工事店様用ZMPMC

全 量 買 取 向 け

モバイルパックマルチコネクト＜パワコン接続タイプ＞［太陽光発電遠隔モニタリングサービス］

パワーコンディショナ－SV センサ間通信ケーブル加工マニュアル
パナソニック製
産業用パワーコンディショナ用 A

Ver1.3

SV センサ設定ツール 設定内容
<PCS メーカ> パナソニック三相(RS-485)<PCS 型式> 「VBPCT□□A2、VBPCT□□A3」
対象型式：
VBPCT99A2
VBPCTA0A2VBPCT99A3※
VBPCTA0A3※《注意》
本マニュアルは、パワーコンディショナの RS-485 通信を使用する場合が対象となっています。
※の型式にて Modbus 通信を使用する場合は、『パワーコンディショナ－SV センサ間 通信ケーブル
加工マニュアル パナソニック製 産業用パワーコンディショナ用 B』をご参照ください。

注意事項
パワーコンディショナについての詳細な手順は、パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルに従ってください。なお、改訂などによりメーカ取扱説明書、施工・保守マ
ニュアルの内容に変更が生じた場合など、本マニュアルの内容と異なる場合は、パワーコンディショナメーカ側の内容に従って施工してください。
通信ケーブルは、施工者様の責任において作成くださいますようお願いいたします。
誤った方法で施工した場合に、モバイルパック、パワーコンディショナ、その他周辺機器の故障などの異常が生じましても、当社はいっさいの責任を負いかねます。

1.目的
エコめがねモバイルパックマルチコネクト（以下 モバイルパックＭＣ）をご利用いただくにあたって、「パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブル」の作成・施工手順を記載しています。

2.システム構成
以下に、パワーコンディショナ 4 台接続の場合のシステム構成例を記載します。
※型式によって接続可能台数が異なります。詳しくは当社 HP をご確認ください。
https://partner.eco-megane.jp/mc_pcs.html

モバイルパックＭＣ
終端抵抗：ON(出荷時状態)

パワーコンディショナ 1
アドレス：１
終端抵抗：OFF

パワーコンディショナ 2
アドレス：2
終端抵抗：OFF

通信ケーブル2

パワーコンディショナ 4
アドレス：4
終端抵抗：ON3.パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブルの作成
3-1.準備部材・工具

パワーコンディショナ－SV センサ間通信ケーブル作成に必要となる部材、工具を以下に記載します。

●部材(パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブル 1 本あたり)
部材名

サイズ・規格数量
穴径 M33個※
丸型圧着端子（絶縁スリーブ付）
穴径 M3.52個
穴径 M51個
最大電線径 2.0 ㎜ 2
シールド付きツイストペアケーブル
選択例：
1本
KPEV-S 1.25 ㎟ - 2P
絶縁テープ
任意の長さ
※丸型圧着端子 適合サイズ（モバイルパック MC 通信線端子台側）

単位[mm]＜参考＞パワーコンディショナ間 通信ケーブルの部材について

複数のパワーコンディショナ間を接続する通信ケーブルについて、必要な部材を以下に記載します。パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルを確認の上、市販品を入手・加工してください。
用途
部材名
サイズ・規格数量
2
最大電線径 2.0 ㎜
シールド付きツイストペア選択例：（PCS 台数 - １）本ケーブル
通信
KPEV-S 1.25 ㎟ - 2P
ケーブル
丸型圧着端子ケーブル 1 本あたり
穴径 M3（絶縁スリーブ付）
6個

●工具

工具名
ニッパー
ペンチ
プラスドライバー
トルクドライバー
圧着工具

サイズ・規格
圧着端子サイズに適合するもの

3個数
11111

3-2.パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブルの加工●ケーブル加工方法

パワーコンディショナ - SVセンサ間の距離に応じた長さのシールド付きツイストペアケーブ
ルを用意し、信号線およびシールド線の端に、丸型端子を圧着してください。
パワーコンディショナ側SV センサ側
丸型圧着端子：穴径 M3.5（絶縁スリーブ付き）

シールド付きツイストペアケーブル

シールド線他の電圧線と接触しないよう絶縁処理を施してください。

丸型圧着端子：穴径 M５（絶縁スリーブ付き）

4

丸型圧着端子：穴径 M3（絶縁スリーブ付き）

4.通信ケーブルの取付け方法<注意>機器が運転停止している状態、すべての入力スイッチやブレーカが「OFF」になっている状態で作業を開始してください。
手順 3-2 で加工したケーブルで、モバイルパックＭＣのアース端子・通信線端子台と、パワーコンディショナの通信/入出力接点端子台（ＴＢ４）の「RS-485」間を接続してください。また、パワーコンディショナ間の通信ケーブルについては、別途パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアル等をご確認の上、接続してください。
※パワーコンディショナの通信/入出力接点端子台（ＴＢ４）には RS-485 と Modbus の 2 種類があります。RS-485 の端子に接続してください。

●ケーブル取付け全体図
モバイルパックＭＣ
アース端子
（下段）
通信線端子台

パワーコンディショナ：2

パワーコンディショナ：n

通信/入出力接点端子台（ＴＢ４）

通信/入出力接点端子台（ＴＢ４）

通信/入出力接点端子台（ＴＢ４）

RS-485S+

TX+

パワーコンディショナ：1

S-RS-485(渡り)SHELD S+

S-SHIELD

RS-485S+S-RS-485(渡り)SHELD S+S-RS-485(渡り)SHIELD

S+S-TX

手順 3-2 で加工したシールド付きツイストペアケーブル※通信ケーブルは電力線と離して敷設することをお勧めいたします。

パワコン間通信用シールド付きツイストペアケーブル※別途お客様にてご準備●パワーコンディショナ-SV センサ間通信ケーブル取付け部分図
モバイルパックＭＣ
アース端子
締付トルク：2.0～2.5N･m×
下段

×

シールド線
他の電圧線と接触しないよう絶縁処理を施してください。

シールド線をアース端子の下段に接地線と一緒に共締めしてください。

× ×

× ×

締付トルク：0.8～1.4N･m
モバイルパックＭＣ
通信端子台

RS-485締付トルク：0.5～0.6N･ｍ×

SHELD

×S＋×

S-

ツイストペア線

TX+ TX- RX+ RX- SG×

パワーコンディショナ
通信/入出力接点端子台（ＴＢ４）

丸型圧着端子
（絶縁スリーブ付き）：穴径 M5丸型圧着端子（絶縁スリーブ付き）：穴径 M3.5

丸型圧着端子
（絶縁スリーブ付き）：穴径 M3

シールド付きツイストペアケーブル

5SHIELD●結線対応表
モバイルパックＭＣ 通信端子台

パワーコンディショナ 制御(通信)信号端子

信号名

端子名称

信号名

TX+

RS-485S+

TX-

RS-485S-

モバイルパックＭＣ アース端子

パワーコンディショナ 制御(通信)信号端子

接続場所

端子名称

信号名

下段ネジ

RS-485SHIELD

5.その他
5-1.終端抵抗の設定
複数のパワーコンディショナを設置する場合は、パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルに従い、パワーコンディショナ間を同期ケーブルで接続してください。

5-2.終端抵抗の設定
接続パターンにより、SVセンサおよびパワーコンディショナの終端抵抗を設定してください。
＜注意＞出荷状態では、SVセンサの終端抵抗はON状態で設定されています。
パターンAでご使用される場合は、SVセンサの終端抵抗の設定は不要です。

【パターンA（推奨）】モバイルパックMCが通信経路上の終端に設置されている場合
・モバイルパックMC
SV センサの終端抵抗設定を有効（DIP-SW2 No.1 を ON）に設定してください。
・パワーコンディショナ
終端にある 1 つのパワーコンディショナの終端抵抗スイッチ S802(RS-485 用)を「ON」にしてください。
それ以外のパワーコンディショナは、終端抵抗スイッチ S802(RS-485 用)を「OFF」にしてください。
※パワーコンディショナの終端抵抗スイッチには S801(Modbus 用)と S802(RS-485 用)の 2種類があります。S802(RS-485 用)のスイッチを操作してください。
※具体的な設定方法については、パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等を参照してください。
・終端抵抗の設定例（パターンAの場合）
終端抵抗 ON
モバイルパックＭＣ
SV センサ

終端抵抗 OFF

終端抵抗 OFF

終端抵抗 ON

PCS

PCS

PCS

終端抵抗スイッチ

S802(RS-485 用)

ＤＩＰ－ＳＷ2(下段)※SW の状態を白の四角で表しています。

6

終端抵抗スイッチ

S802(RS-485 用)

終端抵抗スイッチ

S802(RS-485 用)【パターンB】モバイルパックMCが通信経路上の終端に設置されていない場合
・モバイルパックMC
SV センサの終端抵抗設定を無効（DIP-SW2 No.1 を OFF）に設定してください。
・パワーコンディショナ
通信線上の終端にある 2 台のパワーコンディショナの終端抵抗スイッチ S802(RS-485 用)をON に設定してください。
それ以外のパワーコンディショナについては、終端抵抗スイッチ S802(RS-485 用)を OFF に設定してください。
※パワーコンディショナの終端抵抗スイッチには S801(Modbus 用)と S802(RS-485 用)の 2種類があります。S802(RS-485 用)のスイッチを操作してください。
※具体的な設定方法については、パワーコンディショナの施工・保守マニュアル等を参照してください。
・終端抵抗の設定例（パターンBの場合）
終端抵抗 ON

終端抵抗 OFF

終端抵抗 OFF

PCS

PCS

終端抵抗スイッチ

終端抵抗スイッチ

S802(RS-485 用)

S802(RS-485 用)

モバイルパックＭＣSV センサ

終端抵抗 ON

PCS
終端抵抗スイッチ

S802(RS-485 用)

ＤＩＰ－ＳＷ2 (下段)

※SW の状態を白の四角で表しています。

5-3.アドレス(局番)の設定

複数台同時使用する場合は、パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルに従い、パワーコンディショナのアドレス(局番)を設定してください。
<注意>アドレス(局番)は1～9の範囲で重複しないよう設定してください。

7

販売元
株式会社 NTT スマイルエナジー〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2 丁目 6 番 18 号 淀屋橋スクエア 4F
06-6221-1234
お問い合わせ support@nttse.com※年末年始・夏季休暇等の当社指定休日は除きます。