電線・ケーブル燃焼試験
No.

試験項目

試験概要

試験条件

試験試料

適応規格

(サイズ・数量など)

JIS C 3005
UL 2241

一条ケーブル燃焼試験

規定長の電線・ケーブル等に小型ガスバーナで着火し、自己消火性、耐延焼性等を評価する。

UL 1581

バーナ出力︓50W,500W, 1kW

試料長︓（VW-1等）

使用燃料︓メタンガスもしくはプロパンガス

300～620ｍｍ

CSA C22.2(規格による)（FT-1, FT-2）
IEC 60332-1
IEC 60332-2
ISO 6722

垂直トレイ燃焼試験

2

IEC規格、EN規格に準拠した垂直トレイ燃焼試験

34

外径により決定される本数のケーブルをトレイに取り付け、20分間燃焼させる。

試料長︓IEEE 383

バーナ出力︓20kW

2.4～2.44m/条IEEE 1202

使用燃料︓プロパン
ガス（規格による）JIS C 3521

試料取付本数︓

UL 1685

外径による

CSA FT-4など

カテゴリーおよびケーブルの非金属部体積より決定される本数のケーブルをトレイに取り付け、規定時間燃焼させる。

バーナ出力︓20kW,40kW

多条布設されたケーブルを規定時間燃焼させ、発熱性能および損傷長を測定する。測定結果に応じクラス判定を行う。

バーナー出力︓
20kW、30kW

試料長︓3.5m/条

使用燃料︓プロパン
ガス

外径によるライザーケーブル燃焼試験

垂直に布設されたケーブルを一定の風量を流した環境で燃焼させ、火炎伝播高さや温度を評価する。

スタイナートンネル燃焼試験

プレナム空間を模擬した炉に水平に布設したケーブルの火炎伝播距離と煙濃度を評価する。また、床材・壁紙など建築材料の燃焼試験（FSI, SDIの算出）も行うことが出来る。

使用燃料︓プロパン
ガス

バーナ出力︓
155kW
使用燃料︓プロパン
ガス

バーナ出力︓86kW
使用燃料︓メタンガス

試料長︓3.5m/条
試料取付本数︓カテゴリ
ーおよびケーブルの非金属部体積による

試料取付本数︓

試料︓5.3m（17.5ft）/条ケーブル試料︓7.3m（24ft）/条建材試料︓
7.3m×0.55m×0.1m

IEC 60332-3
EN 60332-3
EN 45545-2
BS 6853
EN 50399
EN 50575
欧州建設資材規制（CPR）

UL 1666

NFPA 262
ASTM E 84
UL 723

電線・ケーブル耐火試験
No.

試験項目

試験概要
耐火・耐熱電線の燃焼時における耐電圧・絶縁抵抗等を評価する。

12

小型加熱炉燃焼試験

大型加熱炉燃焼試験

また、加熱炉で2時間まで加熱することが出来る為、小規模な燃焼試験を行うことも出来る。
大サイズのケーブルや耐火バスダクト、区画貫通部等の耐火性能を評価する。
また、加熱炉は天井や炉壁試験条件

昇温条件︓
JIS A 1304
ISO 834-1

昇温条件︓
JIS A 1304
RABT曲線試験試料

適応規格(サイズ・数量など)
試料長︓

消防庁告示

1.3m第10号（耐火・耐熱電線）

第11号10m

JCS 7502, 7504,7505, 7507

（耐熱光ファイバケーブル）
サイズ︓
1.5w×2.1L×1.3hm

JIL 5501
消防庁告示 第10号
JCS 7503, 7506など

建築材料の燃焼試験（FSI, SDIの算出）も行うことが出来る。

ス

7.3m×0.55m×0.1m

UL 723

電線・ケーブル耐火試験
No.

試験項目

試験概要
耐火・耐熱電線の燃焼時における耐電圧・絶縁抵抗等を評価する。

12

小型加熱炉燃焼試験

大型加熱炉燃焼試験

また、加熱炉で2時間まで加熱することが出来る為、小規模な燃焼試験を行うことも出来る。
大サイズのケーブルや耐火バスダクト、区画貫通部等の耐火性能を評価する。
また、加熱炉は天井や炉壁上部が取り外せ、様々な加熱曲線で加熱できる為、多種多様な試験をすることが出来る。

試験条件

昇温条件︓
JIS A 1304
ISO 834-1

昇温条件︓
JIS A 1304

試験試料適応規格(サイズ・数量など)
試料長︓

消防庁告示

1.3m

第10号

（耐火・耐熱電線）

第11号

10m

JCS 7502, 7504,7505, 7507

（耐熱光ファイバケーブル）
サイズ︓
1.5w×2.1L×1.3hm

JIL 5501
消防庁告示 第10号
JCS 7503, 7506

RABT曲線など

ISO 834-1（max. 1,200℃,3時間）※(例)RABT曲線による各種耐火試験※(例)区画貫通部予備試験

3IEC耐火試験

IEC規格に準拠した、耐火ケーブルの耐火試験。特定の時間で衝撃を加えながら燃焼し、耐電圧や導通の有無を測定する。（IEC 6033121は衝撃を加えない）

使用燃料︓プロパン
ガス
バーナー炎温度︓750℃、830℃

試料︓
1.2m
（IEC 60331-21）

IEC 60331-21

1.5m

IEC 60331-1（-11）（IEC 60331-1）

発煙性・毒性試験No.

試験項目

試験概要

試験条件

試験試料
(サイズ・数量など)

適応規格

ケーブル試料︓
1234３ｍキューブ発煙性試験

NBSスモークチャンバ発煙性試験

シングルチャンバ発煙性試験

電線・ケーブル燃焼時の煙濃度を測定する。

使用燃料︓アルコー
ル＋水

1m/条

IEC 61034-2

その他試料︓部材に応じたサイズ

EN 61034-2

垂直に取り付けた材料の燃焼時の煙濃度を測定する。

照射熱量:

試料︓76×76×～25.4mm

例︓電線、航空機・鉄道車両向け部材等
水平に取り付けた材料の燃焼時の煙濃度を測定する。
例︓鉄道車両・船舶向け部
材等

毒性ガス試験

25kW/m2

照射熱量:
25, 50kW/m2

ASTM E 662
JIS C 60695-6-31
JCS 7508

試料︓75×75×～
25.0 mm

EN ISO 5659-2
ISO 5659-2
JIS K 7242-2◎鉄道車両用の内装表面材、外装構造【EN 45545-2】試験体燃焼時に発生する8種類の毒性ガスを、規定された分析装置を用いて定量分析し、毒性指数CITを算出する。
（製品の用途によりMethod
1、Method 2、EN 50305
9.2のいずれかが決定）

物、座席材料、電気部品等試験方法︓EN ISO5659-2 + FTIR分
析◎外装シール材、外装のホース、少量使

試料︓75×75×～
25.0 mm

EN 45545-2
Annex C Method
1EN 17084
Method1

EN 45545-2
Annex C Method

34

シングルチャンバ発煙性試験

水平に取り付けた材料の燃焼時の煙濃度を測定する。
例︓鉄道車両・船舶向け部
材等

毒性ガス試験

照射熱量:
25, 50kW/m2

試料︓75×75×～
25.0 mm

EN ISO 5659-2
ISO 5659-2
JIS K 7242-2◎鉄道車両用の内装表面材、外装構造【EN 45545-2】
試験体燃焼時に発生する8種類の毒性ガスを、規定された分析装置を用いて定量分析し、毒性指数CITを算出する。
（製品の用途によりMethod
1、Method 2、EN 50305
9.2のいずれかが決定）

物、座席材料、電気部品等

試料︓75×75×～
25.0 mm

試験方法︓EN ISO5659-2 + FTIR分
析◎外装シール材、外装のホース、少量使用材料等

試料︓1g×12回(質量ベース試験法)

試験体燃焼時に発生する8種類の毒性ガスを、規定された分析装置を用いて定量分析し、毒性の総量指数Rを算出する。（試料の用途により質量法と面積法のいずれかが決定）◎鉄道車両用電線、織物、少量使用部材

EN 17084
Method1

EN 45545-2
Annex C Method2
EN 17084
Method2

試験方法︓管状炉+ 各種分析装置【BS 6853】

EN 45545-2
Annex C Method1

試料︓1g×12回

BS 6853 Annex
B.1

試料︓75×75×～
25.0 mm

BS 6853 Annex
B.2

試料︓1g

EN 50305 9.2
Toxicity

等
試験方法︓管状炉+ 各種分析装置
(面積ベース試験法)◎鉄道車両用床材、壁材、座席用材料等
試験方法︓ISO
5659-2 + 各種分
析装置

試験体燃焼時に発生する毒性ガスを規定された分析方法
により定量分析し、毒性指数ITCを算出する。
（事前に行う定性試験により、対象となる毒性ガス種は2～5種類）◎鉄道車両用電線等試験方法︓管状炉+ 各種分析装置

※1試験当たり計5g必要です。

EN 45545-2（R15、R16）燃焼時発生ガス試験
No.

123

試験項目

燃焼時の塩化水素発生量試験

燃焼時発生ガスの酸性度試験

低ハロゲン含有量の測定(イオンクロマトグラフィ)

材料燃焼試験

試験概要

粒状にした樹脂を電気炉で燃焼させ、燃焼時発生ガスをアルカリ溶液に捕集し、塩化物イオン濃度を定量する。

粒状にした樹脂を電気炉で燃焼させ、燃焼時発生ガスを純水に捕集し、水溶液のpH と導電率を測定する。
粒状にした樹脂を電気炉で燃焼させ、燃焼時発生ガスを純水に捕集し、水溶液のハロゲンイオン濃度をイオンクロマトグ
ラフィーを用いて定量する。

試験条件

加熱条件︓
800℃×20または30分

加熱条件︓935℃以上or
800℃×30分

加熱条件︓950±15℃×30分

試験試料(サイズ・数量など)

適応規格

試料︓製品から採取またはペレット、重量0.5～1.0g

IEC 60754-1※1試験当たり計10g必要です。

JRIS J 1000

試料︓製品から採取またはペレット、重量1.0 or 2.0g

IEC 60754-2※1試験当たり計10g必要です。

JCS 7397

JCS 7397

JIS C 3666-2

試料︓製品から採取またはペレット
重量︓1.0 g※1試験当たり計10g必要です。

IEC 60754-3

4

機器の部品用プラスチック材料の燃焼試験

短冊状試験片の水平または垂直状態での難燃性を測定する。

使用燃料︓メタンガス
バーナ炎高さ（熱量）

試料
HB:125×13.0×3.0mm
V:125×13.0×～13mm

HB, V︓20±1mm(50W)

UL94︓HB, V,5VA
IEC 60695-1110, 20
JIS C 60695-1110, 20

5VA ︓125±10mm(500W)
試料(各15～20検体)
20〜30
Ⅰ︓
80～150×10×4mm
Ⅱ︓
使用燃料︓プロパン
ガス5

酸素指数測定試験

筒の中に垂直に配置された小試験片が燃焼を維持する最小酸素濃度を測定する。

バーナ炎長︓
16±4mm燃焼空間︓
Φ75×500mm(筒状)通気速度︓40±2mm/sec

80～150×10×10mm
Ⅲ︓
80～150×10×T≦10.5mm
Ⅳ︓
70～150×6.5×3mm

JIS K 7201-2
ISO 4589-2
ASTM D 2863

Ⅴ︓
140×52×T≦10.5mm(シート状)
Ⅵ︓
140～200×20×0.02～0.10mm

燃焼試験室（設備利用）
No.

試験項目

試験概要

試験条件

試験試料
(サイズ・数量など)

適応規格

使用燃料︓プロパンガ
ス、その他
1

サイズ︓
10w×10L×8h m

大規模燃焼試験室（設備利用）

―――

―

―

―

排気能力︓
～250m3/min
使用燃料︓プロパンガ
ス、その他

2

中規模燃焼試験室（設備利用）【利用例】

サイズ︓4w×4L×7.5h m1）電線・ケーブルの実布設状態を模擬した燃焼試験

排気能力︓2）家電製品、家具、車載部品等の燃焼試験～60m3/min
使用燃料︓プロパンガ
ス、メタンガス、その他
サイズ︓(1) 1.6w×1.6L×3

小型燃焼試験チャンバ

1.6hm（設備利用）(2) 4.0w×1.2L×1.5hm
排気能力︓～10m3/min