［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方３号機使用済燃料ピット冷却器３Ｂ補機冷却水出口安全弁からの冷却水の漏えいについて
25.６.24
原子力安全対策推進監(内線2352)［異常の区分］有・無国への法律に基づく報告対象事象[評価レベル － ]県の公表区分
Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
外部への放射能の放出・漏えい[漏えい量 － ]発生日時
２５年６月２３日１４時２９分
１号・２号・３号・共用設備
発生場所
異常の概要
管理区域内 ・ 管理区域外・設備の故障、異常種類・地震、人身事故、その他［異常の内容］
６月23日（日）15時05分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１

伊方３号機は第13回定期検査中、６月23日（日）14時29分、系統管理課員が原子炉建屋10ｍの使用済燃料ピットクーラー３Ｂ補機冷却水出口の安全弁より冷却水の漏れを確認した。

２

現在、漏れは止まっている。

［その後の状況等］
６月23日（日）20時27分、四国電力(株)から、その後の状況等について以下のとおり連絡がありました。
１

調査の結果、追加安全対策工事において、当該安全弁を取り外して耐圧試験を実施した
後、耐圧試験範囲の水を抜くために電動弁を開操作したところ、取り外していた当該安全弁の取り付け座から漏えいしたことを確認した。

２

このため、電動弁を閉操作し、漏えいが停止したことを確認した。

３

漏えいした水の量は約20Ｌであり、ウエスにて拭き取って回収した。

４

漏えいした水を分析した結果、漏えいした水から放射能は検出されなかった。

５

作業員の計画外の被ばくや汚染はなかった。

６

今後、引き続き、詳細調査を行う。

７

本事象によるプラントへの影響及び環境への影響はない。
県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、現場状況等を確認しております。

（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力運転中（出力運転中（出力通常値通常値［事故発生時の状況］％） ・停止中％） ・停止中％） ・停止中
・異常値
・異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

：管理区域

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器（高 圧 タ ービ ン へ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧
給水加熱器

○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

低圧
給水加熱器

発生場所
（使用済燃料ピット冷却器
３Ｂ補機冷却水出口安全弁からの冷却水の漏えい）

主給水ポンプ

雑固体焼却設備
焼却炉

使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

冷却器３Ｂ

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

拭き取り範囲

漏えい箇所

用語の解説○使用済燃料ピット冷却器（クーラー）
使用済燃料を保管するプール（ピット）にて、使用済燃料から、発生する崩壊熱を冷却するための冷却器（クーラー）。

○補機冷却水原子力発電所のポンプ、ファンなどの機器を冷却する水。

○安全弁
配管内の水が高圧になった時に、配管保護のため水を逃がす弁。

○追加安全対策工事
平成 25 年３月 14 日に四国電力が公表した、新安全基準の骨子案に盛り込まれている事項を先取りして、伊方発電所３号機について、追加対策を実施することとした工事。

○耐圧試験
配管等を改造した場合、改造部分が健全であることを確認するために水などで圧力をかけて耐えることを確認するための試験。

○ウエス
機械器具類の清掃に用いられる紙や布。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成25年6月23日（日）（単位：ナノグレイ／時）測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値
測定局
時刻 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 降雨時 降雨時以外
1743
19
モニタリングステーション（九町越）1817171718181818
モニタリングポスト伊方越
184221
愛 モニタリングポスト九町
24
2424
2323
47
26
モニタリングポスト湊浦
161616161636
18媛
モニタリングポスト川永田
24
23
23
23
23
46
25
121313131241
14
県 モニタリングポスト豊之浦
モニタリングポスト加周2423
2422225127
モニタリングポスト大成
222222
2222
36
23
1616
36
17
17
1717
四 モニタリングステーション
1515
15
15
15
40
17
国 モニタリングポストNo.1
電 モニタリングポストNo.21414
1414134116
力 モニタリングポストNo.3
1313131313
41
15㈱ モニタリングポストNo.414141414144116(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（平成22、23年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然放
射線

環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
0.140
人工放
射
線0.1

1100.05

0.66.9

胸のⅩ線集団検診（１回）

胃のⅩ線集団検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

100

ミリシーベルト50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）