Oversættelse af original vejledning

Model 3730
Elektropneumatisk positioner
Type 3730-1

gammelt design

nyt design

Monterings- og
betjeningsvejledning
EB 8384-1 DA
Firmware-version 2.2x
Version februar 2018Bemærkninger for installations- og betjeningsvejledning
Denne installations- og betjeningsvejledning assistere i sikker installation og drift/betjening af SAMSON apparatet. Denne instruktioner er forpligtende i forhold til håndtering af
SAMSON-apparater.
ÎÎ For sikker og ordentlig brug af nærværende instruktioner, læs dem grundigt og opbevar dem for senere brug.
ÎÎ Har de spørgsmål i relation til disse instruktioner, venligst kontakt SAMSON‘s after-sales Service afdeling (aftersalesservice@samson.de).

Installations og brugsvejledning for enhederne er inkluderet ileverancen. Den nyeste dokumentation er tilgængelig på vores
internetsidewww.samson.de > Service & Support > Downloads > Documentation.

Definition af signalord! FARE
Farlige situationer, hvis de ikke undgås,resulterer i død eller alvorlige skader! ADVARSEL
Farlige situationer, hvis de ikke undgås,kan det resulterer i død og alvorlige
skader2! HENVISNING
Tingskade besked eller funktionsfejl
Information
Yderligere oplysninger/informationer
Tip
Anbefalet handlingEB 8384-1 DA

Indhold

1

Vigtige sikkerhedsanvisninger...................................................................... 62

Artikelkode...................................................................................................... 7

3

Opbygning og virkemåde.............................................................................. 8

3.1

Tekniske data................................................................................................. 104Påbygning på reguleringsventilen – påbygningsdele og tilbehør........... 14

4.1
4.1.1
4.1.2

Direkte påbygning.......................................................................................... 16
Aktuator type 3277-5...................................................................................... 16
Aktuator type 3277......................................................................................... 18

4.2Påbygning iht. IEC 60534-6........................................................................... 20

4.3Påbygning iht. VDI/VDE 3847........................................................................ 22

4.4Påbygning på mikroventil type 3510.............................................................. 28

4.5
4.5.1

Påbygning på drejeaktuatorer........................................................................ 30
Kraftig udførelse............................................................................................. 32

4.6
4.6.1

Reverseringsforstærker ved dobbeltvirkende aktuatorer............................... 34
Reverseringsforstærker 1079-1118 eller 1079-1119....................................... 34

4.7Påbygning af positionere med hus i rustfrit stål.............................................. 36

4.8

Luftskylning ved enkeltvirkende aktuatorer.................................................... 36

4.9

Nødvendige påbygningsdele og tilbehør........................................................ 37

5

Tilslutninger.................................................................................................. 41

5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3

Pneumatiske tilslutninger............................................................................... 41
Styretryksvisning............................................................................................ 41
Forsyningslufttryk........................................................................................... 41
Styretryk (output)............................................................................................ 42

5.2
5.2.1

Elektriske tilslutninger..................................................................................... 42
Skilleforstærker.............................................................................................. 45

6

Betjening....................................................................................................... 45

6.1

Betjeningselementer....................................................................................... 45

6.2

Volumenbegrænsning Q................................................................................. 46

EB 8384-1 DA

3Indhold

7

Ibrugtagning.................................................................................................. 47

7.1

Indstilling af volumenbegrænsning Q ............................................................ 47

7.2

Tilpasning af visning....................................................................................... 48

7.3

Fastlæggelse af sikkerhedsposition............................................................... 48

7.4

Indstilling af yderligere parametre.................................................................. 48

7.5

Initialisering.................................................................................................... 50

7.6

Fejl.................................................................................................................. 51

7.7

Nulpunktsjustering.......................................................................................... 52

7.8

Reset.............................................................................................................. 52

7.9

Manuel drift..................................................................................................... 53

8

Kodeliste....................................................................................................... 54

9Vedligeholdelse............................................................................................ 59

10

Reparation af Ex-udstyr............................................................................... 59

11

Mål i mm........................................................................................................ 60

11.1

Fastgørelsesniveauer iht. VDI/VDE 3845 (september 2010)......................... 63

4

EB 8384-1 DAÆndringer i positionerens firmware i forhold til den foregående version
2.02 (gl.)

2.10 (ny)Ny funktion "Reset" (nulstil) under parameterkode P0, jf. kapitel 7.8
Ny funktion "Handverstellung" (manuel justering) under parameterkode P14,
jf. kapitel 7.9

2.10 (gl.)

2.11 (ny)Interne ændringer

2.11 (gl.)

2.12 (ny)Interne ændringer

2.12 (gl.)

2.20 (ny)• Parameterændring: "Nennbereich" (nom. område) under P4.
• Nye parameterkodetildelinger: "Handbetrieb" (manuel drift) under P17, "Reset"(nulstil) under P18.
• Nye parameterkoder: "Info Firmwareversion" under P20, "Regelverhalten" (styrefunktion) (I-andel kan kobles til) under P21, jf. kodeliste fra side 54.
• Ny tildeling af fejlkoderne E8 til E15, jf. fejlkoder fra og med side 57.

2.20 (gl.)

2.21 (ny)Optimeringer af nulpunktsregistrering og initialisering

2.21 (gl.)

2.22 (ny)• Parameter P12 (grænseværdi A1) og P13 (grænseværdi A2): Udvidelse af indstillingsområdet på 0 % til 100 % (samme adfærd som ved firmware 2.20),
jf. kodeliste på side 55• Parameter P4 (nom. mråde): Udvidelse af indstillingsområdet, jf. kodeliste påside 54

EB 8384-1 DA

5

Vigtige sikkerhedsanvisninger

1 Vigtige sikkerhedsanvisninger
Overhold af hensyn til din sikkerhed følgende anvisninger vedrørende montering,ibrugtagning og drift af positioneren:−− Positioneren må kun monteres og tages i brug af fagpersoner, der er fortrolige medmontering, ibrugtagning og drift af dette produkt. Fagpersoner i henhold til dennemonterings- og betjeningsvejledning er personer, der på baggrund af deres faglige
uddannelse, viden og erfaringer samt kendskab til gældende standarder kan vurdere
det arbejde, de får overdraget, og identificere mulige farer.
−− Hvis der er tale om enheder i en eksplosionssikker udførelse, skal disse fagpersonervære uddannet eller instrueret i og autoriseret til at arbejde med eksplosionssikreenheder i eksplosionsfarlige anlæg, jf. kapitel 10.
−− Eventuelle faremomenter fra ventilen forårsaget af procesmediet, arbejdstrykket ellerbevægelige dele skal forhindres ved hjælp af passende foranstaltninger.
−− Såfremt størrelsen på forsyningslufttrykket i den pneumatiske aktuator kan udløse
utilladelige bevægelser eller kræfter, skal lufttrykket mindskes ved hjælp af en egnet
reduktionsstation.
For at undgå materielle skader gælder desuden følgende:−− Enheden må ikke benyttes med bagsiden/afgangsluftåbningen opad.
Afgangsluftåbningen må ikke lukkes eller begrænses på monteringsstedet.
Afgangsluftåbning−− Enheden skal transporteres på en fornuftig måde og opbevares fagligt korrekt.
−− Elektriske svejseapparater må ikke jordledes i nærheden af positioneren.

6

EB 8384-1 DAVigtige sikkerhedsanvisninger

Info
Positioneren, der er CE-mærket, opfylder kravene i direktivet 2014/30/EU og 2011/65/
EU samt, afhængigt af udførelse, kravene i direktivet 2014/34/EU. EU-overensstemmelseserklæringerne findes bagerst i denne monterings- og betjeningsvejledning.

2 Artikelkode
Positioner

Type 3730-1 x x 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 x 0 0 0

med LCD og autotune,sætpunkt 4 … 20 mA, 2 software
Eksplosionsbeskyttelse
uden

0

ATEX: II 2G Ex ia IIC T6..T4 Gb; II 2D Ex ia IIIC T80°C Db

1

FM/CSA:Class I, Zone 0 AEx ia IIC; Class I, II, III, Div.1, Groups A–G;
Class I, Div.2, Groups A–D; Class II, Div.2, Groups F, G/Ex ia IIC T6; Class I, Zone 0; Class II, Groups E–G; Ex nA II T6; Class I,
Zone 2;
Class I, Div.2, Groups A–D; Class II, Div.2, Groups E–G

3

ATEX: II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

5

ATEX: II 3G Ex nA II T6 Gc; II 3D Ex tc IIIC T80°Dc

8Tilvalg: Induktiv grænsekontaktuden
med afbryder type SJ2-SN (bryder)01

Materiale (hus)Standardaluminium
Rustfrit stål 1.4581

01Specialanvendelse
uden
Enhed tåler lak (laveste tilladte omgivelsestemperatur –20 °C)
Udgangslufttilslutning med pneumatisk tilslutning ¼-NPT, bagside af hus lukket

0
1
2

Specialudførelse
Uden

EB 8384-1 DA

0 0 0

7

Opbygning og virkemåde

3 Opbygning og virkemåde
Den elektropneumatiske positioner monteres på pneumatiske ventiler og bruges tiltilknytning af ventilposition (styret størrelse x) og styresignal (sætpunkt w). Det
elektriske styresignal fra en reguleringseller styreanordning sammenlignes med
ventilens vandring/drejevinkel, og derfrembringes et signaltryk (udgangsstørrelse y).
Positioneren er, alt efter valg af det respektive tilbehør, lavet til direkte påbygning på SAMSON-drev type 3277 eller aktuatorer iht. NAMUR (IEC 60534-6).
Ved montering på drejeaktuatorer iht.
VDI/VDE 3845 skal der desuden bruges etkoblingshjul fra tilbehøret til overførelse af
drejebevægelsen.
Ved drejeaktuatorer uden fjeder skal derbruges en reverseringsforstærker som tilbehør, så positioneren også kan bruges
dobbeltvirkende.
Positioneren består først og fremmest af
et elektrisk positionsfølersystem, der virker
proportionalt med modstanden, en analogt
virkende i/p-omformer med en efterkoblet
luftydelsesforstærker og en styreelektronik, der er monteret analogt. Positioneren
er som standard udstyret med to indstillelige software-grænsekontakter.

PD-regulatoren (3) sammenligner den faktiske værdi med jævnstrømsstyresignalet
på 4 til 20 mA fra styreanordningen, nårdette er blevet omformet af AD-omformeren (4).
I tilfælde af en reguleringsafvigelse ændres aktiveringen af i/p-omformeren (6), så
ventilens aktuator (1) udluftes eller påføres luft via den efterkoblede booster (7).
Dette gør, at ventilens kegle indtager enposition, der svarer til sætpunktet.
Forsyningsluften leveres til den pneumatiske booster (7) og trykregulatoren (8). En
fast indstillet gennemstrømningsregulator(9), der er koblet ind imellem, bruges til
skylning af positioneren og sørger samtidig for en problemfri drift af den pneumatiske booster.
Styretrykket fra boosteren kan begrænses
til 2,4 bar ved at aktivere parameteren P9.
Volumenbegrænsningen (10) tjener til optimering af positioneren, idet der foretages
en tilpasning til aktuatorarealet.
Tætslutningsfunktion:
Den pneumatiske aktuator udluftes helt eller fyldes med luft, når sætpunktet underskrides med 1 % eller overskrides med
99 % (jf. endepositionsfunktion parameterP10 og P11).

Ventilpositionen overføres som drejevinkel
eller vandring via aftasterarmen til positionsføleren (2) og tilføres en analog
PD-regulator (3). Mikrocontrolleren (5)får besked om positionen via en AD-omformer (4).

8EB 8384-1 DA

Opbygning og virkemåde

12

S

%

mm

%

mm

A1
11

w

A2

4

5
w

PD
x

3
2

6

9
8

y
7

1 Ventil
2 Positionsføler
3 PD-regulator
4 AD-omformer
5 Mikrocontroller
6 i/p-omformer

Q

10

1
x

7 Booster
8 Trykregulator
9 Gennemstrømningsregulator
10 Volumenbegrænsning
11 Grænsekontakter
12 Visning

Bill. 1: Funktionsdiagram

EB 8384-1 DA

9

Opbygning og virkemåde

3.1 Tekniske data
Positioner type 3730-1
Ved eksplosionssikre enheder er de angivne tekniske data muligvis indskrænket iht. prøveattesten!
Nom. vandring,

der kan indstilles

Direkte påbygning på type 3277

3,6 til 30 mmPåbygning iht. IEC 60534-6:

3,6 til 200 mm

Påbygning på drejeaktuatorer:

24 til 100° drejevinkel

Vandringsområde

Kan indstilles inden for den initialiserede vandring/drejevinkel
Mulighed for begrænsning til maks. 1/5

Sætpunkt w

Signalområde 4 til 20 mA · tolederenhed, beskyttet mod omvendt polaritet
Split-range-område 4 til 11,9 mA og 12,1 til 20 mA, grænse for destruktion 100 mA

Minimumsstrøm

3,7 mASpændingsområde

≤6 V (svarende til 300 Ω ved 20 mA)Hjælpeenergi

Forsyningsluft: 1,4 til 7 bar (20 til 105 psi)

Luftkvalitet iht.
ISO 8573‑1
Styretryk (udgang)
Karakteristik

der kan indstilles

Maks. partikelstørrelse og -tæthed: Klasse 4,
Olieindhold: Klasse 3, trykdugpunkt: Klasse 3 eller mindst 10 K under den
laveste forventede omgivelsestemperatur
0 bar til forsyningslufttryk, kan begrænses til 2,4 bar via softwarelineær/logaritmisk/omvendt logaritmisk
butterflyventil, drejekegleventil og kuglesegmentventil: lineær/logaritmisk

Hysterese≤1 %Sensitivitet≤0,1 %

Bevægelsesretning

w/x reversibel

Luftforbrug, stationært

Uafhængigt af forsyningsluft ca. 110 ln/h

Lufttilførsel
Påfyldning af luft
i aktuator

ved Δp =6 bar: 8,5 mn³/h,

ved Δp = 1,4 bar: 3,0 mn³/h

KVmax(20 °C) = 0,09

Udluftning af aktuator

ved Δp =6 bar: 14,0 mn³/h,

ved Δp = 1,4 bar: 4,5 mn³/h

KVmax(20 °C) = 0,15

Tilladte
omgivelsestemperatur–20 til +80 °C alle versioner–45 til +80 °C med kabelforskruning i metal
Ved eksplosionssikre enheder er de angivne temperaturgrænser muligvis
begrænset iht. prøveattesten.

Påvirkningsfaktorer

Temperatur:≤0,15 %/10 KHjælpeenergi:
ingen
Vibrationspåvirkning: ≤0,25 % af 15 til 1500 Hz og 4 g iht. IEC 770

Elektromagnetisk
kompatibilitet

Krav iht. EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326-1 og NE 21 er opfyldt.

Elektriske tilslutninger

1 kabelforskruning M20 x 1,5 til klemmeområde 6 til 12 mm
Der findes desuden en ekstra gevindboring M20 x 1,5
Skrueklemmer til trådtværsnit på 0,2 til 2,5 mm²

10

EB 8384-1 DA

Opbygning og virkemåde

Positioner type 3730-1
Ved eksplosionssikre enheder er de angivne tekniske data muligvis indskrænket iht. prøveattesten!
Eksplosionssikkerhed

Jf. tabel ”Tildelte EX-godkendelser” fra side 12

Kapslingsklasse

IP 66 / NEMA 4X

Anvendelse i sikkerhedsrelaterede systemer (SIL)Vægt

Ved overholdelse af kravene i IEC 61508 er ventilen systemisk egnet til sikker
udluftning som en komponent i sikkerhedsrelaterede kredsløb.
Ved overholdelse af kravene i IEC 61511 og den nødvendige hardware-fejltolerance kan den anvendes i sikkerhedsrelaterede applikationer op til SIL 2 (enkelt
enhed/HFT = 0) og SIL 3 (redundant forbindelse/HFT = 1).
ca. 1 kg · Specialudførelse i rustfrit stål: 2,2 kg

Overensstemmelse·

Materialer
Hus

Trykstøbning af aluminium EN AC-AlSi12(Fe) (EN AC-44300) iht. DIN EN 1706 ·Kromateret og belagt med pulverlak · Specialudførelse i rustfrit stål 1.4581

Udvendige dele

Korrosionsbestandigt stål 1.4404/316L

Kabelforskruning

Polyamid, sort, M20 x 1,5Binære kontakter

2 software-grænsekontakter med indstillelige grænseværdier (0,5-%-intervaller),beskyttet mod omvendt polaritet, spændingsløs

SignaltilstandIkke EXEX

Ikke aktiveret:spændingsførende (R = 348 Ω)≥2,2 mA

Aktiveretspærret≤1,0 mA

Driftsspænding

Til tilslutning af
Til tilslutning af en PLC til den binære indgang iht. EN 61131NAMUR-skille2, Pmax = 400 mW eller til tilslutning til NAMUR-skilleforstærker
forstærker iht.
iht. EN 60947-5-6
EN 60947-5-6

Option: Induktiv grænsekontakt fra Pepperl+Fuchs

For tilslutning til skilleforstærker iht. EN 60947-5-6
Kan bruges sammen med en softwaregrænsekontakt.

AfbryderType SJ2-SN Måleplade ikke registeret: ≥3 mA; måleplade registreret: ≤1 mA

EB 8384-1 DA

11

Opbygning og virkemåde

Tildelte EX-godkendelser
-1

Type

Godkendelse
STCC

Beskyttelsesklasse/bemærkninger
På forespørgsel

EU-type- Nummer
Dato
prøvningsattest

-11

CCoE

IECEx

3730

NEPSI

24.01.2017

Nummer

A/P/HQ/MH/144/1164

Dato

27.10.2014

Gyldigindtil26.10.2019

NummerRU C-DE08.B.00113

Dato

15.11.2013

Gyldigindtil14.11.2018

NummerIECEx PTB 06.0055X

Dato

26.01.2017

Nummer

GYJ14.1109

Dato

08.05.2014

Gyldigindtil07.05.2019

Nummer1675820Dato

18.05.2017

Nummer3023478

Dato

03.11.2008

-13

CSA

PTB 04 ATEX 2033

-15

FM

EU-type- Nummer
Dato
prøvningsattest
IECEx

12

PTB 04 ATEX 2033
24.01.2017

NummerIECEx PTB 06.0055X

Dato

26.01.2017

II 2G Ex ia IIC T6..T4 Gb;
II 2D Ex ia IIIC T80°C Db

Ex ia IIC T6

1Ex ia IIC T6 Gb;
1Ex tb IIIC T80°C Db IP66
Ex ia IIC T6...T4 Gb;
Ex ia IIIC T80°C Db

Ex ia IIC T4~T6 Gb

Ex ia IIC T6; Class I, Zone 0;
Class II, Groups E, F, G; Ex nA II T6; Class I, Zone 2Class I, Div.2, Groups A, B, C, D
Class II, Div.2, Groups E, F, G
Class III: Type 4 Enclosure
Class I, Zone 0 AEx ia IIC
Class I, II, III, Div.1, Groups A, B, C, D, E, F, G
Class I, Div.2, Groups A, B, C, D
Class II, Div.2, Groups F, G
NEMA Type 4X

II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Ex tb IIIC T80°C Db

EB 8384-1 DA

Opbygning og virkemåde

Type

Godkendelse

-18

3730

Overensstemmelsesattest

IECEx

NEPSI

EB 8384-1 DA

Beskyttelsesklasse/bemærkninger
Nummer

PTB 04 ATEX 2114 X

Dato

26.01.2017

NummerRU C DE.08.B.00113

Dato

15.11.2013

Gyldigindtil14.11.2018

NummerIECEx PTB 06.0055X

Dato

26.01.2017

Nummer

GYJ14.1110X

Dato

08.05.2014

Gyldigindtil07.05.2019

II 3G Ex nA II T6 Gc;
II 3D Ex tc IIIC T80°Dc

2 Ex nA IIC T6/T5/T4 Gc X;
2 Ex ic IIC T6/T5/T4 Gc X;
Ex tc IIIC T80°C Dc X
Ex nA IIC T6...T4 Gc;
Ex tc IIIC T80°C Dc
Ex ic IIC T4~T6 Gc;
Ex nA IIC T4~T6 Gc

13Påbygning på reguleringsventilen – påbygningsdele og tilbehør

4 Påbygning på reguleringsventilen – påbygningsdele
og tilbehør! BEMÆRK
Fejlfunktion pga. forkert rækkefølge vedpåbygning, installation og ibrugtagning!
Overhold følgende rækkefølge!
1. Fjern beskyttelsesfolien fra de pneumatiske tilslutninger.
2. Montér positioneren på ventilen.
3. Tilslut pneumatisk hjælpeenergi.
4. Tilslut elektrisk hjælpeenergi.
5. Foretag indstillinger for ibrugtagning.
Positioneren er egnet til følgende:−− Direkte påbygning på SAMSON-aktuatorer type 3277−− Påbygning på aktuatorer iht.
IEC 60534-6 (NAMUR-påbygning)−− Påbygning iht. VDI/VDE 3847−− Påbygning på mikroventil type 3510−− Påbygning på drejeaktuatorer! BEMÆRK
Fejlfunktion pga. forkerte påbygningsdele/forkert tilbehør eller forkert placering af aftasterarm og stiftposition!
Benyt udelukkende de påbygningsdele/dettilbehør, der findes i tabel Tabel 1 til Tabel 6, til påbygning af positioneren! Væropmærksom på påbygningsvarianten!
Vær opmærksom på placeringen af aftasterarm og stiftposition (jf. vandringstabeller, side 15)!

14

Bill. 2: Aftasterarm M med stiftposition 35

Aftasterarm og stiftposition
Via aftasterarmen på bagsiden af positioneren og den stift, der sidder på aftasterarmen, tilpasses positioneren til den anvendte aktuator og den nom. vandring.
Vandringstabellerne på side 15 viser det
maksimale indstillingsområde på positioneren. Den ventilvandring, der kan gennemføres, begrænses yderligere af den
valgte sikkerhedsposition og den påkrævede fjederforspænding i aktuatoren.
Som standard er positioneren forsynet
med aftasterarmen M (stiftposition 35).
! BEMÆRK
Fejlfunktion, fordi den nymonterede aftasterarm ikke er tilpasset den indvendigemålearm!
Bevæg den nymonterede aftasterarm (1)én gang fra anslag til anslag!

EB 8384-1 DAPåbygning på reguleringsventilen – påbygningsdele og tilbehør

Vandringstabeller
Info
Aftasterarm M indgår i leveringsomfanget.
Aftasterarm S, L, XL til påbygning iht. IEC 60534-6 (NAMUR) fås som tilbehør (jf. Tabel 3 på side 39). Aftasterarmen XXL fås på forespørgsel.
Direkte påbygning på aktuator type 3277-5 og type 3277
Aktuatorareal

Nom. vandring

Indstillingsområde positioner

[cm²]

[mm]

Vandring [mm]Påkrævet aftasterarm

Tilknyttet
stiftposition

120

7,5

5,0

til

16,0

M

25

120/175/240/350

15

7,0

til

22,0

M

35

355/700/750

30

10,0

til

32,0

M

50

Påbygning iht. IEC 60534-6 (NAMUR-påbygning)
SAMSON-reguleringsventiler med aktuator type 3271

andre reguleringsventiler

Aktuatorareal

Nom. vandring

Min. vandring

Maks. vandring

[cm²]

[mm]

[mm]

[mm]

Påkrævet aftasterarm

Tilknyttet
stiftposition

60 og 120
med ventil type 3510

7,5

3,5

11,0

S

17

5,0

16,0

M

25

7,0

22,0

M

35
50

120

7,5

120/175/240/350

15355/700/750

7,5

355/700/750

15 og 30

10,0

32,0

M

30

14,0

44,0

L

70

60

20,0

64,0

L

100

1400/2800

120

40,0

128,0

XL

200

jf. producentoplysninger

200

1000/1400/2800

jf. producentoplysninger

Drejeaktuatorer
Drejevinkel
20

EB 8384-1 DA

til

100°

300

Påkrævet aftasterarm

Tilknyttet
stiftposition

M

90°

15

Påbygning på reguleringsventilen – påbygningsdele og tilbehør

4.1 Direkte påbygning
4.1.1

Aktuator type 3277-5−− Nødvendige påbygningsdele og tilbehør: Tabel 1−− Overhold vandringstabel på side 15!
Aktuator med 120 cm² (jf. Bill. 3)
Styretrykket føres via et borehul frem til
aktuatormembranen, afhængigt af positionerens placering til venstre eller højre på
yoken. Afhængigt af aktuatorens sikkerhedsposition "aktuator NC" (NC = normally closed/lukket) eller "aktuator NO" (NO =normally open/åben) (ventil hhv. lukker eller åbner, hvis der ikke er lufttilførsel) skal
omstillingspladen (9) først monteres påaktuatorens yoke. Omstillingspladen skal
rettes ind efter det tilhørende symbol tilpåbygning på venstre eller højre side iht.
til markeringen (synsretning på omstillingspladen).
1. Montér tilslutningspladen (6) eller
manometerholderen (7) med manometre på positioneren. Sørg for, at de to
pakringe (6.1) sidder korrekt.
2. Fjern lukkeskruen (4) på bagsiden af
positioneren, og luk styretrykudgangen"Output 38" på tilslutningspladen (6) eller på manometerholderen (7) med
proppen (5) fra tilbehøret.
3. Sæt medbringeren (3) på aktuatorspindlen, ret den ind og skru den fast,så fastgørelsesskruen sidder i rillen på
aktuatorspindlen.
4. Montér dækpladen (10) med den smalle side af udskæringen (Bill. 3, til venstre) i retning af styretryktilslutningen,16

den pålimede planpakning (14) skalpege mod aktuatoryoken.
5. Vandring 15 mm: På aftasterarmen
M (1) på bagsiden af aktuatoren forbliver aftasterstiften (2) i stiftposition 35(leveringstilstand).
Vandring 7,5 mm: Løsn aftasterstiften(2) fra stiftposition 35 og flyt den til borehullet for stiftposition 25 og skru fast.
6. Læg formpakningen (15) ind i rillen ipositionerhuset og pakringen (10.1) indpå bagsiden af huset.
7. Sæt positioneren på dækpladen (10),så aftasterstiften (2) kommer til at ligge
på oversiden af medbringeren (3). Juster aftasterarmen (1), og hold positionerakslen med dækslet åbent i kappeneller knappen (Bill. 16). Aftasterarmen(1) skal hvile på medbringeren med
fjederkraft. Skru positioneren fast pådækpladen (10) med de to fastgørelsesskruer.
Info
Alle påbygningsformer undtagen direktepåbygning på type 3277-5:
Styretrykudgangen på bagsiden skal værelukket med lukkeskruen (4, bestillingsnr.
0180-1254) og den tilhørende O-ring (bestillingsnr. 0520-0412).
8. Montér dækslet (11) på den modsatte
side. Sørg altid for, at udluftningspropperne peger nedad efter montering af
reguleringsventilen, så den kondensvand, der evt. samler sig, kan strømme ud.
EB 8384-1 DAPåbygning på reguleringsventilen – påbygningsdele og tilbehør

Symboler
Aktuatorspindel kører ud
(NC)

1
1.1
1.2
2
3
4
5
6
6.1
7
8

Omstillingsplade (9)Påbygning tilPåbygning til
venstrehøjre
Aktuator kører
ind (NO)

Styretryksindgang vedpåbygning til venstre
Markering

9

Styretryksindgang
ved påbygning til
højre

15
14

Aftasterarm M

10
10.1
11
14
15

Aftasterarm
MøtrikSkivefjeder
Aftasterstift
Medbringer
Lukkeskrue
Prop
Tilslutningsplade
Pakringe
ManometerholderPåbygningssæt til
manometer
OmstillingspladeaktuatorDækplade
PakringDækselPlanpakning
Formpakning

1
2

3
1.1
1.2
Udskæringi ækplade

4

6.1
6
5
Supply 9

10.1
10
6

Output 38
7
8

9

11

! BEMÆRK
Supply og Output må kun tilsluttes
via tilslutningspladen (6) fra tilbehøret!
Drej aldrig forskruninger direkte indi huset!

Bill. 3: Direkte påbygning – styretrykstilslutning til aktuator type 3277-5 med 120 cm²

EB 8384-1 DA

17Påbygning på reguleringsventilen – påbygningsdele og tilbehør

4.1.2

Aktuator type 3277−− Nødvendige påbygningsdele og tilbehør: Tabel 2−− Overhold vandringstabel på side 15!
Aktuatorer med 175 til 750 cm²(jf. Bill. 4)
Montér positioneren på yoken. Styretrykket føres via forbindelsesblokken (12) til
aktuatoren - i sikkerhedspositionen "Aktuator NC" internt via et borehul i ventilyoken og ved "Aktuator NO" via en ekstern
rørforbindelse.
1. Sæt medbringeren (3) på aktuatorspindlen, ret den ind og skru den fast,så fastgørelsesskruen sidder i rillen på
aktuatorspindlen.
2. Montér dækpladen (10) med den smalle side af udskæringen (Bill. 4, til venstre) i retning af styretryktilslutningen,den pålimede planpakning (14) skalpege mod aktuatoryoken.
3. For aktuatorer med 355, 700 og
750 cm² løsnes aftasterstiften (2) påaftasterarmen M (1) på bagsiden af
positioneren fra stiftposition 35, flyt
den til borehullet for stiftposition 50 og
skru den fast.
Ved aktuatorerne 175, 240 og 350 cm²
med en vandring på 15 mm forbliver
aftasterstiften (2) i stiftposition 35.
4. Læg formpakningen (15) ned i rillen ipositionerhuset.

akslen fast i kappen eller knappen(Bill. 16) med dækslet stående åbent.
Aftasterarmen (1) skal hvile på medbringeren med fjederkraft.
Skru positioneren fast på dækpladen(10) med de to fastgørelsesskruer.
6. Kontrollér, at pakningens tunge (16),der stikker frem på siden af forbindelsesblokken, er placeret, så symbolet
for "aktuator NC" og "aktuator NO" er ioverensstemmelse med aktuatorens
udførelse. Hvis det ikke er tilfældet,
skal fastgørelsesskruerne fjernes,dækpladen løftes op, og pakningen(16) drejes 180° og lægges i igen.
Ved den gamle forbindelsesblok (Bill. 4
forneden) skal koblingspladen (13)drejes, så det tilhørende aktuatorsymbol peger i retningen af pilemarkeringen.
7. Sæt forbindelsesblokken (12) med
dens pakringe på positioneren og aktuatorens yoke, og spænd til med fastgørelsesskruen (12.1). Fjern ved aktuator "NO" desuden proppen (12.2), og
montér den eksterne styretryksledning.
8. Montér dækslet (11) på den modsatte
side. Sørg altid for, at udluftningspropperne peger nedad efter montering af
reguleringsventilen, så den kondensvand, der evt. samler sig, kan strømme ud.

5. Sæt positioneren på dækpladen, så aftasterstiften (2) kommer til at ligge påoversiden af medbringeren (3). Juster
aftasterarmen (1), og hold positioner18

EB 8384-1 DAPåbygning på reguleringsventilen – påbygningsdele og tilbehør

1
1.1
1.2
2
3
10
11
11.1

Aftasterarm
MøtrikSkivefjeder
Aftasterstift
MedbringerDækpladeDækselUdluftningsprop

12
12.1
12.2
13
14
15
16

Forbindelsesblok
Skrue
Prop eller tilslutning til ekstern rørforbindelse
Koblingsplade
15
Planpakning
Formpakning
Pakning

10 14
1

2

3

11 11.1

2
Aftasterarm M
1.1
1.2Udskæring idækpladen (10)Ansicht A

16

Ansicht C

16

G
G 3/8

SUPPLYC

Aktuatorspindel"NO" (normalt åben)16

12

SUPPLY
12.1"NC" (normalt lukket)

A

12.2

Ansicht B

SUPPLY

13
12
Aktuator "NO"Forbindelsesblok(gammel) med koblingsplade (13)B

Aktuator "NC"Markering

12
12.1

12.2

Bill. 4: Direkte påbygning – styretryktilslutning til aktuator type 3277 med 175 til 750 cm²

EB 8384-1 DA

19Påbygning på reguleringsventilen – påbygningsdele og tilbehør

4.2 Påbygning iht.
IEC 60534-6−− Nødvendige påbygningsdele og tilbehør: Tabel 3−− Overhold vandringstabel på side 15!
Positioneren monteres på reguleringsventilen vha. et NAMUR-beslag (10).
1. Skru de to skruer (14) på beslaget(9.1) til koblingen (9), sæt medbringerpladen (3) på, og stram til med skruerne (14.1).
Aktuatorareal 2.800 cm² og
1.400 cm² med en vandring på
120 mm:−− Ved vandringer på op til 60 mm
skal den længste medbringerplade(3.1) skrues direkte på koblingen(9).
−− Ved vandringer på over 60 mm skalbeslaget (16) fastgøres først, hvorefter medbringerpladen (3) fastgøres sammen med boltene (14) og
skruerne (14.1).
2. Montér NAMUR-beslaget (10) på reguleringsventilen:−− Ved montering på NAMUR-ribben
med en skrue M8 (11) og tandskive
direkte i det eksisterende yokeborehul.
−− Ved sæde/kegle-ventiler med to
bøjler (15), der lægges rundt omstangen. Ret NAMUR-beslaget(10) ind efter den påtrykte skala,således at medbringerpladen (3) er
forskudt i forhold til NAMUR-beslaget med det halve vinkelområde

20(ved en halv ventilvandring skal
medbringerpladens slids ligge midtfor i forhold til NAMUR-beslaget).
3. Montér tilslutningspladen (6) eller
manometerholderen (7) med manometrene (8) på positioneren. Sørg for, atde to pakringe (6.1) sidder korrekt.
4. Vælg den nødvendige aftasterarm (1)M, L eller XL samt stiftposition ud fra
aktuatorareal og ventilvandring i vandringstabellen på side 15.
Hvis der kræves en anden stiftposition eller aftasterarmen L eller XL i stedet forden aftasterarm M med aftasterstift i position 35, der er monteret som standard,skal man gå frem som følger:
5. Skru aftasterstiften (2) i borehullet i aftasterarmen (stiftposition iht. vandringstabel). Brug i den forbindelse
kun den længste aftasterstift (2) fra påbygningssættet.
6. Stik aftasterarmen (1) på positionerens
aksel, og skru den fast med skivefjeder(1.2) og møtrik (1.1).
Bevæg aftasterarmen én gang fra anslag til anslag.
7. Sæt positioneren på NAMUR-beslaget,så aftasterstiften (2) kommer til at ligge
i slidsen i medbringerpladen (3, 3.1).
Juster aftasterarmen (1) herefter.
Skru positioneren fast på NAMUR-beslaget med de to tilhørende fastgørelsesskruer.

EB 8384-1 DAPåbygning på reguleringsventilen – påbygningsdele og tilbehør

Aktuatorspindel
Spindel-Ø 20 til 35 mm

15

11
10
Påbygning på
NAMUR-ribbe

9
9.1

3.1
Ekstra beslag ved
aktautor 2.800 cm²
vandring ≥60 mm

16
14

1
1.1
1.2
2
3
3.1
6
6.1
7
8
9
9.1
10
11
14
14.1
15
16

Aftasterarm XL og L
Aftasterarm
MøtrikSkivefjeder
Aftasterstift
Medbringerplade
Medbringerplade
Tilslutningsplade
Pakringe
ManometerholderPåbygningssæt til
manometer
Kobling
BeslagNAMUR-beslag
Skrue
Bolte
SkruerBøjle
Beslag

1

3

1

14.1

2
1.1
1.2

6.1

6

7

8

1

! BEMÆRK

Supply og output må kun tilsluttes via
tilslutningspladen (6) fra tilbehøret!
Bill. 5: Påbygning iht. IEC 60534-6 (NAMUR) Drej aldrig forskruninger direkte ind i huset!

EB 8384-1 DA

21Påbygning på reguleringsventilen – påbygningsdele og tilbehør

4.3 Påbygning iht.
VDI/VDE 3847
Mulighed for påbygning iht. VDI/VDE 3847
med luftskylning af aktuatorens fjederrum
ved positionere af følgende typer:−− Type 3730-1xx0000000x006000−− Type 3730-1xx0000000x007000
Mulighed for påbygning iht. VDI/VDE 3847
uden luftskylning af aktuatorens fjederrum
ved positionere af typen
3730-1xx0000000x000000.
Denne form for påbygning giver mulighed
for hurtigt at skifte positioner under driftenvha. en pneumatisk blokering af aktuatoren.
Ved at løsne den røde låseskrue (20) og
efterfølgende dreje hanen (19) på undersiden af adapterblokken kan styretrykket iaktuatoren spærres inde.

så fastgørelsesskruen sidder i rillen på
aktuatorspindlen.
2. Sæt adapterbeslaget (6) på positioneren, og montér med skruerne (6.1).
Sørg for, at pakringene sidder korrekt.
Ved positionere, der drives med luftskylning, skal proppen (5) fjernes inden påbygningen. Ved positionere,som drives uden luftskylning, skal
bundproppen (4) udskiftes med en udluftningsprop.
3. Løsn ved aktuatorer med
355/700/750 cm² aftasterstiften (2) påaftasterarmen M (1) på bagsiden af
positioneren fra stiftposition 35, flyt
den til borehullet for stiftposition 50 og
skru den fast.
Ved aktuatorer på 175, 240 og 350 cm²
med en vandring på 15 mm forbliver
aftasterstiften (2) i stiftposition 35.

Påbygning på aktuator type 3277
(jf. Bill. 6)

4. Læg formpakning (6.2) i rillen i adapterbeslaget (6).

−− Nødvendige påbygningsdele og tilbehør, jf. Tabel 4, side 39

5. Læg formpakningen (17.1) i vendepladen (17), og montér vendepladen med
skruer (17.2) på adapterblokken (13).

Positioneren monteres på yoken som vistpå Bill. 6. Styretrykket føres via tilslutningspladen (12) til aktuatoren - i sikkerhedspositionen "aktuator NC" internt via etborehul i ventilyoken og ved "aktuator NO"
via en ekstern rørforbindelse.
Det er kun tilslutning Y1, der skal bruges
ved påbygning af positioneren. Tilslutningen Y2 kan bruges til udluftning af fjederrummet.
1. Sæt medbringeren (3) på aktuatorspindlen, ret den ind og skru den fast,22

6. Montér blindpladen (18) med skruer(18.1) på vendepladen (17). Sørg for,at pakningerne sidder korrekt.
Info
I stedet for blindpladen (18) kan man ogsåmontere en magnetventil. Magnetventilens
monteringsposition afhænger af, hvordan
vendepladen (17) vender. Alternativt kan
der også monteres en begrænsningsplade, jf. u AB 11.

EB 8384-1 DAPåbygning på reguleringsventilen – påbygningsdele og tilbehør

1.1
1.2

13.1
17.1 17 17.2 18 18.1

13

11

1

11.1
3

12

12.1

Exh.

1
1.1
1.2
2
3
4
5
6
6.1
6.2
6.3
11
11.1
12
12.1
13

Aftasterarm
MøtrikSkivefjeder
Aftasterstift
Medbringer
Bundprop
Prop
Adapterbeslag
SkruerFormpakning
SkruerDækselUdluftningsprop
Tilslutningsplade
Pakning
Adapterblok

20

2

19

1.1
1.2

6

1

6.2 6.1
4

5
13.1
17
17.1
17.2
18
18.1
19
20

SkruerVendeplade
Formpakning
SkruerBlindplade
SkruerHaneLåseskrue

6.3

Bill. 6: Påbygning iht. VDI/VDE 3847 på aktuator type 3277

EB 8384-1 DA

23Påbygning på reguleringsventilen – påbygningsdele og tilbehør

7. Før skruerne (13.1) igennem borehullerne i midten af adapterblokken (13).
8. Sæt tilslutningspladen (12) på skruerne (13.1) sammen med pakningen(12.1) iht. sikkerhedspositionen "aktuator NC" eller "aktuator NO". Den aktive
sikkerhedsposition er den, hvor rillen iadapterblokken (13) er i overensstemmelse med rillen i tilslutningspladen(12)(Bill. 7).
9. Montér adapterblokken (13) med tilslutningsplade (12) med skruer (13.1)
på aktuatoren.
10. Placer udluftningspropper (11.1) i tilslutningen Exh..
11. Luk tilslutningen Y1 med blindproppen
ved sikkerhedspositionen "aktuatorNC".

Sæt positioneren på adapterblokken(13), så aftasterstiften (2) kommer til atligge på oversiden af medbringeren(3). Juster aftasterarmen (1), og holdpositionerakslen med dækslet åbent idreje-/trykknappen eller i kappen.
Aftasterarmen (1) skal hvile på medbringeren med fjederkraft.
Skru positioneren fast på adapterblokken (13) med de to fastgørelsesskruer(6.3). Sørg for, at formpakningen (6.2)
sidder korrekt.
12. Montér dækslet (11) på den modsatteside på yoken. Sørg altid for, at udluftningspropperne peger nedad eftermontering af ventilen, så den kondensvand, der evt. samler sig, kan strømme ud.

Ved sikkerhedspositionen "aktuatorNO" skal tilslutning Y1 forbindes med
aktuatorens styretryktilslutning.
Aktuatorspindel"NC" (normally closed/ "NO" (normally open/
normalt lukket) normalt åben)12
13

Tilslutningsplade
Adapterblok

Z
12

13

Z

Bill. 7: Sikkerhedsposition

24

EB 8384-1 DAPåbygning på reguleringsventilen – påbygningsdele og tilbehørPåbygning på NAMUR-ribbe (jf. Bill. 8)−− Nødvendige påbygningsdele og tilbehør, jf. Tabel 4, side 39−− Overhold vandringstabel på side 15!
1. Ventil model 240, aktuatorareal op
til 1.400-60 cm²: Skru de to bolte (14)på koblingens beslag eller direkte påkoblingen, afhængigt af beslagets udførelse, sæt medbringerpladen (3) på,og spænd til med skruerne (14.1).
Ventil type 3251, aktuatorareal
350 cm² til 2.800 cm²: Skru den længste medbringerplade (3.1) på koblingens beslag eller direkte på aktuatorens kobling, afhængigt af udførelse.
Ventil type 3254, aktuatorareal
1.400-120 cm² op til 2.800 cm²: Skru
de to bolte (14) fast på beslaget (16).
Skru beslaget (16) på koblingen, sætmedbringerpladen (3) på, og spænd til
med skruerne (14.1).
Positioneren monteres på NAMUR-ribben som vist på Bill. 8.
2. Fastgør ved påbygning på
NAMUR-ribbe NAMUR-forbindelsesblokken (10) med skrue og tandskive(11) direkte i det eksisterende borehul iyoken. Ret markeringen på
NAMUR-forbindelsesblokken på denside, der er markeret med 1, ind til envandring på 50 %.
Ved sæde/kegle-ventiler med vinkelpladen (15), der lægges rundt om stangen: Skru de fire stiftskruer i
NAMUR-forbindelsesblokken (10). Sæt
NAMUR-forbindelsesblokken på spindEB 8384-1 DAlen, og sæt vinkelpladen (15) på fra
den modsatte side. Fastgør vinkelpladen med møtrikker og tandskiver påstiftskruerne. Juster markeringen på
NAMUR-forbindelsesblokken på denside, der er markeret med 1, til en vandring på 50%.
3. Sæt adapterbeslaget (6) på positioneren, og montér med skruerne (6.1).
Sørg for at pakringene sidder korrekt.
Ved positionere, der drives med luftskylning, skal proppen (5) fjernes inden påbygningen. Ved positionere,som drives uden luftskylning, skal
bundproppen (4) udskiftes med en udluftningsprop.
4. Vælg den nødvendige aftasterarm (1)M, L eller XL samt stiftposition ud fra
aktuatorareal og ventilvandring i vandringstabellen på side 15.
Hvis der kræves en anden stiftposition eller aftasterarmen L eller XL i stedet for aftasterarmen M med aftasterstift i position
35, der er monteret som standard, skal
man gå frem som følger:−− Skru aftasterstiften (2) i borehullet i aftasterarmen (stiftposition iht. vandringstabel). Brug i den forbindelse
kun den længste aftasterstift (2) fra påbygningssættet.
−− Stik aftasterarmen (1) på positionerens
aksel, og skru den fast med skivefjeder(1.2) og møtrik (1.1).
−− Bevæg aftasterarmen én gang fra anslag til anslag.

25Påbygning på reguleringsventilen – påbygningsdele og tilbehør

5. Læg formpakningen (6.2) ned i rillen iadapterbeslaget.
6. Læg formpakningen (17.1) i vendepladen (17), og montér vendepladen med
skruer (17.2) på adapterblokken (13).
7. Montér blindpladen (18) med skruer(18.1) på vendepladen. Sørg for, at
pakningerne sidder korrekt.

Forbind ved dobbeltvirkende aktuatorer og aktuatorer med luftskylning
adapterblokkens tilslutning Y2 med
styretryktilslutningen på hhv. det andet
aktuatorkammer og fjederkammeret på
aktuatoren.

Info
I stedet for blindpladen (18) kan der ogsåmonteres en magnetventil. Magnetventilens monteringsposition afhænger af,
hvordan vendepladen (17) vender. Alternativt kan der også monteres en begrænsningsplade, jf. u AB 11.
8. Fastgør adapterblokken (13) med skruer (13.1) på NAMUR-forbindelsesblokken.
9. Sæt udluftningspropper i tilslutningen
Exh.
10. Sæt positioneren på adapterblokken(13), så aftasterstiften (2) kommer til atligge i slidsen i medbringerpladen (3,3.1). Juster aftasterarmen (1) herefter.
Skru positioneren fast på adapterblokken (13) med de to fastgørelsesskruer(6.3). Sørg for, at formpakningen (6.2)
sidder korrekt.
11. Forbind ved enkeltvirkende aktuatorer uden luftskylning adapterblokkens tilslutning Y1 med aktuatorens
styretryktilslutning. Sæt en blindprop i
tilslutning Y2.

26

EB 8384-1 DAPåbygning på reguleringsventilen – påbygningsdele og tilbehør

1
1.1
1.2
2
3
3.1
4
5
6
6.1
6.2
6.3
10

Aftasterarm
MøtrikSkivefjeder
Aftasterstift
Medbringerplade
Medbringerplade
Bundprop
Prop
Adapterbeslag
SkruerFormpakning
Skruer
NAMUR-forbindelsesblok
11
Skrue med tandskive
13
Adapterblok
13.1 Skruer
14
Bolte

14.1
15
16
17
17.1
17.2
18
18.1
19
20

SkruerVinkelplade
BeslagVendeplade
Formpakning
SkruerBlindplade
SkruerHaneLåseskrue

Bill. 8: Påbygning iht. VDI/VDE 3847 på NAMUR-ribbe

EB 8384-1 DA

27Påbygning på reguleringsventilen – påbygningsdele og tilbehør

4.4 Påbygning på mikroventil type 3510
Bill. 9−− Nødvendige påbygningsdele og tilbehør: Tabel 3−− Overhold vandringstabel på side 15!
Positioneren monteres via et beslag på
ventilens ramme.
1. Skru beslaget (9.1) på koblingen.

9. Sæt aftasterarmen S på positionerens
aksel, og skru den fast med skivefjeder(1.2) og møtrik (1.1).
Bevæg aftasterarmen én gang fra anslag til anslag.
10. Sæt positioneren på beslaget (10), så
aftasterstiften glider ind i rillen i medbringerstiften (3). Juster aftasterarmen(1) herefter. Skru positioneren fast på
beslaget (10) med dens to skruer.

2. Skru de to bolte (9.2) fast på koblingens (9) beslag (9.1), sæt medbringerpladen (3) på og spænd til med skruerne (9.3).
3. Montér skilt med vandring fra tilbehøret på ydersiden af yoken med sekskantskruerne (12.1). Sørg for, at skalaen peger i retning af koblingen.
4. Skru sekskantbolte (11) med boltene
M8 (11.1) i direkte på ydersiden af det
eksisterende borehul i yoken.
5. Skru beslaget (10) på sekskantbolten
med sekskantskrue (10.1), mellemlægsskive og tandskive.
6. Montér tilslutningsplade (6) eller manometerholder (7) med manometre på
positioneren. Sørg for, at de to O-ringe(6.1) sidder korrekt.
7. Skru den aftasterarm M (1) med aftasterstift (2), der er monteret som standard, af positionerens aksel.
8. Tag aftasterarmen S (1) og skru
aftasterstiften (2) i borehullet til stiftposition 17.

28

EB 8384-1 DAPåbygning på reguleringsventilen – påbygningsdele og tilbehør

1
1.1
1.2
2
3
6
6.1
7
8

OBS!
SUPPLY og OUTPUT må kun tilsluttes via tilslutningspladen (6) fra tilbehøret!
Drej aldrig forskruninger direkte indi huset!
Aftasterarm S

9
9.1
9.2

Aftasterarm
MøtrikSkivefjeder
Aftasterstift
Medbringerplade
Tilslutningsplade
Pakringe
ManometerholderPåbygningssæt til
manometer
Kobling
Beslag
Bolte

9.3
10
10.1
11
11.1
12.1

SkruerBeslag
Skrue
Sekskantbolte
SkruerSkruerBill. 9: Påbygning på mikroventil type 3510

EB 8384-1 DA

29Påbygning på reguleringsventilen – påbygningsdele og tilbehør

4.5 Påbygning på drejeaktuatorer−− Nødvendige påbygningsdele og tilbehør: Tabel 5−− Overhold vandringstabel på side 15!
Positioneren monteres med to dobbelte
beslag på drejeaktuatoren.
Ved montering på SAMSON drejeaktuator
type 3278 skal det afstandsstykke (5), derhører til aktuatoren, først monteres i denfrie ende af drejeaktuatorens aksel.
Info
Sørg for at overholde drejeaktuatorens
drejeretning i forbindelse med den montering, der er beskrevet nedenfor.
1. Sæt medbringer (3) på aktuatorakslen
med riller eller adapteren (5).
2. Sæt koblingshjulet (4) på medbringeren(3) med den flade side ind mod aktuatoren. Ret rillen ind, så den stemmer
overens med drejeretningen iht. Bill. 11,
når ventilen er i lukkepositionen.
3. Skru koblingshjul og medbringer godt
fast på aktuatorakslen med skrue (4.1)
og skivefjeder (4.2).
4. Skru de to nederste beslag (10.1) påaktuatorhuset pegende indad eller udad, afhængigt af aktuatorareal. Sæt deøverste beslag (10) på, og skru dem
fast.
5. Montér tilslutningspladen (6) eller
manometerholderen (7) med manometre på positioneren. Sørg for, at de to30

O-ringe sidder korrekt. Ved dobbeltvirkende drejeaktuatorer uden fjedre er
der brug for en reverseringsforstærker
ved påbygning af aktuatoren, jf. kapitel 4.6.
6. Skru standardaftasterstiften (2) ud af
positionerens aftasterarm M (1). Brugden blanke aftasterstift (Ø5 mm) fra påbygningssættet og skru den fast i stiftposition 90°.
7. Sæt positioneren på de øverste beslag(10), og spænd skruerne. Ret aftasterarmen (1) ind, så den går i indgreb i rillen i koblingshjulet (4) med dens aftasterstift, idet der tages højde for aktuatorens drejeretning (Bill. 11). Sørg altid
for, at aftasterarmen (1) står parallelt
med positionerens langside, når drejeaktuatoren er blevet drejet en halv
omgang.
8. Klæb skalamærkaten (4.3) på koblingshjulet, så pilespidsen viser lukkepositionen og er nem at se, når ventilen ermonteret.

1

1.2
1.1
4.1

2

4.2

3

5

Bill. 10: Påbygning af koblingshjulet ved type3278

EB 8384-1 DAPåbygning på reguleringsventilen – påbygningsdele og tilbehør

6.1

1
1.2
1.1
2
4.3

10

10.1

6
(7, 8)

4
5
OBS!
Supply og Output må kun
tilsluttes via tilslutningspladen (6) fra tilbehøret!
Drej aldrig forskruninger
direkte ind i huset!

80 mm

130 mmRille

Signaturforklaring
Bill. 10 og Bill. 11
1
Aftasterarm
1.1
Møtrik
1.2
Skivefjeder
2
Aftasterstift3
Medbringer (Bill. 10)
4
Koblingshjul
4.1
Skrue
4.2
Skivefjeder
4.3
Skalaplade
5
Aktuatoraksel
Adapter ved type 3278
6
Tilslutningsplade
6.1
Pakringe
7
Manometerholder
8Påbygningssæt til
manometer10Øverste beslag
10.1
Nederste beslag

Reguleringsventil åbner mod venstre
Reguleringsventil åbner mod højre

RilleBill. 11: Påbygning på drejeaktuatorer

EB 8384-1 DA

31Påbygning på reguleringsventilen – påbygningsdele og tilbehør

4.5.1

Kraftig udførelse−− Nødvendige påbygningsdele og tilbehør: Tabel 5
De to påbygningssæt indeholder samtligepåbygningsdele. Vælg de dele, der passer
til det respektive aktuatorareal.
Klargør aktuatoren, montér om nødvendigt
en adapter fra aktuatorproducenten.
1. Montér huset (10) på drejeaktuatoren.
Læg ved påbygning iht. VDI/VDE evt.
afstandsstykkerne (11) under.
2. Ved SAMSON drejeaktuatorer af typen 3278 og VETEC S160 skal adapteren (5) skrues på i den frie ende af
drejeaktuatorens aksel, ved VETEC R
skal adapteren (5.1) stikkes på. Sætadapter (3) på ved type 3278, VETEC S160 og VETEC R, i VDI/
VDE-udførelsen kun, hvis det er nødvendigt i forhold til aktuatorarealet.
3. Placer klæbemærkaten (4.3) på koblingen, så farven gul er synlig i husets
vindue, når ventilpositionen er "åben".
Klæbemærkater med forklarende symboler er vedlagt og kan placeres på
huset om nødvendigt.

6. Montér evt. manometerholderen (7)med manometre eller ved behov for tilslutningsgevind G ¼ tilslutningspladen(6). Sørg for, at de to pakringe (6.1)
sidder korrekt. Ved dobbeltvirkende
drejeaktuatorer uden fjedre er der brugfor en reverseringsforstærker til påbygning på aktuatoren, jf. kapitel 4.6.
7. Skru ved aktuatorer med en volumen
på mindre end 300 cm³ begrænseren(tilbehør, bestillings-nr. 1400-6964) i
positionerens (eller manometerholderens eller tilslutningspladens) styretrykudgang.
8. Sæt positioneren på huset (10), og
skru den fast. Ret aftasterarmen (1)ind, så den går i indgreb med dens aftasterstift i den respektive rille, idet der
tages højde for aktuatorens drejeretning (Bill. 12).

Aktuator drejer mod venstre
1

4. Sæt koblingen (4) på aktuatorens aksel med riller eller på adapteren (3), og
skru den fast med skrue (4.1) og skivefjeder (4.2).
5. Skru standardaftasterstiften (2) ud af
positionerens aftasterarm M (1).
Skru aftasterstiften (Ø 5 mm) fra påbygningssættet i ved stiftposition 90°.

10
4

Aktuator drejer mod højre

Bill. 12: Drejeretning32

EB 8384-1 DAPåbygning på reguleringsventilen – påbygningsdele og tilbehør

1

Aftasterarm

1.1

Møtrik

1.2
2
3

Skivefjeder
Aftasterstift
Adapter4
4.1
4.2

Kobling
Skrue
Skivefjeder

4.3Mærkat5

Drivaksel eller
adapter

5.1

Adapter6

Tilslutningsplade(kun til G ¼)

6.1
7
8

Pakringe
ManometerholderPåbygningssæt til
manometer

10
10.1
11

Adapterhus
SkruerAfstandsstykke

Styretryksudgang ved aktuatorvolumen <300 cm³ forsynet med indskruningsbegrænsning.

6
6.1
7
8

1
1.1
1.2
2
4.1
4.2
4
4.3

4.1
4.2
4
4.3

3

3

5.1
10.1
5
10.1

10

11

10
5

SAMSON type 3278
VETEC S160, VETEC RPåbygning iht. VDI/VDE 3845
(sept. 2010) fastgørelsesniveau 1,
str. AA1 til AA4, jf. kapitel 11.1

Bill. 13: Påbygning på drejeaktuatorer, kraftig udførelse

EB 8384-1 DA

33Påbygning på reguleringsventilen – påbygningsdele og tilbehør

4.6 Reverseringsforstærker
ved dobbeltvirkende aktuatorer
Hvis positioneren skal bruges på dobbeltvirkende aktuatorer, skal den forsynes med enreverseringsforstærker, jf. reverseringsforstærker type 3710 fra SAMSON med den tilhørende monterings- og betjeningsvejledning u EB 8392.
Følg den monteringsvejledning, der fremgår
af kapitel 4.6.1, hvis der i stedet bruges enreverseringsforstærker med nummer
1079‑1118 eller 1079-1119.
For alle reverseringsforstærkere gælder følgende:
Positionerens styretryk leveres i reverseringsforstærkerens udgang A1. Der leveres
et modsatrettet tryk i udgang A2, der svarer til det nødvendige forsyningslufttryk(Z), når trykket A1 tilføjes.
Betegnelsen A1 + A2 = Z gælder.
A1: Før udgang A1 til styretryktilslutningenpå aktuatoren, der åbner ventilen ved stigende tryk.

ren. Sørg for, at de to O-ringe (6.1) sidder korrekt.
2. Skru specialmøtrikkerne (1.3) fra reverseringsforstærkerens tilbehør ind iborehullerne i tilslutningspladen.
3. Sæt planpakningen (1.2) ned i udsparingen i reverseringsforstærkeren, og
skub de to udsparede specialskruer(1.1) ind i tilslutningsborehullerne A1
og Z.
4. Sæt reverseringsforstærkeren på tilslutningspladen (6), og skru den fast
med de to specialskruer (1.1).
5. Skru de vedlagte filtre (1.6) ind i tilslutningsborehullerne A1 og Z med enskruetrækker (8 mm bred).
! BEMÆRK
Ukontrolleret luftudslip ved styretryktilslutningen!
Undlad at dreje tætningsproppen (1.5) påreverseringsforstærkeren ud!

A2: Før udgang A2 til styretryktilslutningenpå aktuatoren, der lukker ventilen ved stigende tryk.

Info
Der er ikke behov for tætningsgummi(1.4), når proppen er skruet i, og det kan
derfor fjernes.

4.6.1Påbygning af manometer

Reverseringsforstærker 1079-1118
eller 1079-1119

Montering
1. Montér tilslutningspladen (6) fra påbygningsdelene Tabel 5 på positione34

Påbygningsrækkefølgen fra Bill. 14 bibeholdes. Der skrues en manometerholder
på tilslutningerne A1 og Z.
Manometerholder

G¼
¼ NPT

1400-7106
1400-7107

Manometer til forsyningsluft Z og udgang
A1 iht. Tabel 1 til Tabel 5.
EB 8384-1 DAPåbygning på reguleringsventilen – påbygningsdele og tilbehør

fra positioneren
Output 38

Supply 9

A1

Z

A2

Styresignaler til aktuator
A1

1.3
A2

1.1 1.2
1

1.4

1.5

1.6

Reverseringsforstærker

1.1 Specialskruer

6

6.2

6

Tilslutningsplade

6.1 O-ringe

1.2 Planpakning
6.1

1.6 Filter

1.3 Specialmøtrikker

6.2 Skruer

1.4 Tætningsgummi

Supply 9Z

Output 38

1.5 Prop

A1

1.3

1.2

1.1

1

1.6

Bill. 14: Påbygning af en reverseringsforstærker 1079-1118 eller 1079-1119

EB 8384-1 DA

35Påbygning på reguleringsventilen – påbygningsdele og tilbehør

4.7 Påbygning af positionere
med hus i rustfrit stål4.8

Positionere med hus i rustfrit stål kræver
påbygningsdele, der er helt i rustfrit stål og
fri for aluminium.

Den instrumentluft, der lukkes ud af positioneren, kan benyttes til at beskytte aktuatorens indvendige rum mod korrosion.
Vær opmærksom på følgende:Info
Den pneumatiske tilslutningsplade og en
manometerholder fås i rustfrit stål (bestillingsnumre, jf. nedenfor). Det samme gælder for den pneumatiske reverseringsforstærker type 3710.

Direkte påbygning type 3277-5 FA/FE

Tilslutningsplade G ¼(rustfrit stål)¼ NPT

1400-7476
1400-7477

Manometerholder G ¼(rustfrit stål)¼ NPT

1402-0265
1400-7108

For monteringen af positionere med hus irustfrit stål gælder Tabel 1 til Tabel 6 med
følgende begrænsninger:
Direkte påbygning
Alle påbygningssæt fra Tabel 1 og Tabel 2
kan benyttes. Forbindelsesblokken bortfalder. Via den pneumatiske tilslutningspladei rustfrit stål etableres en rørforbindelse til
aktuatoren.
Påbygning iht. IEC 60534-6(NAMUR-ribbe eller aktuatorspindel)
Alle påbygningssæt fra Tabel 3 kan benyttes. Tilslutningsplade i rustfrit stål.
Påbygning på drejeaktuatorer
Med undtagelse af påbygningssættet
"kraftig udførelse" kan alle påbygningssæt
fra Tabel 5 anvendes. Tilslutningsplade irustfrit stål.
36

Luftskylning ved enkeltvirkende aktuatorer

Luftskylningen følger automatisk.
Direkte påbygning type 3277, 175 til
750 cm²
NC: Fjern proppen 12.2 (Bill. 4 på side 19) på forbindelsesblokken, og
etabler en pneumatisk forbindelse til
aktuatorens udluftningsside.
! BEMÆRK
Monteringsfejl ved gamle forbindelsesblokke af pulverbelagt aluminium!
Montér gamle forbindelsesblokke ipulverbelagt aluminium iht. afsnit ”Påbygning iht. IEC 60534-6 (NAMUR-ribbe eller aktuatorspindel)”og ”Påbygning på drejeaktuatorer”!
NO:Luftskylningen følger automatisk.
Påbygning iht. IEC 60534-6(NAMUR-ribbe eller aktuatorspindel) og
på drejeaktuatorer
Positioneren skal bruge en yderligere udgang, der kan forbindes med rør, til afgangsluften. Til det formål fås en adapter
som tilbehør:
Gevindbøsning(M20 x 1,5)

G¼
¼ NPT

0310-2619
0310-2550
EB 8384-1 DAPåbygning på reguleringsventilen – påbygningsdele og tilbehør

Info
Adapteren optager én tilslutning M20 x 1,5
i huset. Der kan altså kun installeres énkabelforskruning.

Ved pludselig aktivering af de udluftende
komponenter kan trykket i positionerens
hus stige pga. det omgivende tryk, hvilket
kan føre til beskadigelse af enheden.

Hvis der anvendes yderligere ventilkomponenter, der udlufter aktuatoren (magnetventil, volumenforstærker, lynudlufter eller
lignende), skal denne afgangsluft ogsåinddrages i udluftningen. Tilslutningen via
adapteren på positioneren skal beskyttes irørsystemet med en kontraventil, f.eks.
kontraventil G ¼, bestillingsnr. 8502-0597.

4.9 Nødvendige påbygningsdele og tilbehør
Bestillingsnr.

Tabel 1: Direkte påbygning type 3277-5 (Bill. 3)Påbygningsdele

Tilbehør på
aktuatoren

Standardudførelse til aktuatorer op til 120 cm²

1400-7452

Udførelse, der tåler lak, til aktuatorer op til 120 cm²1402-0940

Omstillingsplade, gammel, ved aktuator type 3277-5xxxxxx.00 (gammel)

1400-6819

Omstillingsplade, ny, ved aktuator type 3277-5xxxxxx.01(ny) 1)

1400-6822

Tilslutningsplade, ny, til aktuator type 3277-5xxxxxx.01 (ny) 1), G 1/8 og 1/8 NPT

1400-6823

Tilslutningsplade, gammel, til aktuator type 3277-5xxxxxx.00 (gammel): G 1/8

1400-6820

Tilslutningsplade, gammel, til aktuator type 3277-5xxxxxx.00 (gammel): 1/8 NPT

1400-6821

Tilslutningsplade (6)Tilbehør på
positioner

Manometerholder (7)Påbygningssæt til manometer (8) op til maks. 6 bar (Output/
Supply)1)

G¼

1400-7461¼ NPT

1400-7462

G¼

1400-7458¼ NPT

1400-7459

Niro/Ms

1402-0938

Niro/Niro

1402-0939

Ved nye aktuatorer (indeks.01) kan der kun benyttes nye omstillings- og tilslutningsplader, gamle og ny plader kan ikke udskiftes indbyrdes.

EB 8384-1 DA

37Påbygning på reguleringsventilen – påbygningsdele og tilbehør

Bestillingsnr.

Tabel 2: Direkte påbygning type 3277 (Bill. 5)Påbygningsdele

TilbehørStandardudførelse ved aktuatorerne 175, 240, 350, 355, 700, 750 cm²

1400-7453

Udførelse, der tåler lak, ved aktuatorerne 175, 240, 350, 355, 700, 750 cm²1402-0941

Rørforbindelse med forskruning– til sikkerhedspositionen aktuator "NO"– til udluftning af øverste membrankammerStål
175 cm²NiroStål
240 cm²
NiroStål
350 cm²
Niro

Rørforbindelse med forskruning– til sikkerhedspositionen aktuator "NO"– til udluftning af øverste membrankammerStål
355 cm²
Niro

TilbehørStål
700 cm²NiroStål
750 cm²
Niro
Forbindelsesblok med pakninger og skruePåbygningssæt til manometer op til maks. 6 bar (OUTPUT/
SUPPLY)38

G ¼ /G 3/8

1402-0970¼ NPT/ 3/8 NPT

1402-0976

G ¼ /G 3/8

1402-0971¼ NPT/ 3/8 NPT

1402-0978

G ¼ /G 3/8

1400-6444¼ NPT/ 3/8 NPT

1402-0911

G ¼ /G 3/8

1400-6445¼ NPT/ 3/8 NPT

1402-0912

G ¼ /G 3/8

1400-6446¼ NPT/ 3/8 NPT

1402-0913

G ¼ /G 3/8

1400-6447¼ NPT/ 3/8 NPT

1402-0914

G ¼ /G 3/8

1402-0972¼ NPT/ 3/8 NPT

1402-0979

G ¼ /G 3/8

1402-0973¼ NPT/ 3/8 NPT

1402-0980

G ¼ /G 3/8

1400-6448¼ NPT/ 3/8 NPT

1402-0915

G ¼ /G 3/8

1400-6449¼ NPT/ 3/8 NPT

1402-0916

G ¼ /G 3/8

1402-0974¼ NPT/ 3/8 NPT

1402-0981

G ¼ /G 3/8

1402-0975¼ NPT/ 3/8 NPT

1402-0982

G¼

1400-8819¼ NPT

1400-8820

Niro/Ms

1402-0938

Niro/Niro

1402-0939

EB 8384-1 DAPåbygning på reguleringsventilen – påbygningsdele og tilbehør

Tabel 3: Påbygning på NAMUR-ribbe eller spindelmontering (spindel-Ø20 til 35 mm) iht. IEC 605346 (Bill. 5 og Bill. 9)
Vandring i
mm

Aftas- til aktuatorterarmBestillingsnr.

3,5 til 17,7

S

Type 3271-5 med 60/120 cm² på mikroventil type 3510 (Bill. 9)1402-0478

5 til 50

M 1)

Eksterne aktuatorer og type 3271 med 120 til 750 cm²

1400-7454

14 til 100

L

Eksterne aktuatorer og type 3271, udførelse 1000 og 1400-60

1400-7455

XL

Eksterne aktuatorer og type 3271, udførelse 1400-120 og 2800 cm² ved envandring på 120 mm

1400-7456

Type 3271, udførelse 1400-120 og 2800 cm² ved vandring 30/60 mm 2)

1400-7466Monteringsbeslag til Emerson og Masoneilan vandringsaktuatorer; afhængigt
af vandring skal der desuden bruges et påbygningssæt iht. IEC 60534-6, vælgiht. linjerne ovenfor

1400-6771

Valtek type 25/50

1400-9554

40 til 200

30 eller 60

L

Tilslutningsplade (6)Tilbehør

Manometerholder (7)Påbygningssæt til manometer op til maks. 6 bar (Output/Supply)

1)
2)

G¼

1400-7461¼ NPT

1400-7462

G¼

1400-7458¼ NPT

1400-7459

Niro/Ms

1402-0938

Niro/Niro

1402-0939

Aftasterarmen M er monteret på basisenheden (indgår i positionerens leveringsomfang).
I forbindelse med den manuelle justering på siden type 3273, nom. vandring 120 mm yderligere 1 stk. beslag
0300-1162 og 2 stk. forsænkede skruer 8330-0919

Tabel 4: Påbygning iht. VDI/VDE 3847 (Bill. 6 og Bill. 8)
Elektropneumatisk positioner med VDI/VDE-3847-grænseflade type 3730-1xx0000000x007000

Påbygningsdele

Bestillingsnr.

Grænsefladeadapter

1402-0257

Påbygningssæt til påbygning på SAMSON-type 3277 med 175 til 750 cm²1402-0868

Påbygningssæt til påbygning på SAMSON-type 3271 eller eksterne aktuatorer

1402-0869

Tilslutningsplade, komplet med tilslutning af
luftskylning

Alu
Niro

ISO 228/1-G¼

1402-0268¼–18 NPT

1402-0269

ISO 228/1-G¼

1402-0270¼–18 NPT

1402-0271

Vandringssensor til ventilvandringer op til 100 mm

1402-0177

Vandringssensor til ventilvandringer fra 100 til 200 mm (kun SAMSON-type 3271)

1402-0178

EB 8384-1 DA

39Påbygning på reguleringsventilen – påbygningsdele og tilbehør

Bestillingsnr.

Tabel 5: Påbygning på drejeaktuatorer (Bill. 10 og Bill. 11)
Påbygning iht. VDI/VDE 3845 (september 2010), detaljer, jf. kapitel 11.1
Aktuatoroverfladen svarer til fastgørelsesniveau 1.

Påbygningsdele

Str. AA1 til AA4, udførelse CrNiMo-stålbeslag

1400-7448

Str. AA1 til AA4, kraftig udførelse

1400-9244

Størrelse AA5, kraftig udførelse (f.eks. Air Torque 10 000)

1400-9542

Konsoloverfladen svarer til fastgørelsesniveau 2, kraftig udførelse

1400-9526

Påbygning til drejeaktuatorer med en drejevinkel på op til 180°, fastgørelsesniveau 2

1400-8815
og
1400-9837

Påbygning på SAMSON type 3278 med 160/320 cm², udførelse CrNiMo-stålbeslag

1400-7614

Påbygning på SAMSON-type 3278 160 cm² og VETEC-type S160, R og M, kraftig
udførelse

1400-9245

Påbygning på SAMSON-type 3278 med cm² og VETEC-type S320, kraftig udførelse

1400-5891
og
1400-9526

Påbygning på Camflex II

1400-9120

Tilslutningsplade (6)Tilbehør

Manometerholder (7)Påbygningssæt til manometer op til maks. 6 bar (Output/Supply)G¼

1400-7461¼ NPT

1400-7462

G¼

1400-7458¼ NPT

1400-7459

Niro/Ms

1402-0938

Niro/Niro

1402-0939

Tabel 6: Tilbehør generelt

Bestillingsnr.

Reverseringsforstærker til dobbeltvirkende aktuatorer

Kabelforskruning M20 x 1,5,

Adapter M20 x 1,5 på ½ NPT

8808-1011

Plast, blå (klemmeområde 6 til 12 mm)

8808-1012

Messing, forniklet (klemmeområde 6 til 12 mm)

1890-4875

Messing, forniklet (klemmeområde 10 til 14 mm)

1922-8395

Rustfrit stål 1.4305 (klemmeområde 8 til 14,5 mm)

8808-0160

Aluminium, pulverbelagt

0310-2149

Rustfrit stål1400-7114

Udvidelsessæt grænsekontakt 1x SJ2-SN (NAMUR NC, bryder)Dækselskilt med parameterliste og betjeningsanvisninger

40

Type 3710

Plast, sort (klemmeområde 6 til 12 mm)

1402-1771

DE/EN (leveringstilstand)

1992-8986

EN/ES

1992-8988

EN/FR

1992-8987

EB 8384-1 DA

Tilslutninger

5 Tilslutninger! ADVARSELKvæstelser pga. en aktuatorspindel, derkører ind/ud!
Undlad at berøre aktuatorspindlen, ogundgå at blokere for den!
! BEMÆRK
Fejlfunktion pga. forkert rækkefølge vedpåbygning, installation og ibrugtagning!
Overhold følgende rækkefølge!
1. Fjern beskyttelsesfolien fra de pneumatiske tilslutninger.
2. Montér positioneren på reguleringsventilen.
3. Tilslut pneumatisk hjælpeenergi.
4. Tilslut elektrisk hjælpeenergi.
5. Foretag indstillinger for ibrugtagning.

5.1 Pneumatiske tilslutninger! BEMÆRK
Fejlfunktion pga. fagligt ukorrekt pneumatisk tilslutning!
Undlad at tilslutte trykluft direkte på gevindet i positionerhuset! Skru tilslutningsforskruninger ind i tilslutningspladen, manometerblokken eller forbindelsesblokken fra
tilbehøret!
Lufttilslutningerne på tilslutningspladen,
manometerblokken og forbindelsesblokken fås som borehul med ¼-NPT- eller
EB 8384-1 DA

G-¼-gevind. Der kan anvendes de sædvanlige kabelforskruninger til metal- og
kobberrør eller plastikslanger.
! BEMÆRK
Fejlfunktion pga. manglende overholdelse
af den krævede luftkvalitet!
Brug kun tør, olie- og støvfri forsyningsluft!
Overhold vedligeholdelsesforskrifterne forforkoblede reduktionsstationer!
Blæs luftledningerne godt igennem før tilslutning!
Styretryktilslutningen er fast ved direktepåbygning på aktuatoren type 3277, vedpåbygning iht. IEC 60534-6 (NAMUR) føres den afhængigt af sikkerhedspositionen"aktuator NO" eller "aktuator NC" på undersiden eller oversiden af aktuatoren.
Ved drejeaktuatorer er tilslutningsmarkeringerne fra producenten bestemmende.

5.1.1

Styretryksvisning

Til kontrol med forsyningsluft (Supply) og
styretryk (Output) anbefales montering af
manometre (jf. tilbehør i Tabel 1 til Tabel 6).

5.1.2

Forsyningslufttryk

Det nødvendige forsyningslufttryk følger
aktuatorens område for nom. signal og arbejdsretning (sikkerhedsposition).
Området for nom. signal er, afhængigt af
aktuatoren, anført som fjederområde eller
styretryksområde på typeskiltet, arbejds-

41

Tilslutninger

retningen er angivet med NC eller NO eller
med et symbol.

5.2 Elektriske tilslutninger

Aktuatorspindel, der kører ud vha. fjederkraft NC (AIR TO OPEN)! FARE
Livsfare pga. dannelse af eksplosiv atmosfære!
For montering og installation i eksplosive
atmosfærer gælder EN 60079-14: 2008;
VDE 0165, del 1 Eksplosive atmosfærer
– Konstruktion, valg og opbygning af
elektriske installationer.

Sikkerhedsposition ventil lukket (ved ligeløbs- og vinkelventiler):Nødvendigt forsyningslufttryk = nom. signalområde-slutværdi + 0,2 bar, min.
1,4 bar.
Aktuatorspindel, der kører ind vha. fjederkraft NO (AIR TO CLOSE)
Sikkerhedsposition ventil åben (ved ligeløbs- og vinkelventiler):
Det nødvendige forsyningslufttryk bestemmes efter et skøn ved en ventil, der ikke
slutter tæt, ud fra det maksimale styretryk
pstmax:
pstmax = F +d² · π · ∆p
4·A

[bar]

d = sædediameter [cm]Δp = differenstryk på ventil [bar]A = aktuatorareal [cm²]F = aktuatorens nom. signalområde-slutværdi
[bar]

Hvis der ikke er givet nogen oplysninger, skal man gå frem som følger:
Nødvendigt forsyningslufttryk = nom. signalområde-slutområde + 1 bar

5.1.3

Styretryk (output)

Styretrykket på positionerens udgang(Output 38) kan begrænses via parameteren P9 = ON til ca. 2,4 bar.
42

! ADVARSEL
Fejl i den elektriske tilslutning ophæver
eksplosionsbeskyttelsen!
Overhold klemmebelægningen!
−−Undlad at løsne skruer belagt med lak ieller på huset!
−−Maks. værdier iht. EU-typeprøvningsattest (Ui eller U0, li eller I0, Pi eller P0: Ci
eller C0 og Li bzw. L0) til sammenkobling
af elektrisk udstyr med indbygget sikkerhed må ikke overskrides!
Valg af kabler og ledninger
Overhold ved installation af strømkredse
med indbygget sikkerhed afsnit 12 i
EN 60079-14: 2008; VDE 0165 del 1.
Ved udlægning af snoede kabler og ledninger med mere end én strømkreds med
indbygget sikkerhed gælder afsnit
12.2.2.7.
Den radiale tykkelse på en leders isoleringskal have en tykkelse på mindst 0,2 mm tilbrug med gængse isoleringsmaterialer
som f.eks. polyethylen. Diameteren på enenkelttråd i en fintrådet leder må ikke være mindre end 0,1 mm. Lederens ender
EB 8384-1 DA

Tilslutninger

skal sikres mod sammenklæbning, f.eks.
med kabelenderør. Ved tilslutning via toadskilte kabler eller ledninger kan dermonteres en ekstra kabelforskruning. Ledningsindføringer, der ikke er i brug, skal
lukkes med blindpropper. Enheder, der anvendes i omgivelsestemperaturer under–20 °C, skal have metalliske kabelindføringer.
Zone 2-/zone 22-udstyr
For driftsmidler, der drives i overensstemmelse med beskyttelsesklasse Ex nA II(apparater uden gnist) iht. EN 60079-15:
2003, gælder, at tilslutning, afbrydelse og
kobling af spændingsførende strømkredse
kun må ske i forbindelse med installation,
vedligeholdelse eller reparation.
For udstyr, der skal tilsluttes i energibegrænsede kredsløb iht. Ex nL (energibegrænset udstyr) i EN 60079-15: 2003, kan
ind- og udkobling ske under normale
driftsbetingelser.
De maksimalværdier for sammenkobling af udstyr med energibegrænsede
kredsløb iht. beskyttelsesgrad Ex nL
IIC, der fremgår af overensstemmelseserklæringen med eventuelle tillæg, skal
overholdes.
Ledningsindføring
Ledningsindføring med kabelforskruning
M20 x 1,5, klemmeområde 6 til 12 mm.
Der er et ekstra borehul M20 x 1,5 i huset,hvor der efter behov kan installeres enyderligere tilslutning.

EB 8384-1 DA

Skrueklemmerne er lavet til trådtværsnit
på 0,2 til 2,5 mm², skruernes tilspændingsmomenter er på 0,5 til 0,6 Nm.
Ledningerne til sætpunktet skal føres til
husklemme 11 og 12. Der må kun tilsluttes
en strømkilde.
! BEMÆRK
Beskadigelse af positioneren pga. ulovlig
strømforsyning!
Positioneren må aldrig tilsluttes en spændingskilde! Hvis den tilsluttes en spændingskilde ved en fejl, kan der allerede ved
ca. 7 V (eller ca. 2 V ved omvendt polaritet) ske en beskadigelse af positioneren.
Undlad at afbryde minimumsstrømmen på
3,7 mA i mere end to minutter!
Der kræves ikke en generel tilslutning til
en leder til potentialudligningsleder. Hvis
det er nødvendigt med en sådan tilslutning, kan lederen til potentialudligning tilsluttes indvendigt i positioneren.
Til drift af grænsekontakterne ved positionerudførelserne 3730 -11/-13/-18 skal skilleforstærkeren iht. EN 60947-5-6 kobles
ind i udgangsstrømkredsen ved klemmerne 41/42 og 51/52.
Overhold gældende bestemmelser ved installation i eksplosive anlæg.
Tilslutningsbelægning fremgår af Bill. 15.

43

Tilslutninger! BEMÆRK
Fejlfunktion i positioneren!
Det mindste sætpunkt på 3,7 mA må ikke
underskrides under driften!

Adapter M20 x 1,5 på ½ NPT
Aluminium, pulverbelagt
Rustfrit stål0310-2149
1400-7114

Tilbehør
Kabelforskruninger M20 x 1,5Bestillingsnr.

Plast, sort
(Klemmeområde 6 til 12 mm)
Plast, blåt(Klemmeområde 6 til 12 mm)
Messing, forniklet(Klemmeområde 6 til 12 mm)
Messing, forniklet(Klemmeområde 10 til 14 mm)
Rustfrit stål 1.4305(Klemmeområde 8 til 14,5 mm)

8808-1011
8808-1012
1890-4875
1922-8395
8808-0160

Valgmulighed

(A2)
+11

-12

+51

(A1)
-52

+41 -42+45-44

Ex-version Tilslutning til skilleforstærker iht.
EN 60947-5-6

mA-styresignal

Ikke-Ex-version Tilslutning til PLCBinær indgang iht. DS/EN 61131-2
Grænsekontakter

Tilslutning til skilleforstærker iht. EN 60947-5-6
Induktiv grænsekontakt

Bill. 15: Elektriske tilslutninger

44

EB 8384-1 DABetjening

5.2.1

Skilleforstærker

6 Betjening

Der skal kobles skilleforstærkere ind i udgangsstrømkredsen til drift af grænsekontakterne. Disse skal overholde styrekredsens grænseværdier iht. EN 60947-5-6 forat sikre driftssikkerheden for positioneren.

Positioneren betjenes især med stjerneknappen.

Overhold gældende bestemmelser ved installation i eksplosive anlæg.

6.1 Betjeningselementer

Til ikke Ex-formål kan grænsekontakterne
kobles direkte sammen med PLC'ens binære indgang iht. DS/EN 61131. Dettegælder for normalområder til digitale indgange iht. DS/EN 61131-2, kapitel 5.2.1.2,
med en tilladelig spænding på 24 V DC.

Volumenbegrænsningen skal indstilles påforhånd til tilpasning af luftforsyningen.

Stjerneknap (dreje-/trykknap)
Drej på -knappen for at vælge en parameterkode (P0 bis P21), og tryk for at bekræfte.
Hvis der er en parameterværdi, der skalændres, gøres dette ved at dreje -knappen til den ønskede værdi. Efterfølgendeskal værdien bekræftes ved at trykke på-knappen.
For at gemme den ændrede parameterværdi, så den ikke forsvinder ved strømsvigt, skal man gå tilbage til driftsvisningen. Drej knappen
til kode P0, eller
vent tre minutter uden at foretage dig noget, indtil systemet automatisk går tilbage.
Så længe symbolet
stadig vises i displayet, er parameterkoden ikke gemt på
en måde, hvorpå den er sikret mod strømsvigt.
Info
Efter ændring af parameterkoderne P2,
P3, P4 og P8 skal positioneren initialiserespå ny.

EB 8384-1 DA

45

Betjening

6.2 Volumenbegrænsning Q
Volumenbegrænsningen bruges til at tilpasse luftforsyningen til størrelsen på aktuatoren. I den forbindelse er der mulighed
for to faste indstillinger, afhængigt af lufttilførslen på aktuatoren, jf. kapitel 7.1.
Visning
Koder og symboler, der hører til funktionerne, vises i LC-displayet. Bjælkevisningen viser reguleringsforskellen, afhængigt
af fortegn (+/-) og værdi. Der vises enbjælke for hver reguleringsforskel på 1 %.

Grænsekontakt

Sikkerhedsposition

Hvis positioneren ikke er initialiseret, vises
løftepositionen i vinkelgrader i forhold til
midteraksen i stedet for reguleringsforskellen. Én bjælke svarer til en drejevinkel påca. 5°.
Hvis fejlmeldingssymbolet vises, kan
man ved at dreje knappen
til visningen
ERR finde den eller de aktuelle fejlkoder
E0 til E15 (jf. herom kapitel 7.6).

Værdier endnu ikke gemt permanent

Symbol aktuator

Volumenbegrænsning

Parameter-/ Normal drift Fejl
fejlkode

Kappe positioneraksel

Stjerneknap

Bill. 16: Betjeningselementer og display

46

EB 8384-1 DA

Ibrugtagning

7 Ibrugtagning! BEMÆRK
Fejlfunktion pga. forkert rækkefølge vedpåbygning, installation og ibrugtagning!
Overhold følgende rækkefølge!
1. Fjern beskyttelsesfolien fra de pneumatiske tilslutninger.
2. Montér positioneren på ventilen.
3. Tilslut luftforsyning.
4. Tilslut strøm.
5. Foretag indstillinger for ibrugtagning.
Positioneren er klar til brug til de fleste applikationer med standardværdierne (fabriksindstilling), forudsat at den påbygges korrekt.
Positioneren skal blot, efter indstilling af
volumenbegrænsning og fastlæggelse af
sikkerhedsposition, initialiseres.
! ADVARSELKvæstelser pga. en aktuatorspindel, derkører ind/ud!
Undlad at berøre aktuatorspindlen, ogundgå at blokere for den!

Info
Positioneren er forsynet med overvågningaf arbejdsområdet. Hvis aftasterarmen ikke bevæger sig til endeanslaget (fare formekaniske skader), udluftes aktuatoren,og ventilen går til sikkerhedspositionen(visning S og fejlkode E8). Kontrollér i så
fald påbygningen. Den viste fejlkode kan
nulstilles via kommandoen RST (jf. kapitel 7.6).
EB 8384-1 DA

7.1 Indstilling af volumenbegrænsning Q
MAX BACKMIN SIDEMIN BACKMAX SIDE

Q

Bill. 17: Volumenbegrænsning Q
Position MAX BACK/MIN SIDE

Luftforsyningen tilpasses størrelsen på aktuatoren via volumenbegrænsningen Q:−− Aktuatorer med en driftstid <1 sek.,
f.eks. kræver lineære aktuatorer med
et areal på <240 cm² en begrænset volumenstrøm ("MIN").
−− Ved aktuatorer med en driftstid≥1 sek. er det ikke nødvendigt at begrænse volumenstrømmen ("MAX").
Volumenbegrænsningen Q's position afhænger ved SAMSON-aktuatorer fortsat
af lufttilførslen til aktuatoren:−− Påskriften "SIDE" gælder for aktuatorer med tilslutning af styretryk på siden, f.eks. type 3271-5.
−− Påskriften "BACK" gælder for aktuatorer med tilslutning af styretryk på bagsiden, f.eks. type 3277-5.
−− Ved aktuatorer fra andre producenterer det altid betegnelsen "SIDE", dergælder.

47

Ibrugtagning

Oversigt · Volumenbegrænsningen Q*
Løbetid<1 sek.

≥1 sek.

Tilslutning på siden

MIN SIDEMAX SIDE

Tilslutning på bagsiden

MIN BACKMAX BACK

Styretryk* Mellempositioner er ikke tilladte.

! BEMÆRK
Fejlfunktion pga. ændret indstilling for
ibrugtagning!
En initialiseret positioner skal initialiserespå ny efter ændring af begrænsningspositionen!

7.3 Fastlæggelse af sikkerhedsposition−− Når ventilen åbner ved stigende styretryk, gælder AIR TO OPEN/ATO.
−− Når ventilen lukker ved stigende styretryk, gælder AIR TO CLOSE/ATC.
Styretrykket er det pneumatiske tryk ved
positionerens udgang, som bruges til forsyning af aktuatoren.
Ved positionere med en påbygget reverseringsforstærker til dobbeltvirkende aktautorer (tilslutninger iht. kapitel 4.6) gælder altid AIR TO OPEN/ATO.

7.2 Tilpasning af visning
Visningen på displayet kan drejes med
180° for at tilpasse aflæsningen af displayet til påbygningsforholdene for positioneren.
Drej
Tryk på

 kode P1, kodetal P1 blinker.
Læseretning for montering
af pneumatiske tilslutninger
til højre

Drej, indtil visningen vender i den ønskede retning.
Tryk på
for at bekræfte den valgte læseretning.

48

Standard ATO

Drej
Tryk på

 kode P2, P2 blinker.

Drej ønskede sikkerhedsposition(ATO eller ATC)
Tryk på

for at bekræfte indstillingen.

7.4 Indstilling af yderligere
parametre
I nedenstående tabeller er alle parameterkoder anført med standardværdierne forfabriksindstillingen. Hvis det bliver nødvendigt med parameterværdier, der afviger
herfra, skal de indstilles på samme mådesom beskrevet tidligere.

EB 8384-1 DA

IbrugtagningNærmere oplysninger om parameterkoderne fremgår af kodelisten i kapitel 8.
Parameterkoder
Koder med * kræver ny initialisering[...] Fabriksindstillingsværdier
P0

Driftsvisning

P11

Endepositionsfunktion w > [OFF]Læseretning

P12Grænseværdi A1 koblingsgrænse
[2 %]Sikkerhedsposition [ATO] / ATCP13Grænseværdi A2 koblingsgrænse
[98 %]

P3*

Stiftposition [35]P14

Visning sætpunkt w

P4*Nom. område [MAX]P15Start af initialisering.

P5

Karakteristik [0]P16Start af nulpunktsjustering.

P6Sætpunkt [4... 20 mA]

P17

Start af manuel drift.

P7

w/x bevægelsesretning [>>]

P18

Indlæsning af standardindstillinger.

P8*

Forstærkning KP [50]

P19

Ledig

P9

Trykgrænse 2,4 bar [OFF]P20

Info firmwareversion

P10

Endepositionsfunktion w < [ON]P21

Styrefunktion [PD] / PID

P1
P2*

EB 8384-1 DA

49

Ibrugtagning

7.5 Initialisering.
! BEMÆRK
Processen vil blive forstyrret ved flytning af
aktuatorspindlen!
Undlad at initialisere ved en igangværende
proces, men kun i ibrugtagningsfasen og
med lukkede spærreventiler!
Beskadigelse af ventilen pga. overskridelse
af det maks. tilladte styretryk!
Kontrollér ventilens maks. tilladte styretryk, før initialiseringen startes! Begræns
om nødvendigt styretrykket ved at koble
en reduktionsventil ind foran!
Fejlfunktion pga. ændret påbygning ellermontering!
Tilbagestil positioneren til grundindstillingen, og initialiser den på ny, hvis den er
blevet monteret på en anden aktuator, eller hvis dens monteringssituation er blevetændret!
I forbindelse med initialiseringen tilpasser
positioneren sig via en selvregulering optimalt til ventilens friktionsforhold og styretryksbehov.
Selvreguleringens art og omfang afhænger af de forindstillede parametre.
Som standardindstilling for det nom. område (kode P4) gælder MAX. Under initialiseringen finder positionerne således begrænserens løfte-/drejevinkel fra LUKKET-positionen til det anslag, der ligger
overfor.

Tip
Til normal drift er det efter påbygning af
positioneren på ventilen samt indstilling af
volumenbegrænsningen og kontrol af sikkerhedspositionen ved kode P2 nok atstarte initialiseringen med kode P15 for atsikre, at positioneren arbejder optimalt.
Positioneren arbejder derefter med dens
standardsværdier (fabriksindstilling).
Initialiseringen startes på følgende mådeved at aktivere kode P15:

Drej

 kode P15

Holdinde i 6 sek.,visning af 6-5-4-3-2-1Initialiseringen starter, visningen blinker!
Info
Initialiseringens varighed afhænger af aktuatorens driftstid og kan være på nogle
minutter.

Initialiseringen er gennem-% ført, positioneren befinder
sig i styrefunktionen

Når initialiseringen er gennemført, går positioneren til styrefunktionen, hvilket kan ses
50

EB 8384-1 DA

Ibrugtagningaf styresymbolet , og visningen af den angivne styreposition i % med sætpunktet.
I tilfælde af fejlfunktion afbrydes driften og
fejlmeldingssymbolet vises, jf. herom inæste kapitel 7.6.

fordi den nom. vandring ikke er blevet nået(fejlkode E6). Ventilen kører til sikkerhedspositionen (visning S).
S
Visning af fejlmelding

Afbrydelse af initialiseringen
Initialiseringen kan afbrydes ved at trykke
på knappen :Tryk på

, blinkende visning: ESC

Tryk på

for at bekræfte afbrydelsen.

Eksempel 1: Hvis positioneren ikke allerede har været initialiseret, går positioneren
til sikkerhedspositionen efter afbrydelse af
initialiseringen.
Eksempel 2: Hvis positioneren allerede
har været initialiseret, og en ny initialiseringen afbrydes, går positioneren til
AUTO-drift. I den forbindelse bibeholdes
indstillingerne fra den foregående initialisering.

S

S

For at afhjælpe dette skal det nom. område (kode P4) ændres, og positioneren skal
initialiseres på ny.
Nulstilling af fejlkoder
Fejlkoderne E0 og E8 kan nulstilles på følgende måde:7.6 Fejl
I tilfælde af fejl vises fejlmeldingssymbolet
forneden i displayet.
Når knappen
drejes via kode P0 eller
P21, vises de respektive fejlkoder E0 til
E15 sammen med visningen ERR.
Årsag og afhjælpning fremgår af kodelisten i kapitel 8.
Eksempel:Hvis der f.eks. ved kode P4 (nom. område) er indtastet en vandring, der er større
end den maks. mulige vandring for ventilen, afbrydes initialiseringen (fejlkode E2),

EB 8384-1 DADrej

 fejlkode

Tryk på

, visning: ESC

Drej
Tryk på

 RST
for at nulstille fejl.
51

Ibrugtagning

Hvis der ved ESC trykkes på knappen
kan nulstillingen afbrydes.

,

7.7 Nulpunktsjustering
Ved uoverensstemmelse i ventilens sikkerhedsposition, f.eks. ved kegler, der slutter
blødt, kan det være nødvendigt at justere
nulpunktet på ny.
Nulpunktsjusteringen startes på følgendemåde ved at aktivere kode P16:

7.8 Reset
Positioneren befinder sig efter gennemførelse af initialiseringen i styrefunktionen.
Initialiseringen kan tilbagestilles vha. en
nulstilling, og samtidig tilbagestilles alle
indstillede parametre til de standardværdier, der er indstillet fra fabrikken (jf. kodeliste kapitel 8).
Ved driftsvisningen P18
Holdinde i 6 sek.,visningen 6-5-4-3-2-1-

Drej

 kode P16

Holdinde i 6 sek.,visningen 6-5-4-3-2-1Start af nulpunktsjustering, visningen
blinker!
Positioneren udløses, positioneren kører
ventilen til LUKKET-positionen og justerer
det interne elektriske nulpunkt på ny.
Når nulpunktsjusteringen er gennemført,
går positioneren tilbage til styrefunktionen(driftsvisning).
Annullering af nulpunktsjustering
Nulpunktsjusteringen kan afbrydes ved at
trykke på knappen , hvorefter positioneren går tilbage til AUTO-driften. I displayet
blinker ESC, og der skal kvitteres.
En ny justering kan startes med det samme.

52

EB 8384-1 DA

Ibrugtagning

7.9 Manuel drift
Man kommer til ventilpositionen via funktionen manuel drift på følgende måde:Drej

 kode P17

Holdinde i 6 sek.,visningen 6-5-4-3-2-1−− En initialiseret positioner viser det
manuelle sætpunkt (w-man).
−− En ikke initialiseret positioner viser
aftasterarmens position i forhold til
midteraksen i vinkelgrader.
Drej.

−− Initialiseret positioner:
Det man. sætpunkt indstilles i intervaller på 0,1 %. Der køres til positionen
med styring.
−− Ikke initialiseret positioner:
Aktuatoren flyttes ved at justere på det
manuelle sætpunkt uden styring.
Tryk på
for at deaktivere den manuelle
indstilling.
InfoFunktionen manuel drift kan kun afsluttespå den beskrevne måde. Positioneren går
fra denne funktion ikke automatisk tilbage
til driftsvisningen efter tre minutter uden
betjening.

EB 8384-1 DA

53

Kodeliste

8 Kodeliste
Kode

Visning, værdier[Fabriksindstilling]

Beskrivelse

Koder med * kræver ny initialisering
P0

Driftsvisning med
basisoplysninger

Talvisningen viser ventilpositionen eller drejevinklen i % for den
initialiserede positioner.
Tryk på
for at få vist aftasterarmens position i forhold til midteraksen.

P1Læseretning

Displayets læseretning drejes med 180°.

P2*

ATO/ATC[ATO]

Parameter til tilpasning til ventilens funktionsmåde:ATO: Air to open (styretryk åbner),
ATC: Air to close (styretryk lukker)

P3*

Stiftposition
17/25/[35]/50/
70/100/200/90°

Aftasterstiften skal, afhængigt af ventilens vandring/vinkel, placeres i den rette stiftposition ved montering (jf. side15).

P4*

Nom. område
[MAX]

Indstillingsområdet kan vælges i trin på 0,5 mm, alt efter den
indstillede stiftposition:
17
fra
3,5 til
17,5 mm, alternativt MAX
25
fra
5,0 til
25,0 mm, alternativt MAX
35
fra
7,0 til
35,0 mm, alternativt MAX
50
fra 10,0 til
50,0 mm, alternativt MAX
70
fra 14,0 til
70,0 mm, alternativt MAX
100
fra 20,0 til
100,0 mm, alternativt MAX
200
fra 40,0 til
166,0 mm, alternativt MAX
Ved 90° kun maks. område, når P3 = 90°(MAX = maks. mulige vandring)

P5

Karakteristik
0 til 8[0]

Valg af karakteristik: 0/1/2 ved skydeventiler,		
0 til 8 ved drejeaktuatorer (P3 = 90°)0Lineær
1
Logaritmisk
2Omvendt logaritmisk
3
SAMSON-butterflyventil, lineær
4
SAMSON-butterflyventil, logaritmisk
5
VETEC-drejekegleventil, lineær
6
VETEC-drejekegleventil, lineær
7
Kuglesegmentventil, lineær
8
Kuglesegmentventil, logaritmisk

P6Sætpunkt[4 til 20 mA]
SRLO/SRHI

Til Split-Range-område:SRLO: nedre område 4 til 11,9 mA
SRHI: øvre område 12,1 til 20 mA

54

EB 8384-1 DA

Kodeliste

Kode

Visning, værdier[Fabriksindstilling]

Beskrivelse

Koder med * kræver ny initialisering
P7

w/x[>>]/<>

Bevægelsesretning for ventilposition x i forhold til sætpunkt w(stigende/stigende eller stigende/faldende).

P8*

Forstærkning KP
30/[50]

Ved initialisering af positioneren indstilles forstærkningen til den
valgte værdi.
Hvis der opstår vibrationer, kan Kp-værdien forringes.

P9

Trykbegrænsning
ON/[OFF]

Styretrykket kan højst være på samme værdi som forsyningslufttrykket [OFF] eller, hvis den maksimale aktuatorkraft kan føre
til beskadigelser på ventilen, begrænses til ca. 2,4 bar.

P10

Endepos. w <[ON]/OFF

Nederste tætslutningsfunktion:
Hvis w nærmer sig 1 % ved den slutværdi, der får ventilen til at
lukke, bliver aktuatoren omgående udluftet helt (ved ATO: Air toopen) eller fyldt med luft (ved ATC: Air to close).

P11

Endepos. w >ON/[OFF]Øverste tætslutningsfunktion:
Hvis w nærmer sig 99 % ved den slutværdi, der får ventilen til
at åbne, bliver aktuatoren omgående fyldt helt med luft (ved
ATO:. Air to open) eller udluftet (ved ATC: Air to close).

P12Grænseværdi A1
0 til 100 % [2 %]Software-grænseværdi A1 vises, i forhold til arbejdsområdet, eller kan ændres (intervaller 0,5 %).

P13Grænseværdi A2
0 til 100 % [98 %]Software-grænseværdi A2 vises, i forhold til arbejdsområdet, eller kan ændres (intervaller 0,5 %).

P14

Info w

initialise- Viser det internt indstillede sætpunkt i positioneren (indstillede
ret sætpunkt i 0 til 100 % svarende til P6 og P7).
Når der trykkes på , vises det eksterne sætpunkt (det aktuelle sætpunkt i 0 til 100 % svarende til 4 til 20 mA).
Ikke initialiseret

P15

Start af initialisering

EB 8384-1 DAViser eksternt sætpunkt i 0 til 100 % svarende til 4 til 20 mA.
Initialiseringen kan afbrydes ved at trykke på . Ventilen skifterså til sikkerhedspositionen.
Efter en strømafbrydelse under initialiseringen kører positioneren videre med værdierne fra den seneste initialisering (hvisdisse forefindes).

55

Kodeliste

Kode

Visning, værdier[Fabriksindstilling]

Beskrivelse

Koder med * kræver ny initialisering
P16

Start af nulpunktsjustering.

Justeringen kan afbrydes ved at trykke påså tilbage til normal drift.

. Ventilen skifterInfoSå længe fejlen E1 foreligger, kan nulpunktsjusteringen ikke
startes.
Efter en strømafbrydelse under nulpunktsjusteringen kører positioneren videre med de seneste nulpunktsværdier.
P17

Manuel driftSætpunkt indstilles ved at dreje på

P18

Nulstilling

Parametrene stilles tilbage til standardindstillingerne.
Der skal foretages en ny initialisering for at starte styrefunktionen.

P19

Ledig

P20

Info firmwareversion

Den installerede firmwareversion vises. Tryk påde sidste fire cifre i serienummeret.

P21

Styrefunktion[PD] / PID

Giver mulighed for at tilkoble en I-andel i styreparameteren

56.

for at få vist

EB 8384-1 DA

Kodeliste

Fejlkoder
E0 Nulpunktsfejl

Kun ved tætslutningsfunktion P10 endeposition w < på ON.
Nulpunktet har forskudt sig med mere end 5 % siden initialisering. Der kan opstå fejl, hvis positionerens påbygningspositionændres eller ved slid på ventilens metalgarniture, især ved kegler, der slutter blødt til.

Afhjælpning Kontrollér ventilen og positioners påbygning, foretag en nulpunktsjustering ved kode P16 (jf. kapitel 7.7), eller vælg fejlkode og
nulstil ved RST.
E1 Visning og INIT-værdier Parameterkoder er blevet ændret efter initialisering.
er ikke identiskeAfhjælpning Vælg fejlkode og nulstil ved RST.
E2 Positioner ikke initialiseretAfhjælpning Indstil parameter, og initialiser positioneren ved kode P15.
E3 KP-indstilling

Positioner svinger.
Volumenbegrænsning indstillet forkert, forstærkning for høj.

Afhjælpning Kontrollér volumenbegrænsningens position iht. kapitel 7.1.
Begræns forstærkningen KP ved kode P8. Initialiser enheden påny.
E4 Løbetid for hurtig

De løbetider for aktuatoren, der er fundet i forbindelse med initialiseringen (under 0,5 sek.), er så lave, at positioneren ikke kan
indstilles optimalt.

Afhjælpning Kontrollér volumenbegrænsningens position iht. kapitel 7.1.
Initialiser enheden på ny.
E5 Der er ikke mulighed for Forsyningslufttrykket er for lavt eller svinger, påbygningsfejl.
registrering af stilstandAfhjælpning Kontrollér luftforsyning og montering.
Initialiser enheden på ny.
E6 Den ønskede vandring
bliver ikke nået under
initialiseringen

Forsyningslufttryk for lavt, aktuator utæt, forkert vandring indstilling eller trykbegrænsning aktiveret.

Afhjælpning Kontroller luftforsyning, påbygning og indstilling.
Initialiser enheden på ny.

EB 8384-1 DA

57

Kodeliste

Fejlkoder
E7 Aktuatoren bevæger sig Ingen luftforsyning, aktuator blokeret.
ikke
Intet indgangssignal eller indgangssignal under 3,7 mAAfhjælpning Kontrollér luftforsyning, påbygning og mA-indgangssignal.
Initialiser enheden på ny.
E8 Vandringssignal nedre/ Forkert stiftposition, forkert aftasterarm, forkert justering ved påøvre begrænsning
bygning iht. NAMUR.
Afhjælpning Kontrollér montering, og initialiser positioneren igen.
E9 Intern fejl

Slå enheden fra, vent 10 sekunder, slå enheden til igen. Sendenheden til SAMSON med henblik på reparation, hvis dette ikke løser problemet.

E10 Fejl i positioner (internt) Send enheden til reparation hos SAMSON.
til
E13
E14 Datafejl

Nulstil positioner (P18), foretag ny parameterindstilling og initialisering. Send enheden til SAMSON med henblik på reparation, hvis dette ikke løser problemet.

E15 Fejl i positioner (internt) Send enheden til reparation hos SAMSON.

58

EB 8384-1 DA

Vedligeholdelse

9 Vedligeholdelse

10 Reparation af Ex-udstyr

Enheden er vedligeholdelsesfri.

Hvis udstyr, der indgår i en del, som har
betydning for eksplosionssikkerheden, repareres, må delen først tages i brug igen,når en sagkyndig har kontrolleret udstyret
med hensyn til kravene til eksplosionssikkerhed samt udfærdiget en attest herom
eller forsynet udstyret med en kontrolmærkat. Kontrollen ved en sagkyndig kan bortfalde, hvis producenten foretager en rutineprøvning af udstyret, inden det tages ibrug igen, og den gennemførte rutineprøvning dokumenteres vha. en kontrolmærkat
på udstyret. Ex-komponenter må kun erstattes af originale, rutinetestede komponenter fra producenten.

Husdæksel
Det kan være nødvendigt at rengøre skueglasset i dækslet fra tid til anden.
! BEMÆRK
Beskadigelse af skueglasset pga. ukorrekt
rengøring!
Skueglasset består af Makrolon® (nyt design) og kan beskadiges ved brug af slibende rengøringsmidler eller rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler.
−−Undlad at gnide hårdt på et tørt skueglas.
−−Brug ikke klor- eller alkoholholdige, ætsende, aggressive eller skurende rengøringsmidler.
−−Brug ikke gulvklude, børster eller lignende.
Sielementer
Der er sielementer med en maskestørrelse på 100 µm, der fungerer som filtre, i depneumatiske tilslutninger Supply og Output. Disse kan skrues ud og rengøres efter
behov.

Enheder, der under normale driftsbetingelser er blevet brugt uden for eksplosionsfarlige områder og fremover skal
bruges i eksplosionsfarlige områder, er
omfattet af bestemmelserne gældende
for reparerede enheder. De skal kontrolleres iht. de betingelser, der gælder
for "Reparation af Ex-udstyr", før debenyttes i eksplosionsfarlige områder.

Forsyningsluft-reduktionsstationer
Overhold vedligeholdelsesforskrifterne for
eventuelle forkoblede reduktionsstationer
med forsyningsluft

EB 8384-1 DA

59Mål i mm

11 Mål i mmPåbygning iht. IEC 60534-6

Manometer- eller tilslutningsplade
holderAftasterarm mm
S

= 17

M
L
XL

= 50
= 100
= 200

15
70

58
46

34
210

Direkte påbygning

14

34

80

M20 x 1,5

40

28

58

Output (38) Supply (9)

86

164

Bill. 18: NAMUR- og direkte påbygning60

EB 8384-1 DAMål i mmPåbygning iht. VDI/
VDE 3847 på type 3277

13

62

24

164

200

Aftasterarm, jf. Bill. 21Påbygning iht. VDI/
VDE 3847 på NAMUR-ribbe

164

62

83

164

Bill. 19: Påbygning iht. VDI/VDE 3847

EB 8384-1 DA

61Mål i mm

Kraftig udførelse
Output YY11
OutputOutput Y
Y11

Supply (9)Supply
(9)

86

56

80

52

OutputOutput Y2 Option rever- Output
Output YY22
seringsforstærker*

80
130
166

30
86
Ø 101

Let udførelse

Output A1
Y1
SupplySupply(9)
(9)

50

Z

76

A1

79
59
49

A2

50
TilslutningspladeG ¼ eller ¼ NPT

58
80
130
150

Option reverseOutput A2
Y2
ringsforstærker** Reverseringsforstærker
– Typ 3710 (mål, jf. "Kraftig udførelse")– 1079-1118/1079-1119, kan ikke længere leveres(mål, jf. "Let udførelse")

Bill. 20: Påbygning på drejeaktuatorer iht. VDI/VDE 3845 (sept. 2010), fastgørelsesniveau 1,
str. AA1 til AA462

EB 8384-1 DAMål i mmzyx

Aftasterarm

x

y

16

z
10...17

S

17 mm

25 mm

M

25 mm

50 mm

33 mm
66 mm

L

70 mm

100 mm

116 mm

XL

100 mm

200 mm

216 mmBill. 21: Aftasterarm

11.1 Fastgørelsesniveauer iht. VDI/VDE 3845 (september 2010)
Mmin
Fastgørelsesniveau 2 (konsoloverflade)

25

M6
C

Fastgørelsesniveau 1 (aktuatoroverflade)
Aktuator

Ød

B

ØD
A

Mål i mm
Størrelse

A

B

C

Ød

Mmin

ØD*

AA0

50

25

15

5,5 til M5

66

50

AA1

80

30

20

5,5 til M5

96

50

AA2

80

30

30

5,5 til M5

96

50

AA3

130

30

30

5,5 til M5

146

50

AA4

130

30

50

5,5 til M5

146

50

AA5

200

50

80

6,5 til M6

220

50

* Flangetype F05 iht. DIN EN ISO 5211

EB 8384-1 DA

63

64

EB 8384-1 DA

EN 50581:2012

RoHS 2011/65/EU

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3 60314 Frankfurt am Main

Hanno Zager
Leiter Qualitätssicherung/Head of Quality Managment/
Responsable de l'assurance de la qualité

Telefon: 069 4009-0 · Telefax: 069 4009-1507
E-Mail: samson@samson.de

Revison 07

Dirk Hoffmann
Zentralabteilungsleiter/Head of Department/Chef du département
Entwicklungsorganisation/Development Organization

Frankfurt / Francfort, 2017-07-29
Im Namen des Herstellers/ On behalf of the Manufacturer/ Au nom du fabricant.

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3D-60314 Frankfurt am Main
Deutschland/Germany/Allemagne

Hersteller / Manufacturer / Fabricant:EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61326-1:2013

EMC 2014/30/EU

wird die Konformität mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union bestätigt /the conformity with the relevant Union harmonisation legislation is declared with/
est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable selon les normes:

EN 60079-0:2012/A11:2013,
EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014
EN 50581:2012

Explosion Protection 94/9/EC (bis/to 2016-04-19)
Explosion Protection 2014/34/EU (ab/from 2016-04-20)
RoHS 2011/65/EU

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3 60314 Frankfurt am Main

Hanno Zager
Leiter Qualitätssicherung/Head of Quality Managment/
Responsable de l'assurance de la qualité

Telefon: 069 4009-0 · Telefax: 069 4009-1507
E-Mail: samson@samson.de

Revison 07

Dirk Hoffmann
Zentralabteilungsleiter/Head of Department/Chef du département
Entwicklungsorganisation/Development Organization

Frankfurt / Francfort, 2017-07-29
Im Namen des Herstellers/ On behalf of the Manufacturer/ Au nom du fabricant.

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3D-60314 Frankfurt am Main
Deutschland/Germany/Allemagne

Hersteller / Manufacturer / Fabricant:EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61326-1:2013

EMC 2014/30/EU

wird die Konformität mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union bestätigt /the conformity with the relevant Union harmonisation legislation is declared with/
est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable selon les normes:

Physikalisch Technische Bundesanstalt
Bundesallee 100
D-38116 Braunschweig
Benannte Stelle/Notified Body/Organisme notifié 0102

entsprechend der EU-Baumusterprüfbescheingung PTB 04 ATEX 2033 ausgestellt von der/according to the EU Type Examination PTB 04 ATEX 2033 issued by/établi selon le certificat CE d’essais sur échantillons PTB 04 ATEX 2033 émis par:Elektropneumatischer Stellungsregler / Electropneumatic Positioner /Positionneur électropneumatique
Typ/Type/Type 3730-11..

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller/
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer/
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
Für das folgende Produkt / For the following product / Nous certifions que le produit

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller/
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer/
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
Für das folgende Produkt / For the following product / Nous certifions que le produit

Elektropneumatischer Stellungsregler / Electropneumatic Positioner /Positionneur électropneumatique
Typ/Type/Type 3730-1...

EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity /Déclaration UE de conformité

EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity /Déclaration UE de conformité

ce_3730-11_de_en_fra_rev07.pdf

ce_3730-1_de_en_fra_rev07.pdf

EB 8384-1 DA

65

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3 60314 Frankfurt am Main

Hanno Zager
Leiter Qualitätssicherung/Head of Quality Managment/
Responsable de l'assurance de la qualité

Telefon: 069 4009-0 · Telefax: 069 4009-1507
E-Mail: samson@samson.de

Revison 07

Dirk Hoffmann
Zentralabteilungsleiter/Head of Department/Chef du département
Entwicklungsorganisation/Development Organization

Frankfurt / Francfort, 2017-07-29
Im Namen des Herstellers/ On behalf of the Manufacturer/ Au nom du fabricant.

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3D-60314 Frankfurt am Main
Deutschland/Germany/Allemagne

Hersteller / Manufacturer / Fabricant:

EN 50581:2012

EN 60079-0:2012/A11:2013,
EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014

Explosion Protection 94/9/EC (bis/to 2016-04-19)
Explosion Protection 2014/34/EU (ab/from 2016-04-20)

RoHS 2011/65/EU

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61326-1:2013

EMC 2014/30/EU

wird die Konformität mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union bestätigt /the conformity with the relevant Union harmonisation legislation is declared with/
est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable selon les normes:

Physikalisch Technische Bundesanstalt
Bundesallee 100
D-38116 Braunschweig
Benannte Stelle/Notified Body/Organisme notifié 0102

entsprechend der EU-Baumusterprüfbescheingung PTB 04 ATEX 2033 ausgestellt von der/according to the EU Type Examination PTB 04 ATEX 2033 issued by/établi selon le certificat CE d’essais sur échantillons PTB 04 ATEX 2033 émis par:Elektropneumatischer Stellungsregler / Electropneumatic Positioner /Positionneur électropneumatique
Typ/Type/Type 3730-15..

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller/
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer/
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
Für das folgende Produkt / For the following product / Nous certifions que le produit

EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity /Déclaration UE de conformité

ce_3730-18_de_en_fra_rev07.pdf

ce_3730-15_de_en_fra_rev07.pdf

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3 60314 Frankfurt am Main

Hanno Zager
Leiter Qualitätssicherung/Head of Quality Managment/
Responsable de l'assurance de la qualité

Telefon: 069 4009-0 · Telefax: 069 4009-1507
E-Mail: samson@samson.de

Revison 07

Dirk Hoffmann
Zentralabteilungsleiter/Head of Department/Chef du département
Entwicklungsorganisation/Development Organization

Frankfurt / Francfort, 2017-07-29
Im Namen des Herstellers/ On behalf of the Manufacturer/ Au nom du fabricant.

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3D-60314 Frankfurt am Main
Deutschland/Germany/Allemagne

Hersteller / Manufacturer / Fabricant:

EN 50581:2012

EN 60079-0:2012/A11:2013,
EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014

Explosion Protection 94/9/EC (bis/to 2016-04-19)
Explosion Protection 2014/34/EU (ab/from 2016-04-20)
RoHS 2011/65/EU

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61326-1:2013
EMC 2014/30/EU

wird die Konformität mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union bestätigt /the conformity with the relevant Union harmonisation legislation is declared with/
est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable selon les normes:

Physikalisch Technische Bundesanstalt
Bundesallee 100
D-38116 Braunschweig
Benannte Stelle/Notified Body/Organisme notifié 0102

entsprechend der EU-Baumusterprüfbescheingung PTB 04 ATEX 2114 X ausgestellt von der/according to the EU Type Examination PTB 04 ATEX 2114 X issued by/établi selon le certificat CE d’essais sur échantillons PTB 04 ATEX 2114 X émis par:Elektropneumatischer Stellungsregler / Electropneumatic Positioner /Positionneur électropneumatique
Typ/Type/Type 3730-18..

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller/
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer/
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
Für das folgende Produkt / For the following product / Nous certifions que le produit

EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity /Déclaration UE de conformité

66

EB 8384-1 DA

EB 8384-1 DA

67

68

EB 8384-1 DA

EB 8384-1 DA

69

70

EB 8384-1 DA

EB 8384-1 DA71

Blokken 55, 3460 Birkerød
Tlf.: +45 4581 9301 · Fax: +45 4581 9530
sales@samson-reg.dk · www.samson-reg.dk

EB 8384-1 DA

2018-10-30 · Danish/Dansk

SAMSON Reguleringsteknik A/S