T-K5580P-A4 ABF

保証書付

ツーバルブ洗面混合栓 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ K5580P（寒冷地用‥‥K5580PK）

施工・取扱説明書
施工、ご使用の前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工、ご使用ください。

本製品について
各部の名称・寸法図‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1

施工について施工に関する安全上のご注意 ‥‥‥‥‥ 2
適切な使用条件‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3
施工前のご注意‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3
梱包明細‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
施工手順‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5〜9

ご使用についてご使用に関する安全上のご注意‥‥10〜12
吐水・止水・温度調節‥‥‥‥‥‥‥‥ 13

凍結予防について
一般用の場合‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
寒冷地用の場合（水抜方法）‥‥‥‥‥ 14

日頃のお手入れお客様へ
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも読める所に必ず保管してください。
なお、保証書にお買上げ（お取付け）年月日、販売店（工事店）
名の記入のない場合はお買上げ（お取付け）の販売店（工事店）に申し出ていただくか、レシート又は領収書を貼付してください。
工事店様へ
施工後、保証書に貴店名ならびにお取付け年月日をご記入のうえ、本書と共にお客様へお渡しください。

汚れの拭き取り‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
吐水口の掃除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15

定期的な点検可動部分の点検‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15
配管周りの水漏れ・器具のガタツキ‥‥ 15

こんなときは故障？ その前に‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16
本製品の構造‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17

保証とアフターサービス
保証とアフターサービス ‥‥‥‥‥‥‥18
保証書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 裏紙

本製品について各部の名称・寸法図

各部の名称
湯側ハンドル：

湯側の吐水・止水ができます。
参照：P13
ポップアップレバー

水側ハンドル：

水側の吐水・止水ができます。
参照：P13吐水口

寸法図●仕様により、寸法が異なる場合があります。

止水

吐水

吐水

止水

135

W30山20

84

94

取付穴径
φ31〜33105

取付穴径
φ31〜33

G1/2

W30山20100

1100

ロックナット
対辺36

最大15 最小554

施工について施工に関する安全上のご注意●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。
いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●施工完了後、試験運転を行い異常がない事を確認すると共に、工事店様は説明書に沿ってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
●施工は、水道法、その他の関係する法規などに従って行ってください。

用語および記号の説明

注意 ‥‥‥‥‥‥「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害が発生する危険な状態が生じる事が想定されます。」‥‥‥‥‥‥「注意しなさい！」（上記の「注意」と併用して注意をうながす記号です。
必ずお読みになり、記載事項を守ってください。）‥‥‥‥‥‥「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）‥‥‥‥‥‥「分解してはいけません！ 」‥‥‥‥‥‥「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

注意
修理技術者以外の人は、水栓本体内部を分解しないでください。
故障や水漏れの原因になります。

製品に強い力や衝撃を与えないでください。
故障や水漏れの原因になります。

湯水を逆に配管しないでください。
正常に作動しないため、やけどをする事があります。

給湯温度は85℃より高温で使用しないでください。
85℃より高温でご使用になると、器具の寿命が短くなり、水栓が破損し、水漏れのため家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

同梱の部品以外は使用しないでください。
故障や水漏れの原因になります。
(寒冷地用の場合)凍結が予想される場所でご使用になる場合は「寒冷地用の水抜方法」を参照の上、凍結予防を確実に実施してください。
部品が破損し、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。参照：P142

施工について適切な使用条件〔水圧について〕
給水・給湯圧力

最低必要水圧（流動時）

最高使用水圧（静止時）

0.05MPa

0.75MPa●給水・給湯圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁などで0.2〜0.3MPa程度に減圧してください。
●給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧になるようにしてください。
●給湯圧力は必ず0.05MPa以上にしてください。

〔給湯機について〕
使用最高温度

85℃以下●給湯機からの給湯管は抵抗を少なくするために最短距離で配管し、配管には必ず保温材を巻いてください。
●誤操作などによるやけど防止のため、42〜60℃給湯をおすすめします。
●給湯に蒸気を使用しないでください。

〔水質・用途について〕
使用可能水質水道水及び飲用可能な井戸水

用途

一般住宅用

施工について施工前のご注意●給水は、上水道に接続してください。
●取付後の保守点検のために必ず止水栓（別売）と点検口を設けてください。
●止水栓は、ストレーナ付をおすすめします。
●開梱、施工の際は製品に傷をつけないようご注意ください。

3

施工について梱包明細●本書（施工・取扱説明書「保証書付」）×1

ハンドル

ハンドル（湯側）×1

なべ小ねじ
インサート
台座押さえ

本体 ×1

台座
（湯側）

本体

インサート

座パッキン
（インサートに貼付済）

ハンドル（水側）×1

パッキン
シート部本体
×2

菊座金
ロック
ナット

座パッキン
（本体に貼付済）
胴

パッキン
菊座金

パッキン

ロックナット

袋ナット
パッキン
スベリ
パッキン
袋ナット
袋ナットセット ×2

台座
（水側）

ツバ付
パイプ
スベリパッキン
パッキン
接続パイプセット ×2

押さえ
ナット

クリップ

●通水検査をしていますので水が残っている場合がありますが、製品には問題ありません。

4

施工について

施工手順

主な工具類
■ スパナ・モンキーレンチなど：
袋ナット・台座押さえなどがまわせる工具。

■ ナット締付工具：■ 使い古しのハブラシなど：

水栓取付足のロックナットをまわす時に必要です。

配管などの掃除ができるもの。

ロックナット
対辺36ｍｍ■ タオルなど：

ケガ防止や水栓保護のために使用します。

1■ ぞうきんなど：

配管中の残り水を拭くのに使用します。

■ 手袋：

ケガ防止のために着用してください。

ナット締付工具SAN-EI品番：R352（ナット締付工具）

吐水口を取付けます。
注意

吐水口が正面を向くように固定してください。

配管内にゴミなどが混入すると漏水や水栓の故障の原因となります。
特に新設の場合は、ゴミなどが混入しているため、通水して配管内のゴミを洗い流してください。

吐水口
厚さ5〜15mm

注意

パイプ

座パッキン
（本体に貼
付済）

カウンター穴φ31〜33ｍｍ
ナット締付工具SAN-EI品番：
PR352（立水栓取付
レンチ）

パッキン
菊座金

ロックナット
対辺36ｍｍロックナット●座パッキン裏面のはくり
紙をはがし、本体をカウンターに押しつけて固定
してください。

座パッキン
はくり紙

●吐水口本体に浮きがないよう注意してください。
●カウンター穴中央に施工してください。
座パッキンが穴からずれると漏水の原因になります。
●緩みがないように確実に締めてください。
ナットが確実に締付けられていないと、水が漏れることがあります。
●パッキンが入っていることを確認してください。
パッキンが入っていないと水漏れのおそれがあります。

2 ツバ付パイプを取付けます。
パッキンが入っている事を確認し、手で袋ナットを仮固定します。

② 袋ナット

① 袋ナット注意
ツバ付パイプパッキン

5パッキンが入っていることを確認してください。
パッキンが入っていないと水漏れのおそれがあります。

3

本体を取付けます。
（1）ロックナット・菊座金・パッキンを本体に取付け、吐水口側の押さえナットを固定してから、各固定部を仮固定してください。

② インサート注意●座パッキン裏面のはくり紙をはがし、インサートをあたりまで締付けてください。
座パッキン

座パッキン
（インサートに
貼付済）
はくり紙

パッキン

●カウンター穴中央に施工してください。
座パッキンが穴からずれると漏水の原因になります。
●パッキンが入っていることを確認してください。
パッキンが入っていないと水漏れのおそれがあります。

菊座金① 押さえナット③ ロックナット（2）インサートをあたりまで締付けてから、ロックナットを締付けてください。

カウンター① インサート座パッキン

注意
緩みがないように確実に締めてください。
ナットが確実に締付けられていないと、水が漏れることがあり
ます。

パッキン
菊座金

② ロックナット

ナット締付工具SAN-EI品番：
PR352（立水栓取付レンチ）
ロックナット
対辺36ｍｍ6

4

給水・給湯配管を本体に接続します。

注意●パッキンが入っていることを確認してください。
パッキンが入っていないと水漏れのおそれがあります。
●緩みがないように確実に締めてください。
ナットが確実に締付けられていないと、水が漏れることがあり
ます。
注意

パッキン
スベリパッキンベンリーフレキ（別売）接続の場合は、本製品付属のパッキン・スベリパッキン・袋ナットは不要です。
ベンリーフレキ（別売）接続時は、ベンリーフレキに合うパッキンを取付けてください。
パッキンが入っていないと水漏れのおそれがあります。

袋ナット
給水管（別売）5 ハンドルを取付けます。
（1）台座を上から押し込みます。

HOT

台座（湯側）

注意●台座には湯側と水側があります。
HOT・COLDの表示を確認して取付けてください。
●台座のHOT・COLDの表示が正面になるように取付けてください。

台座（水側）

COLD

HOT

COLD

正面

（2）台座押さえで台座を固定します。
台座押さえ

モンキーレンチなど

7

（3）インサートをなべ小ねじで固定して、ハンドルを取付けます。
ハンドルは、
インサートのセレーションに合わせて取付けてください。
注意
止水位置で台座とハンドルが平行になる位置で取付けてください。
ハンドル

ハンドル

なべ小ねじ
インサート

セレーション

台座

台座

6

止水栓を開いて水漏れをチェックします。
接続後、各部に水漏れがないか必ず確認してください。
水漏れがある場合は、もう一度はじめからやり直してください。

8

7

ポップアップ用金具を取付けます。

（1）ポップアップレバー（ポップアップ棒）
を水栓本体の上から差し込んでください。

ポップアップレバー
ポップアップ棒（2）ポップアップ棒と排水トラップをクリップで接続してください。
注意

ポップアップ棒をクリップに通す際は、小さい穴に通してください。

注意
排水トラップの引上げ棒が上がった（ポップアップが閉まった）状態でクリップを接続してください。
下がった（ポップアップが開いた）状
態で接続するとポップアップがスムーズに動きません。

小さい穴

クリップ
排水トラップポップ
アップ棒

ポップアップ
閉まった状態

注意
ポップアップレバーの下端が本体よりも上にならない位置でクリップを固定してください。
ポップアップ
レバー下端
本体

ポップ
アップレバー
下端

引上げ棒
上がった状態本体

ポップアップ棒が壁や排水トラップに当たる場合は、適切な長さに切断してください。

ポップアップ棒

切断する
排水トラップ（3）施工完了後、ポップアップ棒を動かして、取付足などの干渉がない事を確認してください。

9

ご使用についてご使用に関する安全上のご注意●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。
いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

警告 ‥‥‥‥‥‥「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じる事が想定されます。」

注意 ‥‥‥‥‥‥「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害が発生する危険な状態が生じる事が想定されます。」‥‥‥‥‥‥「注意しなさい！」（上記の「注意」と併用して注意をうながす記号です。
必ずお読みになり、記載事項を守ってください。）‥‥‥‥‥‥「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）‥‥‥‥‥‥「分解してはいけません！」‥‥‥‥‥‥「指示した場所に触れてはいけません！」‥‥‥‥‥‥「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

警告
小さいお子様だけのご使用は、避けてください。
やけど・けがをするおそれがあります。

注意
使い始めの水がにおう場合は、しばらく流してからお使いください。
しばらく使われないと、水栓内の水は消毒用の塩素が少なくなり、におうことがあります。

製品に強い力や衝撃を与えないでください。
故障や漏水の原因になります。

分解は、保守・点検の決められた項目以外
はしないでください。
器具が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れで家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

凍結が予想される場所でご使用になる場合
は、凍結予防を確実に実施してください。
凍結破損で水漏れし、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。参照：P14

窓を閉めるなど

少量の水を
出すなど

10

注意
(給湯器の設定温度について)85℃

給湯温度は最高85℃まででお使いください。
85℃以上でご使用になると器具の寿命が短くなります。
なお、誤操作などによるやけど防止のため、42〜60℃
給湯をおすすめします。

高温の湯をお使いのときは、吐水口に直接肌を触れないでください。
吐水口は高温になっているのでやけどをするおそれがあります。

湯をお使いの後は、しばらく水を流してから止水してください。

湯次に使用する際、水栓内に残っている高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。

湯を止める時は、必ず湯側のハンドルから閉めてください。

水

湯側

次に使用する際、水栓内に残っている高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。

湯

湯をお使いになる時は、必ず水側から開栓してください。
その後徐々に湯側を開栓し、好みの温度に調節してください。

水側

湯側を先に開栓すると高温の湯が吐水し、やけどをするおそれがあります。
ぐらっ

定期的に、配管周りの水漏れや、ガタツキがないか確認してください。
劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをした
り、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

水漏れ
確認

ハンドルは、ゆっくり回してください。
ハンドルを急に閉めると、配管に衝撃が加わり、水漏れで家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

他所の水栓の使用などにより水圧変動が起こり、湯の使用中に湯温が急上昇することがありますのでご注意ください。
やけどのおそれがあります。

11

ゆっくりと

注意
吐水口先端に重いものを下げたり、力をかけて回したりしないでください。
変形、破損および本体の固定がゆるむおそれがあります。

解氷機やアースを水栓に通電しないでくださ
い。
水栓が発熱で破損し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

(寒冷地用の場合)凍結が予想される際は、配管と水栓の水抜き操作を同時に行ってください。
凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。参照：P14(樹脂メッキ付部品の場合)

樹脂メッキ部品には、下記のことを行わな
いでください。

●鋭利な物を当てる●衝撃を与える●落とす
メッキの表面が割れ、ケガをするおそれがあります。
万が一メッキの表面が割れた場合は、早めに新しい部品に交換してください。

使用してはいけないもの●酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤類※特に酸性洗剤はメッキを侵します。
●ベンジン・シンナー・ラッカー・アルコールなどの溶剤や油類●クレンザーなどの粒子の粗い洗剤●ナイロンたわしなど
本体の割れや変色変質の原因となります。

洗剤・薬品が本体に付着した場合は、すぐにきれいに拭き取ってください。
本体の割れや変色変質の原因となります。

洗剤

本体をお手入れする際は、次のものは絶対に使用しないでください。

すぐ拭く

12

ご使用について

吐水・止水・温度調節

湯を使用する時は水側ハンドルを開いてから徐々に湯側ハンドルを開き、温度および吐水量を調節してください。
湯側ハンドルを先に開くと高温の湯が吐水し、やけどをするおそれがあります。
湯側ハンドル
止水90°
吐水水側ハンドル

吐水

止水
90°
使用後

必ず湯側ハンドルから閉めてください。
次に使用すると、器具内に滞留した高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。

高温の湯が出ないときは？
湯側ハンドルをまわしても高温の湯が出ないときは、給湯機（給湯リモコンなど）の給湯温度を42〜60℃に設定した後、水栓側の湯側ハンドルをまわしてください。

給湯 40℃
運転
入/切

ふろ
自動

優先

給湯 60℃
運転
入/切

ふろ
自動

優先

注意
高温の湯を使用した後は、給湯リモコンとハンドルで適温に戻してしばらく水を流してください。
（注）水温の高い夏場で吐水量を少なくして使うと瞬間式給湯機の場合、着火しないことがあります。
この場合には、水栓側のハンドルを全開に（吐水量を多く）するか、給湯機の温度設定を下げてください。

13

着火

凍結予防について

一般用の場合一般用でも凍結のおそれがある場合は、次の処置によって凍結を予防できる場合があります。
●水栓より少量の水を出してください。
（目安として1分間に牛乳ビン1本程度）●配管部などに保温材を巻いてください。
●屋内の窓を閉めるなどして水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
※凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。

凍結予防について窓を閉めるなど

少量の水を出すなど

寒冷地用の場合（水抜方法）

寒冷地用は寒冷地において配管中の水を抜く設備（水抜栓）とあわせて使用する製品です。
凍結のおそれがある場合は、下記の方法で水抜きをしてください。

止水栓を閉め、配管の水抜栓を開けます。
2 湯側・水側ハンドルをいっぱいに
開きます。
1

2
湯側ハンドル2
水側ハンドル

再使用時
湯側・水側ハンドルを閉めて配管の水抜栓を閉め、止水栓を開けます。

日頃のお手入れ汚れの拭き取り製品についた汚れを放置しておくと、汚れが落ちにくくなることがあります。
快適にお使いいただくために、日頃のお手入れをおすすめします。
●柔らかい布で水拭きして、よくしぼった布で汚れを拭き取ってください。
●汚れが目立つときは、中性洗剤を柔らかい布にふくませて拭き取った後水拭きして、よくしぼった布で汚れを拭き取ってください。

注意
次のものは使用しないでください。
変色や傷みのおそれがあります。
●酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤類※特に酸性洗剤はメッキを侵します。
●ベンジン・シンナー・ラッカー・アルコールなどの溶剤や油類●クレンザーなどの粒子の粗い洗剤●ナイロンたわしなど

洗剤・薬品が本体に付着した場合は、すぐにきれいに拭き取ってください。
本体の割れや変色変質の原因となります。

すぐ拭く

14

日頃のお手入れ

吐水口の掃除吐水口の汚れを放置しておくと、十分な機能を発揮できないことがあります。
快適・衛生的にお使いいただくために、日頃のお手入れをおすすめします。
（近所で水道工事があったり、長期間使用し湯水の出が悪くなった場合にも、汚れの点検・お手入れをおすすめします。）

1
2
3

湯側・水側ハンドルをまわし、止水します。
整流器をはずします。
ハブラシなどで網部分を掃除します。
止水1
湯側ハンドル
1
水側ハンドル

止水

整流網
整流器コア
整流網
2

整流器

3

掃除
ハブラシなど再使用時整流器が確実に取付けられているか確認してから、通水してください。

定期的な点検可動部分の点検可動部分が固くて動きが悪い場合は、水あか固着や潤滑剤切れです。
放置すると故障の原因になりますので、「保証とアフターサービス」（P18）を参照し、修理をご依頼ください。

定期的な点検配管周りの水漏れ・器具のガタツキ

定期的に、配管周りの水漏れがないか確認してください。
（年2回を目安）
定期的に、器具のガタツキがないか確認してください。
（年2回を目安）
劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあ
ります。
ぐらっ
確認

漏水を確認した場合は、配管中の元栓を閉めてください。
修理の依頼をされる場合は、「保証とアフターサービス」（P18）を参照してください。

15

水漏れ

こんなときは故障？ その前に修理をご依頼される前に、次の表に従って点検してください。

現象

点検項目

流量が少ない高温しかでない
低温しかでない

温度調節がうまくできない

処置

止水栓は開いていますか。

止水栓で流量を調節する。

ゴミづまりはありませんか。

吐水口の掃除をする。

水側の止水栓は開いていますか。

止水栓で流量を調節する。

給湯機から湯がきていますか。

給湯機の設定温度・作動を確認する。

湯側の止水栓は開いていますか。

止水栓で流量を調節する。

湯側・水側の止水栓は開いていますか。

止水栓で流量を調節する。

給湯機から湯がきていますか。

給湯機の設定温度・作動を確認する。

参照：P13

ゴミづまりはありませんか。

吐水口の掃除をする。

参照：P15

止水栓かハンドルで水量を調節する。

参照：P13

水はねが気になる

参照：P15

参照：P13●修理される方は次の表に従って点検してください。

現象

点検項目

各接合部及
びハンドル
部から水が
漏れる

老朽化や使用環境により部品の劣化やゴミかみのおそれがあります。
各接合部からの水漏れの場合は、水漏れ箇所の部品を交換してください。
ハンドル下部からの水漏れの場合は、セラミック上部を交換してください。
参照：P17

セラミック上部の取りはずし方

ハンドル

なべ小ねじ
上部押さえ

インサート
台座押さえ

止水しても
吐水口から
水が漏れる

老朽化や使用環境により部品の劣化やゴミかみのおそれがあります。
セラミック上部を交換してください。
参照：P17

セラミック
上部

台座
注意
台座には湯側と水側があります。
取付ける時は、HOT・COLDの表示を確認してください。

漏水した場合の処置
漏水した場合は、止水栓または配管中の元栓を閉めてください。

止水栓の閉め方
カウンター下に止水栓がある場合、ハンドルをまわ
して水を止めてください。

元栓の閉め方元栓ボックス（メーターボックス）のふたを開け、元栓を右にまわして閉めます。
※元栓を閉める前に給湯機や洗濯機などの使用は止めてください。
※閉栓後は近くの水栓などで給水が止まっていることを確認してください。
※一部の地域では左まわしの場合があります。
※元栓がどこにあるかわからない場合は、水道局にお問い合わせください。

■ 戸建て住宅などの元栓ボックス：

止水栓
マイナス
ドライバー

●キー式

主に玄関やガレージ付近の地面にあります。
古い戸建て住宅の場合は道路に円形のキー式ボックスがあったりします。

●ハンドル式
止水栓キー
SAN-EI品番：PR30A（止水栓キー）

水道メーター（量水器）■ マンションなどの中高層住宅の元栓ボックス：

主に玄関を出た階段の踊り場に鉄の扉があり、電気やガスのメーターと共に水道メーターと元栓があります。
お隣と共通のボックス内で元栓の場所がわからない場
合は、水道料金の検針票などでご自分の水道メーター
番号を確認してください。

水道メーター（量水器）

16

こんなときは

本製品の構造本製品の構造を表したイラストです。構造をご理解いただくのにご使用ください。

ハンドル
81-170-M21

1
2

ハンドル
81-170-M21

14

1

3
4

2

15

10

3
4

16

6

5

補修用性能部品

7

6

セラミック上部
R37-149X-L

78

補修用性能部品
セラミック上部
R37-149X-L

9

9

8
9
11
12

K5580P
K5580PK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ハンドル
なべ小ねじ
インサート
台座押さえ
台座（水側）
上部押さえ
セラミック上部
インサート
座パッキン
台座（湯側）
パッキン
菊座金
ロックナットポップアップレバー
吐水口
整流器
胴
押さえナットパッキン
スベリパッキン
袋ナット
パッキン
ツバ付パイプクリップ●寒冷地用は、一般用と同じ仕様です。

17

11

13

12
13
19

19
20
21

18

20
21

21
17

23
24

22
19
20
21

保証とアフターサービス〔保証について〕●この製品は保証書の内容にしたがって保証されています。
お買上げ（お取付け）年月日、販売店（工事店）名が記入してあることを確認してください。
●保証期間中は保証書の規定にしたがって、修理をさせていただきます。
保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をご確認ください。
保証期間は保証書を確認してください。
●保証期間を過ぎていても修理すれば使用できる製品については、
ご希望により有料で修理させていただきます。

〔水栓の定期的な点検・部品交換について〕
水栓の性能を維持するために定期的な点検・部品交換が必要です。摩耗劣化部品は、5年を交換の目安としておりますが、逆止弁について
は、より安全を考え、早め（3〜5年）の点検・交換をおすすめします。
（交換時期は、使用環境などにより異なります。）

定期点検・部品交換
使用年数
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

お 客 様 に よ る 日 常 の お 手 入 れ・点検
摩

耗

劣

化

部

品

の

12

買替え
ご検討

交 換

日頃のお手入れについてはP14〜15、定期的な点検についてはP15をご確認ください。
摩耗劣化部品とは、日頃使用する度に摺動する、または摩耗及び劣化しやすい部品のことです。
摩耗劣化部品の例
バルブ開閉ユニット・ハンドル・網（ストレーナ）・パッキン・オーリングなど部品が摩耗劣化すると操作性低下、機能障害、劣化物流出や水漏れなどの原因になりますので、交換が必要です。
部品の詳細についてはP17を参照してください。

〔補修用性能部品の供給期間〕
この製品の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品であり、使用期間中に取替える可能性が高いもの）の供給期間は製造中止後10年です。

〔修理の依頼と部品交換の依頼について〕品番を確認するには水栓の右側下部に貼付のシールをご確認ください。

●修理依頼と部品交換依頼先：お求めの販売店（工事店）又は当社●連絡していただきたい内容： ■住所、氏名、電話番号■品番、品名（例）■お買上げ（お取付け）年月日
品番K5580P■故障内容、異常の状況（水漏れ箇所の説明など）、
製造番号
20120607 G
部品交換の依頼■訪問希望日●当社の修理および部品交換料金は「技術料」
＋
「部品代」
＋
「出張料」で構成されています。
「技術料」‥‥‥診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用。
「部品代」‥‥‥修理および部品交換に使用した部品代。(無料修理で交換した古い部品・製品は当社の所有になります。）「出張料」‥‥‥製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用。

〔部品のご購入や修理の依頼、ご相談は〕●まずは、お求めの販売店（工事店）へご相談ください。
ご不明な場合は最寄りの当社営業所へお問合せください。

本社 〒537ｰ0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号
お客様相談室 大阪 (06)6976-8661 東京 (03)3683-7496
フリーダイヤル
0120-06-9721
東 京 支 店 ‥‥‥名古屋支店 ‥‥‥
大 阪 支 店 ‥‥‥札幌営業所 ‥‥‥
盛岡営業所 ‥‥‥
仙台営業所 ‥‥‥
新潟営業所 ‥‥‥
さいたま営業所 ‥‥‥
東京西営業所 ‥‥‥(03)3683-7471(052)800-8688(06)6972-6981(011)782-5353(019)605-7301(022)258-6251(025)281-1291(048)625-4741(042)582-7141

横浜営業所 ‥‥‥(045)929-0331(076)268-7751
金沢営業所 ‥‥‥
京都営業所 ‥‥‥
(075)605-5761
神戸営業所 ‥‥‥
(078)843-9231
広島営業所 ‥‥‥
(082)922-3631
四国営業所 ‥‥‥
(089)982-5071
福岡営業所 ‥‥‥
(092)674-1230
熊本営業所 ‥‥‥
(096)385-7161
沖縄営業所 ‥‥‥
(098)869-0890
ホームページ http://www.san-ei-web.co.jp

18

水栓金具保証書
本書は、本書記載内容で無料修理させていただく事をお約束するものです。
保証期間中に故障が発生した場合は、お買上げの販売店（工事店）にご依頼いただき、出張修理に際して本書をご提示ください。
お買上げ（お取付け）年月日、お客様名、販売店（工事店）名など記入もれがありますと無効となります。
必ずご確認いただき、記入のない場合はお買上げ（お取付け）の販売店（工事店）に申し出ていただくか、レシ
ート又は領収書を貼付してください。
本書は再発行いたしません。大切に保管してください。
品

番

保証期間

品番は製品本体に貼っているシールをご確認
ください。
対象部品
本

期間（お買上げ日/お取付け日から）

体

2ヵ年

お買上げ日
（お取付け日）

年
お名前

お客様

＜無料修理規定＞

住所

電話

（

日
様

販売店
工事店

ご住所

電話

月

店名

（

）

）

ご依頼の前に再度、取扱説明書をお読みいただきご確認ください。

1．
「取扱説明書」、「ラベル」などの注意書に従った正常な使用、維持管理状態で、保証期間中に故障した場合、無料修理いたします。
2．ご転居、
ご贈答品などで本保証書に記入の販売店（工事店）に修理を依頼できない場合は当社にご相談ください。
3．保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（ 1 ）使用、維持管理上の誤り及び不当な修理、改造による故障及び損傷（ 2 ）温泉水、中水、飲用不可な井戸水による故障及び損傷（ 3 ）お買上げ（お取付け）後の取付場所の移動及びそれに伴う落下などによる故障及び損傷（ 4 ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害など、その他の事故及び損傷の原因が製品以外にある場合（ 5 ）電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）及び外部ノイズなどに起因する不具合（ 6 ）消耗部品の劣化に伴う故障及び損傷（ 7 ）施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による移動・分解・改造などに起因する不具合（ 8 ）建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）など製品以外の不具合に起因する製品の不具合及び表面仕上げ、色あせなどの経年変化又は使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合（ 9 ）海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合（10）ねずみ、昆虫などの動物の行為に起因する不具合（11）砂やごみ、給水・給湯配管の錆など異物流入及び水あかの固着に起因する不具合（12）寒冷地仕様の製品で水抜きをされなかった場合や、寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷（13）本書の提示がない場合（14）本書にお買上げ（お取付け）年月日、お客様名、販売店（工事店）名の記載がない場合、あるいは字句の書き換えられた場合
4．本書は日本国内においてのみ有効です。
★この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましてはお買上げの販売店（工事店）、
または当社にお問合せください。
★補修用性能部品の保有期間についてご不明の場合は当社お客様相談室へお問合せください。
修理メモ

本社 〒537ｰ0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号
お客様相談室 大阪 (06)6976-8661 東京 (03)3683-7496
フリーダイヤル
0120-06-9721