令和３年２月報告書（案）

日本原子力発電株式会社 敦賀発電所
令和２年度（第３四半期）
原子力規制検査報告書（案）

令和３年２月
検査監督総括課
実用炉監視部門
専門検査部門令和３年２月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．指摘事項概要一覧 ........................................................................................................................................ 1
３．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 1
５．検査結果 ............................................................................................................................................................ 4
６．確認資料 ............................................................................................................................................................ 5令和３年２月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：日本原子力発電株式会社（２）事業所名：敦賀発電所及び本店（３）検査実施期間：令和２年１０月１日～令和２年１２月３１日（４）検査実施者：敦賀原子力規制事務所
白井 文雄
成谷 一郎
五十嵐 大輔
塚本 幸利
原子力規制部検査グループ検査監督総括課
古金谷 敏之竹本 亮
米林 賢二
原子力規制部検査グループ実用炉監視部門
平田 雅巳
反町 幸之助原子力規制部検査グループ専門検査部門
小坂 淳彦
検査補助者：原子力規制部検査グループ専門検査部門
新岡 輝正
２．指摘事項概要一覧
指摘事項なし３．運転等の状況
号 機出 力（万ｋＷ）

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

１号機

３５．７

廃止措置中（使用済燃料貯蔵池に保管中）

２号機

１１６．０

停止中

４．検査内容検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、安全活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の安全活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
1令和３年２月報告書（案）

第３四半期は、以下のとおり検査を実施した。
４．１ 日常検査(1) ガイド BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象
1) ２号機原子炉補機冷却海水ポンプ(2) ガイド BM0060 保全の有効性評価
検査項目 施設管理目標の監視及び評価
検査対象
1) １号機及び２号機保全活動監視指標
検査項目 保全の有効性評価
検査対象
1) ２号機原子炉補機冷却海水ポンプ(3) ガイド BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
1) １、２号機放射線管理計算機取替工事(4) ガイド BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象1) １号機液体廃棄物処理系統点検作業
2) ２号機原子炉補機冷却海水系及び補機冷却水系停止作業
3) １号機使用済燃料構内移送作業
4) １号機２７５ｋV 主変圧器逆受電作業(5) ガイド BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
1) ２号機Ａ非常用ディーゼル発電機負荷試験(6) ガイド BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
2

令和３年２月報告書（案）

検査対象1) １号機液体廃棄物処理系統(7) ガイド BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
1) ２号機Ａ非常用ディーゼル発電機
2) １号機使用済燃料貯蔵池水位計装
3) １号機２７５ｋＶ母線連絡遮断器(8) ガイド BO0060 燃料体管理（貯蔵・輸送）
検査項目 燃料の運搬等
検査対象
1) １、２号機使用済燃料構内移送作業(9) ガイド BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象
1) １号機２７５ｋV 主変圧器逆受電操作(10)ガイド BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
1) ２号機火気作業の管理状況
2) ２号機防火ダンパー点検状況
3) ２号機火災防護区画管理状況
4) １号機自動火災受信機盤(11)ガイド BE0040 緊急時対応組織の維持
検査項目 緊急時対応組織の維持
検査対象
1) １、２号機原子力総合防災訓練(12)ガイド BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
1) １、２号機原子力総合防災訓練
3令和３年２月報告書（案）(13)ガイド BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象
1) １、２号機原子力総合防災訓練(14)ガイド BE0100 津波防護
検査項目 津波防護
検査対象
1) ２号機津波対応訓練(15)ガイド BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
1) １、２号機使用済燃料構内移送作業
2) ２号機放射線計測器類保守点検(16)ガイド BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
1) １号機 LLW の放射能濃度等の測定・評価(17)ガイド BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象1) 類似頻発不適合に対する管理
４．２ チーム検査(1) ガイド BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 その他（原子力規制委員会の指示により実施した検査）
検査対象
1) 敦賀２号機のボーリングコア柱状図データ書換えの原因調査分析
５．検査結果５．１ 指摘事項の詳細指摘事項なし

4令和３年２月報告書（案）５．２ 未決事項なし
５．３ 検査継続案件（１）
件名

敦賀２号機のボーリングコア柱状図データ書換えの原因調査分析

ガイドBQ0010 品質マネジメントシステムの運用

確認年月日

令和２年１２月１５日

６．確認資料
６．１ 日常検査(1) ガイド BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
資料名・CR 管理票（不適合）：20-F-41-0018：敦 2 C 原子炉補機冷却海水ポンプ軸受冷却水非常用補給ラインからの供給時における軸受冷却水流量の不足
・敦賀発電所 2 号機Ｃ補機冷却海水ポンプ分解点検結果（2020 年 10 月 8 日）
・敦賀発電所 2 号機原子炉補機冷却海水ポンプ軸受冷却水低下原因について（2020年 10 月 26 日）
・SWP 軸受冷却水低下に於ける要因分析図（2020 年 10 月 20 日）(2) ガイド BM0060 保全の有効性評価
検査項目 施設管理目標の監視及び評価
資料名・施設管理業務要領 第 31 次改正
・保全活動管理指標運用検討業務要領 第 10 次改正
・敦賀発電所 2 号機保全活動管理指標設定・監視業務手引書 第 9 次改正
・敦賀発電所 1，2 号機保全活動監視状況報告（監視期間：2020 年 7 月 1 日～
2020 年 9 月 30 日）
・敦賀発電所１号機第２，３定検サイクル保全活動管理指標監視状況票（監視期間：2020 年 7 月 1 日～2020 年 9 月 30 日）
検査項目 保全の有効性評価
資料名・保全の有効性評価の記録：管理番号 Ts-18-T-0654 2020 年 11 月 10 日 原子炉
補機冷却海水系統
・敦賀発電所２号機第 18 回定事検停止時の長期化に伴う追加点検計画表（20205令和３年２月報告書（案）年 11 月 26 日保修室機械 Gr(タービン班分）)
・CR 管理票（不適合）：20-F-41-0018：敦 2 C 原子炉補機冷却海水ポンプ軸受冷却水非常用補給ラインからの供給時における軸受冷却水流量の不足
・敦賀発電所 2 号機原子炉補機冷却海水ポンプ軸受冷却水低下原因について（2020年 10 月 26 日）
・SWP 軸受冷却水低下に於ける要因分析図（2020 年 10 月 20 日）(3) ガイド BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
資料名・敦賀発電所２号機 工事計画検討書作成基準 第 41 次改正
・工事計画検討書Ａ 敦賀２号機 放射線管理計算機取替工事（2020 年 5 月 27 日）
・工事等仕様書 放射線管理計算機取替工事（設計変更）（2020 年 6 月 8 日）
・工事要領書 放射線管理計算機取替工事（2020 年 10 月 22 日）
・試験検査要領書（工場検査） 放射線管理計算機取替工事（2020 年 9 月 28 日）
・試験検査報告書（自主検査） 放射線管理計算機取替工事（2020 年 10 月 28 日）
・試験検査要領書（現地検査） 放射線管理計算機取替工事（2020 年 10 月 28 日）(4) ガイド BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
資料名
・敦賀発電所 1 号機仮設ホース設置運用基準 第 4 次改正
・工事計画検討書Ａ：敦賀発電所 1 号機廃液中和タンク移送配管修繕工事（改正 2）・１号機廃液中和タンクの運用について（2014 年 10 月 16 日）
・SWS-B トレイン全停作業時に於ける管理について（2020 年 12 月 10 日発電室）
・作業票 C：20M2-0093 D-SWP 復旧に伴う B-DG トレイン隔離
作業票管理欄追加票（2020 年 12 月 2 日、15 日、16 日）
安全処置リスト 20M2-0093D-SWP 復旧に伴う B-DG トレイン隔離・敦賀 2 号機運転日誌 2020 年 12 月 16 日；12 月 16 日 9:55Ｂ非常用ＤＧ待機除外、移動用電源車見なし運転確認
・敦賀発電所 2 号機運転管理業務要項に基づく通知について
敦賀発電所 2 号機移動式発電装置起動試験 A,B（2020 年 12 月 2 日）
敦賀発電所 2 号機移動式発電装置起動試験 C（2020 年 12 月 11 日）・CR 管理票（不適合）：20-Q-1-0003：敦 1 燃料交換機「マスト順序異常」警報発報による使用済燃料の発送前検査の中断
・作業票；管理番号 20T1-0010；使用済燃料構内移送作業
作業票管理欄追加票、安全処置事項リスト（2020.11.4）
6

令和３年２月報告書（案）・敦賀発電所構内電源系の作業予定（2020 年 12 月 17 日）・CR 管理票（不適合）：20PE-1-0009：敦 1 所内変圧器比率作動継電器動作による主遮断器自動開放
・敦賀発電所１号機 2020 年度工事要領書：所内変圧器点検工事（その１）のうち所
内変圧器受電時データ採取（2020 年 12 月 24 日）(5) ガイド BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
資料名
・敦賀発電所２号機定期試験手順書 第 160 次改正：7.E.3(2)ディーゼル発電機負荷試験Ⅱ・敦賀発電所２号機重要度作業体制票 A 非常用ディーゼル発電機負荷試験（重要度Ⅱ）（2020 年 10 月 8 日）
・定期試験記録 Ａディーゼル発電機負荷試験（2020 年 10 月８日）
(6) ガイド BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
資料名・液体廃棄物処理系統第 39 図（改正 41）(7) ガイド BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
資料名・敦賀発電所２号機定期試験手順書 第 160 次改正：7.E.3(2)ディーゼル発電機負荷試験Ⅱ・定期試験記録 Ａディーゼル発電機負荷試験（2020 年 10 月８日）
・廃止措置管理業務要項 第 27 次改正
・敦賀発電所１号機運転管理運用取扱書 第 17 次改正
・保安規定確認事項リスト：第 52 条使用済燃料貯蔵池推移及び水温第 2 項（１）・敦賀発電所１号機照射された燃料に係る作業の運用基準 第 25 次改正
・CR 管理票（不適合）：20-E41-0029：敦 1 使用済燃料貯蔵プール水位・水温（AM)
記録計の水位指示不信頼
・１号機警報処置手順書（第 236 次改正）ＱＭ敦 1：7-5-2-28 CRP-909-2 3-9 ８０
ＧＣＢ軽故障、母線連絡遮断器制御盤３３ＱＸ（油面低下）
・２号機警報処置手順書（第 248 次改正）ＱＭ敦 2：7-5-2-29 ２７５ｋＶ母線連絡遮断器注意
・２号機電気設備運転手順書（第 126 次改正）ＱＭ敦 2：7-5-2-14 ２７５ｋＶ乙母線
7令和３年２月報告書（案）停止・CR 管理票（不適合）：20-E41-0036：敦１ ２７５ｋＶ母線連絡遮断器Ｃ相からの作動
油漏れ(8) ガイド BO0060 燃料体管理（貯蔵・輸送）
検査項目 燃料の運搬等
資料名
・敦賀発電所 1 号機使用済燃料の発送前検査要領書（その４）改 1（2020 年 11 月10 日）
・重量検査記録（冷却水（胴内水）の重量）（2020 年 11 月 19 日）
・規定水位確認記録（冷却水（胴内水）の水位）（2020 年 11 月 19 日）
・収納物検査記録（冷却水（胴内水）の水位）（2020 年 11 月 19 日）
・気密漏えい検査記録（2020 年 11 月 20 日）
・敦賀発電所１号機 使用済燃料構内移送用キャスク定期点検工事（遮蔽・熱検査）
工事要領書（2020 年 9 月 25 日）
・NFT 型輸送容器定期保守要領（NMT-17 遮蔽能力確認要領 改訂 2）（2020 年 9月 25 日）
・NFT 型輸送容器定期保守要領（NMT-18 伝熱性能確認要領 改訂 4）（2020 年 9月 25 日）
・発送前検査線量当量率測定（γ,n）（2020 年 10 月 5 日）・敦賀発電所１号機 使用済燃料構内移送用キャスク定期点検工事（遮蔽・熱検査）
2020 年度工事報告書（速報）（2020 年 10 月 9 日）
・NFT 型輸送容器 遮蔽・熱・未臨界検査に係る計算マニュアル（2020 年 8 月 5 日）
・NFB-12B 型 核燃料輸送物設計承認書（平成 24 年 1 月）
・運転管理業務要項 第 42 次改正
・敦賀発電所 2 号機燃料移動操作基準 第 20 次改正
・敦賀発電所 2 号機停止時遵守事項 第 8 次改正・作業票；管理番号 20T2-0013；使用済燃料構内移送作業 作業票管理欄追加票、安全処置事項リスト
・技術連絡票：敦賀発電所 2 号機使用済燃料ピットでの照射済燃料移動作業の予定日時の連絡について（2020 年 10 月 13 日 他）（炉心・燃料ＧＭ）
・敦賀発電所 2 号機使用済燃料ピットでの照射済燃料移動作業前の確認票（モード5，6，及び全燃料取出期間中）（2020 年 10 月 14 日 他）
・敦賀発電所 2 号機使用済燃料ピットでの照射済燃料移動作業中の確認票（モード5，6，及び全燃料取出期間中）（2020 年 10 月 14 日 他）
・敦賀発電所 2 号機運転日誌（2020 年 10 月 14 日 他）
・技術連絡票：敦賀発電所 1 号機照射された燃料に係る作業の予定日時の連絡につ8令和３年２月報告書（案）いて Rev.7（2020 年 11 月 4 日）（炉心・燃料ＧＭ）
・CR 管理票（不適合）：20-Q-1-0003：敦 1 燃料交換機「マスト順序異常」警報発報による使用済燃料の発送前検査の中断
・作業票；管理番号 20T1-0010；使用済燃料構内移送作業 作業票管理欄追加票、安全処置事項リスト
・敦賀発電所 1 号機運転日誌（2020 年 11 月 4 日 他）
(9) ガイド BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
資料名・敦賀発電所 1 号機電気設備手順書 第 149 次改正：3.22 主変圧器逆受電
・敦賀発電所発電室組織票（2020 年 12 月 21 日）
・主変圧器逆受電に伴う体制表（2020 年 12 月 25 日）(10)ガイド BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
資料名
・敦賀発電所防火管理要領 第 3 次改正
・敦賀発電所火災防護要領 第１次改正
・敦賀発電所 構内統一ルール 第 52 次改正
・工事要領書 長期停止に伴う弁・ポンプ等点検工事（その１）の内配管修繕工事（2020 年 9 月 17 日）
・保全内容決定表（2020 年 10 月 1 日）
・第 18 回定事検停止時の長期化に伴う追加点検計画表（2020 年 10 月 1 日）
・アスファルト固化設備弁等修繕工事 工事報告書（2020 年 4 月 8 日）
・アスファルト固化設備換気設備系統図(基本図面 161 図）・敦賀発電所 2 号機補助建屋地下１階ケーブル室ケーブルラック貫通部の処理について（2020 年 12 月 18 日電気・制御 Gr)・原電敦賀２号機貫通部シール工事要領書（昭和 61 年 4 月 25 日）
・敦賀発電所２号機工事計画検討書作成基準 第 41 次改正
・敦賀発電所２号機保全内容決定表（2020 年 7 月 10 日保修室電気・制御 Gr（電気班））(11)ガイド BE0040 緊急時対応組織の維持
検査項目 緊急時対応組織の維持
資料名
・敦賀発電所 原子力事業者防災業務計画（令和 2 年 3 月）
9

令和３年２月報告書（案）・敦賀発電所災害対策要領 第 23 次改正
・総合訓練説明資料（５週間前確認事項）（2020 年 8 月 25 日)
・２０２０年度 敦賀発電所原子力総合防災訓練基本シナリオ（2020 年 10 月 2 日）(12)ガイド BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
資料名・敦賀発電所 原子力事業者防災業務計画（令和 2 年 3 月）
・敦賀発電所災害対策要領 第 23 次改正
・総合訓練説明資料（５週間前確認事項）（2020 年 8 月 25 日)
・２０２０年度 敦賀発電所原子力総合防災訓練基本シナリオ（2020 年 10 月 2 日）
・２０２０年度 敦賀発電所防災訓練（１０／２）における課題対応等について(2020 年10 月)
・２０２０年度 敦賀発電所防災訓練（美浜支援センター連携訓練）実施計画書(13)ガイド BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
資料名
・敦賀発電所 原子力事業者防災業務計画（令和 2 年 3 月）
・敦賀発電所災害対策要領 第 23 次改正
・総合訓練説明資料（５週間前確認事項）（2020 年 8 月 25 日)
・２０２０年度 敦賀発電所原子力総合防災訓練基本シナリオ（2020 年 10 月 2 日）
・２０２０年度 敦賀発電所防災訓練（１０／２）における課題対応等について(2020 年10 月)(14)ガイド BE0100 津波防護
検査項目 津波防護
資料名・敦賀発電所２号機 津波対策要領 第 10 次改正
・本部運営訓練＋避難訓練実施計画書（2020 年 11 月）
・本部運営訓練＋避難訓練指摘・改善事項報告（2020 年 12 月）
・工事要領書 敦賀発電所２号機 ２０２０年度 建物構築物点検工事（2020 年 6月 25 日）
・点検報告書 水密扉点検［月例点検］（2020 年 11 月 24 日）
・2020 年 10 月 29 日作業（工事）日報(15)ガイド BR0010 放射線被ばくの管理10令和３年２月報告書（案）

検査項目 放射線被ばくの管理
資料名・管理区域内区域区分変更書２号機 使用済燃料構内移送作業（本作業）（ＦＨ／Ｂ１階ＣＬＰ周辺及び除染ピット内エリア）（2020 年 10 月 12 日）・管理区域内区域区分変更書２号機 敦賀発電所１号機使用済燃料構内移送作業（燃料装荷・取出）（ＦＨ／Ｂ１階ピットクレーン上）・2020 年度 放射線計測器類保守点検 試験検査要領書（2020 年 10 月 29 日）
・AWP 放射線計測器類保守点検（作業番号：0111）
・業務日報 放射線計測器類保守点検（2020 年 11 月 12 日）
・力量評価書 放射線計測器類保守点検（2020 年 10 月 29 日）
・放射線作業管理記録（放射線計測器類保守点検）（2020 年 11 月 12 日）
・立入管理システム立入実績出力結果（放射線計測器類保守点検）（2020 年 11 月12 日）
・作業件名別被ばく集計（工事件名：放射線計測器類保守点検）（2020 年 11 月 18日)
(16)ガイド BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
資料名・低レベル放射性廃棄物搬出設備（廃棄体測定結果）＜直接充填固化体＞ （2020年 10 月搬出分）
・2020 年 10 月搬出予定の廃棄体 800 体の SPC ファイルの確認結果について （2020年 8 月 28 日）
・監査報告書（放射能測定プログラムの不具合に対する再発防止対策等の確認に関する監査（特別監査））（2018 年 9 月 10 日）(17)ガイド BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
資料名・是正処置プログラム管理要項 制定版
・根本原因分析実施要項 第 5 次改正
・敦賀発電所是正処置プログラム運用要領 第 7 次改正
・敦賀発電所における CR 管理票（不適合）の類似等の対応について Rev１（2020 年12 月 16 日品質保証室品質保証Ｇr）
・CR 管理票：CR20-TS-00404：敦 2 A 原子炉補機冷却海水ポンプ軸受冷却水流量の低下
・CR 管理票：CR20-TS-00405：敦 2 B 原子炉補機冷却海水ポンプ軸受冷却水流量11令和３年２月報告書（案）の低下
・CR 管理票（不適合）20-F-41-0018：敦 2 C 原子炉補機冷却海水ポンプ軸受冷却水非常用補給ラインからの供給時における軸受冷却水流量の不足
・敦賀発電所 2 号機原子炉補機冷却海水ポンプ軸受冷却水低下原因について（2020年 10 月 26 日）
・CR 管理票（CR20-TS-00911）使用済燃料構内輸送作業（３H 作業）における計画変更に係る要因調査
・「使用済燃料構内輸送作業（３H 作業）における計画変更に係る要因調査」報告書
・CR 管理票：TS-00753：「キャスク排水継手のガスケット損傷に伴う使用済燃料構内輸送作業の中断について」・CR 管理票（不適合）：20PE-1-0008：使用済燃料構内輸送における発送前検査の中止
・CR 管理票（不適合）：20PE-1-0009：敦 1 使用済燃料構内輸送における発送前検査における線量率測定点の不備
・CR 管理票：TS-00801：３H 作業実施時の事前確認に関する改善・CR 管理票：TS-00826：使用済燃料構内輸送作業におけるキャスク１基移送期間の変更について・CR 管理票：CR-20-TS-00614：【所長コメント】緊急時一斉同報システム用通信設
備の信頼性向上検討について・CR 管理票：CR-20-TS-01074：一斉 FAX 音声録音不調要因である NTT に対する確認・CR 管理票（不適合）：20-AB-2-0004：一斉同報装置ボイステージＮｏ６（Ｃｈ．２）の回線不良
・CR 管理票（不適合）：20-F41-0057：敦 2 一斉同報システム音声連絡不可
・CR 管理票（不適合）：20-AB-2-0002：敦賀発電所緊急時一斉同報システムの通信障害について
・CR 管理票（不適合）：20-PMC-0-001：緊急時対策建屋連絡デスク室緊急時一斉同報システム用 FAX 送信不可
６．２ チーム検査（１） ガイド BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 その他（原子力規制委員会の指示により実施した検査）
資料名
・敦賀発電所２号炉ボーリング柱状図の記事欄に係る不適合に対する原因分析・是正処置等について（令和 2 年 11 月 30 日）
・設計管理要項 第 18 次改正
・土木建築設備の設計管理要領 第 18 次改正 他12令和３年２月報告書（案）・調達管理要項 第 44 次改正 他
・許認可等官庁折しょう実施要領 第 21 次改正
・原子炉設置許可申請要領 第 27 次改正
・根本原因分析実施要領 第 6 次改正
・新規制基準対応に係る設置変更許可申請の審査対応業務の内容、社内体制及び業務分担について（2020 年 11 月 1 日 他）
・敦賀発電所２号炉 新規制基準対応に係る設置変更許可申請書作成実施計画書（2015 年 8 月 17 日）・開発計画室力量評価結果表（2019 年 12 月 19 日）
・原因分析報告書「敦２地盤審査における柱状図記載の指摘に対する問題の直接原因分析の実施状況」（2020 年 9 月 2 日）・敦２審査資料ボーリング柱状図の作成に係る時系列
・敦賀発電所２号機破砕帯追加調査の内地質観察調査実施計画書（第 6 回変更）
・破砕帯追加調査の内 地質観察調査（平成 30 年 3⽉）（調査期間：平成 24 年 6⽉4 日～平成 30 年 3 月 30 日）
・破砕帯追加調査の内 破砕帯の代表性評価及び活動性評価に関する地質観察調査・検討（平成 31 年 3 月）（調査期間：平成 29 年 11 月 15 日～平成 31 年 3 月29 日）
・破砕帯追加調査の内 破砕帯の連続性評価，断層系の評価に関する調査・検討（令和 2 年 3 月）（調査期間：平成 31 年 1 月 21 日～令和 2 年 3 月 31 日）

13