お客様の検討される環境に最適な門番をお選びいただくために以下の手順でご覧ください。スムーズにお見積りも行えます。

P2

冷凍倉庫

防爆エリア

11P12

温度管理
省エネ

屋内 軽量・スリム・コンパクト
パイプレス

冷蔵倉庫

オールエアー式

P1314

G

Series

G062/022/114/024/119/219/GF17/22

低温クリア
シート

電気
エアー式

600 〜 4500
高 600 〜 4500
幅下地不要
自立式mm

P3

自立 下地不要・短時間施工
パイプレス

G

Series

G12S/14S

可動間仕切り・自立防虫
クリアシート

可動間仕切り・自立防虫
クリア
スパン

高速開閉
高気密

800 〜 2500
高 1800 〜 2500
幅mm

屋外 風圧に強いパイプ式

P5

R
SeriesR054/109/209/309/409/RF50/R30W/40W/R30T/40T

600 〜 10000
屋外設置
高 1000 〜 6000
幅mm

屋内設置

GR

冷蔵冷凍庫
G11F/R10F800 〜 3500
高 1000 〜 3500

P7

Coolingdevice

幅マジックオプトロン
屋外設置mmG

防爆区域

Explosion
proof

G22A/32A/22E/32E風に強いパイプ式

800 〜 4000
高 2000 〜 4000

P9

幅mm

P10

装置組込 門番ユニット
P11

G062/022/114/024/119/219/GF17/22

G022 / 024

G114 / 119 / 219※G062/GF17/22 はコントローラー別置き

G114 / 119 / 219※アルミフレームのみ

G219/GF22
G119/GF17
G114

G114/G119

G219

G024
G022
G062

※自動復帰部写真は自立型シャッターを使用しています。

※G022/024 は巻き取りボックス内コントローラー内蔵※G114/119/219 はサイドフレーム内コントローラー内蔵※G062/GF17/22 はコントローラー別置モデル※雨や結露など水の影響が想定される場所へ設置する場合は別置きコントローラーをご使用ください。

GF17 / 22※スチール / ステンレスフレームのみ

G022 / 024※アルミフレームのみ

G022/G024

滑りがよく静音効果の高いチューブ式
シート両サイドは従来のファスナーに代わり静音・破損防止の門番チューブを採用。

動作音低減

10 ％（当社従来比）※動作音は仕様・設置環境により異なります。

接触面が少なく摩擦が少ない（高耐久、発塵・摩耗の軽減）一体成型で静音効果アップ ( 静粛性能、破損防止 )
抜けにくいクローバー型を採用

3.2

GF17GF22※PHB 光電管センサー前後各 1 対必要

下地不要・短時間施工
自立 パイプレス

食品製造から旅館まで多種多様な環境でお使いいただけます※屋内仕様

滑りがよく静音効果の高いチューブ式
接触面が少なく摩擦が少ない（高耐久、発塵・摩耗の軽減）一体成型で静音効果アップ(静粛性能、破損防止)
抜けにくいクローバー型を採用

G12S / 14S

10％

動作音低減（当社従来比） 断面図

800 2500
高 18002500
幅

接触面クローバー型

シート両サイドは従来のファスナーに代わり静音・破損防止の門番チューブを採用。

※動作音は仕様・設置環境により異なります。

製作範囲
2.5

旅館「厨房とお客様スペースの間仕切り」
G14S
G12S

1.8

障害物検知センサー
非接触スイッチを標準装備

障害物検知センサーと非接触スイッチを標準装備。
埋込タイプのためホコリ溜まりもなく外観をスッキリさせたデザイン。

1.50.8

従来品

1.6

マルチモニターフレームに内蔵されたフラットな操作パネルとマルチモニターを標準装備。
食品製造「資材搬入通路の間仕切り」

障害物検知センサー

非接触スイッチ

マルチモニター

パイプレス・ソフトな下端部

接触時も安全な反転制御

シャッター下降時に万一接触しても衝撃を和らげ反転上昇し通路を確保します。パイプを一切使用しない安全・安心設計。

自立モデル
G12S / 14S

高速

樹脂成形「工程間仕切り」

m/秒（最高速設定時）

起動センサーまたはスイッチ操作による通常運転

中速

1.5 m/秒

光電管センサー検知、下限位置以外からの上昇

外れたシートは自動復帰

ユニット構造 短時間施工
下地不要

万一の停電時も下端を持ち上げるだけで簡単に脱出。
女性でも簡単に外せるため緊急時も安心の構造。
またバックアップ電源を付けることで容易に通路を確保。
巻き取りボックス

省配線・簡単設計

ユニット設計・電源入れ替えでレイアウト変更時のカンタン
移設が容易
移設
生産の効率化にともなうライン・レイアウト変更も、下地が要らず電源入れ替えだけで移設も簡単。

低速

0.5 m/秒

動作中に接触または負荷を検知

高気密構造
防虫防塵効果が高いエアタイト構造。
さまざまなクリーン環境に適しています。

巻き取りボックス部とフレーム・制御部の 2 ユニット構造のため、施工時間を大幅に短縮。

サイドフレーム ( 右 )※コントローラー内蔵

下地鉄骨が要らず、設置したい場所に( 壁面との振れ止めは必要です )メンテナンス時間も短縮

自動復帰機構部サイドフレーム ( 左 )緊急時も安心※気圧差 10Pa の通気量 ※社内気密試験場にて JIS A 1516 に従い実施※エアタイトシール付きの数値を示します。( 注文仕様 )アンカー固定するだけの簡単設計。

変更前

屋内間仕切りで風や気圧の影響が少ない環境に最適。

メンテナンスもシャッターボックスを下ろす※サイズによって耐圧性能が異なります。
詳しくは担当窓口までご確認ください。

こと無く、シートやモータを交換できます。
※上記施工時間は一般的なフロアに単体で施工した際の平均時間を示します。
施工時間は設置環境によって異なります。

変更後

複数の噛合いが駆動力を伝達荷重が集中､摩耗や破損により落下事故発生※雨や 結露など水の影 響が 想 定される場所へ設 置する場 合は別置きコントローラー ( 屋内設 置 ) をご使 用ください。

※アルミフレームのみ

シャッターを屋外に設置する際の飴や霧による結露の心配も別置きコントローラー ( 屋内設置 ) で解決。
別置きカウントダウンモニターと一緒にお使いいただくと安全性も向上します。( 注文仕様 )W240×H400×D105 (R109/209用 )W242×H450×D105 (R309/409/R30W/40W用 )W242×H850×D105(RF50用 )G11F / R10F

G11F
R10F

※屋内の無風・無圧環境下でご使用ください。
※G22A/32A はエアー駆動・エアー制御タイプ※G22E/32E はエアー駆動・電気制御タイプ

庫内温度を効率・省エネ管理
部屋ごとに間仕切り室内温度を効率的に管理。
高速開閉することで温度の変化を抑え省エネに役立ちます。

風や気圧に強い室内圧をかけて空調管理をされている倉庫や屋外に面した倉庫出入り口に最適。

非常脱出が容易、災害時の煙を遮断
門番オリジナル

25 5℃〜煙をシャットアウト!!
停電火災

非常脱出
煙遮断( パイプレスモデルのみ )1.0m/ 秒の高速上昇で開放時間を短縮し、防虫・防塵効果の他、内外の空気の流出入を抑え省エネにも役立ちます。

G11F D280×H280
R10F D330×H320

G11F W70×D105
R10F W110×D110 ( 単位 :mm)

※本機能は安全を確保するものではありません。
※無風・無圧環境下で補助機能としてご利用ください。

※電気制御式の場 合、コント
ロー ラー は電 気 コントロー
ラーとエアーコントローラーの2種類設置が必要となります。

PHE 型障害物検知センサー(1対のみ)※注文仕様

門番オリジナル

耐圧防爆起動センサー※注文仕様※耐圧防爆用配管の施工が必要です視認性抜群

高い防虫性能従来のクリアに比べ透明性を向上。
通行時の安全性の確保と室内を明るく保つことで省エネにも貢献。

外はグリーンで虫の外部侵入を防止。 低温倉庫でも硬化しにくく柔軟性を内はイエローで工場内を明るくし、保つため、冷凍環境でもシャッター内部に侵入した虫を外へ誘導。
がしなかやな動作をします。

特性

採光・防虫・安全防虫・安全耐低温

UVカット

開閉時の摩擦による静電気の帯電を防止。すべての防爆エリアにご使用いただける不燃・防炎認定を取得。

不燃・防炎

防鼠

透光率

68％

35％

68％

2％

ー

厚さ(mm)

1.00.78

1.30.530.53

防炎認定製品番号
・不燃認定番号

防炎認定製品番号
F-26183

防炎認定製品番号
F-27303

防炎認定製品番号
F-24225

防炎認定製品番号F-24171
不燃認定番号NM-3553

防炎認定製品番号F-25041

防炎認定製品番号 F-28226

防炎認定製品番号F-28190

防炎認定製品番号F-22095

防炎認定製品番号F-22095

防炎認定製品番号F-22095

防炎認定製品番号F-57022

防炎認定製品番号
F-18050

防炎認定製品番号 F-28227※上記数値は測定値であり保証値ではありません。
※写真はイメージのため実際と色が異なる場合があります。製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。
※防炎製品に於ける当社の事業所番号は「N-0793」となります。
※SS クリア・低温用クリア・不透明ブルー・不透明オレンジ・不透明ブラックは、開口サイズによって製作できない場合があるためお問い合わせください。
※マジックオプトロンはイカリ消毒株式会社・大成ファインケミカル株式会社との共同開発商品です。
※ は注文仕様を示します。

Ｇ/ＧＦシリーズ

防炎性能試験番号：AT880041

500

右表参照防炎性能試験番号：A2160533

W-70625

防炎性能試験番号：A1150079

Ｒシリーズ

不燃認定番号：NM-4334

右表参照※表はG062/022/114/024/119/219/GF17/22
G12S/14Sを対象※表はR054/109/209/309/409/RF50/R30T/40Tを対象※Gシリーズの開口幅600〜700mmの場合は、ワイド窓のみの制作になります。

※Gシリーズで窓を付ける場合、巻き取りボックス用エアタイトシール付きの使用となります。
※Rシリーズの窓の高さは、R054:300mm、R109/209:400mm、

R309/409/RF50/R30T/40T:500mm、R30W:180mm、R40W:300mm。

Ｇ/ＧＦシリーズ

日塗工 No.H27-85B 半艶 相当（日本塗料工業会 2015年 H 版）

Ｇ/ＧＦシリーズ(ワイド窓)

Ｒシリーズ※アルミフレームのみ※GF/RF50/G12S/G14S/ 冷蔵冷凍庫 / 防爆タイプを除く

但し、仕様によりサイズが異なる場合があります。

※Rシリーズの場合、シート中間にパイプがあるため有効開口によって取り付け高さが異なります。

※音圧は前方 1mでの最大音圧※音色は16種類､音圧は 93dB。
※別途リレー基板が必要です。

リモコン
設定

埋込部300mm

φ7H6200
J タイプ
赤外線 AIR24

スマホで
設定

2.0
4.06.0

1 列目
2 列目
3 列目

CB0A

取付高さ

W76×H76×D72

IP65

Z0470

MW+
AIR

取付面

スポット

(φ8)

DE
F

4.0 2.0 0 2.0 4.0: 近赤外線照射エリア 動体 / 静止体検出( 消去可能 ): 検出エリア: マイクロウェーブエリア 動体検出(mm)
取付高さ 2000 3000 4000 5000 6000 6200
A240

350

470

590

B

450

680

9001130 1350 1400

710

730

C660

990

1320 1650 1990 2050

D8901340 1790 2240 2680 2770

E1410 2110 2820 3520 4220 4360

F1920 2880 3840 4800 5760 5960

Z204050607080※R30T/40T の場合､外観と仕様が異なります。

マイクロ : 奥行エリア角度 30°､ウェーブ 感度 Lv5､感度 ( プレ通知 )Lv9

近赤外線 : 奥行エリア角度 0°､感度 Lv5
検出対象 : 車両

15m(投光)、10m(受光): マイクロウェーブエリア 動体検出( プレ通知 )※5.2m 以上で人検知の場合は動作確認を行ってください。

J
1aもしくは1b切替

2.5〜6.5m

2〜6.2m①1a/1b切替 ②1c(1,2 列)

1a/1b切替

2･10･30 秒/ 無限

2･10･30･60･180秒･10分 /無限W200×H160×D120
24φ7１点スイッチ※1 点もしくはプルスイッチ 2 個、3 点 1 個まで使用できます。上記スイッチはエアー制御式。

1 点スイッチ

耐圧防爆仕様動体検知式センサーサイズ :PHE 型障害物検知センサー バリアコントローラー
サイズ :W42×H72×D75(本質安全防爆構造)
防爆性能 Ex iaⅡB T4※起動センサーは耐圧防爆仕様です。
専門家の指導のもと工事してください。
※耐圧防爆用配管の施工が必要です。

検 知距離10m

保護構造

IP66

付属ケーブル2m

※G シリーズは屋内設置型式です。G219/GF17 は下端ウェート増型式です。 ※操作スイッチは右フレームに設置。但し G114/119/219 は H2200 以下の場合、左フレームに設置されます。
※コントローラーは、G022/024 は巻き取りボックス内蔵のみ、G114 はサイドフレーム内蔵または GA 別置き、G119/219 はサイドフレーム内蔵または KVA 別置き。
※コントローラー内蔵は H1300 以上のみ可能。G114/119/219 で H1200 以下の場合、コントローラーは別置きのみとなります。
※G062/022/114/024/119/219 はアルミフレームのみ、GF17/22 はカラー鋼板 / ステンレス鋼板フレームのみとなります。

※R054/109/209/309 は注文時にコントローラー内蔵 ( アルミフレームのみ ) または別置きを選択できます。
(H1200 以下の場合、別置きのみとなります。※R054 の別置きコントローラーは R109/209/309 の仕様とは異なります。)※R409 型で開口幅 W5400 〜 6100mm 以下 開口高 H5000mm 以上、W6200 〜 7000ｍｍ 開口高 H4200mm 以上は KVB( 大容量タイプ ) を使用。
※RF50 はカラー鋼板 / ステンレス鋼板フレームのみとなります。 ※雨や結露など水の影響が想定される場所へ設置する場合は別置きコントローラー ( 屋内設置 ) をご使用ください。
※コントローラーは、R054/109/209/309 のアルミフレームの場合はフレーム内蔵または R054 は GA 別置き・R109/209/309 は KVA 別置き、鋼板製フレームの場合は別置き。R409 はサイズにより KVA 別置きまたは KVB 別置き。
※コントローラーフレーム内蔵の場合、操作スイッチは H1300 〜 1900mm 左フレーム、H2000mm 以上右フレームに設置されます。(H1000 〜 1200mm の場合はフレーム内蔵不可 )一次側エア圧駆動方式

操作方法

エア式スイッチによる手動運転

インターロック/ 連動−

エア式スイッチ、起動センサー、連動信号
オートスイッチによる信号検出 / 上下限各 1a 接点 ( 無電圧 ) 出力※

※シリンダーに設置したオートスイッチにより位置を検出しています。シリンダーの停止精度によりばらつきを生じる場合があります。

G/GFシリーズ

Rシリーズ

動作時
(G022/062/024
114/G12S/14S)

R209(H1500以下)
R054/109(H1500以下)

たわみ量※電源を OFF するとチューブ部などに霜が付着し正常に開閉しない恐れがあります。

R054/109(H3800)

R309(H2500以下)

R209(H5000)R309(H5000)

R409(H6000)

R409(H2500以下)

RF50(H4000以下)
RF50(H6000)

R30W(H2500以下)

R30W(H5000)

R30T(H2500以下)

R30T(H5000)

R40W(H2500以下)
R40W(H5000)

R40T(H2500以下)
R40T(H6000)※1. 製品に直接雨や水がかからないように取り付けてください。 ※2. 沿岸部や各種金属粉・化学薬品などを扱う腐食性雰囲気、結露・凍結・有毒ガスなど環境条件の悪い地域や場所での使用はお控えくだ
さい。 ※3. 本体 (W/H) は 100mm 単位の製作となります。 ※4. 製品の規格製作範囲を超える場合は別途ご相談ください。製作できない場合もありますのでご了承ください。 ※5. 製品の外観及び仕様を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。 ※6. ご使用の際には取扱説明書をよく読み正しくお使いください。 ※7. 設置可能寸法が重なる型式は、型式別耐風速データを参考に機種選定ください。

SV
G119/219/GF17
GF22/R109/209

R309/409
R30W/40W

RF50

W240×H400×D105 W242×H450×D105 W242×H850×D105
W119×H254×D64
単相 AC200V 〜 230V ±10% 15A

三相 AC200V ±10% 15A
エンコーダー

サイクロエンジン

DC24V - 1.3A
7 セグ LED6 桁
上昇、停止、下降、確定、手動/自動切り替え、開口高
自己診断機能、上昇下降スピード4段可変、ECOレベル設定機能、動作モードロック機能、上昇停止時間設定可変0〜30秒
6 桁デジタル表示
W75×H21×D45 ( リード線付き )過負荷・短絡保護兼用漏電遮断機（15A 30mA）
W75×H75×D97

G22A/G32A

G22E/32E

右フレームに内蔵

上昇下降速度可変
ECO レベル設定、上限停止時間設定

上昇下降速度可変

600

液晶表示カウンター

600
160

過負荷・短絡保護兼用漏電遮断機（単相AC100-200V兼用15A 30mA）
W32×H70×D51

・障害物検知センサーは必ず前後に 1 セットずつ取り付けてください。また通過する物体に最適な位置と個数を予めご確認ください。
※1 別置きコントローラー使用時にフレーム内蔵操作パネルは使用できません。
※2 操作スイッチは右フレームに設置。但し H2200 以下の場合、左フレームに設置されます。

・障害物検知センサーは必ず前後に 1 セットずつ取り付けてください。また通過する物体に最適な位置と個数を予めご確認ください。
・電源ケーブルは巻き取りボックス上部より 2ｍ取り出し一次側電気工事を行ってください。別置きコントローラーの場合、付属ケーブルはありません。
※1 別置きコントローラー使用時にフレーム内蔵操作パネルは使用できません。
※2 KV コントローラーは GF17/22 型、G119/219 型、R109/109 型用です。
※3 操作スイッチは右フレームに設置。但し H2200 以下の場合、左フレームに設置されます。

H2000 以上 800(標準取付高さ）
H1900 以下 150

R309/R30T:
R30W:
H2000 以上 800(標準取付高さ）
H1900 以下 150

H2000 以上 800(標準取付高さ）
H1900 以下 150

H2000 以上 800(標準取付高さ）
H1900 以下 150

下地 □150×80 t3.2以上2本抱き合せ設置(下地奥行き160mm以上)
又は □175×175 t4.5以上

門番開口幅 W

100 153153200

二次側電気配管(本安回路用)×2本(鋼製電線管φ33.3相当 当社外工事 )※ 起動センサー使用の場合別途防爆配管が必要(別途工事)

エアーコントローラー位置

エアーコントローラー位置
メインレギュレータ位置
オートドレン350【電気コントローラー外形寸法】

350

3開口幅 W

3

フレーム
メインレギュレータ(オートドレン式)
右フレーム内に設置
ドレーン用配管φ10mm
1m付属

370

36

160

230

プルスイッチカプラソケット
ネジ径 1/2(当社外工事)【注意】
・一次側エアーはドライエアーとし、0.5Mpa以上とします。
・一次側のエアーは当社外工事とします。
・右フレームに上昇/停止/下降ボタンを標準取付とし、オプションは3点スイッチ 1個、プルスイッチまたは1点スイッチ 計2個までとします。
・右フレーム内にエアーコントローラーを内蔵しています。
・屋内専用機種となります。(差圧10Pa以下でご使用ください)

126

55.6

フレームメインレギュレータ(オートドレン式)
右フレーム内に設置
ドレーン用配管φ10mm
1m付属

32.3

3点スイッチ32.365
プルスイッチ
【注意】・一次側電源は単相100V/200V15Aとします。
・一次側エアーはドライエアーとし、0.5Mpa以上とします。
・一次側の電気およびエアーは当社外工事とします。
・押釦スイッチ、プルスイッチは全てエアー式とします。
・右フレームに上昇/停止/下降ボタンを標準取付とし、オプションは3点スイッチ 1個、プルスイッチまたは1点スイッチ 計2個までとします。
・右フレーム内にエアーコントローラーを内蔵しています。
・障害物検知センサーPHEのみ１対ご使用いただけます。
・屋内専用機種となります。(差圧10Pa以下でご使用ください)・電気コントローラーは防爆エリア外に取り付け願います。
・本体から電気コントローラーまでの配線は20m以下とします。
・電気制御盤へのアースはA種接地でお願いします。
140

一次側エアー配管位置

18012050
エアー圧0.5Mpa以上供給願います(当社外工事)32.365

1点スイッチ120

100

一次側エアー工事範囲

FL〜800FL〜800

カプラソケット
ネジ径 1/2(当社外工事)

門番工事 当社外工事

エアー圧0.5Mpa以上供給願います(当社外工事)【オプション品】

65

3点スイッチ140

一次側エアー配管位置

180

下端シート

32.3

120

50

シート上がり仕舞い

75
153

65

門番工事 当社外工事

下端シート

75
120

153

一次側エアー工事範囲

1点スイッチ

シート上がり仕舞い

75

開口高 H

75

重量 28kg

開口高 H

100

【オプション品】

600

160

180

230
160

180

370

50

36

下地□150×80 t2.3以上
50

下地□150×80 t2.3以上

M8ドリルねじ25600

M8ドリルねじ

41

1200

1650

600

操作部
セレクト/押ボタンスイッチ

障害物
検知センサー

下地パイプ

アース
A種接地
(当社外工事)

電気コントローラー(非防爆エリアに 設置)
600

メインレギュレータ位置
オートドレン325

一次側電源位置単相AC100/200V15A(当社外工事)

1200(停止ボタンの位置)

障害物
検知センサー

閉スイッチ

800

1200(バルブカバーの位置)

開口高 H+100

フィンガーバルブ

1650

1200(停止ボタンの位置)

800

200

門番開口高 H

カウンター

153

メンテナンススペース

370

閉スイッチ

カウンター

開口幅 W

下端シート

下地パイプ

800（標準取付寸法）

停止スイッチ

開スイッチ
停止スイッチ

警告シール

門番開口高 H

100開スイッチ

操作部
押ボタンスイッチ

門番開口幅 W3370

メンテナンススペース

370
100

圧力計

350

エコモード
切り替えスイッチ

点検口

警告シール

100 153

メンテナンススペース

点検口

警告シール

警告シール

フィンガーバルブ

W+306

41

350

圧力計

手動自動切り替えスイッチ

370

ドライエアー0.5Mpa以上(当社外工事)300

ドライエアー0.5Mpa以上(当社外工事)

点検口

下端シート

1200(バルブカバーの位置)

一次側配管位置【操作部詳細】点検口【操作部詳細】一次側配管位置

メンテナンススペース

300

W+306

G32E

G22E

開口高 H+100

G32A

G22A

12655.6

0.8〜1.6ｍ

0.8〜2.5ｍ

1.8〜2.0ｍ

1.8〜2.5ｍ