Mini-Com™ TX6A™ Cat6A シールド付き
RJ45 JJ 中継アダプター

仕様書

仕様
Cat6A/クラス EA 対応 8 極、メス - メス、シールド付き JJ 中継ア

ダプターは、簡単なプラグアンドプレイのパススルー接続を可能にします。JJ アダプターは、チャネルの 1 つの接続ハードウェアコンポーネントとして機能し、単独で使用することができます。アダプ
ターは T568A および T568B 配線方式の 6 極 または 8 極 RJ45
シールドパッチコードに適合します。

TX6A™ シールドカプラー配線システム
Mini-Com™ TX6A™ Cat6A シールド付き
RJ45 JJ 中継アダプター
JJ アダプター:
CCS6X88BL
アクセサリー
ダストカバー:
モジュラージャックガード:
電話用アイコン:
データ用アイコン:

技術情報
Cat6A/クラス EA チャネル性能:

FCC 準拠:MDC-C
PSL-DCJB-^^^
CIPIW-C
CID++-C^^^赤以外の色を指定するには、部品番号の末尾に BL (黒)、BU (青)、YL (黄)、GR (緑)、OR(オレンジ)、IW (オフホワイト)、IG (ライトグレー)

1 〜 500 MHz のスイープ周波数で ANSI/TIA-568.2-D Cat6A および ISO
11801 クラス EA 規格のチャネル要件をクリアを追加します。
(梱包数: 10 個)

ANSI/TIA-1096-A (旧 FCC Part 68) に適合、接触面には 50 マイクロインチの++色を指定するには、部品番号の ++ を BU (青)、RD (赤)、YL (黄)、GR (緑) または OR (オレンジ)

金メッキ加工に変更します。
(梱包数: 100 個)

IEC 準拠:IEC 60603-7 に適合

PoE および PoH 準拠:

IEEE 802.3af / 802.3at、802.3bt タイプ 3 およびタイプ 4 で 2500 サイクルに適合。最大 100 ワットの Power over HDBaseT をサポート

RoHS 準拠:

準拠

c(UL)us リスト:

UL 1863 認証 (通信回線アクセサリーとして使用した場合)、CSA 規格 C22.2

使用温度:-10°
C 〜 75°C (14°F 〜 167°
F)

主な機能と利点
100% 性能テスト済み

それぞれのアダプターが重要な電気性能要件を満たすことを保証

モジュラー式

アダプターはすべての Mini-Com™ のフェースプレート、シールド対応モジュラー
パッチパネル、産業用バルクヘッドの内側と外側にスナップ式に挿入できるため、簡単に移動、追加、変更が可能

RJ45 インターフェイス

業界標準のインターフェイスにより、RJ45 パッチコードに迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続可能。後方互換性もあり識別

ポート識別のためオプションのアイコンで明確化

モジュラージャックガード(オプション)

使用中でないときは、簡単かつ安全な方法でデータポートへのアクセスを制御

用途
Mini-Com™ TX6A™ Cat6A シールド付き RJ45 JJ
中継アダプターは、TX6A™ シールド付きツイストペア配線システムのコンポーネントです。アダプ
ターは、チャネルの 1 つのコネクタとして機能するように設計されており、チャネル性能を維持しつつ、各チャネルで最大 1 つのアダプターを使用できます。ANSI/TIA- 568.2-D Cat6A および
ISO 11801 クラス EA 規格を満たしているこのシステムは、次のイーサネット速度に対応します。

www.panduit.co.jp• 10BASE-T イーサネット、
100BASE-T (ファストイーサネット)、
1000BASE-T (ギガビットイーサネット) および
10GBASE-T (10 ギガビットイーサネット)
アダプターは、テスト環境での一時的なネットワー
クの構築時や計画したシステムアップグレード時、あるいは「ラック展開」用途でのクイックキャビネッ
ト接続で理想的な、信頼できるモジュラーソリューションです。

注意: Mini-Com™ JJ 中継アダプターは、Panduit™
ローゼットボックスに対応していません。

Mini-Com™ TX6A™ Cat6A シールド付き RJ45 JJ 中継アダプター
試験方法

測定

試験結果

垂直力

機械試験

̶負荷 (グラム)

> 100

振動

IEC 512-6d

回線抵抗 (mオーム)< 40衝撃IEC 512-6c接続妨害 (マイクロ秒)<5耐久性

IEC 512-9a

回線抵抗 (mオーム)< 40

挿入力 (N)< 20挿入/引抜

IEC 512-13b
IEC 60603-7

嵌合サイクル
電気試験

引抜力 (N)< 20

プラグ挿入数> 2500

試験方法

測定

試験結果

低レベル回線抵抗

IEC 512-2a

抵抗 (mオーム)< 20

誘電性の絶縁耐圧

IEC 512-4a1000 V、1 分

合格

絶縁抵抗

IEC 512-3a

抵抗 (mオーム)

> 500

試験方法

測定

試験結果

温度寿命

環境試験

IEC 512-9b

回線抵抗 (mオーム)

< 40

湿度

IEC 512-11c

回線抵抗 (mオーム)

< 40

熱衝撃

IEC 512-11d

回線抵抗 (mオーム)< 40

気候シーケンス

IEC 512-11a

回線抵抗 (mオーム)< 40

流れている混合ガスによる腐食

IEC 512-11g

回線抵抗 (mオーム)< 40

Mini-Com™ Cat6A シールド付き RJ45 JJ 中継アダプター

Mini-Com™ フェースプレートおよびモジュラーパッチパネルに適合

0.71[18.06]0.63[15.89]1.08[27.51]

寸法はインチ単位です。[括弧内の寸法はミリ単位]

世界各地の支社および営業所
PANDUIT CANADAPANDUIT EUROPE LTD.

cs-cdn@panduit.com
電話: 800.777.3300

cs-emea@panduit.com
電話: 44.20.8601.7200

オンタリオ州、マーカム

英国、ロンドンPANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.

シンガポールcs-ap@panduit.com
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN日本、東京

cs-japan@panduit.com
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA

メキシコ、グアダラハラ

cs-la@panduit.com
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.

オーストラリア、ビクトリア

cs-aus@panduit.com
電話: 61.3.9794.9020

パンドウイット製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報はwww.panduit.co.jp にお問い合わせください。
カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiawase@panduit.com
電話: 03-6863-6060©2020 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
Printed in the U.S.A.

COSP490--WW-JPN
4/2020