SE12.5K / SE16K / SE17K / SE20K

12-20
JaarGarantie

OMVORMERS

3-fase omvormer

Speciaal ontworpen voor gebruik met power optimizers
Superieur rendement (98%)

IP65 – zowel binnen als buiten installatie

Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling direct
vanaf een smartphone met behulp van deSolarEdge SetApp

Vaste werkspanning voor langere strings

Klein, licht in gewicht en eenvoudig te installeren

Geavanceerde veiligheidsfuncties: geïntegreerdevlamboogbeveiliging

Ingebouwde monitoring op paneelniveau
Internetverbinding via ethernet of draadloos

solaredge.com

Smart Energy Management

Optionele RS485-overspanningsbeveiliging

3-fase omvormer

SE12.5K / SE16K / SE17K / SE20K

Voor omvormers met artikelnummer
UITGANG

Nominaal AC-vermogen
Maximaal AC-vermogen

Nominale AC-spanning L-L / L-N

SE12.5KSEXXK-XXXXXBXX4
SE16K

SE17K

SEXXK-XXXXIBXX4
SE20K

12.50016.00017.00020001

12.50016.000400 / 230

AC-spanningsbereik L-N
AC-frequentiebereik

Maximale AC-stroom (per fase)2025,5

Maximale DC-stroom

DC-ompolingsbeveiliging
Lekstroom detectie

Maximaal rendement
EU rendement

Stand-by verbruik

EXTRA FUNCTIES

Ondersteunde communicatie-interfaces(2)Omvormer inbedrijfstelling

Smart Energy Management
Vlamboogbeveiliging

RS485-overspanningsbeveiliging

16.85021.60021Ja

700kΩ gevoeligheid(1)Afmetingen (H x B x D)
Gewicht

Bedrijfstemperatuur
Koeling

Geluidsniveau
BeschermingsgraadMontageVdc
24,69829
167kΩ gevoeligheid(1)

<4Vdc

Adc%%

W

RS485, Wi-Fi (optioneel)(3), GSM (optioneel)
ExportbeperkingGeïntegreerd, door gebruiker configureerbaar (volgens UL1699B)
Optioneel(4)Type ll, vervangbaar inveld, geïntegreerdType ll, vervangbaar inveld, optioneelIEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100
EN50438, EN50549-1

IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, Klas B
Ja

INSTALLATIESPECIFICATIES
DC-aansluiting

Ja

W

Met SetApp die gebruik maakt van de ingebouwde wifi access point voor lokale verbinding

RoHS

AC-kabeldiameter / AC-draaddiameter

35.00097,7< 2,5-Emissies

22.950750

23,2

AC overspanningsbeveiliging

Netwerkstandaarden(5)HzAac%

1.000-Veiligheidsnormen

VAVacJa

DC overspanningsbeveiliging

REGELGEVING

29
3 / N / PE (WYE metnulgeleider), 3 / PE<_ 3Maximale DC-spanning

Nominale werkspanning26

3 / N / PE (WYE met nulgeleider)

Totale harmonische vervorming (THD)

Zonder transformator, niet-geaard

VA

Vac

50 ± 5

Netcontrole, anti-eilandbedrijf, instelbare
arbeidsfactor, limieten per land instelbaar

Maximaal DC-vermogen (paneel STC)

20001

184 - 264,5Ondersteunde netaansluitingen

INGANG

17.000

IEC61000-6-2,
IEC61000-6-3,
IEC61000-3-11,
IEC61000-3-12, Klas A

2 x MC4 paarKabeldiameter
19-28 mm / 4 - 16 mm2
4 x MC4 paar

30,732

15-21 mm (wartel), 2,5-10 mm2549 x 317 x 264

550 x 317 x 273-40 tot +60(6)Ventilator (vervangbaar)< 50mmkg
˚C< 62dBA

IP65 - binnen en buiten

Met meegeleverde beugel(1) Waar toegestaan door lokale regelgeving(2) Voor speciale communicatie opties; bekijk de communicatie mogelijkheden op de download web pagina: www.solaredge.com/nl/downloads#/(3) Voor de Wi-Fi connectiviteit is een extra Wi-Fi-component nodig, die apart wordt besteld. Vraag uw SolarEdge-verkoper voor meer informatie of raadpleeg:: https://www.solaredge.com/products/communication(4) RS485-overspanningsbeveiliging plug-in kan aangekocht worden. Voor meer informatie zie: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_spd_plug_in_for_rs485_for_3ph_with_setapp_ds.pdf(5) Voor alle standaarden verwijzen wij u naar: www.solaredge.com/nl/downloads#/(6) Voor vermogensreductie verwijzen wij u naar: www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note-nl.pdf© SolarEdge Technologies Ltd. Alle rechten voorbehouden. SOLAREDGE, het logo van SolarEdge, OPTIMIZED BY SOLAREDGE (geoptimaliseerd door SolarEdge) zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van SolarEdge Technologies, Inc. Alle andere hier genoemde handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. Datum: 08/2022 DS-000040-3.2-NL. Onderhevig aanveranderingen zonder voorafgaande mededeling.