お客様各位
Report No. A20005
2021 年 6 月 30 日
富士電機機器制御株式会社【発売通知】配線用遮断器、漏電遮断器 母線プラグイン式
G-TWIN グローバル品、G-TWINΛシリーズ発売開始のお知らせ
拝啓貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より弊社器具製品の拡販にご尽力賜り厚く御礼申し上げます。
掲記の件、先般よりご案内申し上げておりました母線プラグイン式ブレーカにつきまして、省スペースな G-TWINΛシ
リーズ、グローバル対応の要求に応えた G-TWIN シリーズの UL 登録品(グローバル品)を 2021 年 6 月より発売開始致します。
尚、UL 登録品(グローバル品)の発売に合わせ、既存プラグインブレーカ BV/EV の TWIN Plug シリーズは BW/EWの G-TWIN シリーズへ形式統合し、生産終了致します。
つきましては、貴社関係部門への展開方、何卒宜しくお願い申し上げます。
敬具－ 記 －
１．発売の狙い
昨今半導体製造工場(クリーンルーム)やデータセンターなどの多額の設備投資を要する建物に省フットプリント化(フロアのスペース効率)が求められるようになっており、配電盤(パワーボックス)や制御盤の小型化が強く求められております。
省スペースを訴求できる「母線プラグイン式」を用いた製品群を追加ラインアップすることで、市場伸長が著しい半導体製造装置を中心としたセットメーカにおける弊社の市場優位性を更に高めて参ります。
特に盤内に分岐ブレーカが多いほど採用効果が高く、メーカ様の競争力強化に寄与いたします。
２．発売製品

３．製品共通の特長●省スペース：中継端子台や中継ブレーカ、電源(1次)側の配線スペースを削減でき、20%の占有面積削減が可能です。
●作業性：ブスバー(銅バー)にブレーカを挿し込むだけで電源(1次側)の)配線作業が完了します。
●グローバル対応：海外輸出に必要なUL、KC、CCCな主要国の規格を取得しております。ただしUL登録品(グローバル品)のみ●メンテナンス性：電源(1次側)の定期的な増し締めが不要。設置、定期点検時等の出張作業が軽減されます。
●ブレーカ交換工数の削減： 負荷変更時の電線変更や取り回しが不要のため、現場交換時間、停電時間を大幅に短縮可能です。
●標準ブスバーを採用可能：流通量が多く安価な電気Niめっき、R=0.5以上の標準ブスバーを使用可能です。
●信頼性：器具の試験基準に加え、振動試験や抜き差し繰り返し試験、高温長期試験を実施し、実使用上で問題ないことを確認済みです。
４．発売開始時期
２０２１年６月 30 日

５．供給開始時期
６月３０日より受注開始致します。
受注生産対応といたします。
納期については発注より２か月考慮願います。ただし受注状況によっては在庫化を対応致します。
多数の受注をいただいた場合、標準納期よりも時間を要する場合がありますので、ご容赦願います。
６．価格体系
弊社営業にお問い合わせ願います。
７．ブレーカ形式の統一について
従来プラグインブレーカは BV/EV シリーズとして運用しておりましたが、グローバル品ラインアップ追加による弊社管理上の都合から、標準の BW/EW に形式を統合致します。
８.添付資料・プラグインブレーカ 新商品ニュース―以上―

新製品ニュース

2021 年 6 月

オートブレーカ・漏電遮断器

母線プラグインシリーズ
30 ｍｍピッチ品のシリーズがラインアップされました。
半導体製造装置・データセンター・低圧受電盤・分電盤に適用できるワイドバリエーションの品揃え■特長● 省スペース

NEW・電線の配線スペースが削減できます。
・盤の横幅・奥行寸法を削減できます。
● 施工時間の短縮
・配線工数、取付工数が削減できます。
・負荷容量の変更や追加があってもブレーカの差替えで対応できます。
● 安全性
・電源側端子カバーを標準装備。
負荷側は標準端子カバー・相間バリアが使用できます。
・盤前面から母線が見えない構造です。電源側、負荷側の区画分離により、安全性の高い制御盤・配電盤構造とすることができます。
・ブレーカが挿し込まれていない部分にはブランクカバーで区分できます。

G-TWIN ラムダシリーズ （30mm ピッチ品）一般品

NEW

● 標準化
・母線（ブスバー）は標準JIS品を使用できるようにしました。
・ブレーカ取付面からフロントパネルカット面までの寸法を統一しています。
● グローバル品
・北米・アジア・EU圏の規格に対応しています。
・UL/CSA認定されたOFFロック可能な施錠装置の取付が可能です。
・電源側・負荷側にも端子カバーを標準装備しています。
・保護構造IP20対応しています。

JISEN

G-TWIN ラムダシリーズ （30mm ピッチ品）グローバル品【G-TWIN ラムダシリーズ（30mm ピッチ品）の取付例】

NEW
ブレーカ・漏電遮断器
ブランクカバー

パネル

ブスバー

パネル

ブスバー

G-TWIN シリーズ （70mm ピッチ品）グローバル品■方式・定格は新商品を示します。
方式

適用盤
30mm

母線プラグイン70mm
ソケット式
電源側プラグイン（分電盤）

一般品
グローバル品
一般品
グローバル品

動力分電盤
動力分電盤
受配電盤
サーバ分電盤
分電盤

50AF
3A 〜 50A
3A 〜 50A
3A 〜 630A
3A 〜 250A
3A 〜 50A
15A 〜 30A

100AF

フレーム・定格電流値 （A）
125AF
250AF

400AF

630AF

62D9-J-0278

■母線プラグインシリーズ

一覧表は新商品を示します。
適用盤製品
シリーズ名

GT Λシリーズ
30mm ピッチ品

動力分電盤
GT Λシリーズ
グローバル品30mm ピッチ品

動力分電盤・受配電盤

サーバ分電盤

分電盤

GT シリーズ
70mm ピッチ品

GT Λシリーズ

コンパクトツイン

GT シリーズ
グローバル品70mm ピッチ品

製品写真

配線用遮断器

基本形式

BW50EBG
BW50SBG

漏電遮断器

EW50EBG
EW50SBG

配線用遮断器

漏電遮断器

配線用遮断器

BW50RAGU
BW100EAGU
BW125JAGU
BW50RBGU EW50RBGU
BW125RAGU
BW250JAGU
BW250RAGU

漏電遮断器

配線用遮断器

漏電遮断器

配線用遮断器

漏電遮断器

配線用遮断器

漏電遮断器

EW50RAGU
EW100EAGU
EW125JAGU
EW125RAGU
EW250JAGU
EW250RAGU

BW50RAG
BW100EAG
BW125JAG
BW125RAG
BW250EAG
BW250JAG
BW250RAG
BW400EAG
BW400SAG
BW400RAG
BW630EAG
BW630RAG

EW50RAG
EW100EAG
EW125JAG
EW125RAG
EW250EAG
EW250JAG
EW250RAG
EW400EAG
EW400SAG
EW400RAG
EW630EAG
EW630RAG

BW50SBG

EW50SBG

F52P

FG52P

■形式説明
70mm ピッチ品

EW 125 J A G - 3P 100 B 3A C T7

EW 50 R B GU - 3P 050 B 3A C T3

30mm ピッチ品① ② ③①④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩① ② ③① ④

①基本形式

①基本形式

記号
区分BW □ A 配線用遮断器
EW □ A 漏電遮断器（ELCB）

記号区分BW □ B G-TWIN 配線用遮断器（MCCB）
EW □ B G-TWIN 漏電遮断器（ELCB）

②フレーム

②フレーム

記号50100125250400630

記号 区分5050AF

区分
50AF
100AF
125AF
250AF
400AF
630AF

区分
経済形
汎用形
汎用高性能形⑩接続母線ピッチ
記号 ピッチT770mm

⑤極数
用途
一般配線用
（瞬時固定） 記号 極数２P ２極UL 登録品
３P ３極
電動機保護用
瞬時遮断式（瞬時固定）⑥定格電流
ノンオートスイッチ標準品と同じです。
漏電警報付
ZCT 付

記号
ES
R

区分
経済形
汎用形
高性能形（UL 登録品）

⑩接続母線ピッチ
記号 ピッチT330mm④機種区分⑨端子カバー記号仕様
無記入 端子カバーなし
C端子カバー付

④機種区分
記号GGU
M
QS
L
Z

⑥ ⑦ ⑧⑨⑩③遮断容量区分③遮断容量区分記号
EJS
R⑤⑧接続タイプ
記号2A
2B
2C
3A接続タイプ
2P R-S 接続
2P S-T 接続
2P R-T 接続
３P R-S-T 接続⑦定格感度電流（ELCB、漏電警報付の場合要指定）
付属品（別売部品）
標準品と同じです。
・ブスバーサポート：BW9DMC・ブランクカバー ：BW9DBC
・プッシュクリップ ：BW9DCC⑨端子カバー

記号 用途G
JIS・CE・CCC 品
GU UL 登録品

記号仕様
無記入 端子カバーなし
C端子カバー付⑤極数
記号 極数
2P2極3P
3極⑧接続タイプ
記号2A2B
2C
3A

⑥定格電流
記号
003005010015020030032040050

電流［A］MCCB
3○5○
10○
15○20○30○32○
40○50○ELCB ⑦定格感度電流（ELCB は要指定）−
記号 定格感度電流（mA）
○
B
30○
D
50EW50RBGUのみ○C100○E200○H300○○○

接続タイプ
2P R-S 接続
2P S-T 接続
2P R-T 接続
３P R-S-T 接続

付属品（別売部品）
・ブスバーサポート：BZ6DSE
・ブランクカバー ：BW9DDC

安全に関するご注意●安全のため、ご使用の前に、「取扱説明書」や「ユーザーズマニュアル」をよくお読み頂くか、お買上の販売店または当社にご相談のうえ、正しくご使用ください。
●安全のため、接続は電気工事・電気配線などの専門の技術を有する人が行ってください。

富士電機機器制御ブランド品のお問い合わせ

ed- c@fujielectric.com

2021-6発行 T 10 FOLS

カタログ番号 62D9-J-0278