価格の改定を実施させていただくことがございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式：LS2400-U1
LED照明 直管シリーズ

関連機器
・110形防水チューブ（形式：WT2400）

110形直管LED
主な機能と特長●取付け工事不要（ユニバーサル対応：ラピッド、インバータ）●配線工事により、AC電源直結でも使用可能●消費電力最大約65%削減（蛍光灯と比較して、当社確認）●設計寿命50,000時間（40℃にて）●過電流および過電圧保護回路内蔵●ポリカーボネート＋アルミフレーム仕様で衝撃に強い●高周波点灯により、ちらつきを抑制

付属品
・落下防止具 1組
注）器具中央付近の器具カバー固定ねじで落下防止具を取付けて下さい。
器具カバー固定ねじがついていないときは、器具カバーに落下防止具を取付けるための穴を開けて、同梱のねじで取付けて下さい。
（落下防止具のサイズ、取付方法は取扱説明書参照）

機器仕様

28.928.9（mm）

2382.9

形式：LS2400－U1－①②

材質：ポリカーボネート、アルミニウム
口金：R17d
設計寿命：50,000時間（40℃にて）（全光束が70%まで低下するまでの時間です。製品の寿命を保証するものではありません）
CPUによる電流監視（インバータ時）：安定器からの出力をリアルタイムに監視し、異常時に消灯または点滅

対応器具

U1:ラピッド、インバータ、AC電源直結

ユニバーサル対応
・ラピッド 1灯、2灯・インバータ 1灯、2灯
・AC電源直結（蛍光灯の対応形式：FLR110、FHF86）
注1）対応器具であっても一部点灯しない場合があります。
注2）ソケットの形状によっては装着できない場合があります。
注3）2灯式の場合、LS2400－U1以外の直管LEDや蛍光灯と組合わせての使用は故障の原因となるため、必ず2本同時に交換して下さい。
注4）法定耐用年数を超えた器具は、劣化による製品の落下・火災の原因となるため、交換をおすすめします。
注5）安全にご使用いただくために、付属の落下防止具を必ず器具に取付けて下さい。器具の形状によっては取付けできない場合があります。

①管色

設置仕様

N：昼白色
W：白色

供給電源（AC電源直結の場合）：100～240V AC（許容範囲 90～264V AC、47～66Hz）
消費電力（1灯器具使用時、安定器の種類やLED素子によるバラツキがあるため目安としてお考え下さい）
ラピッド：60～65W
インバータ：24～60W
AC電源直結：50～55W
使用温度範囲：-25～+55℃
使用湿度範囲：20～90%RH（結露しないこと）
取付：既存の蛍光灯器具に工事不要で取付け可能価格
基本価格 30,000円
加算価格
ブルーライト対策品（／B） +3,500円
角度可変機能（／R） +1,000円

ご注文時指定事項
・形式コード：LS2400－U1－①②①、②は下記よりご選択下さい。
（例：LS2400－U1－N／B／R）

対応器具バージョン②付加コード（複数項指定可能）◆ブルーライト対策（管色N：昼白色のみ選択可能です)
無記入：なし／B：対策品◆角度可変機能
無記入：なし／R：あり
https://mgmt.co.jp/

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

LS2400-U1仕様書

NS-A914 Rev.3 Page 1/5形式：LS2400-U1注）AC電源直結の場合、蛍光灯器具の配線工事が必要です。
質量：約800g

準拠規格
安全規格
JIS C 8147-2-13
JIS C 8154

性能（昼白色）
安定器の種類やLED素子によるバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。
全光束（1灯器具使用時）
ラピッド：5500lm
インバータ：2600～6000lm
AC電源直結：5500lm
下方光束(1灯トラフ器具使用時)
ラピッド：5200lm
インバータ：2500～5700lm
AC電源直結：5200lm
直下照度(1m、1灯トラフ器具使用時)
ラピッド：1000lx
インバータ：480～1100lx
AC電源直結：1000lx
演色性（Ra）：82
色温度：4600～5500K
ビーム角：120°
絶縁抵抗：口金ピン－アルミフレーム間 4MΩ以上／500V DC
耐電圧：口金ピン－アルミフレーム間 1500V AC 1分間

性能（白色）
安定器の種類やLED素子によるバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。
全光束（1灯器具使用時）
ラピッド：5000lm
インバータ：2300～5400lm
AC電源直結：5000lm
下方光束(1灯トラフ器具使用時)
ラピッド：4700lm
インバータ：2200～5100lm
AC電源直結：4700lm
直下照度(1m、1灯トラフ器具使用時)
ラピッド：900lx
インバータ：430～1000lx
AC電源直結：900lx
演色性（Ra）：78
色温度：3800～4500K
ビーム角：120°
絶縁抵抗：口金ピン－アルミフレーム間 4MΩ以上／500V DC
耐電圧：口金ピン－アルミフレーム間 1500V AC 1分間

https://mgmt.co.jp/

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

LS2400-U1仕様書

NS-A914 Rev.3 Page 2/5

形式：LS2400-U1
性能（ブルーライト対策）・ブルーライトとは380～495nm（ナノメートル）の波長の青色光です。
網膜まで届くエネルギーの強い光のため、眼や身体への影響が懸念されています。
・ブルーライトカット率
LS2400が発している光の中で、最もエネルギーの強い波長（450nm付近の青色光)を最大約50％カットします。
●LS2400 の分光分布
可視光線

紫外線
青色光
100

カバーなし
標準品
オプション品（ブルーライト対策品）

最大約50%カット

相対強度︵％︶

500360380400420440460495480

波長（nm）
注）発光面のどの方向においても、青色光のエネルギーは直下（最大）の約 50% 以下になります。

https://mgmt.co.jp/

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

LS2400-U1仕様書

NS-A914 Rev.3 Page 3/5

形式：LS2400-U1
角度可変機能（付加コード／Rの場合）30°刻みで7段階(-90°〜+90°)に照射角度を可変可能です。作業環境に応じて適切な配光に調整できます。

30°・角度調整例

角度のある器具（逆富士）

真横になる器具（縦穴）外形寸法図（単位：mm）
2382.92367

https://mgmt.co.jp/

MG CO., LTD.
www.mgco.jp（φ25.7）（φ28.9）（11.3）

φ26（32.3）

LS2400-U1仕様書

NS-A914 Rev.3 Page 4/5

形式：LS2400-U1
配線・ラピッド、インバータの場合蛍光灯器具の配線工事は不要です。ランプの交換のみでご使用頂けます。
・AC電源直結の場合安定器の寿命や故障の場合、あるいはマッチングの問題等で点灯しない場合でも、配線工事を行って頂くことで、本製品をお使い頂くことができます。
注1）配線工事は取扱説明書に従い、必ず電気工事士の有資格者が行ってください（感電、火災、故障の原因となります）。
注2）配線工事後の絶縁・防水処理(防水器具の場合)は確実に行って下さい。
注3）配線工事における責任は作業者によるものとし、弊社は一切の責任を負いません。
100 〜 240V AC

LS2400R17d ソケット

R17d ソケット

接続箇所

ブロック図
入力判別
回
路
LED駆動
回
路

C P U
回路

LED
口金ピン

口金ピン

●本製品は株式会社MGMTの製品です。
●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
お問合わせ先https://mgmt.co.jp/

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

TEL 06-6659-0140

ホームページ https://mgmt.co.jp/

LS2400-U1仕様書

NS-A914 Rev.3 Page 5/5