全 量 買 取 向 け

取扱・施工説明書［太陽光発電遠隔モニタリングサービス］

モバイルパック
ZMP20D-2/40D-2/60D-2
MZMP20D-2/40D-2/60D-2

Ver6.3

はじめに

モバイルパック 取扱・施工説明書 Ver6.3

はじめに
このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●対象商品
型式

商品名

ZMP20D-2

エコめがね全量 10 年プラン モバイルパック 20k

ZMP40D-2

エコめがね全量 10 年プラン モバイルパック 40k

ZMP60D-2

エコめがね全量 10 年プラン モバイルパック 60k

MZMP20D-2

エコめがね全量月払いプラン モバイルパック 20k

MZMP40D-2

エコめがね全量月払いプラン モバイルパック 40k

MZMP60D-2

エコめがね全量月払いプラン モバイルパック 60k

2

はじめに

モバイルパック 取扱・施工説明書 Ver6.3

安全上のご注意●安全に使用していただくための表示と意味について
この取扱・施工説明書では、エコめがねモバイルパックを安全に使用していただくために、注意事項を
次のような表示と記号で示しています。
ここで示した各機器の注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しています。
必ずお守りください。

表示と記号は次のとおりです。

警告

正しい取扱いをしなければ、この危険のために、軽傷・中程度の注意

正しい取扱いをしなければ、この危険のために、時に軽傷・中程度の傷害を負ったり、万一の場合には重傷や死亡に至る恐れがあります。

傷害を負ったり、あるいは物的損害を受ける恐れがあります。

●図記号の説明●一般
特定しない一般的な禁止の通告●分解禁止
機器を分解することで感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止の通告！

●一般
特定しない一般的な使用者の行為を指示する表示●感電注意
特定の条件において、感電の可能性を注意する通告

3

はじめに

モバイルパック 取扱・施工説明書 Ver6.3

警告
ペースメーカー等医療機器近傍での使用は絶対しないでください。ペースメーカー等の動作に影響し、万一の場合、重度の人身傷害につながる恐れがあります。
施工・点検時には必ず主電源を切ってください。電源が入ったままの施工は感電の原因になります。

端子部にはさわらないでください。感電の原因になります。

搭載しているブレーカは、線間電圧による感電の保護はできません。2本の電線を握ると感電し、漏電動作はしません。

注意
分解・修理・改造を行わないでください。火災・故障の恐れがあります。

本製品の設置・取り外しに伴う分電盤内の作業は電気設備技術基準、内線規程を理解した専門家が行ってください。感電・火災の恐れがあります。
本製品を投げたりしないでください。けがをする恐れがあります。

本製品をぬれた手で内部機器に触れないでください。故障の恐れがあります。

！

施工、点検や修理は電気工事店へ依頼してください。不良工事は火災の原因になります。

！

ブレーカの端子ネジは標準締付トルクで確実に締付けてください（差込み端子は確実に差込んでください）。
発熱・発火の原因になります。5年に1回程度、端子ネジの増締めをお願いします。
強酸、有機溶剤、火の近くなどの環境下では使用しないでください。故障の原因となるおそれが
あります。

！
！
！

扉を確実に閉めてご使用ください。扉が開いている場合、雨水などの侵入により内部機器を故障させる
おそれや、風などによる扉の破損、脱落の原因になります。
本製品の取付けは、十分な強度のある壁面の平坦な面に確実に固定してください。強度が十分でない場合、ボックスが落下し、機器の故障やけがの原因となるおそれがあります。
穴加工およびノックアウト加工をする際は、突起やバリをやすりなどで確実に除去してください。
そのまま使用されると配線を傷つけたり、けがの原因となります。

4

はじめに

モバイルパック 取扱・施工説明書 Ver6.3

電波干渉についての注意
本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

1)

本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。

2)

万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに使用周波数を変更するか、または、電波の発射を停止した上、エコめがねサービスヘルプデスクへご連絡いただき、混信回避のための処置等についてご相談ください。

3) その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など
何かお困りのことが起きたときは、エコめがねサービスヘルプデスクへお問い合わせください。

・製品の表記の説明

２．４D S 4① 「2.4」：2.4GHz 帯を使用する無線設備を表す。

② 「DS」：DS-SS 方式を表す。

③ 「4」：40m 以下を表す。

④ 「」：全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

・電波干渉注意書きステッカー
ARIB 標準規格ARIB STD-T66 に規定された電波干渉に関する注意書きを記載しています。
記載内容をご確認ください。

5

もくじ

モバイルパック 取扱・施工説明書 Ver6.3

もくじ
はじめに

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

安全上のご注意･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

電波干渉についての注意

もくじ

2

3

････････････････････････････････････････････････････････････････

5････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

6

1．本製品について･･････････････････････････････････････････････････････････････････

7

1.1 本製品の特徴･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････

7

1.2 主な使用条件･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････

8･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

9

1.3 梱包物

1.4 仕様と性能･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

1.5 本体の外形寸法と搭載機器の名称

10････････････････････････････････････････････････････

11････････････････････････････････････････････････････････････････････

13

1.7 各機器の詳細･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････

14

2．取付け方法･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････

19

1.6 本体取付穴寸法

2.1 ノックアウトの加工
2.2 本体の取付け････････････････････････････････････････････････････････････････

19･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････

19

2.3 3G アンテナ固定バンドの切断
2.4 主電源の接続･･･････････････････････････････････････････････････････

20･･････････････････････････････････････････････････････････････････････

21

2.5 PV センサー電源ケーブルの配線･･････････････････････････････････････････････････････

22

2.6 ３G ルータ電源ケーブルの接続･･････････････････････････････････････････････････････

23･･････････････････････････････････････････････････････････････････

24

2.8 CT の設置･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

25

３. 起動方法･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

28

2.7 CT ケーブルの設置

3.1 電源の起動について

4．その他････････････････････････････････････････････････････････････････

28･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

31

4.1 PV センサーの取外し方法･･･････････････････････････････････････････････････････････

31

4.2 PV センサーの取付け方法･･･････････････････････････････････････････････････････････

31･･････････････････････････････････････････････････････････････

32･･････････････････････････････････････････････････････････････････

33

4.3 CT ケーブルの延長方法
4.4 施工 Check ツール

4.5 電力会社への申請書式･･････････････････････････････････････････････････････････････

634

1．本製品について

モバイルパック 取扱・施工説明書 Ver6.3

1．本製品について
1.1 本製品の特徴
本製品はエコめがねセンサー（PV センサー）を使用して、太陽光発電の電力データを計測・収集します。
収集されたデータは、３G ルータよりインターネットを経由し「エコめがねサーバ」に送信・蓄積され、PC やスマートフォンによりデータをご覧いただけます。
単相 3 線式のパワコンでは、PV センサー1 台あたり、20kW までの発電量を計測することが可能です。
単相 3 線式のパワコンでは、(M)ZMP20D-2…最大 20kW、(M)ZMP40D-2…最大 40kW、(M)ZMP60D-2…最大 60kW
※その他の電気方式のパワコンについては、p.10 の「最大計測発電量」をご確認下さい。

インターネット
エコめがねサーバ

3G 回線

3G ルータモバイルパック
WiFi
PV センサー7まで計測可能1．本製品について

モバイルパック 取扱・施工説明書 Ver6.3

1.2 主な使用条件
重 要● 利用可能なエリアは、NTT ドコモ FOMA エリア、また FOMA プラスサービスエリア内となります。
FOMA サービスエリアは以下のサイトでご確認いただけます。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/area/● 直射日光が当たりにくい場所へ設置してください。

● 直接雨に濡れない場所に設置してください。
（保護等級 IP44）● モバイルパックをご利用頂く為、単相 2 線 AC100V の電源をご用意頂く必要があります。

● 塩害対策は施しておりませんので、潮風にさらされる場所への設置はおやめください。

● 計測できるパワコンの電気方式は、単相 3 線式、三相 3 線式/4 線式になります。

● パワコン等、排熱機器と同じ場所に設置される場合は、排熱対策（ファン等の設置）を十分行なってください。

8

1．本製品について

モバイルパック 取扱・施工説明書 Ver6.3

1.3 梱包物

品名

型式

個数

■モバイルパック本体（組立済）(M)ZMP20D-2、(M)ZMP40D-2、(M)ZMP60D-2

1台

PV センサーPVS01B（NTTSE）(M)ZMP20D-2…1 台

・本体
・電源ケーブルサーキットプロテクタ
プラボックス(M)ZMP20D-2(M)ZMP40D-2…2 台(M)ZMP60D-2…3 台
BACS201105（パナソニック社製）
OPK16-44A［鍵付き］（日東工業社製）

1台(M)ZMP40D-2(M)ZMP60D-2

3G ルータユニット

1台

OPK18-54A［鍵付き］（日東工業社製）

3G ルータ：uM210R（NEC 社製）
1台

・3G ルータユニット
・電源ケーブル■CT ケーブル（2m）(M)ZMP20D-2…1 本-(M)ZMP40D-2…2 本(M)ZMP60D-2…3 本■モジュラーケーブル（5m）CMJ-05WH(M)ZMP20D-2…1 本(M)ZMP40D-2…2 本(M)ZMP60D-2…3 本■中継アダプタ

CMJ-AD(M)ZMP20D-2…1 個(M)ZMP40D-2…2 個(M)ZMP60D-2…3 個■USB ケーブル(M)ZMP20D-2…1 本-(M)ZMP40D-2…2 本(M)ZMP60D-2…3 本■CT（電流センサー）(M)ZMP20D-2…2 個-(M)ZMP40D-2…4 個(M)ZMP60D-2…6 個■結束バンド(M)ZMP20D-2…5 個-(M)ZMP40D-2…8 個(M)ZMP60D-2…10 個

91．本製品について

モバイルパック 取扱・施工説明書 Ver6.3

1.4 仕様と性能(M)ZMP20D-2

項目(M)ZMP40D-2(M)ZMP60D-2■使用周囲温度

0 ～ +40 ℃（ただし結露または氷結しないこと）■保存温度-15 ～ +50 ℃（ただし結露または氷結しないこと）■使用周囲湿度

相対湿度 25 ～ 85 %■保存湿度

相対湿度 25 ～ 85 %■標高2000 m 以下■交流電流測定範囲

■最大
計測発電量

Φ16mm 電流センサー AC100A

単相 3 線

20kW

40kW

60kW

三相 200V 系

25kW

50kW

75kW

三相 400V 系

50kW

100kW

150kW

■電源

■消費電力

■入力容量

■質量

■外形寸法

AC100VPV センサー最大 700mW×1 台

最大 700mW×2 台

最大 700mW×3 台

3G ルータ最大 10W

最大 10W

最大 10W合計

最大 10.7W

最大 11.4W

最大 12.1W

PV センサー

最大 5VA×1 台

最大 5VA ×2 台

最大 5VA ×3 台

3G ルータ最大 12.5VA

最大 12.5VA

最大 12.5VA

合計

最大 17.5VA

最大 22.5VA

最大 27.5VA

6kg 以下7kg 以下8kg 以下突起部除く 幅 400×奥行 160×高さ 419 mm（突起部含む 幅 425×奥行 161×高さ 419 mm ）10

突起部除く 幅 500×奥行 180×高さ 421 mm（突起部含む 幅 525×奥行 181×高さ 421 mm ）

1．本製品について

モバイルパック 取扱・施工説明書 Ver6.3

1.5 本体の外形寸法と搭載機器の名称□（M）ZMP20D-2、（M）ZMP40D-2

単位 mm

①

［(M)ZMP20D-2］①［(M)ZMP40D-2］

③

③
⑤

⑤

②

②
④
⑥

⑥

名称

部品型式

メーカ

①

PV センサーPVS01B

NTTSE②

3G ルータ

uM210R

NEC③

プラボックスOPK16-44A

日東工業④

サーキットプロテクタ

BACS201105

パナソニック⑤

AC タップ⑥

アンカーマウント

WCH2302H[(M)ZMP20D-2]
WCH2304H[(M)ZMP40D-2]
CTAM1

パナソニックヘラマンタイトン

11④

1．本製品について

モバイルパック 取扱・施工説明書 Ver6.3□（M）ZMP60D-2

単位 mm

⑥

③
⑤

④

②

①

名称

部品型式

メーカ

①

PV センサーPVS01B

NTTSE②

3G ルータ

uM210R

NEC③

プラボックスOPK18-54A

日東工業④

サーキットプロテクタ

BACS201105

パナソニック⑤

AC タップ

WCH2302H

パナソニック⑥

アンカーマウント

CTAM1

ヘラマンタイトン

12

1．本製品について

モバイルパック 取扱・施工説明書 Ver6.3

345

345

1.6 本体取付穴寸法

320

320

［(M)ZMP20D-2］［(M)ZMP40D-2］

335

取付穴断面

420

［(M)ZMP60D-2］

13

単位 mm

1．本製品について

モバイルパック 取扱・施工説明書 Ver6.3

1.7 各機器の詳細□PV センサー
前面

左側面

WPS

TEST

①

②

D C6 V

③

④

⑤
⑥

底面
A

B

⑦

機能
№
①

操作ボタン

名称

②
③
④
⑤

USB コネクタ
電源コネクタ
状態表示ランプ
フタ⑥

CT 接続コネクタ⑦

電源ケーブル（1.8m）

機能
WPS ボタン
無線ルータと接続する際に使用します。無線ルータ（3G ルータ）とは
既に接続設定済みのため、ご使用にならないでください。
TESTボタン
インターネット上のデータサーバとの接続確認を行う際に使用します。
本機能を実行することにより、無線設定の状態や電波環境を確認できます。
RESET ボタン
本体ユニットをリセットさせることができます。（リセット時は保持している計測データは削除され、設定済みの情報は保持されます。）
パソコンと接続する場合に、付属のUSB ケーブル（ミニB オス）を接続します。
AC アダプタを接続します。
本体ユニットの動作状態を表示します。
Serial No.（シリアルナンバー）、MAC（MAC アドレス）確認時に開きます。
使用時には必ず取り付けて使用してください。
計測用の CT ケーブルを取り付けます（B のみを使用）
コネクタ記号と CT ケーブルの記号［B］を合わせて接続してください。
PV センサーの電源用。

14

1．本製品について

モバイルパック 取扱・施工説明書 Ver6.3□3G ルータユニット

④

①

③

⑧
⑥
②

⑤

正面

右側面

⑦

機能
№
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

名称
3G ルータ本体
WiFi アンテナ
AC アダプタ
3G アンテナ
LED ランプ
LAN ポート
電源ケーブル（0.6m）
ベース

機能
データ通信を行う機器本体になります。
各 PV センサーとデータ通信を行うアンテナです。
3G 網とデータ通信を行うアンテナです。
3G ルータの動作状況を表示します。（詳細は P16）
メンテナンス時に使用します。
3G ルータの電源用。
-

15

1．本製品について

モバイルパック 取扱・施工説明書 Ver6.3

LED ランプ

LED ランプの動作表示
名称
電源

電界強度

3G 通信

LAN1
LAN2
LAN3
WLAN

表示
緑点灯
消灯
緑点灯
緑点滅
橙点灯
橙点滅
赤点灯
赤点滅
赤点灯
橙点滅
橙点灯
赤点滅
緑点滅
緑点灯
消灯
緑点滅
緑点灯
消灯
緑点滅
緑点灯
消灯

状態
電源 ON
電源 OFF
電界レベル 5（強）
電界レベル 4
電界レベル 3
電界レベル 2
電界レベル 1
電界レベル 0（弱）圏外
メンテナンス中F/W 書き込み中
装置内故障
発信中/着信中
通信中
通信なし
送信または受信中
リンクアップ（送受信なし）
リンクダウン
送信または受信中
WLAN 有効（送受信なし）
WLAN 無効16

1．本製品について

モバイルパック 取扱・施工説明書 Ver6.3□サーキットプロテクタ

メーカ

型式

定格電流

パナソニックBACS201105

1A

引外し機構

トリップフリー

端子構造

Ｍ４（圧着端子・電線直付兼用）

端子トルク1.0～1.4 N･m

過電流検出方式

流体電磁式
接

主要部材材料

点

銀合金

ハウジング

ＰＢＴ樹脂（ＵＬ94

Ｖｰ０）

ハンドル

ＰＢＴ樹脂（ＵＬ94

Ｖｰ０）【使用注意事項】●電線接続時、端子ねじは確実に締め付けて下さい。
●温度、湿度、粉塵、腐食性ガス、振動、衝撃など異常な周囲環境での使用は避けてください。
●施工時､機器内部に異物（電線クズや壁材など）が入らないようにしてください。
●サーキットプロテクタが動作した時は、原因を取り除いてからハンドルを「ＯＮ」にしてください。ハンドルの再投入「ＯＮ」後、即動作する時は負荷回路が短絡状態か、機器の異常です。電気工事店へ点検を依頼してください。

17

1．本製品について

モバイルパック 取扱・施工説明書 Ver6.3□付属品●CT ケーブル●中継アダプタ［CMJ-AD］

PV センサー側

ケーブル構造CT 側

6 極 4 芯 26AWG

コネクタ形状RJ11 モジュラー端子

長さ

2m

仕 様

用 途

電流値を計測するために、PV センサーと CT を接続します。

用 途

CT ケーブルを延長する際に、ケーブルを中継するアダプタ
です。

個 数

（M）ZMP20D-2：1 （M）ZMP40D-2：2 （M）ZMP60D-2：3

個 数（M）ZMP20D-2：1 （M）ZMP40D-2：2 （M）ZMP60D-2：3●モジュラーケーブル［CMJ-05WH］

コネクタ形状ケーブル構造

長さ

サイズ

22.5×37×16.5●USB ケーブル

RJ11 モジュラー端子
6 極 4 芯 26AWG 2.4mm 厚

6極4芯

コネクタ形状5m

USB（A タイプオス）⇔USB（ミニ B タイプオス）

ケーブル構造Ver2.0 28AWG/1P+24AWG/2C

長さ

1m

用 途

CT ケーブルを延長する際に使用するケーブルです。中継には同梱の中継アダプタをご使用下さい。

用 途

設置ツールを使用する際に、PV センサーと PC を接続します。

個 数（M）ZMP20D-2：1 （M）ZMP40D-2：2 （M）ZMP60D-2：3

個 数（M）ZMP20D-2：1 （M）ZMP40D-2：2 （M）ZMP60D-2：3●CT（標準品）

CT 窓径
寸法・重量
用 途
個 数

φ16mm

●結束バンド

適用電流

AC 0.1～100A

結束径

φ1.6～36mm

29.4×30.5×46.2mm 約 75g

寸法

152×3.5mm

電力ケーブルに装着し、電流値を計測します。

用 途（M）ZMP20D-2：2 （M）ZMP40D-2：4 （M）ZMP60D-2：6

18

個 数

PV センサーの電源ケーブル配線時に使用します。
（M）ZMP20D-2：5 （M）ZMP40D-2：8 （M）ZMP60D-2：10

2．取付け方法

モバイルパック 取扱・施工説明書 Ver6.3

2．取付け方法
2.1 ノックアウトの加工● 本加工の振動で PV センサーがプレートから脱落する場合がございますので、PV センサー
上部の緩衝材を付けたまま加工作業を行い、完了した後、緩衝材を取り外して下さい。

① 本体の底にあるノックアウトを加工します。
マイナスドライバーを薄膜部のノックアウトリブへ当て、ハンマーで叩いてください。

ノックアウトリブ

2.2 本体の取付け■ 直取付けの場合
本体の取付け穴をφ5 のドリルで穴加工し、直接壁面に取付けます。
●直射日光が当たる場所、直接雨にぬれる場所
への設置はお避けください。

取付穴

取付穴

取付穴断面図19

2．取付け方法

モバイルパック 取扱・施工説明書 Ver6.3■ ポール、円柱への取付けの場合本体にバンド穴を設けてあります。市販のステンレスバンド（バンド幅 20mm 以下）を使用し、ポールや円柱に取付けます。
※推奨品：日東工業社製 「PCM」●直射日光が当たる場所、直接雨にぬれる場所
への設置はお避けください。

バンド穴

背面図

ポール取付例

2.3 3G アンテナ固定バンドの切断■赤色の結束バンドを切断し、3G アンテナを上方へ立てます。
切断する

垂直に立てる20

2．取付け方法

モバイルパック 取扱・施工説明書 Ver6.3

2.4 主電源の接続■主電源（単相二線 AC100V）用のケーブルを差込み、サーキットプロテクタへ接続します。

主電源の接続例

圧着端子（M4）、
もしくは電線直付による接続

結束バンドで、
アンカーマウントに固定

主電源ケーブル（AC100V、単相二線）

定格

AC100V（単相二線）

接続に関する注意

・施工・点検時には必ず主電源を切って下さい。
・電線の絶縁被ふくをかまないように接続して下さい。
・端子ネジは標準締付トルクで確実に締め付けてください。
接続不良は、発熱や発火の原因になります。
標準締付トルク：1.0～1.4N･m

プラボックスに穴開け加工をされた場合（ノックアウトの使用も含む）は、PF 管コネクタを使用する、
もしくは、パテ埋めを実施し、プラボックス内部に虫等が侵入しないように対策してください。

21

2．取付け方法

モバイルパック 取扱・施工説明書 Ver6.3

2.5 PV センサー電源ケーブルの配線①

PV センサーの電源ケーブルを必要な長さに調整し、の箇所を付属の結束バンドで固定します。

【参考】：予めケーブル長を以下の長さに調整いただくと、施工作業が容易になります。
付属の結束バンドで固定してください。

A タイプ

100

単位 mm

200

B タイプ

250

350

C タイプ

150

500

□(M)ZMP20D-2

A タイプ×1 本□(M)ZMP40D-2

A タイプ×1 本、B タイプ×1 本□(M)ZMP60D-2

B タイプ×2 本、C タイプ×1 本②

結束バンドにて電源ケーブルをアンカーマウントに固定します。（配線例は P.23 を参照下さい）③

AC アダプタを、電源タップへ差し込みます。（PV センサーに対してはまだ接続しないで下さい）

22

2．取付け方法

モバイルパック 取扱・施工説明書 Ver6.3■電源ケーブル配線例
PV センサーへの電源プラグの接続は、後の手順で実施しますので、以下の図にあるの箇所はまだ接続しないで下さい。

(M)ZMP20D-2 の配線例

(M)ZMP40D-2 の配線例

A タイプ

A タイプ

B タイプ
(M)ZMP60D-2 の配線例

B タイプ

C タイプ

2.6 3G ルータ電源ケーブルの接続① 付属の電源ケーブルを AC アダプタ、電源タップへ接続します。

(M)ZMP60D-2 の配線例

付属の結束バンドで固定してください。

23

2．取付け方法

モバイルパック 取扱・施工説明書 Ver6.3

2.7 CT ケーブルの設置① CT ケーブルをモバイルパック内～CT 取付け箇所（例：交流集電箱）まで配線してください。
モバイルパック内の配線は下記の図をご参照ください。なお、CT ケーブルの長さが足りない場合は、付属のモジュラーケーブル（5m）と中継アダプタをご使用ください。(P.32 参照)(M)ZMP20D-2 の配線例

(M)ZMP40D-2 の配線例

(M)ZMP60D-2 の配線例

24

2．取付け方法

モバイルパック 取扱・施工説明書 Ver6.3

2.8 CT の設置①

発電した電力の総量が流れている電力線 U 相、W 相（三相の場合は R 相、T 相）のそれぞれに CT を
取り付けます。CT の矢印は

パワコン

系統

の向きに合わせてください。

注意！
以下の様な場合は、電流値を正しく測定することはできませんので絶対におやめください。
1） CT の内径より大きな電力線に対し、無理に CT を取り付けるのはおやめください。CT と電力線との間に十分余裕があることを下記の表を参考に確認ください。
2） 複数の電力線を CT で無理に束ねるのはおやめください。
複数の電力線を CT でまとめて計測する場合は、結束バンド等で電力線を束ねて頂き、CT と電力線との間に十分余裕があることをご確認ください。

1）

2）

CT１つあたりの電力ケーブル設置可能本数(以下の設置可能本数は参考値であり、電力ケーブルのメーカや種類によって太さが変わる場合がございます。
施工前に、実際に使用されるケーブルに取り付けが可能かご確認ください。)

（本）
種別
CT 窓径

ＣＶ(3 芯)ＣＶＴ

ニュースラットケーブル

Φ16 ㎜

Φ24 ㎜

Φ16 ㎜

Φ24 ㎜

Φ16 ㎜

Φ24 ㎜

5.5

5

-

-

-

-

-

8

4

-

1

3

1

3

14

3

-

1

3

1

3

22

2

4

1

2

1

2

38

1

3

1

1

1

1

60

1

1

-

1

-

1

断面積(㎟)※Φ24 ㎜の CT はオプション（別売）です。

25

2．取付け方法②

モバイルパック 取扱・施工説明書 Ver6.3

本体からの CT ケーブルを、各 CT のコネクタに接続してください。
CT 及び CT ケーブルには、それぞれ U、W と記載しています。CT の「U」
「W」に対して、CT ケーブルの「U」「W」をそれぞれ接続してください。
（三相パワコンの場合は「U」を「R」、「W」を「T」と読み替えてご使用ください）＜(M)ZMP20D-2 の CT 設置例＞

コネクタ(メス)

コネクタ(オス)

重要
エコめがねでは、現地に設置された PV センサー一台ずつの計測データとエコめがねシステムに登録された情報を比較して、発電見守りを行っております。
PV センサー（センサー①、センサー②、センサー③）それぞれが計測する太陽光発電システムの現地設置状況とエコめがねへの登録情報が異なる場合は、発電見守りが適正に動作いたしませんのでご注意ください。

26

2．取付け方法

モバイルパック 取扱・施工説明書 Ver6.3＜(M)ZMP40D-2、60D-2 の CT 設置例＞

CT は主幹ブレーカ～分岐ブレーカ間、分岐ブレーカ～パワコン間でどちらでも設置可能です。

（1）(M)ZMP40D-2（PV センサーが 2 台）の場合（例）単相設備の場合、PV センサー1 台につき、20kW まで計測が可能です。5.5kW のパワ
コンが 6 台（合計 33kW）の場合は、パワコン 3 台分ずつのケーブルを結束バンドで束ね、CT を設置します。
総発電量が 20kW を超えるため、主開閉器側でまとめて計測することはできません。

パワコン 3 台の U 相、W 相それぞれのケーブルを結束バンド等でまとめ、CT を設置します。

5.5kW×3 台＝16.5kW＜20kW

5.5kW×3 台＝16.5kW＜20kW（2）(M)ZMP60D-2（PV センサーが 3 台）の場合（例）単相設備の場合、PV センサー1 台につき、20kW まで計測が可能です。5.5kW のパワ
コンが 9 台（合計 49.5kW）の場合は下図のように、パワコン 3 台分ずつのケーブルを結束バンドで束ね、CT を設置します。

5.5kW×3 台＝16.5kW＜20kW

総発電量が 20kW を超えるため、主開閉器側でまとめて計測することはできません。

5.5kW×3 台＝16.5kW＜20kW

パワコン 3 台の U 相、W 相それぞれのケーブルを結束バンド等でまとめ、CT を設置します。
5.5kW×3 台＝16.5kW＜20kW

27

3．起動方法

モバイルパック 取扱・施工説明書 Ver6.3

3．起動方法
3.1 電源の起動について①

CT の設置が完了したら、サーキットプロテクタを「ON」にします。
3G ルータが起動しますので、約 2 分程度お待ちください。

【起動時の各機器のランプ状況】

1. 電源投入時
・電源ランプのみ緑点灯

2. 約 10 秒後
・全てのランプが緑点灯

3. 約 15 秒後・電源ランプは緑点灯
・3G 通信は赤点滅

4. 約 1 分 30 秒後・電源ランプは緑点灯
・3G 通信ランプは緑点灯
・WLAN ランプは緑点灯

5. 約 2 分後 起動完了
・電源ランプは緑点灯
・電界強度ランプは電波状況に応じた状態を表示
・3G 通信ランプは緑点灯
・WLAN ランプは緑点灯

ランプ表示
緑点灯
緑点滅
橙点灯
橙点滅
赤点灯
赤点滅

電界強度
電界レベル 5（強）
電界レベル 4
電界レベル 3
電界レベル 2
電界レベル 1
電界レベル 0（弱）※ 電界レベルが 1 以下の場合は、安定して通信を行えない可能性がございます28

3．起動方法

モバイルパック 取扱・施工説明書 Ver6.3②

3G ルータが正常に起動したら、全ての PV センサーの電源プラグを接続します。

③

PV センサーが起動時に以下のランプ表示を行いますので、正常に起動することを再度確認してください。
起動完了●WPS・TEST が緑で点灯 ●WPS・TEST が緑で点滅●①②③が橙で点灯●起動が正常の場合
WPS・TEST が緑で点灯●全て消灯●起動が異常の場合
WPS・TEST が赤で点灯●起動が異常の場合
WPS・TEST が赤で点灯

正常に起動しなかった場合（赤ランプ点灯）は、3G ルータの起動が完了していない可能性があります。
3G ルータが正常に起動していることをご確認ください。
再度 PV センサーを起動させる場合は、電源プラグを取外し、約 5 秒間隔を開けて、再度電源プラグを接続して下さい。

29

3．起動方法

モバイルパック 取扱・施工説明書 Ver6.3

なお、既に運用中に、サーバとの通信確認を行う場合は、PV センサーの左側面にあります TEST ボタン
にて確認を行ってください。

TEST ボタンWPS

TEST

D C6 V●TEST ボタンを長押し●TEST が緑で点滅●通信できている場合●通信ができていない場合

TEST が緑で点灯し、（約 3 秒）TEST が赤で点灯。

③~①のランプ（3G ルー
ターとの電界強度）が橙で点灯。

④

以上で施工は完了です。
プラボックス本体の蓋裏に貼付されているカギをかけ、終了してください。

※ 3G ルータの起動、PV センサーの起動が正しく完了しない、TEST ボタン押下の結果が異常表示となる
場合は、下記エコめがねサービスヘルプデスクまでお電話ください。

30

4．その他
4.1 PV センサーの取外し方法①

AC アダプタを抜きます②

CT コネクタ［B］のツメを、本体ユニ
ットの前面側に押しながら CT ケーブ
ルを引き抜きます。

③ 本体ユニットに両手を添えて、底面を持ち上げてロックを外します。

4.2

PV センサーの取付け方法① 本体ユニットの背面の取り付け穴を壁掛けプレートのフックに掛け、壁側に軽く押し当てながら下げてください。取り付けられましたら、CT ケーブルのコネクタ、及び AC アダプタを取り付けてください。

31

4．その他

モバイルパック 取扱・施工説明書 Ver6.3

4.3 CT ケーブルの延長方法
CT ケーブルの延長が必要な場合は、付属の 5ｍのモジュラーケーブルをご使用ください。
5ｍ以上延長する場合は、市販のモジュラーケーブル（6 極 4 芯）をお求め下さい。
最大延長距離は 30m までとなります。
① CT コネクタのツメを、本体ユニットの前面側に押しながら CT ケーブルを引き抜きます。

② 付属の中継アダプタを取り外した CT ケーブルのコネクタ［B］に接続します。

延長アダプタ③ 付属のモジュラーケーブルを、中継アダプタのもう一方に接続します。

④ モジュラーケーブルの一方を本体ユニットの［B］のコネクタへ接続します。

本体ユニットへ

最大 30m まで

32

4．その他

モバイルパック 取扱・施工説明書 Ver6.3

4.4 施工 Check ツール
PV センサーの TEST ボタンを押下することにより、通信確認を行うと同時に、発電量の瞬間値を計測します。
計測した結果はスマートフォンや PC にてご確認頂くことが可能ですので、ご活用ください。
※表示される電力量は、簡易計算にて算出しているため、実際のエコグラフの電力量算出方法とは異なります。

① PV センサーの TEST ボタンを押下していただくと、押下した時刻より 30 秒毎に（最大 5 分間）、
発電量の瞬間値をサーバへ送信します。
② 施工 Check ツールへアクセスいただき、以下の操作を行ってください。

アクセス方法▼URL を直接入力してアクセス▼QR コードからアクセス

URL 入力画面から、以下の URL を直接入力してください。

https://check.eco-megane.jp

操作方法

●
➎

➎ PV センサーの電波強度、電池残量、計測タイプが表示されます。
AC アダプタタイプの場合は、電池残量は常に満充電の表示になります。

➊「●ご利用いただく前に」が表示されました
ら、内容をよくお読み頂き、「同意する」を選択してください。

➏➏ 計測された電流値、

●
➊
➍●

●
➋
●
➌

電力量が表示されます。
画面は 30 秒毎に自動で更新されます。
データ表示途中でPV センサーの TEST
ボタンを押下した場合は、「表示」ボ
タンを再度押下してください。

➋ PV センサーに記載されている 12 桁のセンサーID を入力してください。

➌ 該当する電気方式（全量単相、全量三相、全量 400V 系）を選択
してください。

➐●➐ 最大 5 件（当日分）➍ 「表示」ボタンを押下してください。
PV センサーの稼働状
態と、発電設備の瞬間
値をご確認いただけます。

推奨 OS およびブラウザのデータを表示できます。

※フィーチャーフォン（ガラケー）では本ツールはご利用できません。

スマートフォン

PC【Windows（7 以降）】 ・Internet Explorer 11【Android（4.X 以降）】 ・Google Chrome 最新版

・Google Chrome 最新版【iOS（5 以降）】・safari 最新版
・Google Chrome 最新版【Macintosh】

33

・safari 最新版

4．その他

モバイルパック 取扱・施工説明書 Ver6.3

4.5 電力会社への申請書式

仕様・性能
項目

(M)ZMP20D-2(M)ZMP40D-2(M)ZMP60D-2■使用周囲温度

0 ～ +40 ℃（ただし結露または氷結しないこと）■保存温度-15 ～ +50 ℃（ただし結露または氷結しないこと）■使用周囲湿度

相対湿度 25 ～ 85 %■保存湿度

相対湿度 25 ～ 85 %■標高2000 m 以下■交流電流測定範囲
■最大計測
発電量

Φ16mm 電流センサー AC100A

単相 3 線

20kW

40kW

60kW

三相 200V 系

25kW

50kW

75kW

三相 400V 系

50kW

100kW

150kW

■電源

■消費電力

■入力容量

■質量
■外形寸法

AC100VPV センサー最大 700mW×1 台

最大 700mW×2 台

最大 700mW×3 台

3G ルータ最大 10W

最大 10W

最大 10W合計

最大 10.7W

最大 11.4W

最大 12.1W

PV センサー

最大 5VA×1 台

最大 5VA ×2 台

最大 5VA ×3 台

3G ルータ最大 12.5VA

最大 12.5VA

最大 12.5VA

合計

最大 17.5VA

最大 22.5VA

最大 27.5VA

6kg 以下7kg 以下8kg 以下突起部除く 幅 400×奥行 160×高さ 419 mm（突起部含む 幅 425×奥行 161×高さ 419 mm ）(M)ZMP20D-2・(M)ZMP40D-2

突起部除く 幅 500×奥行 180×高さ 421 mm（突起部含む 幅 525×奥行 181×高さ 421mm ）(M)ZMP60D-2

34

4．その他

モバイルパック 取扱・施工説明書 Ver6.3

組込図(M)ZMP20D-2(M)ZMP40D-2(M)ZMP60D-2

接続図(M)ZMP20D-2(M)ZMP60D-2

PV センサーPV センサー

電源タップ

AC100V

3G ルータユニット

サーキットプロテクタ※
電源タップ(M)ZMP40D-2
PV センサー

電源タップ

AC100V

3G ルータユニット

サーキットプロテクタ※※ 仕様についてサーキットプロテクタ
型式：BACS201105（パナソニック製）
AC100V

3G ルータユニット

定格電流

サーキットプロテクタ※

35

1A

販売元
株式会社 NTT スマイルエナジー〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2 丁目 6 番 18 号 淀屋橋スクエア 4F
06-6221-1234
お問い合わせ support@nttse.com