T 8546
Zuluftdruckregler Typ 4708

Anwendung
Druckregler für die Versorgung pneumatischer Mess-, Regel- und Steuereinrichtungen mit konstantem Zuluftdruck
Sollwertbereiche 0,2 bis 1,6 bar (3 bis 24 psi)oder 0,5 bis 6 bar (8 bis 90 psi)

Der Druckregler reduziert und regelt den Druck eines Luftnetzes von maximal 12 bar (180 psi) auf den am Sollwertsteller
eingestellten Druck.
Charakteristische Merkmale:–

Abblasend mit geringem Eigenluftverbrauch–

Geringe Vordruckabhängigkeit–

Beliebige Einbaulage (außer Version mit Filterbehälter)–Einbau in Rohrleitung, für Tafeleinbau und Anbau an verschiedene Stellungsregler sowie Antriebe–Wahlweise mit Manometer mit CrNiMo-Gehäuse undMesswerk in Messing oder Manometer vollständig in CrNiMo (Geräte in dieser Ausführung sind komplett frei vonKupferlegierungen.)–Gewindeanschlüsse G nach DIN ISO 228/1 oder mit kegeligem Rohrgewinde NPT–

Verschiedene Filterpatronen:– Typ 4708-45 mit 15 µm Maschenweite, alle übrigenFilter mit 20 µm (5 µm als Sonderausführung)

Bild 1: Typ 4708-53

Bild 3: Typ 4708-12

Ausführungen
Druckregler mit kontinuierlich einstellbarem Sollwertbereich
von 0,5 bis 6 bar (8 bis 90 psi)
Typ 4708-10 bis -17 (Bild 3) · Druckregler mit optionalem
Sollwertbereich von 0,2 bis 1,6 bar (3 bis 23 psi).
Montage mit Zubehör auf Schienen nach EN 50022/035
oder über universellen Anbauwinkel.
Typ 4708-45 (Bild 4) · Druckregler mit erhöhter Luftleistung

Bild 2: Typ 4708-64–

Typ 4708-53 bis -55 (Bild 1) · Druckregler zum direkten
Anbau an verschiedene Stellungsregler

Weitere Ausführungen–

Typ 4708-62 und -64 (Bild 2) · Druckregler zum direkten
Anbau an pneumatische Antriebe Typ 3277 und Typ 3372–

Bild 4: Typ 4708-45
Aluminium-Ausführung–

Typ 4708-82 · Hand/Automatik-Umschalter als pneumatischer Bypass für Stellungsregler–

Typ 4708-83 bis -87 · Druckluftfilter

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT · Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 4009-0 · Telefax: +49 69 4009-1507
E-Mail: samson@samsongroup.com · Internet: www.samsongroup.com

Ausgabe Juli 2023

Wirkungsweise (Bild 5)
Der Druckregler Typ 4708 arbeitet nach dem Kraftkompensationsverfahren. Durch Drehen der Sollwertschraube (7) wird
die Spannung der Stellfeder (6) verändert und der Ausgangsdruck entsprechend eingestellt. Die Sollwertbereiche von 0,2
bis 1,6 bar oder von 0,5 bis 6 bar werden durch zwei verschiedene Federn bestimmt.
Der Druckregler enthält eine Filterpatrone (11). Der Ablass
des Kondensats erfolgt durch Öffnen des Verschlussdeckels(12) um eine halbe Umdrehung. Bei der Montage muss sichder Verschlussdeckel in waagerechter oder hängender Lagebefinden.
Bei Ausführungen mit separatem Filterbehälter und Kondensatablass ist nur die hängende Position des Behälters zulässig.

7853.1

4
63122

112.1
1.2

Druckregler in Kombination mit Stellungsreglern/Antrieben

1.1

Die Montage des Druckreglers auf die entsprechenden Geräte
wird durch verschiedene Adapterplatten ermöglicht, vgl. Seite 4 und 5.

1.3
1EinbauZur Vermeidung übermäßiger Kondensatbildung wird derDruckregler möglichst nahe am Kompressor oder Druckluftbehälter installiert. Die Montage erfolgt entweder direkt in derRohrleitung, beim Tafeleinbau im entsprechenden Tafelausschnitt, am Stellungsregler oder am pneumatischen Antrieb.
Die Luftanschlüsse sind je nach Ausführung entweder mit Gewinde G ¼ oder ¼-18 NPT oder bei Typ 4708-45 mit G ½
oder ½-14 NPT ausgestattet.

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
3
3.1
4
56
7
8
11
12
20
21

5

3

Hand/Automatik-Umschalter
Der Ausgang eines Stellungsreglers wird über einen Hand/Automatik-Umschalter zum Antrieb geführt. In der Betriebsart„Automatik” regelt der Stellungsregler. In der Betriebsart„Hand” wird der Ausgangsdruck von einem beliebigen Druckregler direkt auf den Antrieb gegeben. Damit existiert ein manueller Bypass für die Funktion des Stellungsreglers.
Der Anbau des Hand/Automatik-Umschalters erfolgt direkt an
die Stellungsregler Typen 3766/67 und 3730/31 (Bild 6)oder auf einer Adapterplatte mit Verrohrung zum Antrieb. DieTypen 4708-53 oder 4708-54 können angeflanscht werden,
alle übrigen Druckregler werden über eine Verrohrung mit
dem Hand/Automatik-Umschalter verbunden.

GehäuseSitz
Kegel
Verbindungsbohrung
TellerMembrane
DeckelEntlüftungsbohrung
Zentrierbuchse
Kappe
Stellfeder
Sollwertschraube
Kontermutter
Filterpatrone
Verschlussdeckel
Befestigungsschraube
Federscheibe

12021

12

Bild 5: Seitenansicht und Schnittbild des Druckreglers Typ 4708

Zubehör
Für die Typen 4708-53 und 4708-55 bis -64 kann ein zusätzlicher Filter montiert werden (Bild 18, Seite 5). Das Filtergehäuse ist um 360° drehbar. Damit können Filter und Kondensatablass immer nach unten ausgerichtet werden.

Bild 6: Hand/Automatik-Umschalter Typ 4708-82
für den Direktanbau an Stellungsregler Typ 3730/3731

2T 8546

Auswahl des Zuluftdruckreglers
Stellungsregler

Antrieb

Anbausituation

Antriebsfläche

Anbau mit verrohrten Zusatzgeräten (z. B. Magnetventil, Verblockrelais, Hand/Automatik-Umschalter Typ 4708-82)

Typ 3277
Typ 3725
Anbau ohne 2) verrohrte Zusatzgeräte (z. B. Magnetventil, Verblockrelais, Hand/Automatik-Umschalter Typ 4708-82)

Typ 3372

120 cm²

Typ 4708-55

175 cm²

Typ 4708-55

240 cm²

Typ 4708-55

350 cm²

Typ 4708-55

355 cm²

Typ 4708-55

700 cm²

Typ 4708-1x/-45 1)

750 cm²

Typ 4708-1x/-45 1)

120 cm²

Typ 4708-55

175 cm²

Typ 4708-64

240 cm²

Typ 4708-64

350 cm²

Typ 4708-64

355 cm²

Typ 4708-64

700 cm²

Typ 4708-64

750 cm²

Typ 4708-64

120 cm²

Typ 4708-55

350 cm²

Typ 4708-1x 1)
Typ 4708-54

Schwenkantrieb

Typ 4708-53

Typ 3271

Anbau mit verrohrten Zusatzgeräten (z. B. Magnetventil, Verblockrelais, Hand/Automatik-Umschalter Typ 4708-82)

Typ 3730
Typ 3731
Typ 3766
Typ 3767

Typ 3277

Anbau ohne 2) verrohrte Zusatzgeräte (z. B. Magnetventil, Verblockrelais, Hand/Automatik-Umschalter Typ 4708-82)

Typ 3372

Typ 4763/651)
2)
3)

Zuluftdruckregler
Typ 4708-55

Typ 3271

120 cm²

Typ 4708-53

175 cm²

Typ 4708-53

240 cm²

Typ 4708-53

350 cm²

Typ 4708-53

355 cm²

Typ 4708-53

700 cm²

Typ 4708-53

750 cm²

Typ 4708-53

120 cm²

Typ 4708-53

175 cm²

Typ 4708-64

240 cm²

Typ 4708-64

350 cm²

Typ 4708-64

355 cm²

Typ 4708-64

700 cm²

Typ 4708-64750 cm²

Typ 4708-64

120 cm²

Typ 4708-53

350 cm²

Typ 4708-53

Schwenkantrieb

Typ 4708-54

Typ 3271

Typ 4708-553)

Druckregler separat angebaut mit Verrohrung
Verbindungsblock und Manometer sind Anbauteile des Stellungsreglers.
außer bei Ventil Typ 3241, NPS 6

T 85463

Anbaugerät

für Antrieb/Kombination

zugehöriger Druckregler

Schwenkantriebe– Zubehörsatz 1400-7806 benötigt
– auch mit Typ 4708-82

Bild 7: Typ 4708-54xx

Typ 3271: ohne Einschränkung
Typ 3277
120 cm²: ohne Einschränkung
175 bis 355 cm²: mit verrohrten Zusatzgeräten(Magnetventil, Verblockrelais Typ 3709-2,Typ 4708-82)
Typ 3725

ab 700 cm²: Druckregler Typ 4708-1x/-45 separat mit Verrohrung!

Bild 8: Typ 4708-55xx

Typ 3372

Manometerhalter 1402-1515
erforderlich!

120 cm²: ohne Einschränkung
350 cm²: Druckregler Typ 4708-1x separat mit
Verrohrung!
Typ 3277
175 bis 750 cm²: ohne verrohrte Zusatzgerätesowie ohne Typ 4708-82 (Verbindungsblockund Manometer sind Anbauteile des Stellungsreglers)

Bild 9: Typ 4708-64xx

Typ 3271: ohne Einschränkung
Typ 3277
120 cm²: ohne Einschränkung
175 bis 750 cm²: mit verrohrten Zusatzgeräten(Magnetventil, Verblockrelais Typ 3709-2,Typ 4708-82)

Bild 10: Typ 4708-53xx

Typ 3372: ohne Einschränkung
Typ 3277

Typ 3730
Typ 3731
Typ 376x 1)

175 bis 750 cm²: ohne verrohrte Zusatzgerätesowie ohne Typ 4708-82 (Verbindungsblockund Manometer sind Anbauteile des Stellungsreglers)Grenzsignalgeber Typ 3768: nur bei Ausführung mit integriertem Magnetventil möglich

Bild 11: Typ 4708-64xx

Schwenkantriebe– auch mit Typ 4708-82 (nicht mit Typ 3709-1)
Bild 12: Typ 4708-54xx
Typ 3730– Ausführung mit externem Positionssensor undKonsole für Wandmontage1)

4

Für Grenzsignalgeber Typ 3768 gilt: nur bei Ausführung mit integriertem Magnetventil möglich

T 8546

Anbaugerät

für Antrieb/Kombination

zugehöriger Druckregler

Typ 4763
Typ 4765

Typ 3271 (außer bei Ventil Typ 3241, NPS 6)

Bild 13: Typ 4708-55xx

Integrierte Ausführung

Typ 3372-x5x1 (120 cm²)
– für Ventilbaureihe V2001

Bild 14: Typ 4708-62xx

Universelle Druckregler und Filter

T 8546

Hand/Automatik Umschalter

Filter mit Filterbehälter
(für universellen Anbau mit Verrohrung)

Zubehör:Drehbarer Zusatzfilter zur Montage am Druckregler

Bild 15: Typ 4708-82

Bild 16: Typ 4708-8xxx, hier: -83

Bild 17: Filter für die Typen 4708-53 und4708-55 bis 4708-64

5Tabelle 1: Technische Daten 1)
Druckregler

Typ 4708-xx

Typ 4708-45

Zuluftdruck

1,6 bis 12 bar(24 bis 180 psi)

1 bis 12 bar 2)(15 bis 180 psi)

Sollwertbereich

0,2 bis 1,6 bar (3 bis 24 psi) oder 0,5 bis 6 bar (8 bis 90 psi)

Luftverbrauch bei 7 bar Zuluft≤ 0,05 mn³/h≤ 0,1 mn³/h

Eingangsdruckabhängigkeit< 0,01 bar/Δp = 1 barvernachlässigbar (< 10 mbar/4 bar)

0,1 bis 0,4 bar(sollwertabhängig)

50 mbar bei Sollwertbereich
0,5 bis 6 bar (8 bis 90 psi)

< 0,1 bar

50 mbar bei Sollwertbereich
0,5 bis 6 bar (8 bis 90 psi)

20 µm · optional 5 µm

15 µm · optional 5 µm

Umsteuerfehler
Hysterese
Filterpatronen-Maschenweite
KonformitätManometer
Anzeigebereich

0 bis 1,6 bar (0 bis 24 psi) oder 0 bis 6 bar (0 bis 90 psi)

Anschluss

G 1/8

SchutzartIP 651)
2)

Werte ermittelt bei Typ 4708-xx mit Anschlussdurchmesser ¼”, bei Typ 4708-45 mit Anschlussdurchmesser ½”
Empfehlung: mindestens 1,0 bar (15 psi) über eingestelltem Sollwert

Tabelle 2: Werkstoffe
Druckregler
GehäuseMetallteile

Typ 4708-xx

Typ 4708-45

Aluminium 1) (3.3547) oder Edelstahl (1.4404)

Aluminium 1) (3.3547) oder Edelstahl (1.4409)

KunststoffteilePolyamid, glasfaserverstärkt

DeckelPolyamid, glasfaserverstärkt

KappePolyamid, glasfaserverstärkt

Kegel

Polyamid, glasfaserverstärkt und Polyoxymethylen

1.4305 und Polyoxymethylen

Membran

NBR · FVMQ bei Tieftemperaturausführung

Membranteller

Polyamid, glasfaserverstärkt oder Aluminium

Sollwertfeder1.4310Filterbehälter2)

UV-beständiges Polyamid (Grilamid TR90UV),
Aluminium (3.3547) oder Edelstahl (1.4404)

UV-beständiges Polyamid (Grilamid TR90UV),
Aluminium (3.3547) oder Edelstahl (1.4409)

20 µm: Polypropylen · 5 µm: Edelstahl

15 µm: Polypropylen und Polyethylen

Filterpatrone
ManometerGehäuse

EdelstahlAnschluss und Messwerk
1)
2)

Messing vernickelt oder Edelstahl bei kupferfreier Ausführung

eloxiert
Werkstoffausführung vgl. Artikelcode

Tabelle 3: UmgebungstemperaturbereicheTyp 4708-

10

11

12

1314

•

•

•

17

45

53

54

55

62

64

82

83

84

86

87

Standardtemperaturausführung–25 bis +70 °C 1)–25 bis +80 °C

••

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

Tieftemperaturausführung–40 bis +80 °C–50 bis +70 °C–50 bis +80 °C1)6••1)••••••••

•

•••

•
•

•

gilt auch für Zubehör drehbarer Zusatzfilter

T 8546

Tabelle 4: Gewichte
Typ 4708-

10111213141745 1)

53

54

55

62

64

82

83

84

86

87

ca. kg0,480,580,66

1,65

1,2

1,0

0,74

0,68

0,95

0,370,40,50,40,240,320,590,951)

mit Aluminium-Gehäuse und Polyamid-Filterbehälter
Druckregler Typ 4708-xx,Messwerte bei Anschlussdurchmesser ¼”
Einstellbereiche:Sollwert
P

Druckregler Typ 4708-45,Messwerte bei Anschlussdurchmesser ½”

0,5...6,0 bar
0,2...1,6 bar[bar]

6Einstellbereiche:

P0,5...6,0 bar

[bar]

6554

43322

10Sollwert

1Q0

1234

5678

90

10 [mn3/h]

Q0204060xx80

100

120xxx140[mn3/h]Bild 18: Luftabgabe bei 8 bar Zuluft

Artikelcode
Zuluftdruckregler

Typ 4708-x

x

xxx

xxx

Standardausführung
Anschlussteile Aluminium, Gehäuse Kunststoff, mit Filter, ohne separaten Filterbehälter

100Anschlussteile Aluminium, Gehäuse Kunststoff, mit transparentem Kunststofffilterbehälter

110

komplett Aluminium, keine Kunststoffteile

122Edelstahlausführung
komplett Edelstahl, keine Kunststoffteile

133Anschlussteile Edelstahl, Gehäuse Kunststoff, mit transparentem Kunststofffilterbehälter

14

1Anschlussteile Edelstahl, Gehäuse Kunststoff, mit Filter, ohne separaten Filterbehälter

171452/3

Anschlussteile Aluminium, Gehäuse Kunststoff, mit Filter, ohne separaten Filterbehälter, fürAnbau an Stellungsregler Typ 3730/3766/3767

530Anschlussteile Aluminium, Gehäuse Kunststoff, mit Filter, ohne separaten Filterbehälter, fürAnbau an Stellungsregler Typ 3730/3766/3767

540Anschlussteile Aluminium, Gehäuse Kunststoff, mit Filter, ohne separaten Filterbehälter, fürAnbau an Stellungsregler Typ 4763/4765

550Anschlussteile Aluminium, Gehäuse Kunststoff, mit Filter, ohne separaten Filterbehälter, fürAnbau an Antrieb Typ 3372 und Antrieb Typ 3277 (240 bis 700 cm²)
mit Stellungsregler Typ 3730/3766/3767

620Anschlussteile Aluminium, Gehäuse Kunststoff, mit Filter, ohne separaten Filterbehälter, fürAnbau an Antrieb Typ 3277 (175 bis 750 cm²) mit Verbindungsblock640

Ausführung für erhöhte Luftleistung
Gehäuse Aluminium oder Edelstahl, Deckel Kunststoff, Filterbehälter transparenter Kunststoff oder Metall
Ausführung mit Adapterplatte für Stellungsregler

Ausführung mit Adapterplatte für pneumatische Antriebe

Weitere Ausführungen
Hand/Automatik-Umschalter

820/1

Druckluftfilter, Gehäuse Aluminium, transparenter Kunststofffilterbehälter

830Druckluftfilter, Gehäuse und Filterbehälter Aluminium

840Druckluftfilter, Gehäuse Edelstahl, transparenter Kunststofffilterbehälter

86

1Druckluftfilter, Gehäuse und Filterbehälter Edelstahl

871Anschlussgewinde
ISO-228/1-G ¼

2¼-18 NPT5

ISO-228/1-G ½

6½-14 NPT

7T 8546

7

Zuluftdruckregler

Typ 4708-xxx

xx

0,5 bis 6,0 bar, ohne Manometer

000,5 bis 6,0 bar, mit Manometer, komplett Edelstahl (Gerät kupferfrei)

100,5 bis 6,0 bar, mit Manometer (Anschluss Messing vernickelt)

200,2 bis 1,6 bar, ohne Manometer

300,2 bis 1,6 bar, mit Manometer, komplett Edelstahl (Gerät kupferfrei)

400,2 bis 1,6 bar, mit Manometer (Anschluss Messing vernickelt)

50

0,5 bis 6,0 bar, mit Manometer (Anschluss Messing vernickelt, Skala MPa und kg/cm³)

60ohne80xxxxxxxx

Sollwertbereich

Manometeranzahl
ohne

0

1 Manometer

12 Manometer2Werkstoff
Anschlussteile Aluminium (Deckel Kunststoff)

0Anschlussteile Edelstahl (Deckel Kunststoff)1Anschlussteile und Deckel Aluminium

2Anschlussteile und Deckel Edelstahl

3Filterohne0

im schwarzen Druckregler-Gehäuse aus Kunststoff

1

im transparenten Kunststoffbehälter (nicht ausrichtbar)

2

im Aluminium-Behälter (nicht ausrichtbar)

3

im Edelstahl-Behälter (nicht ausrichtbar)

4

Temperaturbereich–25 bis +70 °C, Standard

0–40 bis +70 °C

1–50 bis +70 °C

2

AnwendungStandard

0

Gerät lackverträglich

1

Abluftanschluss mit Gewinde

2

Sonderausführung
ohne

000Filterpatrone 5 µm001NPT002Sonderlackierung RAL 1019

002

Manometeranschluss

81/8T 8546

Maße in mm · Klammerwerte gelten für zusätzlichen Druckluftanschluss (Bild 37)

OutputSupply

195

67

110

Bild 19: Typ 4708-54xx
angebaut an Stellungsregler
Typ 3725

106873

Supply

51

7,770
28

Bild 20: Typ 4708-53xx
angebaut an Stellungsregler
Typ 376x, 373x

Output75 (99)80

Output112

195

Bild 21: Typ 4708-54xx
angebaut an Stellungsregler
Typ 376x, 373x

2967

Supply310673

Bild 22: Typ 4708-55xx
angebaut an StellungsreglerTyp 4763 oder 4765

123

26

Output52T 8546

75 (99)Supply

9

126

104
38

Bild 23: Typ 4708-64xx
für pneumatischen Antrieb
Typ 3277 und Stellungsregler Typ 376x, 373x

116

178

40

97

74

123

104
126

116
38

Bild 24: Typ 4708-64xx
für pneumatischen Antrieb
Typ 3277 und Stellungsregler Typ 3725

116

154

100

40
74

Bild 25: Typ 4708-55xx angebaut an
Stellungsregler Typ 3725

13851

127

100

1095

T 8546

65

Supply4245

OutputSupply

157

154

258

254

Ø41

Ø41

Output8460

61

Bild 27: Druckregler Typ 4708-45,
Edelstahl-Ausführung

4259

Bild 26: Druckregler Typ 4708-45,Aluminium-Ausführung

8144
65

44

99

Output

44142

102

133

Ø4112Supply

Bild 28: Druckregler Typ 4708-12xx/-13xx

T 85461111512104

121 (145)

113

60

Bild 29: Druckregler Typ 4708-62xx für pneumatischen Antrieb Typ 3372

12T 8546

8053
43

53

88 (112)

166

1951

43

1980

Output or Supply

Supply or Output

Output or Supply
Bild 30: Druckregler Typ 4708-10xx/-17xx

Bild 31: Druckregler Typ 4708-11xx/14xx

59
44

78

4245

115

14650

181555

44

60

60

44

Output or Supply

Ø38,3
Bild 32: Drehbarer Filterbehälter

T 8546

Bild 33: Luftfilter Typ 4708-83xx/-84xx/-86xx/-87xx

13

99

SupplyOutput70
5628108250

13462456

Bild 34: Zwischenplatte für zusätzlichen Druckluftausgang
hier: Typ 4708-55xx

24

Bild 35: Hand/Automatik-Umschalter
Typ 4708-82 mit Adapterplatte

Bestelltext–Druckregler, gemäß Artikelcode

Zubehör
Für Typ 4708-10 bis -45 und -81 bis 87:– Anbauteile für Ventilanbau oder DIN-Schienen
EN 50022 oder DIN Schienen EN 50035
Für Typ 4708-10, -11, -14, -17, -53, -55:
– Zwischenplatte für zusätzlichen Druckluftausgang(G ¼ oder ¼ NPT)
Für Typ 4708-53 und 4708-55 bis -64:
– Drehbarer Filterbehälter
(Zubehör vgl. Einbau- und Bedienungsanleitung)
Für Typ 4708-82:– Adapterplatte zur freien Verrohrung oder
NAMUR-Anbau (G ¼ oder ¼ NPT)
Weitere Informationen:u EB 8546 für Typ 4708-xx
u EB 8546-1 für Typ 4708-45

14T 8546

T 854615

T 85462023-10-26 · German/DeutschTechnische Änderungen vorbehalten.