食品・飲料・製油・醸造
製薬・ファインケミカル用

AM-1000-SR
サニタリー用金属管面積流量計
概要

AM-1000-SR は、サニタリー仕様に適した金属管面積流量計です。
IDF 規格のサニタリークランプやユニオン継手の接続で容易に配管への着脱が可能です。
また、接液部は全てバフ仕上げを施しています。

特長❏ 指示計・発信器部も簡単に取り外し可能❏ ストレート構造で洗浄が容易❏ 大流量まで対応（最大 70 m3/h）❏ 現場指示・空気圧発信・電流発信・積算機能・警報発信❏ 食品・飲料・製油・醸造・製薬・ファインケミカルなどに最適（水・塩水・ジュースなど液体食品、または原料全般）

標準仕様
形式と機能

： AM-1401-SR 現場指示			 AM-1311-SR 現場指示 + 空気圧発信			 AM-1521-SR 現場指示 + 電流発信			 AM-1691-SR 現場指示 + 現場積算				+ パルス出力			 AM-1741-SR

現場指示 + 警報発信

外形寸法と口径別流量

製作口径
メーターサイズ： 20 〜 100

サニタリー接続口径 ： 1S, 1.5S, 2S, 2.5S, 3S, 3.5S, 4S
接続： IDF 規格サニタリークランプまたはユニオン			 継手流れ方向： 下→上

流量範囲
（水換算）

： 最小 0.01 〜 0.1m3/h			 最大 7 〜 70m3/h
流体圧力： 最高 0.68MPa

流体温度： 最高 150℃			 流体温度は、一般的なデータであり、ご使			 用条件や環境によって変わることがありま			 す。
指示精度（現場指示）： ±1.5％ F.S.

材質構成
テーパ管

： SUS304（SUS316,SUS316L）

			 内外面
本体			 内外面
フロート

＃ 320 〜＃ 400

バフ仕上げ＊：SUS304（SUS316,SUS316L）＃ 320 〜＃ 400

バフ仕上げ＊：SUS304（SUS316,SUS316L）

			 表面＃ 320 〜＃ 400

バフ仕上げ＊

接続口径BL(mm)＊1 (mm)201S550

251S, 1.5S

550

401.5S, 2S

550

2S, 2.5S

口径（メータサイズ）

ガスケット： NBR（弗素ゴム，シリコンゴム，PTFE）

50

クランプ

： SCS13流量（水）（m3/h）＊2流量（水1.0/1.0mPa・s）の場合のみ（m3/h）

89

0.1～1.6

0.1～1.6

92

4.0

4.1

99

7.1

10550

105

15.0

20

＊365

2.5S, 3S

600

113

27.530

本体材質の JIS 材は製作都合により ASTM 材を使用する場合があり

80

3S, 3.5S

600

120

40.540.5ます。

100

4S, 4.5S

600

132

70.070.0＊オプションで電解研磨処理も承ります。

＊1 L寸法はクランプ・ユニオンとも共通です。
1）＊2 水2）（密度1.0g/cm3，粘度1.0mPa・s）以外の流体を測定するときは換算が必要です。詳細はお問い合わせください。
＊3 流体が水3）（密度1.0g/cm3，粘度1.0mPa・s）
で15m3/hを超える場合はL寸法が＋50mm長くなります。

TG-F2491-J00
初版 2024 06 K

AM-1000-SR サニタリー用金属管面積流量計

発信器仕様と指示計・発信部外形寸法● AM-1401-SR

180（現場指示計）76

6083163223● AM-1311-SR

出力信号： 20 〜 100kPa（アウトプットゲージ付）

空気消費量： 14L ／ min（nor）

空気接続： Rc1/4		（NPT1/4 も承ります。ご相談ください。
）
発信精度： 土 1.0％ F.S.（流量目盛に対して）

発信器構造： 防塵・防滴構造（IP54 相当）

周囲温度： − 20 〜 80℃

26.5

供給空気圧力 ： 0.14 土 0.01MPa

180（現場指示＋空気圧発信）7683（149）

2-Rc1/4
60163（233）		 必要に応じて断熱措置等を講じてください。
： エアーセット（ご指定時）

Rc1/4（IN）

26.5

MAX. 266
180

付属品7683（149）

60163（172）

Rc1/4（OUT）● AM-1521-SR（現場指示＋電流発信）
電源電圧： 防水密閉形および耐圧防爆形		 DC12 〜 30V
出力●端子配線，結線： DC4 〜 20mA

許容負荷抵抗： 防水密閉形および耐圧防爆形		 Max.600Ω（DC24V のとき）
配線接続口 ： 防水密閉形		 2-G1/2（または 2-NPT1/2）		 耐圧防爆形		 2-G1/2（または 2-NPT1/2）
オプション ： 耐圧パッキンケーブルグランド		［TIIS 耐圧防爆適合ケーブル径 φ8 〜 12（標準2-G1/2（閉止用プラグ1個付属）20		 φ10 〜 12）］		 耐 圧 防 爆 形 で ケ ー ブ ル 配 線 工 事 を 行 う 場 合 オ プ： 土 1.0％ F.S.（流量目盛に対して）
AM-1521-SR		 耐圧防爆形 , ExdIICT4EP-AM-1521-SR

周囲温度− 30 〜 70℃： 防水密封形				 耐圧防爆形

ExdIICT4− 20 〜 55℃		 必要に応じて断熱措置等を講じてください。

2TOKYO KEISO CO., LTD.

180

発信精度

発信器構造 ： 防水密閉形 , IP54 相当

15		 ションの耐圧パッキンケーブルグランド（島田電機		 製 SXC-16B）を必ずご使用ください。

57
77684

60

163（88）311

TG-F2491-J00

AM-1000-SR サニタリー用金属管面積流量計● AM-1691-SR（現場指示＋現場積算＋パルス出力）
現場積算： 6 桁（リセットボタン付き）

カウント数： 50 〜 2000c/h●端子配置

積算パルス発信 ： オープンコレクタ出力，		 パルス幅 100ms 定格 DC35V，50mA

端子 No.		（電源回路と出力回路は，絶縁）
積算精度： ±2.0%F.S.（流量目盛に対して）

電： AC 100V，50/60Hz

源

AC 電源

パルス COM.
出力
オープンコレクタ
出力		（耐圧防爆構造形を除き特注にて AC 110V，50/		 60Hz も承ります。		 他電圧については，外部取付用トランス付属とな		 ります。
）
配線接続口

：G1/2 （他規格も承ります。
）		 電線管接続方式		［耐圧パッキン式ケーブルグランドつきも承ります。		 TIIS 耐圧防爆適合ケーブル径 φ7 〜 12（標準218180：5VA（最大）94

G1/2消費電力		 φ11 〜 12）］）発信器構造：防水密閉形		 耐圧防爆形
周囲温度

IP54 相当 AM-1691-SR
d2G4：防塵・防滴形		

76

7EP-AM-1691-SR

6083− 20 〜 80℃

90163313		 耐圧防爆構造形 − 10 〜 60℃		 必要に応じて断熱措置等を講じてください。
●端子配置● AM-1741-SR（現場指示＋警報発信）
警報点数：上限警報 1 点または		 下限警報 1 点または		 上下限警報各 1 点
接点構成：マイクロスイッチ，SPDT

接点容量：AC 125/250V, 5A（抵抗負荷）

AM-1741-SR および IS-AM-1741-SR
端子 No.		 特注で DC30V/0.1A 用も承ります。

上限警報出力		 ご相談下さい。
設定精度：土 1.5%F.S.（流量目盛に対して）		 注）スイッチ稼動時における警報設定値以外の流			接断差量指示は精度を外れる場合があります。

：20%F.S. 以内（流量目盛に対して）		（耐圧防爆タイプは土 30％ F.S. 以内）
配線接続口

下限警報出力：G1/2（他規格も承ります。
）

注）上限（下限）のみの一点警報の場合は4，5，6（1，2，3）端子は未使用となります。

EP-AM-1741-SR

AM-1741-SRG1/2		 電線管接続方式		 TIIS 耐圧防爆適合ケーブル径 φ7 〜 12（標準		 φ11 〜 12）］）発信器構造237		［耐圧パッキン式ケーブルグランドつきも承ります。

：防塵・防滴形 IP54 相当 AM-1741-SR		 耐圧防爆形

d2G4 EP-AM-1741-SR		 本質安全防爆

Exia IICT6				IS-AM-1741-SR ＊		 ＊安全保持器（IDEC 製 EB3C）付となります。非76		83

周囲温度

危険場所に設置して使用してください。

：防塵・防滴形− 25 〜 80℃		 耐圧防爆形および本質安全防爆形				

− 10 〜 60℃

60163223EP-AM-1741-SR

G1/225180		 必要に応じて断熱措置等を講じてください。

7683TG-F2491-J00

6083163306

TOKYO KEISO CO., LTD.

3

AM-1000-SR サニタリー用金属管面積流量計

4TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-F2491-J00