PSLBS2211241

Ver230824

ハイブリッドリン酸鉄リチウムイオン蓄電池システム
HYBRID LiFePO LITHIUM ION BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEM（三相入力・三相/単相出力 / 単相入力・単相出力）

EGS43J/EGS86J/EGS130J-XXX-N シリーズ
通常版

仕様書

株式会社エネルギーギャップ

1/33

PSLBS2211241

Ver230824

目次
1. 概説 .............................................................................................................................. 4
1.1 概要 ....................................................................................................................... 4
1.2 用途 ....................................................................................................................... 4
1.3 特徴 ....................................................................................................................... 4
1.4 品番体系 ................................................................................................................. 6
2. 製品構成 ......................................................................................................................... 7
3. システム全体図 .................................................................................................................. 84. 単線結線図 ...................................................................................................................... 95. 接続例 ......................................................................................................................... 10
5.1 既設のキュービクルがある場合（構内潮流がある場合） ............................................................ 10
5.2 既設のキュービクルがある場合（構内潮流が無い場合） ............................................................ 11
5.3 既設のキュービクルがない場合（構内潮流がある場合） ............................................................ 12
5.4 既設のキュービクルがない場合（構内潮流が無い場合） ........................................................... 13
6. 基本仕様 ...................................................................................................................... 14
7. システム構成と主要用語....................................................................................................... 17
8. 運転モード ...................................................................................................................... 18
8.1 自家消費モード ......................................................................................................... 19
8.2 バックアップモード ........................................................................................................ 21
8.3 停電時の自立運転・復電後の系統連系運転復帰動作 ............................................................ 22
9.

表示・操作機能 ............................................................................................................ 23

10. 通信機能 ..................................................................................................................... 23
10.1 ECHONET Lite & AIF 通信機能................................................................................. 23
10.2 遠隔監視/メンテナンス機能 .......................................................................................... 23
10.3 遠隔監視サービス..................................................................................................... 23
11. 保護機能 ..................................................................................................................... 24
11.1 遮断器・電磁接触器・変圧器仕様.................................................................................. 24
11.2 系統連系保護機能 .................................................................................................. 24
11.2.1 保護機能の仕様及び整定範囲 ........................................................................... 24
11.2.2 保護リレーの仕様及び整定範囲 .......................................................................... 25
11.2.3 単独運転検出機能 ........................................................................................ 26
11.2.4 瞬時（不平衡）過電圧の整定範囲 .................................................................... 26
11.3 システム保護機能 .................................................................................................... 26
11.4 保護機能（蓄電池部） ............................................................................................ 26
11.5 その他機能 ............................................................................................................ 26
12. 一般事項 ..................................................................................................................... 27
12.1 冷却方式 ............................................................................................................. 27
12.2 設置条件（製品保証書と照合する）.............................................................................. 27
12.3 塩害/重塩害地域の区分について ................................................................................... 28
13. 交換部品 ..................................................................................................................... 29
14. 蓄電池の充電可能容量保証について ...................................................................................... 29
15. リサイクルについて ............................................................................................................. 29
2/33

PSLBS2211241

Ver230824

16. 保有期間 ..................................................................................................................... 29
17. インターネット接続について.................................................................................................... 29
18. 外形寸法図 .................................................................................................................. 30
19. 外観図........................................................................................................................ 31

3/33

PSLBS2211241

Ver230824

1. 概説
1.1 概要ハイブリッド系リン酸鉄リチウムイオン蓄電池システム（以下、本システムという）は、蓄電池定格容量43.2kWh/86.4kWh/129.6kWh、連系運転時に特定負荷に最大出力 50kVA（三相/単相タイプ：商用バイパス
30kVA＋蓄電池出力 20kVA）/ 20kVA（単相タイプ：商用バイパス 10kVA＋蓄電池出力 10kVA）、自立運転時に特定負荷に最大出力 20kVA（三相/単相タイプ）/ 10kVA（単相タイプ）が可能なハイブリッドリチウムイオン蓄電池シ
ステムです。既設の太陽光発電システムを利用することも可能です。自家消費、電気料金削減、BCP 対策、停電対策などに適した安全で大容量・高出力なハイブリッド型蓄電池システムです。太陽光で発電した電気を有効に活用することができ、平常時の活用から停電が発生した際の非常用電源として、非常時に必要な電力に充当することが可能です。
製品の設計準拠規格：JIS C4412-1/2、C8715-2 に準拠しています。
※ 付属 CT センサーを主幹トランスの二次側に取り付ける場合、本システムから余剰な出力電力を構内潮流専用負荷へ

最大 20kVA（三相/単相タイプ）/ 10kVA（単相タイプ）を供給することができます。自立運転時に本システムは系
統から解列するため、構内潮流専用負荷へ給電しません。構内潮流とは、太陽光で発電した電力を特定負荷にだけ送電するのではなく、余剰な出力電力を商用に接続されている他の負荷へも供給できるようにするための機能です。
図 1.1 製品外観

1.2 用途・平常時から特定負荷/全負荷に接続しての使用
・平常時から自家消費・電気料金削減の目的での使用
・停電時／災害時の非常用電源としての利用
・産業施設における BCP 対策／節エネルギー対策

1.3 特徴■安全・安心なリン酸鉄リチウムイオン電池
長寿命と高い安全性を実現するリン酸鉄リチウムイオン電池セルを採用しているので、優れた安全性能を備えています。
■創・蓄連携一体型でエネルギー活用へ
太陽光発電用と蓄電池用の二つのパワーコンディショナを一体化し、1 台で「太陽光発電の余剰充電」「蓄電池活用による買電削減」「非常時の電力供給」などに対応し、エネルギーを効率よく活用できます。
4/33

PSLBS2211241

Ver230824■大容量・高出力
容量と出力が選択可能で、ラインアップは 8 タイプから選択可能です。
■三相/単相タイプ一台で三相負荷と単相負荷を利用可能
三相/単相タイプにスコットトランスを内蔵しているので、一台で三相負荷も単相負荷もご利用いただけます。
■選べる運転モード
自家消費モード：「蓄電池放電時間帯」、「放電停止残量」、「交流充電時間帯」「充電停止残量」などを設定することで、ご要望に応じる自家消費を実現することができます。設定を変更しない場合は、出荷設定値で運転することもできます。
バックアップモード：災害や停電などが発生する前に、事前に太陽光発電と商用電源で蓄電池へ充電し停電に備えながら、
商用電源で特定負荷へ給電します。台風などの上陸時刻が予測できる場合、事前に本モードに切り替えておけば電気を蓄えることができ安心です。
■自家消費を実現
太陽光発電と連携し、エネルギーの自給自足へ実現可能です。
■節電効果・電気料金削減効果「蓄電池放電時間帯」を設定することで、デマンドピーク時に放電し、経済的なメリットも得られます。昼間に余剰な太陽光発電電力を賢く貯めて、必要な時に使用することができます（自家消費モードに設定した場合）。
■BCP 対策
大 容 量 の上 に、「 蓄 電 池放 電 停 止残 量 」 設定 で残量 を確 保 しておくことで、産業 施 設 向 けの BCP 対 策 として利用可能です。
■自立運転機能付き・停電対策
災害や停電などの際に、自動/手動で自立運転へ移行し蓄電池内に貯めた電力や太陽光発電電力を特定負荷へ給電することができます。災害時や停電時でも 20kVA（三相 202V と単相 202V/101V）/10kVA（単相 202V/101V）の高出力を利用可能です。
■省スペース・簡単設置
蓄 電 池 とパワーコンディショナが一 体 化 しているので施 工 性 に優 れ、設 置 の手 間 も軽減されます。
■消防法対応電池工業会が発行された「条例キュービクル式蓄電池設備に関する規定（2010 年版）」に対応致します。
■電力会社申込資料対応
電力会社への系統連系申請資料に対応可能です。
■本体上表示モニター付きで可視化を実現
本体にタッチパネルが標準装備されており、操作・管理が可能です。専用のタッチパネル式のモニターで、各種設定が操作できます。また発電電力や充電/放電電力などを表示します。
■遠隔集中監視・遠隔診断・保守対応、ECHONET Lite & AIF 通信対応
ネットワークに接続することによって、PC やタブレットから蓄電システムの各種状態を確認でき、遠隔診断・保守メンテナスなどを行うことが可能です。ECHONET Lite& AIF の準拠機器にも対応可能です。（※別途遠隔監視サービス加入が必
要）

5/33

PSLBS2211241

Ver230824

1.4 品番体系
EGS 43 J- T（S）20K Dx- X
N：通常版（Normal）、Ｒ：逆潮流（Reverse Power Flow）
PV 定格入力：D1：20kW、D2：40kW
AC 定格出力：（20K：20kVA、10K：10kVA）
内蔵トランス（TS：三相と単相、S：単相）
Japan
蓄電池容量（43：43.2kWh、86：86.4kWh、130：129.6kWh）
Energy Gap Storage

出力タイプ

AC 最大出力※

三相/

特定負荷への出力：連系運転時

単相タイプ

最大出力 50kVA（商用バイパス
30kVA＋蓄電池出力20kVA）、自立運転最大出力

PV 定格
入力
20kW

蓄電池容量

型番

適用例

43.2kWh

EGS43J-TS20KD1-N

集 合 住 宅（共用部）、

40kW

43.2kWh

EGS43J-TS20KD2-N

20kVA（商用 0kVA＋蓄電池
出力 20kVA）
構内潮流専用負荷への出力※

施設、工場、倉庫、複合施40kW

86.4kWhEGS86J-TS20KD2-N

連系運転時最大出力 20kVA（商用 0kVA＋蓄電池出力

体育館、商業

設、宿泊施
設、学校、店舗、事務所、

40kW

129.6kWh

EGS130J-TS20KD2-N

20kVA）、自立運転時は送電し

老人福祉施
設など

ません。
単相タイプ

特定負荷への出力：連系運転時

20kW

43.2kWh

EGS43J-S10KD1-N

最大出力 20kVA（商用バイパス
10kVA＋蓄電池出力10kVA）、自立運転最大出力

公民館、交流センター、保育40kW

43.2kWh

EGS43J-S10KD2-N

40kW

86.4kWhEGS86J-S10KD2-N

40kW

129.6kWh

EGS130J-S10KD2-N

園、幼稚園など

10kVA（商用 0kVA＋蓄電池
出力 10kVA）
構内潮流専用負荷への出力※
連 系 運 転 時 最 大 出 力 10kVA（ 商 用 0kVA ＋ 蓄 電 池 出 力
10kVA）、自立運転時は送電しません。
※ 付属 CT センサーを主幹トランスの二次側に取り付ける場合、本システムから余剰な出力電力を構内潮流専用負荷へ最大20kVA（三相/単相タイプ）/ 10kVA（単相タイプ）を供給することができます。自立運転時に本システムは系統から解列するため、構内潮流専用負荷へ給電しません。構内潮流とは、太陽光で発電した電力を特定負荷にだけ送電するのではな
く、余剰な出力電力を商用に接続されている他の負荷へも供給できるようにするための機能です。

6/33

PSLBS2211241

Ver230824

2. 製品構成
表 2.1 製品構成
品名
EGS43J/EGS86J

本体

規格・備考等-1式/EGS130J-XXX

付属品

数量

挟めるケーブルの外径：35.1±1 × 35.1±1mm 以下
CT センサー

挟めるケーブルの最大電流：300A（標準品）

コネクタ付き、10ｍケーブル ※1

3個

ケーブル仕様：UL1015-22AWG ツイストペアケーブル（黒-・白+）挟めるケーブルの外径：50.6±1 × 50.6±1mm 以下
CT センサー

挟めるケーブルの最大電流：500A（オプション品）

コネクタ付き、10ｍケーブル ※1

3個

ケーブル仕様：UL1015-22AWG ツイストペアケーブル（黒-・白+）RPRケーブル

RPRケーブル仕様：UL2464-22AWG（2芯）×1

1本

OVGR ケーブルOVGR ケーブル仕様：UL2464-22AWG（2 芯）×1

1本

EGS86J/ EGS130J-XXX の場合、電力制御盤と蓄電池盤との間の接続

4本

他のケーブルケーブルがあります。

工事説明書

-

1部

取扱説明書

-

1部

検査成績書

-

1部

※1 ケーブルの長さが足りない場合、現場調達の線材（同梱品と同じ規格）を使用し、延長作業を行ってください。
CT センサーのケーブルを延長する場合、トータル線長を 30 メートル以内に推奨します（※動作異常のおそれがあります）。
30 メートル以上が必要な場合、別途相談をお願い致します。

7/33

PSLBS2211241

Ver230824

3. システム全体図
図 3.1 三相/単相タイプ_TS シリーズ（例：EGS86J-TS20KD2）

図 3.2 単相タイプ_S シリーズ（例：EGS130J-S10KD2）※ 付属 CT センサーを主幹トランスの二次側に取り付ける場合、本システムから余剰な出力電力を構内潮流専用負荷へ最大20kVA（三相/単相タイプ）/ 10kVA（単相タイプ）を供給することができます。自立運転時に本システムは系統から解列するため、構内潮流専用負荷へ給電しません。構内潮流とは、太陽光で発電した電力を特定負荷にだけ送電するのではな
く、余剰な出力電力を商用に接続されている他の負荷へも供給できるようにするための機能です。
8/33

PSLBS2211241

Ver230824

4. 単線結線図
図 4.1 三相/単相タイプ_TS シリーズ

図 4.2 単相タイプ_S シリーズ

9/33

PSLBS2211241

Ver230824

5. 接続例
5.1 既設のキュービクルがある場合（構内潮流がある場合）
EGS86J-TS20KD2 を例に、矢印で本システムの電力の流れを示します。
付属 CT センサーを三相トランスの二次側に取り付けることで、通常運転時には構内潮流機能により余剰な出力電力を構内
潮流専用負荷へ供給できます。
※ 停電時の自立運転時は構内潮流専用負荷へ出力しません。
※ この場合、本システムから特定負荷へ最大 50kVA（商用バイパス 30kVA+蓄電池出力 20kVA）を出力します。本
システムから構内潮流専用負荷へ最大 20kVA（蓄電池出力 20kVA）を供給します。
※ この場合、付属 CT センサー制御による EGS 逆電力防止機能と外部 RPR 継電器で、商用電源側への逆潮流を二重防止することができます。
連系運転

キュービクル

Tr

他の負荷
(単相)

1Ф 6.6kV/210-105V
メーター

構内潮流専用負荷
(三相)

Tr
付属
電流センサー3Ф 6.6kV/210V
特定負荷(三相)
PV
接続箱
PV

EGS
蓄電システム

特定負荷(単相)
単相3線式AC202V/5kVA×1回路 or
単相3線式AC101V/2.5kVA×2回路
特定負荷(単相)
単相3線式AC202V/5kVA×1回路 or
単相3線式AC101V/2.5kVA×2回路

自立運転の場合、本システムは系統から解列するため、構内潮流専用負荷へ出力しません。特定負荷へしか給電できません。
EGS86J-TS20KD2 に接続する合計負荷は、20kVA 以内にする必要があります。
自立運転

キュービクル

Tr

他の負荷
(単相)

1Ф 6.6kV/210-105V
メーター

構内潮流専用負荷(三相)Tr
付属
電流センサー3Ф 6.6kV/210V
特定負荷(三相)
PV
接続箱
PV

EGS
蓄電システム

特定負荷(単相)
単相3線式AC202V/5kVA×1回路 or
単相3線式AC101V/2.5kVA×2回路
特定負荷(単相)
単相3線式AC202V/5kVA×1回路 or
単相3線式AC101V/2.5kVA×2回路

10/33

PSLBS2211241

Ver230824

5.2 既設のキュービクルがある場合（構内潮流が無い場合）
EGS86J-TS20KD2 を例に、矢印で本システムの電力の流れを示します。
特定負荷だけに給電する場合、付属 CT センサーを本システムの AC 入力に取り付けることで、特定負荷へ給電することが可能となります。
※ この場合、本システムから特定負荷へ最大 50kVA（商用バイパス 30kVA+蓄電池出力 20kVA）を出力します。
※ この場合、付属 CT センサー制御による EGS 逆電力防止機能と外部 RPR 継電器で、商用電源側への逆潮流を二重防止することができます。

連系運転

キュービクル

Tr

他の負荷
(単相)

1Ф 6.6kV/210-105V
メーター

他の負荷
(三相)

Tr

3Ф 6.6kV/210V

付属
電流センサー

特定負荷(三相)
PV
接続箱
PV

EGS
蓄電システム

特定負荷(単相)
単相3線式AC202V/5kVA×1回路 or
単相3線式AC101V/2.5kVA×2回路
特定負荷(単相)
単相3線式AC202V/5kVA×1回路 or
単相3線式AC101V/2.5kVA×2回路

自立運転の場合、本システムが系統から解列するため、特定負荷へしか給電できません。
EGS86J-TS20KD2 に接続する合計負荷は、20kVA 以内にする必要があります。

自立運転

キュービクル

Tr

他の負荷
(単相)

1Ф 6.6kV/210-105V
メーター

他の負荷
(三相)

Tr

3Ф 6.6kV/210V

付属
電流センサー

特定負荷(三相)
PV
接続箱
PV

EGS
蓄電システム

特定負荷(単相)
単相3線式AC202V/5kVA×1回路 or
単相3線式AC101V/2.5kVA×2回路
特定負荷(単相)
単相3線式AC202V/5kVA×1回路 or
単相3線式AC101V/2.5kVA×2回路

11/33

PSLBS2211241

Ver230824

5.3 既設のキュービクルがない場合（構内潮流がある場合）
EGS86J-TS20KD2 を例に、矢印で本システムの電力の流れを示します。
付属 CT センサーを主幹に取り付けることで、通常運転時には構内潮流機能により余剰な出力電力を構内潮流専用負荷へ供給できます。
※ 停電時の自立運転時は構内潮流専用負荷へ出力しません。
※ この場合、本システムから特定負荷へ最大 50kVA（商用バイパス 30kVA+蓄電池出力 20kVA）を出力します。本
システムから構内潮流専用負荷へ最大 20kVA（蓄電池出力 20kVA）を供給します。
※ この場合、付属 CT センサー制御による EGS 逆電力防止機能と外部 RPR 継電器で、商用電源側への逆潮流を二重防止することができます。

連系運転
メーター

契約
ブレーカ

付属
電流センサー

主漏電遮断器

構内潮流専用負荷
(三相)

AC IN
AC OUT

PV

EGS
蓄電システム

接続箱

特定負荷(三相)AC OUT

特定負荷(単相)
単相3線式AC202V/5kVA×1回路 or
単相3線式AC101V/2.5kVA×2回路

AC OUT

特定負荷(単相)
単相3線式AC202V/5kVA×1回路 or
単相3線式AC101V/2.5kVA×2回路

自立運転の場合、本システムは系統から解列するため、構内潮流専用負荷へ出力しません。特定負荷へしか給電できません。
EGS86J-TS20KD2 に接続する合計負荷は、20kVA 以内にする必要があります。

自立運転
メーター

契約
ブレーカ

主漏電遮
断器

付属
電流センサー

構内潮流専用負荷
(三相)

AC IN
AC OUT

PV

EGS
蓄電システム

接続箱

特定負荷(単相)
単相3線式AC202V/5kVA×1回路 or
AC OUT 単相3線式AC101V/2.5kVA×2回路

AC OUT

12/33

特定負荷(三相)特定負荷(単相)
単相3線式AC202V/5kVA×1回路 or
単相3線式AC101V/2.5kVA×2回路

PSLBS2211241

Ver230824

5.4 既設のキュービクルがない場合（構内潮流が無い場合）
EGS86J-TS20KD2 を例に、矢印で本システムの電力の流れを示します。
特定負荷だけに給電する場合、付属 CT センサーを主幹に取り付けることで、特定負荷へ給電することが可能となります。
※ この場合、本システムから特定負荷へ最大 50kVA（商用バイパス 30kVA+蓄電池出力 20kVA）を出力します。
※ この場合、付属 CT センサー制御による EGS 逆電力防止機能と外部 RPR 継電器で、商用電源側への逆潮流を二重防止することができます。

連系運転
メーター

契約
ブレーカ

主漏電遮
断器

他の負荷(三相)付属
電流センサーAC IN
AC OUT

PV

EGS
蓄電システム

接続箱

特定負荷(三相)AC OUT

特定負荷(単相)
単相3線式AC202V/5kVA×1回路 or
単相3線式AC101V/2.5kVA×2回路

AC OUT

特定負荷(単相)
単相3線式AC202V/5kVA×1回路 or
単相3線式AC101V/2.5kVA×2回路

自立運転の場合、本システムが系統から解列するため、他の負荷へ構内潮流しません。特定負荷へしか給電できません。
EGS86J-TS20KD2 に接続する合計負荷は、20kVA 以内にする必要があります。

自立運転
メーター

契約
ブレーカ

主漏電遮
断器

他の負荷(三相)付属
電流センサーAC IN
AC OUT

PV

EGS
蓄電システム AC OUT

接続箱

AC OUT

13/33

特定負荷(三相)特定負荷(単相)
単相3線式AC202V/5kVA×1回路 or
単相3線式AC101V/2.5kVA×2回路
特定負荷(単相)
単相3線式AC202V/5kVA×1回路 or
単相3線式AC101V/2.5kVA×2回路

PSLBS2211241

Ver230824

6. 基本仕様
表 6.1 基本仕様一覧

商用電源入力項目

単相タイプ

三相/単相タイプ

型番

EGS xxx J-S10KDx

EGS xxx J-TS20kDx

定格電圧

単相 3 線式 AC202 V

三相 3 線式 AC202 V

定格電流

100A

150A

連系容量

20 kVA ※1

50 kVA ※1

周波数太陽電池入力蓄電池

50Hz / 60Hz 兼用

定格入力電力 ※2

D1:20kW

定格電圧範囲DC180～450V（起動電圧 150V 以上）

最大開放電圧

DC450V

定格入力電圧

DC250V

定格入力電流D1:80A×1

D2:80A×2

入力回路数

D1:1 回路D2:2 回路

ＭPPT 回路数

D1:1 回路D2:2 回路

蓄電池種類

リン酸鉄系リチウムイオン

蓄電池セルメーカー

REPT / GREAT POWER

定格電圧

DC432V

電圧範囲

DC492.75~378.00V

蓄電容量オプション ※3
使用可能容量インバーター

D2:40kW（20 kW×2）※4

43.2 kWh、86.4kWh、129.6kWh38.88 kWh、77.76 kWh、116.64 kWh

BMU 機能セル電圧・温度測定、セルバランス

冷却方式

内部空調

絶縁方式

商用周波トランス絶縁方式

制御方式

連系運転時：電圧型電流制御方式
自立運転時：電圧型電圧制御方式

定格電圧

単相 AC202 V

出力電流歪率

総合 5%以下、各次 3%以下

力率
連系運転時系統周波数
連系運転時定格容量

連系運転時定格力率：95％ 以上
50±2.5Hz／60±3Hz（出荷時：50 Hz、連系時自動同期）
10 kVA

自立運転時系統周波数
自立運転時定格容量

三相 AC202 V

20 kVA50±2.5Hz／60±3Hz

10 kVA

冷却方式

20 kVA
強制風冷

14/33

PSLBS2211241

Ver230824

６. 基本仕様（続き）

システム保護項目

単相タイプ

三相/単相タイプ

型番

EGS xxx J-S10KDx

EGS xxx J-TS20kDx

保護項目

過充電保護、過放電保護、過温度保護、セル電圧異常保護、通信異常保護、BCU 異常保護、過負荷、過電流、単独運転検知など

負荷出力※520kVA×1 回路

50kVA ※6

10kVA×1 回路

20kVA ※6

種別

単相 3 線式

三相 3 線式 AC210V×1 回路 +（合計特定負荷）

AC202V/AC101V ×1 回路

単相 3 線式最大 10kVA（※7 その中：

連系運転時
（合計特定負荷）
自立運転時（合計特定負荷）単相 AC202V/U1-W1 最大 5.0kVA、
単相 AC202V/U2-W2 最大 5.0kVA、
単相 AC101V/U1-O1 最大 2.5kVA、単相 AC101V/U2-O2 最大 2.5kVA、単相 AC101V/W1-O1 最大 2.5kVA、単相 AC101V/W2-O2 最大 2.5kVA）
充電電力

PV 充電
AC 充電※8

D1:最大 20kW

D2:40 kW（20kW×2）

最大 10 kVA

最大 20 kVA

（系統連系時）系統連系

連系保護OVR、UVR、OFR、UFR、単独運転検出

電圧制御

電圧上昇抑制制御

FRT

FRT 対応RPR

外部機器より接点入力（通常状態：開放）OVGR

外部機器より接点入力（通常状態：開放）復電投入阻止時間

150s

復電後復帰
その他

通信インタフェース
待機電力

自動復帰/手動復帰
RS485×2、LAN×1、ECHONET Lite & AIF ※9
約 300W

保護等級

約 350W
IP44（IP54 相当）

運転可能範囲

充電 0～50℃、放電：-10～50℃
20～85%RH（結露なきこと）※10

保管環境範囲-20～55 ℃、20～85%RH（結露なきこと）

運転音

60dB 以下

設置場所

屋外

標高

1000 m 以下※1 商用電源でバイパスして特定負荷に給電することができます。
15/33

PSLBS2211241

Ver230824※2 20kW または 40kW（20kW×2） を選択可能です。
※3 43.2 kWh、86.4kWh（43.2 kWh×2）、129.6kWh（43.2 kWh×3） を選択可能です。
※4 使用可能容量は定格容量の 90％となります。（放電深度 DOD は 90％まで、システム保護残量 10％）
※5 付属 CT センサーを主幹トランスの二次側に取り付ける場合、本システムから余剰な出力電力を構内潮流専用負荷へ
最大 20kVA（三相/単相タイプ）/ 10kVA（単相タイプ）を供給することができます。自立運転時に本システムは系
統から解列するため、構内潮流専用負荷へ給電しません。構内潮流とは、太陽光で発電した電力を特定負荷にだけ送電するのではなく、余剰な出力電力を商用に接続されている他の負荷へも供給できるようにするための機能です。
※6 TS シリーズは、連系運転時の蓄電池システム出力が最大 50kVA（商用バイパス 30kVA+蓄電池出力（三相＋単相、定格 20kVA）=50kVA）です。その中、単相出力は、単相 3 線式 AC202V/最大 5kVA×2 回路 または
単相 3 線式 AC101V/最大 2.5kVA ×4 回路 となります。TS シリーズは、自立運転時の蓄電池システム出力が最大 20kVA（三相+単相、定格 20kVA）です。その中、単相出力は、単相 3 線式 AC202V/最大 5kVA×2 回路
または 単相 3 線式 AC101V/最大 2.5kVA ×4 回路 となります。
※7 TS シリーズは、単相出力は三相スコットトランスから変圧しています。系統連系運転する際に、単相負荷が不平衡発生した場合その不平衡の差分が商用電力系統から給電されます。
※8 「蓄電池放電時間帯」と「交流充電時間帯」が重なっている場合は、交流充電を優先します。
交流充電している間は蓄電池から放電しませんので商用電源で特定負荷へ給電します。
※9 「ECHONET Lite」とエコーネットロゴマークはエコーネットコンソーシアムの商標です。
※10 リチウムイオンセルの実際温度や残量により、システムが保護されることがあります。

16/33

PSLBS2211241

Ver230824

7. システム構成と主要用語
本システムは、主に DC/DC コンバター、DC/AC インバーター、BCU ユニット、蓄電池の四つの部分で構成されています。

蓄電池システム
太陽光
発電

太陽電池
モジュール

DC/DC

交流
充電

DC/AC

太陽光
充電

蓄電池
放電

DC/AC
出力

商用電源

交流
バイパス

BCU
（Battery Control Unit)

蓄電池
システム出力

蓄電池

特定
負荷

主要用語：
No.

名称

説明

①

太陽光発電

太陽光のエネルギーを直接電気エネルギーに変換する発電方式です。

②

太陽光充電

太陽光のエネルギーを直接電気エネルギーに変換し DC/DC ユニットを経由する蓄電池への充電方式です。

③

蓄電池放電※

蓄電池に貯めたエネルギーを DC/AC ユニットを経由して負荷へ給電する方式です。

④

DC/AC 出力

太陽光発電電力または蓄電池放電電力が DC/AC ユニットを経由して負荷へ給電する方式です。

⑤

蓄電池システム出力

太陽光発電電力/蓄電池放電電力/商用電力系統を負荷へ給電します。

⑥

交流充電※

電力系統から本システムへ充電します。

⑦

交流バイパス

電力系統からの交流を直接負荷へ給電する方式です。

※ 「蓄電池放電時間帯」と「交流充電時間帯」が重なっている場合は、交流充電を優先します。交流充電している間は蓄電池から放電しませんので商用電源で特定負荷へ給電します。

17/33

PSLBS2211241

Ver230824

8. 運転モード
運転

表示モニター

運転モードの説明

各運転モードで停電が発生した場合

モード「運転設定」画面

自家消費

太陽光発電電力で消費電「自家消費モード」で停電を検知すると、モード

力をまかない、消費電力を超自動または手動で自立運転へ移行し、蓄える太陽光余剰電力を充電

電池内に貯めた電力や太陽光発電電力します。

を特定負荷へ給電することができます。
運転モードは変わりません。

バックアップ

災害や停電など発生する前「バックアップモード」で停電を検知すると、モードに、事前に蓄電池へ充電し自動で自立運転へ移行し、蓄電池内に停電に備えながら負荷へ給貯めた電力や太陽光発電電力を特定負電します。

荷へ給電することができます。
運転モードは変わりません。

停止モード

本システムは DC/DC とDC/AC 出力を停止し、AC
バイパスして特定負荷に給電「停止モード」で停電が発生すると、特定負荷は停電になります。

します。

シ ス テ ム

「停止モード」で、本システム「システム OFF モード」で停電が発生する

OFF モード

への AC 入力と PV 入力をと、特定負荷は停電になります。

OFF にした後、「システムOFF」を実行すれば、本シス
テムを OFF にすることができます。

下記は、「自家消費モード」と「バックアップモード」について、ご説明いたします。

18/33

PSLBS2211241

Ver230824

8.1 自家消費モード
自家消費モードで、時間帯と蓄電池残量を設定することで、太陽光発電電力を有効にご利用いただけます。

1、「交流充電時間帯」内の場合、商用電源から蓄電池へ充電します。交流充電している間は蓄電池から放電しませんので商用電源で特定負荷へ給電します。 「蓄電池放電時間帯」と「交流充電時間帯」が重なっている場合は、交流充電を優先します。交流充電を希望しない場合は、充電時間帯を 10 分以内に設定すれば充電はしません。
2、「充電停止残量」になるまで、商用電源から蓄電池へ充電します。
3、「蓄電池放電時間帯」内の場合、太陽光発電電力と蓄電池放電電力の両方で特定負荷へ給電します。「蓄電池放電
時間帯」外の場合、太陽光発電電力で特定負荷へ給電します。
4、「放電停止残量」になる前に、蓄電池から放電可能です。蓄電池放電時間・蓄電池放電停止残量は、いずれか早い方で自動的に放電停止します。
下図で、「蓄電池放電時間帯」内と「放電停止残量」になる前の場合の機器動作について、説明します。

上図の各時間帯（T1～T6）に合わせて、EGS5200J-TS20KD2（付属 CT センサーを EGS 内部に使用する場合）、
太陽光パネル容量最大 50kW を例に説明します。
19/33

PSLBS2211241

Ver230824

T1

太陽光発電電力が特定負荷より低い場合、不足分を蓄電池から放電して特定負荷に給電します。

T2

太陽光発電電力で特定負荷をまかなう場合、特定負荷を超える余剰電力を蓄電池へ充電します。

T3

日の出前や日没後、太陽光がない時に、蓄電池から放電して、特定負荷に給電します。

T4

割安な電気料金メニューとの組み合わせで、夜間に蓄電池へ充電して、翌日電力需要が増加する昼間に使用することで、電気料金を削減することができます。

※

自家消費モードで「自立運転」を「自動」に設定され停電が発生した場合、本システムは約 10 秒後に自動的に自立運転に切り替えます。
最大 20kVA の出力で特定負荷に給電します。

※ 連系運転時、本システムに接続する特定負荷が 20kVA を超える場合、不足分は商用電源で供給します。
※ 連系運転時、太陽光発電電力でまかないきれない場合、蓄電池から放電しアシストする場合があります。
※ 蓄電池残量が少ない場合、放電時間設定/停止残量によっては放電しません。
※ 交流充電電力は温度や蓄電池残量により自動調整し、最大 20kVA で充電することが可能です。
※ 逆潮流防止 CT センサーを使用するので、本システムから商用電源への逆潮流を防止することができます。

20/33

PSLBS2211241

Ver230824

8.2 バックアップモード
電力会社から停電のお知らせがある場合、または災害予報がある場合、本体上の表示モニターにてバックアップモードを選択することで図のとおりの動作となります。
バックアップモードを選ぶと、商用電源と太陽光発電電力で蓄電池を満充電まで充電します。同時に、商用電源で負荷に給電します。一回満充電になった後、充電を停止し、太陽光発電電力と蓄電池放電電力で特定負荷に給電します。蓄電池
残量が 80%になった後、また 90%まで充電します。80％から 90％の間で充放電サイクルになります。
停電が発生した後、太陽光発電電力で特定負荷をまかなえる場合、余剰電力を蓄電池へ充電します。太陽光発電電力が特定負荷をまかなえない場合、蓄電池が自動的に放電し始め特定負荷をアシストします。

上図の各時間帯（T1～T6）に合わせて、EGS86J-TS20KD2 で太陽光パネル容量 50kW を例に説明します。
T1

停電発生前、太陽光がない場合、商用電源で負荷に給電します。

T2

停電発生前、太陽光発電電力が 20kW 以下時、太陽光発電電力で蓄電池を充電します。
同時に、商用電源で負荷に給電します。

T3

停電発生前、太陽光発電電力が 20kW 以上時、最大 20kW で蓄電池を満充電まで充電します。一回満充電になった後、充電を停止し、太陽光発電電力と蓄電池放電電力で特定負荷に給電します。蓄電池残量が 80%になった後、太陽光発電で蓄電池 90%まで充電します。80％から 90％の間で充放電サイクルになります。

T4

停電発生後、太陽光発電電力で優先に負荷に給電します。負荷を超える余剰電力を蓄電池へ充電します。

T5

停電発生後、太陽光発電電力が負荷より低い時、蓄電池から放電し負荷をアシストします。

T6

停電発生後、太陽光がない時、蓄電池から放電し特定負荷に給電します。

21/33

PSLBS2211241

Ver230824

8.3 停電時の自立運転・復電後の系統連系運転復帰動作
自家消費モード：「手動」に設定する場合、系統停電を検出した後、本蓄電システムは出力を停止します。表示モニターで「設定」→「運転設定」→「設定完了」を実行することで、自立運転に切り替えることができます。
復電を検出した後、本蓄電システムは6秒ほど停電します。「復電投入阻止時間」経過後、自動的に系統連系運転に切り替えます。
「自動」に設定する場合、系統停電を検出した後、本蓄電システムは 10 秒ほど出力を停止して、その後、自動的に自立運
転に切り替ます。復電を検出した後、本蓄電システムは 6 秒ほど停電し、「復電投入阻止時間」経過後、自動的に系統連系運転に切り替えます。
図 8.3.1 「自家消費モード」 停電時・復電後の動作

手動設定時

自動設定時

バックアップモード：
系統の停電を検出すると、本システムは約 10 秒間停電し、その後自動的に自立運転へ移行します。
系統の復電を検出すると、本システムは約 6 秒間停電し、「投入阻止時間」経過後系統連系運転へ戻ります。
停電から復電後の電力供給は以下の通りとなります。
図 8.3.2 「バックアップモード」 停電時・復電後の動作

22/33

PSLBS2211241

Ver230824

9. 表示・操作機能
本体の正面に 三つの表示ランプ、表示モニター、非常停止ボタン があります。
① 表示ランプは色（緑/赤/消灯）で運転状態を示します。
表示ランプ名称
PV IN

AC IN

故障

ランプ状態

状態説明

緑点灯

太陽光発電を投入している状態

消灯

太陽光発電を投入していない状態/システム OFF 状態

緑点灯
消

灯

商用電力系統を投入している状態
商用電力系統を投入していない状態/システム OFF 状態

赤点灯
消故障などの要因で運転停止中

灯

正常運転中

② 表示モニター
本体の正面に、7 インチタッチパネル表示モニターで本システムの運転状態、パラメータ設定、履歴データ確認などを行うことができます。
③ 非常停止ボタン
非常停止ボタンを押すと、本システムを停止します。

10. 通信機能
10.1 ECHONET Lite & AIF 通信機能
本システムは、ECHONET Lite & AIF の規定に準拠し、以下の主要内容を対応可能です。運転モードおよび運転状況により使用できる機能が異なります。
●下位通信層の構成：

Ethernet UDP/IPv4●ECHONET Lite規格：

Ver.1.11●機器オブジェクト詳細規定（Appendix）のリリース番号：

Release J●class group code:

0x02（住宅・設備関連機器クラスグループ）●class code:

0x7D（蓄電池クラス）

10.2 遠隔監視/メンテナンス機能
本システムをインターネットに接続すると、遠隔保守サーバーと通信するようになります。定期的に動作ログを取得および保存されます。また遠隔保守サーバーからは遠隔診断/遠隔操作/ファームウェアの更新/蓄電池システムの動作状態の確認などを行うことができます。（※ 別途遠隔監視サービス加入が必要です。）

10.3 遠隔監視サービス
10.2 項に説明している内容は、遠隔監視サービスの加入によりお客様が Web で操作および確認することできるようになります。※ 別途お申し込みおよび費用が発生します。
23/33

PSLBS2211241

Ver230824

11. 保護機能
11.1 遮断器・電磁接触器・変圧器仕様
表 11.1 遮断器・電磁接触器仕様
種類

回路記号

用途

型番、 定格メーカ

MCCB1

AC 入力用NDM3-250M/3300 250A

Nader

MCCB2～

太陽電池入力用

NDM3Z-250/2300 160A

Nader

電磁接

3
MC1

系統連系用

NDC1-225 3P

Nader

触器

MC2

負荷遮断用

NDC1-225 3P

Nader

遮断器

三相
変圧器
スコット
変圧器

単相
変圧器

TR1

TR2

TR3

TS シリーズ

定格出力電力：20kVA（単相 10kVA 含み）
一次側電流：57.2A

三相出力用

XINGKERONG

二次側電流：57.2A
定格出力電力：単相 5 kVA×2 回路

TS シリーズ

一次側電流：28.5A

単相出力用

XINGKERONG

二次側電流：25.0A
定格出力電力：単相 10 kVA

S シリーズ

一次側電流：50.0A

単相出力用

XINGKERONG

二次側電流：50.0A

11.2 系統連系保護機能
保護機能動作時は、DC/AC インバーター 動作を停止（ゲートブロック）、系統側のリレーを解列されたと同時に警報もしく
は故障の情報を本システムのメモリに記録されます。保護期間に、商用電力系統から負荷へ給電されます。
保護が解除された場合、本システムが通常運転に戻ります。

11.2.1 保護機能の仕様及び整定範囲
表 11.2.1.1 保護機能の仕様及び整定範囲
名称

項目

単位

整定範囲

直流過電圧 DCOVR

検出レベル

V

460（固定）（太陽電池入力部）

検出時限

秒

0.5（固定）直流不足電圧DCUVR

検出レベル

V

180（固定）（太陽電池入力部）

検出時限

秒

0.5（固定）直流過電圧DCOVR

検出レベル

V

470.4（固定）（蓄電池部）

検出時限秒

0.5（固定）検出レベル

V336（固定）直流不足電圧DCUVR（蓄電池部）

24/33

停止

解列

投入阻止時間

○

－

○

－

－

○

－

－

○

－

－

－

PSLBS2211241

Ver230824

表 11.2.1.2 保護機能の仕様及び整定範囲（続き）
項目

検出

検出レベル「出荷時」

検出時間

外部設置のOVGRから蓄電池システム

外部設置のOVGRの

本体上のOVGR端子との間設定による逆潮流検出RPR

外部設置のRPRから蓄電システム本体

外部設置のRPRの設（外部）

上のRPR端子の間定による逆潮流防止CTセンサ

1000W

0.5秒以内三相

500W

0.5秒以内単相

地絡過電圧継電器ー（内部搭載/外部
搭載）

動作

相数
1
-

備考

「停止」モード
移行-

Gateblock·

いず

解列。復電

れか

阻止時間後

も効

再並列する。

く。

11.2.2 保護リレーの仕様及び整定範囲
表 11.1.2.1 保護リレーの仕様及び整定範囲
名称

項目

単位

整定範囲

三相検出レベルV

220.0、 230.0、 240.0

単相検出レベルV

110.0、 115.0、 120.0

検出時限

秒

0.5、1.0、2.0

三相検出レベルV

170.0、180.0、 190.0

単相検出レベルV

80.0、 85.0、 90.0

検出時限

秒

0.5、1.0、2.0

周波数上昇

検出レベル

Hz

50.5、51.0、51.5

OFR（50 Hz）

検出時限

秒

0.5、1.0、2.0

周波数上昇

検出レベル

Hz

60.6、 61.2、 61.8

OFR（60 Hz）

検出時限

秒

0.5、1.0、2.0

周波数低下

検出レベル

Hz

47.5、48.5、49.0

UFR（50 Hz）

検出時限

秒

0.5、1.0、2.0

周波数低下

検出レベル

Hz

57.0、 58.2、 59.0

UFR（60 Hz）

検出時限

秒

0.5、1.0、2.0

復電後一定時間の遮断装置投入阻止

秒

60、150、300、10

電圧上昇抑制機能

V

交流過電圧
OVR

交流不足電圧UVR

三相：222（固定）単相：109（固定）

25/33

記事

停止

解列

投入阻止時間

3相検出

○

○

○

3相検出

○

○

○

1相検出

○

○

○

1相検出

○

○

○

1相検出

○

○

○

1相検出

○

○

○

-

－

-

－

PSLBS2211241

Ver230824

11.2.3 単独運転検出機能
表 11.1.3 単独運転検出機能の仕様及び整定値
検出方式

受動的方式

能動的方式

周波数変化率検出方式

ステップ注入付周波数フィードバック方式

整定値

整定範囲

検出レベル

－

－

検出時限

0.5 秒

固定

保持時限

－

－

検出レベル

±0.6Hz

固定

検出時限

0.2 秒

－

解列時限

瞬間

固定

記事

1相検出

1相検出

11.2.4 瞬時（不平衡）過電圧の整定範囲
表 11.1.4 速断用（瞬時）過電圧の整定範囲
名称

瞬時交流過電圧

項目

単位

整定範囲

三相検出レベルV

230.0、 246.0、 250.0

単相検出レベルV

115.0、 123.0、 125.0

検出時限

秒

0.5、 0.8、 1.0

11.3 システム保護機能
本システムで異常が検出された場合、DC/AC インバーター 動作を停止（ゲートブロック）、系統側のリレーを解列されたと同時に警報もしくは故障の情報を本システムのメモリに記録されます。保護期間に、商用電力系統から負荷へ給電されます。
保護が解除された場合、本システムが通常運転に戻ります。
状態が回復後約 10 秒後、または 投入阻止時間到達後に再並列します。

11.4 保護機能（蓄電池部）
蓄電池の保護機能です。CAN 通信により蓄電池モジュールの状態を監視し、蓄電池モジュールを保護します。
蓄電池部過熱、蓄電池過放電、蓄電池過電圧、蓄電池セル電圧差、蓄電池モジュール通信異常など

11.5 その他機能
本システムに異常が発生した場合、本体上の表示ランプ（故障）が赤点灯し、表示モニターに警告や異常の内容が表示されます。表示モニターで蓄電池システムの運転状態・電力使用量などの履歴情報を確認し、系統連系保護整定値を設定することができます。
26/33

PSLBS2211241

Ver230824

12. 一般事項
12.1 冷却方式
蓄電池部：内部空調
電気部：ファンによる強制空冷

12.2 設置条件（製品保証書と照合する）
01 動作温度を超過する恐れがあるため、高温（50℃以上）にならない場所に設置してください。
02 動作温度が低下してシステムが正常に運転できない恐れがあるため、低温環境下（-10℃以下）には設置しないでください。
03 メンテナンススペースを常時確保してください。
04 積雪の影響がない場所や浸水の恐れのない場所に設置してください。
05 吸排気口には、フィルタを内蔵しています。埃等による目詰まりで吸気/ 排気効率が低下します。内部温度が上昇しな
いように定期的にフィルタのお手入れをしてください。
06 工場、温泉地帯等で発生する腐食性ガス（硫化水素ガス、排気ガス等）が多い場所に設置しないでください。さびや腐食等による故障の増加、寿命の低下を引き起こす可能性があります。
07 下記の場所に、蓄電池システム本体を設置しないでください。
○浸水のおそれのある場所○周辺温度が 50℃以上になる場所○周辺温度が-10℃以下になる場所○湿度が高い場所（85%以上）○ガス類が漏れるおそれがある場所○無線機、基地局等の高周波機器がある場所○振動または衝撃を受ける場所○鉄粉やシリコーン等を含む粉塵がある場所○海風が当たる場所○油煙が多い場所○排水溝の近く等水蒸気が発生する場所○居住屋内○標高が 1000m を超える高地○静電気やノイズが多い場所○ホコリの多い場所○可燃性ガスが発生するおそれがある場所

27/33

PSLBS2211241

Ver230824

12.3 塩害/重塩害地域の区分について
塩害/ 重塩害地域を次のように区分し、蓄電池システムが設置できる地域を定めます。
●塩害地域 :

●重塩害地域 :潮風は直接当たらないが、潮風の雰囲気になる場所

潮風の影響を受ける場所○蓄電池システムを設置できます。

╳蓄電池システムを設置できません。

■内海に面する地域
潮風

海岸からの距離500m まで

当たらない

塩害地域

当たる

重塩害地域

1km まで

1~2km

2~7km

7km 以上

一般地域
塩害地域

一般地域

■外海に面する地域
潮風
当たらない
当たる

海岸からの距離500m まで

1km まで

重塩害地域

塩害地域

1~2km

2~7km

7km 以上

一般地域

重塩害地域

塩害地域

一般地域
※1

※1 ※2 を除く地域※2 北海道：松前町～稚内市／東北：青森県東通村～山形県温海町 の地域■沖縄・離島海岸から約 1km 以内 または 潮風に当たる場所に、蓄電池システムを設置できません。

28/33

一般地域※2PSLBS2211241

Ver230824

13. 交換部品本システムを長期間、安全にご使用いただくために定期的に交換が必要な部品があります。
下記交換部品に関しては、交換時期に定期的に交換することをお勧めします。（有償）
表 13.1 交換部品
交換部品

交換時期

ファン

5 年おきに 1 回

空調

10 年おきに 1 回※1 年おきに 1 回、通風孔のお手入れをお勧めします。

吸排気口のフィルタ

使用環境によります。
※3 カ月に 1 回、お手入れをお勧めします。

注：交換時期は交換を推奨する時期であり、保証期間を表すものではありません。使用環境により、さらに短い期間で消耗、劣化する場合があります。

14. 蓄電池の充電可能容量保証についてご使用開始から 10 年以内に蓄電池の充電可能容量が定格容量の 60％を下回った場合、蓄電池の 10 年保証の対象となります。充電可能容量は原則として蓄電池を回収して測定する必要があります。

15. リサイクルについて
本システムは、リチウムイオン電池モジュールを内蔵しています。リチウムイオン電池モジュールには、ニッケル・銅・アルミニウム等の貴重な金属が使用されています。これらの限りある資源の有効活用のために、リチウムイオン電池モジュールの回収・リサイク
ルにご協力ください。なお、使用済み製品の廃棄に際しましては、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

16. 保有期間「補助金の支給を受けて対象システムを購入した場合、所有者（購入設置者）は、当該システムを法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図らなければなりません。

17. インターネット接続について
本蓄電池システムには、必ずインターネット回線を接続してください。
インターネット接続が無い場合、お客様からのお問い合わせに対する診断費用及びそれにかかる対応費用は、原則上販売店
様（施工店様）のご負担となります。

29/33

PSLBS2211241

Ver230824

18. 外形寸法図
図 17.1

外形寸法図（EGS43J シリーズの本体重量：約 1100KG）（EGS86J シリーズの本体重量：約 1800KG）（EGS130J シリーズの本体重量：約 2150KG）

30/33

PSLBS2211241

Ver230824

19. 外観図※ 下図は、EGS43J-XXX-N シリーズのイメージ図です。

※ 下図は、EGS86J/EGS130J-XXX-N シリーズのイメージ図です。

31/33

PSLBS2211241

Ver230824

リチウムイオン蓄電池システム
EGS43J/EGS86J/EGS130J-XXX-N シリーズ 仕様書
株式会社エネルギーギャップ〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 13-10
https://www.energygap-jp.com/
support@energygap-jp.com
Copyright 2023 Energy Gap Corporation
本システム性能向上のため、仕様変更などを予告なく変更することがございます。予めご了承ください。

32/33

PSLBS2211241

Ver230824

修正記録
修正日

修正箇所

修正内容

2023/04/25

新規作成

新規作成
追記：

6. 基本仕様
2023/05/22

2023/07/05

流充電を優先します。交流充電している間は蓄電池から放電しませんので商用電源で特定負荷へ給電します。

8. 運転モード

追記：表示モニター「運転設定」画面

8.1 自家消費モード

追記：設定項目についての説明

8.2 バックアップモード
6. 基本仕様

2023/08/24※8 「蓄電池放電時間帯」と「交流充電時間帯」が重なっている場合は、交8.3 停電時の自立運転・復電後の系統

削除：それに、遠隔監視システムは所定の災害警報及び注意報を受信し本システムへモード変更指令を出した後、バックアップモードに切り替えることができます。
蓄電池セルメーカー GREAT POWER を追記致します。
自家消費モードの動作を修正致します。
図を差し替えます。

連系運転復帰動作

33/33