PRODUCT RANGEAIR CURTAINS
エアカーテ ン セ レ ク シ ョ ン ガ イ ド

FRICO
フリコ・エアカーテンは “ 理想的な環境を創造します ”
スウェーデン（ヨーテボリ）で 85 年以上前に創業し、世界 70 カ国以上でエアカーテンを中心に幅広く活躍する国際企業です。
創業以来、つねに創意的な技術で先進的な製品開発を行い、世界シェア約 60％と高い評価を得ています。
さらに、エアカーテンのリーディングカンパニーとして ISO 27327-1 認証で運用と更新にも努めています。
私たちの企業理念は、省エネルギー社会と快適な室内気候の実現です。
SDGs を見据えた持続可能な社会を実現する、この社会的責任から生み出される製品が省エネネルギーであること。
エネルギー消費の抑制、そして原材料ロスを少なくすること、製造から廃棄に至るまでライフタイムで見据えた提案をします。

FRICO の環境基準
ISO 9001 認証に基づく品質マネージメント、ISO 14001 認証に基づく環境マネージメントは通過点に過ぎません。
“ 明日をより理想的な環境を想像する”という目的で、未来の室内環境を最適化出来るように取り組みます。

Like mountains, dividing climate.

FRICO 歴史年表 The FRICO history Since1932
創業時期のポスター
1932 年 8 月 5 日

Friberg & Co AB 創業
スウェーデンヨーテボリ

1955 年現在に至るファン
ヒーター開発発売

1960 年

世界市場へ進出

1970 年代

1973 年

スウェーデン独自の省エ
ネ基準施行／トリプルガ
ラス窓などが義務化／エアカーテン発売

ヨーテボリ本社工場
Ögärdesvägen

エガーツとフリバーグ、ふたりの土木技師が設立

1938 年

最初の製品フィン式パイプラジエターを開発
80 年経った今も当時のまま製造されている

1950 年代

製造工場・製品検査

1967 年

1970 年

外部設置ラジエント エアカーテン市場
ヒーター開発へ参入

1970 年代

サーモゾーン
商標登録出願1981 年

ノルウェー
FRICO AS 設立

1994 年

フランス
FRICO SAS 設立
ロシア
FRICO rep 設立

1992 年

システムエアグループの一員に

2004 年

2001 年

ドイツ
FRICO GmbH 設立
オランダFRICO BV 設立

英国
FRICO Ltd 設立
香港
FRICO rep 設立

2006 年

オーストリアFRICO GmbH設立

2009 年

2021 年春
進化した設計思想のFRICO
次世代エアカーテン
日本市場へ
Pamir・Arden 発売

エアカーテン
国際基準
ISO 27327-1
策定

2005 年

2016 年スペイン
FRICO rep 設立

ユーロベントエアカーテンガイド
ブック初版発行2018 年

欧州最大規模の最新鋭 R&D 稼働
AMCA 認証施設

無響室

02 AIR CURTAINS SELECTION GUIDEAIR CURTAINS SELECTION GUIDE

03

推奨設場所

追加熱源機能EC制御

対応コントローラー種別

設置方向

推奨設置開口高FCコントロールシステム

水平方向

2,5 m

*国内在庫品統合型コントロール

水平方向

小開口専用

受注生産品

Sierra

FCコントロールシステム

水平方向 / 垂直方向

3,5 m

受注生産品

Pamir 3500

FCコントロールシステム

水平方向 / 垂直方向

3,5 m

*国内在庫品

Pamir 4200

FCコントロールシステム

水平方向 / 垂直方向

4,2 m

受注生産品

Arden 3500

FCコントロールシステム

水平方向

3,5 m

受注生産品

Arden 4200

FCコントロールシステム

水平方向

4,2 m

受注生産品

Pamir 5000

FCコントロールシステム

水平方向 / 垂直方向5m*国内在庫品AGI6000

その他のコントロール

水平方向 / 垂直方向6m

受注生産品

統合型コントロール

水平方向

2,5 m

出入口
Pamir 2500

小開口
PA1508

商業用

FRICO サーモゾーンテクロノジーはエアカーテンを最適化します
多くの建物でドアはほぼ一日中開放されているために、冷房や暖房に大きなロスが生まれます。
特に外気と内気の温度差が大きい季節は冷暖房費の負担が大きくなってしまいます。
エアカーテンは開閉口に見えないエアバリアを作ることで人や荷物をドアフリーで温度が異なるゾーンを管理することができます。
サーモゾーンテクノロジー * と呼ぶ制御は、風量と風速を完璧なまでにコントロールすることで安定したエアバリアを創ります。
冷暖両方で屋内の温度を心地良く保つことができます。
スウェーデン国内で開発と製造し、パフォーマンステストを最先端設備を持つ欧州最大の空調音響研究所で行い認証された製品をお客様へお届けしています。

工業用*）
サーモゾーン（THERMOZONE) はSweden Frico ABの登録商標です。

保冷室用、コントロール
冷暖房エネルギーを上手に削減する為には、エアカーテン運用のコントロールシステムに大きく左右されます。外気と内気の差が大きい季節的要因、人の出入りの頻度、その日の天候や突風、ドアの開閉時間、など様々な影響を瞬時にエアカーテンが対応できる柔軟なプログラム設定が必要です。使用状況に合わせ多彩な制御、そして瞬発力のあるエアカーテン作動の統合コントロールを FC コントロールは可能にしました。

PAECS

受注生産品

（プロジェクト用）※推奨設置開口高は設置する建物の形状により異なります。詳細は販売担当者へご連絡ください。
※設置開口高に対し、ISO規格に適合する有効最大設置幅など、対応する機種提案詳細は販売担当者へご確認ください。
※注文生産品は3〜4ヶ月かかる場合があります、予めご了承ください。
自然吸気式 熱源なし

温水式

EC制御

FCコントロールシステム FCスマート、プロ、BMSコントロールシステム
統合型 PCボードを内蔵、インテリジェントコントロールシステム FCは用途に応じオプション拡幅機能を追加できます。
賢くエネルギーを節約する、詳細は P12 をご覧ください。

リモートコントロール
コントロールパネルは室内の壁面に設置します、リモートコントロール操作も可能です。（オプション）

総合コントロール
統合型コントロールを内蔵したエアカーテン製品についての詳細は販売店担当者へご連絡ください。

その他のコントロール
個別のニーズに対応したコントロールオプションもご利用いただけます。詳細は販売店担当者へご連絡ください。

04 AIR CURTAINS SELECTION GUIDEAIR CURTAINS SELECTION GUIDE

05

Pamir
2500

Pamir
3500

エネルギーを効率的に制御するエントランス用スリムエアカーテン

パミール 2500 シリーズ

さまざまなシーンに洗練された
高効率エアカーテン

パミール 3500 シリーズ

水平設置・垂直設置 ** ) 高さ調整が可能なジョイントキットもあります。

Pamir2500 の推奨設置高さは 2.5m、コンビニエンスストア、薬局、クリニック、店舗、オフィス、ショッピングモール内の店舗、などでの水平設置用に設計され、エアカーテンとインテリジェ
ント FC コントロールシステムを組み合わせることで、快適性の最適化と省エネを簡単に実現できます。

Pamir2500 シリーズには、最小限の操作で快適性を最適化することができるインテリジェントな制御システムが搭載されています。スマートで自動化された機能により、さまざまなフリコ製品に対して簡単な設定と操作が可能です。

Pamir3500 の推奨設置高さは 3.5m、連結した場合の推奨最大きます。さまざまな建物や施設、工場、病院などでの汎用性の開口幅は 5m になります。力率などエネルギー効率が更に向上さ高い選択肢です。

せた最新の EC モータ搭載、風量を無段階に制御可能。エアカー

エネルギー効率と持続可能性に重点を置いたエアカーテン、最テンとインテリジェント FC コントロールシステムを組み合わせ新の AC モータに比べても最大 50％以上のエネルギー効率アることで、快適性の最適化とエネルギーの節約を簡単に実現でドバンテージを持つ EC モータを搭載し、本体重量も軽量化でさまざまな状況下で最適なドアプロテクションを実現するため設置が容易に、より環境に優しい最新鋭機。に、外気温と室温に基づいて風量を自動的に調整します。

Technical specifications

Pamir3500
常温送風運転 - PAFEC3500 A (IP24**)

Technical specifications

Pamir2500
常温送風運転 - PAF2500 A (IP21)
Itemnumber246826
246830

製品型式
PAF2510A
PAF2515A

加温能力
[kW]
00

供給電力
風量 *1
[m /h]
900/1300
1250/21003

音量 *2パワー[dB(A)]
7071

音圧 *3

定格電流

[dB(A)]
43/53
44/54

[A]
0,50,7*1）3 段階のファンの最小 / 最大風量。
*2) 音響パワー（LWA）は ISO 27327-2: 2014、Installation type E に基づいて測定。
*3) 音圧（LpA）。条件は以下の通りです。ユニットまでの距離 5m。指向性係数：2 等価吸収面積 200m 2。最小 / 最大風量時。

06 AIR CURTAINS SELECTION GUIDE

単相 3 線式幅[mm]
1050
1560

200V 50/60Hz
製品重量[kg]
1624

供給電力

Itemnumber

製品型式

加温能力

風量 *

189577
189581

PAFEC3510A
PAFEC3515A

189585

PAFEC3520A[kW]
000[m /h]
900/1800
1400/2700
1900/3500

音量 *パワー[dB(A)]
75
78
79
213

幅

製品重量

[dB(A)]
44/60
46/63

[A]
2,33,2[mm]
1039
1549

47/64

4,1

2039

[kg]
294255

WWL タイプ（≦60℃）はお問い合わせください

音量 *2パワー[dB(A)]
75
7778

音圧 *3

定格電流

幅

製品重量

[˚C]
24/19
25/2025/21

本体内
保有水量
[l]
1,52,43,2[dB(A)]
42/59
45/61
45/62

[A]
2,33,24,1[mm]
1039
1549
2039

[kg]
38526526/21

4,080

47/64

5,12549

80

製品型式

加温能力

風量 *∆t*189579
189583

PAFEC3510WL
PAFEC3515WL

189587

PAFEC3520WL[kW]
111824[m /h]
850/1700
1350/2600
1800/3400

189591

PAFEC3525WL

312250/4300

3200V 50/60Hz

定格電流

加熱機能付 - PAFEC3500 WL, 温風用低温コイル内蔵 (≤80˚C) (IP24**)
Itemnumber1

単相 3 線式

音圧 *34.5*1) 低 / 高エアフロー（2V/10V）。
*2) 音響パワー（LWA）は ISO 27327-2: 2014、Installation type E に基づいて測定。
*3) 音圧（LpA）。条件は以下の通りです。ユニットまでの距離 5m。
指向性係数：2 等価吸収面積 200m 2。最小 / 最大風量時。

*4) ∆ t = 最大熱出力および低 / 高風量（2V/10V）時の通過空気の温度上昇。
*5) 水温 60/40 ℃、気温 +18 ℃の場合。
** ) 水平取付 IP24、垂直取付（右側）IP24、垂直取付（左側） IP21。（取付面側から見た場合）

AIR CURTAINS SELECTION GUIDE07

Pamir5000

加熱機能付 - PAFEC5000 WL, 温風用低温コイル内蔵 (≤80˚C) (IP24**)

定格電流幅

製品重量

[˚C]
28/18
27/19
27/19

音量 *2パワー[dB(A)]
82
82
83[dB(A)]
32/66
33/66
35/67

[A]
4,35,58,0[mm]
1039
1549
2039

[kg]
4662

28/20

5,28537/699,12549

100

製品型式

加温能力風量 *∆t*230378
230382

PAFEC5010WL
PAFEC5015WL

230386

PAFEC5020WL[kW]
172635[m3/h]
650/2700
1150/3950
1550/5400

230390

PAFEC5025WL

461850/6900

14.5*1) 低 / 高エアフロー（2V/10V）。
*2) 音響パワー（LWA）は ISO 27327-2: 2014、Installation type E に基づいて測定。
*3) 音圧（LpA）。条件は以下の通りです。ユニットまでの距離 5m。
指向性係数：2 等価吸収面積 200m 2。 最小 / 最大風量時。

Pamir3500

WWL タイプ（≦60℃）はお問い合わせください

本体内
保有水量
[l]
1,93,04,1

Itemnumber

音圧 *382*4) ∆ t = 最大熱出力および低 / 高風量（2V/10V）時の通過空気の温度上昇。
*5) 水温 60/40 ℃、気温 +18 ℃の場合。
** ) 水平取付 IP24、垂直取付（右側）IP24、垂直取付（左側） IP21。（取付面側から見た場合）

Pamir5000

Vertical mounting

垂直方向の設置が可能

エネルギーを効率的に制御する工業施設内用エアカーテン

パミール 5000 シリーズ

上部に取付が不可能な場合は本体をドアの両側に垂直にして設

また、開口部の高さがある場合は、2 つの本体を連結して設置す置することもできます。

ることが可能です。

エアカーテンは、ドアにできるだけ近い位置に垂直に取り付け縦に設置する場合は本体を必ず上部を固定する必要があります。

ます。各本体には、床に設置するための垂直キット（オプション）

デザインキット（オプション）は、温水パイプやケーブルを隠が必要です。

すために使用します。

水平設置・垂直設置 ** ) 高さ調整が可能なジョイントキットもあります。

Pamir5000 の推奨設置高さは5m、連結したときの開口最大幅

エアカーテンとインテリジェント FC コントロールシステムをは 7m になります。力率に優れエネルギー効率の高い最新の EC組み合わせることで、快適性の最適化と省エネエネルギーを簡モータを搭載し、気流を無段階に制御することができます。

単に実現することができます。

Technical specifications

Pamir5000

供給電力

常温送風運転 - PAFEC5000 A (IP24**)
Itemnumber

製品型式

加温能力

風量 *1230375
230383

PAFEC5010A
PAFEC5020A[m /h]
900/2950
1700/5900

230387

PAFEC5025A[kW]
00032150/7200

音量 *パワー[dB(A)]8086872

音圧 *3[dB(A)]
34/66
39/70
41/71

単相 3 線式

200V 50/60Hz

定格電流幅

製品重量

[A]
4,48,1[mm]
1039
2039

[kg]
39672549

829,2*1）3 段階のファンの最小 / 最大風量。
*2) 音響パワー（LWA）は ISO 27327-2: 2014、Installation type E に基づいて測定。
*3) 音圧（LpA）。条件は以下の通りです。ユニットまでの距離 5m。指向性係数：2 等価吸収面積 200m 2。最小 / 最大風量時。
** ) 水平取付 IP24、垂直取付（右側）IP24、垂直取付（左側） IP21。（取付面側から見た場合）

08 AIR CURTAINS SELECTION GUIDEAIR CURTAINS SELECTION GUIDE

09

Point2

噴流に隙間を作らないファン形状
初速が早く均一な噴流速度、薄いエアバリアが効果的にサーモゾーンを形成。
均一なエアバリアを生み出す独創的なタンジェンシャルファン * が乱気流を防ぎます。

エアカーテンを最適化するサーモゾーン技術

到達風速分布図

開口部やドアに目に見えないエアバリアを作り、人や車の通行を妨げることがありません。
サーモゾーン技術は、風量と風速の絶妙なバランスで、熱や寒さの影響を受けずに均一性の高いエアバリアを実現します。

ISO 27327-1 準拠測定平均値（ISO 表記範例）* ) 一般的なクロスフローファンとは異なり貫通軸を持たない構造から均一性に優れた噴流生成性能を備えています。

Point

3

独自の整流技術がロングレンジエアバリアを実現
エアフローを単純に多くするだけでは噴流速は安定しません、空気流量を適切な圧力に調整する整流と均一な吹き出し、噴流到達距離が長くなるために必要な整流技術を駆使したグリル形状を開発しました。

エアカーテン

Point

1

独創と応用そして統合

3 つのポイント

航空機技術だけではなく、空調換気分野での世界最先端の経験と技術をエアカーテン製品にも応用し、製品開発と改良続けています。

FRICO サーモゾーンテクノロジー
EC モータ * は高速、高効率ながら小型で大きな出力を得高効率 ECモータ搭載られるのが特徴です。

ホールエフェクト
センサー

速度（回転数）とトルクを瞬時に制御し、デマンド制御とステップレスコントロールを可能にしました。エアカーテ
ンに求められる条件を備え、タンジェンシャルファン * を永久磁石* ) 無整流子電動機（Brushless Direct Current Motor）
整流子の代わりに制御・駆動用の電源回路が組み込まれ、永久磁石同期電動機と同じ構造をもつ直流モータ。
直流モータに分類されるが、DC/AC 変換回路（インバータ）を内蔵した PMSM（交流）モータで EC モータ、ECM モータ、ブラシレス直流モータなどと呼称される。

巻線電子整流デバイス

185kWh/month
185kWh/月

100Power[%]

能力（％）

エアカーテン内部構造も乱気流を抑制することが重要です

効率的に稼働させます。

ローラー
ベアリング

72.9

従来の一般的製品

51.2

広範囲で乱気流タービュランスが生じます

必要到達距離まで乱気流抑制

吹出口の噴流速が早いと、m あたりの流量を減らしつつロングレンジエアバリアを形成できます。 m あたりの流量が大きくても噴流初速が遅い場合には到達距離が短い結果になる

ホースの先をつまむかのようなジェットストリームを形成します

約 85%
消費電力削減滑らかで細かな風量バリアブル制御が可能

整流設計で有効到達距離が大きく減少13 m/s
1900 m³/h/m

8 m/s
3100 m³/h/m

34.3
21.6

27kWh/ 月
27kWh/month

12.5
6.44
1009080

10 AIR CURTAINS SELECTION GUIDE

70605040
Speed / Ari volume[%]
ファンスピード/ 風量（％）

2.7
300.8
200.1
10

24,700AC-motor
一般的なAC モータ
Air Curtain
エアカーテンFrico
EC モータAC-motor
エアカーテン
Air Curtain

サーモゾーンテクノロジーは薄くて均一なエアバリアを形成

24,800

吹出口で更に整流効果を高める

AIR CURTAINS SELECTION GUIDE11

FC コントロールシステム
FC Control System

自立縦設置も可能

1 つのシステムで様々な可能性

PAFEC3500/4200/5000
AGI6000

フリコのエアカーテンは PC ボードが内蔵されており、AGI6000

6,0

お好みのコントロールシステム FC を追加することで、多くのスマート機能や省エネ機能を実現することができ

PAFEC5000ます。使用目的に合わせ 4 種類のパッケージをご用意しています。

5,5

5,0

設置後に部品を追加してシステムを拡張・カスタマイズすることも可能です。

PAFEC4200

お客様のご要望に応じたパッケージをご用意いたします

4,5

ので、お気軽にお問い合わせください。

1 つのシステムで様々な可能性

PAFEC3500

FCダイレクトFCスマートFCプロ

FCビルディング－BMSシステム

システム構築のベースユニット

自由度の高いセカンドレベルの最大限のコスト削減を実現する

0-10V、リレーなどの無電圧接

ドアコンタクトは、ドアが開いてコ ン ト ロ ー ル シ ス テ ム。FC ス

サードレベルのコントロールシ

点、モドバス RTU(RS485) によいるときだけエアカーテンが作

マートは、FC ダイレクトのすべ

ス テ ム。FC Pro は、FC Directる制御が可能なビル用総合制御動するというオート省エネ機能ての機能に加えて、省エネ機能と FC Smart の す べ て の 機 能 にシステムです。FC ビルディングを備えています。ドアが閉まってや APP ア プ リ（Bluetooth） で加えて、自動省エネ機能を備えてでは、製品の作動状況やアラームいるときはエアカーテンはスタの操作が可能です。アプリを使えいます。室内外の温度情報を受信を可視化することができます。モンバイ状態となり、さらに加熱がば、システムのすべての機能にアして反応することで、適切な量のドバスにより、制御システム内の必要な場合はファンの回転数をクセスでき、思い通りに設定が可

熱と空気の流れを追加してオーすべての省エネ機能を利用する下げて運転します。また、カレン

能になります。また、大規模な全バーシュートを防ぎ、エネルギーことができます。

ダー機能により、快適モードと削体制御システムの中に別個に設消費を削減します。

減モードの期間を選択すること定するゾーンを作ることもできができます。

ます。

FCDA - FC Direct

FCSA - FC Smart
FCCF

FCCF

FCLAP

FCPA - FC Pro
FCCF

4,03,5PAF2500

3,02,52,01,5

FCLAP FCTXRF

FCBA - FC Building
FCBA

FCCF

1,00,5

FCBC05

FCDC

FCBC10FCDC

FCBC10

FCDC■ FC ダイレクト・第 1 レベルの制御システム■ FC スマート・・第 2 レベルの制御システム■ FC プロ・第 3 レベルの制御システム■エントリーレベル
・ドアコンタクト・カレンダー機能・ フィルタータイマー■ FC ダイレクト＋α・APP アプリ（Bluetooth）による制御
・ワイヤレスセンサー対応
・多才な温風用温水量コントロー
ル可能
・調整可能なカレンダー機能
・留守番・ブースト機能
・調整可能なフィルタータイマー
・風除室・前室制御機能
・ゾーンニーング制御機能■ FC ダイレクト+ FC スマート+α
・自動エアフロー制御
・自動ヒートブロック制御

FCBC10

FCDC■ FC ダイレクト＋α・0-10V またはモドバス
・自動エアフロー制御 *・自動熱遮断 *・多才な追加温水制御可能
・温風とファン速度設定・アラーム表示
・読取値検知機能・留守番・ブースト機能
・ 調整可能なフィルタータイマー
・風除室・前室制御機能
・ゾーンニーング制御機能

0,0* ) 要・外気温度シグナル入力

Controls
Itemnumber

製品型式

製品概要

74684
74685
74686
74687

FCDA
FCSA
FCPA
FCBA

第１レベルの制御ステム
第２レベルの制御ステム
第３レベルの制御ステム
ビルディングマネージメントシステム（BMS）対応

12 AIR CURTAINS SELECTION GUIDEAIR CURTAINS SELECTION GUIDE

13

取付事例

商品に関するご相談・お問合せ

Attachment Case study

TEL.048-257-3196

Pamir2500

韓国
ロッテスーパータワー
パミール2500導入

スウェーデン
Teslaショールーム
パミール2500導入【本社】

株式会社フカガワ【販売】

株式会社フカガワ

ニュージーランド路面店舗
パミール2500導入

Mail : fukagawa@ductnet.com〒332-8555 埼玉県川口市西青木2-9-5

TEL.048-257-3111

FAX.048-256-6629

営業センター１課〒339-0036 埼玉県さいたま市岩槻区横根188-1

TEL.048-798-8881

FAX.048-798-8061

営業センター２課〒339-0036 埼玉県さいたま市岩槻区横根188-1

TEL.048-798-8891

FAX.048-797-1177

札幌営業所〒003-0871 北海道札幌市白石区米里一条3-6-2

TEL.011-875-9151

FAX.011-875-3544

新潟営業所〒950-3134 新潟県新潟市北区新崎700

TEL.025-278-3627

FAX.025-278-3628

水戸営業所〒311-1114 茨城県水戸市塩崎町34-4

TEL.029-240-5336

FAX.029-240-5338

川口営業所〒332-8555 埼玉県川口市西青木2-9-5

TEL.048-257-1088

FAX.048-256-9183

戸田営業所〒335-0035 埼玉県戸田市笹目南町30-2

TEL.048-449-8311

FAX.048-449-8366

東京営業所〒230-0002 神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町9-29

TEL.045-582-2030

FAX.045-582-7110

神奈川営業所〒252-0002 神奈川県座間市小松原2-18-20

TEL.046-266-5771

FAX.046-266-5776

静岡営業所〒422-8004 静岡県静岡市駿河区国吉田1-8-20

TEL.054-267-3337

FAX.054-265-2828

浜松営業所〒435-0028 静岡県浜松市南区飯田町135-1

TEL.053-463-2060

FAX.053-463-6618

長野営業所〒380-0911 長野県長野市稲葉1731-95

TEL.026-214-5530

FAX.026-214-7635

大阪営業所〒578-0901 大阪府東大阪市加納5-14-24

TEL.072-889-1888

FAX.072-889-1212

西大阪営業所〒661-0965 兵庫県尼崎市次屋3-19-22

TEL.06-6495-2700

FAX.06-6495-2701

南大阪営業所〒599-8253 大阪府堺市中区深阪2-16-55

TEL.072-230-0311

FAX.072-230-0322

広島営業所〒731-0124 広島県広島市安佐南区大町東2-8-8

TEL.082-836-7766

FAX.082-836-7786

九州営業所〒812-0888 福岡県福岡市博多区板付1-3-27

TEL.092-451-7871

FAX.092-451-7870

鹿児島営業所〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町4-10

TEL.099-263-6001

FAX.099-263-6002

沖縄営業所〒901-2134 沖縄県浦添市港川495-1

TEL.098-917-5415

FAX.098-917-5416

仙台営業所〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野1-2-10

TEL.022-353-6491

FAX.022-786-6509

山形営業所〒994-0011 山形県天童市北久野本3-2-15

TEL.023-654-5005

FAX.023-654-0528

盛岡営業所〒020-0616 岩手県滝沢市木賊川475-2

TEL.019-613-3911

FAX.019-613-3915

株式会社フカガワエーシーエス〒367-0063 埼玉県本庄市下野堂619

TEL.0495-24-2651

FAX.0495-21-2577

株式会社栃木フカガワ〒322-0026 栃木県鹿沼市茂呂65-1

TEL.0289-72-1121

FAX.0289-72-1120

株式会社千葉フカガワ〒263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町55-2

TEL.043-298-0555

FAX.043-258-1050

株式会社京都フカガワ〒613-0023 京都府久世郡久御山町野村村東174-1

TEL.075-631-1532

FAX.075-631-1591

株式会社岡山フカガワ〒702-8004 岡山県岡山市中区江並89-3

TEL.086-274-3162

FAX.086-274-3163

株式会社熊本フカガワ〒861-8031 熊本県熊本市東区戸島町974-18

TEL.096-380-0500

FAX.096-380-0502

株式会社北九州フカガワ〒800-0219 福岡県北九州市小倉南区曽根新田北7-5-1 TEL.093-474-5611

FAX.093-474-5610

R&D センター〒332-8555 埼玉県川口市西青木2-9-5

TEL.048-257-3111

FAX.048-229-3411

川越工場〒350-0833 埼玉県川越市芳野台2-8-30

TEL.049-223-3311

FAX.049-223-3313

岩槻工場〒339-0056 埼玉県さいたま市岩槻区加倉292-2TEL.048-749-8831

FAX.048-749-8832

株式会社フカガワエーシーエス〒367-0063 埼玉県本庄市下野堂619

TEL.0495-24-2651

FAX.0495-21-2577

株式会社ツウキ〒367-0062 埼玉県本庄市小島南3-5-12

TEL.0495-22-2091

FAX.0495-27-0267

株式会社福岡スパイラル〒818-0114 福岡県太宰府市北谷920-7

TEL.092-921-5241

FAX.092-921-5243

有限会社鹿児島スパイラル〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町4-10

TEL.099-263-6001

FAX.099-263-6002

Duct Net(Thailand)Co.,Ltd.

TIP7 789/13 Moo9 Bangpla Bangplee
Samutprakarn 10540,Thailand

TEL.+66-2136-2888 FAX.+66-2136-2891

深川機械販売株式会社

Pamir3500

株式会社東北フカガワ

イタリア
Villesse（ヴィレッセ）TIARE
ショッピングモール
パミール3500導入

ドイツ
精密機器製造工場配送センター
パミール3500導入

デンマーク
COOP配送センター
パミール3500導入

Pamir5000【製【海デンマーク
Vestas Wind Systems A/S（ヴェスタス）風力発電機製造工場
パミール5000導入

スウェーデンチャルマース工科大学
パミール5000導入

14 AIR CURTAINS SELECTION GUIDE

デンマーク
冷凍食品加工工場
パミール5000導入

造】

外】

株式会社深川製作所⃝本カタログの掲載内容は、2021年６月現在のものです。

⃝ご使用前に本カタログをよくお読みの上、正しくお使いください。本カタログに記載している用途とは異なった使用、施工上の不備による不具合については責任を負うことはできません。

⃝製品の使用方法など技術的なご質問は、お近くの営業所へお問合わせください。
⃝許容静荷重を超える荷重をかけないでください。破損、落下の恐れがあります。
⃝ボルト・ナット類は確実に締付けてください。緩み、落下の恐れがあります。

⃝改良のため、予告なしに製品の仕様（形状・寸法・板厚など）を変更することがあります。

⃝本カタログに掲載してある製品の色は印刷の関係上、実際と異なる場合があります。
⃝機械の価格につきましては、担当営業までお問合わせください。
⃝許可なく転載・複製を禁じます。

⃝他社製品は、各メーカーの承諾の下、掲載しております。

CREATING IDEALENVIRONMENTS

2021-06-20

Like mountains, dividing climate.