Показатели качества питьевой водыМУП г. Костромы "Костромагорводоканал» информирует потребителей коммунальной
системы водоснабжения города Костромы о качестве питьевой воды и ее соответствии
установленным стандартам. Питьевая вода полностью соответствует требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству водыцентрализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Данные Лаборатории водоснабжения по качеству питьевой водыза октябрь 2015 года
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Единицыизмерения

Показатели

1Результаты КХА и МБИЛевобережные
ОСВ (НФС)ул.1 Мая, 2Правобережные
(ДОСВ)
ул. Московская,д.108УВС
«Башутино»ПДК(норматив)не болееНД на методы
исследования

82

3

4

567

Температура

0

16,216,3-НенормируетсяС

Запах при t=200Органолептические показатели1хлорный
1хлорный
баллы1хлорный

Запах при t=600

баллы

2хлорный

2хлорный

1хлорный

Привкус

баллы

111

Цветность

градус

781

Мутность

мг/дм3

0,1

0,1

0,15

2
2
2
20
1,5

ГОСТ 3351-74
ГОСТ 3351-74
ГОСТ 3351-74
ГОСТ 31868-2012ГОСТ 3351-74

Микробиологические и паразитологические показатели
7.

МУК 4.2.1018-01

Общее микробное число

КОЕ/1см3Отсутствие

Отсутствие

Отсутствие

Отсутствие

8. Общие колиформные
бактерии
9. Термотолерантные
колиформные бактерии
10.
Колифаги

КОЕ/100
см3
КОЕ/100
см3
БОЕ/100
см3Числоспор/20см3Числоцист/50см3Отсутствие

Отсутствие

Отсутствие

Отсутствие

МУК 4.2.1018-01

Отсутствие

Отсутствие

Отсутствие

Отсутствие

МУК 4.2.1018-01

ОтсутствиеОтсутствие

Отсутствие

Отсутствие

МУК 4.2.1018-01

Отсутствие

МУК 4.2.1018-01

ОтсутствиеОтсутствие

Отсутствие

Отсутствие

Отсутствие

-11.
12.

13.

Споры
сульфитредуцирующих
клостридий
Цисты лямблий

Водородный показатель

14. Общая минерализация(сухой остаток)15.
Жесткость
16. Окисляемость
перманганатная
17. Нефтепродукты,суммарно

ед. рН
мг/дм30Ж

мг/дм3
мг/дм3

МУК 4.2.964-00

Обобщенные показатели
6,75
6,75

7,80

Отсутствие

6-9ПНДФ 14.1:2:3:4.12197(издание 2004г)ГОСТ 18164-72

160,1

158

260,4

2,47

2,43

4,70

3,3

3,7

0,41

5

ПНДФ 14.2.4.15499(издание 2012г)<0,02<0,02-

0,1ПНДФ 14.1:2:4.1682000(издание 2012 г)

1000
7ГОСТ 31954-2012

<0,015<0,015-0,5ГОСТ 31857-2012<0,002<0,002-0,25

РД 52.24.488-06

Неорганические вещества
<0,1
<0,1-

0,3

ГОСТ 4011-72

0,02-

0,1

ГОСТ 4974-72

4

567

8

мг/дм3<0,002<0,002-1,0ГОСТ 4388-72

23. Свинец (Рb, суммарно)мг/дм3<0,0005<0,0005-

0,03ГОСТ 18293-72

24. Хром (Сr+6)

мг/дм3<0,025<0,025-0,05

ГОСТ 31956-2012

25. Цинк (Zn+2)

мг/дм3<0,005<0,005-5,0ГОСТ 18293-72

26. Нитраты (по NO-3)

мг/дм3

1,01

1,32-

45,0

ГОСТ 18826-73

27. Сульфаты (SO4-2)

мг/дм357,72

57,12-

500,0ГОСТ 31940-2012

28. Фториды (F-)мг/дм3<0,1

<0,1-

1,5

ГОСТ 4386-89

29. Нитрит- ионмг/дм3<0,003<0,003-3,0ГОСТ 4192-82

30. Хлориды (Сl-)мг/дм38,468,82-

350,0ГОСТ 4245-72

31. Аммиак (по азоту)мг/дм3

0,74

0,66

-2,0

ГОСТ 4192-82

32. Сероводород

мг/дм3---3,0ГОСТ 4192-82

33. Остаточный хлорОстаточные количества реагентов
мг/дм3
1,14
1,16

0,36

1,2

ГОСТ 18190-72

34. Остаточный флокулянт

мг/дм3

0,014

0,017

-

2,0

ГОСТ 19355-85

35. Остаточный алюминий

мг/дм3

0,04

0,11

-

0,5

ГОСТ 18165-89

36. Хлороформ

мг/дм30,0041

0,0041

0,00230,004ГОСТ 31951-2012

37. Общая α радиоактивность

Радиологические показатели
Бк/кг
--0,2

ГОСТ 31864-2012

38. Общая β радиоактивность

Бк/кг

-1,0

МР 11-2/42-09-2000

Поверхностно-активные
вещества (ПАВ),анионоактивные

мг/дм3Фенольный индекс

мг/дм3

20. Железо (Fe,суммарно)мг/дм321. Марганец (Мn, суммарно)мг/дм30,033

22. Медь (Сu, суммарно)

18.
19.

2

1--Питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества».