T 6611-2
Bedien- und Automationseinheit TROVIS 6611-2
Automationssystem TROVIS 6600

Anwendung
Frei programmierbare Bedien- und Automationseinheit zum Betrieb und zur Verwaltung von bis zu 32 I/O-Modulen

Merkmale
Mengengerüst
Module–32x I/O-Modul (TROVIS 6620, 6625, 6630 oder 6640)
pro TROVIS 6611-2–

32x TROVIS 6611-2 pro Applikation (GrafPro)

Aufbau und Wirkungsweise
TROVIS 6611-2 ist eine frei programmierbare Bedien- undAutomationseinheit für den autarken Betrieb und die Verwaltung von 32 I/O-Modulen (bis zu 640 physikalischen Datenpunkten) für den Tafeleinbau. Die Darstellung und Visualisierung erfolgt über ein integriertes Farb-Touch-Display. Zum Erstellen eigener Applikationen wird die SAMSON-Software„Grafische Projektierung“ benötigt.
Bedienung
Das Touch-Display ist das zentrale Bedienelement. Über dieMenütaste
am oberen rechten Rand können verschiedeneEbenen aufgerufen werden.
Auf der Geräterückseite befinden sich Reset- und User-Taster(vgl. Bild 3).

USB-Schnittstelle
Bild 2: Bedienung · Frontseite TROVIS 6611-2

Display
Bild 1: Bedien- und Automationseinheit TROVIS 6611-2

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT · Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 4009-0 · Telefax: +49 69 4009-1507
E-Mail: samson@samsongroup.com · Internet: www.samsongroup.com

Ausgabe Dezember 2022

Legende zu Bild 3

1

1

Jumper für RS-485-Konfiguration

2

Reset-Taster für Neustart3

User-Taster2
3

Bild 3: Bedienung · Rückseite TROVIS 6611-2

Elektrischer Anschluss

213

4

5

Bild 4: Elektrischer Anschluss

Legende zu Bild 41

Versorgungsspannung (verpolungssicher)

2I/O-Bus (physikalische Eingänge an Ein-/Ausgangsmodulen)

3Modbus (RS-485 2W)

4USB

5Ethernet

2T 6611-2

Technische Daten
Elektrischer Anschluss
Versorgungsspannung

24 V AC und DC

Leistungsaufnahme

8 VA/WAnschluss

2-Pin-Steck- und Schraubklemme (orange)

Aderquerschnitt

bis 1,5 mm²Zulässige Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur

0 bis 55 °C

Temperatur bei Transport und Lagerung –20 bis +70 °C
Relative Luftfeuchte

5 bis 95 %, keine Betauung

Elektromagnetische Verträglichkeit
Störaussendungnach EN 61000-6-3

Störfestigkeitnach EN 61000-6-2

Gerätesicherheit
Schutzklasse

II nach DIN EN 61140

Überspannungskategorie

II nach DIN EN 60664-1

Verschmutzungsgrad

2 nach DIN EN 60664-1

Schutzart

IP 41 nach EN 60529 (mit Tafeleinbaudichtung)Konformität
Display
Eckdaten

3,5” QVGA, resistiver Touch

Auflösung

320 x 240 Pixel

Schnittstellen
Serielle Schnittstellen

1x RS-485 (3-Pin-Steck- und Schraubklemme) für z. B. Modbus-RTU
1x RS-485 I/O-Bus (3-Pin-Steck- und Schraubklemme) für z. B. TROVIS 6620-1

Ethernet

1x RJ-45 10/100 Mbit

USB

2x USB 2.0 A, (FAT32)

Sonstiges
Unterstützte Protokolle

Modbus-RTU, Modbus-TCP, BACnet IP (AMEV- Profile AS-A, AS-B), OPC-UA, MQTTGewicht

ca. 0,4 kg

Maße

Tafelausschnitt: 138 x 92
Einbautiefe: ≥80

Bild 5: Maße in mm

T 6611-2

3

Zubehör
Klemmen- und Einbauset (im Lieferumfang enthalten)

Best.-Nr. 1402-1561

I/O-Modul TROVIS 6620-1

Var.-ID: 4829008

I-Modul TROVIS 6625 1)

Var.-ID: 2649861

AO-Modul TROVIS 6630

Var.-ID: 3714719

AI-Modul TROVIS 6640

Var.-ID: 3714720

Raumleitgerät abhängig von Applikation

auf Anfrage

Grafische Projektierung TROVIS 6690 (Demo)

Var.-ID: 3004922

Grafische Projektierung TROVIS 6690 (1 AS-Version)

Var.-ID: 3004921

Grafische Projektierung TROVIS 6690 (3 AS-Version)

Var.-ID: 3004920

Grafische Projektierung TROVIS 6690 (Vollversion)

Var.-ID: 2039168

nur bei Versorgungsspannung 24 V AC1)

Bestelltext

Zugehörige Einbau- und Bedienungsanleitung–Bedien- und Automationseinheit TROVIS 6611-2

Technische Änderungen vorbehalten.

u EB 6611-2

T 6611-2

2024-04-04 · German/DeutschBedien- und Automationseinheit TROVIS 6611-2