2005/3

À 保存と利用
ARCHIVES

国立公文書館書庫環境調査−調査報告書−財団法人 元興寺文化財研究所
平成12年度に行った国立公文書館本館所蔵の公文書等の保存状況調査において、資料の変褐色、粉塵の堆積、微生物の発生痕などの劣化症状が確認された。
この紙資料の劣化の原因となりうる汚染物質の有無を確認し、現状を把握することにより、今後の保存環境改善を図ることを目的として、書庫環境調査を行った。１ ２¿ 平成15年度調査
１．調査内容及び時期
平成15年度においては、３回の調査を行い、書庫内及び外気の温湿度の測定、書庫内に浮遊している粉塵の量、建築材などから流出している酸・アルカリ性物質の濃度、大気に含まれる汚染物質の流入の濃度などの化学系物質関係と資料に発生しているカビ類の同定・空中浮遊菌の有無、害虫の有無などの生物関係について行った。
また、学識経験者４名からなる検討委員会を設け、調査結果の分析等を行った。
表１ 調査内容及び調査時期
第１回調査
第２回調査
第３回調査
（現状把握）（暑い時期）（寒い時期）
６／11〜８／26 ８／26〜10／９ ６／11〜８／26 10／9〜11／21
調 温湿度調査
査 化学系調査
６／12
８／27
６／12
実
８／28〜９／８
11／11〜11／27
昆虫類
施 生物系調査
６／11〜６／25
日
８／28〜９／７ 11／11〜11／21
昆虫類
温湿度調査
地下１階〜４階書庫
化学系調査
屋上（外気）
調
地下１階〜４階書庫
地下１階〜
査
地下１階マイクロ撮影室
箇
４階書庫
１階エントランスホール
所 生物系調査
２階閲覧室、閲覧休憩室、目録作成室
２階エレベーターホール
調査内容等

72

アーカイブズ19

２．調査方法¸ 温湿度調査
データーロガーを用い、書庫内及び外気の温湿度を測定。
¹ 化学系調査
A 粉塵
各階にポイントを決めて粉塵計を設置し、書庫内に浮遊している10μm以下の粉塵の量を測る。
B 汚染物質（臭化メチル、ギ酸、酢酸、アルデヒド類等）捕集液を入れた吸収ビンをミニポンプにセットしたものをガスメータ
ーに接続し、定量限度値を得られる速度で一定時間吸引し、大気中の汚染物質を捕集液に吸収し、建築材などから流出している酸・アルカリ性物質の濃度、くん蒸により発生する有害物質の残留濃度を測る。

表２ 主な調査項目及び分析方法
調査項目

採取方法

採取量

粉じん濃度
石英繊維ろ紙：（粒径10μm以下） ハイボリウムエアサンプラ（500L/分）

30m3

分析方法
質量濃度
測定法

二酸化炭素

検知管用ガス採取器

メチルメルカプタン

真空瓶捕集

1L

GC/FPD法

臭化メチル

液体捕集法：KOH/エタノール溶液（2L/分）

120L

吸光光度分析法

アニオン（NO ）インピンジャー捕集：純粋（2L/分）

120L

IC法

ギ酸

インピンジャー捕集：純粋（2L/分）

80L

IC法

酢酸

インピンジャー捕集：純粋（2L/分）

80L

IC法

ホルムアルデヒド

DNPH捕集管（0.3L/分）

12L

HPLC法

アセトアルデヒド

DNPH捕集管（0.3L/分）

12L

HPLC法

窒素酸化物NOx）（NO，NO2，バッグ捕集

10L

窒素酸化物
計測器
（化学発光法）

―
3

検知管法

窒素酸化物
トリエタノールアミン法NOx）（NO，NO2，IC法

硫黄酸化物（SO2 ） トリエタノールアミン法

IC法※IC：イオン・クロマトグラフィ※FDP：炎光光度検出器※GC：ガス・クロマトグラフィ※HPLC：高速液体クロマトグラフィ
73

2005/374

粉塵採取

二酸化炭素測定

メチルメルカプタン採取

臭化メチル採取

有機酸・アニオン・カチオン採取

アルデヒド類採取

窒素酸化物自動測定器

窒素酸化物バック捕集

アーカイブズ19º 生物系調査
A 昆虫類
昆虫類を捕獲する調査トラップを館内に任意に設置し、捕獲数調査及び同定を行う。
ａ．歩行昆虫調査トラップ（シートトラップ）
ｂ．飛翔昆虫調査トラップ（ライトトラップ）
ｃ．フェロモン誘引トラップ（フェロモントラップ）
B 真菌類
館内の任意の場所から真菌類をスタンプ及び機器類を使用して採取し、これを特定培地にて培養させ、その結果から生息状況を判断する。
ａ．拭き取り調査：スタンプにより付着菌を採取。
ｂ．浮遊菌調査：エアーサンプラーにより浮遊している菌を捕獲。
ｃ．落下菌調査：落下してくる菌を採取。

シートトラップ

フェロモントラップ

フェロモントラップ

フェロモントラップ

フェロモントラップ

ライトトラップ

75

2005/3

浮遊菌調査

落下菌調査

拭き取り調査微生物調査サンプリング用品

３．国立公文書館の立地及び書庫の構造○ 国立公文書館は昭和46年建築、建物は当初地上４階地下２階の鉄筋コンクリート造り。
○ 北側には至近距離に首都高速道路があり、南側は広い道路に面し、その向こうに皇居の濠がある。
○

地下水位が高く地下4階では水が湧くため、ポンプで皇居の濠に流している。
○ 公園地区であるため比較的緑が多く、虫の侵入が考えられる。
○

地下に書庫があり、地下1階の貴重書庫は３室に、地下２階〜４階の一般書庫はＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅの５室に分かれている。

４．調査結果(1)

温湿度調査○ 地下１階にある貴重書庫の温湿度はともに設定値（温度20℃、湿度50％）より高めで、かつ、１日の温湿度変化が他の書庫に比べて大きかったが、76アーカイブズ19

引き出し内の温湿度は安定していた。
○ 地下２階、３階、４階の書庫の温度はほぼ設定値（22℃）通りであったが、湿度は下層階ほど設定値（55％RH）より高かった。
(2) 化学系調査○

浮遊粉塵：10μm以下の浮遊粉塵濃度は0.05〜0.07mg/m3で、ビル管理法（延べ床面積が3000m2以上の事務所ビル等）の基準値（0.15 mg/m3以下）以下であった。
○ 二酸化炭素（CO２）：500〜650ppmで、ビル管理法及び建築物環境衛生基準で定める1000ppm以下であった。
○

アンモニア：地下１階、２階は2〜4ppb、地下３階、４階は２〜８ppb

で、佐野千絵氏（独立行政法人文化財研究所東京文化財研究所）の基準値・推奨濃度（（参考１）参照）の30ppb以下であった。
○ ホルムアルデヒド：第１回調査では、すべての調査箇所が21〜26ppbであった。第２回調査では、地下1階は30〜39ppb、地下３階B室は54ppb、地下３階E室は64ppbで推奨濃度以上、基準値以下だった。第３回調査では、地下１階は６〜12ppb、地下３階A室は51ppbで推奨濃度以上、基準値以下であった。佐野氏の基準値は80ppb、推奨濃度は40ppb以下である。
○アセトアルデヒド：第１回調査では地下３階D室が150ppbで基準値以上、地下３階A室は49ppbで推奨濃度以上であった。第２回調査では地下１階３室が100ppbで基準値以上、第３回調査ではすべての調査箇所で30ppb以下であった。厚生労働省の室内濃度指針値は30ppb以下、佐野氏の基準値は80ppb、推奨濃度は40ppb以下である。
○ ギ酸：第１、２、３回調査とも推奨濃度以下であった。佐野氏の基準値は430μg/m3、推奨濃度は200μg/m3以下である。
○ 酢酸：第１回調査では地下１階（地下１階１室が160μg/m3､地下１階３室が140μg/m3）が推奨濃度であった。一方、地下２階、３階、４階は210〜270μg/m3で推奨濃度以上・基準値以下であった。第２回、第３回調査では、地下１階では第１回調査とほぼ同様の結果であったが、地下３階は濃度が上昇し基準値に近い濃度を示す箇所もみられた。佐野氏の基準値は430μg/m3、推奨濃度は200μg/m3以下である。
77

2005/3○ 窒素酸化物（NOX）：至近距離に首都高速道路があるため、窒素酸化物の濃度が高く、外気の濃度に連動する結果を示した。
º 生物系調査○ 書庫及び人の活動の多い箇所の床面隅に設置した歩行昆虫用のシートトラップでは、１階、２階、地下１階マイクロ撮影室でチャタテムシが検出された。
○飛翔昆虫用に設置したライトトラップでは、地下4階エレベータホールの湧水と汚水のマンホールを発生源としたチョウバエが検出された。
○ 埃のたまりやすい棚板や床面などから真菌類が検出された。

５．問題点及び対策¸ 温湿度調査○ 書庫の温湿度について、きめ細やかな設定を行う。
○ 閲覧室は書庫に近い環境であることが望ましいが、現在の空調機では閲覧室の温湿度調整をコントロールすることが困難であるため、閲覧室に専用の空調機を設置する。
¹ 化学系調査○ 新鮮な空気を取り入れ、空気の循環をよくする。
○ 外気を取り込む空気調和機及び地下のダクトに窒素酸化物等化学物質を除去するフィルターを設置する。
○

定期的に環境調査を実施、保存環境として問題が無いかをさらに検討する。
○ 室内空気の汚染予防及び火災予防のため、喫煙場所は資料の移動動線となるエレベータホールと隔離する。
º 生物系調査○ 今回検出された虫類は資料に対し食害のあるものではないが、人に付着して館内に侵入することが多く、完全に館内への進入を防ぐことは困難であることから、それらが繁殖しないよう、書庫内の整理・清掃を徹底し、書庫内にダンボール等の資料以外のものを置かない。
○ 棚板は木製のものから、埃や虫などが確認しやすい材質のものにする。
78

アーカイブズ19○ 閲覧室及び閲覧休憩室の観葉植物は、虫等が繁殖しやすいので撤去する。
○ 地下４階マンホールの薬剤処理と清掃の回数を増やし、マンホールの蓋はテープ等で目張りをする。
○ トラップの設置など、定期的なモニタリングを行う。
○ 真菌類は常在であり、一定の湿度条件以下では増殖できないので、書庫の温湿度を増殖しない条件に常に保つよう管理する。

À 平成16年度調査
平成15年度に実施した書庫環境調査の提言に基づき、国立公文書館において次のような対応がとられた。
○ 書庫の温度について、機械監視室と相談しながら温湿度設定のきめ細かい調整を行っている。
○ 閲覧室の窓ガラスには紫外線防止フィルムが張られていたが、張替えの時期でもあったことから、紫外線防止機能だけでなく日照調整機能もあるフィルムシートを選択し、平成16年２月に張替えを行った。
○

外気を取り込む空気調和機の粉塵除去フィルターの交換を平成16年3月に行った。
○ 書庫内の整理・清掃をさらに徹底して行っている。
○ 閲覧室及び閲覧休憩室の観葉植物の撤去を行った。
○ 地下４階のマンホールの薬剤処理の回数を増やし、マンホールの蓋にはテープで目張りを行っている。
○ シートトラップを設置し、定期的なモニタリングを行っている。

平成16年度においては、これらの対応がなされたことをうけ、空気調和機の粉塵除去フィルター交換後の書庫内の現状を把握することを目的として、９月30日（木）に調査を行った。
調査項目は、温湿度の測定及び平成15年度の調査で一番の問題とされた化学物質について、基準値または推奨値を超えたホルムアルデヒド・アセトアルデ
ヒド・ギ酸・酢酸・窒素酸化物の濃度測定とし、平成15年度と同じ方法で採取、分析を行った。
79

2005/3

調査箇所は、平成15年度第１回調査と同じ地点（書庫各階２箇所）に、書庫各階の吹き出し口１箇所と空気調和機の設置されている屋上1箇所を加え、合計13箇所とした。

１．調査結果○ 吹き出し口を除くいずれの書庫内の測定点において、設定温湿度に近い値を示した。
○ ギ酸・酢酸の濃度は全ての階で減少、ホルムアルデヒドも推奨濃度以下、アセトアルデヒドは20ppb以下となり、平成15年度よりもさらに濃度低下が認められた。
○ 窒素酸化物の濃度は、60ppb前後から20ppb代に減少した。
○ 一酸化窒素は地下１階の濃度が他の階に比べ低かったが、二酸化窒素は他の階よりも地下１階の濃度が高かった。

表３ アルデヒド・有機酸・窒素酸化物の定量結果の推移
成分

地下１階
測定年 貴重 貴重 吹出
書庫１ 書庫２ 口

ホルムアルデヒド 平16［ppb］ 平1525212422

アセトアルデヒド 平16［ppb］ 平1515102519平16
ギ酸［μg／m3］ 平151192517平16
酢酸［μg／m3］ 平15
窒素酸化物（NOx） 平16［ppb］ 平15
一酸化窒素（NO） 平16［ppb］ 平15
二酸化窒素（NO2） 平16［ppb］ 平15706616014043

Ｄ室

34302923251715232532223431200190

2702702624496765624213227676520214Ａ室

27830822

地下３階
吹出口

54

28
51

19

地下２階

21

3322＜1＜11719170
24
21
3地下４階

屋上
外気

Ｄ室

吹出口

Ｃ室

Ｄ室

吹出口

2631252635

26

92426

2226

14111282323

1920

13

＜430

30

180

160

160

＜4210

250
2453

Ａ室

14154915014232749

27

180

180

260

250

24222423

2170

64

6863

62

211820191770

62

66

62

61

34444＜122

11.6

19150

62
17122674136

佐野氏 環境
推奨 基本濃度
法
40
40
200
200―

40〜
60―

―――

イタリック文字：佐野氏推奨濃度以上、環境基本法基準値以上

80

アーカイブズ19２．考察○ きめ細かい調整、監視を行うことにより、書庫の温湿度が安定した。
○ アセトアルデヒド・ギ酸・酢酸の濃度は、書庫内の空気の循環を促進したことにより減少した。
○ 窒素酸化物濃度の減少は粉塵除去フィルターの効果によるものと思われるが、外気の濃度も減少していることから、平成15年10月１日から開始された東京都のディーゼル車排出ガス規制取締りによる影響も多少あるかと推察される。

Á 調査のまとめ平成15年度調査結果と比べると16年度では数値が減少し、保存環境が改善されたことがわかった。しかし、国立公文書館は高濃度の大気汚染地区にあることから、外気の取り込みについては適切なフィルターを通して自動車から排出される窒素酸化物や粒子物質を館内にいれないことが重要である。
書庫内の環境変化を継続的に把握するため、今後、休館日を含む一定期間の連続測定を実施し、外気の濃度と書庫内の濃度の関係について今後も調査することを提案する。また、今回の調査の結果を空調設備の関係者等に説明するとともに情報交換を行うことを勧める。

（参考１）○ 分析値の評価基準
調査項目で基準のある項目に関しての基準値は下記とおりである。
基準のある項目として、アンモニア、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、ギ酸、酢酸については、佐野千絵氏（独立行政法人文化財研究所東京文化財研究所）の論文３を評価の基準とした。ここで表される基準値は、新しく建設された施設に展示物を貸し出す時の許容濃度で、推奨濃度は対象施設に常時保管する時の許容濃度である。佐野千絵氏の基準がない項目については、国際規格（ISO11799）４、ビル管理法（建築物における衛生的環境の確保に関する法律）及び環境基本法等の基準に拠った。

81

2005/3

表４ 調査項目の主な基準値一覧
佐野千絵＊3（東京文花財研究所）

ビル管理法

＊4

国際規格

その他の基準値
環境基本法で日平均

3

空気1m につき 塵埃（カビの胞子を含む）

浮遊粉塵

0.15mg以下

50mg／m3

値が浮遊粒子状物質
3として0.1mg／m 以下、
かつ１時間値が0.2mg
3／m 以下
環境基本法で日平均
二酸化硫黄

5〜10ppb以下

値が40ppb以上かつ１時間値が100ppb以下
環境基本法で日均値

窒素酸化物

5〜10ppb以下

が40〜60ppbのゾー
ン内またはそれ以下

二酸化炭素

1000ppm以下
100ppb超、100〜30ppb、アンモニア60〜30ppb以下（23℃）
、のランク基準値・推奨
濃度30ppb以下
4 0 0 p p b 超 、4 0 0 〜

3

空気1m につき120ppb、120〜80ppb、 0.1mg
ホルム
アルデヒド

3

80〜40ppb、40ppb以 （81.5ppb）

50μg／m

厚生労働省の室内濃下（23℃）、の５ランク、 以下（40.8ppb，25℃）

度指針値は80ppb

基準値80ppb 、推奨濃度40ppb以下
アセト
アルデヒド

厚生労働省の室内濃同上

度指針値は30ppb
31000μg／m 、1000〜3、430μg／m 430〜200
3μg／m 、200〜120μg
ギ酸

3

3／m 、
120μg／m 以下、の５ランク、基準値430
3μg ／ m 、推 奨 濃 度
200μg／m
酢酸

同上

34ppb以下
3（9.8μg／m ，25℃）
作業環境評価基準で

臭化メチル

基準値は5ppm

メチル
カプタン
オゾン
（Ｏ3）

82

5〜10ppb以下

アーカイブズ19（参考２）○ 国立公文書館書庫環境調査検討委員会について検討委員会（４名に委嘱）を設け、調査内容の検討・確認、調査結果の分析、報告書の取りまとめ等を行った。
１．委員
稲葉 政満

東京芸術大学大学院美術研究科助教授

かんば

神庭信幸

独立行政法人国立博物館
東京国立博物館企画部保存修復課長

こめむし

米虫

節夫

近畿大学農学部農芸化学科生物環境学研究室教授

佐野 千絵

独立行政法人文化財研究所
東京文化財研究所保存科学部生物学科研究室室長

２．開催実績
¸ 第１回検討委員会
日時：平成15年７月23日（水）・14：00〜16：00
議題：・第１回目調査についての調査結果の分析
・第２回目以降の調査について調査項目等の検討¹ 第２回検討委員会
日時：平成15年12月19日（金）14：00〜
議題：・第２回目、３回目調査について調査結果の分析
・報告書の取りまとめに向けての検討

1．

国立公文書館所蔵公文書等保存状況等調査 ―調査報告書―、アーカイブス、国立公文書館、4（2000）
２．

国立公文書館所蔵公文書等保存状況等調査 ―第2次調査報告書―、アーカイブス、国立公文書館、6（2001）３．

佐野千絵：「美術館・博物館の空気質の現状と望ましいレベル・対策」（『空気清浄』第38巻第1号 （2000）
４．

ISO 11799第1版

2003・9・15（Information and document storage requirements

for archive and librarymaterials)

83