［異常時通報連絡の公表文（様式１−１ ）］
伊方発電所における作業員の負傷について
21．４．10
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有[評価レベル−・]

無Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無[漏えい量 − ]２１年３月２６日１５時１３分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
３月26日(木)15時45分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ３月26日(木)、定期検査中の１号機原子炉格納容器ドーム部で、外面塗装作業中の作業員１名が、塗装の下地処理用高圧洗浄水により、左足のひざ付近を負傷した 。（長さ約５ｃｍの切り傷）
２ 傷口の汚染はない。
３ 15時13分、社有車にて病院に搬送することとした。

その後、四国電力(株)から、○ 作業員が高圧洗浄水を、誤って、自分の左足に当ててしまった。
○ 病院で診察を受けたところ、左膝部切創にて、縫合処置(７針)が行われたが、就労には特に問題なしと診断された。
○ 管理区域内の作業であるが、作業員の計画外の被ばくや汚染はない。との連絡がありました。

（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力％） ・停止中
運転中（出力％） ・停止中
運転中（出力103％） ・停止中
通常値
・
異常値
通常値
・異常値

（参考）

１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成 ２１年

発伊方発電所

信者

当 該 機号 機

３月２６日（ 木 ）１５時４５分増田

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）発生時 １．出力状 況 ２．第２６回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時： ３月２６日

発生状況
概要２．場所：

３．状

況：

１号機

１５時

地

震・ その他（）

１３分頃

原子炉格納容器ドーム部外面（管理区域内）

伊方発電所第１号機は定期検査中のところ、原子炉格納容器ドー
ム部外面塗装作業中の作業員１名が、塗装の下地処理用高圧洗浄水により、左足のひざ付近を負傷しました。（長さ約５ｃｍの切り傷）
なお、傷口の汚染はありません。
このため、１５時１３分、社有車にて病院に搬送することとしました。
詳細は追って連絡します。

運転状況

備

考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所 基本系統図
作業員の負傷＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]★

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷 却器：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原子炉 で温め られた高温の水 を利用 して別の水（２ 次冷却 水）を蒸気に変える。

：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]：管理区域（高 圧 タ ー ビ ン へ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器ウ ラン燃 料を核 分裂させ て、そ の時に 出る熱で 水（１ 次冷却 水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急時に 原子炉 に低圧大容量で注水 し、燃 料を冷 却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ２ 次冷却 水を加 熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器

主給水ポンプ

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理 区域内 で使用した清掃 用の紙 や布等を焼却し、体積を減らす。

○復水器
ター ビンを まわした蒸気を 海水で 冷やして水に戻す。

低圧
給水加熱器

○脱気器
２次冷 却水中 に溶け込んだ空気を除去する。

外面塗装下地処理現場の様子（再現）周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成21年３月26日(木)
測定値 （シンチレーション検出器）
測定局
時刻
14:50 15:00 15:10 15:20
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越)――――九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ――――
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１６１５１５１６
媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１９１９１９１９
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２３２２２２２３
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ――――
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ――――
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２１２０２１２１
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
１５１５１４１４
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1１３１５１４１４電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2１４１３１３１４
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3１２１２１２１２㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4１３１３１４１３※降雨の状況： 有 ・ 無
伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
15:30 降雨時 降雨時以外―４６
１９―４８２５１５３７１６１９４６２２２２５１２７―
４３１４―
５４３０２１３６２２１４４１１７１４４４１６１４４５
１６１２４６１５
１３４４１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 18、 19年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 ( グ ﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ- ベ ﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉ グ ﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ- ベ ﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。