TS‑0432

高圧リアクトル始動器（Ｎスター）
形式 ＫＮ−３Ｐ

取

電扱

説明書

光 工 業 株 式 会 社

ＤＥＮＫＯＨ ＥＬＥ．ＩＮＤ．ＣＯ．
，ＬＴＤ．

ご使用の前にこの「安全にご使用いただくために」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

●危害や損害の大きさと切迫に程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが予想される内容を、「危険」、「警告」、「注意」の 3 つに区分しています。
「危険」： 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うかまたは機器の機能に致命的な悪影響を及ぼすことが想定される場合。
「警告」： 取扱いを誤った場合、使用者が重傷や傷害を負うかまたは機器の機能の一部に重大な悪影響を及ぼす可能性がある場合。
「注意」： 取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うかまたは機器の機能に悪影響を及ぼす可能性がある場合および機器を長期にわたって有効に活用する上で、ぜひ守ってほしい事項。

左の記号は危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。

左の記号は禁止の行為を告げるものです。

左の記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

1

製品を使用する際には、次のことを必ずお守り下さい。
機器を正しくお使いいただくために、取扱説明書をよくお読み下さい。
取扱説明書は大切に保管して下さい。

保守・点検は必ず電源を切って行って下さい。
感電及び短絡の危険があります。

危

険管理技術者以外は機器に手を触れないで下さい。感電・故障の恐れがあります。
取り付け、取外し、配線作業は、必ず電源を切って行って下さい。
感電及び短絡の危険があります。

警

告機器の故障時は速やかに調査・修理を行って下さい。
故障を放置すると正常に機能いたしません。

注

意
試験成績書に記載された仕様及び定格値以外の使用は故障・事故の原因になります。

注

意
機器の正しい取扱いを理解し、御使用下さい。
使用を間違えると機器を破損する恐れがあります。

2

１．御使用前に着荷後、早めに仕様（形式・電圧・容量）及び外観（器具等の破損・差し込み等緩み）を検査してください。
２．定格仕様
形式

ＫＮ−３Ｐ

始動タップ

５０％，６５％，８０％（標準タップ）
標準外の場合は図面を参照して下さい。

始動時間定格

１８０秒
始動電流は電動機定格電流の６倍、タップは５０％を基準に規定しています。
５０％が無い場合は付属している最小のタップが基準になります。
例、 ５０％タップの場合
電動機定格電流(A)×６×０．５の電流をコールド状態で通電できる時間

始動倍率が大きい場合は時間定格が短くなります。
例、 始動時間定格 １８０秒

始動倍率 ６．６倍 の場合

６．６÷６＝１．１
１８０／１．１２ ＝１４８秒 となります。
定格電流
ＫＮタイプの始動器は常時通電型の為、定格電流が規定されています。
（仕様により異なる場合がありますので試験成績表を参照願います。
）
注

意
始動倍率が大きい場合、機器の焼損・不具合に至る場合があります。
また定格値以外の使用は事故の原因になります。

３．コイル取付時のご注意＊

取付は、塵あい、有害ガス、甚だしい高温、多湿により影響を受けるおそれのある場所は避けてください。

＊ 水平に据え付けてください。凹凸の甚だしい場所に無理に締め付けますと不具合の原因になることがあります。
3

＊

保守点検に便利なように、始動器の周辺に適当なスペースを考慮してください。

＊

コイル取付台の施行方法
取付足に対して前後方向に重量を支えるように、コイル質量に適した方法で施行してください。

４−φ１４．５
取付穴

ベース取付は図の様な方向に施工して下さい。

＊

コイル周囲
底板・側板等が接近していると始動時に発生する磁束により周囲から音が発生する場合がありますのであまり近くに金属製の板を配置しないようにして下さい。
（周囲１００ｍｍ程度、離して下さい。
）
底板等が接近している場合は底板が振動しないよう補強材に固定するかまたは非金属性のものにすると音の発生は生じません。

（仮に音が発生しても問題になることはありません。
）＊発熱
この始動器は運転時も常時通電されている為、盤構造として自然換気程度の通気を考慮してください。
発熱量は概略電動機容量の０．３％程度です。
例．電動機容量７５ｋＷの場合（電圧要素には無関係）
７５ｋＷ×０．００３＝２２５Ｗ

注意
設置は不具合の原因となる恐れのある場所は避け、施工については定められた方法で行って下さい。

4４．動作・配線５２（主スイッチ）の ON・OFF を条件に運転用電磁接触器（４２）の ON・OFF 動作及びタイマーのカウントを行ってください。
始動

５２・・・ ON↓
タイマーカウント開始↓
設定時間後タイマー・・・ON↓

運転

運転用電磁接触器（４２）
・・・ON

停止

５２・・・OFF
↓
４２・・・OFF
（４２の釈放は５２が OFF した後となるようにして下さい。）※電磁接触器・タイマー等は供給外です。

＊ 運転用電磁接触器（４２）の選定と接続電線サイズは別紙、図面を参照して下さい。
＊ 電源は始動器ターミナルのＲ・Ｓ・Ｔ端子に、電動機側は使用するタップに接続します。
警

告動作に異常はないか確認して下さい。
異常のまま使用を続けると機器の不具合に至ります。

5電源

高圧ケーブル５２

５０％ ６５％８０％ ＲＩＭ

５０％６５％８０％ Ｓ

５０％６５％８０％ Ｔ

電動機
ＫＮ

タップ選択
低圧ケーブル４２電磁接触器＊４２（運転用電磁接触器）

接続電線サイズは添付の接続図を参照してください。

＊ 結線が終わったら絶縁抵抗を確認してください。
高圧側と運転用の低圧側があります。運転用低圧回路は接地されていますので絶縁抵抗はそのままでは測定することは出来ません。測定する場合は接地線を外してから行ってください。
耐電圧試験
３ｋＶ級・・・・１０ｋＶ １分間
６ｋＶ級・・・・１６ｋＶ １分間
危

険
取扱いを誤った場合、人が傷害を負う可能性及び機器の損害が想定されます。

５．始動タップに於ける始動トルク・始動電流の関係＊ 始動トルクは始動タップ％の２乗に比例します。
例、直入れトルクを１００とした場合始動タップ６５％の時・・・・０．６５２＝０．４２
直入れの４２％となります。
＊ 始動電流は始動タップに比例します。
例、直入れ始動電流を１００とした場合始動タップ６５％の時・・・・０．６５
直入れの６５％となります。
※

始動タップが大きい程、始動トルクは大きくなりますが始動電流も大きくなります。

6６．タイマー調整
このタイマーは始動から運転に切換るタイミングを調整するものです（弊社供給外）。
最初にタイマーを長めに仮設定し、始動時間を測定してからその時間に３〜４秒加算した値に再設定します。但し負荷変動が予想される負荷は余裕をもった値として下さい。
仮設定の目安としては送風機の様に慣性の大きいもの・・・４０秒程度
ポンプの様に慣性の小さいもの・・・１０秒程度
但し、始動時間が推測されている場合はそれに余裕を持った値にします。
始動時間とは、電動機を始動させ始動電流が流れ始めてから、回転が上昇して定格電流近くまで電流が減衰するまでの時間です。
始動電流が減衰する前にタイムアップすることのないようにして下さい。減衰する前に運転用電磁接触器（４２）が投入されると直入電流が流れ、機械的ショックも大きくなります。
注

意タイマーは必ず負荷に合わせて調整を行って下さい。機器の故障及び損傷を引き起こす場合があります。

７．始動頻度（始動の繰り返し）＊ 連続始動回数
コールド状態に於いて電動機の ON-OFF を連続して行える回数
連続始動回数Ｎ（回）＝始動時間定格（秒）÷始動時間（秒）例．始動時間定格 １８０秒
始動時間３５秒

１８０秒÷３５秒＝５．１４回（小数点以下切り捨て）
上記の条件下では５回となります。
＊ 休止時間連続始動回数を超えた場合、次の始動までの休止時間は１回の始動による発熱を放熱する時間だ
け休止すれば次の始動は可能です。
休止時間は別表を参照して下さい。
特に試運転の際は始動頻度が多くなることが予想されますのでご注意下さい。

7＊ 始動器温度検出（オプション）
この機能が付いている始動器は温度検出機能が内蔵され、始動器が一定温度以上になると接点出力します。
接点出力は休止時間等を経て、始動器の温度が一定温度以下に下がると、元の状態に戻ります。
ただし急速な温度変化については動作遅れがありますのでご注意ください。
注意
始動回数及び休止時間は必ず許容範囲を守って下さい。
機器の故障及び焼損を引き起こす場合があります。

8始動時間対休止時間表

３０００Ｖ・６０００Ｖ級

ＫＮ−３型

１８０５０％
タップ

６５％
タップ

１５０（１ ）

８０％
タップ

始動 時 間定 格 ３ 分・ ・ ・・ ＫＮ − ３タ イプ（ ２） 間欠 負 荷へ の 適用
こ の表 は 、始 動時 間 ｔ１ （ 秒） と 休止 時 間ｔ ２ （分 ）の 関係 を 表し てい ま す。

始動時間 ｔ１［秒］

１２０ｔ１ｔ２

例 ． 電動 機 の始 動 時間 が ６０ 秒の 場 合
５ ０ ％タ ップ の 時 休 止時 間 １ ５ 分以 上
６ ５％ タッ プ の時 休止 時 間 ２ ５分 以 上
８ ０％ タッ プ の時 休止 時 間 ３ ７分 以 上
取 れば 運 転時 間 に無 関 係に その 繰 り返 し
連続 使 用が 可 能で す 。

９０

注 ． この 表 は、 使 用環 境 （周 囲 温度 ）及 び 電動 機 の特 性（始 動 電流 ） 等に よ り変 わり ま すの で ご注 意 下さ い 。

２５５０％
タップ

６０６５％
タップ８０％
タップ

２０１５１０３０２０５１０
５０

１０ ２０３０６０

９０
休止時間

１２０１５０ｔ２［分］9１０１５

８．使用環境＊ 周囲温度（−１０℃〜４０℃）
上記の範囲外(上限範囲外)の環境でご使用されると、製品劣化が著しく進行し、期待する製品寿命を満足出来ない恐れがあります。
屋外設置の場合は、温度上昇対策として通常換気のみならずファン等での冷却を行うことをお勧め致します。
＊ 湿度（８５％以下／但し結露しない事）
９．不具合＊ 始動器単体の故障は次の要因によるものが考えられます。
経年劣化
過負荷又は始動の繰り返しによる異常高温
雷サージによる巻線の絶縁破壊
その他○経年劣化・・・絶縁抵抗測定により確認○異常高温／雷サージ・・・レアーショートに至る可能性があります。
レアーショートした場合、電流のバランスが崩れ、2E／3E リレーが組み込まれている盤は不平衡要素により検知されます。
この場合運転時に電磁接触器（４２）に流れる電流をクランプメータで測定してバランスしているかどうかを確認することにより判断出来ます。
１０．保守点検定格仕様の範囲で御使用の場合でも保守点検は必ず行って下さい。
また極めて高温・多湿の場所、ちり・ほこりの多い場所での御使用の場合、たびたび過負荷運転のある場合、極端に始動頻度が多い負荷、インチング運転をした時、その状況に応じて点検をして下さい。
☆ 動作テスト☆ ちり・ほこりの除去☆ 電磁接触器の摩耗の点検、掃除☆ 各部ネジ、ボルトの緩みの増し締め☆ 異常高温による変色等の点検
注 意◎

保守・点検をする際は必ず遮断器等を OFF にして電源を切ってから行って下さい。

◎ 機器の故障時は速やかに調整・修理を行って下さい。放置すると事故の原因となります。
◎ 専門技術者以外は機器に手を触れないで下さい。感電・故障の恐れがあります。
2009/04/01
10