感熱センサスイッチ〔J・ワイドスリム〕SERIES

壁用 埋込感熱センサスイッチ

壁用 埋込感熱センサスイッチ
４線式 明るさセンサ付

２線式 明るさセンサ付

JEC-BN-PAS-1 PW・LED照明対応2〜100W（ただし10灯以内）

3A / 100V AC 50/60Hz￥9,130◆RAS(3A)

2A / 100V AC 50/60Hz￥9,415◆RAS(2A)

配線図
電源

電圧側

接地側

JEC-BN-PAS-3 PW・LED照明対応6〜100W（ただし10灯以内）※最小定格入力電流0.1A以上
配線図

配線図 ２箇所結線

電源
1
2

B

センサ

照明・
換気扇用

A

接地側

電源

センサ
0

0

3

1

照明
0

3

1

3

1

約0.2W（ON時の消費電力：約0.8W）

OFF時の消費電力

動 作 照 度

暗：約30ルクス 明：約100ルクス
切：明るさ無関係 3段切換動 作 照 度

暗：約30ルクス 明：約100ルクス
切：明るさ無関係 3段切換動作保持時間

約10・30秒 1・3・5・10・15・20・30分
9段切換

動作保持時間

約10・30秒 1・3・5・10・15・20・30分
9段切換

投入・遮断時：トライアック制御出力
通電時：有電圧リレー接点出力

出力方式

出力方式

約0.02W

トライアック制御出力

壁用 埋込感熱センサスイッチ■ ４線式(JEC-BN-PAS-1 PW )についてのご注意□ 白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。

■ 適合負荷 (負荷容量および接続灯数はおよその目安です。)
負荷容量

負荷種類

JEC-BN-PAS-1 PW JEC-BN-PAS-3 PW□ HIDランプ（高輝度放電ランプ）には使用できません。

白

灯

※1

2〜300W

10〜200W※1 1灯あたり100W以下□ 電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。
（遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯
状態切替機能・リモコン機能 等内蔵の照明器具）

LED照明

※2

2〜100W

6〜100W※2 10灯以内

2〜150W

不換■ ２線式(JEC-BN-PAS-3 PW )についてのご注意

蛍光灯

J・W I D E S L I M シ リ ー ズ 配 線 器 具

OFF時の消費電力

熱
気

扇

低力率
グロー式
電子スタート式 高力率

2〜160W□ 白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、
2〜210W
大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。
ラピッド式高力率
2〜220W□ 低容量（20W・30W）のグロー式、及び電子スタート式の高力率蛍光灯（GH・EH）をご使用の場合、照明器具やスイッチからうなり音が聞インバータ蛍光灯
2〜110W
こえることがありますが、異常ではありません。
低力率形をおすすめします。
□ 動作原理上、待機時にも僅かな電流が負荷に流れます。LED電球や電球形蛍光灯2〜150W
一部の電球形蛍光ランプでは、待機電流でランプが弱点灯したり、
間歇点灯する場合があります。
■ 各部の名称と使用方法□ 調光器及びダウントランスとの組み合わせはできません。
□ HIDランプ（高輝度放電ランプ）には使用できません。
明暗センサ切替スイッチ□ 電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。
検知動作する周囲の明るさを設定できます。
（遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯「暗」：約30ルクス以下
状態切替機能・リモコン機能 等内蔵の照明器具）「明」：約100ルクス以下「切」：明るさに無関係□ LED照明において、スロースタート仕様（検知後、即時点灯せず、※出荷時は「切」に設定してあります。
ゆっくり点灯する仕様）のものは、自動ONできない場合があり、使用できません。

可

接続灯数 ( ① JEC-BN-PAS-1 PW / ② JEC-BN-PAS-3 PW )① 10W ②

20W

30W

40W

110W

10〜100W

13

8

8

5

4

3

3

2

−

−

10〜120W

−

−

6

6

7

4

5

3

−

−

20〜160W

−

−

10

6

−

−

5

4

2

1

10W
10〜110W

10

9

8〜15W
8〜100W

7

6

〜20W〜

30W〜

5

3

5

40〜55W

3

2

2

〜110W
1

1

〜25W
4

6

扉
シャッター

左右それぞれのシャッター位置を調整して、水平方向の検知エリアを制限する事ができます。

■ 検知エリア
3℃以上の温度変化を検知して動作します。
使用周囲温度範囲
0℃〜35℃m〜3
約2

動作保持時間切替つまみ
レンズ（検知面）

約1.2m

ON時間を約10・30秒、
約1・3・5・10・15・20・30分のいずれかの時間に設定できます。

人感センサ及び明るさセンサ

ONのとき再度検知すると、その時点から設定時間だけ動作時間が延長されます。
(下記動作原理参照)

最大
約1
60
度

動作モードスイッチ連続

玄関・トイレなど姿勢が低くなる
場所に設置する場合は、子供の検知動作ができる高さ1mの位置に取り付けてください。

※出荷時は「約10秒」に設定してあります。

自動■ 安全のため、電熱器具への配線はしないでください。
■ 負荷容量を越えて使用しないでください。
器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。

切

約1.2m

約10度
約30度

常時 ON
センサの自動検知により ON・OFF
常時 OFF【 詳しくは 6.資料ページをご覧ください。】 ■ 366ページ□ 壁用 感熱センサスイッチ ２箇所結線例（JEC-BN-PAS-1・JEC-BN-PAS-3）■ 367〜368ページ □ 壁用 感熱センサスイッチ ２線式結線例（JEC-BN-PAS-3）■ 360〜362ページ □ 白熱電球をLED電球に置換える場合のご注意

感熱センサスイッチ■ 動作原理■ 取り付け場所のご注意□ 感熱センサスイッチは、検知エリア内
での3℃以上の温度変化を検知して動作します。
※ 負荷がONのとき再度検知すると、その時点から設定時間だけ動作時間が延長されます。
設定時間
通
ON

ON

040

再検知

常

□ 人が動いたときの温度の変化をセンサで検知して動作するので、本体や検知エリア内に急激な温度変化のある、次のような場所には取り付けないでください。
① エアコン・ストーブ等の冷暖房器具が検知範囲内に入る場所② コンロ等の調理機器の近く、及び温風・湯気のあたる場所③ 白熱灯や照明器具が近くにある場所（器具から１m 以内の場所）④ 反射によるゆれる間接光のあたる場所（反射の強い床のある場所）⑤ 揺れるものや動くものが置かれている場所（揺れるカーテン・カーテンによる影・木の葉等の影響がある場所）⑥ 直射日光や車のヘッドライトのあたる場所

OFF□ 強力な無線等の電気雑音が入ると動作してしまう場合があります。
無線による電話機等はできるだけ離してください。

設定時間□ 遮蔽物（透明ガラスも含む）があると、 隠れた人は検知できません。
OFF□ 高いところや人が静止する場所に取り付けると、子供を検知しなかったり照明が消えてしまうことがあります。検知エリアや動作を十分ご理解して頂いた上で、取り付け場所を決定してください。

■ 取扱上のご注意□ 次のような場合、検知動作しない事や検知感度が鈍くなったと感じる事がありますが、故障ではありません。
① 人が静止している場合② センサに向かってまっすぐに近づいた場合③ 真夏の日中など人体と周囲の温度との差が3℃以内の場合□ 停電等がおき、ブレーカーの電源を投入した場合、感熱センサの初期状態のため約40秒間不安定動作をいたします。その後、検知できる正常状態になります。
□ 検知面を汚しますと、検知能力が低下します。汚れた場合は、やわらかい布でふき取ってください。
※化学ぞうきん・シンナー・洗剤などは使わないでください。
□ 白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。
□ 安全のため電熱器具への接続はしないでください。

壁用 感熱センサスイッチ組み合わせ例

感熱センサスイッチ

寸法図

壁用 感熱センサスイッチ 組み合わせ例
ブランクチップ＋センサスイッチ〔J・ワイドスリム〕SERIES※J・ワイド組み合わせ品は、若干納期がかかります。当社営業担当までお問い合わせください。

3 路ガイドスイッチ＋センサスイッチ［セット内容］［セット内容］

センサスイッチ本体

センサスイッチ本体

JEC-BN-PAS-3 PW

JEC-BN-PAS-3 PW

ブランクチップ

3路ガイドスイッチ

￥93

￥640

￥9,415￥9,415

WJA-0T

WJ-3G

取付枠（P029参照）

￥85

￥85

NWS-C

NWS-C

プレート（P029参照）

プレート（P029参照）

￥120

￥120

NWC-5

NWC-5

操作板（P032参照）
WJN-GT￥140

組み合わせ使用例

蛍光灯は、頻繁に点灯／消灯を繰り返すとランプ寿命が短くなります。
（グロー式・ラピッド式・電球形インバータ式・コンパクト形インバータ式の蛍光灯
は、ランプ寿命が極端に短くなるものがあります。
※ただし高頻度点滅可能な蛍光灯は除く）
頻繁に点灯／消灯するところでは、白熱灯をご使用ください。
さらに、蛍光灯ご使用のばあいには点灯／消灯の頻度が少なくなるように、明るさセンサー切替スイッチを「暗」、動作保持時間切替ツマミを長め（15分以上）に設定
してください。

J・W I D E S L I M シ リ ー ズ 配 線 器 具

取付枠（P029参照）■ 組み合わせ品番の設定はありません。
当社営業担当までお問い合わせください。

壁用 埋込感熱センサスイッチ■ 施工上のご注意□ 配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行ってください。誤った配線工事は製品の故障・感電や火災の原因となります。
□ AC100V以外では使用しないでください。製品の故障・焼損や火災の原因となります。
□ 誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。
□ メガテストをする場合、器具を電路より外して行ってください。
※電線（電路）と大地間を測定する場合も、器具を電路より外して行ってください。

■ 2線式（JEC-BN-PAS-3 PW）についてのご注意□ センサの動作を確保するため、OFF時には約0.2mA（約0.02W）の待機電流を必要とします。
（2カ所結線の場合には、2台分の待機電流）
照明器具によっては、OFF時に漏れ電流を極端に流せないものがあります（低力率蛍光灯等）。
その場合には照明器具と並列に外付けコンデンサを接続していただくか、あるいは照明器具の容量を大きくしてください。
□ 漏れ電流をあまり流せない照明器具の場合、電源投入時の初期動作が長くなる場合があります。
その場合には、動作モードスイッチを「切」の状態にしておくと初期動作が早く終了します。
□ ブレーカー投入時に「自動」であると、場合によっては初期動作が終了しない（自動検知しない）
ときがあります。
その場合には、一度「連続」に操作した後で「自動」へ切り換えると、正常動作します。

センサの電源線には、手元スイッチを設けないでください。
手元スイッチを切・入すると、センサが初期不安定動作します。

電源投入後、センサの初期動作として、約40秒間不安定動作します。
（検知にかかわらず、ONあるいはOFFします。）
その後、検知可能な正常状態になります。
（ONした場合には、約40秒間＋設定した動作時間ONします。）

2-M3.5

112

101

45.7

83.5（BOXネジ取付ピッチ）

壁用 感熱センサスイッチ
３路ガイドスイッチ＋センサスイッチ
NWS03119 PW（29.3） （16.5）

壁用 埋込感熱センサスイッチ
２線式 明るさセンサ付
JEC-BN-PAS-3 PW

44.2
28

（23.5） 8.2

壁用 埋込感熱センサスイッチ
４線式 明るさセンサ付
JEC-BN-PAS-1 PW

48.5（16.3）（29.5）

041

〔J・ワイドスリム〕SERIES

天井用 感熱センサスイッチ
親器

天井用 感熱センサスイッチ
軒下用 感熱センサスイッチ

感熱センサスイッチ

軒下用 感熱センサスイッチ
子器

HST-10 PW

HST-2 PW

DC 12V 10mA
￥8,700s CL▽

3A / 100V AC￥13,700◆RASCL(3A)(親器)

４線式

HST-30 PW

2A / 100V AC￥13,200◆RASCLWP・LED照明対応
2〜100W（ただし10灯以内）

・LED照明対応
2〜100W（ただし10灯以内）

配線図
HST-10（親器）

電圧側

電源
AC 100V

接地側

HST-2（子器）

センサ

センサ

センサ

1 2 A B 黒 白

白 黒 黒 白白 黒 黒 白

負荷

L

子器へ

HST-30

HST-2（子器）■ 子器への接続は、極性がありません。
最大2コ・総配線長50mまで。
■ 子器への接続をするときは端子カバーをはずしてください。
■ 子器配線は対地電圧AC100Vです。配線の際には電源回路を切ってから実施してください。子
器配線を地絡させますと、親器が使用不能となります。また、感電のおそれがあります。

端子穴カバー

センサスイッチの電源線には片切スイッチ等を配線しないでください。
電源投入時には、感熱センサの初期状態のため、約40秒間不安定動作いたします。

センサ

電圧側

電源
AC 100V

1 2 A B
接地側

接地側

L 負荷

センサスイッチの電源線には片切スイッチ等を配線しないでください。
電源投入時には、感熱センサの初期状態のため、約40秒間不安定動作
いたします。

天井用・軒下用 感熱センサスイッチ
様■ 検知エリア
HST-10 (親器)製 品 番 号
定格HST-2(子器)DC12V 10mA
3A-100VAC 50/60Hz
OFF時の消費電力 約0.2W────(ON時の消費電力：約0.8W)
配 線 方 式 4線式
2線式（信号線）
設 置 場 所 屋内（天井面）
屋内（天井面）
照 度 機 能 明るさセンサ付
────
暗：約20ルクス 明：約80ルクス
────
動 作 照 度 確認（切）：明るさ無関係約10，30秒，動作保持時間────
1，3，5，10，20，30分
出 力 方 式 投入・遮断時：トライアック制御出力────
通電時：有電圧リレー接点出力
適 合 負 荷［負荷容量および接続灯数］
白 熱 灯 ※12〜300W ※1 1灯あたり100W以下
LED照明 ※2
換 気 扇

製 品 番 号
定格
OFF時の消費電力
配 線 方 式設 置 場 所
照 度 機 能動 作 照 度
動作保持時間
出

力

方

式

適

合

負

荷

10W 〜20W〜 30W〜 40〜55W 〜110W
10
5
3
2
1

2〜110W

電球形蛍光灯2〜150W

8〜15W 〜25W
7
6

□ うでの動きが検知できるように、床面より約1mの高さを有効検知エリアとしてください。
天井面
有効検知エリア
直径3m［負荷容量および接続灯数］

白 熱 灯

※1

2〜200W※1 1灯あたり100W以下

LED照明

※2

2〜100W※2 10灯以内

45°

2〜100W

グロー式
低力率 2〜100W
電子スタート式 高力率 2〜120W
ラビット式高力率
2〜160W

10W
8
−
−

20W
5
6
6

インバータ蛍光灯

10W
9〜20W〜 30W〜 40〜55W 〜110W
5
3
2
1

蛍光灯

電球形蛍光灯

2〜110W30W
3
4−40W 110W
2
−
3
−
4
1

8〜15W 〜25W
2〜100W
64

床面※上記は、天井高さ2.5ｍに取り付けた場合の検知エリアです。天井高さが低い
場合には、高さに従い検知エリアが狭くなります。

■ 検知エリアの設定例□ 添付したシャッター（4種類）を取り付ける事により、検知エリアを制限できます。
天井面■ 各部の名称

有効検知エリア

1.5m

2.5m

※軒下用（HST-30）は子器を接続できません。※負荷容量および接続灯数はおよその目安です。

赤ランプ

明暗センサ

直径0.9m

半径1.5m

検知すると赤く点灯します。

暗くなると検知動作します。

直径1.5m
床面

30m

1m

天井面

プレートはずし溝

有効検知エリア

1.5m

10
20

10s

※ボリュームは目盛の位置に合わせてください。
上記の目盛値以外（途中の設定時間）にはなりません。
例）3分と5分の間に調整しても4分ではなく、3分か5分のどちらかとなります。
※点灯中に再度検知するとその時点から設定時間だけ点灯時間が延長されます。
※出荷時は「約10秒」に設定してあります。

※出荷時は「確認（切）」に設定してあります。

スポット状

時間
3 5

30

2.5m

点灯時間調整ボリューム
点灯している時間を
約10・30秒・
1・3・5・10・20・30分に調整できます。

1.5m

照度切換スイッチ
周囲の明るさに応じて、検知する照度を切り換えられます。
「暗」：約20ルクス以下で動作します。
「明」：約80ルクス以下で動作します。
「確認（切）」：周囲の明るさに関係なく動作します。

180°

3m

半径1.5m0.9m

調整シャッター（添付品）

天井用 感熱センサスイッチのHST-2 (子器)には明暗センサ・点灯時間調整ボリュームがついていません。
HST-10 (親器)の周囲照度・点灯時間で動作します。

床面

調整シャッターを取り付ける事により検知エリアを変える事ができます。

検知面

2.5m

蛍光灯

インバータ蛍光灯

2A-100VAC 50/60Hz
約0.2W(ON時の消費電力：約0.8W)
4線式
雨線内（軒下用）
明るさセンサ付
暗：約20ルクス 明：約80ルクス 確認（切）：明るさ無関係
約10，30秒，1，3，5，10，20，30分
投入・遮断時：トライアック制御出力
通電時：有電圧リレー接点出力

換 気 扇

2〜100W ※2 10灯以内
2〜150W

10W 20W 30W 40W 110W
グロー式
低力率 2〜150W 13
843−電子スタート式 高力率 2〜210W −6
7
5−
ラビット式高力率 2〜220W −
10
−
5
2

HST-30

1.5m

■仕

2.5m

J・W I D E S L I M シ リ ー ズ 配 線 器 具

配線図

90°

カーテン状

■ ボックス工事（適合ボックス）
HST-10(親器)HST-2(子器)HST-2(子器)

天井用・軒下用 感熱センサスイッチ□ 中型四角コンクリートボックス
深さ54mm以上 / 丸孔カバー使用□ 八角コンクリートボックス
深さ54mm以上 / 丸孔カバー使用■ ボックスレス工事□ 天井板の奥行きは54mm以上にしてください。

■ 使用上・施工上のご注意□ 誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。
□ HIDランプ（高輝度放電ランプ）には使用できません。
□ 白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。
電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。
□ 安全のため電熱器具への接続はおやめください。
□ メガテストをする場合は、器具を電路より外して行ってください。
※ 電線（電路）と大地間を測定する場合も、器具を電路より外して行ってください。
□ 負荷側でのブレーカのトリップテストは、器具を取り付ける前に行ってください。
一瞬の短絡で壊れます。
□ センサスイッチの電源線には片切スイッチ等を配線しないでください。
□ 電源投入時には、感熱センサの初期状態のため、約40秒間不安定動作する場合があります。
□ LED電球ご使用時は、P360〜362をご覧ください。
□ 電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。
（遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内蔵の照明器具）

042

ネジ推奨締め付けトルクは、
0.39N・m（4.0kgf・cm）です。
必要以上に締め付けると成形品の変形や破損の原因となります。

ボックスレス工事の場 合 、添 付した
天井板取付具（2コ）
をご使用ください。

電 線をつ たって 、水が入り込まない
ようにＵ字 状に曲げてください。

感熱センサ用 ロータリスイッチ
寸法図

感熱センサスイッチ〔J・ワイドスリム〕SERIES

感熱センサ用 ロータリスイッチ
単極３段切換

単極３段切換

単極３段切換15A / 300V AC

15A / 300V AC

15A / 300V AC

◆SL

◆SL
◆SL

［セット内容］［セット内容］

ロータリスイッチセット

ロータリスイッチセット

NWS01620PW￥3,155◆SL◆3［セット内容］
ロータリ+3路スイッチセット

NWS02620PW￥5,955

プレート

NWS03680PW￥3,365

プレート

プレート

NWP-1
￥120

NWP-1
￥120

J・W I D E S L I M シ リ ー ズ 配 線 器 具

NWP-1
￥120

■ 電源線の極性に十分注意して配線してください。短絡により内部部品が損傷し、使用不能となります。
■ このスイッチで電源を『 ON/OFF 』しないでください。

感熱センサスイッチ＋ロータリスイッチ■ 手動によるON・OFF操作□ 各種感熱センサスイッチ＋別売りのロータリスイッチの組み合わせで、 手動で別箇所から「連続」
「自動」
「切」の
操作が行えます。

組み合わせ配線図 玄関用 HST-10 PWの場合
電圧側
電源
AC 100V 接地側
HST-10

WJH01620PW
連続 3

1 2 A B 黒 白
自動

連続

自動 1

切

接地側

子器へ

白熱灯は1灯あたり 100W
以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がな
がれ内部部品が破損する原因になります。

連続

常時 ON・OFF

自動

自動 ON・OFF切

常時 O N・OFF

L

負荷

切

組み合わせ配線図 HST-30 PWの場合
電圧側
電源
AC 100V 接地側
HST-30

WJH01620PW
連続 3

1 2 A B
自動 1

切

接地側

L

負荷

【 詳しくは 6.資料ページ をご覧ください。】■ 369ページ □ 感熱センサ用ロータリスイッチ
感熱センサスイッチとの組合せ配線例

蛍光灯は、頻繁に点灯／消灯を繰り返すとランプ寿命が短くなります。
（グロー式・ラピッド式・電球形インバータ式・コンパクト形インバータ式の蛍光灯は、ランプ寿命が極端に短くなるものがあります。
※ただし高頻度点滅可能な蛍光灯は除く）
頻繁に点灯／消灯するところでは、白熱灯をご使用ください。
さらに、蛍光灯ご使用のばあいには点灯／消灯の頻度が少なくなるように、照度切換えスイッチを「暗」、点灯時間調整ボリュームを長め（20分以上）に設定してください。

感熱センサスイッチ■ 取り付け場所のご注意□ 感熱センサスイッチは、検知エリア内
での3℃以上の温度変化を検知して動作します。
※ 負荷がONのとき再度検知すると、その時点から設定時間だけ動作時間が延長されます。
設定時間
常① 人が静止している場合② センサに向かってまっすぐに近づいた場合③ 真夏の日中など人体と周囲の温度との差が3℃以内の場合① エアコン・ストーブ等の冷暖房器具が検知範囲内に入る場所② コンロ等の調理機器の近く、及び温風・湯気のあたる場所③ 白熱灯や照明器具が近くにある場所（器具から50cm以内の場所）④ 反射によるゆれる間接光のあたる場所（反射の強い床のある場所）⑤ 揺れるものや動くものが置かれている場所（揺れるカーテン・カーテンによる影・木の葉等の影響がある場所）⑥ 直射日光や車のヘッドライトのあたる場所

OFF□ 強力な無線等の電気雑音が入ると動作してしまう場合があります。
無線による電話機等はできるだけ離してください。

設定時間□ 遮蔽物（透明ガラスも含む）があると、 隠れた人は検知できません。

ONON□ 次のような場合、検知動作しない事や検知感度が鈍くなったと感じる事がありますが、故障ではありません。

再検知

OFF

天井用 感熱センサスイッチ（親器）
HST-10 PW
天井用 感熱センサスイッチ（子器）
HST-2 PW
φ105

□ 高いところや人が静止する場所に取り付けると、子供を検知しなかったり照明が消えてしまうことがあります。検知エリアや動作を十分ご理解して頂いた上で、取り付け場所を決定してください。

軒下用感熱センサスイッチ ４線式
HST-30 PW

21.7

40

φ105

25.7

□ 停電等がおき、ブレーカーの電源を投入した場合、感熱センサの初期状態のため約40秒間不安定動作をいたします。その後、検知できる正常状態になります。
□ 検知面を汚しますと、検知能力が低下します。汚れた場合は、やわらかい布でふき取ってください。
※化学ぞうきん・シンナー・洗剤などは使わないでください。
□ 白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。
□ 安全のため電熱器具への接続はしないでください。

感熱センサ用 ロータリスイッチ
NWS01620 PW
NWP-1

感熱センサ用 ロータリスイッチ
NWS02620 PW
NWP-1
4
5

36

切

自動

3
2

連続

1

120

通

■ 取扱上のご注意□ 人が動いたときの温度の変化をセンサで検知して動作するので、本体や検知エリア内に急激な温度変化のある、次のような場所には取り付けないでください。

120
101

■ 動作原理

切

自動

連続

1

70

（10）
（21.1）（17.5）

705（7）（19.2）（20.4）

043

天井用 感熱センサスイッチ
換気扇遅動形

感熱センサスイッチ〔J・ワイドスリム〕SERIES

天井用 感熱センサスイッチ 換気扇遅動形
HST-5 PW
遅れ回路 1A / 100V AC
照明回路 1.2A / 100V AC
オープン価格◆RASCLDF

新規生産を終了しました。
在庫のみの販売となります。

様■ 取り付けかた
HST-5

名

検知方式

赤外線レベル変化感知式

定格電圧AC100V（50/60Hz）

定格電流および適合負荷

照明：1.2A

ボックスレス工事の場合
天井板厚20ｍｍ以下、天井ふところが70ｍｍ以上の場所に取付けることができます。

換気扇：1.0A

消費電力

約2W

検知距離

感熱センサスイッチから約3m（周囲温度5℃〜35℃）

照明動作時間（「照明」端子）

約10秒、30秒、60秒、3分、6分、10分、15分、20分、30分の切替式

遅動動作時間（「換気扇」端子）

照明動作時間「約10秒」の時：照明動作時間＋約10秒①適合電線をストリップゲージにあわせて被覆をむき、端子に接続し端子カバーを取り付けます。

取扱説明書…1枚■ 接続できる負荷と容量
白熱灯

120Wまで蛍光灯（低力率型）

60Wまで〃 （高力率型）

96Wまで〃 （インバータ型）

80Wまで〃 （電球形）

2灯まで

換気扇

100Wまで●ご使用になれない負荷
・感熱センサ、温度センサ等の制御回路を内蔵しているもの。
・HIDなどの放電灯照明器具
・暖房、乾燥機能付の換気扇
は、換気扇メーカに適合性をご確認ください。

※マル穴はφ90を超えないようにしてください。

φ80〜85ｍｍ■ 手動スイッチ、照度センサースイッチ、動作時間調整スイッチの使い方
手動スイッチ

端子カバー

検知レンズ

各設定により動作は以下になります。
※出荷時は
「自動」
に設定してあります。

取付金具

スイッチ位置 感熱センサスイッチの動作
切負荷は常時OFFです。

自動センサーにより動作します。

入負荷は常時ONです。

HST-5

ボックス取付の場合

スイッチ位置 感熱センサスイッチの動作
切照度に関係なく動作します。

入

約100Lx以下で動作します。

本製品から取付金具を取り外し、66.7㎜ピッチのガイド穴にねじを通して、天井に取り付けてください。

動作時間調整スイッチ（照明用）
スイッチの動作時間は約10秒から約30分まで9段階に調整できます。調整は以下の要領でおこなってください。
※出荷時は「約10秒」に設定してあります。
（この場合、遅動動作時間は「約10秒」となります。）

照明動作時間の調整方法
調整したい動作時間が縦の列と横の列にくる様に、ツマミを合わせてください。
推奨設定「約10分に合わせる場合」①右側のツマミを「分」の位置に合わせる。
②左側のツマミを「長」の位置に合わせる。
②①

約30分 約20分 約15分
約10分 約6分

約3分

約60秒 約30秒 約10秒

044

③最後にカバーを取付ます。

短長 中
約30分 約20分 約15分
約10分 約6分 約3分
約60秒 約30秒 約10秒

モード

10分 分

モード

秒

モード

切 自動 入切
入手動スイッチ
照度センサー
感熱センサスイッチ（天井形・換気遅動形）
ＨＳT-5

照度センサースイッチ

短輪ゴム※輪ゴムは取り外さないでください。

動作時間調整周囲の明るさと感熱センサスイッチの動作を連動させることができます。
周
辺照度と感熱センサスイッチ動作は以下になります。
※出荷時は「切」に設定してあります。

中

換気扇へ

②天井にφ80〜85ｍｍのマル穴を設け、本製品の取り付けネジを締込
み、天井面に取付けます。

※白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。
※電球形蛍光灯は1灯あたり白熱灯の100W相当以下でご使用ください。

長

照明へ

検知範囲制限用しゃ光カバー…1個

端子カバー…1個

照明及び
換気扇専用

電源AC100V

はずし穴

切、入（約100Ix以下）の2段切替式

付属品

はずし穴

照明動作時間「約10秒」以外の時：照明動作時間＋約5分
動作照度切り替え

70ｍｍ以上形

20ｍｍ以下■仕

はずし穴J・W I D E S L I M シ リ ー ズ 配 線 器 具

天井用 感熱センサスイッチ 換気扇遅動形

10分

分

秒

・「約3分」もしくは「約6分」に設定する事をおすすめいたします。
・照明に蛍光灯を使用している場合で照明の点灯／消灯の頻度が多くなる
場所に設置している時は「約20分」
や「約30分」などの長めの時間に設定することをおすすめします。
※設定時間が短いと点灯／消灯が頻繁に繰り返され蛍光灯の寿命が短くなります。

66.7ｍｍ適合ボックス
JISC8340とJISC8435に該当する取付ピッチ66.7mm、開口部φ70の、丸穴カバーと、組み合わせ深さ54mm
以上となるボックスに使用できます。

■ メガ測定は本製品をはずして実施してください。
■ ブレーカーのトリップテストなどで、負荷側を短絡しな
いでください。故障の原因となります。

天井用 感熱センサスイッチ
換気扇遅動形

感熱センサスイッチ〔J・ワイドスリム〕SERIES

結線図
本体（HST−5）

電圧側

制
接地側

Ｗ

御

部

△

△

■「照明」端子と「換気扇」端子に直接 AC100V を接続しないでください。
■ 「照明」端子に換気扇器具を接続しないでください。
■ 「換気扇」端子に照明器具を接続しないでください。

接地 側

電源 〜
(AC100V)

AC100V
電源

Ｗ

Ｗ

照明

換気扇

J・W I D E S L I M シ リ ー ズ 配 線 器 具【特徴】トイレ（室内）用の感熱センサスイッチです。
トイレに人が入ると感熱センサが検知し、照明と換気扇が自動点灯。
トイレから人が出ると照明が設定時間後に消灯し、さらに約５分後に換気
扇が自動停止します。

照明

換気扇

■ 動作について照度センサー「入」（約1 0 0 Lx以下）
もしくは照度センサー「切」

点灯

照

照度センサー「入」（約1 0 0 Lx以上）

約10秒又は照明動作時間 約5分

検知

明約10秒又は照明動作時間 約5分

検知

検知しなく
なってから

検知しなく
なってから

消灯
ON

換気扇

OFF
周囲が明るいときには換気扇のみが動作します■ 検知エリアについて●検知エリアは下図のように検知ゾーンが分割された構造になっています。
ゾーン間（検知エリア内死角）では検知しない場合があります。
横から見た図有効検知エリア
2
約

ｍ
.6

）

3
約

床

（

約2ｍ

面

約2ｍ
約3.6ｍ
（床面）

床

約3.6ｍ
約3.6ｍ

ｍ

約2.5ｍ
約1.5ｍ

約3.6ｍ

有効検知エリア

約1.5ｍ

天井

約2.5ｍ

上から見た図（天井高さ2.5ｍ時の床面検知ゾーン）●下の図は周囲温度が5℃〜35℃で被検知対象と周囲温度の差が3℃以上の場合の検知エリアです。
●検知エリア調整前に、手動スイッチは「自動」、照度センサースイッチは「切」、
動作時間調整は「約10秒」に設定してください。

遮光カバー

カットされる
検知エリア

検知ゾーン

●検知させたくない範囲がある場合は付属のしゃ光カバーをレンズに取り付けてください。
しゃ光カバーにより検知範囲は約半分になります。
微調整はしゃ光カバーをまわしながら調整してください。
●検知エリアの確認は実際に人が動きながらおこなってください。

■ 切替スイッチと組合わせる場合■ 取付位置について
センサー

照明器具

電圧側
感熱センサ用
ロータリスイッチ
WJHO1620PW
連続
自動

3
1

0
切

照明

照明

接地側

換気扇

便器

切替スイッチを併用する場合は本体側の手動スイッチを『自動』にしてください。

電源

ドア側

70cm以内AC100V
電源

50cm以上■ おすすめする取付位置は左図となります。
■ 検知エリア内に家具や壁などのしゃへい物がある場合、その影の部分
では検知できません。
■ 軒下・屋外では使用でき
ません。

HST−5

感熱センサ用
ロータリスイッチ
WJHO1620PW
連続
自動

3
1

0

換気扇

切
接地側

■ この器具はトイレ（室内）用の感熱センサスイッチとしてご使用いただけます。
■ 軒下および屋外では使用できません。
■ 防水構造ではありませんので、直接雨や水のかかる場所でのご使用はできません。また浴室内での使用はできません。
■ 感熱センサスイッチは検知エリア内での温度変化（約3℃以上）に反応し動作します。真夏や真冬など温度変化が生じにくい場合は検知が鈍ることがありますが異常ではありません。
■ 便座ヒータや暖房装置により動作する場所があります。
■ 気密性の高い建物の場合は、ドア開閉で生じる気流等に反応する場合があります。誤動作防止の為、通風口や窓の近くなどの気流の通りやすい場所にスイッチを取り付けることはさけてください。
■ 電源を投入してから約40秒間は初期動作のため「照明」側が通電状態となります。また停電後の再起動時等も同様です。
■ 検知窓部分が汚れた際は乾いた布か、水でぬらしよく絞った布で表面を清掃してください。検知部の劣化の原因となる為、薬品や洗剤での清掃はおやめください。
■ 検知距離は約3mです。検知距離が3mを超える場所での施工はおやめください。
■ 適合負荷を定格容量内の範囲でご使用ください。適合外や定格外での使用はスイッチの異常動作や故障の原因になります。
■ 感熱センサスイッチの交換時期は約8年〜約10年が目安です。ご使用環境やご使用状況により寿命が短くなる場合があります。性能維持・確認のため定期的な点
検をお薦めいたします。点検・交換の際はお近くの電気工事店へご相談ください。
■ 検知エリア内に人がいる場合でも、静止状態が続くと設定時間後に、照明／換気扇は消灯（OFF）します。
その際は手などを動かして再度検知動作させてください。

045