資料１－３
現地調査内容（案）：車中からの確認
エリア

現地調査項目
海水ポンプ予備モータ

審議の論点のうち重点確認項目 他(自主対応設備)

重油タンク

電源の信頼性

軽油タンク

ｼﾋﾞｱｱｸｼﾃﾞﾝﾄ対策①炉心損傷防止対策等

屋外
ミニローリー車
標高84ｍ

電源の信頼性

ゼオライト

ｼﾋﾞｱｱｸｼﾃﾞﾝﾄ対策③放射性物質拡散抑制対策

構内樹木(森林火災関係)

自然現象に対する考慮(森林火災)

斜面確認

耐震性能

各種ポンプ車ｼﾋﾞｱｱｸｼﾃﾞﾝﾄ対策①炉心損傷防止対策等

大型放水砲

ｼﾋﾞｱｱｸｼﾃﾞﾝﾄ対策③放射性物質拡散抑制
対策

代替炉心注入配管接続口
屋外
標高32ｍ

ｼﾋﾞｱｱｸｼﾃﾞﾝﾄ対策①炉心損傷防止対策

空冷式非常用発電装置

電源の信頼性

電源車(300kVA､75kVA)

電源の信頼性

亀浦配電線
３号南側斜面確認(自主対応設備)
耐震性能

設備概要

等

非常用ディーゼル発電機などの安全系機器に冷却用海水を供給するための海水ポンプの予備品。（３号用：１台）【電源要求機能】
非常用ディーゼル発電機、緊急時対策所非常用発電機への燃料補給用タンク。
【重大事故対処設備】
各ポンプ車への燃料補給用タンク。
【電源要求機能】
非常用ディーゼル発電機、緊急時対策所非常用発電機への燃料補給用。
【放射性物質拡散抑制設備】
海洋への放射性物質の拡散を抑制する。
【外部からの衝撃による損傷の防止】
森林火災評価による火線強度の強い箇所、追加伐採する箇所。
【地震の波及的影響（アクセスルート周辺斜面）】
パノラマ館南東側斜面。
【重大事故対処設備】
中型ポンプ車･･･原子炉および使用済燃料ピットへの海水注水、原子炉格納容器再循環ユニットへの海水供給(過圧破損防止)。
加圧ポンプ車･･･中型ポンプ車と連結し、原子炉低圧時の冷却に使用。
大型ポンプ車･･･放水砲と連結し、原子炉格納容器、使用済燃料ピットに放水、放射性物質の拡散抑制を図る。
【重大事故対処設備】
大型ポンプ車と連結し、原子炉格納容器、使用済燃料ピットに放水、放射性物質の拡散抑制を図る。
【重大事故対処設備】
ポンプ車から接続し、建屋外部から炉心に注入できる接続口。
【電源要求機能】
外部電源および非常用ディーゼル発電機機
能喪失時の常設非常用発電装置。
（1825kVA電源車×２台）【電源要求機能】
300kVA･･･全交流電源喪失時の可搬型電源。
75kVA･･･全交流電源喪失時の可搬型直流電源。
電源の多様化を図るため亀浦変電所から配電線（66kV）を敷設。
【地震の波及的影響（アクセスルート周辺斜面）】
３号南側斜面。

エリア

現地調査項目

審議の論点のうち重点確認項目 他

設備概要

等

【既設】
・海水ポンプ【耐津波機能】･耐津波性能・堰･･･海水ポンプの取水機能を保持する
海水ピットエリア(自主対応設備)
ため、引き津波時に｢閉｣動作するフラップ(海水ポンプ、堰、水位計･自然現象に対する考慮 ゲート付き堰を設置。（写真にて説明）など)
屋外(竜巻)
・海水ピット水位計･･･海水ピット内
標高10ｍ
T.P.+5.0ｍに設置。
【外部からの衝撃による損傷の防止】
・マンホールなどの飛散防止対策。
可搬設備保管場所(分散配【重大事故対処設備】･ｼﾋﾞｱｱｸｼﾃﾞﾝﾄ対策
置)
中型ポンプ車、加圧ポンプ車①炉心損傷防止対策等
・各種ポンプ【電源要求機能】･電源の信頼性・電源車(300kVA､75kVA)
300kVA電源車、75kVA電源車【重大事故対処設備】
重大事故時には原子炉格納容器再循環ユニット空調ダクトが水没することを想定
原子炉格納容器
ｼﾋﾞｱｱｸｼﾃﾞﾝﾄ対策
し、上方にダクト開放機構を設置、更にユ再循環ユニット②原子炉格納容器破損
ニット冷却コイルに海水も通水可能とする(ダクト開放機構)
防止対策
ことで、原子炉格納容器内の水蒸気を凝縮させ、自然対流による循環冷却で圧力を抑制する。
【重大事故対処設備】
原子炉
ｼﾋﾞｱｱｸｼﾃﾞﾝﾄ対策
事故時、格納容器内で発生した水素が触媒
格納容器
静的触媒式水素再結合装置②原子炉格納容器破損
プレート表面で空気中の酸素と反応して水内蒸気に変換され水素濃度を低減する。(駆防止対策
動源不要)
静的触媒式水素再結合装置のバックアップとして自主設置したもので、事故時の原子炉格納容器内での水素発生時に、電気式水素燃焼装置により強制的に水素を燃焼さイグナイタ(自主対応設備)
せ、水素濃度を低減する。
(ヒータにより水素温度を上昇、水素と酸素の結合を促進させる)

使用済燃料ピット周り･ｼﾋﾞｱｱｸｼﾃﾞﾝﾄ対策(小型放水砲､計器､ｸﾚｰﾝ他) ･耐震性能

代替原子炉格納容器スプレ ｼﾋﾞｱｱｸｼﾃﾞﾝﾄ対策
イポンプ①炉心損傷防止対策等

管理区域 窒素ボンベ(加圧器逃がし弁用)

ｼﾋﾞｱｱｸｼﾃﾞﾝﾄ対策①炉心損傷防止対策【重大事故対処設備】
・小型放水砲･･･使用済燃料ピット水位が異常に低下した場合、中型ポンプ車で汲み上げた海水を小型放水砲からスプレイし、燃料の著しい損傷を緩和する。
・水位計･･･使用済燃料ピット内燃料の冠水状態を監視できるよう、燃料上端近傍までを計測範囲とする水位計を設置。
【地震の波及的影響（基準地震動による使用済燃料への影響評価）】
・使用済燃料ピットクレーン【重大事故対処設備】
原子炉格納容器スプレイポンプ機能喪失時に、原子炉への注水、原子炉格納容器スプレイ、原子炉格納容器下部に落下したデブリへの注水を行うために設置。
【重大事故対処設備】
加圧器逃がし弁作動用空気が喪失した時の代替となる窒素ボンベを設置。
加圧器逃がし弁は、事故時、一次冷却材系統の圧力が上昇した場合に、加圧器の蒸気を逃がすことで減圧するための圧力制御弁。

エリア

現地調査項目

審議の論点のうち重点確認項目 他

設備概要

等

【溢水による損傷防止】
浸水防止堰･･･高圧注入ポンプ室内における溢水から補助油ポンプを保護するため、補助油ポンプ周りに堰を設置。
高圧注入ポンプ･内部溢水に対する考慮【重大事故対処設備】(浸水防止堰､冷却用海水放 ･ｼﾋﾞｱｱｸｼﾃﾞﾝﾄ対策
高圧注入ポンプ冷却用海水放出配管出配管)①炉心損傷防止対策･･･事故時に、高圧注入ポンプの冷却水(原子炉補機冷却水)が喪失した場合でもポンプの運転が継続できるよう、冷却水として海水を供給できるよう配管を設置。
原子炉格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
自己冷却配管

(自主対応設備)

蒸気発生器代替注水ポンプ(自主対応設備)

中央制御室(放射線監視装置､ﾏｽｸ､ﾌﾛｱ
ｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ､津波監視設備)･ｼﾋﾞｱｱｸｼﾃﾞﾝﾄ対策･火災に対する考慮･耐津波性能

管理区域
外
(建屋内)
タービン動補助給水ポンプ

その他

(既設)

事故時に、原子炉格納容器スプレイポンプの冷却水(原子炉補機冷却水)が喪失した場
合でもポンプの運転が継続できるよう、ポンプ吐出配管から冷却水を供給できるよう自己冷却配管を設置。
蒸気発生器への給水は、既設のタービン動補助給水ポンプ(1台)と電動補助給水ポンプ(2台)があるが、代替注水機能の強化を図るため、同等の機能を有するポンプを設置。
【原子炉制御室等】
放射線監視装置、通信設備、マスクなど【火災による損傷の防止】
フロアケーブルダクト消火設備･･･火災による損傷拡大防止の観点から、ハロン自動消火設備を設置。
【耐津波機能】
津波監視設備･･･原子炉建屋屋上に設置した海面監視カメラの映像により中央制御室にて津波監視が可能。

タービン動補助給水ポンプ【電源要求機能】
全交流電源喪失事故時に、直流電源につい蓄電池室電源の信頼性て、負荷切り離しを行わずに８時間、その後必要な負荷以外を切り離して１６時間電源供給が可能な蓄電池設備。
【耐津波機能】
津波に対する信頼性向上の観点から、原子水密扉
耐津波性能
炉建屋海側の扉、貫通部に対し、T.P+14.2ｍまでの浸水対策を実施。
【緊急時対策所】
緊急時対策所･ｼﾋﾞｱｱｸｼﾃﾞﾝﾄ対策
各種通信設備、換気空調設備、非常用予備(通信設備､換気空調設備､④指揮所等の支援機能
発電装置、可搬型代替モニタ
非常用電源､可搬型代替ﾓﾆの確保【耐震機能】
ﾀ)
･耐震性能
免震構造
緊急時対応訓練設備(配管接続訓練、ケー訓練設備(ｺﾁﾜｷﾎｰﾙ)－
ブル接続訓練 など)