工事店様用

ZMPMC

全 量 買 取 向 け

モバイルパックマルチコネクト＜パワコン接続タイプ＞［太陽光発電遠隔モニタリングサービス］

パワーコンディショナ－SV センサ間
通信ケーブル加工マニュアル
SMA 製 パワーコンディショナ用 Ver1.4
SV センサ設定ツール 設定内容
<PCS メーカ>
SMA(Speedwire/Webconnect)<PCS 型式>「SUNNY BOY/SUNNY TRIPOWER」
対象型式：
SUNNY BOY
3500TL-JP/4500TL-JP/5400TL-JP
5.5-JPSUNNY TRIPOWER
10000TLEE-JP
24500TL-JP/25000TL-JP-30
50-JP-40＜注意＞
本マニュアルは、Speedwire/Webconnect データモジュールが実装されたパワーコンディショナでのご利用を前提としております。モジュールが標準装備されていないパワーコンディショナについては、Speedwire/Webconnect データモジュールを入手の上、設置説明書に従って取り付けを行ってください。

注意事項
パワーコンディショナ、及び Speedwire/Webconnect についての詳細な施工・設定手順は、パワーコンディショナ、及び Speedwire/Webconnect 付属のメーカ取扱説明書、設置説明書に従ってください。なお、改訂などによりメーカ取扱説明書、設置説明書の内容に変更が生じた場合など、本マニュアルの内容と異なる場合は、メーカ側の内容に従って施工してください。
誤った方法で施工・設定を行った場合に、モバイルパック、パワーコンディショナ及び周辺機器の故障や異常が生じましても、当社はいっさいの責任を負いかねます。

1.目的
エコめがねモバイルパックマルチコネクト（以下 モバイルパックＭＣ）をご利用いただくにあたって、施工・設定いただく手順を記載しています。
モバイルパックＭＣは、利用する通信回線が 3Ｇか 4Ｇかにより手順が異なります。
以下の通りそれぞれ区別して記載しますので、該当の商品の手順をご参照ください。
※

３G 3G ルータ搭載型。商品型式 ZMPMCＤのもの。
４G 4Ｇ通信機能付きＳＶセンサ搭載型。

３G４G

商品型式 ZMPMCＥ以降のもの。

※商品型式は、商品外装箱に記載されています。
商品型式 ZMPMCE の SV センサは通信機能を有しているため、ボックス内にルータは搭載されていません。

ZMPMCEZMPMCＤ

2.システム構成
以下に、パワーコンディショナのシステム構成例を記載します。
※パワ―コンディショナについては、Speedwire/Webconnect が実装されている前提で記載しております。
※パワーコンディショナの型式によって接続可能台数が異なります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
https://www.eco-megane.jp/mc_pcs/●SUNNY BOY 5400TL-JP 9 台接続時 構成例
モバイルパックＭＣ

パワーコンディショナ 1
ユニット ID：3

屋外用シールド
ネットワークケーブル

パワーコンディショナ 2ユニット ID：4

屋外用シールド
ネットワークケーブル

2

屋外用シールド
ネットワークケーブル

パワーコンディショナ 9ユニット ID：11

3.PCS－SV センサ間通信ケーブルの用意
3-1.準備部材●部材(PCS－SV センサ間通信ケーブル用)
部材名
屋外用シールドネットワークケーブル※サイズ・規格
シールド付き、カテゴリ 5 以上
(カテゴリ 7 は不可)、
ストレート

数量1本

●設定作業用 PC
設定作業用に LAN ポート付きのノート PC が 1 台必要になります。
また、SMA の WEB サイトからソフトウェア「SUNNY EXPLORER」を入手し、事前に設定作業用 PC にインストールしてください。
＜参考＞
パワーコンディショナ間通信ケーブルの部材について
パワーコンディショナ間の通信ケーブルとして必要な部材については以下に記載します。
パワーコンディショナ、及び Speedwire/Webconnect 付属のメーカ取扱説明書、設置説明書等もご確認ください。
部材名
屋外用シールドネットワークケーブル※

サイズ・規格数量
シールド付き、カテゴリ 5 以上
(PCS 台数)本
(カテゴリ 7 は不可)、
ストレート※パワ―コンディショナメーカの推奨ケーブルとして、SMA COMCAB-OUT(屋外用)があります。
詳しくは、メーカの取扱説明書、設置説明書、技術資料をご参照ください。

34.パワーコンディショナの設定
設定作業用 PC を使用して、以下の項目を設定します。
・ユニット ID
・TCP サーバの設定
・Speedwire のネットワーク設定
●設定手順
1.

パワ―コンディショナが始動していることを確認する。

2.

設定作業用 PC と設定対象であるパワ―コンディショナの Speedwire/Webconnect データモジュールをネットワークケーブルで接続する。その際、必ず作業用 PC と設定対象のデータモジュールが 1 対 1 で接続された状態にする。

3.

設定作業用 PC にて、「SUNNY EXPLORER」を起動する。

4.

「新規の太陽光発電システムを作成」を選択した状態で、「次へ」を押す。

5.

通信方式にて、「Speedwire」を選択し、「次へ」を押す。

6.

ユーザグループにて「施工者」を選択し、パスワードを入力後、「次へ」を押す。
※初期状態では、施工者のパスワードは「1111」で設定されています。

7.

対象のパワーコンディショナのアイコンをクリックする。

8.

「設定」タブ→「外部通信」項目を選択し、「編集画面」ボタンを押す。

9.

ユニット ID を設定する。
※3～11 の範囲で、パワーコンディショナ毎に重複しないように設定する。

10. TCP サーバを「はい」に設定し、保存する。
（次ページへ続く）

4

4.パワーコンディショナの設定（つづき）
11. 「プラント通信」の項目を選択後、各項目を以下で設定し、保存ボタンを押す。
・設定項目：ZMPMCD の場合 ３G自動構成がオン：
いいえ
DNS サーバの IP： 192.168.1.1
ゲートウェイの IP： 192.168.1.1
IP アドレス：
192.168.1.21 ～ 192.168.1.29 の範囲で設定[例]
ユニット ID が 3 の場合、192.168.1.23、ユニット ID が 4 の場合、192.168.1.24、…
ユニット ID が 10 の場合、192.168.1.30
ユニット ID が 11 の場合、192.168.1.31
サブネットマスク： 255.255.255.0

・設定項目：ZMPMCE 以降の場合 ４G
自動構成がオン：いいえ
DNS サーバの IP： 192.168.1.101
ゲートウェイの IP： 192.168.1.101
IP アドレス：
192.168.1.21 ～ 192.168.1.29 の範囲で設定[例]
ユニット ID が 3 の場合、192.168.1.23、ユニット ID が 4 の場合、192.168.1.24、…
ユニット ID が 10 の場合、192.168.1.30
ユニット ID が 11 の場合、192.168.1.31
サブネットマスク： 255.255.255.0

12. 各パワ―コンディショナに対して設定手順 1～11 を繰り返し、すべてのパワーコンディショナの設定を完了する。

55.ケーブルの取付け方法<注意>
機器が運転停止している状態、すべての入力スイッチやブレーカが「OFF」になっている状態で作業を開始してください。
項目 3-1 で準備したケーブルで、モバイルパックＭＣとパワーコンディショナのSpeedwire/Webconnect データモジュール間を接続してください。また、パワーコンディショナ間についても Speedwire/Webconnect データモジュール間を準備したケーブルで接続してください。
モバイルパック MC 内の接続ポートは下表の通りです。
No.

モバイルパック MC 種別

1３G

3G ルータ搭載型

2４G

通信機能付きSV センサ搭載型

商品型式※

接続機器

ポート名

ZMPMCD

3G ルータLAN 2（空きポート）

ZMPMCE 以降

SV センサLAN A（空きポート）※ 商品型式は、商品外装箱に記載されています。
商品型式 ZMPMCE の SV センサは通信機能を有しているため、ボックス内にルータは搭載されていません。

3G ルータ搭載型のモバイルパック MC をご利用の場合は、必ず 3G ルータの LAN ポートとパワーコンディショナの Speedwire/Webconnect データモジュールを接続してください。
SV センサと 3G ルータをつないでいる LAN ケーブルは抜かないでください。
●接続イメージ図・3G ルータの LAN ポートに LAN ケーブルをつなぐ場合（ZMPMCD） ３G
3G ルータパワーコンディショナの Speedwire/Webconnect データモジュールへ

・SV センサの LAN ポートに LAN ケーブルをつなぐ場合（ZMPMCE 以降） ４G
LAN A LAN B

SV センサパワーコンディショナの Speedwire/Webconnect データモジュールへ65.ケーブルの取付け方法（つづき）●ケーブル取付け全体図（通信ケーブルは電力線と離して敷設することをお勧めします）

・3G ルータ搭載型モバイルパック MC（ZMPMCD） ３G
SV センサと 3G ルータをつないでいる LAN ケーブルは抜かないでください。
モバイルパックＭＣ

3G ルータLAN ポート

パワーコンディショナ：3

パワーコンディショナ：4

パワーコンディショナ：nSpeedwire/
Webconnect
データモジュール

Speedwire/
Webconnect
データモジュール

Speedwire/
Webconnect
データモジュール

…

屋外用シールドネットワークケーブル

・通信機能付き SV センサ搭載型モバイルパック MC（ZMPMCE 以降） ４G
モバイルパックＭＣ

SV センサLAN ポート

パワーコンディショナ：3

パワーコンディショナ：4

パワーコンディショナ：nSpeedwire/
Webconnect
データモジュールSpeedwire/
Webconnect
データモジュール

Speedwire/
Webconnect
データモジュール

…

屋外用シールドネットワークケーブル

7販売元
株式会社 NTT スマイルエナジー〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2 丁目 6 番 18 号 淀屋橋スクエア 4F
06-6221-1234
お問い合わせ support@nttse.com※年末年始・夏季休暇等の当社指定休日は除きます。