MS5300

標準仕様書 型式：MS5305HA
高精度型 デジタル設定式警報設定器

概51

要直流電流/ 電圧信号のレベルを設定点と比較しリレーのON/OFF 信号を出力する絶縁式高精度型デジタル設定式警報設定器です。

UP
DN

Pr ev
ENT

85

MODE
DATA

型 式 コ ー ド

RY1 RY2 RY3 RY4ＭＳ５３０５ＨＡ -□-□□＿
型式145.5

仕供給電源
Ａ: AC 100～ 240V (50～ 60Hz)
Ｄ: DC 24V
Ｐ: DC 110V
入力信号
Ａ: 4 ～ 20mA DC
Ｂ: 2 ～ 10mA DC
Ｃ: 1 ～ 5 mA DC
Ｄ: 0 ～ 20mA DC
Ｅ: 4 ～ 20mA DC※1
Ｈ: 10～ 50mA DC
Ｚ: 指定電流信号●電３:0 ～ 1V DC
４:
0 ～ 10V DC
５:0 ～ 5V DC
６:
1 ～ 5V DC
４Ｗ： ±10V DC
５Ｗ： ±5V DC
０： 指定電流信号

源部

●入力部

入抵

抗 電圧入力型

力出力信号
Ａ:a 接点 4 出力
Ｂ:b 接点 4 出力
Ｃ:c 接点 2 出力電流入力型

入 力 許 容 電 圧 電圧入力型

未記入: なし／Ｓ : 端子ネジ スプリングワッシャー付／Ｄ : リレー接点最大許容電圧 DC125V 対応品／Ｈ : ポリウレタン系コーティング／Ｘ : 特注＊特注に関しましては、製作の可否をお問い合わせ下さい。

ご発注・型式コード（例）MS5305ＨＡ-A-AＡ

時

指定事

項様

許 容 電 圧 範 囲 AC100V～240V :AC85～264V(47～63Hz)
DC24V :DC24V±10%
DC110V：DC90～121V
電 源 感 度 各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
電 源 ヒ ュ ー ズ 160mA ヒューズ
最大消費電力電源AC100～240V
DC24V
DC110V
約 7.5VA
約 2.5W
約 5.5W※1：受信抵抗 50Ω

オプション(mm)

電流入力型:通電時 1MΩ以上:停電時 1MΩ以上:4～20mA :250Ω(標準):2～10mA :250Ω
:1～5mA :100Ω
:0～20mA :250Ω
:10～20mA : 10Ω
:30VDCMax.連続(ｽﾊﾟﾝ 10V 以下:標準):40mADCMax.連続(4～20mA:標準)

製作可能範囲
電流信号
電圧信号
入力範囲(DC)-100～100mA-300～300V
入力ｽﾊﾟﾝ(DC)100uA～200mA
200mV～600V
入力ﾊﾞｲｱｽ-100～100%-100～100%(例 1) 3～8V⇒ 入力ｽﾊﾟﾝ:5V、ﾊﾞｲｱｽ:60%(例 2) -5～0V⇒ 入力ｽﾊﾟﾝ:5V、ﾊﾞｲｱｽ:-100%

MQDDK-121019-2 Rev.2.50

Page: 1/14

標準仕様書●出力

型式：MS5305HA 高精度型 デジタル設定式警報設定器

部

警 報 動 作 点 設定方法 前面ｽｲｯﾁにより各点個別設定
設定範囲 ｽﾊﾟﾝの 0.0～105.0%(0.1%単位)※実量表示設定時は実量表示の設定範囲内で設定できます。
※警報動作点は-10～110%の範囲内になります。
設定精度 ±(ｽﾊﾟﾝの 0.1% + 分解能)以下
ヒ ス テ リ シ ス 幅 設定方法 前面ｽｲｯﾁにより各点個別設定
設定範囲 ｽﾊﾟﾝの 0.5～10.0% (0.1%単位)
設定精度 ±(ｽﾊﾟﾝの 0.1%+分解能)以下
リ レー状 態表示 赤色 LED リレー励磁時点灯
LE
D
停 電 時 出 力 a 接点 4 点出力: 全点開放動作
b 接点 4 点出力: 全点短絡
c 接点 2 点出力: COM-N.C.間短絡
COM-N.O.間開放
起 動 動 作 遅 延 設定方法：前面スイッチにより各点個別設定
設定範囲:1～99s (1s 単位)
励 磁 動 作 遅 延 設定方法：前面スイッチにより各点個別設定
設定範囲:0～99s (1s 単位)
設定精度:±0.2s 以下 (応答速度除く)
非 励 磁 動 作 設定方法：前面スイッチにより各点個別設定
遅延
設定範囲:0～99s (1s 単位)
設定精度:±0.2s 以下 (応答速度除く)●基 準 性 能性 10℃の変化に対してスパンの±0.15%以内(25℃±5℃にて)
応 答 速 度 500ms 以下 90%設定 @100%ｽﾃｯﾌﾟ入力分
解能 1/3000
表示 ﾓｰﾄﾞ表示: 赤色 LED7segLED
文字高さ 8mm 3 桁
赤/緑 LED 1 個
ﾃﾞｰﾀ表示: 赤色 LED7segLED
文字高さ 8mm 4 桁
赤/緑 LED 1 個
リレー励磁状態表示: 赤 LED 4 個(c 接点 2 出力の場合 2 個)
ﾃﾞｰﾀ表示範囲:
入力信号約-20～110%の範囲
実量入力時の表示値が下記の範囲を超える場合、約 0.5s 周期の点滅となります。
小数点設定値 0: -999～9999
小数点設定値 1: -99.9～999.9
小数点設定値 2: -9.99～99.99
小数点設定値 3: -.999～9.999
入力値非表示モードを有効にした場合、設定値を下回る信号が入力されると｢----｣を表示します。
ﾃﾞｰﾀ表示精度:±(ｽﾊﾟﾝの 0.1%+分解能)以下
表示周期: 約 0.5s
信 号 絶 縁 入力－出力－電源－大地間 絶縁
S W C 対 策 ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
動 作 環 境 温度: -5～55℃
湿度: 5～90%RH (結露のないこと)
保 存 温 度 -10～60℃
温度

絶縁抵

抗 100MΩ以上 (@500VDC)
a 接点 4 点出力:
入力-[OUT1、OUT2]-[OUT3,OUT4]電源-大地 各間
b 接点 4 点出力:
入力-[OUT1、OUT2]-[OUT3,OUT4]電源-大地 各間
c 接点 2 点出力:
入力-OUT1-OUT2-電源-大地 各間
耐電圧 2,000V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
a 接点 4 点出力:
入力-[OUT1,OUT2]-[OUT3,OUT4][電源,大地] 各間
b 接点 4 点出力:
入力-[OUT1,OUT2]-[OUT3,OUT4][電源,大地] 各間
c 接点 2 点出力
入力-OUT1-OUT2-[電源,大地] 各間
2,000V AC 遮断電流 5.0mA 1 分間
電源－大地間リ レ ー 接 点 定格負荷
3A 250VAC (抵抗負荷)( 標 準 )
3A 30VDC (抵抗負荷)
最大許容電圧 250VAC, 30VDC
最大許容電流 3A (抵抗負荷)
電気的寿命
N.O. : 5 万回 N.C. :3万回特(抵抗負荷による定格負荷:開閉頻度 360 回/h)

機械的寿命
リ レ ー 接 点 定格負荷
(オプション)
最大許容電圧500 万回(開閉頻度 10,000 回/h)
3A 250VAC(抵抗負荷)
3A 30V(抵抗負荷)
250VAC, 125VDC※125VDC 時、負荷電流 0.4Amax(抵抗負荷)

最大許容電流
電気的寿命

3A (抵抗負荷)
AC：10 万回
DC：5 万回(抵抗負荷による定格負荷:開閉頻度 1800 回/h)

機械的寿命1000 万回(開閉頻度 18,000 回/h)

●取 付 ・ 形 状
取 付 方 法 壁取付、DIN レール取付共用
取 付 姿 勢 垂直
ネ ジ 締 め 付 け 標準:0.78～1.18 [N･m] ※推奨値
トル
ク ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ付:0.78～0.98 ［N･m］※推奨値
配 線 方 法 M3.5 ネジ端子接続
外 形 寸 法 W51×H85×D145.5mm(ソケット端子台含む)
質
量 本体 250g 以下、ソケット 約 75g●材質

ハ ウ ジ ン グ ABS 樹脂: UL-94V-0
ソ ケ ッ ト ABS 樹脂: UL-94V-0
端 子 ネ ジ 鉄/亜鉛メッキ三価クロメート処理
基
板 ガラスエポキシ (FR-4: UL-94V-0)

MQDDK-121019-2 Rev.2.50

Page: 2/17

標準仕様書

型式：MS5305HA 高精度型 デジタル設定式警報設定器

端子

配置図、

信号

割付

端子番号

a 接点４点出力

b 接点４点出力

c 接点２点出力

１

OUT1 (N.O.)

OUT1 (N.C.)

OUT1 (N.C.)

２

OUT2 (N.O.)

OUT2 (N.C.)

OUT1 (N.O.)

３

OUT1,OUT2COM

OUT1,OUT2COM

OUT1 COM

４OUT3,OUT4COM

OUT3,OUT4COM

OUT2 COM

５IN＋IN＋IN＋

６IN－

IN－

IN－

７P＋ (POWER)

P＋ (POWER)

P＋ (POWER)

８N－ (POWER)

N－ (POWER)

N－ (POWER)

９GND

GND

GND

１０

OUT3 (N.O.)

OUT3 (N.C.)

OUT2 (N.C.)

１１

OUT4 (N.O.)

OUT4 (N.C.)

OUT2 (N.O.)

ブロック

図絶縁

a 接点 4 点出力表示・設定回

デジタル路

演算回路

① OUT1(RY1)② OUT2(RY2)③ OUT-1,2 COM※1IN＋ ⑤

信号変換回路⑩ OUT3(RY3)⑪ OUT4(RY4)

IN－ ⑥
電源

④ OUT-3,4 COM※2⑦ P＋回路⑧ N－⑨ GND※1 RY1 と RY2 の負荷電流合計が 3A を超えないこと。
※2 RY3 と RY4 の負荷電流合計が 3A を超えないこと。

MQDDK-121019-2 Rev.2.50

Page: 3/17

標準仕様書

型式：MS5305HA 高精度型 デジタル設定式警報設定器

b 接点 4 点出力表示・設定回

デジタル

路

演算回路

絶縁

① OUT1(RY1)② OUT2(RY2)③ OUT-1,2 COM※1

IN＋ ⑤

信号変換回路⑩ OUT3(RY3)⑪ OUT4(RY4)IN－ ⑥④ OUT-3,4 COM※2

電源

⑦ P＋
⑧ N－回路⑨ GND※1 RY1 と RY2 の負荷電流合計が 3A を超えないこと。
※2 RY3 と RY4 の負荷電流合計が 3A を超えないこと。

c 接点 2 点出力表示・設定回

デジタル路演算回路

絶縁① N.C.
② N.O.

OUT-1(RY1)③ OUT-1
COMIN＋ ⑤

信号変換回路⑩ N.C.
⑪ N.O.

IN－ ⑥電源

OUT-2(RY3)④ OUT-2
COM⑦ P＋回路⑧ N－⑨ GND

MQDDK-121019-2 Rev.2.50

Page: 4/17

標準仕様書

型式：MS5305HA 高精度型 デジタル設定式警報設定器

出力にモータ等の誘導性負荷を接続する場合は、下記のようにリレー接点保護回路を接続してください。
AC 電源

RY

DC 電源

RY

～
誘導性負荷

誘導性負荷

バリスタ・CR 回路等のダイオード・バリスタ・CR 回路等の保護回路

保護回路

正面

図

設定項目選択状態へ復帰
及び設定項目選択状態から通常動作状態への復帰

設定項目選択及び設定値の変更

設定項目変更状態への移行
及び設定項目/値の確定

MODE 表示器

MODE･LED
DATA･LEDDATA 表示器

リレー状態表示 LED出力仕様：a,b 接点時

出力仕様：c 接点時

MODE 部 ： MODE 表示器と MODE･LED(赤 or 緑点灯)で構成
通常動作状態 ： MODE 表示器は非表示、MODE･LED は緑点灯
エラー状態
： E に続く 2 桁のエラー番号を表示、MODE･LED は赤点灯
設定項目選択状態： P に続く 2 桁の設定項目番号を表示、MODE･LED は緑点滅
DATA 部 ： DATA 表示器と DATA･LED(赤 or 緑点灯)で構成
通常動作状態 ： 実量入力または 0～100％入力値表示
DATA･LED は赤点灯でプラス値、緑点灯でマイナス値を表す
エラー状態
： 非表示
設定項目選択状態、確認状態: 設定項目番号に対応するﾃﾞｰﾀ値表示
DATA･LED はﾃﾞｰﾀ値の極性色で点灯
RY1～RY4 : リレー状態表示 LED (励磁状態で赤点灯)
c 接点 2 点出力の場合、RY2,RY4 は表示なし
RY1 → OUT1RY2 → OUT2 (c 接点時なし)
RY3 → OUT3
RY4 → OUT4 (c 接点時なし)
MQDDK-121019-2 Rev.2.50

Page: 5/17

標準仕様書

型式：MS5305HA 高精度型 デジタル設定式警報設定器

設定

方法、設定

項目

設定方法
① 通常動作状態から設定項目選択状態への移行
ENT スイッチを３秒以上押し続けることにより、MODE 部、DATA 部のLED 全点滅を 3 回繰り返す自己診断の後、設定項目選択状態に移行します。
変換器出力値は、移行直前の状態を維持します。

３秒以上押し続ける② 設定項目の選択
設定項目選択状態に移行すると、MODE 表示器に'P'に続く 2 桁の数字（設定項目番号）を表示し、MODE･LED が緑点滅します。
UP スイッチ，DN スイッチを押すと、MODE 表示器の設定項目番号が変化しますので変更する項目番号を選択します。（設定項目番号と項目内容の対応は「設定項目番号一覧表」を参照下さい）
DATA 表示器には、項目番号に対応した現在のデータが表示されています。
DATA 側 LED の赤点灯は表示データがプラス値であること、緑点灯は表示データがマイナス値であることを表します。
③ 設定項目選択状態から設定項目変更状態への移行
設定項目選択状態で ENT スイッチを押すと、DATA 表示器に表示しているデータを変更する設定項目変更状態へ移行します。

設定項目番号選択

設定項目番号表示

設定項目番号決定

データ表示

MQDDK-121019-2 Rev.2.50

Page: 6/17

標準仕様書

型式：MS5305HA 高精度型 デジタル設定式警報設定器④ 項目データの変更
設定項目変更状態に移行すると、MODE・LED が緑点灯、DATA・LED が点滅状態となります。
DATA・LED の赤点滅はデータ値がプラス値であること、緑点滅はデータ値がマイナス値であることを表します。
UP スイッチ，DN スイッチを押すと、DATA 表示器のデータが変化しますので設定値に合わせます。
スイッチを押し続けることで、データが高速で変化します。
ENT スイッチを 3 秒以上押し続けると、DATA 表示器に表示しているデータを変換器に記録します。
このとき、DATA 表示器が約 0.5 秒間消灯します。
Prev スイッチを押すと設定項目選択状態へ戻ります。

設定値変更
設定項目選択状態へ戻る
設定項目番号表示

設定値決定

データ表示

⑤ 複数の項目データ変更
複数の項目データを変更する場合は、②，③，④ を繰り返します。

⑥ 設定項目選択状態から通常動作状態への復帰②の設定項目選択状態で Prev スイッチを３秒以上押し続けると、MODE 部、DATA 部の LED 全点滅を 3 回繰り返した後、通常動作状態へ戻ります。
また、1 分間スイッチ操作が無い場合、自動的に通常動作状態に移行します。

MQDDK-121019-2 Rev.2.50

Page: 7/17

標準仕様書

型式：MS5305HA 高精度型 デジタル設定式警報設定器

設定値確認方法① 通常動作状態から確認状態への移行※確認状態は、設定値を変更することができません。
Prev スイッチを 3 秒以上押すことにより、MODE 部、DATA 部のLED 全点滅を 3 回繰り返す自己診断の後、確認状態に移行します。
変換器出力は通常動作の状態を継続します。
エラー状態(エラーコード E10、E90 表示)から、確認状態に移行した場合、リレーは非励磁になります。
但し、E90 表示の場合、リレー動作、及び表示が不定の場合がございます。

Prev スイッチを 3 秒以上押す。

② 確認項目の選択確認状態に移行すると、MODE 表示器に'P'に続く 2 桁の数字（設定項目番号）を表示し、MODE･LED が緑点滅します。
UP スイッチ，DN スイッチを押すと、MODE 表示器の設定項目番号が変化し DATA 表示器には、設定項目番号に対応したデータを表示します。（設定項目番号と項目内容の対応は「設定項目番号一覧表」を参照下さい）
DATA 側 LED の赤点灯は表示データがプラス値であること、緑点灯は表示データがマイナス値であることを表します。

③ 確認状態から通常動作状態への復帰
確認状態から Prev スイッチを３秒以上押し続けると、MODE 部、DATA 部の LED 全点滅を 3 回繰り返した後、通常動作状態へ戻ります。
また、1 分間スイッチ操作が無い場合、自動的に通常動作状態に移行します。

設定項目番号選択
3 秒以上押すと確認状態から通常動作状態へ戻る。
設定項目番号表示

データ表示

MQDDK-121019-2 Rev.2.50

Page: 8/17

標準仕様書

型式：MS5305HA 高精度型 デジタル設定式警報設定器

設定項目
設定項目番号一覧表
設定項目番号
上桁 中桁 下桁
１２１３４１２２３４１２３３４１２４３４
１２５３４Ｐ
１２６３４

設定範囲

内容
警報動作点（％）

0.0～105.0

ヒステリシス幅（％）
0.5～10.0

H, L, 0

リレー動作モード
H：設定値以上で励磁
L：設定値以下で励磁
0：常に非励磁
起動遅延時間（秒）1～99

励磁遅延時間（秒）0～99

非励磁遅延時間（秒）0～99

表示点灯時間（分）0：連続点灯
1～30：点灯時間
入力値表示モード
１0, 1
0：0～100%表示
1：実量入力表示９２-999～9999 実量入力 ０％の値
３-999～9999 実量入力 １００％の値
実量入力 小数点位置
0：XXXX
４0～3
1：XXX.X
2：XX.XX
3：X.XXX
入力値非表示モード
９５0, 10: 無効
1: 有効
９６-15.0～0.0 入力値非表示設定値（％）
設定項目番号の下桁の番号は出力番号(ﾘﾚｰ番号)に対応します。
c 接点 2 点出力時、表中の※印は設定可能ですが機能しません。
０0～30

工場出荷時設定値
0.00.0※100.0100.0※
1.01.0※1.01.0※
HH
※
LL
※
11※
11
※
00
※
00
※
00※
00※
0001000

1

1-5.0

MQDDK-121019-2 Rev.2.50

Page: 9/17標準仕様書

型式：MS5305HA 高精度型 デジタル設定式警報設定器

警報動作点
入力値表示モードの設定：｢0｣(0～100%表示)の場合：0.0～105.0％の範囲を 0.1％単位で各出力個別に設定可能。
警報動作点設定値は％で表示。
｢1｣（実量表示)の場合 ：0.0～100.0%の範囲を 0.1%単位で各出力個別に設定可能。
警報動作点設定値は実量で表示。
出力別の設定対応は以下の通りです。
設定項目番号

a 接点４点出力
Ｐ１１
ＲＹ１
Ｐ１２
ＲＹ２
Ｐ１３
ＲＹ３
Ｐ１４
ＲＹ４
※設定可能ですが機能しません

対応する出力b 接点４点出力
ＲＹ１
ＲＹ２
ＲＹ３
ＲＹ４

c 接点２点出力
ＲＹ１
無効 (※)
ＲＹ3
無効 (※)

注記 1) ％表示で 105％に設定して、実量表示にすると 105％相当の値表示となります。この時、UP またはDN スイッチを１回押すと 100％値の表示となります。実量表示で 100％以上の設定はできません。
保存しない場合は設定値 105％のままとなります。
注記 2) 0.1％単位の設定のため実量表示の 0.1％が表示されない設定では UP/DN スイッチを１回押しても表示が変化しない場合があります。この場合、少数点位置設定を変えて 0.1％が表示できるような設定で変化を確認できます。あるいはスイッチ長押しの高速変化を使用することになります。
実量表示の場合、スパンの 1/1000 が表示される設定でのご使用を推奨します。

ヒステリシス幅
0.5～10.0％の範囲を 0.1%単位で各出力個別に設定します。
出力別の設定対応は以下の通りです。
設定項目番号

a 接点４点出力
Ｐ２１
ＲＹ１Ｐ２２
ＲＹ２
Ｐ２３
ＲＹ３
Ｐ２４
ＲＹ４※設定可能ですが機能しません

対応する出力b 接点４点出力
ＲＹ１ＲＹ２ＲＹ３ＲＹ４c 接点２点出力
ＲＹ１無効 (※)
ＲＹ3無効 (※)

MQDDK-121019-2 Rev.2.50

Page: 10/17

標準仕様書

型式：MS5305HA 高精度型 デジタル設定式警報設定器

リレー動作モード
入力に対するリレーの動作を各出力個別に設定します。
リレー動作モード

出力動作
入力値 ＞ 警報動作点 ・・・・・・・・・・・・・・・ 励磁
入力値 ＜（警報動作点 － ヒステリシス幅）・・・・・・ 非励磁動作点

Ｈ

ﾋｽﾃﾘｼｽ

入力値

リレー動作

非励磁状態

励磁状態

非励磁状態

入力値 ＞（警報動作点 ＋ ヒステリシス幅）・・・・・・ 非励磁
入力値 ＜ 警報動作点 ・・・・・・・・・・・・・・・ 励磁
入力値
ﾋｽﾃﾘｼｽ
動作点

Ｌ

リレー動作

0

非励磁状態

励磁状態

非励磁状態

入力値にかかわらず無条件で非励磁

出力別の設定対応は以下の通りです。
設定項目番号

a 接点４点出力
Ｐ３１
ＲＹ１
Ｐ３２
ＲＹ２
Ｐ３３
ＲＹ３Ｐ３４ＲＹ４※設定可能ですが機能しません

対応する出力b 接点４点出力
ＲＹ１
ＲＹ２
ＲＹ３
ＲＹ４c 接点２点出力
ＲＹ１無効 (※)
ＲＹ3無効 (※)

起動遅延時間変換器通電後、リレーが動作可能となるまでの時間を 1～99 秒の範囲 1 秒単位で各出力個別に設定します。
出力別の設定対応は以下の通りです。
設定項目番号

a 接点４点出力
Ｐ４１
ＲＹ１Ｐ４２ＲＹ２Ｐ４３
ＲＹ３Ｐ４４ＲＹ４※設定可能ですが機能しません

対応する出力b 接点４点出力
ＲＹ１
ＲＹ２
ＲＹ３
ＲＹ４

c 接点２点出力
ＲＹ１無効 (※)
ＲＹ3無効 (※)

MQDDK-121019-2 Rev.2.50

Page: 11/17

標準仕様書

型式：MS5305HA 高精度型 デジタル設定式警報設定器

励磁遅延時間出力が励磁状態となる入力値の継続時間を 0～99 秒の範囲 1 秒単位で各出力個別に設定します。
出力別の設定対応は以下の通りです。
設定項目番号

a 接点４点出力Ｐ５１
ＲＹ１Ｐ５２
ＲＹ２Ｐ５３
ＲＹ３Ｐ５４ＲＹ４※設定可能ですが機能しません

対応する出力b 接点４点出力
ＲＹ１
ＲＹ２
ＲＹ３
ＲＹ４c 接点２点出力
ＲＹ１無効 (※)
ＲＹ3無効 (※)

動作例：遅延時間を Ｔ とした場合
Ｘの状態：遅延時間Ｔに達しないため、リレー非励磁維持を表しています。
Ｙの状態：遅延時間Ｔを超えたため、リレーが励磁した状態を表しています。
ＴＴ

Ｔ

Ｔ
入力値

動作点

動作点
入力値
リレー動作
(モード H 時)

非励磁状態

励磁状態

Ｘ

Ｙ

リレー動作
(モード L 時)

非励磁状態

励磁状態

Ｘ

Ｙ

非励磁遅延時間
出力が非励磁状態となる入力値の継続時間を 0～99 秒の範囲 1 秒単位で各出力個別に設定します。
出力別の設定対応は以下の通りです。
設定項目番号

a 接点４点出力
Ｐ６１
ＲＹ１
Ｐ６２
ＲＹ２
Ｐ６３
ＲＹ３Ｐ６４ＲＹ４※設定可能ですが機能しません

対応する出力b 接点４点出力
ＲＹ１
ＲＹ２
ＲＹ３
ＲＹ４

c 接点２点出力
ＲＹ１
無効 (※)
ＲＹ3
無効 (※)

動作例：遅延時間を Ｔ とした場合
Ｘの状態：遅延時間Ｔに達しないため、リレー励磁維持を表しています。
Ｙの状態：遅延時間Ｔを超えたため、リレーが非励磁した状態を表しています。
ＴＴ
入力値

動作点

動作点

リレー動作
(モード H 時)

ＴＴ

入力値
励磁状態

非励磁状態

Ｘ

Ｙ

リレー動作
(モード L 時)

励磁状態

非励磁状態

Ｘ

Ｙ

MQDDK-121019-2 Rev.2.50

Page: 12/17

標準仕様書

型式：MS5305HA 高精度型 デジタル設定式警報設定器

入力値表示モード
通常動作状態、及び警報動作点設定時で DATA 表示器に表示する入力値の表示方法を設定します。
設定項目番号

設定値0Ｐ９１1

内容％表示
入力スパンを 100%とした入力値、警報動作点設定値を表示
実量入力表示
設定項目番号 P92，P93 で設定した範囲の入力値、警報動作点設定値を表示

表示点灯時間通常動作状態において、DATA 表示器の表示点灯時間を連続または 1～30 分の範囲 1 分単位で設定します。
設定値を'0'とした場合は、DATA 表示器は消灯しません。
1～30 に設定した場合は、何の操作も行わず指定時間が経過すると DATA 表示器が消灯します。
UP，DN，Prev，ENT スイッチいずれかの操作で MODE 部、DATA 部の LED 全点滅を 3 回繰り返した後、DATA表示器の表示点灯を行います。
設定項目番号
Ｐ９０

設定値
01～30

内容
連続点灯
点灯時間設定実量入力０％の値
入力値表示モード（設定項目番号 P91）で実量入力表示を設定した場合の入力 0％時の値を、小数点を除く-999～9999 の範囲 1 単位で設定します。
設定項目番号

設定値

Ｐ９２-999～9999

内容
実量入力 0%の値

実量入力１００％の値
入力値表示モード（設定項目番号 P91）で実量入力表示を設定した場合の入力 100％時の値の小数点を除く-999～9999 の範囲 1 単位で設定します。
設定項目番号

設定値

Ｐ９３-999～9999

内容
実量入力 100%の値

MQDDK-121019-2 Rev.2.50

Page: 13/17

標準仕様書

型式：MS5305HA 高精度型 デジタル設定式警報設定器

実量入力小数点位置
実量入力値（設定項目番号 P92，P93）の小数点位置を設定します。
設定項目番号

Ｐ９４

設定値
0
123

小数点位置
ＸＸＸＸ
ＸＸＸ．Ｘ
ＸＸ．ＸＸ
Ｘ．ＸＸＸ

設定例
実量入力 0%実量入力 100% 実量入力小数点
入力 0～100%の(P92)(P93)
位置 (P94)
表示範囲0100
00～10001000
10.0～100.0-100
1000
2-1.00～10.00
-100
1000
3-0.100～1.000-9999999
3-.999～9.999 (※)※入力が-999～9999 を超える場合、表示不可となりデータ表示器、及び DATA LED が点滅します。

入力値非表示モード
通常動作状態において、入力値非表示設定値(P96)で設定した設定値以下の入力値が印加されたときの表示方法を設定します。

設定項目番号
Ｐ９５

設定値01

内容
入力値を表示｢----｣を表示

入力値非表示設定値
入力値非表示モード(P95)を 1 に設定し、入力値が設定値を下回った場合に DATA 表示器に｢----｣を表示します。-15.0%～0.0%の範囲 0.1%単位で設定します。

設定項目番号

設定値

Ｐ９６-15.0～0.0

内容
入力値非表示設定値

MQDDK-121019-2 Rev.2.50

Page: 14/17

標準仕様書

型式：MS5305HA 高精度型 デジタル設定式警報設定器

エラー表示
変換器内部で異常を検出した場合、MODE 表示器に'Ｅ'に続く２桁の数字を表示し、MODE・LED が赤点灯します。
エラー表示一覧
エラー番号事象

リレー動作

復帰事象

Ｅ１０

設定項目データ異常検出

全て非励磁

再設定

Ｅ９０

システム異常検出

全て非励磁なし

未定義の異常全て非励磁なし

上記以外

特記
リレー動作及び表示が不定の場合があります
リレー動作及び表示が不定の場合があります

パネル表示
項
目
１

MODE 部
MODE･LED
MODE 表示器
電源投入時、
1 秒緑点灯、1 秒全点灯、設定開始/復帰時、0.5 秒赤点灯を0.5 秒全消灯を表示消灯時のｽｲｯﾁ操作時 3 回繰返し
3 回繰返し事象

DATA 部DATA･LEDDATA 表示器
1 秒緑点灯、1 秒全点灯、0.5 秒赤点灯を0.5 秒全消灯を
3 回繰返し3 回繰返し赤点灯でﾌﾟﾗｽ値表示、
入力値緑点灯でﾏｲﾅｽ値表示
赤点滅でﾌﾟﾗｽ値表示、緑点滅でﾏｲﾅｽ値表示 ｢----｣表示
1 秒周期で点滅
赤点滅でﾌﾟﾗｽ値表示、入力値１秒周期で緑点滅でﾏｲﾅｽ値表示
点滅
１秒周期で点滅

２

入力値表示（通常）

緑点灯

消灯

３

入力値表示（入力値非表示
緑点灯
モード:有効、設定値以下）

消灯

４

入力値表示
(ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ) ※

緑点灯

消灯

５表示消灯

緑点灯

消灯

６

設定項目選択確認項目選択緑１秒周期で点滅

設定項目番号

７

設定項目定数設定

緑点灯

設定項目番号

８

設定項目ﾃﾞｰﾀ異常検出

赤点灯

エラー番号

消灯

消灯

９

ｼｽﾃﾑ異常検出

赤点灯

消灯

消灯

消灯

消灯

消灯

赤点灯でﾌﾟﾗｽ値表示、設定値
緑点灯でﾏｲﾅｽ値表示
赤点滅でﾌﾟﾗｽ値表示、緑点滅でﾏｲﾅｽ値表示 設定値１秒周期で点滅※4 項： 実量入力表示で-999～9999 の範囲を超える場合のみ点滅。
※8、9 項： 表示が不定の場合があります。

MQDDK-121019-2 Rev.2.50

Page: 15/17

標準仕様書

型式：MS5305HA 高精度型 デジタル設定式警報設定器※7，8 項 表示が不定のことがあります。

付属品単位シール 1 枚単位シール図MQDDK-121019-2 Rev.2.50

Page: 16/17

標準仕様書

型式：MS5305HA 高精度型 デジタル設定式警報設定器

出荷時

設

定

各設定項目について、ご注文時にご指定いただくと、そのご指定値に設定して出荷いたします。
ご指定方法は、下表:設定シートをご利用ください。
ご指定がない場合、下記デフォルト出荷設定値にて設定して出荷いたします。
設定シート
設定項目
RY1 警報動作点（％）
RY2 警報動作点（％）
RY3 警報動作点（％）
RY4 警報動作点（％）
RY1 ヒステリシス幅(%)
RY2 ヒステリシス幅(%)
RY3 ヒステリシス幅(%)
RY4 ヒステリシス幅(%)
RY1 リレー動作モード
RY2 リレー動作モード
RY3 リレー動作モード
RY4 リレー動作モード
RY1 起動遅延時間(秒)RY2 起動遅延時間(秒)RY3 起動遅延時間(秒)RY4 起動遅延時間(秒)RY1 励磁遅延時間(秒)RY2 励磁遅延時間(秒)RY3 励磁遅延時間(秒)RY4 励磁遅延時間(秒)RY1 非励磁遅延時間(秒)RY2 非励磁遅延時間(秒)RY3 非励磁遅延時間(秒)RY4 非励磁遅延時間(秒)表示点灯時間（分）
入力値表示モード
0：%表示
1：実量表示実量入力 0%の値
実量入力 100%の値
実量入力 小数点位置
0:XXXX
1:XXX.X
2:XX.XX
3:X.XXX
入力値非表示モード
0: 無効
1: 有効
入力値非表示設定値

ご指定範囲

0～30

ご指定例
75.0
50.0
25.0
0.0
2.0
2.0
2.0
2.0
L
L0H
5101520102030
40202030302

デフォルト出荷設定値
0.0
0.0
100.0
100.0
1.0
1.0
1.0
1.0HHLL111
10000000000、1000
2000

0
1000

0～30

10、10

1-10.0-5.0

0.0～105.0

0.5～10.0

H, L, 01～990～990～99-999～9999-999～9999-15.0～0.0

ご指定値

MQDDK-121019-2 Rev.2.50

Page: 17/17