天井用配線器具

埋込引掛シーリングボディ

シーリング受台

埋込引掛シーリングボディ コンセント付
PW色

1382 PW

6A / 125V￥890※ 送り端子付C型シーリング受台 白色 SRCJ
C型シーリング受台アダプター 白色

チョコレート色 1382（チョコ）取付枠塗装品

6A / 125V￥890

6A / 125V※ 送り端子付￥890 ■ チョコレート色（1382枠チョコ）も※ 送り端子付

1382 枠 PW

SRADJ

SRCJ
￥1,270あります。

SRADJ
￥180

SRCJ
SRADJ

埋込引掛シーリングボディ コンセントなし 埋込引掛シーリングボディ フックなし
PW色

取付枠塗装品1381 PW※ 送り端子付

6A / 125V￥540

KEF-5 枠 PW

6A / 125V￥710※ 送り端子付※ 取付枠塗装品

PW色

1386 PW※ 送り端子付

6A / 125V￥540■ チョコレート色（1386チョコ）もあります。

埋込引掛シーリングボディ
耐荷表示付（関西仕様）コンセントなし

露出・埋込兼用引掛シーリングボディ

（9）

16（6）

7

KEF-5枠 PW

PW色

16（9）
（6）

7

1351 PW

ボックス取付用穴106122.5.7φ66※ 送り端子なし

6A / 125V￥540

43106122.5

1351 PW

φ66.7

木ネジ呼び3.5〜3.8用
直付け用φ4

M3.5ネジ
（1.1）

M3.5
φ95

24（11）（1.5）
11■ チョコレート色（1351チョコ）/取付枠塗装品のPW色（1351枠 PW）もあります。
■ ビスが隠れてすっきり仕上がります。
■ 取付角度を90度調整できる埋込引掛シーリングボディ。

φ95（10.5）11

工事用配線器具

露出・埋込兼用引掛シーリングボディ

5266.7（取付ピッチ）

φ13φ66.7（取付ピッチ）

引掛シーリングボディ■ 施工方法（製品1351）□ 引掛シーリングに吊り下げる照明器具は、各引掛シーリングの耐荷重を守って取付けてください。
□ 許容耐荷重を超えた照明器具を取付けますと、引掛シーリングの破損・照明器具落下の原因となる恐れがあります。
□ 引掛埋込シーリングをボックス取付けする場合は、金属製アウトレットボックスを使用してください。
樹脂製アウトレットボックス・ボックスカバーには取り付けないでください。
□ コードペンダントとして吊り下げることのできる重量は、コードにかかる重量の総和が３kg以下であること。ただし、十分な引張り強さを有する補強入りのコードなどを使用する場合はこの限りではない。
（内線規程3205-3-1より抜粋）□ 使用可能な天井用器具重量
照明器具のコード重量

一般のビニールコード

3kg以下

補強コード

5kg以下

フックにチェーン吊り10kg以下□ ボックス工事□ ボックスレス工事③ カバーをはめる。
※ ボックスビスでしっかりと締めこんで器具を固定してください。
φ66.7

ボックス取付用穴□ 傾斜した天井には取付けできません。
□ 照明器具の重量が5kgを超える場合は、シーリングボディの電気的接続部に荷重が加わらないよう、フック部に荷量をかけてください。又、10kgを超える器具は取り付けできません。
（内線規程3205-2条）□ 通常の使用状態において、電気的接続部に5kgを超える荷重が加わらないようにしてください。
埋込引掛シーリングボディ コンセント付

埋込引掛シーリングボディ

138216（9）（6）

77

Ｃ型シーリング受台

Ｃ型シーリング受台
アダプター

SRCJ

SRADJ

ボックス
取付用穴

（5）

φ80

35.5

0

10ボックス
取付用穴

カバー

φボックス
取付用穴

カバー

1386 PW

（9）
（6）

16

木ネジ
呼び3.5〜3.8(2本)

取付ネジM4(2本)

埋込引掛シーリングボディ
フックなし

1381 PW① 天井面にφ13の穴をあける。
② ケーブルを結線する。
③ 木ネジで天井に固定する。
④ カバーをはめる。
※ 呼び径3.5〜3.8の木ネジ2本で照明器具の重さに耐えられるように施工してください。
野縁※ 取付ネジの野縁へのねじ込み長さは、天井の厚みに関わらず、20mm以上天井材となるように施工してください。
ただし、野縁の材質等により、強度不足による脱落等が φ13 ＋2−0ないように、十分に余裕をみて施工してください。

① ケーブルを結線する。
② 取付ネジをボックスに固定する。

≒11.2■ 使用上のご注意≒φ102（36）

43（39）

（19）

φ66

φ66

30

4-M4タップ.7.7

φ66.7

43106122.5

43106122.5

18.5

4.5

5

555

66.7

205
6..5
φ
φ65266.7（10.5）1115（1.1）

（1.1）

φ95

115266.7（取付ピッチ）（10.5）（1）（10.5）

φ95

115266.7（取付ピッチ）86
φ216（39）M3.5ネジ
φ95φφ

M3.5ネジ

1.617露出丸形引掛シーリングボディ・高荷重・耐熱形引掛シーリング
角形引掛シーリング他

天井用配線器具

露出丸形引掛シーリングボディ 丸形引掛シーリング用
ハンガー
コンセント付
PW色

1384用ハンガー

1384 PW

6A / 125V￥670

露出丸形引掛シーリングボディ
丸形引掛シーリング用ハンガー■ 施工上のご注意

16155□ 天井材の厚さに関わらず、野縁へのねじ込み長さが20mm以上となるように施工してください。
□ ハンガーに引掛ける器具の重さは、引き紐などによる操作荷重を含めて10kg以下としてください。
重すぎたり、無理な荷重が加わりますと落下の原因となります。
□ 照明器具の重量が5kgを超える場合は必ずハンガーで保持してください。
（10kgを超える器具は取り付けできません。）￥240※ビス2本付M4×20※ 送り端子付■ チョコレート色（1384チョコ）もあります。

丸形引掛シーリング用
ハンガー

露出高荷重・耐熱形引掛シーリング

1385用ハンガー

1385 PW
6A / 125V￥2801385

工方法■ 施工上のご注意□ 天井面の強度を十分確認して器具を固定してください。
□ 取付ねじは2本とも必ず野縁に締付けてください。
□ 下図を参考にして、天井内の丈夫な構造体に取付ねじが2本とも確実に締め付けられることを確認し、取り付けてください。

7181

￥240
※ビス付属なし※ 送り端子なし

施21mm（取付ピッチ）
ツバ部

露出高荷重・耐熱形引掛シーリングmm）
ッチ付ピ46（取■ 使用上のご注意□ 3［kg］以下（補強コード使用時は5［kg］以下）の吊り下げ型照明器具にご使用ください。
□ 3［kg］を超える照明器具（最大10［kg］まで）は、チェーンなどを使用して必ずハンガーで器具を保持してください。

■ 適合取付ねじ□ 引掛シーリングキャップは、右に「カチッ」と音がするまで回してください。

□ φ3.8の木ねじ（長さ32［mm］以上）※ 取付ねじは付属していません。

□ 直付形照明器具に付属しているアダプターなどを使用する場合は、5［kg]以下の直付形照明器具をご使用ください。

■ 適用電線□ ツバ部で荷重を保持する場合は、10［kg］以下の直付形照明器具をご使用ください。

チョコレート色

3826K

引掛ローゼット直付灯用 アダプター

1267（チョコ）

1267（チョコ）0°

121A / 125V
￥540

￥230

■ 白色（1267白）￥630もあります。

※ビス付
M4×16.5 2本
M4×202本※絶縁チューブ付

56A / 250V
￥240

ハンガー

120°

YD1065（大和電器製）□ φ1.6またはφ2.0の銅単線専用

引掛ローゼット直付灯用アダプター

角形引掛シーリング
ボディ

27°

工事用配線器具

この直線上を取付位置の垂直方向もしくは水平方向にあわせてから取り付けてください。

12口金・E260°
φ63

角形引掛シーリングハンガー

2.5 t1.4t1.6

呼び径 3.5〜3.8

475132336530

φ103826K

t1.4 4.6

引掛シーリング
キャップを差し込み確実にひねる。

6410582514φ
25.241.2

丸形引掛シーリング1384用ハンガー

高荷重・耐熱形引掛シーリング1385用ハンガー

7181

16155

6921（取付ピッチ）

8.5
14.5

1385 PW

1010162-φ5穴
2-M447

φ356462249.5（7.5）

（16）

66

φ63

712.8（1.3）

t1.6

4-M444

63（1）
22（6）

φ4.3

1025°

45°

φ4.390°）ッチ
穴ピ取付

φ9104646（φ6346

24
φ964.649.524964.5φ55
φ65

露出高荷重・耐熱形引掛 シーリング1384 PW

10M4

照明器具の質量が5kgを超える場合は必ずハンガーで器具を保持してください。
（10kgを超える器具は取り付けできません。
）

コンセント付 引掛露出ローゼットボディ

φ63φ771220mm以上

12217