お湯のトータルプランナー

工事要領・取扱説明書
製品名 : 小型電気温水器
型 式 : ESW03

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書を事前によくお読みになり、理解した上で設置、ご使用ください。
設置工事（試運転）後は、必ず本書をご使用になる方にお渡しください。
本書は、いつでもご覧になれるよう所定の場所に保管してください。
（この工事要領・取扱説明書に記載されている事項を守らずに発生した事故について、弊社は一切責任を負いません。）〒 131-0045 東京都墨田区押上 1-1-2 東京スカイツリーイーストタワー 24F
TEL:03（3621）2121（大代表） FAX:03（3621）2130
サービス受付課（修理依頼承り先）
TEL:03（3621）2161（代表）
FAX:03（3621）2163

もくじ

もくじ
共通項目 ･････････････････････････････････････････････････ 2
安全上のご注意････････････････････････････････････････････････････ 3

ESW03について ･･････････････････････････････････････････････････ 5

ラインナップ ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 5
各部名称および寸法図 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 5仕様 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 6

工事要領 ･････････････････････････････････････････････････ 8
施工前にご確認ください････････････････････････････････････････････ 9

1. 部品の確認 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 9
2. 設置場所の確認 ･････････････････････････････････････････････････････････････10

施工する･････････････････････････････････････････････････････････ 11

1. 設置工事 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 11
2. 配管工事 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････13
3. 電気工事 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････15
4. 施工後の確認 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････15

試運転を行う･････････････････････････････････････････････････････ 16

1. 温水器に給水する ･･･････････････････････････････････････････････････････････16
2. 試運転を行う ･･･････････････････････････････････････････････････････････････18
3. 試運転後の確認 ･････････････････････････････････････････････････････････････19

取扱説明 ･･･････････････････････････････････････････････ 20
使用方法･････････････････････････････････････････････････････････ 21

1. 使用前の準備と確認 ･････････････････････････････････････････････････････････21
2. 運転する ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････22
3. 出湯温度の変更方法 ･････････････････････････････････････････････････････････23
4. 出湯する ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････23
5. 出水する ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････24

長期間使用しないときは（排水の方法）･･･････････････････････････････ 25

排水の準備 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････25
排水を行う ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････26

お手入れの方法･･･････････････････････････････････････････････････ 27

保守点検項目と実施の目安 ･････････････････････････････････････････････････････27
逃し弁の動作確認 ･････････････････････････････････････････････････････････････28
温水器のお手入れ ･････････････････････････････････････････････････････････････30

こんなときは･････････････････････････････････････････････････････ 31
管理技術者の方
管理技術者の方
管理技術者の方

前面カバーの取り外し方法 ･･･････････････････････････････････33
リセットの方法 ･････････････････････････････････････････････34
ストレーナーの清掃 ･････････････････････････････････････････35

アフターサービス･････････････････････････････････････････････････ 36

消耗品の定期交換について ･････････････････････････････････････････････････････36
補修用性能部品について ･･･････････････････････････････････････････････････････36
修理をご依頼の際には ･････････････････････････････････････････････････････････36

1

共通項目

共通項目

2

共通項目
安全上のご注意

安全上のご注意
本書にはお客様への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくためにお守りいただく事項を記載しています。設置の前に、必ず本書をお読みになり、内容をよく理解された上で設置してください。製品引き渡しの際は必ず本書をご使用になられる方にお渡しください。

警告表示の意味

本書では、取り扱いを誤った場合などの危険の程度を、次の2つのレベルに分類しています。

警告 この表示の欄は､『死亡または重傷などを負う可能性が想定される』内容です。
この表示の欄は､『傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性

注意 が想定される』内容です。

△の記号は、
注意（警告を含む）をうながす事項を示しています。
△の中に具体的な注意内容が描かれています。
（左図の場合は『高温注意』という意味です。）の記号は、してはいけない行為（禁止行為）を示しています。
の中や近くに、具体的な禁止内容が描かれています。
（左図の場合は『分解禁止』という意味です。）●の記号は、
しなければならない行為（強制行為）を示しています。
●の中に、具体的な指示内容が描かれています。
（左図の場合は『電源プラグをコンセントから抜くこと』という指示です。）

重要事項：必ずお守りください警告
必ずアース（D 種接地）工事を確認してください。
アース工事がされないと故障や漏電の時に感電するおそれがあります。
電圧は定格電圧の± 10 ％ 以内でお使いください。
火災の原因となります。
必ず電源一次側に漏電ブレーカを取り付け、動作を確認してください。
万一の故障等による漏電発生時に感電、火災のおそれがあります。
絶対に改造はしないでください。
火災、
感電、やけどやケガの原因となります。
屋外に設置しないでください。
感電や故障の原因となります。
リセット操作時およびメンテナンス時以外は前面カバーを開けないでください。
感電、やけどのおそれがあります。
本体近くにガス類や引火物を近づけたり保管しないでください。
発火のおそれがあります。
湿気の多い場所や浴室には設置しないでください。
水が掛かったり結露が生じる場所で使用すると故障や感電のおそれがあります。
給湯中とその直後は高温になっていますので 、配管部分、給湯蛇口に直接触れないでください。
やけどのおそれがあります。

3

共通項目
安全上のご注意

注意
前面カバーはABS 樹脂製ですので、強い衝撃などを与えないでください。
破損の原因となります。
温水器本体および配管に乗ったり体重を掛けたり物を載せたりしないでください。
落ちてケガをしたり、漏水、故障の原因となります。
水道水以外は使用しないでください。
井戸水などを使用すると腐食などにより漏水するおそれがあります。
水道水に添加物を混ぜないでください。
健康を害したり、
漏電、漏水、故障の原因となります。
長期間のご使用によってタンク内に水アカがたまったり 、配管材料の劣化などによって水質が変わることがありますので、固形物や変色、にごり、異臭があった場合は飲用にしないでください。
健康を害するおそれがあります。
温水器の満水質量に十分耐えられる強度を持った壁面に必ず垂直に設置してください。
落下の原因となります。
給湯、給水接続配管はステンレスもしくは銅製の材質を使用してください。
漏水の原因となります。
配管に使用するパッキンはノンアスベストパッキンを使用してください。
漏水の原因となります。
電気温水器へ配管接続する前に配管内のゴミ（切削粉、砂、シールテープ等）
を除去す
るため、
止水栓を開きバケツ２杯（約２０Ｌ）程度の水を捨ててください。
故障や漏水の原因となります。
満水にしてから通電してください。
故障の原因となります。
飲用する場合は、やかんなどで沸かしてからお飲みください。
健康を害するおそれがあります。
床面に防水、排水処理を施してください。
漏水が起きた場合、大きな被害につながるおそれがあります。
規定の給水圧力にてご使用ください。
誤動作、故障の原因となります。
定期的に逃し弁の動作確認を行ってください。
万一動作不良を起こした場合、漏水や事故の原因となります。
水の凍結が予想される所では凍結防止処置を施してください。
タンクや配管が破裂してやけどをするおそれがあります。
長期間使用しない場合はタンクの水を抜いてください。
凍結してタンクが破損したり、水質が悪化するおそれがあります。

4

共通項目
ESW03について

ESW03について
本機は約 75 ℃に沸かし上げたお湯を水と混合して37 ℃ ± 2 ℃（工場出荷時）の安全な温度で出湯する超小型の壁掛型電気温水器です。

ラインナップ
ESW03ATX
シンプルな標準タイプ。

ESW03TTX
便利なデジタルタイマーがついたタイプ。

各部名称および寸法図
158★

出水口

★ = 取付寸法※ = タイマー付タイプのみ

給湯口

吸気栓

230

（166）

逃し管接続口150

逃し弁テストスイッチ
電源コード（7.5）※

31 28 3016
（7.6）

（0.8m）

60

出湯温度調節ダイヤル

給水口

タイマー※

水抜栓
取付金具
（下）
（本体取付済）

5

248★

取付金具
（上）

312

331

292

運転スイッチ共通項目
ESW03について

仕様
ESW03

型式

ESW03ATX（タイマ無）

型番

約 3L

貯湯量
定格

ESW03TTX（タイマ有）電圧

単相 100/200V

周波数50/60Hz

消費電力

0.6kW

設定温度
（沸かし上げ温度）

約 75 ℃

出湯温度（工場出荷時）37 ℃ ± 2 ℃（ただし出湯温度調節ダイヤルで調節可）※ 1 ※ 2

出湯温度調節範囲（目安）

32 ℃ ± 2 ℃（下限）〜 39 ℃ ± 2 ℃（上限）※ 2

外形寸法 D × W × H（166）mm × 230mm × 292mm ※ 3

製品質量（満水質量）

使用
条件

主要
部品

約 4.0kg（約 6.5kg）

使用雰囲気温度0 〜 40 ℃（凍結しないこと）

一次側使用水温

30 ℃ 以下（凍結しないこと）

給水圧力

0.1~0.5MPa

最高使用圧力0.1MPa

設置場所

屋内

ヒーター

シーズヒーター

逃し弁

97kPa

減圧弁

85kPa

電源コード

0.8m

電源プラグ
対応コンセント（パナソニック品番）
安全装置

接続
口径

約 3.7kg（約 6.2kg）

差込型 / 接地 2P

引掛形 / 接地 2P

WK3001W
WF3002EKWF2520B/W
WK2520B/W

125V/15A

250V/20A

空焚き検出、過昇温検出

給水口

G1/2（おねじ）

給湯口

G1/2（おねじ）

出水口

G1/2（おねじ）

逃し管接続口

M14 × 1.0

水抜栓

適合ホース内径 9mm※ 1：お湯の出はじめに瞬間的に温度が高くなる場合があります。
（約 43 ℃）
※ 2：沸き上がり温度：75 ℃、給水温度：15 ℃ 時、出湯流量：3L/min 時※ 3：（ ）内寸法は出湯温度調節ダイヤルを含めた寸法です。
（P.5『各部名称および寸法図』参照）

6

共通項目
MEMO

7

工事要領

工事要領

正しく取り付けるため、必ずこの手順に沿って施工してください。

8

工事要領
施工前にご確認ください

施工前にご確認ください
1. 部品の確認【製品に同梱されています】

本体

付属品（型番により異なるもの）
タイマー付タイプ
デジタルタイマー
取扱説明書

IWT-N1
このたびは、
デジタルタイマー付製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書を事前によくお読みになり、理解した上で設置・ご使用ください。
設置工事（試運転）後は、必ず本書をご使用になる方にお渡しください。
本書は、いつでもご覧になれるよう所定の場所に保管してください。
（この取扱説明書に記載されている事項を守らずに発生した事故について、弊社は一切責任を負いません。）〒130-0002 東京都墨田区業平 5-11-3 イトミックビル
TEL：03（3621）2121（大代表）

FAX：03（3621）2130

フロント課（修理依頼承り先）
TEL：03（3621）2161（代表）各型番の違いはP.5 参照

FAX：03（3621）2163

デジタルタイマー取扱説明書× 1（工事終了後、ご使用になられる方へお渡しく
ださい。）

付属品（全型番共通）
お湯のトータルプランナー

工事要領・取扱説明書
製品名 : 小型電気温水器
型 式 : ESW03

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書を事前によくお読みになり、理解した上で設置、ご使用ください。
設置工事（試運転）後は、必ず本書をご使用になる方にお渡しください。
本書は、いつでもご覧になれるよう所定の場所に保管してください。
（この工事要領・取扱説明書に記載されている事項を守らずに発生した事故について、弊社は一切責任を負いません。）〒 130-0002 東京都墨田区業平 5-11-3 イトミックビル
TEL:03（3621）2121（大代表） FAX:03（3621）2130
フロント課（修理依頼承り先）
TEL:03（3621）2161（代表）
FAX:03（3621）2163

取付金具
（上）

工事要領・取扱説明書× 1（この冊子です。当冊子は工事終了後、ご使用になられる方へお渡しください。）【お客様にてご手配ください】
お客様手配品（→ P.14『標準配管図』参照）①漏電ブレーカ ・・・・・ 万一の故障や漏電した際の事故を防止します。
（30mA、0.1 秒）②プラスチックアンカー ・・ 温水器を取り付ける際に必要です。
（3 本）③木ねじ ・・・・・・・・・ 温水器を取り付ける際に必要です。
（3 本）④ステンレスフレキ管 ・・・ 配管を取り外せるように施工するために必要です。
⑤止水栓 ・・・・・・・・・ 排水やメンテナンス時に給水を止めるため必要です。
⑥水栓 ・・・・・・・・・・・ 出湯するため必要です。

関連商品（→ P.14『標準配管図』参照）
ブローキャッチャー ・・・・ 簡単な工事で設置可能な膨張水排出装置です。

9

工事要領
施工前にご確認ください

2. 設置場所の確認
チェックリスト項目
凍結対策
メンテナンススペース

チェック内容チェック

冬季にも凍結しない場所ですか？

冬季に凍結する場所の場合、保温工事が必要になります。

メンテナンスのために本体を取り外せるスペースは確保されていますか？

メンテナンススペースが取られていないと、修理や点検の際に製品を取り外すことができません。

垂直な壁面ですか？

垂直でない場合はお取り付けいただけません。

取付壁面

満水質量約 6.2kg（タイマー付タイプは約 6.5kg）に耐えられる壁面
ですか？
強度が不十分な場合は補強を行うなどの対策が必要です。

コンセント
の有無
給湯配管距離給水圧力
電圧

電源コード（0.8m）が届く範囲にコンセントはありますか？

無い場合は取り付けや増設が必要です。

水栓までの距離が2m 以内に収まる場所ですか？

放熱ロスを防ぐため、給湯配管は最長でも2m 以内におさえてください。

給水圧力は0.1 〜 0.5MPaの範囲内ですか？

温水器が正しく動作しませんので、必ず上記の範囲の給水圧力があることを確認してください。

定格電圧の± 10 ％ 以内ですか？

火災の原因となりますので、必ず上記範囲内の電圧であることを確認してください。

ESW03 型の離隔距離
この温水器は「消防法設置基準」に基づく試験基準に適合しております。 消防法 基準適合 組込形
建築物の可燃物等からの離隔距離は表に掲げる値以上の距離を保って場所
離隔距離（cm）
ください。
上方
0※必ずメンテナンススペースを確保してください。メンテナンスス
左方
0
ペースが取られていないと、修理や点検の際に製品を取り外すこ
右方
0
前方
0
とが出来ません。
後方
下方

0
0

10

工事要領
施工する

施工する
1. 設置工事

警告
屋外に設置しないでください。
感電、故障の原因となります。
リセット操作時およびメンテナンス時以外は前面カバーを開けないでください。
感電、やけどのおそれがあります。
湿気の多い場所や浴室には設置しないでください。
水が掛かったり結露が生じる場所で使用すると故障、感電のおそれがあります。

注意
前面カバーはABS 樹脂製ですので、強い衝撃などを与えないでください。
破損の原因となります。
温水器の満水質量に十分耐えられる強度を持った壁面に必ず垂直に設置してください。
落下の原因となります。
床面に防水、排水処理を施してください。
漏水が起きた場合、大きな被害につながるおそれがあります。

電気温水器の設置①温水器を取り付ける位置を決定し、取付木ねじ
位置に印をつけます。

158②印をつけた位置 3 ケ所に下穴を開け、プラスチッ（お客様手配品）
を打ち込みます。
クアンカー※

2-φ6

248※推奨プラスチックアンカー…フォーエース 4A-628K（日本ドライブイット製）

φ6.5③上側 2 ケ所に打ち込んだプラスチックアン
カーに木ねじ※（お客様手配品）で取付金具（上）を取り付けます。
※推奨木ねじサイズ…φ3.8 × 32

11

工事要領
施工する

④温水器背面の切り欠き部に取付金具
（上）
を挿
しこみ、
温水器を引っ掛けます。

切り欠き部を引っ掛ける

⑤取付金具
（下）
を木ねじ
（お客様手配品）
で固定します。

木ねじで固定する

12

工事要領
施工する

2. 配管工事

注意
給湯、給水接続配管はステンレスもしくは銅製の材質を使用してください。
漏水の原因となります。
配管に使用するパッキンはノンアスベストパッキンを使用してください。
漏水の原因となります。
電気温水器へ配管接続する前に配管内のゴミ（切削粉、砂、シールテープ等）を除去す
るため、止水栓を開きバケツ２杯（約２０Ｌ）程度の水を捨ててください。
故障や漏水の原因となります。
規定の給水圧力にてご使用ください。
誤動作、故障の原因となります。
水の凍結が予想される所では凍結防止処置を施してください。
タンクや配管が破損してやけどをするおそれがあります。
①給水一次側にお客様手配品の止水栓を取り付けてください。
②各配管接続口についているキャップを取り外して配管を行ってください。
・膨張水の処理は当社の膨張水排出装置ブローキャッチャーもしくは間接
排水にて行ってください。
ワンポイント・放熱ロスを防ぐため、給湯配管は最長でも2m 以内におさえ、保温工事を行ってください。
・ステンレスフレキ管（お客様手配品）を使用して、メンテナンスや修理の際に温水器を取り外せるようにしてください。

配管接続向きについて
ESW03の配管接続口（給水口・給湯口・出水口・逃し管接続口※）は左右に回転可能です。
設置状況に応じて配管接続向きを変更してください。
※逃し管接続口の向きを変更する際は、根元のホースバンドをゆるめてから行ってください。

給湯

混合栓用給水膨張水

給水

給湯

混合栓用給水膨張水
給水◆配管接続向きが右の場合

13◆配管接続向きが左の場合

工事要領
施工する

標準配管図
【シングルレバー混合栓の場合】

洗面台など（お客様手配品）

混合水栓用給水
給湯

混合水栓（お客様手配品）

温水器本体
逃しホース
（BCH 関連商品）

給水ブローキャッチャー（BCH）（関連商品）

止水栓（お客様手配品）【自動水栓の場合】

洗面台など（お客様手配品）

給湯
接続口キャップ

自動水栓（お客様手配品）（関連商品）

温水器本体
逃しホース（BCH 関連商品）

自動水栓機能部（お客様手配品）

給水

ブローキャッチャー（BCH）（関連商品）

止水栓（お客様手配品）※ 1：膨張水排水処理は弊社関連商品のブローキャッチャー（BCH）、または間接排水にて行ってください。
※ 2：ブローキャッチャー（BCH）の施工詳細は、ブローキャッチャー（BCH）付属の工事要領、取扱説明書をご参照ください。
※ 3：自動水栓の施工詳細は、自動水栓の工事要領書、および取扱説明書をご参照ください。
※ 4：ESW03は適温出湯型のため、自動水栓は単水栓タイプのものをご使用ください。

14

工事要領
施工する

3. 電気工事

警告
必ずアース（D 種接地）工事を確認してください。
アース工事がされないと故障や漏電発生時に感電するおそれがあります。
電圧は定格電圧の± 10 ％ 以内でお使いください。
火災の原因となります。
必ず電源一次側に漏電ブレーカを取り付け、動作を確認してください。
万一の故障等による漏電発生時に感電、火災のおそれがあります。
絶対に改造はしないでください。
火災、
感電、やけどやケガの原因となります。
設置時以外は前面カバーを開けないでください。
感電、やけどのおそれがあります。

注意
前面カバーは ABS 樹脂製ですので、強い衝撃などを与えないでください。
破損の原因となります。

4. 施工後の確認
チェックリスト項目設置工事

チェック内容温水器にがたつきはありませんか？
各配管、継手に漏水はないですか？

配管工事
給水管や給湯管の接続部分にゆるみはありませんか？
漏電ブレーカは正しく作動しますか？
電気工事

D 種接地工事は正しく行われていますか？

15

チェック

工事要領
試運転を行う試運転を行う注意
水道水以外は使用しないでください。
井戸水などを使用すると腐食などにより漏水するおそれがあります。
水道水に添加物を混ぜないでください。
健康を害したり、
漏電、漏水、故障の原因となります。
満水にしてから通電してください。
故障の原因となります。
規定の給水圧力にてご使用ください。
誤動作、故障の原因となります。
定期的に逃し弁の動作確認を行ってください。
万一動作不良を起こした場合、漏水や事故の原因となります。

1. 温水器に給水する①運転スイッチがOFFになっていることを確認してください。
スイッチOFF②電源プラグがコンセントから外れていることを確認してください。
外れていない場合は、電源プラグをコンセントから外してください。

【200V タイプの場合】左に回して外す

16

工事要領
試運転を行う③止水栓を全開にしてください。
全開にしてください④混合水栓の湯側を全開にし、水の量が安定するまで流し続けます。
（温水器のタンクが満水になるまでは空気を含んだ水が出ます。）
水の量が安定したら配管の汚れをタンク内から排出するため、そのまましばらく流し続けてください。
【２ハンドル混合栓の場合】
湯側を全開にする【シングルレバー混合栓の場合】
レバーを湯側全開にする

自動水栓をご使用の場合は、水の量が安定しているかを確認してください。
（温水器のタンクが満水になるまでは空気を含んだ水が出ます。）【自動水栓の場合】
水の量を確認する

17

工事要領
試運転を行う⑤混合水栓を閉め、温水器本体や配管部からの漏水がないか確認してください。

!
!
!

!

!

！ ：漏水確認箇所

2. 試運転を行う①電源プラグをコンセントに挿しこみ、温水器右側面にある運転スイッチをONにしてください。
【200V タイプの場合】
スイッチON
挿しこんで右に回す②しばらくした後※に水栓からお湯が出ることを確認してください。
※運転スイッチをONにしてから沸かし上がるまでは多少時間がかかります。
（P.19『沸き上がり
時間の目安』
参照）【２ハンドル混合栓の場合】 【シングルレバー混合栓の場合】
湯側を開く

レバーを湯側に上げる【自動水栓の場合】
吐水口に手を近づける

18

工事要領
試運転を行う沸き上がり時間の目安
定格電圧

貯湯量
（㍑）

単相 100V
単相 200V

約3

標準ヒーター
容量
（kW）

0.6

沸き上がり時間※ 1
給水温

5℃

15 ℃

25 ℃

22 分

19 分

16 分

使用範囲の
※2
目安（人）
約 14

※1：沸き上がり時間の算出：沸き上がり温度 75 ℃の場合。
※2：使用範囲の目安：１人当たり0.5 リットル、37 ℃にて算出 。
（給水15 ℃、沸き上がり温度 75 ℃）

3. 試運転後の確認
チェックリスト

19

項

目

漏

水

チェック内容各配管、継手に漏水はないですか？

ストレーナーストレーナーの中にゴミ詰まりはないですか？

逃し弁

膨張水処理部から吹き出し続けていませんか？

給給湯栓を開くとお湯が出ますか？

湯

チェック

取扱説明

取扱説明

正しく安全にお使いいただくため、必ずお読みください。

20

取扱説明
使用方法

使用方法
警告
リセット操作時およびメンテナンス時以外は前面カバーを開けないでください。
感電、やけどのおそれがあります。
本体近くにガス類や引火物を近づけたり保管しないでください。
発火の原因となります。
給湯中とその直後は高温になっていますので 、配管部分、給湯蛇口に直接触れないでください。
やけどのおそれがあります。
排水時には熱湯が出ることがありますので、お湯に触れないでください。
やけどのおそれがあります。

注意
前面カバーはABS 樹脂製ですので、強い衝撃などを与えないでください。
破損の原因となります。
温水器本体および配管に乗ったり体重を掛けたり物を載せたりしないでください。
落ちてケガをしたり、漏水、故障の原因となります。
水道水以外は使用しないでください。
井戸水などを使用すると腐食などにより漏水するおそれがあります。
水道水に添加物を混ぜないでください。
健康を害したり、
漏電、漏水、故障の原因となります。
長期間のご使用によってタンク内に水アカがたまったり 、配管材料の劣化などによって水質が変わることがありますので、固形物や変色、にごり、異臭があった場合は飲用にしないでください。
健康を害するおそれがあります。
満水にしてから通電してください。
故障の原因となります。
飲用する場合は、やかんなどで沸かしてからお飲みください。
健康を害するおそれがあります。
規定の給水圧力にてご使用ください。
誤動作、故障の原因となります。
定期的に逃し弁の動作確認を行ってください。
万一動作不良を起こした場合、漏水や事故の原因となります。
長期間使用しない場合はタンクの水を抜いてください。
凍結してタンクが破損したり、水質が悪化するおそれがあります。

1. 使用前の準備と確認
ご使用の前に次の事をご確認ください。

チェックリスト項目

チェック内容近くにガス類や引火物がないですか？

本体まわり

本体の上には物などを載せていませんか？
膨張水処理部から吹き出し続けていませんか？

21

チェック

取扱説明
使用方法

2. 運転する

警告
給湯中とその直後は高温になっていますので 、配管部分、給湯蛇口に直接触れないでください。
やけどのおそれがあります。

注意
温水器本体および配管に乗ったり体重を掛けたり物を載せたりしないでください。
落ちてケガをしたり、漏水、故障の原因となります。
水道水以外は使用しないでください。
井戸水などを使用すると腐食などにより漏水するおそれがあります。
水道水に添加物を混ぜないでください。
健康を害したり、
漏電、漏水、故障の原因となります。
満水にしてから通電してください。
故障の原因となります。
規定の給水圧力にてご使用ください。
誤動作、故障の原因となります。
を参照し、温水器に給水してください。
① P.16『温水器に給水する』②電源プラグをコンセントに挿しこみ、温水器右側面にある運転スイッチをONにしてください。
タイマー付のESW03TTXをお使いの場合は、運転スイッチをONにすると工場設定の自動運転【おすすめプログラム】（下記「タイマー運転について」参照）で運転を始めます。
【200V タイプの場合】
スイッチON
挿しこんで右に回す

タイマー運転について（ESW03TTXのみ）
ESW03TTXは、組み込まれたデジタルタイマーに汎用的な運転設定「おすすめプログラム」が工場出荷時にインプットされています。運転開始
時は、この「おすすめプログラム」で設定されたスケジュールに沿って運転を開始します。
（機能と操作方法については、付属の「デジタルタイ
マー取扱説明書」
をご参照ください。）

おすすめプログラム運転設定
運転曜日

月〜金曜日

運転時間

6:30 〜 18:30

22

取扱説明
使用方法

3. 出湯温度の変更方法
出湯温度は、
本体前面にある出湯温度調節ダイ
ヤルを操作することで一定の範囲内での調節が可能です。
調節範囲の目安は下記目安を参照してください。
【出湯温度調節範囲内の目安】

32 ℃ ± 2 ℃（下限）〜 39 ℃ ± 2 ℃（上限）※沸き上がり温度：75 ℃、給水温度：15 ℃ 時
出湯流量：3L/min 時※給水温度やタンク内の温度、出湯流量によって出湯温度は変動します。

低めの
温度

高めの
温度

4. 出湯する

警告
給湯中とその直後は高温になっていますので 、配管部分、給湯蛇口に直接触れないでください。
やけどのおそれがあります。

注意
長期間のご使用によってタンク内に水アカがたまったり 、配管材料の劣化などによって水質が変わることがありますので、固形物や変色、にごり、異臭があった場合は飲用にしないでください。
健康を害するおそれがあります。
満水にしてから通電してください。
故障の原因となります。
飲用する場合は、やかんなどで沸かしてからお飲みください。
健康を害するおそれがあります。

【２ハンドル混合栓の場合】 【シングルレバー混合栓の場合】
湯側を開く

レバーを湯側に上げる【自動水栓の場合】
吐水口に手を近づける※水栓の操作方法は、取り付けた水栓の取扱説明書をご参照ください。
23

取扱説明
長期間使用しないときは（排水の方法）

5. 出水する （自動水栓を使用する場合のみ）
夏場などお湯を必要としない場合は、運転スイッ
チをOFFにしてください。
スイッチをOFFにした直後は、タンク内にお湯が残っているためお湯が出ますが、時間がたつと水に変わります。

スイッチOFF24

取扱説明
長期間使用しないときは（排水の方法）

長期間使用しないときは（排水の方法）警告
給湯中とその直後は高温になっていますので 、配管部分、給湯蛇口に直接触れないでください。
やけどのおそれがあります。
排水時には熱湯が出ることがありますので、お湯に触れないでください。
やけどのおそれがあります。

注意
前面カバーはABS 樹脂製ですので、強い衝撃などを与えないでください。
破損の原因となります。
長期間使用しない場合はタンクの水を抜いてください。
凍結してタンクが破損したり、水質が悪化するおそれがあります。
長期間、温水器および水栓をご使用にならない場合には水質劣化を防ぐため、下記の手順に沿って
タンク内のお湯を抜いてください。

排水の準備①運転スイッチをOFFにして、電源プラグをコンセントから抜きます。
【200V タイプの場合】
スイッチOFF
左に回して外す②水になるまで水栓から出湯します。
水栓からのお湯が水になったら、水栓を閉め、止水栓を完全に閉めます。
水になるまで湯側を開く
完全に閉めてください

25

取扱説明
長期間使用しないときは（排水の方法）

排水を行う

排水を行う前に必ずP.24「排水の準備」を行ってください。

ホースを接続する①本体下部の水抜口にホース（お客様手配品：適を奥までしっかりと差し込
合ホース内径 9mm）
みます。

（排水の
②水抜栓のつまみをゆるめて※から、吸気栓を取り外してください。排水が開始されます。
際は容器から水があふれないようご注意ください。）※水抜栓は回しすぎると外れてしまいますのでご注意ください。
③排水が終了したら水抜栓を閉め、吸気栓を取り付けてください。
手順②-2

つまみを回し、吸気栓を取り外す

つまみ

手順
②-1

水抜栓のつまみをゆるめる

つまみ※上記の方法で水が抜けにくい場合は、弊社サービス受付課までお問い合わせください。
26

取扱説明
お手入れの方法

お手入れの方法
警告
リセット操作時およびメンテナンス時以外は前面カバーを開けないでください。
感電、やけどのおそれがあります。
逃し弁点検時は、
逃し弁本体や配管に手を触れないでください。
やけどのおそれがあります。
給湯中とその直後は高温になっていますので 、配管部分、給湯蛇口に直接触れないでください。
やけどのおそれがあります。
排水時には熱湯が出ることがありますので、お湯に触れないでください。
やけどのおそれがあります。

注意
定期的に逃し弁の動作確認を行ってください。
万一動作不良を起こした場合、漏水や事故の原因となります。
長期間使用しない場合はタンクの水を抜いてください。
凍結してタンクが破損したり、水質が悪化するおそれがあります。

保守点検項目と実施の目安
点検項目

点

検

内

容

点検の目安

逃し管から常時水が出ていないか確認してください。
（P.27『逃逃し弁の動作点検 し弁の動作確認』参照）
重要

コードおよび
プラグの点検コードが熱を持っていないこと、損傷および劣化していないこと、プラグの締め付け部にゆるみなどの異常がないことを確認して 1 回／月ください。トラッキング現象による火災防止のために一次側ブレーカをOFFにし、コンセント周囲やプラグを乾いた布等で清掃してください。

漏水全般について 本体および各配管接続部から漏水のないことを確認してくださ
の点検
い。

1 回／日

給湯栓を全開にして、タンク内の水を強制的に入れ替えてくだ
さい。

1 回／年

タンク内部の清掃

注）
長期間ご使用にならない場合は凍結によるタンクの破損や水質変化防止のため、P.24『長期間使用しないときは（排水の方法）』をご参照の上、タンク内の湯を排水してください。

27

取扱説明
お手入れの方法

逃し弁の動作確認

注意
定期的に逃し弁の動作確認を行ってください。
万一動作不良を起こした場合、漏水や事故の原因となります。
逃し弁が作動しなくなるとタンクの破損や事故の原因となります。定期的に逃し弁の動作確認を行ってください。

運転停止中の確認①膨張水処理部で水が流れていないことを確認してください。

勢い良く流れている水が流れていない②逃し弁テストスイッチをドライバー等で押してください。
ドライバー等で逃し弁テストスイッチを押す③逃し弁テストスイッチを押している間、勢い良
く水が流れることを確認してください。

水が流れない勢い良く流れる

28

取扱説明
お手入れの方法

運転中の確認①膨張水処理部で滴下していることを確認してく
ださい。

勢い良く
流れている

滴下している②逃し弁テストスイッチをドライバー等で押してください。
ドライバー等で逃し弁テストスイッチを押す③逃し弁テストスイッチを押している間、勢い良く水が流れることを確認してください。
水が流れない滴下のまま

勢い良く流れる

ワンポイント29

逃し弁の内部にゴミが付着すると正常に動作しなくなる場合があります。そのようなときは逃し弁テストスイッチを押し続け、しばらく水を流した後で再度確認を行ってください。

取扱説明
お手入れの方法

温水器のお手入れ
水に浸して固く絞った布で、汚れがひどいときは適量に薄めた中性洗剤に浸して固く絞った布で拭いてください。薬品やクレンザーなどは使用しないでください。

30

取扱説明
こんなときは

こんなときは温水器が正しく運転しない場合や不調な際の修理ご依頼の前にご確認ください。
ここに記載されている対処を行っても症状が改善されない場合は、故障状況シートをFAXいただ
くか、
弊社サービス受付課または最寄りの営業所・地区販売会社までご連絡ください。
タイマーの操作方法は、付属の「デジタルタイマー取扱説明書」をご参照ください。

状

況

ご確認ください対処方法
一次側のブレーカがOFFになっ 漏電ブレーカをONにしてください。
ていませんか？

プラグは確実にコンセントに挿 確実に挿しこんである場合でも、結線部が断しこんでありますか？
線していることもありますので、点検してください。
運転スイッチまたはタイマーの 運転スイッチがOFFの場合はONにしてください。タイマーは設定を変えてみて、通電す設定がOFFになっていません
か？
ればセットし直してください。設定方法は付属の「デジタルタイマー取扱説明書」をご参照ください。
湯が沸かない湯にならない

過昇温検出装置が作動していま 本機には「空焚き検出」および「過昇温検出」
せんか？
（サーモスタットのトラブル時などに発生するオーバーヒート防止）兼用装置が装備されています｡ 復帰するには原因を取り除いたう
えで、管理技術者の方にご依頼ください。
（P.33『リセットの方法』参照）
電圧が誤っていませんか？

100 Ｖの温水器を200 Ｖで使用するとヒー
ターが断線します。200 Ｖの温水器を100 Ｖ
で使用することはできません。

ヒーターの故障ではありません ヒーターの導通を測ってください。故障の場
か？
合は、弊社サービス受付課または最寄りの営
業所・地区販売会社までご連絡ください。
湯を使用した直後ではありませ 瞬間式ではありませんので沸き上がるまで時んか？
間がかかります。

湯温が低いまたは沸き上がり時間が長すぎる

逃し弁は正常ですか？湯が逃し 通電時、ポタポタ出るのは正常ですが常時吹管から出続けてませんか？
き出しているのは故障です。ゴミがかんでいたり減圧弁の故障の可能性もあります。P.27『逃し弁の動作確認』に沿って動作をご確認ください。正常に動作していない場合は弊社サー
ビス受付課または最寄りの営業所・地区販売
会社までご連絡ください。
水温が低くありませんか？

秋から冬にかけて水温が急激に下がります。
従って沸き上がり時間もかかります。

出湯温度調節ダイヤルの設定が P.23『出湯温度の変更方法』を参照し、希望のC（低い）になっていませんか？ 温度になるよう設定してください。
非常に熱い湯が出る

31

温水器の自動混合弁が故障して 自動混合弁が故障している可能性があります
いませんか？
ので、弊社サービス受付課または最寄りの営
業所・地区販売会社までご連絡ください。

取扱説明
こんなときは状況

瞬間的にお湯の温度が高くなるまたは低くなる

ご確認ください対処方法

その後のお湯の温度は一定になっていますか？

製品の構造上、お湯をしばらく使っていなかった後の出湯は一時的に設定よりも高い温度（約43 ℃）が出る場合がありますが故障ではありません。

断水ではありませんか？

断水が終わるまでお待ちください。

給水量が不足しているのではあ 止水栓が開いていない場合は開けてください。
湯量が少ないりませんか？
減圧弁やストレーナーに詰まりがある場合は管湯も水も出ない
理技術者の方にご依頼し、取り除いてください。
止水栓が閉まっていませんか？ 閉まっていたら開けてください。
設置直後ではありませんか？
湯が臭い
湯が汚れている

長期間の休止後ではないです
休止後は水の汚れや配管内の錆が出ることがか？または断水直後ではないで あります。水栓から水を出し続けてタンク内
すか？
の水を入れ替えてください。
本体からですか？

ただちに使用を中止（運転スイッチをOFFに）して止水栓を閉め、電源プラグを抜いた後、弊社サービス受付課または最寄りの営業所・地区販売会社までご連絡ください。

配管接続部からですか？

各配管接続部を締め直してください。
膨張水の処理配管接続部も点検してください。

漏水している

給水時に温水器本体や配管が振動音を発する

設置直後などは工事の際の切削油等が流入することがありますので、水をしばらく出し続
けてください。

給水管に30cm 以上フレキ管を 配管を固定していないと水圧の変動「ウォー使用しているか、配管支持がさ ターハンマー」の影響が直接出ることがありれていないのではありませんか？ ますので、固定してください。フレキ管の場
合は給水抵抗を少なくするよう、Rを大きくするなど曲げ方を工夫してください。

32

取扱説明
こんなときは前面カバーの取り外し方法
管理技術者の方

警告
リセット操作時およびメンテナンス時以外は前面カバーを開けないでください。
感電、やけどのおそれがあります。
給湯中とその直後は高温になっていますので 、配管部分、給湯蛇口に直接触れないでください。
やけどのおそれがあります。

注意
前面カバーはABS 樹脂製ですので、強い衝撃などを与えないでください。
破損の原因となります。
①出湯温度調節ダイヤル固定ねじを外し、出湯温度調節ダイヤルを取り外します。

②側面 4 ヶ所のねじを外し、前面カバーを取り外
します。

33

取扱説明
アフターサービス

リセットの方法
管理技術者の方

警告
リセット操作時およびメンテナンス時以外は前面カバーを開けないでください。
感電、やけどのおそれがあります。
給湯中とその直後は高温になっていますので 、配管部分、給湯蛇口に直接触れないでください。
やけどのおそれがあります。

注意
前面カバーはABS 樹脂製ですので、強い衝撃などを与えないでください。
破損の原因となります。

※この操作は本機内部を操作しますので販売店もしくはサービス店など、専門の技術者へご依頼ください。
ESW03には「空焚き検出」および「過昇温検出」（サーモスタットのトラブル時などに発生するオー
バーヒート防止）兼用装置が装備されています｡
何らかの理由で作動し運転が停止した場合には、運転スイッチをOFFにして電源プラグをコンセントから外した後、原因を取り除いたうえで前面カバーを外し、十分に温度が下がってから下図矢印部分の空焚、
過昇温リセットボタンを押してください。

34

取扱説明
こんなときはストレーナーの清掃管理技術者の方

警告
リセット操作時およびメンテナンス時以外は前面カバーを開けないでください。
感電、やけどのおそれがあります。
給湯中とその直後は高温になっていますので 、配管部分、給湯蛇口に直接触れないでください。
やけどのおそれがあります。

注意
前面カバーはABS 樹脂製ですので、強い衝撃などを与えないでください。
破損の原因となります。

清掃前の準備① P.24『長期間使用しないときは（排水の方法）』をご参照の上、排水を行ってください。
②以下のことを確認してください。
・電源スイッチがOFFになっている。
・電源プラグがコンセントから外れている。
・止水栓が閉まっている。

清掃を行う① P.33『前面カバーの取り外し方法』を参照し前面カバーを外します。
ストレーナーを取り外し②固定ネジ 2 本を外し、ます。
注：ストレーナーを取り外した際に少量の水が出ますので、水を受けるものを用意してください。

③取り外したストレーナーのフィルタ部分に詰まったゴミをナイロンブラシなどで取り除きます。

④ストレーナーを取り外しと逆の要領で取り付けた後、給水を行い、
漏水がないか確認してください。漏水があった場合は再度取り付け直してください。
給水方法は、P.16『温水器に給水する』を参照。
⑤前面カバーを取り付けて終了です。

35

取扱説明
アフターサービス

アフターサービス
消耗品の定期交換について

下記に記載の部品は定期的な交換が必要な消耗部品です。劣化による動作不良や漏水を防止するため定期的に交換してください。
（下表参照）
交換（有償）、購入のご依頼は弊社サービス受付課または最寄りの営業所・地区販売会社にご依頼ください。
部品名

交換時期の目安

交換いただく理由

設置、交換日より
2 〜 5年

長期間ご使用いただくことにより、経年劣化やスケール※による動作不良や漏水を起こす可能性があります。漏水が起きた場合大きな被害を与えることがありますので、交換することによりそれらを防止します。

逃し弁
減圧弁
ヒーター
自動混合弁

（※水道水中のミネラル分が固着したもの。）※上記以外でも使用状況によってパッキン類や電気部品交換が必要になる場合があります。使用頻度、環境によっては交換時期が早まる場合があります。

補修用性能部品について

本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 7 年です。

修理をご依頼の際には修理をご依頼されるときは、P.35の故障状況シートをコピーして必要事項にご記入いただき、FAXにてご送付ください。FAXをお使いになられていない場
合は記入事項をお電話にてご連絡ください。
（型番や製造番号等は本体貼り付けの保証票に印刷されていますので、故障状況シートへ転記してください。）（株）日本イトミック サービス受付課 FAX 03-3621-2163

TEL 03-3621-2161※または最寄りの営業所もしくは地区販売会社へご連絡ください。

36

取扱説明
アフターサービス

故障状況シート
貴

社

名

ご

住

所

T

E

L

製 品 型 番

F

A

X

ESW03

電 源、 電 力

製造番号

設 置 場 所

保証期限

状

37

ご担当者名

態

【無料修理規定】
本規定は、保証票に記載された製品につき、納入から1年の間に故障が発生した場合、下記記載内容に基づいて無料修理を行うことをお約束するものです。保証票に記載された製造番号をご提示の上、弊社サービス受付課または最寄りの営業所・地区販売会社にご依頼ください。

1．取扱説明書・製品本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障が発生した場
合には無料修理いたします。
2．保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、弊社サービス受付課または最寄りの営業所・地区販売会社にご依頼の上、修理に際して保証票に記載された製造番号をご提示ください。なお、遠隔地（離島および離島に準ずる遠隔地）への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3．ご転居の場合は、事前に弊社サービス受付課または最寄りの営業所・地区販売会社にご相談ください。
4．補償範囲は機能部とその付属品のみで、配管類は含みません。
5．保証期間内でも次の場合は保証の対象とならず、有料修理となります。
（ 1 ）お 客様が取扱説明書・本体貼付ラベル等に記載された手順・注意を守らなかったことによる不具合
や、部品・湯槽内の清掃など日常のお手入れを行わなかったことによる不具合※1（ 2 ）Oリング・パッキン類の摩耗・劣化による不具合や、電池の消耗による不具合（ 3 ）工事要領に指示する方法に基づかない施工や工事設計による不具合※2（ 4 ）輸送・搬入・移動の際の落下・転倒・接触等による不具合（ 5 ）専門業者以外による移動・分解・修理・改造などによる不具合（ 6 ）指定規格以外の電気（電圧・周波数など）の使用や電力契約の間違いによる不具合（ 7 ）温泉水・井戸水など水道水以外の水を給水したことによる不具合（ 8 ）設備側の排水不良等による冠水により生じた不具合（ 9 ）電気・給水の供給トラブル等による不具合（10）配管の錆・砂・ゴミ等異物の流入による不具合（11）建築躯体の変化などに起因する不具合や、塗装の色あせなどの経年変化またはご使用に伴う摩耗等による外観上の不具合（12）火 災、爆発等の事故、地震・津波・噴火・風水害・雷などの天災や地変、煤煙、降灰、酸性雨、凍結、海岸付近や温泉地等の地域における腐食性の空気環境、ほこり、異常電圧、異常電磁波、ねず
み・鳥・昆虫などの動物の行為、または戦争・暴動など破壊行為による不具合（13）保証票の提示が無い場合
6．無料修理により交換された部品や製品は（株）日本イトミックの所有となります。
7．製品の保証は日本国内におけるご使用の場合のみ有効です。
※1：日常のお手入れとはお客様ご自身で行えるもののほかに、設備業者や管理技術者に依頼が必要なものがございます。製品や部品によってお手入れ方法や時期が大きく異なりますので、取扱説明書やラベル等を必ずご確認いただくとともに、不明点は弊社サービス受付課または最寄りの営業所・地区販売会社にご相談ください。
※2：製品によって施工方法や注意事項が大きく異なりますので、施工時には工事要領を必ずご確認いただくとともに、不明点は弊社サービス
受付課または最寄りの営業所・地区販売会社にご相談ください。

■お客様へ
1．製品をお受け取りになる際は、製造番号が記載されている保証票が貼り付けられていることを確認してください。
2．保証票の再発行はいたしません。
3．機器が正しく運転しない場合や不調な場合は、修理ご依頼の前に「こんなときは」の項をご覧ください。
4．無 料修理期間経過後の故障・修理等につきましては、「アフターサービス」の項をご覧いただくか、弊社
サービス受付課または最寄りの営業所・地区販売会社までお問い合わせください。
5．保証票によって、保証票を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

38

《担当エリアと営業所・地区販売会社》
本社・営業本部・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL：03（3621）2121（代）FAX：03（3621）2130〒 131-0045 東京都墨田区押上 1-1-2（東京スカイツリーイーストタワー 24F）
ホームページ http://www.itomic.co.jp/《修理に関するお問い合わせ》
ご連絡の際には使用製品の型番・製造番号等の情報をご用意ください。

北海道地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL：011（615）6681（代）（株）北海道イトミック
FAX：011（615）7004〒 063-0801 北海道札幌市西区二十四軒 1 条 5-1-10（ラポ－ル 24 軒 2 号館）
担当エリア：北海道地区全域
東北・新潟地区・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL：022（773）6161（代）（株）東北イトミック
FAX：022（773）6213〒 981-3125 宮城県仙台市泉区みずほ台 4-3
担当エリア：青森県／岩手県／秋田県／山形県／宮城県／福島県／新潟県
関東地区・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL：03（3621）2121（代）（株）日本イトミック
FAX：03（3621）2130〒 131-0045 東京都墨田区押上 1-1-2（東京スカイツリーイーストタワー 24F）
担当エリア：東京都／千葉県／埼玉県／茨城県／栃木県／群馬県／山梨県／神奈川県／静岡県【ナビダイヤルに関するご注意】※ナビダイヤルは通話料のみでご利用できます。
※電話窓口が混雑している場合、アナウンスが流れた後、話中の音が流れる場合があります。その場合には、時間をおいて再度おかけ直しください。
※ＰＨＳ、ＩＰ電話からはご利用になれません。その場合には関東地区のお客様はサービス受付課、その他の地域のお客様は最寄りの営業所もしくは地区販売会社まで直接お電話ください。
サービス受付課・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL：03（3621）2161（代）
FAX：03（3621）2163《保守契約に関するご相談》
弊社製品を永くお使いいただくためにはメンテナンス契約が有効です。詳しくは下記の弊社リニューアル部までご連絡ください。
また、部品のご注文はサービス受付課で承っています。
リニューアル部・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL：03（5860）4992（代）
FAX：03（3621）2163

中部・北陸地区・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL：052（222）2561（代）（株）日本イトミック 中部営業所
FAX：052（222）2559〒 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 1-4-12（アレックスビル 3F）
担当エリア：富山県／石川県／福井県／岐阜県／愛知県／三重県／長野県
近畿地区・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL：06（6226）0800（代）（株）日本イトミック 関西営業所
FAX：06（6226）0802〒 541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町 3-4-7（KC ビル 9F）
担当エリア：大阪府／京都府／滋賀県／和歌山県／奈良県／兵庫県
中国・四国地区・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL：082（240）1361（代）（株）日本イトミック 中国営業所
FAX：082（240）1363〒 730-0051 広島県広島市中区大手町 2-3-9（大手町中村ビル 2F）
担当エリア：鳥取県／島根県／岡山県／広島県／山口県／香川県／徳島県／愛媛県／高知県
九州・沖縄地区・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL：092（481）3911（代）（株）日本イトミック 九州営業所
FAX：092（481）3930〒 812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵 3-28-5
担当エリア：福岡県／佐賀県／長崎県／大分県／熊本県／宮崎県／鹿児島県／沖縄県※本書に記載の内容は、製品の改良や仕様の変更などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
ESW0D14002-4

この印刷物は、再生紙と植物油インクを使用しています。

'17.08-4-2-2 I