■ 住設資材事業部 西日本支店〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町8 -1
大阪梅田ツインタワーズ・ノース25階
FAX：06-6485-5624
TEL：06-7176-7460

https://www.denka-astec.co.jp■製品仕様、梱包仕様、色、は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
■印刷のため、色調は実物と異なる場合がございます。

シ ン プ ル ︑そ し て シ ャ ー プ ︒■ 本社・住設資材事業部〒105-8477 東京都港区芝公園2-4-1
芝パークビルＢ館12階
FAX：03-6685-4106
TEL：03-5473-7770■設計・施工の際は、別冊の弊社｢トヨ雨どい技術資料｣をお読みのうえ、記載事項を遵守してください。
※数値は保障値ではありません。

デンカアステック

アスターレホームページ

特設サイト

DenkaA stec B rand New Ra i ng ut te r
A STARE AR12 0M-1620

S 2024年5月発行 0020 EX

軒先へよりそう施工事例

［使 用製品］
軒どい：アスターレAR120F（クロ）
たてどい：たてどい60（ 純白）アスターレの特長

0 1 シンプルなデザインでシャープな外観を演出
寸法図

彩色スレート瓦

フラットな立ち上がりが軒先との一体感を高め、住宅の外観を引き立てます。

高耐候性樹脂屋

90120（131）

軒先納まり図根

平瓦 一般地域

一般地域

彩色スレート瓦屋

根平瓦

屋根勾配5寸

屋根勾配

5寸

軒 ど い

アスターレ

AR120F

軒 ど い

アスターレ

支 持 具

ポリカ内吊り面打ち固定

支 持 具

ポリカ内吊り面打ち固定

AR120F90

02 住宅の長寿命化に対応
紫外線からのダメージに強い軒どいの前面に色褪せしにくい高耐候性樹脂をコーティング。
スーパーUVによる耐候促進試験
ブランク

80時間

160時間

240時間

排水能力一覧表

高耐候タイプ※左表は、当社実験によるデータです。
※左表の「80時間」
は、約1年経過したものに相当します。

硬質塩ビ

高耐候性仕様（但し、実際の曝露では左表と多少異なる場合があります。
）

03 勾配調整が容易

軒どい

アスターレ AR120F

勾配減角プレートで - 0.5 寸の調整が可能にご注意

勾配減角プレート

ｰ0.5寸調整可能※ 水勾配1/1000時の場合取り付けできる金 具が決まっておりますので、下記の対象製品にてご使用ください。
2 プレートを取り付ける場 合は、通 常 使 用する釘やビスより3mm以上長いものをご使用ください。
3 対 象 製 品以 外に取り付けた 場 合 、勾配 のズレ 等の 不 具 合が発生しますので使用しないでください。

1

勾配減角プレート取り付け可能製品
オールポリカ内吊り面打ちスライド

軒どい、たてどい
排水能力 当社たてどいサイズ 組み合わせによる（L/s）
排水能力（L/s）
1.91

60F・6075、K35F・K35

カラーバリエーション

1.91

落口１箇所あたりの屋根投影面積（m2)
降雨強度160mm/h

降雨強度140mm/h

降雨強度120mm/h

降雨強度100mm/h

42.9

49.1

57.268.7※写真のたてどいは、SK40Fです。

新茶（SB）

純白（SW）

クロ（K）

オータムブラウン（AB）

シャイニンググレー（SH）

アルトベージュ（AB）

プレート有無による金具勾配
金具勾配

Ｋ型 AR120ｰ5〜15 （2 寸、3 寸、4 寸、5 寸）

2寸

Ｋ型 RG155ｰ5〜15 （4 寸、5 寸）

3寸

Ｋ型 AC120ｰ5〜15N（4 寸、5 寸）

4寸

Ｋ型 CR105ｰ5〜15N（4 寸、5 寸）

5寸

勾配減角プレート取付後

1.5 寸
2.5 寸
3.5 寸
4.5 寸

アスターレの特長

ドレンセット04 高排水サイホンシステムに対応
美しい外観

スリムなたてどいで住まいにシャープな印象を演出

排水能力が向上

最大でたてどい60の3倍の排水能力を保持

SK40F

コストダウン効果

たてどい・雨水ますを削減させ省資源化を実現

角たてどいSK 4 0 Fと組み合わせて高排 水サイホンシステムに対応

施工の省力化落し箇所を減らすことで施工時間の短縮に貢献

SK40F■ 排水量増加のメカニズム

高耐候性樹脂42SK40F

排水量増加のメカニズムはサイホン現象を応用しています。

サイホン現象とは

1.242

排水量（ℓ/sec）

サイホン現象とは左図のように出発地点が目的地より高い位置にある場合、出発地点と目的地を結ぶ管内を液 体で充満した際、液 体は目的地まで移動し続けるという現象です。
5（出発地点の位置エネルギーが目的地の4.5
角たてどいＳＫ40F運動エネルギーになって移動します。
）
4
たてどい 60
3.5

軒どい断面図（単位：mm）■ 落口１か所あたりの最大投影面積（AR120F）
25~60m2※ 降雨強度120mm/hを想定

90m2

3倍

32.521.5

従来品（たてどい60F・60）

1AR120FｰSK40F

落口１ヶ所あたりの屋根投影面積90m 2 以下

落口からの片側距離15m 以下落口と止りの距離

15m 以下落口間の距離30m 以下0.5001020304050607080■ 適合サイズ早見表（屋根面積と落口数の関係）

軒どい内水位（mm）

サイホン現象発生前※表は最大能力を示すものであり、保証値ではありません。

サイホン現象発生後（施工状態により、排水量が低下する可能性があります。
）

AR120F■ 雨水の流れ方
SK40Fは断面積を小さくする事で管内を液体（＝雨水）で充満しやすくしました。

たてどい

①

落口が水で覆われてもたてどいは満水にならない②①たてどい60の場合、たてどいの内側側面を伝SK40F

一般たてどい

内側側面伝いに排水

軒どい

雨水が増加すると雨水が少ない場合はたてどいが満水に一般たてどいと同様③わって雨水が排水される。
なり排水量 UP④

②たてどい60の場合、雨水が増量して落口が水で覆われても、たてどいは満水にはなり難い。に満水にはならず、内側側面を伝わる。

通常排水能力＋サイホン能力

排水量が増加する。

屋根投影面積（m2)

たてどい

落口１ヶ所あたりの屋根投影面積（m2）〜40〜60〜80〜100〜120〜140〜160〜180〜20060・K3557

122233344SK4090

111222223■ 落口間の最大距離

具体例

落口からの片側の距離は15m以下としてください。
片側15m・落口間の距離は30m以下としてください。
・落口と止りの距離は15m以下としてください。
落口から片側15m以上離れた場所では、軒どいの高さより水位が上昇してしまうため、オーバーフローの危険性があります。

③SK40Fの場合、雨水が少ない場合は②と同様④雨水量が増加するとSK40Fが雨水で充満され、※ 降雨強度120mm/h、水勾配1/1000の場合<軒どい内部の水位を横から見た図>

片側15m
落口15m

15m

落口

組立図

軒どい AR120F 部材一覧・価格表〈税抜価格〉◇新茶 ○純白 ★クロ ▽オータムブラウン ☆シャイニンググレー ◎アルトベージュ
梱包数

サイホン※ 2024年5月現在

メーカー参考価格（円 / 本・個）

A3060K001 ○○ ○ ○ ○○

46,980

A30905010○○ ○ ○ ○

○ 12

1,200

AR120

A30905020○○ ○ ○ ○○

62,620止り

AR120

A30905030○○ ○ ○ ○○ 20670

曲り（出隅）

AR120

A30905040○○ ○ ○ ○○

42,360

曲り（入隅）

AR120

A30905050○○ ○ ○ ○○

42,360AR120-K35

A30905060○○ ○ ○ ○○

4

色品

ポリカ内吊り面打ちスライド

名形状

規格品

番SB SW

ポリカ内吊り面打ち固定
曲り（入隅）
軒どい

オールポリカ内吊り
面打ちスライド

軒どい止り

勾配減角プレート（2・3・4・5寸のみ使用可）

伸縮ソケット軒どいドレンセット

角エルボSK40-105°

プラスチック
でんでん
角たてどい（打込式）
SK40F
L95、
L120
角継手 SK40

角たてどい SK40F

軒どい伸縮ソケット

プラスチックでんでん（Ｔ字式）L30、L50
角継手 SK40

角継手 SK40

角たてどい SK40F

角たてどい SK40F

じょうご

4,360

伸縮じょうご伸縮じょうごAR120-K35

AR120- 60

伸縮じょうごAR120-60

曲り（入隅）
軒どい

ポリカ内吊り面打ち固定

勾配減角プレート（2・3・4・5寸のみ使用可）

軒どい止り
軒どい

ポリカ内吊り面打ち固定

スナップソケット

T型エルボ60、75

角たてどいK35F・K35
角エルボ
K35

プラスチックでんでん（打込式）
K35
プラスチックでんでん（T字式）
K35-L30、L60

角丸継手
K35-VU50

角たてどい
K35F・K35
角継手
K35
角たてどい
K35F・K35

排水管カバー
K35-VU50・65・75

曲り（出隅）

T型エルボ60、75

プラスチック
でんでん

排水継手
K35-VU50

たてどい60F・60、75
プラスチックでんでん
60、75（打込式）

オールポリカ内吊り
面打ちスライド

プラスチックでんでん

Ｔ型継手60、75

プラスチックでんでん
60、75
Ｔ字式（L30、L60）

たてどい
60F・60、75

軒どい

軒どい

排水管カバー
60-VU50、65、75○○ ○ ○ ○○

トウメイ クリナ

クロＣNK

Ｃ

オールポリカ内吊り
面打ちスライド

伸縮ソケット角エルボ
K35

A30905070

ポリカ内吊り面打ちスライド
軒どい止り

設計価格

曲り（出隅）

排水管カバーSK40-VU50

排水管カバーSK40-VU75

AR120

化粧エルボ SK40

角たてどい
SK40F

プラスチックでんでん（Ｔ字式）
L30、L50

スナップソケット

AB SH UB

スナップソケット

バルコニードレン
SK40
角エルボ
SK40-105°

角エルボ
SK40-105°（長さ：3,600㎜）

K

軒どい

軒どいスナップソケット
角たてどい
SK40F

止り

AR120F ※１

軒どい◇ ○ ★ ▽ ☆ ◎4A5130K001○500寸 K型AR120-5〜15 A5130K010○502寸 K型AR120-5〜15 A5130K020○503寸 K型AR120-5〜15 A5130K030○504寸 K型AR120-5〜15 A5130K040○505寸 K型AR120-5〜15 A5130K050○50K型AR120-5ポリカ内吊り面打ちスライド

AR120-5〜15A3110K001

勾配減角プレート- 0.5寸A3140K101○○

720

900501,120100330※１ 軒どいAR120Fには当社純正品金具を必ずご使用下さい。