照明器具 取扱説明書

保管用

ins-BH1010-1904

対象商品お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用の前にお読みのうえ、正しくお使いください。
本冊子は必ず保管してください。尚 説明図は、抽象化した共通図です。

BH1010（Varo)シリーズ

安全に関するご注意

電球の交換・お手入れ注意

警告

必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

電球の交換について
電球は、器具表示のランプをご使用ください。指定以外の電球を使用すると、火災の原因となることがあります。

●器具を改造したり部品交換をしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
●ランプは器具表示の物を使用してください。 間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。
●異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。工事店、販売店にご相談ください。
●器具や電球（ランプ）を布や燃えやすいもので覆わないで下さい。火災、感電の原因となります。

マスク

ランプの交換方法
１．電源を切り器具の温度が下がってから行って下さい。
やけどや感電の原因となることがあります。
２．グリル、グローブを外す。
３．電球を交換する。
４．本体にグリル、グローブを取付る。
取付が不完全な場合、感電・落下の原因になります。
均等に締め付けない場合、また過剰に締め付けた場合ガラスが破損する場合があります。

しまる

ゆるむガラスグローブ

注意

お手入れについてパッキン・明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検してください。（６ヶ月に１回程度）
グローブ：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取りランプ
乾いたやわらかい布で仕上げてください。
本体、グリル：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
ソケット・シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色・破損の原因となります。
・照明器具の取り替え時期の目安は、通常の御使用状態において約８年から１０年です。安全に使用するために、５年に1回程度の器具の点検および、６ヶ月に１回程度の清掃を行うようにして下さい。
・大雨の後や、湿度の高い日などはガラス内側に水滴がつく現象（結露）が発生する場合があります。
器具を点灯させたり、時間を置くことで自然に乾燥する仕様となっていますが、結露が気になる場合はタオルで拭くなどメンテナンスして下さい。

●本体の取外しは、工事店、販売店に依頼してください。しろうと工事は、危険です。
●点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しておりやけどの原因になります。
●温度の高くなる物を置かないでください。器具の下にストーブ等を置かないでください。
火災の原因となります。

仕様
防雨仕様

直接雨の当たる場所でお使いいただけます。
詳しくは、以下の施工説明書をご覧ください。

定格付 属 ラ ン プ

使用電圧

ＡＣ１００Ｖ

BH1010(LE表記無し）

BH1010 LE(LE表記あり)

普通電球

電球型LED

E2640W

E265W

照明器具 施工説明書
注意

器具の施工には、電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、電器店に依頼してください。
工事店、電器店様へこの説明書は必ずお客様にお渡しください。

警告●この器具は、防雨型直付け照明器具です。下記の使用環境,条件では使用しないで下さい。
感電火災落下の原因となります。
・排熱機器の近くなど、周囲温度が常時35℃以上の所。
・浴室内など過度に湿気の多い所や、常に85％以上の湿気に晒される所。
・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所。
・降雨時に水が集まり流れる所や粉塵の多い所。
・地面へ直接の設置の禁止、詳しくは、取付方向の指示を参照下さい。
●器具の施工は、施工説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると火災、感電、落下の原因となります。
●アース工事は、電気設備基準にしたがって確実に行ってください。
アースが不完全な場合は、感電の原因になります。
●凹凸のある面には、取付ないで下さい。防水性能が、損なわれ、火災・感電・漏電の原因となります。
●取付方向の指示をまもって下さい。指示以外の取付をすると火災・落下してけがのおそれあり。

注意●器具に表示された電源電圧の±6％以内で使用して下さい。火災・感電の原因になります。
●温度の高くなる物の上に取付ないでください。ガス機器やその排気管の付近に取付ないでください。火災の原因になります。
●調光器のついている回路では使用できません。故障や火災の原因になります。

各部の名前と付属部品

注意※Merip への取付けの場合は裏面をごらんください

取付方 壁面取付例

安全に関するご注意

必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

取付け前の確認
電球の交換など器具の保守・点検の際にかかる力に耐えるよう、十分強度のある壁面に取付てください。また取付ネジ用のアンカー等が必要になる場合は、壁面施工業者様にお問い合せください。
注意 取付が不十分の場合ネジ部分からの雨水の浸入落下の原因となります。また過度の締め付けはねじの破損の原因になります。電動ドライバーは、使用しないでください。
取付面の給電線の回りにコーキング剤を均一に塗り凹凸を無くし本体裏面パッキンが密着しやす 壁面

壁面いようにして下さい。（壁面内への浸水を防ぎます。）また本体パッキン裏面にもコーキングして下さい。

給電線を右図のように加工して本体裏面給電線を本体裏面から挿入してください。
必ず、通気口が下面になるように取付けて下さい。

本体裏面パッキン
給電線
約８０ｍｍ
外かわむき
約５５ｍｍ

電線回り
コーキング
コーキング面*通気口を下にする

取付位置を決め、パッキンを挿入しネジ止めし取付ネジ ます。
付属のネジは板面及びサイジング壁面用です、その他の壁面（石こうボード、タイル、コンクリート、鉄）については、専用アンカーが必要になる場合もあり詳しくは、壁面施工業者様にお問い合せください。
＊本体内部から電線回りをコーキングして下さい。
＊取付ネジのあたま回りもコーキングして下さい。

壁面

施工前に部品をご確認ください。

シリコンチューブ

付属部品
本体部分
本体(真鍮製）＝1ヶ

マスク

しまる

ゆるむ

グローブ(ガラス）＝1ヶグローブパッキン（ゴム製）＝１ヶグリル(真鍮製）＝1ヶ

ガラス
グローブ

本体
水抜き穴
（４ヶ所）

水抜き穴（４ヶ所）

グローブ用パッキン接触面の水抜き穴（合計４ヶ所）は、コーキングしないで下さい。
コーキングすると水が排水されず内部に水分を吸い込み易くなります。
ゆるむ

ステンレス丸タッピング4*45=4本
ネジパッキン 4個
シリコンチューブ=１本
付属ランプ
品名にLE表記の無いタイプは普通電球 E26 40Wが付属
LEタイプ
品名にLE表記のあるタイプは電球型LEDランプが付属

取付方向の指示パッキン

水抜き穴（４ヶ所）

本体

ランプ

しまる

ネジパッキン
ソケット
取付ネジ
シリコンチューブ

壁面、または傾斜面への取付の場合は、取付方向シールに従い、通気口が下方になるように取付けて下さい。
水平面への縦置き設置の場合は方向に制限はありません。
天井取付の場合は軒下など、雨が直接当たらない場所へ設置してください。

シリコンチューブで保護した給電線をコネクターに接続しアース線を本体にネジ止めします。
給電線がソケットにあたらないように注意して配線して下さい。

施工のポイント

壁面取付の場合必ず、3ヶ所の通気口が下方向になるように取付けてください。
通気口（3ヶ所）●コーキングするのは壁面、本体底部パッキン、給電線廻り。
●付属の取付ビスを使う。鉄ビス使用禁止（さび水浸入）
皿ビス使用禁止（パッキン不具合の原因）。
●グローブ用パッキンへの水抜き穴（４ヶ所）コーキング禁止。

グローブ用パッキン

保管用Merip取付 施工説明書

本照明器具は別売りの門柱ピラー「Meriｐ」への取付けが可能です。
部品と取付箇所の確認

設 置図
ランプ

4ヶ所あるネジ穴からMeripに付属の取付けネジを使用しランプをMeripへ取付けます。

ランプ取付部

ランプ上面図
ランプ取付ネジ穴

使用部品
取付ネジ 4x20 STN(Merip付属品)

ｘ4

ワッシャ
(Merip付属品)

インターホン取付部
ランプ取付部ｘ4

ネジパッキンｘ4(照明器具に付属)

Merip への取付け
Merip 本体

照明器具の給電口からケーブルを差し込み、照明器具に付属のゴムパッキンを使用し、付属のネジとワッシャで照明器具をポール上部へ固定して下さい。
取付ネジ
ワッシャネジパッキン

給電線は器具内に80mm挿入してカットしてください。

ネジパッキン、ワッシャ、ネジの順に屋外コンセント取付部取付けます。ネジの締めすぎに注意。
4ヶ所のネジに均等に力が掛かるように結露防止の為、電線引き込み部に締め付けて下さい。

給電線への接続

G.L.

コーキング剤を塗布してください。

付属の電線保護シリコンチューブを給電線（VVFｹｰﾌﾞﾙ) に被せてください

VVF 1.6mm

引き込んだ VVF ケーブルから 10mm 銅線を剥いて図のようにコネクターへ差し込んで下さい。

水抜き穴（４ヶ所）

アースネジ
アース線を接続してください

施工のポイント●ランプ取付けの４箇所のネジはしっかりと締め込んで、パッキンにテンションをかけてください。また、ランプに傾きが出ないように均等に締め付けてください。
●配線をポール内に落とさないように注意してください。