㸜Ⰻ‫ח‬ꟼ‫׀׷ׅ‬岣䠐

䭷㹀Ⲇ㯭⟃㢩‫כ‬窫㼎‫ח‬⢪欽鷄⸇酡⯍٥Ⰵ剏ִ‫ְׁ׌ֻדְז׃‬կ䭷㹀Ⲇ㯭⟃㢩‫׾‬⢪欽‫׋׃‬㜥さծ堣㐻‫ך‬佦ꥺ‫װ‬㸜Ⰻ䚍‫ך‬然⥂‫ח‬ꅾ㣐‫ז‬ꥺ㹱‫׶ָ֮׸׉ֶׅ׵׋׮׾‬ծ䔲爡‫ך׉ⴖ♧כ‬顑⟣‫׾‬頾ְ‫׿ׇת‬կӍ ؒ،‫؝‬ٝ‫ך‬⢪欽㼎韋‫גְאח‬Ӫֿ‫חؚٗةؕך‬䲓鯹‫ؒך‬،‫؝‬ٝ‫כ‬ծ㼎➂㼔欽‫Ⲇך‬军䨺堣㐻‫ׅד‬կӪ굸ㅷծ⹛嗂暟٥礵㺘堣唒٥繟遭ㅷ瘝‫⥂ך‬㶷瘝‫ך‬暴婊欽鷿‫ח‬⢪欽‫ך‬ꥷ‫כ‬ծֶ顠ְ♳‫ך־‬顋㡰䏄‫כ׋ת‬㼔Ꟍ噟罏‫׀ח‬湱锑ֻ‫ְׁ׌‬կӪ鮦鯹ծ菹菰‫ך‬瑞锃欽瘝‫כג׃ה‬⢪欽‫ְׁ׌ֻדְז׃‬կ宏怩‫׸‬ծ怩ꨵ‫⾱ך‬㔓‫ׅת׶זה‬կӍ ‫׀‬⢪欽‫ח‬ꥷ‫ג׃‬Ӫ‫׀‬⢪欽‫ח⵸ך‬ծ
չ《䪔铡僇剅պ‫ֶֻ״׾‬铣‫ֲִך׫‬姻‫׀ֻ׃‬⢪欽ֻ‫ְׁ׌‬կӍ䰘➰‫ח‬ꥷ‫ג׃‬‫زحهأ‬٥‫ب‬٦ٝ瑞锃‫يذأء‬Ӫ䰘➰‫כ‬ծ顋㡰䏄‫כ׋ת‬㼔Ꟍ噟罏‫ח‬⣛걾‫ְׁ׌ֻג׃‬կ‫׀‬荈ⴓ‫ד‬䰘➰䊨✲‫ה׷ָ֮⪒♶׸ׁ׾‬ծ宏怩‫װ׸‬䠬ꨵծ抟拄‫⾱ך‬㔓‫ׅת׶זח‬կӪⴽ㡰鿇ㅷ‫כ‬ծ䗳‫׆‬ծ䔲爡䭷㹀‫ך‬醡ㅷ‫׾‬⢪欽‫ְׁ׌ֻג׃‬կ‫׋ת‬ծ《➰䊨✲‫כ‬ծ顋㡰䏄‫כ׋ת‬㼔Ꟍ噟罏‫ח‬⣛걾‫ְׁ׌ֻג׃‬կխ‫׀‬荈ⴓ‫ד‬䊨✲ׁ‫׸‬ծ♶⪒ָ֮‫ה׷‬宏怩‫׸‬ծ䠬ꨵծ抟拄‫⾱ך‬㔓‫ׅת׶זח‬կӪ㼭鿇㾊‫ח‬䰘➰ֽ‫׷‬㜥さ‫כ‬ծⲆ㯭怩峾儗‫ך‬ꣲ歲慬䏝‫׾‬馄ִ‫ְז‬㼎瘻ָ䗳銲‫ׅד‬կ‫؛حػ‬٦‫ؒآ‬،‫؝‬ٝ‫ח‬⢪欽‫Ⲇ׷ְג׃‬㯭‫כ‬ծ‫׸׉‬荈⡤‫כ‬搀嫩٥♶敌䚍‫ך‬㸜Ⰻ‫Ⲇז‬㯭‫ָׅד‬ծ♰♧㹓ⰻ‫Ⲇח‬㯭ָ怩‫׋׸‬㜥さծ‫ך׉‬慬䏝ָ鏩㺁⦼‫׾‬馄ִ‫זֲ״׷‬㼭鿇㾊‫כד‬ծ璛䜁瘝‫⽬ך‬ꤹ䚍ָ֮‫דךׅת׶‬ծ鏩㺁⦼‫׾‬馄ִ‫ְז‬㼎瘻ָ䗳銲‫ׅד‬կ㼎瘻‫כ‬顋㡰䏄‫כ׋ת‬㼔Ꟍ噟罏‫ח‬⣛걾‫ְׁ׌ֻג׃‬կӪֿ‫ך‬醡ㅷ‫כ‬ծ傈劤㕂ⰻ欽‫ח‬鏣鎘ׁ‫׭׋׷ְג׸‬嵲㢩‫כד‬⢪欽‫׿ׇתֹד‬կ嵲㢩‫כגְֶח‬،‫ةؿ‬٦‫؟‬٦‫׿ׇתֹד׮أؽ‬կ
5IJTQSPEVDUJTEFTJHOFEGPSVTFPOMZJO+BQBOBOEDBOOPUCFVTFEJOBOZPUIFSDPVOUSZ/PTFSWJDJOHJTBWBJMBCMFPVUTJEFPG+BQBOӍ‫׀‬⢪欽㜥䨽‫גְאח‬Ӫ〳敌䚍‫ךأؖ‬怩‫׷׸‬䛊‫װ׸‬䒷抟暟‫כפ׹ֿה׷֮ך‬䰘➰ֽ‫ְׁ׌ֻדְז‬կ〳敌䚍‫ךأؖ‬涪欰ծ崧Ⰵծ忔殅‫ך‬䛊‫׷֮ך׸‬㜥䨽‫ؕװ‬٦‫ن‬ٝ籪笝ָ嵤麇‫׷ׅ‬㜥䨽‫כד‬抟拄‫⾱ך‬㔓‫ׅת׶ָ֮הֿ׷זח‬կӪꆃ㾩磋瘝ָؒ،‫؝‬ٝⰻ鿇‫➰ח‬滠٥㛛琎‫ה׷ׅ‬荈搫涪攦‫׶ָ֮הֿ׷ׅ‬ծ抟拄‫⾱ך‬㔓‫ׅת׶זח‬կ堣珏鼅㹀‫⥂װ‬㸚٥ًٝ‫شذ‬ٝ‫׀חأ‬岣䠐ֻ‫ְׁ׌‬կ鑫‫כֻ׃‬䔲爡㌀噟䬐䔲‫׀דת‬湱锑격ְ‫ׅת‬կӍؒ،‫؝‬ٝ‫ֶך‬䩛Ⰵ‫גְאח׸‬Ӫؒ،‫؝‬ٝ‫׾‬侧‫ء‬٦‫ؤ‬ٝ‫׀‬⢪欽‫הׅת׶זח‬ծⰻ鿇ָ寅‫׸‬ծ䚍腉ָ⡚♴‫ׅת׃‬կ鸐䌢‫ֶך‬䩛Ⰵ‫חⴽכה׸‬ծ㼔Ꟍ‫؟ך‬٦‫وأؽ‬ָٝ㹋倵‫⥂׷ׅ‬㸚㤍秈剣俱‫ׅת׃׭ֶׅׅ׾‬կ⥂㸚‫ח‬ꟼ‫׀׷ׅ‬欽ㄏ٥‫׀‬湱锑‫׀דת׵׍ֿכ‬鸬窃ֻ‫ְׁ׌‬կ‫؟‬٦‫أؽ‬㌀噟鿇‫؟‬٦‫إأؽ‬ٝ‫ة‬٦ 

Ӫ⻌嵲麣ؒٔ،խӪ匌⻌ؒٔ،խӪ껷鿪㕢ؒٔ،
Ӫꟼ⥋馉ؒٔ،խӪ⚥鿇ؒٔ،խӪ⻌ꤵؒٔ،խӪꟼ銮ؒٔ،
Ӫ⚥㕂ؒٔ،խӪ㔊㕂ؒٔ،խӪ⛯䊜ؒٔ،

ؒٓ٦‫؝‬٦‫ךس‬嗚稊ָ〳腉‫ׅד‬IUUQTXXXUPTIJCBDBSSJFSDPKQTVQQPSUDIFDLIUN

Ӫ劤爡㌀噟鿇տ牞㣽䊛源䊛䃵䋐䎊⼒㛑䊛歕殢㖑岀➂㌀噟痥鿇
岀➂㌀噟痥鿇
Ӫ 岀➂㌀噟痥鿇Ӫ 岀➂㌀噟痥鿇Ӫ 匌ꟼ匌㌀噟䨽ӪӪӪ⻌嵲麣佄爡

 
 
 
 
 

տ⻌嵲麣劦䌽䋐⚥㣛⼒⻌勴銮♨湡殢〾
5&-

տ㹧㙹源➱〴䋐蕯卌⼒⽸歕
5&-

Ӫ傑 䊛 ㌀ 噟 䨽Ӫ匌⻌佄爡

状 䃊 ㌀ 噟 䨽Ӫ 㿊 䕎 ㌀ 噟 䨽Ӫ ⻌匌⻌㌀噟䨽Ӫ ꫬ 啾 ㌀ 噟 䨽ӪӪꟼ⥋馉佄爡
 

 
 
 
 

տ㛊桪源ְׁ‫ת׋‬䋐㣐㹧⼒⻌郌歕
‫ٕؽקב׫‬ꥡ5&-
纇 꼛 ㌀ 噟 䨽
叶 加 ㌀ 噟 䨽Ӫ 倜 悻 ㌀ 噟 䨽Ӫ ꞿ ꅿ ㌀ 噟 䨽ӪӪ 
 
 
 

Ӫ⚥鿇佄爡
տ䠥濼源せ〢㾊䋐銮⼒せ銮匌蓎せ〢㾊‫ٕؽ‬ꥡ5&-Ӫ 䀄 ꢪ ㌀ 噟 䨽Ӫ ♲ ꅾ ㌀ 噟 䨽Ӫ 㺡 㡦 ㌀ 噟 䨽Ӫ ꫼ 䀤 ㌀ 噟 䨽Ӫ 嵋 匟 ㌀ 噟 䨽Ӫ ‫ة ْز‬㌀ 噟 䨽Ӫ⻌ꤵ佄爡
տ瀖䊛源ꆃ尶䋐䎢䀤♨湡殢〾5&-Ӫ 㺡 㿊 ㌀ 噟 䨽
Ӫ 状 ❁ ㌀ 噟 䨽Ӫꟼ銮佄爡
 
 
 
 
 
 

 
 

տ㣐ꢻ䏍㣐ꢻ䋐銮⼒ꬥ劤歕
⥋慬堀♲❁‫ٕؽ‬ꥡ5&-Ӫ ❨ 徰 ㌀ 噟 䨽Ӫ ㄤ姏㿊㌀噟䨽Ӫ 牞 䨫 ㌀ 噟 䨽Ӫ 㩲 騟 ㌀ 噟 䨽匌蓎‫َٔؗ‬،吳䒭⠓爡 
 
 
 

✳如⯋‫؝‬٦‫׵ַس‬▶
،‫أإؙ‬
Ӫ⚥㕂佄爡
տ䎢䃊源䎢䃊䋐⚥⼒ꉟ灳歕殢〾匌蓎‫ؙ؝ؿ‬欰ㄏ‫ٕؽ‬ꥡ5&-Ӫ 䀤 㿊 ㌀ 噟 䨽Ӫ㔊㕂佄爡
տ껺䊛源넝匟䋐劉傈歕
5&-Ӫ 匟 㿊 ㌀ 噟 䨽Ӫ 넝 濼 ㌀ 噟 䨽Ӫ 䗗 䃊 ㌀ 噟 䨽Ӫ⛯䊜佄爡

 

 
 
 

տ状䀤源状䀤䋐⚥㣛⼒ꞿ嵋
匌蓎状䀤‫ٕؽ‬5&-Ӫ ⻌⛯䊜㌀噟䨽Ӫ ꞿ 䃵 ㌀ 噟 䨽Ӫ 㣐 ⴓ ㌀ 噟 䨽Ӫ 擓 劤 ㌀ 噟 䨽Ӫ 㹧 䃵 ㌀ 噟 䨽Ӫ 뛧⯢䃊㌀噟䨽Ӫ 尣 篖 ㌀ 噟 䨽 
 
 
 
 
 
 

տ牞㣽䊛源䊛䃵䋐䎊⼒㛑䊛歕

Ӫֿ‫כؚٗةؕך‬䎃剢植㖈‫ׅדך׮ך‬կխӪֿ‫חؚٗةؕך‬䲓鯹‫➬ך‬圫‫כ‬何葺‫✮׭׋ך‬デ‫ח׃ז‬㢌刿‫ׅת׶ָ֮הֿ׷ׅ‬կխӪ㉀ㅷ‫ך‬葿‫Ⱗךⵗ⽩כ‬さ‫ד‬㹋暟‫כה‬蕯䎁殯‫׷ז‬㜥さָ֮‫ׅת׶‬կ匌蓎‫َٔؗ‬،٥瑞锃٥#

F r e e d o m

o f

t h e

w i n d1

職 場 環 境 の 改 善 に 繋 が りま す

T

EP
C
N
O
C

F r e e d o m

o f

t h e

w i n d

ほしい 場 所 に働きやすい職場環境作りに貢献します䖞勻

せ っ か くの 窓 も 空 調 ダ クト に 覆 わ れ て

自由自在な空 調 叶えます

工 場 内に光りが 入らず 暗 い 雰 囲 気 に

2

PT

E
CONC

T
P
E
C
CON

CONCEPT

必 要な場 所に最 適な空 調が 可 能です

使用環境に応じてフレキシブルに設置が可能です

ゾーン空 調ス ポ ット 空 調

プ ライベ ート 空 調

既存柱を活用したスペース効率と単体設置で自由設置方法が可能に

フレキシブルダクト接続で風向調整が可能に

広いエリアでのゾーン空調が可能に狙ったエリアのスポット空調が可能に

人それぞれに合わせたプライベート空調が可能に

柱設置

3

空 調 ダ クト が 必 要 な い た め

工 場 内 に 光 りが 入 り 明 るい 雰 囲 気 に なりま す

PT

E
CONC

単体設置

フレキシブルダクト

必 要な時に必 要な場 所 だけ空 調 が 可 能です

必要な場所にだけ設置室内ユニット毎に ON-OFF も可能

工 場 の 作 業 環 境 改 善 がさけば れるなか 、ON

東 芝 キ ヤ リ ア は ダ クト を 必 要 とし な い 新 た な 空 調 方 式 で 環 境 改 善 を 実 現 。

OFF

ON

工 場 空 調 は 主 に ダ クト を 使 用 し た ス ポ ット 空 調 を 実 施 し て い ま す が 、
東 芝 キ ヤリア が 提 案 する

F L E X A I Rなら単体でのスポット空調なら単体でのスポット空調なら

ダ ク ト を 必 要 と せ ず 、そ れ ぞ れ の 作 業 者 様 に 合 わ せ た 空 調 が 可 能 。

作業工程や時間帯など作業配置に合わせたゾーン空調が可能

個別分散設置によりダクト工事の手間削減！
ゾーン毎に室内ユニットのON-OFFも可能！

さ ら に 軽 量 ・コ ン パ ク ト 筐 体 だ か ら 既 設 工 場 へ の 設 置 据 付 工 事 の 手 間 も
大 幅 に 削 減 、施 工 者 様 に も 扱 い や す い ダ ク ト レ ス 空 調 が工 場・倉 庫 な ど 様 々 な シ ー ン に 新 た な 風 を 吹 き 込 み ま す 。

1

工場内の既 存 柱を活用した空 調も可能

既存柱を活用すれば省スペースで空調が可能になります2

高 機 能 で 、一 歩 上 の 快 適 空 間 を 実 現 で き る! " # $ % & ' シリーズ
LINEUP
スタンダード Type

風の方向を
フラップ で 自 在 に 制 御様 々な 用 途 で 幅 広く
対 応 で きる 板 金 仕 様

ダ クトで 風 を 自 在 に 調 整णNJO

णNJO

णNJO

णNJO

णNJO˟鑫稢‫כגְאח‬㌀噟䬐䔲‫ְ㉏ֶח‬さ‫ְׁ׌ׇֻ׻‬

垥彊䵧鯹

垥彊䵧鯹

垥彊䵧鯹

䵧鯹♶〳

垥彊䵧鯹

垥彊䵧鯹

ؔ٦‫؎أز‬ٝ‫ؚ‬‫ةػفحٓؿ‬٦ٝⴖ䳔䩛⹛㔐鯄‫   ؚٕٔ‬o䩛⹛괏ぢⴖ䳔䩛 ⹛ 㔐鯄‫ؚٕٔ‬o‫דزؙتٕـءٖؗؿ‬괏ぢ锃侭䩛⹛괏ぢⴖ䳔䩛 ⹛ 㔐 鯄‫   ؚٕٔ‬o䩛⹛괏ぢⴖ䳔䩛 ⹛ 㔐 鯄‫   ؚٕٔ‬o‫דزؙتٕـءٖؗؿ‬괏ぢ锃侭

媮ꥡ

媮ꥡ

媮ꥡ

媮ꥡ

媮ꥡ

媮ꥡ

侭崧匢

괏ぢⴖ䳔

괏 ꆀ ⴖ 䳔 ˟괏  ꆀ ˟

侭崧匢

괏ぢⴖ䳔

괏 ꆀ ⴖ 䳔 ˟괏  ꆀ ˟

侭崧匢

괏ぢⴖ䳔

˟‫כزؙتٕـءٖؗؿ‬植㖑锃麦괏 ꆀ ⴖ 䳔 ˟ェ 鴥  ォ ⳿ 庛 䏝 ⵖ 䖴 ⴖ 䳔˟ェ 鴥  ォ ⳿ 庛 䏝 ⵖ 䖴 ⴖ 䳔˟ェ 鴥  ォ ⳿ 庛 䏝 ⵖ 䖴 ⴖ 䳔˟

،‫ؙ‬،埠腒‫؝‬٦‫؍ذ‬ٝ‫ؚ‬攦❛䳔㐻،‫ؙ‬،埠腒‫؝‬٦‫؍ذ‬ٝ‫ؚ‬攦❛䳔㐻،‫ؙ‬،埠腒‫؝‬٦‫؍ذ‬ٝ‫ؚ‬攦❛䳔㐻㢩 䕎 㼄 岀 N N 㢩 䕎 㼄 岀 N N 㢩 䕎 㼄 岀 N N 

標準風量 Type

大風量 Type

大風量ダクトフランジ Typeやわらかな風を様 々な 用 途 で 幅 広く
対 応 で きる 板 金 仕 様

ダ クトで 風 を 自 在 に 調 整괏  ꆀ ˟

侭崧匢

괏ぢⴖ䳔

괏ꆀⴖ䳔

ェ鴥ォ⳿庛䏝ⵖ䖴ⴖ䳔괏  ꆀ ˟

侭崧匢

괏ぢⴖ䳔

괏  ꆀ ˟

侭崧匢

괏ぢⴖ䳔

˟‫כزؙتٕـءٖؗؿ‬植㖑锃麦

괏ꆀⴖ䳔

괏ꆀⴖ䳔

ェ鴥ォ⳿庛䏝ⵖ䖴ⴖ䳔ェ鴥ォ⳿庛䏝ⵖ䖴ⴖ䳔ⴖ䳔♶〳ծェ鴥庛䏝ⵖ䖴‫׫ך‬ⴖ䳔♶〳ծェ鴥庛䏝ⵖ䖴‫׫ך‬،‫ؙ‬،埠腒‫؝‬٦‫؍ذ‬ٝ‫ؚ‬攦❛䳔㐻،‫ؙ‬،埠腒‫؝‬٦‫؍ذ‬ٝ‫ؚ‬攦❛䳔㐻㢩 䕎 㼄 岀 N N 㢩 䕎 㼄 岀 N N 㢩 䕎 㼄 岀 N N ،‫ؙ‬،埠腒‫؝‬٦‫؍ذ‬ٝ‫ؚ‬攦❛䳔㐻ⴖ䳔♶〳ծェ鴥庛䏝ⵖ䖴‫׫ך‬)8%

)8%

)8%

)8%

)8%

)8%

LH

LH

LH

LH

LH

LH

筨颵ꆀ

ォ⳿〡稆勞

埠խ腒

筨颵ꆀ

ォ⳿〡稆勞

匢խꆃ

筨颵ꆀ

ォ⳿〡稆勞

匢խꆃ

˟'-&9"*3 ⽃⡤‫ד‬ծ‫ةٕ؍ؿ‬٦搀‫ך׃‬㜥さկ˟ 満ؒ‫ ط‬OFPٌٔ‫؝‬ٝ 3#$".46 ծٙ؎َ٦‫؝ٌٔس‬ٝ3#$".56⢪欽儗կխ˟⳿蚚儗‫כ‬ェ鴥庛䏝ⵖ䖴‫ך‬鏣㹀‫ׅת׶זח‬կ
3

շ    䎃䏝ꣲ‫׶‬ո( % ) * + シリーズ
LINEUP

オートフラップ Type괏  ꆀ ˟ダクトフランジ Typeシ ン プ ル 機 能 で 、お 手 軽 に 導 入 で き る

筨颵ꆀ

ォ⳿〡稆勞

匢խꆃ

筨颵ꆀ

ォ⳿〡稆勞

匢խꆃ

筨颵ꆀ

ォ⳿〡稆勞խխխխ

匢խꆃӍ䎮縧䕎‫ف؎ةس؎؟‬酡⸔ꨵ孡‫ؼ‬٦‫ة‬٦L8ⰻ詿堣珏 ..-61)3‫׀׮‬欽䠐ծ䱸竲〳腉կխӪ暴岣㼎䘔ծ‫ؼ‬٦‫ة‬٦㼔欽ꨵ彁♲湱 7 ָ䗳銲կ䊨㜥‫ך‬堣唒鏣⪒‫ך‬ワ鴟ծ剣堣徇⶝‫׾‬⢪欽‫׷ְג׃‬㜥䨽‫ךפ‬䰘ִ➰ֽ‫ְׁ׌ֻגֽׁכ‬կ屘ָ㹓ⰻِ‫ךزحص‬攦❛䳔㐻٥ꨵ孡‫ؼ‬٦‫ة‬٦‫װ‬խխ埠腒鿇ㅷ瘝‫➰ח‬滠‫ג׃‬ծ腉⸂‫ך‬⡚♴٥ꪑォֹ‫װ‬ꪪ굲‫ךן‬涪欰ծ‫ؼ‬٦‫ة‬٦‫ך‬佦ꥺ٥埠腒鿇ㅷ‫ך‬㢌䕎‫װ‬灶䴦‫⾱ך‬㔓‫ׅת׶זח‬կォ⳿庛䏝ⵖ䖴鏣㹀‫ך‬㹓ⰻِ‫ךהزحص‬幉㖈‫♶כ‬〳‫ׅת׶זה‬կ

4

東芝だけの手動でグリルが回転できるから、風向きが自由自在

高 機 能 で 、一 歩 上 の 快 適 空 間 を 実 現 で き る

180! " # $ % & ' シリーズ

回転

POINT

吸込温度制御だけでなく、吹出温度制御 ※ が可能になります
使う人が求める温度帯の風を提供することで快適性を向上させます※ 出荷時の設定は吸込温度制御となります

力強い風速、遠くまで届く到達距離を実現しました
Advance シリーズ 気流シミュレーション【冷房運転時】( 単体設置型・オートフラップ Type・フラップ角度 0 )風速[m/s]0.00 0.50

1.00 1.50

2.00

2.50

3.00

3.50 4.00

4.5

天
井
高 2.2
さ

2

T

POIN

一 歩 上 いく運 用・管 理 を 実 現 で きま す

室内ユニット１台ごとに制御できるから、ムダがない

個別運転ができるので、人がいない時は運転を停止させることができムダな電力を削減し、効率的な運用を実現します。
ダクト空調● 分岐ダクトによるスポット空調の場合は吹出口ごとにON-OFFができない（吹き続ける）

(m)

0.0

回転

スポット・ゾーン空調システム「FLEXAIR（単体設置型）」● 個別運転可能だから、室内ユニットごとに
ON-OFF可能

人が不在でも吹き続けてしまう・・・

05

到 達 距 離 (m)10スタンダード T y p e
手 動 で、3 6 0 回 転 可能

吸込温度制御だけでなく、吹出温度制御が可能

1POINT 一 歩 上 いく快 適 性 を 実 現 で きま す
【シミュレーション条件】フィルター：あり 風量：急風 周囲温度 27℃DB※風速は参考値です、運転条件や周囲環境により計測結果が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

360

オートフラップ T y p e
手 動 で、時 計 回り・反 時 計 回りに18 0 回 転 可能

15

0/

0/

0/

0/

不在時は運転停止！
0/

0''

0''

0/

1台ごとに
リモコンで
運用・設定可能東芝だけのオートスイング機能なら 1 台で広範囲を空調
省エネneoリモコン（RBC-AMSU51）

オートスイング機能の可動幅は、6 パターンから選択可能
さらに、吹出角度を手元のリモコンで設定可能

❶

❷

❸

❹

❺

❻

冷房使用温度範囲が広い
上吹室外ユニット

横 吹室外ユニット

室内湿球温度30℃

室内湿球温度30℃※ 設置環境により、接続条件に制限が生じる場合があります※ 設置環境により、接続条件に制限が生じる場合があります

外気乾球温度48℃

東芝だけの風量切換で、誰もが心地良い空間を実現
5 段 階 ※の 風 量 切 換 が で き る の で 、 快 適 性 が 向 上 し ま し た
ま た 、 回 転 数 を 落 し て 騒 音 値 を 1 0 d B（ A ）以 上 低 減 で き 、 静 音 運 転 も 可 能※省エネneoリモコン(RBC-AMSU51)、ワイヤードリモコン（RBC-AMTU31）使用時

1

2

3

4 5

整 流 板 を 全 機 種 標 準 搭 載 し て い る の で 、 風 が 遠 く ま で 届 く！
5

外気乾球温度50℃

3POINT 一 歩 上 いく施 工 性 で 工 事 を サ ポ ート

軽量・コンパクトな室内ユニット設計だから、設置場所を選びません
天井ダクトや大容量の天吊形空調機の設置が困難な場所に最適です

天井クレーンが設置されている工場では、ダクト経路や天吊形の設置場所の検討が大変！

FLEXAIRなら天井クレーンなどのデッドスペースに設置ができます
さらに、質量も軽いから設置場所の自由度が高まります

13kg
6

シ ン プ ル 機 能 で 、お 手 軽 に 導 入 で き る

用 途 に 応 じ た 幅 広 い 室 外 ユ ニ ット ラ イ ン ア ッ プ

室外ユニット! " # $ % シリーズ

POINT

POINT

1POINT 用 途 に 応 じ た 最 適 な 空 調 が 実 現 で きます横吹 1 ファン 標準仕様

使用用途に応じて風量が選べます
やわらかい風ꨵ彁

10.3m /min

15.2m /min

3

3

※ FLEXAIR単体で、フィルター無しの場合※ FLEXAIR単体で、フィルター無しの場合

東 芝 だ け の 超 親 水 技 術「 ア ク ア 樹 脂 コ ー テ ィ ン グ 熱 交 換 器 」で 省 エ ネ が 続 く
熱交換器（アルミフィン）に、優れた親水性を持つアクア樹脂をコーティング。
油・汚れ等によるフィン表面の汚れを冷房運転中の結露水で洗い流します。また、親水性を高めることで水滴がたまりにくく、効率の低減も半減します。
˟寅厩暟颵‫׾‬⢪欽‫׋׃‬䎃꟦䟝㹀‫أٖزأ‬㹋꿀‫׷״ח‬䔲爡鑐皾⦼կ،‫ؙ‬،埠腒‫؝‬٦‫؍ذ‬ٝ‫ךؚ‬剣搀‫׷״ח‬䚍腉խ‫ך‬䝤⻉桦‫׾‬嫰鯰կ

アクア樹脂コーティングについてのご注意

アルカリ性・弱酸性洗浄液等によりコーティングが剥がれ落ちる場合があり、内部洗浄は水による高圧洗浄としてください。
● 洗浄効果は運転条件・設置条件によって異なります。
● 油分の多い場所で使用する場合に合わせて、オイルミストフィルターも特注対応可能です。

フィルターでキャッチできずに付着した汚れを結露水で浮かせて洗い流します。
水꼛⸂

301."1)$301."1)$+301."1)$301."1)$+

٦



٦



٦



٦



٦



٦



٦



堣腉

汚れ

⽃湱7

Ӫ





大風量 Type♲湱7Ӫ

強く遠くまで届く風

標準風量 Type横吹 2 ファン 標準仕様

横吹 2 ファン 寒冷地仕様

上吹標準仕様♲湱7♲湱7♲湱7٦٦٦※ Entryシリーズとの接続不可

Ӫ
Ӫ

٦

٦

٦
Ӫ

Ӫ

301."1)$

٦

٦

Ӫ

301.61)٦٦ェ鴥ォ⳿庛䏝ⵖ䖴〳腉ェ鴥ォ⳿庛䏝ⵖ䖴〳腉Ӫ

301.61)

٦

٦

٦

Ӫ

301.61)

٦

٦

٦

Ӫ

301.61)

٦

٦

٦

301.61)

٦

Ӫ

٦

Ӫ

301."1)/$301."1)$

٦

٦

Ӫ

301.61)٦ェ鴥ォ⳿庛䏝ⵖ䖴〳腉Ӫ

301.61)ェ鴥ォ⳿庛䏝ⵖ䖴〳腉

1POINT 設 置 制 限 が ある 場 所 で も 対 応 で きます

●

アクア樹脂
コーティング※Entryシリーズは吸込温度制御のみ※Entryシリーズは吸込温度制御のみ※Entryシリーズは吸込温度制御のみ

4・5 馬 力 は 東 芝 だ け の 1 フ ァ ン 室 外 ユ ニ ッ ト 採 用 ※ Entryシリーズとの接続不可

冷房使用温度範囲が広い

4・5 馬力はコンパクト室外ユニット採用、僅かなスペースにも設置可能
高さ10 5 0 幅1010 奥 行370 m m

上吹室外ユニット

横吹室外ユニット

室内湿球温度30℃

室内湿球温度30℃

外気乾球温度48℃※ 設置環境により、接続条件に制限が生じる場合があります

外気乾球温度50℃※ 設置環境により、接続条件に制限が生じる場合があります

室内ユニットの電源取り入れは 2 方式から選択可能
Advanceシリーズ室内ユニットの 室内ユニットの電気配線は２台以上で渡り配線にしてください。FLEXAIRを渡り配線にする台数が多い場合、他の室内ユニットよりも感度電流の大きい漏電遮断器を使用する必要があります。詳細は据付説明書を参照ください。
電気配線施行上のご注意● 室内室外ともに外部電源を取り入れる※吹出口フレキシブルダクトは、現地調達にてお願いいたします。

鋼板製ドレンパンを採用し耐油性に優れており機械工場などの熱中症対策に最適です

電源線
信号線

電源
室外
ユニット→

特注対応 ※
電源線

電源線

信号線

信号線

〜 〜
〜
〜

フレキダクト取り付けで個別空調にも対応

電源
室内
ユニット→
信号線

〜
〜

大風量ダクトフランジ Type

電源
室外
ユニット→

〜
〜

広い用途で活用できます● 室外ユニットのみに電源を取り入れ室内ユニットへ内外渡りする

1ファン室外ユニット4馬力、5馬力のみ、室内ユニットは4台まで可能。
※ 室外ユニットのみ、形名、価格、納期については営業担当にお問い合わせください。組合せ可能な室内ユニットは外部電源取り入れ方式と同じです。

7

8

N

1

N

IO
T
U
L
SO

IO
T
U
L
SO

N 特 注 対 応 で 、デ キ な い を デ キるにします

TIO
U
L
O
S

※ A d v a n c e シリー ズ の み 対 応 可 能 、E n t r y シリー ズ は 対 応 不 可

オイルミストフィルター対応
油分の多いレストラン等の厨房で使用する場合には油受けなどのオイルミストフィルターも特注対応可能です。
※オイルミストフィルター対応が必要な場所への設置は、スタンダードタイプへのオイルミストフィルターの取付を推奨いたします。

倉1

標準フィルター

庫

ショッピ ング モ ール

オイルミストフィルター

活用シーン
特注対応
油受け・油抜きも準備
標準フィルターだと油汚れが付着し、掃除に手間がかかる

ON

TI
U
L
O
S

体育館

レストラン の 厨 房

オイルミストフィルターだと油汚れの付着を最小限にし掃除の手間が最小限に抑えられます

ドレンポンプキット取付用ブラケット対応
ドレンポンプキットを取り付けることでドレン水配管が製品より上に設置できるため、頭上がスッキリして、さらに環境改善につながります
標準的なドレン処理の場合

取付用ブラケット使用の場合

ブラケット

ブラケット

ゴ ルフ 練 習 場

ブラケット

ドレンポンプキット

工 場 の 製 造 ライン● 外 気 導 入 が 多 い 環 境 へ の 設 置 に 際 して は 以 下 の 制 約 が ありま す。詳 細 は 当 社 営 業 へ ご 相 談くだ さ い 。
※現地調達※ドレンポンプキットは現地調達ですが、取付できるドレンポンプキットのメーカー、形名は限られますので営業担当に
お問い合わせください。 ドレンポンプキット取付用ブラケットは赤矢印の取付用金具とネジのみのセットです。
配管部品、断熱材、配線材料などは現地調達・施工をお願いします。
9

自動 車 整 備 工 場

ブラケット

ドレン配管
ドレンポンプキット

駅の構内

富士事業所製造ライン内ドレンポンプキット取付用ブラケット使用事例
ブラケット

ドレン配管

駅 の ホーム・室内ユニットに直射日光及び強風が当たらない、雨等の水がかからない場所に設置してください。 ・冷房・暖房ともに、吹出温度制御でご使用ください。
・使用温度範囲は、カタログ・仕様表をご参照ください。・床置形サイドタイプ（MML-UP281HRI1）は、FLEXAIRと設置制約が異なります。
・相対湿度80％超が長時間連続する場合は結露する可能性があるので対策してください。
・設置環境によっては、製品の改装などの対策が必要になる場合や、ご使用できない場合があります。
・金属粉等がエアコン内部に付着・堆積すると自然発熱することがあり、火災の原因になります。機種選定や保守・メンテナンスにご注意ください。
※Advanceシリーズのみ対応可能
10

s

ie
d
u
t
eS

Cas
納入事例

s

die
u
t
S
se

Ca

s

ie
d
u
t
eS

Cas
［ c ase 02 ］

［ c ase 03 ］

［ c ase 0 4 ］

トヨタ紡 織タグチ工業

大昭和精 機

効率的な空調で生産設備の運転が柱を活用して作業環境を改善。

スムーズに。

スマートに空調。

こちらの工場では、既設スポット空調機の油圧ショベルのアタッチメントを開発する

倉 庫を組 立エリアに改 修 するにあたり、能力低下により悪 化していた作 業環 境のこちらの工場では、夏 期夜間の無人 操 業

全 体 空 調とF L E X A I Rを新 規 導入され改 善 が 急 務 でした 。さらに 、工 程 による

中、工場内温 度が 40℃に達し、生産設備た大 昭 和 精 機 様 。空 調 機 器 の 選 定・提レイアウト変 更 が 多く、移 設 工事が 大 変

が運 転停止してしまうこともありました。ま案 から設 計 、施 工 、保 守までを東 芝キヤ

な床置・天吊ダクトタイプは不向きというた、天井にはクレーンがありダクト施 工がリアが 行っています。F L E X A I Rは中央

明るい空間に。

制 約があったため、狭いスペースにフレキ

困難でした。そこで、天井の高い工場内をの 柱を活 用した柱 設 置 型として、スマー

シブルに設置できる単体設置 型のFL E X

効率的に空調できる単体設置型のFL EX

トに配 置。作 業 者と見 学コース来 場 者双陽 光 が 降り注ぐ 中 、たくさん の 植 物 が

A I Rを採 用。設 置 場所や高さなどを緻 密

A I Rを壁面に設 置。集中コントローラーに方に快 適な環 境を実 現するとともに、適に検 証し、必 要なエリアを効率 的に空 調よるグループごとの運転管理を行い、生産

温 管 理 で デリケートな 金 属 部 品の品 質することが可能になりました。

設備の安定 稼 働はもちろん、温 度 変化の維 持にも貢 献しています。

［ c ase 01 ］
コーナン

植物も人も喜ぶ、

活き活きと並 ぶ 、園 芸 館「 G a r d e n s 」。
植物園がコンセプトのこちらの店舗では、影響による商品ロスもなくなりました。

採 光を妨げる天 吊 形 ではない 空 調 機 を
ご 要 望 でした 。そこでご 提 案したのが 、
柱 を 利 用した自 立 設 置 型 の F L E X A I R 。柱 の 四 方 に吹 出口を設 置 することで 、売 場 面 積を減らすことなく、効 率
的 なゾーン 空 調 が 可 能 に 。グ リーンに
調 和 するデ ザインもご 好 評 いただ いています。

ホームセンターコーナン

11

納入 機 器：標 準風 量（柱 設 置 型）

港 北インター店 園芸館「G a r de n s」様

RPA-AP281UH 48台

神 奈川県 横 浜市

ROP-MAP4504H 3台

納入 機 器：標 準風 量（単体 設 置 型）

納入 機 器：標 準風 量（単体 設 置 型）

納入 機 器：標 準風 量（柱 設 置 型）

R PA-A P 2 81U H 10台

R PA-A P 2 81U H 12 0台

RPA-AP281UH 12台

ROP- M A P 2 8 0 4 H 1台

ROP- M A P45 0 4 H 8台

ROP-MAP4504H 1台

トヨタ紡 織 株 式会社 猿 投 工場 様

株 式会社タグチ工 業 久 米 工場 様

大 昭和 精 機 株 式会社 淡 路第3工場 様

愛 知県 豊田市

岡山県岡山市兵庫県 洲 本 市

12

高 機 能 で 、一 歩 上 の 快 適 空 間 を 実 現 で き る! " # $ % & ' シリーズ
AWARD

シ ン プ ル 機 能 で 、お 手 軽 に 導 入 で き る( % ) * + シリーズ
AWARD

䎂 䧭 䎃 䏝満ؒ‫ط‬㣐 颣 「 颣չ穗 幥 欵 噟 㣐 茼 颣պ⚺⪵♧菙頿㔚岀➂満ؒ‫ؘٕط‬٦‫إ‬ٝ‫ة‬٦

DESIGN EFFICIENCIES
一歩先行くデザインです。

Ⅱ

Ⅰ

様 々な 空 間 に 溶 け 込 む 曲 面 を 多 用し 、ネ ジ や 段 差 を 少 なくし たソフトな

大 空 間 の 現 場 配 置 に あ わ せ た 空 調 を 設 置 で きるフレ キ シ ブ ル 性と外 観 で デ ザ イン 性とメン テ ナン ス 性 を 両 立し た 点 を 評 価 い た だきまし た

優 れ た 省 エ ネ 性 能 を 評 価 い た だ きまし た

Mk-

13

一歩先行く省エネ性です。

Mk-

14