施工担当者様向け

Ver1.7

モバイルパックRS＜IP65＞ 施工・設定簡易マニュアル
１．はじめに3．モバイルパックRSの設置

本マニュアルは、モバイルパックRS＜IP65＞（以下、モバイルパックRS）の施工・設定に関する事項を簡易的に記載したものです。安全上の注意や施工・設定に関する詳細な内容は、「全量モバイルパックRS＜IP65＞施工・取扱説明書」に記載されております。必ず「全量モバイルパックRS＜IP65＞施工・取扱説明書」をご一読いただいた上で、本マニュアルをご参照ください。

エコめがね 販売会社さま向け ダウンロードページ
https://www.eco-megane.jp/partner/support/download/

2．準備物・同梱物／施工の流れ
モバイルパックRSの施工に必要となる準備物は表1を、同梱物は表2を参考にご準備ください。
表2．同梱物
表1．準備物
マニュアル類

部材類

同梱物

数量

パワーコンディショナ、周辺機器の施工マニュアル
モバイルパックRS施工・設定簡易マニュアル（本書）
モバイルパックRS施工・取扱説明書※1
エコめがねZMPRS施工結果記入シート※1

モバイルパックRS

1

簡易スタートガイド1※3

商品登録シート1

安全上のご注意1

施工・設定簡易マニュアル（本書）1

ネジキャップ4キー（No.200）

1矢印ラベル（使用しません）

2

防水キャップ

2個※4

機器類

モバイルパックRS

工具類

モバイルパックRS穴あけ加工用工具
ドライバー
トルクドライバー
トルクレンチ
ニッパー
圧着工具

取付穴
図2．取付穴加工図※5：パワーコンディショナの種別や型式により名称が異なります。

（２）新電元パワーコンディショナを接続する場合は、表３に従ってパワーコンディショナにて通信方式の設定を行う。

表3．新電元パワーコンディショナの通信方式設定

通信設定

初期値

設定値

通信方式

B

A

（３）パワーコンディショナを複数台接続する場合は、以下のＡＢいずれかのパターンにて終端抵抗を設定する。
（詳細は「全量モバイルパックRS＜IP65＞施工・取扱説明書」をご参照ください。）
 パターンA
計測ユニットから最遠のパワーコンディショナの終端抵抗を「ON」 ※6
最遠以外のパワーコンディショナの終端抵抗を「OFF」 ※7
終端抵抗：
モバイルパック
RSＯＦＦＯＦＦＯＮＰＣＳ

ＰＣＳ

ＰＣＳ

※6：三相パワーコンディショナの終端抵抗は「有」※7：三相パワーコンディショナの終端抵抗は「無」図３．パターンAの終端抵抗の設定
 パターンB（KP□M / KP□M2 ､KP□R シリーズパワーコンディショナのみ）•••

計測ユニットから最遠のパワーコンディショナの、「終端抵抗1」と「 終端抵抗２」を「ON」
計測ユニットと接続されているパワーコンディショナの「終端抵抗1」を「OFF」、「 終端抵抗２」を「ON」
中間のパワーコンディショナの「終端抵抗1」と「 終端抵抗２」を「OFF」
終端抵抗1 / 終端抵抗2 ：モバイルパックRS

モバイルパックRSの施工手順は、図1の通りです。
モバイルパックRSの設置… 3項参照パワーコンディショナの設定… 4項参照主電源ケーブルの配線… 5項参照 【注意】パワーコンディショナのマニュアルをご参照の上、設定を行ってください。

アンテナの取り付け… 6項参照電源の起動… 7項参照計測ユニットの初期設定… 8項参照図1．モバイルパックRS施工の流れ

9［mm］（１）パワーコンディショナを複数台接続する場合は、パワーコンディショナにてユニットNo. ※5 または通信ID※5を設定する。 （ユニットNo.または通信IDは、「1」から始まり番号が重複しないように設定してください。）【注意】設定されていない場合、計測ユニットとの通信ができません。

••※1：エコめがね 販売会社さま向けダウンロードページよりダウンロードしてご利用ください。
https://www.eco-megane.jp/partner/support/download/※2：三相用パワコン間通信ケーブルについては、「モバイルパックRS施工・取扱説明書」とパワーコンディショナの取扱説明書をご参照の上、作成してください。
※3：エコめがね for O&Mをご利用の場合は、同梱されておりません。
※4：塩害オプションをご契約の場合のみ、防水キャップが同梱されます。

出力制御の設定

ネジキャップ4．パワーコンディショナの設定

準備物

パワコン・計測ユニット間通信ケーブル
パワコン間通信ケーブル※2（三相の場合の推奨電線：ツイストペアケーブル KPEV-SB 0.5mm² ）
電源ケーブル
PF管
防水性のあるPF管コネクタ（推奨の保護等級：IPx5以上）
圧着端子
結束バンド
コーキング材
穴埋め用パテ（１）モバイルパックRSの取付穴をΦ6.5～7.0mmのドリルにて穴開け加工する。
（２）モバイルパックRSの底面に2箇所（電源ケーブル、通信ケーブル配線用）穴開け加工する。
（３）モバイルパックRSの底面にPF管コネクタを取付ける。
（４）モバイルパックRSを固定し、コーキング材で固定箇所をコーキングする。
（５）付属のネジキャップを取付穴部分に取付ける。
（６）計測ユニットのパワーコンディショナ接続用コネクタに、パワコン・計測ユニット間通信ケーブルをつなぐ。

… 9項参照 【注意】設定が必要な場合のみ行ってください。

ＯＦＦ / ＯＮ

ＯＦＦ /ＯＦＦ

ＯＮ /ＯＮ

ＰＣＳ

ＰＣＳ

ＰＣＳ

図４．パターンＢの終端抵抗の設定（４）計測ユニットにつないだ通信ケーブルを、パワーコンディショナに差し込み接続する。
（５）パワーコンディショナを複数台設置する場合は、パワーコンディショナ間を通信ケーブルでつなぐ。
（６）通信ケーブル配線用のPF管コネクタをパテ埋めする。
（７）「エコめがねZMPRS施工結果記入シート」にユニットNo. 、パワコンNo. 、型式、製造番号を記入する。

５．主電源ケーブルの配線（１）モバイルパックRSのサーキットプロテクタに主電源（単相2線 AC100V）用ケーブルを配線し、結束バンドを使用してアンカーマウントに電源ケーブルを固定する。 （端子ネジサイズ、締付トルクは表４をご参照ください。）（２）電源ケーブル配線用のPF管コネクタをパテ埋めする。
表4．サーキットプロテクタ締付けトルク
接続先

端子ネジ

締付トルク［N･m］

サーキットプロテクタ

角座金付SS端子 プラスマイナスねじ（M4）1.0～1.46.アンテナの取り付け

9．計測ユニットの初期設定（ 1 ）モバイルパックRSのボックスの蓋裏面の汚れ、埃、ゴミ、水分、油分を除去する。
（ 2 ）アンテナ裏面の両面テープ剥離紙を剥がす。
（ 3 ）図5を参考に、ケーブル取り出し部を下にして、垂直にボックスの蓋裏面に取り付ける。
（ 4 ）トルクレンチを用いて、アンテナのSMAコネクタをLTEルータに接続する。（図6）【注意】ケーブルは、蓋を開け閉めの妨げにならない位置に配線してください。

（１）表６に従って計測ユニットの初期設定を行う。
表６．計測ユニットの初期設定手順
初期設定手順No.

モバイルパックRSの起動が完了して表示部に「ショキセッテイカイシ 》」と表示されていることを確認し、「セット」ボタンを押下する。

DC-IN

ANT

POWER

LANDTESTATE

MOBILEMOBILE2 LAN
DTE

2MOBILE1

アンテナコネクタ締付トルク：0.59N･m～0.98N･m

NC1V-21 A
AC/DC 1A

「サーバーツウシンカクニンを押下する。

図5．LTEアンテナ取付け例

３「サーバーツウシンカクニン OK」と表示されたことを確認し、「セット」ボタンを押下する。

ケーブル ：
アンテナ本体、コネクタから50mm確保
許容曲げ半径：21mm以上

4

現在の日時が表示されていることを確認し、「セット」ボタンを押下する。

5→「NG」となる場合は、図5を参考にLTEルータのランプ状態を確認し、LTEルータが正常起動していることを確認してください。

「PCSトウロク >1」と表示されていることを確認し、「▼/▲」ボタンを押下してPCS登録台数（最大12台）を選択し、「セット」ボタンを押下する。（右図はPCSを3台設置している場合の表示例。）→

7．電源の起動
6（１）モバイルパックRSのサーキットプロテクタをONにする。
（２）LTEルータのランプ状態が図7の通りであることを確認する。
サーキットプロテクタをONにし、約1分後に上記のランプ状態になると、LTEルータは正常に起動しています。
正常に起動しない場合は、「エコめがねサービスヘルプデスク」へご連絡ください。
P O W E R ： 緑点灯
T ： 電波状況に応じた状態（右表参照）※8
M O B I L E ： 緑点灯
Lジッコウシマス」が表示されている状態で「セット」ボタン

サーは゛ーツウシンカクニん
し゛ッコウしますｻｰﾊﾞｰツウシンカクニン
OK

図6．SMAアンテナコネクタ取付状態

ON lA

ショキセッテイかいし 》

FG1

計測ユニット表示部NA

N ： 緑点灯※8：設置環境により変化します。

図7．LTEルータ起動時のLEDランプ状態

表5. ANTランプ表示一覧
ランプ表示

電波状態

緑色 点灯

電波4（強）

緑色 点滅

電波3

赤色 点滅

電波2※9赤色 点灯

電波1（弱）※9消灯

圏外※9※9：電波2以下の場合は、安定して通信が行えません。
本製品の設置位置を変更してください。

（３）計測ユニットのスライドカバーを開け、表示部の状態が図8の通りであることを確認する。
 電源ON時
 起動完了ショキセッテイかいし 》
きと゛うちゅう・・・
せっていちゅう・・・
K P -M U 1 F -N E
Ver： X. X. X. X
図8．計測ユニット起動時の表示部状態

8.初期設定に際しての注意点● 初期設定完了から約10分の間に、ソフトウェアの自動更新が実施される場合があります。
この間は、計測ユニットの操作を行わないでください。
ソフトウェアの自動更新が実施される場合

初期設定完了から約５分後に（通信環境により前後します）、計測ユニット起動時の表示部に「ホンタイソフトウェア
コウシンジッコウチュウ・・・」と表示され、ボタンでの操作が一切できなくなります。

ソフトウェアの自動更新が実施されない場合

7

初期設定完了から10分程度経過しても「ホンタイソフトウェアコウシンジッコウチュウ・・・」と表示しない場合は、計測ユニットの操作を行っても問題ありません。

8

必ず設置されているPCSの台数分登録してください。設置台数と登録台数が一致しない場合、正しく計測することができません。

自動検出後、「検出台数→/登録台数」と「OK」が表示されることを確認する。

「NG」となる場合は、以下①.②を確認後、「モード/クリア」ボタンを押下して、手順No.6に戻り再度実行してください。
①PCSの配線・設定が正しいか。
②PCSの「ユニットNo.」が登録されているか、また重複していないか。

「▼/▲」ボタンを押下して、登録台数分のパワコンNo.、ユニットNo.、シリアルNo.（製造番号）を確認後、「セット」ボタンを押下する。
「PCSトウロク >Noヘンコウシマスカ？ No」と表示されていることを確認し、「セット」ボタンを押下する。

9「ケイトウジョウタイ

10「キキデンアツ 」と表示されていることを確認し、「セット」ボタンを押下する。

11「システムジョウホウカクニン >ヒョウジシマスカ？」と表示されていることを確認し、「▼/▲」ボタンを押下して「Yes」を選択し「セット」ボタンを押下する。

12「▼/▲」ボタンを押下して、手順No.2～11の設定が反映されていることを確認する。

し゛こくヒょうし゛
YY/MM/DD hh:mm

PCSとうろく＞3PCSとうろく *3/ 3 OK

PCS01(01) *
S/N9999999999

PCSとうろく＞Noへんこうしますか？

Noカクニン」と表示されていることを確認し、「セット」ボタンを押下する。 ｹ ｲ ﾄ ｳ ｼ ﾞ ｮ ｳ ﾀ ｲ
ｶｸﾆﾝ「モード/クリア」ボタンを押下して「ショキセッテイヲ シュウリョウシマスカ？」と13 表示されていることを確認し、「▼/▲」ボタンを押下して「Yes」を選択し、「セット」ボタンを押下して初期設定を終了する。（初期設定終了後は、7項「初期設定に際しての注意点」を再度ご確認下さい。）

ききて゛んあつ100.0VOKシステムシ゛ョうほうカクニン＞ひょうし゛しますか？ Yeｓ

ｼｮｷｾｯﾃｲをｼｭｳﾘｮｳしますか？Yes

以上で計測ユニットの初期設定作業は終了です。
「全量モバイルパックRS＜ IP65 ＞施工・取扱説明書」に従って、パワーコンディショナの動作確認を行ってください。確認後はモバイルパックRSの鍵を施錠してください。

出力制御設定が必要な場合は裏面をご確認ください10．出力制御の設定

10．出力制御の設定（つづき）

10－１. 出力制御設定値の入手（１）表７を参考に、出力制御設定値を入手する。
項目名

説明表８．出力制御の設定手順（つづき）

発電所を特定するための26桁の数字

出力変化時間出力制御値までにかかる時間を5~10分の１分単位で指定する

電力サーバ

電力会社毎の電力サーバ

契約容量※10

入手方法
13

発電所ID

パワーコンディショナ毎の契約容量出力制御の申請手続きで電力会社から配布される資料に記載
設備情報の確認

計測ユニットは、パワーコンディショナ毎に出力制御の設定を行います。

2

計測ユニットの表示部に「レンケイウンテンチュウ」もしくは「デンリョク」が表示されている状「▼ / ▲」ボタンを押下して「システムジョウホウカクニン」を選択し、「セット」ボタンを押下する。

出力制御設定が可能なソフトウェア バージョンであることを確認する。【例】「Ｖｅｒ３（一桁目が３以上のものが、出力制御設定が可能なソフトウェアバージョンです。）→

３．X．X．X」

出力制御設定が可能なバージョンでない場合、ソフトウェア更新が必要です。
「全量モバイルパックRS＜IP65＞施工・取扱説明書」をご確認ください。

れんけいうんてんちゅう

16*

システムシ゛ョウホウカクニン 》

ソフトVer

*
3. X.

X.

5

「セット」ボタンと「モード/クリア」ボタンを同時に長押しして、「メンテナンス」を表メンテナンス*6「▼ / ▲」ボタンを押下して「システムセッテイ」を選択し、「セット」ボタンを押下する。

システムセッテイ

7「▼ / ▲」ボタンを押下して「シュツリョクセイギョセッテイ」を選択し、「セット」ボタンを２回押下する。

しゅつりょくせいき゛ょせってい 》
なし -----

8「シュツリョクセイギョ 」と表示されていることを確認し、「▼/▲」ボタンを押下して「アリ」を選択し、「セット」ボタンを押下する。

しゅつりょくせいき゛ょ＞あり「▼ / ▲」ボタンを押下して「ハツデンショID」を選択し、「セット」ボタンを押下する。

はつて゛んしょID(1/3) 》
00-0000-0000→

発電所IDの26桁は右図のように3画面にわかれて表示されます。
入力桁は、「セット」ボタン押下で次の桁へ、「モード/クリア」ボタン押下で前の桁へ移動します。

ナシ」を選択し、*》》はつて゛んしょID（1/3）>00-0000-0000
はつて゛んしょID（2/3）>-0000-0000-0000
はつて゛んしょID（3/3）>-0000「▼ / ▲」ボタンを押下して、「ケイヤクジョウホウ」を選択し、「セット」ボタンを押下する。 け い や く し ゛ ょ う ほ う
ミセッテイ「▼ / ▲」ボタンを押下して、任意のパワーコンディショナを選択し、「セット」ボタンを押下する。

》》「モード/クリア」ボタンを押下して各パワーコンディショナを選択する画面に戻る。
手順No. 12~16を繰り返し行い、該当パワーコンディショナの契約容量を設定する。

PCS01 》
S/N**********「モード/クリア」ボタンを押下して「ケイヤクジョウホウ カンリョウシマスカ？
Yes」を表示させ、「セット」ボタンを押下する。

けいやくし゛ょうほう>かんりょうしますか？

全てのパワーコンディショナの設定が完了してから、次の手順へ進んでください。

「ケイヤクジョウホウ→セッテイズミ」が表示されたことを確認する。

PCS01 》
S/N9999999999

Yes

けいやくし゛ょうほう 》
せっていす゛み

表示が異なる場合は、以下①.②を確認後、 正しく再設定してください。
①「フセイゴウ」が表示された場合は、設定した内容が正しいかどうか。
②「ミセッテイ」が表示された場合は、「ケイヤクヨウリョウ」が「０Ｗ」ではないか。

「▼ / ▲」ボタンを押下して、「スケジュールシュトク「セット」ボタンを２回押下する。

オンライン 」を表示させ、20「▼ / ▲」ボタンを押下して、該当の電力サーバを選択し、「セット」ボタンを押下する。
（右図は「キュウデン1」＝「 九州電力」の電力サーバを選択した場合の表示例。）

サーハ゛せんたく>きゅうて゛ん1

21「サーバツウシンカクニン ジッコウシマススカ？
「セット」ボタンを押下してサーバ通信確認を実行する。

さーは゛ツウシンカクニン>し゛っこうしますか？ Yes

Yes」と表示されていることを確認し、スケシ゛ュールしゅとく 》
オンライン

22

「サーバーツウシンカクニン OK」と表示されたことを確認し、「セット」ボタンを押下する。

さーは゛ツウシンカクニン
OK23「スケジュールシュトクスケシ゛ュールしゅとく 》
オンライン

24→「NG」となる場合は、図5を参考にLTEルータのランプ状態を確認し、LTEルータが正常起動していることを確認してください。

オンライン 」と表示されたことを確認する。

「▼ / ▲」ボタンを押下して、「シュツリョクヘンカシ゛カン」を選択し、設定値を確認する。
→

出力変化時間が電力会社の指示通りでない場合は、「セット」ボタンを押下して設定値変更画面へ移動し、「▼ / ▲」ボタンを押下して指示された値を選択後、「セット」ボタンで決定します。

25「モード/クリア」ボタンを押下して「シュツリョクセイギョセッテイ
カ？ No」を表示させる。

26「▼ / ▲」ボタンを押下して「Yes」を選択し、「セット」ボタンを押下する。

ジッコウシマス「シュツリョクセイギョセッテイ OK」と表示されたことを確認後、「モード/クリア」
27 ボタンを３回押下してメイン画面に戻り、設定を終了する。
→「NG」となる場合は、「全量モバイルパックRS＜IP65＞施工・取扱説明書」をご確認ください。
（出力制御設定後すぐにメイン画面に戻ると「オウトウナシ」と表示される可能性があります。）「レンケイウンテンチュウ」と表示され、パワーコンディショナの発電が正しく行われていることを確認

12と゛うさほうしきすけし゛ュール

19

示させる。

「ハツデンショID」表示されていることを確認し、「▼ / ▲」ボタンを押下して、26桁の発電所IDを一桁ずつ入力する。すべての桁を入力後に「セット」ボタンを押下して確定させる。

「セット」ボタンを押下して「▼ / ▲」ボタンを押下して「ドウサホウシキ「セット」ボタンを押下する。

X

バージョンによりＶｅｒ表記が異なります。

「モード/クリア」ボタンを2回押下して、「レンケイウンテンチュウ」を表示させる。

111718410スケジュール」を表示させる。

 出力制御が必要ではないパワーコンディショナの場合→

れんけいうんてんちゅう

9けいやくようりょう＞05000W

次の手順に進む。

計測ユニット表示部

態で、「モード/クリア」ボタンを押下する。

けいやくようりょう 》
0W

 出力制御が必要なパワーコンディショナの場合

表８．出力制御の設定手順

1

W（ワット）単位で入力してください。
入力桁は、「セット」ボタン押下で次の桁へ、「モード/クリア」ボタン押下で前の桁へ移動します。

「▼ / ▲」ボタンを押下して「ドウサホウシキ
15出力制御設定手順「PCSヨウリョウ」と表示されていることを確認し、「▼ / ▲」ボタンを押下して、「ケイヤクヨウリョウ」を選択し、「セット」ボタンを押下する。

→

10－2.計測ユニットで出力制御を設定する（１）表８に従って計測ユニットで出力制御を設定する。

No.

計測ユニット表示部「▼ / ▲」ボタンを押下して、契約容量を一桁ずつ入力する。すべての桁を入力終了後に「セット」ボ14 タンを押下して確定させる。

※10：パワーコンディショナに接続されているパネル容量と、パワーコンディショナ容量の小さい方を設定する必要があります。
パワーコンディショナが複数台ある場合は、全てのパワーコンディショナに容量の設定が必要です。

→

出力制御設定手順

No.

表7．出力制御設定値

28 する。

→ 制御設定後すぐにメイン画面に戻ると、「レンケイウンテンチュウ」と表示される前に「オウトウナシ」と表示される可能性があります。

しゅつりょくへんかし゛かン 》
10min
しゅつりょくせいき゛ょせってい>し゛っこうしますか？ No
しゅつりょくせいき゛ょせってい>し゛っこうしますか？ Yes
しゅつりょくせいき゛ょせっていOK
れんけいうんてんちゅう*MEMOMEMO※年末年始・夏季休暇等の当社指定休日は除きます。

〒541-0041

大阪府大阪市中央区北浜2丁目6番18号

淀屋橋スクエア4F