平成 25 年度第１回
情報配線施工技能検定
２級 実技試験問題
1. 試験時間
試験時間は 90 分とする。
試験開始時刻から 30 分を経過した後、作業が完了した者は技能検定委員の許可を得て退出してもよいので、手を上げて技能検定委員に申し出ること。
ただし、試験終了 10 分前以降は退出できない。
2. 注意事項
・ 受検中の質問は一切受け付けない。ただし、緊急かつ必要性のある場合には、対応を協議するので、技能検定委員に手を上げて申し出ること。
・ 「使用器工具・材料一覧」に記載されている器工具・支給材料のみ用いてよい。
疑義がある場合には、受検開始前に申し出ること。
・ 試験中の工具の貸し借りは一切認めない。
・ 支給材料は、それらの材料が不良の場合を除き追加支給は行わない。
・ 安全作業に十分配慮すること。また、安全上の注意を厳重に守り、技能検定委員の指示に従うこと。
・ 退出時は、周辺の清掃を行うと共に、整理整頓を行うこと。また、ゴミ等は指定の方法により捨てること。
・ 退出後の再入場は認められないので、忘れ物等がないように十分に確認すること。

公開用
2 級実技試験課題
次の作業１（光ケーブルの接続作業）及び作業２（メタルケーブルの接続作業）の２つの作業課題を試験時間内に行いなさい。
作業１：光ケーブルの配線作業
図 1 を参考にして、支給された作業板（表面）上において、以下の光ケーブルの配線施工に関する作業を行いなさい。ただし、作業手順は実際の施工手順を考慮して作業を行うこと。
(1) 露出配線用用品及び心線収納トレイを作業板（表面）上の適切な位置に配置する。
(2) 光インドアケーブル A 及び B を心線収納トレイ A へ導入する。
(3) 光インドアケーブル A と光インドアケーブル B を心線収納トレイ A 内で、メカニカルスプライス法により 1 心のみを接続し、余長を収納する。このとき、光接続箱に収納する光インドアケーブル A 及び B の合計口出し長は 1m 以上とすること。また、光ファ
イバ心線をねじれなく収納するとともに、心線の曲げ半径は 30mm 以上とすること。
(4) 心線収納トレイ A、B 間を、露出配線用用品を用いて配線する。
(5) 光インドアケーブル B の他端を 1m 以上口出しして、メカニカルスプライス法による組立型 SC コネクタを取り付けるとともに、余長を心線収納トレイ内に収納する。このとき、光ファイバ心線をねじれなく収納するとともに、心線の曲げ半径は 30mm 以上とすること。

心線収納トレイ B

心線収納トレイ A
露出配線用用品

組立型 SC コネクタ
光インドア

光インドア

ケーブル A

ケーブル B

メカニカルスプライス接続

図 1.

光ケーブル配線施工作業

1

公開用
作業２：メタルケーブル（ツイストペアケーブル）の配線作業
図 2 を参考にして、以下のメタルケーブル（ツイストペアケーブル）の配線施工に関する作業を行うこと。ただし、作業手順は実際の施工手順を考慮して作業を行うこと。なお、支給材料は、支給材料一覧表を参照のこと。
(1) 取り付け板（図 3(a)）を作業板の裏面に取り付ける。
(2) ツイストペアケーブル 2 本をモジュラジャック 1 を用いて成端し、(a)の取り付け板に取り付ける。取り付けの際は、ホルダ（図 3(b)）及びストッパ（図 3(c)）を用いて外れないようにすること。
(3) (b)で成端したツイストペアケーブル 2 本の他端を、作業板に取り付けられた 2 つのスイッチボックスから各々引き出し、先端にモジュラジャック 2 を取り付ける。
(4) マウント（図 3(d)）を作業板の裏面に取り付け、その上に電話用端子盤（図 3(e)）を取り付け、端子 1 番と端子 6 番にそれぞれ電子ボタン電話用ケーブルを成端する。このとき、結線はケーブルの青線と白線の対とし、未使用対はケーブル端に巻きつけること。
(5) (d)で成端した電子ボタン電話用ケーブル 2 本の他端を作業板に取り付けられた 2 つのスイッチボックスから各々引き出し、先端にモジュラジャック 3 を取り付ける。
(6) (c)、(e)で成端したモジュラジャック 2、モジュラジャック 3 を絶縁取付枠に取り付けて、スイッチボックスに収納し、プレートを作業板の表面に取り付ける。
※

ツイストケーブルの結線方法は、ANSI/TIA/EIA-568-Ｃ で規定される T568A の結線方法を用いること。
※

机にはネジ止めしないこと。

取り付け板
電話
用
端子
版

モジュラ
ジャック 1

モジュラ
ジャック 1

プレート

モジュラ
ジャック 2

モジュラ
ジャック 2

モジュラ
ジャック 3

モジュラ
ジャック 3スイッチボックス

作業板（裏面）図 2.

メタルケーブル配線作業

2

公開用

(a)取り付け板(b)ホルダ(c)ストッパ(d)マウント(e)端子板図 3.

メタルケーブル配線作業支給材料の写真

3

公開用

平成２５年度第１回
情報配線施工技能検定
２級実技試験使用器工具一覧
1. 受検者が持参しなければならない物（必須）品名
メカニカルスプラ
イス工具

数量
1式

備考
メカニカルスプライス素子の組立が可能な工具
メカニカルスプライス法による現地で組立が可能なコ

組立型 SC コネクタ 1 個以上 ネクタ。0.25mm 光ファイバが接続可能なもの
組立型 SC コネクタ
工具一式
光ファイバ前処理
工具一式
ニッパ定規

適宜
1式

両面テープ

適宜

ケーブル外被除去工具

1式

光接続箱、収納トレイや隠蔽配線用用品を作業板に固定できるもの
LAN ケーブル、電話用ケーブルのシース除去用
電工ナイフまたはカッターナイフでも可プラスドライバ

適宜

M3～M4 のプラスねじの締め付けが可能な充電ドリルドライバーは不可

マイナスドライバ
ラベリング用品

適宜
1式

ケーブル等にラベル付けするもの（識別テープ等）※

1式

持参した組立型 SC コネクタの組立、補助する工具

1式

光ファイバカッタ、光ファイバストリッパ、光ファイバホルダ、アルコール、ワイプ紙等
光ケーブル及びメタルケーブルの口出し時に使用ものメカニカルスプライス素子は、支給材料のものを支給するので、その材料に適さない工具を持参の場合は、各自が素子を持参のこと。

※

メカニカルスプライス素子は、支給材料表の製品を支給するが、それ以外の製品を各自が持参し、使用しても良い。

2. 受検者が持参してもよい物（任意）品名
ワイヤストリッパ

数量
1式

LAN 導通試験機

1式

単心メカニカルスプライス素子
可視光源
※

1 個以上
１式

備考
LAN 配線の導通確認が可能であるもの
0.25mm 光ファイバ心線が接続可能なもの。
予備用
光パッチコードを含む

これら以外の工具等の持ち込み及び使用は認めない。

4公開用

平成２５年度第１回
情報配線施工技能検定
２級実技試験支給材料一覧
材料名

数量

1 光インドアケーブル

5m

2 露出配線用用品

4個

3 心線収納トレイ
4 メ カ ニ カ ル スプ ラ
イス素子
5 オープンラック
6 作業板

2個

備仕様

メーカー等

0.25mm 光ファイバ
モール直線部；2 個90°曲げ部；2 個

―

19 吋用
光とメタル配線作業用

―
―
Ｒ＆Ｍ
Ｒ＆Ｍ

―
―
R302518*
RJ027*

パナソニック㈱NR3160W
VS16C-1

１枚

14 絶縁取付け枠

2個

15 配管取付け枠

2個

１個用,アダプター式

16 ボックスネジ

4本

十字穴付皿小ネジ

17 コンセントプレート

2個

1 連、2 個用18 ツ イ ス ト ペ ア ケ ー

2本４対(CAT5E),約 1.5m

2本

0.5×2 対,約 1.5m

12 同端子板工具

㈱フジクラ

１台

13 モジュラジャック ③

11 同端子板マウント―

FMSEZ-025

LAN 用
16 対用

10 電話用端子板

―

㈱フジクラ

2個
１個
１個１個
2個

9 モジュラジャック ②単心型

単心用,40×4×4mm

LAN 用

8 同上取付け板

型番等

1個

2個
１個

7 モジュラジャック ①㈱フジクラ考

ホ ルダー 、スト ッパー
等を含む

Ｒ＆Ｍ
Ｒ＆Ｍ
Ｒ＆Ｍ

電話用

VS16C-1 に含む
VS16C-1 に含む

パナソニック㈱WNT15629W

パナソニック㈱WTF3710K

パナソニック㈱DM801U050
14,15 の取付枠 のM4×25

接合用
パナソニック㈱WTF7002W

ブル
19 電子ボタン電話用――
ケーブル
20 結束バンド2本――*材料 7 モジュラジャック①と 8 取付板は１パッケージ（型番：RJ028-1）で支給する。

5