BCP
PE-0601
医用電気システム専用電源

B u s i n e s s

C o n t i n u i t y

P l a n n i n g●電源喪失による損害・機会損失の低減●電源品質向上による電子機器寿命の延長
医用電気システム専用電源

PE-0601●高品質な電気供給による情報機器の精度向上●電源喪失による損害・機会損失の低減●電源品質向上による電子機器寿命の延長

すべてのエネルギー消費者を、
エネルギー生産者に●高品質な電気供給による情報機器の精度向上「OFF GRID」designed by Sudo P Yuji
「オフグリッド」
は慧通信技術工業の商標登録商標です（登録番号：第5748120号）〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通８番 神港ビルヂング８階
TEL. 078-335-0882 FAX. 078-391-1010

https://www.ieee802.co.jp/

電気が絶たれた医療現場…
それでも命を救えると、
自信をもって言えますか？
INDEX
悪化する電気事情 … …………………………………………… 4
医用電気システムとは何か？ … ……………………………… 5
非常用電源と医用電気システム専用電源の違い … ……… 6-7
医用電気システム専用電源 PE-0601 の特長 … ………… 8-9
導入事例 … ……………………………………………………… 10
医療機関における設置例と商品仕様 … ……………………… 11

BCP
Business continuity Plan32

％は落雷など、不測数回実施されるものでした。しかし、残りのの事態による停電だとの回答があ
また、停電時間は１時間以上３りました。
時間未満が ％、3 時間以上が約％で、停電全体から見ると１時

1：1：2000）によって、国用 の NAS ハ ー ド デ ィ ス ク が 故に使えなくなった、バックアップ

こすことをご存じでしょうか？

どが混入すると、機器が誤動作を起

イズや電源からのパルスノイズな品が使用されていますが、静電気ノ

医療機器にはさまざまな電子部

します。

テムを停止させる事態を引き起こ

コンピュータを使用した制御シス

増え続ける停電と電源品質の低下で医療現場で起こり得る「もしも」の事態
なぜ電気機器の故障、そして長時間停電が増えている？
新 品 の 液 晶 テ レ ビ が 故 障 し た、障したなど、初期不良ではないか

同 じ く 新 品 の LED 照 明 が す ぐと疑われるような電子機器の故障においては大型アーク炉、大型整車の急速充電器の増加、電力系統

ニクス応用機器の普及、電気自動

これは近年のパワーエレクトロ

り、停止する可能性はそれだけ高くの精密電子部品が使用されておいます。高度な医療機器ほど、多よって停止するように設計されてば、 医 療 機 器 は リ セ ッ ト 機 能 に影響を及ぼすようなものであれ生じた誤動作が患者様に大きな流器など不平衡負荷の増加、太陽
くなるといえます。

が増加しています。

光発電などの再生可能エネルギー

らにおいても、共通の大きな問題

する側と電力を使用する側のどち

電源ラインの異常は、電力を供給

電源品質の低下によって起こるの連系増加など、電力系統の複雑化に伴う電源品質の低下が大きな
さらに、2016 年 4 月より実要因となっています。
施される電力自由化の結果、電 気です。

関への電気状況に関するアンケー

当社が独自に実施した「医療機アンケート調査から見える
医療現場の停電

料金の価格競争が起こると予想されます。これによって、電力インフラの劣化や設備更新の延長などが生じ、その結果引き起こされる
大規模停電も懸念されています。
月実施）
」によ

％の病院から実際に

ト（2015 年

答がありました。

停電が起こったことがあるとの回ると、実にの障害や電子制御機器の誤動作な

電源品質の低下は、受変電設備

医療機器は突然停止するどを引き起こします。例えば、高ターなど、他の機器の動作によるの系統電源品質、コピーやプリン

なら安定した電気を医用電気シス

電源確保と質の向上を目的として 開 発 し た 安 定 化 電 源 で す。 空
気 清 浄 機 や 浄 水 器 が、 空 気 や 水を き れ い に す る の と 同 じ で、「 医用 電 気 シ ス テ ム 専 用 電 源 PE

% は自家発電装

こ の う ち、0601」は電気の品質を最大限置のメンテナンス時に行う計画的に 高 め ま す。 さ ら に、 商 用 電 源

調波はリアクトルの焼損やコンデ間以上の停電が約６割を超えてい（Grid） か ら 独 立 し た 電 源 でンサの損傷を引き起こし、インパるという結果が浮き彫りになりまあるため、電力会社の系統事故にな法定点検等による停電で、年にした。しかしながら、停電から１よる停電や瞬間停電、低電圧など

ル ス な ど の ノ イ ズ や 電 圧 低 下 は、％。この結果からも、一時間以内に電気が復旧した確率は、
度停電になると 1 時間以上続く可わずか
能性が非常に高いと考えられます。

電圧変動やノイズの影響を受けません。万が一、電力会社の電気が0601」

途 絶 え た 場 合 で も、「 医 用 電 気 シ

テムに供給することができます。

ス テ ム 専 用 電 源 PE
電気にも空気や水と同じく、品PE 0601」は、医療機関の「医用電気システム専用電源

電気を使用する必要があります。

関は電気の確保とともに、良質のが発生しやすくなるため、医療機使用すると、さまざまなトラブル

質が存在します。質の悪い電気を

BCPに真剣に取り組む医療機関にこれから必要な「医用電気システム」
医用電気システムとは、機能的医用電気システムとは何か？
接続またはマルチタップで接続
し た 医 用 電 気 機 器 を 含 む、 複 数の機器の組合せのことを指しま1す。 そ の 安 全 要 求 事 項 に つ い ては JIS T 0601
2005（IEC 60601
1
際的に定義されています。

安定した電気を常に供給する、高品質オフグリッド電源

60％

4
5

停電したことがある

工事
事故

49％
計画停電

（法定点検を含む）

調査の結果不明

16％

5％
10％
停電したことがない

40％

10

天災

20％

2015年11月9日
時間：12:59〜14:07（1時間08分）
規模：大阪府河内長野市の150戸
原因：樹木・鳥獣接触
時間：18:48〜21:35（2時間47分）
規模：兵庫県佐用郡佐用町の1,070戸
原因：調査中60
20

2015年11月16日
時間：4:21〜6:49（2時間28分）
規模：和歌山県海南市の1,150戸
原因：樹木・鳥獣接触

停電の原因
質問「診療中に停電を経験したことがありますか？」2015年11月10日
時間：12:22〜13:55（1時間33分）
規模：和歌山県紀の川市、海草郡紀見町、
伊都郡かつらぎ町の140戸
原因：樹木・鳥獣接触

電気確保への備えは？
2015年11月19日
時間：9:29〜10:32（1時間3分）
規模：三重県熊野市および南牟婁郡御浜町の390戸
原因：樹木・鳥獣接触︲︲

2015年11月17日
時間：19:08〜20:58（1時間50分）
規模：滋賀県甲賀市および湖南市の600戸
原因：調査中
時間：20:44〜21:58（1時間14分）
規模：大阪市鶴見区およぼ守口市の270戸
原因：調査中
時間：23:19〜00:45（1時間26分）
規模：京都市伏見区の290戸
原因：調査中︲2015年11月21日
時間：13:11〜19:07（5時間56分）
規模：大阪府泉南市および阪南市の260戸
原因：調査中︲2015年11月23日
時間：19:52〜21:04（1時間12分）
規模：和歌山県橋本市の310戸
原因：調査中︲2015年11月25日
時間：17:26〜18:51（1時間25分）
規模：兵庫県神戸市西区の100戸
原因：調査中写真左：長野県たなべ診療所に設置されている、医用
電気システム専用電源 PE-0601。安定化電源ソースとして、診療所の屋根に設置している太陽電池から、ク
リニックすべての電力を供給している。
写真下：たなべ診療所は、Off‐Grid Clinic として止まらない医療を実現している。

2015年11月14日
時間：1:43〜4:25（2時間42分）
規模：兵庫県南あわじ市の700戸
原因：調査中
時間：3:49〜6:35（2時間46分）
規模：和歌山県新宮市の100戸
原因：調査中
時間：15:28〜18:57（3時間29分）
規模：奈良県吉野郡十津川村の100戸
原因：樹木・鳥獣接触
時間：19:46〜21:45（1時間59分）
規模：兵庫県南あわじ市の700戸
原因：調査中
時間：21:00〜0:17（3時間17分）
規模：和歌山県西牟婁郡すさみ町の950戸
原因：調査中停電はごく身近におこる
一般的な現象。
いつ起きてもおかしくない事態に…
25

80
50

※電力会社による停電内容の公表がない地域については、
本ホームページで掲載する停電事項に相違があります。

︲

10
︲

100戸以上、
停電時間1時間以上の停電情報（一部抜粋）

非常用電源があるから安心。本当にそう言い切れますか？

近年の災害状況が語る
非常用電源の弱点

停電時、自家発電装置は稼働しない？
器、情報系機器に使用するには、
大きなリスクを伴います。
検、整備不良が原因という結果がをシャットダウンするための「思いますが、UPS は正常に機器を使用されているケースも多いと

また「無停電電源装置・ UPS」

浮き彫りとなりました。いざとい% が、 点

万一、停電などが起こった場
う時に自家発電装置を確実に稼働かったものを除いた

合でも、自家発電装置（非常電

燃料と整備不良という問題

源設備）を備えている医療機関で分程度」の電源容量が保証さ

テナンスという大きな負担が、各れれば良いという考え方が主流で〜させるためには、日頃からのメン

10

医療機器などの電子計算機や通しても保護する機能を持つ電源をた上で、停電や瞬時電圧低下に対には、電圧や周波数を一定に保っ

これらの動作不良を無くすため「医用電気システム専用電源に日に高まっています。

システム専用電源」の必要性が日

圧・周波数が安定した「医用電気機関では、止まることがなく、電このような背景から、今、医療信機器は、現在、急速に高機能化

る電源システムを確保している医り、これらすべての課題を解決す

質の確保、以上の４つの課題があPE 0601」は、電源のない使用する必要があります。

能な機器に使用する場合、電源は
あ れ ば 良 い と い う わ け で は な く、
供給する電源の品質管理が重要になってきます。精密な機器になればなるほど、供給電圧が若干変動するだけで、動作不良を起こすた
め、適正な制御や計算ができなくなる恐れがあるためです。
一般的に、電力会社から供給され て い る 交 流 電 気 は、「 正 弦 波 」という波形を描きます。一方、多くの安価な自家発電装置は、矩形波（ 方 形 波 ） と い う 二 進 法（0か 1 か）的な出力をするものです。矩形波は多くの周波数成分を含むために、他の回路に影響を与える可能性があるため、医療機器
は も ち ろ ん IT 機 器 な ど に 使 用
すると、機械が誤作動を起こした
り、寿命を縮める可能性が高くなります。

以上のように、医療機関の自家

医療機関の電気問題を解決す
る医用電気システム専用電源

療機関は、それほど多くないのでち上がり時間への対策 ④電気の発電装置については、①燃料の確

燃料・整備・時間・質
これらの電気の問題を１台で解決

電気出力が安定している
電気出力が安定しない

保 ②メンテナンスの必要性 ③立ては、今、最も信頼できる電源シた専用電源です。医療機関においたした医用電気システムに特化し要とされる電気の要件をすべて満にさらに進化させ、医療機関に必「 パ ー ソ ナ ル エ ナ ジ ー」 を 医 療 用

給する独立電源として開発された場所に高品質で安定した電力を供︲

ステムということができます。

写真上：自家発電装置。持続性、立上り時間、電気の質に弱点がある。
写真左：無停電電源装置・UPS。短時間しか使用できず、長時間に及ぶ電源供給には難あり。

正弦波
擬似正弦波

※ JIS T1022 より改変に、バックアップによる送電が開

生命維持装置あり、電源の長時間維持ができま

10 時間以上せん。

10 秒以内に自家発電設備
が電圧を確立ばれる自家発電装置につながって特別非常電源次に、自家発電装置は、その立
重要 ME 機器・照明

立ち上がり時間という課題
ち上がり時間によって①一般非常

関で使用される各種電源を見れば

10 時間以上

いるコンセントには色（赤色な

電源 ②特別非常電源 ③瞬時特別

明らかなように、いずれの自家発

40 秒以内に自家発電設備
が電圧を確立ど）がついており、それ以外の一般コンセント（白色）と簡単に区
種のグレードに分かや軽油を燃料とするため、燃料が電装置も、起動までには少なから

日の

用途・適応

別することができるようになって非常電源のある限りは作動しますが、電気のずタイムラグがあることが分かりれています。下図に示した医療機

使用許容量を超えれば停止してし重油

まいます。したがって、発電コンます。このため、高度な医療機

しかし、自家発電装置はいます。

セントの使用は、必要最低限にとどめる必要があり、接続する機器を事前にきちんと決めておかなくてはなりません。
もちろん、そのことをしっかりと理解した上で、対策を行っているという医療機関も多いでしょう。ただ、実際に電気が長時間ス
月ト ッ プ し た 2011 年 の 東 日 本
大 震 災 や 2015 年
長野大停電の際には、多くの自家発電装置が正常に稼働しないという事態が引き起こされました。なぜ、自家発電装置は稼働しなかっその理由を探ってみると、燃料

たのか？
切れや津波などの原因で稼働しな■ 医療機関で使用される各種電源はないでしょうか？

手術灯
10 分以上
0.5 秒以内に蓄電池設備（一般非常電源または特別非常が電圧を確立電源と連結されている）
瞬時特別非常電源

メンテナンス不備
40％

医療機関に求められるのは高品質な電気

不稼働の原因擬似正弦波と正弦波の違いが進んでいます。このような高性

電気にも質があることをご存じですか？

一般非常電源

医療機関に求められています。

30

始されます。発電コンセントと呼

あれば、停電発生後から秒以内

68
故障・設備不良18％

連続運転可能な最小時間（電圧確率時間）

3

不明
18％
操作ミス
6％
他設備の故障6％
燃料計故障・異常断水
6％6％立ち上がり時間
種類

A
4

6
7

40

3

情報機器などが誤作動を起こしたはリチウムを採用し、サイクル寿命

安定性が高いオリビン型リン酸鉄

る の が、「医用電気システム専用

今まで、日本国内の送電・配電の信頼性は非常に高く、停電が発用 電 気 シ ス テ ム 専 用 電 源 PE
0601」を 通 し て 供 給 す る だ け
で、電 源 が 常 に 電 気 を 整 流 化 し、安定した状態で供給してくれる
た め、ど の よ う な 電 気 事 情 下 に

わ れ て き ま し た。と こ ろ が、東 日
動 ⑤長期耐久性のつをすべて

数 ②定電圧 ③高出力 ④長時間稼電源として求められる ①定周波
発 生 し ま す の で、「医用電気シス安 定 と な り、電 源 品 質 の 劣 化 が射量によって電圧や周波数が不系している電源系統の場合は、日

特に、太陽光発電設備が多数連あっても安定した電気を使用す

電源 PE 0601」です。
ることができます。

「医用電気システム専用電源

５つの特長を兼ね備えた
常時安定化電源
0601」は、医 療 機 関 の

本大震災以降、少子高齢化の影響

PE

も あ り、ま た、電 気 技 術 資 格 者 が0601」に医療情報機器は精密であるが実現する、画期的な電源装置です。
よって電源品質を向上させておテム専用電源 PE

年々減少する中で、特に地方部に備 に 落 雷 が 発 生 し た 場 合 な ど は、

電力会社は、送電設備や配電設Voltage Constant

圧（CVCF：Constant

用 電 源 で は な く、定 周 波 数、定 電

い 場 合 が あ る た め、不 安 定 な 商

どの非常時の対応です。震災など

かなければならないのが、震災な電気の問題でさらに意識しておくことが重要となります。

事故が発生した電力系統を自動的
Frequency）機 能 を 持 つの非常時は特に電力供給が不安定

ゆえに、電圧や周波数の変動に弱に切り離して、電圧の維持を行い電源装置からの電源供給によっに困難となってきています。

ま す。こ の 際、保 護 動 作 に 必 要 なて、品質の確保が望まれます。

いざという時にも安心のバックアップ電源にも秒の間、電圧が・となります。

秒〜「医用電気システム専用電源・低下します。この瞬間的な電圧降PE
能 で あ り、病 院 内 の 機 器 類 と「 医は、「常時安定化電源」としての機が、自家発電装置の電源品質は商ると、確かに電気は確保されます

停電時に非常用発電機を使用す

下 を「 瞬 時 電 圧 低 下（ 瞬 低 ）」と し0601」の 最 大 の 特 長て定義しています。
％程度、つまり、

日本国内における瞬時電圧低下
は、定格電圧の用 電 源 に 比 べ て か な り 悪 い た め、
電圧変動や周波数変動による情報

用 電 気 シ ス テ ム 専 用 電 源 PE
0601」を 接 続 し、平 時、非 常V 程度まで低下する場合が多いといわれ
機 器 へ の 悪 影 響 が 懸 念 さ れ ま す。

AC100V で あ れ ば
時 を 問 わ ず、す べ て の 電 気 を「 医不安定な場合、医療機関においては、医 療 機 器 や IT 機 器 な ど が誤作動を起こす確率が高くなります。ま た、不 安 定 な 電 気 を 流 す ことで、それぞれの機器の寿命を縮
このような不安を解消してくれ

めることにつながりがちです。

年）
。一般的な

備などにより、非常時に電源が動ていないため、メンテナンスの不た、自 家 発 電 装 置 は、日 頃 動 か しことはいうまでもありません。まは圧倒的に優れたバッテリーマ

ス テ ム 専 用 電 源 PE

全 く 使 え ま せ ん が、
「医用電気シができなくなるため、災害時には充電しているときは自動的に出力

蓄 電 池 は シ ン グ ル タ ス ク の た め、

つ ま り、「医用電気システム専用

万回以上（約作しないといった場合も考えられに接続しておけば、大容量バック

電源 PE

0601」

ます。
ネ ジ メ ン ト（BMS）を 使 用 し て0601」を重要機器い る た め、大 容 量 入 力 し な が ら、100V 出 力 と 200V 出 力 を

大 容 量 出 力 が 可 能 で す。ま た、てくれるため、不安定な非常用発アップ電源としての機能も果たし

受電設備

負荷
DC/AC

プリンターやモーター機器など増大する医療機器の安全確保とた電気は不可欠であり、今後益々

現代医療にとって電源、安定しの診療行為も可能となります。

取り出すことが可能になり、通常も安定して診察に必要なデータを

専 用 電 源 」を 備 え お け ば、い つ で

ICT 環境に「医用電気システム

電気ノイズの影響を受けやすい

有効性維持は、多くの医療機関に度な医療技術の進歩に伴い、医療機器の高度化・複雑化が一層進む
中、電 源 の 品 質 確 保 は、医 療 の 品
質に大きな影響を及ぼす可能性が0601」は

以上のように「医用電気システ
ム 専 用 電 源 PE

① 電 源 喪 失 に よ る 損 害・ 機 会 損

電気供給による情報機器の精度

高 度 な 医 療 機 器、コ ン ピ ュ ー

向 上 を 実 現 す る 電 源 で あ り、「止

電子機器寿命の延長 ③高品質なていますので、このような機器をまらない医療」を地域に提供する失の低減 ②電源品質向上による運用する医療機関は、商用電源とことを可能にします。

タ、通信機器などはノンストップ

機器の間に医用電気システム専

止 ま ら な い 医 療 の 実 現 は、「医

ざ ま な デ ー タ を ICT 環 境 の 中の診察予定やカルテなどのさま大きく寄与すると考えられます。

機関としてのブランディングに

地域医療構想における、地域医療2016 年

療 介 護 総 合 確 保 推 進 法 」に よ り

で管理しています。大停電の発生月から策定される時だけでなく、通常時においても

ま た、多 く の 医 療 機 関 は、患 者ます。

用電源の確保が急務となっていでデータ伝送・データ処理を行っ

あります。

医療機関の
ブランディングにも寄与

とって喫緊の課題です。昨今の高現代医療に不可欠な高性能電源システム

地域医療構想でも選ばれる
医用電気システム専用電源ています。このように一次電源が︲「医用電気システム専用電源
0601」は、上 質 な 電 気︲

5を作り出すことに加えて、大容量PE︲

おいて系統電源品質の確保は非常

生する頻度は非常に少ないとい

︲

︲

AC/DC

商用電源の不安定さを解消し、非常時のバックアップ電源としても有効

り、動 作 が 安 定 し な け れ ば、医 療︲のリチウムイオン蓄電池を内蔵し本製品は、生産性向上設備投資促進税制により、即時償却、または、
最大５％の税額控除が適用可能です。また、太陽光発電設備を併設した場合、平成 28 年度再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業（仮称）対象のシステムとなり、導入時のコストを抑えることが可能です。

電機への不安も解消できることに

⃝税効果

太陽光設備

︲

一次電源が不安定でも電気は常に安定

行為にも不安定な要素が出てくる

80

︲

8
9

20

消耗が懸念される蓄電池部分は、メーカー独自の「CHG 出力 10 年保証（無償）」にて対応。さらに、機器 10 年・自然災害 10 年・出力 20 年の保証をセットにしたオールリスクパッケージ（有償）も導入し、長期にわたる「安心」をご提供します。

医用電気システム専用電源 PE − 0601 のシステム図

PE-06012
80⃝安心の 10 年保証

医用電気システム専用電源

0

突然の停電でも、高品質な電気を継続してお使いいただけます。安定化
した電源をバッテリー経由で常時供給する無瞬停電源として、止まらない医療を実現します。

増設蓄電池

︲

07

1

⃝突然の停電にも対応

GM

0
高性能リチウムイオンバッテリーが、24 時間、72 時間など、ご要望に応じたバックアップ時間を実現します。

なります。

⃝長時間バックアップ機能

別々に取り出すことができる唯一大規模な病院から小規模な病院まで、電気負荷に合わせて、柔軟なカ
スタマイズが可能です。

無 二 の 蓄 電 機 能 を 備 え て い ま す。

⃝大規模〜小規模までカスタマイズ対応ていることが、もう一つの大きな

医用電気システム用常時インバータ方式採用。JIS T 0601-1 に準拠した医用電気システム専用電源として、電子カルテなどのコンピューター、
サーバーや無影灯、画像診断装置、保冷庫などに最適な高品質の電気を常時供給します。

特 長 で す。蓄 電 池 の 正 極 に は、熱⃝医用電気システム用常時インバータ方式

BMS
4

止まらない医療を実現するために不可欠な高品質な電気をつくる
医用電気システム専用電源 PE-0601とは？
︲

医用電気システム専用電源 PE-0601の特長

たなべ診療所 所長

般家庭にもあるパソコン、プリン

い る 機 器 に は、各 種 医 療 機 器、検タ ー、電 話、照 明、冷 蔵 庫 … な ど

査 機 器、電 子 カ ル テ を は じ め、一まりました。何とか対応したものが あ り ま す。こ の 中 で、検 査 機 器

台の人工呼吸器が止の、病院内で問題となりました。

は非常にナイーブなため、安定し内の非常用電源はまったく動か

非常用電源は、毎日何時間か稼ず、一度に働させてアイドリング状態を保池を発売していますが、特に医療た電源でなければ動きません。

用電源という側面を考えると、どち、常時補助輪のようにスタンバ

う が、普 通 は そ う で は あ り ま せイしていれば問題なく動くでしょん。と な る と、非 常 時 に す ぐ 動 くの蓄電池も性能に疑問が残りましたこともありますが、医療用とかどうか、不透明ということにな

して安心して使用できるのは、
「医

ります。

私は、この状況は医療機関とし

今はさまざまなメーカーが蓄電︲す。大手メーカーの蓄電池を検討

用 電 気 シ ス テ ム 専 用 電 源 PE

0601」だけと判断しました。

てかなり問題だと感じました。診10

現代医療機関の弱点を克服すること は、地 域 医 療 の 使 命 で あ り、長0601」を 導 入 後、

ま た、
「医用電気システム専用

電 源 PE︲療所の外がどんな環境であろうと、医療行為を維持することは非期的に継続して医療サービスを減ったため、電気代は劇的に下が提供することが、たなべ診療所のり ま し た。た だ、電 気 代 の た め で

常 に 大 切 で す。も し、電 気 が 使 え

例えば、周辺が停電で真っ暗ではなく、あくまでもたなべ診療所

ない状況で患者さんが来院されたも、たなべ診療所には煌々と電気

電力会社から購入する電気量がが 灯 り、音 楽 ま で 流 れ て い る。暖の BCP と CSR の た め に、導BCP（事業継続計画）です。

検査機器も動かない上に、費用もかいストーブもウォーターサー

ら、医 者 も ス タ ッ フ も い る の に、

分 か ら な い の で 会 計 も で き な い。

バーも動いている。停電で不安を機 器 が 動 か ず カ ル テ も 開 か な い。

このような事態は医療機関としています。そういう場所を提供する

絶対に避けたいと思いました。

こ と が、私 た ち の CSR（ 企 業 の感じている方からすれば、言葉に今の医療機関は、すべてを電子

今 の 医 療 は、電 子 機 器 無 し で成り立たないはできない安心感が生まれると思私 が 慧 通 信 技 術 工 業 の「 医 用定供給されないと機能を失いま電 気 を 使 え な け れ ば、訴 訟 につながることも…。

「医用電気システム専用電源」がもたらした変化

社会的責務）でもあります。

す。そ れ を 思 う と、診 療 に 必 要 な︲
機器に頼っているため、電気が安電気を外部の不確定要因に頼るの30

電 気 シ ス テ ム 専 用 電 源 PE

事故なく事業を継続するためです。

0601」を導入したのは、 年間

医療は途切れることが許されない

0601」を 導 入 後、周 辺「医用電気システム専用電源

PE

は怖い。だからこそオフグリッド【システムの構造】
本製品は、BMS ユニットおよびインバーター、リチウムイオンバッテリーと、これらの装置を収納する EIA 規格準拠のシステム専用 19 インチラック（PE-15U）によって構成されています。システ
ム専用 19 インチラック（PE-15U）は最大上下２段／左右４台まで増設可能です。

である「医用電気システム専用電【安全規格】
リチウムイオン電池単電池：UL standard UL1642
当製品使用単電池の体積エネルギー密度が 258Wh/1のため、当製品は電気用品安全法で規制される単電池あたりの体積エネルギー密度 400Wh/1以上のものに該当しないため、電気用品安全法対象外です。
VCCI Class B 準拠 /FCC Part15-B Class B 準拠 /EN55022 Class B 準拠 /IEC61000-3-2
準拠 /IEC600950︲

分野で、医療を提供できないこと

11【基本動作概要】
本装置は JIS T 0601-1に準拠した医用電気システム専用電源として、慧通信技術工業株式会社
が指定するリチウムイオンバッテリーへの充放電およびインバーターに接続し、使用するものとする。本装置は、バッテリーからの残量、ステータス、アラーム等の信号およびインバーターからのアラーム等の信号を Simple Network Management Protocol（SNMP）により通信する機能
を有する。

10

分ほど停電したことが入力可能電圧DC150 ー 300V
（1回路あたり最大 6 回路並列）
定格電流
6A
最大出力電流
22 Ａ
起動電圧
DC80V
AC100V 出力定格
（標準システム）（発注時設定）定格電圧AC100 または110、115、120Ｖ
電圧整定精度
定格電圧 ±3％以内
周波数50Hz または 60Hz
周波数精度
定格周波数 ±1％以内
電圧波形
正弦波
電圧波形歪率3％以内
相数
1φ
最大出力電力3000 Ｗ
サージ電力
6000 Ｗ

地域がAC115 〜 230V
（1回路あたりシステム最大 6 回路並列）
12 〜 6Ａ
AC85 ～ 264V
50/60Hz47 〜 63Hz
1φありますが、全く気付きませんで

0 ～ 45℃
30 ～ 85％ RH ※但し、結露無きこと-20 ～ 70℃ ※但し、熱衝撃は不可
10 ～ 85％ RH ※但し、結露無きこと

AC200V 出力定格
（発注時設定）（発注時設定）定格電圧AC200 または 220、230、240V
電圧整定精度
定格電圧 ±3％
周波数50Hz または 60Hz
周波数精度
定格周波数 ±0.05％
電圧波形
正弦波（歪率 3％以下）
相数
1φ
最大出力電力3000 Ｗ
サージ電力
6000 Ｗ
リチウムイオンバッテリー定格
使用セルタイプ
US26650FTC1（リチウムイオン電池単電池）
安全規格
UL standard UL1642
UL standard Subject 1973
EN61000-6-2、EN61000-6-3、EN62311
FCC Part15 B Class B、SBA S1101、EMC Doc
定格容量1.1kWh ／ 22Ah（システム最大16 並列）
標準システム容量
3.3kWh（システム最大17.6KWh）︲

0601」にたどり着き

定格入力電圧定格入力電流入力可能電圧
定格周波数
周波数範囲
相数
ＤＣ入力定格W600mm×H800mm×D700mm
約180kg

した。診療所内で電気を使用して

外形寸法
質量
一般条件
動作周囲温度
動作周囲湿度
保存温度
保存湿度
AC 入力

源 PE

電子化が進み、電力に依存した

■仕様

ました。

全館オフグリッド、標準 3kW、増設 BAT16 ユニットを設置
バイオメディカルフリーザー 80W ／ CO2 インキュベーター 400W
 約 36 時間稼動が可能

が訴訟に繋がることもあります。

設置例４：培養室・薬品保冷庫

実際に、以前勤務していた病院

全 館オフグリッド、 標 準 3kW 出力、3.3kWh 電 池 容 量で標 準
3kW×4 式、増設 BAT16 ユニット ×2 式を設置
最大照度（Ec）160,000 Lux ／消費電力 100 〜 400VA
 約 10 時間稼動が可能

で、ICU が落雷で停電したことがあります。稼働するはずの病院設置例 3：手術用無影灯

寸法田邊 哲 氏

0601」

︲

導入事例

入 を 決 断 し ま し た。
「医用電気シス テ ム 専 用 電 源 PEの導入で一番の課題は、コスト面だと思います。太陽光発電で電気代を浮かせることだけを考える

0601」は最適と︲と、確 か に「 医 用 電 気 シ ス テ ム 専

用電源 PE

しかし、停電のために診療が数はいえないかもしれません。

日間止まるかもしれないということを前提とすればどうでしょ

機関の価値観につながる部分かう か？ こ れ は、そ れ ぞ れ の 医 療もしれません。医療はとぎれることが許されない分野ですから、私全 館オフグリッド、 標 準 3kW 出力、3.3kWh 電 池 容 量で標 準
3kW×4 式、増設 BAT16 ユニット ×2 式を設置
手術用無影灯 300W ／モニター 20W ／パルスオキシメーター
30W ／ビデオシステム一式 300W
合計 650W で約 5 時間稼動が可能

0601」が 必 ず 医 療 に 役設置例 2：手術室（胃腸科外科）︲

は、「医用電気システム専用電源

全 館オフグリッド、 標 準 3kW 出力、3.3kWh 電 池 容 量で標 準
3kW×4 式、増設 BAT16 ユニット ×2 式を設置
空調機器 6kW ／照明機器 2kW ／事務機器 3kW ／レセプト関連
機器 1kW ／診療機器 1kW ／その他設備機器 1kW
晴天時は連続無停止で電源供給（太陽電池 9kw の場合）
雨天・夜間時、全館供給最大 5 時間PE

設置例 1：小児科クリニック

立つと確信しています。

■医療機関における設置例

10