［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方１、２号機 予備変圧器のガス検出警報発信について
Ｒ３.７.12
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
異常の概要 発生日時
発生場所
種類

有・無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 － ]令和３年６月２０日１６時０８分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
６月 20 日(日) 16 時 24 分、四国電力(株)から、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ １、２号機は廃止措置中のところ、６月 20 日（日）13 時 30 分に、１、２号
機予備変圧器内でガスを検出する警報の発信を確認した。
２ １、２号の所内電源は他の送電線より受電しており 、予備変圧器による影響はないが、念のための処置として予備変圧器を隔離した。
３ 担当課の保修員による現地確認後、６月 20 日（日）16 時 08 分に、気体検出器についてより詳細に点検する必要があると判断した。
４ 本事象について環境への放射能の影響はない。
［その後の状況等］
６月 25 日（金）19 時 32 分に、四国電力(株)から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ 調査の結果、予備変圧器内でガスは発生しておらず、気体検出器が変圧器内で発生したガスを検知した際に中央制御室に警報を発信する機能に不具合があることが分かった。今後、気体検出器を取替えるとともに、詳細調査を実施する。
２ なお、上記の不具合箇所以外で予備変圧器に異常がないことから、気体検出器の取替が完了するまでの間は、定期的にガスが発生していないことを確認することとし、６月 25 日（金）19 時 14 分、予備変圧器を通常の待機状態に復旧した。
県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しております。
（ 伊方発電所及び周辺の状況）

１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況［事象発生時の状況］
廃止措置中
廃止措置中
運転中
通常値
通常値

・・・

停止中
異常値
異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（ 放射 能 の放 出 、 原 子炉 の停 止、出 力抑 制を 伴う事 故・ 故障、 国へ の報 告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○ 発電 所 の運 転 ・ 管 理に 関す る重要 な計 器の 機能低 下、 指示値 の有 意な 変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊方

令和

３年

伊方発電所

伊達

発信年月日
発当信者号 機
(定格出力)

１号機

発 電 所 情（お知らせ）
６月２０日

２号機

該

発生時
機 状 況

廃止措置中

設備トラブル

１６時２４分)３号機（８９０ＭＷ）
1.出力

廃止措置中

日

(報ＭＷにて(通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中
2.第１５回 定期事業者検査中

・人身事故

地震

・

１．発生日時：

６月

２．場

１、２号機屋外（管理区域外）１０ｍ

所：

２０日

・

その他

１６時０８分

発 生 状 況況：
概
要 ３．状
１、２号機は廃止措置中のところ６月２０日１３時３０分に１、２号機予備変圧器内でガスを検出する警報の発信を確認しました。
１、２号の所内電源は、他の送電線より受電しており予備変圧器による影響はありませんが、念のための処置として予備変圧器を隔離しました。
担当課にて確認したところ検出器についてより詳細に点検する必要があると判断しました。
本事象について環境への放射能の影響はありません。

運転状況

備考

１号機：廃止措置中
２号機：廃止措置中
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中

伊

方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）

令和

３年

伊方発電所

平塚

発信年月日
発当

信者

号 機(定格出力)

１号機

６月２５日

２号機

該

発生時
機 状 況

廃止措置中

設備トラブル

発 生 状 況概要)

１９時

３２分

３号機（８９０ＭＷ）
1.出力

廃止措置中

金(ＭＷにて(通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中
2.第１５回 定期事業者検査中

・

２０日

人身事故

・地震

１．発生日時：

６月

２．場

所：

１、２号機屋外（管理区域外）１０ｍ

３．状況：・その他１６時０８分

１、２号機は廃止措置中のところ６月２０日１３時３０分に１、２号機予備変圧器内でガスを検出する警報の発信を確認しました。
１、２号の所内電源は、他の送電線より受電しており予備変圧器による影響はありませんが、念のための処置として予備変圧器を隔離しました。
担当課にて確認したところ検出器についてより詳細に点検する必要があると判断しました。
本事象について環境への放射能の影響はありません。
（第１報にてお知らせ済み）
調査の結果、予備変圧器内でガスは発生しておらず、気体検出器が変圧器内で発生したガスを検知した際に中央制御室に警報を発信する機能に不具合があることが分かりました。今後、気体検出器を取替えるとともに、詳細調査を実施します。
なお、上記の不具合箇所以外で予備変圧器に異常がないことから、気体検出器の取替が完了するまでの間は、定期的にガスが発生していないことを確認することとし、本日１９時１４分、予備変圧器を通常の待機状態に復旧しました。

運転状況

備考

１号機：廃止措置中
２号機：廃止措置中
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中

伊方発電所１，２号機 予備変圧器気体検出器警報発信
遮断器「入」

187kV送電線

遮断器「切」

66kV送電線断路器「入」

当該箇所の気体検出器
より警報発信起動変圧器

非常用高圧母線２Ｃ

非常用高圧母線２Ｄ

２号機

予備変圧器

非常用高圧母線１Ｃ 非常用高圧母線１Ｄ

１号機

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原子炉 で温め られた高温の水 を利用 して別の水（２ 次冷却 水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷 却器

今回公表

：管理区域
（高 圧 ター ビン へ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器ウラン燃 料を核分裂させて、そ の時に出る熱で水（１ 次冷却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧 タ ー ビ ン を出 た 蒸 気を加 熱 し 、 蒸 気中 の 水 滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

起動

低圧
タービン

余熱除去冷却器

変圧器

発電機
余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

500kV送電線
187kV送電線

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ２ 次冷却 水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧
給水加熱器

○復水器
ター ビンを まわした蒸気を 海水で 冷やして水に戻す。

低圧
給水加熱器

66kV送電線予備

主給水ポンプ○脱気器
２次冷 却水中 に溶け込んだ空気を除去する。

変圧器

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理 区域内で使用した清掃 用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

伊方１、２号機 予備変圧器のガス検出警報発信について（Ｒ3.6.20）

１、２号機非常用高圧母線

伊方発電所 1，2 号機予備変圧器

気体検出器

正常時

異常時

気体（ガス）を検知した場合、油面線が確認できる。

絶縁油が充満しており、油面線が確認できない。

用語解説○１，２号機予備変圧器
起動変圧器が使用できない場合、６６ｋＶ送電線から受電し所内へ電力を供給する変圧器。起動変圧器が使用できる場合は基本的に待機状態となっている。
○気体検出器
変圧器内部の微小事故で発生するガスの検知を目的として設置している。
変圧器内部で放電等の電気的な異常が発生すれば、変圧器内部の絶縁油の温度が上昇し、熱分解によりガスが発生する。検出器内部に発生したガスが侵入することで気体検出器内のフロートが下がり、マイクロスイッチを動作させ警報を出力する。
気体検出器本体の点検窓にて変圧器内にガスが発生していないことを確認する事が可能である。
○フロート
気体検出器内部の油面により上下するもの。
○マイクロスイッチ
フロートの低下に連動しているスイッチで、動作すると警報が発信する。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
令和3年06月20日（日）（単位：ナノグレイ／時）
測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値
測定局
時刻 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 降雨時 降雨時以外※※
モニタリングステーション（九町越） （更新）
18191818184419※※（更新・移設）モニタリングポスト伊方越
19191919195120
愛 モニタリングポスト湊浦※※（更新・移設）
24242424244526※（更新・移設）モニタリングポスト川永田
25252525255127※
媛※（更新・移設）モニタリングポスト九町
34353535355335※（更新）
151515151539※
16※
県 モニタリングポスト大成※（更新）
モニタリングポスト豊之浦
25252525245126※※（更新）
モニタリングポスト加周25262626255728※
17171717174018
四 モニタリングステーション
17171716174319
国 モニタリングポストNo.1
電 モニタリングポストNo.215151516154316
力 モニタリングポストNo.3
13141314144015㈱ モニタリングポストNo.4
16161616154317(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力規制庁の「平常時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（平成30年度、令和元年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
※平成30年度に愛媛県の検出器を更新しており、上記「平常の変動幅」の最大値は令和元年度の測定値をもとに設定。
2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然放射線

環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
約20ナノグレイ／時×24時間×365日×0.8÷1,000,000
0.140.01
人工放
射線

0.1

1100.050.66.9

胸のⅩ線集団
検診（１回）

胃のⅩ線集団検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

100

ミリシーベルト50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）