北千葉広域水道企業団
建設工事検査基準

令和４年１月１日施行

目 次
１．検査の方法 ............................................................. 4
ア．一般共通事項 ......................................................... 4
イ．検査の項目 ........................................................... 6
ウ．土木工事の工種別検査方法 ............................................. 7
1. 一般施工 ............................................................ 7(1)コンクリート工 .................................................... 7(2)土木一般 .......................................................... 7(3)石積工、ブロツク積工、法面工 ...................................... 7(4)コンクリート壁工 .................................................. 8(5)鉄筋工 ............................................................ 8(6)基礎工 ① 栗石基礎 ................................................ 8(7)矢板工 ............................................................ 9(8)縁石工、 L型側溝工 ................................................ 9(9)側溝工 ............................................................ 9(10)甲蓋工 ........................................................... 9(11)管渠工、函渠工、水 門、樋管 ..................................... 9(12)井筒基礎工及び潜函基礎工 ........................................ 10(13)セメント類吹付工 ................................................ 10(14)芝 工 ........................................................... 10(15)トンネル ........................................................ 10
2. 河川 ............................................................... 10(1) 鉄 線、蛇籠工事 ................................................. 10(2) 捨ブロック工 .................................................... 11
3. 砂防・砂防ダム ..................................................... 11
4. 港湾構造物等 ....................................................... 11
5. 公園植栽工 ......................................................... 12
6. 舗装工 ............................................................. 12(1)路盤工 ........................................................... 12(2)アスファルト舗装工 ............................................... 12(3)セメント、コンクリート舗装工 ..................................... 12
7. 橋梁 ............................................................... 12(1)一般 ............................................................. 12(2)下部工 ........................................................... 12(3)ＲＣ橋 ........................................................... 13(4)橋面舗装 ......................................................... 13(5)鋼 橋 ........................................................... 13(6)溶接工 ........................................................... 13(7)塗装工 ........................................................... 14エ．合格判定方法 ........................................................ 14２．出来形検査基準 ........................................................ 15
ア．土木工事出来形検査基準 .............................................. 15(1)共通編 .............................................................. 15
1

(2)河川編 .............................................................. 15(3)河川海岸編........................................................... 15(4)砂防編 .............................................................. 15(5)ダム編............................................................... 16(6)道路編............................................................... 16(7)公園緑地編............................................................ 16(8)下水道編 ............................................................. 16(9)上水道編............................................................. 17(10)その他構造物......................................................... 17
イ．建築工事出来形検査基準 .............................................. 18(1)仮設工事 ........................................................... 18(2)土工事 ............................................................. 18(3)地業工事 ............................................................ 18(4)鉄筋工事 ............................................................ 19(5)コンクリート工事 ..................................................... 19(6)鉄骨工事 ........................................................... 20(7)コンクリートブロック................................................... 21(8)防水工事 ........................................................... 21(9)石工事 ............................................................. 21(10)タイル工事......................................................... 22(11)木工事 ............................................................ 22(12)屋根・とい工事 .................................................... 22(13)金属工事 .......................................................... 22(14)左官工事 .......................................................... 23(15)建具工事 .......................................................... 23(16)塗装工事 .......................................................... 24(17)内装工事 ........................................................... 25(18)ユニット及びその他の工事 ............................................ 25(19)耐震改修工事 ...................................................... 26(20)解体工事 ........................................................... 26
ウ．設備工事出来形検査基準 .............................................. 28(１)電気通信設備工事編 ................................................ 28
1 共通事項 .......................................................... 28
2 共通工事 .......................................................... 29
2-1施工共通事項 ................................................... 29
2-2土工事 ......................................................... 29
2-3地業工事 ....................................................... 29
2-4コンクリート工事 ............................................... 29
2-5防火区画の貫通処理 ............................................. 29
2-6その他貫通部の処理 ............................................. 29
2-7基礎工事 ....................................................... 29
2-8塗装及び防錆工事 ............................................... 30

2

2-9配管・配線設備工事 ............................................. 30
2-10接地工事 ...................................................... 30
3 雷保護設備 ........................................................ 31
4 受変電・配電設備工事 .............................................. 31
5 電源設備工事（発電設備、無停電電源設備等） ........................ 32
6 監視・制御・計装設備 (遠方監視、中央監視、自動制御、計装設備） ... 33
7 ＣＣＴＶ・ＩＴＶ設備 .............................................. 34
8 無線設備(各種無線設備、警報設備） ................................. 35
9 照明設備工事 ...................................................... 36
10 電話設備工事 ..................................................... 36
11 防災設備工事（自火報設備・防犯設備等） ........................... 37
12 通信・情報設備工事（拡声装置、電気時計装置、表示装置、テレビ共同受信装置、構内情報通信網装置等） ...................................... 38(２)機械設備工事編 .................................................... 39
1 共通事項 .......................................................... 39
2 共通工事 .......................................................... 39
2-1 施工共通事項 .................................................. 39
2-2土工事 ......................................................... 39
2-3地業工事 ....................................................... 39
2-4コンクリート工事 ............................................... 40
2-5防火区画の貫通処 ............................................... 40
2-6その他貫通部の処理 ............................................. 40
2-7基礎工事 ....................................................... 40
2-8保温、塗装及び防錆工事 ......................................... 40
2-9配管工事 ....................................................... 40
2-10各設備の電源配線工事等 ........................................ 40
3 建築機械設備 ...................................................... 41
3-1空気調和設備工事 ............................................... 41
3-2自動制御設備工事 ............................................... 43
3-3給排水衛生設備工事 ............................................. 43
3-4ガス設備工事 ................................................... 45
3-5さく井設備工事 ................................................. 46
3-6浄化設備工事 ................................................... 47
3-7昇降機設備工事 ................................................. 48
3-8 機械式駐車設備工事 ............................................ 48
3-9 医療ガス設備工 ................................................ 48
4 河川、港湾、水処理プラント設備等 .................................. 49
4-1河川・水路等機械設 ............................................. 49
4-2水処理施設機械設備 ............................................. 49
4-3薬品注入設備 ................................................... 50
4-4揚水等ポンプ設備 ............................................... 51

3

建設工事検査基準
北千葉広域水道企業団建設工事等監督検査事務処理要領第１８条（検査の技術的基準）
並びに建設工事検査要領第５条（検査の方法）により、建設工事等検査基準を定める。
１．検査の方法
ア．一般共通事項
検査項目
契約時
関係書類

検 査 内 容検 査 要 点・工事請負契約書・部分払いの回数、支払限度額の確認
・設計図書（図面、仕様書、 ・重要な事項が示されている場合の確認
質問回答書）
・設計書
・監督職員選任通知書
・主任技術者等選任通知書

・工期変更及び人事異動による変更通知の確認
・資格及び専任の確認、恒常的雇用関係が確認で

きる書類

着工時
関係書類

・工程表
・工事保険等の証書の写し・付保期間、金額の確認
・建設業退職金共済制度購入 ・購入状況及び受払簿の確認
状況報告書及び受払簿
・北千葉広域水道企業団建設 ・点検等報告書、下請業者選定通知書、施工体制台帳、工事適正化指導要綱
施工体系図、下請契約書の写し等により確認
・工事現場状況等報告書、施工体制等点検表により確認・現場における監理技術者の ・１回／月の実施を確認
専任制確認書・資格及び専任の確認等
・工事カルテ作成、登録・請負金額５００万円以上の工事対象、契約後・変更（ＣＯＲＩＮＳ）
後及び完成後１０日以内の登録の確認。
・施工計画書・工事関係書類

施工時
関係書類

・実際の施工方法との対比
・規格証明書、材料成績書、使用量計算書による確認
・工事打合簿、使用材料の品質証明書等綴、材料確認
願綴、段階確認書綴、品質管理図表綴、出来形管理
図表綴、工事写真等により確認
・施工内容の確認
・種別、規格、日付け、数量等の確認

・各種施工図・主要材料搬入報告書・支給品受領書、支給品精算書・数量の確認・現場発生品調書
・数量の確認・廃棄物の処理及び清掃に関 ・収集運搬及び最終又は中間処分場の許可証及び契約する法律（廃棄物処理法） の確認
・マニフェストによりＤ又はＥ票の確認
・検査時までＥ票の提出がない場合は、後日主任監督
員が確認

4

検査項目

検 査 内 容検 査 要 点・千葉県建設リサイクルガイ ・リサイクル計画書
ドライン
・再生資源利用計画書（実施書）
・再生資源利用促進計画書（実施書）
・建設リサイクルデ－タ統合システム-ＣＲＥＤＡＳ・建設副産物の処理基準及び ・建設副産物処理申請書
再生資材の利用基準
・建設副産物処理調書
施工時
関係書類

・建設発生土管理基準

・汚染要因に関する調査票
・埋め立てに関する許可証の確認

・各種技能士・資格証明書により確認

・工期変更協議書
・中間前金払認定調書
・既済部分検査申請書
・部分完成届・部分引渡書
・事故報告書

完成時
関係書類

・工事完成通知書
・工事引継書・完成図書等
・完成写真
・安全衛生関係書類
・工事カルテ変更、完成（ＣＯＲＩＮＳ）

その他

・官公署届出書類

・引渡し一覧表
・特記による・安全活動の確認
・請負金額５００万円以上
・関係法令による手続きの完了及び合格の確認※ 工事の種別毎に選択するものとする。

5

イ．検査の項目
検 査 の 項 目
延

長

検

査

の

方

法

原則として起終点を基準として各測点間の距離を計測する。

幅員、法長、法勾配、
原則として、測点並びに測点間について実測し、出来形寸法を確認する。
高さ、深さ
計画高
縦断・横断勾配

1.計画高は、必要あると認めた時は基準点(仮基準点を含む)による。
2.縦断・横断勾配は原則として測点並びに測点間について実測する。

構物

1.長さ、幅、高さ、厚さ等を実測して出来形寸法を確認すると共に、外観を観察する。
2.コンクリート構造物については、テストハンマー(シュミットハンマ一等) その他の方法で強度を判定する。
3.重要なコンクリート構造物については、必要と認めた場合は漏水の有無を削孔、注水等により確認する。
4.必要と認めた時は、一部破壊又は抜取り検査を行う。
5.品質については関係資料により確認することができる。

主 要 資 材

規格、品質、数量等を写真並びに関係書類その他実地検査により判定する。

残 土 処 理設計量の処理、並びに処理場所を必要であると認めたときに確認する。

仮 設 工 事

1.指定仮設については、原則として設計図書により検査する。
2.任意仮説については、監督職員の承諾を得たものの資料による。

写真による検査

基礎及び根入長等の掘り起し検査ができがたいとき又はその構造物に将来影響を及ぼすおそれがあるときは監督職員から工事施工の実情を聞き写真により判定する。

品

質

アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事及びコンクリート工事等の品質により判定する。

出来形管理図表

設計値と実測値を対比して記録した出来形図又は出来形図表等により判定する。

跡

現場整理等を確認する。

造

片

付

1.検査は現地で測定することを原則とするが、特別の事由により現地において測定できない場合は、工事写真、品質管理、資料及び出来形管理図表等で判定することができる。
2.この検査方法に記載されていないものは、検査監の判定による。

6

ウ．土木工事の工種別検査方法
工 種

検 査 項 目検 査 内 容検 査 の 方 法

1. 一般施工(1) コ ン ク 1.コンクリート打 設計数量との対比
リート工
設数量

工事写真、出来形管理図表等及び必要により、納入伝票で判定

2.配合及びスラン
プ

設計配合及びスランプの適否の確認

品質管理資料(骨材試験及び配合設計試験で判定)

3.コンクリートの強度

試験値の最低強度の確認
全試験値のバラッキの有無の確認

品質管理資料(破壊試験成果表)シェミットハンマー、必要によりコアの強度で判定

4.施工状況

配合の均等性の有無の確
認打設状況の適否養生方
法の適否

現地観察、必要により注水検査で判定

5.打継目の位置

重要構造物のコンクリー
ト打継目の位置の確認
一区画打継目の施工状況

現地測定及び工事写真、必要により注水検査で判定(2) 土 木 一 1.基準高、延長、深 床掘掘削は計画深度以上
般さ、法勾配、幅の深堀の可否

現地測定、工事写真及び出来形管理図表等で判定

2.土質又は岩質設計との対比、埋戻し土質 現地観察及び土質調査資料で判定の適否、草木片、有機不純物等の確認

3.残土処分

指定土捨場所の確認

現地観察で判定

4.盛土の締固め

各層転圧状況の確認

現地観察及び品質管理資料で判定

5.その他施工状況

床掘、床面の不陸状況、埋 現地観察及び工事写真で判定
戻しの締固め状況、埋戻し跡の表面不陸の状況、盛土の余盛の程度、盛土の表面
排水処理状況及び路肩の状況(3)石積工、 1.基準高、面積、法
ブロツク積 勾配、法長、厚さ、工、法面工 天端幅

現地測定、工事写真及び出来形管理図表等で判定

2.使用材料の品質、 形状寸法、外観重量及び圧 現地測定、必要により抜取検査、
形状寸法
縮強度
品質管理資料及びコアーの強度で
判定
3.基 礎

コンクリート基礎状況の確認

4.その他の施工状
況

積方、合端の施工状況の確 現地測定、抜取して判定認、法面のはらみの有無 必要により削孔注水検査、現地観
胴込コンクリート、裏込コ 察及び工事写真で判定
ンクリート、裏型枠栗石の填充状況、水抜ノ穴の配置状況等

7

現地測定、工事写真及び出来形管理図表等で判定工 種

検 査 項 目検 査 内 容(4) コ ン ク 1.基準高、延長、天 断面形状の確認
リート壁工
端幅、法勾配高(5)鉄筋工検 査 の 方 法
現地測定及び出来形管理図表等で
判定

2.基礎工

基礎杭、基礎栗石等の施工 現地測定及び工事写真で判定
状況

3.コンクリート工

コンクリートの品質及び施工状況

4.その他施工状況

基礎又はフーチングと躯 工事写真、必要により注水検査及体との取合施工状況、１区 び現地観察で判定
画のコンクリート打設状
況、目地材の材質、厚さの確認

現地測定、品質管理資料及びシュ
ミットハンマー、必要により抜取
コアーの強度判定

1.数量

必要により納入伝票写し等で判定

2.使用材料の品質、規格、寸法

現地測定、工事写真ミルシート等
で確認する。

3.施工状況

鉄筋加工の適否
現地測定、工事写真で判定
鉄筋間隔及び組立の正確度
鉄筋カブリの確認鉄筋継手
箇所の可否
鉄筋結束の確実性の確認(6) 基 礎 工 1.基準高、延長、幅、現地測定、工事写真出来形管理図① 栗石基礎 厚さ
表等で判定
砕石基礎 2.使用材料の品質、 最大径の確認、材質の適否 現地観察及び工事写真で判定
形状寸法
3,施工状況
② 杭基礎

目潰の填充の状況と締固め状況

現地観察及び工事写真で判定

1.基準高、本数、間隔

現地測定、工事写真及び出来形管理図表等で判定

2.使用材料の品質、
規格

品質管理資料(試験成果) で判定

3.支持力

設計荷重との対比(安全率の確認)4.施工状況

打込長さ、中心線のずれ、 現地測定、工事写真及び出来形管鉛直度(傾斜度)の確認、上 理図表で判定
部構造物との関係、杭頭の処置継杭施工の適否

8

出来形管理資料(打込記録、杭耐力試験成果)で判定

工 種

検 査 項 目(7)矢板工1.天端高、延長

検 査 内 容検 査 の 方 法

工事延長と設計枚数の対比

現地測定、工事写真及び出来形管理図表等で判定

2.使用材料の品質規 種類、品質、形状寸法の確 工事写真及び品質管理資料で判格寸法
認
定3.打込状況

法線の通り傾斜の有無

4.その他施工状況

打止貫入記録の確認頭部 現地測定、工事写真及び出来形管の処理状況、矢板相互の結 理図表で判定
合状況(8)縁石工、 1.基準高、延長、幅
L 型側溝工又は高さ

現地測定、工事写真及び出来形管理図表等で判定

現地測定、工事写真及び出来形管理図表等で判定

2.使用材料の品質規 種類、品質、形状寸法の確 品質管理資料で判定
格寸法認(9)側溝工水路工

3.基礎工

基礎工施工の適否

4.施工状況

コンクリートの施工状況

1.基準高、延長、幅
又は高さ

現地測定、工事写真品質管理資料
及び出来形管理図表等判定
現地測定、工事写真及び出来形管理図表等で判定

2.基礎工

基礎工施工の適否

3.施工状況

コンクリートの施工状況
及び打継目地の施工状況

現地測定、工事写真品質管理資料
及び出来形管理図表等で判定(10)甲蓋工 1.幅、長さ、厚さ
2.拝金

幅及び長さ、ピッチカブリ 工事写真、必要により抜取り破壊の確認
で判定

3.製作状況

コンクリートの品質

品質管理資料及び工事写真で判定(11)管渠工、1.基準高、延長、幅
現地測定、工事写真及び出来形管函 渠 工 、 水 又は内法高理図表等で判定門、樋管
2.使用材料の品質規 種類、品質、形状、寸法の 品質管理資料で判定
格寸法

確認

3.基礎工

基礎工施工の適否

4.施工状況

コンクリートの施工状況、 現地測定、工事写真品質管理資料
中心線のずれ、ひびわれの 及び出来形管理図表等で判定
状況、継手部漏水の有無、管、函渠勾配、止水時の漏水、開閉時の機能

9工 種

検 査 項 目(12)井筒基礎工及び潜函基礎工

1.基準高、各部構造
寸法

検 査 内 容検 査 の 方 法
現地測定、工事写真及び出来形管理図表で判定2.地耐力

地盤耐力の確認

出来形管理図表(載荷試験沈下測定)

3.中詰工

指定工法の確認及び施工状 現地観察及び工事写真で判定
況4.掘削土の処理
5.その他施工状況

コンクリート施工状況(13)セメント 1.面積、法長、厚さ
類吹付工

現地測定、工事写真及び出来形管理図表等で判定

2.使用材料の品質 セメント類配合の確認
3.施工状況
(14)芝 工現地観察、工事写真品質管理資料
及び出来形管理図表で判定

品質管理資料で判定

吹付状態、き裂、浮上りの 現地観察及び工事写真で判定
有無

1.面積、法長、芝付間隔

現地測定及び出来形管理図表等で判定

2.使用材料の品質 品種の確認

品質管理資料及び現地観察で判定

3.施工状況

(15)トンネル 1.寸法
2.覆工厚

法面の不陸、芝の発芽及び 現地観察で判定
発育状況、目串の差し込み状況
覆工、坑門の計上寸法

現地測定、工事写真及び出来形管理図表で判定覆工背面注入状況の適否

現地測定、工事写真及び出来形管理図表必要により削孔判定

3.掘削土の処理
4.施工状況

コンクリートの施工状況、 現地観察、工事写真品質管理資料
インバートの施工基盤、堀 及び出来形管理図表等で判定
りすぎた場合の処理状況湧
水処理の確認縦方向打継目の状況支保工施工の状況

2. 河川(1) 鉄 線、 1.延長、法長、幅、
蛇籠工事
厚さ、本数

現地測定、工事写真及び出来形管理図表等で判定

2.蛇籠の品質、規格 番線、網目、径、品質の確 現地観察で判定
寸法
認
3.詰石の材質、形状 風化の有無、表面から見え 現地観察で判定
寸法にくい部分の形状寸法の確認
4.施工状況

石詰めの状況、法肩法尻屈 現地観察で判定
曲部の施工状況
開口部及び連結部の処理状
況、止杭の施工状況

10

工 種

検 査 項 目検 査 内 容(2) 捨ブロッ 1.基準高、延長、幅
ク工

現地測定及び出来形管理図表等で判定

2.使用ブロックの設計との対比品質、形状、寸法3.施工状況

検 査 の 方 法

現地測定、品質管理資料及びシュ
ミットハンマーで判定

基盤の状況、ブロック総数 現地観察工事写真及び出来形管理の確認、据付の粗密のバラ 図表で判定
ンス状況、各ブロック相互のからみ合い

3. 砂防・砂 1.基準高、基礎高、幅、床掘完了時の確認
現地測定、工事写真及び出来形管
防ダム
長さ、法勾配水叩、間詰工、堤体天端及 理図表等で判定
び両側
2.断面形状放水路天端幅、下段水抜穴 現地測定、工事写真及び出来形管による堤厚、袖部の根入、 理図表等で判定
間詰工副堤長、幅、根入

3.土質、岩質形状

設計との対比現地観察及び品質管理資料で判定

4.支持力

設計との対比現地観察及び品質管理資料で判定

5.残土処理指定場所の確認
流出の有無

現地観察及び工事写真で判定

6.コンクリート工

コンクリート施工の適否

品質管理資料及び出来形管理図表
で判定

7.施工状況

打継目、水叩コンクリート 現地測定、工事写真品質管理資料
厚、間詰工、養生及び出来形管理図表、必要により注水検査で判定

4. 港湾構造 1.基準高、延長、幅物等

現地測定、工事写真及び出来形管理図表等で判定

2.使用ブロック及びケーソンの品
質、形状寸法

現地観察、シュミックハンマ一品
質管理資料及び出来形管理図表等
で判

3.残土処理指定場所の確認
流出の有無

4.コンクリート工

コンクリート施工の適否

5.施工状況

基礎の状況、ブロック数の 現地観察、工事写真品質管理資料
確認、据付の粗密のバラン 及び出来形管理図表で判定
ス状況、ブロックのかみ合
い状況、ケーソン中詰の指定工法の確認及び施工状
況11

現地観察及び工事写真で判定

工 種
検 査 項 目検 査 内 容検 査 の 方 法
5. 公 園 植 1.樹木の形状、寸法 設計との対比
現地測定で判定
栽工
本数及び樹種
2.樹木の品種
技葉の発芽状況
現地測定で判定
樹姿の状態
3.支柱
材質形状、防腐処理の確認 現地測定で判定
支柱取付結束の適否
4.施工状況
配植の適否
現地測定、工事写真及び出来形管
整枝手入の状態
理図表等で測定
土質改良の状態
灌水養生の状況
6. 舗装工(1)路盤工 1.基準高、延長、面現地測定、工事写真及び出来形管積、幅員、厚さ、横理図表で判定断、形状
2.使用材料の材質 粒度及び配合率の確認
品質管理資料で判定
3.密度、支持力

品質管理資料及び現地測定

4.施工状況

仕上り面の不陸の有無
現地観察及び工事写真で判定
材料分離の有無(2) ア ス フ 1.延長、幅員、厚さ、現地測定、工事写真及び出来形管ァルト舗装 横断形状
理図表で判定工
2.アスファルト合材 合材配合
品質管理資料、必要により抜取りの品質の品質コア一試験で判定
3.施工状況
施工温度、表面仕上り状況、 現地観察、工事写真品質管理資料
転圧の適否、合材敷均しの 及び出来形管理図表、必要により均等性、施工継目、道路構 平たん性試験で判定
造物との接合部及び隅部の施工適否(3) セ メ ン 1.延長、幅員、厚さ、現地測定及び出来形管理図表で判ト、コンク 横断、形状
定
リート舗装 2.コンクリート合材 配合、強度
品質管理資料、必要により抜取り工の品質
コア一試験で判定
3.施工状況
コンクリート混合水の防護 現地観察、工事写真及び出来形管措置(路盤紙)
理図表で判定表面仕上りの状況
目地仕上げの状況
養生
7. 橋梁
(1)一般

1 基準高、縦横断勾 施工精度、設計書との対比、現地測定、工事写真及び出来形管配、橋長、幅員、橋面平坦性、取付道との取合、 理図表で判定
排水処理状況
2 伸縮継手、支承(2)下部工

遊間の適否、桁との取付、 現地測定で判定
アンカ一据付状況

1 基準高、形状寸法、 橋座、パラぺットの天端高、 現地測定、工事写真及び出来形管
位置の変位
中心線方向
理図表で判定12工 種

検 査 項 目

(3)ＲＣ橋
ＰＣ橋

1 桁(版)の形状寸法

検 査 内 容検 査 の 方 法

断面寸法、桁間隔、全長、 現地測定、工事写真及び出来形管支間、縦及び横方向の反り 理図表で判定(RC)

2 ＰＣ鋼線(鋼棒) の ＰＣ縦線(鋼棒)の定着装
現地測定、工事写真品質管理資料
配置緊張
置、位置、方向、緊張力、 及び出来形管理図表で判定
ケーブルの伸装置のキャ
リブレーション
3 鉄筋及びコンクリート(4)橋面舗装 橋面舗装
(5)鋼 橋

出来形管理図表等で判定

1 材料の品質

ロールキズ、われ腐蝕、
うちすぎの有無、指定寸法の確認、保管の方法

品質管理資料で判定

2 各部材の形状寸法

全長、支間、断面、桁間隔、 原寸及び仮組検査で判定
平面対角、製作キャンバー、ウェブの曲り変形、各部材長、接合方法及び施工の適否、溶接順序及び溶接方法の適否、ソールプレー
ト取付

3 架設

架設法、部材の保管リべッ 架設要領書
トの形状ハイテンボルト
現地測定及び出来形管理図表で判の締付の良否(ガセット取 定合わせ)(6)溶接工 1 溶接箇所数、溶接
現地測定及び出来形管理図表等
長、脚長、のど厚で判定
2 溶接棒の種類
母材の種類及び溶接方向
現地観察及び工事写真で判定
3 溶接工の資格

資格の有無

資格証明書の写で判定

4 施工状況

溶着金属表面の均一性、割 現地観察及び工事写真必要によ
れ、スラグブローホールの り放射線検査等で判定有無、アンダーカット、オーバーラップ等母材の接合部状態確認、母材歪みの
有無

13

工 種
検 査 項 目検 査 内 容(7)塗装工 1 塗料の種類、品質、色別、色調、使用数
量
2 素地調整ケレン度の適否
3 塗装回数

色層、色調の確認

4 膜 厚

5 施工状況

塗膜の状態確認（気泡むらの有無）、隅部裏面等の塗残しの有無確認

検 査 の 方 法
現地観察、
工事写真及び品質管理
資料で判定
現地観察、
工事写真及び品質管理
資料で判定
現地観察、
工事写真及び品質管理
資料で判定
現地測定(膜厚計による)及び出来形管理図表等で判定
A ロットの塗膜厚平均値は、目標膜厚合計値の 90%以上である
こと
B 測定値の最小値は、目標塗膜厚合計値の 70%以上であること
C 測定値の分布の標準偏差は、目標塗膜厚合計値の 20%をこえないこと
現地観察及び工事写真で判定

エ．合格判定方法
検査は、契約図書のほか各種仕様書、適用すべき諸基準等と施工管理記録、現地測定
及び現地観察した結果を対比して合否を判定する。
① 土木工事、建築工事及び設備工事の出来形検査基準は、２．出来形検査基準による。
② 出来形寸法等は、すべての測定値が規格値を満足するものを合格とする。
③ 測定の結果、一部が規格値を満足していないが構造及び機能に支障ないと認められる場合は検査員の判断による。

14

２．出来形検査基準
ア．土木工事出来形検査基準
工種(1) 共通的工 矢板工
共 種
通
編
法枠工
吹付工
植生工
基礎工

測 定 項 目
基準高、根入長、変位

地盤改良工

基準高、幅、厚さ、延長

法長、幅、厚さ、延長

検 査 頻 度
基準高は、施工延長100ｍに１箇所以上（施工
延長200ｍ以下のものは2 箇所以上）。変位は
施工延長50ｍに１箇所以上。
検査監の指示により適宜。

１基又は１目地間当たり１本以上。（重要構造物は杭５本につき１本以上）
石・ブロック積(張)工 基準高、法長、厚さ、延長 施工延長 100ｍに１箇所以上、施工延長 200ｍ
以下のものは１施工箇所につき2 箇所以上。延長は検査監の指示により適宜。
一般舗装 下層路盤工 基準高、厚さ、幅
基準高、厚さ、幅は延長200ｍに１箇所の割と工し、基準高は道路中心線及びその端部で測定。
上層路盤工 厚さ、幅
厚さ、幅は延長200ｍに１箇所以上
舗装工
厚さ、幅、平坦性
幅は延長200ｍに１箇所以上。厚さの抜取検査は必要により行う。平坦性は資料検査とする。

土工(2) 築堤護岸
河
川 浚渫（川）編 樋門・樋管
水 門(3) 堤防護岸
河 突堤・人工岬
川 海域堤防海 浚渫（海）岸編(4) 砂防ダム
砂 流 路
防 斜面対策編

基準高、根入長、偏心量

施工延長 100ｍに１箇所以上、施工延長 200ｍ
以下のものは１施工箇所につき2 箇所以上。延長は検査監の指示により適宜。
基準高、法長、幅、厚さ 施工延長 100ｍにつき１箇所以上、延長 200ｍ
以下のものは１施工箇所につき2 箇所以上
天端面・法面の設計との標 １工事につき１断面（３次元モデルによる場
高較差、または水平較差(３ 合）次元モデルによる場合)
基準高、幅、厚さ、高さ、 施工延長100ｍに１箇所以上、施工延長200ｍ
法長、延長以下のものは１施工箇所につき2 箇所以上。延基準高、幅、深さ、延長 長は検査監の指示により適宜。
基準高、幅、厚さ、高さ、 検査監の指示により適宜。
延長
基準高、幅、厚さ、高さ、 施工延長100ｍに１箇所以上、施工延長200ｍ
法長、延長以下のものは１施工箇所につき2 箇所以上。延長は検査監の指示により適宜。
基準高、幅、深さ、延長

基準高、幅、厚さ、延長 検査監の指示により適宜。
基準高、幅、厚さ、高さ、 施工延長100ｍに１箇所以上、施工延長200ｍ
延長
以下のものは１施工箇所につき２箇所以上。延長は検査監の指示により適宜。

15

工
種
(5) コンクリートダムダ
ム フイルダム編(6) 道路改良
道路
編 橋梁下部

測 定 項 目検 査 頻 度
基準高、幅、ジョイント間 ５ジョイントに１箇所以上。提長は天端中心線上の隔、提長
任意の２点地間。
基準高、外側境界線
５ジョイントに１箇所以上。

基準高、幅、厚さ、高さ、施工延長100ｍに１箇所以上、施工延長200ｍ以下の
延長
ものは１施工箇所につき2箇所以上。延長は検査監の指示により適宜。
基準高、幅、厚さ、高さ、スパン長・中心線の変位は、各スパンごと。
支間長、変位
その他は、検査監の指示により適宜。
鋼橋上部
部材寸法、
基準高、
支間長、２径間に1箇所以上。
中心間距離、キャンバー
コンクリート橋上部工 部材寸法、基準高、幅、高 検査監の指示により適宜。
さ、厚さ、キャンバートンネル
基準高、幅、厚さ、高さ、両坑口部を含め100ｍにつき１箇所以上。
深さ、間隔、延長両坑口を含め200ｍ以内は3箇所以上(7) 植 裁 植裁工
樹高、葉張、幹回り
検査監の指示により適宜
公(高木､中木)園
植裁工
樹高、葉張、本数
緑
(低木)
地
張芝
面積
編
つる性補助 面積、株数(笹類､草木
類等)
球根
球数
種子
面積
支柱
結束高さ、結束本数
施設整備 遊具
設置高さ、基礎
各遊具につき長さ、幅、高さを測定。
園路園地舗 面積
施工面積500 ㎡以内は各点2 箇所以上、500 ㎡以上
装工は200㎡につき各点１箇所以上測定。
運動施設(ク 基準高、厚さ、平坦性、硬レイ舗装) 度
基盤工
基準高
下層工
厚さ
中層工
(8) 管 路 管きょ工（開 基準高、基準高の変位、延 施工延長200ｍ以内３箇所、200ｍ以上は60ｍにつき下削工）
長、総延長、幅、厚さ、高 １箇所以上測定
水
さ道
管きょ工 基準高、基準高の変位、延 施工延長200ｍ以内３箇所、200ｍ以上は100ｍにつ編(小口径推 長、総延長、幅、厚さ、高 き１箇所以上測定
進・推進工) さ
シールド工 基準高、基準高の変位、延
長、総延長

16

工
下管 路
水
道
編

種
測 定 項 目検 査 頻 度
マンホール 基準高、幅、高さ、厚さ、マンホールごとに図面表示箇所を測定
内径寸法
取付管及び ます深さ、延長
検査監の指示により適宜。
ます工
立坑
基準高、寸法、深さ処理場・ 本体作業土 基準高、幅
ポンプ場 工
本体仮設工 基準高、根入長、変位(9) 管 路上水道
編

１．構造物寸法箇所の任意の部分を3箇所以上測定。
２．沈殿地の池底勾配、ろ過池のろ過面積について
は特記仕様書による。
３．その他仕様書による。
本体築造工 基準高、幅、高さ、厚さ、長さ
場内管路工 基準高、幅、高さ、厚さ、長さ
掘削工
幅、深さ、基準高、厚さ 任意の箇所について工事用写真で確認。
配管工
延長、土被り、占用位置 延長は任意の区間、箇所について適宜測定。
土被り・占用位置は任意の箇所について工事用写真
で、その他新設の仕切弁又は消火栓等で確認。
仕切弁設置 径、厚さ、据付位置、鉄蓋 設置箇所ごと。
工
据付
消火栓・排水 径、厚さ、鉄蓋と舗装面の栓・空気弁設 段差、すりつけ勾配
置工
仕切弁室・排 幅、厚さ、高さ、内寸法、水弁室築造 外寸法工
管防護工 幅、厚さ、長さ
検査監の指示により適宜。
推進工

基準高、中心線の変位、延長
路面復旧 下層路盤工 厚さ、幅
検査監の指示により適宜
上層路盤工 基準高、厚さ、幅(10)その他構造物
工種に応じ、基準高、幅、同種構造物ごとに適宜決定する。
厚さ、高さ、深さ、法長、長さ等
注）１ 本表に記載のない工種については、出来形管理基準を適用する。

17

イ．建築工事出来形検査基準
工 種
検査項目(1)仮設工 仮設物
事

検査内容
・位置、規模、構造
・安全性(2)土工事 根 切 り 、 埋 戻 ・根切底の深さ､幅、長さ
し、盛土
・支持地盤
・埋戻し、締め固め工法
地下水処理

山留め

整地
(3)地業工事

検査要点
・設計図書と仮設計画図及び仮設状況
写真の確認
・安全審査の有無と施工条件検討内容の確認・計測状況写真により確認
・土質状況写真により確認
・締め固め状況写真により確認

・使用材料、施工方法

・安全審査の有無と施工条件検討内容
により確認
・施工計画書､施工状況写真により確
認・使用材料、施工方法及び ・安全審査の有無と施工条件検討内容
安全性の確認
・計測記録及び施工状況写真により確
認・有害物の有無、建物周囲 ・目視により確認
の状況

【材料】
既成コンクリート杭、鋼管杭計測・指定された杭材料

・材料搬入報告書(送り状等)により確
認【工法】(打撃工法)

・プレボーリングの位置、 ・設計図書、施工計画書、施工報告書
径、根入れ深さ、建て入及び施工状況写真等により確認れ、ハンマ一重量、落下高、打撃数、貫入量、最終買入量、リバウンド量、支持力
・溶接技能者
・技量証明書等により確認
・継ぎ手・施工状況写真により確認
・杭頭の位置、高さ・計測記録及び状況写真により確 認・杭頭処理
・基礎の補強状況の確認
・廃棄物の処理方法の確認(認定埋め込み
杭工法)
プレボーリン
グ最終打撃工法
プレボーリン
グ拡大根固め工法
中堀り拡大根固め工法

・アースオーガ一据付け、 ・設計図書、施工計画書、施工報告書
掘削位置、建て入れ、径及び施工状況写真等により確認
・支持地盤、根入れ深さ
・支持地盤の深さ及び電流値計測記録
により確認
・溶接技能者
・技量証明書等により確認
・継ぎ手・施工状況写真により確認
・安定液の管理・施工状況写真により確認
・杭周固定液、根固め液の ・試験成績書により確認
強度
・計測記録、各数量投入記録及び状況
・杭周固定液、根固め液の写真により確認
投入量

・偏芯量､根入れ長さ､傾斜 ・施工計画書により実測確認

18

工 種
検査項目
検査内容
(3)地業工 (場所打ち拡底 ・施工方法、使用材料
事
杭工法)
割り石、砂利地 ・地業天端の深さ
業・締め固め工法、厚さ・材料の規格

検査要点
・設計図書、施工計画書、施工状況写
真、施工報告書により確認
・計測状況写真により確認
・計測状況写真により確認
・試験成績書により確認

捨 て コ ン ク リ コンクリート面の深さ、不 ・計測状況写真により確認
ート地業陸(4)鉄筋工事

床下防湿層

・使用材料、厚さ

・施工状況写真により確認

材料

・鉄筋の種別、規格、径

加工組立

・鉄筋の種別､径､本数､間隔 ・施工状況写真により確認
・かぶり厚さ、通り、継ぎ手、定着、フックの位置、
長さ、形状

ガス圧接

・圧接技量資格者・技量資格証明書により確認
・圧接部引張試験の強度、 ・試験成績書により確認
破断の位置
・圧接部超音波探傷試験
・試験報告書により確認
・圧接の箇所数
・作業日報及び設計書により確認

・設計図書、規格証明書又は試験成績書により確認・溶接金網の種別､規格､径 ・設計図書、規格証明書により確認(5)コンクリ コ ン ク リ ー ト ・類別、種類、骨材、水、 ・設計図書、配合計画書及び試験成績
ート工事
材料
混和材
書により確認・スランプ、空気量、強度 ・試験記録及び試験状況写真により確
認・塩化物・試験記録により確認
製造、運搬打ち ・運搬時間、打設方法
込み

・打設計画書により確認

打ち継ぎ打設面・位置・打ち継ぎ状況写真により確認

型枠緊張ポル
トの頭処理

・錆止め塗料、コーンの穴 ・施工状況写真により確認
理め

型枠・使用区分、存置期間、材 ・断熱材等コンクリートに打ち込まれ料る材料は、材料搬入報告書及び施工状況写真により確認

品質及び形状・強度・打設面の状況及び形状

19

・試験成績書により確認
・設計図書、施工計画書、施工状況写
真及び実測により確認

工種
検査項目
(6)鉄骨工 材料
事

工作一般
高力ボルト接合

溶接接合

検査内容
検査要点
・鋼材の材質、規格・設計図書、規格証明書、試験成績書、表示マ・高力ポルト、特殊高力ポルト、 ーク写真により確認
アンカーボルトの規格、種類 ・設計図書、搬入報告書、規格証明書及び試験
・溶接材料
結果記録書等により確認
・ス夕ツドの径、長さ、本数
・設計図書及び搬入報告書等により確認
・各部材の加工精度
・塗装・摩擦面の状況・施工図、計測記録により確認
・仕様確認
・ミルスケールが無く、一様な錆であることを写真で確認
・締め付け機器の締め付け力の調 ・作業開始前の調整記録及び写真状況により確
整認・仮ボルトの本数、接合面の密着 ・施工状況写真により確認
状況
・予備締め
・予備締め完了後のマーキングを写真により確
認・本締め・検査記録により確認
・溶接施工管理技術者
・技量資格証明書により確認
・溶接技能者
・技量資格証明書により確認
・ス夕ツド溶接技能者・技量資格証明書により確認
・開先の状況、加工、エンド夕ブ ・施工状況写真により確認の処理・溶接完了後の検査・試験成績書により確認(非破壊試験)

耐火被覆

・耐火表示

・施工報告書及び状況写真により確認

アンカーボルト・保持並びに埋め込み工法、位置、・施工状況写真により確認
高さ、本数、長さ、柱底ならし、
仕上げ

建て方

・建て入れ

・建て方検査記録及び計測状況写真により確認

溶融亜鉛
メッキ工法

・メッキ付着量・試験成績書により確認

20

工 種
検査項目
検査内容
(7)コンクリ コンクリート ・種類、規格、厚さートブロック ブロック
・ALC パネル・押出成形
・鉄筋の位置、継ぎ手
セメント・開口部補強板工事
・積み上げ
ALC パネル

・規格、種類・金物、アンカー、目地鉄筋、モル夕ル及びロック
ウール充填、溶接部の処理・バックアップ材及びシーリング材、開口部補強、建て入れ

押出成形セメント板・規格、種類・取付け及びシーリング材(8)防水工事(9)石工事

検査要点
・設計図書、表示マーク写真により確
認・外観歪み、亀裂、きず等について判
定・施工状況写真により確認
・ 施工状況写真により確認・ 施工状
況写真により確認・設計図書、規格証明書及び表示マーク写真により確認・施工状況写真により確認

・施工状況写真により確認

・設計図書、規格証明書及び写真により確認
・施工状況写真により確認

材料

・規格、種類、数量

・種類、種別の品質証明、納品書、入荷及び使用状況写真等を設計図書
及び施工計画書により確認

防水下地

・平坦性、乾燥状況、出隅、 ・計測状況写真及び施工状況写真によ入隅り確認

プライマー塗り
ルーフィング
張り
防水層押え

・塗装状況

・仕様、工法、出隅、入隅、 ・施工状況写真により確認
立上がり、ドレーン回り
・立ち上がり部、工法
・施工状況写真により確認

シート防水塗膜防水・仕様、工法、出隅、入隅、 ・施工状況写真により確認
立上がり、ドレーン回り

シーリング・有効期間、接着性能試験、 ・施工状況写真により確認
形状

防水保証書

・保証内容及び期間を確認

・施工状況写真により確認

材料

・規格、種類、形状、寸法

・設計図書及び施工図等により確認
・目視等により確認

下地ごしらえ・下地組、アンカー取付金
物

・施工状況写真により確認

取り付け

・裏込めモル夕ル、目地仕上げ工法
・不陸、目違い、清掃・施工状況写真により確認

21

・目視等により確認

工 種
検査項目
(10)タイル 材料
工事
張り下地
打診検査及び接着力試験

検査内容・種類、規格、形状、寸法

検査要点
・規格証明書、見本等で確認・工法、散水、浮き、亀裂

・施工状況写真により確認

・浮き、亀裂・屋外夕イル接着力試験

・施工状況写真により確認
・試験成績書及び検査状況写真等により確認
・目視等により確認

・不陸、目違い、ひび割れ(11)木工事 材料

・樹種、等級、寸法、含水 ・設計図書、規格証明書、材料調書
率
により確認
・防腐、防虫処理・施工状況写真により確認

仕口、継ぎ手、 ・工法、位置、釘、アンカ ・施工状況写真により確認
金物ーボルト(12)屋根・ 材料
とい工事
屋根工法

・規格、形状、寸法

・設計図書及び規格証明書等により確認

・重ね、取り付け金物、各 ・設計図書、施工計画書及び施工状
種役物、補強、納まり況写真等により確認

とい、ルーフド ・といの継ぎ手、下がり止 ・目視等により確認
レーン工法
め、養生管、掃除口(13)金属工 表面処理
事

・表面処理
・亜鉛メッキ処理

・試験成績書により確認
・付着量、皮膜厚さの証明書による
確認

軽量鉄骨天
井・壁下地及び工法

・吊りボルト、野縁受け、 ・規格証明書又は品質証明書による
野緑、ランナー、ス夕ッ
確認
ド、振れ止めの規格、種類、形状寸法・間隔、位置、補強及び防 ・施工状況写真により確認
錆処理
・天井下地の高さ
・計測状況写真により確認

手摺及び夕ラ
ップ

・材質

金属成形板

・材質

・規格証明書又は品質証明書による確認・取付け、形状、寸法、位 ・施工図及び目視により確認
置・見えがくれ部・施工状況写真により確認
・設計図書及び品質証明書等により確認
・仕様及び施工計画書等により確認

・工法

22

工 種 検査項目(14)左官工 材料事

検査内容・プラス夕一の規格、種類

検査要点
・材料の搬入報告書及び品質証明書により確認・混和材、保水材、防水材、 ・材料の搬入報告書、カ夕ログ及び施工
セメント系フィラー
状況写真により確認
・各種仕上げ塗り材
・材料の搬入報告書、カ夕ログ及び施工状況写真により確認

工法

・モル夕ル塗り及びプラス夕 ・施工状況写真により確認
一塗り類の下地処理(水洗い、セメントぺースト塗り、異種下地接続の処理、亀裂箇所の補修)・モル夕ル塗り、防水モル夕 ・施工状況写真により確認
ル塗り、プラス夕一塗りの塗り回数、放置期間
・浮き、クラック及びまだら ・目視により確認
・各種仕上げ塗り材仕上げの調合、吹き付け回数及び塗 ・設計図書、入荷及び使用状況写真、
布量
施工計画書及び施工状況写真により確認(15)建具工 【木製建具】
事
材料

・等級､樹種､含水率､金物・設計図書、規格証明書及び材料調書等
・ホルムアルデヒトの放散量 により確認

工法

・ふすま、フラッシュ戸等の ・仕様書、施工図及び骨組み写真等に骨組み、空気穴、丁番枚数、 より確認
戸車、レール・形状、寸法、見込み厚、調 ・目視により確認
整、塗装【金属製建具】 ・アルミニューム型材及び板 ・設計図書、規格証明書又は社内検査
材料
材の材質、形状、寸法、表 書及び計測記録により確認
面処理
・鋼材、亜鉛メッキ鉄板、芯 ・設計図書、規格証明書又は社内検査
材の材質、形状、寸法、表 書及び計測記録により確認
面処理
・ステンレス鋼板の形状、寸 ・設計図書、規格証明書又は社内検査法、表面処理書及び計測記録により確認
・建具金物
・規格証明書又は社内検査書により確認・自動扉、シャッ夕一、防火 ・性能、強度等規格証明書により確認
戸等製品

・寸法、形状・製作所の社内基準、検査成績書及び目視により確認・性能､強度､気密性､水密性 ・計算書及び性能試験成績書により確認23

工 種 検査項目(15)建具工 工法
事

検査内容
検査要点
・加工、組立、材種及び防錆 ・仕様書、施工承諾図及び施工状況写塗料
真により確認・くつづり、下枠のモル夕ル ・施工状況写真により確認
詰めの良否
・枠廻り防水モル夕ル詰めの ・施工状況写真によりメーカー、配合
良否を確認
・シーリングの良否・施工状況写真によりメーカー、材質
シーリング材の適否を確認
・対アルカリの養生の良否・施工状況写真により確認
・取り付けアンカーの位置、 ・施工状況写真により確認
間隔【ガラス工事】 ・種類、厚さ
・材料搬入証明書及び規格証明書によ材料
り確認・セッティングブロックの硬 ・カタログ、見本品等により確認
さ、グレイジングガスケッ
ト・シーリング・カ夕ログ、見本品等により確認
工法

・網入りガラスの防錆処理・切断面、のみこみ状況・欠損、割れ、きず(16)塗装工 材料
事

工法

・規格、種別、数量

・施工状況写真又は施工証明書により確認
・目視により確認・目視により確認・規格証明書又は表示マーク、基材等の認定書、入荷及び使用状況写真、施工計画書及び出荷証明書により確認

・素地ごしらえ(汚れ、付着物、・施工状況写真及び目視により確認
亀裂、パテがい、研磨紙ずり錆落とし)
・錆止め、塗料塗りの塗り方、・施工状況写真及び目視により確認
回数
・各種塗り工法(塗料のこしわ ・施工状況写真及び目視により確認
け、かくはん、パテ、下塗りの乾燥状況、塗り工程の色分け、刷毛目、吹きむら、
塗りむら等

24

工 種
検査項目
(17)内装工 材料
事

工法

検査内容
検査要点
・ビニル床シート、ビニル床 ・設計図書、材料搬入報告書、出荷証
夕イル、ゴム床タイル、ビ 明書及び規格証明書、入荷状況写真
ニル幅木等の規格、種別、 により確認
形状、寸法・合成樹脂塗り床の規格、種 ・設計図書、材料搬入報告書、出荷証
別、数量
明書、入荷状況写真により確認
・各種ボード類及び合板の規 ・設計図書、規格証明書、材料搬入報
格、種類、数量、防火認定 告書、出荷証明書、入荷状況写真等の仕様ホルムアルデヒトの により確認
放散量
・フローリング類の規格、種 ・設計図書、規格証明書、材料搬入報
別、樹種、ホルムアルデヒ 告書、出荷証明書、入荷状況写真等
トの放散量
により確認
・紙、布、ビニル張りの品質、・設計図書、材料搬入報告書、出荷証
性能、防火認定の仕様
明書等により確認、防火性能表示マーク
・畳の種別、防虫処理・規格証明書、見本品等により確認
・畳表、へりの規格、針足 ・規格証明書及び材料搬入報告書により確認・カーぺット類の種類、規格 ・設計図書、材料搬入報告書、出荷証
明書等により確認、防火性能表示マーク
・接着材の種類、規格・材料搬入報告書、入荷状況写真により確認
・下地の乾燥
・施工状況写真により確認
・仮敷き、継ぎ目処理、圧着 ・施工状況写真により確認
・合成樹脂塗り床・製造所仕様及び施工状況写真により確認
・仕上げの種類各種ボード類、・施工状況写真及び目視により確認
合板張りの下張り、接着剤、
ビス材質、間隔・不陸、目違い、欠損・目視により確認・フローリング類の止め付け ・施工状況写真により確認
工法
・カーぺット類の下敷き材の ・施工状況写真により確認
敷詰め、上敷きの敷詰め、グリッパ一取り付け、継ぎ目方向、はぎ合わせほつれ
止め(タフテッド)(18)ユニッ 黒板、掲示板、 ・材種、形状、寸法
・設計図書、施工図及び計測により
ト及びその 家具、カーテン、確認
他の工事 ブラインド、フ ・下地材の大きさ、間隔、受 ・目視及び施工状況写真により確認
リーアクセスフ け金物
ロア、トイレブ
ース

25

工 種
検査項目
(19)耐震改 材料
修工事
取り付け
試験

検査内容
・接着系アンカー、グラウト
・スパイラル筋
・施工管理技術者
・接着系アンカ一取り付け後の引張試験
・グラウトの圧縮試験
注入・グラウト剤の流下値及び強度(7)鉄骨工事を準用のこと(20)解体工 一般事項
事
仮設工事

・契約図書
・官公署等手続き
・環境対策・養生

検査要点
・設計図書､規格証明書､試験成績書､表示マーク写真により確認
・技量資格証明書により確認
・試験成績表により確認
・試験成績表により確認
・設計図書、試験成績書及び施工状
況写真により確認・適用図書、仕様書の確認
・各種届け出の確認
・特記による騒音、粉塵対策の確認、
散水養生の確認・指定仮設物・特記による仮設物（仮囲い、敷き鉄
板、交通誘導員）の確認
解体施工
・事前措置
・各種設備配管等の処置記録確認
・建築物解体・各部位の分別解体の確認
・解体後の整地
・埋め戻し、盛土の特記による確認地
均し等の状態確認
建設廃棄物処理 ・廃棄物処理計画
・施工計画書の確認
・廃棄物の現場内保管・廃棄物処理法による同保管基準に沿った保管の確認
・廃棄物の運搬・処分の委託 ・委託契約による確認
マニフェスト交付による処分終了
・再資源化等の確認
・特記による廃棄物の再資源化の確認
・最終処分及び促進計画書の確認
・特記による廃棄物、処分場の確認
特別管理産業廃 ・廃棄物処理計画
・施工計画書の確認
棄物等処理
・廃棄物の現場内保管・特別管理産業廃棄物保管基準に沿った保管の確認・廃棄物の運搬・処分の委託 ・委託契約による確認
・廃棄物の処分等
・マニフェスト交付による処分終了の確認
・特記による処分方法の確認

26

工 種
検査項目
検査内容
(20)解体 アスベスト含有 (除去工事共通)
工事
建材除去工事 ・施工方法

検査要点

・設計図書の特記により作業レベル
１・２・３を確認、施工計画書、廃棄物の処理方法、施工状況写真等から確認
・専門工事業者
・工事に相応した技術を有する証明資料の確認・石綿作業主任者
・有資格者としての証明書の確認・除去作業者
・石綿則特別受講の確認
石綿則特殊健康診断受診の確認
・特別管理産業廃棄物管理責 ・有資格者としての証明書の確認
任者
・粉じん濃度測定
・都道府県の登録により測定機関の確認測定記録の確認
・施工記録報告書
・同上各項の記録を整理した報告書の確認

27

ウ．設備工事出来形検査基準(１)電気通信設備工事編
工種・項目

検査基準

検査方法等

1 共通事項
1-1 関係法令による手 当該工事目的物の設置に関わる法令
続き手続きが適切に行われ受理又は検査に合格していること。
1-2 契約図書に基づく 契約図書等に基づく手続きが行われ履行状況の確認ていること。
1-3 工事経過写真の確 工事完成に至る機器製作並びに現場認と照合施工状況が撮影されていること。
1-4 資材及び機器の確 使用される資材及び機器の仕様、規認格、品質が適切であること。

手続き書類で確認する。

契約図書及び契約図書で指定する書類で確認する。
工事写真で確認する。

設計図書及び仕様決定に関わる打合議事録、承諾図書等と、現品の製造銘板、表示等で確認する。
1-5 試験、測定等の確認 法令、基準に基づく試験、測定並び 施工計画（工種別詳細要領書等に指定された機能を確認できる試験 含む）又は品質管理書類、試験が適切に行われていること。
成績記録及び実測定を指示して確認する。
1-6 予備品、付属品の納 指定された予備品、付属品が納入さ 設計図書及び仕様決定に関わる
入票及び現品確認 れていること。
打合議事録、承諾図書等と、現品の製造銘板、表示等で確認する。
1-7 副産物処理（リサイ 建設副産物の処理が適切に行われて 施工計画書、建設副産物処理調
クル処理含む）の確 いること。
書、処理委託契約書、リサイク
認ル計画書、マニフェスト等で確認する。
1-8 完成図書納入・設置された機器の製作、据付、 完成図書を確認
施工、シーケンス、取扱説明事項が網羅されていること。

28

工種・項目

検査基準

検査方法等

2 共通工事2-1 施工共通事項
2-1-1 機材

2-1-2 施工

2-1-3 試験・指定された規格、品質、数量を満た ■指定された仕様に適合していしていること。
ること。
設計図書及び仕様決定に関わる打合議事録、承諾図書等と、現品の製造銘板、表示等で確認する。
●法令・規格適合に関わる認定証、検定証、計画（報告）書、試験成績書、品質証明証等施工
管理書類、写真等で確認する。
・設計図書、関係法令、基準、規格に ●段階立会確認又は報告書適合していること。
●施工管理（施工要領・出来形・・器具は堅固に固定されていること。 品質管理）書類等
・設置、取付けにおいて、傷、汚れが 写真及び現場において出来映えないこと。
を確認する。
・指定された性能、機能を満たしてい 試験・調整、測定記録（成績書）ること。
等で確認する。
寸法その他必要な測定等を指示し確認する。

2-2 土工事

・掘削：掘削面の高さとのり面の勾配 2-1 の検査方法等に準ずる。
が適切で、必要な掘削深さが得られていること。
・埋戻：埋戻土の種別の選定及び締固めが適切に行われていること。

2-3 地業工事

・砂利敷き、捨コンクリートの規格 2-1 の検査方法等に準ずる。
が適切で、設計図書の寸法（厚み）を満たしていること。

2-4 コンクリート工事

・配筋状況が適切であること。
2-1 の検査方法等に準ずる。
・コンクリートは指定された条件を満 他 ●配合書、出荷伝票、報告書、足する配合であること。
スランプ、強度試験報告書等
・ひび割れ、空洞等がないこと。

2-5 防火区画の貫通処理 ・法令で定める構造、方法、不燃材で 2-1 の検査方法等に準ずる。
処理されていること。
他 ●認定品を使用した場合は、その証明書、ステッカー貼付
2-6 その他貫通部の処理 構造体を貫通し、外部に直接通ずる 2-1 の検査方法等に適合してい開口は防水処置を施していること。 ること。
2-7 基礎工事

・据え付けられる機器等に応じた指定 2-1 の検査方法等に準ずる。
強度が得られていること。
・寸法、仕上がり、躯体と結束、固定の方法が適切であること。

29

工種・項目
2-8 塗装及び防錆工事

検査基準

検査方法等

・対象物の設置環境に応じた適切な処 2-1 の検査方法等に準ずる。
理（塗料・防錆）が選定されている 他 ●塗装等に関わる計画（要領）こと。
書・下地処理が適切かつ確実であること。

2-9 配管・配線設備工事 ・無駄な屈曲、段差がないこと。
■電気設備技術基準及び指定さかぶりが確保されていること。
れれた仕様に適合していること。
2-9-1 地中配管
・曲げ半径、支持間隔、振れ止めが基 2-1 の検査方法等に準ずる。
2-9-2 露出配管
準値を満足し、かつ取付が確実であ2-9-3 屋内、屋外配線
ること。
2-9-4 ケーブル配線
・規定の高低圧、弱電線との離隔又は2-9-5 架空配線
区画、金属管（保護管、ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ含
2-9-6 その他配線器具（ダクト、ラック、線 む）には接地が施されていること。
ぴ、ボックス等） ・伸縮性、耐震性を考慮した適切な施工であること。
・電線相互、対地間の絶縁抵抗が規定値以上であること。
・中継盤、機器盤内の整線状態が良好であること。
・配線、ケーブルの行先表示が明示されていること。
・配線器具の立上がり、立下がり部の処理が適切であること。
・汚損、損傷がなく、配線、器具等の取付が確実であること。
2-10 接地工事

・接地抵抗値は接地種別に応じた規定 ■電気設備技術基準及び指定されれた仕様に適合していること。
2-10-1 高圧又は特別高 値以下であること。
・接地の必要な機器に必要な種別の接2-1 の検査方法等に準ずる。
圧の機器等の接地
2-10-2 変圧器 2 次側電 地が施されていること。
・接地幹線と分岐線の接続が適切であ
路の接地
ること。
2-10-3 接地・接地極（又はこれに代わるもの）と
被接地器具との導通が確実であること。

30

工種・項目

検査基準

検査方法等

3 雷保護設備
3-1 外部雷保護設備
3-1-1 受雷部
3-1-2 引下げ導体
3-1-3 接地極等
3-2 内部雷保護設備
3-2-1 共通接地器具
3-2-2 避雷装置等【機材】■JIS A 4201 及び指定された仕・指定された規格、品質、数量を満 様に適合していること。
たしていること。
2-1 の検査方法等に準ずる。
【施工】
・関係法令、基準、規格に適合していること。
・鉄筋や近接する金属構造物との離隔又はボンドが適切に施されていること。
・目的に応じた接地システムが構成され、避雷装置が適切に設置されていること。
・汚損、損傷がなく、器具等の取付が確実であること。
【試験】・接地抵抗値が規定値及び指定値以下であること。
・接地導通が確実であること。

工種・項目

検査基準

検査方法等

【機材】
・指定された規格、品質、機能、数量を満たしていること。
・盤内充電部の離隔、保護が適切であること。

■電気事業法、電気設備技術基準、消防法、火災予防条例、その他指定された仕様に適合していること。設計図書及び仕様決定に関わる打合議事録、承諾図書等と、現品の製造銘板、表示等で確認する。
●機材容量選定に関わる各種
計算書等●機材等の据付に関わる耐震
強度計算書等●法令・規格適合に関わる試験
成績書等●機材の動作・機能に関わる試
験成績書等●その他性能機能を証明、保証する書類

4 受変電・配電設備工事
4-1 機材31

4-2 配線等の接続
4-3 据付状態

4-4 操作、動作、表示【施工】
施工計画、立会確認書類、施・盤内配線の整線、端子台取り付け、 工段階確認報告書、品質管理
表示が適切であること。
書類、写真等で確認する。
・関係法令、基準、規格に適合して ●段階立会確認又は報告書いること。
●施工管理（施工要領・出来・機器の固定については耐震性が考 形・品質管理）書類等
慮されていること。
写真及び現場において出来映・配線、母線の締付が適切に行われ えを確認する。
ていること。
・法令等による構造物との離隔（間隔）の確保及び設備基準を満たしていること。
・汚損、損傷がなく、器具等の取付が確実であること。

【試験】
試験記録等で確認する。
・指定された性能、機能が規定値及 ●使用前検査（自主検査、法定び指定値を満たしていること。
検査含む）書類・法令に基づく試験、検査記録が整 ●現地試験成績、測定記録等っていること。
寸法、抵抗測定等を指示し確認・操作性及び動作が適切であること。 する。
・絶縁耐力、絶縁抵抗は規定値以上であること。
・インターロックの機能が確実であること。また、保護継電器は設定値で確実に動作すること。

4-5 保安用具、保安表示等 【保安処置】の掲示
・区画の危険表示（高圧、取扱者以外立ち入り禁止等）が掲示されていること。
・絶縁マット、操作器具の備え付けられていること。

工種・項目

検査基準

検査方法等

5 電源設備工事（発電設備、無停電電源設備等）
5-1 機材

【機材】
・指定された規格、品質、機能、数量を満たしていること。
・盤内充電部の離隔、保護が適切で
あること。

32

■電気事業法、電気設備技術基準、消防法、火災予防条例、その他指定された仕様に適合していること。
4 の【機材】の検査方法等に適合していること。

5-2 配線等の接続
5-3 据付状況

5-4 操作、動作、表示
5-5 付属設備【施工】
4 の【施工】の検査方法等に適・盤内配線の整線、端子台取り付け、 合していること。
表示が適切であること。
・関係法令、基準、規格に適合していること。
・機器の固定については耐震性が考慮されていること。
・配線、母線の締付が適切に行われていること。
・法令等による構造物との離隔（間隔）の確保及び設備基準を満たしていること。
【試験】
・指定された性能、機能を満たしていること。
・法令に基づく試験、検査記録が整っていること。
・操作性及び動作が適切であること。
・絶縁耐力、絶縁抵抗は規定値以上であること。
・インターロックの機能が確実であること。 また、保護継電器は設定値で確実に動作すること。

4 の【試験】の検査方法等に適合していること。
●振動、騒音、ばい煙測定等の測定記録●使用前検査（自主検査、法定検査含む）書類5-6 保安用具、表示等の確 【保安処置】
認・区画の危険表示（高圧、取扱者以外立ち入り禁止等）
が掲示されていること。
・絶縁マット、操作器具の備え付けられていること。
工種・項目

検査基準

検査方法等

6 監視・制御・計装設備 (遠方監視、中央監視、自動制御、計装設備）
6-1 機材

【機材】
・指定された規格、品質、機能、数量を満たしていること。

33■電気設備技術基準、電気通信事業法その他指定する仕様に適合していること。
設計図書及び仕様決定に関わる打合議事録、承諾図書等と、現品の製造銘板、表示等で確認する。
●機材等の据付に関わる耐震強度計算書等●法令・規格適合に関わる試験
成績書等●機材の動作・機能に関わる試
験成績書等●その他性能機能を証明、保証する書類

6-2 配線等の接続【施工】
・盤内配線の整線、端子台取り付
け、表示が適切であること。
・関係法令、基準、規格に適合していること。
・機器の固定については耐震性が考慮されていること。
・取付け状況、仕上りが良好であること。

4 の【施工】の検査方法等に適合していること。

6-4 操作、動作、表示【試験】
・指定された性能、機能を満たしていること。
・絶縁耐力、絶縁抵抗は規定値以上であること。
・指定された設備の監視、制御が円滑に行えること。
・誤動作、誤操作防止機能を備えていること。
・必要なプログラム制御が行えること。
・操作性及び動作が適切であること。

試験記録等で確認する。
●現地試験成績、調整・測定記
録等寸法、抵抗測定等を指示し
確認する。

工種・項目

検査基準

検査方法等

7-1 機材

【機材】
・指定された規格、品質、機能、数量を満たしていること。

■電気設備技術基準、電気通信事業法その他指定する仕様に適合していること。
5 の【機材】の検査方法等に適合していること。

7-2 配線等の接続【施工】
4 の【施工】の検査方法等に適・盤内配線の整線、端子台取り付 合していること。
け、表示が適切であること。
・関係法令、基準、規格に適合していること。
・機器の固定については耐震性が考慮されていること。
・旋回装置の水平調整、基礎架台固定が適切であること。
・太陽光、照明光が当たらないように設置位置、角度が配慮されていること。
・夜間においても画質が調整され、視認性が確保されていること。
・取付け状況、仕上りが良好であること。

6-3 据付状況

7 ＣＣＴＶ・ＩＴＶ設備

7-3 据付状況34

7-4 操作、動作、表示【試験】
指定された性能、機能を満たしていること。
・絶縁耐力、絶縁抵抗は規定値以上であること。
指定された信号レベルを得られていること。
・操作性及び動作が適切であること。

5 の【試験】の検査方法等に適合していること。

工種・項目

検査基準

検査方法等

8 無線設備(各種無線設備、警報設備）
8-1 機材【機材】■電気設備技術基準、電気通信・指定された規格、品質、機能、数 事業法、電波法、その他指定す量を満たしていること。
る仕様に適合していること。
設計図書及び仕様決定に関わる打合議事録、承諾図書等と、現品の製造銘板、表示等で確認する。
●機材容量選定に関わる各種計算書●機材等の据付に関わる耐震強度計算書等●法令・規格適合に関わる認定証又は検定証●試験成績書等

8-2 配線等の接続【施工】
4 の【施工】の検査方法等に適・盤内配線の整線、端子台取り付け、 合していること。
表示が適切であること。
・関係法令、基準に適合していること。
・機器の固定については耐震性が考慮されていること。

8-3 据付状況

8-5 操作、動作、表示【試験】
5 の【試験】の検査方法等に適・操作性及び動作が適切であるこ 合していること。
と。
・絶縁耐力、絶縁抵抗は規定値以上であること。
・指定された性能、機能を満たしていること。
・指定された信号レベルを得られて
いること。

35

工種・項目

検査基準

検査方法等

【機材】
・指定された規格、品質、機能、数量を満たしていること。
・使用場所に応じた構造、品質、機能を有していること。

■建築基準法、消防法、電気設備技術基準、その他指定する仕様に適合していること。
設計図書及び仕様決定に関わる打合議事録、承諾図書等と、現品の製造銘板、表示等で確認する。
●納入仕様書等●法令・規格適合に関わる試験
成績書等●機材等の据付に関わる耐震強度計算書等

9 照明設備工事
9-1 機材

9-2 器具の支持方法及び内 【施工】4 の【施工】の検査方法等に適装との取合い・関係法令、基準に適合しているこ 合していること。
と。
9-3 外灯の設置方法と仕・機器の固定については耐震性が考上げ
慮されていること。
・スイッチ、コンセントの極性が適切であること。
・他の設備との協調がとれていること。
・配線、器具取付状態が適切であること。
・取付け状況、仕上りが良好であること。
9-5 点灯状態の確認他

工種・項目

【試験】
5 の【試験】の検査方法等に適・指定された性能、機能を満たして 合していること。
いること。
・一般照明及び非常照明の照度基準を満たしていること。
・電源回路の絶縁抵抗が適切であること。
・器具に適切な接地が施されている
こと。

検査基準

検査方法等

10 電話設備工事
10-1 機材【機材】指定された規格品質、機能、■電気設備技術基準、電気通信
数量を満たしていること。
事業法、電波法、その他指定する仕様に適合していること。
9 の【機材】の検査方法等に適合していること。

36

10-2 配線等の接続
10-3 据付状況

10-4 操作、動作、表示

工種・項目

【施工】
4 の【施工】の検査方法等に適・配線、器具取付状態が適切である 合していること。
こと。
・関係法令、基準に適合していること。
・機器の固定については耐震性が考慮されていること。
・取付け状況、仕上りが良好であること。
【試験】
5 の【試験】の検査方法等に適・指定された性能、機能を満たして 合していること。
いること。
・通話品質が確保されていること。
・電源装置が確実に機能していること。
・関連設備との協調（連動）動作が確実であること。
検査基準

検査方法等

11 防災設備工事（自火報設備・防犯設備等）
11-1 機材【機材】
指定された規格品質、機能、数量を満たしていること。
・機器の固定については耐震性が考慮されていること。

11-2 配線等の接続【施工】
4 の【施工】の検査方法等に適・配線、器具取付状態が適切である 合していること。
こと。
・関係法令、基準に適合していること。
・取付け状況、仕上りが良好である
こと。
・配線、器具取付状態が適切であること。

11-3 据付状況

11-4 操作、動作、表示■建築基準法、消防法、電気設備技術基準、その他指定する仕様に適合していること。
8 の【機材】の検査方法等に適合していること。

【試験】
5 の【試験】の検査方法等に適・指定された性能、機能を満たして 合していること。
いること。
・感知器と表示区画の整合がとれていること。
・盤内整線状態が良好であること。
・関連設備との協調（連動）動作が確実であること。
・電源装置が確実に機能していること。
・法令に基づく届出が行われ、検査に合格していること。

37

工種・項目

検査基準

検査方法等

12 通信・情報設備工事（拡声装置、電気時計装置、表示装置、テレビ共同受信装置、構内情報通信網装置等）12-1 機材【機材】■電気設備技術基準、電気通信指定された規格品質、機能、数量を 事業法、電波法、その他指定す満たしていること。
る仕様に適合していること。
8 の【機材】の検査方法等に適合していること。

12-2 配線等の接続【施工】
4 の【施工】の検査方法等に適・配線、器具取付状態が適切である 合していること。
こと。
・関係法令、基準に適合していること。
・機器の固定については耐震性が考慮されていること。
・取付け状況、仕上りが良好である
こと。

12-3 据付状況

12-4 操作、動作、表示【試験】
5 の【試験】の検査方法等に適・指定された性能、機能を満たして 合していること。
いること。
・盤内整線状態が良好であること。
・関連設備との協調（連動）動作が確実であること。
・電源装置が確実に機能していること。
・法令に基づく届出が行われ、検査に合格していること。

38

(２)機械設備工事編
工種・項目

検査基準

検査方法等

1 共通事項
1-1 関係法令による手続 ■電気通信設備工事編
き１共通事項の検査基準による。
1-2 契約図書に基づく履
行状況の確認1-3 工事経過写真の確認と照合
1-4 資材及び機器の確認
1-5 試験、測定等の確認
1-6 予備品、付属品の納入表及び現品確認
1-7 建設副産物処理(リサイクル処理含む)の確認
1-8 完成図書■電気通信設備工事編
１共通事項の検査方法等による。

2 共通工事2-1 施工共通事項
2-1-1 機材

2-1-2 施工

2-1-3 試験・指定された規格、品質、数量を満足していること。
・設計図書、関係法令、基準、規格に適合していること。

■指定された仕様に適合していること。
設計図書及び仕様決定に関わる打合議事録、承諾図書等と、現品の製造銘板、表示等で確認する。
●法令・規格適合に関わる認定証、検定書、計画（報告）書、試
験成績書､品質証明書等
施工管理書類、写真等で確認する。
・設置、取付け状況、仕上りが良好 ●施工管理（出来形・品質管理）であること
書類等現場において出来映えを確認する。
・指定された性能、機能を満足して 試験・調整、測定記録（成績書）いること。
等で確認する。
寸法、抵抗測定等を指示し確認する。
●現地試験成績書等

2-2 土工事
・掘削：掘削面の高さとのり面の勾 2-1 の検査方法等に準ずる。
配が適切で、必要な掘削深さが得られていること。
・埋戻：盛土の種別の選定及び締固めが適切に行われていること。
2-3 地業工事
・砂利敷き、捨コンクリートの規格 2-1 の検査方法等に準ずる。
が適切で、設計図書の寸法（厚み）を満足していること。

39

工種・項目

検査基準

検査方法等

2-4 コンクリート工事
・配筋状況が適切であること。
2-1 の検査方法等に準ずる。
・指定値以上の強度のコンクリート 他 ●配合書、報告書、スランプ、を使用していること。
強度試験報告書等
・ひび割れ、空洞等がないこと。
2-5 防火区画の貫通処
・法令で定める構造、方法、不燃材で処理されていること。

2-1 の検査方法等に準ずる。
他 ●認定品を使用した場合は、その証明書、ステッカー貼付

・止水性に優れた処理が施されていること。

2-1 の検査方法等に準ずる。

2-6 その他貫通部の処理

2-7 基礎工事
据え付けられる機器等に応じた検 2-1 の検査方法等に準ずる。
討がなされ、適切な基礎となっていること。
寸法、仕上がり、強度、躯体と結束、固定の方法が適切であること。
2-8 保温、塗装及び防錆工事
・見切りバンド、菊座の仕舞が適切であること。
・仕上がりが良好であること。
・対象物の設置環境に応じた適切な処理（塗料・防錆）が選定されていること。
・下地処理が適切に行われていること。

2-1 の検査方法等に準ずる。
他 ●塗装等に関わる計画（要領）書

2-9 配管工事
2-9-1 地中配管
2-9-2 管の接合､勾配、
支持

・無駄な屈曲、段差がないこと。 2-1 の検査方法等に準ずる。
・土かぶりが確保されていること。
・接合方法、勾配が指定された仕様(基準）に適合していること。
2-9-3 耐震及び伸縮に対 ・曲げ半径、支持間隔、振れ止めする考慮が基準値以上で、かつ取付が確実であること。
2-9-4 配管上部の空気抜 ・伸縮性、耐震性を考慮した適切
き、下部の水抜き処理 な施工がなされていること。
・配管経路上の適切な位置に設置
2-9-5 特殊仕様の配管材されていること。
料の加工及び補修方 ・要領書に基づき施工されている法こと。
2-10 各設備の電源配線工事等■電気通信設備工事編 2-9 の検査
内容に準ずる。

40■電気通信設備工事編 2-9 の検査方法に準ずる。

工種・項目

検査基準

検査方法等

3 建築機械設備
3-1 空気調和設備工事
3-1-1 ボイラー及び温風■ボイラー関連規則、構造規格
暖房機
及び指定された仕様に適合し3-1-1-1 機材【機材】ていること。
・指定された規格、品質、機能、数 ■バナーは、消防法、ガス事業量を満足していること。
法、液化ガス保安法令、及び燃・関係法令、基準、規格に適合して 焼に関する安全基準に適合しいること。
ていること。
・必要な安全装置又は保護装置が具 設計図書及び仕様決定に関わ備されていること。
る打合議事録、承諾図書等と、・指定された付属品が具備されてい 現品の製造銘板、表示等で確認ること。
する。
●法令に基づく、許可又は届
出、個別検定、検査済証、適合認定証等●納入仕様書等●基準・規格適合に関わる試験
成績書等●消防法令等に基づく届出等の検査済書類等●機材等の据付に関わる耐震【施工】
強度計算書等
3-1-1-2 配管、配線線等 ・配管、配線、器具取付状態が適切 施工計画、立会確認書類、施工の接続であること。
段階確認報告書、品質管理書
3-1-1-3 据付状況
・機器の固定については耐震及び防 類、写真等で確認する。
振措置が考慮されていること。 ●段階立会確認又は報告書
・基礎は適切な強度が得られている ●施工管理（施工要領・出来こと。
形・品質管理）書類等
・関係法令、基準、規格に適合して 写真及び現場において出来映いること。
えを確認する。
・取付け状況、仕上りが良好である
こと。
【試験】
3-1-1-4 操作、動作、表 ・指定された性能、機能を満足して 試験記録等で確認する。
示いること。
●試験成績、測定記録等
3-1-1-5 運転状況
・安全装置又は保護装置の動作が確 寸法、測定等を指示し確認す
実であること。
る。
・制御及び計測装置の動作が確実であること。
・本体及び配管の耐圧性能が確保されていること。
・法令に基づく届出が行われ、検査に合格していること。
3-1-2 温水発生機
3-1-1 の項目に準ずる 3-1-1 の検査内容に準ずる。

41

3-1-1 の検査方法に準ずる。

工種・項目検査基準

3-1-3 冷凍機
3-1-1 の項目に準ずる 3-1-1 の検査内容に準ずる。

3-1-4 氷蓄熱ユニット
3-1-1 の項目に準ずる 3-1-1 の検査内容に準ずる。
3-1-5 冷却塔
3-1-5-1 機材

検査方法等
3-1-1 の検査方法に準ずる
他 ●高圧ガス保安法、冷凍保安規則等及び指定された仕様に適合していること。
3-1-1 の検査方法に準ずる。

【機材】
・指定された規格、品質、機能、数量を満足していること。
・関係法令、基準、規格に適合していること。
・必要な安全装置又は保護装置が具備されていること。
・指定された付属品が具備されてい
ること。
【施工】
3-1-5-2 配管、配線線 ・配管、配線、器具取付状態が適切等の接続であること。
3-1-5-3 据付状況
・機器の固定については耐震及び防振措置が考慮されていること。
・基礎は適切な強度が得られていること。
・関係法令、基準、規格に適合していること。
・取付け状況、仕上りが良好である
こと。
【試験】
3-1-5-4 操作、動作、 ・指定された性能、機能を満足して表示いること。
3-1-5-5 運転状況
・安全装置又は保護装置の動作は確実であること。
・関連設備との協調（連動）動作が確実であること。
・制御及び計測装置の動作は確実であること。
・本体及び配管の耐圧性能が確保されていること。
・法令に基づく届出が行われ、検査に合格していること。

設計図書及び仕様決定に関わる打合議事録、承諾図書等と、現品の製造銘板、表示等で確認する。
●納入仕様書等●法令・基準・規格適合に関わる試験成績書等●機材の等の据付に関わる耐震
強度計算書等

3-1-6 空気調和機
3-1-5 の検査内容に準ずる。
3-1-5 の項目に準ずる

3-1-5 の検査方法に準ずる。
他 ●法令、条例に基づく特定施設届出(振動、騒音)の受理

3-1-7 空気清浄装置
3-1-5 の検査内容に準ずる。
3-1-5 の項目に準ずる

3-1-5 の検査方法に準ずる。

42

施工計画、立会確認書類、施工段階確認報告書、品質管理書類、写真等で確認する。
●段階立会確認又は報告書●施工管理（施工要領・出来形・
品質管理）書類等
写真及び現場において出来映えを確認する。

試験記録等で確認する。
●試験成績、測定記録等
寸法、測定等を指示し確認する。

工種・項目

検査基準

検査方法等

3-1-8 全熱交換
3-1-5 の検査内容に準ずる。
3-1-5 の項目に準ずる

3-1-5 の検査方法に準ずる。

3-1-9 放熱器及び放熱器 3-1-5 の検査内容に準ずる。
付属品
3-1-5 の項目に準ずる

3-1-5 の検査方法に準ずる。

3-1-10 送風機
3-1-5 の検査内容に準ずる。
3-1-5 の項目に準ずる

3-1-5 の検査方法に準ずる。
他 ●法令、条例に基づく特定施設届出（振動、騒音）の受理

3-1-11 ポンプ
3-1-5 の検査内容に準ずる。
3-1-5 の検査方法に準ずる。
（空調用）
他 ●グランド排水が滞留すること
3-1-5 の項目に準ずるなく流出すること。
●水中ポンプ機側ケーブルは機器一体であること。(現場接続不可)●逆止弁に背圧がかかるような配管状態の時はバイパス又は水抜きがもうけられていること。
3-1-12 タンク及びヘッ 3-1-5 の検査内容に準ずる。
ダー
3-1-5 の項目に準ずる

3-1-1 の検査方法に準ずる。

3-1-13 ダクト及びダク 3-1-5 の検査内容に準ずる。
ト付属品
3-1-5 の項目に準ずる

3-1-5 の検査方法に準ずる。

3-1-14 制気口及びダン 3-1-1 の検査内容に準ずる。
パー3-1-1 の項目に準ずる

3-1-1 の検査方法に準ずる。

3-2 自動制御設備工事
3-2-1 自動制御装置
3-2-2 端末装置
3-2-3 自動制御盤
3-2-4 中央監視盤
3-2-5 計装機器

■電気通信設備工事編６監視・制 ■電気通信設備工事編６監
御・計装設備の検査内容に準ずる。 視・制御・計装設備の検査方法に準ずる。

3-3 給排水衛生設備工事
3-3-1 衛生器具
3-3-1-1 機材【機材】■指定された仕様に適合してい・指定された規格、品質、機能、数 ること。
量を満足していること。
3-1-1 の検査方法に準ずる。
・関係法令、基準、規格に適合していること。
・指定された付属品が具備されてい
ること。

43

工種・項目

検査基準

検査方法等

3-3-1-2 配管、配線線 【施工】
等の接続・配管、配線、器具取付状態が適切
3-3-1-3 据付状況
であること。
・機器の固定については耐震性が考慮されていること。
・指定された方法により取り付けられ、ガタつきがないこと。
・関係法令、基準、規格に適合していること。
・取付け状況、仕上りが良好である
こと。
【試験】
3-3-1-4 操作、動作、 ・指定された性能、機能を満足して表示いること。
・付属装置の動作が確実であること。
・制御及び計測装置の動作は確実であること。
3-3-1-5 通水・排水状 ・漏水がなく、通水又は排水状態が況良好であること。
・法令に基づく届出が行われ、検査に合格していること。
3-3-2 ポンプ類（揚水ポンプ、小型給水ポンプ等）
3-3-1 の項目に準ずる

3-1-11 の検査内容に準ずる。

3-3-3 タンク類（貯湯､給水､消火用等）
3-3-1 の項目に準ずる

3-1-12 の検査内容に準ずる。
3-1-1 の検査方法に準ずる。
他 ●飲料用にあっては、清掃及び 他 ●消防用にあっては、消火設消毒を行っていること。
備設置届出、検査済証

3-3-4 消火機器類（屋3-3-1 の検査内容に準ずる。
内、屋外消火栓、特殊消火等）
3-3-1 の項目に準ずる

3-1-1 の検査方法に準ずる。
他 ●消防用にあっては、消火設備設置届出、検査済証

3-1-1 の検査方法に準ずる。
他 ●消火設備設置届出、検査済証

3-3-5 排水器具（排水金具、桝等）
3-3-5-1 機材【機材】
・指定された規格､品質､機能､数量を満足していること。
3-1-1 の検査方法に準ずる。

3-3-5-2 配管との接続
3-3-5-3 取付状況
3-3-5-4 排水状況

【施工】
・設置、取付け状況、仕上りが良好であること。
【試験】
・漏水がなく、通水又は排水状態が良好であること。

44

工種・項目

検査基準

検査方法等

3-4 ガス設備工事
3-4-1 都市ガス設備
3-4-1-1 機材【機材】■ガス事業法及び技術基準に適・指定された規格、品質、機能、数 合していること。
量を満足していること。
設計図書及び仕様決定に関わる・指定された付属品が具備されてい 打合議事録､承諾図書等と､現品ること。
の製造銘板、表示等で確認する。
●ガス事業者の供給約款及び法令に基づく認定品であること。
●納入仕様書等●基準・規格適合に関わる試験
【施工】
成績書等
3-4-1-2 配管及び接合 ・機器の固定については耐震性が考 ●機材等の据付に関わる強度計
3-4-1-3 据付状況
慮されていること。
算書
・警報装置は使用ガスの性状に即し 施工計画、立会確認書類、施工た場所に設置されていること。
段階確認報告書、品質管理書類、・指定された方法により取り付けら 写真等で確認する。
れ、ガタつきがないこと。
●段階立会確認又は報告書
・関係法令、基準、規格に適合して ●施工管理（施工要領・出来形・いること。
品質管理）書類等
・配管、配線、器具取付状態が適切であること。
写真及び現場において出来映え
・防食処置及び塗装は適切であるこ を確認する。
と。(埋設、露出部）
・躯体貫通部及び建物引き込み口の配管の処置（テープ巻き又は絶縁継手設置等）は適切であること。
・電気工作物との離隔又は保護は適切であること。
・取付け状況、仕上りが良好である
こと。
【試験】
3-4-1-4 操作、動作、 ・指定された性能、機能を満足して 試験記録等で確認する。
表示いること。
●試験成績、測定記録等
・付属装置の動作が確実であること。寸法、測定等を指示し確認する。
・制御及び計測装置の動作は確実であること。
3-4-1-5 ガス通し､点 ・気密・耐圧試験及び点火試験が良
火状況
好であること。
・法令に基づく届出が行われ、検査に合格していること。

3-4-2 化石油ガス設備
3-4-2-1 機材
3-4-1 の検査内容に準ずる。
3-4-2-2 配管及び接合
3-4-2-3 据付状況
3-4-2-4 操作､動作､表示
3-4-2-5 ガス通し状況

45■高圧ガス保安法､液化石油ガ
ス保安規則､容器保安規則､液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律､LP ガス
設備設置基準及び取扱要領に適合していること3-4-1 の検査方法に準ずる。

工種・項目

検査基準

検査方法等

特記により必要な事前調査が行われていること。

調査報告書により確認する。

3-5 さく井設備工事
3-5-1 事前調査
3-5-2 さく井設備
3-5-2-1 機材

3-5-2-2 施工状況
3-5-2-3 仕上げ

3-5-2-4 試験調整報告【機材】
・指定された規格、品質、機能、数量を満足していること。
・指定された付属品が具備されてい
ること。

【施工】
・事前調査に基づいた、適切な掘削工法で行われ、必要な測定が行われていること。
・指定された方法により、ケーシン
グ、スクリーン、砂利充てん、遮水が施されていること。
・十分な井内洗浄、泥、砂の除去が行われていること。
※ポンプの検査内容は、3-1-5 に準ずる【試験】
・指定された性能、機能を満足していること。
・付属装置の動作が確実であること。
・制御及び計測装置の動作が確実であること。
・気密・耐圧試験及び揚水状況が良好であること。
・法令に基づく届出が行われ、検査に合格していること。

46

設計図書及び仕様決定に関わる打合議事録、承諾図書等と、現品の製造銘板、表示等で確認する。
●納入仕様書等●法令・基準・規格適合に関わる試験成績書等●機材の等の据付に関わる耐震
強度計算書等
施工計画、立会確認書類、施工段階確認報告書、品質管理書類、写真等で確認する。
●段階立会確認又は報告書●施工管理（施工要領・出来形・
品質管理）書類等
写真及び現場において出来映えを確認する。

揚水試験報告書で確認する。
水質試験結果を確認する。
●保健所又は認定機関の検査済証

工種・項目

検査基準

検査方法等

3-6 浄化設備工事
3-6-1 現場施工型浄化槽 【機材】
3-6-1-1 機材
・指定された規格、品質、機能、数量を満足していること。
・機器の固定については耐震性が考慮されていること。
・関係法令、基準、規格に適合していること。
・指定された付属装置が具備されて
いること。
【施工】
3-6-1-2 配管、配線線 ・配管、配線、器具取付状態が適切等の接続であること。
3-6-1-3 据付状況
・基礎は適切な強度が得られていること。
・関係法令、基準、規格に適合していること。
・取付け状況、仕上りが良好である
こと。
【試験】
3-6-1-4 操作、動作、 ・指定された性能、機能を満足して表示いること。
3-6-1-5 運転状況
・付属装置の動作は良好であること。
・水槽及び配管類は漏れがないこと。また、適切な漏れ確認が行われていること。
・放流水の水質基準を満足していること。
3-6-2 ユニット型浄化槽 【機材】
3-6-2-1 機材
・指定された規格、品質、機能、数量を満足していること。
・機器の固定については耐震性が考慮されていること。
・関係法令及び条例、基準、規格に適合していること。
・指定された付属装置が具備されて
いること。
【施工】
3-6-2-2 配管、配線線 ・配管、配線、器具取付状態が適切等の接続であること。
3-6-2-3 据付状況
・基礎は適切な強度が得られていること。
・関係法令、基準、規格に適合していること。
・取付け状況、仕上りが良好であること。

47■浄化槽法及び建築基準法、千葉県浄化槽取扱指導要綱に適合していること。
設計図書及び仕様決定に関わる打合議事録、承諾図書等と、現品の製造銘板、表示等で確認する。
●法令に基づく適正な手続き、
これに関わる検査済証又は届出
済証等
施工計画、立会確認書類、施工段階確認報告書、品質管理書類、写真等で確認する。
●段階立会確認又は報告書●施工管理（施工要領・出来形・
品質管理）書類等
写真及び現場において出来映えを確認する。
試験記録等で確認する。
●試験成績、測定記録等
寸法、測定等を指示し確認する。

設計図書及び仕様決定に関わる打合議事録、承諾図書等と、現品の製造銘板、表示等で確認する。
●法令に基づく適正な手続き、
これに関わる検査済証又は届出済証等●納入仕様書等●法令・基準・規格適合に関わる試験成績書等
施工計画、立会確認書類、施工段階確認報告書、品質管理書類、写真等で確認する。
●段階立会確認又は報告書●施工管理（施工要領・出来形・
品質管理）書類等
写真及び現場において出来映えを確認する。

工種・項目

検査基準

検査方法等

【試験】
3-6-2-4 操作、動作、 ・指定された性能、機能を満足して 試験記録等で確認する。
表示いること。
●試験成績、測定記録等
3-6-2-5 運転状況
・付属装置の動作が良好であること。寸法、測定等を指示し確認する。
・放流水の水質基準を満足していること。
3-7 昇降機設備工事
3-7-1 機材

【機材】
・指定された規格、品質、機能、数量を満足していること。
・機器の固定については耐震性が考慮されていること。
・関係法令及び条例、基準、規格に適合していること。
・指定された付属装置が具備されて
いること。

【施工】
3-7-2 配管、配線線等の ・配管、配線、器具取付状態が適切接続であること。
3-7-3 据付状況
・関係法令、基準、規格に適合していること。
・取付け状況、仕上りが良好であること。

■建築基準法令に適合していること。設計図書及び仕様決定に関わる打合議事録、承諾図書等と、現品の製造銘板、表示等で確認する。
●法令に基づく適正な手続き、
これに関わる検査済証、納入仕様書等●法令・基準・規格適合に関わる試験成績書等
施工計画、立会確認書類、施工段階確認報告書、品質管理書類、写真等で確認する。
●段階立会確認又は報告書●施工管理（施工要領・出来形・
品質管理）書類等
写真及び現場において出来映えを確認する。

【試験】
3-7-4 操作、動作、表示 ・指定された性能、機能を満足して 試験記録等で確認する。
3-7-5 運転状況いること。
●試験成績、測定記録等
・付属装置の動作は良好であること。寸法、測定等を指示し確認する。
・安全装置・保護装置の操作が確実であること。
・関連設備との協調（連動）動作が確実であること。
3-8 機械式駐車設備工事
3-4 の項目に準ずる。

3-4 の検査内容に準ずる。

3-4 の検査方法に準ずる。

3-9 医療ガス設備工
3-1-1 の項目に準ずる。 3-1-1 の検査内容に準ずる。

48

3-1-1 の検査方法に準ずる。

工種・項目

検査基準

検査方法等

4 河川、港湾、水処理プラント設備等
4-1 河川・水路等機械設
4-1-1 水門・除塵機等
4-1-1-1 機材【機材】
・指定された機能、規格、品質、数量を満足していること。
・指定された付属装置、機材が具備されていること。

■各関係法令に適合していること。
■指定された仕様、規格に適合していること。
設計図書及び仕様決定に関わる打合議事録、承諾図書等と、現品の製造銘板、表示等で確認する。
●納入仕様書等●法令・基準・規格適合に関わる試験成績書等●機材等の据付に関わる耐震強度計算書等●構造（容量）計算書●機材の動作・機能に関わる試
験成績書等●その他性能機能を証明、保証
する書類

【施工】
4-1-1-2 配管、配線線 【電気通信設備工事編 2-9 配管・ 施工計画、立会確認書類、施工
等の接続
配線工事】の検査内容に準ずる。 段階確認報告書、品質管理書類、
4-1-1-3 据付状況
・関係法令、基準、規格に適合して 写真等で確認する。
いること。
●段階立会確認又は報告書・設置、取付け状況、仕上りが良好 ●施工管理（施工要領・出来形・であること。
品質管理）書類等【試験】
写真及び現場において出来映え
4-1-1-4 操作、動作、 ・指定された性能、機能を満足して を確認する。
表示いること。
試験記録等で確認する。
4-1-1-5 運転状況
・運転動作が良好であること。
●試験成績、測定記録等
・安全装置・保護装置の動作が確実 寸法、測定、運転を指示し確認であること。
する。
・関連設備との協調（連動）動作が確実であること。
4-2 水処理施設機械設備
4-2-1 掻き寄せ機
4-1-1 の項目に準ずる。4-1-1 の検査内容に準ずる。

4-1-1 の検査方法に準ずる。

4-2-2 攪拌機4-1-1 の項目に準ずる。4-1-1 の検査内容に準ずる。

4-1-1 の検査方法に準ずる。

4-2-3 ブロワー
4-1-1 の項目に準ずる。4-1-1 の検査内容に準ずる。

4-1-1 の検査方法に準ずる。

4-2-4 小型ポンプ
4-1-1 の項目に準ずる。4-1-1 の検査内容に準ずる。

4-1-1 の検査方法に準ずる。

49

工種・項目

検査基準

検査方法等

4-3 薬品注入設備
4-3-1 貯蔵タンク
4-3-1-1 機材【機材】■各関係法令に適合しているこ・指定された規格、品質、機能、数 と。
量を満足していること。
■指定された仕様、規格に適合し・関係法令、基準、規格に適合して ていること。
いること。
設計図書及び仕様決定に関わる・必要な安全装置又は保護装置が具 打合議事録、承諾図書等と、現品備されていること。
の製造銘板、表示等で確認する。
・指定された付属品が具備されてい ●法令に基づく適正な手続き、ること。
これに関わる検査済証又は届出
済証等●機材容量選定に関わる各種計
算書等●機材等の据付に関わる耐震強度計算書等●法令・規格適合に関わる試験
成績書等●機材の動作・機能に関わる試
験成績書等●その他性能機能を証明、保証
する書類
【施工】
4-3-1-2 配管、配線線等 ・機器の固定については耐震性が考 施工計画、立会確認書類、施工の接続
慮されていること。
段階確認報告書、品質管理書類、
4-3-1-3 据付状況
・基礎は適切な強度が得られている 写真等で確認する。
こと。
●段階立会確認又は報告書
・防液堤の容量が適切であること。 ●施工管理（施工要領・出来形・・越流管、排気管の接続先が適切で 品質管理）書類等あること。
写真及び現場において出来映え・タラップ、点検架台の安全措置が を確認する。
適切であること。
・関係法令、基準、規格に適合していること。
・配管、配線、器具取付状態が適切であること。
・取付け状況、仕上りが良好であること。
・液体名、方向が明示されていること。
・薬品に関する取扱注意事項が掲示されていること。
【試験】
4-3-1-4 操作、動作、表 ・指定された性能、機能を満足して 試験記録等で確認する。
示いること。
●試験成績、測定記録等・指定された性能、機能を満足して 寸法、測定等を指示し確認する。
いること。
・安全装置又は保護装置の動作が確実であること。

50

・制御及び計測装置の動作が確実であること。
・本体及び配管の耐圧及び気密性能が確保されていること。
工種・項目

検査基準

検査方法等

4-3-2 注入装置
4-3-1 の項目に準ずる。 4-3-1 の検査内容に準ずる。

4-3-1 の検査方法に準ずる。

4-3-3 配管設備
4-3-1 の項目に準ずる。 4-3-1 の検査内容に準ずる。

4-3-1 の検査方法に準ずる。

4-3-4 排水処理､脱臭設備
4-3-1 の項目に準ずる。 4-3-1 の検査内容に準ずる。

4-3-1 の検査方法に準ずる。

4-4 揚水等ポンプ設備
4-4-1 揚水、取水、送配 【機材】
水、配水ポンプ
・指定された規格、品質、機能、
4-4-1-1 機材
数量を満足していること。
・関係法令、基準、規格に適合していること。
・必要な安全装置又は保護装置が具備されていること。
・指定された付属設備が具備されていること。

4-4-1-2 配管、配線線等の接続
4-4-1-3 据付状況

【施工】
・配管、配線、器具取付状態が適切であること。
・機器の固定については耐震性が考慮されていること。
・基礎は適切な強度が得られていること。
・関係法令、基準、規格に適合していること。
・取付け状況、仕上りが良好であること。
・計測装置の動作が確実であること。
・本体及び配管の耐圧及び気密性能が確保されていること。

51■各関係法令に適合していること。
■指定された仕様、規格に適合していること。
設計図書及び仕様決定に関わる打合議事録、承諾図書等と、現品の製造銘板、表示等で確認する。
●納入仕様書等●法令・基準・規格適合に関わる試験成績書等●機材容量選定に関わる各種
計算書等●機材等の据付に関わる耐震
強度計算書等●機材の動作・機能に関わる試
験成績書等●その他性能機能を証明、保証する書類
施工計画、立会確認書類、施工段階確認報告書、品質管理書
類、写真等で確認する。
●段階立会確認又は報告書●施工管理（施工要領・出来形・品質管理）書類等
写真及び現場において出来映えを確認する。

4-4-1-4 操作、動作、表示
4-4-1-5 運転状況

【試験】
・指定された性能、機能を満足していること。
・安全装置又は保護装置の動作が確実であること。

附

試験記録等で確認する。
●試験成績、測定記録等
寸法、測定等を指示し確認する。

則
この基準は、平成１７年４月１日から施行し、同日以降、企業団が発注する建設工事に適用する。
附則
この基準は、平成２８年４月１日から施行し、同日以降、企業団が発注する建設工事に適用する。
附則
この基準は、平成３１年４月１日から施行し、同日以降の企業団が発注する建設工事に適用する。
附則
この基準は、令和４年１月１日から施行し、同日以降の企業団が発注する建設工事に適用する。

52