Opticom ラックマウント用 光ファイバーエンクロージャー
部品番号: FCE4U
取扱説明書© Panduit Corp. 2010

FS012-JP

FCE4U
梱包内容:
1 - エンクロージャー
4 - #12-24 X 1/2" ネジ
4 - M6X1 ネジ
2 - #10-32 X 3/8" ネジ
4 - #10-32 HEX ナット

2 - ブッシング
2 - ストレインリリーフブラケット
3 - タックタイ
4 - 結束バンド (型番：PLT2S-M0)
2 - 光ファイバースプール

3 - 粘着テープ付きコードクリップ
3 - タックタイ用粘着テープ付き固定具
1 - 警告ラベル
1 - レーザー光線警告ラベル
2 - ケーブルポスト

注意：
光ファイバーケーブルは、過度の張力・屈曲・圧迫によって破損する恐れがあります。ケーブル製造会社の仕様書や取扱説明書に従い作業を行ってください。
成端の際は、TIA/EIA 568-A、569、606および607に従ってください。
警告：
接続していない状態のコネクタはレーザー光線を放射している可能性があります。コネクタの終端を直接目視したり、顕微鏡などで見ない でください。接続していないコネクタにはダストキャップを取り付けてください。
ファイバー製品を保護するため、エンクロージャーの引き出しの開閉は十分注意して行ってください。

アセンブリ―

蓋（取り外し不可）
ケーブル
引きこみ口用
ブッシング

ケーブルポスト
ストレインリリーフ
ブラケット
ドア（図は開いた状態です）

エンクロージャー本体

エンクロージャー引き出し

Figure 1

技術的なお問い合わせ ◆パンドウイット カスタマーサービス
1/10ページ

ＴＥＬ：03-6863-6060

取扱説明書© Panduit Corp. 2010

FS012-JP

ラックへの取り付け
図のようにケーブルポストを両サイドに取り付けます。

ケーブルポスト

エンクロージャーのどの位置からケーブルを引き込むかを決定します。
トレーのケーブル引きこみ口に取り付けられているノックアウトを、周りを傷つけないよう注意して取り外します。
図2

エンクロージャー用取り付けブラケット（左右両側取り付け）

この時点ではまだブッシングを取り付けないでください。
ブッシングはエンクロージャーをラックにマウントした後に取り付けます。

図3A
ラックへの取り付け位置に、エンクロージャー取り付け用ブラケットを設置します。
#12-24ネジ4本を用いてエンクロージャーをラックへ取り付けます。
（Metricラックを使用する場合はM6ネジを4本使用します。）#12-24x½”あるいはM6ネジを2本用いて取り付けます（反対側も同様に取り付けます）#12-24ネジあるいはM6ネジを用いてタブを留めることで引き出しを固定できます※ネジは同梱されていません

図3B
RUの印とブラケットの溝の位置を合わせます

図3C

技術的なお問い合わせ ◆パンドウイット カスタマーサービス
2/10ページ

ＴＥＬ：03-6863-6060

取扱説明書© Panduit Corp. 2010

FS012-JP

ラックにエンクロージャーを取り付け、ケーブルを引き込む際に使用するインナーダクトのサイズを決めます。図4Aを参考に、ブッシングを適切なサイズに切り、取り付けます。

ブッシングの切り取り

インナーダクトの直径約2.5cmを切り取る

インナーダクトの直径約3.8cmを切り取る

インナーダクトを使用しない場合は直線に切り取る
図4A

ブッシング

図4B

#10-32 x 3/8" ネジ

ストレインリリーフブラケットを、#10-32x3/8”ネジおよび#10-32Hexナットを用いてケーブル引きこみ口のすぐ横へ取り付けます。

ストレインリリーフブラケット#10-32 Hexナット

図5

技術的なお問い合わせ ◆パンドウイット カスタマーサービス
3/10ページ

ＴＥＬ：03-6863-6060

取扱説明書© Panduit Corp. 2010

FS012-JP

Opticom QuickNet カセット取り付け（カセット別売り）
カセット収容数：12カセット
図のようにOpticomTM QuicknetTMプレターミネ
ートカセットをエンクロージャーに取り付けます。
取り付け後はラッチにしっかりとはめ、カセットを固定します。
引き出しを完全に出し、余長が適切か確認します。

図は引き出しを完全に出し、傾けた状態です。引き出しの状態が見えやすいよう、ケーブルは図から省略しています。
タックタイでアウタースロットを保護

図6A
ブッシング
タックタイ（固定）“A”“A”から“B”までのケーブル長は約78cm

タックタイ
（移動可）

図のように、ファイバーケーブルを、ブッシングを通してカセットへ配線します。
引き出しを出した際にケーブルに過度の張力がかからないよう、十分な余長を確保してください。
余長が長すぎると引き出しが元の位置に戻らないので注意してください。（図6C参照）
ファイバーケーブルの固定にはタックタイを使用してください。

“B”

粘着テープ付き
コードクリップの取り付け位置※引き出しを出した状態（カバーは取り外した状態です）

図6B

技術的なお問い合わせ ◆パンドウイット カスタマーサービス
4/10ページ

ＴＥＬ：03-6863-6060

取扱説明書© Panduit Corp. 2010

※引き出しを収納した状態（カバーは取り外した状態です）

FS012-JP

図6C

技術的なお問い合わせ ◆パンドウイット カスタマーサービス
5/10ページ

ＴＥＬ：03-6863-6060

取扱説明書© Panduit Corp. 2010

FS012-JP

現場成端、トランクケーブル配線
ファイバーアダプタパネル収容数：12

スラックスプール

引き出し部分の#10-32止め金具にスプールを取り付けます。#10-32Hexナットあるいは両面テープで取り付けます。両面テープを使用する場合は、スプールの穴と同じ位置に穴を開けてください。
図のように、ファイバーアダプタパネルをフランジの間に取り付けます。取り付け後はラッチにしっかりとはめ、ファイバーアダプタパネルを固定します。
引き出しを完全に出し、余長が適切か確認します。

図は引き出しを完全に出し、傾けた状態です。引き出しの状態が見えやすいよう、ケーブルは図から省略しています。

エンクロージャーを上から見た図（カバー無）

図7A

技術的なお問い合わせ ◆パンドウイット カスタマーサービス
6/10ページ

ＴＥＬ：03-6863-6060

取扱説明書© Panduit Corp. 2010

タックタイでアウタースロットを保護

FS012-JP

ブッシング

“A”

図のようにブッシングを通してファイバーケーブルを配線します。ファイバーをスプールに1周できる程度の長さのケーブル長を確保します。
引き出しを出した際にケーブルに過度の張力がかからないよう、ジャケット部分には十分な余長を確保してください。余長が長すぎると引き出しが元の位置に戻らないので注意してください。（図7C参照）

タックタイ
（固定）
“A”から“B”までのケーブル長は約91cm

補助チューブファイバーケーブルの固定にはタックタ
イを使用してください。

タックタイ
（移動可）
“B”
タックタイ用
粘着テープ
付固定具

ファイバー

ジャケットとケーブルの境目（右図参照）※引き出しを出した状態（カバーは取り外した状態です）

ケーブルジャケット

2.5cm

図7B

ジャケットとケーブルの境目
固定具でトランクケーブルのジャケット部分を押さえます。ファイ
バーを押さえないよう注意してください。

※引き出しを収納した状態（カバーは取り外した状態です）

図7C

技術的なお問い合わせ ◆パンドウイット カスタマーサービス
7/10ページ

ＴＥＬ：03-6863-6060

取扱説明書© Panduit Corp. 2010

FS012-JPFOSM光ファイバー融着トレー取り付け

引き出し部分の#10-32止め金具に、#10-32Hexナットを用いて融着トレーホルダーを取り付けます。1枚目の融着トレーを融着トレーホルダーに取り付けます。残りの融着トレーを積み上げ、定位置へ固定します。

融着トレー収容数：12枚

図のように、ファイバーアダプタパネルをフランジの間に取り付けます。取り付け後はラッチにしっかりとはめ、ファイバーアダプタパネルを固定します。
引き出しを完全に出し、余長が適切か確認します。
融着トレーを積み上げる際は、各融着トレー内で融着をしてから、次の融着トレーを積み上げてください。

融着トレーホルダー（型:FOSMH4U）

ファイバーアダプタパネル収容数：12

図は引き出しを完全に出し、傾けた状態です。引き出しの状態が見えやすいよう、ケーブルは図から省略しています。

図8A

技術的なお問い合わせ ◆パンドウイット カスタマーサービス
8/10ページ

ＴＥＬ：03-6863-6060

取扱説明書© Panduit Corp. 2010

タックタイでアウタースロットを保護

FS012-JP

ブッシング
タックタイ
（固定）
“A”

“A”から“B”までのケーブル長は約78cm

タックタイ
（移動可）

図のようにブッシングを通してファイバーケーブルを配線します。ファイバーをスプールに1周できる程度の長さのケーブル長を確保します。
引き出しを出した際にケーブルに過度の張力がかからないよう、ジャケット部分には十分な余長を確保してください。余長が長すぎると引き出しが元の位置に戻らないので注意してください。（図8C参照）
ファイバーケーブルの固定にはタックタ
イを使用してください。

“B”

ジャケットとケーブルの境目※引き出しを出した状態（カバーは取り外した状態です）

図8B※引き出しを収納した状態（カバーは取り外した状態です）

図8C

技術的なお問い合わせ ◆パンドウイット カスタマーサービス
9/10ページ

ＴＥＬ：03-6863-6060

取扱説明書© Panduit Corp. 2010

FS012-JP

成端時に前面/背面ドアを取り外した場合は、元に戻します。
レーザー光線警告ラベルおよび警告ラベルを見える位置に添付します。

図9
パッチフィールドの両端にあるケーブルポス
トを回転させて、オープンの位置にします。
タブの下のパッチコードをケーブルマネージャーに配線できるようにします。
FAPアダプタにファイバーコネクタを挿入します。ファイバー管理フィンガーとケーブルマネージャーのケーブルポストの下で、ファイバー管理ベースにパッチコードを配線します。
ケーブルポスト（オープン位置）

図10

すべてのパッチコードをケーブルマネージャーに配線した後、ファイバーマネージャー内にパッチコードを収めるために、ケーブルポストを回転させて閉じます。
ファイバーマネージャーの背面にあるHexナットを固定し、ケーブルポストのボルトをドライバーで締めて、エンクロージャーにケーブルポストを固定します。

図10A

E-mail:

技術的なお問い合わせ
パンドウイット カスタマーサービス

jpn-toiawase@panduit.com
Tel:

http://www.panduit.co.jp/
10/10ページ03-6863-6060