2024 年 8 ⽉ 5 ⽇
国⽴研究開発法⼈⽇本原⼦⼒研究開発機構
福島廃炉安全⼯学研究所
⼤熊分析・研究センター

ALPS 処理⽔の分析結果について(2024 年 6 ⽉ 21 ⽇ 10 時 40 分採取分)

2024 年 6 ⽉ 21 ⽇ 10 時 40 分に採取した『ALPS 処理⽔測定・確認⽤タンク⽔︓K4 タンク C群』について分析を⾏いました。
トリチウムとそれ以外の核種の分析結果は以下のとおりです。
・ALPS 処理により，トリチウム以外の核種が規制基準未満に浄化されていることの確認︓
トリチウム以外の核種(30 核種※1)の告⽰濃度⽐総和︓0.12 ＜ １ (1 未満)となり，規制基準を満⾜していることを確認しました。
有意に存在していないことを確認する核種(38 核種※2)︓全ての対象核種が有意に存在していない
ことを確認しました。
・ALPS 処理⽔中のトリチウム濃度の確認︓
トリチウムの濃度︓2.0E+05 Bq/L※3 となりました。
トリチウム以外の分析対象核種は図 1 に⽰す 68 核種です。

図 1 トリチウム以外の核種の分類※1: 実施計画に定められたフローに基づき東京電⼒ HD が選定した，放出基準(規制基準値未満)を満⾜していることを確認する核種。
※2:⾵評抑制の観点から，有意に存在しないことを東京電⼒ HD が⾃主的に確認する核種。
※3:放出基準 1,500 Bq/L を下回るよう，東京電⼒ HD により海⽔で 100 倍以上希釈する。

1

1.

ALPS 処理により，トリチウム以外の核種が規制基準未満に確実に浄化されていることの確認
ALPS 処理⽔中に含まれているトリチウム以外の核種のうち，規制基準(告⽰濃度⽐総和が 1)未満であることを確認する対象核種(30 核種)の分析結果を表 1 に⽰します。
分析の結果，トリチウム以外の核種の告⽰濃度⽐総和は 1.2E-01<1(1 未満)で規制基準を満⾜していることを確認しました。
表 1 ALPS 処理⽔中のトリチウム以外の核種の分析結果(規制基準(告⽰濃度⽐総和が 1)未満を満⾜していることを確認する核種)( 2024 年 6 ⽉ 21 ⽇ 10 時 40 分採取分)

告⽰濃度

分析値

不確かさ※1

検出限界値

告⽰濃度⽐

[Bq/L][Bq/L][Bq/L][-][Bq/L]

C-14

1.3E+01± 3.1E+00

6.0E-01

6.5E-03

2,000

測定

Mn-54

ND

-

1.1E-02

1.1E-05

1,000

測定

Fe-55

ND

-

5.5E-01

2.8E-04

2,000

測定

Co-60

4.0E-01± 5.2E-02

9.7E-032.0E-03

200

測定

Ni-63

ND

-

1.2E+01

2.0E-03

6,000

測定

Se-79

ND

-

2.0E+00

1.0E-02

200

測定

Sr-90

1.3E+00± 2.3E-01

8.3E-02

4.3E-02

30

測定

Y-90

1.3E+00-

8.3E-02

4.3E-03

300

Tc-99

5.6E-01± 1.5E-01

1.0E-01

5.6E-041,000

測定

Ru-106ND-

1.0E-01

1.0E-03100

測定

Cd-113m

ND-

1.3E-01

3.3E-0340

測定

Sb-125

2.2E-01± 4.2E-02

4.4E-02

2.8E-04

800

測定

核種

限度※2

測定/評価⽅法※3

Sr-90/Y-90 放
射平衡評価

Sb-125/TeTe-125m

5.5E-02-

1.1E-02

6.1E-05900125m 放射平衡
評価

I-129

3.3E-01± 1.0E-01

1.3E-01

3.7E-029

測定

Cs-134ND-

4.1E-02

6.8E-0460

測定

Cs-1372.0E-01± 2.7E-02

1.2E-02

2.2E-0390

測定

Ce-144ND-

1.4E-01

7.0E-04200

測定

Pm-147ND-

1.5E-01

5.0E-05

3,000

Sm-151ND-

9.2E-03

1.2E-06

8,000

Eu-154ND-

4.1E-02

1.0E-04400

測定

Eu-155ND-

6.9E-02

2.3E-05

3,000

測定

2

Eu-154 相対⽐
評価
Eu-154 相対⽐評価

U-23420

全α(U, Np 系)

20

全α(U, Np 系)

Np-237

9

全α(U, Np 系)

Pu-2384

Pu-239

4

U-238

ND

Pu-240-ND-

1.3E-02

8.3E-03※4

3.3E-03

2.1E-03※4

4Am-241

5

Cm-244

7

Pu-241ND-

2.5E-01

告⽰濃度⽐総和±○○.○E±○とは，○.○×10

1.3E-03

200

全α(Pu, Am,
Cm 系)
全α(Pu, Am,
Cm 系)
全α(Pu, Am,
Cm 系)
全α(Pu, Am,
Cm 系)
全α(Pu, Am,
Cm 系)
Pu-238 相対⽐

1.2E-01

評価
1 未満

であることを意味します。

有効数字２桁で記載しています。
値の四捨五⼊の関係で，表中の値の合計などが⼀致しない場合があります。
表中の ND (Not Detected)は検出限界値未満であったことを表します。
半減期補正の基準値は採取⽇時としています。
※1︓「不確かさ」は，分析値のばらつきの程度を表します。分析⼿順の試料採取から分析装置による測定までのそれぞれ⼿順のばらつきを求め，これらのばらつきをひとつに合わせたもの。ここでは，ひとつに合わせた不確かさ(u)を 2 倍に拡張した不確かさ(U ＝ 2×u)を分析値に付しています。

不確かさに関する解説はこちらをご参照ください。

※2︓東京電⼒株式会社福島第⼀原⼦⼒発電所原⼦炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告⽰濃度限度（別表第⼀第六欄︓周辺監視区域外の⽔中の濃度限度[本表では，Bq/cm3 の表記
を Bq/L に換算した値を記載]）※3︓測定／評価⽅法の詳細については以下のとおりです。
測定︓試料の放射線を測定し，結果を各核種の濃度に換算しています。
全α(U, Np 系)︓試料の U 及び Np 由来のα線を測定し，結果を全α濃度に換算しています。
全α(Pu, Am, Cm 系)︓試料の Pu, Am 及び Cm 由来のα線を測定し，結果を全α濃度に換算しています。
放射平衡評価︓崩壊系列中で，親核種と⼦孫核種の原⼦数の⽐がほぼ⼀定になる状態を放射平衡と呼びます。この放射平衡の関係と親核種(または⼦孫核種)の測定結果から各核種の濃度を評価します。
相対⽐評価︓核種の⽣成，壊変，減損等を考慮した評価により，原⼦炉内に存在していた各核種の存在⽐を評価しています。基準となる核種の測定結果に存在⽐を乗ずることで各核種の濃度を算出しています。
※4︓α核種（U-234, U-238, Np-237, Pu-238, Pu-239, Pu-240, Am-241 及び Cm-244）の告⽰濃度
⽐は，選定したα核種のうち最も低い告⽰濃度限度（4 Bq/L）で全α値を除することで算出します。

3

2.

ALPS 処理⽔中のトリチウムの分析結果
ALPS 処理⽔中のトリチウムの分析結果を表 2 に⽰します。

分析の結果，トリチウムの濃度は 2.0E+05 Bq/L であることを確認しました。
表 2 ALPS 処理⽔中のトリチウムの分析結果(2024 年 6 ⽉ 21 ⽇ 10 時 40 分採取分)
核種
H-3(トリチウム)

分析値

不確かさ※1

検出限界値

告⽰濃度⽐

[Bq/L][Bq/L][Bq/L][-]

2.0E+05±2.1E+04

7.8E+01

3.3E+00

告⽰濃度
限度※2[Bq/L]
60,000

測定/評価
⽅法※3
測定

○.○E±○とは，○.○×10±○であることを意味します。
有効数字２桁で記載しています。
半減期補正の基準値は採取⽇時としています。
※1︓「不確かさ」は，分析値のばらつきの程度を表します。分析⼿順の試料採取から分析装置による測定までのそれぞれ⼿順のばらつきを求め，これらのばらつきをひとつに合わせたもの。ここでは，ひとつに合わせた不確かさ(u)を 2 倍に拡張した不確かさ(U ＝ 2×u)を分析値に付しています。

不確かさに関する解説はこちらをご参照ください。

※2︓東京電⼒株式会社福島第⼀原⼦⼒発電所原⼦炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告⽰濃度限度（別表第⼀第六欄︓周辺監視区域外の⽔中の濃度限度[本表では，Bq/cm3 の表記
を Bq/L に換算した値を記載]）※3︓測定︓試料の放射線を測定し，結果を核種の濃度に換算しています。

4

3.

トリチウム以外の核種で有意に存在していないことを確認する核種
ALPS 処理⽔中に含まれているトリチウム以外の核種のうち，有意に存在していないことを確認する

対象核種(38 核種)の分析結果を表 3 に⽰します。
分析の結果，すべての対象核種が有意に存在していないことを確認しました。
なお，表 1 及び表 3 の 68 核種分の告⽰濃度⽐総和も 1 未満となります。
表 3 ALPS 処理⽔中のトリチウム以外の核種の分析結果(有意に存在していないことを確認する核種)(2024 年 6 ⽉ 21 ⽇ 10 時 40 分採取分)
検出限界値

告⽰濃度⽐

告⽰濃度限度※1[Bq/L][-][Bq/L]

Fe-59

1.9E-02

4.8E-05

Co-58

1.1E-02

Zn-65

評価※2

測定/評価⽅法※3

400

〇

測定

1.1E-05

1,000

〇

測定

1.9E-02

9.5E-05

200

〇

測定

Rb-86

1.5E-01

5.0E-04

300

〇

測定

Sr-89

1.0E-01

3.3E-04

300

〇

測定

Y-91

3.8E+00

1.3E-02

300

〇

測定

Nb-95

1.4E-02

1.4E-05

1,000

〇

測定

Ru-103

1.5E-02

1.5E-05

1,000

〇

測定

Rh-103m

1.5E-02

7.5E-08

200,000〇

Rh-106

1.0E-01

3.3E-07300,000〇

Ag-110m

1.2E-02

4.0E-05

300

〇

測定

Cd-115m

6.0E-01

2.0E-03

300

〇

測定

Sn-119m

1.3E-02

6.5E-06

2,000〇

Sn-126 相対⽐評価

Sn-123

1.7E+00

4.3E-03

400

〇

測定

Sn-126

4.0E-01

2.0E-03

200

〇

測定

Sb-1242.0E-02

6.7E-05

300

〇

測定

Te-123m

2.1E-02

3.5E-05

600

〇

測定

Te-127

1.4E+00

2.8E-04

5,000

〇

測定

Te-127m

1.4E+00

4.7E-03300〇

Te-127 相対⽐評価

Te-1292.0E-01

2.0E-05

10,000〇測定

Te-129m

3.6E-01

1.2E-03

300

〇

測定

Cs-135

8.4E-08

2.3E-09

600〇

Cs-137 相対⽐評価

Cs-136

1.3E-02

4.3E-05

300

〇

測定

Ba-137m

1.2E-02

2.4E-07800,000〇

Ba-1406.1E-022.0E-04

300

〇

測定

Ce-141

6.3E-02

6.3E-05

1,000

〇

測定

核種

5

Ru-103/Rh-103m
放射平衡評価Ru-106/Rh-106 放射平衡評価

Cs-137/Ba-137m
放射平衡評価Ce-144/Pr-144 放Pr-144

1.4E-01

7.0E-06

20,000〇Pr-144m

1.3E-03

3.3E-08

40,000〇Pm-146

1.9E-02

2.1E-05

900

〇

測定

Pm-148

7.9E-02

2.6E-04

300

〇

測定

Pm-148m

1.2E-02

2.4E-05

500

〇

測定

Eu-152

5.8E-02

9.7E-05

600

〇

測定

Gd-1537.0E-02

2.3E-05

3,000

〇

測定

Tb-1603.3E-02

6.6E-05

500

〇

測定

Am-242m

4.3E-05

8.6E-06

5

〇

5

○

60

○

6

○

Am-243
Cm-242

2.1E-03※4

8.3E-03

Cm-243±○○.○E±○とは，○.○×10

射平衡評価
Ce-144/Pr-144m
放射平衡評価Am-241 相対⽐評
価測定, 全α(Pu, Am,
Cm 系)
測定, 全α(Pu, Am,
Cm 系)
測定, 全α(Pu, Am,
Cm 系)

であることを意味します。

有効数字２桁で記載しています。
値の四捨五⼊の関係で，表中の値の合計などが⼀致しない場合があります。
半減期補正の基準値は採取⽇時としています。
※1︓東京電⼒株式会社福島第⼀原⼦⼒発電所原⼦炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告⽰濃度限度（別表第⼀第六欄︓周辺監視区域外の⽔中の濃度限度[本表では，Bq/cm3 の表記
を Bq/L に換算した値を記載]）※2︓有意に存在しない場合は“○”，有意に存在する場合は“×”として記載しています。
以下のいずれかを満⾜する場合，有意に存在しない(“○”)と評価しています。
・測定した核種︓検出限界値未満である場合。
・放射平衡等により評価を⾏った核種︓評価元の核種が検出された場合，その評価値が告⽰濃度限度に⽐べて極めて低い濃度，すなわち検出限界値の設定値（告⽰濃度限度の1/100 以下）未満であり，検出限界値未満と同義であると判断できる場合。
評価を⾏った核種

評価値[Bq/L]

告⽰濃度⽐

告⽰濃度限度※1[Bq/L]

Rh-103m

ND-

200,000

Rh-106ND-

300,000

Sn-119m

ND

-

2,000

Te-127m

ND

-

300

Cs-135

1.4E-06

2.3E-09

600

Ba-137m

1.9E-01

2.4E-07800,000

6

Pr-144ND-

20,000Pr-144m

ND-

40,000

Am-242m

ND-

5

表中の ND (Not Detected)は検出限界値未満であったことを表します。
※3︓測定／評価⽅法の詳細については以下のとおりです。
測定︓試料の放射線を測定し，結果を各核種の濃度に換算しています。
全α(Pu, Am, Cm 系)︓試料の Pu, Am 及び Cm 由来のα線を測定し，結果を全α濃度に換算しています。
放射平衡評価︓崩壊系列中で，親核種と⼦孫核種の原⼦数の⽐がほぼ⼀定になる状態を放射平衡と呼びます。この放射平衡の関係と親核種(または⼦孫核種)の測定結果から各核種の濃度を評価します。
相対⽐評価︓核種の⽣成，壊変，減損等を考慮した評価により，原⼦炉内に存在していた各核種の存在⽐を評価しています。基準となる核種の測定結果に存在⽐を乗ずることで各核種の濃度を算出しています。
※4︓α核種（Am-243, Cm-242 及び Cm-243）の告⽰濃度限度⽐は，選定したα核種のうち最も低い告⽰濃
度限度（4 Bq/L）で全α値を除することで算出します。

以 上7参考︓ALPS 処理⽔第三者分析における，各核種の測定・評価⽅法
No.

核種

ALPS 処理⽔第三者分析における，各核種の測定・評価⽅法

1

H-3

β線測定

2

C-14

β線測定

3

Mn-54

γ線測定

4

Fe-55

X 線測定

5

Fe-59

γ線測定

6

Co-58

γ線測定

7

Co-60

γ線測定

8

Ni-63

β線測定

9

Zn-65

γ線測定

10

Se-79

質量分析

11

Rb-86

γ線測定

12

Sr-89

β線測定

13

Sr-90

β線測定

14

Y-90

放射平衡

15

Y-91

γ線測定

16

Nb-95

γ線測定

17

Tc-99

質量分析

18

Ru-103γ線測定

19Ru-106

γ線測定

前処理︓蒸留によりトリチウム⽔を精製し，試料とシンチレータを混合
測定︓液体シンチレーションカウンターで測定
前処理︓吸着剤に捕集して単離し，試料とシンチレータを混合
測定︓液体シンチレーションカウンターで測定
前処理︓均⼀化した試料をマリネリ容器に分取
測定︓γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理︓レジンにより単離し，沈殿⽣成
測定︓Ge-LEPS で測定
前処理︓均⼀化した試料をマリネリ容器に分取
測定︓γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理︓均⼀化した試料をマリネリ容器に分取
測定︓γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理︓均⼀化した試料をマリネリ容器に分取
測定︓γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理︓レジンにより単離し, 試料とシンチレータを混合
測定︓液体シンチレーションカウンターで測定
前処理︓均⼀化した試料をマリネリ容器に分取
測定︓γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理︓レジンにより単離
測定︓誘導結合プラズマ質量分析装置(ICP-MS)で測定
前処理︓均⼀化した試料をマリネリ容器に分取
測定︓γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理︓レジンにより単離し, 沈殿⽣成
測定︓β線スペクトロメータ(プラスチックシンチレータ)で測定
前処理︓レジンにより単離し，沈殿⽣成
測定︓β線スペクトロメータ(プラスチックシンチレータ)で測定
Sr-90 と放射平衡として濃度評価
前処理︓均⼀化した試料をマリネリ容器に分取
測定︓γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理︓均⼀化した試料をマリネリ容器に分取
測定︓γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理︓レジンにより単離
測定︓誘導結合プラズマ質量分析装置(ICP-MS)で測定
前処理︓均⼀化した試料をマリネリ容器に分取
測定︓γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理︓均⼀化した試料をマリネリ容器に分取

8測定︓γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
20

Rh-103m

放射平衡

Ru-103 と放射平衡として濃度評価

21Rh-106放射平衡

Ru-106 と放射平衡として濃度評価

22Ag-110m

γ線測定

23

Cd-113m

β線測定

24

Cd-115m

γ線測定

25Sn-119m

相対⽐26Sn-123γ線測定

27Sn-126

γ線測定

28

Sb-124

γ線測定

29

Sb-125γ線測定

30Te-123m

γ線測定

31Te-125m放射平衡32Te-127γ線測定

33Te-127m

放射平衡34Te-129γ線測定

35Te-129m

γ線測定

36

I-129

X 線測定

37

Cs-134

γ線測定

38

Cs-135

相対⽐39

Cs-136

γ線測定

40

Cs-137

γ線測定

41Ba-137m

放射平衡

前処理︓均⼀化した試料をマリネリ容器に分取
測定︓γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理︓レジンにより単離し，試料とシンチレータを混合
測定︓液体シンチレーションカウンターで測定
前処理︓均⼀化した試料をマリネリ容器に分取
測定︓γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
Sn-126 との相対⽐より濃度評価
前処理︓均⼀化した試料をマリネリ容器に分取
測定︓γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理︓均⼀化した試料をマリネリ容器に分取
測定︓γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理︓均⼀化した試料をマリネリ容器に分取
測定︓γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理︓均⼀化した試料をマリネリ容器に分取
測定︓γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理︓均⼀化した試料をマリネリ容器に分取
測定︓γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
Sb-125 と放射平衡として濃度評価
前処理︓均⼀化した試料をマリネリ容器に分取
測定︓γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
Te-127 と放射平衡として濃度評価
前処理︓均⼀化した試料をマリネリ容器に分取
測定︓γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理︓均⼀化した試料をマリネリ容器に分取
測定︓γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理︓均⼀化した試料を測定容器に分取
測定︓Ge-LEPS で測定
前処理︓均⼀化した試料をマリネリ容器に分取
測定︓γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
Cs-137 との相対⽐より濃度評価
前処理︓均⼀化した試料をマリネリ容器に分取
測定︓γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理︓均⼀化した試料をマリネリ容器に分取
測定︓γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
Cs-137 と放射平衡として濃度評価

9前処理︓均⼀化した試料をマリネリ容器に分取

42Ba-140γ線測定

43

Ce-141

γ線測定

44

Ce-144

γ線測定

45Pr-144放射平衡

Ce-144 と放射平衡として濃度評価

46Pr-144m

放射平衡

Ce-144 と放射平衡として濃度評価

47

Pm-146

γ線測定

48Pm-147

相対⽐49

Pm-148

γ線測定

50Pm-148m

γ線測定

51Sm-151

相対⽐52

Eu-152

γ線測定

53Eu-154

γ線測定

54

Eu-155

γ線測定

55

Gd-153

γ線測定

56

Tb-160

γ線測定

57

U-234

α線測定

58

U-238

α線測定

59

Np-237

α線測定

60

Pu-238

α線測定

61

Pu-239α線測定

62

Pu-240α線測定

測定︓γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理︓均⼀化した試料をマリネリ容器に分取
測定︓γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理︓均⼀化した試料をマリネリ容器に分取
測定︓γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定

前処理︓均⼀化した試料をマリネリ容器に分取
測定︓γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
Eu-154 との相対⽐より濃度評価
前処理︓均⼀化した試料をマリネリ容器に分取
測定︓γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理︓均⼀化した試料をマリネリ容器に分取
測定︓γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
Eu-154 との相対⽐より濃度評価
前処理︓均⼀化した試料をマリネリ容器に分取
測定︓γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理︓均⼀化した試料をマリネリ容器に分取
測定︓γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理︓均⼀化した試料をマリネリ容器に分取
測定︓γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理︓均⼀化した試料をマリネリ容器に分取
測定︓γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理︓均⼀化した試料をマリネリ容器に分取
測定︓γ線スペクトロメータ(Ge 半導体検出器)で測定
前処理︓レジンにより分離し，ステンレス⽫に蒸発乾固
測定︓α線シンチレーション測定装置(ZnS シンチレータ)で測定
前処理︓レジンにより分離し，ステンレス⽫に蒸発乾固
測定︓α線シンチレーション測定装置(ZnS シンチレータ)で測定
前処理︓レジンにより分離し，ステンレス⽫に蒸発乾固
測定︓α線シンチレーション測定装置(ZnS シンチレータ)で測定
前処理︓レジンにより分離し，沈殿として回収後，蒸発乾固測定︓α線シンチレーション測定装置(ZnS シンチレータ)で測定
前処理︓レジンにより分離し，沈殿として回収後，蒸発乾固測定︓α線シンチレーション測定装置(ZnS シンチレータ)で測定
前処理︓レジンにより分離し，沈殿として回収後，蒸発乾固測定︓α線シンチレーション測定装置(ZnS シンチレータ)で測定

10

63

Pu-241

相対⽐

64Am-241

α線測定

65

Am-242m

相対⽐66Am-243α線測定

67

Cm-242

α線測定

68

Cm-243α線測定

69

Cm-244

α線測定

Pu-238 との相対⽐より濃度評価
前処理︓レジンにより分離し，沈殿として回収後，蒸発乾固測定︓α線シンチレーション測定装置(ZnS シンチレータ)で測定
Am-241 との相対⽐より濃度評価
前処理︓レジンにより分離し，沈殿として回収後，蒸発乾固測定︓α線シンチレーション測定装置(ZnS シンチレータ)で測定
前処理︓レジンにより分離し，沈殿として回収後，蒸発乾固測定︓α線シンチレーション測定装置(ZnS シンチレータ)で測定
前処理︓レジンにより分離し，沈殿として回収後，蒸発乾固測定︓α線シンチレーション測定装置(ZnS シンチレータ)で測定
前処理︓レジンにより分離し，沈殿として回収後，蒸発乾固測定︓α線シンチレーション測定装置(ZnS シンチレータ)で測定

11