工事店様用

ZMPMCD

全 量 買 取 向 け

モバイルパックマルチコネクト＜パワコン接続タイプ＞［太陽光発電遠隔モニタリングサービス］

パワーコンディショナ－SV センサ間
通信ケーブル加工マニュアル

Huawei 製 パワーコンディショナ用 Ver2.2
SV センサ設定ツール 設定内容
<PCS メーカ> Huawei<PCS 型式>「SUN2000-8-28KTL（8/10/12/15/17/20/23/24.5/28）」
対象型式：
SUN2000-17KTL
SUN2000-8KTL
SUN2000-20KTL
SUN2000-10KTL
SUN2000-23KTL
SUN2000-12KTL
SUN2000-24.5KTL
SUN2000-15KTL
SUN2000-28KTL《注意》
パワーコンディショナのファームウェアが「V100R001C81SPC109」以降のものであることを確認する必要があります。
「V100R001C81SPC108」以前のファームウェアでは、モバイルパックマルチコネクトをご利用いただけません。
※「V100R001C81SPC108」以前のファームウェアの場合、アップグレードを行うことで対応可能となります。アップグレード方法の詳細については、パワーコンディショナの製造元にお問い合わせください。

注意事項
パワーコンディショナについての詳細な手順は、パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルに従ってください。なお、改訂などによりメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルの内容に変更が生じた場合など、本マニュアルの内容と異なる場合は、パワーコンディショナメーカ側の内容に従って施工してください。
通信ケーブルは、施工者様の責任において作成くださいますようお願いいたします。
誤った方法で施工した場合に、モバイルパック、パワーコンディショナ、その他周辺機器の故障などの異常が生じましても、当社はいっさいの責任を負いかねます。

1.目的
エコめがねモバイルパックマルチコネクト（以下 モバイルパックＭＣ）をご利用いただくにあたって、「パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブル」を作成・施工いただく手順を記載しています。

2. ケーブルの作成
2-1.準備部材・工具●部材(パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブル 1 本あたり)

部材名
丸型圧着端子（絶縁スリーブ付）
屋外用シールドネットワークケーブル
絶縁テープ

●工具

工具名ニッパーペンチ
プラスドライバー
圧着工具

サイズ・規格穴径 M3.5
カテゴリ 5 以上-サイズ・規格
圧着端子サイズに適合するもの

2数量
3個1本
必要な
長さ
個数
1111

2-2.パワーコンディショナ-SV センサ間通信ケーブルの加工●ケーブル加工方法

パワーコンディショナ - SVセンサ間の距離に応じた長さの屋外用シールドネットワークケーブルを用意し、片側のコネクタを切断し、「1．白/橙」、「2．橙」、「3．白/緑」(配線色はBタイプ（T568B）のネットワークケーブルの場合)の3つの配線に丸端子(M3.5)を圧着してください。それ以外の配線は、ほかの配線や金属と接触しないよう絶縁処理をしてください。
屋外用シールドネットワークケーブル

・・・

123

丸型圧着端子：穴径 M3.5
（絶縁スリーブ付き）

使用しない配線は絶縁処理する

3. ケーブルの取付け方法<注意>機器が運転停止している状態、すべての入力スイッチやブレーカが「OFF」になっている状態
で作業を開始してください。
手順 2-2 で加工したケーブルで、モバイルパックＭＣの通信線端子台とパワーコンディショナのOUT ポートの間を接続してください。

●ケーブル取付け全体図
モバイルパックＭＣ

通信線端子台
TX+ TX- RX+ RX- SG×××××

パワーコンディショナ：1

パワーコンディショナ：2

パワーコンディショナ：nRS485
OUT ポート IN ポート

RS485
OUT ポート IN ポート

RS485
OUT ポート IN ポート

締付トルク：0.8～1.4N･m
手順 2-2 で作成した通信ケーブル●結線対応表モバイルパックＭＣ
通信端子台
信号名

パワコン間通信ケーブル※別途お客様にてご準備

パワーコンディショナ
RS485 OUTポート
端子番号※
信号名

TX+

1 (白/橙)

差動信号+

TX-

2 (橙)

差動信号－

SG

3 (白/緑)
3PGND※配線色は B タイプのネットワークケーブルを使用した場合です。

4. その他
4-1. パワーコンディショナのファームウェアバージョンの確認
パワ―コンディショナに同梱されているユーザーマニュアルに従って、パワ―コンディシ
ョナのファームウェアバージョンを確認してください。
ファームウェアのバージョンは、パワーコンディショナの LCD に表示されます。
モバイルパックマルチコネクトが対応可能かどうかについては、パワーコンディショナのファームウェアバージョン(英数字)の“SPC”前の数字 2 桁と末尾数字 3 桁で確認することが出来ます。
V100R001C81SPC109

バージョン情報 2
バージョン情報 1

バージョン情報 1 …数字 2 桁。ファームウェアにて大規模の更新がされると加算される。
バージョン情報 2 …数字 3 桁。ファームウェアにて小規模の更新がされると加算される。また、バージョン 1 の数字が加算された場合は、000 にリセットされる。
V100R001C81SPC109 以降の場合：⇒モバイルパックマルチコネクトで対応可能です。
そのまま「4-2．終端抵抗の設定」に進んでください。
V100R001C81SPC108 以前の場合：⇒パワーコンディショナのファームウェアアップグレードが必要です。
アップグレードの方法については、パワーコンディショナの製造元にお問い合わせい
ただき、最新のファームウェアにアップグレードしてください。
アップグレード後、「4-2．終端抵抗の設定」に進んでください。
例：「V100R001C81SPC112」、「V100R001C82SPC002」 ⇒対応可能「V100R001C80SPC120」、「V100R001C81SPC108」 ⇒アップグレードが必要

4

4-2. 終端抵抗の設定
接続パターンにより、SVセンサの終端抵抗及び、パワーコンディショナの整合抵抗を設定してください。
＜注意＞出荷状態では、SVセンサの終端抵抗はON状態で設定されています。
パターンAでご使用される場合は、SVセンサの終端抵抗の設定は不要です。
【パターン A（推奨）】モバイルパック MC が通信経路上の終端に設置されている場合
・モバイルパック MC：
SV センサの終端抵抗設定を有効（DIP-SW2 No.1 を ON）に設定してください。
・パワーコンディショナ：通信線上の終端にある 1 台のパワーコンディショナの整合抵抗を「接続」(ON)に設定してください。それ以外のパワーコンディショナの整合抵抗は、「切断」(OFF)に設定してください。
具体的な整合抵抗の設定方法については、パワーコンディショナのユーザーマニュアルを参照してください。

終端抵抗・整合抵抗の設定（パターンAの場合）
終端抵抗 ON
モバイルパックＭＣ

整合抵抗
切断(OFF)

整合抵抗
切断(OFF)

整合抵抗
接続(ON)

PCS

PCS

PCS

SV センサＤＩＰ－ＳＷ2(下段)※SW の状態を白の四角で表しています。

5

【パターンB】モバイルパックMCが通信経路上の終端に設置されていない場合
・モバイルパック MC：
SV センサの終端抵抗設定を無効（DIP-SW2 No.1 を OFF）に設定してください。
・パワーコンディショナ：通信線上の終端にある 2 台のパワーコンディショナの整合抵抗を「接続」(ON)に設定してください。それ以外のパワーコンディショナの整合抵抗は、「切断」(OFF)に設定してください。
具体的な設定方法については、パワーコンディショナのユーザーマニュアルを参照してください。
終端抵抗・整合抵抗の設定（パターン B の場合）
整合抵抗
接続(ON)

整合抵抗
切断(OFF)

PCS

PCS

終端抵抗 OFFモバイルパックＭＣ

整合抵抗接続(ON)PCS

SV センサＤＩＰ－ＳＷ2 (下段)

※SW の状態を白の四角で表しています。

4-3.アドレス(局番)の設定

パワーコンディショナのユーザーマニュアルに従い、パワーコンディショナのアドレス(局番)を1~9の範囲で設定してください。

6

MEMO

7

販売元
株式会社 NTT スマイルエナジー〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2 丁目 6 番 18 号 淀屋橋スクエア 4F
06-6221-1234
お問い合わせ support@nttse.com※年末年始・夏季休暇等の当社指定休日は除きます。