原子力発電所の運転および建設状況
原子力安全対策課
平成 29 年 10 月３ 日 現在

１．運転または建設中のプラント（設備容量 運転中：10 基 計 1008.8 万 kW、建設中：1 基 28.0 万 kW）
項

目

発電所名
日本原子力発電㈱敦 賀 発 電 所

２号機

現状
定期検査中
性能試験中
（停止中）

関 西 電 力 ㈱美 浜 発 電 所

定期検査中

１号機

２号機
関 西 電 力 ㈱大 飯 発 電 所
３号機

４号機

１号機

２号機
関 西 電 力 ㈱高 浜 発 電 所
３号機

４号機

０．０

６１．８

０．０

６１．８

０．０

６０．２

０．０

６０．８

０．０

５５．９

０．０

５６．７

０．０

６１．８

０．０

６２．３

０．０

６５．６

０．０

６５．５

０．０

６９．０

０．０６８．７０．０

５９．２

０．０

５９．６

０．０

６０．０

０．０

６０．５

６４．３

７０．５

６２．３

６９．９

７４．０

６９．７

７１．８

６９．３

１１．９６２．７(H22.12.10～未定)

定期検査中(H23.12.16～未定)

定期検査中(H25. 9. 2～未定)

定期検査中(H25. 9.15～未定）

定期検査中(H23. 1.10～未定)

定期検査中(H23.11.25～未定)

運転中

運転中

合１,９２２．９―――――（H22. 5. 6 10：36 原子炉起動、H22. 5. 8 10:36 臨界)(H23. 5.14～未定)

定期検査中

発電電力量（億 kWh）
平成 29 年度
運開後累計
０．０

(H23. 8.29～未定)

日本原子力研究開発機構
高速増殖原型炉もんじゅ
３号機

利用率・稼働率（％）
平成 29 年度 運開後累計

計
１３．４０．０

１,７８０．２

０．０

２,２１７．３

０．０

２,４０７．９０．０

１,７４８．６

０．０

１,７６０．７０．０

１,８３８．６０．０

１,８１９．２

２４．５

１,７５９．３

２８．２

１,７１９．１

５２．８

１８,９７４．３

６２．９(注１) 利用率・稼働率・電力量は平成 29 年９月末現在、累計は営業運転開始以降。また、利用率・稼働率は四捨五入、電力量は切り捨て
発電電力量（上段）設備利用率＝

認可出力×暦時間×100（％）

1

発電時間（下段）時間稼働率＝

暦時間×100（％）

２．各発電所の特記事項（10 月３日時点）（１）運転中のプラント
発電所名
敦賀２号機

特記事項
○一次冷却材中の放射能濃度上昇
・発電停止（H23.5.7 17:00）、原子炉停止（H23.5.7 20:00）

第 18 回定期検査中（H23.8.29 ～ 未定）
第 25 回定期検査中（H23.5.14 ～ 未定）
・発電停止（H23.5.14 11:00）、原子炉停止（H23.5.14 12:59）

美浜３号機

大飯１号機

○コンクリート壁の穴あけ作業時における協力会社作業員の負傷
・平成 29 年９月４日、原子炉補助建屋において、コンクリート壁に電源ケーブル等を通す配管を敷設するため、屋外から屋内に向かって貫通穴を開ける作業を行っていたところ、くり抜いたコンクリート片の一部が屋内にいた作業員の左手に当たり負傷した。
・原因は、屋外の作業員がコンクリート片を押し出す際、声掛け等により屋内の状況を確認することなく、コンクリート片を押し出したため、壁に近寄っていた被災者に当たったものと推定された。
・対策として、作業実施時には声掛けを徹底し、意思疎通を図りながら作業すること等を作業手順書の注意事項に明記した。また、協力会社に対し、本事象の周知および注意喚起を行うとともに、作業状況の確認、作業員への指揮、指導など作業責任者としての役割を再認識させるための教育を実施した。
（添付資料－１）
第 24 回定期検査中（H22.12.10 ～ 未定）
・発電停止(H22.12.10 10:00)、原子炉停止(H22.12.10 11:25)
・原子炉起動（H23.3.10 19:00）、臨界（H23.3.11 0:40）
・調整運転開始（H23.3.13 11:00）○Ｃ－蓄圧タンク圧力低下
・発電停止（H23.7.16 19:48）、原子炉停止（H23.7.16 20:53）

大飯２号機

第 24 回定期検査中（H23.12.16 ～ 未定）

大飯３号機

第 16 回定期検査中（H25.9.2 ～ 未定）

大飯４号機

第 15 回定期検査中（H25.9.15 ～ 未定）

高浜１号機

第 27 回定期検査中（H23.1.10 ～ 未定）

高浜２号機

第 27 回定期検査中（H23.11.25 ～ 未定）

・発電停止（H23.12.16 16:00）、原子炉停止(H23.12.16 18:35)・発電停止（H25.9.2 23:00）、 原子炉停止（H25.9.3 1:06）
・発電停止（H25.9.15 23:00）、原子炉停止（H25.9.16 1:33）
・発電停止（H23.1.10 10:03）、原子炉停止（H23.1.10 12:20）
・発電停止（H23.11.25 23:02）、原子炉停止(H23.11.26 2:26)（２）建設中のプラント
発電所名もんじゅ 設備保全対策（H24.4.2 ～ ）

特記事項（３）廃止措置中のプラント
発電所名

特記事項

廃止措置中（H20.2.12 ～ ）・Ａ復水器および湿分分離器の解体撤去作業実施中（H29.4.3 ～ )原子炉廃止措置研究開発
・ 原 子炉 建 屋機 器 および 原 子炉 補 助建 屋 機器の ト リチ ウ ム除 去 作業実 施 中センター（ふげん）（H29.9.19 ～ ）・第 30 回定期検査中（H29.9.1 ～ H29.12 月末頃予定）
敦賀１号機
美浜１号機
美浜２号機

廃止措置中（H29.4.19 ～ ）廃止措置中（H29.4.19 ～ ）・系統除染作業中（H29.4.25 ～ ）
廃止措置中（H29.4.19 ～ ）・系統除染作業中（H29.5.9 ～ ）2３．原子力規制委員会への申請状況（10 月３日時点）（１）新規制基準適合性に係る申請を行ったプラント
発電所
敦賀

美浜

大飯

２号機

３号機

３、４号機

１、２号機

高浜
３、４号機

申請
原子炉設置変更許可
工事計画認可保安規定変更認可
原子炉設置変更許可補正書提出日

許認可日

-----

H27.11. 5--

H27. 3.17

H28. 5.31,H28. 6.23
H28. 2.29,H28. 5.31，
H28. 8.26,H28.10. 7
H28. 5.18,H28.11.18,
H29. 2. 3,H29. 4.24
H28.12. 1,H29. 4.26,
H29. 6.26,H29. 7.18,H29. 8.15
H28.12. 1,H29. 8.25
H28. 1.22,H28. 2.10,H28. 4.12
H27.11.16,H28. 1.22,
H28. 2.29,H28. 4.27,
H28. 5.27
H26.10.31,H26.12. 1,H27. 1.28
H27. 2. 2,H27. 4.15,
H27. 7.16,H27. 7.28
H27. 2. 2,H27. 4.15,H27. 9.29
H27. 6.19,H27. 9.29

H28.10. 5

工事計画認可H27.11.26

保安規定変更認可

H27. 3.17

原子炉設置変更許可

H25. 7. 8

工事計画認可H25. 7. 8
H25. 8. 5※1

保安規定変更認可

H25. 7. 8原子炉設置変更許可

H27. 3.17

工事計画認可H27. 7. 3

保安規定変更認可-原子炉設置変更許可

H25. 7. 8
３号機

工事計画認可４号機

保安規定変更認可※１※２

申請日
H27.11. 5

H25. 7. 8
H25. 8. 5※2
H25. 7. 8
H25. 8. 5※2
H25. 7. 8

H28.10.26
H29. 5.24
H29. 8.25
H29. 9. 1
H28. 4.20
H28. 6.10
H27. 2.12
H27. 8. 4
H27.10. 9
H27.10. 9

H28.12.1 の補正書に H25.8.5 の申請内容を含めたため、H25.8.5 の申請を取り下げた。
H27. 2.2 の補正書に H25.8.5 の申請内容を含めたため、H25.8.5 の申請を取り下げた。

特定重大事故等対処施設の設置※
発電所
高浜３、４号機
高浜１、２号機

申請
原子炉設置変更許可
工事計画認可原子炉設置変更許可

申請日

補正書提出日H26.12.25
H29. 4.26
H28.12.22

H28. 6. 3, H28. 7.12
H29. 4.26

許認可日
H28. 9.21-※ 原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突やその他のテロリズム等により、原子炉を冷却する機能が喪失し、炉心が著しく損傷した場合に備えて、格納容器の破損を防止するための機能を有する施設
本体施設の工事計画認可から５年間の経過措置期間（法定猶予期間）までに設置することが要求されている。

（２）運転期間の延長に係る申請を行ったプラント
発電所

美浜

高浜

３号機

申請

申請日
※

H27.11.26

保安規定変更認可（高経年化技術評価など）

H27.11.26

運転期間延長認可（運転期間 60 年）※

H27. 4.30

保安規定変更認可（高経年化技術評価など）

H27. 4.30

運転期間延長認可（運転期間 60 年）

１、２号機

補正書提出日H28. 3.10,H28. 5.31,H28. 8.26,H28.10.28
H28. 3.10,H28. 5.31，H28. 8.26,H28.10.28
H27. 7. 3,H27.11.16,
H28. 2.29,H28. 4.27,H28. 6.13
H27. 7. 3,H27.11.16,
H28. 2.29,H28. 4.27,
H28. 6.13

認可日
H28.11.16
H28.11.16
H28. 6.20
H28. 6.20※ 原子炉等規制法において、運転期間は 40 年とされているが、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けることで、１回に限り 20 年を上限として延長が可能とされている。

3

４．燃料輸送実績（９月２日～10 月３日）
＜新燃料輸送＞発電所名
概要
ＭＯＸ新燃料集合体 16 体をアレバＮＣ社メロックス工場（仏国）より高浜４号機受入れ（９月 21 日）＜使用済燃料輸送＞なし
５．低レベル放射性廃棄物輸送実績（９月２日～10 月３日）
なし

4添付資料－１

平成２９年度安全協定に基づく軽微な異常事象
美浜発電所３号機 コンクリート壁の穴あけ作業時における協力会社作業員の負傷について
・発生日：平成 29 年９月５日（異常事象に該当すると判断した日）・放射能による周辺環境への影響：なし
・国の取扱い：報告対象外
・安全協定上の取扱い：異常事象（第７条第 10 号「原子炉施設等において人に傷害が発生したとき」）【概要】
平成 29 年９月４日、美浜発電所３号機の原子炉補助建屋において、コンクリート壁に電源ケーブル等を通す配管を敷設するため、屋外から屋内に向かって貫通穴を開ける作業を行っていたところ、くり抜いたコンクリート片の一部が屋内にいた作業員の左手に当たり負傷した。
原因は、屋外の作業員がコンクリート片を押し出す際、声掛け等により屋内の状況を確認することなく、コンクリート片を押し出したため、壁に近寄っていた被災者に当たったものと推定された。
対策として、作業実施時には声掛けを徹底し、意思疎通を図りながら作業すること等を作業手順
書の注意事項に明記した。また、協力会社に対し、本事象の周知および注意喚起を行うとともに、作業状況の確認、作業員への指揮、指導など作業責任者としての役割を再認識させるための教育を実施した。
１．発生状況
平成 29 年９月４日 15 時 50 分頃、美浜発電所３号機の原子炉補助建屋において、コンクリート壁に電源ケーブル等を通す配管を敷設するため、屋外から屋内に向かって貫通穴を開ける作業を行っていた。この際、屋外の作業員がくり抜いたコンクリート片を屋内に向け押し出したところ、コンクリート片の一部が落下し、屋内にいた作業責任者（被災者）の左手に当たり負傷した。
病院で診察を受けた結果、２週間程度の入院加療が必要と診断された。
２．調査結果
作業状況を確認したところ、屋外の作業員がコンクリート壁の穴あけを行った後、くり抜いたコンクリート片を押し出し、屋内の作業員が受け取って回収する作業を行っていた。
事象発生時、屋内の作業員は、すでに回収したコンクリート片を保管場所へ運搬するため、現場を離れていたが、屋外の作業員は、声掛け等により屋内の状況を確認することなく、コンクリート片を屋内に向け押し出した。その際、作業責任者は、作業状況を確認することなく、壁に近寄っていたため、落下してきたコンクリート片が当たったことが分かった。
３．原因
屋外の作業員がコンクリート片を押し出す際、声掛け等により屋内の状況を確認することなく、コンクリート片を押し出したため、壁に近寄っていた被災者に当たったものと推定された。
４．対策作業実施時には声掛けを徹底し、意思疎通を図りながら作業すること等を作業手順書の注意事項に明記した。また、協力会社に対し、本事象の周知および注意喚起を行うとともに、作業状況の確認、作業員への指揮、指導など作業責任者としての役割を再認識させるための教育を実施した。

5

美浜発電所３号機 コンクリート壁の穴あけ作業時における協力会社作業員の負傷について
現場状況図＜写真①： 屋 内（管理区域） ＞

穴あけ箇所からコンクリート片が落下
ｺﾝｸﾘｰﾄ壁

発生場所：原子炉補助建屋
C

被災発生

約1.5m
穴あけ用機材 A＜ 写真②： 屋 外 ＞＜状況図＞
コンクリート片を保管場所へ運搬

屋 内（管理区域）屋 外

被災発生
階段

B

C

約8m

屋内（管理区域）

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁

被災者Ｃ

A

屋外
ｺﾝｸﾘｰﾄ壁
作業員Ａ

約3m

穴あけ箇所

約600mm

約500mm
写真①

写真②

作業員A：ｺﾝｸﾘｰﾄ壁に穴あけ（穴あけ後、コンクリート片を屋内に押し出す）
作業員B：ｺﾝｸﾘｰﾄ片回収（発災時、現場を離れていた）
被災者C：作業責任者（発災時、壁に近寄っていた）

約500mm
回収予定のｺﾝｸﾘｰﾄ片
約10cm×約15cm
重量 約4.2kg

推定原因
屋外の作業員がコンクリート片を押し出す際、声掛け等により、屋内の状況を確認することなく、コンクリート片を押し出したため、壁に近寄っていた被災者に当たったものと推定された。
対策○作業実施時には声掛けを徹底し、意思疎通を図りながら作業すること等を作業手順書の注意事項に明記した。
○また、協力会社に対し、本事象の周知および注意喚起を行うとともに、作業状況の確認、作業員への指揮、指導など作業責任者としての役割を再認識させるための教育を実施した。
6

（参考）１．記者発表実績（９月２日～10 月３日）
年月日 番号
概 要
H29.9.2118
高浜発電所４号機のＭＯＸ新燃料輸送について
２．主な出来事（９月２日～10 月３日）
年月日
概 要
藤田副知事は、関西電力の豊松副社長から、大飯３、４号機の再稼働に向けた安全対策の状況等について説明を受けた。これに対し県は、プラントの安全確
Ｈ29.9.4
保の徹底とともに、電力消費地に対する国民理解活動の充実強化、使用済燃料の中間貯蔵施設の県外立地について、着実な実行を求めた。
福井県原子力安全専門委員会（第 91 回）○大飯発電所３、４号機の新規制基準適合性に係る工事計画および保安規定の認可について[原子力規制庁]
H29.9.22○美浜・大飯・高浜発電所の安全性向上対策の実施状況について（大飯・高浜発電所における事故制圧訓練の結果など）[関西電力㈱]知事は、中塚おおい町長から、大飯発電所３、４号機の再稼働に係るおおい町
H29.9.25
としての判断について報告を受けた。