2mm2（現地調達部品）※2 出力制御ユニットとセンサーユニット間の通信用ケーブルはモジュラーケーブル(6 極 4 芯)
図２－１ 全体構成図
３．機器仕様３－１ 表示ユニット(本体)(1)画面：５インチカラーＬＣＤ（ＴＦＴ）、バックライト付き(2)データ通信方法：（本体－出力制御ユニット間） 無線通信(3)設置方法：固定台方式／壁固定方式(4)電力量表示(数値・グラフ)：発電、消費、売電、買電(5)環境モニター ：ＣＯ２、石油(6)特徴機能：パワーコンディショナ「お知らせ表示」、売電／買電状況表示、強調表示(7)定格入力電圧 ：ＤＣ１２Ｖ(8)最大消費電力 ：５Ｗ(9)インターフェース：ＵＳＢメモリー(10)外形寸法：幅１６０ｍｍ×奥行８５ｍｍ×高１４１ｍｍ (固定台含む)(11)質量：０.４ｋｇ (固定台含む)
2

３－２ 表示ユニット(センサーユニット)(1)データ通信方法：（センサーユニット－出力制御ユニット間） 無線通信／有線通信(2)設置方法：壁固定方式(3)定格入力電力 ：単相３線式 １００Ｖ ５０／６０Ｈｚ(4)最大消費電力 ：２Ｗ(5)無線通信距離 ：５０ｍ(障害物がない場所での見通しの距離)(6)インターフェース：電流センサーコネクタ(売買電流用)
パワーコンディショナデータ通信コネクタ
電圧検出コネクタ(電源電圧用)
有線コネクタ(２個)(7)外形寸法：幅１５２ｍｍ×奥行５７ｍｍ×高２８４ｍｍ(8)質量：０.７ｋｇ

３－３ 出力制御ユニット(1) データ通信方法：（表示ユニット－出力制御ユニット間） 無線通信（センサーユニット－出力制御ユニット間） 無線通信／有線通信(2)設置方法：卓上据置／壁固定方式(3)定格入力電力 ：ＤＣ１２Ｖ(4)最大消費電力 ：４Ｗ(5)無線通信距離 ：５０ｍ(障害物がない場所での見通しの距離)(6)インターフェース：ＬＡＮ端子(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続用)
センサーユニット接続端子(RS-485 ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ)
パワーコンディショナ接続端子(RS-485 ｽｸﾘｭｰﾚｽ)ＵＳＢメモリ―端子(7)ＬＥＤ表示内容：電源 （緑）

出力制御中 （橙）お 知 ら せ （赤）ﾈｯﾄﾜｰｸ接続中（緑）(8)外形寸法：幅１３１ｍｍ×奥行３７．５ｍｍ×高１７５ｍｍ(9)質量：０.３ｋｇ（固定台含む）

４．取付工事に関する注意事項(1)取付・配線には必ず同梱および指定部材を使用してください。
(2)配線工事中および運転開始までは、分電盤の太陽光発電用ブレーカーと接続箱の全ての太陽電池開閉器を「ＯＦＦ」の状態にして行ってください。
(3)工事説明書に説明されていない設置や分解・改造は絶対に行わないでください。
(4)可燃ガスの漏れる恐れのある場所へ設置しないでください。
(5)電流センサー用ケーブルおよび電圧検知用ケーブルは誤動作防止のため、電力線と併走しないでください。
(6)建物の構造(ＲＣ、鉄骨、断熱材のアルミシートなど)等の影響で表示ユニット(センサーユニッ
ト)、表示ユニット(本体)と出力制御ユニット間の電波状況が悪くなる場合があるため、屋根裏等の密閉された空間に設置しないでください。
3

(7)電流センサーの故障原因となるため、電流センサー端子接続が完了しない状態で電力系統側ブレーカーをＯＮにしないでください。
(8)電流センサーは精密部品であるため、落としたり衝撃を与えたりしないでください。正しい計測が出来なくなります。
(9)取付場所について下記の条件を守ってください。
・直射日光の当たらない場所
・製品重量(約１ｋｇ)に十分耐える場所
・テレビ、ラジオ、パソコン、無線機等のアンテナ、アンテナ線より３ｍ以上間隔がとれる場所
・（センサーユニット）周囲温度が５℃以上３５℃以下の場所
・（出力制御ユニット）周囲温度が０℃以上４０℃以下の場所
・屋内の湿度が９０％ＲＨ以下で結露のない場所
・周囲に電波を遮蔽するものがない場所
・電子レンジ、無線機器(パソコンの無線ＬＡＮ等)の影響がない場所
５．使用上の注意(1)高温、多湿、ホコリの多い場所に設置しないください。
(2)濡れた手でさわったり、濡れた布で拭いたりしないでください。
(3)本体を不安定な所に置かないでください。
(4)本機の近くで発熱機器及び蒸気の出る機器を使用しないでください。
(5)表示ユニット(センサーユニット)、表示ユニット(本体)と出力制御ユニット間の無線通信距離の目安は障害物がない場所での見通し距離で５０ｍです。設置場所ではあらかじめ動作確認を行ってください。
(6)メイン画面の消費(売電、買電)の数値が不安定になる場合があります。温水洗浄機能付きトイレ
便座、電気ポット、冷蔵庫等の消費電力は大きく変動するため表示ユニット(本体)に表示される数値が不安定になります。
(7)表示ユニット(本体)、表示ユニット(センサーユニット)と出力制御ユニット間の電波状況が悪い
場合、数値とグラフのデータが正しく表示できない場合があります。(電波状況が良くなるとデータは正常に戻りますので、表示ユニット(本体)を電波状況の良い場所へ移動してください。)(8)各期間(日、週、月、年)のデータは、画面に表示する数値より小さい桁は切り捨てて表示しています。そのため、各期間のデータが多少異なる場合があります。
(9)日付・時刻の設定を変更すると、それまでの累積データが正しく表示されなくなる場合がありますので、ご使用前に表示ユニット(本体)上部の日時を確認してください。
(10)表示ユニット(本体)の電源は常時入れておいてください。表示ユニット(本体)は、電池でデータをバックアップしていますが、電源が入らない状態が長時間続くと、データが失われる場合があります。
(11)表示ユニット(本体)、表示ユニット(センサーユニット)及び出力制御ユニットには高電圧部があり、感電の恐れがあるため、フタは開けないでください。
(12)出力制御ユニットの電源は常時入れておいてください。電源が切れるとパワーコンディショナは発電を止めます。
(13)出力制御ユニットをインターネットに接続してご使用の場合は、ＬＡＮケーブルを抜いたりルーター等ネットワーク機器の電源を切ったりしないで常時接続にしてください。

4６．取付寸法図と外形寸法図
表示ユニット(本体)外形寸法図
単位(ｍｍ)

表示ユニット(センサーユニット)外形寸法図5

表示ユニット(センサーユニット)取付穴位置

出力制御表示ユニット外形寸法図

6

７．別売部品
ケーブル種類型

電流センサー用ケーブル

電圧検知用ケーブル

7式

長さ

ＨＳＳ－Ｃ１７ＡＡ

１０ｍ

ＨＳＳ－Ｃ１８ＡＡ

２０ｍ

ＨＳＳ－Ｃ１９ＡＡ

３０ｍ

ＨＳＳ－Ｃ１１０ＡＡ

１０ｍ

ＨＳＳ－Ｃ１１１ＡＡ２０ｍ

ＨＳＳ－Ｃ１１２ＡＡ

３０ｍ

変更来歴
来歴

変更日変更内容

12345678910111213141516171819202122232425268