Like mountains, dividing climate.

FRICO AIR CURTAIN

ACCESSORY GUIDE BOOK
CREATING IDEALENVIRONMENTS

2021-12-10

エアカーテン用 アクセサリーガイドブック

The New Generation.
全てが新しい 次代の設計思想のエアカーテン
フリコは創業以来どの時代も人に寄り添う技術を中心に考え、エアカーテンの理想形を追い求めてきました。
パミールが、今までみがきあげてきたエアカーテンの新しい基準であるならば、全く新しく開発された FC コントロールがエアカーテンを省エネルギー設備のジャンルを超えた心地よさ、そしてきめ細やかな全体制御を可能にしました。
革新の FC コントロールシステムは、設置環境を把握、幅広く的確な作動をアシストするセンサー類、ベスティビュール機能搭載、などの多用途高機能化でエアカーテンをより効率的に、よりきめ細やかな制御など、エアカーテンのポテンシャルを引き出すさらなる進化を遂げました。

ErP 認証SDGs 持続可能な未来への製品

空気をゾーニングする

02 AIR CURTAINS ACCESSORY GUIDE BOOK

AIR CURTAINS ACCESSORY GUIDE BOOK

03

FCコントロールシステム

FCダイレクトFC Control System

シンプルでスタンダートなパッケージ

1 つのシステムで様々な可能性

200V 50/60Hz

ドアコンタクトで開閉を感知しコントローラで基本的な制御を行うことができます

フリコのエアカーテンは PC ボードが内蔵されており、お好みのコントロールシステム FC を追加することで、「ドアコンタクト」

多くのスマート機能や省エネ機能を実現することができます。使用目的に合わせ 4 種類のパッケージをご用意しています。
設置後に部品を追加してシステムを拡張・カスタマイズすることも可能です。
お客様のご要望に応じたパッケージをご用意いたします
ので、お気軽にお問い合わせください。

FCスマート

全てが使いやすいオールラウンダーパッケージ

FCダイレクトFCスマートFCプロ

FCビルディング－BMSシステム

ドアコンタクトで開閉を感知します。コントローラと APP

システム構築のベースユニット

自由度の高いセカンドレベルの最大限のコスト削減を実現する

0-10V、リレーなどの無電圧接アプリで基本設定、アラームの確認、機器監視、制御調整を

ドアコンタクトは、ドアが開いてコントロールシステム。
FC スマーサードレベルのコントロールシ

点、モドバス RTU(RS485) によいるときだけエアカーテンが作

ト は、「FC ダ イ レ ク ト 」 の す べステム。FC プロは、「FC ダイレる制御が可能なビル用総合制御動するというオート省エネ機能ての機能に加えて、省エネ機能クト」と「FC スマート」のすべシステムです。FC ビルディングを備えています。ドアが閉まってや APP ア プ リ（Bluetooth） でての機能に加えて、自動省エネ機

では、製品の作動状況やアラームいるときはエアカーテンはスタの操作が可能です。アプリを使え能を備えています。室内外の温度を可視化することができます。モンバイ状態となり、さらに加熱がば、システムのすべての機能にア情報を受信して反応することで、ドバスにより、制御システム内の必要な場合はファンの回転数をクセスでき、思い通りに設定が可

適切な量の熱と空気の流れを追すべての省エネ機能を利用する下げて運転します。また、カレン

能になります。また、大規模な全加してオーバーシュートを防ぎ、ことができます。

ダー機能により、快適モードと削体制御システムの中に別個に設エネルギー消費を削減します。

減モードの期間を選択すること定するゾーンを作ることもできができます。

ます。

FCDA - FC Direct

FCSA - FC Smart
FCCF

FCBC05

FCCF

FCBC10

FCDC■エントリーレベル・ドアコンタクト・カレンダー機能・ フィルタータイマー

FCLAP

FCDC

FCPA - FC ProFCCFFCLAP FCTXRF

FCBC10

FCDC■ FC ダイレクト＋α（Bluetooth）
による制御
・APPアプリ・ワイヤレスセンサー対応
・多才な温風用温水量コントロー
ル可能
・調整可能なカレンダー機能
・留守番・ブースト機能
・調整可能なフィルタータイマー
・風除室・前室制御機能
・ゾーンニーング制御機能■ FC ダイレクト+ FC スマート+α
・自動エアフロー制御
・自動ヒートブロック制御

FCダイレクトFCスマートFCプロ

第 1 レベルの制御システム

第 2 レベルの制御システム

第 3 レベルの制御システム

段階ごとにシステム拡張・カスタマイズが可能FCBA - FC Building
FCBA

FCBC10200V 50/60Hz行うことができます「ドアコンタクト」

FC
ワイヤレス
室温センサー

FC ワイヤレス温度センサー
FC ワイヤード温度センサー
別売品でFCスマートに追加が必要です
FCCF

FC
ワイヤード室温センサー

FCDC■ FC ダイレクト＋α・0-10V またはモドバス
・自動エアフロー制御 *・自動熱遮断 *・多才な追加温水制御可能
・温風とファン速度設定
・アラーム表示・読取値検知機能・留守番・ブースト機能
・ 調整可能なフィルタータイマー
・風除室・前室制御機能
・ゾーンニーング制御機能* ) 要・外気温度シグナル入力

・iOS・Androidに対応・システム概要

Appで簡単セットアップ
コントロール・システムガイド
・基本設定
・詳細設定
・視認性に優れ親しみやすいセットアップが可能
・アラーム機能・セムコンと共同開発されたApp

Controls

・Appアップデート対応

製品名

製品型式

Itemnumber

製品概要

FC ダイレクト
FC スマート
FC プロFC ビルディング

FCDA
FCSA
FCPAFCBA74684
74685
74686
74687

第１レベルの制御ステム
第２レベルの制御ステム
第３レベルの制御ステム
ビルディングマネージメントシステム（BMS）対応

04 AIR CURTAINS ACCESSORY GUIDE BOOK

AIR CURTAINS ACCESSORY GUIDE BOOK

05

エアカーテンフィッティングシステム
Air Curtain Fitting System

1 つのシステムユニットで様々な用途に水平設置ジョイントキット取付事例

フリコエアカーテンを美しくフィットさせエネルギー効率を高める北欧デザインのオプションパーツ。北欧らしい応用性に富んでいます。

ウォールブラケット（水平設置用ブラケット）

ウォールブラケット
PA34WB：長さ 400mm
PAWBL : 長さ 560mm

1119* ）パミール 3500/4200/5000 兼用* ）PAWBL は本体を壁から離す場合に使用します。

Used for

Consists of[mm] PA34WB

PAWBL

PA34WB15
PA34WB20
PA34WB30

18044
18045
18046

PAFEC5010/5015
PAFEC5020
PAFEC5025

234A
B
C

80
40401206052,5

PAWBL15PAWBL20
PAWBL30

214951214952214953

PAFEC5010/5015
PAFEC5020
PAFEC5025

234DEFG12040400
40816560560568

CA

B

Item number

DType

イタリア・ミラノ SEPHORA Shop

垂直設置事例

E

水平連結用 / 垂直設置用 ジョイントキット（共用部材）
・PA3JK パミール 3500 用・PA4JK パミール 4200/5000 用* ）連結で設置するためのジョイント部材、垂直設置の際にベースプレートとして使用します。

Type

Item number

Used forConsists of

PA3JK
PA4JK
PA4JK

110759110760110760

PAFEC3510/3515/3520/3525
PAFEC4210/4215/4220/4225
PAFEC5010/5015/5020/5025111* ）ジョイントキットで連結することで開口部の幅や高さを調整することが可能です。

06 AIR CURTAINS ACCESSORY GUIDE BOOK

スウェーデン・ヨーテボリ 衣料品店

AIR CURTAINS ACCESSORY GUIDE BOOK07

垂直設置用デザインキット（背面カバー）PA3VDW20
PA4VDW25

パミール 3500 用（H=2,000mm）
パミール 5000 用（H=2,500mm）* ）電源ケーブルや温水配管を保護するために使用します。

Type

Item number

Used for

Consists of

PA3VDW15
PA3VDW20
PA3VDW25

110751110752110753

PAFEC3515
PAFEC3520
PAFEC3525

111

PA4VDW15
PA4VDW20
PA4VDW25110754
110755110756

PAFEC5015
PAFEC5020
PAFEC5025

111

パミール 3500 用 H=1,000mm・H=1,500mm・H=2,500mm （受注生産品）
パミール 5000 用 H=1,000mm・H=2,000mm （受注生産品）* ）納期等、詳細はお問い合わせください。

垂直設置用 本体コーナーガイド
AXP300 ヒットプロテクション
ハンドリフトや貨物の衝突、ショッピングカートなど衝撃保護部材。
TypeItem number

Used for

Consists ofAXP300

10028

PAFEC5010/5015/5020/5025

1

Pamir3500

温水コイル内蔵タイプ用 アクセサリー

Pamir4200

Pamir5000

温水コイル内蔵タイプは専用バルブキットを組み込んでください。
アクチュエーターで流量をバリアブル制御し必要な加熱を得られます。
内蔵バイパス機能は、スタンバイ状態では温水コイル内に常時温水を適量供給し、フロスト防止とレスポンスの良い加熱を行います。

加熱機能付き 温風用低温コイル内蔵式

付属品

Water control

レターン水温センサーは、効率的な加温調整制御でエネルギーの消費を抑制します。

VPFC 圧力独立調整弁システム
モジュレーションアクチュエータとシャットオフバルブを備えた2 ウェイ圧力独立制御調整バルブです。

FCWTA レターン温度センサー
レターン温度制御とオートバイパス機能、デフロスト抑制とType

Item number

Dimension valves

Flow range l/s

VPFC15LF
VPFC15NF
VPFC20238293238294238295

DN15
DN15
DN20

0,012-0,068
0,024-0,130,058-0,32

VPFC25
VPFC32
FCWTA

238296238297
74702

DN25
DN32
Return water temperature sensor

0,10-0,60
0,22-1,03

供給温水温度・使用環境などに合わせエアカーテン構築の総合提案をいたします。
詳細についてはお問い合わせください。

エネルギーの消費を抑制します。

08 AIR CURTAINS ACCESSORY GUIDE BOOK

AIR CURTAINS ACCESSORY GUIDE BOOK

09

商品に関するご相談・お問合せ

温水コイル内蔵タイプ用 追加アクセサリー

TEL.048-257-3196

Mail : fukagawa@ductnet.com

温水コイル内蔵システムを効果的に運用する追加オプション、詳細はお問い合わせください。
記載以外にも設置場所に適した推奨オプションがラインナップされています。

【本社】

株式会社フカガワ【販売】

株式会社フカガワ

フレキシブルホース（FHDN20）
温水コイルユニットを簡単かつ実用的に設置するフレキシブルホースです。
FHDN20：長さ 350mm

FHDN2010：長さ 1,000mm
DN20 内ネジ 90°
クランク

外部吸気フィルター
（PA34EF）
温水コイルユニットに埃や異物の侵入吸着を防ぐ、メッシュフィルター着脱が簡単な、マグネット内蔵フィルター本体を開けて交換等の必要がないため、メンテナンスは容易です。

〒332-8555 埼玉県川口市西青木2-9-5

TEL.048-257-3111

FAX.048-256-6629

営業センター１課〒339-0036 埼玉県さいたま市岩槻区横根188-1

TEL.048-798-8881

FAX.048-798-8061

営業センター２課〒339-0036 埼玉県さいたま市岩槻区横根188-1

TEL.048-798-8891

FAX.048-797-1177

札幌営業所〒003-0871 北海道札幌市白石区米里一条3-6-2

TEL.011-875-9151

FAX.011-875-3544

新潟営業所〒950-3134 新潟県新潟市北区新崎700

TEL.025-278-3627

FAX.025-278-3628

水戸営業所〒311-1114 茨城県水戸市塩崎町34-4

TEL.029-240-5336

FAX.029-240-5338

川口営業所〒332-8555 埼玉県川口市西青木2-9-5

TEL.048-257-1088

FAX.048-256-9183

戸田営業所〒335-0035 埼玉県戸田市笹目南町30-2

TEL.048-449-8311

FAX.048-449-8366

東京営業所〒230-0002 神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町9-29

TEL.045-582-2030

FAX.045-582-7110

神奈川営業所〒252-0002 神奈川県座間市小松原2-18-20

TEL.046-266-5771

FAX.046-266-5776

静岡営業所〒422-8004 静岡県静岡市駿河区国吉田1-8-20

TEL.054-267-3337

FAX.054-265-2828

浜松営業所〒435-0028 静岡県浜松市南区飯田町135-1

TEL.053-463-2060

FAX.053-463-6618

長野営業所〒380-0911 長野県長野市稲葉1731-95

TEL.026-214-5530

FAX.026-214-7635

大阪営業所〒578-0901 大阪府東大阪市加納5-14-24

TEL.072-889-1888

FAX.072-889-1212

西大阪営業所〒661-0965 兵庫県尼崎市次屋3-19-22

TEL.06-6495-2700

FAX.06-6495-2701

南大阪営業所〒599-8253 大阪府堺市中区深阪2-16-55

TEL.072-230-0311

FAX.072-230-0322

広島営業所〒731-0124 広島県広島市安佐南区大町東2-8-8

TEL.082-836-7766

FAX.082-836-7786

九州営業所〒812-0888 福岡県福岡市博多区板付1-3-27

TEL.092-451-7871

FAX.092-451-7870

鹿児島営業所〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町4-10

TEL.099-263-6001

FAX.099-263-6002

沖縄営業所〒901-2134 沖縄県浦添市港川495-1

TEL.098-917-5415

FAX.098-917-5416

仙台営業所〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野1-2-10

TEL.022-353-6491

FAX.022-786-6509

山形営業所〒994-0011 山形県天童市北久野本3-2-15

TEL.023-654-5005

FAX.023-654-0528

盛岡営業所〒020-0616 岩手県滝沢市木賊川475-2

TEL.019-613-3911

FAX.019-613-3915

株式会社フカガワエーシーエス〒367-0063 埼玉県本庄市下野堂619

TEL.0495-24-2651

FAX.0495-21-2577

株式会社栃木フカガワ〒322-0026 栃木県鹿沼市茂呂65-1

TEL.0289-72-1121

FAX.0289-72-1120

株式会社千葉フカガワ〒263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町55-2

TEL.043-298-0555

FAX.043-258-1050

株式会社京都フカガワ〒613-0023 京都府久世郡久御山町野村村東174-1

TEL.075-631-1532

FAX.075-631-1591

株式会社岡山フカガワ〒702-8004 岡山県岡山市中区江並89-3

TEL.086-274-3162

FAX.086-274-3163

株式会社熊本フカガワ〒861-8031 熊本県熊本市東区戸島町974-18

TEL.096-380-0500

FAX.096-380-0502

株式会社北九州フカガワ〒800-0219 福岡県北九州市小倉南区曽根新田北7-5-1 TEL.093-474-5611

FAX.093-474-5610

R&D センター〒332-8555 埼玉県川口市西青木2-9-5

TEL.048-257-3111

FAX.048-229-3411

川越工場〒350-0833 埼玉県川越市芳野台2-8-30

TEL.049-223-3311

FAX.049-223-3313

岩槻工場〒339-0056 埼玉県さいたま市岩槻区加倉292-2

TEL.048-749-8831

FAX.048-749-8832

株式会社フカガワエーシーエス〒367-0063 埼玉県本庄市下野堂619

TEL.0495-24-2651

FAX.0495-21-2577

株式会社ツウキ〒367-0062 埼玉県本庄市小島南3-5-12

TEL.0495-22-2091FAX.0495-27-0267

株式会社福岡スパイラル〒818-0114 福岡県太宰府市北谷920-7

TEL.092-921-5241

FAX.092-921-5243

有限会社鹿児島スパイラル〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町4-10

TEL.099-263-6001

FAX.099-263-6002

Duct Net(Thailand)Co.,Ltd.

TIP7 789/13 Moo9 Bangpla Bangplee
Samutprakarn 10540,Thailand

TEL.+66-2136-2888 FAX.+66-2136-2891

深川機械販売株式会社

フィルタープレッシャーガード
（DTV200S）フィルターの汚れ具合を差圧測定します。
計量ホースは本体の吸い込み側（フィルターの後）に接続します。
ポテンションフリー機構（調整可能範囲 20-300Pa）
逆転防止アラームセンサー内蔵

株式会社東北フカガワ【製【海造】外】

株式会社深川製作所⃝本カタログの掲載内容は、2021年12月現在のものです。

⃝ご使用前に本カタログをよくお読みの上、正しくお使いください。本カタログに記載している用途とは異なった使用、施工上の不備による不具合については責任を負うことはできません。

⃝製品の使用方法など技術的なご質問は、お近くの営業所へお問合わせください。
⃝許容静荷重を超える荷重をかけないでください。破損、落下の恐れがあります。
⃝ボルト・ナット類は確実に締付けてください。緩み、落下の恐れがあります。

10 AIR CURTAINS ACCESSORY GUIDE BOOK

⃝改良のため、予告なしに製品の仕様（形状・寸法・板厚など）を変更することがあります。

⃝本カタログに掲載してある製品の色は印刷の関係上、実際と異なる場合があります。
⃝機械の価格につきましては、担当営業までお問合わせください。
⃝許可なく転載・複製を禁じます。

⃝他社製品は、各メーカーの承諾の下、掲載しております。