S型保安ガスメーター

スマート社会に貢献するガスメーター!

お客様とともに暮らしを支える 社会を変える
スマート社会に欠かせない
愛知時計電機のS型保安ガスメーター
性 能や機能はもとより、使いやすさや安 心 感といった「お 客 様 視 点 の 品 質 」を考えた 、これからのスマート社会に貢献する先 進 的なS 型 保 安ガスメーターです。

一歩先へお客様と共に進むメーター と言う思いを込めて「SuSuMo ススモ」と致しました。

復帰操作手順のマニュアルを本体に内蔵。
劣化などによる紛失がなくなり、分かりやすい復帰ボタンとの組み合わせで説明もスムーズ● イメージ

周りが赤く光るため復帰ボタンの位置が分かりやすい

端子台カバーを外した状態

わかる
復帰安全確認時間を短縮、完了までカウントダウン表示
復帰完了までの時間をカウントダウン表示します。
（30秒からカウントダウン）●カウントダウン表示＊区分1-2の遮断の場合、復帰安全確認時間は90秒です。

マグネットでカンタン設定・液晶表示で確認もスムーズ
液晶表示を見ながらマグネットで操作することで各種設定ができます。設定した項目は液晶に常時表示されるため、設定状態が一目で分かります。
設定操作

マグネット

設定した項目は▶を点灯し、一目で分かるように遮断原因の詳細を的確に表示
さらに遮断詳細サポート機能を追加
第2カウンターに遮断の詳細情報を原因別に表示します。
詳細コードを確認することで、対応サービスのスピードと質を向上させることができます。
表示詳細コード

テスト遮断

遮断内容

BC ガス止F-21

緊急遮断

BC ガス止F-24

感震器作動遮断BC ガス止F-32

ガス警報器作動遮断

BC ガス止F-33

外部1作動遮断BC ガス止F-34●感震器作動遮断●ガス警報器作動遮断●外部1作動遮断●使用時間遮断●増加流量遮断遮断した流量区分を表示（例は区分2）遮断した流量値を表示（例は2,500L/h）

遮断詳細サポート機能

安 心・安全
流量式微少漏洩の判定日数を任意に設定可能供給配管での漏れがあると判断する「流量式微少漏洩検知機能」の判定日数を1日〜30日まで任意に設定できます。燃焼器具にあわせて判定日数を設定することで、保安レベルの向上が図れます。

）3日で設定した場合旧）流量（L/h）

検知［流量（L/h）

表示］

検知［30日 日数1日1日表示］

3日30日 日数マルチメニュー表示で異常を早期発見
早期対処が可能
復帰ボタンを押すと、警告表示前に異常を検出した日数又は検出回数を液晶表示します。
（微少漏洩の場合は、30日以前に確認できます）●圧力式微少漏洩●電池電圧低下●閉塞圧異常●流量式微少漏洩

現在圧力のレベル表示
現在の圧力値レベルを液晶表示します。
正常時表示、下限値異常表示、上限値異常表示、閉塞圧異常表示を確認できます。

表示内容［圧力値表示の目安］
閉塞圧力異常レベル（ガス使用停止直後）
調整圧力上限値異常レベル（ガス使用中）＊圧力値表示は現在の圧力値を確認するものです。
法令に定められた点検等には使用できません。

正常

調整圧力下限値異常レベル（ガス使用中）優れた機 能流量区分別積算機能
3つの流量区分別積算カウンターを搭載しており、設定した条件に従って、ガス器具の使用量を推計し積算します。ファンヒーターやコンロ、給湯器などの使用量が把握できます。

ファンヒーター

流量区分別積算値1表示

●コンロ

●

流量区分別積算値2表示

給湯器

流量区分別積算値3表示●

アイチクラウドでひろがる、ミライはじまる
当社が提供する自動検針端末｢ＣＭ１｣を取り付け、LPガスデータ配信サ ービス｢アイチクラウド｣と通信することで、検針をはじめとした業務の効率化を図ることができます。

自動検針端末CM1

Cat.M1

インターネット回線

ガス事業者様特長

誤検針や検針日のズレがなくなる！
SUNMON

TUE

WED

THU

FRI

毎日の検針値がアイチクラウドに保存されるため、

1

2

3

4

56

7

いつでも必要な日の検針値を確認できます。

89101112131415

16171819202122232425

2627282930

ガス器具毎の使用量の積算値も毎日とれる！
SuSuMoで推計した流量区分別積算値も毎日アイチクラウドに保存されますので、料金メニューの多様化やガス器具の拡販など需要家様へのサービス提供につながります。

ファンヒーター

給湯器

コンロ

遮断・警告などの情報をすぐに確認可能！
アイチクラウドからの通知メールでメーターが検知した異常を確認することができます。
お使いのパソコンやスマートフォンで通知メールを確認することができるため、保安の高度化につながります。

自動検針端末CM1

ガス事業者様

そのほか当社のガスメーターとアイチクラウドの組み合わせで、ガス事業者様のミライをサポートします。

SAT

周辺機器（ガス警報器）

外形寸法図

ガス漏れを検知すると５つの音声でお知らせするタイプ（APH-32SV）、ブザーでお知らせするタイプ（APH-31SD）などを揃えています。

LPガス警報器（連動型・ブザー式）

LPガス警報器（連動型・音声式）

型式：APH-31SD

型式：APH-32SV

型式

SA25MT1-6-ULS

口金中心距離90mm

150

M36×２45239.5

90141965

LPガス警報器（検知部分離型）
型式：XH-610G

仕様型式SA25MT1-6-ULS

SA25MT1-6-XLS
10年

使用最大流量（m３/h）

2.5

型式

15A又は20A（接続金具による）

配管径
中心距離（mm）

90

SA25MT1-6-XLS

口金中心距離130mm

130
M36×2

口金ネジ径

左入り

ガス流入方向

マイコン制御部

セキュリティー機能合計・増加流量遮断、使用時間遮断、電池電圧低下遮断、復帰安全確認中遮断、テスト遮断、感震器作動遮断、圧力低下遮断、遮断機能

ガス警報器作動遮断、外部1作動遮断、検定有効期間満了遮断
流量式微少漏洩警告、電池電圧低下警告、遮断異常警告、
圧力式微少漏洩警告、調整圧力異常警告、閉塞圧力異常警告

警告機能
表示機能

LED

141

遮断表示、警告表示、遮断区分、自動設定表示等

LCD

96

168

遮断表示、
流量式微少漏洩警告、遮断異常警告、復帰安全確認中遮断

130

M36×２

455

通信機能

遮断、
警告、使用時間遮断予告、遮断弁復帰等の発呼、遮断詳細データ、微少漏洩タイマー、テスト発呼等セキュリティー情報通信（Nライン）：KHK共通電文
ガス警報器、外部1、外部2：無電圧接点

信号形態
電源２３9.5

口金仕様

ガスメーター部

検定有効期間リチウム電池使用温度範囲-30℃〜60℃

標準塗装色

ライトグレイ（マンセル5Y 7.5／1相当）

質量（kg）

2.1※本製品には、宅内開閉機能はありません。

ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくために、当カタログの仕様は、2023年4月現在のものです。

〒456-8691 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号

お問い合わせは、お客さまセンターへ＊平日９：００〜１7：００までの受付です。

固定電話から 0800-888-9909

携帯電話から 0５６４-64-2110

札 幌 支 店 TEL（011） 642ｰ9500
釧 路 営 業 所 TEL（0154） 23ｰ7859
仙 台 支 店 TEL（022） 258ｰ1181
青 森 営 業 所 TEL（017） 742ｰ6771
盛 岡 営 業 所 TEL（019） 646ｰ8836
秋 田 出 張 所 TEL（018） 865ｰ1017
東 京 支 店 TEL（03） 5323ｰ5356
千 葉 営 業 所 TEL（03） 5658ｰ1320
大 宮 営 業 所 TEL（048） 668ｰ0131
新 潟 出 張 所 TEL（025） 282ｰ5591

名 古 屋 支 店 TEL（052） 661ｰ5855
金 沢 営 業 所 TEL（076） 252ｰ1942
静 岡 営 業 所 TEL（054） 237ｰ7168
松 本 出 張 所 TEL(0263) 87-5730
大 阪 支 店 TEL（06） 6305ｰ9053
広 島 営 業 所 TEL（082） 292ｰ8289
高 松 営 業 所 TEL（087） 851ｰ6664
岡 山 営 業 所 TEL（086） 207ｰ6828
福 岡 支 店 TEL（092） 534ｰ2050
鹿 児 島 営 業 所 TEL（099） 254ｰ7877
宮 崎 出 張 所 TEL（0985） 24ｰ2279
沖 縄 出 張 所 TEL（098） 860ｰ9792
国 際 営 業 部 TEL（052） 661ｰ5150

お願い

性 能 改 善 の た め 予 告 なく製 品 仕 様 を 変 更 することが ありま すの で ご 了 承 くだ さ い 。な お 古 く な った カ タ ロ グ・資 料 な ど は
新 版 を ご 請 求 い た だくか 、当 社 ま で お 問 い 合 わ せ くだ さ い 。

更新No.

3.1

GK-SUSUMO-030-SY