0大分県西大分エリア、大分県日田エリア及び大分県速見エリアにおける電源接続案件募集
プロセスの概要について【説明会資料】

平成28年10月２７日、２８日
電力広域的運営推進機関

本日の内容1【本説明資料の位置づけ】
本説明資料は、「大分県西大分エリアにおける電源接続案件
募集プロセス」、「大分県日田エリアにおける電源接続案件募集プロセス」及び「大分県速見エリアにおける電源接続案件募集プロセス」に応募をご検討されている系統連系希望者を対象に、「同プロセスの募集要領（平成28年10月１２日公表）」
を抜粋・要約・補足したものです。
詳細については、募集要領をご参照ください。
また、応募される場合は、必ず募集要領に記載の内容をご確認のうえ、手続きいただきますようお願いいたします。

2

本日の内容
項

目

はじめに
電源接続案件募集プロセスのスケジュール
１． 電源接続案件募集プロセスの経緯
２． 応募
３． 接続検討
４． 入札
５． 開札及び優先系統連系希望者の決定
６． 再接続検討
７． 共同負担意思確認
８． 工事費負担金補償契約
９． プロセス完了・公表及び諸契約締結
大分県西大分エリア個別説明
10． 入札対象工事の概要と成立条件などについて
大分県日田エリア個別説明
11． 入札対象工事の概要と成立条件などについて
大分県速見エリア個別説明
12． 入札対象工事の概要と成立条件などについて
その他
質疑・応答

ページ
３
５
８
９
２１
２５
３２
３４
３９
４０
４１
４３
５３
６３
７５

3

はじめに
【電源接続案件募集プロセスとは】ｏ系統連系希望者が、発電設備等を送電系統に連系等をするにあたり、一般送配電事業者等に接続検討申込みを行った結果、送電系統の容量が不足し、大規模な対策工事が必要な接続検討回答となる場合があります。
ｏこのような場合、仮に近隣に系統連系希望者がいたとしても、個々の計画に守秘性があることか
ら、単独で連系等をすることを前提に接続検討を行うため、工事費負担金が高額となります。
ｏそのため、このようなエリアでは、工事費負担金を支払うことが困難であるとして、系統連系が進まない状況となることがあります。
ｏそこで、このような状況において、近隣の案件も含めた対策を立案し、それを共用する多数の系統連系希望者で対策工事費を負担することにより、効率的な設備形成と個々の系統連系希望者の工事費負担金の低減を図るのが『電源接続案件募集プロセス』です。

〔通常の手続きの例〕〔電源接続案件募集プロセスの例〕

はじめに

4

【主な用語】
語 句
電源接続案件募集
プロセス
系統連系希望者
発電設備等
ＦＩＴ法
改正ＦＩＴ法費用負担ガイドライン
新費用負担ルール
旧費用負担ルール
入札対象工事
募集対象エリア
募集容量
応募容量
入札容量
優先系統連系希望者
再接続検討
契約申込み等

内 容系統連系希望者の希望等により、近隣の電源接続案件の可能性を募り、複数の電気供給事業者により工事費を共同負担して系統増強を行う手続
送電系統への連系等を希望する者
発電設備、電力貯蔵装置その他電気を発電又は放電する設備
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成２３年８月３０日、法律第１０８号）
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律（平成２８年６月３日、法律第５９号）による改正後のＦＩＴ法
発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針（平成２７年１１月６日、資源エネルギー庁）
費用負担ガイドラインに則った費用負担ルール
費用負担ガイドライン公表前の費用負担ルール
電源接続案件募集プロセスにおいて、入札により工事費を共同負担する対象の増強工事共同負担者を募集する対象のエリア（募集する設備対策を系統連系希望者が共用するエリア）
共同負担者を募集する容量（入札対象工事後の連系可能容量）
応募した系統連系希望者の最大受電電力の合計
入札した系統連系希望者の最大受電電力の合計
入札の結果、優先的に連系等を行うことができる系統連系希望者
優先系統連系希望者の接続検討申込みの内容及び系統連系順位を前提とした接続検討
契約申込み 及び FIT法に係る告示に規定する接続申込み

5

電源接続案件募集プロセスのスケジュール

ｏ電源接続案件募集プロセスは、本機関の業務規程及び送配電等業務指針に基づき実施します。
同プロセスの基本的な進め方（イメージ）は、次のとおりです。
ｏ原則として※、電源接続案件募集プロセスの開始後１年以内に完了します※ 応募状況を踏まえた募集規模の見直しや入札後の辞退者発生状況などによりプロセス完了が遅延することがあります。
プロセス開始申込み

プロセス開始の決定・公表

募集要領の策定・公表

説明会

応募

接続検討

入札

開札

優先系統連系希望者の決定

再接続検討

共同負担意思確認

工事費負担金補償契約

プロセス完了・公表

諸契約締結

①

②

③ ④

⑤

⑥

⑦

⑧ ⑨

⑩

⑪

⑫ ⑬

⑭

ｏ本機関は、電源接続案件募集プロセスの対象となる送電系統を運用する九州電力株式会社と協力し、同プロセスを進めていきます。
主な役割
広域機関

主な実施内容電源接続案件募集プロセスの主宰者と 開始申込みの受付、開始の決定、募集要領の策定、説明会の実して、同プロセスの主要な決定を行う。施、優先系統連系希望者の決定、プロセスの成否判定 等

増強規模等の検討、説明会案内・実施、応募受付、接続検討、連系先となる送電系統の運用者として、
九州電力
入札受付、開札、再接続検討、共同負担意思確認、工事費負担
募集プロセスの実務を担う。
金補償契約 等

電源接続案件募集プロセスのスケジュール
平成28年 7月20日

・電源接続案件募集プロセス開始・公表

平成28年 10月12日

・募集要領の公表

平成28年 10月13日

・応募の受付開始

平成28年 10月27日
平成28年 10月28日

・説明会の開催（第１回）
・説明会の開催（第２回）

平成28年 11月11日

・応募の受付締切

平成28年 11月2２日

・接続検討の開始

平成29年２月下旬頃

・接続検討結果の回答
・入札の受付開始

平成29年３月下旬頃

・入札の受付締切
・入札保証金の振込期限（開札日の前営業日まで）
・開札（優先系統連系希望者の決定）
・再接続検討の開始

平成29年６月上旬頃

・再接続検討結果の回答
・再接続検討の結果を踏まえた共同負担意思の確認
・工事費負担金補償契約の締結

平成29年７月下旬頃

・電源接続案件募集プロセスの完了
・電源接続案件募集プロセスの結果公表

スケジュールについては、応募の状況等により変更となる可能性があります。

6

電源接続案件募集プロセスのスケジュール

7（参考）改正ＦＩＴ法に関する留意事項
電源接続案件募集プロセスにおける設備認定に関する経過措置について
ｏ改正FIT法の施行日（平成29年4月1日）の前日までに電力会社と接続契約を締結していない場合、現在のFIT法に基づく設備認定は失効します。
ｏただし、改正FIT法の施行日の前日までに開始が公表された電源接続案件募集プロセスに参加している案件※については、法改正に伴う経過措置として、同プロセスの完了の翌日から６か月間の猶予期間が設定されます。
※

最終的に接続契約を締結してみなし認定を受けるためには、プロセスに応募するだけでなく、入札により優先系統連系希望者となった上で工事費負担金補償契約等の手続を進め、プロセス完了後に送電系統を運用する一般送配電事業者と接続契約を締結する必要があります。

改正ＦＩＴ法関係の正確な内容は、資源エネルギー庁のHPをご確認ください。
経済産業省資源エネルギー庁HP「なっとく！再生可能エネルギー」
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/

１．電源接続案件募集プロセスの経緯

8ｏ本機関は、平成28年6月3日に九州電力株式会社から電源接続案件募集
プロセス開始の申込みを受け、大分県西大分エリア、大分県日田エリア
及び大分県速見エリアにおいて同プロセスを平成28年7月20日に開始
いたしました。
ｏ本機関は、大分県西大分エリア、大分県日田エリア及び大分県速見エリ
アにおける電源接続案件募集プロセスの共同負担の対象となる入札対象
工事及び対策工事内容等の前提条件を定めた募集要領を平成28年10月12日に公表いたしました。
ｏ募集要領に基づき、平成28年10月1３日から11月11日まで電源接続案件募集プロセスの応募の受付を行うものです。

9

２．応募
ｏ電源接続案件募集プロセスの応募条件、応募書類等は以下のとおりです。
〔応募条件〕

・高圧又は特別高圧の送電系統に連系し、系統流入のある募集対象エリア内の発電設備等
・１発電場所で１申込み（最大受電電力や連系希望電圧等を変えて複数の申込を行うことはできません）〔応募の申込の提出書類〕
・応募申込書（募集要領様式１）〔応募申込書の添付書類等〕（１）接続検討関係書類等
・接続検討申込書※1
・検討料（20万円＋消費税等相当額）※2※１ 次に該当する場合は、次の資料を提出ください。
・接続検討申込中（回答未受領）の案件にて応募する場合：接続検討申込書の写し・接続検討の回答を受領済みの案件にて応募する場合：接続検討回答書の写し※２ 接続検討申込中（回答未受領）の案件にて応募する場合は、検討料を不要とします。ただし、電源接続案件募集プロセスにおいて接続検討を行うことから、申込中の案件に対する回答はいたしません。

（２）契約関係書類等（ａ）契約申込み（同時申込みの場合を含む。）を行った系統連系希望者が電源接続案件募集プロセスに応募した場合で、同申込みの維持を希望する場合
・契約申込書の写し・国が発行する設備認定通知書の写し（ＦＩＴ太陽光の場合）（ｂ）平成２４年度及び平成２５年度にＦＩＴ法に係る告示に規定する接続申込書を提出した系統連系希望者が電源接続案件募集プロセスに応募した場合で、同申込みの維持を希望する場合
・ＦＩＴ法に係る告示に規定する接続申込書の写し・国が発行する設備認定通知書の写し（ＦＩＴ太陽光の場合）

10

２．応募

応募申込書（様式１）［留意事項］
ｏすべての応募者が提出する書類
・応募するエリア名を応募申込書（様式１）
ご確認してください。
接続検討申込書

ｏ契約申込み等の維持を希望する場合、上記に加え以下の書類も提出。 さらに、様式１の項目5をチェック。
申込み済みの契約申込書の写し又はＦＩＴ法に係る告示に規定する接続申込書の写し

ｏ契約申込み等の維持の希望されるＦＩＴ太陽光の場合は、以下の書類も提出。
設備認定書の写し［留意事項］
・契約申込み等の維持を希望する場合は、いずれかに必ずチェックしてください。
（詳細は、スライド１５を参照ください）

11

２．応募
【参考】応募申込書の添付書類等について
１

契約申込み等の維持を希望しない場合（九州電力に対して、接続契約申込書や、告示に規定する接続申込書を提出したことがない場合を含む）
添付書類
接続検討申込書a（注1）（注２）
接続検 接続検討申込書(写し)
討関係 接続検討回答書(写し)（注1）
資料 検討料b 契約関係書類等

新規案件●

接続検討中（回答未受領） 接続検討の回答を受領済みの案件にて応募する場合の案件にて応募する場合
－

－

－

●

－

－

－

●

要
－

不要（注３）－

要－（注１）申込み済みの案件との照合が可能なページの写しのみで可（注２）旧様式名「接続検討（事前検討）申込書 」（注３）接続検討料をお支払いいただいていない案件は必要

２

平成24年度及び平成25年度にFIT法に係る告示に規定する接続申込みの維持を希望する場合
添付書類

接続検討申込書(写し)（注１）（注２）a接続検討 接続検討回答書(写し)（注１）
関係資料 検討料b「告示に規定する接続申込書」(写し)
契約関係
書類等 設備認定通知書(写し)(FIT太陽光の場合のみ)

接続検討中(回答未受領) 接続検討の回答を受領済みの案件にて応募する場合 の案件にて応募する場合●－－●不要（注３）
要（注１）申込み済みの案件との照合が可能なページの写しのみで可（注２）旧様式名「接続検討（事前検討）申込書 」（注３）接続検討料を入金されていない案件は必要

●

●

●

●

12

２．応募
３

接続契約申込み（同時申込みの場合を含む）の維持を希望する場合
添付書類

接続検討中(回答未受領) 接続検討の回答を受領済みの案件にて応募する場合 の案件にて応募する場合（注１）（注２）

接続検討申込書(写し)a
接続検討 接続検討回答書(写し)（注１）
関係資料 検討料b
接続契約申込書(写し)（注４）
契約関係
書類等 設備認定通知書(写し)(FIT太陽光の場合のみ)

●

－

－

●

不要（注３）

要

●

●

●

●

（注１）申込み済みの案件との照合が可能なページの写しのみで可（注２）旧様式名「接続検討（事前検討）申込書 」（注３）接続検討料を入金されていない案件は必要（注４）旧様式名「接続契約兼接続検討（本検討）申込書 」（低圧敷地分割案件の場合の補足説明）
・契約申込み済みの低圧敷地分割案件にて応募する場合は、九州電力に提出している「太陽光発電からの電力販売に関する申込書〔低圧〕」の写しが、上記の接続検討申込書、接続契約申込書の写しとなります。
・なお、１応募申込書に対し、分割区画数の添付書類（「太陽光発電からの電力販売に関する申込書〔低圧〕 」の写し、「国が発行する設備認定通知書の写し（ＦＩＴ太陽光の場合） 」）をご提出ください。
（10区画の案件を１案件として応募される場合は、１応募申込書と10区画分の添付書類をご提出ください）

13

２．応募
ｏ費用負担ガイドラインとは
・「発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針」 （平成２７年１１月６日 資源エネルギー庁）のこと。
・発電設備の設置に伴う上位系統の送配電等設備の増強及びその費用負担の在り方に関する基本的な考え方を示すもの。

ｏ費用負担ガイドラインの考え方
電源連系に伴う上位系統の増強費用の負担の考え方
費用負担ガイドライン公表前↓
旧費用負担ルール
ＦＩＴ電源
上記以外の
電源

特定負担

（発電設備設置者が負担）

一般負担（一般送配電事業者が負担）

費用負担ガイドライン公表後↓新費用負担ルール
特定負担＋一般負担（発電設備設置者及び一般送配電事
業者の受益割合で応分負担）

14

２．応募
ｏ新・旧費用負担ルールの適用について「費用負担ガイドライン」公表前に契約を申込み済み「費用負担ガイドライン」公表後に契約を申込み「新費用負担ルール」適用（注）又は「旧費用負担ルール」適用の選択が可「新費用負担ルール」適用（注）費用負担ガイドライン公表前に契約申込み済みの案件が、「新費用負担ルール」の適用を選択する場合には、申込み済みの契約申込みを取下げたものと見なします。
なお、ここで取下げる契約申込みはＦＩＴ調達価格と関連しておりますのでご留意ください。

H24.7

費用負担ガイドライン公表日
平成27年11月6日

平成27年11月5日以前に契約申込み（告示に規定する申込みを含む）旧費用負担ルール適用が可能

平成27年11月6日以後に契約申込み
新費用負担ルール適用

15

２．応募
ｏ応募申込時の留意事項１・費用負担ガイドライン公表日 (平成２７年１１月６日)より前に、契約申込
み等をされた応募者が、「申込み済みの契約申込み等の維持及び旧費用負担ルールの適用を希望」する場合は、応募申込書(募集要領 様式１)において、当該項目をチェックしてください。この場合、旧費用負担ルールが適用されます。
レ

・費用負担ガイドライン公表日(平成２７年１１月６日)以後に、契約申込み等をされた応募者が、「申込み済みの契約申込みの維持を希望」する場合
は、応募申込書（募集要領 様式１）において、当該項目をチェックしてください。この場合、新費用負担ルールが適用されます。

レ
契約申込み等を申込み済みの応募者において、上記チェックがないものはこれまでの契約申込み等は取下げとみなし、新費用負担ルールを適用いた
します。

２．応募

16

ｏ応募申込時の留意事項２
・原則として、応募締切以降の応募書類の変更は認めません。また、費用負担ガイド
ライン公表日より前に契約申込み等を行った応募者における旧費用負担ルールの適用についても、応募締切以降の変更は、原則として、認めませんのでご注意ください。
・接続検討開始予定日の前営業日までに応募書類の補正がなされない場合又は検討料の振込みがない場合は、原則として、応募を無効とします。なお、その場合には、通知するとともに、検討料の振込みがなされている場合には検討料を返金いたします。
・接続検討開始予定日以降に応募者が辞退した場合、又は辞退したものとして取り扱われる場合は、原則として、検討料を返金いたしません。

２．応募

17

ｏ応募申込時の留意事項３〔申込み済みの契約申込みの維持〕・通常の契約申込みは、単独で連系することを前提としたものであるため、設備対策を他の系統
連系希望者と共用することを前提に改めて接続検討を行うこととなる電源接続案件募集プロセスに応募した場合は、申込み済みの契約申込み（ＦＩＴ法に係る告示に規定する接続申込みを含む。）は取り下げたものと見なすことになります。
・ただし、改正ＦＩＴ法の施行日（H29.４.1）の前日までに開始する電源接続案件募集プロセスに関しては、応募時に契約申込み等の維持の希望意思を示すことで、契約申込み等を維持することが可能です。なお、この場合、契約申込みの受付時点で暫定的に確保した送電系統の容量（接続枠）は開放します。

〔失効条件付きで設備認定を受けている場合の留意事項〕
・電源接続案件募集プロセスは、開始から完了までに１年程度の期間を要します。そのため、
平成26年度以降に失効条件付きで設備認定を受けている場合は、同プロセスの期間中に設備認定が失効する可能性がありますので、十分ご留意ください。

〔電源接続案件募集プロセスの中止について〕・応募された容量が極端に少ない場合など、電源接続案件募集プロセスを継続したとしても不成立となる蓋然性が高いと本機関が判断したときは、同プロセスを中止することがあります。
その場合、不成立となった場合と同様に扱い、系統連系希望者が行なったすべての行為（接続
検討申込み、契約申込み等、応募、入札等）は無効となり、ＦＩＴ調達価格も維持されません。

２．応募

18

ｏ応募申込時の留意事項４〔優先系統連系希望者とならなかった場合の契約申込み等の取扱い〕
・電源接続案件募集プロセスが不成立となった場合及び電源接続案件募集プロセスが成立した場合において優先系統連系希望者とならなかったときなど、応募者が優先
系統連系希望者とならなかったとき（辞退したときを含む。）には、契約申込み等は無効となります。
・なお、電源接続案件募集プロセスに応募したが入札を断念した場合や、入札したが落札できなかった場合、又は、落札したがその後連系を辞退する場合など、入札対象工事の共同負担者とならなかった場合は、申込み済みの契約申込み等はすべて取下げと見なすこととなるため、ＦＩＴ調達価格は維持されません。
・また、入札の結果、入札対象工事に必要な費用が集まらず、電源接続案件募集プロ
セスが不成立となった場合も、同様に申込み済みの契約申込み等はすべて取下げと見なすこととなるため、ＦＩＴ調達価格は維持されません。以上の点を充分にご理解の上で、応募について検討されますようお願いいたします。

２．応募

19

ｏ応募期間：平成２８年10月1３日（木）～平成２８年11月11日（金）（郵送の場合、平成２８年11月11日（金）必着）
ｏ受付時間：午前９時～午前１２時及び午後１時～午後５時（ただし、九州電力の営業日に限る）
ｏ接続検討の検討料の振込み締切：11月21日(月)（接続検討開始予定日の前営業日）
・検討料については、指定される口座に、接続検討開始予定日の前営業日までに入金されている必要がございます。
・金融機関によっては、14時以降の振込み処理は、翌営業日の取扱いになる場合がありますので、取扱いの金融機関にご確認ください。
・このため、検討料の振込みにあたっては、余裕を持った手続きをお願いし
ます。

２．応募

20

ｏ提出先（窓口）
応募書類（応募申込書・接続検討申込書等）提出先
・九州電力株式会社 配電本部
ネットワークサービスセンター 系統アクセスグループ
・住所：〒810-8720 福岡市中央区渡辺通二丁目1-82
・電話(代表)：０９２-７６１-３０３１ [営業時間 平日９時～１７時]【留意事項】
・応募書類の受領から九州電力による検討料の請求書の発送までに５営業日程度を要しますので、早めの応募書類提出に努めていただきますようお願いします。
・提出された応募書類に不備があり、補正が必要となる場合、接続検討開始
予定日の前営業日までに、補正されない場合は、応募が無効となりますので、早めの応募書類提出に努めていただきますようお願いします。

21

３．接続検討ｏ入札にあたり、応募者が連系等を行う場合に必要となる工事費負担金の算定等を行います。
ｏこの段階では、どの応募者が連系等をするか不明なことから、すべての応募者が連系等を行うことを前提に、必要となる入札対象工事以外の対策工事等の工事費負担金を算定します（電源線工事、変電所・バンク逆潮流工事、その他供給設備工事、一般負担の上限超過額）。
ｏ他の応募者と対策を共用する設備がある場合については、
・容量按分負担時（設備を利用するすべての応募者で按分負担するケース）
・全額負担時（設備対策の費用を単独で負担するケース※）の幅付で回答します。
※ 他の応募者が系統連系順位に基づいて現状の空容量の範囲内で連系し、当該応募者が単独で設備対策の費用を負担せざるを得なくなったイメージになります。

ｏ応募者は、接続検討の回答内容をもとに事業採算性等を検討のうえ、入札及び入札額を検討することとなります。
〔系統状況の例〕
154kV送電線増強（入札対象工事）

入札対象工事
入札対象工事以外の増強

募集規模10万kW
工事費5億円＜応募後のＡに対する接続検討回答＞
入札対象工事以外の負担金を幅付で示す

66kV系統

A

C

B

△△百万円
～ ▲▲百万円（容量按分負担時）（全額負担時）発電規模1万kW

発電規模4万kW
発電規模2万kWE
発電規模１万kWDF

発電規模3万kW

発電規模0.5万kW【応募者】
事業採算性評価、入札額検討

22

３．接続検討ｏ工事費負担金の算出方法［工事費負担金は（１）～（５）の合計額]
接続検討（入札前）(1)入札対象工事(2)電源線（アクセス線）工事(3)変電所・バンク
逆潮流対策工事(4)その他供給
設備工事(5)一般負担の上限超過額（新費用負担ルール
適用者のみ）

・総工事費のうち特定負担分
・すべての応募者が連系等をした場合の当該応募者に係る工事費負担金（他の応募者と設備を共用する場合は、
容量按分時、全額負担時を回答）
・すべての応募者が連系等をした場合に連系先の配電用変電所でバンク逆潮流工事が必要となる場合には、その工事費負担金（１，２００［円(税抜)/kW]×
最大受電電力［kW］）
・すべての応募者が連系等をした場合に必要となる設備対策のうち当該応募者が利用する設備対策の工事費負担金（他の応募者と設備を共用する場合は、
容量按分時、全額負担時を回答）

・入札対象工事に係る当該系統連系希望者の一般負担額とすべての応募者が連系等をした場合に必要となる設備対策のうち当該応募者が利用する設備対策の一般負担額の合計額のうち、一般負担の上限額を超過した額再接続検討（入札後）・入札負担金単価［円/kW］
×最大受電電力［kW］
・電源線の新設工事費又は既設設備の対策費用・複数者で設備を共用する場合は、最大受電電力で按分・変電所・バンク逆潮流対策工事の工事費負担金
（１，２００［円(税抜)/kW]×
最大受電電力［kW］）
・その他供給設備工事費用（上位系統の送電線増強工事費用、配電用変電所増強工事費用等）のうち、系統連
系希望者の特定負担分
・複数者で設備を共用する場合は、その工事費用（特定負担分）を最大受電電力で按分・入札対象工事及びその他供給設備工事の一般負担合計額のうち、一般負担の上限額を超過した額・複数者で設備を共用する場合は、その工事費用（一般負担分）を最大受電電力で按分23

３．接続検討ｏ対策工事のイメージ（入札前の接続検討における工事費負担金）（1）入札対象工事【①部分】
・総工事費の特定負担分（2）電源線工事【②部分】
・電源線の新設工事費用又は既設設備の対策工事費用（他の応募者と設備を共用する場合は、
容量按分時、全額負担時を回答）①入札対象工事
220/66kV変圧器増設（３）変電所・バンク逆潮流対策工事【③部分】
・すべての応募者が連系等をした場合に必要となる設備対策のうち当該応募者が利用する設備対策の工事費負担金（１，２００円［(税抜)/kW]×最大受電電力［ｋW］）

66kV送電線②６６kV電源線
特別高圧（応募者２）②６６kV電源線
特別高圧（応募者３）（４）その他供給設備工事【④部分】
・すべての応募者が連系等をした場合に必要となる設備対策のうち当該応募者が利用する設備対策の工事費負担金（他の応募者と設備を共用する場合は、
容量按分時、全額負担時を回答）④その他供給工事（配電用変電所
変圧器増強）②6kV電源線
高圧（応募者５）

配電用変電所
66/6kV 変圧器③変電所バンク
逆潮流対策工事②6kV電源線
高圧（応募者１）３．接続検討
ｏ接続検討の回答
・接続検討の結果は、原則として※、接続検討開始日から３か月以内に回答いたします。
※ 応募件数が著しく多く検討が輻輳する場合など、接続検討の回答が回答予定日を超過する場合があります。その場合は、超過することが判明次第速やかに、その理由、進捗状況及びプロセスの今後の見込み（延長後の回答予定日を含む。）について応募者に連絡いたします。

・接続検討回答に入札対象工事以外の供給設備工事（６６ｋＶ以上）を含む場合
は、工事箇所の現状の空容量、設備を共用する応募容量、対策工事費、工期についてお知らせします。
・応募者に対しては、接続検討の回答にあわせ、入札及び入札額検討のための情報として、応募受付件数、応募容量、最低入札負担金単価等をお知らせいたします（募集要領 別紙６参照）。

24

25

４．入札
(1)入札手続ｏ連系等を希望する応募者は、接続検討の回答内容を踏まえ、入札対象工事に対する工事費負担金として、入札負担金単価を記載した入札書を入札締切日までに提出してください。
ｏ入札にあたっては、最低入札負担金単価を設けますので、最低入札負担金単価以上の単価で入札してください。最低入札負担金単価を下回る単価での入札は無効となります。
ｏ最低入札負担金単価は、原則として、入札対象工事の工事費総額（以下「入札対象工事費」といいます。）を応募容量※で割った単価を基準に設定し、接続検討の回答時に通知します。
※ 応募容量が募集容量を上回る場合は、原則として、入札対象工事費を募集容量で割った単価とします。

ｏ参考値は各エリアの個別説明にて示します。

(2)入札保証金
ｏ入札後に辞退者が続出すると、入札不成立となるリスクが高まるほか、工事費負担金算定の繰り返しが生じ、プロセスが遅延するおそれがあり、これを抑止するために、原則として、入札負担金の５％相当を入札保証金として申し受けます。
入札保証金＝入札負担金単価［円／ｋＷ］×最大受電電力［ｋＷ］×５％＋消費税等相当額
ただし、上記が「20万円＋税」を下回る場合は、「20万円＋税」

ｏ入札者がプロセスを辞退した場合、入札保証金を没収し、入札対象工事費に充当します。
（ただし、プロセスが不成立となった場合は返金）
ｏプロセスが成立して優先系統連系希望者となった場合は、当該優先系統連系希望者の工事費負担金に充当します。
ｏプロセスが不成立となった場合、及びプロセスが成立したものの優先系統連系希望者とならなかった場合（ただし、辞退した場合は除く）は返金します。

４．入札

26

【入札負担金単価の検討にあたって】
ｏ最低入札負担金単価は、原則として、入札対象工事費を応募容量で除した単価を基準に設定されます。先行事業者がいる場合は、入札対象工事の工事費総額を応募容量と先行事業者の最大受電電力の合計で除した単価を基準に設定されます。
ただし、新費用負担ルール適用者については、連系等に伴う費用負担の一部が一般負担となることを踏まえ、当該系統連系希望者の電源種別ごとの一般負担の上限額を踏まえた一般負担単価を控除した金額を最低入札負担金単価とします。このため、電源種別ごとに最低入札負担金単価が異なる場合があります。
ｏ最低入札負担金単価については、接続検討の回答に併せてお知らせいたしますので、新費用負担ルール適用者の方は、十分ご確認の上、最低入札負担金単価以上の単価で、入札くださいますようお願いします。
ｏしかし、実際の入札においては、接続検討の回答内容を踏まえ、入札を控える応募者がいることが想定されます。
ｏしたがって、現実的には入札がなされた発電設備等の容量が応募容量を下回る可能性が大きく、その場合、入札者全員が最低入札負担金単価と同額の入札を行っていた場合であっても、入札は不成立となります。
ｏそこで、接続検討の回答時に、最低入札負担金単価と併せて、応募受付件数、応募容量をお知らせしますので、系統連系希望者（入札者）は、入札を成立させるためには、最低入札負担金
単価を超える入札が必要となる可能性も考慮の上、入札負担金単価についてご検討ください。

27

４．入札
【入札における成立及び不成立のイメージ】〔ケース１〕
最低入札負担金単価付近の入札しかなかった場合のイメージ（不成立）：入札負担金単価

単価[円/kW]

最低入札
負担金
単価

〔ケース３〕
募集容量以上の入札があった場
合のイメージ（成立）：入札負担金単価：精算後単価[円/kW]
入札対象
工事費

入札対象
工事費
応募
容量 募集
▼ 容量
▼

募集
容量
▼

応募
容量
▼

最低入札
負担金
単価

▼

▼

最低入札
負担金
単価

入札対象
工事費 応募 募集
容量 容量
▼ ▼

：入札負担金単価
：精算後

▼

単価
[円 /kW]〔ケース２〕
募集容量以下の入札量しかなかったが負担金が集まった場合のイメージ（成立）

容量[kW]
実際の入札量容量[kW]
優先系統連系
希望者

実際の入札量容量[kW]
優先系統連系
希望者【入札保証金の振込方法等について】
ｏ入札保証金の振込方法と期限については、接続検討回答時に連絡いたします。
（平成２９年２月下旬頃 連絡予定）

実際の入札量

28

４．入札

ｏ応募容量が募集容量を超過している場合は、原則として、入札対象工事として、募集要領に記載の増強工事に加えて「すべての応募者が連系可能な増強工事」の２つの増強案を入札において提示します。
ｏ入札者には、工事費・工期などから上位系統対策として負担可能な額（入札額）にて「募集要領に記載の増強工事のみ」又は「募集要領に記載の増強工事 及び すべての応募者が連系可能な増強工事」のいずれかに入札申込みを行っていただきます。
ｏ原則として、入札の成立条件を満足した増強工事のうち、最も連系可能量が大きい増強工事を入札対象工事として、以降の募集プロセスを進めます。

（系統状況の例）

募集対象エリア

E変電所

220kV

D
８万kW

66kV
【0kW】
すべての応募者が連系可能な増強工事Ⅱ（変圧器２台増強）

220kV【 】現状の空容量

F変電所

B
６万kW

A
８万kW

+15万kW
募集要領に記載の増強工事Ⅰ（変圧器１台増強）

C
４万kW

G変電所

+15万kW（入札状況の例）

入札者

入札額(単価)入札申込み
増強工事Ⅰ（+15万kW、20億円、３年）

増強工事Ⅱ（+30万kW、40億円、5年）

A

8万kW

3万円/kW

○（１位）

○（１位）

B

6万kW

2万円/kW

○（２位）

○（２位）

C

4万kW

1.5万円/kW○（ただし、落選）

×

D

8万kW

1万円/kW○（ただし、落選）

○（3位）

－

当選者AB事業者で36億円（成立）

当選者ABD事業者で44億円（成立）

総 額

このケース場合、増強工事Ⅰ及び増強工事Ⅱともに入札の成立条件を満足しているため、連系可能量が大きい
増強工事Ⅱを入札対象工事として、以降のプロセスを進める

29

４．入札
ｏ入札書の提出（１）提出書類（提出部数は１部）
・入札書（様式２－１）
・入札申込書（様式２－２）［留意事項］
・押捺の印鑑は、「応募申込書」と同一としてください。
様式２－２

入札書（様式２－１）

入札申込書（様式２－２）

平成

年

月

日

入札申込書
東北電力株式会社 御中
住
会

所
社

名

代 表 者 氏 名印

当社は、電力広域的運営推進機関が主宰する「福島県白河エリアにおける電源接続案件募集プロセス」に関する
当社の下記応募について、平成２８年８月２４日付募集要領を承認のうえ、同封する入札書のとおり入札を申し込みます。
記

１．応募申込時の受付番号

２．入札負担金単価

同封「入札書」のとおり

３．入札保証金額

同封「入札書」のとおり

４．入札保証金返還時の口座
銀行名
支店名
預金科目

普通 ・ 当座

口座番号（フリガナ）

口座名義人の氏名

５．連絡先 担当者名
住所
電話
FAX
E-mail

30

４．入札

ｏ提出方法
・入札書類は郵送（簡易書留等の配達記録が残る方法）にて提出ください。
・封筒は二重封筒（中封筒と外封筒）で提出ください。
◆中封筒
中封筒は、入札者にて準備の上、おもてに以下を記載「入札書在中」「大分県西大分エリアにおける電源接続案件募集プロセス」、「大分県日田エリアにおける電源接続案件募集プロセス」又は「大分県速見エリアにおける電源接続案件募集プロセス」（中封筒のうら）

入札書在中

印

・大分県●●エリアにおける電源接続案件募集
プロセス
・応募申込時の受付番号 ●●●
・開札日●月●日

福岡県福岡市中央区渡辺通
二丁目一番八十二号

九州電力株式会社
配電本部

行

入札申込書在中

外封筒は、九州電力が接続検討結果の回答に同封する入札
専用封筒を使用（送付先は記載済み）

系統アクセスグループ

「開札日」

◆外封筒

入札書（様式21）を入れ、これと同一の印鑑で封印

印

印（外封筒のおもて）
ネットワークサービスセンター「応募申込時の受付番号」（中封筒のおもて）

中封筒
入札申込書
（様式2-2）

中封筒と入札申込書(様式2-2)
を封入

４．入札

31

ｏ入札時の留意事項
・以下の場合には系統連系希望者の入札が、原則として、無効となります。なお、その場合には、通知の上、入札保証金を返金いたします。
（ａ）記名押捺がない場合（ｂ）意思表示の内容が不明確な場合（ｃ）提出書類に虚偽の記載がある場合（ｄ）入札負担金単価が最低入札負担金単価を下回る場合（ｅ）振込期限までに入札保証金の振込みがない、又は、不足している場合
・電源接続案件募集プロセスの応募者以外は入札できません。
・入札締切後は入札負担金単価の変更はできません。
ｏ提出先
・九州電力株式会社 配電本部
ネットワークサービスセンター 系統アクセスグループ
・住所：〒810-8720 福岡市中央区渡辺通二丁目1-82
・電話(代表) ：０９２-７６１-３０３１ [営業時間 平日９時～１７時]［留意事項］
・入札書類は、郵送（簡易書留等の配達記録が残る方法）にて提出ください。
ｏ入札期限
平成２９年３月頃（予定）（応募者には接続検討の回答時にお知らせいたします）

５. 開札及び優先系統連系希望者の決定

32(1)開札作業
ｏ開札日に入札書が封入された封筒を開封し、入札内容を確認します。

(2)系統連系順位の決定
ｏ入札者の系統連系順位は、入札負担金単価が高い順に広域機関が決定します。
ｏただし、新費用負担ルール適用者については、連系等に伴う費用負担の一部が一般負担となることを踏まえ、新費用負担ルール適用者の入札負担金単価を次のとおり補正した単価にて順位を決定します。
新費用負担ルール適用者の入札負担金単価（補正後）＝ 入札負担金単価 ＋ 当該系統連系希望者の一般負担単価※※

当該系統連系希望者の一般負担単価＝入札対象工事費のうち新費用負担ルールにおける一般負担額 ／ 優先系統連系希望者の最大受電電力の合計
ただし、当該系統連系希望者の電源種別の一般負担の上限額を超える場合は、一般負担の上限額。

ｏ同一の入札負担金単価（補正後）の入札者間の系統連系順位は、原則として、抽選により決定します。

(3)優先系統連系希望者の決定
ｏ募集容量の範囲内の系統連系順位の入札者が優先系統連系希望者となります。

(4)入札の成立条件は各エリアの個別説明にて示します。

５. 開札及び優先系統連系希望者の決定

33(５)開札後の留意事項
ｏ発電場所が重複する優先系統連系希望者が確認された場合、当該優先系統連系希望者にその状況をお知らせしますので、他の重複する優先系統連系希望者や土地所有者等と調整を行ってください※。なお、本機関及び九州電力は、かかる調整に関する仲介・あっせんを行いません。また、本機関及び九州電力は、諸契約締結後でも、発電場所が重複することにより発生した損害は補償いたしません。
なお、発電場所重複を解消せず、工事費負担金補償契約を締結された場合、発電場所重複解消後に辞退される優先系統連系希望者は、同契約に基づく工事費負担金補償金をご負担いただくことになりますので、ご留意ください。
※調整のため、重複している優先系統連系希望者の連絡先をお伝えすることがあります。

34

６. 再接続検討

ｏ優先系統連系希望者の決定後、系統連系順位に基づき、すべての優先系統連系希望者について再接続検討を実施し、優先系統連系希望者に回答します。
ｏ工事費負担金は、次スライドの合計額となります。
ｏ優先系統連系希望者は、再接続検討の回答内容をもとに事業採算性等を検討のうえ、再接続検討回答内容を了承のうえ共同負担意思を表明するのか否かについてご検討下さい。
ｏ「その他供給設備工事」「変電所・バンク逆潮流工事」は、対策の起因となった系統連系順位
以降の優先系統連系希望者は費用負担が必要となります（系統連系順位が上位で、現状の空容量の範囲内で連系できる場合は費用負担はありません）。
〔系統状況の例〕
154kV送電線増強（入札対象工事）

募集規模10万kW
工事費5億円

入札対象工事
入札対象工事以外の増強＜再接続検討における工事費負担金回答＞
66kV系統
１位

A

２位

C

発電規模4万kW
発電規模2万kW
４位

E

発電規模１万kW

D ３位
発電規模3万kW系統連系順位に基づき接続検討を行い、工事費負担金を回答事業者Ａ（１位）：■■百万円
事業者Ｅ（４位）：××百万円【優先系統連系希望者】
共同負担意思表明

35

６. 再接続検討
ｏ工事費負担金の算出方法［工事費負担金は（１）～（５）の合計額]
接続検討（入札前）(1)入札対象工事(2)電源線（アクセス線）工事(3)変電所・バンク
逆潮流対策工事(4)その他供給
設備工事(5)一般負担の上限超過額（新費用負担ルール
適用者のみ）

・総工事費のうち特定負担分
・すべての応募者が連系等をした場合の当該応募者に係る工事費負担金（他の応募者と設備を共用する場合は、
容量按分時、全額負担時を回答）
・すべての応募者が連系等をした場合に連系先の配電用変電所でバンク逆潮流工事が必要となる場合には、その工事費負担金（１，２００［円(税抜)/kW]×
最大受電電力［kW］）
・すべての応募者が連系等をした場合に必要となる設備対策のうち当該応募者が利用する設備対策の工事費負担金（他の応募者と設備を共用する場合は、
容量按分時、全額負担時を回答）

・入札対象工事に係る当該系統連系希望者の一般負担額とすべての応募者が連系等をした場合に必要となる設備対策のうち当該応募者が利用する設備対策の一般負担額の合計額のうち、一般負担の上限額を超過した額再接続検討（入札後）・入札負担金単価［円/kW］
×最大受電電力［kW］
・電源線の新設工事費又は既設設備の対策費用・複数者で設備を共用する場合は、最大受電電力で按分・変電所・バンク逆潮流対策工事の工事費負担金
（１，２００［円(税抜)/kW]×
最大受電電力［kW］）
・その他供給設備工事費用（上位系統の送電線増強工事費用、配電用変電所増強工事費用等）のうち、系統連
系希望者の特定負担分
・複数者で設備を共用する場合は、その工事費用（特定負担分）を最大受電電力で按分・入札対象工事及びその他供給設備工事の一般負担合計額のうち、一般負担の上限額を超過した額・複数者で設備を共用する場合は、その工事費用（一般負担分）を最大受電電力で按分36

６. 再接続検討（５）一般負担の上限超過額（新費用負担ルールの適用者のみ）
ｏ新費用負担ルールにおける「入札対象工事」及び「その他供給設備工事」の一般負担合計額のうち、広域機関が指定する「一般負担の上限額」を超過したもの

1.5万円/kW（太陽光の場合1.5万円/kW）

一般負担

一般負担の
上限額

一般負担

一般負担
単価
（例：0.8万円/kW）

例：2.2万円/kW

一般負担

＋

特定負担
単価

特定負担 一般負担（例：1.4万円/kW）

一般負担

一般負担
単価

入札（特定負担）

入札負担金
単価

その他供給設備工事の単価［万円/kW］

特定負担

入札対象工事の単価［万円/kW］

一般負担の上限額
適用後［万円/kW］
入札（特定負担）特定負担

・複数の応募者が共有する場合、入札で決まる系統連系順位に基づき、起因者以降の事業者の最大受電電
力比で按分した金額の合計のうち、一般負担分の上限額を超過したもの

一般負担の
上限額を超
過したため
特定負担と
なる部分

37

６. 再接続検討
ｏ一般負担の上限額
電源種別
バイオマス（専焼）※2
地熱
バイオマス（石炭混焼）
バイオマス（LNG混焼）
原子力
石炭火力
LNG火力
小水力 ※3
廃棄物（バイオマス（専焼）を除く）
一般水力 ※４
バイオマス（石油混焼）
石油火力
洋上風力
陸上風力
太陽光
※1：税抜き※2：バイオマスに該当する廃棄物のみを燃焼するものを含む※3：1,000kW以下※４：1,000kWを超えるもの

一般負担の上限額 ※1
4.9万円/kW
4.7万円/kW
4.1万円/kW
4.1万円/kW
4.1万円/kW
4.1万円/kW
4.1万円/kW
3.6万円/kW
3.3万円/kW
3.0万円/kW
2.3万円/kW
2.3万円/kW
2.3万円/kW
2.0万円/kW
1.5万円/kW

本機関ホームページに掲載

38

６. 再接続検討
系統連系順位の下位の方が工事費負担金額が高額となるケースの例〔凡例〕：系統連系にあたり必要となる工事【 】：対策工事前の連系可能量：系統連系順位

ｏ優先系統連系希望者決定後、入札対象工事以外の送電系統においても、系統連系順位に基づき再接続検討を行います。

入札募集対象エリア
〔系統図〕

Ess

至Gss 入札者Ａ 入札者Ｃ

至Fss

Dss

1位
500kW

【80MW】

50位
2MW

【3MW】

ｏ対策の起因となった系統連系
順位以降の優先系統連系希望者
は入札対象工事以外の費用負担が必要となります。

【0MW】

入札対象設備：66kVＤＥ線
工 事 内 容 ：一部区間建替
工 事 費 用 ：3.3 億円
最低入札単価：6 千円/kW
設備仕様

2MW
5位
入札者Ｂ

500kW
60位
入札者Ｄ

変圧器新設が必要となるＣ(50 位)以降の連系希望者で工事費（7500 万円）を最大受電電力で按分して負担

連系可能量
Ｃ：Ｄ＝2000kW：500kW＝6000 万円：1500 万円

2

対策前

ACSR410mm[92MW]

対策後

TACSR410mm[147MW]

0MW
2

55MW

〔工事費負担金〕
工事費負担金[千円]

入札負担金
単価

系統連系
順位

500kW

18千円/kW

1位

9,000

500

0

0

Ｂ 2,000kW

17千円/kW

5位

34,0001,000

0

Ｃ 2,000kW

8千円/kW

50位

16,0001,000

0 60,000 77,000

38.5

Ｄ

7千円/kW

60位

3,500

500

0 15,000 19,000

38.0

入札者
Ａ

500kW

合計

kWあたり
[千円/kW]

9,500

19.0

0 35,000

17.5

入札設備 電源線 逆潮流 その他

ｏ入札対象工事以外の送電系統の状況によっては、系統連系順位が下位の優先系統連系希望者の方が工事費負担金額が高額となる場合がありますので、ご留意下さい。

７．共同負担意思確認

39

共同負担意思確認
ｏ優先系統連系希望者は、再接続検討回答をご確認の上、工事費負担金を負担した上で連系等を行う意思があるか否かを九州電力に確認書を提出することをもってご回答ください。
・提出書類：共同負担意思確認書（募集要領様式３－１又は様式３－２）
・提出期限：再接続検討回答書発送日から１５営業日以内※※ 期限を過ぎた場合は、原則として、辞退したものとして取り扱います。

ｏ辞退者が発生した場合は、再度、優先系統連系希望者を決定し、再接続検討を実施します。
ｏすべての優先系統連系希望者から、工事費負担金の負担の意思があり、連系等を希望することが確認できた場合、工事費負担金の額が確定します。

８．工事費負担金補償契約

40

工事費負担金補償契約
ｏ電源接続案件募集プロセスの完了以降に辞退者が発生した場合、工事費負担金の再算定を行って、優先系統連系希望者が負担する仕組みとすると、辞退者が更に辞退者を発生させることにつながり、結果的にプロセスが遅延することとなります。
ｏこのため、電源接続案件募集プロセスの完了に際し、優先系統連系希望者がプロセス完了以降に辞退した場合に、当該優先系統連系希望者が他の優先系統連系希望者と共用する予定であった増強設備の費用について辞退した場合においても負担する契約（工事費負担金補償契約）を締結します。
ｏ工事費負担金が確定した場合、優先系統連系希望者は、原則として、工事費負担金の確定日から10営業日以内※に、九州電力と工事費負担金補償契約を締結してください。
※ 期限を過ぎた場合は、原則として、辞退したものとして取り扱います。

ｏ工事費負担金補償金額は、原則として、次に示す項目の合計額とします。
ａ 入札対象工事の工事費負担金
ｂ 電源線工事のうち他の優先系統連系希望者と共用する設備に係る工事費負担金
ｃ その他供給設備工事のうち他の優先系統連系希望者と共用する設備に係る工事費負担金
ｄ 入札対象工事及びその他供給設備工事のうち他の優先系統連系希望者と共用する設備の当該優先系統連系希望者に係る工事費の一般負担分

９．プロセス完了・公表及び諸契約締結

41(1)プロセス完了・結果公表
ｏすべての優先系統連系希望者との間で工事費負担金補償契約を締結した場合、電源接続案件募集プロセスは成立し、同プロセスを完了します。
ｏ電源接続案件募集プロセスの完了後、同プロセスの結果について公表します。

(2)諸契約締結
ｏ優先系統連系希望者は、原則として、電源接続案件募集プロセスの結果の公表日から１０営業
日以内に、九州電力に契約申込みを行ってください。
ｏ契約申込後、九州電力との間で、工事費負担金契約及びその他の必要となる契約を締結していただきます。

42

９．プロセス完了・公表及び諸契約締結
工事費負担金契約における入札対象工事の工事費負担金の補正について

ｏ工事費負担金契約の締結時において、優先系統連系希望者の入札負担金及び一般負担額の合計が入札対象工事の工事費総額を超過又は不足する場合には、超過額又は不足額を優先系統連
系希望者の最大受電電力で按分した金額について、入札対象工事の工事費負担金を補正します。
〔減額補正のイメージ〕【入札後】【工事費負担金契約時（補正後）】:入 札 負 担 金 単 価

単価[万円/kW]

超過額：44億円
補正額：1.8万円/kW:特 定 負 担

単価[万円/kW]

44億円/24万kW≒1.8万円/kＷ

5.0

増強規模
（募集容量）
３２万kW

5.0

工事費総額
（入札対象工事費）
３６億円
3.5

3.5

増強規模
（募集容量）

5.0

▼

▼

3.5

3.5
3.0

3.0

3.0

3.5

3.2

3.0

1.5

1.5

3.0

3.0

工事費総額
（入札対象工事費）
３６億円
3.0

1.7

1.7

一

一

一

1.2

1.2

1.2

般

般

般

負

負

負

一

一

一

担

担

担

般

般

般

太

地

風

水

太

太

一

一

一

一

一

一

般

般

般

般

般

般

負

負

負

負

負

負

担

担

担

担

担

担

太

地

風

水

太

太

陽

熱

力

力

陽

陽

陽

熱

力

力

陽

陽

光

Ｂ

Ｃ

Ｄ

光

光

光

Ｂ

Ｃ

Ｄ

光

光

E

F

Ａ

E

F

Ａ

容量
[万kW]

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

位

位

位

位

位

位

位

位

位

位

位

位

優先系統連系希望者の容量 24万kW

優先系統連系希望者の容量 24万kW

容量
[万kW]

大分県西大分エリア個別説明

大分県西大分エリア個別説明

43

44

１０．入札対象工事の概要と成立条件などについて
ｏ工事概要図【現 状】
220kV

西大分変電所
西大分変電所
220/66kV 変圧器
増強工事

66kV

西大分エリア（募集対象エリア）においては、これまで多くの事業者が電源の連系を希望した結果、同エリアは連系
容量の上限に到達

篠原発電所

大南
変電所

王子
変電所

田の湯変電所

別府
変電所

岡川変電所

【対策工事の考え方】

沈堕発電所

連系を希望する事業者の系統連系に必要な系統増強を実施
し、連系容量の拡大を図る

大竜発電所
犬飼変電所 他

寿町変電所

石垣変電所

安心院変電所
柿原発電所

幸野発電所
軸丸発電所
三重変電所

湯布院変電所

竹田変電所他
滝上発電所【入札対象】
同エリア内の最上位設備となる西大分変電所の220/66kV変
圧器増強工事を入札対象とする

１０．入札対象工事の概要と成立条件などについて

45

ｏ募集対象エリア●

天草【大分県】別府市、宇佐市、由布市、大分市、豊後大野市、竹田市、臼杵市、速見郡日出町、
玖珠郡九重町【熊本県】阿蘇市、阿蘇郡産山村
詳細は、募集要領の「別紙２ 募集対象エリア」をご参照ください。募集要領の別紙２に記載
以外のエリアにおいても対象となる場合がありますので、詳細は九州電力にお問いあわせください。

１０．入札対象工事の概要と成立条件などについて

46（１）対象設備及び対策工事内容
西大分変電所

220 /66ｋＶ変圧器 増強工事（150MVA１台増設）（２）入札対象工事費
約２7．３億円（税抜）【参考】新費用負担ルールに基づく算定額
特定負担（発電設備設置者が負担する費用）：３．０億円（税抜）
一般負担（託送料金を通じて広く系統利用者が負担する費用）：約２４．３億円（税抜）（３）募集する容量
２５．７万ｋＷ（４）募集する電源
募集対象エリア内において、高圧又は特別高圧の送電系統に連系して電力を流入する
発電設備等
同一事業地における５０ｋＷ以上の設備を５０ｋＷ未満の設備に分割したＦＩＴ電源を含みます。

１０．入札対象工事の概要と成立条件などについて

47（５）工事完了予定時期

電源接続案件募集プロセス完了時から約４年（平成３３年７月目途）
入札対象工事の所要工期は約３年９か月を要すため、電源接続案件募集プロセスがスケジュールどおりに進む
とともに、同プロセス完了時から諸契約が速やかに完了してプロセス完了から３か月後に工事着手できた場合に上記の工事完了予定時期となります。
なお、実際の工事完了時期は、対策工事に伴う現地調査・作業停止調整等により、当初の予定から変動する可能性があります。

［留意事項］
・改正ＦＩＴ法に伴い、本プロセス成立後に系統接続する場合、契約締結から工事完了まで３年を超過する可能性があることから、事業用太陽光の場合、認定時の価格から調達価格が下落するか、調達期間を短縮する対象となります。
・このため、入札される場合には、上記の点も考慮のうえ、入札負担金単価をご検討ください。

（参考）事業用太陽光に関する運転開始期限について
ｏ設備認定日（認定の経過措置対象となる案件については、みなし認定移行日）から運転開始日までに３年を超過した場合、調達価格を認定時の価格から毎年一定割合（例：年５％）下落させる、又は調達期間を短縮させる方法について、国の調達価格等算定委員会の議論を踏まえて決定されます。

改正ＦＩＴ法関係の正確な内容は、資源エネルギー庁のHPをご確認ください。
経済産業省資源エネルギー庁HP「なっとく！再生可能エネルギー」
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/

１０．入札対象工事の概要と成立条件などについて

48

留意事項
ｏ発電設備等の連系等には入札対象工事以外の対策工事も必要となりますので、入札対象工事以外の対策工事の工事費負担金や工期等にご留意ください。
なお、入札対象工事実施後における募集対象エリアの送電系統の状況について、
次スライド（募集要領 別紙５）に示しますので、入札対象工事以外の対策工事の必要性を推察する資料として応募を検討する際にご活用ください。
ｏ応募状況や入札結果を踏まえて発電設備等の連系等に必要となる対策工事の工事費負担金概算や工期等は、接続検討及び再接続検討の回答においてお示しします。
ｏＦＩＴ電源のうち太陽光発電設備の場合、九州電力は太陽光発電に関する指定電気事業者となっておりますので、年間３６０時間を超えた無補償での出力制御に応じていただくことが連系にあたっての条件となりますのでご留意ください。
ｏ電源接続案件募集プロセスの応募者が募集要領に定める手続等に違反した場合、又は同プロセスの公平性もしくは透明性を阻害する行為等を行った場合は、原則として、当該応募者は同プロセスを辞退したものとして取り扱います。なお、辞退したものとして取り扱われる場合、当該応募者が行ったすべての行為（接続検討申込み、申込み済みの契約申込み及びＦＩＴ法に係る告示に規定する接続申込
み、応募、入札等）は無効となります。

49

１０．入札対象工事の概要と成立条件などについて
ｏ入札対象工事実施後における募集対象エリアの空容量マッピング［系統用変圧器、送電線］
安心院
66kV 篠原安心院線
空容量 44MW

66kV 別府石垣線
空容量 180MW

66kV 西大分別府線
空容量 343MW

石垣

66kV 滝上湯布院線
空容量 19MW

湯布院

留意事項
66kV 荘園分岐線
空容量 85MW

66kV 西大分田の湯線
空容量 52MW
66kV 王子寿町線
空容量 208MW

別府
荘園
田の湯

66kV 西大分王子線

66kV 幸野湯布院線
空容量 8MW

寿町 空容量 184MW
大分

王子
66kV 幸野篠原線
空容量 19MW

篠原

上野
西大分

滝上

大竜

岡川

66kV
西大分岡川線［配電用変圧器］
空容量64MW

幸野

下川
野畑

柿原

大南

66kV 西大分篠原線
空容量 43MW

220kＶ
西大分変電所
主変空容量
257MW

66kV 大分西大分線
空容量 89MW

66kV
大南分岐線
空容量75MW犬飼

66kV 西大分沈堕線
空容量 87MW
66kV 竹田支線
空容量 71MW

竹田

66kV 軸丸竹田線
空容量 111MW

宮砥

沈堕

竹田
軸丸

それぞれの設備および上位系統の空容量以上の発電設備を連系するためには、系統増強が必要となります。なお、系統増強が必要となった場
合、募集対象設備の費用負担以外に、増強費用を負担いただくこととなります。

三重66kV 犬飼分岐線
空容量 149MW

66kV 沈堕三重線
66kV 沈堕軸丸線
空容量 120MW
空容量 89MW

発変電所名

空容量

発変電所名

空容量

岡川変電所

１９ＭＷ

篠原発電所

９ＭＷ

沈堕発電所

０ＭＷ

柿原発電所

３ＭＷ

軸丸発電所

１ＭＷ

幸野発電所

３ＭＷ

竹田変電所

０ＭＷ

湯布院変電所

１９ＭＷ

三重変電所

３ＭＷ

王子変電所

１４ＭＷ

荘園変電所

２７ＭＷ

寿町変電所

２８ＭＷ

別府変電所

９ＭＷ

大南変電所

１３ＭＷ

石垣変電所

２８ＭＷ

犬飼変電所

７ＭＷ

田の湯変電所

１４ＭＷ

50

１０．入札対象工事の概要と成立条件などについて〔入札対象工事以外に想定される高額・長期の増強工事（66kV以上）〕
№

設備名

①

西大分篠原線(別ルート新設)②

現状の空容量

幸野篠原線

工事費

工期

４３ＭＷ

送電線新設
工事前：
－
工事後：Ｔ２４０×２［２０８ＭＷ］

１４億円

５年

１９ＭＷ

鉄塔建替
工事前：Ａ２４０×２［１３２ＭＷ］
工事後：Ｔ４１０×２［２９４ＭＷ］
電線張替
工事前：Ａ２４０×２［１３２ＭＷ］
工事後：Ｔ２４０×２［２０８ＭＷ］

２３億円

８年

電線張替
工事前：Ａ２４０×２［１３２ＭＷ］
工事後：Ｔ２４０×２［２０８ＭＷ］
鉄塔建替
工事前：Ａ１００×２［ ７８ＭＷ］
工事後：Ｔ１６０×２［１５８ＭＷ］

１７億円

６年

６６ｋＶ変電所新設
工事前：－
工事後：６６／６ｋＶ

１０億円

４年
３か月

③

幸野湯布院線

８ＭＷ

④

塚原変電所
（仮称）

―

対策工事内容２０ＭＶＡ×１

注）募集前の状況から想定されるものであり、応募状況によっては上記以外の工事が発生する場合があります。
［参考］塚原変電所（仮称）新設エリア
市町村名

字・丁名

由布市

湯布院町川上、湯布院町塚原

宇佐市

安心院町萱籠別府市

天間注）募集前の状況から想定されるものであり、応募状況によっては上記以外の工事が発生する場合があります。

１０．入札対象工事の概要と成立条件などについて

51(１)西大分エリアの入札
ｏ最低入札負担金単価は、原則として、入札対象工事の工事費総額（以下「入札対象工事費」といいます。）を応募容量※１で割った単価※２を基準に設定し、接続検討の回答時に通知します。
ｏ参考値として、入札対象工事を募集容量で割った単価は、１．１万円/kW（税抜）となります。
※１

応募容量が募集容量を上回る場合は、原則として、入札対象工事費を募集容量で割った単価とします。

※２

入札対象工事が新費用負担ルールにおいて一般負担がある場合で、入札者が新費用負担ルール適用者であるときは、当該入札者の入札額に一般負担が加算されますので、入札対象工事費を応募容量で割った単価よりも低い最低入札負担金単価となります。

(２)西大分エリアの入札の成立条件
ｏ入札の成立条件は以下を満たす場合
（

①＋②

）≧

③

①：優先系統連系希望者の「入札負担金単価（税抜）×最大受電電力」の合計②：優先系統連系希望者のうち新費用負担ルール適用者の「当該系統連系希望者の一般負担単価※３×最大受電電力」の合計③：入札対象工事費（税抜）※３ 当該系統連系希望者の一般負担単価＝入札対象工事費のうち新費用負担ルールにおける一般負担額 ／ 優先系統連系希望者の最大受電電力の合計
ただし、当該系統連系希望者の電源種別の一般負担の上限額を超える場合は、一般負担の上限額。

52

１０．入札対象工事の概要と成立条件などについて〔西大分エリアの入札成否のイメージ〕
成立ケース

単価
［万円/KW］

不成立ケース：入札負担金単価：入札負担金単価：一般負担単価（1.01）：一般負担単価（2.03）

入札額
＋
一般負担額

必要工事費
27.3億円

単価［万円/KW］

成立

2.43

増強規模
25.7万kW▼

1.41
1.31 1.30

1.21

1.20

1.16

1.16

1.5

0.5

A
地
熱
新

B
太
陽
光
新

優先系統連系希望者の容量

F
太
陽
光
新

G
水
力

H
風
力

新

新

24万kW

1.3

増強規模
25.7万kW
▼

1.01

0.5

E
太
陽
光
旧

1.8
1.65

1.0

D
太
陽
光
新

2.0

2.0

1.0

C
太
陽
光
旧

不成立

22.9億円

29.3億円

1.5

必要工事費
27.3億円

入札額
＋
一般負担額

容量
［万KW］

A
地
熱

H
風
力

新

新

B
太
陽
光
新

F
太
陽
光
新

優先系統連系希望者の容量

C
太
陽
光
旧
１２万kW

ｏ成立条件を満たさない場合、原則として、その時点で電源接続案件募集プロ
セスは不成立となります。

容量
［万KW］

大分県日田エリア個別説明

大分県日田エリア個別説明

53

54

１１．入札対象工事の概要と成立条件などについて
ｏ工事概要図熊本変電所 220kV

【現 状】
柳又発電所

日田変電所 220kV
日田変電所
220/66kV 変圧器
増強工事

松原発電所

八丁原発電所

日田エリア（募集対象エリア）においては、これまで多くの事業者が電源の連系を希望した結果、同エリア
は連系容量の上限に到達

夜明発電所
三芳発電所

玉川変電所

城町変電所

女子畑発電所

溝部変電所
下筌発電所

【入札対象】
玖珠発電所

杖立発電所
野上発電所

町田第一発電所

連系を希望する事業者の系
統連系に必要な系統増強を実施し、連系容量の拡大を
図る

湯山発電所

小国発電所

町田第二発電所【対策工事の考え方】

森変電所

右田発電所 他

大岳発電所

滝上発電所

同エリア内の最上位設備となる日田変電所の220/66kV
変圧器増強工事を入札対象とする

１１．入札対象工事の概要と成立条件などについて

55

ｏ募集対象エリア●

天草【大分県】中津市、日田市、玖珠郡玖珠町、玖珠郡九重町、由布市【福岡県】朝倉市、うきは市、朝倉郡東峰村【熊本県】阿蘇市、阿蘇郡小国町、阿蘇郡南小国町
詳細は、募集要領の「別紙２ 募集対象エリア」をご参照ください。募集要領の別紙２に記載
以外のエリアにおいても対象となる場合がありますので、詳細は九州電力にお問いあわせください。

１１．入札対象工事の概要と成立条件などについて

56（１）対象設備及び対策工事内容
日田変電所

220 /66ｋＶ変圧器 増強工事（150MVA１台増設）（２）入札対象工事費
約１３．６億円（税抜）【参考】新費用負担ルールに基づく算定額
特定負担（発電設備設置者が負担する費用）：０億円（税抜）
一般負担（託送料金を通じて広く系統利用者が負担する費用）：約１３．６億円（税抜）（３）募集する容量
１３．１万ｋＷ（４）募集する電源
募集対象エリア内において、高圧又は特別高圧の送電系統に連系して電力を流入する
発電設備等
同一事業地における５０ｋＷ以上の設備を５０ｋＷ未満の設備に分割したＦＩＴ電源を含みます。

１１．入札対象工事の概要と成立条件などについて

57（５）工事完了予定時期

電源接続案件募集プロセス完了時から約３年１か月（平成３２年８月目途）
入札対象工事の所要工期は約２年１０か月を要すため、電源接続案件募集プロセスがスケジュールどおりに進むとともに、同プロセス完了時から諸契約が速やかに完了してプロセス完了から３か月後に工事着手できた場
合に上記の工事完了予定時期となります。
なお、実際の工事完了時期は、対策工事に伴う現地調査・作業停止調整等により、当初の予定から変動する可能性があります。

［留意事項］
・改正ＦＩＴ法に伴い、本プロセス成立後に系統接続する場合、契約締結から工事完了まで３年を超過する可能性があることから、事業用太陽光の場合、認定時の価格から調達価格が下落するか、調達期間を短縮する対象となる可能性があります。
・このため、入札される場合には、上記の点も考慮のうえ、入札負担金単価をご検討ください。

（参考）事業用太陽光に関する運転開始期限について
ｏ設備認定日（認定の経過措置対象となる案件については、みなし認定移行日）から運転開始日までに３年を超過した場合、調達価格を認定時の価格から毎年一定割合（例：年５％）下落させる、又は調達期間を短縮させる方法について、国の調達価格等算定委員会の議論を踏まえて決定されます。

改正ＦＩＴ法関係の正確な内容は、資源エネルギー庁のHPをご確認ください。
経済産業省資源エネルギー庁HP「なっとく！再生可能エネルギー」
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/

１１．入札対象工事の概要と成立条件などについて

58

留意事項
ｏ発電設備等の連系等には入札対象工事以外の対策工事も必要となりますので、入札対象工事以外の対策工事の工事費負担金や工期等にご留意ください。
なお、入札対象工事実施後における募集対象エリアの送電系統の状況について、次スライド（募集要領 別紙５）に示しますので、入札対象工事以外の対策工事の必要性を推察する資料として応募を検討する際にご活用ください。
ｏ応募状況や入札結果を踏まえて発電設備等の連系等に必要となる対策工事の工事費負担金概算や工期等は、接続検討及び再接続検討の回答においてお示しします。
ｏＦＩＴ電源のうち太陽光発電設備の場合、九州電力は太陽光発電に関する指定電気事業者となっておりますので、年間３６０時間を超えた無補償での出力制御に応じていただくことが連系にあたっての条件となりますのでご留意ください。

ｏ電源接続案件募集プロセスの応募者が募集要領に定める手続等に違反した場合、又は同プロセスの公平性もしくは透明性を阻害する行為等を行った場合は、原則として、当該応募者は同プロセスを辞退したものとして取り扱います。なお、辞退したものとして取り扱われる場合、当該応募者が行ったすべての行為（接続検討申込
み、申込み済みの契約申込み及びＦＩＴ法に係る告示に規定する接続申込み、応募、入札等）は無効となります。

59

１１．入札対象工事の概要と成立条件などについて
ｏ入札対象工事実施後における募集対象エリアの空容量マッピング［系統用変圧器、送電線］
66kV 日田城町線
空容量 294MW

留意事項

66kV 日田城町線
空容量 208MW

溝部

66kV 溝部線
空容量 21MW
66kV 野上女子畑線
空容量 53MW

66kV 女子畑城町線
空容量 294MW

110kV 柳又線
空容量 21MW

夜明

66kV 野上女子畑線
空容量 8MW

66kV 三芳線
空容量 17MW
柳又

66kV 日田夜明線
空容量 48MW

玉川

66kV 野上女子 畑
線

城町

石井

日田

66kV 日田女子畑線
空容量 66MW

湯山

66kV 野上女子畑線
空容量 6MW滝上
野上

66kV 町田第二野上線
空容量 24MW

66kV 女子畑小国線
空容量 8MW

66kV 町田第二野上線
空容量 5MW

町田第二

松原

下筌

町田第一
大岳

杖立

11kV 杖立線
空容量 1MW

八丁原
小国

220kV 熊本日田線
空き容量 131MW［配電用変圧器］

玖珠右田

110kV 松原日田線
空容量 127MW

熊本

森

女子畑

三芳

日田変電所
220kV 空容量 131MW

66kV 野上女子畑線
空容量 20MW

110kV 八丁原松原線
空容量 2MW

66kV 大岳支線
空容量 3MW

それぞれの設備および上位系統の空容量以上の発電設備を連系するためには、系統増強が必要となります。なお、系統増強が必要となった場合、募集対象設
備の費用負担以外に、増強費用を負担いただくこととなります。
発変電所名

空容量

松原発電所

２ＭＷ

女子畑発電所

５ＭＷ

玉川変電所

１３ＭＷ

城町変電所

１９ＭＷ

夜明発電所

８ＭＷ

三芳発電所

５ＭＷ

下筌発電所

９ＭＷ

小国発電所

３ＭＷ

杖立発電所

５ＭＷ

溝部変電所

５ＭＷ

湯山発電所

３ＭＷ

森変電所

８ＭＷ

野上変電所

０ＭＷ

大岳発電所

３ＭＷ

60

１１．入札対象工事の概要と成立条件などについて〔入札対象工事以外に想定される高額・長期の増強工事（66kV以上）〕№

設備名

現状の空容量①

熊本日田線※１

１３１ＭＷ②

新大岳支線※２

―

③

大岳発電所

３ＭＷ※３

④

女子畑小国線

８ＭＷ

⑤

杖立線

１ＭＷ

⑥

女子畑発電所―

対策工事内容鉄塔建替
工事前：Ａ４１０×２［６１２ＭＷ］
工事後：Ｔ４１０×２［９７６ＭＷ］
送電線新設（１１０ｋＶ）
工事前： －
工事後：Ａ１６０×１［ ８５ＭＷ］
電線張替（八丁原松原線）
工事前：Ａ３３０×１［１３２ＭＷ］
工事後：Ｔ２４０×１［１７３ＭＷ］
変圧器昇圧
工事前： ６６／６ｋＶ
６ＭＶＡ×１６６／６ｋＶ １０ＭＶＡ×１
工事後：１１０／６ｋＶ １０ＭＶＡ×２
鉄塔建替
工事前： Ｈ５５×２［ ６４ＭＷ］
工事後：Ｔ１６０×２［１５８ＭＷ］
鉄塔建替
工事前： Ｈ５５×１［ ５ＭＷ］
工事後：Ｔ１６０×１［１３ＭＷ］
ＳＶＣ設置※４
工事前： －
工事後：５．８ＭＶＡ×１

工事費

工期

289億円

11年

17億円

5年
6か月

9億円

3年

18億円

5年
6か月

3億円

5年
6か月

7億円

3年

※１ 応募容量が募集容量を超過する場合、220kV熊本日田線の対策が必要となります。
※２ 対策工事として、大岳発電所を66kV大岳支線から110kV八丁原松原線に接続する110kV新大岳支線の新設を想定しております。
※３ 対策工事として、大岳発電所を66kV大岳支線から110kV八丁原松原線に切替える工事を想定しており、同対策により110kV八丁原松原線及び110kV松原日田線の潮流が変わりますので、空容量の範囲内であれば費用負担なしで連系可能となる訳ではありません。
※４ 電圧変動対策は、本来、系統連系希望者にて実施いただくものですが、系統連系希望者による対策のみでは、電圧変動幅が基準値を超過する場合があることから、この対策として、送電系統側へのSVC設置工事を想定しております。なお、発電設備等が連系する容量により対策規模が変動することから、応募結果をもとに詳細検討のうえ、接続検討回答において、入札対象工事以外の供給設備工事の費用としてお知らせします。
注）募集前の状況から想定されるものであり、応募状況によっては上記以外の工事が発生する場合があります。

１１．入札対象工事の概要と成立条件などについて

61(１)日田エリアの入札

ｏ最低入札負担金単価は、原則として、入札対象工事の工事費総額（以下「入札対象工事費」といいます。）を応募容量※１で割った単価※２を基準に設定し、接続検討の回答時に通知します。
ｏ参考値として、入札対象工事を募集容量で割った単価は、１．０万円/kW（税抜）となります。
※１

応募容量が募集容量を上回る場合は、原則として、入札対象工事費を募集容量で割った単価とします。

※２

入札対象工事が新費用負担ルールにおいて一般負担がある場合で、入札者が新費用負担ルール適用者であるときは、当該入札者の入札額に一般負担が加算されますので、入札対象工事費を募集容量で割った単価よりも低い最低入札負担金単価となります。

(２)日田エリアの入札の成立条件
ｏ入札の成立条件は以下を満たす場合
（

①＋②

）≧

③

①：優先系統連系希望者の「入札負担金単価（税抜）×最大受電電力」の合計②：優先系統連系希望者のうち新費用負担ルール適用者の「当該系統連系希望者の一般負担単価※３×最大受電電力」の合計③：入札対象工事費（税抜）※３ 当該系統連系希望者の一般負担単価＝入札対象工事費のうち新費用負担ルールにおける一般負担額 ／ 優先系統連系希望者の最大受電電力の合計
ただし、当該系統連系希望者の電源種別の一般負担の上限額を超える場合は、一般負担の上限額。

62

１１．入札対象工事の概要と成立条件などについて〔日田エリアの入札成否のイメージ〕
成立ケース

不成立ケース：入札負担金単価：入札負担金単価：一般負担単価（1.09）：一般負担単価（1.94）

入札額
＋
一般負担額

必要工事費
13.6億円

単価［万円/KW］

成立

単価［万円/KW］

2.34

必要工事費
13.6億円
1.94

2.0

増強規模
13.1万kW
▼

1.39
1.5

1.29
1.1
1.09

1.1
1.0

1.0

1.0

0.5

0.5

A
地
熱
新

B
太
陽
光
新

C
太
陽
光
新

増強規模
13.1万kW▼

1.8
1.5

1.19 1.19

D
太
陽
光
新

E F G
水 太 風
力 陽 力
光
新 新 新

優先系統連系希望者の容量不成立

12.9億円

15.8億円
1.49

入札額
＋
一般負担額

H
太
陽
光
旧

12.5万kW

容量
［万KW］

1.0

A
地
熱
新

G B
風 太
力 陽
光
新 新

F
太
陽
光
旧

H
太
陽
光
旧

優先系統連系希望者の容量

容量
［万KW］

７万kW

ｏ成立条件を満たさない場合、原則として、その時点で電源接続案件募集プロ
セスは不成立となります。

大分県速見エリア個別説明

大分県速見エリア個別説明

63

64

１２．入札対象工事の概要と成立条件などについて
ｏ工事概要図【現 状】
速見エリア（募集対象エリア）においては、これまで多くの事業者が電源の連系を希望した結果、同エリア
は連系容量の上限に到達

速見変電所
220kV
速見変電所
220/66kV 変圧器 増強工事
66kV

【対策工事の考え方】
連系を希望する事業者の系
統連系に必要な系統増強を実施し、連系容量の拡大を
図る
日出変電所

杵築変電所
野原変電所

【先行事業者の対策工事】

別府変電所

安岐変電所

募集プロセスに先行して、契約申込を行った事業者の負担で速見変電所
220/66kV変圧器の増強工事を実施【入札対象】
鶴川変電所

先行事業者の負担で実施する対策工事の空容量を利用した入札を実施

１２．入札対象工事の概要と成立条件などについて

65

ｏ募集対象エリア●

天草【大分県】豊後高田市、杵築市、国東市、速見郡日出町、別府市、宇佐市
詳細は、募集要領の「別紙２ 募集対象エリア」をご参照ください。募集要領の別紙２に記載
以外のエリアにおいても対象となる場合がありますので、詳細は九州電力にお問いあわせください。

１２．入札対象工事の概要と成立条件などについて

66（１）対象設備及び対策工事内容
速見変電所

220 /66ｋＶ変圧器 増強工事（250MVA１台増設）

上記対策工事は、電源接続案件募集プロセスの開始に先行して当該対策工事を含む契約申込みを行った系統連系希望者（以下「先行事業者」といいます。）の負担により実施することを前提としています。
このため、当該対策工事費について先行事業者と共同負担することとなります。
（２）入札対象工事費
約９．８億円（税抜）
工事費総額 約１４．７億円（税抜）を、先行事業者の最大受電電力の合計と電源接続案件募集プロセスにおける募集容量で按分した額【参考】新費用負担ルールに基づく算定額
特定負担（発電設備設置者が負担する費用）：約０億円（税抜）
一般負担（託送料金を通じて広く系統利用者が負担する費用）：約９．８億円（税抜）（３）募集する容量
１４．８万ｋＷ対策工事後の連系可能容量 約２２．３万ｋＷから先行事業者の最大受電電力の合計
約７．５万ｋＷを控除した容量（４）募集する電源
募集対象エリア内において、高圧又は特別高圧の送電系統に連系して電力を流入する発電設備等
同一事業地における５０ｋＷ以上の設備を５０ｋＷ未満の設備に分割したＦＩＴ電源を含みます。

１２．入札対象工事の概要と成立条件などについて

67（５）工事完了予定時期

電源接続案件募集プロセス完了時から約２年１１か月後（平成３２年６月目途）
当該系統には入札対象工事を共同負担する先行事業者がおりますので、先行事業者の系統接続に向け、平成
２８年１０月に工事着手し、入札対象工事の所要工期である約３年８か月後に工事が完了した場合は、上記工期となります。
なお、実際の工事完了時期は、対策工事に伴う現地調査・作業停止調整等により、当初の予定から変動する可能性があります。

［留意事項］
・改正ＦＩＴ法に伴い、本プロセス成立後に系統接続する場合、契約締結から工事完了まで３年を超過する可能性があることから、事業用太陽光の場合、認定時の価格から調達価格が下落するか、調達期間を短縮する対象となる可能性があります。
・このため、入札される場合には、上記の点も考慮のうえ、入札負担金単価をご検討ください。

（参考）事業用太陽光に関する運転開始期限について
ｏ設備認定日（認定の経過措置対象となる案件については、みなし認定移行日）から運転開始日までに３年を超過した場合、調達価格を認定時の価格から毎年一定割合（例：年５％）下落させる、又は調達期間を短縮させる方法について、国の調達価格等算定委員会の議論を踏まえて決定されます。

改正ＦＩＴ法関係の正確な内容は、資源エネルギー庁のHPをご確認ください。
経済産業省資源エネルギー庁HP「なっとく！再生可能エネルギー」
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/

１２．入札対象工事の概要と成立条件などについて

68

留意事項
ｏ先行事業者が契約申込みを取り下げた場合、原則として、電源接続案件募集プロ
セスとして連系可能となる容量が増加するとともに、入札対象工事費も増加することになります。なお、このような状況変化が生じた場合は、接続検討回答や再接続検討回答などで状況変化についてお知らせします。
ｏ発電設備等の連系等には入札対象工事以外の対策工事も必要となりますので、入札対象工事以外の対策工事の工事費負担金や工期等にご留意ください。
なお、入札対象工事実施後における募集対象エリアの送電系統の状況について、
次スライド以降（募集要領 別紙５）に示しますので、入札対象工事以外の対策工事の必要性を推察する資料として応募を検討する際にご活用ください。
ｏ応募状況や入札結果を踏まえて発電設備等の連系等に必要となる対策工事の工事費負担金概算や工期等は、接続検討及び再接続検討の回答においてお示しします。
ｏＦＩＴ電源のうち太陽光発電設備の場合、九州電力は太陽光発電に関する指定電気事業者となっており、年間３６０時間を超えた無補償での出力制御に応じていただくことが連系にあたっての条件となりますのでご留意ください。
ｏ電源接続案件募集プロセスの応募者が募集要領に定める手続等に違反した場合、又は同プロセスの公平性もしくは透明性を阻害する行為等を行った場合は、原則として、当該応募者は同プロセスを辞退したものとして取り扱います。なお、辞退したものとして取り扱われる場合、当該応募者が行ったすべての行為（接続検討申込み、申込み済みの契約申込み及びＦＩＴ法に係る告示に規定する接続申込み、応募、入札等）は無効となります。

69

１２．入札対象工事の概要と成立条件などについて
ｏ入札対象工事実施後における募集対象エリアの空容量マッピング（速見エリア）［系統用変圧器、送電線］

鶴川

それぞれの設備および上位系
統の空容量以上の発電設備を連系するためには、系統増強が必要となります。なお、系
統増強が必要となった場合、入札対象設備の費用負担以外に、増強費用を負担いただくこととなります。

66kV 安岐鶴川線
空容量 36MW

66kV 速見野原線
空容量 53MW

野原

速見杵築線
空容量 161MW

留意事項

安岐
66kV 杵築安岐線
空容量 41MW

220kV 速見変電所主変
空容量 148MW［配電用変圧器］

速見
杵築
66kV 速見日出線
空容量 148MW日出
66kV 別府分岐線
空容量 212MW

別府

発変電所名

空容量

野原変電所

2MW

鶴川変電所

0MW

安岐変電所

3MW

杵築変電所

0MW

日出変電所

0MW

70

１２．入札対象工事の概要と成立条件などについて〔入札対象工事以外に想定される高額・長期の増強工事（66kV以上）〕№

設備名

現状の空容量① 杵築安岐線

41MW※1② 溝井変電所（仮称）―③ 大神変電所（仮称）―④ 新野原変電所（仮称）―

現状の空容量
鉄塔建替
工事前：A160×2[102MW]
工事後：T240×2[208MW]
66kV変電所新設
工事前：―
工事後：66/22/6kV 20/10/10MVA×2
66/22kV 20MVA×1
66kV変電所新設
工事前：―
工事後：66/22/6kV 20/10/10MVA×2
66kV変電所新設
工事前：―
工事後：66/22kV 20MVA×1、66/ 6kV 20MVA×1

工事費

工期

18億円

5年
1か月

12億円

４年
1か月

11億円

４年
1か月

18億円

6年

※１ 現状系統での空容量を記載しております。対策工事として、杵築安岐線に接続する溝井変電所（仮称）の新設を想定しており、同対策により杵築安岐線の潮流が変わりますので、空容量の範囲内であれば費用負担なしで連系可能となる訳ではありません。
注）募集前の状況から想定されるものであり、応募状況によっては上記以外の工事が発生する場合があります。

［参考］溝井変電所（仮称）新設エリア
市町村名
杵築市

字・丁名
狩宿、奈多、横城、守江、相原、鴨川、大内、岩谷、大田俣水、溝井、船部、大田白木原、八坂、本庄、馬場井、相原、日野

国東市
安岐町大添
速見郡日出町 真那井、大神［参考］大神変電所（仮称）新設エリア
市町村名
字・丁名
杵築市
熊野
速見郡日出町 真那井、大神［参考］新野原変電所（仮称）新設エリア
市町村名
速見郡日出町 南畑

字・丁名

杵築市

山香町久木野尾、山香町山浦、山香町日指、山香町野原、山香町南畑、相原

宇佐市

安心院町大見尾注）募集前の状況から想定されるものであり、応募状況によっては上記以外の工事が発生する場合があります。

１２．入札対象工事の概要と成立条件などについて

71(１) 速見エリアの入札
ｏ最低入札負担金単価は、原則として、入札対象工事の工事費総額を応募容量※1と先行事業者の最大受電電力の合計で割った単価※2を基準に設定し、接続検討の回答時に通知します。
ｏ参考値として、入札対象工事の工事費総額を募集容量と先行事業者の最大受電電力の合計で割った単価は、０．７万円/kW（税抜）となります。
※１応募容量が募集容量を上回る場合は、原則として、入札対象工事の工事費総額を募集容量と先行事業者の最大受電電力の合計で割った単価とします。
※２入札対象工事が新費用負担ルールにおいて一般負担がある場合で、入札者が新費用負担ルール適用者であるときは、当該入札者の入札額に一般負担が加算されますので、入札対象工事の工事費総額を応募
容量と先行事業者の最大受電電力で割った単価よりも低い最低入札負担金単価となります。

１２．入札対象工事の概要と成立条件などについて

72(２)速見エリアの入札の成立条件
ｏ先行事業者がいる場合、電源接続案件募集プロセスにおける募集容量は、対策工事後の連系
可能容量から先行事業者の最大受電電力を控除した容量となります。
〔先行事業者がいる場合の募集イメージ〕
増強後設備（＋約22.3万kW、約14.7億円）
既設設備

先行事業者 約7.5万kW（契約申込み済み）

募集プロセス 約14.8万kW、約9.8億円（先行事業者が約4.9億円負担する前提）

ｏ対策工事の費用については、先行事業者と電源接続案件募集プロセスで按分負担することになりますので、電源接続案件募集プロセスの入札の成立条件は次のとおりとなります。
（

①＋②

）≧

③×④／（

④＋⑤

）

①：優先系統連系希望者の「入札負担金単価（税抜）×最大受電電力」の合計②：優先系統連系希望者のうち新費用負担ルール適用者の「当該系統連系希望者の一般負担単価※×最大受電電力」の合計③ ：入札対象工事の工事費総額（税抜）④ ：優先系統連系希望者の最大受電電力の合計⑤ ：先行事業者の最大受電電力の合計※

当該系統連系希望者の一般負担単価＝入札対象工事費のうち新費用負担ルールにおける一般負担額 ／ 優先系統連系希望者の最大受電電力の合計
ただし、当該系統連系希望者の電源種別の一般負担の上限額を超える場合は、一般負担の上限額。

73

１２．入札対象工事の概要と成立条件などについて〔速見エリアの入札成否のイメージ〕
成立ケース

不成立ケース：入札負担金単価：入札負担金単価：一般負担単価（0.67）：一般負担単価（1.13）

入札額
＋
一般負担額

必要工事費
9.7億円
単価
［万円/KW］

成立
単価［万円/KW］

12.3億円

1.5

1.0
0.65
0.5

0.87
0.8
0.77

増強規模
22.3万kW▼

先行事業者の
按分負担
5億円
先行事業者
7.5万kW

新

B
太
陽
光
新

C
太
陽
光
新

D E
太太
陽陽
光光
旧新

F
太
陽
光
新

G H I
水 太 風
力 陽 力
光
新 旧 新

優先系統連系希望者の容量

14.5万kW

増強規模
22.3万kW
▼

1.0
0.8
0.5

A
地
熱

6.1億円

1.23

0.75 0.74 0.70.67

容量
［万KW］

不成立

1.53

1.5
1.07 0.97

入札額
＋
一般負担額

必要工事費
6.2億円

先行事業者の
按分負担
8.5億円

先行事業者
7.5万kW

0.7

A E D H地 太太 太熱 陽陽 陽光光 光
新 新旧 旧優先系統連系希望者の容量

5.5万kWｏ成立条件を満たさない場合、原則として、その時点で電源接続案件募集プロ
セスは不成立となります。

容量
［万KW］

74

１２．入札対象工事の概要と成立条件などについて(３)速見エリアの入札の成立条件を満たさない場合の対応について
ｏ先行事業者と電源接続案件募集プロセスで対策工事費を按分負担する場合では、募集容量の範囲内の系統連系順位の入札者をすべて優先系統連系希望者とすると入札の成立条件を満たさない〔下図ケース①〕ものの、系統連系順位が上位の入札者に限って優先系統連系希望者とすると入札の成立条件を満たす場合があります〔下図ケース②〕
ｏその場合は、原則として、入札の成立条件を満たす範囲の系統連系順位の入札者を優先系統
連系希望者とし、入札の成立を図ります。（ケース②の場合、系統連系希望者Hは、非優先系
統連系希望者となります）〔入札の成立条件を満たさない場合の対応のイメージ〕
ケース①

ケース②

：入札負担金単価：入札負担金単価：一般負担単価（1.28）：一般負担単価（1.13）
単価［万円/KW］

入札額
＋
一般負担額

必要工事費
6.2億円
1.53

0.5

0.8

先行事業者の
按分負担
8.5億円

先行事業者
7.5万kW

0.5

容量
［万KW］

優先系統連系希望者の容量

5.5万kW

成立

5.5億円
1.38

1.0

0.7

A E D H地 太太 太熱 陽陽 陽光光 光
新 新旧 旧

入札額
＋
一般負担額

必要工事費
5.1億円

1.5

増強規模
22.3万kW▼

1.23

単価［万円/KW］

1.68

6.1億円

1.5

1.0

不成立

増強規模
22.3万kW▼0.8

先行事業者の
按分負担
9.6億円

先行事業者
7.5万kW

容量［万KW］

A E D H地 太太 太熱 陽陽 陽光光 光
新 新旧 旧優先系統連系希望者の容量

4万kW

その他

75

ｏその他参考となるHPについて紹介いたします。
〔広域機関HP〕
・電源接続案件募集プロセスについて
http://www.occto.or.jp/keito/akusesu/2015_access_dengensetsuzoku_process_r1.html

・広域機関主宰の電源接続案件募集プロセスについて
http://www.occto.or.jp/keito/akusesu/2016_0617_koikikikan_shusai.html

・広域機関ルール（業務規程・送配電等業務指針）
http://www.occto.or.jp/jigyosha/koikirules/2016_0331_teikan_kitei_shishin_HP.html

・一般送配電事業者の送配電系統利用に関するルール(約款・系統利用ルール)リンク集
https://www.occto.or.jp/keito/akusesu/haidoudenruru.html〔経済産業省資源エネルギー庁HP〕
・なっとく！再生可能エネルギー
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/

・発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針
http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/regulations/pdf/h27hiyoufutangl.pdf

・電気事業制度の関係法令・ガイドライン等
http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/regulations/

その他

76

ｏ問合せ先をご案内いたします。
【広域機関お問合せフォーム】
電源接続案件募集プロセス用お問い合わせhttps://www.occto.or.jp/contact/anken_boshu-form.html【九州電力お問合せ先】
・九州電力株式会社 配電本部
ネットワークサービスセンター 系統アクセスグループ
・電話(代表) ：092-761-3031 [営業時間 平日９時～17時]
・メールアドレス：Network_Sc_D@kyuden.co.jp※お電話がつながりにくくなることも想定されますので、お問合わせにつきましては、電子メールもご活用ください。
〔九州電力 募集プロセスのHP〕
電源接続案件募集プロセスの実施状況
http://www.kyuden.co.jp/wheeling_dbprocess.html