WT2400

取扱説明書
LED 照明 直管シリーズ
形式

WT2400110 形防水チューブ

もくじ
1. 安全上のご注意....................................2～3
2. 使用上のご注意.......................................... 4
3. 各部の名称................................................. 4
4. ご使用いただく前に.................................. 55. 取付方法..................................................... 5
6. お手入れ方法.............................................. 8
7. 保 証......................................................... 8

このたびは、株式会社 MGMT の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。
●梱包内容を確認して下さい

・防水チューブ×1

・防水キャップ×2（コードPMのみ）

キャップ

リング

パッキン

キャップリング

パッキン

・防水パッキン×2

注）東芝ライテックの場合は、φ32用の防水キャップ（器具メーカー品）をご使用下さい。

●取扱説明書の記載内容について
本取扱説明書は本器の取扱い方法および簡単な保守方法について記載したものです。

NM-A898

初版

P1/8

WT2400

1. 安全上のご注意−必ずお読み下さい−

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示の説明

図記号の説明警告

死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します

禁止

してはいけない禁止を示します

注意

軽傷を負うことや、家屋・家財などの損害が発生する可能性がある内容を示します

指示しなければいけない指示を示します

警告
弊社製 110 形直管 LED（形式：LS2400）および防水器具と組合わせてご使用下さい。指定外の組合わせは防水性が損なわれ、火災、感電の原因となります。

防水キャップは防水器具メーカー毎に対応したφ32 用をご使用下さい。
パナソニック・三菱電機照明：付属品
東芝ライテック：器具メーカー品
指定外の組合わせは防水性が損なわれ、火災、感電、落下の原因となります。

防水チューブ（形式：WT2400）は取扱説明書に従い、確実に取付けて下さい。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。

防水チューブ（形式：WT2400）の交換やお手入れの際は、危険防止のため必ず、電源を遮断して下さい。感電の原因となります。

軒下などの屋側でご使用下さい。
火災、感電、落下の原因となります。

分解、改造しないで下さい。
火災、感電、落下の原因となります。

非常灯や誘導灯、防爆照明器具には使用しないで下さい。
必要な法規を満たしていません。
（注）非常灯や誘導灯、および防爆照明器具は、それぞれの規制法令により、検定が必要です。
検定は、各照明器具と適合ランプとの組合せで行われるため、非適合の直管 LED ランプに取換えた場合は、検定の効力がなくなり、災害時などに必要な機能を果たせずに重大な事故を引き起こす原因となります。
YNCGEEREMNM-A898

初版

P2/8

WT2400
警告
紙や布でおおったり、燃えやすい物や熱源となる物を近づけないで下さい。
火災の原因となります。

可燃性ガス、腐食性ガスのある場所での保管や使用は避けて下さい。
火災、落下の原因となります。

注意
シンナーなどの有機溶剤で拭かないで下さい。
破損の原因となります。

薬品や油が気化し発散している環境や、薬品や油が付着する場所での保管や使用は避けて下さい。
火災の原因となります。

本器には塗料などを塗らないで下さい。
発熱の原因となります。

直射日光の当たる場所や、塵埃、金属粉などの多い場所での保管や使用は避けて下さい。
変色、変形、火災の原因となります。

衝撃を与えたり、振動の加わる場所での保管や使用は避けて下さい。
落下、破損の原因となります。

周囲温度が -25 〜 +45℃を超えるような場所でのご使用は避けて下さい。
変色、変形、火災の原因となります。

NM-A898

初版

P3/8

WT2400

2. 使用上のご注意
殺菌灯と併用する場合は、殺菌線が防水チューブ（形式：WT2400）に当たらないように設置して下さい。
劣化の原因となります。

塵埃や金属粉などがついた状態でカバーを強く拭くと、傷が入る場合があります。

使用環境により劣化が早まり、変色や割れを生じる場合があります。
防水チューブ装着時は明るさが若干低下します。

3. 各部の名称
防水チューブ

防水パッキン

防水パッキン

LS2400（別売）

・防水キャップ（コードPMのみ）
パッキン

リング

キャップ

へこみをリング側にして取付けて下さい。

NM-A898

初版

P4/8

WT2400

4. ご使用いただく前に取付ける照明器具の点検を行って下さい。以下のような器具ではご使用にならないで下さい。火災・感電・落下の原因になる場合があります。
●スイッチを入れても点灯しないことがある●プラグ、コード、本体を動かすと点滅する●プラグ、コード、本体が異常に熱い●点灯するとブレーカーが動作することがある●焦げ臭いにおいがする●ひび割れ、変形、錆、ガタツキなどがある

5. 取付方法●取付けの前に既存の蛍光灯器具に経年劣化等の異常がないことを確認して下さい。

●取付方法①蛍光灯を器具から取外して下さい。

注）LS2400 の取扱説明書を参考に、落下防止具（LS2400 付属品）を取付けて下さい。
② LS2400 を防水チューブに入れて下さい。

LS2400防水チューブNM-A898

初版

P5/8

WT2400③両側に防水パッキンを入れて下さい。
LS2400防水パッキン

防水チューブ

傾斜のある方向から入れる④防水パッキンと防水チューブの隙間がないこと、および防水パッキンと口金に段差がないことを確認してください。

隙間がない

防水パッキンと口金に段差がない

隙間がある

ランプが入り込みすぎている

NM-A898

初版

P6/8

WT2400⑤φ 32 用の防水キャップを LS2400 に取付けて下さい。.
（防水キャップが器具メーカー品の場合は、器具メーカーの取扱説明書をご確認下さい。）
注）へこみがある方がリング側パッキン

キャップ

リング

⑥ LS2400 を器具に取付け、防水キャップを十分にしめつけて下さい。

注）コードPMの防水キャップの場合、ソケットの内側にパッキンを入れる。

注）十分にしめつける。

ソケット

NM-A898

初版

P7/8

WT2400●取外方法
LS2400 の片側を防水チューブ内に押込み、防水パッキンを防水チューブから取外して下さい。
注）LS2400 は水平にして作業して下さい。落下、破損の原因となります。

防水パッキン

防水チューブ LS2400

6. お手入れ方法●明るく、安全にご使用いただくために、定期的（6 ヶ月に 1 回程度）に掃除、点検をして下さい。
.
（変色や割れなどの劣化がないかご確認下さい。）●汚れがひどい場合は、防水チューブ（形式：WT2400）を器具から取外し石鹸水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げ、完全に乾いた状態で取付けて下さい。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。変色・破損の原因となります。

7. 保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事
故、出荷後 5 年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。

お問合わせ先TEL 06-6659-0140
ホームページ https://mgmt.co.jp/

NM-A898

初版

P8/8