工事店様用

ZMPMCD

全 量 買 取 向 け

モバイルパックマルチコネクト＜パワコン接続タイプ＞［太陽光発電遠隔モニタリングサービス］

パワーコンディショナ－SV センサ間
通信ケーブル加工マニュアル
ダイヤゼブラ電機（旧：田淵電機）製 パワーコンディショナ用 Ver1.5
SV センサ設定ツール 設定内容
<PCS メーカ> ダイヤゼブラ電機（旧：田淵電機）(住宅用)<PCS 型式> 「リモコン(EPC1.0) ZREM-35ENH/35EN」
対象 PCS 型式
対象リモコン型式
EPC-A-S30P
ZREM-35EN/ ZREM-35ENH
EPC-A-S55P
SV センサ設定ツール 設定内容
<PCS メーカ> ダイヤゼブラ電機（旧：田淵電機）(住宅用)<PCS 型式>「リモコン(EPC2.0/3.0/4.0) ZREM-35ENH/35ENV/35ENM/35ENP01」
対象 PCS 型式
対象リモコン型式
EPC-A-S30P-H
ZREM-35ENH/ ZREM-35ENV/ ZREM-35ENM/ ZREM-35ENP01
EPC-A-S55P-H
EPC-B-S80P
ZREM-35ENH/ ZREM-35ENV/ ZREM-35ENM/ ZREM-35ENP01
EPC-B-S80P-J
EPC-B-S99P
ZREM-35ENH/ ZREM-35ENV/ ZREM-35ENM/ ZREM-35ENP01
EPC-B-S99P-J
EPC-A-S49MP
ZREM-35ENM/ ZREM-35ENP01
EPC-A-S55MP
EPC-A-S55MP4
EPC-S40MP2-L
ZREM-35ENP01
EPC-S49MP3-L
EPC-S55MP3-L
EPC-S55MP4-L
EPC-S99MP5-L
EPC-S99MP5-CL

注意事項
パワーコンディショナについての詳細な手順は、パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルに従ってください。なお、改訂などによりメーカ取扱説明書、施工・保守マ
ニュアルの内容に変更が生じた場合など、本マニュアルの内容と異なる場合は、パワーコンディショナーメーカ側の内容に従って施工してください。
通信ケーブルは、施工者様の責任において作成くださいますようお願いいたします。
誤った方法で施工した場合に、モバイルパック、パワーコンディショナ、その他周辺機器の故障などの異常が生じましても、当社はいっさいの責任を負いかねます。

1.目的
エコめがねモバイルパックマルチコネクト（以下 モバイルパックＭＣ）をご利用いただくにあたって、「パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブル」の作成・施工手順を記載しています。

2. システム構成
以下に、パワーコンディショナ 5 台接続のシステム構成例を記載します。
※型式によって接続可能台数が異なります。詳しくは当社 HP をご確認ください。
https://partner.eco-megane.jp/mc_pcs.html
パワーコンディショナ 1
アドレス：0１
終端抵抗：OFF

パワーコンディショナ 2
アドレス：02
終端抵抗：OFF

パワーコンディショナ 5
アドレス：05
終端抵抗：OFF

モバイルパックＭＣ
終端抵抗：ON(出荷時状態)

通信ケーブル
リモコン※リモコンからモバイルパック MC までの通信ケーブルの長さの合計が 100m 以内になるようにしてください23. パワーコンディショナ－SV センサ間通信ケーブルの作成
3-1.準備部材・工具

パワーコンディショナ－SV センサ間通信ケーブル作成に必要となる部材、工具を以下に記載します。

●部材(パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブル 1 本あたり)

部材名
丸型圧着端子（絶縁スリーブ付）

サイズ・規格穴径 M3.5※
ダイヤゼブラ電機（旧：田淵電機）製ケーブル

PC-PVR 間通信ケーブル
絶縁テープ-※丸型圧着端子 適合サイズ（モバイルパック MC

数量
4個1本必要な長さ通信線端子台側）

単位[mm]＜参考＞リモコン - パワーコンディショナ間通信ケーブル、パワーコンディショナ間通信ケーブルの部材についてリモコンとパワーコンディショナ間を接続する通信ケーブルと、複数のパワーコンディショナ間を接続する通信ケーブルについて、必要な部材を以下に記載します。パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルを確認の上、入手してください。
接続箇所

部材名

リモコン パワーコンディショナ間PC-PVR 間通信ケーブル

パワーコンディショナ間

PC-PC 間通信ケーブル

●工具

工具名
ニッパー
ペンチ
プラスドライバー
トルクドライバー
圧着工具

サイズ・規格ダイヤゼブラ電機（旧：田淵電機）製
ケーブル
ダイヤゼブラ電機（旧：田淵電機）製
ケーブル

数量
１本（PCS 台数 １）本

サイズ・規格
圧着端子サイズに適合するもの

3個数
11111

3-2.パワーコンディショナ - SV センサ間通信ケーブルの加工●ケーブル加工方法

パワーコンディショナ - SVセンサ間の距離に応じた長さのPC-PVR間通信ケーブルをご用意いただき、外部計測・表示システム側コネクタ近くで配線を切断してください。
黒、白、緑の配線に丸端子(穴径M3.5)を圧着してください。
それ以外の配線は、ほかの配線や金属と接触しないよう絶縁テープで絶縁処理をしてください。
丸型圧着端子：穴径 M3.5（絶縁スリーブ付き）
切断する

PC-PVR 間通信ケーブル

PC-PVR間通信ケーブル
ピンNo.

電線色

信号名

1黒

GND

2赤DC＋3-未接続

4白RS485(A)+5

緑RS485(B)－44. 通信ケーブルの取付け方法<注意>機器が運転停止している状態、すべての入力スイッチやブレーカが「OFF」になっている状態で作業を開始してください。
手順 3-2 で加工したケーブルで、モバイルパックＭＣの通信線端子台とパワーコンディショナを接続してください。また、リモコンパワーコンディショナ間の通信ケーブルについては、別途パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルをご確認の上、接続してください。
※2 台構成例●ケーブル取付け全体図
リモコン

モバイルパックＭＣ

パワーコンディショナ：1

パワーコンディショナ：2

通信コネクタリモコンセンサ
RS485

通信コネクタリモコンセンサ
RS485

締付トルク：0.8～1.4N･m

OUT ポートIN ポートOUT ポートIN ポート

PC-PVR 間通信ケーブル

PC-PC 間通信ケーブル※別途お客様にてご準備※別途お客様にてご準備

通信線端子台
TX+ TX- RX+ RX- SG×××

モバイルパックＭＣ通信端子台
信号名

手順3-2で加工した通信ケーブル
電線色

信号名

SG

黒GND

TX+

白

RS485(A)+TX-

緑RS485(B)－5×

手順 3-2 で作成した通信ケーブル※通信ケーブルは電力線と離して敷設することをお勧めいたします。

●結線対応表×5. その他
5-1. 終端抵抗の設定
SVセンサおよびパワーコンディショナの終端抵抗を設定してください。
・モバイルパック MC：
SV センサの終端抵抗設定を有効（DIP-SW2 No.1 を ON）に設定してください。
※出荷状態では、SV センサの終端抵抗は ON 状態で設定されています。
・パワーコンディショナ：通信線上の終端にあるパワーコンディショナの終端抵抗スイッチをすべて OFF に設定してください。
具体的な終端抵抗の設定方法については、パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルを参照してください。
終端抵抗の設定リモコン

終端抵抗スイッチ OFF

終端抵抗
スイッチ OFF

終端抵抗
スイッチ OFF

PCS

PCS

PCS

終端抵抗 ON
モバイルパックＭＣSV センサ

ＤＩＰ－ＳＷ
下段(SW2)※SW の状態を白の四角で表しています。

5-2.アドレス(局番)の設定

パワーコンディショナ付属のメーカ取扱説明書、施工・保守マニュアルに従い、パワーコンディショナのアドレス(局番)を設定してください。
※ 機器ID(局番)は01～09の範囲で設定してください。

6

MEMO

7

販売元
株式会社 NTT スマイルエナジー〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2 丁目 6 番 18 号 淀屋橋スクエア 4F
06-6221-1234
お問い合わせ support@nttse.com※年末年始・夏季休暇等の当社指定休日は除きます。