040628
販売店・施工者

屋内用

ご使用者

保存版

業務用自動ガス遮断装置<操作器>
取付・取扱説明書(保証書付)
ＬＰガス用：VAC-300P型・310P型(「(財)日本エルピーガス機器検査協会」検査合格品)
都市ガス用：VAC-300T型・310T型(「(財)日本ガス機器検査協会」認証品)

操作器（ＶＡＣ－３型）

ガス遮断弁(ＫＣＶ－２型)●業務用自動ガス遮断装置・操作器(以下操作器と称します)を正しくお使いいただくため、お取り付け前およびご使用前に、この説明書をお読みください。
●販売店または操作器を取付工事した方は、この説明書をご使用者によく説明し、必ず大切に保管するようお願いしてください。

発売元:

アズビル金門株式会社

目

次

この「取付・取扱説明書」は、販売店様・施工される方・使用される方に読んで頂くものです。
それぞれの方々には、下記の「マークのある項目」を重点に読んで頂き、理解して頂くようお願い致します。
マークの意味マー①販売店様＝②施工者＝

ク③ご使用者＝

項目ページ

１．安全に正しくお使いいただくために

２

２．業務用自動ガス遮断装置とは

３３．機器の名称

４（１）操作器
４．仕様（２）遮断弁

（３）ガス警報器

４（１）操作器（２）遮断弁

５５．取付上のご注意

６

６．取付方法７７．配線時のご注意

８

８．結線方法９（１）信号配線（２）操作器への結線９（３）設定スイッチの操作（４）遮断弁との接続

１０１２

９．点検方法（１）鳴動テスト

１２（２）断線検出(操作器と警報器間)テスト

１２（３）「開／止」ボタンによる弁開および復帰安全確認機能テスト

１３（４）「開／止」ボタンによる遮断および機密検査機能テスト

１３（５）内蔵感震器の動作テスト

１３

１０．表示説明１４

１１．取扱い上のご注意

１５（１）ガスが遮断されたときの処置（２）ご使用上の注意

１５１６１２．操作器の取扱方法（１）弁を開ける操作（ガスを使用する）

１６（２）弁を閉める操作（ガスを止める、ガス遮断）

１６（３）気密不良の時

１７（４）停電の時

１７（５）警報器信号線断線、プラグ抜け

１７（６）ガスがもれた時

１８（７）地震が起きた時（内蔵感震器作動）

１９（８）簡易自動消火装置が働いた時（装置連動システムの場合）

１９（９）供給圧力が低下した時

２０（１０）遠隔操作による弁開閉

２０１３．遮断履歴表示機能

２１

１４．お客様への説明事項

２１

１５．保守、管理について

２１

１６．アフターサービスについて

２２

１７．操作器の保管および廃棄について

２２

お問い合わせ先、保証書

２３

- 1 -

次のような場合、遮断弁は自動的に止まります。
遮断原因を除去し安全確認を行なった後、復帰操作を行なってください。
ガスもれ時

地震時

フード火災時

簡易自動消火装置と連動時

ガス警報器と連動時
使用方法シール

ガス 使 用開止圧力低下時は全てのガス栓、器具栓を閉じて再度行なってください。

方

圧力チェックの チェック終了 チェック正常でため弁が閉じる 後、弁が開く ガスが使えます。
復帰安全
異常時は原因を取り除き再実行
残秒

作

操「止」の状態で 一度弁が開く
遮断弁「開/止」 （約３秒）を押す。 復帰安全

１５分後「開」の状態で 弁が閉じ
遮断弁「開/止」 ガスが止まる。 検査終了を押す。 気密検査

開

止

開

ガス止

法

自動的にガスが止まる原因
・ガス漏れ警報器の作動遅延後・ＣＯ警報器の作動遅延後
開分
・地震検出（取付姿勢の不良）
残止・ガス圧力の低下（もれ等）
弁閉後、１５分間の気密検査を行ないます。・外部入力 (操作器 ,センサー )

止

止

警報

警報発生によるガス止の復帰操作 ①「リセット」を押しブザー停止②警報原因の除去 ③「リセット」を押し表示確認 ④ガス使用の操作

１．安全に正しくお使いいただくために操作器を施工およびご使用の際、安全に正しく行なっていただくために、またご使用者の皆様への危害や財産への損害を未然に防止するため、この説明書にはいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みくだ
さい。
絵表示

意

味

危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定される場
合を表しています。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重症を負う可能性が想定される場合を表しています。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が障害を負う可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。
一般的な禁止

必ず行う

- 2 -

２．業務用自動ガス遮断装置とは業務用自動ガス遮断装置は、ホテルやレストランの厨房、地下街の店舗などの業務用ガス設
備に設置する安全システムで、ガス警報器・操作器・遮断弁等で構成されています。
このシステムは、都市ガス用とＬＰガス用があり、ガス警報器がガスもれを検知すると操作
器がその信号を受け、遮断弁に信号を送ることによってガスを遮断します。また、室内から遠隔開閉スイッチで容易に遮断弁を開閉できる機能等を備えています。
◆自動ガス遮断装置の構成例◆操作器の機能〈操作器の機能〉
ガス警報器からの異常信号を操作器で受けて、異常表示信号または、警報信号を送り、ガスもれが４０秒以上続いた時に遮断弁を閉じます。
〈感震器〉
内蔵感震器が作動（地震を感知）すると、異常表示信号または、警報信号を送り、遮断弁を閉じます。
〈フード等用簡易自動消火装置〉
自動消火装置からの異常信号を、操作器で受けて、異常表示信号または、警報信号を送り、遮断弁を閉じます。
〈自動通報装置〉
電話回線の集中監視システムと操作器を接続すると、ガス警報器等の外部機器から異常信号を受けた場合、遮断弁の開閉状態を操作器から自動的に保安センターに通報します。
〈遠隔開閉スイッチ〉
遠隔開閉スイッチと操作器を接続すると、遮断弁の開閉を遠隔操作できます。

- 3 -３．機器の名称（１）操作器
操作器本体

付属品

警報ブザー
動作不良 断線 警報器 ＣＯ
弁 1 2 3 12 3
開 閉
気密検査 圧力低下
外部
復帰安全
12
地震
分
残
秒 遠隔

感震器

自動ガス遮断装置

止開

開

ブザー

止

操

ガス使用

液晶表示部

「止」の状態で 一度弁が開く
遮断弁「開/止」 （約３秒）を押す。 復帰安全

圧力チェックのため弁が閉じる

警報

チェック終了 チェック正常で後、弁が開く ガスが使えます。

作

復帰安全
開
異常時は原因を取り除き再実行残止秒
圧力低下時は全てのガス栓、器具栓を閉じて再度行なってください。

開「開／止」ボタン

遮断弁 リセット止

リセットボタン

開取付板(水準器付き)取付・取扱説明書

法

自動的にガスが止まる原因
・ガス漏れ警報器の作動遅延後・ＣＯ警報器の作動遅延後
開分
・地震検出（取付姿勢の不良）
残止・ガス圧力の低下（もれ等）
弁閉後、１５分間の気密検査を行ないます。・外部入力 (操作器 ,センサー )

ガス止

方

１５分後
「開」の状態で 弁が閉じ
遮断弁「開/止」 ガスが止まる。 検査終了を押す。 気密検査

止

止

警報

警報発生によるガス止の復帰操作 ①「リセット」を押しブザー停止②警報原因の除去 ③「リセット」を押し表示確認 ④ガス使用の操作

遮断弁が開かない原因
・ガス栓またはガス器具栓が開いている。
・ゴム管がはずれている。
・復帰安全確認中にガス栓を開けた。
・警報事象が継続している。
ブザーリセット後、再度リセットを押しても警報表示が消えないとき。

設置年月

交換期限は
設置後10年

取付金具用

取付金具用

皿ネジ

皿トラスネジ

緊急時の連絡先

端子蓋

端子蓋固定ビス

M4×20(4本)M4×12(4本)

ＬＰガス用には工業会発行の「ガス漏れ警報遮断装置保証書」が付属します。

（２）遮断弁

（３）ガス警報器

例）例）壁掛け型

- 4 -

４.仕様
(1)操作器形式：品

名

自動ガス遮断装置・操作器

電源

交流100V±10% 50Hzおよび60Hz

力

８Ｗ（24V警報器使用時）

消

費

電

使用温度範囲-10～+50℃

使用湿度範囲35～85%

外形

寸

法

幅121mm×高さ201mm×厚さ56mm

質量（重量）
入力

信ＶＡＣ－３ ０ ０ Ｐ①② ③ ④ ⑤
例：
ＶＡＣ－３１０Ｐ
ＬＰガス用
３型大口径

約700ｇ

号

ガス警報器信号DC O-6-12(ガス漏れ)-18(CO)V*
有電圧信号 最大３台接続可能

外部機器信号１a接点

外部機器信号２a接点

遠隔開閉信号a接点

弁閉時0N

ガス圧低下信号b接点

低下時0FF

弁アンサ信号a接点

弁閉時ON

内 蔵 感 震 器

震度５相当（80～250ガル）①操作器を表す②3:3型を表す③O:小口径(25A,32A)
1:大口径(40A,50A,80A)④O:０固定⑤P:ＬＰガス用
T:都市ガス用

操作器に接続可能な機器(１)ガス警報器(合計3台まで接続可能)
ＬＰガス用:KTS-PllO・KTS-P140・KTS-P341・XH-610F
都市ガス用:KTS-HllO・KTS-U120・KTS-U420*) ＣＯ警報器(18V）都市ガス用のみ(２)遮断弁
ＬＰガス用:小口径 KCV-2-20P・KCV-2-25P・KCV-2-32P
大口径 KCV-2-40P・KCV-2-50P・KCV-2-80P
都市ガス用:小口径 KCV-2-25T・KCV-2-32T
大口径 KCV-2-40T・KCV-2-50T・KCV-2-80T

出力信号

付属機能

弁開閉状態出力(弁閉時設定)a接点 直流30V20Wまで
弁閉時0N（手動閉時含む）

弁開閉状態出力(異常時設定)a接点 直流30V20Wまで
弁閉時0N（異常発生時）（手動閉を除く,ガスもれ等）

遮断弁開閉
パルス

小口径

大口径

弁開時

約２４Ｖ

約４５Ｖ

弁閉時

約１２Ｖ

約１２Ｖ

警 報 器 電 源

(１) 微少もれ検知止操作または遠隔閉信号を受信してから15分以内に2次圧力が低下した時に警報表示する。
(２) 断線・アンサ不良
ガス警報器－操作器間断線、遮断弁コイル断線、ア
ンサ不良のとき警報表示する。
(３) 停電時
約15分以内ならば下記の信号で1回のみ遮断弁を閉じることができる。(開/止ボタン,遠隔閉信号,外部機器信号,2次圧低下信号,感震器作動)
なお、停電後は上記の場合を除き停電前の状態を保持します。
(４) 遮断履歴表示機能
遮断の最新の履歴３回を記憶,表示ＤＣ ２４Ｖ ０．４５Ａ（２）遮断弁口径

遮断弁作動方式(20A),25A,32A,40A,50A,80A

アンサーバック

リードスイッチによる
弁開…0FF 弁閉…0N

圧

ダイヤフラム方式
圧力検出穴…2次側に配置

力

検

知

形式：

25A～40A 自己保持型電磁弁・直動方式
50A～80A 自己保持型電磁弁・パイロット方式

復帰安全機構

2次側圧力検知方式

使用圧力範囲O～3.5kPa

使用温度範囲-25～+70℃

接続ケーブル

都市ガスガス用 VCTFO.75mm2 4心 1m付
ＬＰカス用 VCTFO.75mm2 5心 1m付

ＫＣＶ－２－４ ０ Ｐ
①
②
③ ④
例：
ＫＣＶ－２－４０Ｐ
ＬＰガス用
口径４０Ａの２型遮断弁①遮断弁を表わす②2:2型を表わす③2桁数字:口径を表わす④P:ＬＰガス用
T:都市ガス用★詳細は遮断弁の取扱説明書をご覧ください。

- 5 -５.取付上のご注意〈機種確認〉操作器は、都市ガス用とＬＰガス用に分かれています。取り付ける前に必ずガスの種類と機種を確認してください。誤って取り付けると事故の原因になることがあります。

危険

禁止
注意

操作器は、ガスが滞留する恐れがある場
所には取り付けないでください。火花が引火して爆発事故の原因となることがあります。

操作器は、見や
すく、操作のしやすい位置に取り付けてくださボンベ庫内設置

次のようなところには、操作器を取り付けないでください。
故障の原因となることがあります。

①不特定多数の人の手に触れる場所②備品等でさえぎられる場所③燃 焼 機 器 な ど か ら の 排 気 、 湿
気、油煙などが直接かかる場所④屋外など、風雨にさらされる場所⑤振動、衝撃のはげしいところや水がかかったり、水滴のつくと⑥ 温 度 が 一 10 ℃ 以 下 、 ま た は 、
50℃以上になるところ

ころ注意
操作器は、感震器を内蔵しています。
この感震器の性能を損なわないように操作器の取付姿勢は垂直になるようにしてください。

取付板は垂直な壁面(傾き±３°以内)に右肩や左肩上がりにならないようにまっすぐ(傾き±３°以内)に取り付けてください。取付板の水準器のチェーンがゲージ穴に触れず、中央を通るように取付姿
勢を調整してください。

- 6 -６.取付方法
いんぺい配線(コンクリート壁)の場合（第1図）

露出配線の場合

操作器のこの部分を切り取ってください。
(上または下の不必要な部分)

（第２図）

- 7 -

操作器の取り付け① 第 ３ 図 の よ う に 、 裏 側 の 引 掛 穴 (2 ヶ 所 ) に 取 付板のツメを引掛けて取り付けてください。
操作器裏面

取付板

②第４図のように、取付固定用ビスを締めて、操作器が取付板からはずれないようにしてください。

(第３図)
（第４図）

引掛用ツメ

引掛穴

取付固定用ビス

７. 配線時のご注意

警告

操作器の取り付けは、販売店または取付業者におまかせください。

①交流100V配線は電気工事の資格者以外は工事をしないでください。

危険注意②配線工事は、電気設備技術基準や内線規程の関連事項に従って工事を行ってください。

①配線を工事する際は、必ず操作器に使用する電源のスイッチを切ってから行ってください。
(感電、漏電の恐れ)②雷が発生しているときは、結線工事をしないでください。
(感電の恐れ)操作器への電源の結線は、丸型圧着端子を使用してください。また、信号線については適合する電線径および皮むき寸法を確認ください。
電源線

信 号 線
皮むき寸法
単線
より線

- 8 -

10～11mm

φ0.65～φ1.2mm
0.9～1.25mm2

８.結線方法(1)信号配線
自動ガス遮断システム信号線の標準配線接続は次の通りになります。
※ＬＰガス用電話回線利用集中監視システムに接続する場合で、FG線・G線が必要な場合は、警報器－操作器３線、操作器－遮断弁５線になります。

基本システムの場合
ガスもれ火災警報設備(消防法)と併用しない場合注意

配線を延長する場合は、下の表に指定してあるコードを必ずご使用く
ださい。

配線経路
警報器

注(1)

・・・・・・・・操作器

警報器アダプター

注(2)

ガスもれ火災警報設備(消防法)と併用設置する場合

・・・操作器

いんぺいの場合
2露出の場合
2lV線O.9mm ×2

AE線O.65mm 以上×2C(JlS C 3307)

合成樹脂線ぴ(PR60)

自動消火装置(オプション)・操作器

電線管(19)にて保護する。

操作器・・・・・・・・・・遮断弁

2

VCTF O.75mm ×4C

注(3)(JlS C 8425)にてカバーする。
VCTF O.75mm2×4C 注(3)(600Vビニル絶縁ビニルキャプタイヤ

(600Vビニル絶縁ビニルキャプタイヤ

ケーブル)(JlS C 3312)

ケーブル)(JlS C 3312)

電線管(19)にて保護する。

合成樹脂線ぴ(PR60)(JlS C 8425)にてカバーする。

操作器・・・・・・ガス遮断表示盤(オプション)
警報器

注(2)

2

IV線O.9mm ×2

AE線O.65mm 2以上×2C(JlS C 3307)

合成樹脂線ぴ(PR60)

電線管(19)にて保護する。

(JlS C 8425)にてカバーする。

・・・・ガスもれ受信機

IV線O.9mm ×2

AE線O.65mm 2以上×2C(オプション)(JlS C 3307)

合成樹脂線ぴ(PR60)

電線管(19)にて保護する。

(JlS C 8425)にてカバーする。

注(1)ガス警報設備が無い場合
注(2)ガス警報設備が有る場合

2

注 ( 3 ) 配 線 延 長 が 5 0 m 以 上 の と き は 、 V C T F 1 . 2 5 mm2 × 4C
使 用 で 最 大 8 0 m ま で 、 V C T F 2 . 0 mm2 × 4C 使 用 で 最 大 1 3 0 mまで可能です。ただし端子台への接続は末端処理が必要です。（太さに制限が有ります。）- 9 -（２）操作器への結線※遠隔開閉スイッチスイッチ※自動通報装置
ＡＣＵ等

電話回線

遮断弁

２４Ｖ供給
遮断弁
遠隔 状態 24V
赤 黒 白 緑 開閉 出力 出力
ヒューズ
125V 2A
Ｆ
Ｇ Ｇ
Ｇ FG

Ａ
＋ － Ｎ 圧 ＋ －
Ｓ 力

＋ －

ON
OFF ＋ － ＋ － ＋ － ＋ － ＋ －
電源
スイッチ
ＡＣ
外部 外部 警報 警報 警報100V
１
２ 器１ 器２ 器３

電源交流
100V専用線

直流２４Ｖ
警報器※防災センタ※フード専用
簡易自動消火装置

電源交流１００Ｖ
警報器〈注〉※ガス警報器を除くオプション機器については、各メーカにお問い合せください。
動作確認についても販売店または工事施工者の責任において実施してください。

（３）設定スイッチの操作
右の表を参照して、設定を切り替えてください。設定スイッチの操作は電源を切った状態で行ってください。施工業者、ガス事業者以外の方は設定の変更を行なわないでください。

設定 復帰安全確認時間
番号1
2
3
30 秒 OFF OFF OFF
１分 O N OFF OFF
２分 OFF O N OFF
３分 OFF OFF O N
５分 OFF O N O N

警報器１警報器２ 警報器３ 状態出力 内蔵感震器 設定
番号
4
5
6
7
8
接続有 接続有 接続有 弁閉時
有効
O N
無効
接続無 接続無 接続無 異常時
OFF
設定スイッチONOFF
１２３４５６７８（設定内容）
警報器接続有無:有に設定した端子は断線0V,通常時6V,ガス漏れ12V,ＣＯ検知18Vを判定
復帰安全確認時間:３個のＯＮ／ＯＦＦの組み合わせで３０秒～５分を選択
状態出力：弁閉時出力(遮断弁開閉表示盤向け),異常時出力(集中監視システム向け)を選択
内蔵感震器：必ず有効を選択してください。

- 10 -

（４）遮断弁との接続注意

結線間違いは、作動不良だけでなく、遮断弁内部の電気部品を焼損させる恐れがあります。絶対にお避けください

信号線の接続は次の方法により行い
ます。

(1)確認
ガス器具のガス栓がすべて閉になっていることを確認してください。

(2)接続○遮断弁及び操作器の信号線をニッ
パーで約10㎜皮むきしてください。
○信号線の先端をそろえて圧着端子に入れ、圧着工具(φ2.5穴)で2か所接続部をつぶしてください。
○信号線がしっかり接続されたことを圧着端子から信号線が抜けないことで確認してください。
※Ｇ線(黄)付はＬＰガス用のみです。必要な場合のみ接続してくださ
い。

皮むき寸法
10～11mm単線
φ0.65～φ1.2mm
より線
0.9～1.25mm2(3)絶縁処理○絶縁用充てん剤を接続部に充てん
してください。(腐食性成分のある充てん剤は使用しないでください)(4)テーピング○ビニールテープで接続部を巻いて
ください。

注意
Ｇ・ＦＧ線の結線について禁止

ＬＰガス用については、電話回線利用中監視システムに接続する場
合、システムによってはＧ・ＦＧ線の接続が必要になります。この場
合のみ、ＦＧ線は通報装置へ、Ｇ線は遮断弁へ接続してください。
通常の結線においては、すべて4心の接続となりますので、ＬＰガス
遮断弁の５心のうちのＧ線(黄)は開放とし、端末を絶縁処理してください。通報装置のＦＧ線の使用にあたっては、ガス事業者やシステ
ムメーカーの指示に従って使用してください。

ＦＧ線はアース線ではありません。

- 11 -

９.点検方法（１）警報器鳴動テスト
動作テスト①通常状態（弁開状態）
電源「入」の状態
ただし、ガス警報器は電源投入
後約４０秒間は「初期遅延」しますからその後テストしてくだ
さい。

ガス警報器
通常状態

操作器（表示）
通常状態

ランプ(赤)点灯

開②点検口に点検ガスを吹きかけ
る。

警報器
1

注）４０秒以上続けると弁が閉
まります。

開

点滅

（２）断線検出（操作器と警報器間）テスト
動作テスト①通常状態（弁開状態）
電源「入」の状態
ただし、ガス警報器は電源投入
後約４０秒間は「初期遅延」しますからその後テストしてくだ
さい。

ガス警報器

操作器（表示）
通常状態

開

通常状態
ランプ(赤)点灯②警報器の有電圧信号線を操作器からはずす。

断線 警報器
1開ピー③「リセット」ボタンを一度押しブザーを止め、はずした警報器の線を元に戻し、再度「リセット」ボタンを押して「断線」の表示が消えるのを確認する。

開- 12 -

点滅

（３）「開／止」ボタンによる弁開および復帰安全確認機能テスト
１２.操作器の取扱方法（１）「弁を開ける操作」に従って操作し、復帰安全確認時間経過後、弁が開くことを確認する。

（４）「開／止」ボタンによる遮断および気密検査機能テスト
動作テスト

操作器（表示）

遮断弁

通常状態
開
①弁開状態

開

青 マ ー ク が見える

②操作器の「開／止」ボタンを
押す。

残

止

点滅

気密検査

止

分

青 マ ー ク が
消えている

約１０分後
③遮断弁が閉じていることを確認 し て か ら 、 ガ ス 栓 を あ ける。

ピー
気密検査 圧力低下
点滅止（５）内蔵感震器の動作テスト
動作テスト

操作器（表示）

遮断弁

通常状態
開
①弁開状態

開

青 マ ー ク が見える

②操作器を一度、壁より取り外し操作器を傾ける。
（内蔵感震器作動により弁閉）

ピー
地震

止

止

青 マ ー ク が消えている③「リセット」ボタンを一度押しブザーを止め、操作器を元に戻した後、再度「リセット」ボ
タンを押して「地震」の表示が消えるのを確認する。

止- 13 -

１０.表示説明
電源投入時、５秒間右のように全点灯します。
動作不良 断線 警報器 ＣＯ
各状態での表示は下記表を参照してください。
弁
1 2 3 12 3
開 閉
気密検査 圧力低下（操作器項目の補足説明）
外部
復帰安全
12
地震
遮断弁 ：遮断弁の状態を表します。（ ●開 ×止 ）分
残遠隔秒
状態出力：外部機器用接点出力を表します。（ ○ON出力 ）弁閉：「弁閉時出力」設定時(遮断弁開閉表示盤向け)
異常：「異常時出力」設定時(集中監視システム向け)
警報：ブザー警報音の有無を表します。（ ○鳴動 ）警報発生時（遮断事象、断線など）に「リセット」ボタンを一度押すとブザー停止、二度目
以降で事象表示が更新されます。一度だけ押した状態で新たな事象（遮断）が発生した場合追加表示となります。
（操作器表示項目の補足説明）〔〕点灯を表します《》点滅を表します
ｎ端子番号（１～３）

止開

状態出力
弁閉

備

異常

－

電源投入時、５秒間〔全点灯〕

二次側へのガス注入●〔開〕《復帰安全》

二次側圧力チェック×○4

開操作時圧力低下

×○5

ガスもれ/CO(40秒以内)●

6

ガスもれ/CO(40秒以上)

×7

警報器信号0V●

使用中圧力低下×○

外部信号入力時

×

感震器作動

11

1

3

開動作

2

電源投入

考

表示

状 態

操 作 器
警報

No.

遮断弁

機 能

〔止〕《復帰安全》〔残時間〕○〔止〕《復帰安全》〔圧力低下〕〔開〕〔警報器/ＣＯ〕《ｎ》〔止〕〔警報器/ＣＯ〕〔ｎ〕○〔開〕〔断線〕《警報器》〔ｎ〕○○〔止〕〔圧力低下〕○○○〔止〕〔外部〕〔ｎ〕

×

○

○

○

〔止〕〔地震〕

手動閉(操作後15分以内)

×○〔止〕《気密検査》〔残時間〕12

遠隔閉(操作後15分以内)

×○〔止〕〔遠隔〕《気密検査》〔残時間〕

13

停電

●

9
10

開状態での

○

8

○

○

－

弁の状態は現状維持、表示が消え、停電後
１５分間はバックアップ(警報信号で遮断)

手動・遠隔閉後15分以後

×

○

15

ガスもれ/CO(40秒以内)

×○

ガスもれ/CO(40秒以上)

×○

警報器信号0V×○

圧力低下(閉後15分以内)

×

○

19

外部信号入力時

×○○〔止〕〔外部〕〔ｎ〕

20

感震器作動

×

○

○

〔止〕〔地震〕

21

停電

×

－

弁の状態は現状維持、表示消え

16
17
18

閉状態での

14

〔止〕

*1

*1) 圧力低下発生時15分後ON〔止〕〔警報器/ＣＯ〕《ｎ》○〔止〕〔警報器/ＣＯ〕〔ｎ〕〔止〕〔断線〕《警報器》〔ｎ〕○〔止〕《気密検査》〔圧力低下〕

22

閉動作不良(リミット不良等)－○〔動作不良〕〔閉〕

23

開動作不良(リミット不良等)－○〔動作不良〕〔開〕

24

操作器＋断線（赤）○〔断線〕《弁》

25／弁－断線（黒）○+,ANS,二次圧断線を併発する

26

間

ANS断線（白）●○弁閉時：動作不良,弁開時：表示変わらず

27

断線

二次圧断線（緑）×○

圧力低下の誤検出へ至る○○- 14 -

１１.取扱上のご注意（１）ガスが遮断されたときの処置(安全のため必ずお守りください)危険

火花などによる爆発の恐れがありますので次のことは絶対にしないでください。

①マッチ、ライターなど火気は使用しない。

②換気扇、扇風機、その他の電気製品のスイッチに絶対触れない。

③電源プラグの抜き差しはしない。

①まず、火を消してガス栓を締めてください。

②ドアや窓を静かに開けて自然換気をしてください。もれたガスは室内にたまっていますので、空気が流れるようにドアと窓を開けてください。
③遮断装置の表示内容により遮断原因を調べてください。原因不明の場合はただちに販売店に連絡してください。
④遮断原因を取り除き・再発防止措置をしてください。原因が取り除けない場合は、ただちに販売店に連絡してください。

（２）ご使用上の注意(安全のため必ずお守りください)

警告①操作器は絶対に分解改造しない。

②遮断弁は強制的に開けた状態のままで使用しないでください。

- 15 -③操作器の取付位置を移動させないでください。
取付位置を変える必要が生じた場合は販売店に依頼してください。

１２.操作器の取扱方法（１）弁を開ける操作（ガスを使用する）
操作方法
遮断弁が「止」の状態で操作器の「開／止」ボタンを押すと開動作に入ります。
復帰安全確認を行いますので、あらかじめ開いている
ガス栓、器具栓をすべて閉じておいてください。

操作器（表示）

遮断弁
止

点滅

復帰安全

止

青 マ ー ク が弁開の信号準
備に時間のかかる場合があ
ります。

消えている

開

点滅

復帰安全

開

青 マ ー ク が
見える

止
復帰安全
残

秒

止

青 マ ー ク が
消えている

開

開

青 マ ー ク が見える

注）復帰安全確認時間とは、遮断弁以降の配管または器具栓からのガスもれを確認するために設けられたもので、ガス事業者により設定されます。（３０秒～５分）（２）弁を閉める操作（ガスを止める、ガス遮断）
操作方法

操作器（表示）

遮断弁

通常状態
開
①弁開状態

開

青 マ ー ク が見える

②操作器の「開／止」ボタンを押す。
弁閉後、１５分間の気密検査が行われます。

気密検査
残

分

点滅

止

止

青 マ ー ク が消えている

- 16 -

（３）気密不良の時
動作内容

操作器（表示）・弁閉後、１５分間の気密検査が行われます。

点滅

遮断弁
止

気密検査
残

分

止

青 マ ー ク が消えている

・二次圧力が低下する。
ブザーは「リセット」ボタンを押して止めます。

ピー
気密検査
点滅

圧力低下

止

●ガス栓の開放またはゴム管はずれ等の異常が無いのに、上記の気密不良があった場合には販売店に連絡し、検査を依頼してください。

（４）停電の時
動作内容

操作器（表示）

遮断弁

通常状態
開
・弁開状態

開

青 マ ー ク が
見える

・停電時

全て
消灯

弁の状態に変化ありません（弁閉時についても同様に変化ありません。）●停電後約１５分以内であればバックアップ機能が働き下記信号にて遮断することができます。
外部機器信号・感震信号・手動遮断信号・二次圧力低下信号（５）警報器信号線断線、プラグ抜け
動作内容

操作器（表示）断線 警報器
1・警報器信号線断線
・警報器プラグ抜け

ピー

遮断弁
弁の状態に変化ありません（弁閉時についても点滅

開●ブザーは「リセット」ボタンを押して止めます。

- 17 -

同様に変化ありません。）

（６）ガスがもれた時（基本システムの場合）
動作内容

警報器

操作器（表示）

遮断弁

通常状態
開
・弁開状態

開
ランプ（赤）
点灯
・ガスがもれる

開

警報器
1

開
約40秒後

ランプ（赤）
点滅
ブザー鳴動

止

警報器
1

ピー

止
・ガスがなくなる

警報器
1

止
ピー

止
ランプ（赤）
点灯
ブザー停止「リセット」ボタンを一度押しブザーを止め、再度「リセット」ボタンを押して「警報器」の表示が消えるのを確認する。

注意「リセット」操作は省略できますが２度押しして安全確認をしてください。

遮断弁の復帰操作は、ガスもれの原因を除去し、充分に安全確認を行っ た 上 、「 １ ２ ． （ １ ） 弁 を 開 け る 操 作 」 に よ り 行 な っ て く だ さ い 。

- 18 -

（７）地震が起きた時（内蔵感震器作動）
動作内容

操作器（表示）

遮断弁

通常状態
開
・弁開状態

開

青 マ ー ク が見える・感震器が作動する。

ピー
地震

止

止

青 マ ー ク が消えている

「リセット」ボタンを一度押しブザーを止め、再度「リセット」ボタンを押して「地震」の表示が消えるのを確認する。

注意「リセット」操作は省略
できますが２度押しして安 全 確 認 を し て く だ さい。

遮 断 弁 の 復 帰 操 作 は 、 安 全 確 認 を 行 っ た 上 、「 １ ２ ． （ １ ） 弁 を 開 ける操作」により行なってください。

（８）簡易自動消火装置が働いた時（装置連動システムの場合）
動作内容

操作器（表示）

遮断弁

通常状態
開
・弁開状態

開

青 マ ー ク が見える・信号が入力する。
外部遮断信号

止

ピー

止

外部
1
青 マ ー ク が消えている

「リセット」ボタンを一度押しブザーを止め、復帰後、再度「リセット」ボタンを押して「外部」の表示が消えるのを確
認する。

注意

「リセット」操作は省略
できますが２度押しして安 全 確 認 を し て く だ さい。

遮 断 弁 の 復 帰 操 作 は 、 安 全 確 認 を 行 っ た 上 、「 １ ２ ． （ １ ） 弁 を 開 ける操作」により行なってください。

- 19 -

（９）供給圧力が低下した時
動作内容

操作器（表示）

遮断弁

通常状態
開
・弁開状態

開

青 マ ー ク が見える

・二次側（ガス圧）が低下
する。

ピー

止

圧力低下

止

青 マ ー ク が消えている

「リセット」ボタンを押してブザーを止める。

注意

遮断弁の復帰操作はガス圧が正常に戻った後、安全確認を行った上、「（１）弁を開ける操作」により行なってください。

（１０）遠隔操作による弁開閉
動作内容

操作器（表示）

遮断弁

通常状態
開
・弁開状態

開

青 マ ー ク が見える・遠隔スイッチを「止」に
する。

止

遠隔

止

青 マ ー ク が消えている・遠隔スイッチを「開」にする。

遠隔スイッチを「開」にすると自動的に復帰動作（弁開）
を行ないます。またスイッチが「止」のままであると操作器
からの操作はできません。

- 20 -

１３．遮断履歴表示機能
本操作器には異常遮断履歴を表示、確認する機能を持っております。
通常状態（ブザー停止、警報表示終了後）で「リセット」
ボタンを１０秒間押すことにより、過去３回の異常遮断履歴を各１０秒ずつ表示します。右の例の様に１回前の履歴
は「１」と警報内容、２回前の履歴は「２」と警報内容という形で表示され、３履歴表示された後は通常状態へ戻ります。履歴の記憶は停電後１５分間のバックアップ期間を過ぎるとクリアされます。

表示例）

１回前
警報器
1

１４.お客様への説明事項
お客様に次の事項を説明のうえ、ご理解を得てください。
①取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく使用していただくこと。
②取扱説明書には、保証書が付いているので、大切に保管していただ
くこと。
③外部機器と接続した場合の動作説明をしていただくこと。

１５．保守、管理について
操作器,ガスもれ警報器,遮断弁は、ガスもれや地震発生時にガスを遮断し、お客様の安全をお守りするシステムを構成する装置です。各装置が確実に動作するように下記内容に従って日常使用時の点検と定期的な総合保守点検を行なってください。定期点検は装置の機能を正常に維持するために必要であり,２年ごとに点検をお受けください。定期点検は販売店にお申し付けください。また、日常点検または通常の使用時、装置に異常、トラブルが発生した場合は、販売店にご連絡ください。
日常点検：○の項目(操作毎あるいは適時)

定期点検：○および◎の項目(２年に１回)

基本動作

操作器の機能点検○表示器、各操作ボタンの状況◎各警報内容の表示およびその他基本性能○操作器のボタン操作による弁の動作○目視,外観検査による本体各部の異常の有無◎警報器,内蔵感震器,外部入力による弁の動作○取付姿勢の傾きの有無

遮断弁の機能点検

警報器の機能点検○本体各部の気密性（ガスもれ検査）◎点検ガスによる作動の基本性能◎手動による弁の開閉作動状況と締切性能○目視,外観検査による本体各部の異常の有無○目視,外観検査による本体各部の異常の有無

信号線◎絶縁テストなどによる各部の絶縁、導通状況○目視,外観検査による配線回路の異常の有無- 21 -

１６.アフターサービスについて製品および保守点検について、添付の保証書に基づき記載された期限内を保証いたします。
万一、異常が生じた場合は、速やかに販売店に連絡し、添付の保証書をご提示ください。
保証書の記載内容に基づき販売店で点検または交換いたします。

１７.操作器の保管および廃棄について(1)保管について
・室温－１０～＋５０℃で湿気の少ないところ。
・直接日光の当らないところ。
(2)廃棄について
・産業廃棄物として処理してください。

保証の適用除外■この製品は保証期間内でも次のような場合の交換は有償となります。
(1)使用者の故意または不注意によって生じた故障または損傷(2)火災、天災、異常電圧、異常温度、異常雰囲気等の不可抗力による故障または損傷(3)取付位置が屋外、高温多湿等著しく不適当な場所に取付けた場合(4)指定ガス以外のガスに使用した場合(5)水や煮こぼれ等の液体、動植物等による故障または損傷(6)当社製品でないオプション機器が原因で発生した故障または損傷(7)その他使用上の誤り、分解、改造されたもの、衝撃等による故障または損傷(8)本書の提示がない場合、ただし本書は日本国内のみ有効です(9)本書にお求め日、販売店名の記入のない場合(10)その他、製造業者の責任によらない汚損、故障または損傷※お願い 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

ご芳名●この保証書はお客様の民法又は商法上の権利を制限するものではありません。
また、操作器についてご不明の場合はお求めの販売店又は発売元にお問合せくだ
さい。

お客様

ご住所
(電話

- 22 -())