ISO 9001
認証取得

ダクタイル鋳鉄管用補強金具〒105−0003 東京都港区西新橋3−9−5 TEL.（03）3435−8805 FAX.（03）3435−8825

https://www.cosmo-koki.co.jp/※製品の改良、品質向上などのため、製品の仕様 ･ 寸法など予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

22.05.KS

フランジブロックKTF3/KTF3Z

後付け施工で、設置箇所 ： フランジ部
漏水の可能性が低い箇所

水道管路のフランジ接合部は、耐震管路の基準である３DkNの離脱防止力を有していません。

非 耐 震 管 路をフランジブロックはフランジの開きを防止する金具で、既設フランジのボルトとボルトの隙間スペースに取り付け、離脱防止力を３DkNに向上させ、地震時の引張りや曲げによる漏水を未然に防ぐ効果があります。
製品取り付けイメージ

製品写真

災 害 に 強くす る 。
耐用年数を超過した水道は日本全国の水道の１割を超え、特許取得済スピーディな更新を可能にする製品とともに、既設管路のピンポイントの補強により管路の安全性を高める製品の開発が求められています。

※写真の固定金具は製品が分かるよう青で表示しています。

ダクタイル鋳鉄管用補強金具は、K・A・T形継手部や、フランジ部などの耐震管ではない管路適用管種・呼び径（非耐震管路）に後付けで施工するだけで、離脱防止力を強化する製品です。

※分かりやすくするために既設管の色を薄くしております

ダクタイル鋳鉄管フランジ接合部
呼び径75mm〜1000ｍｍ（7.5ｋフランジ仕様）
管路の弱点となる仕切弁やＴ字管等のフランジ部の耐震補強に使用します。
フランジボルト交換時の仮固定金具としても使用できます。
● 腐食したフランジボルトの強度を補うバックアップ金具としても使用できます。
●

地震時に抜出さない強靭な管路を構築することが可能です。

使用用途

●

※露出配管に呼び径600mm〜1000ｍｍを使用する場合には、脱落防止のため、専用の脱落防止バンドの設置をご検討ください。脱落防止バンドに関する詳細はお問合せください。

フランジ接合部の離脱防止力を３DkNに向上させることが可能です。
ボルトを締め付けるだけの簡単施工です。
● 管軸に対し垂直方向からボルトを締め付けるので狭隘スペースでも取り付けが可能です。
● フランジ押し付け面が平らなピースなので、既設フランジの塗装を傷つけません。
● 絶縁仕様のラインナップもご用意できます。
（KTF3Z）●●

特長

フランジプロテクター

HKF2

設置箇所 ： フランジ部
漏水している、あるいは漏水の可能性が高い箇所

既設管路のフランジ接合部は、不等沈下や地震などの外力の作用によってフランジ面が開き漏水事故につながる事例があります。
フランジプロテクターは、既設フランジ部の外周部を専用のパッキンと分割した補強リングで覆い、既設ボルトをシールパッキン付のボルトナットに交換して、特許取得済接合部を補強し開きによる漏水を防ぐ効果があります。
製品写真

適用管種
・呼び径

ダクタイル鋳鉄管フランジ接合部
呼び径75ｍｍ〜600ｍｍ（7.5ｋフランジ仕様）
50ｍｍ〜200ｍｍ（10ｋフランジ仕様）※呼び径700mm以上は鋼板製にて対応します。

目 次●

フランジブロック KTF3/KTF3Z

p. 03

耐震型既設管継手部補強金具 CHK

p. 07

フランジプロテクター HKF2

p. 03

耐震型二重防護金具鋳鉄管用 CMWD

p. 08

フランジ補強リングFHR

p. 04

既設管継手部補強金具T形管用 HKT/HKT2

p. 10

浅埋T字管用補強金具 HKF-SMT

p. 06

使用用途

●

●

管路の弱点となる仕切弁やT字管等のフランジ部の開きを未然に防止する予防保全を目的とした金具として使用できます。
フランジの開きによって漏水した場合の漏水補修金具として使用できます。
リング形状のコンパクトな形状なので、浄水場やポンプ場等の施設内配管のフランジ漏水の補修に使用できます。

フランジ接合部の離脱防止力を３DkNに向上します。
外周パッキンをコの字型金具で覆っているので、フランジが開いても外部漏水を防止できます。
● 専用のシールパッキン付ボルトナットにより、ボルト穴を伝わる漏水を防止できます。
● 適応呼び径より大きいサイズも対応可能です。
お問合わせください。
●

特2長

●3

フランジ補強リング

FHR

設置箇所 ： 補修弁フランジ部

立ち上がり配管に設置する補修弁のフランジ接合部は、各部材質及び寸法図

地震時の揺れやボルトの腐食等によりフランジ面が開き漏水事故につながる事例があります。
フランジ補強リングは、補修弁部等の小スペースに対応しています。

図は呼び径75ｍｍの場合

2314W

製品取り付けイメージ

製品写真

Ｄ5Z

Z

Ｚ−Ｚ
5

水道用補修弁1次側 ダクタイル鋳鉄管フランジ接合部
呼び径75mm〜100ｍｍ
K

適用管種・呼び径

使用用途

特長

管路の弱点となる補修弁部のフランジ部の開きを未然に防止する予防保全を目的とした金具として使用できます。

●

リング形状のコンパクトな形状です。

●

フランジ接合部の離脱防止力を３DkNに向上します。

●

補修弁等の小スペースに対応しています。

●

浅埋T字管にも取り付け可能です。

T●※塗装は、JWWA G 112 水道用エポキシ樹脂粉体塗装

各部寸法（mm）

呼び径D5W75211300

100238340

TK

六角ボルト・ナット（本体用）

六角ボルト・ナット（フランジ部用）

68

39 〜 54.5

2-M16×140

4-M16×70

各部材質番号

4

名称材

①

本体

FCD 450 -10②

六角ボルト・ナット（本体用）

SUS304③六角ボルト・ナット（フランジ部用）

SUS304④

芯出しゴム（呼び径75ｍｍのみ）

SBR

⑤

カバーゴム

ウレタン質

5

浅埋T字管用補強金具

耐震型既設管継手部補強金具

HKF-SMT

設置箇所 ： 浅埋用フランジ部

CHK

設置箇所 ： K・A形継手部

水道管路に設ける空気弁や消火栓の立ち上がり配管部のフランジ継手は、老朽化した管路の耐震管への更新が進んでいますが、非耐震管路は危険度の高い部分を地震時の揺れやボルトの腐食等により漏水する事例があります。

ピンポイントで補強することで災害時のリスクを軽減できると考えられます。

浅埋T字管用補強金具は、浅層埋設用T字管と短面間補修弁の一次側接合部と、空気弁あるいは耐震型既設管継手部補強金具は、既設のK・A形の継手部に取り付ける離脱防止金具で、消火栓の接合部をまとめて補強する金具で、立ち上がり配管部のフランジを全て補強することができます。

離脱防止力を3DkNに向上させ、地震時の抜出しを防止する効果があります。
製品写真

製品取り付けイメージ

製品写真

特許取得済

※写真の固定金具は製品が分かるよう青で表示しています。

適用管種
・呼び径
使用用途

ダクタイル鋳鉄管フランジ接合部 呼び径75ｍｍ
補修弁面間 100ｍｍ 150ｍｍ

適用管種
・呼び径

呼び径75mmの空気弁や消火栓の立ち上がり配管部の耐震補強に使用できます。
● フランジボルト交換時の仮固定金具としても使用できます。

●●

フランジ接合部の離脱防止力を３DkNに向上させることが可能です。
● 補修弁の両側フランジ接合部を補強できます。
● 弁室内での取り付けが可能です。
● 腐食したフランジボルトの強度を補うバックアップ用金具としても使用可能です。

使用用途

●

特長

K・A形継手部
呼び径75mm〜250ｍｍ●

切盛境界や軟弱地盤での管路補強に使用できます。

●

曲管などの異形管使用箇所のピンポイント補強に適しています。

●●

各部材質及び寸法図

既設重要管路の補強を目的とした予防保全型後付け補強金具としてご利用できます。

設計変更や移設工事などによる管路形状変更に伴う不平均力による抜け出し防止を目的とした離脱防止金具としてご利用できます。
他企業工事により既設管を露出する際の防護金具としてご利用できます。

既設K・A形継手部の離脱防止力を３DkNに向上させることが可能です。
離脱防止押輪装着部の継手にも取り付けできます。
● 継輪・異形管部にも取り付けできます。
● 曲げ配管部（許容曲げ角度）でも取り付けできます。
● 補強金具取り付け後も管路の屈曲性能を保持できます。
●●

呼び径75mm特257

長

実配管における組付け状態例
173空気弁
補修弁

360

φ211
ジ外径
フラン

各部材質及び寸法図
GX形浅層埋設形
フランジ付きT字管75mm×75mm

図は呼び径75ｍｍ〜100ｍｍの場合
3 24

各部材質

1２ｈ２D5Ａ※塗装は、
JWWA G 112 水道用エポキシ樹脂粉体塗装

B

本体

称

FCD450-10材

質②弓形爪

FCD450-10③

爪固定ゴム

SBR

④T頭ボルト・ナット

SUS403※塗装は、JWWA K 139 一液性エポキシ樹脂塗装

各部寸法

各部寸法

6名

①T頭ボルト・ナット

ｈ１Ｈ

Ｌ

１D3３

D2Ｖ−Ｖ部番（mm）

呼び径

補修弁面間 HLｈ1ｈ275

10018017719475150230227244

呼び径

各部材質

番号
①名

称

本体

材
FCD 450-10質（mm）
D2D3D5A

B

T 頭ボルト・ナット4 -Ｍ16×857593.0

101288370

178.0

100118.0

127324430

201.5

150169.0

178390494202.0②連結ボルト・ナット（平座金付） SUS304

200220.0229492488③

タイロッド・ナット（平座金付）

250

271.6

281524553

SUS403258.0

4 -Ｍ20×90
6-Ｍ20×90
8-Ｍ20×907

耐震型二重防護金具鋳鉄管用

CMWD

設置箇所 ： K・A形継手部

老朽化した管路の耐震管への更新が進んでいますが、非耐震管路は危険度の高い部分をピンポイントで補強することで災害時のリスクを軽減できると考えられます。
耐震型二重防護金具鋳鉄管用は、呼び径300mm以上の既設管K・A形の継手部に特許取得済

各部材質及び寸法図
図は呼び径400ｍｍの場合取り付ける離脱防止金具で、離脱防止力を3DkNまで向上させ、
1

地震時の抜出しを防止する効果があります。

B1B327D2D5

製品取り付けイメージ

製品写真

D56D3（A1）

5 34（A2）※写真の耐震型二重防護金具鋳鉄管用CMWDは製品が分かるように灰色で表示しています。
※塗装は、JWWA K139 一液性エポキシ樹脂塗装

適用管種・呼び径
K・A形

呼び径300mm〜1100ｍｍ

各部寸法（mm）

呼び径

D2D3D5A1A2B1B3300

322.8

326.8

578574594

95148350

374.0

378.0

636637650

97150

400

425.6

429.6

696717708103179

K・A形の既設重要管路の補強を目的とした予防保全型後付け補強金具としてご利用できます。

450476.8

480.8752766764106180500

528.0532.0

809894826115178600630.8

634.8

964

1078

1010

116189●切盛境界や軟弱地盤での管路補強に使用できます。

700

733.0

738.0

1088

1084

1072

128

205

●

曲管などの異形管使用箇所のピンポイント補強に適しています。

800

836.0

841.0

1176

1262

1230

135

203

900

939.0

944.0

1303

1390

1338

142

234

1000

1041.01047.0

1414

1494

1496

1100

1144.01150.0

1517

1588

1613

使用用途
●

●

●

設計変更や移設工事などによる管路形状変更に伴う不平均力による抜出し防止を目的とした離脱防止金具としてご利用できます。

157

230
240

⑥六角ボルト
10-M20× 85⑦T 頭ボルト
6-M24×120
8-M24×120
6-M24×120

12-M20× 85

8-M24×120

12-M24×100 ※8-M30×140 ※12-M30×125 ※10-M30×140 ※10-M30×125 ※10-M30×140 ※12-M30×140 ※

他企業工事により既設管を露出する際の防護金具としてご利用できます。
各部材質

特部番

名①A金具

称
FCD 450 -10材

質

②B金具

FCD 450 -10

既設K形継手部の離脱防止力を３DkNに向上することが可能です。

③弓形爪

FCD 450 -10●

離脱防止押輪装着部の継手にも取り付けできます。

④押しボルトFCD 420 -10 または SUS304

爪固定ゴム

SBR

●

継輪・異形管部にも取り付けできます。

⑤⑥六角ボルト・ナット※ SUS304又はSCM435●

曲げ配管部（許容曲げ角度）でも取り付けできます。

⑦T頭ボルト・ナット※ SUS403又はSCM435

●

●

8長

防護金具取り付け後も管路の屈曲性能を保持できます。

※呼び径600mm〜1100mmの場合、表の六角ボルトは＜六角ボルト 取付用＞、T頭ボルトは＜六角ボルト 連結用＞を指します。

9既設管継手部補強金具T形管用

HKT/HKT2

設置箇所 ： T形継手部

老朽化した管路の耐震管への更新が進んでいますが、各部材質及び寸法図

非耐震管路は危険度の高い部分をピンポイントで補強することで災害時のリスクを軽減できると考えられます。
呼び径75mm 〜200mm

既設管継手部補強金具T形管用は、既設のT形の継手部に取り付ける離脱防止金具で、離脱防止力を向上させ、地震時の抜出しを防止する効果があります。

A43 21C
5D3D2製 品 写 真︵HKT2︶B

呼び径250mm
3 2A

異形管挿し口にある接合用の突起部に干渉する場合は削ってから取付けてください。

5435DD（F）

C

適用管種・呼び径
ダクタイル鋳鉄管Ｔ形継手部

1D2製 品 写 真︵HKT︶D

呼び径75mm〜150mm(HKT)
呼び径200mm〜250mm(HKT2)
B使用用途
●

●
●

●

T形の既設重要管路の補強を目的とした予防保全型後付け補強金具として使用します。
切盛境界や軟弱地盤での管路補強に使用できます。

各部寸法

設計変更や移設工事などによる管路形状変更に伴う不平均力による抜出し防止を目的とした離脱防止金具として使用できます。

呼び径

他企業工事により既設管を露出する際の防護金具として使用できます。

特10※塗装は、JWWA K139 一液性エポキシ樹脂塗装（mm）
D2D3D5A

既設T形継手部の離脱防止力を３DkNに向上できます。

●

曲げ配管部（許容曲げ角度）でも取り付けできます。

●

補強金具取り付け後も管路の屈曲性能を保持できます。

C7593.0

99.0

1722399824100

118.0

124.0

204288

109

26150

169.0

175.0

26034811930200220.0

229.0326436151

37250

271.6275.6

38049216242（F）④T頭ボルト・ナット⑤押しボルト4-M16× 85―

4-M20× 90―

6-M20× 90424

4-M20× 90

８-M20×40※許容曲げ角度は管の仕様と同等です。

長●B

各部材質部番

名①

本体称

FCD 450 -10材

②弓形爪

FCD 450 -10③爪固定ゴムSBR④T頭ボルト・ナット

SUS304⑤押しボルトFCD420 -10

質11