優良住宅部品性能試験方法書
Methods of Testing Performance for Quality Housing Components

改修用玄関ドア
Front Doors for renewal

BLT FDR：2020

２０２０年４月１日公表・施行

一般財団法人Ⅰ 性能試験項目
優良住宅部品認定基準において、試験により性能等を確認する項目並びに試験方法等は下表によるものとする。
性能試験項目名

性能試験方法ドアの気密性試験

JIS A 1516：1998「建具の気密性試験方法」

ドアの水密性試験

JIS A 1517：2020「建具の水密性試験方法」

ドアの断熱性試験
ドアの遮音性試験

備考

項

BLT FDR-01（別表1）

左 記 の 何 れ かに1

JIS A 4710：2015「建具の断熱性試験方法」

よる試験の実施

JIS A 1416：2000「実験室における建築部材の空気音遮断性能の測定方法」

ドアの耐風圧性試験

JIS A 1515：1998「建具の耐風圧性試験方法」

戸のねじり強さ試験

JIS A 1523：1996「ドアセットのねじり強さ試験方法」

戸の吊り下げ強さ試験

JIS A 1524：1996「ドアセットの鉛直載荷試験方法」

かまち引き戸の戸先かまち

JIS A 1522：1996「建具の戸先かまち強さ試験方法

強さ試験

」

戸の耐衝撃性試験

JIS A 1518：1996「ドアセットの砂袋による耐衝撃性試験方法」

ドアガード又は用心鎖類のJIS A 1510-2：2019「建築用ドア金物の試験方法-強度試験

第2部：ドア用金物」の6.5用心鎖及びガードアームの引張試験

ドアの面内変形追随性試験

JIS A 1521：2018「片開きドアセットの面内変形追随性試験方法」

ドアの局部変形追随性試験

BLT FDR-02（別表2）

鋼製戸及び枠の下地防錆塗JIS K 5600-1-7:2014「塗料一般試験方法」1-7膜厚

装の塗膜厚さ試験

3

5.2.4厚さの差による方法
5.5.7過電流膜厚計

5.5.6磁気誘導膜厚計

左 記 の 何 れ かによる試験の実施

6.3.4磁気誘導膜厚計

JIS K 5400：1990（廃止規格）「塗料一般試験方法」3-5塗膜の厚さの測定
鋼製戸及び枠の下地防錆塗JIS K 5600-5-6:1999「塗料一般試験方法」5-6付着

左 記 の 何 れ かに装の塗膜付着性試験性（クロスカット法）

よる試験の実施

JIS K 5400：1990（廃止規格）「塗料一般試験方法」8-5-2付着性碁盤目テープ法
鋼製戸及び枠の下地防錆塗JIS K 5600-7-1:1999「塗料一般試験方法」7-1耐中装の塗膜腐食性試験

性塩水噴霧試験

鋼製戸の仕上塗装又は化粧JIS K 5600-7-1:1999「塗料一般試験方法」7-1耐中鋼板等の耐食性試験

性塩水噴霧試験

鋼製戸の仕上塗装又は化粧JIS K 5600-6-1:2016「塗料一般試験方法」6-1耐液

左 記 の 何 れ かに

鋼板等の耐塩水性試験

体性（一般的方法）7.方法1浸せき法

よる試験の実施

JIS K 5400：1990（廃止規格）「塗料一般試験方法」8.23耐塩水性

開き戸の開閉耐久性試験

JIS A 1530：2014「建具の開閉繰返し試験方法」

気密用ガスケットの耐候性

JIS Z 2381：2017「大気暴露試験方法通則」及びJIS A

試験

1415：2013「高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法」

プラスチック製成型品の耐BLT FDR-03（別表3）4BLT FDR-04（別表4）5BLT FDR-05（別表5）

6

薬品性試験
差入れ口カバー等の開閉繰
返し試験
取出し口カバー等の開閉繰
返し試験

Ⅱ

試験体

試験体の種別、形状、個数については性能試験方法で示すとおりとする。ただし、個数の下限は当財団の判断によるものとする。
また、試験体は認定申請時に提出された設計図書の図面、仕様書の内容と同一のものであるとし、差異のある場合は、追加試験の要請もあり得る。

Ⅲ

試験結果の提示

定量的に表示しうるものは図表化を図ること。また、外観観察については具体的に、何が、いつ、どのような状態になったかを試験目的にそって簡潔に記述すること。なお、試験体、試験装置は詳細図を添付し、また、試験結果を示す有効な場合は写真を添付すること。

BLT FDR:2020

優良住宅部品性能試験方法書(改修用玄関ドア)

別試験番号(1)

試 験 方 法 名 称

ドアの断熱性試験(2)

関 連 要 求 項 目
お よ び 性 能機能の確保(3)

試 験 の 目 的

ドアの断熱性能をチェックする。

(4)

試

験体

種別

断熱ドア全体（代表機種については別に定める。）

レベル表

１

BLT FDR-01

個

各１体数

室内側および室外側の空気温度をそれぞれ２０℃、０℃とした場合のドアの熱(5-1)

概(5-2)

試 験 機
試験装置
測定装置

(5-3)

要

試験体の前処理方法･条件

貫流率(W/㎡・K)及び表面温度を測定する。

恒温室、熱箱(heat box)、デジタル温度記録計、消費電力測定装置
ドア枠の周辺は、断熱保護するものとする(以下これを枠付試験体という)。
枠付試験体は、試験実施機関と打合わせの上、製作する。

(5)［試験体のセット］
試

低温側恒温室、高温側恒温室の界壁の既設開口部に、枠付試験体を垂直に取り付け枠付試験体と壁との間に隙間が生じないようにシールする。その後、枠付試

験

験体の高温側恒温室側に熱箱を取付ける。

方(5-4)
試験方法の詳細法

ガラス、ガスケット等の取付けは現場取付けに準ずる。
［試験］①

試験温度条件は室内側２０℃、室外側０℃とする。

②

表面熱伝達抵抗は、室内側０．１１２(㎡・K)/W、室外側０．０４３(㎡・K)/Wとする。

③

試験体の表面温度の測定個所は、ドアの室内側の上下枠、竪枠の中央部およびドア端部で別図に定める点とする。（別図１参照）(6)

試験結果の表示①

熱貫流率と熱貫流抵抗を表示する。

②

ドア各部の温度および表面温度指標（STI）を表示する。
STI＝（θx－θca）／（θha－θca）

表面温度指標（STI）
(7)

注

意事項

θha：加熱側空気温度、θca：冷却側空気温度（℃）
θx：表面温度（℃）

1

BLT FDR:2020

別図１2

BLT FDR:2020

優良住宅部品性能試験方法書(改修用玄関ドア)

別試験番号表２(1)

試 験 方 法 名 称

ドアの局部変形追随性試験(2)

関 連 要 求 項 目
お よ び 性 能

機械的な抵抗力・安定性の確保(3)

試 験 の 目 的

局部変形に対するドア開閉具合をチェックする。

(4)

試

験体

種別レベル

(5-1)

概要

縦枠（戸先側）中央部・上枠中央部に局部変形を与え、解錠トルク、開放力等を測定する。

(5-2)

試 験 機
試験装置
測定装置

(5-3) 試験体の前処理方法･条件

建物変形対応ドア全体(代表機種については別に定める。)

BLT FDR-02

個数

各１体

試験体取付装置、変位測定装置、開放力・解錠トルク測定装置、加力装置

面内変形追随性試験に使用した試験体を用いる。

(5)
面内変形追随性試験終了後面内変位０に矯正し、以下の手順で行う。
試(1) 面内変位を０に矯正する。
(2) 局部変位量測定のための原位置の測定、及び開放力測定のための設定位置

験の確認をする。
(3) 縦枠(戸先側)中央部局部変形、上枠中央部局部変形の順に加圧する。

方(5-4)
試験方法の詳細
法(4) 曲がり、へこみ、などの変形、破損・損傷などの有無、状態などを目視によって観察する。
(5) 下図に従い、次の項目を測定し、記録する。
(a)解錠トルク値(サムターン・ノブトルク値)又はこれに代わるものの測定。単位は ０．１Ｊとする。
(b)開放力の測定は、１０ Ｎ単位とする。

(6)

試験結果の表示①②

解錠トルク値・開放力の最大値を数字で表示する。
開閉を確認した時の異常の有無、損傷・変形の有無。

(7)

判

①②

縦枠（戸先側）中央部変位量８mm時 開放力 ５００N以下。
上枠中央部変位量４mm時 開放力 ５００N以下。

定基

準3

BLT FDR:2020

優良住宅部品性能試験方法書(改修用玄関ドア)

別試験番号表３(1)

試 験 方 法 名 称

プラスチック製成型品の耐薬品性試験(2)

関 連 要 求 項 目
お よ び 性 能

耐久性の確保(3)

試 験 の 目 的

一般家庭で使用される洗剤等の薬品に対する抵抗力をチェックする。

(4)

試

験体

種別レベル

(5-1)

概要

試験体に各薬品を滴下させ、２４時間後に試験体表面の変化の有無を調べる。

(5-2)

試 験 機
試験装置
測定装置

次亜塩素酸ソーダ (5～10％)、塩酸 (３％)、水酸化ナトリウム (５％)、
家庭用殺虫剤 (蚊、ハエ用)(5-3) 試験体の前処理方法･条件

試験体の状態調整 (４８時間以上)および、試験条件は、温度２３±２℃
相対湿度５０±５％とする。

BLT FDR-03

プラスチック製玄関ドア成形品の平坦部から長さ４０㎝の試験体を採取する。

個数

各２体

(5)
(1) 試験体を水で洗浄し、乾燥したガーゼで水分を完全に拭い去る。
試(2) 5～10％次亜塩素酸ソーダ、３％塩酸、５％水酸化ナトリウムおよび家庭用殺虫剤を各々試験体表面の平坦部に滴下させ、２４時間静置する。
験(3) その後、汚染部を水で洗浄した後、乾燥した清浄なガーゼで拭ってから１時間放置し、試験体表面の変化の有無を目視により観察する。
方(5-4)
試験方法の詳細
法(4) 試験体表面の変化の程度は次による。
Ａ：水で洗浄した後に目視による外観観察で色調・組織等に変化のないもの。
Ｂ：表面に汚染は残るが、エチルアルコールで容易に除去できるもの。
Ｃ：エチルアルコールでは容易に除去できないが、さらに家庭用クレンザーを用いて表面を傷つけることなく容易に除去できるもの。
Ｄ：表面の汚染が容易に除去できない状態に汚染・浸食されているもの。

(6)

試験結果の表示

試験体表面の変化の程度。

(7)判

表面の汚染が容易に除去できない状態に汚染・浸食されていないこと。

定基

準4

BLT FDR:2020

優良住宅部品性能試験方法書（改修用玄関ドア）

別試 験番 号(1)

試 験 方 法 名 称

差入れ口カバー等の開閉繰返し試験(2)

関 連 要 求 項 目
お よ び 性 能

耐久性の確保(3)

試 験 の 目 的新聞受の差入れ口カバーの耐久性をチェックする。

(4)

試

験体

種 別新聞受の差入れ口カバーのついた試験体とする。
レベル

(5-1)

概

要新聞受の差入れ口カバーの開閉を繰返し、試験終了後の状態を見る。

(5-2)

試 験 機
試験装置
測定装置

(5-3) 試験体の前処理方法・条件表

4

BLT FDR-04

個数

各１
体

開閉繰返し装置

試験体を玄関ドア本体、またはこれに相当する構造体に固定する。

(5)
新聞受の差入れ口カバーを取付けた試験体を垂直に固定し、差入れ口カバーの差込む側の中央部に耐久試験機を用いて水平に載加し、開閉を50,000回繰り返し、組立各部の状態を観察する。なお、差入れ口の開き角度は60度とする。

試

験方(5-4)
試験方法の詳細法(6)

試験結果の表示

組立各部の状態を表示すること。

(7)

判

組立各部に使用上支障のあるガタツキ、変形、破損等がないこと。

定基

準5

BLT FDR:2020

優良住宅部品性能試験方法書（改修用玄関ドア）

別試 験番 号表(1)

試 験 方 法 名 称

取出し口カバー等の開閉繰返し試験(2)

関 連 要 求 項 目
お よ び 性 能

耐久性の確保(3)

試 験 の 目 的

新聞受箱の取出し口カバーの耐久性をチェックする。

(4)

試

験体

種 別
新聞受箱の取出し口カバーのついた試験体とする。
レベル

(5-1)

概

要

新聞受箱の取出し口カバーの開閉を繰返し、試験終了後の状態を見る。

(5-2)

試 験 機
試験装置
測定装置

(5-3) 試験体の前処理方法・条件

5

BLT FDR-05

個数

各１
体

開閉繰返し装置

試験体を玄関ドア本体、またはこれに相当する構造体に固定する。

(5)
新聞受箱を取付けた試験体を垂直に固定し、取出し口に油圧シリンダーロット連結用ブラケットをネジ止めし、油圧シリンダーを用いて6回/分のサイクルで、取出し口の開閉を20,000回繰り返し、組立各部の状態を観察する。なお、取出し口の開き角度は120度とする。

試

験方
(5-4)
試験方法の詳細法(6)

試験結果の表示

組立各部の状態を表示すること。

(7)

判

組立各部に使用上支障のあるガタツキ、変形、破損等がないこと。

定基

準6