工事店様用ZMPMCD

全 量 買 取 向 け

モバイルパックマルチコネクト＜パワコン接続タイプ＞［太陽光発電遠隔モニタリングサービス］

パワーコンディショナ－SV センサ間
通信ケーブル加工マニュアル

山洋電気製 パワーコンディショナ用 Ver1.2
SV センサ設定ツール 設定内容
<PCS メーカ> 山洋電気(単相)<PCS 型式>「P61B（LCD パネル TypeⅢ/TypeⅢC 経由）」
対象型式：
P61B

≪注意≫
LCD パネル TypeⅢまたは TypeⅢC を介してパワーコンディショナと接続いただく必要があります。
TypeⅢ、TypeⅢC 以外の LCD パネルでは本製品をご利用いただけません。
また、TypeⅢC と接続いただいた場合も、出力制御機能はご利用いただけません。

注意事項
パワーコンディショナについての詳細な手順は、パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルに従ってください。なお、改訂などによりメーカ取扱説明書、施工・保守マ
ニュアルの内容に変更が生じた場合など、本マニュアルの内容と異なる場合は、パワーコンディショナメーカ側の内容に従って施工してください。
通信ケーブルは、施工者様の責任において作成くださいますようお願いいたします。
誤った方法で施工した場合に、モバイルパック、パワーコンディショナ、その他周辺機器の故障などの異常が生じましても、当社はいっさいの責任を負いかねます。

1. 目的
エコめがねモバイルパックマルチコネクト（以下 モバイルパックＭＣ）をご利用いただくにあたっては、パワーコンディショナに接続された LCD パネルとモバイルパック MC の SV センサ間をケーブルで接続する必要があります。本マニュアルでは、「LCD パネル - SV センサ間通信ケーブル」の作成・施工手順を記載しています。

2. システム構成
ご利用にあたっては、山洋電気製 LCD パネル(TYPEⅢ)を別途ご準備いただく必要があります。
以下に、パワーコンディショナ 9 台接続のシステム構成例を記載します。
※ 接続可能台数につきましては、弊社 HP をご確認ください。
https://partner.eco-megane.jp/mc_pcs.html
LCD パネル TypeⅢを介して P61B552SJ を 9 台接続する場合モバイルパックＭＣ
終端抵抗：ON(出荷時状態)

LCD パネル TYPEⅢ
終端抵抗：ON

通信ケーブル(市販品)

パワーコンディショナ 1
装置番号：１
終端抵抗：OFF
設定：スレーブ機

LAN ケーブル

パワーコンディショナ 2
装置番号：2
終端抵抗：OFF
設定：スレーブ機

LAN ケーブル

2

パワーコンディショナ 9
装置番号：9終端抵抗：ON
設定：スレーブ機

LAN ケーブル

3. LCD パネル－SV センサ間通信ケーブルの作成
3-1.準備部材・工具
LCD パネル－SV センサ間通信ケーブル作成に必要となる部材、工具を以下に記載します。また、その他のパワーコンディショナ間の通信ケーブルや LCD パネル－パワ―コンディショナ間の通信ケーブルについては、パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等を確認の上、市販品を入手、加工してください。

●部材(LCD パネル - SV センサ間通信ケーブル 1 本あたり)
部材名

丸型圧着端子（絶縁スリーブ付）
シールド付きツイストペアケーブル
絶縁テープ

サイズ・規格モバイルパック MC 通信線端
子台側
穴径 M3.5※KPEV-SCF 2P（２対）0.5mm２(市販品)または相当品
-

数量
3個1本
任意の長さ

※丸型圧着端子 適合サイズ（モバイルパック MC 通信線端子台側）

単位[mm]<参考>パワーコンディショナ間通信ケーブルの部材についてパワーコンディショナ間の通信ケーブルに必要な部材について以下に記載します。
パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等もご確認の上、市販品を入手、加工してください。
部材名
LAN ケーブル

サイズ・規格CAT5 以上、ストレート８芯、AWG24（0.2mm2）以上

3

数量(PCS 台数-1)本<参考>LCD パネル-パワーコンディショナ間通信ケーブルの部材について
LCD パネル－パワーコンディショナ間の通信ケーブルに必要な部材について以下に記載します。パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等もご確認の上、市販品を入手、加工してください。
部材名

LAN ケーブル

●工具

工具名
ニッパー
ペンチ
プラスドライバー
トルクドライバー
圧着工具

サイズ・規格LCD パネル－PCS 間の距離が50m 以下：
CAT5 以上、ストレート８芯、AWG24（0.2mm2）以上

数量

1本

LCD パネル－PCS 間の距離が90m 以下：
CAT5 以上、ストレート８芯
AWG22（0.3mm2）以上

サイズ・規格圧着端子サイズに適合するもの

4個数
11111

3-2.LCD パネル - SV センサ間通信ケーブルの加工●ケーブル加工方法

パワーコンディショナ - SVセンサ間の距離に応じた長さのシールド付きツイストペアケーブ
ルを用意し、信号線に丸端子を圧着してください。
また、余った配線は、他の配線と接触しないよう絶縁テープ処理を施してください。

モバイルパック MC 通信線端子台側に接続

LCD パネル側に接続
シールド付きツイストペアケーブル

余った配線(絶縁テープ処理)
丸型圧着端子：穴径 M3.5（絶縁スリーブ付き）

4. 通信ケーブルの取付け方法<注意>機器が運転停止している状態、すべての入力スイッチやブレーカが「OFF」になっている状態で作業を開始してください。
手順 3-2 で加工したケーブルで、モバイルパックＭＣの通信線端子台と LCD パネルの RS-485端子台間を接続してください。LCD パネル側の RS-485 端子台の位置、接続方法については、パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等をご確認ください。また、パワーコンディシ
ョナ間の通信ケーブルについては、同様に施工・保守マニュアル等をご確認の上、接続してください。

●通信ケーブル取付け全体図
モバイルパックＭＣ

通信線端子台TX+

TX- SG(例：P61B552SJ 9 台接続の場合)
LCD パネル

RS-485 端子台
A B SG

パワーコンディショナ：1

パワコン接続コネクタ

パワコン接続コネクタ

LAN ケーブル (市販品)

手順 3-2 で作成した通信ケーブル※通信ケーブルは電力線と離して敷設することをお勧めいたします。

5

パワーコンディショナ：9

パワコン接続コネクタ

LAN ケーブル (市販品)●LCD パネル-SV センサ間通信ケーブル取付け部分図
LCD パネル

モバイルパックＭＣ通信端子台

端子台のツメをマイナスドライバで押さえながら、締付トルク：0.8～1.4N･m

端子穴に電線を差し込みます。

TX+ TX- RX+ RX- SG

××××

RS-485 端子台

×A

シールド付きツイストペアケーブル

ツイストペア線※余った配線は絶縁テープ処理してください。

●結線対応表モバイルパックＭＣ
通信端子台

LCDパネル
RS-485端子台

信号名

信号名

TX+通信信号 A

TX－

通信信号 BSG

通信信号用グランド GND

6B SG5. その他
5-1.パワーコンディショナのスレーブ設定
パワーコンディショナの取扱説明書等に従い、パワーコンディショナをすべてスレーブ機に設定してください。

5-2.パワーコンディショナの装置番号(局番)設定
パワーコンディショナの取扱説明書等に従い、パワーコンディショナの装置番号(局番)を設定してください。
※ 装置番号(局番)は1～9の範囲で設定してください。

5-3. 終端抵抗の設定
SVセンサ及び、パワーコンディショナの終端抵抗を設定してください。
＜注意＞出荷状態では、SVセンサの終端抵抗はON状態で設定されています。
SVセンサの終端抵抗の設定は不要です。
・モバイルパック MC：
SV センサの終端抵抗設定が有効（DIP-SW2 の 1 番が ON）になっていることを確認してください。
・LCD パネル TYPEⅢ：
LCD パネルの終端抵抗設定を「ON」(設定する)にしてください。
※ディップスイッチ 5 番、6 番を ON に設定してください。
・パワーコンディショナ：終端にあるパワーコンディショナの終端抵抗設定を「ON」(設定する)にしてください。
通信経路の間にある他のパワーコンディショナについては、「OFF」(設定しない)にしてください。
●終端抵抗の設定
終端抵抗 ON
モバイルパックＭＣ

終端抵抗 ON

終端抵抗 OFF

終端抵抗 ONLCD パネルPCSPCS

SV センサＤＩＰ－ＳＷ2(下段)

ディップスイッチ※スイッチの図は、スイッチの状態を白の四角で表しています。

7

設定スイッチ C

設定スイッチ C

販売元
株式会社 NTT スマイルエナジー〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2 丁目 6 番 18 号 淀屋橋スクエア 4F
06-6221-1234
お問い合わせ support@nttse.com※年末年始・夏季休暇等の当社指定休日は除きます。