◇◇仕様書

◇◇

お得意様名
件 名

1

仕様書No.：

CHP0022052（-2）

機種名：

ＣＯ２ヒートポンプ式電気給湯機

型

番：

CHP-15H2

製品コード：

322804台【営業用図面】
総組立図No.

CHP0122004熱源機

回路図No.

C022091熱源機回路図、C022093電気工事仕様図

その他
性能仕様書

CHP1022003

塗装仕様書

CHP1022015

水質基準

CHP1C18001【電気仕様】
定格消費電力：三相

２００Ｖ

３．６０ｋＷ（外気温度１６℃，６５℃出湯時） （５０Hｚ／６０Hｚ）

定格加熱能力：１５．０ｋＷ（外気温度１６℃，６５℃出湯時）

補足：

圧縮機定格出力１．７ｋW×２台、クランクケースヒータ０．０７２ｋW×２、凍結防止ヒータ：熱源機

０．０６ｋＷ【構造】
最高使用圧力：５００ｋＰａ【使用条件】
設置場所：

屋外

使用雰囲気温度：－２５～４３℃

使用水圧（静止時）：貯湯槽への給水圧力：４５０ｋＰａ以下
給水温度：６５℃以下（凍結しないこと）

使用水：

水道水（JRA-GL02：1994を満足すること）

水道直結：

水道法 基準適合品【温度制御】
設定温度：９０ ℃【安全装置】
過負荷保護装置、圧力保護装置、温度過昇防止装置、過電流保護装置、凍結予防【オプション】
セット用熱源機【本体色】
アイボリーホワイト（マンセル値：５Y７．５／１８分艶）【注意事項】●本体近くにガス類や引火物を近づけたり保管しないでください。発火のおそれがあります。
●水質基準に適合した水道水以外は使用しないでください。健康を害したり、漏電、漏水、故障の原因となります。水道水に添加物を混ぜることも同様です。
●製品設置場所周辺の温度が氷点下になる、もしくは予想される場合では、各配管に対し、ヒーターや保温材を巻く等の凍結予防処置を施してください。凍結により破損、漏水のおそれがあります。
●規定の給水圧力、給水温度でご使用ください。誤動作や故障の原因となります。
●大規模地震による給湯設備の転倒・移動による被害を防止するため、「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改正する告示（平成２４年国土交通省告示第１４４７号）」が平成２４年１２月１２日に公布され、平成２５年４月１日より施行されました。本告示に従い設計、施工を行ってください。
●熱源機保護のため必ず水道水を使用し、給水温度は「６５℃以下(凍結しないこと)」でお使いください。
●熱源機ルームドレン口は凝縮水を排水するため、絶対にバルブなどで閉じきりにせず、必ず開放にしてください。
●熱源機と貯湯タンクを接続する配管は給湯用配管（銅管やステンレス管）で施工してください。
●特殊な雰囲気中(温泉地、海岸地区、油の多い所等）には設置しないでください。
●必ず電源一次側に電源ブレーカを取り付け、アース工事を行ってください。故障等による漏電発生時に感電・火災のおそれがあります。

◇◇

仕様書

お得意様名件 名●飲用には適していません。飲用する給水装置には接続できません。

【特記事項】●沸かし上げ設定温度 ： ６５～９０℃（５℃刻み）●凍結防止ヒータ設定温度(熱源機):０℃●貯湯タンクユニットCHP-500TSKと組み合わせてご使用ください。

◇◇1台

ＣＯ２ヒートポンプ給湯機
２０２２．０５．２７ １ ： １ ５

竹部 田中 中野標

準外形寸法図ＣＨＰ－Ｕ

ＣＨＰ－１５Ｈ２

ＣＨＰ０１２２００４－０

ＮＦ基板

制御基板
インバータ基板

スイッチ
基板

タンク基板

ＣＯ２ヒートポンプ給湯機
２０２２／０９／０１ Ｎ ．Ｔ ．Ｓ ．

竹部 中野 小南標 準システム制御盤電気回路図

ＣＨＰ－Ｕ

ＣＨＰ－１５Ｈ２

Ｃ０２２０９１－２

ＮＦ基板

制御基板
インバータ基板

スイッチ
基板

タンク基板

ＣＯ２ヒートポンプ給湯機

標 準システム制御盤電気回路図

ＣＨＰ－Ｕ

ＣＨＰ－１５Ｈ２

Ｃ０２２０９１－２

ＣＯ２ヒートポンプ給湯機
２０２２／０７／１５ Ｎ ．Ｔ ．Ｓ ．

竹部 田中 中野

標 準
電気工事仕様

ＣＨＰ－Ｕ

ＣＨＰ－１５Ｈ２

Ｃ０２２０９３－０◇◇仕様書

◇◇

お得意様名
件 名

3

仕様書No.：

CHP0022061（-0）

機種名：

ＣＯ２ヒートポンプ式電気給湯機

型

CHP-500TSK

番：

製品コード：

台322093【営業用図面】
総組立図No.

CHP0122005貯湯タンクユニット

回路図No.

C022092貯湯タンクユニット回路図

その他
性能仕様書

CHP1022003

塗装仕様書

CHP1022017

水質基準

CHP1C18001【電気仕様】
補足：

凍結防止ヒータ：０．０６４ｋＷ【構造】
最大貯湯量：

５００ ﾘｯﾄﾙ

最高使用圧力：４９０ｋＰａ【使用条件】
設置場所：

屋外

使用雰囲気温度：－２５～４３℃

使用水圧（静止時）：貯湯槽への給水圧力：４５０ｋＰａ以下
給水温度：６５℃以下（凍結しないこと）

使用水：

水道水

水道直結：

水道法 基準適合品【オプション】
セット用貯湯タンクユニット

【本体色】
その他
アイボリーホワイト（マンセル値：５Y７．５／１８分艶）【注意事項】●水質基準に適合した水道水以外は使用しないでください。健康を害したり、漏電、漏水、故障の原因となります。水道水に添加物を混ぜることも同様です。
●製品設置場所周辺の温度が氷点下になる、もしくは予想される場合では、各配管に対し、ヒーターや保温材を巻く等の凍結予防処置を施してください。凍結により破損、漏水のおそれがあります。
●規定の給水圧力、給水温度でご使用ください。誤動作や故障の原因となります。
●大規模地震による給湯設備の転倒・移動による被害を防止するため、「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改正する告示（平成２４年国土交通省告示第１４４７号）」が平成２４年１２月１２日に公布され、平成２５年４月１日より施行されました。本告示に従い設計、施工を行ってください。
●熱源機保護のため必ず水道水を使用し、給水温度は「６５℃以下(凍結しないこと)」でお使いください。
●熱源機と貯湯タンクを接続する配管は給湯用配管（銅管やステンレス管）で施工してください。
●特殊な雰囲気中(温泉地、海岸地区、油の多い所等）には設置しないでください。
●タンク排水口は膨張水を排水するため、絶対にバルブなどで閉じきりにせず、必ず開放にしてください。
●飲用には適していません。飲用する給水装置には接続できません。

【特記事項】●凍結防止ヒータ設定温度(タンク):３℃●貯湯タンク給水一次側に下記の減圧弁及び逆止弁を設置してください。
メーカー：株式会社ベン
減圧弁
型式・略号（認証番号）：RD-31N型H（E-654）、設定圧力：300～450kPa、呼び径：25mm
逆止弁

◇◇

仕様書

お得意様名
件 名
型式・略号（認証番号）：CS-7N型（F-113）、呼び径：25mm◇◇3台

貯湯タンクユニット
２０２２．０５．２７ １ ： １ ０

竹部 田中 中野

標 準

外形寸法図

ＣＨＰ－Ｕ

ＣＨＰ－５００ＴＳＫ

ＣＨＰ０１２２００５－０貯湯タンクユニット
２ ０ ２ ２ ／ ０ ５ ／ ３ １ Ｎ．Ｔ．Ｓ．

竹部 田中 中野

標 準

貯湯タンクユニット回路図

ＣＨＰ－Ｕ

Ｃ Ｈ Ｐ － ５ ０ ０ ＴＳ Ｋ

Ｃ０２２０９２－０

◇◇
お得意様名
件 名
CHP0022060（-0）

機種名：

ＣＯ２ヒートポンプ式電気給湯機

型

CHP-500TSK用タンク間連結配管セット

製品コード：【営業用図面】
総組立図No.

CHP0122014【使用条件】
設置場所：

屋外【オプション】
標準◇◇
2

仕様書No.：
番：

仕様書

台

①
②

ＣＯ２ヒートポンプ給湯機
２０２２／０７／１２ Ｎ． Ｔ． Ｓ．

竹部 田中 中野

標 準
タンク間連結配管セット

ＣＨＰ－Ｕ

ＣＨＰ－５００ＴＳＫ

ＣＨＰ０１２２０１４－０