［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方２号機加圧器水位計の検出器元弁の異常について
21．６．22
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 － ]２１年６月２１日９時００分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
６月21日(日)９時30分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１

６月21日(日)９時00分頃、第21回定期検査中の伊方２号機で、加圧器水位計の検出器の元弁に異常があることを保修員が確認した。
２ 今後、当該弁の点検を実施する。
３ 本事象による外部への放射能の影響はない。

［その後の状況等］
６月22日(月)13時50分、四国電力(株)から、その後の状況について、次のとおり連絡がありました。
１

当該弁は、今回の定検にて作業のため一旦閉止し、作業終了後に開としていたが、プラント起動準備のため、加圧器を含む１次冷却材系統に水張りしたところ、通常運転中に使用する水位計の一部の指示が正しく表示されていなかった。
２ その後の分解点検の結果、当該弁の操作ハンドルは開位置となっていたものの、内部品の固着により弁体が閉状態となっていた。
３ このため、固着のあった部品等を新品に取替えて、加圧器水位の指示確認等により当該弁に異常のないことを確認し、本日13時40分、通常状態に復旧した。
４ 他の加圧器水位計の元弁は正常であり、水位も正常な値を指示している。
５ 今後、詳細調査を行う。
６ 本事象によるプラントへの影響及び外部への放射能の影響はない。

県としては、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しております。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力％） ・停止中
運転中（出力％） ・停止中
運転中（出力103％） ・停止中
通常値
・
異常値
通常値
・異常値

（参考）

１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原 子炉で温めら れた高温 の水を利用し て別の水 （２次冷却水 ）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納 容器ｽﾌﾟﾚｲ冷 却器：管理区域（高圧 ター ビン へ）

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]

該当箇所

格 納容 器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

高圧 注入ﾎﾟﾝﾌﾟ○湿分分離加熱器
高 圧 タ ービ ン を 出た 蒸 気を 加 熱 し、 蒸 気 中の 水 滴を除去する。

水位計

緊急 時に原子炉に 低圧大容量で注水し 、燃料を冷却 する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余 熱除 去冷 却器

循環水ポンプ
発電機

余熱 除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ

２次冷却水を 加熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器○原子炉容器ウラ ン燃料を核分裂させて 、その時に出る熱で水 （１次冷却水）を高温にする。

主給水ポンプ

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理区 域内で使用した清掃用 の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

○復水器
タービン をまわした蒸気を海水 で冷やして水に戻す。

低圧
給水加熱器

○脱気器
２次冷却 水中に溶け込んだ空気を除去する。

加圧器水位・圧力検出概要図

当該弁2PT-458

2PT-456

2PT-457

2PT-455

2LT-469（停止時監視用）

2LT-465（Ⅰ）

コンデンスポット

2-8038A

加圧器
2LT-466（Ⅱ）

2LT-468（Ⅳ）

2LT-467（Ⅲ）

2-8038B

１次冷却材配管へ

２ＬＴ-○○○ ：水位伝送器
２ＰＴ-○○○ ：圧力伝送器
コンデンスポット：差圧式水位計検出に設置して、気相部の蒸気を水圧に変換するもの

加圧器水位計の検出器元弁
当該弁

配管の外径：約 2cm
弁のハンドル部の直径：約 10cm

弁体＆スプリング

ステム

ボンネット

スナップリング
ダイヤフラムバックアップリング

ボンネット

弁箱

加圧器水位計の検出器元弁

分解点検状況

用語の解説○加圧器
運転中の一次冷却系の圧力を制御する設備。

○加圧器水位計
加圧器の水位を測定する設備。
測定原理は、加圧器の上部(気相部)と下部(液相部)の圧力を検出し、その圧力差により水位を測定している。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ 装置 により確認 ）平成21年6月21日(日)
測定値 （シンチレーション検出器）
測定局
時刻
8:40
8:50
9:00
9:10
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越)17171617
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
24232323
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
16161716
媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
20202020
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
22242324
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
11121111
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
26242424
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
22212121
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
14141414
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.115141414
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
14151414
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3
13141213㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
14151413※ 降雨の 状況：有 ・無伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
9:20 降雨時 降雨時以外
17４６１９23４８２５15
３７
１６20
４６２２22５１２７11４３１４25
５４３０
21３６２２14４１１７14４４１６
14４５１６12４６１５14４４１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等によ り変動 するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 18、 19年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 (グﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ-ベﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉグﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ-ベﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。