お客様 各位
Rep.No A12010
2012年9月11日
富士電機機器制御株式会社
管理本部 事業統括部

シュナイダーブランド ミニチュアサーキットブレーカ
Multii9シリーズ DC専用品モデルチェンジのお知らせ
拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃は、受配電機器の拡販にご尽力賜りまして、厚く御礼申し上げます。
掲記の件、Acti9シリーズ DC専用品を発売いたします。詳細については下記内容をご参照ください。
記
1. 発売のねらい
太陽光発電向けなどの直流高電圧化に対応して、Multi9シリーズのDC専用品について、新シリーズであるActi9シリーズへの切替を行います。
性能の向上ととも機種レンジの拡充を行い適用の範囲を拡大いたしました。
２．特長 1) 定格使用電圧範囲の拡大
2) 定格電流の設定数の拡大(選定機種レンジの拡大)
3) 接続内容の変更(C60PV-DC)
３. 基本形式○ 詳細内容は添付資料をご参照ください。
４．価格○ 添付資料をご参照ください。
５．発売時期○2012年9月14日
６．製品カタログ予定時期○2012年10月に発行予定のDC専用品パンフレットへの掲載を計画しております。

７．添付資料①仕様一覧②個別機種内容（含む手配番号）
以上仕様一覧
１．定格(1)保護用遮断器
形式
極数
動作特性

C60H-DC

C60PV-DC2CC(8.5xIn ±20%)(8.5xIn ±20%)定格電流 (A, 25℃)
In
0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 15, 16, 1, 2, 3, 5, 8, 10,20, 25, 30, 32, 40, 50, 63 (*2)
13, 15, 16, 20,25 30定格使用電圧 (DC V)
Ue
12 - 250
12 - 500800
500
定格絶縁電圧 (DC V)
Ui
1000
6定格インパルス電圧 (kV)Uimp
6DC250V
5定格限界遮断容量 (kA rms) Icu
UL1077 (*1)
DC500V5IEC60947-2 DC110V
20EN60947-2
DC220V
1020GB14048.2
DC250V6(*1)
DC440V
10DC500V
6DC650V
3DC800V
1.575%
定格使用遮断容量 (% Icu)
Ics
100%
AA
利用カテゴリー
耐久性能 (O - CO) 機械的
20000
20000
電気的
誘導負荷
1500
3000
抵抗負荷
6000
(*1) C60PV-DCの適用規格はIEC60947-2とEN60947-2のみとなります。
(*2) C60H-DCの50A, 60A定格品にはUL1077の認定はありません。
1(2)開閉器
形式
極数
定格電流 (A, 25℃)
定格使用電圧 (DC V)
定格絶縁電圧 (DC V)
定格インパルス電圧 (kV)
カテゴリー
耐久性能 (O - CO) 機械的
電気的
適用規格

２．その他仕様(1)一般使用条件(2)周囲温度(3)保管温度(4)耐振動(5)耐衝撃(6)取付角度(7)相対湿度In
UeUiUimp
誘導負荷
抵抗負荷

2C60NA-DC
SW60-DC
2250501000 (20A)
1000
800 (32A)
700 (50A)
1000
1000
66DC21B
DC21A
20000
20000
1500
1500
IEC60947-3
EN60947-3

過度の塵埃、腐食性ガス、塩分等の無い雰囲気で結露、氷結の無いこと。
-25℃ ～ +70℃
-40℃ ～ +85℃
5 ～ 58Hz：±0.5mm
58 ～ 300Hz：7G
30G
取付姿勢による動作特性、性能の変化無し
95%(55℃)

３．汚染階級
IEC60947に規定される汚染階級Ⅲ(一般産業環境)での動作を保証しています。

１．接続電線サイズ
定格電流
電線サイズ
締付トルク
20.5～25A#14～#4AWG(2.5～25mm ) 2.5N・m
230～63A#14～#2AWG(2.5～35mm ) 3.5N・m
２．接地システムと接続方式
各接地システムにおける事故内容とC60H-DCの接続方法を別紙に示します。
３．手配番号
定格電流(A)
0.512345610131516202530324050631P品
A9N61500
A9N61501
A9N61502
A9N61503
A9N61504
A9N61505
A9N61506
A9N61508
A9N61509
A9N61510
A9N61511
A9N61512
A9N61513
A9N61514
A9N61515
A9N61517
A9N61518
A9N61519

2P品
A9N61520
A9N61521
A9N61522
A9N61523
A9N61524
A9N61525
A9N61526
A9N61528
A9N61529
A9N61530
A9N61531
A9N61532
A9N61533
A9N61534
A9N61535
A9N61537
A9N61538
A9N61539

C60H-DC 接続方法
C60H-DCには極性がありますので、接続時に注意ください。
負極接地 Earthed

24V≦Un≦250V
Upstream connection

中間接地 Earthed central point

非接地 Isolated

ブレーカと極数 Poles
L+(電源のプラス側)接地の場合のみ適用。
一般的なL-(電源のマイナス側)接地の場合はDownstream connectionとする。
Only if L+ polarity
is1P

2P

2P

1P

2P

2P

2P

2P

2P

2P

2P

2P

Downstream connection

250V<Un≦500V
Upstream connection

Downstream connection

接地（正極または負極） Earthed

中間接地 Earthed central point

非接地 Isolated

事故分析 Fault analysis■Uで最大短絡電流(Isc)■最大短絡電流(Isc)=1/2U■影響なし■保護極性のみに影響■正極のみ影響■IMD(insulation-monitoring device絶縁監視装
A ■保護極性のすべての極の遮断容量がUでの最大短■正極のすべての極の遮断容量が1/2Uでの置)で事故監視必要(IEC/EN60364)
最大短絡電流(Isc)以上でなければならない
絡電流(Isc)以上でなければならない■Uで最大短絡電流(Isc)■1つの極性のみ保護されている場合（ここでは正極）、■Uで最大短絡電流(Isc)■Uで最大短絡電流(Isc)
保護極性のすべての極の遮断容量がUでの最大短絡■両極性とも影響■両極性とも影響
B 電流(Isc)以上でなければならない■すべての極の遮断容量がUでの最大短絡電 ■すべての極の遮断容量がUでの最大短絡電流■両極性とも保護されている場合、断路のためすべて 流(Isc)以上でなければならない(Isc)以上でなければならないの極の遮断容量がUでの最大短絡電流(Isc)以上でなければならない■Aと同じC 影響なし
■負極のすべての極の遮断容量が1/2Uでの ■Aと同じ最大短絡電流(Isc)以上でなければならない
注記；Compact NS, ACBで考慮されている、「ﾌﾞﾚｰｶ電源側での地絡と、負荷側での地絡が同時発生した場合」は考慮されていない。C60が設置される末端ではそのような条件はシビアに考慮する必要はないと考えている。

１．接続電線サイズ
定格電流
電線サイズ
1～25mm2
1 - 30A

締付トルク
2.5N・m２．接続図

注意事項：

開閉器の両サイドは、絶縁のため9mmのスペースを必ず確保してください。

３．電気特性
定格電流
電圧ドロップ インピーダンス パワーロス
(A)
(V)
(mΩ)
(W)
19200
9200
9.225104
2552
10.2
32980
993.3
8.952000
400
1081384
173
11.110680
686.813572
447.415600
40
916648
40.5
10.4
20588
29.4
11.8
25488
19.5
12.230416
13.912.5
４．手配番号
定格電流(A) 手配番号
A9N61653
1A9N61654
2A9N61655
3A9N61656
5A9N61657
8A9N61650
10A9N61658
13A9N61659
15A9N61651
16A9N61652
20A9N61660
25A9N61661
30

１．接続電線サイズ
定格電流
電線サイズ
50
1～35mm2

締付トルク3.5N・m

２．接続図

注意事項：

開閉器の両サイドは、絶縁のため9mmのスペースを必ず確保してください。

３．手配番号
定格電流(A) 手配番号
50A9N61690

１．接続電線サイズ
定格電流
電線サイズ
501～35mm2

締付トルク
3.5N・m２．接続図

注意事項：

開閉器の両サイドは、絶縁のため9mmのスペースを必ず確保してください。

３．電気特性
電圧ドロップ インピーダンス パワーロス
定格電流
(A)
(V)
(mΩ)
(W)
50
251
5.0212.54
４．手配番号
定格電流(A) 手配番号
50
A9N61699