【低コスト耐候性ハウス新設工事 仕様書】
事業名
工事名
施主名
形 式
ハウス規格
施工場所
面 積
項 目
1.ハウス本体資材

令和5年度産地生産基盤パワーアップ事業（令和5年度おおいた園芸産地づくり支援事業）
低コスト耐候性ハウス新設工事
アイ・エス・フーズ徳島株式会社
OP2
間口6ｍ×43m×1棟/44ｍ×5棟/50ｍ×9棟/55ｍ×3棟/58ｍ×3棟/60ｍ×9棟
Bブロック・Cブロック・Dブロック・Eブロック（別添図面参照）
9,552.０㎡
内容

①基本条件

摘

要・大分県標準ハウスOP2に準ずる ※耐風速35㎧以上

備考欄
・アーチパイプはチューブ付き・商品名が入っているものは同等品とする・アーチパイプ並びに母屋財は高強度鋼管700ニュートン以上を考慮すること

・下レールは着脱式・補強資材として妻面と中間に筋交いを設置すること②肩高・直立ち 1800

③出入口・1000＋2000W（表）、1000＊2000S（裏）ティペットドア同等品④ハウスバンド・500ピッチ タフバンド同等品以上⑤バンド止め・鋼より線2.3＊3・ラセン杭1.5mピッチ、四隅は打ち込み杭、ターンバックル2ヶ/棟⑥沈下防止パイプ・Φ22.2×1.2以上⑦妻柱・□50×50×1.6以上
・1m間隔基準（5本立）⑧補強・補強筋交 妻面 中1カ所（クロス）設置⑨フイルム止め・妻～ビニペット同等品 5段（ステンビス止め）
・側～ダブルペット同等品 1列 金具止め1mp（クサビ式）

・沈下予防とする・妻柱はチューブ付き・スプリングは被覆したもの

・地際～ダブルペット同等品 1列 金具止め1mp（クサビ式）⑩被覆資材

・天～PO 0.1以上（展張含む）
・側・妻～PO 0.1以上（展張含む）

遮光ネット・スプリング止め

・遮光率（40％）天井巻上仕様※上記ハウス規格にて加工すること・地際～スソピー 0.2mm（高さは施主と協議）⑪防草シート・ハウス外周（巾200）を設置
・ビスはステン・ボルトはドブ仕様

2.フルオープン資材①開閉・手動開閉1段 タニカンキット同等品
・棟部～ビニペット 金具止め1mp（クサビ式）
・巻上パイプ 22.2＊1.2以上
・パッカー 1000ピッチ

3.側換気資材①開閉

・手動開閉 サイド カンキット同等品②防虫ネット・0.8mm目合い（サイド・ドア前設置）
・巻上パイプ 22.2＊1.2以上
・パッカー 1000ピッチ

4.ハウス組立工事
5.灌水設備工事

・（被覆含む）全工事①サイド灌水・ミストエースSナイアガラ63
・2列/1棟 パッカー式吊り金具（1mP）・サイド灌水固定用の直管パイプを両サイド設置すること・パッカー吊り金具固定用モヤパイプを設置（Φ22程度）

・1棟/2列同時散水・立上り部に自動排水弁設置（※ホースにてハウス外まで排水ができるうようにすること）
・各列ボールバルブ設置・支管 Φ40 VP以上
②制御

・自動制御 タイマー（FV～）同等品
・電磁弁 1系統/1棟 （圧力計設置）Φ40

③屋外配管
④濾過器

・ハウス内埋設とする・本管（親）圃場内に段差あり、電磁弁などの誤作動対策を講じること

・各棟入口圧を適正圧力に合わせること

・冬場の凍結防止対策を講じる

・圧力損失を考慮の上、算出

・送水側:ディスクフィルター（前後に圧力計設置）

・水抜きバルブ設置

・井戸側:サイクロンフィルター＋ディスクフィルターを設置

・送水ポンプ吐出側に設置⑤設備

・水栓柱（20㎜程度）1カ所⑥送水ポンプ・圧力タンク付ポンプ（空転防止装置＋ヒーター付）

・能力のあう機種を導入のこと※露出配管部分には保温対策を講じる⑦工事

・全工事（別紙平面図及び現場説明会時に各社確認すること）
・定圧給水ポンプ（上記面積を確認し、能力にあう機種を導入のこと）

6.水源設備工事
7.電気設備工事

①貯水槽
①電気工事

・10tタンク（渇水防止装置付、排水バルブ付）、圧力タンク付き送水ポンプ
・タンクはベース付きとし、固定方法は国の基準に適合したものにする

流量計算を行い適正なものを設置すること

・すべての電気工事を行うものとする（1次側・2次側）

九州電力申請含む・コンセント各圃場1カ所設置

【ボーリング掘削・水中ポンプ設置工事 仕様書】
事業名
工事名
施主名
施工箇所
項 目

令和6年度 おおいた園芸産地づくり支援事業
ボーリング掘削・水中ポンプ設置工事
アイ・エス・フーズ徳島株式会社
Cブロック・Eブロック（別添図面参照）
内

容

摘

要

1.ボーリング掘削①ボーリング工事

・ボーリング工事

2.水中ポンプ取付①水中ポンプ取付・深井戸用ポンプ、制御盤、井戸枠、水中電極等
・給水排水の露出部分は凍結防止の策を施すこと

備考欄
・簡易水質試験、揚水量検査含む

【育苗ハウス新設工事 仕様書】
事業名
工事名
施主名
形 式
ハウス規格
面 積

令和6年度 おおいた園芸産地づくり支援事業
育苗ハウス新設工事
アイ・エス・フーズ徳島株式会社
OAPⅠ
間口6ｍ×50m×2連棟
600.０㎡

項 目

内容

1.ハウス本体資材①基礎・140＊180＊700以上②柱・合掌規格・Φ48.6×2.3以上③柱スパン・2500④柱高・1800

側梁

摘要・Φ48.6×2.3以上 計2列 50cmpクサビ金具止め⑤母屋・胴縁・連棟外5列 Φ22.2＊1.2以上5列⑥アーチパイプ・Φ25.4＊1.2以上（側チューブ付）

備考欄
・両勾配仕様・両端キャップ
・1列は沈下防止とする

・500ピッチ 端部のみ250ピッチ
ブレース
⑦妻柱

・10mに1箇所基準
・□50×50×1.6以上（チューブ付き）
・1m間隔基準（5本立）⑧出入口

・ティペットドア同等品
・妻面 w1000＊h2000 ダブル 全箇所⑨陸染補強

・□50×50×1.6以上 5000P 妻側 火打補強 ボルトナット止⑩ハウスバンド・タフバンドストロング 3芯 500P

⑪バンド止め・鋼より線2.3×3 ラセン杭1.5mp 両端アンカー杭・ドアレールは着脱式・開口部には防虫ネットを設置

・ターンバックル、巻付けクリップ⑫フイルム止め・妻～ビニペット同等品 5段（ステンビス止め）
・肩、裾～ダブルペット同等品 1列 金具止め1mp（クサビ式）

・スプリングは被覆したもの

・谷上、谷下～ダブルペット同等品（谷上クサビ金具止め1mp谷下ステンレスビス止）⑬被覆資材

・天～農PO防霧 0.15以上

・スプリング止め・側、妻～農PO防霧 0.15以上
・地際～止水シート（シルバー） 0.7mm以上（GLよりH≒400）⑭遮光ネット・遮光率（40％）天井

防虫ネット

・0.8mm目合い（側面・谷面・出入口面）

排水樋

・両端塩ビ管で落として素掘りカ所までもっていく⑮防草シート・外周2m敷設、排水のためハウス周囲を素掘りすること（別紙図面参照）
・ビスはステン、ボルトはドブ仕様

2.側2段・谷1段換気資材①開閉※素掘り後にシートピンにて留める

・手動開閉 側2段・谷1段
・カンキット、タニカンキット同等品
・巻上パイプ 22.2＊1.2以上
・パッカー 1000ピッチ

3.ハウス組立工事
4.灌水設備工事

・（被覆含む）全工事①サイド灌水・ミストエースSナイアガラ63
・2列/1棟 パッカー式吊り金具（1mP）・サイド灌水用の直管を取り付ける（側・谷 計4列）

・パッカー吊り金具固定用モヤパイプを設置（Φ22程度）

・1棟/2列同時散水・立上り部に自動排水弁設置（※ホースにてハウス外まで排水ができるうようにすること）
・各列ボールバルブ設置・支管 Φ40 VP以上
②制御

・自動制御 タイマー（FV～）同等品
・電磁弁 1系統/1棟 （圧力計設置）Φ40③屋外配管
5.電気設備工事①電気工事

・ハウス内埋設とする・本管（親）栽培ハウス本管より分岐接続

・各棟入口圧を適正圧力に合わせること

・冬場の凍結防止対策を講じる

・圧力損失を考慮の上、算出・すべての電気工事を行うものとする（1次側・2次側）

九州電力申請含む・コンセント1カ所設置

【基盤整備（砂利・鉄板敷設・明渠設置）工事 仕様書】
事業名
工事名
施主名
施工場所

令和6年度 企業等農業参入推進事業
基盤整備（砂利・鉄板敷設、明渠設置）工事
アイ・エス・フーズ徳島株式会社
Aブロック・Cブロック・Eブロック・育苗ハウス（別添図面参照）

項 目内容1.砂利・鉄板敷設工事①砂利・鉄板工事

摘

要・幅3m程度・A区画、C区画、E区画、育苗ハウス圃場（別紙図面参照）
・2tトラック程度が通行でき、CE圃場間に鉄板を敷設し通行できるようにする

2.明渠設置工事①ハウス外周素掘り・各ハウスの外周を深さ約30cm、幅40cm程度素掘り（別紙図面参照）
・出入口部は除く

備考欄
・重量に耐えられることを考慮する