Technische Information

Elektrische Montage von Drucksensoren und elektronischen
Druckschaltern
WIKA-Datenblatt IN 00.50

Beschreibung
WIKA bietet Messgeräte mit den verschiedensten elektrischen Ausgängen an, um den vielfältigen und individuellen
Einsatzanforderungen der Kunden gerecht zu werden.
Grundsätzlich werden elektrische Anschlüsse in zwei
Kategorien eingeteilt: elektrischer Anschluss mittels Stecker
und elektrischer Anschluss mittels Kabel mit offenen Litzen.
Für Letzteres sind zwei Varianten möglich: Kabel direkt mit
Drucksensor oder Kabel mittels Stecker mit Drucksensorverbunden.
Zudem wird grundsätzlich bei den elektrischen Anschlüssen
von Drucksensoren zwischen den beiden Ausprägungen2-Leiter bzw. 3-Leiter unterschieden. Bei den elektrischen
Druckschaltern gibt es Ausführungen mit ein oder zwei
Schaltkontakten.
Bei Drucksensoren mit digitalem Ausgangssignal ist zudem
eine Dopplung des Signalausgangs sowie eine Trennung desSignalausgangs und der Spannungsversorgung möglich.
Je nach Ausprägung und detaillierter Ausführung derKategorie des elektrischen Anschlusses ergeben sichunterschiedliche Belegungen der Litzen bzw. Kontakte derjeweiligen Stecker.
Dieses Dokument beschreibt die grundsätzlichen Schritte
und Anforderungen an die elektrische Montage. Produktindividuelle Informationen sind der jeweiligen Betriebsanleitungzu entnehmen.

WIKA-Datenblatt IN 00.50 ∙ 03/2023

Anforderungen an die Montagestelle
Die Montagestelle muss folgende Bedingungen erfüllen:■ Luftfeuchte ≤ 80 % r. F. (nicht kondensierend).
■ Geschützt vor Wettereinflüssen.
■ Ausreichend Platz für eine sichere elektrische Installation.
■ Zulässige Umgebungstemperaturen bleiben innerhalb derLeistungsgrenzen des Messgeräts. Mögliche Einschränkungen des Umgebungstemperaturbereiches durch
verwendete Gegenstecker berücksichtigen.

Seite 1 von 4

Montage elektrischer Anschluss
Vorbereitung:■ Nur Originalzubehör verwenden.

■ Zum Anschließen des Geräts muss im Vorfeld das Konfektionieren von Gegenstecker oder Kabelausgang erfolgt sein.
■ Nur Kabel mit geeigneten Eigenschaften für die jeweiligen Einsatzbedingungen verwenden.

■ Den Kabeldurchmesser passend zur Kabeldurchführung des Steckers wählen.
→ Zubehör siehe Datenblatt des jeweiligen Drucksensors oder elektronischen Druckschalters.

Elektrische Montage:Gegenstecker
1. Den Anschluss zum Gegenstecker herstellen, siehe „Montage Winkelstecker DIN 175301-803“ auf Seite 2.
2. Darauf achten, dass die Kabelverschraubung des montierten Steckers korrekt sitzt.
3. Vorhandene Dichtungen auf Beschädigung prüfen.
4. Steckverbindung herstellen. Eventuelle Verschraubung festziehen und den korrekten Sitz der Dichtung, sofern vorhanden,überprüfen, um die Schutzart zu gewährleisten.
Nur die richtige Kombination aus Stecker und Gegenstecker stellt die gewünschte IP-Schutzart sicher.
Kabelausgang
1. Befestigungsart wählen.
2. Kabel mit Belüftungsröhrchen sind gegen Atmosphäre zu belüften.
3. Wenn vorgegeben, bei Kabelausführungen eine Zugentlastung anbringen.
4. Bei Kabelausgang sicherstellen, dass am Leitungsende keine Feuchtigkeit eintritt.
Montage Winkelstecker DIN 175301-803
1. Schraube (1) lösen.

(D)

2. Kabelverschraubung (2) lösen.

3. Winkelstecker (5) + (6) vom Gerät abziehen.
4.

VORSICHT!
Unsachgemäße Montage
Dichtung des Winkelgehäuses wird beschädigt.
▶ Klemmblock (6) nicht durch Schraubenöffnung (1) oder Kabelverschraubung (2) herausdrücken.

Über Montageöffnung (D) den Klemmblock (6) aus dem Winkelgehäuse (5) hebeln.
5. Kabel durch Kabelverschraubung (2), Ring (3), Dichtung (4) und Winkelgehäuse (5) schieben.
6. Kabelenden gemäß Anschlussschema am Klemmblock (6) anschließen.

(2)
(3)

(4)
(1)
(5)

7. Winkelgehäuse (5) auf Klemmblock (6) drücken.

8. Darauf achten, dass die Dichtungen unbeschädigt sind und Kabelverschraubung undDichtungen korrekt sitzen, um die Schutzart zu gewährleisten.

(6)

10. Flachdichtung (7) über Anschlusspins des Geräts legen.

(8)

9. Kabel über Kabelverschraubung (2) verschrauben.

(7)

11. Winkelstecker (5) + (6) auf Gerät stecken.
12. Schraube (1) festziehen.

WIKA-Datenblatt IN 00.50 ∙ 03/2023

Seite 2 von 4Anschlussarten: Beispiel an M12- und DIN-A-Stecker
Winkeldose, DIN 175301-803 A
3-Leiter-Anschluss

2-Leiter-Anschluss

U+U+S+

1
3

1
322U-U-Rundsteckverbinder, M 12x1, 4-polig
2-Leiter-Anschluss

3-Leiter-Anschluss

U+U+

2

121343

4

U-Legende
U+
U-

S+

S+
U-

Positiver Versorgungsanschluss
Negativer Versorgungsanschluss
Analogausgang
Spannungsversorgung
Verbraucher→ Anschlussbelegung ist dem jeweiligen Typenschild zu entnehmen.

WIKA-Datenblatt IN 00.50 ∙ 03/2023

Seite 3 von 4

03/2023 DE© 03/2023 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, alle Rechte vorbehalten.
Die in diesem Dokument beschriebenen Geräte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik.
Änderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.

WIKA-Datenblatt IN 00.50 ∙ 03/2023

Seite 4 von 4

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg/GermanyTel.
+49 9372 132-0
info@wika.de
www.wika.de