国土交通省 令和3年度第2回サステナブル建築物等先導事業（省ＣＯ２先導型） 採択プロジェクト

小松駅東地区複合ビル整備事業
北電産業小松ビル合同会社
北陸電力ビズ・エナジーソリューション株式会社

建物・計画概要
石川県小松市は日本海に近く、南加賀の中心地。2024年に北陸新幹線が延伸するJR小松駅前。
北陸電力と小松市が連携して計画中の複合施設
北陸電力及び関連会社のオフィス、南加賀最大規模の多目的ホール
公立小松大学の大学院、賃貸オフィス、ホテル、店舗等の公共的施設
用途：事務所、ホール、学校、ホテル、店舗
建設地：石川県小松市日の出町1丁100番他

様々な機能や地域の環境を受け止める「器」というコンセプト

建物規模：地上10階
延床面積：16,512m2

2

環境設備計画のコンセプト
小松が享受する⾃然エネルギーの最⼤限活⽤と、汎⽤性の⾼い技術の組合せにより、建築・設備一体の計画となった「小松で体感できる環境建築」をコンセプトとします。
日常時も災害時も南加賀地域の拠点となる先導的環境配慮型複合施設のプロトタイプを目指します

１

小松の⾃然気候を取り込む、快適で省エネな執務空間
卓越⾵を最大限活かした建築形状や自然換気の計画
執務環境の省エネ化を図る最適な採光量の計画
豊富な井⽔の多段階利用、調湿外気処理による湿度制御

2

来訪者にもわかりやすい、体感できる省エネ技術
除湿の様⼦が目に⾒える除湿型放射冷暖房パネル、太陽光発電、超節⽔型便器
自然採光＋サーカディアン制御による自然な光の移ろいと省エネの両立

3

地産地消を行う、⾃己消費型のZEB
汎用性の高い建築・照明・空調が一体となった計画による徹底した省エネ
太陽光発電を最大限利用した自然エネルギー由来の電気自動車利用
災害時の太陽光発電＋蓄電池＋電気自動車の放電による多目的ホール機能維持
3

立地と気象分析
白山連峰の豊富な地下⽔源や降⽔量を活かせる地域であり、年間を通して南北方向の卓越⾵がある。
一方、夏季の高温多湿の蒸し暑さ、冬期は降雪の他、曇天による日照時間の少なさが特徴的である。

1.

多湿のコントロール

暑い夏に湿度が⾼い分、蒸し暑い
⾃然換気有効時期=多湿時期

2.

卓越風を活かす

⾃然換気有効時間帯に建物形状に沿った南北方向の卓越風利⽤3.

日射を活かす曇天による日照時間の少なさをカバーする北面採光の工夫
年間の全天日射量を活かした太陽光発電

4.

豊富な水資源を活かす

空調熱源利⽤を主として散水、融雪や災害時給水など多段階利⽤源化

4北陸初「⼤規模複合施設におけるZEB-ready」を目指す
画像センサー制御

タスク＆アンビエント照明

雨水集水・再利⽤

太陽光発電

自然採光に画像センサーを組合せ昼光利用・微動検知制御を行う

アンビエント照度を抑えつつ明るさ感を確保した照明方式

雨⽔を濾過後、トイレ洗浄⽔等に再利用

屋上面に設置エネルギーの地産地消

調湿外気処理による湿度制御
デシカで湿度コントロール

サーカディアン制御
生態リズムに合わせた照明で健康性・生産性向上

⾃然換気(オフィス)

ホテル

北面ファサードの卓越⾵
ダウンブローを取込む

ホテル

ルーバーや庇による日射遮蔽⽔平ルーバーや庇で直達日射遮蔽
熱負荷とグレア低減を図る。

事務所

空気式放射空調
除湿型放射冷暖房

事務所

放射パネルの放射効果と除湿で夏の快適さを実現（自然換気併用可）

事務所

天井チャンバー内を空調することで、間接的に天井面の冷却・加熱を行い、放射空調を行います。

⾼顕熱型エアコン

Low-Eガラス

採光を確保しながら冬の暖房効果と夏の冷房効果向上事務所

⾃然換気(低層ロビー)
北面ファサードの卓越⾵
ダウンブローを取込む

換気天井システム

⼤学院

置換換気の原理を応用した換気⾵量の低減および厨房機器の稼働状況に合わせた換気量制御

無散水融雪(外構)
井⽔を利用した融雪を行います

床吹出空調・放射空調

吹抜け空間

多目的ホール
厨房

除湿と省エネに配慮した空調機

天井高の高い空間では居住域空調を意識して、床吹出空調・放射空調を行います。

植栽への再生水利⽤
植栽用灌⽔に雨⽔や空調ドレン⽔を利用

超節水型衛生器具
4L/回以下の超節⽔型大便器で上⽔使用量を極力抑えます

空冷HPチラー
HP

井水利⽤水冷HPチラー
高効率な⽔冷チラーをベース機として運転。

井戸はサステナブル建築物先導事業の補助申請対象項目を示す。
5

「南加賀エリアのレジリエンス拠点」を目指す
北陸電力小松支店、北陸電力送配電小松支社等が電力安定供給のための「レジリエンス拠点」の機能及び地域の環境配慮モデル施設として、防災対応力の強化と省ＣＯ２化の両立を目指す

6

1. 日射遮蔽、断熱性能や外皮性能の向上
PAL＊ 332（設計値）／551（基準値） ⇒ BPI 0.61 約40％の外皮負荷削減
白山への眺望執務室
駅前への顔

会議室・休憩室・更衣室・倉庫

共⽤部

騒音

南側
採光

西日

北面ファサードの採光

南面ファサードの日射遮蔽
Case 1
傾斜無し

Case 2傾斜あり-13%161MWh/yr

Case 3+バルコニー-36%

140 MWh/yr

Case 4+袖壁・腰壁-21%

89 MWh/yr-16%67 MWh/yr
7

2. 建物形状を活かした卓越風による⾃然換気
⾵速[m/s]

北⾵のダウンブロー

ダウンブローを利用した自然換気

キューブ型の建物器の形状の建物

温度[℃]
給気口

ホワイエ

エントランス
エントランス、ホワイエ断面温度分布83. 井水熱利⽤水冷HPチラー＋除湿型放射冷暖房パネル＋床放射冷暖房
吹抜空間の空調効率と省エネ性に配慮⇒空気・⽔併用の床放射空調と除湿型放射冷暖房により空調
床放射冷暖房

床放射冷暖房

吹出口

吹出口

リーシング
エリア

モニター

床放射冷暖房吹出口

9

3. 井水熱利⽤水冷HPチラー＋除湿型放射冷暖房パネル＋床放射冷暖房
吹抜空間の空調効率と省エネ性に配慮⇒空気・⽔併用の床放射空調と除湿型放射冷暖房により空調
除湿型放射パネルは廊下壁面に設置、高天井空間・内部負荷が大きいホワイエは床面空調をベース
床放射冷暖房吹出口(北側ペリ 幅100mm程度)

除湿型放射パネル(壁沿い ルーバー型)

10

3. 井水熱利⽤水冷HPチラー＋除湿型放射冷暖房パネル＋床放射冷暖房
低層部のエントランス、ホワイエには、井⽔熱利用⽔冷HPチラーおよび井⽔の直接利用も可能な除湿型放射冷暖房パネルと床放射冷暖房(⽔・空気併用式)を導入し、省エネかつ快適な環境とします

7℃
空調機

15℃

井⽔カスケード利用回路

17℃(ホワイエ・多目的ホール)

その他雑用⽔系統
・屋外散⽔・トイレ洗浄⽔など

除湿型冷暖房放射パネル(エントランス、ホワイエ)

井⽔利用チラー

床冷暖房放射パネル(エントランス)

井水23℃
無散⽔融雪
井⽔直接利用回路

還元井戸

井水16℃

揚⽔井戸
11

4. 建築・設備を一体化した照明・空調計画
机レイアウトに合わせて天井を器型とし、机の部分を覆うことで冷暖房効果と照明効果を最大化します。

空気式輻射冷暖房

タスク＆アンビエント照明

温度を抑え快適性を確保、潜熱顕熱分離空調による省エネ

天井面の明るさ感を最大化、サーカディアン制御

放射と微気流による心地よさ

居住域

自然換気
卓越風を利用した風力換気、遮音性に配慮

引き違い窓
Low-Eガラス
手動開放による自然換気風量増大
自然排煙機能も兼用

12