万博会場内（建物内）におけるメタンガスの検知状況

別添 １※1.5vol%(30%LEL)：直ちに、労働者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれがあるものの使用を停止し、かつ、通風、換気等を行う濃度（労働安全衛生規則より）

西トイレ棟 地下ピット全697回中14回検知（最大0.3vol%）屋内全516回中検知なし

夢洲3区※最大2回/日 15ﾋﾟｯﾄの作業日数分※最大2回/日 9測定箇所の作業日数分

東トイレ棟 地下ピット全１３５０回中619回検知（うち1.5vol%以上76回・最大5vol％超）
屋内全513回中3回検知（いずれも0.05vol%）
夢洲1区

西エントランスA 屋内全350回中1回検知（0.005vol％）西エントランス東 屋内全330回中1回検知（0.015vol％）西ゲート施設東棟２ 屋内全548回中1回検知（0.005vol％）※最大6回/日 15ﾋﾟｯﾄの作業日数分※最大2回/日 9測定箇所の作業日数分

夢洲4区

大催事場 地下ピット1回検知（0.1vol%）※最大2回/日 9測定箇所の作業日数分 ※最大2回/日 9測定箇所の作業日数分 ※最大2回/日 12測定箇所の作業日数分【その他】
8施設の地下ピットで1813回測定し検知なし

夢洲2区

21施設の屋内で7534回測定
し検知なし万博会場内における電気・通信設備の地下ピットでのメタンガス検知状況図 (～5.31)(No.1～No.4のみ ～6.21)※1.5vol%(30%LEL)：直ちに、労働者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれがあるものの使用を停止し、かつ、通風、換気等を行う濃度（労働安全衛生規則より）No.5 メタンガス 5vol%over R6.3.1 検知

No.5 全6回測定(R6.2.1～R6.4.1)
5vol%over2.55vol%
0.15vol%
0vol%

夢洲1区

夢洲3区

1回
1回
1回
3回

No.4 メタンガス 0.15vol% R6.3.11 検知

No.4 全27回測定(R5.10.10～R6.6.18)
0.15vol% 1回
0vol% 26回

No.6 メタンガス 5vol%over R6.5.30 検知

夢洲4区

No.6 全3回測定(R6.2.7～R6.5.30)
4.3vol%0.45vol%
5vol%over

別添 ２

No.3 メタンガス 0.15vol% R6.2.13検知

1回
1回
1回

No.3 全5回測定(R6.2.13～R6.6.21)

No.7～11 メタンガス 0.05～0.3vol% R6.2.2他 検知

0.15vol%
0vol%

1回
4回

No.7～11 全28回測定(R6.1.24～R6.4.2)

No.2 メタンガス 1.5vol% R6.5.29 検知

0.3vol% 1回
0.25vol% 1回
0.2vol% 2回
0.05vol% 2回
0vol% 22回

1.5vol% 1回
0.1vol% 1回
0vol% 12回

No.2 全14回測定(R6.2.13～R6.6.20)

No.1 メタンガス 0.35vol% R6.1.30検知
夢洲2区

GW工区全体 全109回測定(R6.1.24～R6.5.30)

PW工区全体 全1606回測定(R5.7.4～R6.5.31)

0vol%

0vol%

97回

1600回

No.1 全12回測定(R6.1.30～R6.6.12)
0.35vol% 1回
0.2vol% 1回
0vol% 10回

PW工区（建物内地下ピット）におけるメタンガスの計測場所〇工区統括施工者等が施工するPW工区内の建物（地下ピットのある建物のうち、計測可能なピットを原則１ヶ所選定）を対象として、2024年6月10日～14日のいずれか１日に、メタンガス濃度を計
測（計測対象：18施設・23箇所）〇大催事場（南東工区）において、0.1vol％のメタンガスを検知〇それ以外の１７施設については検知なし

別添 ３※1.5vol%(30%LEL)：直ちに、労働者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれがあるものの使用を停止し、かつ、通風、換気等を行う濃度（労働安全衛生規則より）

営業施設（PW西）

営業施設（PW東）

夢洲3区

夢洲1区

サービス施設（北東）C1＋C4パビリオン

大屋根リング（西工区）
大屋根リング（北東工区）

B1１～１３パビリオン

サービス施設（南東）B２＋B２７パビリオン

B28～３０パビリオン

管理本部（西棟）
管理本部（中央棟）

C２パビリオン
夢洲2区

夢洲4区

大催事場

C５～７パビリオン

C３パビリオン

大屋根リング（南東工区）

B16～２０パビリオン

B1＋B10パビリオン

営業施設（WW東）万博会場内（建物内）における一酸化炭素の検知状況

別添 ４※50ppm：労働者が1日8時間、週間40時間程度、肉体的に激しくない労働強度で有害物質に曝露される場合に、当該有害物質の平均曝露濃度がこの数値以下であれば、ほとんどすべての労働者に健康上の悪い影響が見られないと判断される濃度（「許容濃度等の勧告(2023年度)」(日本産業衛生学会)より）

営業施設FLP（ピット1回検知・20ppm）

夢洲3区

屋外イベント広場FOH棟（屋内3回検知、最大30ppm）
夢洲1区※最大2回/日 2ﾋﾟｯﾄの作業日数分※最大2回/日 3測定箇所の作業日数分

東トイレ棟 地下ピット全１３５８回中1037回検知（うち50ppm超976回・最大500ppm超）屋内全４８６回中106回検知（うち50ppm超3回）
夢洲2区

西トイレ棟 地下ピット全６９７回中127回検知（うち50ppm超82回・最大500ppm超）屋内全４８６回中22回（うち50ppm超検知なし、最大40ppm）※最大6回/日 15ﾋﾟｯﾄの作業日数分

夢洲4区※最大2回/日 15ﾋﾟｯﾄの作業日数分※最大2回/日 9測定箇所の作業日数分※最大2回/日 9測定箇所の作業日数分【その他】
7施設の地下ピットで1761回測定し検知なし
23施設の屋内で8398回測定
し検知なし万博会場内（建物内）における硫化水素の検知状況

別添 ５※1ppm：労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない濃度（作業環境評価基準より）

夢洲1区

夢洲3区

西トイレ棟 地下ピット全６９７回中6回検知（うち1ppm超4回、最大2.5ppm）
屋内全４８６回中検知なし※最大2回/日 15ﾋﾟｯﾄの作業日数分※最大2回/日 9測定箇所の作業日数分

東トイレ棟 地下ピット全１３６４回中365回検知（うち1ppm超221回、最大20.3ppm）
屋内全４８６回中検知なし

夢洲4区※最大6回/日 15ﾋﾟｯﾄの作業日数分

夢洲2区※最大2回/日 9測定箇所の作業日数分【その他】
8施設の地下ピットで1849回測定し検知なし

24施設の屋内で8589回測定
し検知なし万博会場内（建物内）における二酸化炭素の検知状況
西トイレ棟 地下ピット全６９７回中1回検知・0.7%
屋内全５１６回中23回検知（うち1.5%超検知なし・最大0.6%）

別添 ６※1.5vol%：関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止する濃度（労働安全衛生規則より）

夢洲1区

注） 「%」表記はすべて「vol%」夢洲3区※最大2回/日 15ﾋﾟｯﾄの作業日数分※最大2回/日 9測定箇所の作業日数分

西ゲート施設西棟１ （地下ピットのない施設）
屋内全４２６回中15回検知（うち1.5%超2回・最大1.9%）

西ゲート施設西棟３ 地下ピット全１３８回中1回検知・0.3%
屋内全４５３回中６６回検知（うち1.5%超18回・最大1.8%）

夢洲4区※最大2回/日 9測定箇所の作業日数分

夢洲2区

東トイレ棟 地下ピット全８４６回中35回検知（うち1.5%超6回・最大5.1%）
屋内全５１３回中42回検知（うち1.5%超検知なし・最大1.1%）※※※最大2回/日 9測定箇所の作業日数分

※

【その他】
3施設の地下ピットで５回検知・1.5%超なし・最大0.5%
13施設の屋内で141回検知・1.5%超なし・最大0.8%※最大2回/日 3ﾋﾟｯﾄの作業日数分※最大2回/日 15ﾋﾟｯﾄの作業日数分※最大2回/日 9測定箇所の作業日数分

万博会場内（建物内）におけるアンモニアの検知状況
西トイレ棟 地下ピット全６９７回中25回検知（うち25ppm超検知なし・最大2.6ppm）
屋内全４５６回中18回検知（うち25ppm超検知なし・最大5.7ｐｐｍ）
夢洲1区※最大2回/日 15ﾋﾟｯﾄの作業日数分

夢洲3区

別添 ７

※25ppm：労働者が1日8時間、週間40時間程度、肉体的に激しくない労働強度で有害物質に曝露される場合に、当該有害物質の平均曝露濃度がこの数値以下であれば、ほとんどすべての労働者に健康上の悪い影響が見られないと判断される濃度（「許容濃度等の勧告(2023年度)」(日本産業衛生学会)より）※最大2回/日 9測定箇所の作業日数分

営業施設西トイレ 地下ピット全180回中検知なし
屋内全１４３回中4回検知（うち25ppm超検知なし・最大18ppm）
営業施設西トイレ ピット
全180回測定・検知なし(R6.4.24～R6.5.31)※最大2回/日

4ピットの作業日数分

西ゲート施設西棟４ （地下ピットのない施設）
屋内全４２６回中43回検知（うち25ppm超検知なし・最大０．５ppm）※最大2回/日 3測定箇所の作業日数分

夢洲2区

東トイレ棟 地下ピット全８５５回中41回検知（うち25ppm超検知なし・最大5.1ppm）
屋内全４３８回中19回検知（うち25ppm超検知なし・最大0.7ppm）

夢洲4区※最大2回/日 9測定箇所の作業日数分
※

※

【その他】
4施設の地下ピットで6回検知・25ppm超なし・最大0.5ppm※最大2回/日 15ﾋﾟｯﾄの作業日数分※最大2回/日 9測定箇所の作業日数分

16施設の屋内で167回検知・25ppm超なし・最大0.6ppm

万博会場内における電気・通信設備の地下ピットでの一酸化炭素検知状況図 (～5.31)
No.5 一酸化炭素 223ppm R6.3.1 検知

No.5 全6回測定(R6.2.1～R6.4.1)
223ppm200ppm
54ppm
0ppm

夢洲1区

夢洲3区

1回
1回1回3回

No.6 一酸化炭素 300ppm over R6.5.30 検知

No.7 一酸化炭素 175ppm R6.1.31 検知

No.7 全4回測定(R6.1.24～R6.3.2)
175ppm0ppm

No.8 一酸化炭素 61ppm R6.1.30 検知

No.9 一酸化炭素 175ppm R6.1.31 検知

No.10～12 一酸化炭素 25～45ppm R6.1.31他 検知

1回
1回5回

No.9 全9回測定(R6.1.31～R6.4.2)
175ppm
40ppm
0ppm

1回
1回7回

No.10～12 全10回測定(R6.1.25～R6.3.20)
44ppm
30ppm
25ppm0ppm

1回
1回
1回
7回

No.6 全3回測定(R6.2.7～R6.5.30)
300ppm over
1回
9ppm 1回
0ppm 1回

1回
3回

No.8 全7回測定(R6.1.24～R6.3.13)
61ppm
34ppm
0ppm

別添 ８

夢洲2区

夢洲4区

※50ppm：労働者が1日8時間、週間40時間程度、肉体的に激しくない労働強度で有害物質に曝露される場
合に、当該有害物質の平均曝露濃度がこの数値以下であれば、ほとんどすべての労働者に健康上の悪い影響が見られないと判断される濃度（「許容濃度等の勧告(2023年度)」(日本産業衛生学会)より）

PW工区全体 一酸化炭素 検知なし

PW工区全体 全1573回測定(R5.7.4～R6.5.31)
0ppm

1573回