T 8484-1 TR
TROVIS 3730-1 Elektropnömatik Pozisyoner

Uygulama
Pnömatik glob ve döner valflere takmak için tek etkili pozisyoner. Kendinden kalibrasyonlu, vana ve tahrik ünitesine
otomatik adaptasyon.
Set değeri
Vana hareketi
Açılma açısı

4 ila 20 mA
3,5 ila 300 mm
24 ila 100°

Pozisyoner, vana konumunun giriş sinyaline önceden belirlenmiş bir şekilde atanmasını sağlar. Bir kontrol sisteminden alınan giriş sinyalini kontrol vanasının hareket veya dönüş açısıyla karşılaştırır ve karşılık gelen bir çıkış sinyali basıncı (çıkış
değişkeni) verir.
Özellikleri• Tüm ortak lineer ve döner tahrik ünitelerine basit bağlantı
–
–
–
–
–

SAMSON doğrudan bağlantı
NAMUR kirişi
IEC 60534-6-1'e göre çubuk tipi yokelere bağlantı
VDI/VDE 3847 uyarınca bağlantı
VDI/VDE 3845'e göre döner tahrik ünitesi bağlantısı• Temassız konum algılama
• Seçilebilir okuma yönü sayesinde her montaj konumunda
okunması kolay LCD• Tek düğmeli, menü odaklı basit kullanım• TROVIS-VIEW yazılımı kullanılarak SSP arayüzü üzerinden bir bilgisayar ile yapılandırılabilir• Değişken, otomatik başlatma• Kalıcı EEPROM'a kaydedilen tüm parametreler• 315 Ω'luk küçük bir elektrik yüküne sahip iki telli sistem• Sıkı kapatma fonksiyonu aktif hale getirilebilir• Sürekli sıfır izleme

Şek. 1: TROVIS 3730-1 Elektropnömatik Pozisyoner

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT · Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main, Almanya
Telefon: +49 69 4009-0 · Faks: +49 69 4009-1507 · samson@samsongroup.com · www.samsongroup.com

Baskı Temmuz 2023

Dizayn ve Çalışma Prensibi

rol sinyaliyle karşılaştırır.

TROVIS 3730-1 Elektropnömatik Pozisyoner, pnömatik kontrol vanalarının üzerine monte edilerek vana pozisyonunu(kontrol edilen değişken x) kontrol sinyaline (ayar noktası w)
atamak için kullanılır. Pozisyoner, bir kontrol sisteminin elektrik
kontrol sinyalini kontrol vanasının hareket veya açılma açısıyla karşılaştırır ve pnömatik tahrik ünitesi için bir sinyal basıncıverir.

Bir set değeri sapması durumunda, i/p modülünün (7) aktivasyonu değiştirilir, böylece kontrol vanasının (1) tahrik ünitesini aşağı akış güçlendiricisi (6) üzerinde uygun şekilde basınçlandırılır veya havalandırılır. Sonuç olarak, vananın kapatma elemanı (örneğin klape), ayar noktası tarafından belirlenen pozisyona hareket ettirilir.
Pozisyoner, ekranda (11) menüde gezinti için döner bir işlem
butonu düğmesi (9) ile çalıştırılır.

Pozisyoner temel olarak temassız bir hareket sensörü sisteminden (2), pnömatikten ve mikro kontrolöre (4) sahip elektronikten oluşur. Vana pozisyonu, ya rotasyon açısı olarak ya da
toplama koluna lineer hareket olarak, buradan hareket sensörüne (2) ve mikro kontrolöre (4) iletilir. Mikro kontrolördeki
PID algoritması, hareket sensörü (2) tarafından ölçülen vanapozisyonunu, A/D konvertörü (3) tarafından dönüştürüldükten
sonra kontrol sistemi tarafından verilen 4 ila 20 mA DC kont-

10

%

9

11

S
mm

%

mm

Serial Interface

#

E 12

4

3

µC

w

E 12
13

8

I

7

5

Exhaust14
6

Supply 9I214

Output 38y1x

1 Kontrol vanası
2 Hareket sensörü
3 A/D konvertörü
4 Mikro kontrolör
5 Basınç düşürücü
6 Hava takvi̇yesi̇
7 i/p konvertör
8 D/A konvertörü
9 İletişim arayüzü
10 Döner işlem butonu
11 Ekran

M
M.1
M.2
M.3

Mevcut seçenekler
Yazılım limit siviçi (PLC/NAMUR)
Konum vericisi
Endüktif limit siviçler (NAMUR)

Şek. 2: Blok şeması

2

T 8484-1 TR

Teknik veriler · TROVIS 3730-1 Pozisyoner
HareketAyarlanabilir hareket, şunun için

Direkt bağlantı - Tip 3277:
IEC 60534-6 (NAMUR) uyarınca bağlantı:
VDI/VDE 3847 uyarınca bağlantı
Döner tahrik ünitelerine bağlantı:

Strok aralığı

Vananın başlangıçtaki hareketi/dönüş açısı dahilinde ayarlanabilir; hareket maksimum 1/5 ile sınırlandırılabilir.

3,5 ila 30 mm
3,5 ila 300 mm
3,5 ila 300 mm
24 ila 100°

Set değeri w
Sinyal aralığı

4 to 20 mA · İki kablolu cihaz, ters polarite koruması
Ayrık çalıştırma: 4 ila 11,9 mA ve 12,1 ila 20 mA

Statik imha sınırı

±33 V

Minimum akım

Görüntüleme için 3,6 mA · Çalıştırma için 3,8 mA

Yük empedansı

Patlama koruması olmadan: ≤6,6 V (20 mA'da 330 Ω'e karşılık gelir) · Patlama korumalı versiyonlar:≤7.3 V (20 mA'da 365 Ω'e karşılık gelir)

BeslemeBesleme havası

1,4 ila 7 bar (20 ila 105 psi)

ISO 8573-1 uyarınca hava kalitesi

Maksimum parçacık boyutu veyoğunluğu:Yağ içeriği:Basınç çiğlenme noktası:

Sınıf 4
Sınıf 3
Sınıf 3 veya beklenen en düşük ortam sıcaklığının en az 10 K
altındaSinyal basıncı (çıkış)Besleme basıncına göre 0 bar · yazılımla 2,4 bar ±0,2 bar'a kadar sınırlandırılabilirHisterezis≤0,3 %

Hassasiyet≤0,1 %

Özellikler

Lineer/eşit yüzdeli/ters eşit yüzdeli/SAMSON kelebek vana/VETEC döner klapeli vana/bölmeli küreselvana

Hareket Yönü

Ters çevrilebilir

Hava sarfiyatı, sabit durum

Besleme havasından bağımsız olarak, yaklaşık 65 ln/s

Hava çıkış kapasitesi (∆p = 6 bar olduğunda)
Tahrik ünitesi (besleme)

8,5 mn³/s · Δp = 1,4 bar: 3,0 mn³/s · KVmaks(20 °C) = 0,09

Tahrik ünitesi (egzoz)

14,0 mn³/s · Δp = 1,4 bar: 4,5 mn³/s · KVmaks(20 °C) = 0,15Çevre koşulları ve izin verilen sıcaklıklar
EN 60721-3 uyarınca izin verilen çevre koşulları
Depolama

1K6 (bağıl nem ≤%95)Taşıma2K4Çalışma

4K4–20 ila +85 °C: Bütün versiyonlar–40 ila +85 °C: Metal kablo rakorları ile–55 ila +85 °C: Metal kablo rakorları ile düşük sıcaklık versiyonları
Patlamaya karşı korumalı versiyonlar için test sertifikasındaki limitlere uyun.

Titreşime dayanıklılık
Titreşimler (sinusoidal)

DIN EN 60068-2-6 uyarınca:0,15 mm, 10 ila 60 Hz; 20 m/s², 60 ila 500 Hz / eksen
0,75 mm, 10 ila 60 Hz; 100 m/s², 60 ila 500 Hz / eksenÇarpmlar (yarı sinüs)

DIN EN 60068-2-29 uyarınca:150 m/s², 6 ms; eksen başına 4000 çarpma

Gürültü

DIN EN 60068-2-64 uyarınca:10 ila 200 Hz: 1 (m/s²)²/Hz; 200 ila 500 Hz: 0.3 (m/s²)²/Hz; 4 s/aksÖnerilen sürekli görev≤20 m/s²

Etkiler
Sıcaklık≤%0,15/10 K

Besleme havası

Yok

Gereklilikler
EMC

T 8484-1 TR

EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326-1 ve NAMUR Öneri NE 21 ile uyumlu

3Koruma derecesi

IP 66/NEMA 4X

Elektrik bağlantıları
Kablo rakorları

Tek M20x1,5 kablo rakoru 6 ila 12 mm klempli aralıkİkinci M20x1,5 ek olarak mevcut dişli bağlantı

Terminaller

0,2 ila 2,5 mm² kablo kesitli vida terminalleri

Patlama koruması
ATEX, IECEx, ...

Bkz. Table 1

Malzemeler
Gövde ve kapak

DIN EN 1706'ya göre dökme alüminyum EN AC-AlSi12(Fe) (EN AC-44300), kromat ve toz kaplama Özel versiyon: paslanmaz çelik 1,4408

PencereMakrolon® 2807

Kablo rakorları

Poliamid, nikel kaplı pirinç, paslanmaz çelik 1,4305

Diğer harici parçalar

Paslanmaz çelik: 1,4571 ve 1,4301

Ağırlık
Alüminyum gövdesi: yaklaşık 1,0 kg · Paslanmaz çelik gövde: yakl. 2,2 kg

Opsiyonel ek fonksiyonlar
Konum vericisi
Versiyonİki telli sistem, galvanik izolasyon, ters polarite koruması, ters çevrilebilir hareket yönü

Besleme10 ila 30 V DC

Çıkış sinyali

4 ila 20 mAİşletme aralığı

2,4 ila 21,6 mA

Hata gösterimi

2,4 veya 21,6 mA

Yüksüz akım

1,4 mA

Statik imha sınırı

38 V DC · 30 V AC

Yazılım sınır anahtarları
Versiyon

Sinyal durumu
Statik imha sınırı

NAMUR

PLC

Galvanik izolasyon, ters polarite koruması, röle çıkışı, EN 60947-5-6'ya göre

Galvanik izolasyon, ters polarite koruması, bir
PLC'nin ikili girişi. EN 61131-2'ye göre,
Pmax = 400 mW≤1,0 mA (iletken değil)R = 10 kΩ (iletken değil)≥2,2 mA (iletken)

R = 348 Ω (iletken)

32 V DC/24 V AC

16 V DC/50 mA

Endüktif sınır anahtarları
Versiyon

EN 60947-5-6'ya göre anahtarlama yükselticisine bağlantı için, SJ2-SN yaklaşım anahtarları, ters polarite koruması

Ölçüm plakası tespit edilmedi≥3 mAÖlçüm plakası tespit edildi≤1 mA

Statik imha sınırı

20 V DCİzin verilen ortam sıcaklığı

–50 ila +85 °C

Tablo 1: Patlamaya karşı koruma onaylarının özeti

4

-110

PTB 18 ATEX 2001

Tarih

25.10.2018

II 2 G Ex ia IIC T4/T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T 85 °C Db-510

EC tip incelemesi
sertifikası

No.

PTB 18 ATEX 2001

II 2 D Ex tb IIIC T 85 °C Db

Tarih

25.10.2018-810

EC tip incelemesi
sertifikası

No.

PTB 18 ATEX 2001

Tarih

25.10.2018

II 3 G Ex nA IIC T4/T6 Gc
II 2 D Ex tb IIIC T 85 °C Db

EC tip incelemesi
sertifikası

No.

PTB 18 ATEX 2001

II 3 G Ex nA IIC T4/T6 Gc

Tarih

25.10.2018

No.

IECEx PTB 19,0010

Tarih

04.03.2019

Ex ia IIC T4/T6 Gb
Ex ia IIIC T85°C Db

No.

IECEx PTB 19,0010

Ex tb IIIC T85°C Db

Tarih

04.03.2019

-111

No.

-850

Koruma tipi

EC tip incelemesi
sertifikası

IECEx

-511

TROVIS 3730-1

Sertifika

IECEx

T 8484-1 TR

-811

IECEx

CCoE

CCC ExCCC Ex

-130
-130

EAC

FM

FM

-114

TROVIS 3730-1

-113

-512

-112

-111

IECEx

-851

Sertifika

KCS Korea

TR CMU

TR CMU-856

TR CMU

-118

UKEX

-518

TR CMU

UKEX

-858

-816

-516

-116

TR CMUUKEX

T 8484-1 TR

Koruma tipi
No.

IECEx PTB 19,0010

Tarih

04.03.2019

Ex nA IIC T4/T6 Gc
Ex tb IIIC T85°C Db

No.

IECEx PTB 19,0010

Ex nA IIC T4/T6 Gc

Tarih

04.03.2019

No.

A/P/HQ/
MH/104/6597

Tarih

16.11.2020

Şu tarihe kadar geçerli

31.12.2024

No.

2020322307001506

Tarih

29.04.2023

Şu tarihe kadar geçerli

17.09.2025

No.

2020322307001506

Tarih

29.04.2023

Şu tarihe kadar geçerli

17.09.2025

No.

RU C-DE.
HA65.B.00700/20

Tarih

19.08.2020

Şu tarihe kadar geçerli

18.08.2025

No.

FM21CA0063

Tarih

18.10.2022

No.

FM21US0096

Tarih

18.10.2022

No.

21-KA4BO-0728

Tarih

30.09.2021

Şu tarihe kadar geçerli

30.09.2022

No.

ZETC/111/2021

Tarih

25.08.2021

Şu tarihe kadar geçerli

24.08.2024

No.

ZETC/35/2021

Tarih

26.07.2021

Şu tarihe kadar geçerli

25.07.2024

No.

ZETC/35/2021

Tarih

26.07.2021

Şu tarihe kadar geçerli

25.07.2024

No.

ZETC/35/2021

Tarih

26.07.2021

Şu tarihe kadar geçerli

25.07.2024

No.

ZETC/35/2021

Tarih

26.07.2021

Şu tarihe kadar geçerli

25.07.2024

No.

FM21UKEX0202X

Tarih

18.10.2022

No.

FM21UKEX0202X

Tarih

18.10.2022

No.

FM21UKEX0203X

Tarih

24.01.2023

Ex ia IIC T4T6 Gb

Ex ia IIC T4/T6 Gb
Ex ia IIIC T85 °C Db

Ex tb IIIC T85 °C Db
1Ex ia IIC T6...T4 Gb X
Ex ia IIIC T85 °C Db X

IS Cl. I, II, III, Böl. 1, Gr. A–G;
T* Ta*; IS Ex ia IIC T* Gb
NI Sınıf I, II, III Böl. 2, Gr. A–G; T* Ta*; Tip 4X; IP66
IS Cl. I, II, III, Böl. 1, Gr. A–G; T* Ta* Tip 4X
NI Cl. I, II, III, Böl. 2, Gr. A–G; T* Ta*Tip 4X;
Cl. I, Bölge 1, AEx ia IIC; Tip 4X
Ex ia IIC T6/T4

Modül DII 2G Ex ia IIC T4/T6 Gb
II 2D Ex ia IIIC T85 °C Db
Modül BII 2D Ex tb IIIC T85 °C Db
Modül BII 3G Ex nA IIC T4/T6 Gc
II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db
Modül BII 3G Ex nA IIC T4/T6 Gc
Modül BII 2 G Ex ia IIC T4/T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T 85 °C Db
II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Db
II 3 G Ex ec IIC T4/T6 Gc

5

Pozisyonerin montajı
Pozisyoner, bir bağlantı bloğu üzerinden doğrudan Tip 3277
Tahrik Ünitesine takılabilir. “Mil iten tahrik ünitesi” emniyet
konumu hareketine sahip tahrik ünitelerinde, sinyal basıncı
tahrik ünitesi yokesi bir iç delik üzerinden tahrik ünitesineyönlendirilir. “Mil çeken tahrik ünitesi” emniyet konumu
hareketine sahip tahrik ünitelerinde, sinyal basıncı hazır
harici borular üzerinden tahrik ünitesine yönlendirilir.
Uygun bir braket kullanımıyla, pozisyoner IEC 60534-6-1'egöre bağlanabilir (NAMUR önerisi). Pozisyoner, kontrol
vanasının her iki tarafına da monte edilebilir.
Tip 3278 Döner Tahrik Ünitelerine veya VDI/VDE 3845
uyarınca diğer döner tahrik ünitelerine bağlantı için bir çiftüniversal braket kullanılır. Tahrik ünitesinin dönme hareketi,
strok göstergeli bir bağlantı tekerleği üzerinden pozisyonereaktarılır.
Pozisyonerin özel bir versiyonu, VDI/VDE 3847'ye göre
takılmasına olanak tanır. Bu tip bir bağlantı, proses çalışırken
tahrik ünitesi içindeki havayı bloke ederek pozisyonerin hızlı
bir şekilde değiştirilmesini sağlar. Pozisyoner, bir adaptör
braketi veya adaptör bloğu kullanılarak doğrudan Tip 3277
Tahrik Ünitesine takılabilir. Alternatif olarak, ek bir NAMUR
bağlantı bloğu kullanılarak bir kontrol vanasının NAMUR
kanalına takılabilir.
İletişim
Pozisyoner, SAMSON'ın TROVIS-VIEW Yazılımı (versiyon 4)
ile yapılandırılabilir. Bu amaçla pozisyoner, bir bilgisayarın
USB bağlantı noktasının adaptör kablosu kullanılarak
kendisine bağlanmasına olanak tanıyan bir dijital arabirime(SSP) sahiptir.

6

TROVIS-VIEW yazılımı, kullanıcının pozisyoneri kolayca yapılandırmasına ve proses parametrelerini çevrimiçi olarak görmesine olanak sağlar.
Not:
TROVIS-VIEW web sitemizde şu konumdan ücretsiz olarak indirilebilir: www.samson.de > Service & Support (Servis ve
Destek) > Downloads (İndirilenler) > TROVIS-VIEW.
Ek seçenekler–

Analog konum vericisi–

Yazılım sınır anahtarları (NAMUR)–

Yazılım sınır anahtarları (PLC)–

Endüktif sınır anahtarlarıÇalışmaPozisyoner, kullanıcı dostu bir döner işlem butonu ile çalıştırılır. Parametreler buton çevrilerek seçilir, butona basıldığında
gerekli ayar etkinleştirilir. Menü, tüm parametreler aynı seviyede birbiri ardına listelenecek şekilde yapılandırılmıştır. Bu,
kullanıcıların cihazdaki parametreleri okumasına ve değiştirmesine olanak tanır.
Tüm değerler LCD'de görüntülenir. LCD ekranın okuma yönü
180° döndürülebilir.
Pozisyoneri SAMSON'un TROVIS-VIEW yazılımı ile yapılandırmak için, pozisyoner bir bilgisayarın RS-232 veya USB
arayüzüne bağlanmak üzere ek bir dijital arayüz ile donatılmıştır.

T 8484-1 TR

mm cinsinden boyutlar

IEC 60534-6 (NAMUR) uyarınca bağlantıBağlantı plakası

Basınç göstergesi braketi

15
70

46

34

34

85

89

212

Direkt bağlantı

14

58
28

85

40

164

T 8484-1 TR

7

13

62

24

164

200

VDI/VDE 3847-1 uyarınca, Tip 3277 Tahrik Ünitesi üzerine bağlantı

164

62

38

VDI/VDE 3847-1 uyarınca NAMUR kirişe bağlantı

164

8

T 8484-1 TR

Tek işlevli tahrik ünitesi olan VDI/VDE 3847-2'yebağlantı
202

68

13

156 (167 1))

164Çift işlevli tahrik ünitesi olan VDI/
VDE 3847-2'ye bağlantı
260

156 (167 1))

68

13

164

T 8484-1 TR

9VDI/VDE 3845 uyarınca döner tahrik ünitelerine bağlantıAğır hizmet tipi versiyon

56

80

52

86

Ters Amplifikatör 1)

80
30
86
Ø101

130
166

Hafif tip versiyon

80

49

59

79

76

50

Ters Amplifikatör 1)

50
130
150

Ters Amplifikatör— Tip 3710 (Boyutlar için ağır hizmet tipi versiyonunçizimine bkz)
— 1079-1118/1079-1119, artık mevcut değil
(boyutlar için hafif hizmet tipi versiyonun çizimine
bkz)
1)

10

T 8484-1 TR

Kol

16

10...17

z
y
x

Kol
M

x

y

z

25 mm

50 mm

66 mm

L

70 mm

100 mm

116 mm

XL

100 mm

200 mm

216 mm

XXL

200 mm

300 mm

316 mmVDI/VDE 3845 uyarınca sabitleme seviyeleri (Eylül 2010)
Mmin

25

M6

Sabitleme seviyesi 2 (braket yüzeyi)

C

Sabitleme seviyesi 1 (tahrik ünitesi yüzeyi)

ØdB
Tahrik ÜnitesiØDmm cinsinden boyutlar

A

Ölçü
AA0
AA1
AA2
AA3
AA4
AA5
1)

T 8484-1 TR

A

B

C

ØD

Mmin

50

25

15

M5 için
5,5

66

80

30

20

M5 için
5,5

96

80

30

30

M5 için
5,5

96

130

30

30

M5 için
5,5

146

130

30

50

M5 için
5,5

146

200

50

80

M6 için
6,5

220

D1)
50
50
50
50
50
50

Flanş tipi F05, DIN EN ISO 5211 uyarınca

11

Elektrik bağlantısı

G

–12
+11
mA kontrol sinyalini bağlama

I

I

–42
+41
–52
+51

Endüktif limit siviçi 1

Endüktif limit siviçi 2

Endüktif limit siviçlerinin terminal bağlantısı

EE–46/–92 Yazılım limit siviçi 1 (PLC/+45/+91 NAMUR)–56/–94 Yazılım limit siviçi 2 (PLC/+55/+93 NAMUR)
Yazılım limit siviçlerinin terminal bağlantısı–32+31
Pozisyon transmiterinin terminal bağlantısı

12

T 8484-1 TRParça kodu
Pozisyoner

TROVIS 3730-1- x x x 0 x x 0 x x x x x 1 0 x 9 9 9 8

LCD ve otomatik ayar
Patlama koruması
Yok

0 0 0

ATEX

II 2 G Ex ia IIC T4/T6 Gb; II 2 D Ex ia IIIC T 85 °C Db

1 1 0

ATEX

II 2 D Ex tb IIIC T 85 °C Db

5 1 0

ATEX

II 3 G Ex nA IIC T4/T6 Gc; II 2 D Ex tb IIIC T 85 °C Db

8 1 0

ATEX

II 3 G Ex nA IIC T4/T6 Gc

8 5 0

IECEx

Ex ia IIC T4/T6 Gb; Ex ia IIIC T85°C Db

1 1 1

IECEx

Ex tb IIIC T85°C Db

5 1 1

IECEx

Ex nA IIC T4/T6 Gc; Ex tb IIIC T85°C Db

8 1 1

IECEx

Ex nA IIC T4/T6 Gc

8 5 1

CCC ExEx ia IIC T4/T6 Gb; Ex ia IIIC T85 °C Db

1 1 2

CCC Ex

Ex tb IIIC T85 °C Db

5 1 2

CCoE

Ex ia IIC T4T6 Gb

1 1 1

EAC

1Ex ia IIC T6...T4 Gb X; Ex ia IIIC T85 °C Db X

1 1 3

FM

IS Cl. I, II, III, Böl. 1, Gr. A–G; T* Ta*; IS Ex ia IIC T* Gb;
NI Cl. I, II, III Böl. 2, Gr. A–G; T* Ta*; Tip 4X; IP66

1 3 0

FM

IS Cl. I, II, III, Böl. 1, Gr. A–G; T* Ta* Tip 4X
NI Cl. I, II, III, Böl. 2, Gr. A–G; T* Ta*Tip 4X;
Cl. I, Bölge 1, AEx ia IIC; Tip 4X

1 3 0

KCS Korea

Ex ia IIC T6/T4

1 1 4

TR CMU 1055

II 2G Ex ia IIC T4/T6 Gb; II 2D Ex ia IIIC T85 °C Db

1 1 6

TR CMU 1055

II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db

5 1 6

TR CMU 1055

II 3G Ex nA IIC T4/T6 Gc; II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db

8 1 6

TR CMU 1055

II 3G Ex nA IIC T4/T6 Gc

8 5 6

UKEX

II 2 G Ex ia IIC T4/T6 Gb; II 2 D Ex ia IIIC T 85 °C Db

1 1 8

UKEX

II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Db

5 1 8

UKEX

II 3 G Ex ec IIC T4/T6 Gc

8 5 8

Opsiyon 1
Yok0

Konum vericisi 4 ila 20 mA

1

Opsiyon 2Yok0

2x yazılım limit siviçleri (PLC)0 0 0

2x yazılım limit siviçleri (NAMUR) 1)x x x

2x endüktif limit siviçleri (NAMUR)

1
2
4

Elektrik bağlantısı
2x M20x1. (1x kablo rakoru, x boşluklu klape)1

Muhafaza malzemesi
Alüminyum EN AC-44300DF (standart)

0

Sfero-grafit demir EN-GJS-LT

1

Kapak
Yuvarlak pencereli

1

Penceresiz

2

GehäuseausführungStandart

0 0

Ek havalandırma deliği ve VDI/VDE 3847 adaptörü ile; strok toplama parçaları olmadan

2 0

Ek havalandırma delikli

2 1

Ek sertifikalar
SIL

1İzin verilen ortam sıcaklığı

T 8484-1 TR

13

Pozisyoner

TROVIS 3730-1- x x x 0 x x 0 x x x x x 1 0 x 9 9 9 8Standart: –20 ila +85 °C

0–40 ila +85 °C metal kablo rakoru

1–55 ila +85 °C, metal kablo rakoru ile düşük sıcaklık versiyonu

2Donanım versiyonu
1.00.00

9 9Ürün yazılımı versiyonu
3.00.04
Yalnızca patlama koruması olan versiyonlar içindir

Teknik özellikler bildirimde bulunulmaksızın değişikliğe tabidir.

T 8484-1 TR

2024-05-10 · Turkish/Türkçe

1)

9 8