RS-0476-1
ガス検知部
ＧＤ－７０Ｄ－ＥＡ仕様書(ＥＳＵ仕様)
型式
検知原理
検知対象ガス※
濃度表示
検知範囲※
検知方式
吸引流量
警報設定値※
電源表示
各種表示
警報精度(同一条件下)
警報遅れ時間(同一条件下)
ガス警報タイプ
ガス警報表示
ガス警報動作ガス警報接点※
故障警報・自己診断
故障警報表示
故障警報動作故障警報接点※
接点容量接点ケーブル
伝送方式

伝送ケーブル
各種機能
電源ケーブル
電源
消費電力
配管接続口
イニシャルクリア
使用温度範囲使用湿度範囲
構造
外形寸法
質量
外観色
※ 注文時にご指定ください。

GD-70D-EA
定電位電解式
毒性ガス
キャラクタ LCD(デジタル及びバーメータ表示)
検知対象ガスによるポンプ吸引式
0.5L/min±10%検知対象ガスによるPOWER ランプ点灯(緑)
ガス名表示/流量表示/モード表示/通信状態表示
警報設定値に対して±30%以内
警報設定値の 1.6 倍のガスを与えて 60 秒以内(配管遅れ,通信遅れは含まず)
2 段警報(H-HH)
1st：ALM1 ランプ点灯(赤)2nd：ALM2 ランプ点灯(赤)
自動復帰
無電圧接点各 1a 又は 1b(2 段独立)
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)システム異常/センサ異常/流量異常/通信異常
FAULT ランプ点灯(黄)/内容表示
自動復帰
無電圧接点 1a 又は 1b
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)
DC24V・0.5A(抵抗負荷)
CVV 等のケーブル(1.25sq)・最大 6 芯
デジタル伝送：Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX)
アナログ伝送：3 線式アナログ伝送(電源共通<電源,信号,コモン>)又は 2 線式
アナログ伝送デジタル伝送：Ethernet ケーブル(カテゴリ 5 以上)
アナログ伝送：CVVS 等のシールドケーブル(1.25sq)・3 芯又 2 芯
白色バックライト/警報遅延/サプレス/ゼロ追尾/感度補正/流量制御/校正履歴/警報トレンド履歴/イベント履歴
CVV 等のケーブル(1.25sq)・2 芯(PoE 接続時はデジタル伝送ケーブルと共通/
3 線式アナログ伝送時はアナログ伝送ケーブルと共通)
DC24V±10%又は PoE 接続
DC24V 接続時：約 3W(最大約 5W)
PoE 接続時：約 4.5W(最大約 7W)
Rc1/4(O.Dφ6-1t・テフロン管用ハーフユニオン<PP>付)
約 25 秒
0～40℃(急変なきこと)
30～70%RH(結露なきこと。搭載センサにより異なる場合があります)
箱型・壁掛型
約 70(W)×120(H)×145(D)mm(突起部は除く)
約 0.9kg
本体：グレー
前面扉：ホワイトRS-0476-1
外観図※Ethernetケーブル接続用のRJ-45コネクタは本体底面にあります。

端子台図12＋－DC24V

34＋－4-20mA

56ALM1 接点

78ALM2 接点

910FAULT 接点※PoE接続の場合は、1,2端子は使用不可となります(接続禁止。RJ-45コネクタより供給)。

RS-0658-2
ガス検知部
ＧＤ－７０Ｄ－ＥＡ仕様書(ＥＳＵ・酸欠警報仕様)
型式
検知原理
検知対象ガス
濃度表示
検知範囲
検知方式
吸引流量
警報設定値※1
電源表示
各種表示
指示精度(同一条件下)※2
警報設定値の精度※2
応答時間(同一条件下)※2
警報遅れ時間(同一条件下)※2
ガス警報タイプ
ガス警報表示
ガス警報動作ガス警報接点※1
故障警報・自己診断
故障警報表示
故障警報動作故障警報接点※1
接点容量
接点ケーブル
伝送方式

伝送ケーブル
各種機能
電源ケーブル
電源
消費電力
配管接続口
イニシャルクリア
使用温度範囲使用湿度範囲
構造
外形寸法
質量
外観色

GD-70D-EA
定電位電解式酸素
キャラクタ LCD(デジタル及びバーメータ表示)
0-25vol%
ポンプ吸引式
0.5L/min±10%
18vol%(1st<L>) 【標準設定値】/ 18vol%(2nd<LL>)【標準設定値】
POWER ランプ点灯(緑)
ガス名表示/流量表示/モード表示/通信状態表示±0.7vol%以内
警報設定値と警報を発したときの濃度指示値との差は 090%応答 30 秒以内（配管遅れは含まず）
酸欠警報（18vol% L 警報）において 10～11vol%のガスを検知させて5 秒以内(配管遅れは含まず)
2 段警報(L-LL)
1st：ALM1 ランプ点灯(赤)2nd：ALM2 ランプ点灯(赤)
自動復帰
無電圧接点各 1a 又は 1b(2 段独立)
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)システム異常/センサ異常/流量異常/通信異常
FAULT ランプ点灯(黄)/内容表示
自動復帰
無電圧接点 1a 又は 1b
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)
DC24V・0.5A(抵抗負荷)
CVV 等のケーブル(1.25sq)・最大 6 芯
デジタル伝送：Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX)
アナログ伝送：3 線式アナログ伝送(電源共通<電源,信号,コモン>)又は2 線式アナログ伝送
デジタル伝送：Ethernet ケーブル(カテゴリ 5 以上)
アナログ伝送：CVVS 等のシールドケーブル(1.25sq)・3 芯又 2 芯
白色バックライト/警報遅延/サプレス/ゼロ追尾/感度補正/流量制御/校正履歴/警報トレンド履歴/イベント履歴
CVV 等のケーブル(1.25sq)・2 芯(PoE 接続時はデジタル伝送ケーブルと共通/3 線式アナログ伝送時はアナログ伝送ケーブルと共通)
DC24V±10%又は PoE 接続
DC24V 接続時：約 3W(最大約 5W)
PoE 接続時：約 4.5W(最大約 7W)
Rc1/4(O.Dφ6-1t・テフロン管用ハーフユニオン<PP>付)
約 25 秒-10～40℃(急変なきこと)
6～88%RH(結露なきこと)
箱型・壁掛型
約 70(W)×120(H)×145(D)mm(突起部は除く)
約 0.9kg
本体：グレー
前面扉：ホワイトRS-0658-2※1 注文時にご指定ください。
※2 JIS T8201 2010(酸素欠乏測定用酸素計)に準拠。

外観図※Ethernetケーブル接続用のRJ-45コネクタは本体底面にあります。

端子台図12＋－DC24V

34＋－4-20mA

56ALM1 接点

78ALM2 接点

910FAULT 接点※PoE接続の場合は、1,2端子は使用不可となります(接続禁止。RJ-45コネクタより供給)。

RS-0479-2
ガス検知部
ＧＤ－７０Ｄ－ＥＡ仕様書(ＳＧＵ仕様)
型式
検知原理
検知対象ガス※
濃度表示
検知範囲※
検知方式
吸引流量
警報設定値※
電源表示
各種表示
警報精度(同一条件下)※

GD-70D-EA
半導体式
可燃性ガス/毒性ガス
キャラクタ LCD(デジタル及びバーメータ表示)
検知対象ガスによるポンプ吸引式
0.5L/min±10%検知対象ガスによる
POWER ランプ点灯(緑)
ガス名表示/流量表示/モード表示/通信状態表示
警報設定値に対して±25%以内(可燃性ガス)
警報設定値に対して±30%以内(毒性ガス)
警報遅れ時間(同一条件下)※ 警報設定値の 1.6 倍のガスを与えて 30 秒以内又は 60 秒以内(検知対象ガスによる。配管遅れ,通信遅れは含まず)
ガス警報タイプ
2 段警報(H-HH)
ガス警報表示
1st：ALM1 ランプ点灯(赤)2nd：ALM2 ランプ点灯(赤)
ガス警報動作自動復帰※
ガス警報接点無電圧接点各 1a 又は 1b(2 段独立)
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)
故障警報・自己診断 システム異常/センサ異常/流量異常/通信異常
故障警報表示FAULT ランプ点灯(黄)/内容表示
故障警報動作自動復帰※
故障警報接点無電圧接点 1a 又は 1b
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)
接点容量
DC24V・0.5A(抵抗負荷)
接点ケーブルCVV 等のケーブル(1.25sq)・最大 6 芯
伝送方式
デジタル伝送：Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX)
アナログ伝送：3 線式アナログ伝送(電源共通<電源,信号,コモン>)又は 2 線式
アナログ伝送伝送ケーブルデジタル伝送：Ethernet ケーブル(カテゴリ 5 以上)
アナログ伝送：CVVS 等のシールドケーブル(1.25sq)・3 芯又 2 芯
各種機能
白色バックライト/警報遅延/サプレス/流量制御/校正履歴/
警報トレンド履歴/イベント履歴
電源ケーブルCVV 等のケーブル(1.25sq)・2 芯(PoE 接続時はデジタル伝送ケーブルと共通/
3 線式アナログ伝送時はアナログ伝送ケーブルと共通)
電源
DC24V±10%又は PoE 接続
消費電力
DC24V 接続時：約 4W(最大約 6W)
PoE 接続時：約 5.5W(最大約 7W)
配管接続口
Rc1/4(O.Dφ6-1t・テフロン管用ハーフユニオン<PP>付)
イニシャルクリア
約 25 秒使用温度範囲
0～40℃(急変なきこと)
使用湿度範囲
95%RH 以下(結露なきこと)
構造
箱型・壁掛型
外形寸法
約 70(W)×120(H)×145(D)mm(突起部は除く)
質量
約 0.9kg
外観色
本体：グレー
前面扉：ホワイト※ 注文時にご指定ください。

RS-0479-2
外観図※Ethernetケーブル接続用のRJ-45コネクタは本体底面にあります。

端子台図12＋－DC24V34＋－4-20mA

56ALM1 接点

78ALM2 接点

910FAULT 接点※PoE接続の場合は、1,2端子は使用不可となります(接続禁止。RJ-45コネクタより供給)。

RS-0483-1
ガス検知部
ＧＤ－７０Ｄ－ＥＡ仕様書(ＳＳＵ・ＳｉＯ２仕様)
型式
検知原理
検知対象ガス
濃度表示
検知範囲
検知方式
吸引流量
警報設定値
電源表示
各種表示
警報遅れ時間(同一条件下)
ガス警報タイプ
ガス警報表示
ガス警報動作ガス警報接点※
故障警報・自己診断
故障警報表示
故障警報動作故障警報接点※
接点容量
接点ケーブル
伝送方式

伝送ケーブル
各種機能
電源ケーブル
電源
消費電力
配管接続口
イニシャルクリア
使用温度範囲使用湿度範囲
構造
外形寸法
質量
外観色
※ 注文時にご指定ください。

GD-70D-EA
粒子イオン検出式
SiO2(SiH4 酸化生成物)
キャラクタ LCD(デジタル及びバーメータ表示)
10mg/m3 以上
ポンプ吸引式
0.5L/min±10%10mg/m3
POWER ランプ点灯(緑)
ガス名表示/流量表示/モード表示/通信状態表示
60 秒以内(配管遅れ,通信遅れは含まず)
2 回路警報(H 警報)
1st：ALM1 ランプ点灯(赤)2nd：ALM2 ランプ点灯(赤)
自動復帰
無電圧接点各 1a 又は 1b(2 段独立)
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)システム異常/センサ異常/流量異常/通信異常
FAULT ランプ点灯(黄)/内容表示
自動復帰
無電圧接点 1a 又は 1b
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)
DC24V・0.5A(抵抗負荷)
CVV 等のケーブル(1.25sq)・最大 6 芯
デジタル伝送：Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX)
アナログ伝送：3 線式アナログ伝送(電源共通<電源,信号,コモン>)又は 2 線式
アナログ伝送デジタル伝送：Ethernet ケーブル(カテゴリ 5 以上)
アナログ伝送：CVVS 等のシールドケーブル(1.25sq)・3 芯又 2 芯
白色バックライト/警報遅延/流量制御/校正履歴/警報トレンド履歴/
イベント履歴CVV 等のケーブル(1.25sq)・2 芯(PoE 接続時はデジタル伝送ケーブルと共通/
3 線式アナログ伝送時はアナログ伝送ケーブルと共通)
DC24V±10%又は PoE 接続
DC24V 接続時：約 3W(最大約 5W)
PoE 接続時：約 4.5W(最大約 7W)
Rc1/4(O.Dφ6-1t・テフロン管用ハーフユニオン<PP>付)
約 25 秒
0～40℃(急変なきこと)
30～80%RH(結露なきこと)
箱型・壁掛型
約 70(W)×120(H)×145(D)mm(突起部は除く)
約 0.9kg
本体：グレー
前面扉：ホワイトRS-0483-1
外観図※Ethernetケーブル接続用のRJ-45コネクタは本体底面にあります。

端子台図12＋－DC24V

34＋－4-20mA

56ALM1 接点

78

ALM2 接点

910FAULT 接点※PoE接続の場合は、1,2端子は使用不可となります(接続禁止。RJ-45コネクタより供給)。

RS-0480-2
ガス検知部
ＧＤ－７０Ｄ－ＥＡ仕様書(ＯＳＵ・酸欠警報仕様)
型式
検知原理
検知対象ガス
濃度表示
検知範囲
検知方式
吸引流量
警報設定値※1
電源表示
各種表示
指示精度(同一条件下)※2
警報設定値の精度※2
応答時間(同一条件下)※2
警報遅れ時間(同一条件下)※2
ガス警報タイプ
ガス警報表示
ガス警報動作ガス警報接点※1
故障警報・自己診断
故障警報表示
故障警報動作故障警報接点※1
接点容量
接点ケーブル
伝送方式

伝送ケーブル
各種機能
電源ケーブル
電源
消費電力
配管接続口
イニシャルクリア
使用温度範囲使用湿度範囲
構造
外形寸法
質量
外観色

GD-70D-EA
隔膜ガルバニ電池式
酸素
キャラクタ LCD(デジタル及びバーメータ表示)
0～25vol%
ポンプ吸引式
0.5L/min±10%
18vol%(1st<L>) 【標準設定値】
18vol%(2nd<LL>)【標準設定値】
POWER ランプ点灯(緑)
ガス名表示/流量表示/モード表示/通信状態表示±0.7vol%以内
警報設定値と警報を発したときの濃度指示値との差は 090%応答 30 秒以内(配管遅れ,通信遅れは含まず)
酸欠警報(18vol%L 警報)において 10～11vol%のガスを検知させて 5 秒以内(配管遅れ,通信遅れは含まず)
2 段警報(L-LL 又は L-H)
1st：ALM1 ランプ点灯(赤)2nd：ALM2 ランプ点灯(赤)
自動復帰
無電圧接点各 1a 又は 1b(2 段独立)
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)システム異常/センサ異常/流量異常/通信異常
FAULT ランプ点灯(黄)/内容表示
自動復帰
無電圧接点 1a 又は 1b
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)
DC24V・0.5A(抵抗負荷)
CVV 等のケーブル(1.25sq)・最大 6 芯
デジタル伝送：Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX)
アナログ伝送：3 線式アナログ伝送(電源共通<電源,信号,コモン>)又は 2線式アナログ伝送
デジタル伝送：Ethernet ケーブル(カテゴリ 5 以上)
アナログ伝送：CVVS 等のシールドケーブル(1.25sq)・3 芯又 2 芯
白色バックライト/警報遅延/サプレス/流量制御/校正履歴/
警報トレンド履歴/イベント履歴
CVV 等のケーブル(1.25sq)・2 芯(PoE 接続時はデジタル伝送ケーブルと共
通/3 線式アナログ伝送時はアナログ伝送ケーブルと共通)
DC24V±10%又は PoE 接続
DC24V 接続時：約 3W(最大約 5W)
PoE 接続時：約 4.5W(最大約 7W)
Rc1/4(O.Dφ6-1t・テフロン管用ハーフユニオン<PP>付)
約 25 秒
0～40℃(急変なきこと)
95%RH 以下(結露なきこと)
箱型・壁掛型
約 70(W)×120(H)×145(D)mm(突起部は除く)
約 0.9kg
本体：グレー
前面扉：ホワイトRS-0480-2※1 注文時にご指定ください。
※2 JIS T8201 2010(酸素欠乏測定用酸素計)に準拠。

外観図※Ethernetケーブル接続用のRJ-45コネクタは本体底面にあります。

端子台図12＋－DC24V

34＋－4-20mA

56ALM1 接点

78ALM2 接点

910FAULT 接点※PoE接続の場合は、1,2端子は使用不可となります(接続禁止。RJ-45コネクタより供給)。

RS-0481-1
ガス検知部
ＧＤ－７０Ｄ－ＥＡ仕様書(ＯＳＵ・濃度監視仕様)
型式
検知原理
検知対象ガス
濃度表示
検知範囲
検知方式
吸引流量
警報設定値※
電源表示
各種表示
指示精度(同一条件下)応答時間(同一条件下)
ガス警報タイプ※
ガス警報表示
ガス警報動作ガス警報接点※
故障警報・自己診断
故障警報表示
故障警報動作故障警報接点※
接点容量
接点ケーブル
伝送方式

伝送ケーブル
各種機能
電源ケーブル
電源
消費電力
配管接続口
イニシャルクリア
使用温度範囲使用湿度範囲
構造
外形寸法
質量
外観色
※ 注文時にご指定ください。

GD-70D-EA
隔膜ガルバニ電池式
酸素
キャラクタ LCD(デジタル及びバーメータ表示)
0～5vol%
ポンプ吸引式
0.5L/min±10%
4vol%(1st<H>) 【標準設定値】
4vol%(2nd<HH>)【標準設定値】
POWER ランプ点灯(緑)
ガス名表示/流量表示/モード表示/通信状態表示±0.7vol%以内
90%応答 30 秒以内(配管遅れ,通信遅れは含まず)
2 段警報(H-HH 又は L-H,L-LL)
1st：ALM1 ランプ点灯(赤)2nd：ALM2 ランプ点灯(赤)
自動復帰
無電圧接点各 1a 又は 1b(2 段独立)
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)システム異常/センサ異常/流量異常/通信異常
FAULT ランプ点灯(黄)/内容表示
自動復帰
無電圧接点 1a 又は 1b
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)
DC24V・0.5A(抵抗負荷)
CVV 等のケーブル(1.25sq)・最大 6 芯
デジタル伝送：Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX)
アナログ伝送：3 線式アナログ伝送(電源共通<電源,信号,コモン>)又は 2 線式アナログ伝送
デジタル伝送：Ethernet ケーブル(カテゴリ 5 以上)
アナログ伝送：CVVS 等のシールドケーブル(1.25sq)・3 芯又 2 芯
白色バックライト/警報遅延/サプレス/流量制御/校正履歴/警報トレンド履歴/イベント履歴
CVV 等のケーブル(1.25sq)・2 芯(PoE 接続時はデジタル伝送ケーブルと共通/
3 線式アナログ伝送時はアナログ伝送ケーブルと共通)
DC24V±10%又は PoE 接続
DC24V 接続時：約 3W(最大約 5W)
PoE 接続時：約 4.5W(最大約 7W)
Rc1/4(O.Dφ6-1t・テフロン管用ハーフユニオン<PP>付)
約 25 秒
0～40℃(急変なきこと)
95%RH 以下(結露なきこと)
箱型・壁掛型
約 70(W)×120(H)×145(D)mm(突起部は除く)
約 0.9kg
本体：グレー
前面扉：ホワイトRS-0481-1
外観図※Ethernetケーブル接続用のRJ-45コネクタは本体底面にあります。

端子台図12＋－DC24V

34＋－4-20mA

56ALM1 接点

78ALM2 接点

910FAULT 接点※PoE接続の場合は、1,2端子は使用不可となります(接続禁止。RJ-45コネクタより供給)。

RS-0482-1
ガス検知部
ＧＤ－７０Ｄ－ＥＡ仕様書(ＯＳＵ・漏洩警報仕様)
型式
検知原理
検知対象ガス
濃度表示
検知範囲
検知方式
吸引流量
警報設定値※
電源表示
各種表示
警報精度(同一条件下)
警報遅れ時間(同一条件下)
ガス警報タイプ
ガス警報表示
ガス警報動作ガス警報接点※
故障警報・自己診断
故障警報表示
故障警報動作故障警報接点※
接点容量
接点ケーブル
伝送方式

伝送ケーブル
各種機能
電源ケーブル
電源
消費電力
配管接続口
イニシャルクリア
使用温度範囲使用湿度範囲
構造
外形寸法
質量
外観色
※ 注文時にご指定ください。

GD-70D-EA
隔膜ガルバニ電池式
酸素
キャラクタ LCD(デジタル及びバーメータ表示)
0～50vol%
ポンプ吸引式
0.5L/min±10%25vol%(1st)/25vol%(2nd)【標準設定値】
POWER ランプ点灯(緑)
ガス名表示/流量表示/モード表示/通信状態表示
漏洩警報(25vol%H 警報)に対して±5%以内
漏洩警報(25vol%H 警報)において 1.6 倍のガスを与えて 30 秒以内(配管遅れ,通信遅れは含まず)
2 段警報(H-HH)
1st：ALM1 ランプ点灯(赤)2nd：ALM2 ランプ点灯(赤)
自動復帰
無電圧接点各 1a 又は 1b(2 段独立)
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)システム異常/センサ異常/流量異常/通信異常
FAULT ランプ点灯(黄)/内容表示
自動復帰
無電圧接点 1a 又は 1b
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)
DC24V・0.5A(抵抗負荷)
CVV 等のケーブル(1.25sq)・最大 6 芯
デジタル伝送：Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX)
アナログ伝送：3 線式アナログ伝送(電源共通<電源,信号,コモン>)又は 2 線式
アナログ伝送デジタル伝送：Ethernet ケーブル(カテゴリ 5 以上)
アナログ伝送：CVVS 等のシールドケーブル(1.25sq)・3 芯又 2 芯
白色バックライト/警報遅延/サプレス/流量制御/校正履歴/警報トレンド履歴/イベント履歴
CVV 等のケーブル(1.25sq)・2 芯(PoE 接続時はデジタル伝送ケーブルと共通/
3 線式アナログ伝送時はアナログ伝送ケーブルと共通)
DC24V±10%又は PoE 接続
DC24V 接続時：約 3W(最大約 5W)
PoE 接続時：約 4.5W(最大約 7W)
Rc1/4(O.Dφ6-1t・テフロン管用ハーフユニオン<PP>付)
約 25 秒
0～40℃(急変なきこと)
95%RH 以下(結露なきこと)
箱型・壁掛型
約 70(W)×120(H)×145(D)mm(突起部は除く)
約 0.9kg
本体：グレー
前面扉：ホワイトRS-0482-1
外観図※Ethernetケーブル接続用のRJ-45コネクタは本体底面にあります。

端子台図12＋－DC24V

34＋－4-20mA

56ALM1 接点

78ALM2 接点

910FAULT 接点※PoE接続の場合は、1,2端子は使用不可となります(接続禁止。RJ-45コネクタより供給)。

RS-0475-1
ガス検知部
ＧＤ－７０Ｄ－ＥＡ仕様書(ＮＣＵ仕様)
型式
検知原理
検知対象ガス※
濃度表示
検知範囲※
検知方式
吸引流量
警報設定値※
電源表示
各種表示
警報精度(同一条件下)
警報遅れ時間(同一条件下)
ガス警報タイプ
ガス警報表示
ガス警報動作ガス警報接点※
故障警報・自己診断
故障警報表示
故障警報動作故障警報接点※
接点容量
接点ケーブル
伝送方式

伝送ケーブル
各種機能
電源ケーブル
電源
消費電力
配管接続口
イニシャルクリア
使用温度範囲使用湿度範囲
構造
外形寸法
質量
外観色
※ 注文時にご指定ください。

GD-70D-EA
ニューセラミック式
可燃性ガス
キャラクタ LCD(デジタル及びバーメータ表示)
検知対象ガスによるポンプ吸引式
0.5L/min±10%検知対象ガスによるPOWER ランプ点灯(緑)
ガス名表示/流量表示/モード表示/通信状態表示
警報設定値に対して±25%以内
警報設定値の 1.6 倍のガスを与えて 30 秒以内(配管遅れ,通信遅れは含まず)
2 段警報(H-HH)
1st：ALM1 ランプ点灯(赤)2nd：ALM2 ランプ点灯(赤)
自動復帰
無電圧接点各 1a 又は 1b(2 段独立)
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)システム異常/センサ異常/流量異常/通信異常
FAULT ランプ点灯(黄)/内容表示
自動復帰
無電圧接点 1a 又は 1b
常時非励磁(警報時励磁)又は常時励磁(警報時非励磁)
DC24V・0.5A(抵抗負荷)
CVV 等のケーブル(1.25sq)・最大 6 芯
デジタル伝送：Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX)
アナログ伝送：3 線式アナログ伝送(電源共通<電源,信号,コモン>)又は 2 線式
アナログ伝送デジタル伝送：Ethernet ケーブル(カテゴリ 5 以上)
アナログ伝送：CVVS 等のシールドケーブル(1.25sq)・3 芯又 2 芯
白色バックライト/警報遅延/サプレス/ゼロ追尾/流量制御/校正履歴/
警報トレンド履歴/イベント履歴
CVV 等のケーブル(1.25sq)・2 芯(PoE 接続時はデジタル伝送ケーブルと共通/
3 線式アナログ伝送時はアナログ伝送ケーブルと共通)
DC24V±10%又は PoE 接続
DC24V 接続時：約 4.5W(最大約 6.5W)
PoE 接続時：約 5.5W(最大約 8.5W)
Rc1/4(O.Dφ6-1t・テフロン管用ハーフユニオン<PP>付)
約 25 秒
0～40℃(急変なきこと)
95%RH 以下(結露なきこと)
箱型・壁掛型
約 70(W)×120(H)×145(D)mm(突起部は除く)
約 0.9kg
本体：グレー
前面扉：ホワイトRS-0475-1
外観図※Ethernetケーブル接続用のRJ-45コネクタは本体底面にあります。

端子台図12＋－DC24V

34＋－4-20mA

56ALM1 接点

78ALM2 接点

910FAULT 接点※PoE接続の場合は、1,2端子は使用不可となります(接続禁止。RJ-45コネクタより供給)。

RS-0844-1
ガス検知部
ＧＤ－７０Ｄ－ＥＡ仕様書(ＳＨＵ仕様)
型式
検知原理
検知対象ガス
濃度表示
検知範囲
検知方式
吸引流量
警報設定値※
電源表示
各種表示
警報精度(同一条件下)
警報遅れ時間(同一条件下)
ガス警報タイプ
ガス警報表示
ガス警報動作ガス警報接点※
故障警報・自己診断
故障警報表示
故障警報動作故障警報接点※
接点容量
接点ケーブル
伝送方式

伝送ケーブル
各種機能
電源ケーブル
電源
消費電力
配管接続口
イニシャルクリア
使用温度範囲使用湿度範囲
構造
外形寸法
質量
外観色
※ 注文時にご指定ください。

GD-70D-EA
熱線型半導体式
H2
キャラクタ LCD(デジタル及びバーメータ表示)
0～2000ppm
ポンプ吸引式
0.5L/min±10%
1st 500ppm /2nd 1000ppm【標準設定値】
POWER ランプ点灯(緑)
ガス名表示/流量表示/モード表示/通信状態表示
警報設定値に対して±25%以内
警報設定値の 1.6 倍のガスを与えて 30 秒以内 (配管遅れ,通信遅れは含まず)
2 段警報(H-HH)
1st：ALM1 ランプ点灯(赤)2nd：ALM2 ランプ点灯(赤)
自動復帰
無電圧接点各 1a または 1b(2 段独立)
常時非励磁(警報時励磁)または常時励磁(警報時非励磁)システム異常/センサ異常/流量異常/通信異常
FAULT ランプ点灯(黄)/内容表示
自動復帰
無電圧接点 1a または 1b
常時非励磁(警報時励磁)または常時励磁(警報時非励磁)
DC24V・0.5A(抵抗負荷)
CVV 等のケーブル(1.25 ㎜ 2)・最大 6 芯
デジタル伝送：Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX)
アナログ伝送：3 線式アナログ伝送(電源共通<電源,信号,コモン>)または 2線式アナログ伝送
デジタル伝送：Ethernet ケーブル(カテゴリ 5 以上)
アナログ伝送：CVVS 等のシールドケーブル(1.25 ㎜ 2)・3 芯また 2 芯
白色バックライト/警報遅延/サプレス/流量制御/校正履歴/
警報トレンド履歴/イベント履歴
CVV 等のケーブル(1.25 ㎜ 2)・2 芯(PoE 接続時はデジタル伝送ケーブルと共通/3 線式アナログ伝送時はアナログ伝送ケーブルと共通)
DC24V±10%または PoE 接続
DC24V 接続時：約 4.5W(最大約 6.5W)
PoE 接続時：約 5.5W(最大約 8.5W)
Rc1/4(O.Dφ6-1t・テフロン管用ハーフユニオン<PP>付)
約 25 秒
0～40℃(急変なきこと)
95%RH 以下(結露なきこと)
箱型・壁掛型
約 70(W)×120(H)×145(D)mm(突起部は除く)
約 0.9kg
本体：グレー
前面扉：ホワイトRS-0844-1
外観図※Ethernetケーブル接続用のRJ-45コネクタは本体底面にあります。

端子台図12＋－DC24V

34＋－4-20mA

56ALM1 接点

78ALM2 接点

910FAULT 接点※PoE接続の場合は、1,2端子は使用不可となります(接続禁止。RJ-45コネクタより供給)。