東芝マシンルームレスエレベーター
スペー セ ル

東芝のエレベーター・エスカレーターについてのお問い合わせ窓口

東芝エレベータ株式会社
東
西
北
東
北
新
長
東
神
中
静
北
関
京
兵
四
中
九

京 支
東 京 支
海 道 支
北 支
関 東 支
潟 支
野 支
関 東 支
奈 川 支
部 支
岡 支
陸 支
西 支
都 支
庫 支
国 支
国 支
州 支

社
店
社
社
社
店
店
社
社
社
店
店
社
店
店
店
社
社

〒140-0014〒190-0012〒003-0004〒983-0852〒330-9531〒950-0088〒380-0921〒260-0014〒220-0012〒450-0002〒422-8062〒920-0856〒545-6030〒600-8216〒650-0001〒760-0065〒730-0051〒810-0072

品川区大井 1-28-1
立川市曙町 1-36-3（東芝立川ビル）
札幌市白石区東札幌四条 2-1-1
仙台市宮城野区榴岡 4-2-3（仙台 MT ビル）
さいたま市大宮区桜木町 1-7-5（ソニックシティビル）
新潟市中央区万代 3-1-1（新潟日報メディアシップ）
長野市大字栗田 2135（大成コートワンビル）
千葉市中央区本千葉町 15-1（京成千葉中央ビル）
横浜市西区みなとみらい 4-4-2（横浜ブルーアベニュー）
名古屋市中村区名駅 4-8-18（名古屋三井ビルディング北館）
静岡市駿河区稲川 2-1-1（伊伝静岡駅南ビル）
金沢市昭和町 16-1（ヴィサージュ）
大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1-43（あべのハルカス）
京都市下京区塩小路通西洞院東入る東塩小路町 843-2（日本生命京都ヤサカビル）
神戸市中央区加納町 4-2-1（神戸三宮阪急ビル）
高松市朝日町 2-2-22（高松ビル）
広島市中区大手町 2-7-10（広島三井ビルディング）
福岡市中央区長浜 2-4-1（東芝福岡ビル）

その他、全国の情報センター・営業所・サービスステーションが皆様のエレベーター・エスカレーターの快適な運転をバックアップします

安全 に関する注意

☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎

(03)5718-0363(042)540-5688(011)837-1051(022)298-1084(048)645-9100(025)241-4425(026)228-5455(043)225-8711(045)307-1071(052)564-1055(054)284-4981(076)222-9116(06)6622-3350(075)371-1968(078)332-3040(087)811-0202(082)504-1061(092)762-7057●法令を順守してください。
●ご使用前に取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

東芝エレベータ株式会社の最新情報や製品情報は、下記インターネットホームページをご覧ください。

https://www.toshiba-elevator.co.jp/

この印刷物は、環境に配慮した植物油インクを使用しております。

-24.08.5000-24.08（KA）
GK-A215（6）●このカタログは2021年1月の発行で、2024年8月の増刷です。仕様および外観は、改良のために予告なしに変更することがあります。
©TOSHIBA ELEVATOR AND BUILDING SYSTEMS CORPORATION 2021-2024

東芝エレベータ株式会社

本社 〒２１２-８５８５ 神奈川県川崎市幸区堀川町７２-３４

コンセプト・ラインアップ

SDGsへの取り組み
災害に強いエレベーター
安全・安心・快適性の向上
３つの衛生・清潔対策

3
5
7
9

製品ラインアップ一覧 11

スペーセル

13
19
25
28

標準形

SPACEL＜標準形＞
住宅用R形 かご室・のりば
乗用P形 かご室・のりば
寝台用B形 かご室・のりば
寝台用エレベーターおすすめ仕様

スペーセル

デ ザイン・意 匠

標準カラーサンプル 29
天井／手すり 31
かご操作盤 33
操作ボタン 35
のりばバリエーション（三方枠・操作表示機器） 37
展望用／二方向出入口仕様エレベーター 39
バリアフリー／ユニバーサルデザイン対応
車いす兼用エレベーター 43
聴覚障がい者対応 44
視覚障がい者対応 44
カラーユニバーサルデザイン 44

オーダ ー形

スペーセル

SPACEL＜オーダー形＞
乗用P形・寝台用B形 かご室 45
乗用P形・寝台用B形 のりば 47

どこまでも安全・安心を最優先します

東芝が1998年に日本初の標準形マシンルームレスエレベーター「SPACEL 」をこれからもお客様にご満足いただける製品とサービスの提供を通じて、信頼されるブランドであり続けます。

■ 安全・安心・快適性の向上■ ３つの衛生・清潔対策

メンテナンスサービス 61
据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧

世に出して以来、世界最高水準の技術力で進化させてきました。

■ 災害に強いエレベーター

仕様詳細

THE ORIGIN

仕様詳細
災害に強いエレベーター 49
水害／地震対策機能 49
停電／火災対策機能 51
安全・安心・快適性の向上 52
ドアまわりの安全機能 52
保護機能 53
サービス機能 54
ヒューマン・インターフェース機能 55
省エネルギー機能 56
かご室・のりばオプション 56
防犯・セキュリティ対策 57

スペーセル

SPACEL＜標準形＞
据付図／寸法表 63
仕様一覧表 69

スペーセル

SPACEL＜オーダー形＞
据付図／寸法表 71
仕様一覧表 79

その 他

全国ネットワーク 81
除外工事 8212

コンセプト・ラインアップ

SDGsへの取り組み＜事業活動を通じての取り組みの一例＞〇省エネルギーかつ省資源、そして有害物質を削減した、環境性能の高い昇降機のご提供。
〇昇降機リニューアルによる、環境性能の高い最新機種・最新機器のご提供。
〇省エネルギーかつ環境性能の高いビルファシリティーソリューションのご提供。

有害物質の削減
鉛の使用量削減

標準形

東芝グループの事業活動を通じて、社会の発展に貢献していくという変わらぬ信念は、持続可能な社会の実現を目指すSDGsの方向性に合致しています。東芝エレベータとしても、事業活動を通じてより一層SDGsの達成に貢献すべく、環境負荷の低減と安全・安心・快適の両立を進めます。

ロープ固定方法をクサビ式ロープ固定装置に変更。ロープ端末処理に使用していた鉛を廃止し鉛の使用量を削減しました。

LED照明の採用

LED照明の採用により、「水銀フリー」を実現しました。
デ ザイン・意 匠

非塩ビ化

床タイルとかご内の扉・天井・側板などの化粧鋼板には、燃やした際に有毒な塩素ガスを発生させない、非塩ビの材料を採用しています。

オゾン層を破壊しない冷媒を採用『エレベーター専用クーラー』には、オゾン層を破壊しない冷媒 (R-410A) を採用しています。
オーダ ー形

省資源

制御装置バッテリの交換タイミングの最適化

SDGsの全17の目標のうち、事業活動を通じて推進可能な11項目を抽出して取り組んでいます。

バッテリを集約しつつ容量監視を行うことで、予測寿命を踏まえた適切なタイミングでの交換を可能としています。

かご室・釣合おもりにローラーガイドを採用したことにより、ガイドシューで必要だった
ガイドレール用潤滑オイルを廃止し、メンテナンス費用の削減に効果があります。

環境への取り組みについて

梱包材料のリサイクル化と削減

据付現場での溶接レスへ取り組んでいます※消費電力の比較

消費電力最大50％削減※回生電力機能を採用した、乗用15人乗り 速度105m/min（STD
天井相当）と旧機種（SPACEL-EX）との比較（弊社調べ）

3

最大50%
削減!!※

旧機種

ス ペ ー セル

回生電力機能
有償付加仕様69％

待機電力削減
19％

システムの
高効率化、
他 8％
LED照明 4％

イメージ図

RoHS指令（特定有害物質使用制限）に準拠した製品づくりへ取り組んでいます。

「建築基準法」に基づいた「シックハウス症候群」に対応しています。

その 他

制御装置による待機電流の削減やシステムの効率化
LED 照明の採用や回生電力機能（有償付加仕様）との組み合わせにより消費電力を最大 50％削減します。

梱包材料を減らすため、再利用できるメッシュコンテナの採用や輸送時の梱包をスリム化し、梱包材料の削減を進めています。
据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧

据付現場での溶接レスのメリットとしては、出火の原因となる熱源がなくなり、健康に悪影響を与えるヒュームや紫外線が発生しません。
また、一般工具での施工となり、安定した品質の確保にもつながります。
ヒュームとは、アーク溶接時に溶けた金属が蒸気となり、空気中で冷やされ微細な粒子になったものです。

省エネルギー

仕様詳細

ガイドレール用潤滑オイルを廃止「厚生労働省指針（シックハウス13物質）」
および「学校環境衛生の基準」に基づいた「シックハウス症候群」に対応しています。

※エレベーターはRoHS指令の対象外です。
4

コンセプト・ラインアップ

スペーセルの特長
災害に強いエレベーター

標準形

水害に強い

停電対策
（詳細はP.49）（詳細はP.51）

巻上機上部設置方式

ローラーガイド

トスムーブNEO
特許 特許第5788472号

有償付加仕様停電時に最大2時間継続運転を行うことが可能です。
エレベーターの動かない不便さを解消
します。
標準形のみの有償付加仕様です。

かごオーダ ー形

万一、昇降路に水が流れ込んだ場合にも巻上機や制御装置が水にさらされにくい「巻上機上部設置方式」を採用しています。また、主要機器が昇降路上部にあるため、復旧作業が早く、費用も抑えられます。

制御装置

デ ザイン・意 匠

巻上機（イメージ）

ローラーガイド

制御装置

仕様詳細

巻上機

ガイドレール

地震対策（詳細はP.49）

閉じ込め防止釣合いおもり5

運転の早期復旧（保守契約メニュー）

機器損傷の防止・長周期地震対策 基 本 仕 様

お客様への情報提供

・運転状況表示機能 基 本 仕 様

その 他

ピット浸水時のイメージ

緩衝器

・P波感知器付地震時管制運転 基 本 仕 様（リスタート機能付）
・緊急地震速報連動管制運転 有償付加仕様
・緊急救出運転機能 有償付加仕様

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧

お客様の安全・安心を第一に考えた対応

・自動復旧運転機能プラス（検出精度向上仕様）
・自動復旧運転機能
6

コンセプト・ラインアップ

スペーセルの特長
安全・安心・快適性の向上

特許 特許第6030209号（詳細はP.52）

動画でチェック！

標準装備仕様（詳細はP.13～）

内装と照明を組み合わせて、
心地よい空間を創ります。

ツートーンインテリア
有償付加仕様

前後の側板（かごドア、幕板、背面
側板）と左右の側板の色をセットで変更できます。

デ ザイン・意 匠

エレベーターとのりばの
「すきま」
をふさぎ、
安心して乗り降りでき「すきま」に物を落とす心配を減らします。

心地よさを追求した
インテリア

標準形

「すきま」をふさぐ
しきい間すきまレス

Natural

あたたかな印象

乗り降りの際に、エレベーターと建物の「すきま（クリアランス）」をふさぎます。

従来のしきい間すきま（10～30mm）

デラックス天井

有償付加仕様防犯・セキュリティ対策（詳細はP.13）（詳細はP.57～）

モノトーンを基調など

デラックス天井

有償付加仕様（詳細はP.14）

Authentic
重厚な雰囲気基 本 仕 様その 他

円を描くことで次の停止階までの移動時間を直感的に感じることができるプログレスリング
を採用しました。非常時には四カ国語のアナ
ウンスと画面表示で案内します。
7

DLX-12

知らない人と相乗りした
場合に振り向かずに、背面を見渡せる広角ミラーを標準装備しました。
(広角ミラーのイメージ)

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧（詳細はP.34）

仕様詳細

広角ミラー付操作盤
かご内防犯カメラシステム 有償付加仕様
警報ボタン 有償付加仕様
サービス階切離し運転 有償付加仕様
特殊呼び登録機能のセキュリティシステム 有償付加仕様
オートロック・インターホン連動システム 有償付加仕様

Stylish標準装備仕様8.4インチ
大形液晶インジケータ

オーダ ー形

DLX-15

PRM-11プレミアム天井

有償付加仕様非常時の四カ国語対応
インジケータ画面表示例

次停止階までの間隔を円を描く
プログレスリングで表現（詳細はP.16）●実際のデザインや色は、違う場合があります。

8

３つの衛生・清潔対策

菌・ウイルス抑制エレベーター仕様
抗菌樹脂製
フェースプレート

かご室

抗菌凸文字ボタン抗菌・抗ウイルス加工
有償付加仕様基 本 仕 様操作ボタン、操作盤、
ステンレス
製手すり、
側板、
ドアなどを抗菌・
抗ウイルス加工します。

（詳細はP.10、28、35）

抗菌凸文字ボタン 基 本 仕 様

抗菌・抗ウイルス加工（側板、ドア、手すり、出入口柱）

抗菌凸文字ボタン抗菌・抗ウイルス加工 有償付加仕様
防汚/耐汚染性化粧シート

有償付加仕様換気装置継続運転機能 基 本 仕 様

ホール液晶
インジケータ・ボタン

有償付加仕様ホール液晶インジケータ・ボタン 有償付加仕様
ペット運転 有償付加仕様

混雑したかごの通過機能(イメージ)

混雑お知らせブザー 有償付加仕様

混雑したかごの通過機能 有償付加仕様

フィジカルディスタンス・フロアサイン（一例）

フィジカルディスタンス・フロアサインのご案内

ボタンやドアに触れる機会を減らす

ピッスマートドア 有償付加仕様

基 本 仕 様オートロック・インターホン連動システム 有償付加仕様

9

有償付加仕様

床 長尺シート

抗菌凸文字ボタン
抗菌樹脂製
フェースプレート

継ぎ目が少なくなるので、汚れが溜まりにくく、清掃性が向上します。

エレベーター内の空気を入れ換えるため、利用後 30 秒
間戸開し、
風量が強
くなり自動で換気します。
また、手動での操作も可能です。

（専用クーラーとの併用はできません。
）

換気装置継続運転機能 基 本 仕 様（床 長尺シートには抗菌・抗ウイルス機能はありません。）

エレベーターを利用後、一定時間換気装置を継続して作動します。

のりば

抗菌凸文字ボタン 基 本 仕 様

抗菌凸文字 ボタンには、無機抗菌剤を練込んだ 素材を使用しました。
操作ボタン、操作盤、ドア、三方枠などを抗菌・抗ウイルス加工します。

抗菌・抗ウイルス加工
（ドア、
三方枠、
操作盤）
抗菌凸文字ボタン

非接触ボタン（センサー組込形）有償付加仕様

操作ボタンに触れずにボタン登録ができます。
SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

SIAAマークはISO21702法により評価 抗ウイルス加工は、製品上のウイルスの数を減少させます。
された結果に基づき、抗菌製品技術
・病気の治療や予防を目的とするもの
協議会ガイドラインで品質管理・情報 ではありません。
公開された製品に表示されています。 ・SIAAの安全性基準に適合しています。

●実際のデザインや色は、違う場合があります。

その 他

非接触ボタン（センサー 組込形）有償付加仕様

かご内リフレッシュ機能

抗菌・抗ウイルス加工 有償付加仕様（詳細はP.10、52、53、60）

２D多光軸（マルチビーム）
ドアセンサー

床 長尺シート 有償付加仕様

操作ボタンに触れずにボタン登録ができます。

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧

非接触●フィジカルディスタンス・フロアサインは、専門施工会社をご紹介しますので、お客様によるオリジナルデザインの施工が可能です。

保護マットに塗布した光触媒の作用により、消 臭や菌・ウイルスの抑制効果があります。
光触媒には東芝マテリアル製「ルネキャット®」を使用しています。

有償付加仕様仕様詳細

ホールモニター 有償付加仕様

非接触ボタン（センサー組込形）

オーダ ー形（詳細はP.10、38、54、55、56）

かご内リフレッシュ機能

樹脂製フェースプ
レートには、無機抗菌剤を練込んだ素材を使用しました。

保護マット
消臭/菌・ウイルス抑制 有償付加仕様

3密を避ける（密集・密閉・密接）

抗菌樹脂製フェースプレート
基 本 仕 様イオン発生装置 標準装備仕様

菌、ウイルスの抑制効果が認められるイオン発生装置を標準で設置します。

保護マット 消臭/菌・ウイルス抑制 有償付加仕様

凸文字ボタンには、無機抗菌剤を練込
んだ素材を使用しました。
デ ザイン・意 匠

イオン発生装置
かご内リフレッシュ機能
換気装置継続運転機能

抗菌樹脂製フェースプレート 基 本 仕 様

イオン発生装置 標準装備仕様

標準形

エレベーターを清潔に保つ

床 長尺シート 有償付加仕様

コンセプト・ラインアップ

スペーセルの特長

10コンセプト・ラインアップ

製品ラインアップ一覧

1050

800

800

800

800

SR9-2S

SRT9-2S

二方向出入口対応

SP17-CO二方向出入口対応

二方向出入口対応

1600

800

800

800

900

900

SP6-CO

SP9-CO

SP11-COSP13-COSP15-CO

1100

1200

SB1000-2S

車いすもご利用いただけます

車いすもご利用いただけます

450kg
6人

600kg
9人

750kg
11人

45・60・90・105 m/min

1800

寝台用

1500

二方向出入口対応

850／900kg（SR13-2S）（SP13-CO）

13人

1800

SB1300-2S

SB1500-2S

車いすもご利用いただけます

車いすもご利用いただけます

車いすもご利用いただけます1150kg

15人

2枚戸中央開き
（CO）

1500

17人

車いす
乗車可能

車いす
回転可能

二方向出入口対応

1300／1350kg

11

二方向出入口対応

1500kg（SP20-CO）

20人

ベッド
乗車可能

23人

45・60・90・105 m/min
自転車
乗車可能

1400mm

1050mm1600kg
24人

1750kg
26人

参考寸法2100mm

1200mm以下
700mm以下

2000

1900mm600mm

手動車いすと自転車はJIS規格から、ベッ

その 他

2枚戸片開き（2S）

1800

SB1150-2S
二方向出入口対応

1000kg

二方向出入口対応

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧SB750-2S

二方向出入口対応

SP26-2S

二方向出入口対応

2500

2300

寝台用

SP20-2S

二方向出入口対応

1500

1200

1100

仕様詳細

1300

1500

2800

二方向出入口対応

SP24-CO二方向出入口対応

1300

2500

二方向出入口対応

SP20-CO二方向出入口対応

2300

1500

1350

1350

1100

850

1600

1100

オーダ ー形

乗用

1400

1400

2000

1000

乗用

1400

1750

1000

SR13-2S

トランク付き

1800

1800

2500

1050

3000

1050

SR6-2S

1700

1500

2000

480
1520

1520

1150
1050

デ ザイン・意 匠

住宅用

950

標準形

トランク付

ドについては一般的なレギュラーサイズ
ベッドの寸法としています。
（弊社調べ）

車いす兼用エレベーター仕様についてはP.43をご覧ください。

12

住宅用 R 形

DLX-12

かご室

デラックス天井 有償付加仕様

非塩ビ系化粧鋼板（TK-C226）（間接照明反射面はTK-C221となります。
）■ ドア・幕板

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W144）

非塩ビ系化粧鋼板
（背面：TK-W144・側面：TK-W146）■床ステンレス製ヘアライン仕上

天井バリエーション■ 操作盤

フェースプレート：樹脂成形品（一部鋼板製）
ボタン：抗菌凸文字ボタン■ 搭載仕様 有償付加仕様

非塩ビ系タイル（TK-F435）

・防犯窓付きドア（大形サイズ）
・フルハイトミラー
・車いす専用かご操作盤（鋼板製塗装仕上）
・円形ブラケット手すり（木製ブラック）・防犯カメラ

DLX-15 デラックス天井

有償付加仕様DLX-14 デラックス天井

有償付加仕様DLX-13 デラックス天井

有償付加仕様DLX-12 デラックス天井

有償付加仕様DLX-11 デラックス天井

有償付加仕様ガラスクロス照明（LED照明）

LEDダウンライト照明

間接照明（LED照明）

オーダ ー形

有償付加仕様デ ザイン・意 匠

PRM-11 プレミアム天井

標準形

住空間のための上質なインテリア■ 側板（ツートーンインテリア 有償付加仕様 ）■ リターンパネル

コンセプト・ラインアップ

標準形●車いす兼用エレベーター仕様 有償付加仕様（詳細はP.43）

STD-11
スタンダード天井■ ドア・幕板

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W147）■ 側板

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W147）■床非塩ビ系タイル（TK-F436）■ 操作盤

ステンレス製ヘアライン仕上

フェースプレート：ステンレス製ヘアライン仕上 有償付加仕様
ボタン：抗菌凸文字ボタン

乳白色樹脂板付照明（LED照明）

仕様詳細

非塩ビ系化粧鋼板（TK-C226）■ リターンパネル■ 搭載仕様 有償付加仕様

・トランク付 ・防犯窓付きドア（標準サイズ） ・凸面鏡
・横形かご操作盤（ステンレス製ヘアライン仕上）
・ユニバーサル手すり（ステンレス製ヘアライン仕上）
・防犯カメラ

間接照明（LED照明）＋LEDダウンライト照明

デラックス天井

有償付加仕様非塩ビ系化粧鋼板（TK-W134）■ 搭載仕様 有償付加仕様■ 側板（ツートーンインテリア 有償付加仕様 ）非塩ビ系化粧鋼板
（背面：TK-W134・側面：TK-W145）■床非塩ビ系タイル（TK-F433）■ リターンパネル

ステンレス製バイブレーション仕上 有償付加仕様

■ 操作盤

13

フェースプレート：ステンレス製バイブレーション仕上 有償付加仕様
ボタン：クリックタッチボタン（D-02（U））有償付加仕様

・防犯窓付きドア（標準サイズ）
・フルハイトミラー・防犯カメラ・車いす専用かご操作盤（ステンレス製バイブレーション仕上）・円形ブラケット手すり（ステンレス製バイブレーション仕上）

STD-11 スタンダード天井●車いす兼用エレベーター仕様 有償付加仕様（詳細はP.43）

その 他

非塩ビ系化粧鋼板（TK-C221）（ルーバー部：非塩ビ系
化粧シート貼り仕上（ライトウッド））■ ドア・幕板

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧DLX-15LEDダウンライト照明

大形導光板LED照明●かごドア･側板・幕板・床タイルの色は「標準カラーサンプル（29・30ページ）」からお選びください。
●仕様および外観は改良のため予告なしに変更する場合があります。
印刷のため実際の色と異なる場合があります。

14

DLX-11
デラックス天井

有償付加仕様非塩ビ系化粧鋼板（TK-C221）
LEDダウンライト照明■ 搭載仕様 有償付加仕様

・コンビニエントフック
・防犯カメラ

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W134）■ 側板（ツートーンインテリア 有償付加仕様 ）非塩ビ系化粧鋼板
（背面：TK-W134・側面：TK-W115）
非塩ビ系タイル（TK-F434）

ステンレス製ヘアライン仕上

ステンレス製ヘアライン仕上

Stylish

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W111）■床非塩ビ系タイル（TK-F435）・ミラー（標準サイズ）
・車いす専用かご操作盤（ステンレス製ヘアライン仕上）
・ユニバーサル手すり（ステンレス製ヘアライン仕上）
・荷摺り（ステンレス製ヘアライン仕上）
・警報ボタン

非塩ビ系化粧鋼板（TK-C144）（ルーバー部：非塩ビ系
シート貼り仕上（ガンメタリック））
LEDダウンライト照明■ ドア・幕板

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W139）

■ 側板

■ 操作盤

■ リターンパネル

有償付加仕様■ ドア・幕板

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W146）■ 側板

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W146）●車いす兼用エレベーター仕様 有償付加仕様（詳細はP.43）■ 搭載仕様 有償付加仕様

・トランク付・トランク付専用三分割ミラー（標準サイズ）・防犯窓付きドア（標準サイズ）
・車いす専用かご操作盤（鋼板製塗装仕上）
・円形手すり（木製ダークブラウン）

PRM-11プレミアム天井

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W144）■ 側板（ツートーンインテリア 有償付加仕様 ） ■非塩ビ系化粧鋼板
（背面：TK-W144・側面：TK-W143）■ リターンパネル

非塩ビ系タイル（TK-F432）

ステンレス製ヘアライン仕上

フェースプレート：ステンレス製ヘアライン仕上
有償付加仕様ボタン：
クリックタッチボタン
（D-02
（U）
）
有償付加仕様搭載仕様 有償付加仕様
・フルハイトミラー
・車いす専用かご操作盤（ステンレス製ヘアライン仕上）
・円形ブラケット手すり（木製ダークブラウン）・防犯カメラ●かご天井にプレミアム天井PRM-11をご採用の場合は、O.H寸法がプラス200㎜必要になります。
●車いす兼用エレベーター仕様 有償付加仕様（詳細はP.43）●かごドア･側板・幕板・床タイルの色は「標準カラーサンプル（29・30ページ）」からお選びください。
●仕様および外観は改良のため予告なしに変更する場合があります。
印刷のため実際の色と異なる場合があります。

その 他

フェースプレート：樹脂成形品（一部鋼板製）
ボタン：抗菌凸文字ボタン■ 操作盤■ ドア・幕板■ リターンパネル

ステンレス製ヘアライン仕上

有償付加仕様非塩ビ系化粧鋼板（TK-C211）
ガラスクロス照明（LED照明）■床

非塩ビ系タイル（TK-F436）●車いす兼用エレベーター仕様 有償付加仕様（詳細はP.43）

有償付加仕様

・防犯窓付きドア（標準サイズ）
・フルハイトミラー
・車いす専用かご操作盤（ステンレス製ヘアライン仕上）
・円形ブラケット手すり（ステンレス製ヘアライン仕上）

ステンレス製ヘアライン仕上

■床

■ 操作盤

■ 搭載仕様 有償付加仕様

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧

非塩ビ系化粧鋼板（TK-C144）（照明反射面はTK-C221となります。
）
間接照明（LED照明）

有償付加仕様ボタン：
クリックタッチボタン
（D-02
（U）
）

仕様詳細

デラックス天井

フェースプレート：ステンレス製ヘアライン仕上

非塩ビ系タイル（TK-F435）●車いす兼用エレベーター仕様 有償付加仕様（詳細はP.43）

DLX-14■ 操作盤

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W139）■床フェースプレート：ステンレス製ヘアライン仕上 有償付加仕様
ボタン：抗菌凸文字ボタン

Authentic

デラックス天井 有償付加仕様■ リターンパネル

ステンレス製ヘアライン仕上

16
15

DLX-15

オーダ ー形

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W111）■ 側板■ 搭載仕様 有償付加仕様

フェースプレート：樹脂成形品（一部鋼板製）
ボタン：抗菌凸文字ボタン

デ ザイン・意 匠

フェースプレート：樹脂成形品（一部鋼板製）
ボタン：抗菌凸文字ボタン■ ドア・幕板

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W142）

■床

■ 操作盤

■ 操作盤

非塩ビ系化粧鋼板（TK-C221）
乳白色樹脂板付照明（LED照明）

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W142）■ 側板■ リターンパネル■ リターンパネル

有償付加仕様非塩ビ系化粧鋼板（TK-C144）
大形導光板LED照明

非塩ビ系タイル（TK-F431）■床デラックス天井

スタンダード天井■ ドア・幕板■ ドア・幕板

DLX-13

STD-11標準形

Natural

かご室

コンセプト・ラインアップ

住宅用 R 形16

住宅用 R 形

のりば

コンセプト・ラインアップ

標準形

デザイン②
■ 三方枠

小枠 鋼板製単色塗装仕上（TN-12R）■ ドア

鋼板製単色塗装仕上（TN-12R）
大形防犯窓付きドア 有償付加仕様

タイプ：ホールインジケータ・ボタン
フェースプレート：ステンレス製ヘアライン仕上（板曲げタイプ）
インジケータ ：デジタル階床表示
ボタン：抗菌凸文字ボタン

標準形■ 操作表示機器■ のりばモニター 有償付加仕様

7インチ液晶画面

デ ザイン・意 匠

デザイン③
■ 三方枠
■ ドア

鋼板製単色塗装仕上(TN-11RP)
防犯窓付きドア（標準サイズ）有償付加仕様■ 操作表示機器タイプ：ホールインジケータ・ボタン（車いす専用ホールボタン一体形 有償付加仕様 ）フェースプレート：ステンレス製ヘアライン仕上（板曲げタイプ）
インジケータ ：デジタル階床表示
ボタン：抗菌凸文字ボタン

オーダ ー形J形枠 鋼板製単色塗装仕上（TN-11RP）（インターホンボックス付 有償付加仕様 ）

仕様詳細

デザイン④
■ 三方枠

F形枠 鋼板製単色塗装仕上(TN-120PB)
鋼板製単色塗装仕上(TN-120PB)■ 操作表示機器タイプ：ホールインジケータ・ボタン
フェースプレート：ステンレス製ヘアライン仕上（板曲げタイプ）
インジケータ ：デジタル階床表示
ボタン：抗菌凸文字ボタン

デザイン①
■ 三方枠

大枠 ステンレス製ヘアライン仕上 有償付加仕様

■ ドア

17

タイプ

：ホールインジケータ・ボタン（車いす専用ホールボタン一体形 有償付加仕様 ）フェースプレート：ステンレス製ヘアライン仕上（平板タイプ）有償付加仕様
インジケータ ：液晶インジケータ 有償付加仕様
ボタン：抗菌凸文字ボタン

その 他

ステンレス製ヘアラインエッチング仕上（MS-334）有償付加仕様■ 操作表示機器

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧■ ドア●のりばドア・三方枠・幕板の色は「標準カラーサンプル（30ページ）」からお選びください。
●ステンレス製のりばドアのエッチング仕上（有償付加仕様）につきましては、「東芝エレベータエッチングサンプル集」からお選びください。
●仕様および外観は改良のため予告なしに変更する場合があります。
印刷のため実際の色と異なる場合があります。

18

乗用 P 形

DLX-12

かご室

デラックス天井

有償付加仕様非塩ビ系化粧鋼板（TK-C226）■ ドア・幕板

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W147）

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W147）■床非塩ビ系タイル（TK-F436）

ステンレス製ヘアライン仕上

天井バリエーション■ 操作盤

フェースプレート：ステンレス製ヘアライン仕上 有償付加仕様
ボタン：クリックタッチボタン（D-02（U））有償付加仕様■ 搭載仕様 有償付加仕様

・フルハイトミラー
・車いす専用かご操作盤（ステンレス製ヘアライン仕上）
・円形ブラケット手すり（木製ブラック）

DLX-15 デラックス天井

有償付加仕様DLX-14 デラックス天井

有償付加仕様DLX-13 デラックス天井

有償付加仕様DLX-12 デラックス天井

有償付加仕様DLX-11 デラックス天井

有償付加仕様ガラスクロス照明（LED照明）

LEDダウンライト照明

間接照明（LED照明）●車いす兼用エレベーター仕様 有償付加仕様（詳細はP.43）

STD-11
スタンダード天井

非塩ビ系化粧鋼板（TK-C221）
非塩ビ系化粧鋼板（TK-W145）■ 側板

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W145）■床非塩ビ系タイル（TK-F432）

ステンレス製ヘアライン仕上■ 操作盤

フェースプレート：樹脂成形品（一部鋼板製）
ボタン：抗菌凸文字ボタン

乳白色樹脂板付照明（LED照明）

仕様詳細■ ドア・幕板■ リターンパネル

オーダ ー形

有償付加仕様デ ザイン・意 匠

PRM-11 プレミアム天井

標準形

オフィスに必要な機能性と高級感■ 側板■ リターンパネル

コンセプト・ラインアップ

標準形■ 搭載仕様 有償付加仕様

・ミラー（標準サイズ）
・横形かご操作盤（鋼板製塗装仕上）
・ユニバーサル手すり（木製ブラウン）
間接照明（LED照明）＋LEDダウンライト照明

プレミアム天井

有償付加仕様非塩ビ系化粧鋼板（TK-C221）■ ドア・幕板

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W139）■ 側板（ツートーンインテリア 有償付加仕様 ）非塩ビ系化粧鋼板（背面：TK-W139・側面：TK-W111）■床非塩ビ系タイル（TK-F436）■ リターンパネル■ 操作盤

フェースプレート：ステンレス製バイブレーション仕上 有償付加仕様
ボタン：クリックタッチボタン（D-02（U））有償付加仕様

19・フルハイトミラー
・車いす専用かご操作盤（ステンレス製バイブレーション仕上）・円形ブラケット手すり（ステンレス製バイブレーション仕上）

LEDダウンライト照明●かご天井にプレミアム天井PRM-11をご採用の場合は、O.H寸法がプラス200㎜必要になります。
●車いす兼用エレベーター仕様 有償付加仕様（詳細はP.43）

STD-11 スタンダード天井

その 他

ステンレス製バイブレーション仕上 有償付加仕様■ 搭載仕様 有償付加仕様

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧

PRM-11大形導光板LED照明●かごドア･側板・幕板・床タイルの色は「標準カラーサンプル（29・30ページ）」からお選びください。
●仕様および外観は改良のため予告なしに変更する場合があります。
印刷のため実際の色と異なる場合があります。

20

DLX-13デラックス天井■ かご操作盤

有償付加仕様フェースプレート：ステンレス製ヘアライン仕上

非塩ビ系化粧鋼板（TK-C144）
乳白色樹脂板付照明（LED照明）

有償付加仕様ボタン：
クリックタッチボタン
（D-02
（U）
）

■ ドア・幕板

有償付加仕様非塩ビ系化粧鋼板（TK-W143）■ 側板（ツートーンインテリア 有償付加仕様 ）■ 搭載仕様 有償付加仕様

非塩ビ系化粧鋼板
（側面：TK-W145 背面：TK-W143）■床非塩ビ系タイル（TK-F432）■ リターンパネル

DLX-14デラックス天井

有償付加仕様■ 搭載仕様 有償付加仕様

非塩ビ系化粧鋼板（TK-C226）（照明反射面はTK-C221となります。
）
間接照明（LED照明）■ ドア・幕板

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W144）■ 側板（ツートーンインテリア 有償付加仕様 ）非塩ビ系化粧鋼板
（側面：TK-W146 背面：TK-W144）

・ミラー（標準サイズ）
・横形かご操作盤（鋼板製塗装仕上）
・ユニバーサル手すり（ステンレス製ヘアライン仕上）
・満員お知らせ灯
・降車お知らせボタン■床

非塩ビ系タイル（TK-F435）

ステンレス製ヘアライン仕上■ かご操作盤

DLX-15デラックス天井

有償付加仕様非塩ビ系化粧鋼板（TK-C144）（ルーバー部：非塩ビ系シート
貼り仕上（ミディアムウッド））
LEDダウンライト照明■ ドア・幕板

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W143）■ 側板

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W143）■床非塩ビ系タイル（TK-F432）■ リターンパネル■ かご操作盤

フェースプレート：樹脂成形品（一部鋼板製）
ボタン：抗菌凸文字ボタン

21

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W134）■床非塩ビ系タイル（TK-F432）■ リターンパネル

ステンレス製ヘアライン仕上■ かご操作盤

フェースプレート：樹脂成形品（一部鋼板製）
ボタン：抗菌凸文字ボタン

DLX-12デラックス天井

有償付加仕様非塩ビ系化粧鋼板（TK-C221）（照明反射面はTK-C221となります。）
中央部：LEDダウンライト照明
両側部：間接照明（LED照明）■ ドア・幕板

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W145）■ 側板

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W145）■床非塩ビ系タイル（TK-F433）■ リターンパネル■ かご操作盤

フェースプレート：ステンレス製ヘアライン仕上
有償付加仕様ボタン：
クリックタッチボタン
（D-02
（U）
）
有償付加仕様■ 搭載仕様 有償付加仕様

・フルハイトミラー
・車いす専用かご操作盤（ステンレス製ヘアライン仕上）
・円形ブラケット手すり（ステンレス製ヘアライン仕上）

ステンレス製ヘアライン仕上●車いす兼用エレベーター仕様 有償付加仕様（詳細はP.43）

DLX-11
デラックス天井

有償付加仕様■ かご操作盤

非塩ビ系化粧鋼板（TK-C226）
LEDダウンライト照明■ ドア・幕板

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W146）

フェースプレート：ステンレス製ヘアライン仕上
有償付加仕様ボタン：
クリックタッチボタン
（D-02
（U）
）
有償付加仕様■ 側板（ツートーンインテリア 有償付加仕様 ）■ 搭載仕様 有償付加仕様

非塩ビ系化粧鋼板
（側面：TK-W143 背面：TK-W146）■床非塩ビ系タイル（TK-F436）■ リターンパネル

ステンレス製ヘアライン仕上●車いす兼用エレベーター仕様 有償付加仕様（詳細はP.43）●かごドア･側板・幕板・床タイルの色は「標準カラーサンプル（29・30ページ）」からお選びください。
●仕様および外観は改良のため予告なしに変更する場合があります。
印刷のため実際の色と異なる場合があります。

・ミラー（標準サイズ）
・車いす専用かご操作盤（ステンレス製ヘアライン仕上）
・円形ブラケット手すり（ステンレス製ヘアライン仕上）

その 他

ステンレス製ヘアライン仕上

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W134）■ 側板

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧Authentic

フェースプレート：樹脂成形品（一部鋼板製）
ボタン：抗菌凸文字ボタン■ ドア・幕板

仕様詳細■ リターンパネル

非塩ビ系化粧鋼板（TK-C221）
大形導光板LED照明

オーダ ー形

Stylish●車いす兼用エレベーター仕様 有償付加仕様（詳細はP.43）

スタンダード天井

デ ザイン・意 匠

ステンレス製ヘアライン仕上

・ミラー（標準サイズ）
・車いす専用かご操作盤（ステンレス製ヘアライン仕上）
・ユニバーサル手すり（木製ブラウン）
・荷摺り（ステンレス製ヘアライン仕上）
・防犯カメラ

STD-11標準形

Natural

かご室

コンセプト・ラインアップ

乗用 P 形22

乗用 P 形コンセプト・ラインアップ

標準形

のりば

標準形

■ 操作表示機器組込タイプ三方枠 有償付加仕様

大枠 鋼板製単色塗装仕上（TN-1N）■ ドア

鋼板製単色塗装仕上（TN-1N）■ 操作表示機器タイプ
点灯部：三方枠組込形ホールランタン 有償付加仕様：樹脂製（HLK-KC）■ 三方枠

大枠 ステンレス製ヘアライン仕上 有償付加仕様■ 幕板 有償付加仕様

鋼板製単色塗装仕上（TN-50YR）
ホールインジケータ組込（デジタル階床表示）有償付加仕様■ ドア

鋼板製単色塗装仕上（TN-50YR）■ 操作表示機器タイプ：ホールボタン 有償付加仕様
フェースプレート：ステンレス製ヘアライン仕上（板曲げタイプ）
ボタン：抗菌凸文字ボタン

オーダ ー形タイプ：三方枠組込形フェースプレート式ホールボタン 有償付加仕様
フェースプレート：鋼板製単色塗装仕上（TN-1N）（平板タイプ）有償付加仕様
ボタン：クリックタッチボタン
（D-06
（U）
）有償付加仕様

デザイン③

デ ザイン・意 匠

デザイン②

仕様詳細

■ 三方枠

フラットバー ステンレス製ヘアライン仕上 有償付加仕様■ ドア

ステンレス製ヘアラインエッチング仕上（TE-26）有償付加仕様■ 操作表示機器タイプ：ホールボタン 有償付加仕様
フェースプレート：ステンレス製ヘアライン仕上（平板タイプ）有償付加仕様
ボタン：クリックタッチボタン
（D-02
（U）
）有償付加仕様タイプ：ホールランタン 有償付加仕様
フェースプレート：ステンレス製ヘアライン仕上
点灯部：樹脂製（HL-FL5）

23

デザイン⑤

■ ドア

■ ドア

■ 操作表示機器■ 操作表示機器■ 三方枠

大枠 鋼板製単色塗装仕上（TN-1N）有償付加仕様
鋼板製単色塗装仕上（TN-1N）

タイプ：ホールインジケータ・ボタン
フェースプレート：ステンレス製ヘアライン仕上（平板タイプ）有償付加仕様
インジケータ ：液晶インジケータ 有償付加仕様
ボタン：抗菌凸文字ボタン■ 三方枠

小枠 鋼板製単色塗装仕上（TN-114PB）
鋼板製単色塗装仕上（TN-114PB）

タイプ：ホールインジケータ・ボタン（車いす専用ホールボタン一体形 有償付加仕様 ）フェースプレート：ステンレス製ヘアライン仕上（板曲げタイプ）
インジケータ ：デジタル階床表示
ボタン：抗菌凸文字ボタン●のりばドア・三方枠・幕板の色は「標準カラーサンプル（30ページ）」からお選びください。
●ステンレス製のりばドアのエッチング仕上（有償付加仕様）につきましては、「東芝エレベータエッチングサンプル集」からお選びください。
●仕様および外観は改良のため予告なしに変更する場合があります。
印刷のため実際の色と異なる場合があります。

その 他

タイプ
：車いす専用ホールボタン 有償付加仕様
フェースプレート：ステンレス製ヘアライン仕上（平板タイプ）有償付加仕様
ボタン：クリックタッチボタン
（D-02
（U）
）有償付加仕様

デザイン④

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧

デザイン①

24

寝台用 B 形

DLX-14かご室

デラックス天井

有償付加仕様非塩ビ系化粧鋼板（TK-C144）（照明反射面はTK-C221となります。
）

コンセプト・ラインアップ

標準形

天井バリエーション■ ドア・幕板

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W134）■ 側板

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W134）■床非塩ビ系タイル（TK-F432）

医療現場にふさわしい使いやすいデザイン■ リターンパネル

ステンレス製ヘアライン仕上■ かご操作盤

標準形

フェースプレート：ステンレス製ヘアライン仕上 有償付加仕様
ボタン：クリックタッチボタン
（D-02
（U）
）
有償付加仕様DLX-14 デラックス天井
間接照明（LED照明）

有償付加仕様DLX-13デラックス天井

有償付加仕様非塩ビ系化粧鋼板（TK-C144）

デ ザイン・意 匠●寝台用（B形）のアルミ製平形手すり（3方向）は、基本仕様です。

■ ドア・幕板

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W142）■ 側板

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W142）

非塩ビ系タイル（TK-F431）

オーダ ー形■床■ リターンパネル

ステンレス製ヘアライン仕上■ かご操作盤

フェースプレート：ステンレス製ヘアライン仕上 有償付加仕様
ボタン：抗菌凸文字ボタン■ 搭載仕様 有償付加仕様

有償付加仕様DLX-13 デラックス天井
乳白色樹脂板付照明（LED照明）

仕様詳細

・ミラー（標準サイズ）
・車いす専用かご操作盤（ステンレス製ヘアライン仕上）
・ユニバーサル手すり（ステンレス製ヘアライン仕上）
・荷摺り（ステンレス製ヘアライン仕上）●車いす兼用エレベーター仕様 有償付加仕様（詳細はP.43）

STD-11
スタンダード天井デラックス天井

有償付加仕様非塩ビ系化粧鋼板（TK-C144）（照明反射面はTK-C221となります。
）■ ドア・幕板

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W145）■ 側板

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W145）■床非塩ビ系タイル（TK-F433）■ リターンパネル

ステンレス製バイブレーション仕上 有償付加仕様

フェースプレート：ステンレス製バイブレーション仕上 有償付加仕様
ボタン：クリックタッチボタン
（D-02
（U）
）有償付加仕様25

・ミラー（標準サイズ）
・荷摺り（ステンレス製ヘアライン仕上）
・車いす専用かご操作盤（ステンレス製バイブレーション仕上）・円形ブラケット手すり（ステンレス製バイブレーション仕上）

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W115）■床非塩ビ系タイル（TK-F434）■ リターンパネル

ステンレス製ヘアライン仕上■ かご操作盤

フェースプレート：樹脂成形品（一部鋼板製）
ボタン：抗菌凸文字ボタン●車いす兼用エレベーター仕様 有償付加仕様（詳細はP.43）●寝台用（B形）のアルミ製平形手すりは、基本仕様です。
●かごドア･側板・幕板・床タイルの色は「標準カラーサンプル（29・30ページ）」からお選びください。
●仕様および外観は改良のため予告なしに変更する場合があります。
印刷のため実際の色と異なる場合があります。

STD-11 スタンダード天井
大形導光板LED照明

その 他■ かご操作盤■ 搭載仕様 有償付加仕様

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W115）■ 側板

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧DLX-14

非塩ビ系化粧鋼板（TK-C221）■ ドア・幕板

26

寝台用 B 形

のりば

寝台用エレベーターおすすめ仕様

コンセプト・ラインアップ

標準形

のりば

かご呼び戻し機能 有償付加仕様

館内でベッドを運ぶ場合、かごを呼び戻し、専用運転に切り換えます。下記のプラン①～③の中からお選びいただけます。

戸開き延長ボタン

ご利用中のお客様がエレベーターを使い終わったあとに、かごを呼び戻します。

戸閉ボタン

のりばからの呼び登録をすべてキャンセルし、
かご内のお客様がエレベーターを使い終わったあとに、かごを呼び戻します。

かご呼び戻しボタン

プラン②… ベッド搬送を優先

戸開き延長機能 有償付加仕様

ホール設置ボタン

オーダ ー形

プラン③… ベッド搬送を最優先

デ ザイン・意 匠

プラン①…ご利用中のお客様を優先

のりばからの呼び登録、かご内の行先階登録をすべてキャンセルし、かごを呼び戻します。

標準形

医療現場の声を参考に、館内でのベッドの移動をスムーズにするために、のりばで操作できる機能をご用意しました。かご内に乗り込まずに操作できるので、作業性が向上します。

のりばで「戸開き延長ボタン」「戸閉ボタン」をご利用いただけますので、作業性が向上します。

側板 防汚／耐汚染性化粧シート 有償付加仕様

デザイン②

■ ドア

■ ドア

■ 操作表示機器■ 操作表示機器■ 三方枠

大枠 ステンレス製ヘアライン仕上 有償付加仕様
鋼板製単色塗装（TN-83G）

タイプ：ホールインジケータ・ボタン（車いす専用ホールボタン一体形 有償付加仕様 ）フェースプレート：ステンレス製ヘアライン仕上（板曲げタイプ）
インジケータ ：デジタル階床表示
ボタン：抗菌凸文字ボタンタイプ：ホール設置ボタン 有償付加仕様
フェースプレート：ステンレス製ヘアライン仕上（板曲げタイプ）
ボタン：戸開き延長ボタン 有償付加仕様
戸閉ボタン 有償付加仕様
かご呼び戻しボタン 有償付加仕様

■ 三方枠

小枠

鋼板製単色塗装仕上（TN-43YR）

鋼板製単色塗装仕上（TN-43YR）

タイプ：ホールインジケータ・ボタン
フェースプレート：ステンレス製ヘアライン仕上（平板タイプ）有償付加仕様
インジケータ ：液晶インジケータ 有償付加仕様
ボタン：抗菌凸文字ボタン

専用運転切換機能 有償付加仕様

かご内操作盤に「専用運転切換ボタン」を設け、専用運転に切り換えられます。緊急搬入時に使用することで他のすべての呼びをキャンセルし、任意のかご呼びのみ登録可能です。

床 長尺シート 有償付加仕様

耐 動 荷 重 性、衝 撃 吸 収 性、抗 菌 性に優 れた長 尺シートです。継ぎ目 が少 なくなるので、汚 れが溜まりにくく
清 掃 性 が向 上します。

かご内アース付きコンセント 有償付加仕様

かご内での清掃作業に使用する掃除機などへの電源供給が可能です。
アース線付電気製品の接続にも有効です。

床 補強 有償付加仕様

その 他

ベッドやストレッチャーに患者を乗せて運ぶ場合は250kg以下（ベッド・ストレッチャーを含む）または、台車などで荷物を運ぶ場合、配膳車で食事を運ぶ場合は250kg以下（台車・配膳車を含む）にしてください。
これを超える重量物を運ぶ場合には、エレベーターの床の強度を上げることにより、搬出入の重量上限を上げることができます。
詳細は弊社までお問い合わせください。

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧

デザイン①

かご室

仕様詳細

防汚性と耐スクラッチ性に優れた化粧シートです。傷に強く、汚れがつきにくいので清掃性が向上します。

住宅用、乗用エレベーターにもご採用いただけます。

27●のりばドア・三方枠・幕板の色は「標準カラーサンプル（30ページ）」からお選びください。
●仕様および外観は改良のため予告なしに変更する場合があります。
印刷のため実際の色と異なる場合があります。

28

コンセプト・ラインアップ

標準カラーサンプル
３つのインテリアテイスト

温かな印象の「Natural」、
モノトーンを基調とした「Stylish」、
重厚な「Authentic」など、お好みのテイストをお選びください。

TK-W134

TK-W142

TK-W115

StylishTK-C144

TK-C221

TK-C226

TK-W145

TK-W111

オーダ ー形

DLX-15ルーバー専用カラー（非塩ビ系化粧シート）
TK-W144

TK-W139

ライトウッドAuthentic

ミディアムウッドダークウッドデ ザイン・意 匠

Natural

標準形（天井カラーバリエーションはP31・P32をご覧ください。
）
かご室天井（非塩ビ系化粧鋼板）

かご室側板・かごドア・幕板（非塩ビ系化粧鋼板）

ガンメタリック（DLX-15天井カラーとルーバーカラーの組み合わせはP32をご覧ください。
）

TK-W143

TK-W146

のりばドア・三方枠・幕板（鋼板塗装）●かご天井高さ寸法によりご採用いただけない場合があります。

仕様詳細

TK-W147

かご室床タイル（非塩ビ系タイル）

TK-F43129

TK-F435

TN-43YR

TN-114PB

TN-50YR

TN-1N

TN-83G

TK-F434

Stylish
TK-F433

TN-12R

TK-F436●印刷のため実際の色と異なる場合があります。

その 他

Authentic

TK-F432

TN-11RP据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧NaturalTN-120PB

30

コンセプト・ラインアップ

天井／手すり天井カラーバリエーション

デラックス天井

有償付加仕様TK-C221

ガラスクロス照明（LED照明）

DLX-11 LEDダウンライト照明

R P

TK-C144

TK-C226

R P

TK-C221

DLX-15 LEDダウンライト照明

TK-C144

R P

R P B

TK-C221

TK-C144

オーダ ー形

電球色〈ルーバー部：ライトウッド〉

大形導光板LED照明〈ルーバー部：ミディアムウッド〉

R P B

DLX-13 乳白色樹脂板付照明（LED照明）

STD-11

TK-C226

デ ザイン・意 匠

DLX-12 LEDダウンライト照明+間接照明（照明反射面はTK-C221になります。） R P

調色機能付

スタンダード天井

有償付加仕様標準形

プレミアム天井
PRM-11〈ルーバー部：ダークウッド〉

TK-C226

昼光色

R P B

かご天井高さ200mmアップ〈ルーバー部：ガンメタリック〉

有償付加仕様

かご室天井の高さを200mm高くすることでかご内の頭上空間を広げ高級感を高めます。

●天井カラーはTK-C221になります。

（O.H寸法がプラス200mmとなります。
）●PRM-11をご採用の場合はO.H寸法がプラス200mm必要になります。

乗用： P※お選びいただける意匠については、弊社
までお問い合わせください。

●オーダー形はDLX-14天井をお選びいただけません。

寝台用： B

手すりバリエーション

有償付加仕様ユニバーサル手すり

円形ブラケット手すり

楕円ブラケット手すり

円形・楕円ブラケット
手すり木製カラー

ウエストパッド

アルミ製（W150）（A1R）（寝台用基本仕様）

腰を預けてひと休みしたり
手すりとして使用できます。

ブラウン
（B）

ステンレス製（φ38）
ヘアライン仕上げ（H2U）

31

木製（φ38）

ブラウン
（W2U）

ステンレス製（φ38）

ヘアライン仕上げ（H1S）
バイブレーション仕上げ（11S）

木製（φ38）ブラウン（WBS）
ダークブラウン
（WDS）
ブラック
（WKS）

ダークブラウン
（WDD）

木製

ブラウン
（WBD）
ダークブラウン
（WDD）
ブラック
（WKD）

ダークブラウン
（D）

ブラック
（K）

●印刷のため実際の色と異なる場合があります。

その 他

平形手すり

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧

住宅用： R

仕様詳細

DLX-14 間接照明（照明反射面はTK-C221になります。）

32コンセプト・ラインアップ

かご操作盤■ フェースプレート

抗菌樹脂製（一部鋼板製）■ 操作ボタン■ フェースプレート

有償付加仕様

有償付加仕様ステンレス製ヘアライン仕上■ 操作ボタン

抗菌凸文字ボタンステンレス製
バイブレーション仕上■ 操作ボタン

クリックタッチボタン（D-02(U)）
有償付加仕様大形液晶インジケータ

プログレスリング

次の停止予定階特許 特許第6673611号

運転方向

8.4インチの大形液晶を採用し、より見やすくなりました。例えば
地震発生時などエレベーターが管制運転となった場合、大きな文字と目立つ色で案内します。

現在の位置
年月日表示

インジケータ

通常運転

液晶インジケータ表示の例

非常時の四カ国語対応 基 本 仕 様

広角ミラー

デ ザイン・意 匠

ドアが閉じ、エレベー
ターの動き出しに合わせ、
階床表示を中心に円を描き始め、次の停止階に到着した時に円が一周します。次の停止階までの移動
時間を直感的に感じることができます。

標準形

抗菌凸文字ボタン■ フェースプレート（詳細はP.57）

非常呼びボタン
満員表示

戸開延長時

非常時には、日本語、英語表示と、中国語、韓国語表示がピクト
グラムと共に表示され、四カ国語でアナウンスを行います。

ドア開閉時のアニメーション

行先階ボタン

かご内防犯カメラ映像の表示 有償付加仕様

5UP＊N

鋼板製単色塗装仕上■ ボタン

抗菌凸文字ボタン

33

5PU＊N

5PH＊N

5P1＊N

有償付加仕様

5UH＊N

5U1＊N

■ フェースプレート■ フェースプレート

■ ボタン

■ ボタン

ステンレス製ヘアライン仕上
抗菌凸文字ボタンステンレス製バイブレーション仕上

その 他■ フェースプレート

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧

車いす専用かご操作盤

同一の液晶画面に映し出します
ので、かご内に別のモニターを設置する必要がありません。
エレベーターのデザインを損なうことなく、
かご内防犯カメラ映像を表示できます。
防犯カメラ映像を表示
した場合、
ドア開閉表示（アニメーション表示）
は表示されません。
（通常画面との切り替え表示はできません）

仕様詳細

ドア開閉時に大形液晶インジケータに表示され、ドア開閉に合わせてアニメーションでお知らせします。
ドア開閉ボタン

オーダ ー形

インターホン

クリックタッチボタン
（D-02
（U）
）

●印刷のため実際の色と異なる場合があります。

34

コンセプト・ラインアップ

操作ボタン
抗菌凸文字ボタン

樹脂成形品 （原寸大） 有償付加仕様（Φ36mm）

D-A1（U）●非接触ボタン（センサー組込形）をご採用された場合の最大階床数は48階床となります。詳細は弊社までお問い合わせください。

有償付加仕様樹脂成形品 （原寸大）

有償付加仕様ボタンを押すと、「ピッ」と音が鳴り、登録されたことを電子音でお知らせします。
非常呼びボタンを押すと点灯し、応答があるとボタンが点滅し、インターホンが使用できること
を視覚でお知らせします。

D-07（U）

D-08（B）（□35mm）

ステンレス製クリックタッチボタン 樹脂成形品 （ボタントップ：ステンレス製）（原寸大）

有償付加仕様

戸開き延長ボタン

ボタンを押すことでドアを一 定 時 間
開けたままにできます。
寝台用は基本仕様になります。

有償付加仕様

ペット運転

かご内のペットボタンを押すこと
で、ペットが同乗していることを
各階のりばインジケータに表示、他階の利用者にお知らせします。

（詳細はP.55）

かご内リフレッシュ機能（詳細はP.10）
D-11（U）

D-11（W）

D-11（B）（□35mm）●「クリックタッチボタン」「ステンレス製クリックタッチボタン」の点灯色は、アンバー（U）･ホワイト（W）･ブルー（B）からお選びいただけます。

35

その 他

ワンプッシュするだけで、かご内の換気を促します。

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧

D-06（W）

非常呼びボタンの誤操作防止のため、ボタン枠に一体形のガードを取り付けます。

非常呼びボタン応答灯

アイコンボタンによる機能表示
D-05（U）

非常呼びボタンガード

仕様詳細（Φ35mm）

床数は8階床となります。

フェースプレートは、ステンレス製になります。

発音ボタン
D-04（W）

大形クリックタッチボタンをご採用された場合の最大階●「クリックタッチボタン・ステンレス製クリックタッチボタン・非接触ボタン（センサー組込形）
・大形クリックタッチボタン」をご採用された場合の操作盤の多彩なボタンオプション

D-03（B）

D-35（U）

オーダ ー形

誰にでもわかりやすいように「ドア開閉ボタン」にひらがな表記を追加しました。
さらに見分けやすくするために「非常呼びボタン」には赤色、「ドア開ボタン」には緑色のボタンを採用しました。

デ ザイン・意 匠

D-A5（U）

D-02（U）

有償付加仕様●発音ボタンを搭載しています。

D-23(U)

D-01（U）（□60mm） 樹脂成形品 （原寸大）

標準形

ボタン内に非接触センサーを組込んだ一体形のボタンです。
直接ボタンに触れずに操作が可能です。

凸文字ボタンには、無機抗菌剤を練込んだ素材を使用しました。抗菌加工されていない製品とくらべ、細菌の増殖割合が100分の１以下となる抗菌効果があります。

クリックタッチボタン

大形クリックタッチボタン

非接触ボタン（センサー組込形）

樹脂成形品 （原寸大）

また、「ドットデジタル階床表示」と「クリックタッチボタン」を同時にご採用された場合は、インジケータとボタンの点灯色は同色になります。

●印刷のため実際の色と異なる場合があります。

36

コンセプト・ラインアップ

のりばバリエーション（三方枠・操作表示機器）
インジケータ・ボタン一体形

インジケータ・ボタン一体形

インジケータ・ボタン別体形

インジケータ・ボタン別体形
ホールインジケータ

ホールインジケータ・ボタン
板曲げタイプドットデジタル表示

平板タイプ

有償付加仕様

標準形

のりば構成

幕板設置

ホールランタン

ホールランタン

三方枠

有償付加仕様

有償付加仕様

4UH＊W

有償付加仕様

FUH＊N■ インジケータ

有償付加仕様

FLH＊N■ インジケータ

ドット液晶
デジタル表示 インジケータ表示
■ ボタン
■ ボタン
抗菌凸文字ボタン 抗菌凸文字ボタン

大枠（全傾斜）（ステンレス製
へアライン仕上）（ステンレス製
へアライン仕上）●平板タイプは「クリックタッチ
ボタン」有償付加仕様 もお選び
いただけます。

有償付加仕様

4UH＊K

ホールボタン
板曲げタイプ

4＊H＊N

大枠（操作表示機器組込タイプ）

フラットバー（目地タイプ）

ドットデジタル表示
カラーバリエーション■ 樹脂製

有償付加仕様

平板タイプ

4＊H＊N

F1H＊N
■ ボタン
クリックタッチボタン
（D-02
（U）
）

液晶インジケータ表示 有償付加仕様

6.2インチの液晶画面を組み込んだホールインジケータ・ボタンは、東芝独自のすっきりとしたデザインで、
メンテナンス中のお知らせや管制運転など、液晶画面を通してさ
まざまな情報を表示できます。

かご内防犯カメラ映像の表示
有償付加仕様ホワイト

有償付加仕様ブルー

有償付加仕様●ホワイト・ブルーはクリックタッチボタンの点灯色にあわせた色となります。

37

通常運転

ペット運転
表示
満員表示

地震時
管制運転

●印刷のため実際の色と異なる場合があります。

その 他

アンバー

同一の液晶画面に映し出しますので、かご内に別のモニターを設置する必要がありません。エレベーターのデザインを損なうことなく、かご内防犯カメ
ラ映像を表示できます。
（通常画面との切り替え表示はできません）

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧

大枠幕板付

長方形

■ 樹脂製

仕様詳細

大枠（直線）

HL-FL10

オーダ ー形

小枠

HL-FL5
正方形

4UH＊N

三方枠のバリエーション

デ ザイン・意 匠

三方枠上部設置
ステンレス製ヘアライン仕上

ホール
インジケータ
操作盤（ホールボタン）38

コンセプト・ラインアップ

展望用エレベーター

かご内外をシースルー化し、安全性とデザイン性を向上「プレミアムな移動空間へ」
標準形
デ ザイン・意 匠
オーダ ー形HNN■ 操作盤■ かごドア・幕板

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W143）（大形防犯窓付ドア 有償付加仕様 ）非塩ビ系化粧鋼板（TK-W143）（背面：大形展望窓 有償付加仕様 ）フェースプレート：樹脂成形品（一部鋼板製）
ボタン：抗菌凸文字ボタン■ かごドア・幕板■ 側板

かご外装イメージ●車いす兼用エレベーター仕様 有償付加仕様（詳細はP.43）

展望窓 配置バリエーションの例

39

背面大形展望窓（分割タイプ）ステンレス製ヘアライン仕上■ 操作盤

フェースプレート：ステンレス製ヘアライン仕上
ボタン：クリックタッチボタン（D-02（U））

展望窓：側面の展望窓については、側面の展望窓の位置をアレンジできます。背面大形展望窓（分割タイプ）
については、背面の展望窓の位置をアレンジできます。
詳細は弊社までお問い合わせください。

ステンレス製ヘアライン仕上（背面：大形展望窓（分割タイプ）
側面：展望窓 有償付加仕様 ）■床

非塩ビ系タイル（TK-F435）

・ミラー（凸面鏡）
・戸開き延長ボタン・車いす専用かご操作盤（ステンレス製ヘアライン仕上）
・ユニバーサル手すり（ステンレス製ヘアライン仕上）●車いす兼用エレベーター仕様 有償付加仕様（詳細はP.43）

展望用エレベーター計画上のご注意

かご外装イメージ①かごの外側清掃のため、最下階付近の昇降路壁とかごとの隙間は500mm以上確保願います。
②前項①が不可能な場合には、最上階の昇降路の壁とかごのすきまを500㎜以上確保し、壁の内側に回廊状の点検台を設置願います。
③昇降路の周壁に使用するガラスは昇降路内に雨水などが入らないよう設置してください。
④昇降路や機械室のガラス面は、できるだけ南・西からの直射日光を避ける配置にしてください。
⑤昇降路にガラスを使用する場合には、昇降路温度上昇の防止および防眩性に効果が高い熱吸収ガラスを推奨します。
また使用するガラスについては「ガラスを用いた開口部の安全設計指針（一財）日本建築防災協会発行）」を参照してください。
⑥昇降路の温度上昇を防ぐため、昇降路内に換気設備の設置を推奨します。
⑦かご外装以外の昇降路用品を目立たなくするため暗色、またはお客様のご指定色にて仕上げることを推奨します。
（有償付加仕様）●かごドア･側板・幕板・床タイルの色は「標準カラーサンプル（29・30ページ）」からお選びください。
●仕様および外観は改良のため予告なしに変更する場合があります。
印刷のため実際の色と異なる場合があります。

その 他

背面大形展望窓■ リターンパネル

ステンレス製ヘアライン仕上■ 搭載仕様 有償付加仕様（大形防犯窓付ドア 有償付加仕様 ） ・展望用エレベーター■ 搭載仕様 有償付加仕様

・展望用エレベーター・ミラー（凸面鏡）
・戸開き延長ボタン・車いす専用かご操作盤（鋼板製塗装仕上）
・ユニバーサル手すり（木製・ブラウン）

WAA

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧

非塩ビ系タイル（TK-F435）

PRM-11 有償付加仕様
非塩ビ系化粧鋼板（TK-C221）
ガラスクロス照明（LED照明）

ステンレス製ヘアライン仕上

DLX-11 有償付加仕様
非塩ビ系化粧鋼板（TK-C226）
LEDダウンライト照明

■床

■ 天井

■ リターンパネル

■ 天井

■ 側板

デザイン②

仕様詳細

デザイン①

40

コンセプト・ラインアップ

二方向出入口仕様エレベーター

操作盤は「正面」「背面」にそれぞれ操作盤が設置されます。
操作盤の上部には「背面」と「正面」のプレートが設置されます。
また、「行先階ボタン」と「ドア開ボタン」上部にも
「背面」
「正面」
プレートが設置されます。
行先階に到着した場合は、ひらく側の操作盤の液晶インジケータに「こちらのドアがひらきます」と表示されます。
（開かない側のドア脇の操作盤には「反対のドアがひらきます」と表示されます）かごの前後方向にそれぞれ出入口を設け、多彩な建物レイアウトに対応します。

標準形
デ ザイン・意 匠

行先階に到着した場合の液晶インジケータ表示。
操作盤の上部には「正面」「背面」のプレートを設置します。

オーダ ー形「行先階ボタン」と「ド
ア 開 ボタン」の 上 部に そ れ ぞ れ「 背 面 」「 正 面 」のプレートを設置します。

「行先階ボタン」と「ドア開ボタン」の上部にそれぞれ「背面」「正 面」のプレートを設置します。

二方向出入口仕様エレベーター計画上のご注意①１つの階に２つの出入口を設置するときは、同時に２つのドアを開けることはできません。
（図１）② 共同住宅等での各階停止運転時に１つの階に２つの出入口がある場合は、いずれか一方の出入口のドアが開閉します。
④ かごの前と後ろにそれぞれかご操作盤の設置が必要となります。

⑤最下階の出入口側と同じ方向の出入口が上階にない場合、ドア装置の点検ができなくなるため、最下階の出入口側と同じ方向の途中階にドア装置点検口（高さ600mm×出入口幅以上、施錠装置付）を床面から高さ1800mm以上に設置（図２）、
またはピット深仕様詳細③ かごが停止した階でドアが開く側を知らせる案内装置の設置が必要となります。

さを標準寸法プラス600mmとしてください。
（図３）⑥ 二方向出入口をご採用のときは昇降路寸法が一方向出入口と異なりますので、ご計画のときにはご注意願います。

図1

■ 天井

■床

非塩ビ系タイル（TK-F432）■ リターンパネル

ドア装置④1800mm以上

２Ｆ

１Ｆ

かご

１Ｆ

かご

１Ｆ

かご

ピット

ピット

その 他

●車いす兼用エレベーター仕様 有償付加仕様（詳細はP.43）

41

ドア装置

２Ｆ

■ 搭載仕様 有償付加仕様

・二方向出入口仕様
・ミラー（凸面鏡）
・防犯窓付ドア（標準サイズ）
ステンレス製ヘアライン仕上
・車いす専用かご操作盤■ かごドア・幕板■ 操作盤（鋼板製塗装仕上）
非塩ビ系化粧鋼板（TK-W145）
フェースプレート：樹脂成形品（一部鋼板製）
・ユニバーサル手すり：抗菌凸文字ボタン■ 側板（ツートンインテリア 有償付加仕様 ） ボタン（ステンレス製ヘアライン仕上）
非塩ビ系化粧鋼板（TK-W144）
STD-11
非塩ビ系化粧鋼板（TK-C144）
大形導光板LED照明

２Ｆ

図3

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧

２Ｆ

×

図2

ドア装置点検口（別途工事）
高さ600mm×
出入口幅以上
施錠装置付＋600mm42

車いす兼用エレベーター

有償付加仕様

有償付加仕様（一財）全日本ろうあ連盟のご協力を得て、聴覚障がい者の方に評価をしていただきました。
目で見てわかり、
エレベーターが応える5つの機能を選びました。

標準形

車いすをご利用の方に、安心してエレベーターをご利用いただけるように、誰にでも使いやすいエレベーターをめざしました。
車いすの方が押しやすいボタン配置や背面が見えるミラーなどさまざまな仕様でお応えします。

聴覚障がい者対応

コンセプト・ラインアップ

バリアフリー/ユニバーサルデザイン対応

お知らせドアサイン（スマートドアとの併用はできません）
満員お知らせ灯

2D多光軸（マルチビーム）
ドアセフティ

非常呼びボタン応答灯
大形防犯窓付きドア

ミラー（標準サイズ）

降車お知らせボタン

オーダ ー形

手すり
（左右）

車いす専用
かご操作盤

インターホン
シンボルマーク
行先階ボタン

非常呼びボタン

呼び登録
ボタン

機種一覧表

シンボル
マーク

住宅用

標準形
乗用

SP9-CO
SP11-COSP13-COSP15-CO

寝台用

SB750-2S
SB1000-2S

車いす兼用エレベーター標準仕様
項目

のりば

セフティ機能43

オーダー形

SP17-COSP20-COSP20-2S
SP24-COSP26-2S

点 字プレートやオートアナウンスなど
さまざまな仕様を用意しました。
点字プレート

寝台用

専用のりばボタンを床上約900ｍ ｍの位置に設けます。

専用操作盤

専用操作盤（計2面）を床上約1000ｍ ｍの位置に設けます。

ミラー

合わせガラスを床上400ｍ ｍの位置に設けます。
（標準サイズ527mm×1427mm）（トランク付または二方向出入口タイプ・展望用エレベーターの場合は凸面鏡になります）

手すり

直径38ｍ ｍ丸パイプ（両側）を床上800ｍ ｍの位置に設けます。

2D多光軸（マルチビーム）
ドアセフティ

出入口に組み込まれたセンサーで利用者の乗り降りを確認します。

戸開放時間の延長

車いす専用ボタンを押した時のみ戸開放時間を通常より長くします。

「液晶インジケータ」に映し出される画 面 は 色 覚の個 人 差に左 右されることなく、多くの方に見やすいように配慮しました。
NPO法人カラーユニバーサルデザ
イン機構によるカラーユニバーサ
ルデザイン認証を取得しています。

カラーユニバーサルデザイン認証とは、NPO法人カラーユニ
バーサルデザイン機構CUDO（http://www.cudo.jp/）にて、実際に色弱者の方に評価をしていただき、認証されます。

SB1150-2S
SB1300-2S
SB1500-2S

専用のりばボタン

カラーユニバーサルデザイン認証を取得

視覚障がい者対応仕様
項目

仕様

のりば

のりばボタン点字プレート

のりばボタンに点字表示をし階床名も点字表示します。

かご室

発音ボタン

かご内の行先階ボタンを押すと、「ピッ」と音が鳴り、登録されたことを電子音でお知らせします。

セフティ機能かご操作盤点字プレート

床点字マットオートアナウンス

2D多光軸（マルチビーム）ドアセフティ
戸開放時間の延長

かご内のボタンに点字表示をします。

かご間口およびかごしきい端から奥へ300mmに設けます。
利用者へ昇降方向、戸閉、階床をアナウンスでお知らせします。

その 他

かご室

仕様

乗用

有償付加仕様据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧

SR6-2S
SR9-2S
SRT9-2S
SR13-2S

ドア開閉ボタン

視覚障がい者対応

仕様詳細

車いす専用ホール
インジケータ・ボタン

デ ザイン・意 匠

車いす専用
かご操作盤（左右）出入口に組み込まれたセンサーで利用者の乗り降りを確認します。
戸開放時間を通常より長くします。

44

乗用 P 形

かご室

デラックス天井

有償付加仕様非塩ビ系化粧鋼板（TK-C221）
LEDダウンライト照明■ ドア・幕板■ リターンパネル

■ 側板

■ 操作盤

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W134）

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W134）■床非塩ビ系タイル（TK-F436）

ステンレス製ヘアライン仕上

フェースプレート：樹脂成型品（一部鋼板製）
ボタン：抗菌凸文字ボタン

標準形

大容量のかご室にも上質なインテリアを実現

DLX-11コンセプト・ラインアップ

オーダー形

デ ザイン・意 匠
オーダ ー形

オーダー形
スタンダード天井■ ドア・幕板

非塩ビ系化粧鋼板（TK-W145）

非塩ビ系化粧鋼板（TK-C221） ■ 側板
大形導光LED照明
非塩ビ系化粧鋼板（TK-W145）■床プレミアム天井

有償付加仕様非塩ビ系化粧鋼板（TK-C221）
ガラスクロス照明（LED照明）■ ドア・幕板

ステンレス製バイブレーション仕上■ 側板

有償付加仕様非塩ビ系化粧鋼板（TK-W142）■床非塩ビ系タイル（TK-F434）■ リターンパネル

ステンレス製バイブレーション仕上■ 操作盤

有償付加仕様■ 操作盤■ 搭載仕様 有償付加仕様

フェースプレート：樹脂成型品（一部鋼板製）
ボタン：抗菌凸文字ボタン■ 搭載仕様 有償付加仕様

・防犯カメラ・フルハイトミラー
・車いす専用かご操作盤（ステンレス製バイブレーション仕上）・円形ブラケット手すり（木製・ブラウン・3方向）●かご天井にプレミアム天井PRM-11をご採用の場合は、O.H寸法がプラス200㎜必要になります。
●車いす兼用エレベーター仕様 有償付加仕様（詳細はP.43）

その 他

フェースプレート：ステンレス製バイブレーション仕上 有償付加仕様
ボタン：
クリックタッチボタン（D-35（U））有償付加仕様

ステンレス製ヘアライン仕上

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧

PRM-11

非塩ビ系タイル（TK-F434）■ リターンパネル仕様詳細

STD-11寝台用B形かご室デザイン●寝台用（B形）のアルミ製平形手すり（3方向）は、基本仕様です。

45●かごドア･側板・幕板・床タイルの色は「標準カラーサンプル（29・30ページ）」からお選びください。
●仕様および外観は改良のため予告なしに変更する場合があります。
印刷のため実際の色と異なる場合があります。

46

乗用 P 形コンセプト・ラインアップ

オーダー形

のりば

標準形

■ 三方枠

大枠 ステンレス製ヘアライン仕上 有償付加仕様

デザイン③
■ 三方枠

大枠 ステンレス製へアライン仕上 有償付加仕様

■ ドア

■ ドア

■ 操作表示機器■ 操作表示機器

鋼板製単色塗装仕上（TN-1N）

ステンレス製ヘアラインエッチング仕上（MD-231）有償付加仕様

タイプ：ホールインジケータ・ボタン
フェースプレート：ステンレス製ヘアライン仕上（平板タイプ）有償付加仕様
インジケータ ：液晶インジケータ 有償付加仕様
ボタン：クリックタッチボタン
（C-35
（U）
）有償付加仕様タイプ

オーダ ー形

オーダー形：ホールインジケータ・ボタン（車いす専用ホールボタン一体形 有償付加仕様 ）フェースプレート：ステンレス製へアライン仕上（平板タイプ）有償付加仕様
インジケータ ：液晶インジケータ 有償付加仕様
ボタン：抗菌凸文字ボタン

デ ザイン・意 匠

デザイン②寝台用B形のりばデザイン

仕様詳細

■ 三方枠

大枠 ステンレス製へアライン仕上 有償付加仕様

デザイン①

■ ドア

■ 幕板

■ 操作表示機器

大枠 ステンレス製バイブレーション仕上 有償付加仕様

ステンレス製バイブレーション仕上 有償付加仕様
インジケータ組込（デジタル階床表示・ホワイト）有償付加仕様

タイプ：ホールボタン（車いす専用ホールボタン一体形 有償付加仕様 ）フェースプレート：ステンレス製バイブレーション仕上（平板タイプ）
ボタン：クリックタッチボタン（C-08・ホワイト）

小枠 鋼板製単色塗装仕上（TN-12R）■ ドア■ 操作表示機器■ 操作表示機器タイプ：ホールインジケータ・ボタン（車いす専用ホールボタン一体形 有償付加仕様 ）フェースプレート：ステンレス製へアライン仕上（板曲げタイプ）
インジケータ ：デジタル階床表示
ボタン：抗菌凸文字ボタンタイプ：ホール設置ボタン 有償付加仕様
フェースプレート：ステンレス製ヘアライン仕上（板曲げタイプ）
ボタン：戸開き延長ボタン 有償付加仕様 、戸閉ボタン 有償付加仕様
かご呼び戻しボタン 有償付加仕様

鋼板製単色塗装仕上（TN-12R）

タイプ：ホールインジケータ・ボタン
フェースプレート：ステンレス製ヘアライン仕上（平板タイプ）インジケータボタン：液晶インジケータ 有償付加仕様：抗菌凸文字ボタン●のりばドア・三方枠・幕板の色は「標準カラーサンプル（30ページ）」からお選びください。
●ステンレス製のりばドアのエッチング仕上（有償付加仕様）につきましては、「東芝エレベータエッチングサンプル集」からお選びください。
●仕様および外観は改良のため予告なしに変更する場合があります。
印刷のため実際の色と異なる場合があります。

有償付加仕様その 他

47

ステンレス製バイブレーション仕上 有償付加仕様

■ 三方枠

■ ドア

鋼板製単色塗装仕上（TN-120PB）

■ 三方枠

デザイン②

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧

デザイン①

48

コンセプト・ラインアップ

仕様詳細
災害に強いエレベーター
地震対策

停電対策

火災対策

スペーセル

制御装置

台風や集中豪雨が発生した際に、パーキングス
イッチを専用操作することにより、面倒な操作を必要とせずに、エレベーターのかごを最上階へ移動させ、エレベーターの運転を休止させる
ことができます。

ピット冠水管制運転

万一昇降路内に水が流れ込んだ場合、ピットに設置されているセンサが感知すると指定待機階
でドアを開き乗客を降ろし、運転を中止します。

(イメージ)

地震対策機能スペーセルの地震対策

基本仕様

有償付加仕様

地震収束後

Ｐ波（初期微動）

緊急地震速報連動管制運転Ｐ波感知器付
地震時管制運転（リスタート機能付き）

有償付加仕様最寄階に停止

最寄階に停止

運転休止

Ｓ波(高Gal)

揺れ大揺れ小S 波（高Gal）
を検知し、途中階で非常停止してリスタート運転できなかった場合

緊急救出運転機能 有償付加仕様

Ｓ波を機器から直接検知する

自動復旧運転機能プラス
Ｓ波(低 Gal)(検出精度向上仕様 )Ｓ波(低Gal)を検知した場合

自動復旧運転機能

Ｓ波(低Gal)を検知しなかった場合

通常運転に復旧

運転状況表示機能（のりばインジケータにエレベーターの状況を表示）
長周期地震対策（機器への耐震対策）

49

メンテナンス後
通常運転に復旧
地震波形はイメージです。

四カ国語で
「地震」
と表示、四カ国語でアナウンスを行います『ご利用できません。降りてください』
最寄階に着床し、ドアが開きます
所定時間後、ドアが閉まります
Ｓ波感知器が動作したか？

YES

運転休止

NO

一定時間後、平常運転

地震には、最初の揺れ「P波：primary wave（初期微動）」と、続いて来る大きな揺れ「S波：secondary wave（本震）」があります。
P波はS波にくらべて伝わる速度が速く、大きな揺れの前にやってきます。

リスタート機能… 地震時管制運転中に安全装置が作動した場合、運転をいったん中止しますが、安全装置の復帰が確認できると管制運転を再開します。
（エレベーターに損傷のおそれのある強い揺れ（高Gal）を感知した場合は二次災害を防ぐため、運転を再開しません。
）

緊急地震速報連動管制運転 有償付加仕様

緊急救出運転機能 有償付加仕様

運転状況表示機能

長周期地震対策

緊急地震速報を受信した際に「P波感知器付地震時管制運転」と同様の管制運転を行います。なお、緊急
地震速報受信装置については、建屋側にて用意が必要です。

管制運転や自動診断運転などを行っている場合、エレベーターの運転状況をホールインジケータに表示します。

液晶インジケータの表示例

リスタート機能が働かない強い揺れ（高Gal）を感知して停止した場合でも、安全装置の復帰が確認されれば、管理者が安全を確認しながら、乗客にエレベー
ター操作の指示を行い、最寄階まで運転、避難させる
ことができます。

長周期地震とは、通常の地震と異なり、
ゆっくりとした
周期で揺れる地震のことです。建物との共振によるロープ類の揺れに対する対策強化を行います。

弊社とのメンテナンス契約のおすすめ（保守契約メニュー）

自動復旧運転機能

地 震 により運 転 を休 止した 場 合 、復 旧 に はフィールドエンジニアによる点検が必要でした
が、自動復旧運転機能により約30分で自動診断運転を行い、エレベーターの運転に支障がないと判断した場合には、
フィールドエンジニアの到着を待たずに仮復旧運転を行います。

グレードアップのご提案

自動復旧運転機能プラス (検出精度向上仕様)

エレベーターの主要機器に加速度センサーを追加設置し、機器に加わる地震の揺れを直接計測します。揺れの検出精度を向上させ、自動復旧運転を行う確率が「自動復旧運転機能」と較べて20%向上します。
（弊社による試算）●自動復旧運転機能プラス(検出精度向上仕様)をご計画されている場合は、エレベーター設置後に専用機器の設置（別途費用）が必要になります。

・ 弊社とのメンテナンス契約が必要になります。
この機能は、
フィールドエンジニア到着までの間、エレベーターの運転を仮復旧させることが目的ですので、通常の運転を行うには、フィールドエンジニアによる点検が必要です。
また昇降行程に制限がありますので、詳細につきましては弊社までお問い合わせください。
・ 仮復旧までの時間は、
建物の状況により異なります。

（注）昇降路内の地震計や主要機器に設置された加速度センサーが、エレベーターに損傷の恐れのある強い揺れ（高Gal）を感知した場合には、二次災害を防ぐため、「自動復旧運転」は作動しません。
●地震時対応の各機能は、法令で定められた安全装置が作動した場合やエレベーター・建物の損傷状態により、安全のため機能しない場合があります。
災害対策については、弊社ホームページからもご覧いただけます。 詳しくは http://www.toshiba-elevator.co.jp/elv/saigai/

その 他

揺れ中

復旧作業

Ｐ波（初期微動）を感知した時
点で、エレベーターのかご操作
一般社団法人建築性
P波S波
盤に「地震」と表示し、「ドアが（初期微動） （本震）能基準推進協会の「地
震時管制運転装置設
開いたら足元に注意して降り▲地震波の到着イメージ
置済みマーク」
ですてください」とアナウンスを行います。
エレベーターは最寄階に停止してドアを開き、乗客を降ろします。
S波（本震）が小さい場合には通常運転に戻りますが、一定以上の揺れ（低Gal）を感知した場合には、運転を休止します。
フィールドエンジニアの到着後、安全を確認し復帰します。

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧

Ｓ波（本震）

地震発生

保守契約メニュー（弊社とのメンテナンス契約が必要です）

みほん

Ｐ波感知器が作動

仕様詳細HPでチェック！

S波到着

オーダ ー形災害などで、万一昇降路に水が流れ込んだ場合、駆動部や制御装置が直接水にさらされにくい「巻上機上部設置方式」を採用しました。
また「ピット冠水管制運転」や「台風時パーキング機能（有償付加仕様）」
をラインアップするなどさらに災害に強い
エレベーターをめざします。
トラブルを未然に防ぎ、信頼性を高めることも「スペーセル」の性能の一つです。

巻上機

台風時パーキング機能 有償付加仕様

P波到着

デ ザイン・意 匠

HPでチェック！

水害対策機能「SPACEL」は、信頼性の高い
巻上機・制御装置上部設置方式

Ｐ波感知器付地震時管制運転（リスタート機能付）

地震発生

標準形

水害対策

50

停電対策機能
停電時継続運転機能
トスムーブNEO 有償付加仕様

停電時自動着床装置
トスランダー

突然の停電時、停電灯が点灯し、アナウンスを行います。電源は専用バッテリーに切り替わり、エレベー
ターを最寄階に着床させ、ドアが開きます。
また、エレベーターが階の途中ではなく、ドアが開けられる位置に停止している場合は、自動的にドアが開きます。

自家発時管制運転 有償付加仕様

ショックレス運転（急停止せず減速し、最寄階へ走行）

省エネ重視タイプ

停電時継続運転最大30分『ご利用できません。
降りてください』

所定時間後、ドアが閉まります

火災発生時、火災報知器の信号や火災管制スイッチを入れると、すべての登録はキャンセルされ、管制運転表示灯が点灯。設定された避難階に直行してドアが開きます。
火災発生

51

お知らせドアセンサー

しきい間すきまレス 標準装備仕様

お知らせドアビーム

お知らせドアサイン（注）「ドアの状態」のイラストは「ドアまわりの安全機能」の機能イメージです。

特許 特許第6030209号

乗り降りの際、エレベーターと建物にある「すきま」をふさぎました。
すき間が少なくなることで安心して乗り降りできるだ
けでなく、すきまに鍵やカードを落としたり、ハイヒールのヒールが入り込んでしまう心配を減らします。
動画でチェック！

HPでチェック！

遮煙のりばドア
スモークプルーフ 有償付加仕様

昇降路用防火設備として遮煙性能を持たせたエレベーター
のりばドアです。従来と同じ昇降路寸法で取付ができ、のりば
まわりのデザインも損ないません。
防犯窓の設置もできます。

※停電時自動着床装置トスランダーと火災時
管制運転の採用が必要になります。また、
防犯窓なしの場合は特定防火設備、防犯窓付きの場合は防火設備となります。また昇降行程に制限がありますので、詳細につきましては弊社までお問い合わせください。

スマートドア 有償付加仕様

特許 特許第6092433号

エレベーターヘの乗り降りの状態を、先進の画像解析技術で判断し、効率の良い運転をめざします。
また、利用者がドアにはさまれたりしないように、
ドアまわりの安全性を向上させます。
のりばで歩いている人の乗車意思の判断を行います。

①ドアに向かってくる人を乗車意思ありと判断し、ドアを閉めずに待機します。

②ドアの前を素通りする人を乗車意思なしと判断し、ドアを閉めます。

はさまれ防止等のドアまわりの安全性を向上させます。

●周囲の状況によりスマートドアが反応しない場合があります。
また、のりば出入口付近の照度は50ルクス以上必要です。
のりばの検出範囲は使用条件により異なります。
詳細は、弊社までお問い合わせください。

動画でチェック！

その 他

四カ国語で「火災」と表示し、四カ国語でアナウンスを行います『ご利用できません。
降りてください』
所定時間後、ドアが閉まりますスマートドアスマートドア

機械式ドアセフティ

ドア過負荷検出装置

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧

火災時管制運転 有償付加仕様

避難階に着床し、ドアが開きます

ドア過負荷検出装置

2D多光軸（マルチビーム）
ドアセフティ

電源復帰後、平常運転

火災対策機能管理室で火災管制スイッチＯＮ

戸閉中

エレベーター休止

停電重視タイプ

停電時継続運転最大2時間

基 本 仕 様

お知らせドアサイン

エレベーター停止

全開（乗車中）仕様詳細

最寄階まで走行、ドアが開きますエレベーターを継続運転

しきい間すきまレス

停電時自動着床装置トスランダー

四カ国語で
「停電」
と表示し、停電灯が点灯、四カ国語でアナウンスを行います

全開（降車中）ドアの状態

有償付加仕様

停電の検出

戸開中標準装備仕様停電時、自動的にエレベーターを避難階に呼び戻し
休止します。その後は台数を制限し、建物の自家発
電機の容量に適応した運転を行います。

●標準形のみの有償付加仕様です。
●「トスムーブNEO」には、東芝が開発したリチウムイオン二次電池
SCiBTMを使用しています。

停電時継続運転機能トスムーブNEO 有償付加仕様

戸開直前～開き始め

オーダ ー形停 電 時 に バッテリー でエレベーターを最大2時間運転することが可能な「停電重視タイ（イメージ）
プ」と通常運転時に、回生運転で蓄電したバッテリーと商用電力を組み合わせたハイブ
リッド運転で、最大25%消費電力を削減する「省エネ重視タイプ」をお選びいただけます。省エネ重視タイプをお選びい
ただいた場合は、停電時最大30分の継続運転となります。
消費電力と停電時の継続運転時間については、エレベーターの使用状況により変化します。

ドアまわりの安全機能

デ ザイン・意 匠

特許 特許第5788472号

安全・安心・快適性の向上

標準形

HPでチェック！

コンセプト・ラインアップ

仕様詳細

52

コンセプト・ラインアップ

仕様詳細
2D 多光軸（マルチビーム）
ドアセフティ

ドアの開き始めにかご幕板に組み込まれたセンサーが、障害物を感知すると戸袋に手を引き込まれないように
アナウンスし、ドアをゆっくり開きます。

出 入 口 に 組 み 込 まれた 赤 外 線 セン
サーが感知すると、閉じかけたドアが開きます。

(イメージ)

ドア先端に設置された「機械式ドアセフティ」が押し込
められて、ドアは反転動作します。

ドア過負荷検出装置(イメージ)

のりば付近の人や物などを検知して、閉じかけたドアを開きます。
乗り降りが混雑している場合や、急な乗り込み時のはさまれを未然に防ぎます。また、荷物を持って乗り込んだりベビーカーを押したりしての乗車の場合に安心です。

ドア開閉時に、かご幕板のドアサインが点滅し、チャイ
ムと連動して注意を促します。

53

乗り過ぎ防止装置

エレベーターの定格積載を超えて利用者が乗り込んだり、荷物を積み込んだりすると、「満員です。最後の方は降りてください」とアナウンスをし、乗り過ぎを防ぎます。

異常時のドア繰り返し開閉動作

万一、のりばドアの異常やしきいの異物などで、ドアが開ききらない時や閉じきらない場合、すばやく検知してドアの開閉を繰り返し行い異常を知らせます。

夜間や休日など、エレベーターホールに設けたパーキングスイッチを操作するだけで、エレベーターを休止させることができます。

自動パーキング機能 有償付加仕様

自動パーキング機能を備えた場合、時間帯に応じて、エレベーターを自動的に休止させることができます。

戸開放時間自動設定

のりばやかごの呼び出しを判別して、ドアの開閉時間を自動設定。
効率よく運転を行います。

行先階取消し機能

うっかり間違った行先階ボタンを押してしまった場
合、そのボタンをポンポンと２回続けて押すと、間違った行先をキャンセルできます。
エレベーターのムダな運転を省くだけでなく、押し間違いによる気まずさもなくします。

出退勤時スケジュール運転 有償付加仕様

出勤時や退勤時など、時間帯によって変化する人の流れに対応して、待機階をスケジュールによって変更することができます。

満員通過機能 有償付加仕様

満員状態のエレベーターは、途中ののりば呼びには応えずに通過します。
ムダな停止による時間のロスを解消して、エレベーター全体の運転効率を高めます。

混雑お知らせブザー 有償付加仕様

かご内が密になる前に一定の乗車率に達するとブザーでお知らせします。( 満員時にもブザーでお知らせします)

混雑したかごの通過機能 有償付加仕様

混雑したエレベーターへの乗り合わせを防止するため、一定の乗車率になると、のりば呼びに応えず
通過します。

基準階帰着制御 有償付加仕様

出発基準階など、利用者の多い階にエレベーターを待機させることにより、運転効率を高めます。

その 他

なんらかの故障で、かごが階と階の間で停止してしまった場合や扉が開かなかった場合でも、故障の程度を自動的に判別し、エレベーターを最寄階まで走行させます（ただし、法令で定められた安全回路や保護回路が動作した場合には動きません）。

停電時には、自動的にかご内の停電灯が点灯します。
かご内停電灯は法令に定められている「エレベーター安全装置」の一つです。

反転時呼び一括キャンセル機能

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧

故障時最寄階自動着床運転

かご内停電灯（自動充電式）●6階床停止以上のみの機能です。

仕様詳細

重大故障により、エレベーターのドアが開いてしまう「戸開走行」による、はさまれ事故を防止するため
みほん「戸開走行保護装置」設置が義務付けられました。巻上機の「制動装置の二重化」や「戸開走行保護装置」 一般社団法人建築性能基準推進協会の専用の制御装置など安全性向上に 「戸開走行保護装置
設置済みマーク」
です
努めています。

非常時には、かご内の大形液晶インジケータに日本語・英語表示と中国語・韓国語表示が交互に表示されます。

パーキング機能

保護機能

いたずらなどで押された不必要なかご呼びがある
場合、いったん全登録をキャンセルします。

ご利用の方が全員降りた後の反転時、残っているかご
呼びを自動的にキャンセルするなど、ムダ運転による
イライラや電力の浪費を防ぎます。

お知らせドアサイン 有償付加仕様●スマートドアとの併用はできません。

戸開走行保護装置

外国からのお客様にも安心してお使いいただけるよ
うに、非常時には、わかりやすいピクトグラムに加え、日本語、英語だけでなく、中国語、韓国語を合わせた四カ国語でかご内の液晶ディスプレイに表示します。
また、同時に日本語、英語、中国語、韓国語の四カ国
語のアナウンスも行います。

いたずら呼びキャンセル機能

オーダ ー形

ドア開閉時に一定以上の負荷がかかった場合、ドアは反転動作します。

お知らせドアビーム 有償付加仕様

非常時の四カ国語対応

デ ザイン・意 匠

機械式ドアセフティ

サービス機能標準形

お知らせドアセンサー 有償付加仕様

54コンセプト・ラインアップ

仕様詳細

ペットとの同乗が気になる方に配慮して、ペットが同乗していることをのりばインジケータに表示します。
かご内のペットボタンを押す
行先階ボタンを押す

フックを引き出すことで買 い物 袋 な ど
小 荷 物 を引っか けられます。
（つり下げ質量：10kg
以下）

省エネルギー機能

回生電力機能 有償付加仕様

エレベーターには、かごと釣合おもりのバランスに応じて電力を使用する「力行モード」と発電機として電気を生み出す「回生電力モード」があります。
「回生電力モード」
で発生した電力を建物に戻し、電力として利用することにより消費電力を削減します。
この機能を合わせることにより旧機種（SPACEL-EX）と較べ、消費電力を最大50%削減します。
（イメージ）

行先階に到着通常の電気の流れ

のりばインジケータの「ペット」の表示が消える

回生電力機能エレベーター●建物の電源設備状況によりご採用いただけない場合がありますので、詳細につきましては弊社までご相談ください。

ヒューマン・インターフェース機能

到着予報かごチャイム 有償付加仕様

オートアナウンス機能 有償付加仕様

方向案内や階床案内のほかに、戸閉案内、管制案内など、音声で親切にインフォメーションします。また、多言語によるアナウンスもご用意しています。

館内放送やBGMのスピーカを、かご内にも取り付けることができます。

満員時や異常時に、かご内の乗客にタイムリーなメッセージを放送します。

たとえば、エレベーターが満員になった場合は『満員です。
最後の方は降りてください』

地震や火災などの管制運転時には四カ国語で『ご利用できません。
降りてください』

また、
このような乗客へのアナウンスのほか、
サービス切離し階を設定するときには『切離し階が点灯しています』などと操作方法を管理者にガイダンスする機能もあります。

かご室・のりばオプション

待機中のかごは、天井照明や換気装置を一定時間作動後、自動的に休止させ、消費電力の節減をはかります。

床補強 有償付加仕様

フルハイトミラー 有償付加仕様

ツートーンインテリア 有償付加仕様

フィジカルディスタンス・フロアサイン

台車などで荷物を運ぶ場合250kg以下（台車含む）に分けて搬出入してください。
これを超える場合はエレベーターの床の強度を上げることにより、搬出入の重量上限を上げることができます。詳細は弊社までお問い合わせください。

車いすの方が乗り降りしやす
いように、天井から床部分までのフルハイトミラーをつけることができます。フルハイトミ
ラーはかごに奥行き感を持たせ、高 級 感 を 醸 し 出 し ま す。
（ステンレス製）

有償付加仕様かご内で密集・密接な空間を防ぐために、安全な距
離をご利用の方々に促す、
フィジカルディスタンス・
フロアサインの施工が可能です。
専門施工会社をご紹介しますので、お客様によるオリジナルデザイン
での作成が可能です。

その 他

前後の側板（かごドア、幕板、背面側板）と左右の側板の色をセットで変更できます。

55

照明・換気装置自動休止機能

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧

かご室内BGMスピーカ 有償付加仕様

気配りアナウンス機能

レール を案 内する案 内 装
置には、従来高級機種のみの適用であったローラーガ
イドを採 用しました 。摩 擦が少ないため、潤滑オイル
が不 要となり、システムの効率化となります。

レール
ローラー

仕様詳細

エレベーターの到着をチャイムで知らせます。なお３～４台の群管理方式では、到着予報チャイムを全階のりばに設け、ホールランタンとともに標準装備仕様となります。

ローラーガイド

オーダ ー形建物

回生電力機能で回生運転の際に発生した電力を建物に戻し、電力を有効利用できます。

デ ザイン・意 匠

のりばインジケータに「ペット」の文字が表示される

コンビニエントフック 有償付加仕様

標準形

ペット運転 有償付加仕様

56

コンセプト・ラインアップ

仕様詳細
防犯・セキュリティ対策
広角ミラー付操作盤 標準装備仕様

操作盤の前に立った時に振り向かずにかご内の様子が見渡せます。

広角ミラー付三方枠（大枠）有償付加仕様

操 作 盤の前に立った時にのりば付 近の様 子が見渡せます。

各種防犯機能標準形

安心感向上機能

かご内防犯カメラシステム 有償付加仕様

管理人室/防災センター
中央監視室 などに

かご内防犯カメラシステムの一例（イメージ）

防犯カメラの映像を出力できます。
（映像機器はお客様でご用意ください。
）
記録装置内蔵カメラ
記録メディアパソコン（専用アプリをインストール）

三方枠に埋め込んだ一体感のあるデザイン（イメージ）

のりばモニター（イメージ）

のりば
液晶インジケータ

2020
(水)
4/15

広角ミラーの視野範囲

オーダ ー形

かご操作盤
大形液晶
インジケータ

操作盤と一体化したスタイリッシュなデザイン

かご操作盤

広角ミラーによる視野範囲●上記プランの他にエレベーターだけでなく、建物に合わせたプランをご提案いたしますので、弊社までご相談ください。

広角ミラーによる視野範囲

普通の鏡出っぱらないが、視野は狭い

視
野
が

視点
出っぱらない凸面ミラー

視野は広いが、出っぱる
広い
野が
視

視点
出っぱる

コミー社の広角ミラー
出っぱらず、視野が広い

広い
野が
視

視点
出っぱらない警報ボタンは、かご背面や側面に設置できます。
また、ボタンと連動して、ブザーや最寄階への着床、各階停止
運転に切り替わるなどの仕様（有償
付加仕様）をお選びいただけます。

各階停止運転（防犯運転）

行き先階ボタンを押すと、行き先階まで各階に停止するため、万一の際はいつでも降りられます。かご内での犯罪防止のため、夜間などにご利用ください。

大形防犯窓付きドア 有償付加仕様

かご内からもホールからも大きく見渡せる大形ガラスの防犯窓付きドアです。かご室内の様子が確認でき
ます。

その 他

い
狭

〈効果〉
●乗り遅れ等による、はさまれ事故を防止します。
●乗り残しのないように、気くばりにも活用でき、効率の良い運転をめざします。

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧〈効果〉●知らない人と相乗りした場合、さりげなく背後を確認できるので、不安を軽減できます。
●乗り降りの際、エレベーター後方から降りる方への気くばりにも活用できます。

警報ボタン 有償付加仕様

仕様詳細

のりば操作盤

広角ミラーの視野範囲

コミー株式会社と共同開発しました。
平面状の広角ミラーで、意匠面から突出することなく、広い視野角を確保できます。

映像確認装置（専用タブレット）

デ ザイン・意 匠

かご内防犯カメラの映像は、管理人室や防災センターなどに出力することができます。また、記録メディア内蔵の防犯カメラなら、防犯カメラの映像を記録し、専用のタブレットやパソコンで再生することができます。
また、防犯カメラ映像をかごやのりば操作盤の液晶ディスプレイや、
のりばモニターにもリアルタイムに映像を流す
ことができます。

（イメージ）

57

58

コンセプト・ラインアップ

仕様詳細
セキュリティ機能

マンション

システム名称サービス階切離し運転

テンキーシステム

ホテル

建物管理者

施設・テナント管理者

建物管理者

○

◎

◎

医療・福祉

◎

教育施設

◎

利用可能者の例

オーナー/管理人

執務者

職員

職員

利用可能者の例

オーナー/管理人

執務者

職員

職員

キースイッチシステム
接点支給

○

商業施設

○

利用可能者の例◎○

利用可能者の例

入居者

利用可能者の例

入居者

オートロック・インターホン連動システム

◎

○

○

◎

○

○

○

建物管理者

施設管理者

建物管理者

建物管理者

執務者

施設管理者

宿泊者

職員

○

○

○

○

◎

○

特殊呼び登録機能 有償付加仕様

のりばやかご内で呼び登録の制限を行い、いずれかの解除手段により一時的に呼び登録を可能とし、特定の利用者だけにエレベーターの利用を可能にする機能です。
解除方法は以下のような仕様があります。

② エレベーターを自動的にエントランス階へ呼び戻します。

③ のりばのキーリーダーを認証しのりばボタンを登録します。

④ エレベーターに乗り込み行先
階ボタンを登録します。

① 集合玄関で訪問先居室に連絡します。

② エレベーターを自動的にエントランス階へ呼び戻します。

③ のりばボタンを登録します。

④ エレベーターに乗り込み行先
階ボタンを登録します。

来客時の例※キーを認証しなければ登録できません。

※オートロックシステムの開鍵後、一定時間登録が可能になります。

オートロック・インターホン連動システム(伝送)のりばの非接触キーシステムに連動し自動で行先階を登録。
該当階以外への往来を制限するセキュリティ重視プラン
建物内階間移動帰宅時の例

ダミーボタン（かご内）

キースイッチシステム② のりばのキーリーダーを認証すると、のりばボタンが自動的に登録されます。

③ のりばのキーリーダーの認証と連動し行先階が自動的に登録され、行先階へお連れします。

かご内にキーリーダーを設置
し認証により制限を解除することで、階間移動も可能です。

① 集合玄関で訪問先居室に連絡します。

② エレベーターを自動的にエントランス階へ呼び戻します。

③ のりばボタンを登録します。

④ 行先階ボタンを登録します。

来客時の例※キーを認証しなければ登録できません。

※キーを認証しなければ登録できません。

※オートロックシステムの開鍵後、一定時間登録が可能になります。

※オートロックシステムの開鍵後、一定時間
訪問階の行先階登録が可能になります。

その 他

お客様が専用の鍵でエレベー
ターのサービス階切り離しを、解除／設定するシステムです。
鍵を差し込みひねるだけの簡単な操作ですので、暗証番号や特別な操作手順を覚えなくても利用できます。

① 集合玄関でキーリーダーを認証すると、エレベーターを自動でエントランス階へ呼び戻します。

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧

かご操作盤にダミーボタンを設置したセキュリティシステムです。
行先階ボタンをテンキーボタンにしてセキュリティをかけることも可能です。
装置も目立ちません。

このセキュリティ機能は、エレベーターの乗降制限を主な目的として開発されたものであり、建物すべてのセキュリティを確保するものではありません。
建物全体のセキュリティに関しましては、弊社担当者を含め、防犯の専門家や建屋側のご担当者様と充分なご検討をお願いいたします。

59① 集合玄関でキーリーダーを認
証します。

仕様詳細

特定の人だけ利用できるよう制限を行う

0～9のボタンで暗証番号を入力する、現在もっともポピュラーな認証システムです。
鍵やカードを持つ必要がなく「持ち忘れ」で認証できなくなる心配もありません。
簡単に取扱いできます。

帰宅時の例

オーダ ー形

特定の階を利用できないように制限を行う機能です。
のりばやかご内、監視盤等に設けられたスイッチやタイマーにより、特定の階に停止しないように（サービスしないように）制限します。
これらのスイッチや接点をオフにしない限り制限階には止まりません。建物の竣工後に制限階を変更しなければならなくなった場合は、管理の方が自由に設定できます。
日常的に停止させない階がある場合には、おすすめの機能です。

テンキーシステム

オートロック連動システム(接点)オートロックシステムとエレベーターホールとで認証を行う、基本的なプラン○

サービス階切離し運転（ソフト設定式）有償付加仕様

のりばインジケータ・ボタン（またはのりばボタン）にダミーボタンを設置したセキュリティシステムです。目立ちにくく操作が簡単です。

以下は、オートロック・インターホン連動システムの一例です。
ご計画の際は、弊社までお問い合わせください。

職員

特定の階を利用できないよう制限を行う

ダミーボタン（のりば）

部屋番号を認識できる鍵(非接触キー)を使用した「オートロックシステム」と「インターホンシステム」にエレベーターを連動させたシステムです。
オートロックシステムと連動したエレベーターをエントランス階に呼び戻し利便性を高める他、エントランス扉だけではなくエレベーターの使用を制限することによって関係者以外の侵入を防ぎ、セキュ
リティレベルを高めることが可能です。

デ ザイン・意 匠

特殊呼び登録機能

ダミーボタン

制限解除可能者の例

オフィスビル（○：適／◎：最適）

オートロック・インターホン連動システム 有償付加仕様

標準形

のりばやかご内にセキュリティ機能を設け、エレベーターの利用を制限し、建物のセキュリティレベルを高めます。
建物用途に応じた機能をご用意しております。

建物のオートロック・インターホンと連動しセキュリティレベルを高める

このシステムは「オートロック・インターホンシステム」に連動するエレベーターシステムです。建物に設置します「オートロック・インターホンシステム」につきましては、お客様にてご準備いただくことになります。あらかじめご了承ください。また、連動いたしますメーカー・機種につきましては制約がございますので、ご計画の際には弊社までお問い合わせください。

60

「人の力」と「最先端のIoT」が創る、私たちのメンテナンス技術。

メーカーとして長年育んできたフィールドエンジニア

東芝遠隔監視メンテナンス
東芝遠隔監視メンテナンスはエレベーターを止める
頻度を大幅に削減、エレベーターの稼動状態を遠隔監視・点検を行うシステムです。
遠隔監視・診断データを収集することでタイムリーに点検整備が行え、IoTを活用して部品の劣化傾向や寿命時期を分析し、予防保全につなげます。

遠隔監視装置お客さまの建物とエレベーター

保全作業
故障復旧作業人の力 IoT
The power of theperson

診断・計測データ
異常情報

Internet of Things

技術情報

お客さまのエレベーターに最適なサービスを提供します。

データ収集、蓄積

データベース
部品管理● 部品寿命分析 ● 故障傾向分析

POG [パーツ・オイル・グリース契約]※FMとは、フル・メンテナンス（Full Maintenance）の略称です。

※POGとは、
パーツ（Parts）、
オイル（Oil）、
グリース（Grease）の略称です。

機器・装置の点検、清掃、給油、調整などをお引き受けする契約です。部品交換や修理工事などを要する場合
は、その都度ご発注いただくことになります。

エレベーターは、建築基準法第１２条3項によって、定期検査を実施し、その結果を所轄行政庁へ報告することが義務づけられています。
また、国土交通省発行の「昇降機の適切な維持管理に関する指針」第二章、第1の1では、「所有者は、自ら適切に保守・点検を行う場合を除き、保守点検契約に基づき、昇降機の使用頻度等に応じて、定期的に、保守・点検を保守・点検業者に行わせるものとする。
」
としています。

61

停電時のエレベーターへの電源供給はもちろんのこと、夏場の電力不足対策や契約電力量抑制にも効果的な運用が可能です。
また手動で電動ポンプなどに切り替えて使用することも可能です。

エレベーターのリニューアルにも対応します。

スペーセルは、全撤去または準撤去（一部残し）によるエレベーターのリニューアルにも対応可能です。詳細につきましては、弊社までお問い合わせください。

お客さまのエレベーターのバックアップ体制〈24時間365日オールタイム〉
急行
現場対応

状況確認
情報発信

お客さまのビルフィールドエンジニア

出動指示
作業の進捗管理

部品の供給

営業所

サービス情報センター

部品などの
確認・手配

部品などの
確認・手配

パーツセンター

その 他

FM [フル・メンテナンス契約]

点検・調整および部品交換などエレベーターを良好な状態に維持するために必要なメンテナンスを契約料金の範囲内で行います。
ロープなど高額部品の取替えも月々の契約料金内に含んでいるため、特別に予算をとる必要がありません。

お客さまの建物と弊社をクラウドコンピューティングで直接つなぎ、電力の「見える化」や「デマンド制御」「 空調省
エネサービス」による節電や「運転支援」による設備機器の監視、スケジュール運転、故障対応など、お客さまの管理業務をきめ細かにサポート。弊社ならではのビルファシリティサービスをお届けします。節電からビルのトータル管理まで、建物のことならお気軽に弊社までご相談ください。

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧

分析機能

作業管理

節電から設備機器の故障対応まで価値あるビルファシリティをお届けします。

仕様詳細

遠隔監視

東芝エレベータのメンテナンス契約プラン

診断・
制御指令

出動指示

データ収集、蓄積

地震や停電など、不測の事態によるエレベーターの異常は、いつどんな形で発生するかわかりません。
弊社では、
サー
ビス情報センターで、お客さまの設備データを即座に確認。
24時間、365日オールタイムのオンライン監視で、異常事態の発生を感知し、専門技術者がすぐに出動できる体制を整えています。

リチウムイオン蓄電システム

サービス情報センター

フィールドエンジニア「いざ」という時の対応力にこそ差が出ます。

オーダ ー形計測データ

弊社では、全国のパーツセンターとサービス拠点とを専用のオンラインで結び、データを一元管理。
すべてのお客さ
まのエレベーターに関する基本データや過去の修理・部品交換履歴を活用し、長期にわたるメンテナンスをご提供します。
お客さまのエレベーターの部品供給期限は、適切な猶予期間をもって、事前にご案内させていただきます。

デ ザイン・意 匠

東芝グループの知見を集中し、専門的な教育や技術の研鑽、長年にわたり蓄積されたノウハウを伝承し育まれたフィールドエンジニアと呼ばれる専門技術者がお客さまの建物へ定期的に訪問し、昇降機の点検、検査などを行います。

24時間365日止めずにエレベーターを見守る

安心の長期メンテナンスをご提供します。

標準形

時代のニーズに応え、最新技術を取り入れ進化を続ける昇降機。構成パーツは数千におよび、センサーや計測器が設置されています。最適なメンテナンスを行うためには、劣化状況を正確に把握できるテクノロジーの力が重要です。長
年培ってきた人の力と東芝グループが誇る最先端のテクノロジーを融合させた高度なメンテナンス技術によって、毎日の安全・安心を支えています。

コンセプト・ラインアップ

メンテナンスサービス

サービス情報センターでは、お客さまのエレベーターが安全に運行しているかどうか、遠隔で監視・点検し、状態を診断します。

また、万一お客さまがエレベーター内に閉じ込められた場合に、窓口となって対応いたします。

62

コンセプト・ラインアップ

標準形 住宅用R形（２枚戸片開き）
据付図／寸法表

据付図

式

定員 積載
速度
（人） （kg） （m/min）
45

SR6-2S45

SR6-2S60

出入口高さ2000

オーバーヘッド O.H

昇降路 Ｙ

かご内法Ａ

形

6

SR6-2S9045

SR9-2S45

ピット深さ P

昇降行程
（最大100ｍ）

昇降路全高

45

SR13-2S45

SR13-2S60

13【二方向出入口】
式

SR9-2S60

SR9-2S90

定員 積載速度（人） （kg） （m/min）
45

9

600

SR9-2S105

昇降行程（最大100ｍ）
ピット深さＰ

昇降路全高

SR13-2S90

SR13-2S105

最下階

ピット防水仕上（別途工事）

1600×1840（1600×1750）

3300（3450）

1550×2190（1550×2100）

3000（3150）

1600×2240（1600×2150）

3300（3450）

1550×2440（1550×2350）

3000（3150）

1600×2490（1600×2400）

3300（3450）

1650×2440（1650×2350）

3000（3150）

1700×2440（1700×2350）

3300（3450）

1250

60
90

かご
（mm）

内法（A×B）

1050×1520

出入口幅
W（mm）

800

105
45

13

850

60
90

105

1050×2000

800

X×Y（※1）
1650×2110（1650×1930）
1700×2110（1700×1930）

昇降路（mm）

O.H（※2）3150（3300）

3200（3350）
3300（3450）

1650×2590（1650×2410）

3150（3300）

1700×2590（1700×2410）

3300（3450）

3200（3350）

電動機容量
（kW）
2.0
2.7
4.5
4.5
2.7

1250

3.7
5.5
6.5
2.7

1250

3.7
5.5
6.5
4.5

1250

5.7
8.7

10.0

P（※3）

1250

電動機容量
（kW）
2.7
3.7
5.5
6.5
4.5

1250

5.7
8.7

10.0

F形枠の場合のX×Y寸法は（ ）内の寸法になります。
昇降行程が40mを超える場合O.H寸法は（ ）内の寸法になります。
二方向出入口をご採用の場合、最下階と同じ方向の出入口が上階になく、最下階の出入口と同じ方向の途中階に、ドア装置点検口を設置できない
場合は、ピット寸法にプラス600mm必要となります。

（注）1.昇降路内法は、ピット防水仕上後の最小寸法です。
2.昇降路壁厚寸法は、仕上を含まずに200mm以上にお願いします。特に昇降路上部で昇降路に居室が隣接する場合は250mm以上にしてください。
3.上記寸法図は、RC構造の場合です。鉄骨構造または柔構造でご計画の場合は、弊社までお問い合わせください。
4.かご室天井にプレミアム天井 PRM-11をご採用の場合は、O.H寸法がプラス200mm必要になります。
5.「かご天井高さ200mmアップ」をご採用の場合は、O.H寸法がプラス200mm必要となります。お選びいただける意匠については、弊社までお問い合わせください。
6.エレベーター専用クーラーをご採用の場合は、O.H寸法が変更になりますので、詳細につきましては弊社までお問い合わせください。
（6人乗りにはエレベーター専用クーラーをご採用いただけません）。
7.上記以外の昇降路寸法については、弊社までお問い合わせください。

その 他

63

SR13-2S60

※1
※2
※3

3000（3150）

F形枠の場合のX×Y寸法は（ ）内の寸法になります。
昇降行程が40mを超える場合O.H寸法は（ ）内の寸法になります。

SR9-2S45

ピット点検用コンセント（別途工事）

90

800

1050×2000

1550×1790（1550×1700）

P

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧

昇降路 Ｘ

60

105

SR13-2S105

形
出入口高さ２０００850

SR13-2S45

出入口幅 Ｗ

90

800

1050×1520

105

SR13-2S90

最上階

60

O.H（※2）

仕様詳細

オーバーヘッド Ｏ.Ｈ

600

SRT9-2S105 （トランク付）

フックまたはトロリービーム（別途工事）昇降路Ｙ

9

SRT9-2S90（トランク付）

※1
※2

90

800

1050×1520

45

SRT9-2S60（トランク付）

最下階

60

105

SRT9-2S45（トランク付）【二方向出入口】

かご内法 Ｂ

600

SR9-2S105

ピット防水仕上（別途工事）

かご内法Ａ

9SR9-2S90

ピット点検用コンセント（別途工事）

90

800

1050×1150

X×Y（※1）

昇降路（mm）

オーダ ー形

昇降路 Ｘ

60

内法（A×B）

出入口幅
W（mm）

105

SR6-2S105

最上階

SR9-2S60

出入口幅 Ｗ

450

かご
（mm）

デ ザイン・意 匠

かご内法 Ｂ【一方向出入口】【一方向出入口】

標準形

フックまたはトロリービーム（別途工事）

寸法表64

コンセプト・ラインアップ

標準形 乗用P形（２枚戸中央開き）
据付図／寸法表

据付図

出入口高さ2100

最上階

60

9

600

SP11-CO60

60

11

750

105

SP13-CO6060

13

出入口高さ２１００900

SP15-CO45

昇降行程（最大１００ｍ）
ピット深さ Ｐ

昇降路全高

800

3300（3450）

1800×1750

3000（3150）

1850×1800

3300（3450）

1800×2000

3000（3150）

1850×2050

3300（3450）

90

1600×1350

900

2150×2150

1000

60
90

1600×1500

900

2150×2300

105

SP15-CO105

3000（3150）
3300（3450）
3000（3150）
3300（3450）

P
1250

形

式

SP11-CO90

定員 積載速度（人） （kg） （m/min）
45

11

750

13

900

SP15-CO90

SP15-CO10560
90

1600×1350

900

105

SP15-CO45
SP15-CO60800

45

SP13-CO45
SP13-CO90

90

1400×1350

出入口幅
W（mm）

105

SP11-CO105
SP13-CO60

60

かご
（mm）

内法（A×B）

45

15

1000

60
90

105

1600×1500

900

X×Y

2100×1800
2150×1800
2350×1800
2400×1800
2350×1950
2400×1950

昇降路（mm）

O.H（※1）3150（3300）
3200（3350）
3300（3450）
3150（3300）
3200（3350）
3300（3450）
3150（3300）
3200（3350）
3300（3450）

2.0
2.7
4.5
4.5
2.7

1250

3.7
5.5
6.5
3.5

1250

4.5
7.0
8.7
4.5

1250

5.7
8.7

10.0
4.5

1250

5.7
8.7

10.0

昇降行程が40mを超える場合O.H寸法は（ ）内の寸法になります。

【二方向出入口】

電動機容量
（kW）

P（※2）
1250

電動機容量
（kW）
3.5
4.5
7.0
8.7
4.5

1250

5.7
8.7

10.0
4.5

1250

5.7
8.7

10.0

昇降行程が40mを超える場合O.H寸法は（ ）内の寸法になります。
二方向出入口をご採用の場合、最下階と同じ方向の出入口が上階になく、最下階の出入口と同じ方向の途中階に、ドア装置点検口を設置できない
場合は、ピット寸法にプラス600mm必要となります。

（注）1.昇降路内法は、ピット防水仕上後の最小寸法です。
2.昇降路壁厚寸法は、仕上を含まずに200mm以上にお願いします。特に昇降路上部で昇降路に居室が隣接する場合は250mm以上にしてください。
3.上記寸法図は、RC構造の場合です。鉄骨構造または柔構造でご計画の場合は、弊社までお問い合わせください。
4.かご室天井にプレミアム天井 PRM-11をご採用の場合は、O.H寸法がプラス200mm必要になります。
5.
「かご天井高さ200mmアップ」
をご採用の場合は、O.H寸法がプラス200mm必要となります。
お選びいただける意匠については、弊社までお問い合わせください。
6.エレベーター専用クーラーをご採用の場合は、O.H寸法が変更になりますので、詳細につきましては弊社までお問い合わせください（6人乗りにはエレベーター専用クーラーをご採用いただけません）。
7.上記以外の昇降路寸法については、弊社までお問い合わせください。

その 他

65

1400×1350

1850×1550

45

15

SP11-CO60

ピット防水仕上（別途工事）

800

O.H（※）

3000（3150）

105

SP13-CO105※1※2

1400×1100

昇降路（mm）

1800×1500

45

SP13-CO90

SP11-CO45

最下階

90

SP11-CO105

SP15-CO90

ピット点検用コンセント（別途工事）

800

X×Y

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧

昇降路 Ｘ

1400×850

45

SP13-CO105

出入口幅 Ｗ

90

105

SP15-CO60

最上階

出入口幅
W（mm）

45

SP9-CO105

※

かご
（mm）

内法（A×B）

仕様詳細

オーバーヘッド Ｏ.Ｈ

SP9-CO60

SP13-CO45

最下階

90

105

SP11-CO90

ピット点検用コンセント（別途工事）

60

SP6-CO105

SP9-CO90

フックまたはトロリービーム（別途工事）

昇降路 Ｙ

450

SP9-CO45【二方向出入口】

かご内法 Ｂ

6

SP6-CO90

ピット防水仕上（別途工事）

かご内法 Ａ

45

SP11-CO45

ピット深さ Ｐ

昇降路 Ｘ

定員 積載
速度
（人） （kg） （m/min）

SP6-CO60

オーバーヘッド Ｏ.Ｈ

昇降行程（最大100ｍ）

昇降路全高

昇降路 Ｙ

SP6-CO45

式

オーダ ー形

出入口幅 Ｗ形

デ ザイン・意 匠

かご内法 Ａ

かご内法 Ｂ【一方向出入口】【一方向出入口】

標準形

フックまたはトロリービーム（別途工事）

寸法表66

コンセプト・ラインアップ

標準形 寝台用B形（２枚戸片開き）
据付図／寸法表

据付図【一方向出入口】【一方向出入口】

出入口高さ2１00

昇降行程（最大100ｍ）

昇降路全高

かご内法 Ｂ

45

SB1000-2S60

60

※

形

出入口高さ２１００

オーバーヘッド Ｏ.Ｈ
昇降行程（最大100ｍ）

1300×2300

1100

2050×2900

1250
3300（3450）

1500×2500

1200

2300×3100

11

750

60
90

SB1000-2S45

45

SB1000-2S105

内法（A×B）

出入口幅
W（mm）

1250

15

1000

60
90
105

O.H（※1）

P（※2）

1100

2050×2890

3200（3350）

1250

3300（3450）

1200

2300×3090

3200（3350）
3300（3450）

電動機容量
（kW）

4.5
7.0
8.7
4.5

3150（3300）
1500×2500

8.7

3.5

3150（3300）
1300×2300

5.7

10.0

昇降路（mm）
X×Y

7.0

4.5

3300（3450）

かご
（mm）

4.5

8.7

3000（3150）

45

105

SB1000-2S90

最下階

定員 積載
速度
（人）（kg） （m/min）

SB750-2S105

※1
※2

3.5

1250

5.7
8.7
10.0

昇降行程が40mを超える場合O.H寸法は（ ）内の寸法になります。
二方向出入口をご採用の場合、最下階と同じ方向の出入口が上階になく、最下階の出入口と同じ方向の途中階に、ドア装置点検口を設置できない
場合は、ピット寸法にプラス600mm必要となります。

（注）1.昇降路内法は、ピット防水仕上後の最小寸法です。
2.昇降路壁厚寸法は、仕上を含まずに200mm以上にお願いします。
特に昇降路上部で昇降路に居室が隣接する場合は250mm以上にしてください。
3.上記寸法図は、RC構造の場合です。鉄骨構造または柔構造でご計画の場合は、弊社までお問い合わせください。
4.「かご天井高さ200mmアップ」をご採用の場合は、O.H寸法がプラス200mm必要となります。お選びいただける意匠については、弊社までお問い合わせください。
5.エレベーター専用クーラーをご採用の場合は、O.H寸法が変更になりますので、詳細につきましては弊社までお問い合わせください。
6.上記以外の昇降路寸法については、弊社までお問い合わせください。

その 他

ピット深さ Ｐ

90P

3000（3150）

105

SB750-2S45

SB1000-2S60

昇降路全高

1000

O.H（※）

電動機容量（kW）

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧

昇降路 Ｙ

式

SB750-2S90

ピット点検用コンセント（別途工事）

X×Y

昇降行程が40mを超える場合O.H寸法は（ ）内の寸法になります。

SB750-2S60

最上階

昇降路（mm）

仕様詳細

かご内法 Ｂ

15【二方向出入口】【二方向出入口】

昇降路 Ｘ

90

SB1000-2S45

SB1000-2S105

フックまたはトロリービーム（別途工事）

出入口幅 Ｗ

60

105

ピット防水仕上（別途工事）

かご内法 Ａ

750

SB750-2S105

SB1000-2S90

最下階

ピット深さ Ｐ

昇降路 Ｘ

11SB750-2S90

ピット点検用コンセント（別途工事）

内法（A×B）

出入口幅
W（mm）

45

SB750-2S60
最上階

かご
（mm）

オーダ ー形

出入口幅 Ｗ

定員 積載速度（人）（kg） （m/min）

デ ザイン・意 匠

かご内法 Ａ式

SB750-2S45

昇降路 Ｙ

オーバーヘッド O.H形

標準形

フックまたはトロリービーム（別途工事）

寸法表

ピット防水仕上（別途工事）

67

68

操作方式

仕

様

住宅用
（R形）

抗菌・抗ウイルス加工（操作ボタン、操作盤、ステンレス製手すり、側板、ドアなど）
抗菌凸文字ボタン
操作ボタン
クリックタッチボタン（操作盤はステンレス製フェースプレートになります）
ステンレス製クリックタッチボタン（操作盤はステンレス製フェースプレートになります）
大形クリックタッチボタン（□60mm）（操作盤はステンレス製フェースプレートになります）
非接触ボタン（センサー組込形）（操作盤はステンレス製フェースプレートになります）
ボタンオプション
非常呼びボタン応答灯
インジケータ
かご操作盤
横形かご副操作盤
天井（LED照明）※11
側板・ドア・幕板

防犯窓付きドア
リターンパネル
幅木
しきい
床 ※15
鏡 ※16
手すり

のりば

発音ボタン
大形液晶インジケータ
抗菌樹脂製フェースプレート
ステンレス製フェースプレート（ヘアライン仕上・バイブレーション仕上）
鋼板製フェースプレート（単色塗装仕上）
ステンレス製フェースプレート（ヘアライン仕上・バイブレーション仕上）
スタンダードSTD-11
デラックス
DLX-11、12、13、14、15
プレミアム
PRM-11（調色機能付）
非塩ビ系化粧鋼板 ※13
鋼板製単色塗装仕上
化粧シート・防汚/耐汚染性化粧シート貼り仕上
ステンレス製（ヘアライン仕上・バイブレーション仕上・エッチング仕上 ※14）
ツートーンインテリア
標準サイズ（幅200mm×高さ700mm）
大形サイズ（幅200mm×高さ1300mm）
ステンレス製（ヘアライン仕上）
ステンレス製（バイブレーション仕上）
鋼板製単色塗装仕上
非塩ビ系化粧鋼板（TK-W144になります）
硬質アルミ製ステンレス製
非塩ビ系タイル
長尺シート
標準サイズ
フルハイトミラー（ステンレス製：背面中央に設置します）
2方向
3方向

ウエストパッド※18
トランク付き保護マット 消臭/菌・ウイルス抑制（「ルネキャット®」を使用）
保護マット・床マット
抗菌・抗ウイルス加工（操作ボタン、操作盤、ドア、三方枠など）
ステンレス製フェースプレート・板曲げタイプ（ヘアライン仕上）
のりば操作盤ステンレス製フェースプレート・平板タイプ（ヘアライン仕上・バイブレーション仕上）
抗菌凸文字ボタン
操作ボタン
クリックタッチボタン（操作盤はステンレス製フェースプレート・平板タイプになります）
ステンレス製クリックタッチボタン（操作盤はステンレス製フェースプレート・平板タイプになります）
大形クリックタッチボタン（□60mm）（操作盤はステンレス製フェースプレート・平板タイプになります）
非接触ボタン（センサー組込形）（操作盤はステンレス製フェースプレート・平板タイプになります）
インジケータデジタル階床表示
液晶インジケータ（操作盤はステンレス製フェースプレート・平板タイプになります）
幕板取付・デジタル階床表示
ホールランタン樹脂製（3～4台の場合は標準装備仕様）
三方枠
小枠
鋼板製単色塗装仕上
ステンレス製（ヘアライン仕上・バイブレーション仕上）
大枠
鋼板製単色塗装仕上
ステンレス製（ヘアライン仕上・バイブレーション仕上）
ホールランタン・のりばボタン組込タイプ

幕板

ドア
防犯窓付きドアしきい

フラットバー
F形枠
J形枠

鋼板製単色塗装仕上
ステンレス製（ヘアライン仕上・バイブレーション仕上）

ステンレス製（ヘアライン仕上）
鋼板製単色塗装仕上
鋼板製単色塗装仕上

鋼板製単色塗装仕上
ステンレス製（ヘアライン仕上・バイブレーション仕上・エッチング仕上 ※13）
幕板なし
化粧シート・防汚/耐汚染性化粧シート貼り仕上

鋼板製単色塗装仕上
ステンレス製（ヘアライン仕上・バイブレーション仕上・エッチング仕上 ※13）
化粧シート・防汚/耐汚染性化粧シート貼り仕上
標準サイズ（幅200mm×高さ700mm）
大形サイズ（幅200mm×高さ1300mm）
硬質アルミ製ステンレス製

住宅用
（R形）

乗 用
（P形）

寝台用
（B形）

△
◎
◎
△
△
△
◎
△
△
◎
△
△
△
△
△
△
◎
△

△
◎
◎
△
△
△
◎
△
△
◎
△
△
△
△
△
△
◎
△

△
◎
◎
△
△
△
◎
△※12
－
◎
△
△
△
△
△
△
◎
△

△
◎
△
△
△
△
△

△
◎
◎

△
◎
△
△
△
△
△

△
◎
◎

△
◎
△
△
△
△
△

△
◎
◎

△
◎
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
◎
△
◎
△
△
△
△
◎
△
△
△
◎
△
△
△

△
◎
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
◎
△
◎
△
△
△
△
◎
△
△
△
◎
△
△
△

△
◎
△
△
△
△
◎※17
△
－
△
△
△
◎
△
◎
△
△
△
△
◎
△
△
－
◎
△
△
△

△
◎
◎

△
－
－

－
－
－

△
△

△
△
◎
△

◎
△
△
△
△
◎
△

△
△

△
△

△
△

△
△

◎
△

◎
△

◎
△
△
△
△
◎
△

◎
△

△
△
△
◎
△

※10 遮煙のりばドア（スモークプルーフ）をご利用の場合は停電時自動着床装置（トスランダー）をご採用いただき、さらに火災時管制運転のご採用が必要になります。昇降行程に制限がありますので、詳細は弊社までお問い合わせください。 ※11 プレミアム天井PRM-11をご採用の場合は、Ｏ.Ｈ寸法がプラス200mm必要になります。 ※12 寝台用のデラックス天井
は、DLX-13・14の2タイプからお選びください。 ※13 かご天井高さ寸法によりご採用いただけない場合があります。 ※14 ステンレス製エッチング仕上につきましては「東芝エレベータエッ
チングサンプル集」からお選びください。 ※15 台車などで荷物を運ぶ場合250kg以下（台車含む）に分けて搬出入してください。 ※16 トランク付またはニ方向出入口タイプ、展望用エレ
ベーターの場合は、凸面鏡となります。 ※17 アルミ製平形手すりになります。 ※18 ウエストパッドをご採用の場合には、3方向手すりはご採用できません。

その 他※1 スマートドアは、お知らせドアビームとお知らせドアサインとの併用はできません。 ※2 緊急時には特殊呼び登録階、
またはサービス階切離し階へ停止する場合もあります。 ※3 建物に設置するオートロック・インターホンシステムにつきましては、別途工事となりますので、弊社までご相談ください。 ※4 乗用・住宅用6人乗りには、採用できません。
かご内リフレッシュ機能との併用はできません。 ※5 Ｏ.Ｈ寸法が変更になりますので、詳細については弊社までお問い合わせください。 ※6 展望用エレベーターにスマートドアはご採用いただけません。 ※7 回生
電力機能の詳細については、弊社までお問い合わせください。 ※8 この機能を発揮するためには、弊社とのメンテナンス契約をしていただく必要があります。 ※9 お選びいただける意匠については、弊社までお問い合わせください。

かご室様

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧

◎
◎
△
△
－
－
◎
◎
△
△
△
◎
△
△
◎
○
◎
－
◎
△
△
△
△
◎
◎
◎
△
△
△
△
◎
○
△
△
△
△
◎
△
△
△
－
△
△
◎
◎
△
△
◎
◎
◎
◎
△
－
△
◎
○
△
△
△
△
△
－
△
△
△
◎
△
△
△
◎
△
△
－
△
◎
△
◎
◎
△
△
◎

仕

仕様詳細

◎
△
△
△
△
△
◎
◎
△
△
△
◎
△
△
◎
○
◎
△
◎
△
△
△
△
◎
◎
◎
△
△
△
△
◎
○
△
△
△
△
◎
△
△
△
△
△
△
◎
◎
△
△
◎
◎
◎
◎
△
△
△
◎
○
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
◎
△
△
△
△
◎
△
◎
◎
△
△
◎

寝台用
（B形）

オーダ ー形

◎
△
△
△
△
△
◎
◎
△
△
△
◎
△
△
◎
○
◎
－
◎
△
△
△
△
◎
◎
◎
△
△
△
△
◎
○
△
△
△
△
◎
△
△
△
△
△
△
◎
◎
△
△
◎
◎
◎
◎
△
△
△
◎
○
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
◎
△
△
△
△
◎
△
◎
◎
△
△
◎

△ 有償付加仕様

乗 用（P形）

デ ザイン・意 匠

69○ 標準装備仕様

標準形

乗合全自動方式
専用運転
運転手付運転併用方式
2台群乗合全自動方式
3台群管理方式
4台群管理方式
P波感知器付地震時管制運転（リスタート機能付）
管制運転
長周期地震対策
緊急地震速報連動管制運転
緊急救出運転機能
火災時管制運転
停電時自動着床装置トスランダー
停電時継続運転機能トスムーブNEO
自家発時管制運転
ピット冠水管制運転
しきい間すきまレス
保護機能
機械式ドアセフティ（片側）
機械式ドアセフティ（両側）
2D多光軸（マルチビーム）
ドアセンサースマートドア※1
お知らせドアビーム
お知らせドアサイン
お知らせドアセンサー
異常時のドア繰り返し開閉動作
ドア過負荷検出装置
乗り過ぎ防止装置
電源仕様
高調波対策
車いす兼用エレベーター仕様（詳細はP.43）
福祉仕様
視覚障がい者対応仕様（詳細はP.44）
聴覚障がい者対応仕様（詳細はP.44）
セキュリティ仕様 同時通話式インターホン
広角ミラー付操作盤
広角ミラー付三方枠（大枠）
かご内防犯カメラシステム
液晶インジケータへのかご内防犯カメラ映像の表示
警報ボタン
各階停止運転（防犯運転）
特殊呼び登録機能（詳細は P.59）※2
サービス階自動切り離し運転（ソフト設定式）※2
サービス階自動切り離しスケジュール運転（ソフト設定式）※2
3
オートロック・インターホン連動システム※2、（詳細はP.60）
満員お知らせ灯
サービス機能降車お知らせボタン
運転状況表示機能（のりば）パーキング機能
台風時パーキング機能
自動パーキング機能
行先階取消し機能
いたずら呼びキャンセル機能（6階床以上のみの機能です）
反転時呼び一括キャンセル機能
戸開放時間自動設定
基準階帰着制御
出退勤時スケジュール運転
満員通過機能（ただし2台以上の時は基本仕様）
換気装置継続運転機能
イオン発生装置
かご内リフレッシュ機能
混雑お知らせブザー
混雑したかごの通過機能
エレベーター専用クーラー ※4、5
床補強
展望用エレベーター ※6
ペット運転
コンビニエントフック
かご内アース付コンセント
戸開き延長機能
かご室
戸開き延長ボタンのりば
戸開き延長ボタン・戸開ボタン
かご呼び戻し機能
のりば
かご呼び戻しボタン
専用運転切替機能
かご室
専用運転切替ボタン
ヒューマン・インター 気配りアナウンス（非常時の四カ国語対応）
フェース機能オートアナウンス機能
到着予報チャイム（かご上下取付）
到着予報チャイム（のりば／3～4台の場合は標準装備仕様）
かご内BGMスピーカまたは非常用スピーカ
省エネルギー機能 照明・換気装置自動休止機能
回生電力機能 ※7
遠隔監視メンテナンス用インターフェース※8
その他付加仕様
故障時最寄階自動着床装置
かご天井高さ200mmアップ（O.H寸法がプラス200mm必要となります）※9
遮煙のりばドア（スモークプルーフ）※10
かご内停電灯（自動充電式）◎ 基 本 仕 様

コンセプト・ラインアップ

標準形：仕様一覧表70

コンセプト・ラインアップ

オーダー形 乗用P形（２枚戸中央開き）
据付図／寸法表（ 釣合おもり後ろ落としタイプ ）

据付図

定員 積載
速度
（人） （kg） （m/min）

SP17-CO45
SP17-CO60
出入口高さ2100

オーバーヘッド Ｏ.Ｈ

式

SP17-CO90

45

17

1150

SP17-CO105
最上階

SP20-CO90

かご内法 Ａ20

1350

昇降行程（最大100ｍ）

昇降路全高

昇降路 Ｘ

SP24-CO105

※

60
90

1800×1700

1000

2450×2450

45

24

1600

60
90

105

2000×1750

昇降行程が40mを超える場合O.H寸法は（ ）内の寸法になります。

1100

2650×2600

O.H（※）

P

3200（3350）

1250

3400（3550）

1550

3200（3350）

1250

3400（3550）

1550

3200（3350）

1250

3400（3550）

1550

電動機容量
（kW）
5.0
7.0

10.0
12.0
6.0
8.0

12.0
14.0
7.0

10.0
14.0
18.0

（注）1.昇降路内法は、ピット防水仕上後の最小寸法です。
2.昇降路壁厚寸法は、仕上を含まずに200mm以上にお願いします。特に昇降路上部で昇降路に居室が隣接する場合は250mm以上にしてください。
3.上記寸法は、RC構造の場合です。鉄骨構造または柔構造でご計画の場合は、弊社までお問い合わせください。
4.上記寸法は、かご室高さ2300mm、STD-11天井での仕様です。DLX天井およびPRM天井シリーズをご採用の場合は弊社までお問い合わせください。
5.「かご天井高さ200mmアップ」をご採用の場合は、O.H寸法がプラス200mm必要となります。お選びいただける意匠については、弊社までお問い合わせください。
6.エレベーター専用クーラーをご採用の場合は、O.H寸法が変更になります。詳細につきましては弊社までお問い合わせください。
7.人の乗降だけでなく、荷物の運搬等も併せてご計画されている場合は、人荷用エレベーターもお選びいただけます。
8.上記以外の昇降路寸法については、弊社までお問い合わせください。

仕様詳細

ピット点検用コンセント（別途工事）

ピット深さ Ｐ

2450×2250

昇降路（mm）

オーダ ー形

出入口幅 Ｗ

1000

105

SP24-CO45
SP24-CO90

1800×1500

X×Y

45

SP20-CO105
SP24-CO6090

内法（A×B）

出入口幅
W（mm）

105

SP20-CO45
SP20-CO60

60

かご
（mm）

デ ザイン・意 匠

昇降路 Ｙ

かご内法 Ｂ形

標準形

フックまたはトロリービーム（別途工事）

寸法表

最下階

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧

ピット防水仕上（別途工事）

その 他

71

72

コンセプト・ラインアップ

オーダー形 乗用P形（２枚戸中央開き）
据付図／寸法表（ 釣合おもり横落としタイプ ）

据付図

寸法表

出入口高さ２１００

オーバーヘッド Ｏ.Ｈ

SP17-CO90

45

17

1150

SP17-CO105
SP20-CO60
SP20-CO90

20

1350

SP20-CO105
SP24-CO60
SP24-CO90※

SP17-CO60
SP17-CO90

24

1600

定員 積載
速度
（人） （kg） （m/min）
45

17

1150

オーバーヘッド Ｏ.Ｈ
昇降行程（最大１００ｍ）

出入口高さ２１００

最下階

60

90

SP20-CO60

60

SP20-CO90

2000×1750

1100

2900×2400

かご（mm）

内法（A×B）

出入口幅
W（mm）

1800×1500

1000

X×Y
2750×2030

1550

3200（3350）

1250

3400（3550）

1550

3200（3350）

1250

3400（3550）

1550

20

1350

90

105

SP24-CO60

60

1800×1700

1000

2750×2230

1600

90

105

O.H（※1）3450（3600）
3650（3800）
3450（3600）
3650（3800）
3700（3850）

45

24

昇降路（mm）

3700（3850）

45

SP20-CO105

SP24-CO105

ピット点検用コンセント（別途工事）

2700×2300

3400（3550）

2000×1750

1100

3000×2280

3450（3600）
3650（3800）
3700（3850）

P（※2）
1250
1550
1250
1550
1250
1550

5.0
7.0

10.0
12.0
6.0
8.0

12.0
14.0
7.0

10.0
14.0
18.0

電動機容量
（kW）
5.0
7.0

10.0
12.0
6.0
8.0

12.0
14.0
7.0

10.0
14.0
18.0

昇降行程が40mを超える場合O.H寸法は（ ）内の寸法になります。
二方向出入口をご採用の場合、最下階と同じ方向の出入口が上階になく、最下階の出入口と同じ方向の途中階に、ドア装置点検口を設置できない
場合は、ピット寸法にプラス600mm必要となります。

（注）1.昇降路内法は、ピット防水仕上後の最小寸法です。
2.昇降路壁厚寸法は、仕上を含まずに200mm以上にお願いします。特に昇降路上部で昇降路に居室が隣接する場合は250mm以上にしてください。
3.上記寸法は、RC構造の場合です。鉄骨構造または柔構造でご計画の場合は、弊社までお問い合わせください。
4.上記寸法は、かご室高さ2300mm、STD-11天井での仕様です。DLX天井およびPRM天井シリーズをご採用の場合は弊社までお問い合わせください。
5.「かご天井高さ200mmアップ」をご採用の場合は、O.H寸法がプラス200mm必要となります。お選びいただける意匠については、弊社までお問い合わせください。
6.エレベーター専用クーラーをご採用の場合は、O.H寸法が変更になります。詳細につきましては弊社までお問い合わせください。
7.人の乗降だけでなく、荷物の運搬等も併せてご計画されている場合は、人荷用エレベーターもお選びいただけます。
8.上記以外の昇降路寸法については、弊社までお問い合わせください。

その 他

ピット深さ Ｐ

昇降路全高

昇降路 Ｙ

かご内法 Ｂ
昇降路 Ｘ

90

105

※1
※2

1000

1250

電動機容量
（kW）

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧

出入口幅 Ｗ

60

SP17-CO105

SP24-CO90

最上階

1800×1700

105

SP24-CO45

かご内法 Ａ90

3200（3350）

P

仕様詳細

フックまたはトロリービーム（別途工事）

60

45

SP20-CO45【二方向出入口】

2700×2150

O.H（※）

オーダ ー形

SP17-CO45
ピット防水仕上（別途工事）

1000

昇降路（mm）

昇降行程が40mを超える場合O.H寸法は（ ）内の寸法になります。

【二方向出入口】

最下階

1800×1500

X×Y

105

SP24-CO105

ピット点検用コンセント（別途工事）

90

出入口幅
W（mm）

45

SP20-CO45
最上階

60

かご
（mm）

内法（A×B）

105

SP24-CO45

ピット深さ Ｐ

昇降路 Ｘ

SP17-CO60

昇降行程（最大１００ｍ）

昇降路全高

出入口幅 Ｗ

SP17-CO45

定員 積載速度（人） （kg） （m/min）

デ ザイン・意 匠

かご内法 Ａ

昇降路 Ｙ

かご内法 Ｂ

フックまたはトロリービーム（別途工事）

標準形【一方向出入口】【一方向出入口】

ピット防水仕上（別途工事）

73

74

コンセプト・ラインアップ

オーダー形 乗用P形（２枚戸片開き）
据付図／寸法表（ 釣合おもり横落としタイプ ）据付図【一方向出入口】

SP20-2S45

最上階

ピット深さ P

45

SP26-2S60

60

形

式

昇降行程（最大100ｍ）

90

SP20-2S90

ピット防水仕上（別途工事）

1500×2500

1200

P

3200（3350）

1250

3400（3550）

1550

3200（3350）

1250

3400（3550）

1550

2150×2750

2350×3000

かご（mm）
内法（A×B）

出入口幅
W（mm）

昇降路（mm）
X×Y

45
20

1300

60
90

SP26-2S45

45

SP26-2S105

最下階

定員 積載
速度
（人）（kg） （m/min）

105

※1
※2

1100

105

SP20-2S105

SP26-2S90

ピット点検用コンセント（別途工事）

1300×2300

O.H（※）

26

1750

60
90
105

1300×2300

1100

2350×2970

O.H（※1）P（※2）

3450（3600）

1250

3650（3800）
3700（3850）
3450（3600）

1500×2500

1200

2600×3170

3650（3800）
3700（3850）

1550

1250

1550

電動機容量
（kW）
6.0
8.0
12.0
14.0
8.0
12.0
16.0
18.0

電動機容量
（kW）
6.0
8.0
12.0
14.0
8.0
12.0
16.0
18.0

昇降行程が40mを超える場合O.H寸法は（ ）内の寸法になります。
二方向出入口をご採用の場合、最下階と同じ方向の出入口が上階になく、最下階の出入口と同じ方向の途中階に、ドア装置点検口を設置できない
場合は、ピット寸法にプラス600mm必要となります。

（注）1.昇降路内法は、ピット防水仕上後の最小寸法です。
2.昇降路壁厚寸法は、仕上を含まずに200mm以上にお願いします。特に昇降路上部で昇降路に居室が隣接する場合は250mm以上にしてください。
3.上記寸法は、RC構造の場合です。鉄骨構造または柔構造でご計画の場合は、弊社までお問い合わせください。
4.上記寸法は、かご室高さ2300mm、STD-11天井での仕様です。DLX天井およびPRM天井シリーズをご採用の場合は弊社までお問い合わせください。
5.「かご天井高さ200mmアップ」をご採用の場合は、O.H寸法がプラス200mm必要となります。お選びいただける意匠については、弊社までお問い合わせください。
6.エレベーター専用クーラーをご採用の場合は、O.H寸法が変更になります。詳細につきましては弊社までお問い合わせください。
7.人の乗降だけでなく、荷物の運搬等も併せてご計画されている場合は、人荷用エレベーターもお選びいただけます。
8.上記以外の昇降路寸法については、弊社までお問い合わせください。

その 他

ピット深さ Ｐ

1750

SP20-2S45
SP20-2S60

最上階

X×Y

昇降行程が40mを超える場合O.H寸法は（ ）内の寸法になります。

SP26-2S60

昇降路全高

26

【二方向出入口】

出入口高さ２1００

オーバーヘッド Ｏ.Ｈ

昇降路 Ｙ

かご内法 Ｂ90

SP26-2S45

SP26-2S105

フックまたはトロリービーム（別途工事）

昇降路（mm）

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧

75

60

105

※

内法（A×B）

出入口幅
W（mm）

仕様詳細

昇降路 Ｘ

1300

SP20-2S105

SP26-2S90

最下階【二方向出入口】

出入口幅 Ｗ20

SP20-2S90

ピット点検用コンセント（別途工事）

かご
（mm）

45

SP20-2S60

ピット防水仕上（別途工事）

かご内法 Ａ

定員 積載速度（人）（kg） （m/min）

オーダ ー形

昇降路全高

出入口高さ2100

昇降路 Ｙ

昇降路 Ｘ

式

デ ザイン・意 匠

出入口幅 Ｗ

昇降行程（最大100ｍ）

オーバーヘッド O.H

形

かご内法 Ａ

かご内法 Ｂ【一方向出入口】

標準形

フックまたはトロリービーム（別途工事）

寸法表76

コンセプト・ラインアップ

オーダー形 寝台用B形（２枚戸片開き）
据付図／寸法表

据付図

出入口高さ2１00

SB1150-2S45

昇降行程（最大100ｍ）

1300

60
90

1500

1800×2800

2700×3300

45

SB1500-2S

ピット点検用コンセント（別途工事）※

最下階

ピット深さ Ｐ

23

1500

60
90

1800

2000×3000

3150×3500

105

形

式

定員 積載
速度
（人）（kg） （m/min）
45

SB1150-2S

17

1150

60
90

かご
（mm）

内法（A×B）

1800×2500

出入口幅
W（mm）

1500

X×Y

2800×3170

45

SB1300-2S

20

1300

90

1800×2800

1500

2800×3470

3400（3550）

1550

3200（3350）

1250

3400（3550）

1550

3200（3350）

1250

3400（3550）

1550

23

1500

60
90

105

昇降路（mm）

O.H（※1）P（※2）

3450（3600）

1250

3650（3800）

3450（3600）
3650（3800）
3750（3900）

45

SB1500-2S

最下階

60
105

最上階

ピット点検用コンセント（別途工事）

1250

3750（3900）

105

※1
※2

3200（3350）

昇降行程が40mを超える場合O.H寸法は（ ）内の寸法になります。

【二方向出入口】

出入口高さ２１００

オーバーヘッド Ｏ.Ｈ
昇降行程（最大100ｍ）

20

P

2000×3000

1800

3150×3670

3450（3600）
3650（3800）
3750（3900）

1550
1250
1550
1250
1550

電動機容量
（kW）
5.0
7.0

10.0
12.0
6.0
8.0

12.0
14.0
7.0
9.0

14.0
16.0

電動機容量
（kW）
5.0
7.0

10.0
12.0
6.0
8.0

12.0
14.0
7.0
9.0

14.0
16.0

昇降行程が40mを超える場合O.H寸法は（ ）内の寸法になります。
二方向出入口をご採用の場合、最下階と同じ方向の出入口が上階になく、最下階の出入口と同じ方向の途中階に、ドア装置点検口を設置できない
場合は、ピット寸法にプラス600mm必要となります。

（注）1.昇降路内法は、ピット防水仕上後の最小寸法です。
2.昇降路壁厚寸法は、仕上を含まずに200mm以上にお願いします。特に昇降路上部で昇降路に居室が隣接する場合は250mm以上にしてください。
3.上記寸法図は、RC構造の場合です。鉄骨構造または柔構造でご計画の場合は、弊社までお問い合わせください。
4.上記寸法図は、かご室高さ2300mm、STD-11天井での仕様です。DLX天井をご採用の場合は、弊社までお問い合わせください。
5.
「かご天井高さ200mmアップ」
をご採用の場合は、O.H寸法がプラス200mm必要となります。
お選びいただける意匠については、弊社までお問い合わせください。
6.エレベーター専用クーラーをご採用の場合は、O.H寸法が変更になりますので、詳細につきましては弊社までお問い合わせください。
7.上記以外の昇降路寸法については、弊社までお問い合わせください。

その 他

ピット深さ Ｐ

昇降路全高

2700×3000

O.H（※）

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧

昇降路 Ｙ

1500

1800×2500

X×Y

昇降路（mm）

仕様詳細

かご内法 Ｂ90

内法（A×B）

出入口幅
W（mm）

105

フックまたはトロリービーム（別途工事）

昇降路 Ｘ

60

かご
（mm）

105

【二方向出入口】

出入口幅 Ｗ

1150

最上階

ピット防水仕上（別途工事）

かご内法 Ａ17

SB1300-2S

昇降路全高

かご内法 Ｂ
昇降路 Ｘ

定員 積載
速度
（人）（kg） （m/min）

オーダ ー形

出入口幅 Ｗ式

デ ザイン・意 匠

かご内法 Ａ

形

45

昇降路 Ｙ

オーバーヘッド O.H【一方向出入口】【一方向出入口】

標準形

フックまたはトロリービーム（別途工事）

寸法表

ピット防水仕上（別途工事）

77

78

操作方式

仕

様

△ 有償付加仕様

乗 用（P形）

抗菌・抗ウイルス加工（操作ボタン、操作盤、ステンレス製手すり、側板、
ドアなど）
操作ボタン
抗菌凸文字ボタン
クリックタッチボタン（操作盤はステンレス製フェースプレートになります）
ステンレス製クリックタッチボタン（操作盤はステンレス製フェースプレートになります）
大形クリックタッチボタン（□60mm）（操作盤はステンレス製フェースプレートになります）
非接触ボタン（センサー組込形）（操作盤はステンレス製フェースプレートになります）
ボタンオプション
非常呼びボタン応答灯
インジケータ
かご操作盤
横形かご副操作盤
天井（LED照明）※11
側板・ドア・幕板

防犯窓付きドア
リターンパネル
幅木
しきい
床 ※15
鏡 ※16
手すり

のりば

発音ボタン
大形液晶インジケータ
抗菌樹脂製フェースプレート
ステンレス製フェースプレート（ヘアライン仕上・バイブレーション仕上）
鋼板製フェースプレート（単色塗装仕上）
ステンレス製フェースプレート（ヘアライン仕上・バイブレーション仕上）
スタンダードSTD-11
デラックス
DLX-11、12、13、15
プレミアム
PRM-11（調色機能付）
非塩ビ系化粧鋼板 ※13
鋼板製単色塗装仕上
化粧シート・防汚/耐汚染性化粧シート貼り仕上
ステンレス製（ヘアライン仕上・バイブレーション仕上・エッチング仕上 ※14 ）ツートーンインテリア
標準サイズ（幅200mm×高さ700mm）
大形サイズ（幅200mm×高さ1300mm）
ステンレス製（ヘアライン仕上）
ステンレス製（バイブレーション仕上）
鋼板製単色塗装仕上
非塩ビ系化粧鋼板（TK-W144になります）
硬質アルミ製ステンレス製
非塩ビ系タイル
長尺シート
標準サイズ
フルハイトミラー（ステンレス製：背面中央に設置します）
2方向
3方向

ウエストパッド※18
保護マット 消臭/菌・ウイルス抑制（「ルネキャット®」を使用）
保護マット・床マット
抗菌・抗ウイルス加工（操作ボタン、操作盤、ドア、三方枠など）
のりば操作盤ステンレス製フェースプレート・板曲げタイプ（ヘアライン仕上）
ステンレス製フェースプレート・平板タイプ（ヘアライン仕上・バイブレーション仕上）
抗菌凸文字ボタン
操作ボタン
クリックタッチボタン（操作盤はステンレス製フェースプレート・平板タイプになります）
ステンレス製クリックタッチボタン（操作盤はステンレス製フェースプレート・平板タイプになります）
大形クリックタッチボタン（□60mm）（操作盤はステンレス製フェースプレート・平板タイプになります）（操作盤はステンレス製フェースプレート・平板タイプになります）
非接触ボタン（センサー組込形）
デジタル階床表示
インジケータ液晶インジケータ（操作盤はステンレス製フェースプレート・平板タイプになります）
幕板取付・デジタル階床表示
ホールランタン樹脂製（3～4台の場合は標準装備仕様）
小枠
鋼板製単色塗装仕上
三方枠
ステンレス製（ヘアライン仕上・バイブレーション仕上）
大枠
鋼板製単色塗装仕上
ステンレス製（ヘアライン仕上・バイブレーション仕上）
ホールランタン・のりばボタン組込タイプ

幕板

ドア
防犯窓付きドア

フラットバーステンレス製（ヘアライン仕上）
鋼板製単色塗装仕上
ステンレス製（ヘアライン仕上・バイブレーション仕上・エッチング仕上 ※13）
幕板なし
化粧シート・防汚/耐汚染性化粧シート貼り仕上

鋼板製単色塗装仕上
ステンレス製（ヘアライン仕上・バイブレーション仕上・エッチング仕上 ※13）
化粧シート・防汚/耐汚染性化粧シート貼り仕上
標準サイズ（幅200mm×高さ700mm）
大形サイズ（幅200mm×高さ1300mm）
硬質アルミ製ステンレス製

寝台用
（B形）

△
◎
◎
△
△
△
◎
△
△
◎
△
△
△
△
△
△
◎
△

△
◎
◎
△
△
△
◎
△※12
－
◎
△
△
△
△
△
△
◎
△

△
◎
△
△
△
△
△

△
◎
◎

△
◎
△
△
△
△
△

△
◎
◎

△
◎
△
△
△
△
△
△
△
△
△
◎
△
◎
△
△
△
△
◎
△
△
△
◎
△
△
△

△
◎
△
△
△
△
◎※17
△
△
△
△
◎
△
◎
△
△
△
△
◎
△
△
－
◎
△
△
△

△
△
△

－
△
△

△
△

◎
△
◎
△
△
△
△
◎
△

△
△

◎
△
◎
△
△
△
△
◎
△

※7 回生電力機能の詳細については、弊社までお問い合わせください。 ※8 この機能を発揮するためには、弊社とのメンテナンス契約をしていただく必要があります。 ※9 お選びいただける意匠については、弊社までお問い合わせください。 ※10 遮煙のりばドア（スモークプルーフ）をご利用の場合は停電時自動着床装置（トスランダー）をご採用いただ
き、
さらに火災時管制運転のご採用が必要になります。
昇降行程に制限がありますので、詳細は弊社までお問い合わせください。 ※11 プレミアム天井PRM-11をご採用の場合は、Ｏ.Ｈ
寸法がプラス200mm必要になります。 ※12 寝台用のデラックス天井は、DLX-13のみになります。 ※13 かご天井高さ寸法によりご採用いただけない場合があります。 ※14 ステン
レス製エッチング仕上につきましては「東芝エレベータエッチングサンプル集」からお選びください。 ※15 台車などで荷物を運ぶ場合250kg以下（台車含む）に分けて搬出入してください。
※16 ニ方向出入口タイプ、展望用エレベーターの場合は、凸面鏡となります。 ※17 アルミ製平形手すりになります。 ※18 ウエストパッドをご採用の場合には、3方向手すりはご採用できません。

その 他

しきい

鋼板製単色塗装仕上
ステンレス製（ヘアライン仕上・バイブレーション仕上）

乗 用
（P形）

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧※1 スマートドアはお知らせドアビームと、お知らせドアサインとの併用はできません。 ※2 緊急時には特殊呼び登録階、
またはサービス階切離し階へ停止する場合もあります。 ※3 建物に設置するオートロック・インターホンシステムにつきましては、別途工事となりますので、弊社までご相談ください。 ※4 かご内リフレッシュ機能との併用はできません。 ※5 Ｏ.Ｈ寸法が変更になりますので、詳細については弊社までお問い合わせください。 ※6 展望用エレベーターにスマートドアはご採用いただけません。

かご室

様

仕様詳細

◎
◎
△
△
△
△
◎
◎
△
△
△
◎
△
◎
○
◎
－
◎
－
△
△
△
◎
◎
◎
△
△
△
△
◎
○
△
△
△
△
◎
△
△
△
－
△
△
◎
◎
△
△
◎
◎
◎
◎
△
－
△
◎
○
△
△
△
△
△
－
△
△
△
◎
△
△
△
◎
△
△
－
△
◎
△
◎
◎
△
△
◎

仕

オーダ ー形

◎
△
△
△
△
△
◎
◎
△
△
△
◎
△
◎
○
◎
△
◎
－
△
△
△
◎
◎
◎
△
△
△
△
◎
○
△
△
△
△
◎
△
△
△
△
△
△
◎
◎
△
△
◎
◎
◎
◎
△
△
△
◎
○
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
◎
△
△
△
△
◎
△
◎
◎
△
△
◎

寝台用
（B形）

デ ザイン・意 匠79○ 標準装備仕様

標準形

乗合全自動方式
専用運転
運転手付運転併用方式
2台群乗合全自動方式
3台群管理方式
4台群管理方式
管制運転
P波感知器付地震時管制運転（リスタート機能付）
長周期地震対策
緊急地震速報連動管制運転
緊急救出運転機能
火災時管制運転
停電時自動着床装置トスランダー
自家発時管制運転
ピット冠水管制運転
保護機能
しきい間すきまレス
機械式ドアセフティ（片側）
機械式ドアセフティ（両側・2枚戸中央開きタイプの場合）
2D多光軸（マルチビーム）
ドアセンサースマートドア※1
お知らせドアビーム
お知らせドアサイン
お知らせドアセンサー
異常時のドア繰り返し開閉動作
ドア過負荷検出装置
乗り過ぎ防止装置
電源仕様
高調波対策
福祉仕様
車いす兼用エレベーター仕様（詳細はP.43）
視覚障がい者対応仕様（詳細はP.44）
聴覚障がい者対応仕様（詳細はP.44）
セキュリティ仕様 同時通話式インターホン
広角ミラー付操作盤
広角ミラー付三方枠（大枠）
かご内防犯カメラシステム
液晶インジケータへのかご内防犯カメラ映像の表示
警報ボタン
各階停止運転（防犯運転）
特殊呼び登録機能（詳細は P.59）※2
サービス階自動切り離し運転（ソフト設定式）※2
サービス階自動切り離しスケジュール運転（ソフト設定式）※2
3
オートロック・インターホン連動システム※2、（詳細はP.60）
満員お知らせ灯
サービス機能降車お知らせボタン
運転状況表示機能（のりば）パーキング機能
台風時パーキング機能
自動パーキング機能
行先階取消し機能
いたずら呼びキャンセル機能（6階床以上のみの機能です）
反転時呼び一括キャンセル機能
戸開放時間自動設定
基準階帰着制御
出退勤時スケジュール運転
満員通過機能（ただし2台以上の時は基本仕様）
換気装置継続運転機能
イオン発生装置
かご内リフレッシュ機能
混雑お知らせブザー
混雑したかごの通過機能
エレベーター専用クーラー ※4、5
床補強
展望用エレベーター ※6
ペット運転
コンビニエントフック
かご内アース付コンセント
戸開き延長機能
かご室
戸開き延長ボタンのりば
戸開き延長ボタン・戸開ボタン
かご呼び戻し機能
のりば
かご呼び戻しボタン
専用運転切替機能
かご室
専用運転切替ボタン
ヒューマン・インター 気配りアナウンス（非常時の四カ国語対応）
フェース機能オートアナウンス機能
到着予報チャイム（かご上下取付）
到着予報チャイム（のりば／3～4台の場合は標準装備仕様）
かご内BGMスピーカまたは非常用スピーカ
省エネルギー機能 照明・換気装置自動休止機能
回生電力機能 ※7
その他付加仕様
遠隔監視メンテナンス用インターフェース※8
故障時最寄階自動着床装置
かご天井高さ200mmアップ（O.H寸法がプラス200mm必要となります）※9
遮煙のりばドア（スモークプルーフ）※10
かご内停電灯（自動充電式）◎ 基 本 仕 様

コンセプト・ラインアップ

オーダー形：仕様一覧表

80

コンセプト・ラインアップ

全国ネットワーク／除外工事
除外工事
区分

上野原事業所
上野原事業所では、昇降機の信頼性試験の実施と評価を行っています。

1

昇降路頂部への天井フック、またはトロリービーム設置工事。

4

鉄骨構造・PC構造の昇降路におけるガイドレール支持・固定用ファスナー、
レール支持柱およびインサート、
プレートの設置工事。

6

ピット内防水仕上工事。
（必要に応じて排水設備工事を含む）

8

ピット深さが3mを超える場合のピット点検用出入口の設置工事。

5

府中事業所では、研究開発を行い、専門技術者に対して、技術面、そして品質保証のサポートを行っています。

7
9鉄骨構造・PC構造ののりばにおける出入口用品取付材および固定用インサート、
プレートの設置工事。

のりば出入口のしきい取付用床欠き込み、
しきい受け床持ち出し工事およびしきい取付後のモルタル充填工事。

15

のりば出入口用品取付後の壁ならびに床その他の仕上工事。

1
2

本社パーツセンター

支社店パーツセンター

本社・全国支社店にパーツセンター14カ所、営業所・サービスステーション約230カ所

のりば三方枠、インジケータ等と壁間のモルタルまたはロックウール充填工事。
搬入経路の確保、段差解消ならびに搬入用仮設開口、搬入後の復旧工事。

昇降路内建築工事仮設床用（水平養生）の金網、デッキプレートなどの撤去工事。

3

エレベーター工事着工前までの各階のりば出入口開口部の養生作業。

1

エレベーター受電端子までの動力用電源・照明用電源・接地線の引込・立上工事および一次側端子への接続工事。

4

4

昇降路内の騒音・振動が居室に伝搬しない配置および躯体構造工事。
（防音・防振工事等）

昇降路外のインターホン、監視盤、異なる昇降路を持つ群管理エレベーター（対面配置等）等の配管・配線工事。
非常放送その他必要な配管・配線工事ならびに引込・立上工事。
監視盤を設置する場合の監視盤までの電源引込工事。

昇降路内の温度が40℃を超える場合の換気設備工事または空調設備工事。

エレベーター遠隔監視用配管・配線工事。
（電話中継盤からエレベーター受電端子までの配管・配線工事ならびに引込・立上工事）

5

ピット内点検用コンセント設備工事。

7

火災時管制運転をご採用の場合の火災報知信号の支給。

9

自家発時管制運転をご採用の場合の自家発電源のエレベーター受電端子までの引込工事。

6810

遮煙のりばドア（スモークプルーフ）を設置する場合の建屋火災報知信号の供給。

自家発時管制運転をご採用の場合の買電、自家発電源識別用信号の支給。
昇降路頂部の煙感知器および点検口（施錠装置付）設置工事。

81

姫路工場

姫路工場では、
エスカレーターの開発や設計を行っています。

本社パーツセンター

パーツセンターでは、万一の不具合時にも迅速に対応して、部品の供給を行います。

施工時にご配慮願います。
（●建築工事関連）●昇降路に他の用途の配管・ダクト等が露出しないように願います。
●据付工事用現場詰所ならびに材料、据付工事用機材の保管場所を無償貸与願います。
●据付工事用電源ならびに試運転用調整時の動力電源等を無償支給願います。
●仮設揚重機、重機、搬入運搬用台車を無償貸与願います。
●昇降路内へ浸水防止・止水対策願います。
●エレベーターを工事用に使用される場合、別途ご契約ください。

お気軽にお問い合わせください

お見積り・ご照会に際しては、次の事項をお知らせください。
1 建物名ならびに建設地住所
2 ご希望の機種ならびに台数
3 停止階数

4 各階の高さ

5 電源電圧と周波数
6 ご希望の納期

ご不明な点等がございましたら、弊社営業担当が伺いますのでお気軽にお申し付けください。

その 他

フィールド研修センター

計画時にご配慮願います。
（●建築工事関連 ○設備工事関連）●最上階エレベーターホールへ外部階段などで行ける経路を確保してください。
●昇降路内の温度は5℃以上40℃以下、湿度は月平均90％以下、日平均95％以下、氷結、結露しないようにしてください。
●昇降路は有害ガスや甚だしい塵埃などが入らないようにしてください。
●昇降路および出入口は風雨に直接さらされたり、塩分の影響を受けないようにしてください。
●昇降路および出入口に直射日光が当たらないようにしてください。
○医療機器・放送用機器・コンピューター機器などの電源とエレベーター用動力電源の電源系統の分離工事をお願いします。
〇電源電圧の変動は、エレベーター受電端子において動力用は±10％以内、電圧不平衡率を5％以内、照明用は±5％以内に保つよう電源を設置してください。

据 付 図 ／寸 法 表・仕 様 一 覧

次の事項について、ご配慮願います。

フィールド研修セン
ターには昇降機や建物設備を守るための教育や実習設
備をはじめ、お客さ
まに東芝エレベー
タの製 品やサービスを見て、体感いた
だける施設です。

仕様詳細

営業所、サービスステーション

通過階のある場合の昇降路救出口設置工事。

13

3
設備工事

併設されたエレベーターのピットに段差がある場合の間仕切り工事。

122

サービス情報センター

ピットが深い場合の埋戻し工事。

オーダ ー形

西日本サービス情報センター

溶接レスの場合のガイドレール支持用ファスナーおよび立柱・三方枠取付用アングルへの穴加工。

ピット下を使用する場合の二重スラブ、釣合おもり側の直下部厚壁工事。

14
建築工事
そ の 他

中間ビーム、背面ビーム、側面ビーム設置工事。

10
11

東日本サービス情報センター

昇降路の築造・鉄骨材の耐火処理工事ならびに各階のりば出入口壁穴あけ工事。
躯体誤差が30mm以上（オーバーヘッド寸法の誤差は20mm以上）の場合の是正工事。

2
3

建築工事
昇 降 路・の り ば

工事内容

デ ザイン・意 匠

府中事業所

No.

標準形

次の諸工事はエレベーター工事に含まれませんので、別途施工くださるようお願いします。

※ 確 認 申 請 手 続きに関 わる申 請 費 用 は 、法 定 手 続きのた めお客 様 負 担となります。
（ 申 請 機 関 により費 用 が異 なるた めご確 認 願います。）※工事用使用（適用事業）手続きに関わる労働基準監督署への書類提出、落成検査費用【収入印紙】は、法定手続きのため事業者による提出、費用負担となります。

82