業務用超音波式ガスメーター

EB型保安ガスメーター
6号

EBA6がシリーズに仲間入り

業界最軽量！

お客 様とさらに、つながりやすくに進化しました。

EBA6がE B 型 保 安 ガスメー タ ー 6 号

LED表示

遮断、警告時に点滅表示

軽い
軽量・コンパクト

同じ筐体を採用

家庭用EA25・EA4と同じ筐体となり、さらなる軽量化を実現。
取付作業の負担を軽減します。

EA25

EBA6

早い作業がスムーズに！
！

復帰安全確認時間の短縮
メーター取付後の開栓時やガス遮断時の復帰安全確認時間が膜式と比較して約60秒から約17秒と大幅に短縮しました。復帰
安全確認中は「----」マークによりカウントダウン表示をします。

17秒

60秒

膜式SBA6････････60秒
超音波式EBA6････17秒

17秒前

超音波式

膜式

超音波式
EBA6

膜式
SBA6

12秒前

7秒前

2秒前

復帰完了。

過去の遮断履歴を液晶表示で確認できる
過去3回までの遮断履歴を液晶表示で確認することができます。

最新遮断情報前回遮断情報圧力低下遮断（2019 年 10月16日12 時）

感震器作動遮断（2019 年 5月24日8 時）

遮断情報を表示確認方法は復帰ボタンを押すだ
けですので、緊急時のお客様対応向上にお役立ちします。

（例：圧力低下遮断）「−」の数で発生順を表示（例：最新）

遮断が発生した時間を表示（例：2019年 10月16日12時）

前々回遮断情報

増加流量遮断（2018 年 12月27日18 時）

遮断詳細サポート（遮断流量値：6,000L/h）

2秒おき

正確

超音波式

1時間

128 秒

膜式
SBA6

超音波式
EBA6

膜式

流量式微少漏洩警告への対応

5回

膜式メーター（SB型）に比べて流量検知能力が向上したことで、誤表示を減らすことができます。
流量なし判定時間
膜式 SBA6
超音波式 EBA6

1時間（30日間連続）
約11分

128秒を5回カウントすることで流量なしを判定

つながる
アイチクラウドともちろんつながる
当社が提供する自動検針端末｢ＣＭ１｣を取り付け、LPガスデータ配信サービス｢アイチクラウド｣と通信することで、検針をはじめとした業務の効率化を図ることができます。また、Ｕバス通信機能やパルス出力機能 ※も搭載しており、様々な通信形態に対応することが可能です。
自動検針端末CM1※工場出荷時に設定が必要です。

Cat.M1周 辺機器（ガス警報器）
業務用の保安ガスメーターには連動型警報器の接続を！

LPガス警報器（連動型・ブザー式）
型式：APH-31SD

LPガス警報器（連動型・音声式）
型式：APH-32SV

LPガス警報器（検知部分離型）
型式：XH-610G

外形寸法図（単位：mm）

EBA6MT-Ⅱ

■ 継手
174

119.5

130

74.7

絶縁ユニオン20A用（M36）

ユニオン20A用
（M36）

44.8

20A

M36×2

1355856

20A

増加 L

遮断履歴

EBA6

M36×2

M36×2
材質：FCMB

材質：FCMB、ZDCまたはBC6仕様型

セキュリティー表示式EBA6MT-2① ② ③④⑤ ⑥ ⑦⑧⑨10年

使用最大流量（m３/h）

6.0

中心距離（mm）

130⑩⑫

ガス流入方向左入り

口金ネジ径⑪M36×2⑬⑭口金仕様ガスメーター部

検定有効期間

配管径

⑯20A

⑮

合計・増加流量遮断、復帰安全確認中遮断、テスト遮断、感震器作動遮断、圧力低下遮断、ガス警報器作動遮断、マイコン制御部

セキュリティー機能

遮断機能

有電圧警報器検知遮断、ガス警報器未接続遮断、外部１作動遮断、
電池電圧低下遮断、検定有効期間満了遮断、異常検知遮断
流量式微少漏洩警告、電池電圧低下警告、警告機能

表示機能

検定有効期間満了警告、遮断異常警告、圧力式微少漏洩警告、調整圧力異常警告、閉塞圧力異常警告、逆流警告

LCD

遮断表示、警告表示、遮断区分、自動設定表示等

LED

遮断表示、流量式微少漏洩警告、遮断異常警告

復帰安全確認

流量検知式（１７秒監視）

通信機能︵標準搭載︶

パルス出力（機能ありの場合） ２線オープンドレイン出力相当 電圧：24V 電流：10ｍA
セキュリティー情報遮断、警告、遮断弁復帰等の発呼、遮断詳細データ、微少漏洩タイマー、テスト発呼等
通信：Nライン、Uバス

信号形態

ガス警報器、外部１、外部２：無電圧接点

電源

リチウム電池使用温度範囲-30℃〜60℃（寒冷地仕様を標準品とします）

標準塗装色

ライトグレイ（マンセル5Y

質量（kg）

7.5/1相当）

1.3※ガスメーターが遮断時の緊急対応のため、バイパス配管の設置をお願いします。

ガス警報器電源プラグ抜け警告表示①

接続する警報器によっては、表示できない場合があります。

②

口火登録の有無の表示
自動設定機能の作動状態の表示③

増加流量遮断の遮断区分の表示
使用時間遮断なしの表示④

遮断理由、警告理由などの表示⑤

ガスメーター内を流れている流量の表示⑥⑦

圧力監視に関する表示
外部機器2作動通報設定時の表示⑨

外2流区設定マグネット設定時の表示⑩

ガス止

遮断弁の作動状況の表示⑧

流量区分もしくは時間曜日別積算を表示したとき⑪

指針値、マルチメニュー等の表示⑫

第2カウンター（遮断詳細等の表示）⑬

残量管理、容器リセット信号の受付に関する表示⑭・部分停止機能を設定した機能表示
・遮断詳細を表示したとき⑮⑯kPa

圧力値を表示したとき
遮断、警告時に点滅表示※マイコンメーターEBのセキュリティー表示は、液晶（LCD）で表示されます。

ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくために、当カタログの仕様は、2022年9月現在のものです。

〒456-8691 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号

お問い合わせは、お客さまセンターへ＊平日９：００〜１7：００までの受付です。

固定電話から 0800-888-9909

携帯電話から 0５６４-64-2110

札 幌 支 店 TEL（011） 642ｰ9500
釧 路 営 業 所 TEL（0154） 23ｰ7859
仙 台 支 店 TEL（022） 258ｰ1181
青 森 営 業 所 TEL（017） 742ｰ6771
盛 岡 営 業 所 TEL（019） 646ｰ8836
秋 田 出 張 所 TEL（018） 865ｰ1017
東 京 支 店 TEL（03） 5323ｰ5356
千 葉 営 業 所 TEL（03） 5658ｰ1320
大 宮 営 業 所 TEL（048） 668ｰ0131
茨 城 出 張 所 TEL（029） 353ｰ8541
新 潟 出 張 所 TEL（025） 282ｰ5591

名 古 屋 支 店 TEL（052） 661ｰ5855
金 沢 営 業 所 TEL（076） 252ｰ1942
静 岡 営 業 所 TEL（054） 237ｰ7168
松 本 出 張 所 TEL(0263) 87-5730
大 阪 支 店 TEL（06） 6305ｰ9053
広 島 営 業 所 TEL（082） 292ｰ8289
高 松 営 業 所 TEL（087） 851ｰ6664岡 山 営 業 所 TEL（086） 207ｰ6828
福 岡 支 店 TEL（092） 534ｰ2050
鹿 児 島 営 業 所 TEL（099） 254ｰ7877
宮 崎 出 張 所 TEL（0985） 24ｰ2279
沖 縄 出 張 所 TEL（098） 860ｰ9792
国 際 営 業 部 TEL（052） 661ｰ5150

このカタログは植物油インキを使用しています。

お願い

性 能 改 善 の た め 予 告 なく製 品 仕 様 を 変 更 することが ありま すの で ご 了 承 くだ さ い 。な お 古 く な った カ タ ロ グ・資 料 な ど は
新 版 を ご 請 求 い た だくか 、当 社 ま で お 問 い 合 わ せ くだ さ い 。

更新No.

2.0

GK-EB6-030SY