資料５－５
地下水モニタリング実施機関（第１回～第９回）へのヒアリング結果

第５回 豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議

第１回から第９回までのモニタリング調査の検証について○経緯
２月３日（金）２月６日（月）頃

各社あてヒアリング項目送付（依頼）各社より、パージ、採水について回答（第一弾）

２月１０日（金）以降、順次、各社より、回答送付※一部、２月２２日（水）に依頼し、３月１０日（金）に回答※ヒアリング後、追加質問を実施○ヒアリング実施日
２月２０日（月）日水コン（第１回～第３回（採水））２月２８日（火）清水ＪＶ（６街区）

３月１日（木）

鹿島ＪＶ（５街区）

３月１日（木）日立プラントサービス（第１回～第３回（分析））

３月２日（木）大成ＪＶ（７街区）

３月３日（金）湘南分析センター（第９回）

３月１６日（木）関東ＪＶ（第１回～第６回（管理施設棟部のパージ））○ヒアリング出席者
東京都

中央卸売市場、環境局

専門家会議（事務局）（３月１６日以外）
受託者

5-5-1

第１～３回

準備
（パージ）
採水
分析

５街区

６街区

受注者

鹿島JV

清水JV

作業者

ケミカルグラウト

応用地質

受注者
作業者
受注者
作業者

７街区
右以外

管理施設棟等

５・７街区連絡道路部

大成JV

関東ＪＶ

鹿島ＪＶ

成和リニューアルワークス

日さく

ケミカルグラウト

株式会社日水コン
株式会社日立プラントサービス

第４～８回

5-5-2

６街区

受注者

鹿島JV

清水JV

作業者

ケミカルグラウト

応用地質（4回～6回）
ユーロフィン日本環境（7回～8回）

受注者

鹿島JV

清水JV

大成JV

作業者

ケミカルグラウト

ユーロフィン日本環境※

成和リニューアルワークス

受注者

鹿島JV

清水JV

大成JV

準備
（パージ）

採水

右以外

管理施設棟等大成JV

関東ＪＶ（4回～6回）
大成ＪＶ（7回～8回）

成和リニューアルワークス

日さく（4回～6回）
成和リニューアルワークス（7回～8回）

産業分析センター

ユーロフィン日本環境

作業者※清水JVの採水作業者は、４回～６回は清水とは水谷（株）が契約し、実際の作業者はユーロフィン日本環境。７回、８回は清水とユーロフィン日本環境が直接契約

第９回
５街区
準備
（パージ）
採水
分析

受注者
作業者
受注者
作業者
受注者
作業者

６街区
湘南分析センター
湘南分析センター
湘南分析センター

７街区

第５回 豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議

分析

７街区

５街区

第５回 豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議

ヒアリング内容一覧（観測井戸設置について）
受託者

鹿島JV

ａ．孔内洗浄方法（水の循環、①ボーリン エアリフト、揚水 等）
グ実施後に
観測井戸仕
上げする前
の孔内洗浄

（１）観測井戸
設置作業

清水JV

大成JV

関東JV

ケーシングを建て込んだままの井戸仕上げ前（井戸材挿入前）
無水での削孔（ECO-1使用）でには孔内洗浄なし
あり、この状態で井戸材、砂を一般的に、保護管(ケーシング)
投入するため、基本的にはこの無水掘削（ECO-1使用）のた
無水掘削（エコプローブ（東亜利内へ井戸材が挿入困難となる
め、観測井戸仕上げ前に孔内 段階では水洗浄していない。
根ボーリング製）、ECO-3V
ほど泥水やスライム（掘りかす）
施工盤がAP+2.4ｍ付近で、孔内洗浄は行っていない。
（YBM））のため実施していない。
が存在する場合はPVC プラス
５倍以上としており、量は不明。 水位が高い場合やスライムが多
チック製水中ポンプにて除去すい場合は、揚水により孔内洗浄
るが、今回は該当なし。（ECO-1（汲み上げ）を行った。
を使用）
洗浄量は概ね40～50L。

ｂ．孔内洗浄完了の判断方法

なし

ａ．井戸洗浄の方法（水の循環、エアリフト、揚水 等）

PVC プラスチック製水中ポンプ 水中ポンプによる揚水を実施し 水中ポンプによる揚水により
で揚水
た。
行った。

ベーラーによる揚水により井戸洗浄を実施。

ｂ．井戸洗浄完了の判断方法

目視により揚水中の水質観察を行い、泥水やスライム（掘りかスライムや濁度がなくなるのを
孔内滞留水の5倍程度以上を揚す）を含む濃く濁ったものから、目標に洗浄した。（水の量では水し完了とした。
濁りが落ち着き、定常状態となく目視による。）
なったことを確認
洗浄量は50～100L

地下水位の回復状況を確認に加え、目視により、濁りがおさまることを確認し、井戸洗浄完了の判断とした。

②観測井戸
仕上げ後の
井戸洗浄

同上

同上

同上

1）井戸スクリーン上部へのシール材（ベントナイトペレット）の充井戸管頭部には蓋を取り付けて填、2）セメントミルクによる止・観測井設置直後は、雨水侵入
水、3）管頭へのキャップ（ねじ込 あるため、雨水の侵入の可能性
すべての井戸口にキャップをつ 等防止のための蓋の取り付けを③観測井戸
み式）の取付、を行っているた は低いと考えらる。また、工事の内への雨水 ａ．雨水直接侵入の可能性のあ け、簡易マス仕上げとしたため、 確認済み。
め、基本的には、雨水の直接浸 支障にならない地点は地表面
雨水の直接侵入の可能性は低 ・再設置井戸についても同様
直接侵入の る観測井戸の有無、地点名
入の可能性は極めて小さいと考 から立ち上げを行い、支障になに、蓋の取り付けを確認済み。
い可能性えられる。また、建築工事の支 る地点についてもマス仕上げを障にならない箇所は、管頭を地 行った。
盤面より高くし、雨水の浸入を防止した。

④孔内洗浄時、井戸洗浄時に気付いた事項
特になし
等（全体として、地点ごと）

地点によって地盤の透水性に差があると感じた。
特になし
５倍量を行っても濁りあり。

5-5-3

特になし

第５回 豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議

ヒアリング内容一覧（パージについて）
清水JV
鹿島JV

受託者

大成JV
第１～６回

ａ．パージの方法、使用した器具（ポンプの場合はポンプの種 PVC プラスチック製バッテリー類（揚水の仕組み）も。ベーラー 式水中ポンプを使用の場合は寸法、材質も）（１）パージ作業

関東ＪＶ

湘南分析センター

第７～８回

・小型水中ポンプ使用（大起理化社製：型番DIK-662B-B1）
ポンプ（φ46mm、12Vバッテリー
小型水中ポンプ使用（大起理化
小型水中ポンプ(100Vもしくは・PVC製 ベーラーφ18mm×
起動、PVC・ステンレス製）を使
社製：型番DIK-662B-B1）
12V電源)を使用した。
30cm（一部の曲がった井戸でポ 用した。
ンプが使用できない為、使用）

小型水中ポンプによる揚水
一部、ベーラーでパージ（L289）（大起理化製：型番DIK-665A小型水中ポンプパージ用）

ｂ．エアリフト、揚水等を行った
深度【１～３回】管底にて堆積物等の各観測井のスクリーンの中間深除去を行い、採取深度であるス
パージは、井戸上部から井戸底度付近を目安として、ポンプをトレーナーの中間深度付近に移 エアリフトは実施していない。揚 ・エアリフトは実施していない。 部付近までポンプを降ろしなが設置し、揚水を行った。揚水時 井戸底部（堆積物の上から）より動させて規定量まで揚水（堆積 水は、原則として井戸底と水位 ・主としてストレーナの中間深度 ら揚水した。
の水位低下量が大きい観測井 2～30cm程度
物は吸い上げが基本）で揚水した。
底部までつけ、堆積物まで吸いの中間深度で揚水した。
については、適宜水中ポンプの【４～８回】管底より5cm～10cm
上げることを行った。
設置深度を調整した。
上部にポンプを設置し揚水

ｃ．パージ終了の判断方法

各地点において井戸内滞水量の５倍以上を汲み上げたことを確認し、パージ終了とした。
ガイドラインに沿えば全地点でpH、ECを測って安定を確認することになっているが、全地点で３倍量を目安とし、３～５倍量の 測ることが工期的にも難しいこと
くみ上げ及びパージ中の水質観 から、試験パージを第１回モニタ・5倍量程度のくみ上げをポリタ
察（にごり等を目視）
リングの前に５地点で実施し、ｐンク等で確認パージの際は、ｐH、ECともに計 H、ECを測ったところ、概ね３倍測はしていない。
量をくみ上げれば地下水の入れ替えが終了している結果となった。これをもとに安全側を見て、５倍以上汲み上げるというルールを定め、実施した。これは７回以降のユーロフィンにも引き継いで実施した。

①パージ

ｄ．パージ作業中の水の回収速
不明（計測せず）
度
ｅ．パージによる回収水の量

ｆ．パージによる回収水の懸濁状況（写真も）、懸濁質、臭い等

2リットル/min程度

2～3リットル/min

観測井内水量の3～5倍程度の水量を回収するとともに、pH・EC等が安定することを確認し、パージ終了の判断を行った。
具体的には、3倍以上で、ｐH等
井戸内帯水量の４倍程度の揚が安定し、濁りが取れたことを水量を基本とした。濁度が多い
確認してパージ終了とした。結場合は、濁度が感じられなくな
井戸滞水量の3倍量以上の果として水量は3～6倍となっるまであるいは安定するのを確
パージ（１本は３倍量取れず。）
た。
認しパージを終了した。
pH、ECはパージ終了後に測定
ｐH、EC等が安定することを確認
ｐH、ECはパージ終了時に測定とは、水中ポンプで連続揚水をした。
行ったので、パージ当初からｐH、EC測定、濁り確認を行い、パージの水量が３倍以上で、かつｐH等が安定し、濁りの確認を行った。
揚程にもよるが、概ね3L／分～
3～5L/min程度
10L／分程度

不明（ポンプの能力は最大6L/minであるが、MAXでは使用していない）：回収水量は観測井内水量の3～5倍を目安とし、40～60Lの揚 井戸滞水量の3倍量以上水を行いました。

各観測井によって幅があるが、井戸1 本につき40L 程度（孔内
井戸内滞水量の５倍程度以上 井戸1本つき70L～90L
水量の3 倍以上）
で回収量を設定した。

井戸深度にもよるが、概ね30L～60L程度です。

場所によっては懸濁・臭いが感 地点により状況が異なるが、懸じられた箇所があった（記録な 濁質および臭気を伴う地下水も ・色・臭いがある箇所あり。
し）確認された。

井戸底部のくみ上げ始めは、場
所により井戸底に堆積した土粒子を汲み上げるため懸濁質が パージ開始直後は細かい土粒・写真は、仕様書、打合せでの多い場合が見られた。3～5倍量 子による濁りが確認されました。
指示がなかったためなし。
（井戸によってはさらに多く）を 臭気についてはとくに感じられ・採取野帳に一部記載有り。
揚水するうちに、懸濁質は少な ませんでした。
くなった。パージ水に臭いは特に感じなかった。

地下水回復の早い地点は概ね準備、片付けを除き、概ね5分
準備撤去等含めて30分～1時間30分程度で所定の水量を回収 ・30分～40分程度。回復の遅い～30分程度。ただし、回復の遅ｇ．パージにかかった概略の時 10 分/本～1.5 時間/本、概ね程度（かなり復水が早かった印 10分～2日以上（地点による）できたが、回復の遅い地点は時 地点は時間をおいて回復を待20～30 分/本
い井戸は、半日程度要する場合
間（観測井戸1 本当たり）
象）間をおいて復水を待ち、所定の ち、所定の量を汲み上げた。
もあった。
量を汲み上げた。
井戸内帯水量のおよそ3～5倍 観測井内水量の3～5倍程度の井戸内滞留水量の5倍以上の井戸滞水量の3倍量以上の3～5 倍量くみ上げ、パージ中の・５倍量程度のくみ上げ量をポリ の揚水量を基本とした。濁りが 水量を回収するとともに、pH・
ｈ．孔内水置き換えの判断方法
水量を回収し、滞留水の置き換
パージ（井戸ごとに滞水量が異水質観察
タンク等で確認多い井戸は、さらに多くを揚水し EC等が安定することを確認し、えと判断した。
なり、約10～70L）た。
パージ終了の判断を行った。

5-5-4

第５回 豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議

ヒアリング内容一覧（パージについて）
清水JV
鹿島JV

受託者

大成JV
第１～６回

関東ＪＶ

湘南分析センター

第７～８回

井戸底の堆積物を巻き込まない
よう、水中ポンプの設置位置は
スクリーンの中間深度付近とした。
水中ポンプをスクリーンの中間
深度付近に設置し、水量を調整
・水中ポンプにより可能な範囲
して揚水を行った。連続的に採
パージ時に堆積物を巻き上げてで除去した。
井戸底の堆積物は懸濁質が少 水できる場合は、そのままの状
ｉ．パージにおける井戸底の堆 水中ポンプにて地下水と共にポ・バッテリーポンプによる吸い上いる可能性があった場合は、揚①パージ・著しく孔底に泥が滞留した井なくなるレベルまで揚水しまし
態を保持し、３倍以上の水量を積物への対応リタンクに回収げで可能な範囲で除去。
水ポンプを少し引き上げ、目視戸については、再設置にて対応た。
揚水した。揚水時の観測井内水による濁りの減少を確認した。
した。
位（動水位）がポンプ設置位置にまで低下する場合はポンプ位置を下げる・揚水量を現象させる等対応した。それでも連続揚水ができない場合は、ポンプを止めて、水位が回復したら揚水を行う断続揚水を行っている。
パージ後の孔内水位の回復状
パージ中に当該井戸の水位回【１～３回】パージ作業のみのた
況は確認していない。なお、ほと復が早いか遅いかの程度を確
ａ．パージ後の孔内水位回復の め、回復の確認をしなかった
パージ作業のみのため、回復のんどの観測井で水中ポンプによ認し、採水時間の見当を付け、・有。採水前に確認。
水位計により確認した。
判断の有無【４～８回】水位回復が進む状況 確認はしていない。
る連続揚水が可能であったこと
採水時に水位が概ね回復してを確認し判断から、パージ終了後は孔内水位いることを確認しました。
が回復したものと想定している。
②パージ後
弊社はパージ作業のみを実施の孔内水位
上記a.のとおりで、採水時に概パージ前に水位を確認し、その【４～８回】水位計にて水位回復 パージ作業のみのため、回復のしております。したがって、分析の回復
ｂ．孔内水位回復完了の判断方法
水位と同程度まで回復したこと
パージ前の地下水位との比較 ね元の水位付近まで回復していを確認
確認はしていない。
用試料採水までの静置時間にを確認した。
ることを確認しました。
ついては把握していない。
【４～８回】ベーラー及びポンプ回復が遅い井戸は、例えば半時間を置き、他地点での作業を
ｃ．孔内水位の回復が遅い時の の寸法を考慮し、スクリーンの パージ作業のみのため、回復の ・翌日以降の採水時に回復して（１）パージ作業日など回復を待って、採水を行 －行った後に再度確認した。場合対応いるため無し。
中間深度で採水が可能になる 確認はしていない。
いました。
によっては、翌日以降も行った。
水位まで回復を待った。

【４～８回】当初は基本的に１～３回までと同様、採水は復水が確実となるパージの翌日に実施
ａ．孔内水位の回復後、採水ましたため、静置時間があったと パージ作業のみのため、回復のでの間における観測井戸内の・1晩以上設けた推定される。その後、建設工事 確認はしていない。
水の静置時間を設けたかの都合上、当日採水可能な井戸については、採水をパージの当日に実施、静置時間は不明。
③孔内水位
回復後の静
置

ｂ．静置終了の判断方法【４～８回】復水を確認してからパージ作業のみのため、回復の採水を実施するため、特に判断・特になし。採水時まで静置。
確認はしていない。
に使用した項目は無し

5-5-5

ピット内は３倍量抜いてもすぐに満水になるところもあり、その場
合は地下ピットの溜り水の観測
井への浸水の可能性もある為、基本的には翌日採水のため、 弊社はパージ作業のみを実施
復水後に静置しすぎないように一晩静置。当日採水の場合は、 しております。したがって、分析した。
半日（３～４時間）程度、静置し 用試料採水までの静置時間にまた、水没していた井戸以外でた。
ついては把握しておりません。
は、復水したことを確認して採水。一定の静置時間は設けていない。井戸の状況に応じて復水後～90分以内に採水した。

ピット内は３倍量抜いてもすぐに満水になるところもあり、その場
合は地下ピットの溜り水の観測
井への浸水の可能性もある為、弊社はパージ作業のみを実施
水質の変動（濁り等の目視確
復水後に静置しすぎないようにしております。したがって、分析
認、ｐH・電気伝導度の測定）がした。
用試料採水までの静置時間に安定したことを確認した。
また、水没していた井戸以外でついては把握しておりません。
は、復水したことを確認して採水。一定の静置時間は設けていない。井戸の状況に応じて復水後～90分以内に採水した。

第５回 豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議

ヒアリング内容一覧（パージについて）
清水JV
鹿島JV

受託者

大成JV
第１～６回

④パージ作業中に気付いた事等（全体として、地点ごと）

特になし

関東ＪＶ

湘南分析センター

第７～８回

各地点で地下水回復速度に差があった。
・井戸が曲がっているのか、ポ
現場の状況として、１回から６回 ンプが入りづらい箇所があったまでは、土壌を掘削等行ってい が、採水は実施できた。
る最盛期だった。

特になし
４回目は濁りが多かったため、よくパージをするよう指示した。 とくにございません
８回目にいくに従い、濁りは減ってきた。

・管頭が水没していた地点は、
東京都担当者と事前協議の上、延長の継手を装着してパージ作
業・採水を行った。
・水がたまっていた地下ピット内
は、水の回復が早い傾向にあった。
・腐敗臭・油臭のする地点があった。
・井戸内の泥等による閉塞、井戸破損によって作業ができない場所があった。（東京都担当者に報告し、復旧して頂いた。）
・井戸管直上に構造物があり、東京都担当者に連絡し、協議の上、井戸管を切断してパージ・採水を行った箇所があった。
（K30-6）・パージに時間がかかり、結果
として翌日以降に採水を行った箇所があった。（J29-4、P35-6）・管頭のフタを開けた途端に水が噴出した箇所があった。（I186）
・パージ作業中にポンプに油が酷く付いてしまい、その地点以降は、別のポンプを使用することとした。（I29-4）
・ベーラー、ポンプが入らないほど変形した井戸があった。東京
都担当者と協議の上、この地点
のみ、ロータリーバキュームポ
ンプを用いて補修ビンにパージ水を取った。この地点は1回のパージで井戸が枯渇してしまい、弊社側から翌日以降の採水を提案したが、東京都担当者の指示により、そのパージ水を分析試料とした。（P38-6）（１）パージ作業⑤パージ作業に係る作業時の記録（野帳、写 【記録】野帳：無し真）、パージ水の状況（写真）
写真：有り（パージ状況写真）

・パージ記録・パージ作業写真

パージ作業写真

5-5-6

写真記録とした。

記録

・パージ状況写真は提出済み。
・野帳は、仕様書・打合せでの指示はなかったため、社内確認用には有り。（後日提出済み）
・パージ水の写真については、仕様書・打合せでの指示がなかったため、なし。
（パージ状況写真で、ある程度判別できるところもあり。）

第５回 豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議

ヒアリング内容一覧（採水について）
受託者

日水コン

ａ．採水に使用した器具（ベーラーの場合は寸法、材質も）

（２）採水

鹿島JV

清水JV

大成JV

テフロン製 ベーラー φ40mm
×50cm
ベーラーを使用
PVC製 ベーラーφ40mm×
ベーラー サイズ： 径1.5インチ
採水は、ベーラー（φ40.6mm、
製品名：Sink Fast Bailer（AQUA
91cm（メイン）(38mm)×長さ3フィート(914mm)
1000ｍL、半透明、ポリエチレン
BAILERS 社製）
PVC製 ベーラーφ18mm×
容量： 1000ミリ･リッター 材質：製）を使用した。
寸法：36inch（長さ）×1.6inch（外91cm
高密度ポリエチレン（PVC）
径）
PVC製 ベーラーφ18mm×30cm

湘南分析センター・ベーラー 外径4.1cm有効長
91.4cm、PVC（各地点全て新品を用いた）
曲がった井戸については、有効長30cm、50cmに加工したベーラーを準備し使用した。
・ロータリーバキューム（P38-6のみ）（採水速度は遅め）

ｂ．ポンプの場合のポンプの種
－
類

－

－

－

１ヵ所のみ短ベーラーでも入らない井戸の場所があり、ロータ
リーバキュームポンプを用いて補修ビンにパージ水を取った。
（P38-6）ｃ．ポンプの場合の採水速度

－

－

－

－

不明

ｄ．採水量

ベーラー１回の採水につき、概
ね１L弱が採水可能。
ベーラー内に採水できた試料を試料容器に分注した。
分析対象項目によって１地点で井戸毎に異なるの試料容器への採水量は異
重金属類：1項目当りポリビン
なった。
各項目の採水量は以下のとお （250mL）1 本、
ベンゼン：ガラスビン（100mL）2り。
ベンゼンは、100mL褐色ガラス 本
ビン 2本
金属類は、250mLポリビン
1
本
シアン化合物は、250mLポリビ
ン
1本

ｅ．採水場所（深度）スクリーン区間の中間深度では
採水深度は、最初の帯水層を井戸スクリーン（帯水層）の中間深
井戸毎に異なる。原則、スクリー
採水できない地点が多く、滞水・主としてストレーナの中間深度対象とし、スクリーン区間の中間度で採水した。
ン区間の中間深度の中間深度とした。
深度で採水した。

①採水方法

採水者の現地での目視での状況では、濁りが有る試料も無い試料もあった。臭いは、無臭の 写真有り（ポリビン、ガラスビン
試料もあったが、薬品臭やアル に採取後の写真）
ｆ．採水した水の色、懸濁状況、
カリ臭のような臭いを感じる試料 場所によっては懸濁・臭いが感
懸濁質、臭いもあった。現場作業員の感じ方 じられた箇所があった（記録なによって表現は異なるが、いず し）。
れもコンクリート臭に近いものだと思われる。

5-5-7

1回約1000ｍLの採水量のベー・VOC 200ml （密閉ガラスびん
ラーを使用した。各井戸の分析項
約1L（P38-6は1～1.5L程度）
で、100ml×２）目に応じた使用容器に必要量を・重金属は１項目あたり250ml
採水した。

・色：透明、黄色、灰色のものあり
水の色は、無色透明～薄い白濁
着色、濁水、透明、臭いなどあ・懸濁状況：一部の井戸に濁り色で、井戸により多少の懸濁質をり。一部野帳に記載有り。
あり
含む場合があった。
・臭い：油臭が確認されるものもあった。

第５回 豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議

ヒアリング内容一覧（採水について）
受託者

日水コン

②採水に使
ａ．器具洗浄、交換の有無・方
用した器具
法
の洗浄等

（２）採水

鹿島JV

清水JV

同一調査日に採水する井戸ごとに、異なるベーラー採水器を使用した。
【器具洗浄】使用後のベーラー
調査が終了した後に、ベーラー
は、現場内の上水道にて洗浄 ・PVC製は地点ごとに使い捨
採水器は水道水で洗浄後、乾【交換の有無】複数本用いて原 て。テフロン製は地点ごとに洗燥させ、次回の調査に使用し則交換。洗浄済みのベーラーを 浄。
た。
再使用
また、目視により汚れやキズが激しい採水器具は、新しいものと交換した。

大成JV

湘南分析センター

採水器具(ベーラー)は、井戸ごとに清水で洗浄したものを使用しま 採水のベーラーは各地点で新した。傷や破損が生じたベーラー 品を使用した。
は、新しい物に交換しました。

ベンゼンは、100mL褐色ガラス
ビン 2本
ａ．試料容器の種類（測定対象
金属類は、250mL白色ポリビン③試料容器 物質ごとに、形状、材質、大きさ
1本（容量）、色）シアン化合物は、250mL白色ポ
リビン 1本VOC 密閉ガラスビン 100ml 透明
As、Pb、CN ポリビン 500ml 白
色・VOC 密閉ガラスビン 100ml
・As、Pb、CN、Hg 各250ml ポ
リビン

ベンゼン：ガラス瓶(褐色) 40ｍＬ・ベンゼン：100mL フランビン（ガ×2本（1本予備）、ラス）、44mL バイアルビン（ガラシアン：ポリ容器(白色) 1000ｍ
ス）
Ｌ×1本 (予備含む)、
・pH/EC：100mL ポリ容器（PE）
ヒ素、鉛：ポリ容器(白色) 1000ｍ
・そのほか：500mL ポリ容器
Ｌ×1本 (予備含む)
（PE)

④現場前処
ａ．現場前処理の実施状況
理

無し

特になし

採水試料に懸濁物が多い場合
は、静置後沈殿物を除去した。

ろ過、固定は帰社後に行った。

・地点により油臭及びその他の 採水試料に油（油膜・油臭）の存
臭いを感じた。
在は確認されなかった。

・全体的に腐敗臭・油臭がした。
・パージにおいて、ポンプに油で酷く付いてしまった地点があった
が、採水は、中間層で行い、試料には混入しないようにした。
（I29-4）

⑤採水作業
中に気付い
ａ．油の存在、臭い等（具体的た事等（全に）体として、地
点ごとに）無し

全体として、油の存在は確認されなかった。
全体として、試料の臭いとしては薬品臭やアルカリ臭を感じる 臭気のある試料有り
ことが多かった(現場作業員の感じ方によって表現は異なる)。

水位測定により、少なくともスク
リーン上端レベルより上に水位があることを確認している。水位水位回復が進む状況を確認しａ．パージ後の孔内水位回復のが低い(スクリーン上端より下部
判断
判断の有無にある)場合は、採水を後回しにする(夕方)あるいは翌日とした
例もある。
②パージ後
の孔内水位
の回復

・有。採水前に確認。

水位測定により、少なくともスク
リーン上端レベルより上に水位があることを確認している。水位
ｂ．孔内水位回復完了の判断
パージ前の地下水位との比較が低い(スクリーン上端より下部 水位計にて水位回復を確認
方法にある)場合は、採水を後回しにする(夕方)あるいは翌日とした例もある。
ベーラー及びポンプの寸法を考
ｃ．孔内水位の回復が遅い時の慮し、スクリーンの中間深度で ・翌日以降の採水時に回復して採水時には水位回復していた。
対応
採水が可能になる水位まで回 いるため無し。
復を待った。

5-5-8

パージ中に当該井戸の水位回復が早いか遅いかの程度を確認し、採水時間の見当を付け、採水時 水位計により確認した。
に水位が概ね回復していることを確認した。

上記a.のとおりで、採水時に概ね パージ前に水位を確認し、その元の水位付近まで回復しているこ 水位と同程度まで回復したことを確認した。
とを確認した。

時間を置き、他地点での作業を回復が遅い井戸は、例えば半日行った後に再度確認した。場合など回復を待って、採水を行った。
によっては、翌日以降も行った。

第５回 豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議

ヒアリング内容一覧（採水について）
受託者

日水コン

鹿島JV

清水JV

当初は基本的に１～３回までと同様、採水は復水が確実となるパージの翌日に実施したため、ａ．孔内水位の回復後、採水までの間における観測井戸内の 採水が翌日であり、１晩以上設 静置時間があったと推定され・1晩以上設けたる。その後、建設工事の都合
水の静置時間を設けけている。
上、当日採水可能な井戸についたかては、採水をパージの当日に実施、静置時間は不明。
③孔内水位
回復後の静
置

湘南分析センター

ピット内は３倍量抜いてもすぐに満水になるところもあり、その場
合は地下ピットの溜り水の観測
翌日採水が基本であり、一晩以上 井への浸水の可能性もある為、設けた。ただし、建設工事の都合 復水後に静置しすぎないようにした。
上、翌日採水が困難な場合でパージ当日に採水する場合は、数 また、水没していた井戸以外では、復水したことを確認して採時間程度静置した。
水。一定の静置時間は設けていない。井戸の状況に応じて復水
後～90分以内に採水した。

【４～８回】復水を確認してから採水を実施するため、特に判断に使用した項目は無し。当日に ・特になし。採水時まで静置。
採水した場合は静置時間は不明。

ピット内は３倍量抜いてもすぐに満水になるところもあり、その場
合は地下ピットの溜り水の観測
井への浸水の可能性もある為、水質の変動（濁り等の目視確認、 復水後に静置しすぎないように
ｐH、電気伝導度）が安定したこと した。
また、水没していた井戸以外でを確認した。
は、復水したことを確認して採水。一定の静置時間は設けていない。井戸の状況に応じて復水
後～90分以内に採水した。

現地測定記録および写真は「豊洲新市場事業における地下水【採水状況】野帳：無し、写真：無管理システムに関する施設等修し・採水した試料の写真あり。
正設計報告書報告書」に記載し【試料状況】野帳：無し、写真：有 ・野帳のとりまとめ資料ありた。
り（試料容器に入った状態）
現場作業ベースの野帳は社内資料として保管している。

採水時の写真を記録している。

・野帳は、社内確認用には有り。（後日提出済み）
・採水作業写真は、なし。（採水場所の全景写真は提出済み）
・採水試料写真は提出済み。

ａ．貯蔵方法採水した試料ビンは、現地採水現場事務所内のクーラーボック
現場事務所の冷蔵庫
作業中にはクーラーBOXに保冷ス（分析会社が用意）剤とともに保管した。

クーラーボックス(保冷材入り)内及保冷剤を入れたクーラーボック
び、現場内の環境管理室内の冷ス
蔵庫に一時的に貯蔵した。

ｂ．貯蔵時間

分析機関には、当日の引渡し（車にて引取り）を基本とした。例えば、朝9時に採水した試料を、クー
ラーボックス等に保管後、夕方5時
・採水当日現場事務所の冷蔵 にクーラーボックスごと引渡した場
合、分析ラボ（草加市）までの運搬
庫に引き渡し採水作業を続けている間はクー
原則、採水日当日もしくは分析・JVで数量等を確認した後、分 時間（約1時間）を考慮すると、おラーBOXに保管していた。
会社の翌営業日に分析会社が析会社に引き渡しをしており、当 よそ9時間程度の貯蔵時間であっ 1～7時間
採水開始は午前8時半頃から回収
日もしくは翌日が基本だが、そ たと考えられる。
で、会社に戻ったのは概ね18時
れ以上の場合もある。土日祝日 また、夕方4時や5時ごろに採水しぐらいであった。
た試料は、冷蔵庫に保管後、翌日を除き中3日の夕方の引き取り（クーラーボック
スに移し変え）の場合で、およそ26
時間程度の貯蔵時間であったと考えられる。

ｂ．静置終了の判断方法（２）採水⑥採水に係る作業の記録（野帳、写真）、採水した水試料の状況（写真）

①地下水試
料の現場貯
蔵方法

大成JV

パージ作業終了後、翌日の採水であり、特になし。

5-5-9

第５回 豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議

ヒアリング内容一覧（採水について）
受託者

日水コン

鹿島JV

清水JV

大成JV

湘南分析センター

分析会社社有車で運搬

分析機関には、当日の引渡し（分析会社の車にて引取り）を基本と社有車した。一部宅配便(クール便)で送付したものもある。

・運搬方法

採水時にクーラーBOXに保管した状態のまま自動車で運搬(現場→新宿)した。採水の当日また 分析会社の自動車により運搬は翌日にクール宅急便（新宿→
分析会社）で配送した。

・運搬状態（温度等）

温度の測定はしていない。
クーラーBOX内の保冷剤が溶けてしまいそうな場合は、保冷 保冷剤入りクーラーボックス
剤として氷を現場周辺で購入して追加し試料冷やした。

保冷剤入りクーラーボックス

クーラーボックス(保冷材入り)内に入れた試料を、引き取り車にて運 保冷剤を入れたクーラーボック
搬、あるいは宅配便（クール便）に ス
より運搬しました。

・運搬時間

基本的には採水の当日あるいは翌日に試料を分析機関に送付した。運搬･送付方法については、東京都、分析機関との協議により、決定した。
運搬はヤマト運輸の冷蔵便で、40 分程度
分析機関まで運搬した。
現場から新宿までの運搬時間
は約1時間程度。到着した試料
は都(新宿)に持ち込み、確認を受けてから翌日引き取り、冷蔵便で分析会社向け発送した。

40分程度

当敷地（東京都江東区豊洲）から分析ラボ（埼玉県草加市）まで、車 1～1.5時間
でおよそ1時間程度です。

試料容器が小さいため、クーラーBOXも小さめであり、保冷特になし
剤の保冷効果は良好だったと思
う。

特になし

特になし

特になし

・仕様書・打合せでの指示がなかったためなし。
採水時の写真を記録しています。
・分析終了後の、保管残試料については、今後の撮影は可能

②地下水の
運搬方法

（３）貯蔵・運搬③貯蔵・運搬中に気付いた事等（全体として、地点ごと）④貯蔵・運搬に係る作業時の記録（野帳、写
無し
真）

記録なし

5-5-10

特になし第５回 豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議

ヒアリング内容一覧（分析について）

受託者①試料採取から分析機関での飼料保管開始までの時間

鹿島JV

清水JV

－

現場での貯蔵時間＋運搬時間（40 分程度）＋1 時間程度（帳票作成,受付登録）
最短3時間程度と推定される、最大は4日。

引取：現場で採水者から試料を採水当日の現場冷蔵庫での貯引取り後１～２時間程度（車両
蔵時間＋運搬時間＋1時間程
による運搬）
4～10時間度（帳票作成,受付登録）最大で
宅配：宅配便で試料受け取り
土日を除き中3日。
後、直ちに試験室に保管

湘南分析センター

ａ．分析室での試料保管方法、温度条件

ｂ．分析室での分析実施までの保管期間（時間）ベンゼン分析試料は受領日当日が基本だが、1～2日後に分析した試料もある。
休日を除き24 時間以内
シアン、砒素分析試料は受領日当日 最大で翌日
あるいは翌日が基本だが、固定し最大7日後に分析した試料もある。

③試料の保管中における沈殿の状況

沈殿に関する記録はなし④試料の保管中に気付いた事等（全体として、地点ごと）

試料の保管中に関して、特筆すべき事項は有りません。

⑤試料の保管に係る記録（野帳、写真）

試料の保管に関する野帳や写真はな
野帳、写真なし
し

目視確認のみで記録なし

特になし

1～6日以内(休日含む)

分析実施までの期間は、基本
的には資料受け入れ当日に対応。ただし、一部、試料受入れ日からおおむね最大で10営業日がある。

目視確認のみろ過後の試料については、土の沈殿はなし。ろ過後の試料でも、試試料によっては沈殿物が見られ 料によっては、保管後に何かしらる検体があった。
の沈殿の生じたものもあった。
ろ過をしない試料は、極僅かに土の沈殿が生じたものもあった。

ベンゼン、pH/EC分析試料：採取日当日
その他分析試料：採取日翌日以降の分析（翌日～7日）

ろ過後の試料を固定後、保管しておいたことによって何かしらの沈殿らしきものが生じたものがあっ
た。

特になし

特になし

野帳なし、写真なし

・試料入庫後の受入記録はあり。
試料受入日について記録してい ・写真は、仕様書及び打合せでのない（写真はなし）
指示がなかったため撮影していな
い。

JIS K0125 5.2

JIS K 0125の5.2

JIS K 0125.5.2

JIS K0102 38.1.2及び38.3

JIS K 0102の38.1.2及びJIS K
0102の38.5

JIS K 0102の38.1.2及び38.3

ｃ．ヒ素の測定方法（JIS K 0102の61.2、61.3、61.4のい JIS K0102 61.2 水素化物発生原子吸JIS K0102 61.4
ずれの方法か）光法

JIS K0102 61.4

JIS K 0102の61.4

JIS K 0102の61.4

一部の試料についてろ過を実施した。
ａ，ろ過分析実施の有無（全て実施、一部の試料につろ過を行うか否かは分析担当者の判 すべて実施
いて実施、全て実施せず等）
断による。

すべて実施

全ての試料をろ過している。

全て実施

－

該当試料はなし。

ａ，ベンゼンの測定方法(JIS K 0125の5.1、5.2、5.3.2の JIS K0125 5.2 ヘッドスペース－ガスク
JIS K0125 5.2
いずれの方法か)
ロマトグラフ質量分析法①実施した
分析した方 ｂ．シアンの測定方法（JIS K 0102の38.1.2及び38.2、
38.1.2及び38.3のいずれの方法か）
法

（２）分析

大成JV

ベンゼン分析試料については、1～
4℃の冷蔵庫による保管。
ベンゼン分析試料：0～4℃冷暗所
４℃以下の冷暗所（冷蔵庫）でシアン分析試料については、濁りが見 VOC についてはそのまま冷蔵 VOC についてはそのまま冷蔵で保管。
試料が凍結しないように保管しられる場合はろ過し、水酸化ナトリウ 庫保存、4℃以下
庫保存、4℃以下
金属分析試料：0.45μmメンブレンている。
ムを添加して固定後に1～4℃の冷蔵 ヒ素、シアンについてはろ過した ヒ素、シアンについてはろ過したフィルターでろ過後、硝酸固定しまた、ベンゼン等ＶＯＣ試料につ庫による保管。
後冷蔵庫保存後冷蔵庫保存て、4～10℃で保管。
いては、容器が試料で満水に砒素分析試料については、濁りが見 ヒ素分析試料は必要量分取し ヒ素分析試料は必要量分取しシアン分析試料：0.45μmメンブレ
なっており、気泡が無い事を確られる場合はろ過し、硝酸を添加して 硝酸を添加
硝酸を添加
ンフィルターでろ過後、水酸化ナト
認している。
固定後に、1～4℃の冷蔵庫による保リウム固定して、4～10℃で保管。
管。

②試料の保
管方法

（１）試料の保管

日立プラントサービス

JIS K0102 38.1.2及び38.3 ４－ピジン
JIS K0102 38.1.2 及び38.3
カルボン酸－ヒラゾロン吸光光度法②（シアン、 ｂ．一部の試料についてろ過分析を実施した場合の実目視による濁りの有無
ヒ素に対す 施の有無の判断方法
る）ろ過分析
実施の有無それぞれ下記の通りです。
孔径：0.45μｍ
・ろ紙の孔径、直径、メーｃ．ろ過の内容
直径：90ｍｍ
カー、型番
メーカー：東洋濾紙株式会社
型番：A045A090C－

孔径：0.45μｍ 直径：90ｍｍ
孔径：0.45μｍ、直径：90ｍｍ
0.45μm、90mm、メンブランフィ 0.45μm、90mm、メンブランフィ メーカー：アドバンテック 型
メーカー：メルク 型番：
ルター（ミリポア、JHWP09025） ルター（ミリポア、JHWP09025） 番：A045A090C
HAWP090000

5-5-11

第５回 豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議

ヒアリング内容一覧（分析について）

受託者

日立プラントサービス②（シアン、ヒ素に対す
ｃ．ろ過の内容
る）ろ過分析
実施の有無

・ろ過の方法（加圧ろ過、吸吸引ろ過です。
引ろ過）
・ろ過速度
計測せず。
・ろ紙の交換（有無、回数）

ａ．1検体当たりのn数（n=1、n-3、その他）

ベンゼン：ｎ＝1
シアン：ｎ＝1
砒素：ｎ＝3ｃ．ろ過を実施した場合のろ過後、分析にかけるまでの時
ろ過の当日～7日
間

ｄ．ろ紙に付着した懸濁質の状況④分析時の検量線の引き方、標準液の種類

清水JV

大成JV

湘南分析センター

吸引ろ過

吸引ろ過

吸引ろ過法

吸引ろ過

計測せず

計測せず

１検体あたり、5分から10分程度 不明
1検体毎に１枚のろ紙を使用している。また、同一試料で目詰なし（1検体1枚を使用）まりが生じない限りろ紙の交換はなし。（今回、該当はなし）

試料１回の分析につき、ろ紙の交換な無し（1 検体につき1 枚）
しで実施

ｂ．n数が複数である場合のn数確保の仕方（採水時に続けてn個の試料容器に採水、採水時に1個の容器に採水した上でn個の試料容器に分配、 分析装置にて同一試料を3回測定③分析内容 分析室にて1つの試料容器からn個に試料を分配等）

（２）分析

鹿島JV

無し 1検体につき1枚

ｎ＝１

ベンゼン：ｎ＝2以上。
その他の試料：基本的にはｎ＝1。
基準超過した試料、又はその疑いがある試料はｎ＝2以上。

－

該当なし

ベンゼン試料：2～3本の採水を行った。分析室にて、1本の容器から2つの機器で測定した。その際には、希釈倍率も変えて測定。基準
値超過があった場合は、未開封の容器から2つの機器で、希釈倍率を変えて再度測定した。
その他の試料：基準値超過した場
合、又はその疑いがある試料は、保管試料を再分析した。

休日を除き24 時間以内
最大で翌日

休日を除き24時間以内

ろ過作業後１～３時間。但し、ろ過作業の終了が時間外作業と数時間～数日。
なる場合は、翌営業日に行う事もあった。

目視確認のみ試料によっては、懸濁物のろ紙
薄茶色への付着が見られた。

ｎ＝1

ろ紙に付着した懸濁質に関する記録
目視確認のみで記録なし
はなし

n=１

1) ベンゼン
検量線：試料の濃度に応じて2種類の検量線を作成低濃度：6点（0、0.0001、0.0005、0.001、0.002、0.005mg/L）
・ベンゼン：内標準法、0.0002～
・ベンゼン：絶対検量線法（6点）
ベンゼン：内標準法、0.0002～
高濃度：6点（0、0.002、0.005、0.01、
0.02mg/L
・ベンゼン：絶対検量線法（5段 0.0002～0.15mg/L
0.02mg/L
0.02、0.04mg/L）
揮発性有機化合物混合標準階）で行っている。
標準液：揮発性有機化合物23種
揮発性有機化合物混合標準
標準駅液：揮発性有機化合物23種類
液：化学分析用JCSS適用品(関 標準液：揮発性有機化合物23 混合標準液JCSS適用品（和光純
液：化学分析用JCSS 適用品
混合標準液
東化学)
種混合標準液（関東化学㈱）を 薬）(関東化学)（各1000mg/L、メタノール溶液、関HSバイアルにとりサンプルと同 使用。
HS バイアルにとりサンプルと同
東化学製）
様に操作し作成。
・砒素：内標準法（0含め9点）
様に操作し作成
・砒素、鉛：内標準法（0を含め5 0、0.00006～0.06mg/L
2) シアン・ヒ素：内標準法 0.5～500μ段階）
標準液：混合標準液ICPヒ素：内標準法 0.5～500μg/L
検量線：5点（0、0.1、0.2、0.5、g/L
標準液：混合標準液XSTC-469 AES/ICP-MS用、A2LA認定
金属混合標準液：ICP 用、A2LA
1.0mg/L）
金属混合標準液：ICP用、A2LA （SPEX）を使用。
（SPEX社）
認証品(SCP SCIENCE)
標準液：シアン化カリウム特級試薬よ認証品(SCP SCIENCE)
り1,000mg/Lの標準液を作成
・シアン：絶対検量線法（5段階） ・シアン：絶対検量線法（0含め5
シアン：絶対検量線法 0.0005～（シアン化カリウム特級試薬、関東化
・シアン：絶対検量線法 0.0005 で行っている。
点）
0.005mg学製）～0.005mg
標準液：シアン化物イオン標準 0、0.5～8μg
シアン化物イオン標準液：化学
シアン化物イオン標準液：化学 液（関東化学㈱）を使用
標準液：シアン化物イオン標準液
分析用JCSS 適用品(関東化学)
3) 砒素
分析用JCSS適用品(関東化学)
JCSS適用品（関東化学）
検量線：5点（0、0.001、0.002、0.005、0.01mg/L）
標準液：砒素標準液（As1000）（1,000mg/L、関東化学製）

5-5-12

第５回 豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議

ヒアリング内容一覧（分析について）

受託者

日立プラントサービス

鹿島JV

ベンゼン分析試料は受領日当日が基本だが、1～2日後に分析した試料も 試料搬入後、休日を除き24 時⑤試料採取から分析までの時間（情報がない場合は試料搬入から ある。
間以内
分析までの時間）
シアン、砒素分析試料は受領日当日 試料受け入れ後、当日が基本
あるいは翌日が基本だが、固定し最 だが翌日分析もある。
大7日後に分析した試料もある。

清水JV

大成JV

湘南分析センター

試料採取後、1～6日以内(休日を含む)
試料受け入れ後、当日作業が基本だが、作業開始までに３日程度かかっているものもある。

分析開始までの期間は、試料受入れ日当日が基本だが、試料受入からおおむね最大で１０
営業日かかっているものもある。

ベンゼン、pH、ECについては、試料採取から4～12時間。
その他の試料は、翌日以降に分
析。

特になし

特になし

臭いのするものもあった。

⑥分析作業中に気付いた事等（全体として、地点ごと）

分析作業中に特筆すべき事項はな
し。

特になし

⑦分析作業に係る記録（野帳、写真）

分析作業の野帳は保管。
写真はなし。

．項目ごとに分析野帳に記載、 項目ごとに分析記録あり。写真 分析記録を付けている。（写真
写真なし
なし
はなし）

⑧分析にかける前の試料の状況（写真、懸濁状況、臭い）分析にかける前の試料の状況に特筆すべき事項はなし。
写真なし
写真はなし。

①試料採取
から分析ま ａ．採水から分析までの時間
での時間

採水は他社が行っているため、不明。 現地貯蔵時間＋運搬時間（40なお、試料受領してからの分析までの 分程度）＋24 時間以内
時間は、上記(2)⑤の通り。
1日～4日

（２）分析

（３）全体

5-5-13

・分析のデータはあり。
・写真は、仕様書及び打合せでの指示がなかったため撮影していな
い。

写真なし

・写真は、仕様書及び打合せでのろ過作業実施後の分析にかけ指示がなかったため撮影していなる前の試料について異臭、懸濁い。
物等の新たな析出は見られな・懸濁状況・臭いの記録はなし。
かった。（写真はなし）（採取野帳に一部記載有り）

1～6日以内(休日含む)

・ベンゼン、pH、ECについては、4試料受入れ日から分析開始ま～12時間。
での期間は、おおむね最大で11・その他の試料は、翌日以降。（翌
営業日。
日～7日）

第５回 豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議

パージ後の採水時期について

１

指示等について【第１回～第８回】
・２年間モニタリングを始めるにあたって説明会を行った。
・説明会において、都及び日水コンより、パージ後、採水を翌日に行うことを説明した。
・採水を翌日に行うことは、当時、工事が行われている中でパージなり採水を行う必要があったことから都と日水コンとで協議し決定した。
（ただし、パージの翌日採水は基本としたが、現場の状況で変更（当日、翌々日など）になったこともある。）
・説明はパージを行う各 JV を中心に行っており、第４回以降は各 JV がパージ・採水・分析を行っていることから、翌日採水を基本とすることは引き継がれていた。なお、説明会の際に、採水手順書を渡しており、その後、第４回以降には、モニタリング計画書を渡している。
【第９回】
・入札時の入札希望者からの質問に対し、「パージ作業及び採水作業は同日を想定している」と回答

２

各回の実績
第１回

第２回

当日

32 15.9%

9

4.5%

3

1.5%

32

15.9%

翌日

146 72.6%

181

90.0%

163

81.1%

134

66.7%

翌々日

22 10.9%

2

1.0%

33

16.4%

27

13.4%

それ以降

1

9

4.5%

2

1.0%

8

4.0%

0.5%

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

当日

25 12.4%

53

26.4%

69

34.3%

72

35.8%

翌日

118 58.7%

97

48.3%

129

64.2%

114

56.7%

翌々日

44 21.9%

13

6.5%

3

1.5%

14

7.0%

それ以降

14

38

18.9%

0

1

0.5%

7.0%

第９回
当日

再調査①

199 99.0%

翌日

1

翌々日

0

それ以降

1

0.5%
0.5%

再調査②

19

82.6%

18

66.7%

4

17.4%

9

33.3%

0

0

0

0

5-5-14

第５回 豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議

水没した井戸の対処（イメージ）立ち上げた管を撤去しない場合

5-5-15