施工担当者様向け

Ver1.2

モバイルパックPS施工・設定簡易マニュアル●「モバイルパックPS」の配置図
プラボックス(保護等級：IP65)
型式：PL16-34A

１．はじめに本マニュアルは、モバイルパックPSの施工・設定に関する事項を簡易的に記載したものです。安全上の注意や施工・設定に関する詳細な内容は、「モバイルパックPS施工・取扱説明書」に記載されております。必ず「モバイルパックPS施工・取扱説明書」をご一読いただいた上で、本マニュアルをご参照ください。

エコめがね 販売会社さま向け ダウンロードページ
https://www.eco-megane.jp/partner/support/download/

太陽光モニタ用
電力検出ユニット
型式：VBPW276

SVセンサ
通信ケーブル接続用
端子台

ユリヤねじ※5(M4×12)
型式：ハイピック白 No.1

2．準備物・同梱物／施工の流れ

サーキットブレーカ(1A)
型式：CP30FM-3P001

モバイルパックPSの施工に必要となる準備物は表1を、同梱物は表2を参考にご準備ください。
表1．準備物

表2．同梱物
準備物

マニュアル類

部材類

機器類工具類

パワーコンディショナ、周辺機器の施工マニュアル
モバイルパックPS施工・設定簡易マニュアル（本書）
モバイルパックPS施工・取扱説明書※1
パワーコンディショナ － SVセンサ間通信ケーブル加工マニュアル※1
電力検出ユニットマニュアル類一式
パワコン変換ケーブルセット施工説明書
SVセンサ設定ツール操作マニュアル※1
パワーコンディショナ － SVセンサ間通信ケーブル
パワーコンディショナ間通信ケーブル
制御通信用ケーブル（FCPEV φ0.9-1P）
電源ケーブル
接地ケーブル
PF管
防水性のあるPF管コネクタ（推奨の保護等級：IPx5以上）
圧着端子
結束バンド
コーキング材
穴埋め用パテモバイルパックPS（本製品）
LANケーブル（カテゴリ5以上）
設定用Windows PC※2
インターネット接続できる端末※3
モバイルパックPS穴あけ加工用工具
ドライバー
トルクドライバー
ニッパー
圧着工具
セラミックドライバー（DIPスイッチ[以降、DIP-SWと記す]操作用）

モバイルパックPSの施工手順は、図1の通りです。
パワーコンディショナの施工・設定同梱物

数量

モバイルパックPS

1

パワコン変換ケーブルセット

1

スタートキット

1

商品登録シート1

安全上のご注意1

施工・設定簡易マニュアル（本書）

1太陽光モニタ用電力検出ユニットの標準同梱物一式※4

1

ネジキャップ4キー（No.200）

1矢印ラベル（使用しません）

2「塩害オプション」をご契約の皆様へ

1防水キャップ2※5※1 エコめがね 販売会社さま向け ダウンロードペー
ジよりダウンロードしてご利用ください。
※2 電力検出ユニットを設定頂くために必要です。
※3 SVセンサ設定ツールをご利用頂くために必要です。インターネット接続できる端末（PC・タブレット・スマートフォン）をご準備ください。
※4 同梱物の詳細は太陽光モニタ用電力検出ユニットの取扱説明書をご参照ください。
※5 塩害オプションをご契約の場合のみ、同梱されます。

… 3項参照 【注意】パワーコンディショナ付属のマニュアルをご参照の上、施工・設定を行ってください… 4項参照モバイルパックPSの施工

接続台数・通信方式の設定
電源ケーブル・接地線の配線… 7項参照… 5項参照通信ケーブル・制御通信ケーブルの配線… 6項参照終端抵抗の設定… 8項参照モバイルパックPSの起動確認… 9項参照電力検出ユニットの設定… 10項参照

SVセンサの設定… 11項参照

図1．モバイルパックPS施工の流れ※5 太陽光モニタ用電力検出ユニットのフロントカバー固定ねじを、弊社にて「ユリヤねじ」に変更して取り付けております。

●システム構成図（PCS９台構成の場合）
モバイルパックPS
電力検出ユニット

PSC1

PSC2…

PSC9SVセンサ

通信ケーブル※6パワコン間ケーブル(オプション品)

制御通信ケーブル※7※6 通信ケーブル：パワコン間ケーブルを加工、もしくは弊社オプション販売品をご利用ください。
※7 制御通信ケーブル：パワコン変換ケーブルセットを使用して、制御通信用ケーブル（FCPEV φ0.9-1P）を加工してください。

3．パワーコンディショナの施工・設定（１）パワーコンディショナの施工マニュアルに従い、施工を行う。
（２）パワーコンディショナを複数台設置される場合は、パワーコンディショナのアドレススイッチを設定する。
（３）パワーコンディショナのMODBUSスイッチ※8を［OFF］にする。
※8 MODBUSスイッチの呼称は、パワーコンディショナの型式により異なります。
詳しくはご利用のパワーコンディショナの施工マニュアルを確認ください。

4．モバイルパックPSの施工（１）モバイルパックPSの取付穴をΦ6.5～7.0mmのドリルで穴開け加工する。
（２）モバイルパックPSの底面3箇所（電源ケーブル用1箇所、通信ケーブル用2箇所）に穴開け加工する。
（３）モバイルパックPSの底面にPF管コネクタを取付ける。
（４）モバイルパックPSを固定し、コーキング材で固定箇所をコーキングする。
（５）付属のネジキャップを取付穴部分に取付ける。

ネジキャップ

9［mm］
取付穴
図2．取付穴加工図

9．モバイルパックPSの起動確認

5．電源ケーブル・接地線の配線
表3．サーキットプロテクタ・アース端子締付けトルク（１）モバイルパックPSのサーキットプロテクタに締付トルク
電源ケーブルを配線する。
接続先
端子ネジ［N･m］（端子ネジサイズ、締付トルクは表3をご参照ください。）
サーキットプロテクタ
M4ねじ
1.2～1.5（２）モバイルパックPSのアース端子に接地線を配線する。
（D種接地）
アースボルトアース端子
2～2.5（M5×8）（３）電源ケーブル配線用のPF管コネクタをパテ埋めする。

（１） モバイルパックPSのサーキットプロテクタをONにする。
（２） SVセンサのランプ状態が図6の通りであることを確認する。
サーキットプロテクタをONにし、SVセンサの表示LEDランプが図6③の状態になると、SVセンサは正常起動しています。正常起動しない場合は、本紙裏面の「エコめがねサービスヘルプデスク」までご連絡ください。
【注意】• SVセンサの起動中にファームウェアアップデートが自動実施されることがあります。
ファームウェアアップデート中は絶対に電源を切らないでください。SVセンサが故障することがあります。

6．通信ケーブル(パワコン-SVセンサ間)・制御通信ケーブル(パワコン-電力検出ユニット間)の配線①電源投入後６－１ 通信ケーブル（パワコンｰSVセンサ間）（１）パワーコンディショナ － SVセンサ間通信ケーブル加工マニュアルを参考に通信ケーブルを加工する。
（２）通信ケーブル接続用端子台に接続する。
表4．通信ケーブル接続用端子台締付けトルク（端子ネジサイズ、締付トルクは表4をご参照ください。）
端子ネジ締付トルク［N･m］（３）通信ケーブル配線用のPF管コネクタをパテ埋めする。
プラスマイナスナベセムス（M3.5×6.7L）

0.8～1.4

６－２ 制御通信ケーブル（パワコン-電力検出ユニット間）（１）パワコン接続ケーブルセットを使用し、制御通信用ケーブル（FCPEV線）を加工する。
（加工方法・施工方法については、同梱のパワコン変換ケーブルセット施工説明書をご参照ください。）（２）加工した制御通信用ケーブル（FCPEV線）を電力検出ユニットのパワコン通信端子に接続する。
（３）制御通信ケーブル配線用のPF管コネクタをパテ埋めする。

7．接続台数・通信方式の設定（１）接続するパワーコンディショナの台数に合わせて、電力検出ユニットの最大接続台数の設定を行う。
５台まで：DIP-1スイッチ No.3をOFF（デフォルト）
９台まで：DIP-1スイッチ No.3をON（２）電力検出ユニットのRS485通信方式が［独自］になっていることを確認する。
DIP-1スイッチ No.2をOFF（デフォルト）

8．終端抵抗の設定

LTE LEDランプ 表示LEDランプ
LTE LED
LTE LEDランプ

PWR

ST1

ST2表示LEDランプ

図5．SVセンサ ランプ位置②ファームウェアアップデート実施の場合（目安15分～20分）

表5.LTE電波強度ランプ一覧ランプ表示

電波強度

緑点灯

電波レベル4（強）

緑点滅

電波レベル3

赤点灯

電波レベル2赤点滅

電波レベル1消灯

電波レベル0（弱）電波強度がレベル1以下の場合は安定して通信ができません。
モバイルパックPSの設置位置を変更してください。

LTE LED

PWR

ST1

ST2

【パターンA（推奨）】モバイルパックPSが通信経路上の終端に設置されている場合は、SVセンサの終端抵抗設定を有効（DIP-SW2 No.1をON）に設定する。（図3参照）
DIP-SW2

白四角はスイッチの状態

図3．終端抵抗の設定（パターンAの場合）【パターンB】
モバイルパックPSが通信経路上の終端に設置されていない場合は、SVセンサの終端抵抗設定を無効（DIP-SW2 No.1をOFF）に設定する。（図4参照）

LTE LED

PWR

ST1

ST2

図4．終端抵抗の設定（パターンBの場合）

TX RXCOM

図6．SVセンサ起動時のLEDランプ状態（１） 設定用PCとSVセンサの空いているLANポートを、LANケーブルで接続する。
（２） 設定用PCのIPアドレスを設定する。
表6.設定用PC

IPアドレス

設定項目

設定内容

IPアドレス

192.168.1.200

サブネットマスク255.255.255.0（３）ブラウザを開き、電力検出ユニットの画面を表示する。
URL：http://192.168.1.50/（４）電力検出ユニットの取扱説明書に従い、設定を行う。
【注意】• 電力検出ユニットのネットワーク設定は変更しないでください。
設定を変更すると、電力検出ユニットが正しく動作しなくなります。

DIP-SW2

白四角はスイッチの状態

TX RX
COM

③起動完了後10．電力検出ユニットの設定（１）接続パターンにより、SVセンサ及び、パワーコンディショナの終端抵抗を設定する。
【注意】• 出荷状態では、SVセンサの終端抵抗がON状態で設定されています。
パターンAでご使用される場合は、SVセンサの終端抵抗の設定は不要です。

TX RX
COM

LTE ： 消灯
PWR ： 緑点灯
ST1 ： 消灯
ST2 ： 消灯
TX ： 消灯
RX ： 消灯

裏面へ続くLTE ： 消灯
PWR ： 緑点灯
ST1 ： 緑点滅
ST2 ： 赤点滅
TX ： 消灯
RX ： 消灯

LTE ： 電波強度に応じた状態を表示（表5参照）
PWR ： 緑点灯
ST1 ： 消灯
ST2 ： 消灯
TX ： 消灯
RX ： 消灯

11．SVセンサの設定：SVセンサ設定ツール利用

11．SVセンサの設定（つづき）

１１－１ SVセンサ設定ツールの準備（１）SVセンサのDIP-SW1のNo.3がONであることを確認する。
（図7をご参照ください。）（２）インターネット環境に接続したPC、またはスマートフォン・タブレット端末からSVセンサ設定ツールにアクセスする。

https://mc2.eco-megane.jp

DIP-SW1
白四角はスイッチの状態を表しています。

１１－３ PCS設定（１） PCS接続台数をドロップダウンリストから選択する。

図7．DIP-SW1【注意】• SVセンサ設定ツールの詳細な操作手順は「 SVセンサ設定ツール（ブラウザ版）操作マニュアル」※9をご参照ください。
※9エコめがね 販売会社さま向け ダウンロードページよりダウンロードしてご利用ください。

１１－２ ログイン（１）SVセンサ設定ツールの「ご利用いただく前に」が表示されたら、内容を確認し「同意する」ボタンをを押下する。

（２） PCSメーカ、型式をドロップダウンリストから選択する。

（２）ログイン画面が表示されたら、SVセンサ本体に記載されている商品ID（ハイフン無し）、センサーIDを入力し、「ログイン」ボタンを押下する。

【注意】• 「局番」はパワーコンディショナに設定した番号を選択してください。
＜デフォルト値＞
PCS1＝局番1
PCS2＝局番2
︙
PCS9＝局番9【注意】• 商品ID・センサーIDの記載位置は図8の通りです。

商品ID
センサーID図8．商品ID・センサーIDの記載位置（３）PCS設定画面が表示される。

図10. SVセンサ設定ツール画面（PCS設定時）

図9. SVセンサ設定ツール画面（ログイン時）

11．SVセンサの設定（つづき）

11．SVセンサの設定（つづき）

１１－４ SVセンサへの登録（１） 登録内容に誤りがないことを確認し、「登録」ボタンを押下する。

１１－５ 通信テスト（１）通信ケーブルが正しく接続されており、パワーコンディショナが系統連系状態であることを確認する。
（２）「通信テスト実行」ボタンを押下する。

（３）センサ ― サーバ間通信テストが「OK」、各パワーコンディショナの状態が「正常」であることを確認する。

（２） ポップアップ画面が表示されるので、「はい」ボタンを押下する。

正常

10.0kW（４）「閉じる」ボタンを押下する。

（３） 「設定ファイル反映完了」のポップアップ画面が表示されるので「次へ」ボタンを押下する。
その後、通信テスト画面が表示される。

図12. SVセンサ設定ツール画面（通信テスト時）

１１－６ SVセンサランプ状態確認（１）SVセンサのランプ状態が図13の通りであることを確認する。
【注意】• LEDランプが図13と異なる場合は、「エコめがねサービスヘルプデスク」までご連絡ください。

LTELTE LED

PWR

ST1 ST2 TX RX
COM： 電波強度に応じた状態を表示（9項表5参照）
PWR ： 緑点灯
ST1 ： 緑点滅
ST2 ： 消灯
TX： 橙点滅※10
RX： 橙点滅※10※10 接続する機種によっては消灯の場合がございます。

図13．SVセンサ設定完了後の表示LEDランプ状態

以上でSVセンサの設定作業は終了です。
モバイルパックPSの鍵を施錠してください。
図11. SVセンサ設定ツール画面（SVセンサへの登録時）※年末年始・夏季休暇等の当社指定休日は除きます。

〒541-0041

大阪府大阪市中央区北浜2丁目6番18号

淀屋橋スクエア4F