T 8546-2
Zuluftdruckregler SAMSTATION Typ 7029

Anwendung
Zuluftdruckregler für Versorgung pneumatischer Mess-, Regelund Steuereinrichtungen mit konstantem Zuluftdruck
Sollwertbereich von 0,5 bis 6 bar (8 bis 90 psi)

Der Zuluftdruckregler filtert und regelt den Druck eines Luftnetzes von maximal 12 bar (180 psi) auf den am Sollwertsteller
eingestellten Druck.
Das Gerät ist abblasend und besitzt einen Filter 20 µm.
Merkmale•• Geringer Luftverbrauch•• Luftanschlüsse für G ¼ oder ¼-18 NPT•• Montage in Rohrleitung•• Druckanzeige mittels Manometer (optional)•• Klarsicht-Filtergehäuse (optional)•• Filter 5 µm (optional)•• Schutzkappe für Sollwertschraubenabdeckung (Zubehör)

Bild 1: Typ 7029 ohne Manometer,ohne Filterbehälter
Bild 2: Typ 7029 mit Manometer,ohne Filterbehälter

Ausführungen–– Typ 7029 ohne Manometer, ohne Filterbehälter (Bild 1)–– Typ 7029 mit Manometer, ohne Filterbehälter (Bild 2)–– Typ 7029 ohne Manometer, mit Filterbehälter (Bild 3)–– Typ 7029 mit Manometer, mit Filterbehälter (Bild 4)
Optionales Zubehör–– Kappe zur Abdeckung der Sollwertschraube–– Manometer–– Filterbehälter
–– Befestigungswinkel zur Montage an Antrieb
Typ 3271/3277
Bild 3: Typ 7029 ohne Manometer,
mit Filterbehälter
Bild 4: Typ 7029 mit Manometer,
mit Filterbehälter

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT · Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 4009-0 · Telefax: +49 69 4009-1507 · E-Mail: samson@samson.de · Internet: www.samson.deAusgabe Februar 2019

Aufbau und Wirkungsweise
Der Zuluftdruckregler dient der Versorgung pneumatischer
Mess-, Regel- und Steuereinrichtungen mit konstantem Zuluftdruck. Der in den Anlagen zur Verfügung stehende Druck desPressluftnetzes von maximal 12 bar wird dabei auf einen einstellbaren Minderdruck von 0,5 bis 6 bar reduziert.
Der Zuluftdruckregler arbeitet nach dem Kraftkompensationsverfahren. Durch Drehen der Sollwertschraube (9) wird dieSpannung der Stellfeder (8) verändert und der Ausgangsdruck entsprechend eingestellt.

34267911151085Der Zuluftdruckregler enthält eine Filterpatrone (11). Der Ablass des Kondensats erfolgt durch Öffnen des Verschlussdeckels (13) um eine halbe Umdrehung.

113Durch Betätigen des manuellen Ablasses (12) bei Ausführungen mit separatem Filterbehälter (14) wird das Kondensat abgelassen.

Ausführung mit Manometerund mit FilterbehälterInfo
Die Filterpatrone kann ausgewechselt werden.

22

Legende zu Bild 5:

1821

20

1 Gehäuse
2 Sitz3 Kegel
4 Teller
5 Membran
6 Deckel
7 Zentrierbuchse
8 Stellfeder
9 Sollwertschraube
10 Kontermutter
11 Filterpatrone
12 Kondensatablass
13 Verschlussdeckel
14 Filterbehälter
15 Dichtring
16 Stopfen
17 Eingang
18 Ausgang
19 Formdichtung
20 Befestigungsbohrung
21 Anschlussplatte
22 Manometer

61
1114

12

Ausführung ohne Manometerund ohne Filterbehälter
16
17
19

1091
13

Bild 5: Aufbau Typ 7029

2T 8546-2

Technische Daten
Zuluftdruckregler Typ 7029
Zuluftdruck 1)

1 bis 12 bar (15 bis 180 psi)

Sollwertbereich

0,5 bis 6 bar (8 bis 90 psi)

Luftverbrauch≤0,1 mn³/h (bei 7 bar Zuluft)

Luftabgabevgl. Bild 6

Zul. Umgebungstemperatur–20 bis +60 °C

Eingangsdruckabhängigkeit<150 mbar/Δp = 1 bar

Umsteuerfehler

100 bis 400 mbar (sollwertabhängig)

Hysterese<100 mbar

Filterpatronen-Maschenweite

20 µmAnschluss

G ¼ oder ¼-18 NPT

Manometer
Anzeigebereich

0 bis 6 bar (0 bis 90 psi)

Anschluss

G 1/8

Schutzart

IP 53 2)

Gewichtca.
1)
2)

320 bis 425 g (je nach Ausführung)Empfehlung: mindestens 1,0 bar (15 psi) über eingestelltem Sollwert
Sofern die Umgebungsbedingungen eine höhere Schutzart erfordern, Zuluftdruckregler Typ 4708 verwenden,vgl. u T 8546.
Sollwert
P[bar]

6Einstellbereiche:
0,5...6,0 bar
0,2...1,6 bar

54
32
10Q
01234

5678910 [mn3/h]

Bild 6: SAMSTATION, Luftabgabe bei 8 bar Zuluft, Messwerte bei Anschlussdurchmesser ¼”
Werkstoffe
Anschlussplatte

Aluminium

Deckel, Gehäuse, Filterstopfen

PA glasfaserverstärkt

Kegel

PA glasfaserverstärkt und POM

Lippenring des Kegels

PVMQ

Kegelschraube

Stahl vernickelt

Rundschnurringe

PVMQ

MembranNBRMembranteller

PASchraubenA4Sollwertfeder1.4310Filterbehälter

PA, UV-beständig

Filterpatrone

PET 8546-2

3

Maße in mm

~110

50

144129132

192

112

Kappe (optional)

50

4T 8546-2

~110103113

50

144140112

Kappe (optional)

50

T 8546-2

5Artikelcode
Zuluftdruckregler SAMSTATION

Typ 7029-xxxx

0

1xxxxxxx

00x

0

Ausführung
Anschlussteil Aluminium, Kunststoff-Gehäuse

1Anschlussgewinde
G¼0¼-18 NPT

2

Sollwertbereich
0,5 bis 6,0 bar
Manometerohne

01 Manometer, 0 bis 6 bar, Kunststoff-Gehäuse

2Werkstoff
Anschlussteil Aluminium, Kunststoff-Gehäuse

0Filter
20 µm

15 µm

2

Temperaturbereich–20 bis +60 °C

2Filterbehälter
mit Klarsicht-Filtergehäuse

0

mit Stopfen

1SonderausführungohneVerpackung
unverpackt

0Zubehör
Zubehörteile

Bestell-Nr.

20x Kappe zur Abdeckung der Sollwertschraube

1402-1165

Befestigungswinkel zur Montage an Antrieb Typ 3271/3277

1400-7343

Ersatzteile
Zubehörteile

Bestell-Nr.

Filterpatrone 20 µm

8504-9027

Filterpatrone 5 µm

8504-9030

6T 8546-2

T 8546-27

T 8546-2

2020-02-19 · German/Deutsch

Technische Änderungen vorbehalten.