埋込連用スイッチ 連接取付時の使用電流について
125Ｖ-15Ａ・20Ａ兼用コンセント 取扱いについて

使用上のご注意

埋込連用スイッチ 連接取付時の使用電流について

035,095ページ掲載

定格電流 15A のスイッチを例に取った場合、ネジ無し端子部の許容電流は 15A ですが、これらは電気用品安全法技術基準、 ＪＩＳ 規格の試験方法に基づいて埋込ボックス内にスイッチ１個を取付けて性能を確認したものです。
実使用上では、同一ボックス内に収めるスイッチの個数や配線方法が変わりますので、互いのスイッチからの発熱により上記の試験よりも温度が高くなるときがありますので、以下のような配線設計をしてご使用ください。
１. いずれの場合にも合計電流が 15Ａ を越えて使用しないでください。
２. スイッチ１個あたりの最大負荷電流は表による
項

1個取付

Ⅰ

3連接
送り配線

Ⅰ =15A

使用電線

目

Ⅰ2
Ⅰ3

Ⅰ1

2連接
独立配線

Ⅰ1

Ⅰ 1, Ⅰ 2, Ⅰ 3

合計で15AⅠ2

Ⅰ= 15A

13.5A

15A

合計で15A

Ⅰ3

Ⅰ1□ 参考値 :
片切スイッチ（JEC-BN-1 15A-300V）
端子部温度上昇試験
20A
温度上昇値 : 15A
端 子 部 : 17.5K 29.6K※ 試験ボックスはIEC669-1（家庭用固定形スイッチ）による

Ⅰ= 15AⅠ 1, Ⅰ 2, Ⅰ 3

Ⅰ2

15A

当社の定格15A製品のネジ無し端子部の通電試験（温度上昇）は、20Aを通電したときにＪＩＳ規格における端子部の温度上昇値（15A）の規格（35K）を越えないことを確認していますが、これは、20A
ブレーカー使用時において、20Aを通電した場合に、ブレーカーが遮断されるまでの時間を考慮して確認したものです。

11.5A 13.5A

Ⅰ2

Ⅰ1

15A

10.5A 12A

Ⅰ3

Ⅰ= 15A

φ 2.0

Ⅰ1

3連接
独立配線

9連接
3分岐配線

φ 1.6

Ⅰ2

Ⅰ3

Ⅰ1

Ⅰ2

10A

13.5A

Ⅰ3

125Ｖ-15Ａ・20Ａ兼用コンセント 取扱いについて

058,128ページ掲載

掲題のコンセントは 20A コンセントに 15A のプラグも差し込めるようにしたものですので、
電気用品安全法上・施工上の扱いはあくまでも 20A コンセントです。 15A 回路用として使用することはできません。

6「内線規程」上、以 下 の よ う な 施 工 規 則 が あ り ま す の で 取 扱 い 上 注 意 し て く だ さ い 。
■ 住宅に施設される分岐回路の受口数について、次のように規定している
1 . 「分岐回路に接続する受口の施設 」内線規程 3605-6 1. 3605-8表（旧205-6 1. 8表）コンセントの定格電流（A）
15A以下

20A 配線用遮断器分岐回路

20A以下（備考2）

20A 分岐回路（ヒューズに限る）

20A以下（備考1）

30A 分岐回路

20A以上 30A以下（備考1）

40A 分岐回路

30A以上 40A以下

備考1：20A 分岐回路・30A 分岐回路では、

15Aのプラグが接続できる20Aコンセントは、使用しないこと。

資料ページ

15A 分岐回路

備考2：20A配線用遮断器分岐回路に

電線太さ1.6mmのVVFケーブルなどを使用する場合は、定格電流が20Aのコンセントを使用しないこと。

２. 受口の最大数□「分岐回路の最大受口数」内線規程3605-6 2. 3605-9表（旧205-6 2. 9表）より
1. 20A配線用遮断器分岐回路では、10Aを越える大形電気機械器具を使用するコンセントは１個とする。
2. 20A〜50A分岐回路では、コンセント専用とした場合、２個以下。
□ 分岐回路数 内線規程 3605-3 2.（旧205-3） により単相３線式の電気使用機械器具及び定格電流が10Ａを超える据置形の大形電気器具については、別途に専用の分岐回路を設けること。
この項から、送りで複数の受口を設けると「併用回路」となるので不可。分岐回路に取付ける上記器具１台限りです。
（日本電気協会による）■ したがいまして、
15A・20A 兼用コンセントは 20Ａ配線用遮断器分岐回路以外に接続できません。
20Ａ 配線用遮断器分岐回路に使用できる 15A・20A兼用コンセントの施設数は１個まで、接続する電線は太さ 2.0mm以上です。

この回路に他のコンセントを送り配線で、設置することもできません。

15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に１個のみ、太さ2.0mmの電線で接続してください。

357

使用上のご注意

ライトコントロールスイッチの機能・負荷容量について

調光範囲設定機能について

047,099,171ページ掲載●調光範囲の下限を設定することで、次のような現象が改善できます。

□調光範囲設定方法① ツマミを少し右に回して照明を点灯させる② 設定ボタンを２秒以上長押しする⇒（正位相制御は長押しの間照明が消灯）③ 設定ボタンが点灯し 設定モード開始

・ ツマミをかなり回さないと点灯しない
・ 調光下限近くでチラツキが起こる（開始から５分以内に設定しないと自動的に解除されます）

・ 複数の照明間で点灯/消灯するタイミングが揃わない④ ツマミを調光下限にあわせ、設定ボタンを短押しする⇒ 設定ボタンが３回点滅して設定完了（逆位相制御はこの後自動的に上限設定を行う）

プレート

ここでいう調光下限とは・チラツキが起こる場合…チラツキが起こらない最少の明るさ
・点灯開始が遅い場合…点灯開始直後の明るさ
・点灯／消灯タイミングが揃わない場合…全照明点灯直後
の明るさ

化粧カバー
つまみ
調光範囲設定ボタン※設定ボタンは、化粧カバーに開いた穴の少し奥にあります。爪ようじ程の先端が穴を通る折れにくいものを使用して、軽く押して操作してください。

スイッチ（又はブランクカバー）［J・ワイド／J・WIDE SLIM］［ニューマイルドビー］※調光設定できる範囲は、正位相制御・逆位相制御の場合下限約0.5%から約50%までです。
PWM信号制御の場合Duty比約95%から約50%までです。
※調光対応形LEDランプの種類によっては、調光範囲設定をすることで明るさの調節幅が小さくなります。
※設定内容は停電などで電源が遮断されても保持されます。
また、調光範囲設定は必要に応じて何度でも変更できます。
※詳細は製品付属の取扱説明書をご確認ください。

ライトコントロールスイッチ負荷容量について
ボックスレス
断熱材有り●スイッチボックスの種類・照明器具の種類、
ライトコントロールスイッチの種類等施工条件
により最大負荷容量が変わります。
表1を参考に負荷を減じて施工してください。

6※5連接は、J・WIDE SLIMシリーズとNK SERIEのみです。他のシリーズには5連プレートが存在しません。

表1

金属ボックス樹脂ボックス

白熱灯

LED照明

白熱灯

LED照明

単独

正位相
逆位相

500W
200W

5000mA
2000mA

400W
160W

4000mA
1600mA

2連接

正位相
逆位相

400W
160W

4000mA
1600mA

350W
140W

3500mA
1400mA

3連接

正位相
逆位相

350W
140W

3500mA
1400mA

300W
120W

3000mA
1200mA

4連接

正位相
逆位相

350W
140W

3500mA
1400mA

300W
120W

3000mA
1200mA

5連接

正位相
逆位相

350W
140W

3500mA
1400mA

300W
120W

3000mA
1200mA

資料ページ

白熱灯用調光器対応形ＬＥＤランプについて
調光器対応形LEDランプは、動作原理が白熱灯と異なるため下記の性質があります。これらはLEDランプの性能に由来するものですので、実用上支障のない範囲でご使用ください。
（1）明るさ変化の仕組みが白熱灯と異なります。
・白熱灯は、ガラス球内に細い金属線（フィラメント）を入れ、ガラス球内部の空気を抜いて封じ込めた構造です。電流が流れるとフィラメント
が発熱し、その温度が上がるとともに暗赤色に輝き始め、橙色、黄白色を経て3000℃前後で温かみを帯びた白色の光を発します。
・ランプに通じる電力とフィラメントの発熱量は比例しますので、ライトコントロールでランプの入力電力を調整することでランプの明るさを変化させています。
・白熱灯の場合、ランプの形状や品番が異なっても発光原理は同じため、複数のランプを1つのライトコントロールで調光すると明るさの変化
度合いは完全に揃います。
・LEDランプの場合、「発光ダイオード」という半導体素子に低電圧の電流を供給し、電子の流れから直接光を取り出す動作原理であり、LED
ランプの内部には交流100Vから直流電圧を作る電源回路を持ちます。
・一般型LEDランプの電源回路は、発光ダイオードの明るさを一定に保つように設計されているため、白熱灯のようにランプの入力電力を調整してもランプの明るさはスムーズに変化せず、無理に使用するとLEDランプが破損してしまいます。
・調光器対応形LEDランプの電源回路は、白熱灯の調光特性を模擬する専用ICを内蔵することにより、ライトコントロールで入力電力を変化させると、このICが発光ダイオードへ流す電流を追従調整し調光する仕組みです。
（2）調光時の明るさ変化には個体差があります。
・調光器対応形LEDランプは、前記の通り専用ICで白熱灯の調光特性を模擬的に再現しているものですが、ランプの品種や個体差により特性にバラつきがあり、明るさの変化度合いや点灯/消灯のタイミングは白熱灯のように揃いません。
（3）白熱灯に比べ電源変動に敏感です。
・ドライヤー、掃除機、温水便座、電子レンジ等の使用などで電源電圧が変動した際、明るさに変化が生じることがあります。

358

ライトコントロールスイッチの配線例
消灯機能なし ライトコントロールの配線例

使用上のご注意

正位相制御・逆位相制御 ライトコントロールスイッチ

配線図

1箇所で調光操作する場合

1箇所で調光操作する場合（2回路）●ライト
コントロールスイッチ［負荷］

ライトコントロール
スイッチ

［負荷2］

●片切スイッチ＋●3路スイッチ［負荷1］：調光可／［負荷2］：非調光

2箇所で調光操作する場合（相互切換）＋＋●3路スイッチ※決めた明るさを頻繁に変更しない場合は、入切スイッチを本製品と別に設けると便利です。
※逆位相制御の場合は、外付けスイッチを入れると設定した明るさまで徐々に明るくなり、スイッチを切ると同時に消灯します。

●片切スイッチ

PWM信号制御

配線図●ライト
コントロール
スイッチ＋※3箇所以上への拡張はできません。

ライトコントロールスイッチ

調光信号線

［電源］

調光信号線

●ライト
コントロールスイッチ

適合照明器具ライトコントロール
スイッチ●ブランクカバー●ブランクチップ

1箇所で調光操作する場合（外付けスイッチによる入切操作）
適合照明器具※●ライト
コントロール
スイッチ

ライトコントロール
スイッチ●4路スイッチ※3路スイッチあるいは4路スイッチにて操作できるライトコントロールスイッチを相互に切り換えることができます。

1箇所で調光操作する場合
［電源］

［負荷］

ライトコントロール
スイッチ

﹇電源﹈

ライトコントロール
スイッチ

●ライト
コントロール
スイッチ

﹇電源﹈

●ライト
コントロールスイッチ●3路スイッチ※3路4路結線に
より多箇所操作も可能です。

1箇所で調光操作する場合（外付けスイッチによる入切操作）［負荷］

ライトコントロール
スイッチ

●ライト
コントロール
スイッチ﹇電源﹈●ブランクカバー●ブランクチップ

1箇所で調光操作する場合（2箇所で入切操作）

［負荷1］

﹇電源﹈

ライトコントロール
スイッチ

﹇電源﹈

［負荷］

●ライト
コントロール
スイッチ

047,099,171ページ掲載

ライトコントロール
スイッチ＋●片切スイッチ

電源線※：消灯機能付きに限る
電圧側

1箇所で操作する場合（2回路）［電源］

調光信号線 ［負荷1］ライトコントロール
スイッチ

適合照明器具※●ライト
コントロールスイッチ［負荷2］●片切スイッチ
電圧側

電源線

電源線

接地側
※消灯機能を持たない照明器具をご使用になる場合は、外付けスイッチを本製品と別に設け、スイッ
チで電源を入切してください。
※決めた明るさを頻繁に変更しない場合は、外付けスイッチを本製品と別に設けると便利です。

・［負荷1］：調光可・［負荷2］：非調光※単相3線式200V等、電源線の両相が電圧側（非接地相）となる場合、点滅器は両切スイッチにすることを推奨します。
（内線規程3201-6 ①項参照）※：消灯機能付きに限る

1箇所で調光操作する場合（2箇所で入切操作）

接地側
［電源］

［電源］

調光信号線
ライトコントロール
スイッチ

適合照明器具●ライト
コントロールスイッチ●ライト
コントロールスイッチ●片切スイッチ（照明器具用）＋●片切スイッチ
電圧側

6

調光信号線
ライトコントロール
スイッチ＋

適合照明器具1箇所で調光操作する場合（外付けスイッチによる個別入切操作）●3路スイッチ●3路スイッチ

電圧側

電源線

電源線

接地側

接地側

※3路／4路スイッチを使用した多箇所操作が必要な場合は、単相2線式100Vや単相2線式200V電
路等、電源線の片相が電圧側（非接地相）となる電路でお使いください。但し、住宅等の屋内配線に対地電圧150Vを超える電路は施設できません。
（電気設備技術基準の解釈 第143条、内線規程3201-6 ①項参照）

消灯機能なし ライトコントロール ※ライトコントロールだけではランプを消灯できません。電源を入切する外付けスイッチを併設してください。
配線図 正位相制御・逆位相制御 ライトコントロール
1箇所で調光操作する場合（2箇所で入切操作）

1箇所で調光操作する場合＋●片切スイッチ［負荷］●ライト
コントロール＋●3路スイッチ※逆位相制御の場合は、外付けスイッチを入れると設定
した明るさまで徐々に明るくなり、スイッチを切ると同時に消灯します。

ライトコントロール※3路4路結線により多箇所操作も可能です。

﹇電源﹈

ライトコントロール

﹇電源﹈

●ライト
コントロール

［負荷］

資料ページ

※ライトコントロールスイッチより電荷残留が長い照明器具をご使用になる場合の、照明器具の輝度変動（OFF直後に一瞬明るく点灯）回避対策例です。
※単相3線式200V等、電源線の両相が電圧側（非接地相）となる場合、照明器具用点滅器は両切ス
イッチにすることを推奨します。（内線規程3201-6 ①項参照）●3路スイッチ

PWM信号制御 ライトコントロール

配線図

1箇所で調光操作する場合（外付けスイッチによる入切操作）① 1箇所で調光操作する場合（外付けスイッチによる入切操作）②
調光信号線
ライトコントロール＋●片切スイッチ

電圧側

電源線

接地側

※この配線例は照明器具とライトコントロールの電源を一括で入切するものです。
※単相3線式200V等、電源線の両相が電圧側（非接地相）となる場合、点滅器は両切スイッチにすることを推奨します。（内線規程3201-6 ①項参照）●ライト
コントロール

ライトコントロール＋●片切スイッチ

電圧側
接地側

電源線

1箇所で調光操作する場合（2箇所で入切操作）
［電源］

調光信号線
適合照明器具

適合照明器具●ライト
コントロール［電源］●ライト
コントロール

調光信号線
ライトコントロール＋●3路スイッチ●3路スイッチ

電圧側

適合照明器具［電源］

電源線※この配線例は照明器具の電源だけを入切するものです。
外付けスイッチによる入接地側切操作①において、
ライトコントロールより電荷残留が長い照明器具をご使用に ※3路／4路スイッチを使用した多箇所操作が必要な場合は、単相2線式100Vやなる場合の、照明器具の輝度変動（OFF直後に一瞬明るく点灯）
回避対策例です。
単相2線式200V電路等、電源線の片相が電圧側（非接地相）となる電路でお使※単相3線式200V等、電源線の両相が電圧側（非接地相）となる場合、
照明器具用
いください。但し、住宅等の屋内配線に対地電圧150Vを超える電路は施設できません。
（電気設備技術基準の解釈 第143条、内線規程3201-6 ①項参照）
点滅器は両切スイッチにすることを推奨します。
（内線規程3201-6 ①項参照）

359

使用上のご注意

白熱電球をLED電球に置換える場合のご注意（1/3）

白熱電球をLED電球に置換える場合のご注意（1/3） 34,37,40,42,94,100,102,107,164,167ページ掲載■ 関連する配線器具○ 白熱灯用ライトコントロール

WJ-RL5,-RL5N,-SL5,-SL5N,LC-10,-10NK,-20等○ ２線式感熱センサスイッチ

JEC-BN-PAS-3,-HSK-3○ 位置表示灯（ガイドランプ）付スイッチ

WJ-1G,-3G,-4G,-1GCR,-3GCR,JEC-BN-1GR,-1MGR等

電子式一時点灯／遅れ／タイマスイッチ

WJ-KDMFGC,-KDFGC,JEC-BN-EDLGC,-ETMCL4等□ 省エネルギー意識の高まりとともに、一般家庭でも従来の白熱電球から省エネ形ランプへの置換えが広がっています。
□ 省エネ形ランプとしては「電球形蛍光ランプ」が多用されてきましたが、近年、発光ダイオード（ LED：Light Emitting Diode）
を光源に用いた「 LED電球」が実用化され、低価格化とともに急速に普及しつつあります。
□ この LED電球は、従来の白熱電球や蛍光ランプとは発光原理が異なるため、既存照明設備の白熱電球を置換える際、以下の点にご注意下さい。
□ 不適合な条件でお使いになると、ランプやスイッチが正しく動作しない場合や、ランプ寿命が極端に短くなる等不具合発生のおそれがあります。

１ . 白熱灯用ライトコントロール
ライトコントロール（調光器）は、一部の特殊製品を除き、白熱電球専用に設計されています。

電球形蛍光ランプ

LED電球

6□ ライトコントロールは、片切スイッチと同様に電源と負荷との間へ直列に接続して使用し、白熱電球へ供給する電流を 、 交 流 電 源 の 周 期 と 同 期 し て 細 か く 断 続 （ ON/OFF ） し 、 ON と OFF の 比 率 を 変 化 さ せ る こ と で ラ ン プ 入 力 電 力 を制御する原理（位相制御方式）を採用しています。

資料ページ□ 位相制御方式のライトコントロールは、一般用白熱電球の他、クリプトンランプ、ハロゲンランプ（ローボルト・ハ
ロゲンランプを除く）の光量を滑らかに調整出来、長期間の連続使用にも耐える信頼性の高い製品ですが、動作原
理上、通電電流は交流電源の一部を切り取った波形となり、通常の正弦波交流とは著しく異なる波形の交流電流を流しますので、前記適合負荷以外のものは原則として接続できません ※1。
□ 誤って、 LED電球や電球形蛍光ランプ等をライトコントロールに接続すると 、 LED 電球や蛍光ランプ内部の電子回路が損傷し、異音の発生・ランプ故障や急激な寿命短縮等を招きます。
ライトコントロールを設けた調光用照明回路では、当該照明器具に指定された品種の電球を使用するよう、お勧めします。

※１）「調光器対応形」を明示した LED電球・電球形蛍光ランプに限り、使用可能な場合があります。
但し 調光器対応 の仕様・性能は、各ランプメーカー独自の設計に基づくもので、市販のライトコ
ントロール全てについて必ずしも適合検証されていませんので、ランプと ライトコントロールの組合せによっては以下の現象が生ずる場合があります。
何れも、ライトコントロールの故障ではありませんので、実用上支障のない範囲でお使いになるか、他品種のランプに替えてお試し下さい。
・明るさの下限付近でチラツキが発生する、急に消灯する
・電源電圧の変動（熱器具の ON/OFF などに起因）でチラつく・ランプやライトコントロールから小さなうなり音が聞こえる360使用上のご注意

白熱電球をLED電球に置換える場合のご注意（2/3）

白熱電球をLED電球に置換える場合のご注意（2/3） 34,37,40,42,94,100,102,107,164,167ページ掲載
２ . ２線式感熱センサスイッチ□ 人体の発する赤外線（熱線）を感知して照明等を自動で点滅する「感熱センサスイッチ」には、電源端子と負荷端子とが独立した「４線式」と、片切スイッチと同様の配線で使用する「２線式」があります。
□ ２線式センサスイッチは、動作原理上、待機時にも僅かな電流が負荷に流れますので、センサスイッチ指定の最小適合負荷以上、かつ最大負荷以下でお使い下さい。
□ LED 電 球 は １ 灯 当 た り の 消 費 電 流 が 極 め て 小 さ い た め 、 セ ン サ ス イ ッ チ の 最 小 適 合 負 荷 に 満 た な い
い・感熱センサが正しく動作しない、等の不具合を生じます。

４線式感熱センサスイッチ（JEC-BN-PAS-1）

電源

電圧側

接地側

電源

2

B
接地側

A

と、ランプが消灯しな

２線式感熱センサスイッチ（JEC-BN-PAS-3）

センサ

1

※2）

センサ

0

照明・
換気扇

照明

1

3

感熱センサスイッチ（２線式）〔動作原理〕

AC100V

電源回路

電源

制御電源

□ 「焦電センサ」が赤外線の移動を所定時間以上検知しなくなると、 人が立ち去った ものとして、主開閉素子を開路し、負荷を消灯します。

主開閉素子
（双方向
サイリスタ）

センサ回路□ 感熱センサスイッチは、人体の皮膚面から発する
赤外線を感知する半導体素子「焦電センサ」を利用し、検知対象エリア内で赤外線の移動を検知すると、主開閉素子を閉路して負荷を点灯さ
せます。

負荷
赤外線

□ 上記のように、負荷の ON/OFFに関らず、「焦電センサ」は検知対象エリア内での赤外線の移動を常時監視していますので、センサ回路を働かすための制御電源を常時必要とします。

6□ ２線式センサスイッチでは、制御電源を発生する「電源回路」が主開閉素子と並列に配置されていますので（上図参照）、主
開 閉 素 子 が O F F し て い る と き も 、 待 機 電 流 （ JEC-BN-PAS-3 の場合： 約0.2mA ， JEC-BN-HSK-3 の場合 ：約8mA ） が 負 荷 に 流れ続けます。

※２） LED 電球の品種によっては、最小適合負荷を満たしても微点灯するものがあります。（対策は次項）

資料ページ□ このレベルの待機電流は、 10W 以上（ JEC-BN-HSK-3 の場合 ：40W 以上）の白熱電球負荷に流れてもランプを微点灯させること は あ り ま せ ん が 、 LED電 球 や 一 部 の 電 球 形 蛍 光 ラ ン プ に あ っ て は 、 待 機 電 流 で ラ ン プ が 弱 点 灯 し た り 、 間 歇 点 灯 （ フ ラ ッシュ）する現象を生じる場合があります。何れも、感熱センサスイッチの故障ではありませんので、元の白熱電球に戻して※3）
お使いになるか、「調光器対応形」ランプ に替えてお試し下さい。

※３）「調光器対応形」の LED 電球・電球形蛍光ランプに限り、使用可能な場合があります。
但し 調光器対応形 LED 電球・電球形蛍光ランプが必ずしも２線式感熱センサスイッチに適合する訳ではありません。ランプと感熱センサスイッチの組合せによっては以下の現象が生ずる場合がありますが、感熱センサスイッチの故障ではありませんので、実用上支障のない範囲でお使いになるか、同一回路に複数のランプがある場合には、１灯だけ白熱電球に替えてお試し下さい。
・待機時に薄っすら微点灯する・ランプや感熱センサスイッチから小さなうなり音が聞こえる※「４線式」感熱センサにあっては、待機電流に起因する LED 電球等の上記現象はありません。白熱電球式のダウンライト・シー
リングライト・ペンダントライト等に感熱センサスイッチの適用をご検討の際、後日入居者様がランプを LED 電球等に交換の予測される箇所については、上記現象の回避策として、４線式感熱センサスイッチの採用が有効です。

361

使用上のご注意

白熱電球をLED電球に置換える場合のご注意（3/3）

白熱電球をLED電球に置換える場合のご注意（3/3） 34,37,40,42,94,100,102,107,164,167ページ掲載
３ . 位置表示灯（ガイドランプ）付スイッチ□ 位置表示灯（ガイドランプ）とは、スイッチOFF時にスイッチ操作ハンドルの一部を緑色（または橙色）に発光させスイッチの位置を表示する機能です。
□ 夜間や日の差さない屋内でも、一目でスイッチの位置が分かりますので、照明用の埋込スイッチとして利便性が高く、昭和※4）
50年台より住宅へ広く普及している製品 です。
□ 位置表示灯付スイッチでは下記の通りスイッチOFF時にも １mA 程度の微弱な負荷電流が流れますが 、 LED 電球や電球形蛍光ランプの一部の製品には、このレベルの微弱電流でも弱点灯や間歇点灯（フラッシュ）してしまうものがあります。
※5）□ 位置表示灯の原理を右図に示します。交流 100V 電源と白熱灯負荷、片切スイッチが直列に接続され、スイッチの接点を入／切すると、負荷が点灯／消灯します。

□ スイッチ OFF 時ネオン管の点灯電流は負荷に流れますが、蛍光灯（10W以上）や白熱電球はこのレベルの電流では全く発光せず、位置表示灯の消費電力も極僅か（ 0.03W程度）です。

R1

電源

1

NL1

ガイドランプ
点灯電流□ スイッチ「切」のとき、スイッチの接点間には、負荷を経由して100Vの電圧が現れますので、スイッチ接点と並列に接続した高抵抗 R1 とネオン管 NL1 によって微弱な電流（0.3〜1mA程度）を流し、ネオン管を発光させています。

ガイドランプ付片切スイッチ

2AC100V負荷※４）位置表示灯付スイッチは、別称 「ガイドスイッチ」「ほたるスイッチ」「 OFF ピカスイッチ」とも呼ばれます。
※５）遅れスイッチ・一時点灯スイッチ・タイマスイッチ等、位置表示機能を持つスイッチについても同様の動作となります。

6□ 位置表示灯付スイッチは、上述の簡素な仕組みで安定して機能する歴史の長い製品で、これまで住宅に使用される一般的な照明器具では問題なくお使い頂いていますが、最近発売された LED電球・電球形蛍光ランプのそれぞれ一部製品について、スイッチ OFF時の微弱電流でランプが誤動作（弱点灯や間歇点灯）するものが報告されています。
□ 上記ランプの不具合現象は、スイッチ側で対策することは原理上困難であり、負荷（省エネ形ランプ）側の電源回路設計に依※6）存します 。

資料ページ□ このことについて、（社）日本照明器具工業会では 2009年にガイドライン JLA 5025「位置表示灯（ネオン管）及び通電表示灯（LED）付きスイッチに関する不具合事例及び対策事例」を制定、会員企業各社に周知を図っており、同工業会に加盟するメーカー各社は、新規製品の開発に際して位置表示灯による微弱電流で誤動作しない配慮がなされます。
□ 他方、日本照明器具工業会に未加盟のメーカー製品にあっては、前記微弱電流に対する配慮がなされていないものがあります。

※６）位置表示灯付スイッチで点滅操作する白熱電球を省エネ形ランプに交換後「ランプが消えない」「スイッチOFFで間歇点灯する」等の不具合が生じた場合、当該ランプは微弱電流未対策品と思われます。
他品種のランプに替えてお試し下さい。

以上。

362

機能付照明器具とチェック用スイッチ４Ａタイプについて
蛍光灯負荷 ガイドランプの点灯状態について

使用上のご注意

機能付照明器具とチェック用スイッチ ４Ａ タイプについて

034,094,162ページ掲載■ 機能付照明器具と電源側スイッチ□ 人感センサ付・マイコン制御付・調光制御付・リモコン制御付 照明器具は、消灯時でも制御電流が流れています。
一般的にマイコン等の初期動作が必要なため、上記照明器具は電源側にスイッチを接続しません。
□ 電源側にスイッチが付けられる場合は、表示灯なしスイッチをおすすめします。

■ チェック用スイッチ ４Ａ タイプ
内部回路図（WJ-1CR）□ 適合負荷範囲は 10Ｗ〜400Ｗ です。
□ 内部回路図から電流トランスを通して、チェックランプ（赤）を光らせています。

配線図

LED

□ チェックランプの発光開始が約 10Ｗ です。

1□ チェックランプはお休みのときの豆球で、『 ５Ｗ が付いている照明で点灯しない』『 10Ｗ が付いている照明で点灯する』といった状態になりますが、異常ではありません。

2

L 照明
LED

□ このタイプのスイッチは電流トランスを使用しているので、接続負荷容量によりチェックランプの明るさが変化します。（ワット数が大きくなると明るくなります。）■ 機能付照明器具とチェック用スイッチ□ WJ-1CR ー OFF のときには、オンピカ点灯しません。
□ WJ-1CR ー ON のときで、照明点灯時は通常にオンピカ点灯します。
□ WJ-1CR ー ON のときで、照明 OFF 時には、薄くオンピカ点灯（正常点灯よりも暗く点灯）する場合があります。
※理由 : 機能付照明は、照明が ＯＦＦ のときでも制御電流が流れているため、この電流が 10W以上であればオンピカ点灯（正常点灯よりも暗く点灯）します。

■ 照明 OFF（待機時）のチェックランプ明るさ変動□ 照明 OFF のときにパッと明るくなったり、チェックランプの明るさが変化するのは制御電流が変動しているのをひろっているためで、なにが原因で制御電流が変動しているかは、接続する負荷によります。
例えば、バス乾に接続のチェックスイッチも、ある状態で制御電流が切替わるため、チェックランプの明るさが変化します。
□ 人感センサ付照明器具も、この照明器具の待機しているときの制御電流の変化により明るさが切替わります。
（照明器具がなんらかの状態に変わったためです。）
どの状態になっているかは、照明器具メーカーに調査依頼願います。

蛍光灯負荷 ガイドランプの点灯状態について

034,094,160ページ掲載

スイッチの OFF時に点灯するガイドランプには「ネオン管」を使用しています。
使用されている負荷が蛍光灯で、点灯管方式（グロースタート式）１灯の場合は点灯管ソケットに接続されている雑音防止コンデンサにより、ガイドランプに流れる電流が絞られるため、他の負荷（白熱電球・インバータ式蛍光灯・ラピッ
トスタート式蛍光灯）に比較してガイドランプが点灯しない、または暗くなる事があります。

6

簡単のため、３路配線で説明すると..
1

1

約200kΩ
3

0

点灯管

3

雑防コンデンサ
0.006μF

電源
100V 60Hz

安定器

資料ページ

2.2MΩ

ネオン管

0

蛍光灯

■ ネオン管に流れる電流① 負 荷 が 60W白 熱 電 球 の 場 合 （ 負 荷 の 抵 抗 値 ＝ 100/0.6 ＝ 167Ω ）ネオン管に流れる電流 ＝100−放電維持電圧
20.167 ＋200 ×1000
22

ガイドランプは明るく点灯＝ 0.125mA※ 放電維持電圧➡ネオン管の放電維持電圧＝約 50V② 点灯管式蛍光灯1灯の場合（ 50Hz）
蛍光灯の抵抗値 ≒ コンデンサの抵抗 ＝ネオン管に流れる電流 ＝

1-62π×50(Hz)×0.006×10 (μF)

100−放電維持電圧
222530 ＋200 ×1000＝ 0.044mA＝ 530kΩ

ガイドランプは暗い・不点

左記のように、点灯管式蛍光灯の場合、負荷抵抗が高く
雑 防 コ ン デ ン サ を 通 し ネ オ ン 管 に 流 れ ま す が 0.006μF と小さく白熱灯に比べ電流が約半分になるため、暗くなる傾向にあります。
参考 : 上記 蛍光灯回路でのネオン管電流測定値 ＝ 0.0725mA

363

使用上のご注意

ガイドランプ付スイッチ 使用上のご注意

ガイドランプ付スイッチ 使用上のご注意

034,094ページ掲載■ グロースタート式・電子点灯管式蛍光灯負荷の場合およびガイドスイッチの多個所取付のとき、ハイインピーダンス
によりガイドランプが暗くなる事や不点灯になる事があります。このようなときには、外付けコンデンサを負荷に並列接続してください。
□ 蛍光灯負荷

ガイドランプの点灯状態について「ガイドスイッチ」は、スイッチがオフの時に点灯する内蔵ランプに「ネオン管」を使用しております。
ネオン管の明るさは使用されている負荷により多少暗くなる事や、発光しない場合がありますのでご注意ください。
明るさは、蛍光灯の点灯方式によりネオン管に流れる電流が絞られるために起こります。
（蛍光灯のオフ時の内部インピーダンスが大きいほどネオン管に流れる電流が少なくなります。）
照明器具内部インピーダンス

発光状態

白熱電球

数100Ω〜数KΩ

○

ラピットスタート式蛍光灯（ 高 力 率・低 力 率 ）数100Ω〜１KΩ

○

数100Ω〜10数KΩ

○ ※1

数100KΩ

△〜× ※2

数10KΩ〜数MΩ

△〜×インバータ蛍光灯
グロースタート式蛍光灯
電子点灯管式蛍光灯○：明るく点灯△：多少暗く点灯
×：暗く点灯か点灯しない※1 メーカーにより例外的に高いものあり※2 ３路＋３路（＋４路）の場合 → ×（暗く点灯）

グロースタート蛍光灯・電子点灯管式蛍光灯でガイドランプが暗くなるときは、蛍光灯へ外付けコンデンサをつけてください。
同様な状況がガイドランプ付きスイッチの多個所取付け（３路・４路配線）でおこります。
負荷と並列に外付けコンデンサをつけてください。ガイドスイッチ用コンデンサ製品番号：GC-1■ 負荷を接続していないとき、配線の持つ静電容量の影響でガイドランプが薄く点灯する事がありますが、異常ではありません。負荷を接続すると正常になります。
□ ガイドランプの微小点灯について
ネオン管
放電電流

負荷

負荷が接続されれば

電圧側

6

C1

※ 負荷が接続されていない場合、電線の長さや敷設状況
によってガイドランプは微小点灯をおこします。
負荷を接続して、点検してください。

C2

負荷がないときの微少電流（点線）
静電容量の抵抗分は負荷抵抗に比べ大きいのでネオン管には負荷抵抗を経由した電流がながれ正常発光します。

資料ページ■ 負荷が接続されていない状態や、電子点灯管式蛍光灯 等のハイインピーダンスの負荷が接続された状態（この場合ガイドランプが付いてなくても）でテスター測定をおこなうと、電源電圧の約0.4〜1倍の値が表示される場合がありますが、負荷を接続した通常の使用状態では異常ありません。
□ ガイドランプ付スイッチ＋コンセント直列回路における スイッチOFF時のコンセント部の電圧について
下図の配線でスイッチ OFF時にコンセント部の電圧をテスターで測定すると、電源電圧の約0.4〜1倍の値が表示される場合があります。この現象は、スイッチ内部のネオン管の保護抵抗とテスターの持つ抵抗に顕著な差がないため、スイッチ OFFでもテスターを通り、電圧が発生したと考えられます。

位置表示灯付
スイッチ
OFF状態

ネオン管
保護抵抗

電圧測定時の電流の流れ（太線）

AC100V

コンセント

テスター

テスター

内部抵抗

電源電圧の約0.4〜1倍のの値が表示される
備考 1：テスターの種類により電圧値は異なります。
備考 2：コンセント部に負荷が接続された状態では、テスターでほぼ０ボルトとなります。

364

スイッチOFF時 テスターでの測定電圧について
抜止コンセントについて

使用上のご注意スイッチ OFF 時 テスターでの測定電圧について
下図の配線でスイッチ OFF 時に電線およびスイッチ端子部の電圧をテスターで測定すると、電源電圧の約0.4〜1倍の値が表示される場合があります。
この現象は、照明の持つ抵抗（インピーダンス）とテスターの持つ抵抗に顕著な差がないため、スイッチ OFF でもテスターを通り、電圧が発生したと考えられます。
※ 配線された電線には、通常、電線相互間と電線と大地間にいくらかの静電容量があります。
測定する条件（下図の場合、スイッチの ON/OFF 状態）によってこの静電容量の値も異なるため、テスターでの測定値が異なったと考えられます。
照明器具

電圧測定時の電流の流れ（点線）3路 OFF

3路 OFF
1

1

C3

0

0

3

3

電源
100V

C2

テスター
電源電圧の約0.4〜1倍の値が表示される

内部
抵抗

C1

蛍光灯の場合、種類にもよりますが抵抗値が高いため、テスターで図のように測定すると、静電容量とテス
ター／蛍光灯の抵抗値の割合の電圧
がでます。
照明器具
OFF

3路 OFF

3路 OFF

1

1

C6

0

0

3

電源
100V

状況により
値が異なる

3

C5
C4

テスター
電源電圧の約0.4〜1倍の値が表示される（上図と値が異なる）■ 備考□ テスターの種類により電圧値は異なります。
□ 配線長や施工の状況（金属管工事をしている・していない）等により、電圧値は異なります。
□ 照明器具の種類（低力蛍光灯や電子スタータ式蛍光灯 等、蛍光灯の持つインピーダンスの違い）により電圧値は異なります。
□ 負荷が白熱灯の場合、白熱灯の両端電圧をテスターで測定すると、電圧値はほぼ0ボルトとなります。

6

テスター測定をすると電圧値が出てしまいますが、通常の使用状態での照明の点滅動作・配線・器具に問題はありません。

■ 抜止コンセントの「使用上のご注意」をよく読み、ご使用願います。

056,060,061,124,125,126,176,179,180,185,221,222ページ掲載

注意

電気自動車
の充電

■ 高容量電流並びに毎日繰り返し抜き差しする必要のあ
る EV自動車の充電用途にはご使用になれません。
■ EV 自動車の充電には『 EV
専用回路並びにEV専用コンセント』の設置を推奨いたします。

防雨形抜止コンセントは EV充電に常用しないで下さい

資料ページ

抜止コンセントについて

電気自動車
の充電

抜止形コンセントの極配置
EV充電用コンセントの極配置（JIS C 8303 付図A-17） （日本配線器具工業会規格 JWDS-0033 ）
防雨形コンセント

上図左に示す防雨形コンセントは、主として屋外設置される庭園灯・看板灯や、屋外で一時使用される電動工具への給電等にお使い頂くため、プラグ嵌合面を下向きに設け、プラグが不意に脱落しないよう、上図中央に示す抜止形の極配置を採用しています。
一 般 的 な 平 刃 形 の コ ン セ ン ト は 、 連 続 負 荷 開 閉 5,000回 の 性 能 を 有 し て い ま す が 、 抜 止 形 コ ン セ ン ト の 試 験 規 格 は 連 続 100回 （ JIS
C8303に 拠 る ） で あ り 、 毎 日 繰 り 返 し 挿 抜 す る 必 要 の あ る EV（ 電 気 自 動 車 ・ プ ラ グ イ ン ハ イ ブ リ ッ ド 自 動 車 ） の 充 電 用 途 に は お 使
い頂けません。
耐久限度を超え刃受の開いた抜止コンセントで、EVのような高容量負荷の使用を続けると、大電流通電時の温度上昇が著しくなり、
プラグ・コンセントの熱損や、発煙・発火に至るおそれがあります。
EVの充電には、 JWDS-0033「 EV充電用コンセント・差込プラグ」に適合したコンセントをお使い下さい。

365

壁用 感熱センサスイッチ ２箇所結線例（JEC-BN-PAS-1）
壁用 感熱センサスイッチ ２箇所結線例（JEC-BN-PAS-3）

使用上のご注意

壁用 感熱センサスイッチ ２箇所結線例（JEC-BN-PAS-1）

040,100,164ページ掲載■ 参考図 : プレート種類により外観形状が異なります。
壁用 感熱センサスイッチ（４線式）
JEC-BN-PAS-1

スイッチスペースまたはブランクスペース（姿図はセンサを下に取付）

電圧側
接地側

L

照明

JEC-BN-PAS-1

電圧側
接地側

JEC-BN-PAS-1

センサ
回 路
1
2

接地側

電圧側

B
A

接地側

センサ
回 路
1
2

接地側

B
A

□ 適合負荷 : 使用する感熱センサスイッチの適合負荷による□ ハロゲンランプや水銀灯 等の高輝度照明ランプ（ HIDランプ）、グロー式・電 子 ス タ ー ト 式 高 力 率 蛍 光 灯（ GH・EH）には使用できません。
□ 白熱灯は１灯あたり 100Ｗ 以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流が流れ内部部品が破損する原因になります。
□ 安全のために電熱器具への接続はしないでください。
□ 負荷容量をこえて使用しないでください。器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因になります。
□ その他注意 等は、感熱センサスイッチの仕様書をご覧ください。

6

1・2番端子への接続は、電源の極性を間違わないでください。短絡し内部部品が破損して、使用不能となります。

壁用 感熱センサスイッチ ２箇所結線例（JEC-BN-PAS-3）

040,100,164ページ掲載■ 参考図 : プレート種類により外観形状が異なります。
壁用 感熱センサスイッチ（２線式）
JEC-BN-PAS-3

スイッチスペースまたはブランクスペース（姿図はセンサを下に取付）

資料ページ

電圧側
接地側
照明

□ どちらかのセンサが ONしていれば、照明は点灯状態となります。
□ 明るさセンサ・動作保持時間等の設
定は、それぞれのセンサを調節してください。
設定に基づきそれぞれ動作します。

JEC-BN-PAS-3

L
JEC-BN-PAS-3
センサ

センサ
0
1

3

0

3

1

□ センサの動作を確保するため、 OFF 時には約 0.2mA（約 0.02Ｗ）の待機電流を必要とします。（2ヶ所結線の場合には、2台分の待機電流）照明器具によっては、 OFF時に漏れ電流を極端に流せないものがあります（低力率蛍光灯等）。その場合には、照明器具と並列に外付けコンデンサを接続していただくか、あるいは照明器具の容量を大きくしてください。
□ 漏れ電流をあまり流せない照明器具の場合、電源投入時の初期動作が長くなる場合があります。その場合には、動作モード
スイッチを「切」の状態にしておくと初期動作が早く終了します。
□ その他注意 等は、感熱センサスイッチの仕様書をご覧ください。

366

使用上のご注意

壁用 感熱センサスイッチ ２線式結線例（JEC-BN-PAS-3）

壁用 感熱センサスイッチ ２線式結線例（JEC-BN-PAS-3）

040,100,164ページ掲載■ 手元スイッチを組み合わせて、連続点灯することができます。（自動・連続入の切替え）
ただし、 OFFにすることはできません。
※ 注意 : 低力グロー蛍光灯では、手元スイッチのガイドランプが暗い・点灯しない等の場合があります。
その場合には、外付けコンデンサを蛍光灯と並列に取付けてください。
壁用 感熱センサスイッチ（２線式）
JEC-BN-PAS-3（姿図はセンサを下に取付）

この配線では「OFF」はできません。

スイッチスペーススイッチを操作すると連続点灯し続けますので、もとの状態にもどしてください。

□ 片切スイッチとの組合せ「自動・連続入」の切替え
電源

AC100V

電圧側

L

JEC-BN-PAS-3
WJ-1GCR,1GCL,1G 等

センサ
0

負荷

接地側

3
1

1

片切スイッチ
片切スイッチの表示ランプ状態 ON（連続） OFF（自動）
セ ン サ
スイッチ

2

ON

赤 ※1

消灯

OFF

赤 ※1

緑

※1 チェック表示なしタイプ（ WJ-1G ）の場合には消灯します。

□ ３路スイッチとの組合せ「自動・連続入」の切替え
電源

AC100V

電圧側

JEC-BN-PAS-3
WJ-3GCR,3GCL,3G 等
センサ
0

3

連続側

L

負荷

接地側

1

３路スイッチの表示ランプ状態

連続側

自動側

ON

赤 ※1

赤

OFF

赤 ※1

緑

セ ン サ
スイッチ

0

1

3

３路スイッチ※ 注意 : ３路スイッチとの組合せでは、操作板をゆっくりと操作したとき、センサへ電源の供給ができなくなり、自動側で消える場合があります。（センサの初期動作）
上記片切スイッチとの組合せをお奨めします。

資料ページ※1 チェック表示なしタイプ（ WJ-3G ）の場合には消灯します。

自動側

6

センサの電源線には、手元スイッチを設けないでください。手元スイッチを切・入すると、センサが初期不安定動作します。

電源

AC100V

電圧側

片切スイッチ 等

JEC-BN-PAS-3

L

負荷

接地側

センサ
0

3

1

電源投入後、センサの初期動作として、約 40秒間不安定動作します。（検知にかかわらず、ONあるいは OFFします。）
その後、検知可能な正常状態になります。（ ONした場合には、約 40秒間＋設定した動作時間 ONします。）

367

使用上のご注意

壁用 感熱センサスイッチ ２線式結線例（JEC-BN-PAS-3）

壁用 感熱センサスイッチ ２線式結線例（JEC-BN-PAS-3）

040,100,164ページ掲載■ 手元スイッチを組み合わせて、一時点灯することができます。
ただし、 OFFにすることはできません。
※ 注意 : 一時点灯スイッチとの組み合わせでは、センサスイッチの動作が優先となります。
□ 一時点灯スイッチ動作中にセンサスイッチが動作すると、一時点灯スイッチは制御回路の電源を確保する事ができず、一時点灯スイッチ動作はリセットされます。（ただし、センサスイッチの動作は継続されます。）※ 注意：低力グロー蛍光灯では、手元スイッチのガイドランプが暗い・点灯しない 等の場合があります。
その場合には、外付けコンデンサを蛍光灯と並列に取付けてください。
壁用 感熱センサスイッチ（２線式）
JEC-BN-PAS-3（姿図はセンサを下に取付）

この配線では「OFF」はできません。

スイッチスペース点灯後自動的に消えます

一時点灯スイッチを操作すると点灯し、設定時間後に自動切となります。
（一時点灯スイッチの設定時間後）□ 一時点灯スイッチとの組合せ（省配線）
電圧側

電源

AC100VL

負荷

接地側

JEC-BN-PAS-3

一時点灯スイッチ
WJ-KDMFGC

センサ
0

3

1

6

遅れ回路

1

1

（1.5A)

一時点灯
一時点灯スイッチ
スイッチの表示ランプ状態 ON（タイマ中）OFF（自動）
セ ン サ
スイッチ

ON

消灯 ※1

消灯

OFF

赤

緑

※1 センサ作動中は、一時点灯スイッチでは動作できません。

□ 一時点灯スイッチ（２箇所配線）との組合せ（省配線）
電圧側

電源

AC100VL

負荷

接地側

JEC-BN-PAS-3

一時点灯スイッチ
2箇所操作形

一時点灯スイッチ
2箇所操作形

WJ-KDMF2GC

WJ-KDMF2GC

センサ

資料ページ

0

3

通電表示
回路

0

1

遅れ回路

1

1.5A

通電表示
回路

0
3

遅れ回路

1

1.5A

3

一時点灯
一時点灯スイッチ
スイッチの表示ランプ状態 ON（タイマ中）OFF（自動）
セ ン サ
スイッチ

ON

消灯 ※1

消灯

OFF

赤 ※2

緑

※1 センサ作動中は、一時点灯スイッチでは動作できません。
※2 どちらか一方の一時点灯スイッチが動作すると、双方の一時点灯スイッチが赤く通電表示します。

□ 上記配線例の適合負荷

使用不可

白 熱 灯

10〜150W

蛍 光 灯

換 気 扇

高

力

率

10〜110W

低力率10〜65Wインバータ

10〜65W

グロー式および電子スタート式高力率蛍光灯（GH・EH）には使用できません。（照明器具がうなる場合があります。）

368

使用上のご注意

感熱センサ用ロータリスイッチ 感熱センサスイッチとの組み合わせ配線例

感熱センサ用ロータリスイッチ 感熱センサスイッチとの組み合わせ配線例■ 壁用との組み合わせ※ 参考図 : プレート種類により外観形状が異なります。

壁用 感熱センサスイッチ（４線式）
JEC-BN-PAS-1

AC100V

感熱センサ用
ロータリスイッチ

スイッチスペースまたはブランクスペース（姿図はセンサを下に取付）

電源

043,103ページ掲載

WJH01620PW
自動
切

連続入

電圧側
接地側

感熱センサ用
ロータリスイッチ

JEC-BN-PAS-1

連続

センサ
回路
1

接地側

0

1

B

自動

A

切

L

接地側

□ 適合負荷 : 使用する感熱センサスイッチの適合負荷による

負荷

2

3

□ ハロゲンランプや水銀灯 等の高輝度照明ランプ（ HIDランプ）、グロー式・電子スタート式高力率蛍光灯（ GH・EH）には使用できません。
□ 白熱灯は１灯あたり 100Ｗ 以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流が流れ内部部品が破損する原因になります。
□ 安全のために電熱器具への接続はしないでください。
□ 負荷容量をこえて使用しないでください。器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因になります。
□ その他注意 等は、感熱センサスイッチの仕様書をご覧ください。

■ 壁用＋天井用との組み合わせ※ 参考図 : プレート種類により外観形状が異なります。

壁用 感熱センサスイッチ（４線式）
JEC-BN-PAS-1（姿図はセンサを下に取付）

天井用 感熱センサスイッチ

感熱センサ用 ロータリスイッチ

HST-10

WJH01620PW

スイッチスペースまたはブランクスペース

自動
切

6

連続入

電圧側

照明

HST-10センサ
回 路

JEC-BN-PAS-1

電圧側
接地側

連続

センサ
回 路

1
2

接地側

B

1

A

2

電圧側
接地側

A

B

L

WJH01620PW

黒 白

自動

3
1

資料ページ

接地側

0

切

電線コネクターで結線（ボックス内）□ 適合負荷 : 使用する感熱センサスイッチの適合負荷による□ ハロゲンランプや水銀灯 等の高輝度照明ランプ（HIDランプ）、グロー式・電子スタート式高力率蛍光灯（ GH・EH）には使用できません。
□ 白熱灯は１灯あたり 100Ｗ 以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流が流れ内部部品が破損する原因になります。
□ 安全のために電熱器具への接続はしないでください。
□ 負荷容量をこえて使用しないでください。器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因になります。
□ その他注意 等は、感熱センサスイッチの仕様書をご覧ください。
1・2番端子への接続は、電源の極性を間違わないでください。短絡し内部部品が破損して、使用不能となります。

369

パイロットランプ 使用方法
分離器 動作説明

使用上のご注意
パイロットランプ 使用方法

187ページ掲載■ パイロットランプの種類と用途
電圧検知型
JEC-BN-6 100V用

製品番号
定

格

JEC-BN-6 200V用JEC-BN-6CL

JEC-BN-6CR

JEC-BN-6CRH

200V

0.01A〜0.5A
300V

0.1A〜4A
300V

1A〜12A
300V

100V

ネオンランプ

発 光 体
用

電流検知型

途

LED

位置表示用（ガイド）

動作表示用（チェック）

パイロット
ランプ

パイロット
ランプ

結 線 図

1

2

1

動作表示用（チェック）
パイロット
ランプ

2

スイッチ

1

2

スイッチ

スイッチ

分離器 動作説明

190ページ掲載

電話の第１回線は、初期設定で、分離器が「入」の状態（多機能情報盤と接続された場合）となっています。
そのため、第１回線のモジュラージャックにパソコン・FAX などの機器を接続して使用した時、多機能情報盤の使用状態
により接続した機器が正常に動作しない場合があります。
■ 誤動作の例□ 留守番機能付電話機・FAX 等が玄関子機の呼出しに反応する。

□ 分離器の操作方法 :分離器のシャッターを上げて中のスライドス
イッチを左・右に操作して下さい。

□ パソコン通信を行なうときにその内容が不明瞭なものとなる場合がある。
□ 発信者情報通知サービス（ナンバーディスプレイなど）による発信者通知を正常に受信しない。

6※ 上記のような状態となった場合、分離器を「切」にしてご使用ください。
（分離器は多機能情報盤を電話回線から切り離すスイッチです。）■ 分離器の動作説明

スライドスイッチ

分離器「切」の状態「入」…玄関子機からの呼出しに、多機能情報盤・電話機のいずれでも応答できます。

※第1回線は直接 JEC-BN-WUJ4 へ
多機能情報盤「切」…玄関子機からの呼出しに、電話機では応答できなくなり多機能情報盤本体だけでの応答となります。

火災、
ガス感知器

インターホン■ 分離器について

回路図

L1

情報盤

資料ページ

L1

L2

L1

第1回線

L2

L1

L2

L1

L1

L2

L2

送り
JEC-BN-CM6J

L2
L3

L1

L1

L1

電話回線
L2

L4

L2

ノンショーティングタイプ

第2回線

結線図

120±0.8

インターホン

L1

JEC-BN-WUJ2

L2

分離器「入」の状態

多機能情報盤4

JEC-BN-WUJ4

L2

送り※第1 回線は多機能情報盤を経由してJEC-BN-WUJ4 へ
多機能情報盤

火災、
ガス感知器

火災、
ガス感知器

インターホン
2

第1回線

L1

第1回線

L2

L1

L2

L1

L1

L2

L2

送り
JEC-BN-CM6J

L3
L1

70±0.7

JEC-BN-WUJ4

L2
L4

第2回線
第2回線

370

L1
L2

JEC-BN-WUJ2

照光式コール用ボタン（一般用・低電流用） 適用電圧・電流
コールボタン４線式タイプ ２線式使用時 結線例

使用上のご注意

照光式コール用ボタン（一般用・低電流用） 適用電圧・電流■ スイッチ

172,173,174ページ掲載

LED直列接続使用時の適用電圧・電流について
電流
銀接点の使用範囲

100mA

DC 4〜12V
10mA〜3A

LEDの推奨使用範囲

DC 4〜12V
10mA〜30mA

HB-50・60・80

照光式の使用可能範囲30mA

シリーズ
照光式（直列接続）
の定格

10mA

LED順電圧

1.9V

4

5

6

7

8

9 10 11 12V

適用電圧 : 9〜12V（※1）
適用電流 : 10〜30mA※1 最小電圧（9V）で使用する
場合は電流を 25mA 以上
流してください電圧■ 微小電流領域における使用は、金メッキ接点をお勧めします。※ 製品番号の後に『 -P 』がつきます。

（ HB-70シリーズは金メッキ接点です）

電流
100mA

金メッキ接点の使用範囲

DC 4〜12V
1mA〜0.1A

LEDの推奨使用範囲

DC 4〜12V
10mA〜30mA

照光式の使用可能範囲

30mA
10mA
3mA

LED順電圧

1.9V

4

5

6

7

8

9 10 11 12V

HB-50●●-P
HB-60●●-P

照 光 式（ 直 列 接 続 ）の定格

適 用 電 圧 : DC4〜12V
適 用 電 流 : DC3〜30mA（※1）（ 推 奨 電 流 : DC10〜30mA ）※1 周囲が明るい場所では、
電 流 値 が 小 さ い と LEDの発光が確認しづらくなりますのでご注意ください。

電圧

コールボタン４線式タイプ ２線式使用時 結線例

172,173,174ページ掲載■ 対象製品： HB-50L・HB-50LB・HB-60L・HB-60LB・HBF-60L・HBF-60LB・HB-80LB
結線図
LED

赤色

圧着端子
（別売）

白色

情報盤の
へ

低電流用は別途定格でご使用ください。

SW

N.O.

COM.

黒色

黒色

ジョイント

情報盤の
へ

赤線
白線

■ ４線式→２線式使用時は適用電圧 : DC 9〜12V（※1 ）適用電流 : DC10〜30mA※1 最小電圧（9V）で使用する場合は電流を25mA以上流してください。

この製品には、 LED の電流制限抵抗は取付けられておりません。下記の表より電圧に応じた抵抗を、LEDと直列に取付けてください。LEDに電流が流れ過ぎますと、破損します。
黄色 LED黒線

最 大 逆 電 圧 （Ｖ）

4

4

1 . 本体の白線と黒線の１本をジョイントします。

最大動作電流（mA）

30

30

2 . 情報盤からの電線と本体の赤線、黒線を

順電圧（VF V）

1.9

2.0

ジ ョ イ ン ト し ま す 。（情 報 盤 と 本 体 の 結 線 は
極 性 を 間 違 え な い よ う に し て く だ さ い 。極 性 を 間 違 え るとLED が 破 壊 し ま す 。）

推奨動作電流（ IF mA）

20

20※ ジ ョ イ ン ト 部 に は 自 己 融 着 テ ー プ を 巻 い て 接 続 部 に 水が浸入しないように処理して下さい。

抵抗値

（Ω）

（W）

9

360

1/ 2 W 以 上

12

510

1/ 2 W 以 上

電源電圧
E（ V ）■ LED回路の制限抵抗について
LED回路の制限抵抗「R」の計算は、各 LED 仕様の順電圧 V F 、
推奨動作電流 I F を下記の式に代入し算出してください。

※1

※2

資料ページ

赤色 LED

LED の特性
電線

6※ １ ： HB-60・HBF-60・HB-80 シリーズ
※ ２ ： HB-50 シリーズ
回路図

R＝E − VＦIＦ （推奨値）

E ＝電源電圧
VＦ ＝順電圧IＦ ＝推奨動作電流
R ＝制限抵抗R

E

IＦ

LEDを交流で使用しますと、 LEDが破損しますので、必ず直流回路で使用してください。

VF

抵抗 R のワット数は、使用周囲温度など
安全率を考慮し、 2〜3倍としてください。

371

使用上のご注意

生産終了品とその後継品

生産終了品とその後継品

生産終了品

JEC-BN-HSK-1

JEC-BN-HSK-2

JEC-BN-HSK-3

感熱センサスイッチ：壁用
４線式 明るさセンサ付き
3A-100V

感熱センサスイッチ：壁用
４線式 明るさセンサなし
3A-100V

感熱センサスイッチ：壁用
２線式 明るさセンサ付き
2A-100V＋＋

後継品
JEC-BN-PAS-1 PW

JEC-BN-0 PW

JEC-BN-PAS-3 PW

JEC-BN-0 PW

感熱センサスイッチ：壁用
４線式 明るさセンサ付き
3A-100V¥9,130

ブランクチップ¥50

感熱センサスイッチ：壁用
2線式 明るさセンサ付き
2A-100V¥9,415

ブランクチップ¥50

センサスイッチ本体が ２／３ の大きさになりました。 １／３ のスペースを埋めるブランクチップが必要になります。

6
生産終了品

資料ページ

JEC-BN-DL

JEC-BN-DF

JEC-BN-DFCR

JEC-BN-DFCL

遅れスイッチ（40秒）
単極２回路ガイド用
10A-300V

遅れスイッチ（3分）
単極２回路ガイド用
10A-300V

遅れスイッチ（3分）
単極２回路 チェック用
4A-300V

低ワット用
遅れスイッチ（3分）
単極２回路 チェック用
0.5A-300V

後継品

372

JEC-BN-EDL（白またはPW）

JEC-BN-EDF（白またはPW） JEC-BN-EDFC（白またはPW） JEC-BN-EDFGC（白またはPW）

遅れスイッチ30秒形ガイド用
電子遅れ回路 1.5A
照 明 回 路10A
（11.5A-100VAC）¥2,620

遅れスイッチ3分形ガイド用
電子遅れ回路 1.5A
照 明 回 路10A
（11.5A-100VAC）¥2,830

遅れスイッチ3分形チェック用
電子遅れ回路 1.5A
照 明 回 路10A
（11.5A-100VAC）¥4,250

遅れスイッチ3分形ガイド・チェック用
電子遅れ回路 1.5A
照 明 回 路10A
（11.5A-100VAC）¥4,520使用上のご注意

生産終了品とその後継品

生産終了品とその後継品

生産終了品

JEC-BN-DF2CR

JEC-BN-DF2CL

JEC-BN-ML2CR

JEC-BN-ML2CL

2箇所点滅遅れスイッチ（3分）
片切 チェック用
4A-300V

低ワット用
2箇所点滅遅れスイッチ（3分）
片切 チェック用
0.5A-300V

2箇所点滅スイッチ
片切 チェック用
4A-300V

低ワット用
2箇所点滅スイッチ
片切 チェック用
0.5A-300V

後継品

標準結線図

JEC-BN-EDF2C（白またはPW）
電子式遅れスイッチ3分形
２箇所操作形 チェック用
1.5A-100VAC¥4,800JEC-BN-EML2C（白またはPW）

電源

0

通電表示
回路

1
遅れ回路

電子式遅れスイッチ
2箇所操作形

通電表示
回路

0

1.5A

LED

LED

3

2箇所
操作回路

1.5A

3

電子式スイッチ
2箇所操作形

例：JEC-BN-EDF2C

電子式スイッチ
２箇所操作形 チェック用
1.5A-100VAC¥2,2901

例：JEC-BN-EML2C

6
生産終了品

SNL-2

JEC-BN-HDF2C PW

JEC-BN-EFC PW

保安灯
ナイトライト機能付

保安灯
ナイトライト機能付

SNLH-1

SNLH-2電子式遅れスイッチ3分形
多箇所操作形 チェック用
11.5A-100VAC¥4,800電子式スイッチ
並列操作形 チェック用
1.5A-100VAC¥3,980

感震保安灯
ナイトライト機能付

感震保安灯
ナイトライト機能付

リレーや機械式スイッチとの連動結線が可能電子式遅れスイッチ・電子式
タイマースイッチとの並列結線が可能

組合せ可能なスイッチ
・JEC-BN-EDL・JEC-BN-EDF
・JEC-BN-EDFC・JEC-BN-EDFGC・JEC-BN-ETMCL4

回路図
3
0

1.5A
通電表示 遅れ回路
回路
LED

10A

資料ページ

SNL-1

1
2

後継品

SNL-3
LED保安灯明るさセンサー付ナイトライト
定格 100V
50/60Hz¥5,250

標準結線図

標準結線図

電源

電源

L

L

3

1.5A
通電表示 遅れ回路
回路
LED

0

※ 感震機能付保安灯は、後継品が有りません。
※ 旧タイプの保安灯が設置されている専用コンセントに取付可能です。

電子式遅れスイッチ
多箇所操作形JEC-BN-HDF2C

P・L

1
0

10A

2

機械式接点
（リレー等）

LED

1.5A

遅れ回路

1

10A

電子式遅れスイッチ
例：JEC-BN-EDFGC

3

1
0

LED

電子回路

1.5A

電子式スイッチ
並列操作形
JEC-BN-EFC

373