耐火構造用シーリング材2成分形変成シリコーン系

耐火構造用（カラーマスター方式）「ボンド FRシール」は、変成シリコーンを主成分とする耐火構造用弾性シーリング材です。火炎の侵入を防ぐと同時に、加熱裏面側の温度上昇を抑えるように設計されています。不定形弾性シーリング材のため、目地の隅々まで充てんでき、遮音性に優れます。JIS A 5758「建築用シーリング材」のタイプ及びクラスは F-25LM に適合（耐久性区分は9030）し、シーリング材として高度な各種性能を保持しています。

耐火性能■用＋層間変位対応

途

認定番号 003022

イプ
観#9

変成シリコーン系
ボンド FRシール
ペースト状
ペースト状
ペースト状
100：10：3
F-25LM
00970.20.3
破壊なし
破壊なし

引張接着性

ＪＩＳ Ａ １４３９1液型
淡黄色透明液体樹 脂
ウレタン樹脂系
組 成
溶 剤
酢酸エチル
比重（23℃）
0.99±0.05
粘度（mPa・s/23℃）
50以下
不揮
発分（ ％ ）
31±3
5℃
60分
乾燥
時間 23℃
30分
35℃
15分
シーリング材の充てん可能時間（23℃）
乾燥後から8時間
開 封 後 の 処 理（不使用時密栓）
当日内に使い切る有 効 期 間（ 冷 暗 所 貯 蔵 ）6ヵ月
500ｇ缶入包装・
容量（12缶/ケース）
主用
途
汎用
直射日光により黄変しますので備考 プライマーのはみ出しに注意
第四類第一石油類

ボンド シーリング材

基剤
硬化剤
カラーマスター
混合比（質量）基剤：硬化剤：カラーマスター
タ イ プ 、ク ラ ス
縦スランプ（50℃、mm）
横弾 性 復 元 性（ ％ ）23℃
引張応力（N／mm²）-20℃23℃
定伸長下での接着性-20℃
圧 縮 加 熱・引 張
破壊なし
冷却後の接着性水浸せき後の定伸
破壊なし
長下での接 着 性
体 積 損 失（ ％ ）3.8
耐 久 性 区 分
9030
製造月 1，2，11，12 3，4，9，10 5，6，7，8
5℃
4
—
—
可使時間
（時間）
23℃
2
3435℃
—
—
25℃
48以内
—
—
指触乾燥時間（タックフリー）23℃
24以内 24以内 36以内
（時間）
35℃
—
—
24以内
比 重1.36
押し出し性（5℃、秒）
4
応力・伸び 50％引張 最大引張 最大荷重
被着体応力
応力時の伸び条件（23℃）（N/mm²）（N/mm²） （%）
養生後
0.120.43
545
アルミニウム
加熱後
0.140.55588
板
水浸せき後
0.140.44632
養生後0.110.45592
モルタ
加熱後
0.140.57559
ル板
水浸せき後
0.130.39548
ＪＩＳ Ａ ５７５８

ボンド シールプライマー
項 目

項 目観

■適用プライマー（JIS A 5758 及び JIS A 1439 に基づく試験結果）
外長

耐火性：耐火構造物の目地に適用できます。
耐久性：JIS A 5758 のタイプ及びクラスは F-25LM に適合します（耐久性区分は9030）。
遮音性：遮音性に優れます。
収縮性：硬化による体積収縮がほとんどありません。
作業性：施工気温に適した作業性と硬化性を備えています。

タ
外水密気密

■性状・性能防火区画における下記目地および一般建築物の各種目地◦ALC等の各種パネル・ボード目地 ◦層間ふさぎ目地◦防火間仕切パネル目地および防火間仕切パネルと柱・はり・床との取り合い目地 ◦プレキャストコンク
リート板の各種目地 ◦防火戸まわり目地（防火戸用シーリング材 で はありません ） ◦R C 造 各 種目地◦窓枠まわり目地 ※ガラスまわりには適しません。

■特＋※表中の数値は代表値を示しています。数値は規格値ではありません。

前加熱側（屋外側）

FRシール

10×＊1
○－－－－

20

目地深さ（㎜）検討↓②目 地 の 状 態 の 確 認↓③目地の清掃↓④ バック アッ プ 材 の 装 てん↓
⑤マスキン グテ ープ はり↓⑥プ ラ イ マ ー の 塗 布（２）シングルシールの試験結果（２－１） 屋外側加熱の場合

15 15 9①事↓
⑦シ ー リ ン グ 材 の 混 合↓⑧シーリング 材 の 充 てん↓
⑨ヘラ仕上げ↓⑩ マ ス キン グ テ ー プ の 除 去↓⑪清掃↓⑫シ ー リ ン グ 材 の 養 生

100■施工方法バックアップ材裏面側 （発泡ポリエチレン）（屋内側） □－22×1510152030405020－
×＊2
○
○－
－

目地幅（㎜）
304050－
－－－－－
○－－
＊3－
×－
－
－
○－－－

70－
－
－－
－
○

＊1 最高裏面温 度、平均裏面温 度が規定値を超え、炉内に貫通する隙間の発生。
＊2 炉内に貫通する隙間の発生。
＊3 最高温度が規定値を超え、炉内に貫通する隙間の発生。非加熱面で10秒を超えて継続する発炎。

（２－２） 屋内側加熱の場合

発泡膨張
目地の拡大に追従、発泡断熱層を形成し裏面温度の上昇抑制

➡

炭➡

化

炎の貫通と裏面温度の上昇を防ぐ

セラミック化・不燃材料に変化■信頼の耐火性能FRシール

一般財団法人建材試験センターが定めた「防耐火性能試験・評価業務方法書」の耐火性能試験評価方法に基づく耐火性能試験に準じて行った。

加熱側
（屋外側）
0100

■判定基準

○異常なし、×判定基準の 何れかに異常あり、－試験未実施（１）ダブルシールの試験結果

12 10 9100
9 10 12目地深さ（㎜）■注意事項

101520304050

目地幅（㎜）
304050－－－－－－○－－－○－－－－－－－

裏面側
（屋内側）

（突きつけ）＋○
三角シール（９×９）○◦以上のデータは記載した形状・寸法の ALC パネルで行った試験結果です。耐火性能はパネルの種類・寸法などにより異なりますので実際に使用する部材での試験を推奨します。
◦パネル寸法が大きい場合や薄い場合は火災時にパネルの動きが大きくなる事が想定されるため、ロックウールの併用やダブルシールの採用をご検討ください。
◦採用にあたっては事前検討を充分に行い、既存耐火構造に対する安全性の補完としてご使用ください。

■試験結果20－－○－－－

FRシール

屋外側 屋内側
加熱
加熱

■注意事項

最高裏面温度が初期温度＋180℃以下であること
平均裏面温度が初期温度＋140℃以下であること
非加熱側へ10秒を超えて継続する火炎の噴出がないこと
非加熱面で10秒を超えて継続する発炎がないこと
火炎が通る亀裂等の損傷を生じないこと

バックアップ材（発泡ポリエチレン）□－12×12
裏面側（屋内側） FRシール

9

裏面側
（屋内側）

10○－－－－－

09

ALC 含水率：3.0％

加熱側 FRシール（屋外側） バックアップ材
10（発泡ポリエチレン）□－12×1270
－－－－－
○

加熱側
（屋外側）

FRシール

ダブルシールの2箇所については試験体作製上の関係で上記寸法パネルと縦1750×横250×厚さ100の板間に施工した。

遮炎性

目地幅（㎜）
304050－－－－－－＊5×－－－○－－－○－－－（３）三角シールの試験結果

要求耐火時間：60分（加熱時間60分、試験時間240分）非 耐 力 壁：ALC パネル
形 状・寸 法：縦1750×横300×厚さ100㎜の板間目地

遮熱性10152030405020－
×＊4○○－－＊4 最高裏面温度、平均裏面温度が規定値を超える。
＊5 平均裏面温度が規定値を超える。

裏面側
（屋内側）

■試験方法

10○○－－－－100

➡

100

焼

9 15 15

燃有機材料なので燃える

目地深さ（㎜）

加熱側 バックアップ材（屋外側）（発泡ポリエチレン）
20□－22×15■耐火性能発現メカニズム

70－
－－－－－

■色

調

標準色：ホワイト、グレー、ダークグレー、ライトグレー、ニューアイボリー、
ステンカラー、ニューアンバー、ニューブロンズ、ブラック、コンクリートグレー（必ず「ボンド シールカラーマスター」をご使用ください。）■梱包容量◦ボンド FRシール：4Lセット……2セット入り/1ケース（「ボンド シールカラーマスター」は入っておりません。別途ご注文ください。
）

本品の取り扱いには、下記の注意事項を守ってください。

①本来の用途以外には使用しない。②作業場所は充分に換気する。③眼に入ったり皮フにふれないように注意し、必要に応じて保護具を着用する。
④取り扱い後は、手洗いおよびうがいを充分に行う。⑤異常を感じた時は、必要に応じて医師の診察を受ける。⑥廃棄は法令に従うこと。◦開封後はすみやかに使いきる。◦保管条件：5〜35℃。
直射日光を避け、冷暗所で保管。湿気厳禁。
〔シールプライマー〕の取り扱いには、それぞれ下記の注意事項も加えて守ってください。
引火性の液体です。有機溶剤中毒の恐れがあります。使用後も溶剤臭がなくなるまで換気してください。
皮フに付着したり蒸気を吸入すると、かぶれや中毒、その他の健康障害を起こす恐れがあります。
①本来の用途以外には使用しない。②作業場所には、局所排気装置を設ける。③必要な保護具を着用する。④取り扱い後は、手洗いおよびうがいを充分に行う。⑤蒸気などを吸い気分が悪くなった時は、空気の清浄な場所で安静にする。⑥異常を感じた時は、必要に応じて医師の診察を受ける。⑦廃棄は法令に従うこと。◦本品を塗布した上から、乾燥後〜8時間以内にシーリング材を施工してください。◦開封後の処理（不使用時密栓）：当日中に使いきるようにしてください。◦保管条件：5〜35℃。直射日光を避けて保管。湿気厳禁。

※より詳細な情報はSDSをお読みください。
※本品は使用方法・使用条件によって本来の性能を発揮できない場合があります。事前に目的の用途に適合するか必ず確認の上、ご使用ください。
※本品は改良のため性状、性能を変更する場合があります。予めご了承くださいますようお願いいたします。
（記載の性状等は2018年8月現在のものです。不明の点はお問い合わせ願います。）

国際単位系
（SI）
による数値の換算は、1kgf=9.8N、1cP=1mPa･s、1kgf･cm=9.8×10-2J、1MPa=1N/mm2です。
2
1N/mm は約10.2kgf/cm2に相当します。
本資料の技術情報、標準処方例は当社の試験、研究に基づいたもので、信頼しうるものと考えますが、記載の諸性能および諸特性などは、材料や使用条件などにより本資料と異なる結果を生ずることがあります。実際の諸性能、諸特性などについては、ご需要家各位で試験、研究ならびに検討の上、ご使用いただきますようお願いいたします。

http://www.bond.co.jp/名古屋支店
福 岡 支 店
横 浜 支 店
札 幌 支 店

TEL052（217）8624
TEL092（551）1764
TEL045（514）2450
TEL011（731）0351

SテT02-10

仙台営業所
前橋営業所
栃木営業所
千葉営業所

大阪本社／〒541-0045 大阪市中央区道修町1-7-1（北浜TNKビル） TEL06（6228）
2961
東京本社／〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-3（竹橋スクエア）TEL03（5259）
5737

TEL022（342）1393
TEL027（289）8313
TEL0285（43）1511
TEL043（305）5970

静岡営業所
金沢営業所
滋賀営業所
姫路営業所

TEL054（654）2552
TEL076（223）1565
TEL0748（70）5577
TEL079（235）1021

高松営業所
広島営業所
沖縄営業所

TEL087（835）2020
TEL082（507）1911
TEL098（884）75211998.12.10000（O）23-FD
2014. 9.     （T）   -SK2018.10.     （T）   -SK