設計・施工用

免震装置｜ミューソレーター

TM

取扱説明書

RAS サーバーラック向け免震装置

Ver.4.3

製品の基本情報

設置前の確認事項

施工手順

注意事項

撤去・保管・再利用について

この取扱説明書には、製品の正しい設置方法や重要な注意事項を示しています。本書をよくお読みのうえ、製品を正しく安全にお取り扱い下さい。使用方法の誤りは事故やケガの原因となります。
製品の使用期間中は、本取扱説明書を必ず保管して下さい。

安全のための注意事項
ミューソレーター TM をご使用になる前に、必ず本取扱説明書をお読み下さい。
本書をお読みでない方のミューソレーター TM の使用は、固くお断りいたします。

■ ミューソレーター TM を目的の用途以外には使用しない
ミューソレーター は、搭載物の重量や形状、用途などの使用条件に合わせて、仕様を選定・設計
しています。使用条件を変更する場合は、あらためて仕様を検討する必要があります。
TM■ ミューソレーター TM は荷重性能の範囲内で使用する十分な免震効果を得ることができず、搭載機器の故障・破損や思わぬ事故やケガの原因となります。

■ ミューソレーター TM のサイズ加工や変形加工などの改造をしない十分な免震効果を得ることができず、搭載機器の故障・破損や思わぬ事故やケガの原因となります。

■ ミューソレーター TM 及びミューソレーター TM に搭載された機器を不用意に押さない
搭載機器の落下や配線の損傷など、搭載機器の故障・破損や思わぬ事故やケガの原因となります。

■ ミューソレーター TM 上の歩行や台車走行は十分に注意する
施工中や仮固定前、機器搭載前、搭載機器の解体時のミューソレーター 上の歩行・台車の走行は、事故やケガの原因となります。
TM■ ミューソレーター TM の持ち運びは十分に注意する
ミューソレーター の持ち運び、脱着時は、必要以上に高く持ち上げず、すぐに安全な場所に一時置きして下さい。落下による事故やケガの原因となります。
また、プレートを複数枚重ねた状態で持ち運ぶ際には、プレートが滑り落ちないよう細心の注意を払って下さい。
TM■ 地震発生時にはミューソレーター TM から離れる
地震発生時には、ミューソレーター 及びミューソレーター に搭載された機器から速やかに離れて下さい。衝突による事故やケガの原因となります。
TM

TM■ ミューソレーター TM を素手で持たないプレートに挟まれたり、端部で手を切るなどケガの原因となります。

INDEX
製品の基本情報
1-1 製品仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4

1-2 ミューソレーター 設置プラン

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5

2-1 設置条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6

2-2 調査・確認項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

8

2-3 ミューソレーター 可動範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9

TM

設置前の確認事項

TM

施工手順
3-1 配置計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
3-2 施工のフロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3-3 製品規格及び受入検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

13
14

3-4 施工方法

新設ラックの免震化工事

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

16

3-5 施工方法

既設ラックの免震化工事

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

18

3-6 施工後の確認事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

注意事項
4-1 採用される際の注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
4-2 取扱上の注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

撤去・保管・再利用について
5-1 撤去手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
5-2 撤去したミューソレーター の保管方法
TM・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5-3 ミューソレーター を再利用する際の確認事項
TM・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

24
25

製品の基本情報
1-1 製品仕様■ ミューソレーター 本体
TM600mm or 700mm

製品の基本情報

名称
材質
色
厚さ
寸法

滑走プレート
特殊樹脂コーティング鋼板
黒

名称
材質
色
厚さ
寸法

セルシート
曲面エンボス加工ステンレス
素地
1.0mm * 高さ 2.0mm
600mm×400mm *600mm 幅ラック用
700mm×400mm *700mm 幅ラック用

名称
材質
色
厚さ
寸法

ボーダー（補助板）
曲面エンボス加工ステンレス
素地
1.0mm * 高さ 2.0mm
100mm×400ｍｍ

名称

滑走プレート連結用テープ
セキスイ・オリエンテープ No.830
または同等品
黒50mm 幅 ×50ｍ巻

400mm

3.2mm
600mm×400mm *600mm 幅ラック用
700mm×400mm *700mm 幅ラック用

t=3.2mm

600mm or 700mm

400mm

t=2.0mm
100mm

400mm

t=2.0mm

■ 副資材

色
寸法

名称

色
寸法

4

セルシート床固定用両面テープ
マクセル・スリオンテープ No.5320
または同等品
ベージュ
50mm 幅 ×15ｍ巻

1-2 ミューソレーター 設置プラン
TM

1 サーバーラック単体の設置イメージ■● ミューソレーター

TMする位置に敷設をラックのレベルフットが接地

製品の基本情報● 両端にボーダー

ラック単体
・セルシート × 2
・滑走プレート × 2
・ボーダー × 4

ボーダー
レベルフット

滑走プレート／セルシート
ボーダー

2 サーバーラック複数連結の設置イメージ■● ミューソレーター

TMする位置に敷設をラックのレベルフットが接地● 連結グループの両端にボーダー

ラック 3 架連結の場合
・セルシート × 6
・滑走プレート ×6
・ボーダー × 4

ボーダー
滑走プレート／セルシート
レベルフットボーダー

5

設置前の確認事項
2-1 設置条件
ミューソレーター は、水分、油分、埃等の汚れを除去した水平な面に設置します。
また、荷重によるたわみやフリーアクセスパネルのガタツキの修正等、事前に調整します。
TM

1 設置面の不陸、傾き（水平度の許容）■
設置面の全体的な傾きが 6 1000 以下であることを確認して下さい。
L
δ

L

6
<
= 1000

設置前の確認事項

2 段差や突起の補修（スラブへ直接設置する場合）■段差がある場合はセメントペースト等で滑らかになるよう補修します。
1.0mm 以上➡

セメントペースト等で補修突起がある場合は削って平坦にして下さい。
1.0mm 以上

削って除去➡

3 フリーアクセスフロア■（OA フロア）のパネルのガタツキの修正
フリーアクセスフロアパネルの段差調整、床レベル調整を行います。
また、機器搭載時、パネルのたわみが 2mm 以上発生する場合、補強用支持脚の設置や補強用鋼板の敷設などが必要です。

➡
たわみ

補強用鋼板

補強用支持脚6

2-1 設置条件

4 床仕上げ材の材質■
ミューソレーター はタイルカーペットなどの柔らかい床仕上材に直接設置できません。
ミューソレーター 敷設範囲の床仕上材を切欠き、合板・鋼板などに張り替えます。
TM
TM

滑走プレート
セルシート
嵩上用合板

スラブ

スラブ

嵩上用合板
タイルカーペット設置前の確認事項

タイルカーペット

床仕上材の加工が困難な場合は、メーカーにご相談ください。

5 設置階■
ミューソレーター は 6 階（16m）以上の高層階には使用できません。仕様変更が必要となりますのでお問い合わせ下さい。
TM

6 免震構造物への設置■
ミューソレーター は免震構造物に対しては不要です。免震を二重にすることで安全性が 2 倍になるものでありません。
TM7

2-2 調査・確認項目
ミューソレーター の設置計画にあたり、各項目について事前に調査・確認します。
TM

1 サーバーラックの寸法と重量（搭載物の想定重量を含む）■
2 キャスター及びレベルフットの有無■
1 で確認した総重量が 800kg を超える場合、レベルフット（キャスター）が取り付けられた■サーバーラックには、ミューソレーター を使用できません。
仕様変更が必要になりますのでお問い合わせ下さい。
TM

設置前の確認事項

3 スタビライザーの有無（寸法と固定方法）■
4 耐震アンカー・架台・荷重分散プレート等の有無（脱着方法の確認）■
5 配線の状態■
1 余長が 300mm 以上確保できるか○
2 配線の量及び太さ等の確認○
3 配線方法および、床下配線・床上配線・天井配線などの配線経路の確認○

6 図面の準備■1 レイアウト図○
2 配置図面○
3 床仕上げ割付図○
4 フリーアクセスフロアパネル割付図○
5 配線用開口位置図 * 床下配線の場合○

8

2-2 調査・確認項目

7 施工方法と施工範囲の確認■
1 サーバーラック及び機器類に関する作業○
新設／既設・システムバックアップ・電源・機器の脱着・配線の脱着、変更
サーバーラックの移動、搭載・ラック連結の脱着・稼働確認●●

2 ミューソレーター 設置に伴う床仕上げ・床下地に関する作業○
平滑度の調整、設置面の修正、床下開口の追加・変更作業
TM●

3 ミューソレーター 設置に関する作業○
墨出し作業、ミューソレーター 設置作業
TM

TM

●

設置前の確認事項

キャスター／
レベルフットスタビライザー

床仕上材
フリーアクセスフロアパネル

配線

2-3 ミューソレーター 可動範囲
TM

ミューソレーター は地震発生時に動く範囲（可動範囲）が必要です。可動範囲は地震波により
1 過去に実際に起きた地震を基準にする、
2 今後起こり得ると想定される地震を基準に○異なり、○する等、お客様に判断いただく必要があります。
TM

弊社では下記の事由に基づき、推奨値を 250mm としています。
海溝型地震（プレート境界地震）の地表面・地上階付近の最大変位（δmax）は 200 ～ 300mmと言われています。実際、兵庫県南部地震（神戸海洋気象台観測値）の最大変位は 210mm となっています。
弊社では、過去の地震データと経済性を考慮し推奨値を 250mm としています。
但し、高層階へ設置する場合や、想定される地震波をお持ちの場合は、その条件に合わせた設計が別途必要になります。
弊社にて、時刻歴応答解析（有料）に基づく設計も可能です。

9

施工手順
3-1 配置計画
1 レイアウト図にフリーアクセスフロアパネルの割付線を落とし込みます。
■
分電盤
作業台
フリーアクセスフロアパネル割付線

サーバーラック
スチールラック

施工手順

サーバーラック

サーバーラック

サーバーラック

サーバーラック

2 ミューソレーター の割付及び可動範囲を落とし込みます。
■
TM

可動範囲内に固定物（壁・床見切り・アップコンセント・設備機器・デスクなど）がないか確認します。
固定物がある場合は、取り外すかまたは割付位置を変更します。
分電盤

可動範囲（250mm）

作業台

250mm

ミューソレーターTM

サーバーラック
スチールラック

250mm

サーバーラック

サーバーラック

250mm

サーバーラック

10

250mm

サーバーラック3-1 配置計画

3 フリーアクセスフロアパネル開口位置及び支持脚位置を落とし込みます。
■
フリーアクセスフロアは床の荷重を支える重要な役割があります。新たに開口を設ける場合は、可能な開口寸法、補強の有無などフリーアクセスフロアメーカーに確認します。
分電盤
作業台

支持脚

支持脚が開口部内に入っている
ため、割り付けの見直しが必要です。

ラック中心に、正方形の開口を確保します。400mm 以上の開口はラックが脱落する可能性が
あります。

施工手順

スチールラック

フリーアクセスフロアパネル開口寸法について
フリーアクセスフロアパネル開口は、400mm 以下の正方形で計画します。
また、配置するミューソレーター TM の間隔（＊1・＊2）により、寸法が異なります。（下図参照）
A ラック寸法 W600（700）× D1000 の場合●

B ラック寸法 W600（700）× D1100 の場合
●

D1000

D1100

＊1

＊2

400 ～
600mm

＊1 が 400mm の場合＊1 が 500mm の場合＊1 が 600mm の場合

500 ～
700mm

400mm
300mm 以上
200mm 以上

＊2 が 500mm の場合＊2 が 600mm の場合＊2 が 700mm の場合

300mm
200mm 以上
100mm 以上※搭載するサーバーラックのレベルフット位置によっては、図の配置と異なる場合があります。

11

3-1 配置計画

4 フリーアクセスフロアパネル脱着可否の確認■
ミューソレーター TM が敷設されているフリーアクセスフロアパネルは脱着できません。
下図では殆どのパネルが脱着できなくなり、床下の作業が困難です。
分電盤
作業台

脱着不可

スチールラック

施工手順

5 配置計画の修正■
1 ～■
4 の作業は時系列ではなく常に並行して検討します。下図では、ラック群を全体的に右上に移動■
3 ■
4 の問題を解決しています。
させ、■
分電盤
作業台

スチールラック

12

可動範囲（250mm）

3-2 施工のフロー
1 新設ラックの免震化■～

新設・転居・レイアウト変更など

作業内容

備

❶ フロアパネルの加工

配線が床下の場合❷ 仕上材張り替え作業

仕上材が柔らかい場合❸ 免震装置敷設

ミューソレーター 敷設

考TM❹ サーバーラック搭載

2 既設ラックの免震化■～

運用中のサーバーラックの免震化

作業内容

備

考

必ずデータをバックアップして下さい。

❷ 電源 OFF

設置状況により電源を入れたままでも可能❸ ケーブル類取り外し

ケーブル余長が確保できない場合
作業に支障がある場合❹ 搭載機器の取り外し

搭載機器の脱着が必要な場合❺ ラックの移動等

ジャッキアップ
移動（ラックが連結されている場合など）
位置の微調整❻ フロアパネルの加工

配線が床下の場合❼ 仕上材張り替え作業

仕上材が柔らかい場合❽ 免震装置敷設

ミューソレーター 敷設

＊1

施工手順

❶ データバックアップTM❾ ラックの再搭載
電源 ON

動作確認

＊1 電源を入れたままの作業は、安全を保障するものではありません。

13

3-3 製品規格及び受入検査■ 製品構成｜ミューソレーター サーバーラックタイプ
TM

品

名

型

RAS-600B

RAS-700B

RAS-600
施工手順

RAS-700番

プレート名

寸法（mm）

厚さ（mm）

入数

A3-6040

滑走プレート600×400

3.2

2

S2-6040

セルシート

〃

2.0

〃

S2-4010

ボーダー

100×400〃

4

A3-7040

滑走プレート700×400

3.2

2

S2-7040

セルシート

〃

2.0

〃

S2-4010

ボーダー

100×400〃

4

A3-6040

滑走プレート600×400

3.2

2

S2-6040

セルシート

〃

2.0

〃

A3-7040

滑走プレート700×400

3.2〃

S2-7040

セルシート

〃

2.0

〃

■ 受入検査が必要な際は、下記項目について検査・確認します。
① 製品入数の確認② 各プレートの寸法が以下の基準に適合しているか
1）型番が A3 で始まる滑走プレート
寸法±1.0mm厚さ±0.3mm2）型番が S2 で始まるセルシート及びボーダー（以下「セルシート等」）
寸法±1.0mm厚さ±0.08mm

エンボス高さ0.95±0.1mm③ セルシート等の反りの方向
セルシート等は、床面に対してややアーチ状に成型（順反り）されています。両面テープで敷設し、滑走プレートを搭載した際に床面と水平に密着します。

密着
すき間※逆反りに成型されていると、設置後に端部と滑走プレートが干渉し、滑り性能を損なう原因となります。

14

Memo

施工手順
15

3-4 施工方法

新設ラックの免震化工事

1 フロアパネルの開口及び仕上材の張り替え作業■
割付図に合わせてフロアパネルを加工（入替）します。また、床仕上材が柔らかい場合はミューソレーター 敷設範囲の床面を補強します。
TM

仕上材張替（補強）範囲

断面図

タイルカーペット

t=6.5

開口
補強材

t=4.5 ～ 6.0

スラブ

施工手順

2 セルシート／ボーダーの敷設■割付図に合わせてセルシート／ボーダーを床固定用テープで床面に固定します。
床固定用テープ

断面図
セルシート／ボーダー

t=2.0

開口

スラブ

3 滑走プレートの敷設（仮止め）■セルシートに滑走プレートを重ねて仮止めします。
仮止めテープ

断面図
滑走プレート

t=3.2

開口

スラブ

ご注意

16

昼食などの短時間であっても転倒防止のため、ラックを搭載するまでは必ず仮止め状態を維持します。
ラックが後日搭載される場合は、ラック搭載後に仮止めを外すよう申し送り下さい。

3-4 施工方法

新設ラックの免震化工事

4 ラックの搭載■
滑走プレートに合わせてラックを搭載します。ラック搭載後、仮止めを外します。
断面図
レベルフット

レベルフット位置

ラバーマットサーバーラック

キャスター・レベルフット付き

ラバーマットや両面テープなどでレベルフットと滑走プレート間の滑りを防止します
仮止め事前切除※レベルフットが踏む
部分は事前に切除

キャスターを利用して重量物を搭載する際は、高さ調整養生や搬入用スロープ等で、ラック設置位置までの軌道に段差が生じないようにします。段差への衝突は、ミューソレーターのズレやキズ・変形の原因となります。

施工手順

5 ラックの搭載時の注意事項■
TM

高さ調整養生

高さ調整養生搬入用スロープ

高さ調整養生17

3-5 施工方法

既設ラックの免震化工事

1 フロアパネルの開口作業■
割付図に合わせて、事前にフロアパネルを抜き取り開口加工（入替）します。
断面図

柔らかい仕上材

開口

開口加工

施工手順

2 ラックのジャッキアップ（床仕上材撤去）■
ラック前方からジャッキアップし床仕上材を撤去した後、スペーサーを配置します。
ジャッキを後方に差し替えて同様の作業を繰り返し、スペーサーでラックを保持させます。
ミューソレーター 敷設予定範囲
TM

断面図

爪ジャッキ
後方

前方

スペーサー
スペーサー
ご注意

スペーサーが、ミューソレーター TM 敷設予定範囲外であることを確認します。

3 床仕上材の張り替え作業（柔らかい床仕上材の場合）■
鋼板・合板などでミューソレーター 敷設範囲の床面を補強します。
TM

補強材

断面図

補強材

18

3-5 施工方法

既設ラックの免震化工事

4 セルシート／ボーダーの敷設■割付図に合わせてセルシート／ボーダーを床固定用テープで床面に固定します。
床固定用テープ

断面図

セルシート／ボーダー

施工手順

5 滑走プレートの敷設■
セルシートに滑走プレートを重ねて仮止めします。
仮止めテープ

断面図

レベルフット位置

滑走プレート
仮止め
レベルフット位置を回避

6 床仕上材の埋め戻し ～ ラックのレベル調整■
レベルフットを突っ張りスペーサーを取り除きます。床仕上材を埋め戻し、ラックのレベルを最終調整します。
レベルフットラバーマット

床仕上材

ラバーマットや両面テープなどでレベルフットと滑走プレート間の滑りを防止します193-6 施工後の確認事項■ 自主検査報告書
物件名
年

工事期間

月

日～

年

月

日

検査年月日

年

月

日

□ 合格

□ 不合格

検査責任者

自主検査報告書

社

名：

担当者：

■ 設置前の確認事項
検査基準

検査項目

測定器具

精度

施工手順

① 設置面の不陸、傾きの確認

6 1000 以下

目視・水平器
レーザー等－② 設置面の段差、ガタツ
キの確認

段差、ガタツキがないこと

目視・触感

－

③ 設置面の状況確認

塵、埃、水分、油分がない
こと

目視

－

④ 免震パネル表面の汚損
破損の状況

著しい汚れ・欠けがない
こと

〃

－

⑤ 滑り具合の確認

著しい抵抗がないこと

触感－⑥ 可動範囲の確認

可動範囲が 100% 確保できていることコンベックス

1.0mm

検査基準

測定器具

精度

⑦ 設置位置の確認

施工（計画）図との整合性

コンベックス

1.0mm⑧ ボーダー部の確認

通常運用で容易に外れる事がないこと触感－④ 滑走プレートの仮止めの状況

容易に滑走プレートが動
かないこと

〃

－

判

□ 合格

定

□ 不合格 ➡ 手直し、部材交換

再検査（

□ 合格

日）□ 合格□ 不合格日）□ 合格□ 不合格□ 不合格 ➡ 手直し、部材交換

再検査（

□ 合格

□ 不合格

□ 不合格 ➡ 手直し、部材交換

再検査（

□ 合格

日）□ 合格□ 不合格 ➡ 手直し、部材交換

再検査（

□ 合格

□ 不合格

□ 不合格 ➡ 手直し、部材交換

再検査（

□ 合格

日）□ 合格日）□ 合格□ 不合格□ 不合格 ➡ 手直し、部材交換

再検査（日）□ 合格□ 不合格■ 設置後の確認事項
検査項目■ 備考・その他特記すべき事項

20

判

□ 合格

定

日）□ 合格□ 不合格□ 不合格 ➡ 手直し、部材交換

再検査（

□ 合格

□ 不合格

□ 不合格 ➡ 手直し、部材交換

再検査（

□ 合格

□ 合格

日）□ 合格□ 不合格□ 不合格 ➡ 手直し、部材交換

再検査（日）□ 合格

□ 不合格

注意事項
4-1 採用される際の注意事項
●

●

●

●
●

ミューソレーター は、転倒の原因となる地震の水平動を低減する装置です。地震の上下動や機械振動
等、転倒原因にならない振動には対応していません。
TM

ミューソレーター は、地震による転倒リスクを低減する装置であり、無被害を保障するものではありません。
TM

ミューソレーター は、地震発生時に可動範囲が必要です。設定された可動範囲内に動作を妨げる物等を置かないで下さい。また、可動範囲を超えると免震機能が発揮されない場合があります。
TM

大地震（震度 5 弱以上）発生後には、必ず搭載物の状態を確認して下さい。
ミューソレーター は、大地震発生後に残留変位（ズレ）が生じる場合があります。地震後にこのような状態になった場合は、直ちに施工会社またはメーカーにお問い合わせ下さい。
TM●

搭載された機器を不用意に押さないで下さい。ズレの原因となります。

●

下地面（フリーアクセスフロア、スラブ等）の瑕疵、障害により機能しない場合があります。

●

6 階以上の高層階に設置する場合、設置の是非について検証する必要があります。

●

移転・転用する場合は、クリーニング処理（有料）を推奨します。

4-2 取扱上の注意事項●

ミューソレーター を改造（カット、変形）する。

●

ミューソレーター に釘やビスを打つ。

●

ミューソレーター を塗装する。

●

ミューソレーター を火気に近づける。

●

ミューソレーター 周辺で溶剤等を使用する。

●

ミューソレーター 周辺に振動が常時発生する機器を設置する。

TM

TM

注意事項

❶ 禁止事項

TM

TM

TM

TM

❷ 清掃
●

●
●

ミューソレーター 周辺（可動範囲内）は、可動を妨げる大きなゴミ（砂利、金属片）等がないように適時清掃して下さい。
TM

ミューソレーター 周辺（可動範囲内）は、散水による清掃を行わないで下さい。
TM

ミューソレーター 本体を清掃する場合は、乾いたやわらかい布で拭いて下さい。溶剤、蒸気による清掃は行わないで下さい。
TM❸ 地震後の対処●

大地震（震度 5 弱以上）発生後は、下記のご対応をお願いします。
1 搭載物の状況○
2 ミューソレーター TM の残留変位の状況○※上記 2 点の写真とご連絡先を、施工会社またはメーカーへお知らせ下さい。

❹ その他
●

ミューソレーター 設置範囲内に、重量物や角の尖った物等を落下させた場合、また水害、火災など
適時、施工会社またはメーカーへお知らせ下さい。
TM21

撤去・保管・再利用について
5-1 撤去手順
1 ボーダーの撤去■
滑り性能低下の原因となるキズや変形に注意してボーダーを撤去します。

サーバーラックステンレスへら Y 型

最後の 1 箇所は、床と水平に回転させると剥がすことができます。

ご注意
セルシート等は両面テープで貼り付けてあります。強く引き剥がそうとするとプレートが折れ曲がり再利用できなくなります。ステンレスへらやカッターなどで少しずつ両面テープを剥がして下さい。
※粘着系の剥離には時間が必要です。根気よくゆっくり作業して下さい。
セルシートの端部はケガをしやすいので、軍手等をはめて注意して作業して下さい。

撤去・保管・再利用について

2 滑走プレートの仮固定■
サーバーラックの移動作業を安全に行うため、滑走プレートを仮固定します。
仮止めテープサーバーラック

3 サーバーラックの移動■
サーバーラックをミューソレーター 敷設範囲外に移動します。
TM

1 可能な範囲で機器類をアンマウントし、ラックを軽量化して作業して下さい。
○
2 必要に応じて高さ調整養生や搬入用スロープ等を準備して下さい。
5 参照）（P17 ■○
3 キャスターを使用して移動する場合は、床下開口部への脱輪にご注意下さい。
○

22

5-1 撤去手順

4 滑走プレート／セルシートの撤去■
仮止めテープを剥がして滑走プレートを撤去し、滑り性能低下の原因となるキズや変形に注意して、慎重にセルシートを撤去します。

■ 透過図

ステンレスへら Y 型

最後の 1 箇所は、床と水平に回転させると剥がすことができます。

ご注意
セルシート等は両面テープで貼り付けてあります。強く引き剥がそうとするとプレートが折れ曲がり再利用できなくなります。透過図のテープ貼り付け位置を参考に、ステンレスへらやカッターなどで少しずつ両面テープを剥がして下さい。
※粘着系の剥離には時間が必要です。根気よくゆっくり作業して下さい。
セルシートの端部はケガをしやすいので、軍手等をはめて注意して作業して下さい。

撤去・保管・再利用について

床固定用テープ貼り付け位置

23

5-2 撤去したミューソレーター の保管方法
TM

1 滑走プレートの保管■取り外した滑走プレートは、乾いたやわらかい布で表裏両面を軽く拭いた後、裏面同士を合わせて 2 枚 1 組として、水平な場所にまっすぐ積み重ねて平置きで保管します。
裏面に著しいキズがある場合はクリーニング処理（リペア等：有料）を推奨します。

表面
製品ロゴシールが貼ってあります裏面同士を合わせる

積み上げ枚数は 10 枚（5 組）以下

製品ロゴシール

ご注意
滑走プレート裏面（滑走面）に埃などが付着していると、保管期間中にキズを深める原因となります。
やわらかい布で優しく表面についた埃やゴミを取り除いて下さい。

撤去・保管・再利用について

2 セルシート等の保管■取り外したセルシートは、乾いたやわらかい布で表裏両面を軽く拭いた後（※両面テープの粘着剤は除去します）、水平な場所にまっすぐ積み重ねて平置きで保管します。
表面に著しいキズがある場合はクリーニング処理（リペア等：有料）を推奨します。

積み上げ枚数は 10 枚以下

24

5-3 ミューソレーター を再利用する際の確認事項
TM

1 滑り性能の確認■
セルシート等と滑走プレートを組み合わせ、滑り性能を検査し、著しい抵抗がないことを確認します。

セルシート等を水平な場所に置き、反り方向が順反りであることを確認します。
セルシート等は、床面に対してややアーチ状に成型（順反り）されています。両面テープで敷設し、滑走プレートを搭載した際に床面と水平に密着します。

密着

撤去・保管・再利用について

2 セルシート等の反り方向の確認■

すき間※逆反りに成型されていると、設置後に端部と滑走プレートが干渉し、滑り性能を損なう原因となります。

25

RAS

サーバーラック向け免震装置〒102-0083 東京都千代田区麹町 3 -1 昭文社ビル 3F
TEL 03-6910-0411 FAX 03-6910-0412 Mail msol@ibrain.jp URL https://ibrain.jp

2022.11.01