令和３年度 三郷市水道水質検査計画

令和３年度水質検査計画
１．基本方針２．水道事業の概要
３．水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況
４．採水地点、検査項目、検査頻度及びその理由
５．水質検査方法
６．臨時の水質検査７．放射性物質の検査
８．水質検査の自己／委託の区分
９．水質検査計画及び検査結果の公表
10 ． 水 質 検 査 の 実 施 に 際 し 配 慮 す べ き 事 項
11 ． 水 質 検 査 項 目 一 覧 表

令和３年３月策定

１．基本方針
三郷市水道部は、水道水質基準に適合する水を供給するため、定期に行う水質検査について計画を策定します。
定期の水質検査について、検査すべき事項、項目、採水の場所、検査の回数及びその理由を記載します。
（水道法施行規則第１５条）
臨時に行う水質検査についても、実施要件、方法及び検査項目を明らかにします。
水質検査を委託する内容については、委託する検査機関、委託する項目、検査方法、精度管理方法及び委託の理由等について記載します。（水道法第２０条第３項）
水質検査計画による検査結果については、評価の上公表します。
２．水道事業の概要（１）事業体の名称

三郷市（２）主な給水区域

三郷市（３）給水人口

１４２，５９１人（令和元年度末現在）（４）普及率

１００．０％（５）１日最大配水量

４６，７９０㎥（令和元年度実績）（６）１日平均配水量

４２，６７８㎥（令和元年度実績）

３０．２２ｋ㎡（７）水源の種別・名称① 地下水（深井戸） 北部浄水場系

北部第１～４水源中央浄水場系

中央第１～４水源② 浄水受水埼玉県企業局新三郷浄水場から供給される浄水（８）浄水場の名称及び浄水処理方法
北部浄水場

ろ 水 機 (圧 力 式 ろ 過 装 置 )に よ る 除 鉄 ・ 除 マ ン
ガン処理

中央浄水場

ろ 水 機 (圧 力 式 ろ 過 装 置 )に よ る 除 鉄 ・ 除 マ ンガン処理（９）配水場の名称
北部第二配水場

1３．水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況（１）自己水源の状況
自己水源は、市内にある深井戸から汲み上げた地下水です。
水質はおおむね良好な状況にあります。深井戸は、水を通さない 地 層 (不 透 水 層 ）の 下 に あ る 水 を 汲 み 上 げ る た め 地 表 か ら の 影
響を受けにくく、一般に地下水の流れる速さは遅いため、水質に大きな変化はありません。
しかし、深井戸付近の不透水層に、水が通る箇所（水みち）ができると地下水が汚染されることがあります。今後も計画的な水質検査を行い、水質状況を監視していきます。
（２）原水及び浄水の水質状況① 原水
自己水源の深井戸の水質は、おおむね良好な状況です。
② 浄水
深井戸水を塩素消毒した後、ろ水機により鉄及びマンガンを除去して浄水としています。さらに、埼玉県企業局新三郷浄水場から供給される浄水を受水しています。
ま た 、新 三 郷 浄 水 場 で は 、平 成 ２ ２ 年 ４ 月 よ り 高 度 浄 水 処 理（オゾン接触池＋生物活性炭吸着池を追加）が導入され、強力な酸化力によりトリハロメタンの原因物質やかび臭物質などを分解・除去しています。
浄 水 は 水 質 基 準 を 下 回 っ て お り 、安 全 で 良 質 な 水 で あ る と いえます。今後も水質の監視に留意し、品質の確保、安定給水を行います。
さ ら に 、自 動 水 質 監 視 装 置 に よ り 、色 、濁 り 及 び 消 毒 の 残 留
効果を市内４箇所で常時測定します。測定箇所については、「図１浄配水場の給水区域と施設図」を参照してください。
４．採水地点、検査項目、検査頻度及びその理由（１）原水（深井戸）・北部浄水場系 ４箇所
・中央浄水場系 ４箇所（中央第２水源休止中のため、令和３年度は３箇所）
2

自己水源の地下水が、汚染されていないことを確認するために検査を行います。

※1

水質基準５１項目のうち消毒副生成物１１項目及び味を除く３９項目、浄水処理に必要とする２項目、クリプトスポリジウム指標２菌（大腸菌、嫌気性芽胞菌）を検査します。
検査項目・頻度については、「１１水質検査項目一覧表、表１・表２」を参照してください。
※１ 消毒副生成物とは、塩素消毒によって非意図的に生成される物質のうち、人体その他に対して有害と考えられる性質を有する化学物質のことです。
（２）浄水① 保 育 所 給 水 栓 (４ 箇 所 )浄 配 水 場 か ら 配 水 さ れ た 水 の 、末 端 で の 水 質 状 態 を 確 認 す る
ために検査をします。市内の東西南北に位置する保育所において採水します。
三 郷 市 の 総 配 水 量 の 約 ８ 割 が 、江 戸 川 の 水 を 原 水 と す る 県 水（ 埼 玉 県 企 業 局 新 三 郷 浄 水 場 か ら 供 給 さ れ る 浄 水 ）で あ る た め 、夏場（６月～９月）にかび臭について検査します。
ま た 、水 質 基 準 ５ １ 項 目 及 び 水 質 管 理 目 標 設 定 項 目 ２ ６ 項 目のうち、使用していない消毒剤の２項目及び農薬類を除く２３項目を検査します。
検査項目・頻度については、「１１水質検査項目一覧表、表１・表４」を参照してください。
② 浄 配 水 場 内 給 水 栓 (３ 箇 所 )浄 配 水 場 か ら 配 水 さ れ る 時 点 で 、水 質 に 異 常 が な い か 管 理 するために検査します。浄配水場内の給水栓から採水します。
※2

水 質 基 準 ５ １ 項 目 の う ち 、省 略 不 可 １ ０ 項 目 (年 １ ２ 回 )、消毒 副 生 成 物 １ １ 項 目 と シ ア ン 化 物 イ オ ン 及 び 塩 化 シ ア ン (年１ 回 )の 検 査 を 実 施 し ま す 。 農 薬 類 に つ い て は 、 埼 玉 県 で 実 施している農薬監視項目に合わせ、農薬類１２０項目のうち３
８ 項 目 (年 １ 回 ) を 、 浄 水 場 内 給 水 栓 ２ 箇 所 で 検 査 し ま す 。
検 査 項 目・頻 度 に つ い て は 、「 １ １ 水 質 検 査 項 目 一 覧 表 、表１・表５」を参照してください。
3※２ 省略不可１０項目とは、水質基準表のうち必ず１箇
月 に １ 回 以 上 検 査 を 必 要 と さ れ る １ ０ 項 目（ 一 般 細 菌 、大 腸 菌 、硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 、塩 化 物 イ オ ン 、有機物（ＴＯＣ）、ｐＨ値、味、臭気、濁度、色度）の総称です。
③ ろ 水 機 (４ 箇 所 )・北部浄水場ろ水機 ２箇所
・中央浄水場ろ水機 ２箇所
ろ水機のろ過能力確認のため、毎月検査を実施します。
省 略 不 可 １ ０ 項 目 、鉄 及 び マ ン ガ ン を 検 査 す る ほ か 、水 質 基
準 ５ １ 項 目 (年 １ 回 )、 ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (年 ４ 回 )、 塩 素 酸(年 １ ２ 回 )も 検 査 し ま す 。
検 査 項 目・頻 度 に つ い て は 、「 １ １ 水 質 検 査 項 目 一 覧 表 、表１」を参照してください。
（３）毎日検査（浄配水場内及び配水管端末）
下記の市内８箇所で採水します。
色、濁り、消毒の残留効果について毎日検査します。
浄配水場内給水栓 ３箇所

八木郷児童公園 １箇所

高州地区

１箇所

寄巻地区

１箇所

彦糸地区

１箇所

小谷堀地区

１箇所

検査項目・頻度については、「１１水質検査項目一覧表、表３」を参照してください。
５．水質検査方法
水質検査計画に基づく水質検査は、水道法第２０条第３項に係る厚生労働大臣の登録を受けた業者に委託して行います。
また、委託先については検査精度の信頼性を重視し、国が定めた水道水の検査方法（水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法等）により検査を行う受託者を選定しています。
なお、規則に基づく毎日検査項目については、委託により実施します。
６．臨時の水質検査4

次のような事態が発生した場合、状況に応じ水質基準項目の検査を実施します。
（１）水源の水質が著しく悪化したとき（２）水源に異常があったとき（３）浄水過程に異常があったとき（４）配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染された恐れがあるとき（５）その他必要があると認められたとき
７．放射性物質の検査
東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に伴い放出された※3

放射性物質の水道水中への影響を監視する為、国のモニタリング方
針 に 基 づ き 、放 射 性 物 質 の 測 定 を 実 施 し ま す 。測 定 結 果 に つ い て は 、
三郷市ホームページにて公表します。検査項目・頻度については、「１１水質検査項目一覧表、表６」を参照してください。
※３ 平成２４年３月５日付け健水発０３０５第１号厚生労働省 健 康 局 水 道 課 長 通 知「 水 道 水 中 の 放 射 性 物 質 に 係 る 管 理 目
標値の設定等について」による
８．水質検査の自己／委託の区分
自己により検査を行うためには、水質検査項目の種類が多く高い精度が求められ、高度な分析技術と経験を持つ技術者及び測定装置の設置が必要で、費用が莫大となります。
このため、本計画におけるすべての検査は、水道法の規定に基づき外部委託で行います。（水道法第２０条第３項）
９．水質検査計画及び検査結果の公表
水質検査計画及び水質検査計画に基づき行われた水質検査結果については、毎年度作成し、三郷市ホームページ及び「水道だより」
にて公表します。
１０．水質検査の実施に際し配慮すべき事項（１）検査結果の評価
5検査ごとに結果を評価し、水質基準を超える恐れがあるときは、直ちに原因を調査し対応します。
（２）検査計画の見直し
水質検査結果の評価及びお客様のご意見・情報に基づき、毎年見直しを行います。
（３）水質検査の精度、信頼性の保障検査を行う受託者は、公正な第三者機関による外部精度管理を受け、標準測定手順を整備するとともに、適切な内部精度管理を行っています。
（４）関係者との連携
水源、その他の水道施設で災害、水質汚染事故等が発生、もしくは発生の恐れがある場合は必要に応じ、国・県の関係機関及び近隣市町、水質検査受託者等と連携し適切な対応を行います。

611 水質検査項目一覧表
表１ 水質基準項目の検査頻度
基本検
水質検査実施頻度(回/年)
査実施
浄配水 浄水場 水源井
番号
水 質 基 準 項 目基 準 値
保育所
場給水 ろ水機 戸7箇
頻度
4箇所
栓3箇所 4箇所 所(回/年)
100個/mL以下
121212
病原 一般細菌1121
生物
検出されないこと
1212122大腸菌
1240.003㎎/L以下
44―
3カドミウム及びその化合物
114―0.0005㎎/L以下
44水銀及びその化合物
11
無 セレン及びその化合物
0.01㎎/L以下
44―
51
1
機 鉛及びその化合物
0.01㎎/L以下
44―611物 ヒ素及びその化合物
0.01㎎/L以下
44―
741／0.02㎎/L以下
44―8
六価クロム化合物
11
重 亜硝酸態窒素
0.04㎎/L以下
441911
金 シアン化物イオン及び塩化シアン0.01㎎/L以下
4411011
属 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
10㎎/L以下
412121112
1―0.8㎎/L以下
4412
フッ素及びその化合物
111.0㎎/L以下
44―
13 健ホウ素及びその化合物
110.002㎎/L以下
44―
14 康
四塩化炭素
11に0.05㎎/L以下
44―
15
1
1
一 1,4-ジオキサン
関ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びトランス0.04㎎/L以下
4―41116 す 般1,2-ジクロロエチレン
有0.02㎎/L以下
44―
17 る
ジクロロメタン11機0.01㎎/L以下
44―18 項テトラクロロエチレン
11
物0.01㎎/L以下
44―
19 目
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
110.01㎎/L以下
44―
20
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
110.6㎎/L以下
4
4121
塩素酸
12―0.02㎎/L以下
4
4122
クロロ酢酸
1―0.06㎎/L以下
44123
クロロホルム1―
消0.03㎎/L以下
44124
ジクロロ酢酸1―
毒0.1㎎/L以下
41425
ジブロモクロロメタン
1―
副0.01㎎/L以下
4
4126
臭素酸
1―
生0.1㎎/L以下
44127
総トリハロメタン
1―
成0.03㎎/L以下
44128
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸
1―
物0.03㎎/L以下
44129
ブロモジクロロメタン
1―0.09㎎/L以下
44130ブロモホルム
1―
10.08㎎/L以下
4431
ホルムアルデヒド
1―1.0㎎/L以下
44―
32
亜鉛及びその化合物
11
着 アルミニウム及びその化合物
0.2㎎/L以下
44―
33
110.3㎎/L以下
44―
34 水 色 鉄及びその化合物
1211.0㎎/L以下
44―
35 道
銅及びその化合物
11200㎎/L以下
44―
36 水 味 ナトリウム及びその化合物
110.05㎎/L以下
44―
37 が 着色 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物
121200㎎/L以下
4121238 有塩化物ｲｵﾝ
121
す味300㎎/L以下
44―
39
カルシウム、マグネシウム等（硬度）11500㎎/L以下
44―
40 べ
蒸発残留物
110.2㎎/L以下
44―
41 き 発泡 陰ｲｵﾝ界面活性剤
110.00001㎎/L以下
44(※1)―
42 性 かジェオスミン
11び0.00001㎎/L以下
44(※1)―
43 状 臭 ２-メチルイソボルネオール
110.02㎎/L以下
44―
44 に 発泡 非イオン界面活性剤
110.005㎎/L以下
44―
45 関 臭気 ﾌｪﾉｰﾙ類
111212123㎎/L以下
46 す 味 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量)
1215.8以上8.6以下
12121247 る 基 ｐＨ値
121項
礎 味
異常でないこと
1212124812―
異常でないこと
12121249 目 的 臭気
121
性 色度
5度以下
12121250
121状 濁度
2度以下
12121251121※1 6～9月の間、月1回(4回/年)の検査を実施。

7表２ 水源の安全性確認及び浄水工程管理項目の検査頻度
水質検査実施頻度(回/年)
番号
1234

項 目
アンモニア態窒素
塩素要求量
嫌気性芽胞菌
クリプトスポリジウム

水源井戸7箇所

北部・中央
浄水場着水井備 考

114――――
1無機物―

微生物
微生物

表３ 毎日検査項目の検査頻度
番号

毎 日 検 査 項 目

1 色
2 濁り
3 消毒の残留効果

評 価
異常でないこと異常でないこと
0.1㎎/L以上

水質検査実施頻度(回/日)
浄配水場内
八木郷児 配水管末端
給水栓3箇所童公園
市内4箇所
111111111

表４ 水質管理目標設定項目の検査頻度
番号 水 質 管 理 目 標 設 定 項 目
1235891314151617181920
21目 標 値

水質検査実施頻度(回/年)
保育所4 ろ水機箇所 ２箇所

アンチモン及びその化合物
ウラン及びその化合物
ニッケル及びその化合物
１，２－ジクロロエタン
トルエン
フタル酸ジ（２－エチルヘキシル）
ジクロロアセトニトリル
抱水クロラール
農薬類 (※2)
残留塩素カルシウム、マグネシウム等（硬度）マンガン及びその化合物
遊離炭酸
１，１，１－トリクロロエタン
メチル-ｔ-ブチルエーテル

0.02㎎/L以下
0.002㎎/L以下
0.02㎎/L以下
0.004㎎/L以下
0.4㎎/L以下
0.08㎎/L以下
0.01㎎/L以下
0.02㎎/L以下－1㎎/L以下
10～100㎎/L以下
0.01㎎/L以下
20㎎/L以下
0.3㎎/L以下
0.02㎎/L以下

11111111111111-

22 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）

3㎎/L以下1-

備 考

無機物/重金属
一般有機物
消毒副生成物
農薬
臭気
味
着色味
臭気味

臭気
23 臭気強度（TON)
3以下
1味24 蒸発残留物
30～200㎎/L以下
1
基礎的性状
25 濁度
1度以下
126 ｐＨ値
7.5程度
1
腐食‐1以上で0に近づける
27 腐食性（ランゲリア指数）1
水道施設の健全性の指28 従属栄養細菌
2,000個/mL以下
1
一般有機物
29 １，１－ジクロロエチレン
0.1㎎/L以下
1
着色
30 アルミニウム及びその化合物
0.1㎎/L以下
1
一般有機物
31 PFOS・ PFOA ※３0.00005㎎/L以下
1※2 北部・中央浄水場の給水栓から採取し、34項目の検査を実施(表5参照)。
※3 正式名称はペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）・ペルフルオロオクタン酸（PFOA）
番号は厚生労働省健康局長通知に基づく。

8

表５ 農薬38項目の検査頻度
水質検査実施頻度(回/年)
番号
農 薬 名
目 標 値
北部・中央浄水場
給水栓2箇所0.05㎎/L
1
1 1,3-ジクロロプロペン（Ｄ-Ｄ）
0.02㎎/L13 2,4-D（2,4-PA)
0.004㎎/L
14 EPN
0.01㎎/L
18 アトラジン
0.03㎎/L
111 アラクロール
0.005㎎/L
112 イソキサチオン
0.03㎎/L
119 エスプロカルブ
0.03㎎/L
123 オキシン銅（有機銅）10.008㎎/L
26 カフェンストロール
0.005㎎/L
129 カルボフラン ※１0.003㎎/L
137 クロルピリホス
0.05㎎/L
138 クロロタロニル（ＴＰＮ）
0.02㎎/L
141 ジウロン（DCMU)
0.03㎎/L
142 ジクロベニル(DBN)
0.004㎎/L
145 ジスルホトン（エチルチオメトン）
0.003㎎/L
149 シマジン（CAT）
0.03㎎/L
152 シメトリン
0.003㎎/L
153 ダイアジノン
0.02㎎/L
157 チウラム
0.02㎎/L160 チオベンカルブ
0.006㎎/L
163 トリクロピル
0.005㎎/L
164 トリクロルホン（DEP）
0.06㎎/L
166 トリフルラリン
0.0005㎎/L
176 フィプロニル
77

フェニトロチオン（MEP）

0.01㎎/L

0.03㎎/L
78 フェノブカルブ（BPMC）
0.006㎎/L
80 フェンチオン(MPP)
0.007㎎/L
81 フェントエート（PAＰ）
0.02㎎/L
85 ブタミホス
0.05㎎/L88 プレチラクロール
0.03㎎/L
93 プロベナゾール
0.1㎎/L94 ブロモブチド
0.02㎎/L
95 ベノミル0.05㎎/L
106 メコプロップ（MCPP)
0.03㎎/L
107 メソミル
0.004㎎/L
109 メチダチオン（DMTP）
0.02㎎/L
112 メフェナセット
0.005㎎/L
114 モリネート※1 令和３年度から目標値が0.0003mg/L以下になる見込み。
番号は厚生労働省健康局長通知に基づく。

殺虫剤
除草剤
殺虫剤
除草剤
除草剤
殺虫剤
除草剤
殺虫剤・殺菌剤
殺虫剤・除草剤
代謝物
殺虫剤
殺虫剤・殺菌剤
除草剤
除草剤
殺虫剤
除草剤
除草剤
殺虫剤・殺菌剤
殺虫剤・殺菌剤
除草剤
除草剤
殺虫剤
除草剤
殺虫剤・殺菌剤

1

殺虫剤・殺菌剤
・植物成長調整剤

1111111111111

殺虫剤・除草剤
殺虫剤
殺虫剤・除菌剤
除草剤
除草剤
殺虫剤・除菌剤
殺虫剤・除草剤
殺菌剤
除草剤
殺虫剤
殺虫剤
除草剤
除草剤

表６ 放射性物質項目の検査頻度
水質検査実施頻度(回/月)
番号
項 目
北部浄水場
中央浄水場給水栓
No.1ろ水機
放射性セシウム(Cｓ-134）11111
2 放射性セシウム(Cｓ-137）※水道水の目標値は、Cs-134とCs-137の合計値で10Bq/kg以下

9

用 途

備 考――

図１ 浄配水場の給水区域と施設図
市内浄配水場： 北部浄水場
中央浄水場
北部第二配水場

自動水質監視装置： 彦成局(彦成保育所)
早稲田局(丹後保育所)
戸ヶ崎局(コビープリスクール
みさととがさき)高州局(高州保育所)

10