LineRunner
SCADA NetGate
取扱説明書(第 2 版)

HYTEC INTER Co., Ltd.
管理番号：TEC-00-MA0055-02

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

ご注意 本書の中に含まれる情報は、弊社（ハイテクインター株式会社）の所有するものであり、弊社の同意なしに、全体または一部を複写または転載することは禁止されています。
 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一、ご不審な点や誤り、記載漏れなどのお気づきの点がありましたらご連絡ください。

電波障害自主規制について※本製品は、オプションの電源（ACアダプタ、AC-DCコンバータ）との組み合わせでVCCIクラスAを取得しております。オプションの電源以外と組み合わせて使用する場合、VCCIの適用除外となります。

2

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

改版履歴
第 1 版 2009 年 5 月 7 日 作成
第 2 版 2011 年 6 月 9 日 ファームウェア V6.0.4 対応版
ASMOS 設定項目削除（ASMOS 取扱説明書に集約）

3

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

ご使用上の注意事項
 本製品をご使用の際は、取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
 本製品を分解したり改造したりすることは絶対に行わないでください。
 本製品を直射日光の当たる場所や、温度の高い場所で使用しないでください。本体内部の温度が上がり、故障や火災の原因になることがあります。
 本製品を暖房器具などのそばに置かないでください。ケーブルの被覆が溶けて感電や故障、火災の原因になることがあります。
 本製品をほこりや湿気の多い場所、油煙や湯気のあたる場所で使用しないでください。故障や火災の原因になることがあります。
 本製品を重ねて使用しないでください。故障や火災の原因になることがあります。
 通気口をふさがないでください。本体内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。
 通気口の隙間などから液体、金属などの異物を入れないでください。感電や故障の原因になることがあります。
 本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは天災、停電等の外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損害につきましては、弊社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
 本製品は、改良のため予告なしに仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

4LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

目次
1 梱包物一覧 ............................................................................................................... 82 システム概要 ........................................................................................................... 9
2.1 SCADA ネットワーク構成 .............................................................................................. 10
2.2 リングによるバックアップルート ..................................................................................... 12
2.3 システム構成 ............................................................................................................... 13
2.3.1 LineRunner SCADA BMD NG .................................................................................. 13
2.3.2 ラインインタフェース（LI） ......................................................................................... 14
2.4 データ伝送 ................................................................................................................... 14
2.5 データチャネル ............................................................................................................. 15
2.5.1 管理データ............................................................................................................. 15
2.5.2 RS-232 データ ........................................................................................................ 15
2.5.3 イーサネットデータ ................................................................................................. 16
2.6 電源 ............................................................................................................................. 17
2.7 ネットワーク管理システム ............................................................................................. 17
2.7.1 ASMOS .................................................................................................................. 17
2.7.2 SNMP ..................................................................................................................... 17

3 ハードウェアコンポーネント .............................................................................. 18
3.1 LineRunner SCADA BMD NG ........................................................................................ 18
3.1.1 LED 表示 ................................................................................................................ 18
3.1.2 インタフェース/スイッチ .......................................................................................... 20
3.1.3 電気的特性 ........................................................................................................... 21
3.1.4 イーサネットインタフェース(ETH1)仕様 .................................................................... 21
3.1.5 イーサネットインタフェース(ETH2)仕様 .................................................................... 22
3.1.6 RS-232D インタフェース仕様................................................................................... 22
3.1.7 動作環境条件 ........................................................................................................ 23
3.1.8 適合規格 ............................................................................................................... 23
3.1.9 構造的特徴............................................................................................................ 24
3.1.10 その他製品特徴................................................................................................... 24
3.2 LineRunner SCADA LI NG SHDSL ................................................................................ 24
3.2.1 LED 表示 ................................................................................................................ 25
3.2.2 コネクタとスイッチ................................................................................................... 265LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

3.2.3 データ伝送 ............................................................................................................. 26
3.2.4 回路種別 ............................................................................................................... 27
3.2.5 環境条件 ............................................................................................................... 27
3.2.6 適合規格 ............................................................................................................... 27
3.2.7 その他特徴 ............................................................................................................ 28
3.3 コネクタ/ピン配列 ........................................................................................................ 28
3.3.1 電源....................................................................................................................... 28
3.3.2 ラインインタフェース (SHDSL) ................................................................................ 28
3.3.3 イーサネットインタフェース ...................................................................................... 29
3.3.4 LCT インタフェース.................................................................................................. 30
3.3.5 RS-232D ................................................................................................................ 30
3.4 LineRunner SCADA MF3 取付けフレーム ...................................................................... 31
3.5 LineRunner SCADA MB19 インストレーションレール ...................................................... 31
3.6

SCADA NG MT2 マウンティングトレー......................................................................... 32

3.7 RJ45 インタフェース用ダミープラグ .............................................................................. 33
3.8 推奨 RJ45 プラグリスト ................................................................................................. 33

4 インストレーション ................................................................................................ 34
4.1 事前準備 ..................................................................................................................... 34
4.2 LineRunner SCADA MF3 インストレーションフレーム...................................................... 34
4.3 データ伝送 ................................................................................................................... 35
4.3.1 データ伝播経路 ..................................................................................................... 36
4.3.2 データ伝送遅延 ..................................................................................................... 37
4.4 過負荷時のパフォーマンス ........................................................................................... 39
4.5 イーサネットインタフェースの自動停止.......................................................................... 39
4.6 イーサネットインタフェースの接続 ................................................................................. 39
4.7 イーサネットによるバックアップ回線構成 ...................................................................... 40
4.8 モジュールの設定 ........................................................................................................ 40
4.9 DIP スイッチ .................................................................................................................. 41
4.10 ASMOS によるイーサネット経由のマネージメント ......................................................... 43
4.11 LineRunner SCADA NG 管理アドレス ....................................................................... 43
4.12 ETH1 インタフェース動作モード ................................................................................... 43
4.13 ETH2 インタフェース動作モード ................................................................................... 43
4.14 ETH1/ETH2 インタフェース Speed/Duplex 設定 ........................................................... 44
4.15 ラインインタフェースの設定......................................................................................... 44
4.16 SHDSL ラインインタフェースの初期動作 ...................................................................... 456LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

4.17 DSK Threshold/Idle Detection ..................................................................................... 45
4.18 Bandwidth Reduction（帯域制限） ............................................................................... 45
4.19 ASMOS への複数マスターの登録 ............................................................................... 45
4.20 SCADA ネットワークの統合 ......................................................................................... 46
4.22 SNMP ......................................................................................................................... 46
4.23 光ラインインタフェースレーザー遮断機能 ................................................................... 475

困ったときには .................................................................................................... 48

6

製品保証 .............................................................................................................. 49

7

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

1 梱包物一覧
ご使用いただく前に本体と付属品を確認してください。万一、不足の品がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。

・LineRunner SCADA NG
名

称

数 量

LineRunner SCADA NetGate 本体

1台

電源コネクタセット

1式

取扱説明書（CD）

1枚

設置方法手順書（英語）

1部

・LineRunner SCADA LI NG SHDSL（オプション）
名

称

数 量

LineRunner SCADA LI NG SHDSL 本体

1台

ラインコネクタセット

1式

8LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

はじめに – マニュアル内記号について

重要な部分には以下のマークを示してあります。
注意： 説明に従って操作を行ってください。操作方法を誤った場合、誤動作、装置の故障につながる恐れがあります。
補足： 補足事項を表しています。

2 システム概要
以下、Keymile 社の LineRunner SCADA NG について説明します。SCADA は“Supervisory Control
And Data Acquisition”の略で、監視制御とデータ収集を意味します。本製品は、長距離データ伝送を想定しており、SCADA ネットワークという LineRunner SCADA NG モデム間の伝送ルートを使用してデータを送信します。

LineRunner SCADA NG は、最大 11.3Mbps のデータ伝送が可能です。高速道路、鉄道線路、ガス
パイプライン沿いのデータ伝送に加えて街中の信号制御といった短いルートに用いることもできます。このように、各拠点間の既設メタル回線を利用して SCADA ネットワークを構築することで回線敷設コストの節減を可能とします。
本製品は、1 伝送ルートにつき、最大 63 台まで LineRunner SCADA NG が接続可能で、SHDSL
通信方式（または 1 芯式光ファイバ：別途お問い合わせ下さい）で、上下対称のデータ伝送が可能です。
端末側インタフェースはイーサネット 1、イーサネット 2（または V.24/V.28 準拠の RS-232 シリアル
インタフェース：別途お問い合わせ下さい）のいずれかのアプリケーションインタフェースにて接続します。

9LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

2.1 SCADA ネットワーク構成
SCADA ネットワークは、下図のようにポイント・ツー・ポイント、ライン、またはリング構成を採ることができます。

図 1. ポイント・ツー・ポイント接続

図 2. ポイント・ツー・ポイント接続（回線二重化）

図 3. ライン接続

10LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

図 4．リング接続
イーサネットを経由して、ライン・リング構成の統合も可能です。詳細は、「4.20 SCADA ネットワー
クの統合」に記載されています。

図 5．リング/ライン接続構成の統合

LineRunner SCADA NG にはそれぞれ DIP スイッチを使用してマスター/各スレーブに管理
アドレスを割り当てます。詳細は、「4.9 DIP スイッチ」に記載しています。

11LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

2.2 リングによるバックアップルート

LineRunner SCADA NG は、SCADA ネットワークを通して長距離データ伝送を実現します。伝送ルートは、災害時のケーブル断線・機器破損など外的影響を受けることでデータ伝送が中断される可能性があります。
図 6．の赤線の中継区間において伝送ルートが中断された場合、その配下へアクセスができなくなります。リング構成を採ることで、伝送ルート上のある一箇所が中断されても他方のラインインタ
フェースを経由して、データ伝送を維持することができます。
さらに、リング構成はデータ到達時間を短縮できるという利点もあります。LineRunner SCADA NGは SCADA ネットワーク内で双方向へ向けてデータを伝送します。データを受信する LineRunner

SCADA NG は、先に届いたデータを処理し、後から届いたデータは破棄します。詳細は、「2..4 データ伝送」を参照下さい。

図 6．リングによるバックアップルート

光(SDH)、SHDSL 通信方式いずれのラインインタフェースもリング構成が可能です。

12

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

2.3 システム構成

LineRunner SCADA NG は、筐体内部の主基板（LineRunner SCADA BMD NG）、ラインインタフェースモジュールにより構成されます。

図 7．LineRUnner SCADA BMD NG ： ベーシックボード

2.3.1 LineRunner SCADA BMD NG
通信プロセッサは LineRunner SCADA BMD NG 上にあります。通信プロセッサはユーザインタフェースを経由して端末装置からデータを受信し、ラインインタフェースモジュールを経由して伝送ルートに転送します。同様に、伝送ルートから受信したデータを、ラインインタフェースモジュールを経由して SCADA ネットワーク内の隣接する Line Runner SCADA NG へ転送します。このとき通信プロセッサ上でデータを再生成することで、ジッタの影響を防ぎます。
フラッシュメモリ（EPROM）、LED、DIP スイッチが主基板上にあり、フラッシュメモリへは新・旧 2 つのファームウェアを保存できます。
ファームウェアは完全互換ではありません。安定した通信を行う為には、接続する全てのLineRunner SCADA NG のファームウェアを統一することを推奨致します。
DIP スイッチにより、以下の内容を設定します：・ SCADA ネットワーク内の LineRunner SCADA NG 管理アドレス
・ イーサネットインタフェースモード
・ RS-232 モード選択機能
詳細は、「4.9 DIP スイッチ」を参照下さい。

13

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

2.3.2 ラインインタフェース（LI）
ラインインタフェース（LI）は、主基板（LineRunner SCADA BMD NG）と伝送路を接続します。 主基
板上には、2 枚のラインインタフェースを搭載することができます。 伝送回線に合わせて、異なる
ラインインタフェースモジュールを搭載できます。

2.4 データ伝送
以下に、ライン構成例を示します。データは、ライン構成の中継 LineRunner SCADA NG は 2 回線、始点・終点の LineRunner SCADA NG は、1 回線を経由して隣接する LineRunner SCADA NG に転送されます。

図 8．ライン構成のデータ経路
伝送ルートの帯域幅は、256 Kbps から 5.696 Mbps の範囲で区間ごとに異なります。
上図の例では、メインコンピュータがデータの送信源となっています。メインコンピュータと宛先コン
ピュータの間にある各 LineRunner SCADA NG でデータが再生成され、宛先に届くまで順に転送されていきます。

14

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

リング構成の場合、データは双方の伝送ルートへ送信されます。
通信端末接続する場合は、一般的な LAN 接続条件に従います。

LineRunner SCADA NG には、ハッシュテーブルがあり、このテーブルは、ユーザインタフェースに接続されている全ての装置の MAC アドレスが記録されており、エージングタイム後（デフォルト：300 秒）に自動更新されます。装置からの MAC アドレスが既にハッシュテーブルに存在する
場合、LineRunner SCADA NG はイーサネットインタフェースへデータを送信します。ブロードキャス
トおよびマルチキャストパケットは全インタフェースへ送信します。

2.5 データチャネル
HDLC プロトコルを用いて、ユーザデータは透過的に伝送ルート内で伝播されます。データチャネ
ルの帯域幅は、設定した帯域幅に合わせて自動調整されます。
各データは以下の値にプライオリティ付けされ、異なるチャネルへ伝送されます。
・ 管理データ （1） ― 最優先
・ RS-232 データ (2)・ イーサネット 1 データ (3)・ イーサネット 2 データ (3)2.5.1 管理データ
管理データは、各 LineRunner SCADA NG で生成され、常に LineRunner SCADA NG 間で伝送されます。管理データ用に 128kbps の帯域が予約されています。管理データは常にイーサネットイン
タフェース ETH1、ETH2 または RS-232 を経由して送信されます。RS-232 は SCADA ネットワークのマスターへのみ接続可能です。

2.5.2 RS-232 データ
RS-232 インタフェースは V.24/V.28 に準拠しています。LineRunner SCADA NG と各拠点の端末装
置間をポイント･ツー・ポイント接続のシリアルデータ伝送に使用します。
RS-232 データ用に、128kbps の帯域が予約されています。

15

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

2.5.3 イーサネットデータ
各 LineRunner SCADA NG のイーサネットインタフェースへ接続する端末装置は 10Base-T（ETH1）、または 10Base-T/100Base-TX（ETH2）経由で接続します。両インタフェースへ接続された端末装
置はそれぞれ別のネットワークへ属します。
学習されていない MAC アドレスの処理は、MAC フラッディングの設定に依存します。MAC フラッディングが有効の場合、パケットは全インタフェースへ送信されます。また、MAC フラッディングが無効の場合、ブロードキャスト、マルチキャストおよび学習済み宛先 MAC アドレスを含むパケット
のみをイーサネットインタフェースへ送信します

図 9．端末装置の接続


上図の伝送ルートの帯域幅は 2 つの異なるネットワークによって共有されています。イーサネットインタフェース（ETH1/ETH2）ともに使用した場合の利用可能な帯域幅は以下となります。
帯域幅 = ラインインタフェース伝送速度 － 管理データ － RS-232 データ ÷ 2ETH1/ETH2 は、ネットワーク管理システム用（ASMOS/SNMP）またはデータ用として使用できます。 詳細は、｢4.9 DIP スイッチ」を参照ください。



複数の SCADA ネットワークを統合して、端末間のデータ通信を行う場合には“ETH2”を使用します。管理データ（ASMOS/SNMP）は、ETH1 インタフェース経由で行います。

16

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

2.6 電源LineRunner SCADA NG は、オプションの AC 電源アダプタ、または AC-DC コンバータにて電源供給します。
障害対策として、サージプロテクションタイプの電源を使用して、リング構成を採ることを推奨します。

2.7 ネットワーク管理システム

LineRunner SCADA NG は、ネットワーク管理システム（ASMOS または SNMP）により設定、監視を行います。

2.7.1 ASMOSKEYMILE LineRunner シリー ズに特 化 したネットワー ク管理 シ ステ ム です 。 ASMOS に て、

LineRunner SCADA NG の各種設定・ファームウェアアップグレード、またアラーム監視や統計デー
タの表示等が可能です。

ASMOS に関する詳細は、「ASMOS 取扱説明書」を参照下さい。

2.7.2 SNMP
SNMP マネージャによる LineRunner SCADA NG の監視も可能です。

SNMP 設定は ASMOS で行います。詳細は、「ASMOS 取扱説明書」を参照下さい。

17

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

3 ハードウェアコンポーネント
本章では、LineRunner SCADA NG のハードウェアコンポーネントについて説明します。

3.1 LineRunner SCADA BMD NG

LineRunner SCADA NG の主基板は、次のインタフェースを搭載しています。


ユーザインタフェース
・ETH1：10Base-T
・ETH2：100Base-TX
・RS-232D
マネージメントインタフェース
・RS-232D

図 10．LineRunner SCADA BMD NG 外観

3.1.1 LED 表示

LineRunner SCADA BMD NG の動作状態（正常・異常）は LED 表示されます。

図 11．LineRunner SCADA BMD NG LED

18

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

LED は、図のように３ブロックから成り、それぞれ下記の通りです。
表 1．LineRunner SCADA BMD NG：LED 表示と内容
#

LED

色

表示

意味

赤

点灯

エラー

消灯

正常

点灯

エラー

消灯

正常

点灯

電源オン

消灯

電源オフ

（上から下）
1

Error 2Power
Error 1

Power

赤

緑

Error 1(点滅) + Error 2（点滅）ASMOS ネットワーク管理システムのマーカ機能により、SCADA NG が選択されている状態

2

TD

Ethernet 2

RD

Link

赤

黄

全て

消灯

送信正常

点灯

受信データなし

点滅

受信エラー

消灯

受信正常

点灯

リンク確立

点滅

ネゴシエーション中

消灯

リンクなし

消灯

DIP スイッチにより無効化状態

RD（点灯） + Link（点灯）

自動停止状態
詳細は、「4.5 イーサネットインタフェースの自動停止」を参照RD（点灯） + Link（点滅）

接続試行中

3

TD

消灯

送信可能

Ethernet 1

RD

点灯

受信データなし

点滅

受信エラー

消灯

受信可能

点灯

リンク確立

点滅

ネゴシエーション中

消灯

リンクなし

Link

赤

黄

RD（点灯） + Link（点灯）

自動停止状態
詳細は、「4.5 イーサネットインタフェースの自動停止」を参照RD（点灯） + Link（点滅）

接続試行中

19

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

3.1.2 インタフェース/スイッチ
以下のインタフェースおよびスイッチが LineRunner SCADA BMD NG に組み込まれています。

図 12．LineRunner SCADA BMD NG：インタフェース/スイッチ
表 2．LineRunner SCADA BMD NG：インタフェース/スイッチ
#
1
2
3

場所

内容

4 x 20 ピンコネクタ

ラインインタフェースモジュール 1 を LineRunner SCADA

ストリップ１

BMD NG に接続

4 x 20 ピンコネクタ

ラインインタフェースモジュール 2 を LineRunner SCADA

ストリップ 2

BMD NG に接続

DIP スイッチ 1

イーサネットまたはシリアルインタフェースによる管理（「4.9DIP スイッチ」を参照）

4

DIP スイッチ 2

動作モード、SCADA ネットワーク内のアドレス（「4.9 DIP スイッチ」を参照）

5

イーサネット 1

ユーザデータまたは管理データ用 10BaseT インタフェース
ピン配列は｢3.3.3 イーサネットインタフェース｣を参照

6

イーサネット 2

ユーザデータまたは管理データ用 10/100 BaseT インタフェース
ピン配列は｢3.3.3 イーサネットインタフェース｣を参照

7

アプリケーション

アプリケーションデータ用のインタフェース

インタフェース

ピン配列は｢3.3.5 RS-232D｣を参照

RS-232D
8

RS-232D LCT

ローカルマネージメント用（ASMOS）の PC に接続（ローカルマネージメント

ピン配列は「3.3.4 LCT インタフェース」を参照

インタフェース）
9電源コネクタ

AC 電源アダプタ、または AC-DC コンバータを接続
ピン配列は｢3.3.1 電源｣を参照

20

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

3.1.3 電気的特性
表 3．LineRunner SCADA NG：電気的特性
特徴
絶対最大定格（HW version：G01）

DC 10.8V ～ 28.8V

絶対最大定格（HW version：G02/G03）

DC 20 ～ 75V

電源供給

・オプション AC 電源アダプタ、AC-DC コンバータ
・RPS(Remote Power Supply)によるリモート給電

データ伝送時の最大消費電力

LineRunner SCADA BMD NG

6W 未満

表 4．LineRunner SCADA BMD NG：インタフェースおよび回路種別
インタフェース

回路種別

最大電圧／電流（EN 60950: 2001 準拠）
4 x 20 ピンコネクタストリップ 2

TNV2

DC 120V 未満／75 mA 未満

イーサネット 1 + 2

SELV

DC 5V 未満／10 mA 未満

アプリケーションインタフェー

SELV

DC 5V 未満／10 mA 未満

SELVDC 5V 未満／10 mA 未満

HW version：G01

SELV

DC 28.8V 未満／200 mA 未満

HW version：G02/G03

TNV2

DC 72V 未満／600 mA 未満

ス RS-232D
ローカル管理インタフェース
RS-232D
電源供給コネクタ

3.1.4 イーサネットインタフェース(ETH1)仕様
表 5． ETH1 仕様
仕様
インタフェース規格

Ethernet IEEE802.3

対応モード

Auto MDI/MDI-X ※HW バージョン G03 対応
Auto Negotiation ※HW バージョン G03 対応
10BaseT Half-Duplex
10BaseT Full-Duplex

最大フレーム長

1526 バイト（VLAN タグ含む）

21

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

3.1.5 イーサネットインタフェース(ETH2)仕様
表 6． ETH2 仕様
仕様
インタフェース規格

Ethernet IEEE802.3

対応モード

Auto MDI/MDI-X
Auto Negotiation
10Base-T Half-Duplex
10Base-T Full-Duplex
100Base-TX Half-Duplex
100Base-TX Full-Duplex

最大フレーム長

1526 バイト（VLAN タグ含む）

3.1.6 RS-232D インタフェース仕様
表 7． RS-232D 仕様
仕様
データ伝送速度

150 – 256,000 bps 間で設定可

データビット7 または 8

ストップビット

1 または 2

パリティ

なし、偶数、奇数

Duplex モード

Half-Duplex または Full-Duplex

動作モード

シングルポール（送信/1 ノード）または、マルチポール（送信/複数ノード）

イーサネットインタフェース ETH1，2 ポートについて
LineRunner SCADA NetGate の ETH ポートを使用する際は、接続するネットワーク機器との相性がありますので、下記の点にご注意ください。
◆接続するネットワーク機器の Ethernet コントローラ（PHY チップ）が Broadcom 社製の場合、10Base-T 接続時に、通信エラーが発生することがあります。
通信エラーが発生する場合、下記 1or2 の対策を行うことで改善致します。
１．LineRunner SCADA NetGate ETH2 ポートを 100Base-Tx 接続で使用する。
２．L2 スイッチなどの機器を ETH ポートとネットワーク機器の間に入れる。

22

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

3.1.7 動作環境条件
以下の表に動作時の環境条件を示します。
表 8．LineRunner SCADA BMD NG：設置環境条件
動作時
温度（縦置き設置時)-25 ～ +70℃

LineRunner SCADA NG 間に最低 15mm のスペースを確保してください
温度（MF3 内横置き設置時）-25 ～ +55℃

相対湿度

10 ～ 90％（結露なきこと）

保存時
温度-40 ～ +85℃

相対湿度

10 ～ 95％

輸送時
温度-25 ～ +70℃

相対湿度

60 ～ 95％

3.1.8 適合規格
以下の表に本製品が適合している規格を示します。
表 9．LineRunner SCADA BMD NG：適合規格
安全規格

EN 60950-1: 2001

CE マーク

取得

EMC（イミュニティ）EN 300 386: 2003ETSI ES 201 468
ITU-T Rec.K.21

EMC（エミッション）

EN 300 386: 2003ETSI ES 201 468
VCCI classA (オプション電源使用した場合)

保護構造

IP 20

23

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

3.1.9 構造的特徴
下表に本製品の構造的特徴を示します。
表 10．LineRunner SCADA BMD NG
寸法（幅×高さ×奥行き）
重量（ラインインタフェース x2 含む）
取り付け方法（W）43×（H）135×（D）150 mm
約 400g・DIN レール／EN550022-35x 7.5/15
・LineRunner SCADA MF3・LineRunner SCADA MB19

3.1.10 その他製品特徴
下表に本製品のその他の特徴を示します。
表 11．LineRunner SCADA BMD NG
メモリー

32MB Flash EPROM モジュール ｘ１
Partition1：ファームウェアを格納します。
Partition2：上記以外のファームウェアを格納します。

MTBF

68 年以上（アプリケーションクラス GF、40℃）

3.2 LineRunner SCADA LI NG SHDSLLineRunner SCADA LI NG SHDSL ラインインタフェースは、SHDSL にてデータ伝送を行うモジュールです。

図 13． LineRunner SCADA LI NG SHDSL：外観

24

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

3.2.1 LED 表示
ラインインタフェース状態は、LED 表示されます：
LED はモジュール正面に位置しています。

図 14．LineRunner SCADA LI NG SHDSL：LED 表示
表 12．LineRunner SCADA LI NG SHDSL：LED 表示
＃

LED

色

状態

1

F

-

-

2

N

赤

点灯

近隣のモデムとの論理的接続なし、切断状態

Local

点滅

接続確立中または障害Interface

消灯

接続確立状態

点灯

リンク確立状態点滅

リンク確立中（トレーニング中）消灯

リンク確立なし

3

Line

黄

表示内容
｢下表 13｣を参照

表 13．LineRunner SCADA LI NG SHDSL：LED 表示組み合わせとその内容
LED とその状態

表示内容

F (点滅) + N（点滅） + Line（消灯）インタフェース初期化中

F (点灯) + N（点灯） + Line（消灯）インタフェース動作停止中または故障

F (点灯) + N（消灯） + Line（点灯）

対向側がデータを受信していないか、誤ったデータを受信

F (消灯) + N（消灯） + Line（点灯）

正常にデータ伝送可能

F (消灯) + N（点灯） + Line（点灯）受信データエラー発生

F (消灯) + N（消灯） + Line（点滅）設定された伝送速度以下で接続中

25

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

3.2.2 コネクタとスイッチ
下記インタフェースとスイッチが、LineRunner SCADA LI NG SHDSL モジュール上に組み込まれています。

図 15．LineRunner SCADA LI NG SHDSL：コネクタ
表 14．LineRunner SCADA LI NG SHDSL：コネクタ
#

場所

内容

1

4 x 20 ピンコネクタストリップ

主基板（LineRunner SCADA BMD NG）へ接続します。

2

LT/NT スイッチ

ラインインタフェースの LT または NT 選択時に使用
詳細は、「4.15 ラインインタフェースの設定」を参照

3

ラインインタフェース

メタル線接続用インタフェース

3.2.3 データ伝送
下表にデータ伝送の特徴を示します。
表 15．LineRunner SCADA LI NG SHDSL：データ伝送距離特性
伝送速度

線径

256Kbps

512Kbps

1024Kbps

2048Kbps

2304Kbps

4608Kbps

5696Kbps

0.4mm

7.5Km

6.3Km

5.3Km

4.3Km

4.1Km

3Km

2.7Km

0.5mm

10.4Km

8.8Km

7.3Km

5.7Km

5.4Km

3.8Km

3.4Km

0.6mm

13.7Km

11.5Km

9.3Km

6.9Km

6.6Km

4.6Km

4.1Km

0.8mm

21.1Km

17.2Km

13Km

9.3Km

8.8Km

6.1Km

5.4Km

0.9mm

25Km

20Km

14.8Km

10.5Km

9.9Km

6.8Km

6.1Km

1.0mm

29Km

22.6Km

16.5Km

11.6Km

10.9Km

7.6Km

6.7Km

1.2mm

36.9Km

27.7Km

19.8Km

13.9Km

13Km

9Km

8Km

1.4mm

44.5Km

32.6Km

23Km

16.1Km15.1Km

10.4Km

9.2Km

26

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

3.2.4 回路種別
以下の表にインタフェースの回路種別を示します。
表 16．LineRunner SCADA LI NG SHDSL:インタフェースの回路種別
EN 60950:2001 に基づく

最大電圧／電流

回路種別
TNV1

DC 3.3V 未満／10 mA 未満

3.2.5 環境条件
以下の表は、動作、保存、輸送時の環境条件を示したものです。
表 17．LineRunner SCADA LI NG SHDSL：環境条件
動作時
温度（縦置き設置時）-25 ～ +70℃

温度（MF3 内に平行設置時）-25 ～ +55℃

相対湿度

10 ～ 95％（結露なきこと）

保存時
温度-40 ～ +85℃

相対湿度

10 ～ 95％

輸送時
温度-25 ～ +70℃

相対湿度

60 ～ 95％

3.2.6 適合規格
以下表に本モジュールが適合する規格を示します。
表 18．LineRunner SCADA LI NG SHDSL：適合規格
安全規格

EN 60950-1: 2001

伝送方式

ITU-T G.991.2 Annex B

EMC（イミュニティ）EN 300 386: 2003ETSI ES 201 468
ITU-T Rec.K.20

EMC（エミッション）

EN 300 386: 2003ETSI ES 201 468

27

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

3.2.7 その他特徴
以下表に本モジュールの MTBF を示します。
表 19．LineRunner SCADA LI NG SHDSL：MTBF
MTBF

220 年以上（GF クラス, 40℃）

3.3 コネクタ/ピン配列※指定ジャックやプラグは、モジュールに使用される形状によって異なります。

3.3.1 電源
コネクタタイプ：2 ピンプラグ（Phoenix Mini-Combicon）

表 20．電源コネクタ
PIN＃

内容

1

電源＋

2

電源－

3.3.2 ラインインタフェース (SHDSL)
コネクタタイプ：4 ピンプラグ（Phoenix Mini-Combicon）

表 21．ラインコネクタ
PIN＃

内容

1

－ （リモート給電用：RPS/RFS）2＋ （リモート給電用：RPS/RFS）

3

ペア 1, Rx4

ペア 1, Tx

28

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

3.3.3 イーサネットインタフェース
コネクタタイプ：RJ45

表 22．イーサネットコネクタ（MDI - EIA/TIA T568A）
PIN＃

内容

1

TX+

2

TX-

3

RX+

4

Bob Smith Termination

5

Bob Smith Termination

6

RX-

7

Bob Smith Termination

8

Bob Smith Termination

表 23．イーサネットコネクタ（MDIX - EIA/TIA T568A）
PIN＃

内容

1

RX+

2

RX-

3

TX+

4

Bob Smith Termination

5

Bob Smith Termination

6

TX-

7

Bob Smith Termination

8

Bob Smith Termination

29

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

3.3.4 LCT インタフェース
コネクタタイプ：RJ45

表 24．LCT インタフェースコネクタ
PIN＃

ITU

1

DSR (Data Set Ready)2

DCD (Data Carrier Detect)3

DTR (Data Terminal Ready)4

SGND (Signal Ground)5

RD (Receive Data)

6

TD (Transmit Data)

7

CTS (Clear To Send)

8

RTS (Request To Send)

3.3.5 RS-232D
コネクタタイプ：RJ45

表 25．RS-232D コネクタ
PIN＃

ITU

1

DSR (Data Set Ready)2

DCD (Data Carrier Detect)3

DTR (Data Terminal Ready)4

SGND (Signal Ground)5

RD (Receive Data)

6

TD (Transmit Data)

7

CTS (Clear To Send)

8

RTS (Request To Send)

30

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

3.4 LineRunner SCADA MF3 取付けフレーム

LineRunner SCADA MF3 は、19 インチラックへ取り付け LineRunner SCADA NG×2 台を設置可能です。

図 16． LineRunner SCADA NG 取付けフレーム
構造的特徴
以下の表に取付けフレームの構造的特徴を示します。
表 26．LineRunner SCADA NG 取付けフレーム
寸法（幅×高さ×奥行き）
重量
設置場所（W）142×（D）129×（H）160mm
300g
サブラック（3U）

3.5 LineRunner SCADA MB19 インストレーションレール

LineRunner SCADA MB19 は、19 インチラックへの SCADA NG の垂直に取付けて使用します。

図 17．LineRunner SCADA MB19

31

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

構造的特徴
以下の表はインストレーションレールの構造的特徴を示しています。
表 27．LineRunner SCADA NG MB19 インストレーションレール
寸法（高さ×幅×奥行き）
重量
設置場所
設置に必要なスペース

3.6

43×524×188mm
約 600g19 インチサブラック
4U

SCADA NG MT2 マウンティングトレー

LineRunner SCADA NG MT2 は、2 台の SCADA NG（または RFS/RPS）の壁面への取り付け、平面設置（例：19 インチキャリアプレート）、DIN レールのないコントロールキャビネットへの取付け、サブシステム（例：自動改札機）での利用といった幅広い取付け方法を提供します。 オプションとして、アクリル足の取り付けも可能です。

図 18．マウンティングトレーLineRunner SCADA NG MT2

32

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

3.7 RJ45 インタフェース用ダミープラグ

LineRunner SCADA NG は衝撃、振動への耐性が高い反面、全てのジャックは製品耐性が低いため、埃や汚れから保護されていない RJ45 インタフェースは、ダミープラグで塞ぐことができます。しかし、多くのダミープラグは、LineRunner SCADA NG のジャックに無理に差し込むと、ジャック破損
やプラグが抜けなくなる等の原因になるため、無理に差し込まないよう注意してください。
下表は KEYMILE 社推奨のダミープラグです。
表 28．ダミープラグ
販売元

Kensington

製造元

Stewart指定

Dummy Plug

商品番号
ホームページ

331010-1PC-LT
http://www.keiconn.com/

3.8 推奨 RJ45 プラグリスト
下表は KEYMILE 社が推奨する RJ45 プラグリストです。
表 29．RJ45 プラグリスト
製造元

プラグ

保護スリーブTyco AMP

5-569552-x incl. management bar

569875-3

ヒロセ電機

TM21DP-TM-88P/60 (management

TM21P-88P/15

bar TM21P-88p/62)
BET Stewart Connector

SS-37200-028

450-19接続機器が、「ロングボディ型」のジャックを使用している場合、同型の専用プラグを用いる必要があります。他のプラグを使用すると、低電圧や機器に障害をきたす可能性があります。

33

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

4 インストレーション
本章では、LineRunner SCADA NG 設置前準備について説明します。

4.1 事前準備

LineRunner SCADA NG 設置前に、以下の設定をする必要があります。


イーサネットインタフェースの Speed/Duplex、ラインインタフェース（SHDSL）の SNR/上限
帯域設定（※）



シリアルデータ伝送モード：マスター／スレーブモード、ノーマルモード



マネージメント方法と管理アドレスの設定（「4.9 DIP スイッチ設定」を参照）※モデムの設定を行う場合、専用管理ソフト「LineRunner ASMOS」が必要です。
LineRunner ASMOS（以下：ASMOS）は、インストールした PC から IP、シリアル経由で各モデムの操作、設定変更、ステータスやアラームの確認を行うための管理ソフトです。
詳細は「ASMOS 取扱説明書」を参照願います。

変更した設定はフラッシュメモリに保存され、再起動後に読み込まれて起動します。

4.2 LineRunner SCADA MF3 インストレーションフレーム

LineRunner SCADA MF3 は、2 台の LineRunner SCADA NG を収容可能です。また、サブラックへは 2 つの LineRunner SCADA MF3 を取り付け可能です。

図 19．LineRunner SCADA MF3 インストレーションフレーム

34

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

図 20．LineRunner SCADA MF3：サブラックへの取り付け

通気確保のため、LineRunner SCADA MF3 間には最低 15mm の間隔を空けて下さい。

設置手順
1． LineRunner SCADA NG を LineRunner SCADA MF3 に差し込みます。
2． LineRunner SCADA MF3 をサブラックに挿入します。
3． 付属ネジにてサブラックに固定します。

4.3 データ伝送
SCADA ネットワーク内のデータ伝播経路、データ伝送効率を最適化のための考慮点について説
明します。

35

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

4.3.1 データ伝播経路
下記は LineRunner SCADA NG 内部のユーザデータ伝播経路の例を示します。

図 21．ライン/リング接続

図 22．ポイント・ツー・ポイント（回線二重化）

36

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

4.3.2 データ伝送遅延
下図は、LineRunner SCADA NG モジュール間のデータ伝送時間を表しています。

図 23．リング接続時のデータ伝送時間｢Control computer｣から｢DTE4｣までのデータ伝送時間は｢t1 + t2 + t3 + t4｣、 または｢t5｣となります。DTE インタフェースの処理時間、距離を除けば、明らかに｢t5｣経路からのデータが最も早く
DTE4 に届きます。

LineRunner SCADA NG は、常にフレーム全体を受信後、転送します。
LineRunner SCADA NG 間のデータ伝送時間は、フレームサイズ、使用するラインインタフェース種
別、また、SHDSL インタフェースに関してはリンク速度によっても異なります。
下表の（合計伝送時間／データサイズ）は、ラインインタフェース間（１伝送区間）における異なるフレームサイズの伝送時間を示します。
・

イーサネットインタフェース（10Base-T/100BaseTX）x2 のデータ処理時間(tETH)

・LineRunner SCADA NGx2 台の内部データ処理時間(tSCADA)

・

１伝送区間の伝送時間(tRoute)※LineRunner SCADA NG 追加毎に(tSCADA)を追加します。

37

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

表 30．データ伝送遅延
ラインインタ

フレームサ

伝送速度

イーサネット遅延SCADA NG

ラインインタフェ

フェース

イズ

※

（tETH）

内部遅延ース遅延（tSCADA）（tRoute）

10
単位［Byte］［Kbps］

SHDSL

500

5696

1000

1500

光ファイバ

500

（2M）

100
［ms］

0.4

0.04

［ms］

［ms］

0.5

0.7

4608

0.87

4096

0.98

3072

1.3

2304

1.88

2048

2.13

1024

4.57

512

10.67

5696

0.8

0.08

1.4

4608

1.74

4096

1.95

3072

2.6

2304

3.72

2048

4.22

1024

9.04

512

21.08

5696

1.2

0.12

2.11

4608

2.6

4096

2.93

3072

3.91

2304

5.56

2048

6.3

1024

13.5

512

31.5

1984

0.4

0.04

2.21

1000

0.8

0.08

4.36

1500

1.2

0.12

6.52

※マネージメントトラフィック=128 kbps を含む

38

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

例：
ETH2 インタフェースから SHDSL ラインインタフェース（リンク速度=1.024 Kbps）へ、フレームサイズ
1000 バイトを送信した場合、LineRunner SCADA NG 2 台間の遅延時間は、（0.08*2) + 0.5 +9.04=9.7ms となりますが、経路上に３台目を追加した場合、9.7 + 0.5 + 9.04 = 19.24 ms となります。

4.4 過負荷時のパフォーマンス
ライン構成（SHDSL ラインインタフェース×2）では、最大フレームサイズ送信時 11.3Mbps のデータ伝送が可能です。ラインインタフェースの帯域幅を超えてデータを送受信した場合、伝送遅延時間の延長や、データロスを招くことがあります。また、フレームサイズ 150 バイト以下で常時通信する
場合、この最大スループットは減少します。

4.5 イーサネットインタフェースの自動停止
イーサネットのデータ伝送が不可能となった場合（SHDSL リンクがダウンした場合）、両端のイー
サネットインタフェースは自動的に停止します。

4.6 イーサネットインタフェースの接続
下図のように両方のイーサネットインタフェースをネットワーク側へ接続する場合、イーサネットス
イッチ経由ではレイヤー2 ループが発生し、LineRunner SCADA NG は障害とみなしポートがブロッ
クされます。そのため、スイッチまたはルータにて ETH1 と ETH2 インタフェースが異なる 2 つのセ
グメント上に存在するよう設定する必要があります。

図 24．イーサネットインタフェース（ETH1/ETH2）の同時使用

39

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

4.7 イーサネットによるバックアップ回線構成

図 25．イーサネットバックアップ構成
上図は、イーサネットインタフェースによるバックアップ構成を表しています。このネットワーク構成のバックアップ回線はラインインタフェース（「2.2 リングによるバックアップルート」参照）の代わりにイーサネットを使用しています。LineRunner SCADA NG はレイヤー2 ループを検知し、約 10 秒
間該当 MAC アドレスをブロックします。
※レイヤー2 ループは以下に起因します：・ ETH1/ETH2 両ポートで同一 MAC アドレスを受信
・ イーサネットポートで 2 台の LineRunner SCADA NG から同一 MAC アドレスを受信
上記の障害を防ぐため、イーサネットバックアップ構成では以下の点に注意してください：・ イーサネットバックアップ回線接続先はレイヤー3 で動作する装置を接続
・ レイヤー2 ループを設けない
・ ルータを経由して通信するため PC 上でルーティングプロトコル（例：RIP）を稼動させる

4.8 モジュールの設定

LineRunner SCADA NG の起動前に、管理アドレスおよびユーザインタフェースの動作モードを DIP
スイッチで設定します。
※シリアルインタフェースを使用する場合、｢Master／Slave｣または｢Normal｣モードに設定する必要があります。

40

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

4.9 DIP スイッチ
8 スイッチ x 2 ブロックの DIP スイッチにより各設定を行います。

図 26． DIP スイッチの位置
表 31 に各ブロックの DIP スイッチの設定内容を示します。
※ 工場出荷時は、全て UP となります。

41

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

表 31．DIP スイッチ設定
機能
ブロック 1

No.

DOWN

UP

（主基板側）（LI 側）

内容

-

1

×

-

2

×

ETH2

3

×

4

×

3

×

ETH2 停止中

5

×

ETH1 ユーザデータ停止中

6

×

4
ETH1

5

NMS ポート

機能

ETH2 動作中

××

ETH1、ETH2 と別ネットワークとして動作中

6

×

7

×

8

×

7

未使用

×

ETH1 経由管理

RS-232-LCT シリアルポート経由管理

8×（ASMOS）

7

×

ETH2 経由管理

8

×

No.

DOWN

UP

（主基板側）（LI 側）

ブロック 2User

1

×interface2

×（RS-232）

1

×

2

×

1

×

2

内容

ユーザインタフェース RS-232 停止中

未使用

動作モード：マスター／スレーブモード
×1

×

動作モード：Normal モード

2

×

管理アドレ

3

32 (2＾5)0 ：使用不可ス

4

16 (2＾4)

63 ：マスター

5

8 (2＾3)

1～62：スレーブ

6

4 (2＾2)7

2 (2＾1)8

1 (2＾0)42

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

4.10 ASMOS によるイーサネット経由のマネージメント
ASMOS から接続できるのは SCADA ネットワーク上で１台のマスターLineRunner SCADA NG のみです。全てのスレーブはマスターの NMS ポート（ETH1 または ETH2）を通して ASMOS に接続されます。また、ASMOS の管理用データはユーザデータと同一の伝送ルートに転送されるため、帯域幅を共有します。
伝送ルートがユーザデータで占有されると、ASMOS・LineRunner SCADA NG 間の管理セッ
ションが中断されます。

4.11 LineRunner SCADA NG 管理アドレス
DIP スイッチにて SCADA ネットワーク内の LineRunner SCADA NG へ、それぞれ一意の管理アドレスを設定します。このアドレスは、ASMOS から各 LineRunner SCADA NG への状態確認（ポーリング）と、LineRunner SCADA NG 間の管理データ用に使用します。
ASMOS は管理アドレス：63 のマスターとのみ接続が可能です。

4.12 ETH1 インタフェース動作モード
DIP スイッチ設定により ETH1 ポートを設定します。
・データ通信用ポート
・ASMOS 管理用ポート
・SNMP 管理用ポート※DIP スイッチ設定については｢表 31. DIP スイッチ設定｣を参照ください。

4.13 ETH2 インタフェース動作モード
DIP スイッチ設定により ETH2 ポートを設定します。
・データ通信用ポート
・ASMOS 管理用ポート
・SNMP 管理用ポート※DIP スイッチ設定については｢表 31. DIP スイッチ設定｣を参照ください。

43

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

4.14 ETH1/ETH2 インタフェース Speed/Duplex 設定■ハードウェア
表 32．ETH1/ETH2 Speed/Duplex 設定
バージョン G02

バージョン G03

ETH1

ETH2

ETH1

ETH2

Auto MDIX

-

-

○

○

Auto Negotiation

-

○

○

○

10-Half Duplex

○

○

○

○

10-Full Duplex

○

○

○

○

100-Half Duplex

-

○

-

○

100-Full Duplex

-

○

-

○

Speed/Duplex■イーサネットモード選択について
1. 何も選択されていない場合、｢10 Half-Duplex｣として動作します。
2. HW バージョン G03 の両端で｢Auto｣、その他の全モードが選択されれいる場合、｢100Full-Duplex｣→｢100 Half-Duplex｣→｢10 Full-Duplex｣→｢10 Half-Duplex｣の順で選択されます。
※通常両端で｢Auto｣または｢10/100 Full-Duplex｣を設定ください。
※設定方法は｢ASMOS 取扱説明書｣を参照ください。

4.15 ラインインタフェースの設定
このセクションは SHDSL/OF1S（光）ラインインタフェースのみ該当します。
データ制御は LT(LineTermination)に設定されたラインインタフェース側で行い、 NT は LT に従います。
スイッチによる LT/NT の切り替えは電源投入前に実施ください。
Position LT/Mater

Position NT/Slave

図 27．LT/NT スイッチ
※LT/NT 設定は管理アドレスのマスター/スレーブ設定との関係はありませんが、マスター

LineRunner SCADA NG に近いラインインタフェース側を LT として設定することを推奨します。

44

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

4.16 SHDSL ラインインタフェースの初期動作
データ速度は ASMOS にて設定した｢Min line rate（最小リンク速度）｣～｢Max line rate（最大リンク速度）｣間で LT/NT 間の同期処理の中で最適な速度で確立します。この値は LT 側でのみ設定可能です。これらの速度でリンク確立できない場合、アラームが出力され、｢192Kbps｣～｢Min linerate｣の間でリンク確立を試行します。

4.17 DSK Threshold/Idle Detection
これらの値はユーザインタフェース(RS-232)上の 2 つの間隔をモニタし、LineRunner SCADA NG
本体と伝送ルートを過負荷状態から保護します。
現在、弊社ではサポートしておりません。

4.18 Bandwidth Reduction（帯域制限）
ユーザインタフェース(ETH1, ETH2, RS-232)の平均使用帯域を指定します。指定した平均帯域を超過したデータは破棄されます（例：RS-232 では CTS=Inactive へ設定されます）。これによりユー
ザインタフェースからの膨大なバーストデータ送信による伝送ルートの過負荷を防ぎます。

4.19 ASMOS への複数マスターの登録
次項説明の複数マスターを ASMOS から IP アドレスにて一元管理する場合、ASMOS Pro が必要となります。
※詳細については、別途お問い合わせください。

45

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

4.20 SCADA ネットワークの統合
マスターLineRunner SCADA NG はラインインタフェース経由で接続されている全てのスレーブを管理します。複数の SCADA ネットワークを統合する場合、リモート側のマスターへはイーサネットイ
ンタフェース経由で接続します。下図はリング構成とライン構成の SCADA ネットワークを"ETH1"
経由で接続した例です。

図 28．リング・ライン構成の統合
上図は、リング接続構成とライン接続構成を ETH1 インタフェース経由で統合した例です。赤線はライン接続、青線はリング接続を示し、灰線はマスター間の接続を示しています。｢Management
master1｣に接続されている ASMOS を通じて全てのマスター/スレーブを管理します。

上図の ETH1 インタフェースは、NMS ポートとして設定されています。

4.22 SNMP
ラインインタフェースの状態確認や、TRAP による異常通知を行うため SNMP が使用できます。。
※詳細は、別紙｢ASMOS 取扱説明書｣を参照

46

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

4.23 光ラインインタフェースレーザー遮断機能
下記の光ラインインタフェースは光ケーブルの接続異常や、破損時のようにリモート装置側からのシ グ ナ ル を 2 秒 以 上 受 信 で き な い 場 合 に レ ー ザ ー を 自 動 遮 断 す る 機 能 (Laser Safety
Deactivation)を備えています。 レーザー遮断後、100 秒毎に 2 秒間リモート装置との伝送ルート
確立を繰り返します。
– LineRunner SCADA LI NG OF1S
– LineRunner SCADA LI NG OF1L-2 LT– LineRunner SCADA LI NG OF1L-2 NT
クラス 1 レーザー装置
レーザー光線が目に入ると、視力に回復不可能なダメージを与える恐れがあります。レーザー光
線を覗かないで下さい。また、光ラインインタフェースはメンテナンス用途でレーザー出力する｢Forced laser activation｣ボタンを備えています。このボタンを押下している間レーザーが出力さ
れます。

47

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

5

困ったときには本製品の使用中になんらかのトラブルが発生したときの対処方法について説明いたします。

モデムの電源が入らない◆電源コンセントには、電源が供給されているか◆電源プラグの極性は正しく接続されているか◆適切な電圧が供給されているか(本製品オプション電源の入力電圧は、AC 100-240V 50/60Hz に対応しています。)
DSL リンクが確立しない・安定しない


対向機器の電源は、オンになっているか

各コネクタとケーブルが正しく接続されているか

接続する二つのラインインタフェースが、NT/LT の関係になっているか

ツイストペアケーブルを使用しているか(平ケーブル、カッドケーブルを使用した場合、ノイズの影響を受けやすくなります。ツイスト
ペアケーブル以外は使用しないでください。)
シリアル接続ができない

モデムの DIP スイッチの設定は合っているか（4.9 DIP スイッチ）COM ポートの指定が間違っている

シリアルポートのコネクタ、ケーブルが損傷している

IP 接続ができない

モデムの DIP スイッチの設定は合っているか（4.9 DIP スイッチ）
イーサネットインタフェースの自動停止機能が働いている（4.5 イーサネットインタフェー
スの自動停止）

イーサネットのコネクタ、ケーブルが損傷している

IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの設定が間違っている。または他の端末と設定が重複している。

48

LineRunner SCADA NetGate 取扱説明書

6

製品保証
本製品の使用中になんらかのトラブルが発生したときの対処方法について説明いたします。



故障かなと思われた場合には、弊社サポートセンターまでご連絡ください。
1)
2)
3)
4)

修理を依頼される前に今一度、この取扱説明書をご確認ください。
本製品の保証期間内の自然故障につきましては無償修理させて頂きます。
故障の内容により、修理ではなく同等品との交換にさせて頂く事があります。
弊社への送料はお客様の負担とさせて頂きますのでご了承ください。

初期不良保証期間：納品日より 3 ヶ月(交換機器発送による対応)
製品保証期間：ご購入日より 1 年間(お預かりによる修理対応)


保証期間内であっても、以下の場合は有償修理とさせて頂きます。
1) 使用上の誤り、お客様による修理や改造による故障、損傷(修理できない場合もあります)2) 自然災害、公害、異常電圧その他外部に起因する故障、損傷
3) 本製品に水漏れ・結露などによる腐食が発見された場合



保証期間を過ぎますと有償修理となりますのでご注意ください。



一部の機器は、設定を本体内に記録する機能を有しております。これらの機器は修理時に設定を初期化しますので、お客様が行った設定内容は失われます。恐れ入りますが、修理をご依頼頂く前に、設定内容をお客様にてお控えください。



本製品の故障に起因する損害や機会の損失については補償致しません。



修理期間中における代替品の貸し出しは、基本的に行っておりません。別途、有償サポート
契約にて対応させて頂いております。有償サポートにつきましてはお買い上げの販売店にご相談ください。



本製品の保証は日本国内での使用においてのみ有効です。

製品に関するご質問・お問い合わせ先
ハイテクインター株式会社
カスタマサポート
TEL 03-3254-5384
E-mail support@hytec.co.jp
受付時間 平日 9：00～17：00

Copyright © 2011
HYTEC INTER Co., Ltd.

49