ファンコイル制御ユニット「エネセイバー」
Modbus 通信変換ユニット
ＲＢＢ２－ＭＢ(Ver1.0)
データ仕様

初

R
リョービ株式会社

版 ２０２３年

８月

９日

目次
１．

概略 ........................................................................................................................... 2２．

システム構成 ............................................................................................................ 2３．

通信仕様.................................................................................................................... 2４．

スイッチ設定 ............................................................................................................ 2５．

データ一覧 ................................................................................................................ 4６．

動作について ............................................................................................................ 8７．

コイル（Coil）データ.............................................................................................. 9

８．

９．

１０．

■

情 報：発停＜０～３１＞ ................................................................ 9■

情 報：冷暖＜０～３１＞ ................................................................ 9■

情 報：リモコン操作＜０～３１＞ ................................................. 9■

情 報：過流防止(除湿制御)禁止＜０～３１＞ ............................. 10■

情 報：外部出力０＜０～３１＞ ................................................... 10■

情 報：外部出力１＜０～３１＞ ................................................... 10■

情 報：外部出力２＜０～３１＞ .................................................... 11■

情 報：バルブ強制開＜０～３１＞ ................................................ 11

入力ステータス（Input Status）データ .............................................................. 12■

情 報：警報＜０～３１＞ .............................................................. 12■

情 報：外部入力０＜０～３１＞ ................................................... 12■

情 報：外部入力１＜０～３１＞ ................................................... 12■

情 報：外部入力２＜０～３１＞ ................................................... 12■

情 報：外部入力３＜０～３１＞ ................................................... 13

保持レジスタ（Holding Register）データ ........................................................... 14■

情 報：運転モード＜０～３１＞ ................................................... 14■

情 報：冷暖モード＜０～３１＞ ................................................... 14■■

情 報：ロックモード＜０～３１＞ ............................................... 15
情 報：室内設定温度＜０～３１＞ ............................................... 15■

情 報：冷水出口目標温度＜０～３１＞ ........................................ 15■

情 報：温水出口目標温度＜０～３１＞ ........................................ 16■

情 報：コイル（Coil）データ群 ................................................... 17

入力レジスタ（Input Register）データ .......................................................... 18■

情 報：ファン風量＜０～３１＞ ................................................... 18■

情 報：冷暖状態＜０～３１＞ ...................................................... 18■

情 報：室内計測温度＜０～３１＞ ............................................... 18■

情 報：配管１計測温度＜０～３１＞............................................ 18■

情 報：配管２計測温度＜０～３１＞............................................ 19■

情 報：バルブ１開度＜０～３１＞ ............................................... 19■■

情 報：バルブ２開度＜０～３１＞ ............................................... 20
情 報：エラーコード＜０～３１＞ ............................................... 20■

情 報：積算時間＜０～３１＞ ...................................................... 21

１． 概略
Modbus 通信変換ユニット「RBB2-MB」とは、ファンコイル制御ユニット「RBB-P、RBB2-P」
を Modbus 通信（RTU モード）に接続するための通信変換ユニットです。
Modbus プロトコルは、Modicon Inc.(AEG Schneider Automation International S.A.S.)
がＰＬＣ用に開発した通信プロトコルです。
本通信仕様書は、ＭＢ～上位監視装置間のデータ仕様について説明します。

２． システム構成
ＲＢＢ２－ＭＢとＲＢＢ－Ｐは、下図のように接続されます。

上位監視装置

ＲＢＢ２－ＭＢ

最大３２台

RBB2-P
ＰＵ

RS485
Modbus 通信
ＣＵ

最大 1000m

ＲＢＢ２－ＭＢ

最大３２台

ＰＵ
RS485
他の Modbus 装置へ

ＣＵ※ ＰＵとは、PowerUnit の略で、ファンコイル制御ユニット RBB-P を意味します。
※ ＣＵとは、ControlUnit（コントローラ）は室内に取り付けられるリモコンです。
※ RBB2-P と RBB-P は混在可能です。
※ RBB2-MB と RBB-MB は混在可能です。

※注意
ＲＢＢ２－ＭＢの Modbus 通信に接続する機器台数は、３２台以内にしてください。
上位監視装置（１台） ＋RBB2-MB 台数 ＋ その他 Modbus 機器台数 ≦ ３２台

３． 通信仕様
通信手順

Modbus プロトコル RTU モード

回線方式

ＲＳ４８５準拠 ２線式 総延長１０００ｍ

通信方式

半二重（調歩同期）

通信形式

スタートビット １ビット

／ データ

ストップビット １ビット

／ パリティビット １ビット

８ビット

通信速度

9600／19200／38400bps から選択

伝送コード

ＪＩＳ８単位＋１パリティ

誤り制御方式

垂直パリティ（偶数パリティ）／水平パリティ（ＣＲＣ方式）
通信監視タイマ

ビット送出順低位（ＬＳＢ）先行

４． スイッチ設定
アドレス設定（６Ｐディップスイッチ）
ＲＢＢ２－ＭＢの基板上にある６Ｐディップスイッチで、Modbus 通信アドレスを設定します。
有効な通信アドレスの設定範囲は、１～６３番です。（０番は通信無効になります）
ｱﾄﾞﾚｽ
0
1
2
3
4
5
6
ON
1
2
12
3
1 3
23
OFF 123456
23456
1 34563456
12 456
2 456
1 456
ｱﾄﾞﾚｽ
8
9
10
11
12
13
14
ON
4
1 4
2 4
12 4
34
1 34
234
OFF 123 56
23 56
1 3 56
3 56
12 56
2 56
1 56
ｱﾄﾞﾚｽ
16
17
18
19
20
21
22
ON
5
1
5
2 5
12 5
3 5
1 3 5
23 5
OFF 1234 6
234 6
1 34 634 6
12 4 6
2 4 6
1 4 6
ｱﾄﾞﾚｽ
24
25
26
27
28
29
30
ON
45
1 45
2 45
12 45
345
1 345
2345
OFF 123 6
23 6
1 3 6
3 6
12 6
2
6
1
6
ｱﾄﾞﾚｽ
32
33
34
35
36
37
38
ON
6
1
6
2 6
12 6
3 6
1 3 6
23 6
OFF 12345
2345
1 345
345
12 45
2 45
1 45
ｱﾄﾞﾚｽ
40
41
42
43
44
45
46
ON
4 6
1 4 6
2 4 6
12 4 634 6
1 34 6234 6
OFF 123 5
23 5
1 3 5
3 5
12 5
2 5
1 5
ｱﾄﾞﾚｽ
48
49
50
51
52
53
54
ON
56
1
56
2 56
12 56
3 56
1 3 5623 56
OFF 1234
234
1 34
34
12 4
2 4
1 4
ｱﾄﾞﾚｽ
56
57
58
59
60
61
62
ON
456
1 456
2 456
12 4563456
1 345623456
OFF 123
23
1 3
3
12
2
1
※通信アドレスを変更するとＲＢＢ２－ＭＢはリセットします。

2

7
123
456
15
1234
56
23
123 5
4 6
31
12345
6
39
123 6
45
47
1234 65
55
123 564
63123456

動作設定（４Ｐディップスイッチ）
ＲＢＢ２－ＭＢの基板上にある４Ｐディップスイッチで、ＲＢＢ２－ＭＢの動作を設定し
ます。

1

2

3

4

ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF

ｽｲｯﾁ
--1--1----- --2--

動作の説明

ON
OFF

-2-- --

上記の冷暖モードの合わせ込み処理を停止します。

ONOFF-- --3-

上位でリモコン操作ロックを設定した場合、１分周期でリモコン操作ロック

ON
OFF--3-- -

上記のリモコン操作ロックの合わせ込み処理を停止します。

ONOFF-----4標準タイプで通信します。

ON
OFF

---4
----

RBB-LN 専用タイプで通信します。

運転時間で積算します。
バルブ開時間で積算します。
上位で冷暖モードを設定した場合、１分周期で冷暖モードの合わせ込み命令をＰＵに送信します。
※ローカルで冷暖モード切替を行う場合、本設定にしてください。
の合わせ込み命令をＰＵに送信します。
※ローカルでリモコン操作ロック／解除を行う場合、本設定にしてください。
※通常は標準タイプをご使用ください。
※RBB-LN の RBB-GP 用通信ポートに接続するときに設定してください。

※４Ｐディップスイッチを変更するとＲＢＢ２－ＭＢはリセットします。

通信速度設定（ロータリースイッチ）
ロータリースイッチで、上位通信（MODBUS）の通信速度を設定します。
設定値
動作の説明
通信速度＝ 9600bps（サイレント時間＝6m 秒）
０※弊社標準の通信速度です。
１２

通信速度＝19200bps（サイレント時間＝4m 秒）※通信障害が発生する場合は通信速度を低くしてください。
通信速度＝38400bps（サイレント時間＝3m 秒）※通信障害が発生する場合は通信速度を低くしてください。
３
通信速度は０～２ ＜発停機モード＞
４と同様です。
ＰＵを発停装置として管理したいときに使用します。
５６
通信速度＝ 9600bps（サイレント時間＝6m 秒）：※弊社標準の通信速度です。
Ｆ※通信速度を変更するとＲＢＢ２－ＭＢはリセットします。
※発停機モードに設定すると保持レジスタと入力レジスタの一部のデータが常に無効値で返信されます。

3

５． データ一覧
コイル（Coil）データ
ﾃﾞｰﾀｱﾄﾞﾚｽ
00001
1

2

3

4

5

6

7

8

発停

冷暖

ﾘﾓｺﾝ

過禁

Do_0

Do_1

Do_2

Vo

情報

値

発停< 0>

：

：

00032

発停<31>

00033

冷暖モード< 0>

：

：

00064

冷暖モード<31>00065

リモコン操作< 0>

：

：

00096

リモコン操作<31>00097

過流防止禁止< 0>

：

：

00128

過流防止禁止<31>00129

外部出力０< 0>

：

：

00160

外部出力０<31>00161

外部出力１< 0>

：

：

00192

外部出力１<31>00193

外部出力２< 0>

：

：

00224

外部出力２<31>00225

バルブ強制開< 0>

：
00256

備考

：

0=停止、1=運転

0=冷房、1=暖房

冷房以外の状態は暖房状
態となります0=許可、1=禁止

0=許可、1=禁止

0=OFF、1=ON

ＰＵ出力ポート０の状態

0=OFF、1=ON

ＰＵ出力ポート１の状態

0=OFF、1=ON

ＰＵ出力ポート２の状態

0=解除、1=強制開バルブ強制開<31>

バルブ１と２を強制的に全開にします。

入力ステータス（Input Status）データ
ﾃﾞｰﾀｱﾄﾞﾚｽ
10001
1

2

警報

Di_0

情報

値

警報< 0>

：

：

10032

警報<31>

10033

外部入力０< 0>

：
10064

備考

：
外部入力０<31>40=正常、1=異常

0=OFF、1=ON

ＰＵ入力ポート０の状態

10065
3

4

5

Di_1

Di_2

Di_03

外部入力１< 0>

：

：

10096

外部入力１<31>10097

外部入力２< 0>

：

：

10128

外部入力２<31>10129

外部入力３< 0>

：
10160

：

0=OFF、1=ON

ＰＵ入力ポート１の状態

0=OFF、1=ON

ＰＵ入力ポート２の状態

0=OFF、1=ON

ＰＵ入力ポート３の状態

外部入力３<31>

保持レジスタ（Holding Register）データ
ﾃﾞｰﾀｱﾄﾞﾚｽ
40001
1

2

3

4

5

6

運転

冷暖

ﾛｯｸ

設定

冷水
(ver2)
温水(ver2)

情報範囲

運転モード< 0>

：

：

単位

備考

0=停止

40032

運転モード<31>

1=弱固/2=中固/3=強固
4=弱自/5=中自/6=強自/7=自動/(8=無効値)

40033

冷暖モード< 0>0=冷房/1=暖房/2=送風：：

3=自動/4=除湿/5=未使用
6=強制冷房/7=強制暖房/8=強制送風

40064

冷暖モード<31>40065

ロックモード< 0>0=ロック解除/1=全てロック：

2=運転ロック/3=温度ロック

：
40096

ロックモード<31>40097

室内設定温度< 0>

：

：

40128

室内設定温度<31>40129

冷水出口目標< 0>

：

：

40160

冷水出口目標<31>40161

温水出口目標< 0>

：
40192

：
温水出口目標<31>(4=無効値)
0～500(999=無効値)
0～1265(999=無効値)
0～1265(999=無効値)℃℃℃

0.5 ℃ 単 位 の 温 度
を 10 倍した値
0.5 ℃ 単 位 の 温 度
を 10 倍した値
0.5 ℃ 単 位 の 温 度
を 10 倍した値※(ver2)は、バージョン２以上のＰＵで有効なデータです。

※保持レジスタ内コイルデータ（データアドレス値以外はコイルデータと同等です。）
ﾃﾞｰﾀｱﾄﾞﾚｽ
情報
値
41001
1

2

発停

冷暖

備考

発停< 0>

：

：

41032

発停<31>

41033

冷暖モード< 0>：：

50=停止、1=運転

0=冷房、1=暖房

冷房以外の状態は暖房状
態となります

3

4

5

6

7

8

ﾘﾓｺﾝ

過禁

Do_0

Do_1

Do_2

Vo

41064

冷暖モード<31>41065

リモコン操作< 0>

：

：

41096

リモコン操作<31>41097

過流防止禁止< 0>

：

：

41128

過流防止禁止<31>41129

外部出力０< 0>

：

：

41160

外部出力０<31>41161

外部出力１< 0>

：

：

41192

外部出力１<31>41193

外部出力２< 0>

：

：

41224

外部出力２<31>41225

バルブ強制開< 0>

：
41256

：
バルブ強制開<31>0=許可、1=禁止(2=無効値)
0=許可、1=禁止(2=無効値)

0=OFF、1=ON

ＰＵ出力ポート０の状態

0=OFF、1=ON

ＰＵ出力ポート１の状態

0=OFF、1=ON

ＰＵ出力ポート２の状態

0=解除、1=強制開バルブ１と２を強制的に(2=無効値)

全開にします。

入力レジスタ（Input Register）データ
ﾃﾞｰﾀｱﾄﾞﾚｽ
30001
1

風量

30033
冷暖

30065

4

5

室温

HT_1

HT_2

MV_1

：
風量<31>：

備考

0=停止/1=弱風/2=中風/3=強風(4=無効値)

3=冷房(強制)/4=暖房(強制)/5=送風(強制)冷暖状態<31> 6=冷房(自動)/7=暖房(自動)/8=送風(自動)室内計測温度< 0>
：

30096

室内計測温度<31>30097

配管 1 計測温度< 0>

：

：

30128

配管 1 計測温度<31>30129

配管 2 計測温度< 0>

：
30161

単位

冷暖状態< 0> 0=冷房(固定)/1=暖房(固定)/2=送風(固定)

：

30160
6

風量< 0>

：
30064

3

範囲

：
30032

2

情報

：
配管 2 計測温度<31>

0～500(999=無効値)
0～800(999=無効値)
0～800(999=無効値)

バルブ１開度< 0> 0～100

：

：

6

(999=無効値)

℃

℃

℃

％

0.5℃単位の温度を10 倍した値
0.5℃単位の温度を10 倍した値
0.5℃単位の温度を10 倍した値
1％単位

7

8

9

MV_2

ｴﾗｰ

積算
時間

30192

バルブ１開度<31>30193

バルブ２開度< 0>

：

：

30224

バルブ２開度<31>30225

エラーコード< 0>

：

：

30256

エラーコード<31>30257

積算時間< 0>

：

：

30288

0～100
(999=無効値)

％

1％単位

0～254

1 単位

0～254

1 分単位

積算時間<31>※ＰＵの通信アドレスについて
情報名の＜番号＞は、ＰＵの通信アドレスを意味しています。
ＰＵの通信アドレスは、０～３１番です。
※バージョン１のＰＵを接続した場合の注意事項
下記データは、バージョン１のＰＵに存在しないためデータ値は変化しません。
「保持レジスタの“冷水”“温水”」
詳細は、各データの説明をご参照ください。
※発停機モードについて
保持レジスタと入力レジスタの一部に無効値というデータ値がありますが、これはロータリースイッチで発停機モードを設定した時に返信される値です。
発停機モードとは、ＰＵの運転出力と冷暖出力を空調装置に接続して、ＲＢＢ２－Ｍ
Ｂで発停と冷暖切替のみ管理する場合に使用します。

7

６． 動作について
起動
ＲＢＢ２－ＭＢは、起動直後１０秒間、ＰＵと初期通信処理を行うため、Modbus 通信を行いません。この初期通信処理の間、ＲＢＢ２－ＭＢ基板上の赤色ＬＥＤが点滅し、初期通信処理が終了すると、赤色ＬＥＤが点灯状態になります。

リセット（再起動）
ＲＢＢ２－ＭＢの通信アドレスを変更すると、ＲＢＢ２－ＭＢは再起動します。
また、基板上のスイッチ設定を変更した場合もＲＢＢ２－ＭＢは再起動します。

Modbus 通信停止
通信アドレス０番に設定されたＲＢＢ２－ＭＢは Modbus 通信に応答しません。

ブロードキャスト命令
アドレス０番への命令はブロードキャスト命令です。上位監視装置がアドレス０番のＲＢ
Ｂ２－ＭＢへ命令を送信すると、通信接続されているアドレス０番以外の全てのＲＢＢ２－ＭＢは命令を受信して実行します。なお、ＲＢＢ２－ＭＢはブロードキャスト命令にはメッセージを返信しませんのでご注意ください。

ＰＵデータ収集時間
ＲＢＢ２－ＭＢが全ＰＵの情報を収集するために要する時間は、Modbus 通信からの設定要求が発生していない状態で、約５～１２秒です。このデータ収集時間は、ＲＢＢ２－ＭＢに接続されているＰＵの台数が少ないほど長くなります。

保持レジスタ「冷水／温水目標温度」設定時の動作について「冷水目標温度」または「温水目標温度」の値を変更すると、ＰＵは内部メモリと室内操
作リモコンの情報を整合するため、数十秒間、あらゆる命令を待機します。
このため、アナログ出力の「冷水目標温度」または「温水目標温度」を設定した直後に行った設定は、実行されるまでに待ち時間が発生しますのでご注意ください。
（室内操作リモコン無しの運用では、実行待ち時間は発生しません。
）

8

７． コイル（Coil）データ
■
■
■
■
■

情 報：発停＜０～３１＞
タイプ：コイル（Coil）
番 号：００００１～０００３２
値：0=停止、1=運転
設 定：可

このデータは、発停を参照・設定するために使用します。
設定値が 0 のときは停止、1 のときは停止前の運転モードで運転します。
※注意
運転中に１を設定しても、運転モードは変わりません。

■
■
■
■
■

情 報：冷暖＜０～３１＞
タイプ：コイル（Coil）
番 号：０００３３～０００６４
値：0=冷房、1=暖房（冷房以外）
設 定：可

このデータは、冷暖モードを参照・設定するために使用します。
設定値が 0 のときは冷房モード、1 のときは暖房モードになります。
※注意
ＰＵの冷暖モードの状態が冷房でも暖房でも無い場合、暖房(1)になります。
ローカルが以下の設定のときは、ＰＵの冷暖モードは切り替わりません。
・ ＰＵのディップスイッチで“冷暖通信切替なし”に設定されているとき
・ リモコンのディップスイッチで“強制冷暖モード”に設定されているとき
ＲＢＢ２－ＭＢは、この設定値をＰＵに定期送信します。（３．通信仕様 参照）

■
■
■
■
■

情 報：リモコン操作＜０～３１＞
タイプ：コイル（Coil）
番 号：０００６５～０００９６
値：0=許可、1=禁止
設 定：可

このデータは、リモコン操作ロックを参照・設定するために使用します。
設定値が 0 のときは操作許可、1 のときは全機能操作禁止です。
※注意
ＰＵのロックモード状態が、温度設定ロックや運転設定ロックの場合、禁止(1)になります。
（保持レジスタのロックモード 参照）
ＲＢＢ２－ＭＢは、この設定値をＰＵに定期送信します。（３．通信仕様 参照）
上位装置からの通信が１０分以上停止すると、リモコン操作ロックを解除します。

9

■
■
■
■
■

情 報：過流防止(除湿制御)禁止＜０～３１＞
タイプ：コイル（Coil）
番 号：０００９７～００１２８
値：0=許可、1=禁止
設 定：可

ＰＵには以下の二種類の機能があり、これらの機能は二者択一です。
・ 過流防止：ＦＣＵ出口配管温度が目標温度になるようにバルブを閉める機能
・ 除湿制御：冷水を全開にして温水で室内温度を制御する機能
このデータは、これらの機能（過流防止または除湿制御）の実行を禁止するために使用します。
設定値が 0 のときは許可、1 のときは禁止です。
※注意
停電等によりＰＵがリセットすると、このデータは０（許可）に初期化されますのでご注意ください。

■■■■■

情 報：外部出力０＜０～３１＞
タイプ：コイル（Coil）
番 号：００１２９～００１６０
値：0=ＯＦＦ、1=ＯＮ
設 定：可

このデータは、外部出力ポート０の出力状態を参照・設定するために使用します。
設定値が 0 のときはＯＦＦ、1 のときはＯＮです。
※注意
標準仕様ＰＵの出力ポート０は、運転出力になっています。
運転出力を実行しないようにするには、ＰＵ出荷時に本機能を無効にする必要がありますので、ＰＵ注文時に必ず本機能を無効にするご指示をお願いいたします。

■
■
■
■
■

情 報：外部出力１＜０～３１＞
タイプ：コイル（Coil）
番 号：００１６１～００１９２
値：0=ＯＦＦ、1=ＯＮ
設 定：可

このデータは、外部出力ポート１の出力状態を参照・設定するために使用します。
設定値が 0 のときはＯＦＦ、1 のときはＯＮです。
※注意
外部出力ポート１を使用するには、オプションボード付きＰＵが必要です。

10

■
■
■
■
■

情 報：外部出力２＜０～３１＞
タイプ：コイル（Coil）
番 号：００１９３～００２２４
値：0=ＯＦＦ、1=ＯＮ
設 定：可

このデータは、外部出力ポート２の出力状態を参照・設定するために使用します。
設定値が 0 のときはＯＦＦ、1 のときはＯＮです。
※注意
外部出力ポート２を使用するには、オプションボード付きＰＵが必要です。

■
■
■
■
■

情 報：バルブ強制開＜０～３１＞
タイプ：コイル（Coil）
番 号：００２２５～００２５６
値：0=強制開解除、1=強制開
設 定：可

このデータは、バルブ１とバルブ２の両方を強制的に全開したいときに使用します。
設定値が 1 のときは強制開で、0 のときは強制開解除です。
このデータは他のデータと異なりＲＢＢ２－ＭＢが管理します。
このデータに１（強制開）が設定されている間は、通信や手元リモコン等でＰＵの発停操作を行なっても、バルブが全開状態になるようにＲＢＢ２－ＭＢがＰＵに命令を自動送信します。
このデータに０（解除）を設定すると、ＲＢＢ２－ＭＢはＰＵを通常のバルブ動作に戻して、バルブ全開の命令送信を中止します。
※注意
停電時、ＲＢＢ２－ＭＢはバルブ強制開の値を記憶しません。
従って、ＲＢＢ２－ＭＢをリセットするとバルブ強制開の値は０（解除）に初期化されます。
バルブ強制開中にＲＢＢ２－ＭＢをリセットしてバルブ強制開が解除されると、ＲＢＢ
２－ＭＢがＰＵを通常のバルブ動作に戻すタイミングを失うため、通信や手元操作リモコン等でＰＵの発停操作を行うまで、ＰＵのバルブ強制開の状態が継続する可能性がありますのでご注意ください。

11

８． 入力ステータス（Input Status）データ
■
■
■
■
■

情 報：警報＜０～３１＞
タイプ：入力ステータス（Input Status）
番 号：１０００１～１００３２
値：0=正常、1=異常
設 定：不可このデータは、状態を監視するために使用します。
異常とは、入力レジスタのエラーコード値が１以上の状態です。
（入力レジスタ：エラ
ーコード表 参照）

■
■
■
■
■

情 報：外部入力０＜０～３１＞
タイプ：入力ステータス（Input Status）
番 号：１００３３～１００６４
値：0=OFF、1=ON
設 定：不可このデータは、ＰＵの入力ポート０の入力状態を監視するために使用します。
※注意
標準仕様ＰＵの入力ポート０は、運転切替用信号（入力信号が OFF から ON に変化時、停止中なら運転、運転中なら停止する信号）になっています。
運転切替を実行しないようにするには、ＰＵ出荷時に本機能を無効にする必要がありますので、ＰＵ注文時に必ず本機能を無効にするご指示をお願いいたします。

■
■
■
■
■

情 報：外部入力１＜０～３１＞
タイプ：入力ステータス（Input Status）
番 号：１００６５～１００９６
値：0=OFF、1=ON
設 定：不可このデータは、ＰＵの入力ポート１の入力状態を監視するために使用します。
※注意
外部入力ポート１を使用するには、オプションボード付きＰＵが必要です。

■
■
■
■
■

情 報：外部入力２＜０～３１＞
タイプ：入力ステータス（Input Status）
番 号：１００９７～１０１２８
値：0=OFF、1=ON
設 定：不可12このデータは、ＰＵの入力ポート２の入力状態を監視するために使用します。
※注意
外部入力ポート２を使用するには、オプションボード付きＰＵが必要です。

■
■
■
■
■

情 報：外部入力３＜０～３１＞
タイプ：入力ステータス（Input Status）
番 号：１０１２９～１０１６０
値：0=OFF、1=ON
設 定：不可このデータは、ＰＵの入力ポート３の入力状態を監視するために使用します。
※注意
外部入力ポート３を使用するには、オプションボード付きＰＵが必要です。

13

９． 保持レジスタ（Holding Register）データ
■
■
■
■

■

情 報：運転モード＜０～３１＞
タイプ：保持レジスタ（Holding Register）
番 号：４０００１～４００３２
値：0=停止、
1=弱風固定、2=中風固定、3=強風固定、
4=弱風自動、5=中風自動、6=強風自動、7=風量自動8=無効値（運転）※発停機モード返信専用値
設 定：可このデータは、運転モードを参照・設定するために使用します。
コイルデータの“発停”と同じ種類のデータですが、風量モードを選択できます。
※注意
リモコンボタンに無い運転モードも設定可能ですが、該当するボタンが無い場合、ボタンの LED が点灯しません。
範囲外の値を設定すると無視します。
ロータリースイッチを発停機モードに設定すると、停止時は 0（停止）、運転時は 8（無効値）が返信されます。無効値は範囲外の値ですので設定不可です。

■
■
■
■

■

情 報：冷暖モード＜０～３１＞
タイプ：保持レジスタ（Holding Register）
番 号：４００３３～４００６４値：0=冷房固定、1=暖房固定、2=送風固定、
3=冷暖自動、4=除湿、 （5=未使用）
6=強制冷房、7=強制暖房、8=強制送風
設 定：可

このデータは、冷暖モードを参照・設定するために使用します。
コイルデータの“冷暖”と同じ種類のデータですが、冷房や暖房以外の冷暖モードを設定できます。
※注意
ローカルが以下の設定のときは、ＰＵの冷暖モードは切り替わりません。
・ ＰＵのディップスイッチで“冷暖通信切替なし”に設定されているとき
・ リモコンのディップスイッチで“強制冷暖モード”に設定されているとき
リモコンのディップスイッチで強制冷暖モードを設定時、６～８の値になります。
上位監視装置の命令は、強制冷暖モードが設定されている間、無視されます。
なお、上位監視装置が５～８の値を設定することはできません。
ＲＢＢ２－ＭＢは、この設定値をＰＵに定期送信します。（３．通信仕様 参照）
範囲外の値を設定すると無視します。

14

■
■
■
■

■

情 報：ロックモード＜０～３１＞
タイプ：保持レジスタ（Holding Register）
番 号：４００６５～４００９６
値：0=ロック解除、
1=全機能ロック、2=運転設定ロック、3=温度設定ロック
4=無効値 ※発停機モード返信専用値
設 定：可このデータは、ロックモードを参照・設定するために使用します。
コイルデータの“リモコン操作”と同じ種類のデータですが、ロックする機能の種類を選択できます。
※注意
ＲＢＢ２－ＭＢは、この設定値をＰＵに定期送信します。（３．通信仕様 参照）
範囲外の値を設定すると無視します。
ロータリースイッチを発停機モードに設定すると、常に 4（無効値）が返信されます。
無効値は範囲外の値ですので設定不可です。

■
■
■
■
■
■

情 報：室内設定温度＜０～３１＞
タイプ：保持レジスタ（Holding Register）
番 号：４００９７～４０１２８
範 囲：0～500※10 で除算した値が温度です。
999※発停機モード返信専用値
単 位：℃ （0.5℃単位） ※1 の桁は 0 か 5 です。
設 定：可このポイントは、設定温度を参照・設定するために使用します。
※注意
ＰＵの設定温度は、設定値の小数点以下が 0.5 未満のときは小数点以下が.0 に、0.9～0.6 のときは小数点以下が.5 になります。
例えば、20.4℃を設定すると 20.0℃に、20.9℃を設定すると 20.5℃になります。
範囲外の値を設定すると無視します。
ロータリースイッチを発停機モードに設定すると、常に 999（無効値）が返信されます。無効値は範囲外の値ですので設定不可です。

■
■
■
■
■
■

情 報：冷水出口目標温度＜０～３１＞
タイプ：保持レジスタ（Holding Register）
番 号：４０１２９～４０１６０
範 囲：0～1265※10 で除算した値が温度です。
999※発停機モード返信専用値
単 位：℃ （0.5℃単位） ※1 の桁は 0 か 5 です。
設 定：可

15

このデータは、過流防止機能の冷水出口目標温度を参照・設定するために使用します。
冷水出口目標温度を 0.0℃に設定すると、冷水の過流防止機能が停止します。
※注意
ＰＵの冷水出口目標温度は、設定値の小数点以下が 0.5 未満のときは小数点以下が.0に、0.9～0.6 のときは小数点以下が.5 になります。
例えば、17.4℃を設定すると 17.0℃に、17.9℃を設定すると 17.5℃になります。
このデータを設定すると、ＰＵは数十秒間、全出力データ（コイルと保持レジスタ）の変更を受け付けなくなります。
よって、このデータの設定直後に行ったデータ設定は、命令実行されるまでに数十秒間のタイムラグが発生する可能性がありますのでご注意ください。
範囲外の値を設定すると無視します。
ロータリースイッチを発停機モードに設定すると、常に 999（無効値）が返信されます。この無効値は範囲内の値ですので設定可能です。
※旧バージョンＰＵの場合
ＰＵが本情報を持っていない場合、設定操作を行っても 0.0℃に戻ります。

■
■
■
■
■
■

情 報：温水出口目標温度＜０～３１＞
タイプ：保持レジスタ（Holding Register）
番 号：４０１６１～４０１９２
範 囲：0～1265※10 で除算した値が温度です。
999※発停機モード返信専用値
単 位：℃ （0.5℃単位） ※1 の桁は 0 か 5 です。
設 定：可

このデータは、過流防止機能の温水出口目標温度を参照・設定するために使用します。
温水出口目標温度を 0.0℃に設定すると、温水の過流防止機能が停止します。
※注意
ＰＵの温水出口目標温度は、設定値の小数点以下が 0.5 未満のときは小数点以下が.0に、0.9～0.6 のときは小数点以下が.5 になります。
例えば、40.4℃を設定すると 40.0℃に、40.9℃を設定すると 40.5℃になります。
このデータを設定すると、ＰＵは数十秒間、全データ（コイルと保持レジスタ）の変更を受け付けなくなります。
よって、このデータの設定直後に行ったデータ設定は、命令実行されるまでに数十秒間のタイムラグが発生する可能性がありますのでご注意ください。
範囲外の値を設定すると無視します。
ロータリースイッチを発停機モードに設定すると、常に 999（無効値）が返信されます。この無効値は範囲内の値ですので設定可能です。
※旧バージョンＰＵの場合

16

ＰＵが本情報を持っていない場合、設定操作を行っても 0.0℃に戻ります。

■
■
■

■
■

情 報：コイル（Coil）データ群
タイプ：保持レジスタ（Holding Register）
番 号：４１００１～４１０３２＝発停
４１０３３～４１０６４＝冷暖
４１０６５～４１０９６＝リモコン操作
４１０９７～４１１２８＝過流防止（除湿制御）禁止
４１１２９～４１１６０＝外部出力０４１１６１～４１１９２＝外部出力１４１１９３～４１２２４＝外部出力２４１２２５～４１２５６＝バルブ強制開
範 囲：0／1 ※値の意味は「６．コイル（Coil）データ」参照
設 定：可保持レジスタの 1000 番台は、コイルデータのビット値を数値で操作したい場合に使用するデータです。データ値は０／１で、０／１以外は無視します。データ値の意味など各情報の詳細は「６．コイル(Coil)データ」をご参照ください。
※注意ロータリースイッチを発停機モードに設定すると、リモコン操作／過流防止禁止／
バルブ強制開は、常に 2（無効値）が返信されます。無効値は範囲外の値ですので設定不可です。

17

１０． 入力レジスタ（Input Register）データ
■
■
■
■
■

情 報：ファン風量＜０～３１＞
タイプ：入力レジスタ（Input Register）
番 号：３０００１～３００３２
値：0=停止、1=弱風、2=中風、3=強風
4=無効値 ※発停機モード返信専用値
設 定：不可このデータは、現在のファン風量の状態を監視するために使用します。
※注意ロータリースイッチを発停機モードに設定すると、常に 4（無効値）が返信されます。

■
■
■
■

■

情 報：冷暖状態＜０～３１＞
タイプ：入力レジスタ（Input Register）
番 号：３００３３～３００６４
値： 0=冷房(固定)、 1=暖房(固定)、 2=送風(固定)、
3=冷房(強制)、 4=暖房(強制)、 5=送風(強制)、
6=冷房(自動)、 7=暖房(自動)、 8=送風(自動)、9=冷房(除湿)、10=暖房(除湿)、11=送風(除湿)、12=未使用、13=除湿
設 定：不可このデータは、冷暖自動モードや除湿モードで運転中の冷暖状態を監視するために使
用します。

■
■
■
■
■
■

情 報：室内計測温度＜０～３１＞
タイプ：入力レジスタ（Input Register）
番 号：３００６５～３００９６
範 囲：0～500※10 で除算した値が温度です。
999※発停機モード返信専用値
単 位：℃ （0.5℃単位） ※1 の桁は 0 か 5 です。
設 定：不可このデータは、計測（室内）温度を監視するために使用します。
※注意
温度センサー断線や短絡など、温度センサーが異常のときは、本データは 0 になります。
ロータリースイッチを発停機モードに設定すると、常に 999（無効値）が返信されます。

■■

情 報：配管１計測温度＜０～３１＞
タイプ：入力レジスタ（Input Register）

18

■
■

番
範

■
■

単
設

号：３００９７～３０１２８
囲：0～800※10 で除算した値が温度です。
999※発停機モード返信専用値
位：℃ （0.5℃単位） ※1 の桁は 0 か 5 です。
定：不可

このデータは、配管１（バルブ１側）の計測温度を監視するために使用します。
※注意
温度センサー断線や短絡など、温度センサーが異常のときは、本データは 0 になります。
ロータリースイッチを発停機モードに設定すると、常に 999（無効値）が返信されます。

■
■
■
■
■
■

情 報：配管２計測温度＜０～３１＞
タイプ：入力レジスタ（Input Register）
番 号：３０１２９～３０１６０
範 囲：0～800※10 で除算した値が温度です。
999※発停機モード返信専用値
単 位：℃ （0.5℃単位） ※1 の桁は 0 か 5 です。
設 定：不可このデータは、配管２（バルブ２側）の計測温度を監視するために使用します。
※注意
温度センサー断線や短絡など、温度センサーが異常のときは、本データは 0 になります。
ロータリースイッチを発停機モードに設定すると、常に 999（無効値）が返信されます。

■
■
■
■
■
■

情 報：バルブ１開度＜０～３１＞
タイプ：入力レジスタ（Input Register）
番 号：３０１６１～３０１９２
範 囲：0～100999※発停機モード返信専用値
単 位：％ （1％単位）
設 定：不可このデータは、バルブ１の開度を監視するために使用します。
（通常の４管式ファンコイル運用の場合、バルブ１は冷水バルブです。）
バルブがフローティングバルブのときは、0（全閉）～100（全開）の値です。
バルブが OnOff バルブのときは、0（全閉）か 100（全開）のどちらかの値です。
※注意ロータリースイッチを発停機モードに設定すると、常に 999（無効値）が返信されま
す。

19

■
■
■
■

情 報：バルブ２開度＜０～３１＞
タイプ：入力レジスタ（Input Register）
番 号：３０１９３～３０２２４
範 囲：0～100999※発停機モード返信専用値
単 位：％ （1％単位）
設 定：不可■■このデータは、バルブ２の開度を監視するために使用します。
（通常の４管式ファンコイル運用の場合、バルブ２は温水バルブです。）
バルブがフローティングバルブのときは、0（全閉）～100（全開）の値です。
バルブが OnOff バルブのときは、0（全閉）か 100（全開）のどちらかの値です。
※注意ロータリースイッチを発停機モードに設定すると、常に 999（無効値）が返信されま
す。

■
■
■
■
■
■

情 報：エラーコード＜０～３１＞
タイプ：入力レジスタ（Input Register）
番 号：３０２２５～３０２５６
範 囲：0～254
単 位：なし （1 単位）
設 定：不可このポイントは、ＰＵの状態を監視するために使用します。
エラーコードの値は、下表のような意味があります。
値

意味

種別

値

意味

種別

0

正常

正常

239

P00：連動ＰＵ(0)故障警報

1

PU 通信異常故障

240

P01：連動ＰＵ(1)故障警報

2

E01：室温センサー断線

故障

241

P02：連動ＰＵ(2)故障警報

3

E02：室温センサー短絡

故障

242

P03：連動ＰＵ(3)故障警報

4

E03：配管センサー1 断線

故障

243

P04：連動ＰＵ(4)故障警報

5

E04：配管センサー1 短絡

故障

244

P05：連動ＰＵ(5)故障警報

6

E05：配管センサー2 断線

故障

245

P06：連動ＰＵ(6)故障警報

7

E06：配管センサー2 短絡

故障

246

P07：連動ＰＵ(7)故障警報

8

E07：室温センサー重複

故障

247

P08：連動ＰＵ(8)故障警報

9

E08：リモコン通信異常

故障

248

P09：連動ＰＵ(9)故障警報

10

E09：外部故障入力

故障

249

P10：連動ＰＵ(A)故障

警報

250

P11：連動ＰＵ(B)故障

警報

20

63

A01：外部警報入力

警報

251

P12：連動ＰＵ(C)故障警報

64

A02：寒温度警報

警報

252

P13：連動ＰＵ(D)故障警報

65

A03：暑温度警報

警報

253

P14：連動ＰＵ(E)故障

警報

254

P15：連動ＰＵ(F)故障警報※E**/A**/P**は、リモコン液晶に表示されるエラーコードです。

■
■
■
■
■
■

情 報：積算時間＜０～３１＞
タイプ：入力レジスタ（Input Register）
番 号：３０２５７～３０２８８
範 囲：0～254
単 位：分 （1 分単位）
設 定：不可このデータは、ＰＵの積算時間を監視するために使用します。
ＰＵの積算時間には、運転時間積算とバルブ開時間積算の二種類があります。
積算時間の種類は、ＲＢＢ２－ＭＢの４Ｐディップスイッチの３番で選択します。
（３．通信仕様 参照）※注意
254 分の次は 1 分にリセットされます。
停電等によりＰＵがリセットされると 0 分にリセットされます。
ＰＵの積算機能には数分／日の誤差があり、更にＰＵ～ＭＢ間、ＭＢ～上位間の通信周期による誤差が発生する可能性がありますのでご注意ください。
積算種別を切り替えると、ＲＢＢ２－ＭＢはリセットして再起動します。
再起動前と再起動後では、積算時間の値が大きく変化する可能性があります。

21