鋼板製品〒105−0003 東京都港区西新橋3−9−5 TEL.（03）3435−8805 FAX.（03）3435−8825

https://www.cosmo-koki.co.jp/※製品の改良、品質向上などのため、製品の仕様 ･ 寸法など予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

22.11.KS

コスモ工機

秋田工場

私 たちが つなげているの は、人と水 の 今と未 来 で す。

目 次

1

生産体制

p. 3

鋼製異形管

p. 4

伸縮可撓管 彗星p. 5

フランジアダプター

p. 9

FT継手

p. 11

特殊継手類

p. 12

飲料水兼用耐震性貯水槽

p. 13

2

自社工場による一貫生産体制
万全の品質管理体制のもと、確かな製品を全国に送り続けています。

鋼製異形管
水輸送を行う管路は、立地や地盤の状態などの敷設環境、施工方法、附帯設備などの要件に、一つひとつ適合していかなければなりません。径の異なるパイプラインをつなぐ鋼製異形管の役割も大変重要なものとなってきます。
特生産体制

鋼板曲げ加工鋼板切断加工長

優れた適合性と耐久性

穴開け加工

角度や口径の差異によってかかる水圧の負荷に対して、高い精度と耐久性をもって応えます。
鋼製異形管

パイプ切断加工

自社工場で一貫した受注生産体制
鋼製異形管φ3000mm 鉄板曲げ加工

コスモ工機の鋼製異形管は厳しい品質管理を設けた自社工場で一貫した受注生産を行ないます。
JIS G 3443-2水輸送用塗覆装鋼管の異形管に適合しております。

溶 接適用材質

寸法検査
鋼製異形管φ3000mm 溶接作業

JIS規格の水輸送塗覆装鋼管およびJWWA規格の水道用塗装鋼管と同等の管材を使用。

X 線検査

標準塗装
・内面 JIS G 3443-4（内面エポキシ樹脂塗装）
機械加工

・外面 JIS G 3443-3（長寿命形外面プラスチック被覆）のポリウレタン被覆

鋼製曲管φ2,600mm X線検査

・JWWA K 151（水道用ポリウレタン被覆方法）
組 立

両総農業水利事業所

南部幹線用水路その36工事

2550A耐圧検査
伸縮可撓管φ3500 耐圧検査

塗 装完成品検査
飲料水兼用耐震性貯水槽100ｔ 塗装作業

出 荷
飲料水兼用耐震性貯水槽100ｔ 完成・出荷

3

北総中央農業水利事業

1号送水路その2-1工事

1000A

大久保暗梁併設水路工事

700A

4

伸縮可撓管 彗星 E8・E9
上水道、工業用水道、農業用水道、下水道などの布設環境や地震などの影響により、管路に作用する伸縮・屈曲・偏心及びねじれ等の諸応力を吸収し、管路の安全・安定を確保する為に使用します。

主な用途と使用例
主な用途を列挙しますと、地盤の不同沈下、構造物又は基礎工など支障物との相対変位、地震時挙動、温度応力などになります。
これらの内容を伸縮可撓管の使用例として以下に記載致します。

適用呼び径●曲管保護工などの取合部

75〜3500mm
偏心●水管橋架設部及び橋台取合部
伸縮管
伸縮可撓管量

伸縮可撓管
伸縮可撓管

100mm・200mm・300mm

伸縮可撓管●斜面立上り部など異種基礎取合部

耐水圧性能

伸縮可撓管
（地震時等の変位が大きい所）

伸縮可撓管（地震時等の変位が大きい所）●トンネル・シールド工法などによる立上り部

低圧用（E8L/E9L）

伸縮可撓管

常用圧力＝0.65MPa

伸縮可撓管
伸縮可撓管
砕石

中圧用（E8M）

伸縮可撓管 彗星

伸縮可撓管 彗星

試験圧力＝1.0MPa
砂梯子胴木基礎

常用圧力＝1.0MPa
試験圧力＝1.5MPa※上記以外（高圧用）の仕様については、お問い合せください。

伸縮可撓管 彗星 低圧用 φ3500mm

寸法検査

緩衝基礎

伸縮可撓管「彗星」は、二重管構造の摺動型伸縮可撓管です。

425

管体は、内筒と外筒の間隙に特殊楕円形状のゴムリングを嵌入し、これを特殊構造の押輪とボルト・ナットで保持し、伸縮摺動、可撓屈曲時の止水を確保する構造となっています。

伸縮可撓管●地形及び地質の変化界

6番号名称材質①

スピゴットパイプ

SGP、STPG370
STPY400、SS400

JIS G 3443 及び
JWWA G 117 同等

②

スリーブ

同同③

ゴムリング

SBR

JWWA K 156④

押輪

FCD450-10

JIS G 5502⑤

締付けボルト・ナット

SUS304

JIS G 4303⑥

配送用ボルト・ナット

SS400
又はSWRM

JIS G 3101
又はJIS G 3505

上概

T字 管 や 曲 管 には 、水 圧 による抜 け出し力 が 発 生します。T字 管 や 曲 管 付 近 に伸 縮 可 撓 管を使 用 する場 合 は 、管 の 一 体 化 長さ分を離 すか、T 字 管 や 曲 管 に防護コンクリートを施行する必要があります。

●推進工法などによる軌道横断部

要上

伸縮可撓管（地震時等の変位が大きい所）は防護コンクリート

伸縮可撓管3伸縮可撓管（地震時等の変位が大きい所）

フランジアダプター

伸縮可撓管

構造と材質
1

●抗基礎工との取合部●バルブ室との取合部

伸縮可撓管●埋立地または盛土地内

伸縮可撓管

推進用コンクリート管
エアモルタル充填●道路築造予定個所の横断部

埋立土●深層軟弱地盤地帯

盛土予定

伸縮可撓管

伸縮可撓管

表土

伸縮可撓管
シルト層
砂礫 層
礫 層

鉄筋コンクリート保護工●構造物との取合部●構造物相互の取合部
フランジアダプター

標準塗装

フランジアダプター
伸縮可撓管

内面：JWWA G 112 水道用エポキシ樹脂粉体塗装、JWWA K 157 水道用無用剤形エポキシ樹脂塗装
外面：JWWA K 135 水道用液状エポキシ樹脂塗装

伸縮可撓管
伸縮可撓管

5

伸縮可撓管

伸縮可撓管
伸縮可撓管

6

特長及び機能

管体は十分な強度を保有
・管体はJIS規格の水輸送用塗覆装鋼管及び、JWWA規格の水道用塗覆装鋼管と同等の強度を有しております。
更にスリーブは、リングとフランジにより、スピゴットパイプは条件によってスティフナーにより補強されています。

保証されたゴムの耐久性
・止水部のゴムリングは、JWWA K 156(水道施設用ゴム材料)のSBRのⅠ類Aを使用しています。
材質はJWWA規格の水道用ダクタイル鋳鉄管及び同異形管の附属書「水道用ダクタイル鋳鉄管用接合部品」のⅢ類、ゴム輪類に相当するもので実績は保証されています。

特殊仕様に対応可能
伸縮可撓管 彗星 中圧用 φ2000-100H 偏心試験

伸縮可撓管 彗星

伸縮可撓管 彗星・継手部の形状を、鋼管・ダクタイル鋳鉄管・コンクリート管など接続管に合わせることが出来ます。
・水圧による不平均力を防止するタイロッドを取り付けることも出来ます。
・スリ−ブとスピゴットの動きを制限するセンタリングボルト付、傾斜配管や縦配管でスリ−ブの脱落を防止するストッパ−付も製作可能です。
・3DkN以上の抜出し阻止力を有する機構を設けたものも製作可能です。
※上記以外の特殊仕様についてはお問い合わせください。

高い水密性と十分な伸縮量を確保

ねじれにも容易に追従

短い面間長で偏心量を十分確保

止水部は、弾性の高いゴムリングを適度な圧縮率をもって嵌入し、特殊形状の押輪により締付け固定しています。従って、伸縮摺動、可撓屈曲時の内水圧に対しては勿論のこと、未充水時の外水圧にも確かな水密性を確保しています。
また、管径ごとに十分な伸縮量を確保しているため、相当の温度変化や不同沈下にも離脱することなく対応できます。

許容する可撓角を止水部で6°〜9.5°に設定していることや、止水機構がゴムリングのため、不同沈下や地震時などの地盤変位に伴う管路のねじれにも容易に追従します。

2箇所の許容可撓角内で偏心するため、短い面間長で所定の偏心量を十分に確保します。

スリーブ

スピゴットパイプ

回転
曲げ

偏心

伸7

縮ゴムリング

ねじ れスリーブに差し込まれたスピゴットパイプが、ゴゴムリングを接 点とする２ヵ所 の 可 動 部 が 、ムリングを接触面として摺動・伸縮します。

スリーブ内で円周方向に摺動・回転します。

偏心

屈曲可撓

ゴムリングを接点とする２ヵ所の可動部が、スリーブスピゴットパイプとスリーブの間隙より屈曲可撓し内でそれぞれ反対方向に屈曲し偏心します。
偏心量ます。

はスリーブの長さにより異なります。

8

二重管構造摺動式継手

フランジアダプター FADS
上水道、工業用水道、農業用水道、下水道などやポンプ室などにおける弁類・ポンプ・流量計などの機器類のフランジ接合部に使用し、その取り付け、取り外しを容易にすると共に軽微な伸縮、角変位、温度応力および振動などを吸収します。
鋼製には、シール部にS型ゴムリングを使用したFADS-S型とK型ゴムリングを使用したFADS-K型がございます。

構造

FADS-S 型

T頭ボルト・ナットハウジング特長

FADS-K 型

アダプター本体

S型ゴムリング

アダプター本体

押輪

スピゴットパイプ又はフランジスピゴット

スピゴットパイプ又はフランジスピゴット
K型ゴム輪

様々な環境においても柔軟に接合アダプター本体とスピゴットパイプまたはフランジスピゴットの間にシール部を設け軽微な伸縮、角変位、温度応力、振動などを吸収します。

適用呼び径

配送用
ボルト・ナット

フランジアダプター使用例

FADS-S=75〜1000mm

配送用ボルト・ナット

フランジアダプターを締め、伸縮させる事により、仕切弁を設置するスペースを確保できます。

FADS-K=1100〜2400mm

耐水圧性能
常用圧力＝1.0MPa（10.2kgf／㎠ ）種

仕切弁
フランジアダプター

フランジアダプターS型
FADS-S型

フランジアダプターK型
FADS-K型

曲げS型ゴムリングのシール機構はセルフシーリング

K型ゴムリングは角ゴム輪と丸ゴム輪を併用する機構になっているため、管内外の正圧力・負圧力為、優れたシール性能が得られ、セルフシールに関係なく相互に完全にシールすることが出来機構となっているので、低圧から高圧までシールます。
また、ハウジングの中の三角空間に圧縮さすることが可能です。K型ゴムリングは弾力性がれて収められ、適当な初期圧を与えており中空部あり、アダプター本体の受口部および押輪の内面

標準塗装
内面：JWWA G 112 水道用エポキシ樹脂粉体塗装
JWWA K 157 水道用無用剤形エポキシ樹脂塗料塗装方法

フランジアダプター

フランジアダプター

試験圧力＝1.5MPa（15.3kgf／㎠ ）類

外面：JWWA K 135 水道用液状エポキシ樹脂塗装

機

能回転

アダプター
本体 ゴムリングスピゴットパイプ

ねじ れ

9

伸縮屈

曲

スピゴットパイプが円周方向アダプター本体に差し込まれスピゴットパイプとアダプ

回転に滑ることによって360°たスピゴットパイプによってター本体の間隙によって適を可能にしています。

伸縮を可能にします。

度な曲げ角度が得られます。

はパッキングの圧縮率を調整、吸収する役目をが円錐形をなしていることにより、可撓性が得らして、曲げ角が最大になった時でも過大な面圧れ、少ない地盤の動きや、振動に対しても良くが生ぜず、永久変形、老化等の悪影響を受ける順応します。

ことなく長期にわたり復元力を保持できます。

10異管種・異外径管用
同管種・同外径管用

FT継手

特殊継手類

特長及び機能あらゆる管種・サイズに対応

特殊管帽 SL- KANSEN

特殊継輪SL-JOINT

切管管末部の蓋として使用する為の管帽で、既製異種管路の接続に使う特殊継輪で、鋳鉄管粍管、品の管帽以外の特殊な口径・管種に対応します。

鋳鉄管吋管、ヒューム管、鋼管、塩化ビニル管等

適応管種
ダクタイル鋳鉄管、鋼管、石綿管、ヒューム管、FRPM管１種・2種管、硬質塩化ビニル管等

施工が容易
特殊な技術を必要とせず、短時間で施工ができます。

許容水圧
呼び径（mm）

耐水圧（MPa）

300〜 800

0.75

900〜1100

0.50

1200〜1500

0.30構造の特殊な接続が出来ます。

本体及び2組の押輪、ゴム輪、特殊ボルト・ナットにより構成されています。
施工状況に応じて仕様の変更が可能です。
※離脱防止は含みません。 ※土被り2.5m以上についてはお問い合わせください。
3125

漏水補修金具 SL- LOUHO

466

FT継手

継手部の漏水防止金具の取り付けのみでは修理が困難な場合に対応できるもので、継手部全体をカバー
名

番号

称

材

質

本体

SS400

②押輪

SS400

③ゴム輪

SBR

④押輪

SS400

⑤ゴム輪

SBR⑥

特殊ボルト・ナット

FCD420 -10

特殊 継手類①して修理できます。

例）FTDAの構造図

標準塗装
内外面 JWWA K 135

11

水道用エポキシ樹脂塗装（ノンタール）12飲料水兼用耐震性貯水槽
上水道などに設置し、水道管路の一部として機能し、地震・災害等の非常時には、消火用・飲料用の水を確保出来る循環式貯水槽です。

概要特長及び機能

耐震性・水密性に優れた一体構造です。
鋼製溶接一体構造であるため、極めて高い耐震性・水密性を持っています。

②①④③⑤水道管路と直結されています。
常に新鮮な水を供給できるよう、貯水槽本体は水道管の一部として直結されています。

独自の滞留防止機能で、常にフレッシュな水を供給します。
コスモ独自の流入・流出口、滞留防止機能により、貯水槽内全体で流動現象を起こし、水道水として適切な水質を保持しています。

内部構造がシンプルでメンテナンスが容易です。
内部構造がシンプルで障害物等が無い為、内部の点検・清掃等が簡単に行えます。

狭小な現場でも施工可能です。
現場状況にあわせ、現場搬入時の本体分割数を選択できます。

（一財）日本消防設備安全センター［二次製品等飲料水兼用耐震性貯水槽］型式認定品 ［二次製品等飲料水兼用耐震性貯水槽地上設置型］型式認定品

構造と材質
地下式型
容量形状

(貯水槽内径×板厚×全長)

水圧

構 造 材
耐震

内面：JWWA K 157水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料塗装
外面：JWWA K 151ポリウレタン被覆1.5mm以上(現場溶接部：JWWA K 153水道用ジョイントコート)

ステンレスクラッド鋼製

内面：無塗装外面：JWWA K 151ポリウレタン被覆1.5mm以上(現場溶接部：JWWA K 153水道用ジョイントコート)※他に、給水設備・消火用設備・循環設備などが標準設備されています。
また、電気防食装置付など設置状況に応じて施工致します。
※上記の主要標準装備仕様は（一財）日本消防設備安全センターの型式認定を受けています。
（構造材がステンレス鋼製のものを除く）

0.5mm以上

① 採水口
（消火栓）

② 緊急遮断弁③ 給水栓

貯水槽の水は消防用水として、いざ圧力感知式（水圧の変化を感知しいざというとき、貯水槽内部には新という緊急時に使用されます。マン

自動的に作動）、震度感知式（地震鮮できれいな水が確保されていまホールの蓋をあけると消防ホース時の揺れを感知し自動的に作動）をす。マンホールを開け、必要な飲料が接続できる口金がついており、迅採用することにより、緊急時に確実に水をポンプで吸い上げ供給します。

速な消防活動が行えます。

貯水槽内に新鮮な水を確保します。

④ 伸縮可撓管⑤ 空気弁

地盤の変動などにより、万が一管路・貯水槽に影響が及ぶ場合で採水口より取水される消防用水の使用時に十分も伸縮可撓管を設置することで管路を守ります。

な吸気を行える設計となっています。

飲料水兼用耐震性貯水槽

飲料水兼用耐震性貯水槽

SS400製

標準塗装

型式記号及び認定番号1340m3・60m3・100m 33
φ2,600×12mm×8.5m 鏡板14ｍｍ
40m（SS400製)
新 型
3
φ2,600×12mm×12m 鏡板14ｍｍ
60m（SS400製)
3※左記仕様以外でも、ご希望
40m（SS400製) φ2,600×16mm×8.5m
従来型
3の容量及び形状については、60m（SS400製) φ2,600×16mm×12m
60m3（ステンレスクラッド鋼製） φ2,600×17mm×12m
お問い合わせください。
100m3 (SS400製) φ3,000×19mm×15m
100m3 (ステンレスクラッド鋼製) φ3,000×17mm×15m
最高使用圧力 0.74MPa
最高許容圧力 1.23MPa
333
SS400製：40m ・60m ・100m
ステンレスクラッド鋼製：60m3・100m3 (SUS304またはSUS316)
ステンレス鋼製
設計水平震度：Kh=0.288
設計鉛直震度：Kv=0.144

新型：TANK2-40A（飲-17002号）、TANK2-60A（飲-17003号）、TANK2-100A（飲-17004号）
従来型：TANK-40A-1（飲-05002-1号）、TANK-60A-1（飲-96019-2号）、TANK-100A-1（飲96018-1号）

14