製 品 名型式

文 書 名

多機能集中検針盤 (パルスメーター対応、屋内仕様)

ＫＩＬＶＩＳ－ＨＡ５Ｆ

製品仕様書

アズビル金門株式会社

文書番号改番KM-KILVIS-HA-013

7＜ 目 次 ＞

１．概 要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １
１．１ 機器及び機器概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １
１．２ 適合メーター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２
２．特 長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２
３．検針盤の構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３
４．システム構成例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３
４．１ スター方式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４
４．２ バス方式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４
４．３ スター・バス混在方式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５
５．仕 様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６
５．１ 集中検針盤本体 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６
５．２ パルス入力対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８
５．３ 端末装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９６．外形図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０

１．概 要多機能集中検針盤「KILVIS-HA」は、テナントビルやマンション等の集合住宅において、分散設置されているメーターの集中検針を行う装置です。上位側機器として、PC 接続のデータ収集用の端末側機器としても使用可能です。
メーターからの信号線を検針盤に直接接続するスター方式と、端末装置を介して接続するバス方式があります。接続されるメーターはパルス出力タイプとなります。

1.1 機器および機能概要(1)検針盤
操作パネルのボタン操作により検針表示を行います。
プリンタ内蔵タイプは、印字処理が行えます。
また、外部インターフェースとして以下のものを持ちます。
①USB：PC を接続し、設定、データ収集を行います。
②RS232C：PC を接続し、設定、データ収集を行います。
４つの拡張スロットを持ち、スター基板またはバス基板を最大４枚まで内蔵できます。
（バス基板は１枚のみ）(2)スター基板
パルスメーター用スター基板は、パルスをカウントします。
スター基板 1 枚につき最大 32 台のメーターの接続が可能です。
(3)バス基板
外部に設けた端末装置を接続するための内蔵インターフェース基板です。
端末装置へ電源を供給します。
バス基板を使用する時(端末装置使用時)はスター基板の最大枚数は 3 枚となります。
(4)端末装置
端末装置は、パルスをカウントします。
パルスメーター用端末装置は、集中検針盤のバス基板と接続され、１ラインに最大 16 台接続可能です。
端末装置 1 台につき最大 16 台のメーターの接続が可能です。

1<KM-KILVIS-HA-013_7>

1.2 適合メーター(1)パルス出力付きメーター
・パルス出力付きメーター(水道・ガス・電気・温水・積算熱量計)
・パルス出力のメーターで出力パルス幅が 20ms 以上のものが接続可能です。
・接続は 2 線となります。
注意：停電時のパルスカウントは行いません。

２．特長(1)最大 1,280 台までのメーターが検針できるので、テナント・マンション等のビルにも対応可能です。
(2)メーターの接続についてはスター方式、またはバス方式の両方に対応しています。
更に、スター方式とバス方式の混在が可能なため、メーターの増設が簡単に行えます。
(3)検針盤本体に 4 つの拡張スロットがあり、バス基板(端末装置用インターフェース基板)、スター基板(パルス用インターフェース基板)を最大 4 枚まで内蔵できます。
（バス基板は１枚のみ）(4)パルス用なので、ガス、水道、電気メーター等の検針が可能です。
(5)集中検針盤と端末装置の距離は、最大 1km と長い伝送が可能です。
(6)集中検針盤または端末装置とメーターまでの距離は、最大 200m と比較的長い伝送が可能です。
(7)メーター接続用の端子台は、ワンタッチで接続可能な端子台を使用しており、圧着端子を使用せずに結線ができます。
(8)検針時使用する機能には専用押しボタン 1 つを割り当てており操作が簡単です。
(9)パーソナルコンピュータ用専用ソフトで、集中検針盤のデータを取得することができます。
（詳細は専用ソフトの仕様書をご参照ください）(10)筐体は屋内仕様です。

2<KM-KILVIS-HA-013_7>

３．集中検針盤の構成
以下に、本集中検針盤の構成を示します。
(1)集中検針盤
・操作パネル、電源装置、インターフェース基板等で構成しています。
・操作パネルは赤色７セグメントＬＥＤと機能選択用の押しボタンスイッチ等で構成しています。
(2)バス基板
端末装置を使用する場合の内蔵インターフェース基板です。
・端末装置への給電は、伝送ラインを通じて集中検針盤から行います。
(停電時積算動作を行いません。)
・伝送ラインの接続部は最大 5 ラインで、1 ラインにつき最大 16 台の端末装置が接続可能です。
・全 5 ライン使用時、端末装置は最大 80 台となります。
ただし、5 ライン中 1 ラインについては、検針盤本体のスター基板用のスロットと共通です。
この共通ラインに関しては、スター基板 1 枚（32 台分）が端末装置 2 台分（16 台分×2）という扱いになります。
(3)スター基板
スター基板を検針盤に内蔵することにより、集中検針盤に直接メーターを接続することができます。
・スター基板は、最大 32 台のパルスメーター(2 線式)が接続可能です。
(4)端末装置
・端末装置はメーターからのパルスを積算し、集中検針盤へ伝送します。
・端末装置は、最大 16 台のパルスメーター(2 線式)が接続可能です。

3<KM-KILVIS-HA-013_7>

４．システム構成例
4.1 スター方式
バス基板を使用せずスター基板を最大 4 枚まで内蔵可能です。

スター基板

M・・・
M

・・・・・・集

中検Max32 台メーター接続最大数
4×32=128 台

針盤

M
・・・

スター基板

Max32 台M

構成 スター基板最大 4 枚、メーター最大 128 台

4.2 バス方式
バス基板を組み込むことで最大 80 台の端末装置を使用できます。

集端末装置

バス基板
中・
検針

M

端末装置

Max16 台････ M

M

Max
16 台

・････

Max
16 台

M

・・・・Max

盤

端末装置

5 ライン

端末装置

Max16 台メーター接続最大数

M････ M

M

Max
16 台

････
Max
16 台

M

5×16×16=1,280 台

構成 バス基板１枚、端末装置最大 80 台、メーター最大 1,280 台

4<KM-KILVIS-HA-013_7>

4.3 スター・バス混在方式
スター・バス混在方式の場合は、バス基板を使用しますので、スター基板は最大 3 枚まで内蔵できます。

バス基板
集端末装置

・・

M

中

端末装置

････ M

M

Max
16 台

・・・・
検

4 ライン
（注１）
(Max5 ﾗｲﾝ)

端末装置
M

針

M

Max
16 台

Max
16 台

M

端末装置

Max16 台････ M

････

････
Max
16 台

メーター接続最大数
4×16×16=1,024 台

M盤
スター基板
Max3 台M・・・

Max32 台メーター接続最大数
3×32=96 台

M

構成 バス基板 1 枚、スター基板最大 3 枚
バ ス 方 式 部：メーター最大 1,024 台(注 1 の 5 ライン分を使用せず 4 ラインを使用した場合)スター方式部：メーター最大 96 台
(注１)
バス基板は全 5 ラインあります。
5 ラインすべて使用する場合、1 ラインについては、検針盤本体のスター基板用のスロットと共通です。
この共通ラインに関しては、スター基板 1 枚（32 台分）が端末装置 2 台分（16 台分×2）という扱いになります。

5<KM-KILVIS-HA-013_7>

５．仕様

5.1 集中検針盤本体型

式

名

最大接続端末装置数
最大接続メーター数

上位機器・接続ポート

KILVIS-HA5F
スター方式(基板 4 枚)
： 端末 0 台
メーター 128 台
バス方式： 端末 80 台
メーター1,280 台
バス・スター(基板 1 枚)混在： 端末 78 台
メーター1,280 台
バス・スター(基板 2 枚)混在： 端末 76 台
メーター1,280 台
バス・スター(基板 3 枚)混在： 端末 74 台
メーター1,280 台
USBRS232C
A ライン（8bit 電文通信ライン）［事業体コード：S4、メーターは W2 と G2 の指針値のみ対応］

内蔵カレンダー

年、月、日、時、分機

検針には、全戸と指定部屋番号の 2 種類が行えます。
また、プリンタ内蔵タイプでは印字ができます。

能①

指針値

全メーターの現在値を検針します。

②

定時検針値

あらかじめ設定した時間に全メーターの現在値を格納(定時検針値)しており、この定時検針値を検針します。

表示

赤色 7 セグメント LED① 棟番号

数字 2 桁② 部屋番号

数字 5 桁③ 指針値

数字 8 桁（小数点位置は設定による）④ アラーム内容なし⑤ 単位

m3・kWh・その他

印字(オプション)

サーマルシリアルドット方式(紙幅 58 ㎜)、1 行 32 文字① 棟番号

数字 2 桁② 部屋番号

数字 5 桁③ 指針値

数字 8 桁(小数点位置は設定による)④ アラーム表示なし⑤ 単位

m3・kWh・その他

6<KM-KILVIS-HA-013_7>

操

作
①プキー

指針値キー

各種操作に合わせたシートスイッチ
指針値表示② 定時検針値キー

定時検針値表示③ 機能 1 キーなし④ 機能 2 キーなし⑤ 機能 3 キーなし⑥ 機能 4 キーなし⑦ 上矢印キー

部屋番号を１つ進めます。

⑧ 下矢印キー

部屋番号を１つ前に戻します。

⑨ メーター選択

メーターの種類を選択します(水道メーター・ガスメーター・電気メーター・その他)⑩ 手動／自動切替キー

検針の手動／自動の選択を行います。

⑪ 印字キー

印字の有無の選択を行います。(プリンタ内蔵タイプ)⑫ アラーム印字なし⑬ 実行キー

検針等を実行します。

⑭ 電源キー

電源の ON／OFF を行います。

リン電タ

感熱ラインドット方式
感熱紙型式：Ｐ－５８－３０

源AC100V±10％ 50/60Hz

消費電力

最大 12VA(本体のみ)取付

方法

屋内壁面取付周囲

温度-10℃ ～ +50℃(ただし、プリンタは 0℃以上)

周囲

湿度

85%RH 以下(ただし、結露なきこと)

設

置場

所

塵埃、湿気が少なく、直射日光の当たらない屋内
また、ガスの滞留する恐れのない場所

外

観寸

法

450(W)×450(H)×150(D)㎜(突起部除く)

筐体

材

質

鋼板

色

日本塗料工業会 No.22-90B(2.5Y9/1 相当 ベージュ系)

量約 20kg

塗質

装400(W)×400(H)mm

端末装置への供給電圧

AC24V(集中検針盤から供給)

端末装置伝送ラインケーブル

4 線シールド

伝送距離(盤－端末間)

約 1km

7

<KM-KILVIS-HA-013_7>

5.2 パルス入力対応(1)パルスメーター対応共通仕様

入力信号

入 力 パ ル ス 幅

表示桁

入力パルスレート

無電圧接点(オープンコレクタ、オープンドレインなど)
接点容量：DC5V,5ｍA
各端子毎に下記よりパルス幅を選択可能（OFF のメーター出力パルス幅は、ON 時間以上あること）
メーター出力パルス幅（ON 時間） 検針盤入力パルス幅設定
21～50 msec
20 msec
51～100 msec
50 msec
101～500 msec
100 msec
501 msec 以上
500 msec
指針値表示８桁の小数点位置は、小数点情報により設定します。
小数点情報により、入力パルスレートの設定範囲が異なり、下表のとおりとなります。
（メータ種類により異なるものがあります）
小数点情報
表示
入力パルスレート例
８00000000
0.01/0.1/1/10
７0000000.0
0.001/0.01/0.1/1
６000000.00
0.001/0.01/0.1/1
５00000.000
0.001/0.01/0.1/1
４0000.0000
0.0001/0.001/0.01/0.1/1
入力パルスレートは、4 桁の有効数値で設定可能
例；小数点情報８の場合、00.01～9999 まで任意に設定可能

設 定 ス イ ッ チ

アドレス指定スイッチありモニタ

L E D

通信モニタ LED、パルス入力モニタ LED

停電時

動作

積算値は保持するが、積算動作は停止

検針盤－メーター間接続距離

VCTF 0.5 mm2 以上(2 線) 最大 200m

(2)スター基板(パルスメーター用)

接 続 メ ー タ ー 数

最大 32 台電源

集中検針盤から供給 DC5V

力

最大 0.5VA

消費電8<KM-KILVIS-HA-013_7>

5.3 端末装置(バスライン接続用)型式

ＫＩＬＶＩＳ－ＨＡＴ２

接続メーター数

最大 16 台端末装置間伝送
ラインケーブル4 線シールド

電源

集中検針盤から供給 AC24V

消費電力

最大 0.6VA

外観寸法

201(W)×274(H)×52(D)㎜

ケース色

ライトグレー （マンセル 5Y-7.5/1 相当）

防水構

造

IP 等級 IPX3周

囲

温度-10℃ ～ +50℃周囲湿度

85%RH 以下(ただし、結露なきこと)

設

置場

所

塵埃、湿気が少なく、直射日光の当たらない場所
また、ガスの滞留する恐れのない場所

量約１ｋｇ

質9<KM-KILVIS-HA-013_7>

６．外形図(1）本体

単位：ｍｍ
45040025603306019453604519150291182540450

400

252538048.5

4.5269273.5
289.5

201

3(2)端末装置

3.2(161)

4-φ12 取付穴10

<KM-KILVIS-HA-013_7>