お客様各位
Report No. A13016a
2013 年 10 月 7 日
事業統括部 業務部

高圧負荷開閉器 新形 LBS 発売のご案内
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
掲記の件、この度、新形高圧負荷開閉器（LBS）の発売を開始致します。
詳細について、下記させて頂きますので、ご高覧の上、ご高配の程、宜しくお願い申し上げます。
敬具－ 記 －1．発売機種
機種名
基本形式
コンセプト
外形寸法

高圧負荷開閉器（LBS）
LBS-6A/200
LBS-6A/210
取扱い性の向上に加え、信頼性向上や小形化、環境配慮を実現した LBS
H371×W539×D310(バリア無、AUX 付[端子台無し]、溶断表示付)※詳細は弊社営業までお問い合わせ下さい。

2．製品の特長
1) 接点構造を簡素化する(主接触子-アーク接触子の一体化)ことで現行品に対して、本体容積の縮小を実現し、お客様の盤縮小化に貢献致します。
2) 補助開閉器に端子台方式を採用やヒューズ溶断表示接点の本体右側統一配置にすることで配線性の向上を図りました。
3) バリアの取付方式をネジ締め方式からワンタッチ式に変更し、取付作業性を向上致しました。
4) ヒューズホルダ構造を従来のクランプを使用したネジ止め方式に加えて、ホルダばね力で固定する方式を追加し、作業性へ配慮致しました。
5) 標準でヒューズ溶断表示接点の連続出力に対応し、自己保持回路の構成を不要にすることで、盤側の部品削減や配線引き回し作業を削減できます。
3．価格体系
詳細は弊社営業までお問い合わせ下さい。
4．発売時期2013 年 10 月受注開始
5．その他
本製品は現行品との取付互換性がありません。別売取付互換アダプタをご使用いただきますようお願い申し上げます。詳細は弊社営業までお問い合わせ下さい。

－以 上－

新製品ニュース

2013 年 11 月

高圧交流負荷開閉器

LBS シリーズ
ストライカ引外し式限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器（LBS）をフルモデルチェンジ！
■特長
小形・シンプル● 容積比 10％低減（当社比：オプションなしの場合）● 主接触子・アーク接触子一体式の採用● ヒューズ部非可動式
注）現行 LBS との取付け互換性はありません
取扱い性の向上● 溶断表示接点の連続出力（現行品：瞬時）
盤側での自己保持回路構成不要● バリア取付のワンタッチ化● 端子台付補助開閉器による配線性の向上
環境配慮● RoHS 対応［環境有害 6 物質の不使用］● リサイクル製品破棄への配慮［主要樹脂部品への使用材料表示］■形式説明

1. LBS 本体

LBS −①①基本形式②定格電圧③定格電流④引外し方式⑤ヒューズホルダ

2. ヒューズリンク

JC①①基本形式②定格電圧③定格電流

JC6510206②LBS□A
6200210なし
Fなし
C−A／200③F④C⑤：ストライカ引外し式限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器：3.6/7.2kV：200A（取付可能ヒューズJC-6/5 〜 75）：200A（取付可能ヒューズJC-6/100）：ストライカ引外し：ストライカ引外し+電圧引外し：ヒューズクランプによるねじ止め構造（標準）：ばね加圧によるねじレス構造（LBS-6A/210□形は製作不可）

6②：JC形ヒューズリンク：3.6/7.2kV
：G5A
30
：G30A
：G10A
40
：G40A
：G20A
50
：G50A

／

100
③60
75
100：G60A：G75A：G100A

62G9-J-0144

高圧交流負荷開閉器

LBS シリーズ

■定格仕様
品名
形式
商品コード
定格電圧
定格耐電圧

ストライカ引外し式限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器
LBS-6A/200
LBS-6A/200F
LBS-6A/200C
LBS-6A/200FC
LBS-6A/210
LBS-6A/210F
HL3T-200
HL3T-200J
HL3T-200C
HL3T-200JC
HL3D-200
HL3D-200J（kV） 3.6/7.2
商用周波（kV） 22（対地、相間）、35（同相極間）〔1 分〕
雷インパルス（kV） 60（対地、相間）、70（同相極間）〔1.2 × 50 μ s〕
定格周波数（Hz）50/60
定格電流
開閉器部（A） 200
ヒューズ部（A） 最大 G75
G100
定格投入遮断電流（kA） A12.5（A:1 回）定格制御電圧（V） −AC100/110−
AC100/110−
AC100/110
DC100/110
DC100/110
DC100/110（3A 短時間 5 秒）
（3A 短時間 5 秒）
（3A 短時間 5 秒）
定格開閉容量
負荷電流（A） 200（200 回）
励磁電流（A） 10（10 回）
充電電流（A） 10（10 回）
コンデンサ電流 （A） 50（200 回、6% リアクトル付）
定格過負荷遮断電流（A） −A1100（A：1 回） −A1100（A：1 回） −A1100（A：1 回）
定格地絡遮断電流（A） −30−
30−30開極時間
ストライカ引外し （秒） 0.13 以下
電圧引外し（秒） −0.1 以下−0.1 以下−0.1 以下
ストライカ引外し全領域遮断
ヒューズとの組み合わせにより、ヒューズ定格遮断電流 40kA 以下ヒューズ最小溶断電流までの全ての事故電流を装置による付加機能
遮断可能
欠相防止
1 相でもヒューズが溶断すれば開閉器は開路し、電源と負荷間は断路する
機械的開閉寿命（回） 1000
構造
操作方式
フック操作
ストライカ引外し装置あり
電圧引外し装置なし
ありなし
ありなし
あり
接点構造
通電接点、アーク接点一体形
消弧方式
細隙、ガス冷却消弧方式
ヒューズ固定方法
ヒューズクランプによるねじ止め構造
ばね加圧方式によるねじレス構造
ヒューズクランプによるねじ止め構造
準拠規格
JISC4611
別売付属品形式
ヒューズリンク
JC-6/5、10、20、30、40、50、60、75
JC-6/100補助開閉器
AUX-7、AUX-8
ヒューズ溶断表示接点
AL-3C
絶縁バリア
SP-4D

■質量
品名
本体

■形式・商品コード・価格（税抜き）・納期形式
LBS-6A/200
LBS-6A/200F
LBS-6A/200C
LBS-6A/200FC
LBS-6A/210
LBS-6A/210F
AL-3C

付属品 ヒューズ
溶断表示接点補助開閉器 AUX-7
補助開閉器 AUX-8
端子台付
絶縁バリア SP-4D（4 枚）
JC-6/5ヒューズ
リンク
JC-6/10JC-6/20
JC-6/30
JC-6/40
JC-6/50
JC-6/60
JC-6/75
JC-6/100

質量（kg）
8.5
98.5
98.5
90.3
0.50.71.3
0.61.1

品名
本体

付属品

ヒューズ
溶断表示接点
補助開閉器
補助開閉器
端子台付
絶縁バリア（4 枚）
ヒューズ
リンク

形式
LBS-6A/200
LBS-6A/200F
LBS-6A/200C
LBS-6A/200FC
LBS-6A/210
LBS-6A/210F
AL-3C

商品コード
HL3T-200
HL3T-200J
HL3T-200C
HL3T-200JC
HL3D-200
HL3D-200J
HZ1LHC

希望小売価格〔円〕 納期
50,60063,30050,60063,300103,000
125,400
7,590

AUX-7
AUX-8

HZ1LF
HZ1LCA

7,590
12,100

SP-4D

HZ1LN

12,700JC-6/5JC-6/10JC-6/20
JC-6/30
JC-6/40
JC-6/50
JC-6/60
JC-6/75
JC-6/100

HF2C-005
HF2C-010
HF2C-020
HF2C-030
HF2C-040
HF2C-050
HF2C-060
HF2C-075
HF2C-100

5,400
5,4005,670
8,190
9,990
11,05016,27027,77042,970◎ 標準品 ◯ 準標準品◎◎◎◎◎◎◎◎◎
受注品

■別売付属品
品名

定格・仕様・形式・商品コード・希望小売価格（税抜き）

ヒューズリンク

定格

外観写真，他形式

商品コード

希望小売価格〔円〕

5-&

HF2C-005

5,40010-&

HF2C-010

5,40020-&

HF2C-020

5,67030-&

HF2C-030

8,19040-&

HF2C-040

9,99050-&

HF2C-050

11,05060-&

HF2C-060

16,27075-&

HF2C-075

27,770100-&

HF2C-100

42,970電圧

定格遮断電流電流〔kV〕〔kA〕〔A〕

3.6/7.240

補助開閉器開閉表示やインタロックに用いる補助開閉器です。取扱説明書をよくお読みの上LBSに取付けてください。
接点定格
DC100／110V

15A

AC200／220V

15A

接点構成*120 30 22 32

端子台形式

商品コード 希望小売価格〔円〕

なし

$8;

HZ1LF

7,590

あり

$8;

HZ1CA

12,100

AUX-7形

21 31 23 33（注＊1）LBS開状態での接点位置を示す。

ヒューズ溶断表示接点

AUX-8形

AUX-8形を本体へ取付けた状態

AL-3C形

本体へ取付けた状態

ヒューズ溶断時の表示などに用いる接点です。取扱説明書をよくお読みの上LBSに取付けてください。
接点定格

接点構成

AC/DC125V
抵抗負荷 10A（常時閉路）
10A（常時開路）
誘導負荷 7.5A（常時閉路）
6A（常時開路）
AC/DC250V
抵抗負荷 3A（常時閉路）
3A（常時開路）
誘導負荷 1.5A（常時閉路）
1.5A（常時開路）

絶縁バリア形式商品コード63'

HZ1LN

1112形式

商品コード

希望小売価格〔円〕$/&HZ1LHC

7,590

13

希望小売価格〔円〕
12,700絶縁バリア（1セット4枚） バリア4枚を取付けた状態（組立後）■外形図〔単位：mm〕

LBS-6A/200（F）形
取付穴拡大図310 ±5100以上

50.
±R7

290±5130±3

180.

5

150 ±1.54310±1117

19 4240123(AUX-8取付時)

接地金属

1570±2

主回路端子312-∅10.5 ±0.3 詳細
14±0.7150 ±1.579460 ±1.58±1101947(AUX-8取付時)

497 ±1.5①ヒューズリンク（別売品）②溶断表示レバー③消弧室④溶断表示伝達レバー⑤操作ハンドル.5±03.3

23150 ±1.581
1810±3⑥トリップレバー⑦主回路端子⑧接地端子⑨引外しコイル（LBS-6A/200F のみ）⑩補助開閉器（AUX-8 別売品）

28°41(AUX-7取付時)
130±3314±373(AUX-7取付時)

200 ±11582.5 ±2

ＡＵＸ−７取付状態図

19 ±14565371±5150 ±1.522±1∅10.5 ±0.3

230 ±1.576

3.3±0.5

接地金属
120以上

2±447 ±1.5

539±5

60以上

R1⑪補助開閉器（AUX-7 別売品）
⑫ヒューズ溶断表示接点（AL − 3C 別売品）
⑬バリア（SP-4D 別売品）

LBS-6A/200（F）C 形
取付穴拡大図310 ±5100以上

50.
±R7288 ±5130 ±30.

18519 4210 ±1402-∅10.5 ±0.3

主回路端子
詳細14 ±0.7150±1.5
460 ±1.5①ヒューズリンク（別売品）②溶断表示レバー③消弧室④溶断表示伝達レバー⑤操作ハンドル.5±03.3

1947(AUX-8取付時)

8±1497±1.5791018150 ±1.52381⑥トリップレバー⑦主回路端子⑧接地端子⑨引外しコイル（LBS-6A/200FC のみ）⑩補助開閉器（AUX-8 別売品）

±13041(AUX-7取付時)
28°130 ±373(AUX-7取付時)

接地金属

123(AUX-8取付時)

ＡＵＸ−７取付状態図

19 ±1200±115

70 ±2117∅10.5 ±0.3

1582.5 ±2

150 ±1.5

22 ±13176

230 ±1.56545371±5150 ±1.543

3.3±0.5

接地金属
120以上

2±447±1.5539 ±560以上R1

314 ±3⑪補助開閉器（AUX-7 別売品）
⑫ヒューズ溶断表示接点（AL − 3C 別売品）
⑬バリア（SP-4D 別売品）

高圧交流負荷開閉器

LBS シリーズ■外形図〔単位：mm〕

LBS-6A/210（F）形
取付穴拡大図
100以上

50.
±

310 ±5R7295 ±5
130 ±30.

18511719 42

10 ±140123(AUX-8取付時)
19 ±1

ＡＵＸ−７取付状態図

312-∅10.5±0.3

主回路端子
詳細

14 ±0.7150 ±1.5
460 ±1.5

79
1947(AUX-8取付時)

497±1.5①ヒューズリンク（別売品）②溶断表示レバー③消弧室④溶断表示伝達レバー⑤操作ハンドル

8±11018.5±03.3

23150 ±1.5

81

10±3⑥トリップレバー⑦主回路端子⑧接地端子⑨引外しコイル（LBS-6A/210F のみ）⑩補助開閉器（AUX-8 別売品）

JC-6/5,10,20,30,40,50,60,75

41(AUX-7取付時)

28°130 ±3314±373(AUX-7取付時)

接地金属

1570 ±2

200 ±182.5±2

150 ±1.5

22 ±1∅10.5 ±0.3154565371 ±5230 ±1.576150 ±1.5

433.3±0.5

接地金属
120以上

2±447 ±1.5539 ±560以上

R1⑪補助開閉器（AUX-7 別売品）
⑫ヒューズ溶断表示接点（AL − 3C 別売品）
⑬バリア（SP-4D 別売品）

AL-3C

溶断表示装置191924120

200

11 12 13φ4047

銘板

φ43126JC-6/100

LBS本体ベース

LBS本体ベース

銘板

φ53φ50

溶断表示装置191920024①端子台②マイクロスイッチ③取付ねじ（付属）高圧交流負荷開閉器

LBS シリーズ■外形図〔単位：mm〕

AUX-7

AUX-8
閉極位置

閉極位置

ＬＢＳ本体ハンドル

ＬＢＳ本体ハンドル

ＬＢＳ本体ハンドル

ＬＢＳ本体ハンドル

開極位置

1231437393開極位置

20 21 22 23 30 31 32 33

54134793.599①スイッチ本体②端子ねじ③連結レバー④連結ピン（付属）⑤取付ねじ（付属）①スイッチ本体②端子台③連結レバー④連結ピン（付属）⑤取付ねじ（付属）

SP-4D
左側用

右側用

取付状態

1314±3145±3150 ±3150 ±351±3

447 ±1.5

122447200

1252236262

安全に関するご注意●安全のため、ご使用の前に、「取扱説明書」や「ユーザーズマニュアル」をよくお読み頂くか、お買上の販売店または当社にご相談のうえ、正しくご使用ください。
●安全のため、接続は電気工事・電気配線などの専門の技術を有する人が行ってください。

富士電機機器制御ブランド品のお問い合わせ2013-11発行 20 FOLS

カタログ番号 62G9-J-0144