工事店様用

ZMPMC

全 量 買 取 向 け

モバイルパックマルチコネクト＜パワコン接続タイプ＞［太陽光発電遠隔モニタリングサービス］

パワーコンディショナ－SV センサ間
通信ケーブル加工マニュアル
デルタ電子製 パワーコンディショナ及びパワーモニター「PPM R3J」併設用 Ver1.5
SV センサ設定ツール 設定内容
<PCS メーカ> デルタ電子(パワーモニター)<PCS 型式>「RPI-M16A/M20A、RPI M50A_120/M50J」
対象型式：
RPI-M16A
RPI-M20A

RPI M50A_120
RPI M50J
M16S＜注意＞
本マニュアルは、パワーモニター「PPM R3J」を併設してのご利用を前提としております。
パワーモニター「PPM R3J」をご利用されない場合は、「デルタ電子製 パワーコンディショナ用」の加工マニュアルをご参照ください。

注意事項
パワーコンディショナについての詳細な手順は、パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルに従ってください。なお、改訂などによりメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルの内容に変更が生じた場合など、本マニュアルの内容と異なる場合は、パワーコンディショナメーカ側の内容に従って施工してください。
通信ケーブルは、施工者様の責任において作成くださいますようお願いいたします。
誤った方法で施工した場合に、モバイルパック、パワーコンディショナ、その他周辺機器の故障などの異常が生じましても、当社はいっさいの責任を負いかねます。

1.目的
エコめがねモバイルパックマルチコネクト（以下 モバイルパックＭＣ）をご利用いただくにあたって、「パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブル」等の作成・施工手順を記載しています。
モバイルパックＭＣは、利用する通信回線が 3Ｇか 4Ｇかにより手順が異なります。
以下の通りそれぞれ区別して記載しますので、該当の商品の手順をご参照ください。
※

３G 3G ルータ搭載型。商品型式 ZMPMCＤのもの。

３G

４G 4Ｇ通信機能付きＳＶセンサ搭載型。

４G

商品型式 ZMPMCＥ以降のもの。

※商品型式は、商品外装箱に記載されています。
商品型式 ZMPMCE の SV センサは通信機能を有している
ため、ボックス内にルータは搭載されていません。

ZMPMCEZMPMCＤ

2.システム構成
以下に、パワーコンディショナのシステム構成例を記載します。
パワーモニター「PPM R3J」をしない場合は、機器構成、準備物、設定等が異なりますのでご注意ください。
※パワーコンディショナの型式によって接続可能台数が異なります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
https://www.eco-megane.jp/mc_pcs/●パワーモニター「PPM R3J」の併設あり、RPI-M16A 3 台接続時 構成例
モバイルパックＭＣ
終端抵抗：出荷時状態

パワーコンディショナ 1
機器 ID：１
終端抵抗：OFF

パワーコンディショナ 2
機器 ID：2
終端抵抗：OFF

パワーコンディショナ 3
機器 ID：3
終端抵抗：ON

パワーモニター屋外用シールド付き LAN ケーブル

通信ケーブル

通信ケーブル

2通信ケーブル3.パワーモニター－SV センサ間通信ケーブルの作成
3-1.準備部材・工具
パワーモニター－SV センサ間通信ケーブル作成に必要となる部材、工具を以下に記載します。
パワーモニターを併設する/しないで準備いただく部材・工具が異なりますのでご注意ください。
●部材(パワーモニター – SV センサ間通信ケーブル 1 本あたり)
部材名
サイズ・規格
屋外用シールド付き LAN ケーブル
市販品
（カテゴリ 5 以上）

数量
1本

＜参考＞
パワーコンディショナ間通信ケーブル、パワーコンディショナ-パワーモニター間通信ケーブルの部
材について
パワーコンディショナ間の通信ケーブル、パワーコンディショナ-パワーモニター間通信ケーブルに必要な部材については以下に記載します。
パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等もご確認ください。

●工具

部材名

サイズ・規格数量

絶縁ビニルシースケーブル

FCPEV-NC 0.65 ㎜-1P(市販品)(PCS 台数)本

工具名
ニッパー
ペンチ

サイズ・規格-3個数
11

4.ケーブルの取付け方法＜注意＞
機器が運転停止している状態、すべての入力スイッチやブレーカが「OFF」になっている状態で作業を開始してください。
項目 3-1 で準備したケーブルで、モバイルパックＭＣとパワーモニターの LAN ポートを接続してください。
また、パワーコンディショナ間、パワーコンディショナ－パワーモニター間の通信ケーブルについては、別途パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等をご確認の上、接続してください。
モバイルパック MC 内の接続ポートは下表の通りです。
No.

モバイルパック MC 種別

1３G

3G ルータ搭載型

2４G

通信機能付きSV センサ搭載型

商品型式※

接続機器

ポート名

ZMPMCD

3G ルータLAN 2（空きポート）

ZMPMCE 以降

SV センサLAN A（空きポート）※ 商品型式は、商品外装箱に記載されています。
商品型式 ZMPMCE の SV センサは通信機能を有しているため、ボックス内にルータは搭載されていません。

3G ルータ搭載型のモバイルパック MC をご利用の場合は、必ず 3G ルータの LAN ポートとパワーモニターを接続してください。
SV センサと 3G ルータをつないでいる LAN ケーブルは抜かないでください。
●接続イメージ図・3G ルータの LAN ポートに LAN ケーブルをつなぐ場合（ZMPMCD） ３G
3G ルータパワーモニターへ

・SV センサの LAN ポートに LAN ケーブルをつなぐ場合（ZMPMCE 以降） ４G
LAN A LAN B

SV センサパワーモニターへ

44.ケーブルの取付け方法（つづき）●ケーブル取付け全体図（通信ケーブルは電力線と離して敷設することをお勧めします）
・3G ルータ搭載型モバイルパック MC（ZMPMCD） ３G
モバイルパックＭＣ

SV センサと 3G ルータをつないでいる LAN ケーブルは抜かないでください。
パワーモニター
LAN ポート

3G ルータLAN ポート

パワーコンディショナ：16PIN コネクタ
1 2 345…

RS-485 端子台

612345パワーコンディショナ：n6

RS-485 端子台
123456

パワコン間通信ケーブル（別途お客様にてご準備）

屋外用シールド付き LAN ケーブル

●通信機能付き SV センサ搭載型モバイルパック MC（ZMPMCE 以降） ４G
モバイルパックＭＣ
パワーモニターSV センサLAN ポート

LAN ポート

パワーコンディショナ：16PIN コネクタ
1 2 345

RS-485 端子台

6123456パワーコンディショナ：n…

RS-485 端子台
123

パワコン間通信ケーブル（別途お客様にてご準備）

屋外用シールド付き LAN ケーブル

54565.その他
5-1.終端抵抗の設定
パワーコンディショナの整合抵抗を設定してください。
＜注意＞
SV センサの終端抵抗の設定は不要です。
・パワーコンディショナ：通信線上の終端にある 1 台のパワーコンディショナの終端抵抗スイッチを ON に設定してください。それ以外のパワーコンディショナの終端抵抗スイッチは OFF に設定してください。
具体的な終端抵抗の設定方法については、パワーコンディショナの施工・保守マニュアルを参照してください。
●終端抵抗の設定

モバイルパックＭＣ
SV センサパワーモニター終端抵抗
スイッチ OFF

終端抵抗
スイッチ OFF

終端抵抗
スイッチ ON

PCS

PCS

PCS

5-2.Inverter ID(局番)の設定

パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等に従い、パワーコンディショナの Inverter ID(局番)を設定してください。
※Inverter ID(局番)は 1～9 の範囲で設定してください。

65.その他（つづき）
5-3.パワーモニターの通信設定(ネットワーク設定)

パワーモニターの施工・保守マニュアル等に従い、ネットワーク設定作業を実施してください。
●設定手順：ZMPMCD の場合 ３G
1. サービスモードに変更する。
※サービスモードへの変更方法は、パワーモニターの施工・保守マニュアルをご確認ください。
2. サービスモードにて、ネットワーク設定画面を表示させる※「設定」-＞「もっと見る」－＞「通信設定」-＞「ネットワーク設定」の順で選択する。
3. DHCP欄で、「無効」を選択する。
4. IPアドレス欄に「192.168.1.20」を入力する。
5. サブネットマスク欄に「255.255.255.0」を入力する。
6. ゲートウェイIP欄に「192.168.1.1」を入力する。
7. DNS欄に「8.8.8.8」、「8.8.4.4」を入力する。
8. 検索ドメイン欄、ホスト名欄は変更しない。
9. 決定ボタンを押す。
10. サービスモードを解除する。
●設定手順：ZMPMCE 以降の場合 ４G
1. サービスモードに変更する。
※サービスモードへの変更方法は、パワーモニターの施工・保守マニュアルをご確認ください。
2. サービスモードにて、ネットワーク設定画面を表示させる※「設定」-＞「もっと見る」－＞「通信設定」-＞「ネットワーク設定」の順で選択する。
3. DHCP欄で、「無効」を選択する。
4. IPアドレス欄に「192.168.1.20」を入力する。
5. サブネットマスク欄に「255.255.255.0」を入力する。
6. ゲートウェイIP欄に「192.168.1.101」を入力する。
7. DNS欄に「8.8.8.8」、「8.8.4.4」を入力する。
8. 検索ドメイン欄、ホスト名欄は変更しない。
9. 決定ボタンを押す。
10. サービスモードを解除する。

7

販売元株式会社 NTT スマイルエナジー〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2 丁目 6 番 18 号 淀屋橋スクエア 4F
06-6221-1234
お問い合わせ support@nttse.com※年末年始・夏季休暇等の当社指定休日は除きます。