アルミニウム端⼦(圧着)T-PMPI-227-PC-JB
Rev: 01 5-2024

施⼯⼿順© Panduit Corp. 2021

アルミニウム端⼦の圧着取り付けガイドライン参照）バレル︓膨らんだ胴体部分、クリンプ︓圧着、スプライス︓突合せ端⼦

1) ご使⽤になる電線サイズに適した、アルミ端⼦を選択します。 適切な導体サイズのご確認はバレル上のカラーガイドでも識別できます。 注）アルミニウム電線に銅製の端⼦を使⽤しないでください。
2) ツールチャート（表１）に⽰されているおおよその⻑さに電線の被覆を剥きます。アルミ導体にキズを付けないようにご注意ください。被覆を剥いたアルミ導体にワイヤーブラシをかけ、酸化被膜を除去します。
アルミらくらくソケット🄬などのケーブル剥取⼯具で電線の被覆剥きと同時に、アルミ導体のブラッシングを⾏うことも可能です。
3) ブラッシングしたアルミ導体を電線が⽌まるまで端⼦に挿⼊し、導体部にコンパウンドが完全に塗布されていることを確認する。
＊ツールチャート（表１）に⽰されている導体挿⼊⻑もご参考になれます。導体への挿⼊⻑の印を付ける事をお勧めします。
＊端⼦内部でコンパウンドが固まっており、挿⼊しにくい場合もございます。電線の通り道を塞いでいるコンパウンドの中央部分に通り道（空洞）を作って頂くとスムーズに挿⼊が出来るようになります。

4) ツールチャート（表１）に⽰されている取り付け⼯具を使⽤して、バレル上にあるクリンプゾーン中央にて圧着します。圧着後、余分なコンパウンドを取り除きます。
注）万が⼀のバリやキズの発⽣を防ぐ為、端⼦への圧着前に⼀度、⽢噛みを⾏い端⼦とダイスの咬み合わせが適正（平⾏）かご確認後、最終圧着作業を⾏う事をお薦め致します。

90°5) ケーブル被覆と端⼦の隙間の防⽔処理を⾏います。

Page: 1 of 7

アルミニウム端子 取り付けガイドライン
STEP1

STEP2

・被覆を取り除いた導体にワイヤーブラシをかけ酸化被膜
端⼦のバレル上には電線サイズが記載、電線サイズを除去します。（下図）

別にカラー表⽰を変えております。

＊アルミ導体の向きに合わせ、3~4回ブラッシング

ツールチャート(表 1)の電線ストリップ⻑を参照

・らくらくソケット🄬を使って被覆剥きとブラッシングを同時に⾏う事も出来ます。（上図）

STEP 3

STEP4

⼀度引き抜き抜き、再挿⼊する事によりコンパウンドブラッシングした電線を端⼦に挿⼊する前に、導体に挿⼊⻑の印を付ける事をお勧めいたします。
ツールチャート(表 1)の導体挿⼊⻑を参照

が均⼀に塗布され、挿⼊もよりスムーズになります。
＊端⼦内部のコンパウンドが酸化被膜を破り接触抵抗を下げる役⽬をします。また、⽔分を侵⼊させないよう腐⾷を防⽌します。

Page: 2 of 7

アルミニウム端子 取り付けガイドライン
STEP6

STEP５

アルミ導体が確実に端⼦奥まで挿⼊されたことラッシングした電線を、アルミ導体が⽌まるまで奥にを確認後端⼦に挿⼊します。

必要なクリンプの数を圧着してください。

ツールチャート(表 1)の導体挿⼊⻑を参照

ツールチャート(表 1)のクリンプ回数を参照。

STEP7

STEP8

圧着完了後の前⾯の様⼦。

圧着完了後の背⾯の様⼦。

ツールチャート(表 1)のクリンプ回数を参照。

ツールチャート(表 1)のクリンプ回数を参照。

Page: 3 of 7

アルミニウム端子 取り付けガイドライン
STEP9

STEP10ケーブル被覆と端⼦の隙間の防⽔処理を⾏います。
⾃⼰融着テープを引き伸ばしながら巻き付けます。
必要とされる厚さになるまで、重ね巻きをします。

Page: 4 of 7

取り付け時の上下の向きに注意して、最低3回の重ね巻きをします。

アルミニウム端子 取り付けガイドライン

ツールチャート（表１）

型番

LAAM38U

LAAM60
LAAM60B
LAAM100
LAAM100U
LAAM150
LAAM150U
LAAM200
LAAM200B
LAAM250
LAAM250U
LAAM325
LAAM325U
LAAM400
LAAM400B

電線サイズ

導体挿⼊⻑

電線剥きしろ

（mm²）

（ｍｍ）

(mm)

3825603531

CT-3980/BT

CT-2920/CCPBTUA12ID（専⽤ダイス）

クリンプ回数

クリンプ回数30〜35

１１40〜45１１1003850〜55１１1505765〜70１１6375〜805770〜75

１１2507690〜95---

１3257695〜100---

２40085100〜105---

---

200

Page: 5 of 7

アルミニウム端子 取り付けガイドライン

⾃⼰融着テープ
端末の防⽔処理には StrongHold シリーズの⾃⼰融着テープを推奨します。テープは、エチレンプロピレンゴ
ムで、端⼦やスプライスを絶縁するための⾃⼰融着型ライナーレスのテープです。素早く融合し、ボイドのない、電気的に安定した蓄積をもたらし、防⽔に理想的です。 ASTM D-4388、HH-I-553C /グレード A、
MIL-I3825B 規格に適合。 卓越したストレッチ機能により、様々な複雑な形状や輪郭に適合します。全てのケーブル絶縁と互換性があり、接合部からの適切な熱解散を可能にする優れた熱伝導率を持つように特別に配合されております。
＜使⽤⽤途＞●最⼤ 69Kv の電源ケーブルの端⼦およびスプライスの防⽔絶縁●35Kv までの電⼒ケーブルにストレスコーンと終端のジャケットを構築●バスコンポーネントの防⽔、絶縁、保護●耐湿性、耐 UV 性 あり

製品名

製品番号

材質

⾊

⾃⼰融着
テープ

⾃⼰融着

エチレン
プロピレ
ンゴム

テープ
ライナー無絶縁テープ範囲

19mmx0.76mm

600V

Maxx4.6m~69KV

90℃

耐湿性

耐 UV 性

梱包数〇〇20〇〇

35〇

〇35〇

〇20

⿊

ST2242-150-

25mmx0.76mm

15BK

x4.6m

ST43-075-66BK

使⽤温度x9.1m

ライナーあり15BK

電圧19mmx0.76mm

ST23-075-30BK

ST2242-075-

ロールサイズポリ塩化

19mmx0.18mm

ビニルx20m

製品の詳細はこちらをご覧ください
https://www.panduit.co.jp/solution/stronghold/Page: 6 of 7〜600V

Max
105℃

アルミニウム端子 取り付けガイドライン

熱収縮チューブの取り付け
A) 熱収縮材料の情報、チューブのサイズ、定格電圧、および収縮温度については、Panduit のカタログまたは www.panduit.com を参照してください。
B) 必要に応じて電線の絶縁部をカバーできる⻑さにチューブをカットします。電線の絶縁部に少なくとも50mm のオーバーラップを推奨します。
C) 標準のトーチまたはヒートガンで収縮します。スプライスはチューブの中⼼から端に向かって、端⼦はコネクタの圧着部分から電線の絶縁部に向かって収縮させます。チューブの端から接着剤が流れることで、収縮が完了したことを⽰します。

製品番号

収縮前内径

収縮後内径

⻑さ

梱包数

対象ケーブル

HST0.8-12-5Y

19.15.6304

560 ㎜²

HST1.1-12-5Y

27.99.5304

5100〜150 ㎜²

HST1.5-12-5Y

38.112.7304

5200〜250 ㎜²

HST2.0-12-2Y

50.816.9304

2325〜400 ㎜²

お問い合わせ先
パンドウイットコーポレーション⽇本⽀社
email : jpn-toiawase@panduit.com

Page: 7 of 7