お湯のトータルプランナー

工事要領・取扱説明書
製品名 : 飲用洗物両用電気給湯器
型 式 : ES-DW3BR/L（2）
ES-DW3BR/L（1）-M

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書を事前によくお読みになり、理解した上で設置、ご使用ください。
設置工事（試運転）後は、必ず本書をご使用になる方にお渡しください。
本書は、いつでもご覧になれるよう所定の場所に保管してください。
（この工事要領・取扱説明書に記載されている事項を守らずに発生した事故について、弊社は一切責任を負いません。）〒 130-0002 東京都墨田区業平 5-11-3 イトミックビル
TEL:03（3621）2121（大代表） FAX:03（3621）2130
フロント課（修理依頼承り先）
TEL:03（3621）2161（代表）
FAX:03（3621）2163

もくじ

もくじ
共通項目 ･････････････････････････････････････････････････ 2
安全上のご注意 ･･･････････････････････････････････････････････････ 3

ES-DW3Bについて ････････････････････････････････････････････････ 5

ラインナップ ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 5
各部名称とはたらき ････････････････････････････････････････････････････････････ 5
仕様一覧 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 6

工事要領 ･････････････････････････････････････････････････ 8
施工前にご確認ください ･･･････････････････････････････････････････ 9

1. 部品の確認 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 9
2. 設置場所の確認 ･････････････････････････････････････････････････････････････10

施工する ････････････････････････････････････････････････････････ 11

1. 設置工事 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 11
2. 配管工事 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････12
3. 電気工事 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････15
4. 施工後の確認 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････15

試運転を行う ････････････････････････････････････････････････････ 16

1. 給湯器に給水する ･･･････････････････････････････････････････････････････････16
2. 試運転を行う ･･･････････････････････････････････････････････････････････････18
3. 試運転後の確認 ･････････････････････････････････････････････････････････････21

取扱説明 ･･･････････････････････････････････････････････ 22
使用方法 ････････････････････････････････････････････････････････ 23

1. 使用前の準備と確認 ･････････････････････････････････････････････････････････24
2. 運転する ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････24
3. 出湯する ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････27

長期間使用しないときは（排水の方法）･･･････････････････････････････ 28
お手入れの方法 ･･････････････････････････････････････････････････ 30

保守点検項目と実施の目安 ･････････････････････････････････････････････････････30
逃し弁の動作確認 ･････････････････････････････････････････････････････････････31
間欠エア抜き弁の動作確認 ･････････････････････････････････････････････････････33
外装のお手入れ ･･･････････････････････････････････････････････････････････････34

こんなときは ････････････････････････････････････････････････････ 35
管理技術者の方のみストレーナーの清掃 ･･･････････････････････････････････････････37

管理技術者の方のみリセットの方法 ･･･････････････････････････････････････････････39

アフターサービス ････････････････････････････････････････････････ 40

消耗品の定期交換について ･････････････････････････････････････････････････････40
修理をご依頼の際には ･････････････････････････････････････････････････････････40
補修用性能部品について ･･･････････････････････････････････････････････････････40

1

共通項目

共通項目

2

共通項目
安全上のご注意

安全上のご注意
本書には、お客様への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、お守りいただく事項を記載しています。設置の前に、必ず本書をお読みになり、内容をよく理解された上で設置してください。製品引き渡しの際は必ず本書をご使用になられる方にお渡しください。

警告表示の意味
本書では、取り扱いを誤った場合などの危険の程度を、次の2つのレベルに分類しています。

警告 この表示の欄は､『死亡または重傷などを負う可能性が想定される』内容です。
この表示の欄は､『傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性

注意 が想定される』内容です。

△の記号は、注意（警告を含む）をうながす事項を示しています。
△の中に具体的な注意内容が描かれています。
（左図の場合は『高温注意』という意味です。
）（禁止行為）を示しています。
の記号は、してはいけない行為の中や近くに、具体的な禁止内容が描かれています。
（左図の場合は『分解禁止』という意味です。
）●の記号は、しなければならない行為（強制行為）を示しています。
●の中に、具体的な指示内容が描かれています。
（左図の場合は『電源プラグをコンセントから抜くこと』という指示です。）

重要事項：必ずお守りください
警告
アース（D 種接地）工事を確認してください。
アース工事がされないと故障や漏電の時に感電するおそれがあります。
電圧は定格電圧の± 10％以内でお使いください。
火災の原因となります。
必ず電源一次側に漏電ブレーカを取り付け、動作を確認してください。
万一の故障等による漏電の時に感電するおそれがあります。
絶対に改造はしないでください。
火災、感電、やけど、ケガの原因となります。
屋外に設置しないでください。
感電、故障の原因となります。
設置時およびリセット操作時以外は前面カバーを開けないでください。
感電、やけどのおそれがあります。
本体近くにガス類や引火物を近づけたり保管しないでください。
発火のおそれがあります。
湿気の多い場所や浴室には設置、使用しないでください。
水が掛かったり結露が生じる場所で使用すると故障、感電のおそれがあります。

3

共通項目
安全上のご注意

警告
逃し弁点検時は、逃し弁本体や配管に手を触れないでください。
やけどのおそれがあります。
給湯中とその直後は高温になっていますので、配管部分、給湯蛇口に直接触れないでください。
やけどのおそれがあります。
排水時には熱湯が出ることがありますので、お湯に触れないでください。
やけどのおそれがあります。

注意
給湯器本体および配管に乗ったり体重を掛けたり物を載せたりしないでください。
落ちてケガをしたり、漏水や故障の原因となります。
給湯温度が 60℃以下の場合は、飲用しないでください。
健康を害するおそれがあります。
水質基準に適合した水道水以外は使用しないでください。
健康を害したり、漏電、漏水、故障の原因となります。
水道水に添加物を混ぜないでください。
健康を害したり、漏電、漏水、故障の原因となります。
床面に防水、排水処理を施してください。
漏水が起きた場合、大きな被害につながるおそれがあります。
給湯器の運転質量に十分耐えられる強度を持った床面に必ず水平に設置してください。
故障の原因となります。
給湯、給水接続配管はステンレスもしくは銅製の材質を使用してください。
漏水の原因となります。
逃し管はかならず下り勾配で取り付けてください。
膨張水が逆流するおそれがあります。
満水にしてから通電してください。
故障の原因となります。
規定の給水圧力にてご使用ください。
誤動作、故障の原因となります。
定期的に逃し弁の動作確認を行ってください。
万一動作不良を起こした場合、タンクが破損したり事故の原因となります。
定期的に間欠エア抜き弁の動作確認を行ってください。
万一動作不良を起こした場合、タンクが破損したり事故の原因となります。
水の凍結が予想される所では凍結防止処理を施してください。
タンクや配管が破損して、やけどしたり漏水するおそれがあります。
長期間使用しない場合はタンクの水を抜いてください。
凍結してタンクが破損したり、水質が悪化するおそれがあります。

4

共通項目
ES-DW3Bについて

ES-DW3Bについて
イトミックのES-DW3Bは95 ℃の沸かし上げを行う床置用の貯湯式電気給湯器です。
ES-DW3Bは配管口の向きにより型番にL（左）もしくはR（右）がつきます。配管口以外の仕ラインナップ ※ 様は共通です。本誌ではLおよびRの表記を省略する場合があります。

ES-DW3B

ES-DW3B-M

学習式省エネ運転機能とタイマー機能搭
載の便利な『省エネ温調タイマー』付の標
準タイプ。

各部名称とはたらき

携帯電話で操作ができるコントローラ『携帯コン』付タイプ。

図は配管口が右側にあるES-DW3BR

操作部
ES-DW3B 型

ES-DW3B-M 型

外装『省エネ温調タイマー』
本体脚W『携帯コン』

D
飲用給湯口
混合栓
給水口

操作部

逃し管接続口 2
混合給湯口

H
給水口
逃し弁付減圧弁

名5

逃し管接続口 1

排水口（ホース口）

称

説

明

操作部

ES-DW3B 型は『省エネ温調タイマー』、ES-DW3B-M 型には『携帯コン』がついてお
り 、どちらも湯温設定、タイマー運転設定、電源のON/OFFなど各種操作、設定が行えます。
（詳細は付属の取扱説明書をご参照ください。

逃し弁付減圧弁（テストレバー付き）
タンク内の圧力を97kPa 以下に保持します。
沸かし上げ中は、逃し管接続口 1に接続した逃し管から膨張水を排出します。

飲用給湯口

ここから約 95 ℃の飲料用としてお使いいただける熱湯を給湯します。

混合給湯口

ここから約 50 ℃の洗い物用としてお使いいただけるお湯を給湯します。

混合栓給水口

混合給湯口と同圧の水を給水します。

給水口

給水を接続します。

逃し管接続口 1（逃し弁用）

沸かし上げ中に膨張水を排出します。
（必ず接続する必要があります）

逃し管接続口 2（間欠エア抜き弁用）

自動運転中 30 分ごとにタンク内の空気や水蒸気を排出します。
（必ず接続する必要があります）

排水口

排水用のホース（お客様手配品）を接続してタンク内の水を排出する時に使用します。

共通項目
ES-DW3Bについて

仕様一覧
型

ES-12DW3B
R/L（-M）

番

定
電

ES-20DW3B
R/L（-M）

ES-25DW3B
R/L（-M）

ES-30DW3B
R/L（-M）

格

ES-35DW3B
R/L（-M）

ES-50DW3B
R/L（-M）

35 リッ
トル

50 リッ
トル

単相 200V

圧

消費電力

1.1kW ／
1.5kW

貯湯量

12 リッ
トル

2.1kW ／ 3.0kW
20 リッ
トル

25 リッ
トル

30 リッ
トル

沸き上がり温度

約 60 〜 95℃

給湯方式

先止式

給水圧力

0.1 〜 0.5MPa

最高使用圧力0.1MPa

給水、給湯接続口径

G1/2（15A）

使用水温0（但し凍結のないこと）〜 40 ℃ 以下

周囲温度0（但し凍結のないこと）〜 40 ℃

湿度10 〜 60% 以下（但し結露のないこと）

据付方式

床置式

据付寸法W×D×H
250×340×388 300 ×365 ×421 370 ×430 ×374 370 ×430 ×419 370 ×430 ×469 370 × 430 × 619
（mm）
運転質量
設置場所

約 21kg

約 33kg

約 40kg

約 46kg屋

主要部品

シーズヒーター（SUS316L）

減圧弁

設定圧力 80kPa

逃し弁

設定圧力 97kPa

電源プラグ

間欠エア抜き弁

定時開放

自動混合弁

設定温度 約 50℃

電源コード

1.0m（電源プラグアース極付）

対応コンセント（パナソニック電工品番）

約 69kg内ヒーター

プラグ形状／
許容量

約 51kg

引掛形 接地 2P

250V 20A

WF2520B/W 、WK2520B/W

安全装置

過昇温防止

バイメタル式

空焚防止

電子制御式

温度センサー
異常検出

電子制御式※沸き上がり時間の目安はP.26を参照してください。

6

共通項目
MEMO

7

工事要領

工事要領
正しく取り付けるため、必ずこの手順に沿って施工してください。

8

工事要領
施工前にご確認ください

施工前にご確認ください
1. 部品の確認【製品に同梱されています】

ES-DW3B 本体

付属品･･･全型番共通のもの

各型番の違いはP.5 参照

8 逃し管× 2 本

工事要領・取扱説明書× 1（標準 0.7m）（この冊子です。当冊子は工事終了後、ご使用になられる方へお渡しください。）

付属品･･･型番により異なるもの【省エネ温調タイマー付き機種】
ES-DW3Bの場合

省エネ温調タイマー取扱説明書× 1（工事終了後、ご使用になられる方へお渡しください。）【携帯コン付き機種】
ES-DW3B-Mの場合

携帯コン取扱説明書× 2（携帯編、手動編）（工事終了後、ご使用になられる方へお渡しください。）【お客様にてご手配ください】
お客様手配品（必ず事前にご用意ください。）①熱湯栓および混合水栓 ・・ 出湯するため必要です。
②止水栓 ・・・・・・・・・・・ 排水やメンテナンス時に給水を止めるため必要です。
（30mA、0.1 秒）③漏電ブレーカ ・・・・・・・ 万一の故障や漏電した際の事故を防止します。
（3 本）④アンカーボルト ・・・・・・ 給湯器を取り付ける際に必要です。
⑤袋ナット、ユニオン ・・・・・ 配管を取り外せるように施工するために必要です。
⑥ステンレスフレキ管 ・・・・ 配管を取り外せるように施工するために必要です。
⑦給水、給湯管 ・・・・・・・・・ 給湯器と接続するために必要です。
⑧パッキン、シールテープ ・・・・ 配管接続部分から漏水させないために必要です。
パッキンは必ずノンアスベストパッキンをご使用ください。
ゴム製のパッキンを使用すると、漏水のおそれがあります。
9⑨排水用ホース ・・・・・・・・ タンクから排水するために必要です。

工事要領
施工前にご確認ください

関連商品（→ P.13 〜 14『標準配管図』参照）⑩給湯口キャップ ・・・・ 給湯口を使用しない場合には 、砲金製またはステンレス製のキャップをご用意ください。
⑪ブローキャッチャー ・・ 簡単な工事で設置可能な膨張水排出装置です。
※ BCH-M タイプをお使いいただく場合は、型番「BCH-5M」をお求めください。

⑫まぜまぜP ・・・・・・

ES-DW シリーズ専用の熱湯専
用給湯口がついたワンレバー式
混合栓。埋め込み配管型（型式
MZ-1N3P）と立ち上がり配管型（型式 MZ-3N3P）がございます。

⑬ NT-1、KG-2 ・・・・・ お湯 使 用 のために設 計 された
熱 湯 専 用 栓（NT-1） と混 合 栓（KG-2）。

MZ-1N3P（埋め込み配管型）

2. 設置場所の確認
チェックリスト項目

凍結対策

チェック内容チェック

冬季にも凍結しない場所ですか？
冬季に凍結する場所の場合、保温工事が必要になります。

メンテナンスのために本体を取り外せるスペースは確保
メンテナンススペース されていますか？

メンテナンススペースが取られていないと、修理やメンテナンスの際に製品を取り外すことができません。

水平な床面ですか？
水平でない場合はお取り付けいただけません。

取付床面
運転質量に耐えられる床面ですか？
強度が不十分な場合は補強を行うなどの対策が必要です。

配管距離

給水圧力

混合栓までの距離が2m 以内に収まる場所ですか？
放熱ロスを防ぐため、給湯配管は最長でも2m 以内におさえてください。

給水圧力は0.1 〜 0.5MPaの範囲内ですか？
温水器が正しく動作しませんので、必ず上記の範囲の給水圧力があることを確認してください。

ES-DW3B 型の離隔距離
この温水器は「消防法設置基準」に基づく試験基準に適合しております。
建築物の可燃物等からの離隔距離は表に掲げる値以上の距離を保ってください。

消防法 基準適合 組込形
場所
上方
左方
右方
前方
後方
下方

離隔距離（cm）

0
0
0
0
0
0

10

工事要領
施工する

施工する
1. 設置工事

警告
屋外に設置しないでください。
感電、故障の原因となります。
湿気の多い場所や浴室には設置、使用しないでください。
水が掛かったり結露が生じる場所で使用すると故障や感電のおそれがあります。

注意
床面に防水、排水処理を施してください。
漏水が起きた場合、大きな被害につながるおそれがあります。
給湯器の運転質量に十分耐えられる強度を持った床面に必ず水平に設置してください。
故障の原因となります。

電気給湯器の設置①給湯器を取り付ける位置を決定し、取付ビス位
置に印をつけます。

【平面図】※【各型番取付寸法表】
A

B

ES-12DW3BR/L（-M）

135

259

ES-20DW3BR/L（-M）

160

285

195

310

B

取付寸法

項目
型番

ES-35DW3BR/L（-M）
ES-50DW3BR/L（-M）②印をつけた位置 2 ケ所に下穴を開け、アンカー
ボルト（お客様手配品）でしっかり固定してく
ださい。

11

20

ES-30DW3BR/L（-M）

10

ES-25DW3BR/L（-M）

2- 7

A

※図は右側配管口のR タイプの場合。左配管口のL タイプの場合は左側面につきます。

⛎ḡེ
ᧄ૕⣉

工事要領
施工する

2. 配管工事注意
給湯、給水接続配管はステンレスもしくは銅製の材質を使用してください。
漏水の原因となります。
逃し管はかならず下り勾配で取り付けてください。
膨張水が逆流するおそれがあります。
規定の給水圧力にてご使用ください。
誤動作、故障の原因となります。
水の凍結が予想される所では凍結防止処理を施してください。
タンクや配管が破損して、やけどしたり漏水するおそれがあります。

ワンポイント・ 湯切れを避けるため、給湯口数（給湯栓数）は給湯器の給湯能力に見合った個数にしてください。
・ 膨張水の処理は当社の膨張水排出装置ブローキャッチャーもしくは間接排水にて行ってください。
・ 放熱ロスを防ぐため、給湯配管は最長でも2m 以内におさえ、保温工事を行ってください。
・ 袋ナットやユニオン（お客様手配品）を使用して、メンテナンスや修理の際に取り外せるようにしてください。また、配管接続部は漏水防止のためパッキンまたはシールテープ（お客様手配品）を使用してください。
・ 混合栓への給水は給湯器の混合栓給水口からお取りください。水道を直接接続すると、湯水の圧力が異なるためスムーズに混合出来ません。

混合栓給水口

①給水一次側にお客様手配品の止水栓を取り付けてください。
②各配管接続口についている樹脂のキャップを取り外し、P.13 〜 14の標準配管図をご参照の上、配管を行ってください。

12

工事要領
施工する

標準配管図
ES-DW3BR+ 専用熱湯栓 NT-1+ 混合栓 KG-2+ 膨張水排出装置ブローキャッチャー（BCH-3K）
逃し管からは 、沸かし上げ中の膨張水および間欠エア抜き時の空気や水蒸気が排出されますので間接排水処理が必要です。
専用間接排水口（トラップ付）を設けない
場合は右図のように 、必ず当社の膨張水排出装置ブローキャッチャー（BCH）を用いて排水処理を行ってください。

給湯口（熱湯）◎熱湯栓 NT-1

給湯口（混合湯）

◎混合栓

KG-2

ES-DW3BR( 配管向き：右側 )間接排水の場合☆
☆
混合栓給水口
給水口
★止水栓

間接排水

逃しホース
（付属品／必ず 2 本とも施工してください。）◎ブローキャッチャー

（BCH-3K）☆逃し管ES-DW3BR+MZ-1N3P（埋込み配管型）

ES-DW3BR+MZ-3N3P（立ち上がり配管型）【注意】逃し管の配管は省略。上図をご覧ください。

【注意】逃し管の配管は省略。上図をご覧ください。

★お客様手配品、
◎関連商品

13

工事要領
施工する

標準配管図
ES-DW3BR+ 専用熱湯栓 NT-1+ 混合栓 KG-2+ 膨張水排出装置ブローキャッチャー（BCH-5M）
逃し管からは 、沸かし上げ中の膨張水および間欠エア抜き時の空気や水蒸気が排出されますので間接排水処理が必要です。
専用間接排水口（トラップ付）を設けない
場合は右図のように 、必ず当社の膨張水排出装置ブローキャッチャー（BCH）を用いて排水処理を行ってください。

給湯口（熱湯）◎熱湯栓 NT-1

給湯口（混合湯）

◎混合栓

KG-2

ES-DW3BR( 配管向き：右側 )間接排水の場合☆
☆
混合栓給水口
給水口
★止水栓

間接排水

逃し管
（付属品／必ず 2 本とも施工してください。）◎ブローキャッチャー

（BCH-5M）☆逃し管ES-DW3BR+MZ-1N3P（埋込み配管型）

ES-DW3BR+MZ-3N3P（立ち上がり配管型）【注意】逃し管の配管は省略。上図をご覧ください。

【注意】逃し管の配管は省略。上図をご覧ください。

★お客様手配品、◎関連商品

14

工事要領
試運転を行う3. 電気工事

警告
アース（D 種接地）工事を確認してください。
アース工事がされないと故障や漏電の時に感電するおそれがあります。
電圧は定格電圧の± 10％以内でお使いください。
火災の原因となります。
必ず電源一次側に漏電ブレーカを取り付け、動作を確認してください。
万一の故障等による漏電の時に感電するおそれがあります。
絶対に改造はしないでください。
火災、感電、やけどやケガの原因となります。

①電源一次側にお客様手配品の漏電ブレーカを取り付け、D 種接地工事を行ってください。

4. 施工後の確認
チェックリスト項目

チェック内容設置工事

給湯器にがたつきはありませんか？
各配管、継手に漏水はないですか？

配管工事
給水管や給湯管の接続部分にゆるみはありません か？
漏電ブレーカは正しく作動しますか？
電気工事

D 種接地工事は正しく行われていますか？

15

チェック

工事要領
試運転を行う試運転を行う注意
水質基準に適合した水道水以外は使用しないでください。
健康を害したり、漏電、漏水、故障の原因となります。
水道水に添加物を混ぜないでください。
健康を害したり、漏電、漏水、故障の原因となります。
満水にしてから通電してください。
故障の原因となります。
規定の給水圧力にてご使用ください。
誤動作や故障の原因となります。
定期的に逃し弁の動作確認を行ってください。
万一動作不良を起こした場合、タンクが破損したり事故の原因となります。

1. 給湯器に給水する①運転スイッチがOFF になっていることを確認してください。
【省エネ温調タイマー付き機種】通電表示灯が消灯している状態。
【携帯コン付き機種】自動運転ランプが消灯している状態。
【省エネ温調タイマー付き機種】ES-DW3B
通電表示灯が消灯②電源プラグがコンセントから外れていることを確認してください。

【携帯コン付き機種】ES-DW3B-M
自動運転ランプが消灯【200Vタイプの場合】

16

工事要領
試運転を行う③止水栓を全開にしてから混合栓、熱湯栓の湯側を全開にし、水の量が安定するまで流し続けます。
（給湯器のタンクが満水になるまでは空気を含んだ水が出ます）
水の量が安定したら配管の汚れをタンク内から排出するため 、そのまましばらく流し続けてください。

【まぜまぜP】

ో㐿ߦߒߡߊߛߐ޿

【シングルレバー混合栓、熱湯栓】④混合栓、熱湯栓を閉め 、配管接続部からの漏水がないか確認します。

⑤逃し弁テストレバーを上げて、逃し弁が正しく作動するか確認します。
確認後はレバーを必ず元に戻してください。
（逃し弁から水が排出され続け 、設定温度に沸かし上げることができません。
）【BCH-Kの場合】

ឃ᳓ࠍ⏕⹺಴᧪ࠇ߫
ᱜᏱߢߔ‫ޕ‬17⤘ᒛ᳓ឃ಴ⵝ⟎ࡉࡠ࡯ࠠࡖ࠶࠴ࡖ࡯
㧔ဳᑼBCH-K㧦㑐ㅪ໡ຠ㧕

【BCH-Mの場合】⤘ᒛ᳓ឃ಴ⵝ⟎ࡉࡠ࡯ࠠࡖ࠶࠴ࡖ࡯
㧔ဳᑼBCH-M㧦㑐ㅪ໡ຠ㧕ឃ᳓ࠍ⏕⹺಴᧪ࠇ߫
ᱜᏱߢߔ‫ޕ‬工事要領
試運転を行う2. 試運転を行う①電源プラグをコンセントに差し込み 、一次側に設置した漏電ブレーカをONにします。

【200Vタイプの場合】②【省エネ温調タイマー付き機種】運転スイッチを入れてください。
【携帯コン付き機種】自動運転スイッチを入れてください。
【省エネ温調タイマー付き機種】ES-DW3B【携帯コン付き機種】ES-DW3B-M

自動運転 ON
スイッチ ON

18工事要領
試運転を行う③通電表示灯（携帯コン付きのES-DW3B-Mは通電ランプ）が点灯すると同時に間欠エア抜き弁が1 秒間作動し、タンク内に溜まった空気が排出されます。
空気を完全に抜くために 、一度運転スイッチをOFF ※にして 、5 秒以上待ってから再びONにします。勢い良く水が排出され 、止まることを確認できるまでこれを繰り返してください。
（4 〜
5 回程度）※携帯コン付きのES-DW3B-Mは自動運転スイッチを3 秒以上押すと自動運転がOFFになります。
【BCH-Kの場合】
最初は空気が排出されます。

̪៤Ꮺࠦࡦઃ߈ᯏ⒳㧔ES-DW3B-M㧕ߩ႐วㅢ㔚࡜ࡦࡊߩὐἮࠍ
⏕⹺ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬

運転スイッチのON/OFFを繰り返し、水が排出され、止まることを確認出来れば完了です。

【BCH-Mの場合】
最初は空気が排出されますㅢ㔚⴫␜Ἦ߇ὐἮߒߡ޿ࠆ
੐ࠍ⏕⹺ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬

運転スイッチのON/OFFを繰り返し、水が排出され、止まることを確認出来れば完了です。

19

工事要領
試運転を行う④通電表示灯（携帯コン付きのES-DW3B-Mは通電ランプ）が点灯し 、しばらくたってから膨張水が排出されるのを確認してください。
設定温度に沸き上がると通電表示灯は消灯します。
（沸き上がり時間はP.26『沸き上がり時間の目安』を参考にしてください）【BCH-Kの場合】
勢い良く水が出ている場合は修理・交換が必要です̪៤Ꮺࠦࡦઃ߈ᯏ⒳㧔ES-DW3B-M㧕ߩ႐วㅢ㔚࡜ࡦࡊߩὐἮࠍ
⏕⹺ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬

滴下を確認出来れば正常です【BCH-Mの場合】
勢い良く水が出ている場合は修理・交換が必要ですㅢ㔚⴫␜Ἦ߇ὐἮߒߡ޿ࠆ
੐ࠍ⏕⹺ߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬

滴下を確認出来れば正常です⑤沸き上がった後、混合栓、熱湯栓からお湯が出れば正常です。
※ 混合湯、熱湯を同時に出す場合はP.27『ワンポイント』
をご確認ください。

注意【まぜまぜP】

確認の際には、熱湯にご注意ください。
やけどのおそれがあります。

温度設定やタイマー運転に関しては製品に付属している『省エネ温調タイマー』
もしくは『携帯コン』取扱説明書をご参照ください。
⑥確認後、
混合栓、
熱湯栓を閉めてください。

【シングルレバー混合栓、熱湯栓】

20

工事要領
試運転を行う3. 試運転後の確認
チェックリストチェック内容

項 目
漏

水

各配管、
継手に漏水はないですか？

電圧

定格電圧± 10% 以内ですか？

ヒーター絶縁抵抗ストレーナー
給湯チェック

1MΩ以上ありますか？
ストレーナーの中にゴミ詰まりはないですか？（→ P.37 参照）
給湯栓を開くとお湯が出ますか？
以上で施工終了です。

21

取扱説明

取扱説明
正しく安全にお使いいただくため、必ずお読みください。

22

取扱説明
使用方法

使用方法
警告
設置時およびリセット操作時以外は前面カバーを開けないでください。
感電、やけどのおそれがあります。
本体近くにガス類や引火物を近づけたり保管しないでください。
発火のおそれがあります。
逃し弁点検時は、逃し弁本体や配管に手を触れないでください。
やけどのおそれがあります。
給湯中とその直後は高温になっていますので、配管部分、給湯蛇口に直接触れないでください。
やけどのおそれがあります。
排水時には熱湯が出ることがありますので、お湯に触れないでください。
やけどのおそれがあります。

注意
給湯器本体および配管に乗ったり体重を掛けたり物を載せたりしないでください。
落ちてケガをしたり、漏水や故障の原因となります。
給湯温度が 60℃以下の場合は、飲用にしないでください。
健康を害するおそれがあります。
水質基準に適合した水道水以外は使用しないでください。
健康を害したり、漏電、漏水、故障の原因となります。
水道水に添加物を混ぜないでください。
健康を害したり、漏電、漏水、故障の原因となります。
満水にしてから通電してください。
故障の原因となります。
規定の給水圧力にてご使用ください。
誤動作や故障の原因となります。
定期的に逃し弁の動作確認を行ってください。
万一動作不良を起こした場合、タンクが破損したり事故の原因となります。
定期的に間欠エア抜き弁の動作確認を行ってください。
万一動作不良を起こした場合、タンクが破損したり事故の原因となります。
長期間使用しない場合はタンクの水を抜いてください。
凍結してタンクが破損したり、水質が悪化するおそれがあります。

23

取扱説明
使用方法

1. 使用前の準備と確認
ご使用の前に次の事をご確認ください。

チェックリストチェック内容項 目

チェック

近くにガス類や引火物がないですか？
本体まわり

本体の上には物などを載せていませんか？
逃し弁から吹き出していませんか？（→ P.31『逃し弁の動作確認』参照）

2. 運転する

注意
給湯器本体および配管に乗ったり体重を掛けたり物を載せたりしないでください。
落ちてケガをしたり、漏水や故障の原因となります。
水質基準に適合した水道水以外は使用しないでください。
健康を害したり、漏電、漏水、故障の原因となります。
水道水に添加物を混ぜないでください。
健康を害したり、漏電、漏水、故障の原因となります。
満水にしてから通電してください。
故障の原因となります。
規定の給水圧力にてご使用ください。
誤動作や故障の原因となります。
①止水栓を開いてタンクに給水し、給湯器本体や配管部からの漏水がないか確認してください。

全開にしてください

膨張水排出装置との配管接続部

各配管の接続部

24

取扱説明
使用方法

②電源プラグをコンセントに差し込み、一次側に設置した漏電ブレーカをONにします。

【200Vタイプの場合】③【省エネ温調タイマー付き機種】運転スイッチを入れてください。
【携帯コン付き機種】自動運転スイッチを入れてください。
【省エネ温調タイマー付き機種】ES-DW3B【携帯コン付き機種】ES-DW3B-M
自動運転 ON

スイッチ ON

省エネ温調タイマー付のES-DW3Bをお使いの場合は運転スイッチをONにすると、初期設定の自動運転【おすすめプログラム】（月、火、水、木、金、土の6:30 〜 18:30に運転）
で、携帯コン付きのES-DW3B-Mは初期設定の自動運転【おすすめプログラム】（月、火、水、木、金の6:30 〜 18:30に運転）で運転を始めます。
沸かし上げ温度変更や運転時間、曜日を変更したい場合は 、それぞれの製品に付属の『省エネ温調タイマー』もしくは『携帯コン』取扱説明書をご参照の上、お好みの運転設定を行ってください。
運転開始から沸かし上げにかかる時間はP.26『沸き上がり時間の目安』をご参照ください。

25

取扱説明
使用方法

沸き上がり時間の目安
沸き上がり時間※1

項目
定格電圧

標準ヒーター
貯湯量
（㍑）
容量
（kW）

5℃

15 ℃

25 ℃

1.1

69 分

61 分

54 分

1.5

51 分

45 分

40 分

2.1

60 分

54 分

47 分

3.0

42 分

38 分

33 分

2.1

75 分

67 分

59 分

3.0

53 分

47 分

41 分

2.1

90 分

80 分

70 分

3.0

63 分

56 分

49 分

2.1

105 分

94 分

82 分

3.0

74 分

66 分

57 分

2.1

150 分

133 分

117 分

3.0

105 分

94 分

82 分

型番

ES-12DW3B
R/L（-M）

12

ES-20DW3B
R/L（-M）

20

ES-25DW3B
R/L（-M）

25

ES-30DW3B
R/L（-M）

単相 200 Ｖ30

ES-35DW3B
R/L（-M）

35

ES-50DW3B
R/L（-M）

50

給水温

使用範囲の
目安（人）※2

約 096
〃 160
〃 200
〃 240
〃 280
〃 400

※1：沸き上がり時間の算出：沸き上がり温度 95 ℃の場合。
※2：使用範囲の目安：飲用可能温度を80 ℃とし、100cc/ 杯として算出。

26

取扱説明
使用方法

3. 出湯する

警告
給湯中とその直後は高温になっていますので、配管部分、給湯蛇口に直接触れないでください。
やけどのおそれがあります。

注意
給湯温度が 60℃以下の場合は、飲用にしないでください。
健康を害するおそれがあります。
満水にしてから通電してください。
故障の原因となります。
水を先に出してからお湯を出して、湯温を調節しながらお使いください。
【まぜまぜPの場合】【シングルレバー混合栓、熱湯栓の場合】熱湯を出す：
熱湯栓ハンドルを下へ回す。

熱くする：ハンドルを左へ回す。
ぬるくする：ハンドルを右へ回す。
熱くする：ハンドルを左へ回す。
ぬるくする：ハンドルを右へ回す

熱湯を出す：
熱湯用ハンドルを下へ回す。

ワンポイント

混合湯、熱湯を同時に出す場合

ᾲḡᩖߩ಴ḡ㊂߇ᄙ޿ߣ‫ޔ‬᳓ߒ߆಴ߥ޿႐ว߇޽ࠅ߹ߔ

○シングルレバー混合栓、熱湯栓をご使用の場合は…
熱湯栓の出湯量が多いと、熱湯優先となっているため混合栓からは水しか出ない場合があります。
27ᷙวᩖ஥߽߅ḡ߇಴߹ߔ‫ޕ‬○まぜまぜPをご使用の場合は…
混合栓、熱湯栓両方からお湯が出ま
すが、共に出湯量は少なくなります。

取扱説明
長期間使用しないときは（排水の方法）

長期間使用しないときは（排水の方法）
警告
給湯中とその直後は高温になっていますので、配管部分、給湯蛇口に直接触れないでください。
やけどのおそれがあります。
排水時には熱湯が出ることがありますので、お湯に触れないでください。
やけどのおそれがあります。

注意
長期間使用しない場合はタンクの水を抜いてください。
凍結してタンクが破損したり、水質が悪化するおそれがあります。
長期間、給湯器をご使用にならない場合には水質劣化を防ぐため、下記の手順に沿ってタンク内のお湯を抜いてください。
①運転スイッチをOFFにします。
【省エネ温調タイマー付き機種】運転スイッチをOFFにしてください。
【携帯コン付き機種】自動運転スイッチを3 秒以上押してOFFにしてください。
【省エネ温調タイマー付き機種】ES-DW3B

スイッチ OFF【携帯コン付き機種】ES-DW3B-M

3 秒以上自動運転スイッチ
を押してOFF

ピピピッ②電源プラグをコンセントから抜きます。

【200Vタイプの場合】

28

取扱説明
長期間使用しないときは（排水の方法）③排水管保護のため 、湯の温度を調整しぬるい温度で排水を行ってください。タンク内が完全に水になるまで出し切り、止水栓を完全に閉めます。

【まぜまぜP】【シングルレバー混合栓、熱湯栓】④ 排水を受ける容器と、ホースを用意します。
ホースを排水栓のホース挿入口にしっかりと差し込み、ツマミを回して排水します。
（適合ホース内径：12mm）※排水の際、ホース挿入口から漏水がないか確認してください。また 、容器から水があふれないようご注意ください。

⑤排水が終了したら混合栓を閉めてください。排水栓もツマミを回し完全に閉めてください。
※上記の方法で水が抜けにくい場合は、弊社フロント課までお問い合わせください。

お願い
長期間使用しない場合は電源プラグをコンセントから外しておいてください。
タンクが空のときには運転スイッチを ON にしないでください。
故障の原因となります。
長期間使用しない場合はタンクの水を抜いてください。
凍結してタンクが破損したり、水質が悪化するおそれがあります。

29

取扱説明
お手入れの方法

お手入れの方法
警告
必ず電源一次側に漏電ブレーカを取り付け、動作を確認してください。
万一の故障等による漏電の時に感電するおそれがあります。
設置時およびリセット操作以外は前面カバーを開けないでください。
感電、やけどのおそれがあります。
逃し弁点検時は、逃し弁本体や配管に手を触れないでください。
やけどのおそれがあります。
給湯中とその直後は高温になっていますので、配管部分、給湯蛇口に直接触れないでください。
やけどのおそれがあります。
排水時には熱湯が出ることがありますので、お湯に触れないでください。
やけどのおそれがあります。

注意
定期的に逃し弁の動作確認を行ってください。
万一動作不良を起こした場合、タンクが破損したり事故の原因となります。
定期的に間欠エア抜き弁の動作確認を行ってください。
万一動作不良を起こした場合、タンクが破損したり事故の原因となります。

保守点検項目と実施の目安
点検項目
管理技術者の方のみ

電圧の測定
管理技術者の方のみ

電流値の測定管理技術者の方のみ

ヒーター
絶縁抵抗測定コードおよび
プラグの点検

重 要

逃し弁の
動作点検
重 要

間欠エア抜き弁
の動作点検

点 検

内

容

点検の目安

定格電圧の± 10 ％の範囲で使用されていることを確認してください。過電圧はヒーター断線の原因となります。また 、低電圧の場合は能力が低下します。
定格電流の± 10 ％の範囲で使用されていることを確認してください。使用開始時と再使用時には特にご注意ください。
にて測定、1M Ω以上あることを確認
絶縁抵抗計（500V メガー）
してください。
※破損するので操作回路には絶縁抵抗測定をしないでください。
コードが熱を持っていないこと、損傷および劣化していないこと、プラグの締め付け部にゆるみなどの異常がないことを確認してください。トラッキング現象による火災防止のために一次側ブレーカをOFFにし 、コンセント周囲やプラグを乾いた布等で清掃してください。

1 回／月

逃し弁用の逃し管（逃し管接続口 1）または逃しホースから常時水が出ていないか確認してください。
（P.31『逃し弁の動作確認』
参照）
間欠エア抜き弁用の逃し管（逃し管接続口 2）または逃しホース
から常時湯が出ていないか確認してください。また、
運転スイッ
チを一度ＯＦＦにしてから再びＯＮし 、湯が排出されることを確認してください。
（P.33『間欠エア抜き弁の動作確認』参照）

漏水全般についての点検本体および各配管接続部から漏水のないことを確認してくださ
い。

1 回／日

タンク内部の清掃

給水栓および給湯栓を全開にしてタンク内の水を強制的に入れ替えてください。

1 回／年注）長期間使用しない場合は凍結によるタンクの破損や水質変化防止のため 、P.28『長期間使用しないときは（排水の方法）』をご参照の上、タンク内の湯を排水してください。

30

取扱説明
お手入れの方法

逃し弁の動作確認

警告
逃し弁点検時は、逃し弁本体や配管に手を触れないでください。
やけどのおそれがあります。
給湯中とその直後は高温になっていますので、配管部分、給湯蛇口に直接触れないでください。
やけどのおそれがあります。

注意
定期的に逃し弁の動作確認を行ってください。
万一動作不良を起こした場合、タンクが破損したり事故の原因となります。
逃し弁が作動しなくなるとタンクの破損や事故の原因となります。定期的に逃し弁の動作確認を行なってください。
①通電表示灯（携帯コン付きのES-DW3B-Mは通電ランプ）が点灯していることを確認してくだ
さい。

※携帯コン付き機種（ES-DW3B-M）の場合①②逃し弁テストレバーが下がっていることを確認してください。

ㅢ㔚⴫␜Ἦ߇ὐἮߒߡ޿ࠆ
੐ࠍ⏕⹺ߒߡߊߛߐ޿
̪

通電ランプの点灯を確認してください。

②③間接排水が正常に行われていることを確認してください。
【BCH-Kの場合】
勢い良く水が出ている場合は修理・交換が必要です

滴下を確認出来れば正常です

31【BCH-Mの場合】
勢い良く水が出ている場合は修理・交換が必要です

滴下を確認出来れば
正常です

取扱説明
お手入れの方法④逃し弁テストレバーを上げ、排水を確認してください。正常に排水しない場合は故障ですので、
弊社フロント課もしくは最寄りの地区販売会社へご連絡ください。
【BCH-Kの場合】

ឃ᳓ࠍ⏕⹺಴᧪ࠇ߫
ᱜᏱߢߔ‫ޕ‬【BCH-Mの場合】

ឃ᳓ࠍ⏕⹺಴᧪ࠇ߫
ᱜᏱߢߔ‫ޕ‬⑤排水が確認できたら必ず逃し弁テストレバーを下げて水が止まる事を確認してください。
しばらくして滴下に戻れば正常です。
（レバーを上げたままの場合、逃し弁から水が排出され続けて設定温度に沸かし上げることができません。）【BCH-Kの場合】
勢い良く水が出ている場合は修理・交換が必要です

滴下を確認出来れば正常です【BCH-Mの場合】
勢い良く水が出ている場合は修理・交換が必要です

滴下を確認出来れば正常です

ワンポイント

逃し弁の内部にゴミが付着すると水が流れ続ける場合があります。そのような時は逃し弁レバーを上げ、しばらく水を流した後で再度確認を行っ
てください

32

取扱説明
お手入れの方法

間欠エア抜き弁の動作確認

警告
給湯中とその直後は高温になっていますので、配管部分、給湯蛇口に直接触れないでください。
やけどのおそれがあります。

注意
定期的に間欠エア抜き弁の動作確認を行ってください。
万一動作不良を起こした場合、タンクが破損したり事故の原因となります。
間欠エア抜き弁が作動しなくなるとタンク内に溜まった空気が給湯の際に吹き出して 、やけどをするおそれがあります。定期的に間欠エア抜き弁の動作確認を行なってください。
①通電表示灯（携帯コン付きのES-DW3B-Mは通電ランプ）が点灯していることを確認してくだ
さい。
②逃し弁テストレバーが下がっていることを確認してください。

※携帯コン付き機種（ES-DW3B-M）の場合①
通電ランプの点灯を確認してください。

ㅢ㔚⴫␜Ἦ߇ὐἮߒߡ޿ࠆ
੐ࠍ⏕⹺ߒߡߊߛߐ޿
̪

②③間欠エア抜き弁用の逃し管または逃しホースから湯が排出されていないことを確認してください。
（間欠エア抜き弁は30 分に1 回作動し、タンク内に溜まった空気を排出します。また通電表示灯が点灯しているときは、逃し弁用の逃し管または逃しホースから膨張水が排出されます。
）【BCH-Kの場合】
勢い良く水が出ている場合は修理・交換が必要です

滴下を確認出来れば正常です

33【BCH-Mの場合】
勢い良く水が出ている場合は修理・交換が必要です

滴下を確認出来れば
正常です

取扱説明
お手入れの方法④運転スイッチをOFF ※にしてください。5 秒以上たってから再び運転スイッチををONにします。
スイッチ ONと同時に間欠エア抜き弁が1秒間作動し、タンク内に溜まった空気が排出されます。
排出されるのを確認し、漏水等がなければ正常です。
※携帯コン付きのES-DW3B-Mは自動運転スイッチを3 秒以上押すと自動運転がOFFになります。
【BCH-Kの場合】
勢い良く水が出ない場合は修理・交換が必要です【省エネ温調タイマー付き機種】 【携帯コン付き機種】

ES-DW3B

ES-DW3B-M

運転スイッチをOFF ※通水を確認出来れば正常です【BCH-Mの場合】
勢い良く水が出ない場合は修理・交換が必要です

5 秒以上たってから再び運転スイッチをON

通水を確認出来れば正常です

ワンポイント

間欠エア抜き弁の内部にゴミが付着すると湯が流れ続ける場合があります。そのような時は 、運転スイッチもしくは自動運転のON ／ OFF 操作
を何度か繰り返してみてください。それでも流れ続ける場合は裏表紙に記載の弊社フロント課もしくは最寄りの地区販売会社にご依頼ください。

外装のお手入れ水に浸して固く絞った布で 、汚れがひどいときは適量に薄めた中性洗剤に浸して固く絞った布で拭いてください。薬品やクレンザーなどは使用しないでください。

34

取扱説明
こんなときは

こんなときは給湯器が正しく運転しない場合や不調な際の修理ご依頼の前にご確認ください。

状 況

ご確認ください対処方法

一次側の漏電ブレーカが OFF 一次側の漏電ブレーカをONにしてください。
になっていませんか？
プラグは確実にコンセントに 確実に差し込んである場合でも、結線部が断線差し込んでありますか？
していることもありますので、点検してください。
運転スイッチが OFF になって 運転スイッチが OFF の場合は ON にしてくだいませんか？
さい。
タイマーの設定が正しく行わ タイマーの設定を確認ください。
れていますか？
設定方法は付属の『省エネ温調タイマー』もしくは『携帯コン』取扱説明書をご参照ください。
（サーモスタットのト
湯が沸かない 過昇温防止装置が作動してい 本器には「過昇温防止」
ラブル時などに発生するオーバーヒート防止）
湯にならない ませんか？
装置が装備されています｡
復帰するには給湯器のご使用を中止し 、管理技術者の方にリセット作業をご依頼ください。
→手順 P.39『リセットの方法』参照。
電圧が誤っていませんか？

100 Ｖの給湯器を200 Ｖで使用するとコント
ローラが破壊されます。200 Ｖの給湯器を100Ｖで使用することはできません。

ヒ ー タ ー の故 障 ではありませ ヒーターの導通を測ってください。故障の場
合は 、裏表紙に記載の弊社フロント課もしくはんか？
最寄りの地区販売会社までご連絡ください。
湯 を大 量 に使 用 した直 後 では 瞬間式ではありませんので沸き上がるまで時ありませんか？
間がかかります。
逃 し弁 は正 常 ですか？ 湯 が逃 通電時、ポタポタ出るのは正常ですが常時吹きし管から出続けていませんか？ 出しているのは故障です。ゴミがかんでいたり減圧弁の故障の可能性もあります。P.31『逃湯温が低いまし弁の動作確認』に沿って動作をご確認くださ
たは沸き上がい。正常に動作していない場合は裏表紙に記
り時間が長す載の弊社フロント課もしくは最寄りの地区販
ぎる
売会社までご連絡ください。
水温が低くありませんか？

電気給湯器の自動混合弁が故
混合給湯口か 障していませんか？
ら非常に熱い湯が出る
断水ではありませんか？

秋から冬にかけて水温が急激に下がるため、沸き上がり時間が長くなります。→ P.26『沸き上がり時間の目安』参照。
混 合 給 湯 口 からの給 湯 温 度 は約 50 ℃ です。
60 ℃ 以上の温度になっている場合はただちに使用を中止し、裏表紙に記載の弊社フロント課
もしくは最寄りの地区販売会社までご連絡ください。
断水が終わるまでお待ちください。

給 水 量 が不 足 しているのでは 止水栓が開いていない場合は開けてください。
湯量が少ないありませんか？
減圧弁やストレーナーに詰まりがある場合は湯も水も出な
管理技術者の方にご依頼し、取り除いてくださ
いい。→手順 P.37『ストレーナーの清掃』参照。
止水栓が閉まっていませんか？ 閉まっていたら開けてください。

35

取扱説明
こんなときは状 況

ご確認ください

対処方法

設置直後などでタンク内に配 設置直後などは工事の際の切削油等が流入す
管時の油や接着剤が残ってい ることがありますので 、水をしばらく出し続ませんか？
けてください。

湯が臭い
湯が汚れている 長 期 間 の休 止 後 ではないです 休止後は水の汚れや配管内の錆が出ることがか？ または断 水 直 後 ではない あります。混合栓から水を出し続けてタンク内の水を入れ替えてください。
ですか？

漏水している本体からですか？

止水栓を閉めた後、その旨を裏表紙に記載の弊社フロント課もしくは最寄りの地区販売会
社までご連絡ください。

配管接続部からですか？

各配管接続部を締め直してください。
また 、膨張水の処理配管接続部も点検してください。

給水管に30cm 以上フレキ管を給 水 時 に給 湯使用しているか 、配管支持がさ
器 本 体 や配 管
れていないのではありませんか？
が振 動 音 を発する

配管を固定していないと水圧の変動「ウォーターハンマー」の影響が直接出ることがありますので 、固定してください。フレキ管の場
合は給水の配管抵抗を少なくするよう 、曲げ方を工夫してください。

その他の不具合およびエラーメッセージについて
その他の不具合および操作パネルに表示されているエラーメッセージについては 、製品に付属の省エネ温調タイマーもしくは携帯コン取扱説明書をご参照ください。
それでも症状が改善されない場合は 、P.41の故障状況シートをFAXいただくか 、裏表紙に記載の弊社フロント課もしくは最寄りの地区販売会社までご連絡ください。

ES-DW3Bに付属【省エネ温調タイマー取扱説明書】

ES-DW3B-Mに付属【携帯コン取扱説明書】

36

取扱説明
こんなときはストレーナーの清掃管理技術者の方のみ警告
給湯中とその直後は高温になっていますので、配管部分、給湯蛇口に直接触れないでください。
やけどのおそれがあります。

※この操作は本器内部を操作しますので販売店もしくはサービス店など 、専門の技術者へご依頼ください。
ストレーナーにゴミが詰まると混合栓から出る湯の量が悪くなります。定期的に清掃を行なってください。

清掃前の準備P.28『長期間使用しないときは（排水の方法）』をご参照の上、排水を行ってください。

清掃を行う①運転スイッチをOFFにします。
【省エネ温調タイマー付き機種】運転スイッチをOFFにしてください。
【携帯コン付き機種】自動運転スイッチを3 秒以上押してOFFにしてください。
【省エネ温調タイマー付き機種】ES-DW3B

スイッチ OFF【携帯コン付き機種】ES-DW3B-M

3 秒以上自動運転スイッチ
を押してOFF

ピピピッ②電源プラグをコンセントから抜きます。

37【200Vタイプの場合】

取扱説明
こんなときは③止水栓を完全に閉めた後、逃し弁テストレバーを上げて前面のネジを全て外し 、前面カバーをゆっくり取り外します。

前面のネジを全て外し、カバーをゆっくり取り外してください④ネジを外してストレーナーを引き抜き 、フィルター部分に詰まったゴミをナイロンブラシなどで取り除きます。
（注：ネジを外した時に少量の水が出ますので水を受けるものを用意してください。
）⑤ストレーナーを取り外した時と逆の要領で取り付けた後、給水を行い、漏水がないか確認してください。漏水があった場合は再度取り付け直してください。
（給水方法はP.16『給湯器に給水する』
参照）⑥取り外した前面カバーを取り付けて、逃し弁テストレバーを下げて終了です。
⑤

⑥

38

取扱説明
こんなときはリセットの方法
管理技術者の方のみ

警告
設置時およびリセット操作時以外は前面カバーを開けないでください。
感電、やけどのおそれがあります。
給湯中とその直後は高温になっていますので、配管部分、給湯蛇口に直接触れないでください。
やけどのおそれがあります。

※この操作は本器内部を操作しますので販売店もしくはサービス店など、専門の技術者へご依頼ください。
ES-DW3Bには「過昇温防止」（サーモスタットのトラブル時などに発生するオーバーヒート防止）装置が装備されています｡ 何らかの理由で作動し運転が停止した場合には 、下記の手順でリセッ
ト操作を行ってください。
①運転スイッチをOFFにして電源プラグをコンセントから抜きます。
【省エネ温調タイマー付き機種】運転スイッチをOFFにしてください。
【携帯コン付き機種】自動運転スイッチを3 秒以上押してOFFにしてください。

【省エネ温調タイマー付き機種】 【携帯コン付き機種】

ES-DW3B【200Vタイプの場合】

ES-DW3B-M

ピピピッ②原因を確認した上でネジ止めされている本器
前面カバーをゆっくり外し 、十分に温度が下がってから給湯器内部の右図の場所にある過昇温リセットボタンを押してください。
押す

39

取扱説明
アフターサービス

アフターサービス
消耗品の定期交換について
下記に記載の部品は定期的に交換が必要な消耗部品です。劣化による動作不良や漏水を防止するため定期的に交換してください。
（下表参照）交換（有償）、購入のご依頼は弊社フロント課もしくは裏表紙に記載の最寄りの地区販売会社にご依頼ください。
部品名

交換時期の目安

交換いただく理由

設置、交換日より5 年

長期間ご使用いただくことにより 、経年劣化やスケール※による動作不良や漏水を起こす可能性があります。漏水が起きた場合
大きな被害を与えることがありますので 、交換することによりそ（※水道水中のミネラル分が固着したもの。
）
れらを防止します。

逃し弁
減圧弁
間欠エア抜き弁
ヒーター
自動混合弁※ 上記以外でもパッキン類や電気部品交換が必要になる場合があります。使用頻度、環境によっては交換が早まる場合があります。

補修用性能部品について

本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 7 年です。

修理をご依頼の際には修理をご依頼されるときは 、P.41の故障状況シートをコピーして必要事項にご記入いただき 、FAXにてご送付ください。
FAXをお使いになられていない場合は記入事項をお電話にて（ 型番や製造番号等は本体貼り付けの保証票にご連絡ください。
印刷されていますので、故障状況シートへ転記してください。）（株）日本イトミック フロント課 FAX 03-3621-2163

TEL 03-3621-2161※もしくは裏表紙に記載の最寄り地区販売会社へご連絡ください。

40

取扱説明
アフターサービス

故障状況シート
貴

社

名

ご

住

所

T

E

L

製 品 型 番

F

ES-

A

X

DW3B

電 源、 電 力

製造番号

設 置 場 所

保証期限

状

41

ご担当者名

態

取扱説明
MEMO

42

アドバイス＆メンテナンス

データベース管理と専門技術で安心、快適のサポート。
お買い上げいただいた機器はすべてデータベースに登録。定期点検の時期などを的確に管理し、豊富な経験と優れた技術を兼備した専門スタッフが責任をもってサポートいたします。イトミック製品を安心してお使いいただくとともに快適な温水環
境をお届けするため、アドバイスとメンテナンスを心を込めて提供いたします。

メンテナンス契約
弊社製品を永くお使いいただくためにはメンテナンス契約が有効です。
詳しくは下記の弊社フロント課までご連絡ください。また、部品のご注
文もフロント課で承っています。

TEL : 03-3621-2161（代）FAX : 03-3621-2163

24 時間サービス体制

夜間専用電話： 東京

03-3621-2161● ISO9001 認証取得●経済産業省電気用品製造事業届出工場●日本水道協会検査委託登録工場●日本電気工業会正会員●日本ボイラ協会会員●建設業許可

営業本部〒 130-0002 東京都墨田区業平 5-11-3 イトミックビル
TEL 03（3621）2121（大代表）FAX 03（3621）2130
フロント課
（保守、
部品、
修理）
TEL 03（3621）2161（代表） FAX 03（3621）2163

本社工場〒 143-0002 東京都大田区城南島 4-6-8
TEL 03（3799）7311（代表） FAX 03（3799）7310
ホームページ http://www.itomic.co.jp/《地区販売会社、営業所》
北 海 道 地 区●
（株）北海道イトミック ：〒 063-0801 札幌市西区二十四軒 1 条 5-1-10（ラポール 24 軒 2 号館） TEL 011（615）6681（代） FAX 011（615）7004

東北、新潟地区●（株）東北イトミック：〒 981-3125 仙台市泉区みずほ台 4-3

TEL 022（773）6161（代） FAX 022（773）6213

中部、北陸地区●（株）中部イトミック：〒 460-0002 名古屋市中区丸の内 1-4-12（アレックスビル 3F）

TEL 052（222）2561（代） FAX 052（222）2559

近 畿 地 区

●関西イトミック（株） ：〒 541-0041 大阪市中央区北浜 3-7-12（東京建物大阪ビル）

中国、四国地区●（株）中国イトミック：〒 730-0051 広島市中区大手町 1-7-12（徳永ビル）TEL 082（240）1361（代） FAX 082（240）1363

九州、沖縄地区●（株）九州イトミック：〒 812-0007 福岡市博多区東比恵 3-28-5

TEL 092（481）3911（代） FAX 092（481）3930

TEL 06（6226）0800（代） FAX 06（6226）0802

この印刷物は、再生紙と大豆油インクを使用しています。

DW00D10004-1'10.04-2-1-0 I