1 特長・仕様
1各種樹脂管工法の特長

1-1 各種樹脂管工法の特長

特長・仕様

1 サヤ管ヘッダー工法
給湯器やパイプシャフト等の周辺にヘッダーを設け、ヘッダーから各給水栓までサヤ管を敷設し、その中に後から樹脂管を通管する工法です。サヤ管ヘッダー工法の配管設計は P14〜P182、施工手順は P19〜P62をご覧下さい。

注意事項

3配管設計
サヤ管ヘッダー工法
施工手順

45ヘッダー工法
施工手順

サヤ管ヘッダー工法の施工例

特長

6
先分岐工法
施工手順

①更新が容易
サヤ管内に樹脂管を通管するため、万が一の補修やメンテナンス等で配管の更新が必要な場合でも、樹脂管の取替えが容易にできます。

②施工中の釘打ちによる漏水の低減

水圧検査方法例78

内装工事後に樹脂管を通管するため、釘打ちによる漏水を避けることができます。また、サヤ管が樹脂管の保護管の役目をするため、直接樹脂管を傷めるトラブルを大幅に低減させます。

③配管の接続数の減少によるトラブルの低減
ヘッダー部と給水栓以外に接続箇所がないため、漏水の発生を大幅に低減させます。

④吐水機能の向上

特記事項

予め吐水量に合わせて配管口径を設定しておけば、水栓同時使用時の流量変動は小さく、バランスの良い流量を提供できます。

○BL認定 認定番号：BLPI011621

9

BL部品は、一般財団法人ベターリビングが優良住宅部品認定規定に基づいて認定した、品質、性能、アフ参考資料

ターサービス等に優れた住宅部品です。ダブルロック給水・給湯配管システムのサヤ管ヘッダー工法は、「オンダ配管システム」の名称でBL認定されています。
BL部品には、製造及び施工の瑕疵に対する保障責任保険・賠償責任保険が付保されています。
BL認定システムをご希望の際は、当社にご相談下さい。

3

1

2 ヘッダー工法

特長・仕様

給湯器やパイプシャフト等の周辺にヘッダーを設け、ヘッダーから各給水栓まで直接配管する工法です。樹脂管更新を考えない分、サヤ管ヘッダー工法より簡略した部材で構成することができます。
ヘッダー工法の配管設計はP14〜P17、施工手順は P63〜P89をご覧下さい。
特長2注意事項①配管の接続数の減少によるトラブルの低減
ヘッダー部と給水栓以外に接続箇所がないため、漏水の発生を大幅に低減させます。

3
配管設計②吐水機能の向上
予め吐水量に合わせて配管口径を設定しておけば、水栓同時使用時の流量変動は小さく、バランスの良い流量を提供できます。

樹脂管を発泡被覆した、被覆樹脂管を使用すれば断熱効果が得られます。さらに施工
ヘッダー工法の施工例

性においても直接樹脂管を傷めるトラブル

3 先分岐工法
チーズソケットや異径チーズソケット等を給水・給湯する場所に応じて使用し、在来工法を樹脂管に変更した工法です。

6
先分岐工法
施工手順

使用部材が少なく、施工が簡単にできます。
先分岐工法の配管設計は P15〜P17

5ヘッダー工法
施工手順を大幅に低減できます。

サヤ管ヘッダー工法
施工手順③保温性の向上

4、施工手順は P90〜P104 をご覧下さい。
特長

7

水圧検査方法例①保温性の向上
樹脂管を発泡被覆した、被覆樹脂管を使用すれば断熱効果が得られます。さらに施工性においても直接樹脂管を傷めるトラブルを大幅に低減できます。

②あらゆるシチュエーションに対応

8特記事項

多彩な配管ソケットでどんな従来工法にも対応できます。

③経済性
部材が少なくて済むので、経済的です。

9参考資料

先分岐工法の施工例

4

1 特長・仕様
1ダブルロックジョイントの特長

1-2 ダブルロックジョイントの特長

特長・仕様

1 ダブルロックジョイントの特長① 樹脂管をワンタッチで接続できる継手です。従来のように樹脂管を継手に挿入後ナットを締付ける面倒な作業が必要ありません。

2② 架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用できます。

注意事項

回転自在

③ 給水・給湯・暖房・融雪・追焚き配管など幅広く使用できます。

樹脂管を継手に挿入した後でも、継手が自由に回転するので継手のねじ込みがラクラクです。

3
配管設計

ダブルロック構造
樹脂管を固定するロックリングを２枚にすることで十分な強度を確保し、さらにスムーズな挿入を可能にしました。

ダブルシール構造

サヤ管ヘッダー工法
施工手順

4

外部漏れに対して２ヵ所でシールさせていますので安心して使用できます。
また、外径シール構造で流路径が広く、流量を確保できます。

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管
JIS規格寸法の架橋ポリエチレン管、ポリブテン管どちらの管種にも対応します。

5
ヘッダー工法施工手順

6

ワンタッチ接続
樹脂管にインコアを差込み、継手に挿入するだけです。
インコアの長さが挿入の目印になります。

2 ダブルロックジョイントP（樹脂製）の特長
ダブルロックジョイントの樹脂製シリーズです。耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いＰＰＳ特殊グレードを採用

先分岐工法
施工手順

しています。

回転自在

ステンレスカバーで耐久性UPキャップの外周にステンレスカバーを装着し、耐久性をUPさせました。

水圧検査方法例7

外径シールで流量確保
チーズソケット等、先分岐工法に最適です。

樹脂製で軽量取扱いが容易です。

8
特記事項

インコア一体化

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管
JIS規格寸法の架橋ポリエチレン管、ポリブテン管どちらの管種にも対応します。

ダブルロック構造9
参考資料

ロックリングと割リングの2重ロック構造です。

ワンタッチ接続
挿入深さはダブルロックジョイントと同じです。

5

インコアと本体を一体化し、樹脂管にインコアを差込む手間が省けます。

1 特長・仕様

ダブルロックジョイントの仕様・各種樹脂管の適用
11-3 ダブルロックジョイントの仕様

特長・仕様

ダブルロックジョイント及びダブルロックジョイントＰの仕様、用途は以下の通りです。

1 仕様

2 用途

下記はダブルロックジョイント標準仕様のため、実使用に冷温水・不凍液用の継手ですので灯油等の油類には使用おいての流体圧力と流体温度は、各製品の仕様及び樹脂できません。

2

継手・ヘッダー
1.75MPa-20℃～95℃

最高許容圧力使用温度範囲

用途
給水・給湯暖房・融雪

ボールバルブ1.0MPa-20℃～95℃

注意事項

管の使用温度別最高使用圧力（P9）を確認して下さい。
使用流体
冷温水
不凍液

3
配管設計

1-4 各種樹脂管の適用
樹脂管呼び径の表示

10A
−

呼び径
管種

品番区分
適用

13A
−
共用

架橋ポリエチレン管 PN15 M種
水道用架橋ポリエチレン管 M種
ポリブテン管 J種

●
●
●

●
●
●

16AAPEX●

20ACPB

APEX
●

25A
APEX●
●CPB

●

●

品番の見方

樹脂管適用区別W P J SF 1 A - 13 16 C - S - 2P

無：10A、13A

ダブルロック

A：16A、20A、

PEX

25A
C：16A、20A

PB

架橋ポリエチレン管 PN15 M種
水道用架橋ポリエチレン管 M種
ポリブテン管 J種
架橋ポリエチレン管 PN15 M種
水道用架橋ポリエチレン管M種（25Aのみ）
ポリブテン管 J種

樹脂管適用表水道用架橋ポリエチレン管（JIS K 6787−2013）

呼呼種類±0.15

内径肉厚±0.25±0.2

φ131.6φ 9.8
φ13 ±0.15
1.9 ±0.3±0.25±0.15
φ172.1 ±0.2
φ12.8±0.15
φ172.4 ±0.3±0.25±0.15
φ21.5
2.65 ±0.25
φ16.2
φ21.5±0.15
2.95 ±0.35±0.3±0.15
φ273.25 ±0.25
φ20.5±0.15
φ273.55 ±0.35±0.15±0.35
φ34
4.0 ±0.3
φ26±0.15
φ34
4.3 ±0.4

使用の可否
○×
○
×
○（A）
×○（A）
×
○（A）
×

ポリブテン管(JIS K 6778−2016)
種類

10131620J種
J種
J種
J種

外径φ13φ17φ22φ27

内径

φ 9.8 ±0.25
φ12.8 ±0.25±0.15
φ16.8 ±0.25±0.15
φ21.2 ±0.3±0.15±0.15

肉厚1.62.12.62.9±0.2±0.2±0.2±0.2

使用の可否

1325M種
E種
M種
E種
M種
E種

外径φ13φ13φ17φ17φ34φ34±0.15

内径肉厚

1.61.9±0.15
φ12.8 ±0.25 2.1±0.152.4±0.15
φ26 ±0.35 4.0±0.154.3±0.15

φ 9.8±0.25±0.2±0.3±0.2±0.3±0.3±0.4

使用の可否○×○×○×89
参考資料

呼10種類

特記事項

PN15 M種
PN15 E種
PN15 M種
13PN15 E種
PN15 M種
16PN15 E種
PN15 M種
20PN15 E種
PN15 M種
25PN15 E種

10外径7水圧検査方法例

架橋ポリエチレン管（JIS K 6769−2013）

6
先分岐工法
施工手順

Ｓ：水協
ねじ13： 樹脂管呼び径
1セット
認証登録品 2個入20：25：1
Ｊ：JIS製品認証品
Ｊ：ジョイント S：10mm 樹脂管適用区別 樹脂管呼び径
材質区別
Ｌ：エルボ
保温材セット （右表）
無：C3604、C3771、樹脂（PPS）
Ｔ：チーズ
SF：5mm
Ｃ：CAC406（C）
Ｘ：クロス
保温材付
分類

樹脂（プラスチック）

共用

5ヘッダー工法
施工手順

16A・20Aは樹脂管の種類により品番をA、Cの2つに区別しています。適用する製品をご使用下さい。

サヤ管ヘッダー工法
施工手順

4

架橋ポリエチレン管、ポリブテン管に使用できます。

○○
○（C）
○（C）

6

1 特長・仕様
1

ダブルロックジョイント接続手順

1-5 ダブルロックジョイント接続手順

特長・仕様

2

1 樹脂管切断

4 インコア挿入

樹脂管の外面にキズが無いことを確認し、管軸に直角になるように切断して下さい。

注意事項

カッターナイフでの切断は不可です。
※ 2mm以上の斜め切断やのこ歯、必ず市販のパイプカッター又はダブルロックジョイントパイプカッター（P128掲載）をご使用下さい。

インコアを樹脂管に差込みます。
（根元まで完全に押し込んで下さい。)
指で差込みづらい場合は、木ハンマーで圧入して下さい。
インコアは樹脂管の変形を矯正し、長期間シール性を維持する役割がありますので必ず差込んで下さい。

2 インコア取出し

3
配管設計

継手に貼られたシールをはがし、インコアを取出します。
（インコアは逆向きに入っています。)

4

継手

シール

サヤ管ヘッダー工法
施工手順

3 挿入深さマーキング

5ａ※ 漏水事故防止のため、必ず ａ 〜 d のいずれかの方法で挿入深さをマーキングして下さい。
マーキング位置

ヘッダー工法
施工手順

シールｂ

切断位置

確認線

6
先分岐工法
施工手順

挿入深さｃ

専用マーカー

目印くん

樹脂管

水圧検査方法例

78

挿入完了

インコアｄ10A
13A

専用マーカー

はがしたシールをインコア挿入部の長さに合わせ、樹脂管に貼り付けます。又は専用マーカー(P128掲載)で樹脂管にマーキングします。

5 樹脂管挿入
継手内面・樹脂管外面の異物付着やキズなど異常の無い事を確認し、樹脂管を継手に真っ直ぐ押し込みます。
シールの平面（赤線等）又はマーキングの位置が継手の端面まで入ると正しい施工です。
異物・キズ等が無いか確認
カッターキズ

真っ直ぐ挿入あらかじめ樹脂管に目印がマーキングされているカポリパイプW、又は当社ポリブテン管を使用します。

マーキングの位置が簡単に分かる目と専用マーカー
印くん（P 128 掲載）でマーキングします。

斜め切断

挿入不足

※2㎜以上の斜め切断はインコアのラインで判定できます。
接続手順1の樹脂管切断からやり直して下さい。

汚れ・スリキズ

挿入完了

挿入不足

斜め挿入

6 挿入確認シール又はマーキングの位置で挿入深さを確認します。
樹脂管を引っ張り、抜けないかを確認します。樹脂管を少し回転させ継手となじませます。挿入深さ確認のため、シールは貼り付けたままにして下さい。

ダブルロックジョイントパイプカッター（P128掲載）と専用マーカーでマーキングします。

注意特記事項9
参考資料

7

・ 樹脂管の接続は最後までしっかり押し込んで下さい。不完全な接続は漏水の原因になります。
・ 継手に挿入する樹脂管は真っ直ぐに矯正して下さい。曲がった状態では挿入が固くなり、挿入不足の原因となります。
・ 樹脂管は継手に対して真っ直ぐに挿入して下さい。斜め挿入では挿入が固くなり、挿入不足の原因となります。
・ 継手は分解せず施工して下さい。やむをえず継手を分解された場合は、下記の手順で再組付を行って下さい。
① 部品点数を確認して下さい。写真の通り5点です。
② 「本体」に「ロックリング」+「スペーサー」+「ロックリング」の順で挿入します。
「ロックリング」の向きは写真の通りです。
③ 「押輪」を工具を用いて 15 N・m以上（ 15 cmのスパナで10kgfの力を加える）でしっかり締付けて下さい。
※再組付によるトラブルは責任を負いかねます。

スペーサー

押輪ロックリング (2枚)本体 (オーリング2本含む)

1 特長・仕様

ダブルロックジョイントP接続手順
11-6 ダブルロックジョイントＰ接続手順

特長・仕様

1 樹脂管切断

5 樹脂管挿入樹脂管の外面にキズが無いことを確認し、管軸に直角になるように切断して下さい。

2

挿入は下記のように3STEPで行います。
異物・キズ等が無いか確認

注意事項

カッターナイフでの切断は不可です。
※ 2mm以上の斜め切断やのこ歯、必ず市販のパイプカッター又はダブルロックジョイントパイプカッター（P128掲載）をご使用下さい。

継手内面・樹脂管外面の異物付着やキズなど異常の無い事を確認し、樹脂管を継手に真っ直ぐ押し込みます。シールの平面（赤線等）又はマーキングの位置が継手の端面まで入ると正しい施工です。

挿入完了

2 樹脂管面取り（25Aのみ）3
真っ直ぐ挿入配管設計

面取り工具で樹脂管を切断した時のつぶれを矯正し、面取りすることで樹脂管の挿入力を軽減します。

挿入不足

約5mm
カッターキズ汚れ・スリキズ

面取り工具

STEP1

3 挿入ゲージ取出し

樹脂管接続口から挿入ゲージとシールを取出します。

挿入深さ

STEP2

オーリング
樹脂管ガイド

挿入ゲージ

挿入目印

※ 漏水事故防止のため、必ず ａ 〜 d のいずれかの方法で挿入深さをマーキングして下さい。

確認線

挿入深さ
目印くん

樹脂管ｄ10A
13A

専用マーカー

マーキングの位置が簡単に分かる
目印くん（P128掲載）と専用マーカーでマーキングします。
ダブルロックジョイントパイプカッター（P128掲載）と専用マーカーでマーキングします。

・ 継手は分解せず施工して下さい。

7

樹脂管の挿入深さ (ダブルロックジョイント、ダブルロックジョイントP共通）
10A・13A
32mm

16A
34mm

20A
40mm

25A
43mm

8

挿入力（ダブルロックジョイントＰ）
STEP1

STEP 2

STEP3

高い

低い

挿入力
中ロックリングに当たります。

オーリングに当たります。

挿入力
低（ｍｍ）
挿入深さ
10A・13A
16A
20A
25A

挿入力挿入完了です。
高13131419181922289
参考資料

・ 樹脂管は継手に対して真っ直ぐに挿入して下さい。
斜め挿入では挿入が固くなり、挿入不足の原因となります。

シール又はマーキングの位置で挿入深さを確認します。
樹脂管を引っ張り、抜けないかを確認します。樹脂管を少し回転させ継手となじませます。挿入深さ確認のため、シールは貼り付けたままにして下さい。

挿入力

・ 樹脂管の接続は最後までしっかり押し込んで下さい。
不完全な接続は漏水の原因になります。
・ 継手に挿入する樹脂管は真っ直ぐに矯正して下さい。
曲がった状態では挿入が固くなり、挿入不足の原因となります。

6

6 挿入確認

特記事項

注意5

水圧検査方法例

ｃ 専用マーカー

あらかじめ樹脂管に目印がマーキングされているカポリパイプW、又は当社ポリブテン管を使用します。

挿入深さ

挿入目印まで挿入更に押し込んでオーリングを通り越し、挿入目印が継手端面にくるまで確実に挿入して下さい。

4

先分岐工法
施工手順

ｂ 切断位置挿 入 ゲ ージを 樹 脂 管に合 わ せ 、シールを貼り付けます。又は専用マーカー（P 128 掲載）で樹脂管にマーキングします。

挿入代の約半分でオーリングに当たります。

継手端面

4 挿入深さマーキング

シール

オーリングまで挿入

挿入深さ

STEP3ａ 挿入深さ

樹脂管を継手に真っ直ぐにのぞませるとロックリングに当たります。

ヘッダー工法
施工手順

シール

継手

ロックリングまで挿入

ロックリング

サヤ管ヘッダー工法
施工手順※ダブルロックジョイントP 25Aのみ適用で323440438