工事店様用ZMPMCD

全 量 買 取 向 け

モバイルパックマルチコネクト＜パワコン接続タイプ＞［太陽光発電遠隔モニタリングサービス］

パワーコンディショナ－SV センサ間
通信ケーブル加工マニュアル

山洋電気製 パワーコンディショナ用 Ver1.2
SV センサ設定ツール 設定内容
<PCS メーカ> 山洋電気(三相)<PCS 型式>「P73D/P73E/P73F/P73H/P73J」
対象型式：
P73F
P73D
P73H
P73E
P73J

注意事項
パワーコンディショナについての詳細な手順は、パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルに従ってください。なお、改訂などによりメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルの内容に変更が生じた場合など、本マニュアルの内容と異なる場合は、パワーコンディショナメーカ側の内容に従って施工してください。
通信ケーブルは、施工者様の責任において作成くださいますようお願いいたします。
誤った方法で施工した場合に、モバイルパック、パワーコンディショナ、その他周辺機器の故障などの異常が生じましても、当社はいっさいの責任を負いかねます。

1. 目的
エコめがねモバイルパックマルチコネクト（以下 モバイルパックＭＣ）をご利用いただくにあたって、「パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブル」の作成・施工手順を記載しています。

2. システム構成
以下に、パワーコンディショナ 4 台接続のシステム構成例を記載します。
※ 型式によって接続可能台数が異なります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
https://partner.eco-megane.jp/mc_pcs.html※ 無効電力同期信号用ケーブルの接続方法については、パワーコンディショナの施工・保守マニュアルをご確認ください。
P73J103RJC を 4 台設置する場合
パワーコンディショナ 1
装置番号：0１
終端抵抗：あり
無効電力同期信号設定：有効パワーコンディショナ 2
装置番号：02
終端抵抗：なし
無効電力同期信号設定：無効

パワーコンディショナ 4
装置番号：04
終端抵抗：なし
無効電力同期信号設定：無効

無効電力同期信号用ケーブル(市販品)
通信ケーブル(市販品)2

モバイルパックＭＣ
終端抵抗：あり(出荷時状態)

3. パワーコンディショナ－SV センサ間通信ケーブルの作成
3-1.準備部材・工具
パワーコンディショナ－SV センサ間通信ケーブル作成に必要となる部材、工具を以下に記載します。また、その他のパワーコンディショナ間の通信ケーブルや無効電力同期信号用のケーブルについては、パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等を確認の上、市販品を入手、加工してください。

●部材(パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブル 1 本あたり)
部材名

丸型圧着端子（絶縁スリーブ付）

丸型圧着端子

サイズ・規格モバイルパック MC 通信線端
子台側
穴径 M3.5※
パワーコンディショナ端子台側
穴径 M3.0 もしくは M3.5

(パワーコンディショナの施工・保守マニュ数量3個4個アルをご確認ください。)

シールド付きツイストペアケーブル
絶縁テープ

KPEV-SCF 0.5 ㎟ - 2P(市販品)または相当品-1本任意の長さ※丸型圧着端子 適合サイズ（モバイルパック MC 通信線端子台側）

単位[mm]<参考>パワーコンディショナ間通信ケーブルの部材について
パワーコンディショナ間の通信ケーブルに必要な部材について以下に記載します。
パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等もご確認の上、市販品を入手、加工してください。
部材名
丸型圧着端子

サイズ・規格穴径 M3.0 もしくは M3.5
(パワーコンディショナの施工・保守マニュ

数量(PCS 台数-1)×8 個アル等をご確認ください。)

シールド付きツイストペアケーブル

KPEV-SCF 0.5 ㎟ - 2P(市販品)または相当品

3(PCS 台数-1)本<参考>無効電力同期信号用ケーブルの部材について
無効電力同期信号用ケーブルに必要な部材について以下に記載します。
パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等もご確認の上、市販品を入手、加工してください。
部材名
丸型圧着端子

サイズ・規格穴径 M3.0 もしくは M3.5
(パワーコンディショナの施工・保守マニュ

数量(PCS 台数-1)×4 個アル等をご確認ください。)

一般ケーブル

●工具

工具名
ニッパー
ペンチ
プラスドライバー
トルクドライバー
圧着工具

KPEV-SCF 0.5 ㎟ - 1P(市販品)または相当品(PCS 台数-1)本

サイズ・規格圧着端子サイズに適合するもの

個数1111143-2.パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブルの加工●ケーブル加工方法

パワーコンディショナ - SVセンサ間の距離に応じた長さのシールド付きツイストペアケーブ
ルを用意し、信号線およびシールド線の端に、丸端子を圧着してください。
また、シールド線の金属線部分や余った配線は、他の配線と接触しないよう絶縁テープ処理を施してください。
パワ―コンディショナ側に接続

モバイルパック MC 通信線端子台側に接続
シールド付きツイストペアケーブル

余った配線(絶縁テープ処理)

シールド線(金属線部分に絶縁テープ処理)
丸型圧着端子：穴径 M3.0
もしくは M3.5（絶縁スリーブ付き）

丸型圧着端子：穴径 M3.5（絶縁スリーブ付き）

4. 通信ケーブルの取付け方法<注意>機器が運転停止している状態、すべての入力スイッチやブレーカが「OFF」になっている状態で作業を開始してください。
手順 3-2 で加工したケーブルで、モバイルパックＭＣの通信線端子台とパワーコンディショナの制御信号端子台の間を接続してください。パワーコンディショナ側の接続先については、パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等をご確認ください。また、パワーコンディショナ間の通信ケーブルについては、同様に施工・保守マニュアル等をご確認の上、接続してください。

●通信ケーブル取付け全体図(例：P73J103RJC 4 台接続の場合)

パワーコンディショナ：1

パワーコンディショナ：2

パワーコンディショナ：4

制御信号端子台

制御信号端子台

制御信号端子台

A B

GND E

A

BA

GND シールド※通信ケーブルは電力線と離して敷設することをお勧めいたします。

5

B

GND シールド

モバイルパックＭＣ

通信線端子台TX+

TX- SG

手順 3-2 で作成した通信ケーブル

●パワーコンディショナ-SV センサ間通信ケーブル取付け部分図
パワーコンディショナ制御信号端子台

モバイルパックＭＣ通信端子台

締付トルク：パワーコンディショナの型式により異なります。

締付トルク：0.8～1.4N･m

施工・保守マニュアルをご確認ください。
A×

B×

GND

×

TX+ TX- RX+ RX- SG×

SHIELD×

シールド付きツイストペアケーブル
シールド線
他の電圧線と接触しないよう、金属線部分に絶縁テープ処理を施してください。

ツイストペア線※余った配線は絶縁テープ処理してください。

●結線対応表モバイルパックＭＣ
通信端子台

パワーコンディショナ
制御信号端子

信号名

信号名

TX+

外部シリアル信号 A

TX－

外部シリアル信号 B

SG

外部通信専用 GND-

シールドアース中継端子

6××××5. その他
5-1. 無効電力同期信号用ケーブルの配線及びパラメータ設定
パワーコンディショナを複数台設置する際には、パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等に従い、無効電力同期信号用ケーブルの配線等を行ってください。

5-2. 終端抵抗の設定
接続パターンにより、SVセンサ及び、パワーコンディショナの終端抵抗を設定してください。
＜注意＞出荷状態では、SVセンサの終端抵抗はON状態で設定されています。
パターンAでご使用される場合は、SVセンサの終端抵抗の設定は不要です。
【パターン A（推奨）】モバイルパック MC が通信経路上の終端に設置されている場合
・モバイルパック MC：
SV センサの終端抵抗設定を有効（DIP-SW2 No.1 を ON）に設定してください。
・パワーコンディショナ：終端にあるパワーコンディショナの終端抵抗設定を「ON」(あり)にしてください。
通信経路の間にある他のパワーコンディショナについては、「OFF」(なし)にしてください。
●終端抵抗の設定（パターンAの場合）
終端抵抗 ON
モバイルパックＭＣ
SV センサ

終端抵抗 OFF

終端抵抗 OFF

終端抵抗 ON

PCS

PCS

PCS

制御信号端子台

制御信号端子台

制御信号端子台ＤＩＰ－ＳＷ2(下段)※スイッチの図は、スイッチの状態を白の四角で表しています。

7

【パターン B】モバイルパック MC が通信経路上の終端に設置されていない場合
・モバイルパック MC：
SV センサの終端抵抗設定を無効（DIP-SW2 No.1 を OFF）に設定してください。
・パワーコンディショナ：終端にある 2 台のパワーコンディショナの終端抵抗を「ON」(あり)にしてください。
通信経路の間にあるパワーコンディショナについては、「OFF」(なし)にしてください。
●終端抵抗の設定（パターン B の場合）
終端抵抗 ON

終端抵抗 OFF

PCS

PCS

制御信号端子台

終端抵抗 OFF
モバイルパックＭＣ
SV センサ制御信号端子台

終端抵抗 ON

PCS
制御信号端子台ＤＩＰ－ＳＷ2(下段)※スイッチの図は、白の四角でスイッチの状態を表しています。

5-3.装置番号(局番)の設定

パワーコンディショナの取扱説明書等に従い、パワーコンディショナの装置番号(局番)を設定してください。
※ 装置番号(局番)は1～9の範囲で設定してください。

8

MEMO

9

販売元
株式会社 NTT スマイルエナジー〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2 丁目 6 番 18 号 淀屋橋スクエア 4F
06-6221-1234
お問い合わせ support@nttse.com※年末年始・夏季休暇等の当社指定休日は除きます。