Paxton Access

Net2 System

会社概要

Paxton Access 社
Paxton Access 社は英国南部ブライトン市に位置し、入退室
管理システムを中心としたセキュリティシステム・機器の開発・製造・販売を行っています。英国 No.1 のシェアを誇り、製品は欧米をはじめ世界中で使われています。

会社概要㈱ケーティーワークショップ

株式会社ケーティーワークショップは、1986 年

会社沿革に設立以来、危機管理の先進国である欧米メー

1986 年

カーよりセキュリティシステムを輸入し、日本

1996 年 Paxton 社より入退室管理システム機器の輸入を開始

国内での販売及びサポート業務を行って参りま2000 年 Net2 システムの日本語化完了。全国販売を開始。

した。同時にお客様毎の個別のニーズに対応すべく各種開発をおこなっております。

セキュリティ機器の販売・施工会社として設立

2006 年 Milestone 社製ソフト「XProtect」の販売開始
2015 年 Avigilon 社盛高解像度監視カメラシステムの販売を開始
2022年

HI SHARP社製顔認証デバイスの販売を開始

PC ベース入退室管理システム

Net2 システム「Net2 システム」はパソコンを使った入退室管理システムです。ユーザーを登録し、その入退の権限と履歴を管理します。1 ドアから最大 1000 ドア、50.000 ユーザーの管理が可能です。磁気カード、非接触カード、指紋認証、顔認証を含め、様々な認証方式に対応しています。

スタンドアローン入退室管理システム

D
AN E
ST ON
AL
s

n
xto

es
Acc

Pa

AC-Qシリーズカードシステムはカードの登録・削除などの操作にパソ コ
ン を使⽤しませ ん。解錠⽅法はテンキー操作もしくはICカード（EMカード）を使った操作の混在での使⽤が可能です。防⽔仕様の堅牢な⾦属ハウ

ジングのため厳しい屋外環境での設置・運⽤が可能です。

スタンドアローン入退室管理システム
番号入力による入退室管理システム。

D
AN E
ST ON
AL
s

n
xto

Pa

・耐久性に優れたステンレスタイプです。
・番号管理によるドアセキュリティを実現します。
・IP67 規格に適合しており屋外設置が可能です。

2●

www.paxton-access.co.uk

esAccNet2 システム（概要）W i n d o w s 7 、 8 、 10 、11Net2 は、管理パソコンと各コントロー

Windows Server2008 R2, 2012 R2,ラ間をネットワークで接続します。各

2016, 2019, 2022 に対応してい ます。

コントローラに記録された入退室の履

歴情報は、ネットワークを伝達して即座に表示されます。同時に 5 台のＰＣ

Net2
サーバー

から Net2 サーバーに接続し、入退室管

ネットワーク

理業務をする事ができます。

ネットワーク上の最大 5 台のパ
ソ コ ン か ら 同 時 に ア ク セ ス し、Net2 システムを管理できます。

Net2 plus
コントローラNet2 plus
コントローラ

国内各メーカーの電気錠に対応して
います。

電気錠

Net2
クライアントNet2 plus
コントローラ非接触カードリーダーの他、指紋認証、顔認証、静脈認証リーダーなどが使用できます。

Net2 plus コントローラは、標準構成
で最大 1000 ドア / システムの管理が

カード
リーダー

可能です。

ネットワークを利用することにより、

広域で、大規模な入退室管理システムを構築することができます。例えば、東京本社から福岡工場の入退室履歴を見たり、札幌支社にユーザーを登録する、、、といったことが可能です。

商品別アイコンの見方
カードの種類

対応コントローラの種類
Net2 対応

Smartnet 対応

EM4200 対応

Switch2 対応

FeliCa 対応

MIFARE 対応

・・・各機器のコントローラとの対応状況です。

・・・非接触リーダーの対応しているカードの種類です。

対応コントローラの種類

外部接続の種類

ウィーガンド方式

RS232C 接続

クロック & データ (ABA) 方式

・・・各コントローラ接続時のリーダーの通信形式です。

USB 接続RJ45 接続・・・外部接続する場合の接続の種類です。

その他

対応コントローラの種類
非接触カード認証

テンキー認証

磁気カード認証

指紋認証

顔認証

指静脈

甲静脈認証

・・・各リーダーの認証方式です。

EM50（ｳｨｰｶﾞﾝﾄﾞ型）対応

・・・非接触リーダーの対応しているカードの種類です。
www.paxton-access.co.uk ● 3

Net2 アクセスコントロールシステム
簡単操作でらくらく管理！

認証方法はさまざま！

操作性に優れ、入退室アクセス権限の設定

安価で耐久性に優れた非接触カードシステムを構築や履歴の管理も簡単です。直感的に操作でできます。対応するカードの規格は、「EM4200」のきる GUI で、日々の運用に支障をきたし

ほか「MIFARE」、「FeliCa」です。

ません。
非接触カードだけではなく、「指紋認証」や「静脈認証」「顔認証」システムを活用することも可能です。

アラーム機能！
ドアを無理にこじ開けたり、閉め忘れたりした場合、アラーム情報として画面に表示され、ブザー・パトライト等で知らせます。

スケジュールによる入退室管理！
管理するドアに対し、「曜日」、「時間」
や「 期 間 」、「 部 署 」
毎に入退室の制限を
必要に応じ加える事ができます。

メールや音声で入退室を通知！
特定のユーザーの入退・退室やアラーム等を「トリガー」とし、音声通知やメール送信等により、即座にその状況を知らせる事ができます。

4●

www.paxton-access.co.uk

高いセキュリティを実現！
Net2 プロフェッショナル版では、アンチパス
バック機能、火災報知器との連携等の拡張機能を備えています。セキュリティ レベルに合わせた、効果的なシステムの運用が可能です。

築

の

脈

入退室履歴を検索！
各ドアの入室・退室の関する履歴は様々な条件による検索が可能。日々の刻々と更新されるアクセス状況の管理も瞬時に行えます。

。

ス
能
せ

平面図表示でわかりやすく！
マップ表示機能を使用し、各ドアの “ 状態 ” を視覚的に確認することができます。
実際にドアロックが解錠すると画面上のドアのアイコンが緑に変わります。

ユーザー登録はカードを読ませるだけ！
「USB デスクトップリーダー」を使えば、カードを読み取り機にかざすだけで新しいユーザーを追加登録することができます。

www.paxton-access.co.uk ● 5

ソフトウェア

Net2 管理ソフトウェア
pax0033

pax0034

主な特長
・ Net2 システムは Windows OS を搭載したパソコンで運用します。
・標準構成で 1000 ドア , 50000 ユーザーの管理が可能です。
・ソフトはライトおよびプロフェッショナルの２種類です。
概要
・Net2 はネットワーク経由で、運用します。
履歴の管理やアクセス権限の管理等をパソコンにより行います。
各コントローラはネットワーク系由で管理しますが、
オフラインでの運用も可 能です。
主な機能・入退室履歴の表示 と保存と管理レポートの印刷
・ユーザーの追加と削除
・アクセスレベルとタイムゾーンによる、入退室の時間別・権限別制限
・ドアの閉め忘れ等のアラーム通知と履歴の保存
・ネットワーク経由による、クライアントパソコンからの操作
・平面図使用による視覚的な入退室管理が可能なマッピング機能
・火報連動機能（プロフェッショナルのみ）・アンチパスバック機能（プロフェッショナルのみ）

Net2 のバージョンと対応する Windows OS のバージョンは下記リストよりご確認下さい。

サポート Net2バージョン

Windows OS

Windows Server OS

サポート Net2バージョン

Windows 11

○

V6.6

Windows Server 2022

○

V6.6

Windows 10○

V6+

Windows Server 2019○

V6+

ハードウェアNet2 管理サーバー / ＰＣ

Net2 システムは Windows OS 搭載のＰＣ／サーバーに Paxron 社が提供するアプリケーションをインストールします。

仕様（推奨スペック）CPUIntel Core i5 以上

メモリー

8GB

HDD 空容量

40GB 以上 （RAID での冗長化を推奨）

モニター解像度

256 色 1024 x 768
１．Windows ログインアカウントに Administrator 権限が必要。
２．SQL 系でデーベースを使用するアプリケーションが同じサーバーにインストールされていないこと。

その他注意点

３．ファイアーウォールおよびウィルス対策ソフトを使用する場合、Net2 関連を除外すること。
５．24 時間 365 日の連続運用を想定しますので、ノート PC は推奨できません。
６．スリープ状態では Net2 システムは機能しません。スリープ機能を OFF に設定変更願います。

6●www.paxton-access.co.uk

コントローラ

Net2 plus コントローラ
pax0052

主な特長
・ネットワーク通信機能が搭載され、グローバルな管理が可能です。
・FeliCa カード等の非接触カードの他、指紋認証、静脈認証などを利用可能。
・シンプルでコンパクトな設計で管理・メンテナンスが容易なシステムです。
機器の接続
・カードリーダー、電気錠、電源とネットワークケーブルを接続するだけです。
・出力側は個別に制御可能なリレーを 2 セット装備。電気錠、自動ドア、エレベーターなど様々な機器の管理が可能です。
・ 退室スイッチ、ドア閉扉センサー、タンパースイッチ、 警報ブザー等を接続できます。
運用
・パソコン上での設定変更はすぐに各コントローラーに配信されます。

Net2 対応
ウィーガンド方式

クロック & データ (ABA) 方式

非接触カード認証

テンキー認証

甲静脈認証

指紋認証

顔認証

指静脈

EM4200 対応

FeliCa 対応

ユーザーがリーダーにカードを読ませた場合、コントローラー上で入室の許可 / 不許可の判断がなされ、同時にその履歴データが管理パソコンへ送信されます。
※ Net2 ソフトウェア V4.18 以上のバージョンに対応しています。

MIFARE 対応

Net2 plus 標準仕様
電気的仕様
電源
消費電流
リレー電流
リレー電圧
アラーム出力設置場所
システム機能ユーザー登録認証方法

DC12 〜 24V
200mA
5A 以下
DC24V 以下
1,000mA 以内
屋内専用
共有番号
共有番号桁数
個人番号桁数
カード登録可能数
有効期限
カードのみ
カード＋番号
番号のみ
カード＋顔認証

リーダー取付可能数
主な対応リーダー

Paxton 社製
他社製

リーダー信号
解錠時間
連続解錠
タイムゾーン設定可能数
休日の設定
ユーザーアクセス権登録可能数
アクセスレベル設定可能数
登録数
オペレーター権限
ACU 履歴保存件数（オフライン時）
データ保護内蔵電池
こじ開け機能
閉め忘れ機能退室ボタン
ドア開閉信号入力

ドア解錠時間

50 種類
4〜8桁
4桁
最大 50,000 件
年 / 月 / 日単位で可能
可能
可能
可能
可能
最大 2 個（入室用と退室用）
P50 , KP50 , K50, EM50, メタルリーダーなど
FL20, MF700, AY-H6255
ウィーガンド または クロック＆データ
1 〜 5,000 秒 初期設定 7 秒
可能
最大 64 種類
最大 99 日1 〜 2,000 個
最大 250 種類
無制限（ユーザー登録数による） *7
操作レベルを 7 つに分けて管理 *8
約 2,700 件 ( 保存件数を超えた場合、古い順に削除）
30 日
可能
可能
可能
可能

アラーム / ベル出力
リレー出力数PSU 入力タンパー入力履歴

リアルタイム表示
表示内容
表示件数
閲覧期間

電気的仕様
ドア状態表示
マップ表示
インポート
エクスポートバックアップバックアップ時間設定
保存先指定
システムデータ
イベントデータ
データベース

レポート出力配線
リーダー延長ケーブル
ケーブルタイプ最長
コントローラ - コントローラ間
ネットワークコントローラ -PC 間
接続コントローラ数
対応ソフトウェア
外形寸法
幅 (W) x 高さ (H) x 奥行き (D)可能
2 個（Relay1/Relay2）
可能
可能
可能
日時 / ユーザー名 / ドア名 / イベント内容を表示
全て
全て *9
扉開閉 / 警備状態表示
JPG 形式、BMP 形式画像取込 / 表示可能
CSV ファイル形式
CSV ファイル形式
可能
可能（ファイル名半角英数字のみ）
1 日 1 回保存
最大 4GB まで
Microsoft SQL Express Edition
部・課 / ユーザー / 期間 / 月 / 日で指定可能
Belden9540 相当品
CAT5 または Belden8723 相当品
1,000m（RS485)
RS485
イーサネット最大 1000 台
Net2 V4.18 以上
W115 x H126 x D30 mm*7 オペレーターはパスワードでの管理。パスワード使用文字は半角英数字のみ。
*8*9

最大で 7 つまで分けられます。ご使用のバージョンや設定によって異なりますのでご注意ください。
システム運用時から、バックアップを正常に行っている場合に限ります。ハードディスクのクラッシュ等によるデータの消失は対象外です。また、ハードディスクのクラッシュ等によるデータの消失の責任は負いません。

www.paxton-access.co.uk ● 7

Paxton 製テンキーシステム

スタンドアロン型

pax5033

・ Paxton 社製 1 ドア用スタンドアローンシステムです。
・ Paxton 社製テンキーの接続可能です。
・最大 50 種の暗証番号が登録可能です。
仕様＊図はイメージです。実際の運用を意図するものではありません。

Switch2
テンキー認証

スタンドアロン型

電源 ( 本体 )付属電源
消費電流 ( 本体 )消費電流 (K50 テンキー接続時 )
出力電圧
連続出力
ユーザー番号登録数
ユーザー番号桁数
接続リーダー数
解錠時間設定動作音設定
ドアの閉め忘れ機能
退室ボタン
ドア開閉信号入力
アラーム出力一時解錠入力ロックアウト機能
操作音
解錠時間
電気錠用出力防水性 ( 本体 )バックライト
リーダーと本体間
使用温度範囲
外形寸法（本体）

DC11 〜 14V（定格 DC12V）
1.25A（限度 60％以下）
約 80mA
約 300mA
DC12V
5A リレー内蔵
最大 50 種類
4〜8桁
最大 2 個
1 〜 60 秒
可能
可能
可能
可能
最大 500mA
一時もしくは連続有り有り（切替可能）1 〜 60 秒
A 接もしくは B 接無し
テンキー（プラスチック）のみ搭載
100m (Belden9540 使用時 )-20 〜 55℃
W71 x H70 x D23 mm

PCレスカードシステム
ross004

AC-Qシリーズカードシステムはカードの登録・削除などの操作にパソ コ
ン を使⽤しませ ん。解錠⽅法はテンキー操作もしくはICカード（EMカード）を使った操作の混在での使⽤が可能です。防⽔仕様の堅牢な⾦属ハウ
ジングのため厳しい屋外環境での設置・運⽤が可能です。
仕様

非接触カード認証
テンキー認証8●

www.paxton-access.co.uk

認証機器

EM50 型非接触カードリーダー（ウィーガンド型）
pax1033

・非接触カードの感知距離は約 8cm です。
・黒色 / 白色のカバーが選択できます。
・壁からの突出は 16mm です。
・IP67 規格に適合しており屋外設置が可能です。
仕様

Net2 対応
ウィーガンド方式
非接触カード認証
EM4100 対応

電源
消費電流

DC12V
130mA

使用周波数
ウィーガンドフォーマット

125kHz
26 ビット

使用延長ケーブル
最大ケーブル延長

Belden9540 と同等品

感知距離リーダー形式

80mm
読み取り専用

使用温度範囲防水規格
付属ケーブル
外形寸法-35 〜 66℃
IPX7

*1

認証機器

*1

25m まで5m
W51.5 x H100.0 x D15.0 mm

Net2 classic、Net2 plus コントローラ接続時の仕様です。

P50 型マルチカードリーダー
・Paxton カード、EM カード、Mifare カードに対応しています。
・黒色 / 白色のカバーが選択できます。
・壁からの突出は 16mm です。
・IP67 規格に適合しており屋外設置が可能です。
仕様

Net2 対応
ウィーガンド方式

クロック & データ方式

Mifare 対応

Paxton カード

電源

DC12V

消費電流
使用周波数

130mA
125kHz

使用延長ケーブル
最大ケーブル延長

Belden9540 と同等品

感知距離使用するカードにより異なります

リーダー形式

読み取り専用

使用温度範囲防水規格-35 〜 66℃
IPX7

付属ケーブル
外形寸法5m
W51.5 x H100.0 x D15.0 mm

対応カード

MIFARE® 1K MIFARE® 4K MIFARE® Ultralight / C

13.56MHz25m までEM4100 対応*1

MIFARE® DESFire EV1 Hitag2 ISO EM4100 Paxton カード*1

Net2 classic、Net2 plus コントローラ接続時の仕様です。

MIFARE は NXP Semiconductors の登録商標です。
EM は EM Microelectronic-Marin SA の登録商標です。

認証機器

KP50 型非接触リーダー + テンキー（EM カード対応）
pax1035

・テンキー機能と非接触カードリーダー機能の一体型です。
・非接触カードの感知距離は約 8cm です。
・壁からの突出は 16mm です。
・ IP67 規格に適合しており屋外設置が可能です。
・バックライトを搭載しており、夜間でも数字キーを押す事ができます。
仕様

Net2 対応
クロック & データ (ABA) 方式
非接触カード認証

テンキー認証EM4100 対応

EM は EM Microelectronic-Marin SA の登録商標です。

電源
消費電流
使用周波数
Clock & data bit period
使用延長ケーブル
最大ケーブル延長
感知距離
バックライト
リーダー形式
使用温度範囲防水規格
付属ケーブル
外形寸法*1 Net2 classic、Net2 plus コントローラ接続時の仕様です。

DC12V
300mA
125kHz600 μ sBelden9540 と同等品
25m まで *1
80mmあり
読み取り専用
-35 〜 66℃
IPX75m
W51.5 x H100.0 x D15.0 mm

www.paxton-access.co.uk ● 9

認証機器

K50 型テンキー
pax1122

pax1121・耐久性に優れたステンレスタイプを選択可能です。
・キーボタンが点灯するため夜間でも操作可能です。
・壁からの突出は 16mm です。
・IP67 規格に適合しており屋外設置が可能です。
仕様

Net2 対応
Switch2 対応
クロック & データ (ABA) 方式
EM4100 対応

テンキー認証電源
消費電流（ステンレス・タイプ）
消費電流（プラスチック・タイプ）
Clock & data bit period
使用延長ケーブル
最大ケーブル延長
バックライト（プラスチック・タイプ）
リーダー形式
使用温度範囲防水規格
付属ケーブル
外形寸法
*1

DC12V
100mA
120mA
600 μ sBelden9540 と同等品
25m まで *1あり
読み取り専用
-35 〜 66℃
IPX75m
W51.5 x H100.0 x D15.0 mm

Net2 classic、Net2 plus、Swithc2 コントローラ接続時の仕様です。

認証機器
ross003

Paxton社製入退室管理システム（Net2）の解錠方法として従来のICカー ド（FeliCa,
Mifare）に加え、スマートホンのBluetoothを活 用することができます。iOSもしくはAndroidアプ
リを使い、Net2システムに登録するだけでカードと同じ ようにドアを解 錠することができます。その履歴等の管理はNet2システ

Net2 対応
ウィーガンド方式

クロック & データ (ABA) 方式

ム上でおこないます。

非接触カード認証
MIFARE 対応

認証機器

FeliCa 対応

AY シリーズマルチリーダー
ros001ros002・Mifare カード、FeliCa カードに対応
・耐紫外線性能に優れ、長期の屋外設置・使用が可能
・-35℃〜 66℃と優れた温度特性
・3 年の長期製品保証
・Net2 専用デバイス
仕様

AY-K6255

AY-H6255

Net2 対応
ウィーガンド方式

クロック & データ (ABA) 方式

非接触カード認証
Mifare 対応

FeliCa 対応

電源
消費電流
対応カード
読取り距離
防水性能
インターフェース
Output 設定
温度環境
湿度環境
外形寸法

AY-K6255

DC8V~DC16V
80mA
Mifare, HID iClass, FeliCa
5cm
IP65
Wiegand、Clock& Data
26 ビット〜 64 ビットまでの任意に設定可能-35 〜 66℃
0％〜 95％
H80.5x W40.5 x D14.7mm

AY-H6255

DC8V~DC16V
110mA
Mifare, HID iClass, FeliCa
9cm
IP65
Wiegand、Clock& Data
26 ビット〜 64 ビットまでの任意に設定可能-35 〜 66℃
0％〜 95％
H110.7x W78.0 x D17.0mm

Felica はソニー株式会社の登録商標です。
MIFARE は NXP Semiconductors の登録商標です。

10 ● w w w . p a x t o n - a c c e s s . c o . u k顔認証デバイス

認証機器

TM7723
仕様

hs001

◆

2MPカメラを使った顔認証デバイスです。

単独もしくはNet2システムの認証デバイスとして使用できます。
◆

画面サイズが３．５インチと小型のため、違和感なくどこでも設置できます。
◆

生体検知機能内蔵で、写真等を使ったなりすまし攻撃を防ぎます。またディープラーニ
ングにより正確な認証を実現しています。
◆

Mifareカードリーダーを内臓しており、顔のみの照合の他、Mifareカードやテンキー入力

液晶
液晶サイズ
カメラ
イメージセンサー
イメージサイズ
最低照度
レンズ
IR照射
イメージ
映像圧縮

3.5インチ

解像度：320ｘ480（ＲＧＢ）

1/2.8"CMOSセンサー
1920ｘ1080
0 lux 赤外線照射によるデュアルレンズ f=3.6mm@F2.4
0.3～1ｍH.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG

解像度1080P(1920x1080), 720P(1280x720), D1

ビットレート
内臓カードリーダー
カードタイプインターフェース
Network
WiegandWi-Fi
ドアロック関連音声
顔認証
顔画像データベース
顔認証容量
外部顔画像取り込み
照度補正
その他機能
オンライン接続プロトコル
スマートアラーム
解析
PoE
その他
電力
動作環境
サイズ/重量設置方法

128ｋｂｐｓ～6Ｍｂｐｓ
Mifare 13.56MHz

検知距離：０～3cm

RJ45 100Mpsx1
input/output
2.4G
ロック制御/退出入力/ドア監視/タンパー入力
マイク/スピーカー内臓
3.000顔画像
10.000顔画像
サイズ：70KB以下 フォーマット：JPG/JPEG
内臓白色LED照射による最大3ユーザーまで
ONVIF
モーション検知
顔検知、顔キャプチャー、顔マッチ、シーン変化検知他
IEEE802.3af
DC12V/1AもしくはPoE
消費電力：12W以下‐20℃～50℃ 湿度：95％以下
118ｘ114ｘ25.1ｍｍ/300ｇ
壁面取付、デスクトップ用金具（オプション）とのAND/ORの使用が可能です。

Net2 対応
ウィーガンド方式
甲静脈認証

カード
カード

MIFARE
非接触カードMifare 非接触
IC カードgid107gid108・MIFARE 規格の非接触 IC カードです。
・データ容量は 1 キロバイトです。

仕様
外形寸法
材質
通信周波数
規格
メモリ

AY-K6255, AY-H6255 対応

FL20 対応

85.6 ｘ 54.0 ｘ 0.76mm
塩化ビニル（PVC）
13.56 MHzMIFARE (ISO 14443A)
1K(ISO 規格準拠 )MIFARE は NXP Semiconductors 社の登録商標です。

w w w . p a x t o n - a c c e s s . c o . u k ● 11

カード
カード

EM4200非接触
非接触ICICカード
カード
EM4100gid102gid108・EM4200 規格の非接触 IC カードです。
・Net2用に ID番号が印刷されています。

仕様
外形寸法
材質
通信周波数
規格

EM50（ｳｨｰｶﾞﾝﾄﾞ型）対応

EM50（ｸﾛｯｸ＆ﾃﾞｰﾀ型）対応

KP50US 対応

FL20 対応

カード

85.6 ｘ 54.0 ｘ 0.76mm (ISO 規格準拠 )塩化ビニル（PVC）
125 KHz
EM4100 (EM Micorelectronic Marin)

EM は EM Microelectronic-Marin SA の登録商標です。

FeliCa 非接触 IC カード
kt0103・FeliCa 規格の非接触 IC カード (FeliCa Lite-S) です。

仕様
外形寸法
材質
通信周波数
規格

AY-K6255, AY-H6255 対応

オプション

85.6 ｘ 54.0 ｘ 0.76mm
塩化ビニル（PVC）
13.56 MHzSONY FeliCa(ISO 規格準拠 )FL20 対応

USB 接続デスクトップリーダー（EM カード , Mifar カード対応）
pax010・ EM4200 規格カード及び HITAG2 規格カードに対応しています。
・パソコンの USB ポートに接続するだけで、簡単にユーザーカードを登録することができます。

仕様
出力
対応カード
外形寸法
重量
付属

Net2 対応

ウィーガンド、クロック＆データ
EM4200 Mifare 規格カード
W115.0 x H19.0 x D76.0mm
110.0gUSB ケーブル（長さ 1.8mm）

USB 接続
ウィーガンド方式

クロック & データ (ABA) 方式

Mifare 対応

EM4100 対応

通信機器

Net2 USB データコンバータ
pax0041

・ Net2 plus コントローラとパソコンを直接接続するための通信機器です。
・ パソコンのＵＳＢポートに接続します。
・ RS485 あたり最大 200 台のＡＣＵを接続し、管理することが可能です。

仕様

Net2 対応
ＵＳＢ接続

12 ● w w w . p a x t o n - a c c e s s . c o . u k

電源
消費電流
プロトコル (PC 側 )プロトコル (ACU 側 )重量
外形寸法

接続ＰＣ側より供給

100mA
USB 通信ポート
RS485（最大 1000 ｍ）
約 460 ｇ
H175.0 x W108.0 x D40.0mm

オプション

FeliCa/Mifareカード用デスクトップリーダー
kt104

Net2システムに接続し、FeliCaカードやMifareカードを新規で発行したり、登録済みカードを呼出す時に使用します。

Net2 対応
FeliCa 対応
Mifare 対応
RJ45 接続

アクセサリ

E50型退室ボタン
型退出ボタンスイッチ
E50
pax1042・動作 LED 搭載により、開錠操作をお知らせします。
・中央の金属製ボタンを押す事により、ドアの開錠を行ないます。
・黒色および白色のカバーが選択できます。

仕様
電源
消費電流
使用温度範囲
防水性
ケーブル長
外形寸法

Net2 対応

アクセサリ

DC12V
70mA
-20 〜 55℃
なし
5m
W50.0 x H58.0 x D13.0 mm

Net2 専用電源ボックス（プラスチック）
pax201・Paxton Access 社純正の収納ボックスです。
・Net2 plus コントローラの収納が可能です。
・安全規格 EMC や CE 規格に適合したボックスです。
・白色カラーのためオフィスの壁面に設置しても違和感がありません。
仕様

Net2 対応

外形寸法

W236.0 x H320.0 x D75.0mm

最大出力電流出力電圧

2A
DC12V 〜 13.8V

主電源入力電流1.2A

主電源入力電圧
使用温度範囲AC100 〜 240V
-20℃〜 45℃

w w w . p a x t o n - a c c e s s . c o . u k ● 13

アクセサリ電気錠

E50
型退室ボタン
美和ロック㈱製
AUT 型電気錠・幅広く使われている電気錠
・停電時施錠型・開錠型の設定が可能
・アンチパニック機能の設定が可能
仕様
電源

DC24V

消費電流
連続通電

300mA
可能

電気錠タイプ切替
閉扉信号

可能
有り

施解錠信号

有り

Net2 対応
Switch2 対応

電気錠

美和ロック㈱製 AL3M 型モーター錠・幅広く使われている電気錠・ガラス框ドアに設置が可能
・Net2 との接続には専用の制御器が必要
仕様
電源
消費電流

DC24V
300mA

閉扉信号
施解錠信号

有り
有り

Net2 対応

電気錠

ES100 型電気ストライク
tri401・ソレノイドの動作により、ピンが駆動し解錠動作を行ないます。
・ストライク部分はステンレス製で耐蝕性に優れています。
・保持力は 1362kg を誇ります。
・通電時解錠型と通電時施錠型の切替式です。
仕様

Net2
Net2 対応
対応
Switch2 対応

アクセサリ

電源

DC12V

消費電流
連続通電

243mA
可能

電気錠タイプ切替
保持力

可能
1362kg

閉扉信号
施解錠信号

無し
無し

耐久性テスト

100 万回のテストを実施

DL-350 型通電金具
gem102・外開き戸扉用の取付金具です。
・アルミニウム構造で、耐久性・耐蝕性に優れています。

取付イメージ
コントローラへケーブル（ドア内部通線）

電気錠

仕様
寸法（取付部分）

W40.0 x H47.0 x D18.0mm

14 ● w w w . p a x t o n - a c c e s s . c o . u kSW1224-STD 型 開き戸用マグネットロック

電気錠

ktm001

・機械的に駆動し摩耗する部品が無い電気錠です。
・アルミニウム筐体にエポキシを充填した構造で、耐久性・耐蝕性に優れています。
・停電時には自動的に解錠し、避難口を確実に確保できます。
・取付用のオプション機器があります。
仕様

Net2 対応
Switch2 対応

本体外形寸法

250.0x48.0x26.0mm

使用湿度

0 〜 95％

プレート外形寸法重量180.0x38.0x12.0mm
2000g

表面温度
保持力

常温＋ 20℃（電源投入時）
272kg

消費電流（DC12V）
消費電流（DC24V）

400mA（温度 20℃時）
200mA（温度 20℃時）

表面仕上
エポキシ

亜鉛
E87252(S)、UL94V-0

消費電圧

DC12/24V

施解錠信号

N.C. 解錠、N.O. 施錠

入力電圧範囲使用温度範囲± 15％-10 〜 55℃

LED 表示

解錠時赤、施錠時緑

SL1200-STD-0 型 引き戸用マグネットロック

電気錠

ktm002・機械的に駆動し摩耗する部品が無い電気錠です。
・アルミニウム筐体にエポキシを充填した構造で、耐久性・耐蝕性に優れています。
・停電時には自動的に解錠し、避難口を確実に確保できます。

仕様

Net2 対応
Switch2 対応

本体外形寸法

228.0x38.0x28.0mm

使用温度範囲

-10 〜 55℃

プレート外形寸法180.0x38.0x12.0mm

使用温度範囲0 〜 95％

重量

2000g

表面温度

常温＋ 20℃（電源投入時）

消費電流（DC12V）

550mA（温度 20℃時）

保持力

272kg

表面仕上

亜鉛

消費電圧
入力電圧範囲

DC12
± 15％

エポキシ
施解錠信号

E87252(S)、UL94V-0
無し

L-300 型マグネットロック取付金具（M307 用）
アクセサリ

BR-STD-L 型取付金具
ktm101・外開き戸扉用の取付金具です。
・アルミニウム構造で、耐久性・耐蝕性優れています。
（L 金具）

取付イメージ

SW1224-STD 専用仕様
寸法

W250.0 x H29.0 x D48.0mm

アクセサリ

BR-STD-LZ 型取付金具
ktm102・内開き戸扉用の取付金具です。

（L 金具）

・アルミニウム構造で、耐久性・耐蝕性に優れています。
取付イメージ

SW1224-STD 用仕様
寸法（Z 金具 A）
寸法（Z 金具 A）
寸法（L 金具）

W220.0 x H42.0 x D48.0mm
W220.0 x H55.0 x D48.0mm
W250.0 x H29.0 x D48.0mm（Z 金具 B）

（Z 金具 A）

w w w . p a x t o n - a c c e s s . c o . u k ● 15

Microsoft、Windows 2000/XP/Vista は米国 Microsoft 社の商標または登録商標です。Intel、Pentium は米国 Intel Corporation の登録商標または商標です。EM は EM Microelectronic-Marin SA の登録商標です。Felica はソニー株式会社の登録商標です。MIFARE は NXP Semiconductors の登録商標です。その他、本カタログに記載されている、会社名 / 製品名 / サービス名は各社が登録商標または商標として使用している場合があり、各発売元または開発メーカーの承諾なく使用することを禁じます。なお、本文中では TM マークなどは明記しておりません。
本カタログに記載される内容は、あくまでも参照用としてのみ使用されること、また、なんら予告なしに変更されることを条件として提供されるものであり、従って当該情報が英国 Paxton Access 社、デンマーク Milestone Systems 社、株式会社ケーティーワークショップの責務として解釈されることがあってはなりません。英国 Paxton Access 社、デンマーク Milestone Systems 社、株式会社ケーティーワークショップは、本カタログおけるいかなる誤謬または不正確な記述に対しても、なんら責任または補償を負いません。本カタログを用いた運用は、必ずお客様自身の責任と判断によって行ってください。
本書記載の仕様や情報は、2011 年 2 月 1 日時点のものを掲載しております。仕様や情報は予告無く変更になる場合があります。また、ソフトウェアに関する記述は、特に断りのない限り 2011 年 2 月 1 日現在での最新バージョンを元にしています。ソフトウェアはバージョンアップされる場合があり、本カタログでの説明とは異なってしまうこともあります。ご了承下さい。
本カタログに記載される製品は事故・盗難等の万一の事柄を完全に防止するものではございません。万一お客様に事故・盗難等が発生した場合、当社は一切の責任を負いません。保証は当社が販売した製品で製造時の不具合に起因すると思われる機能的不具合を対象とします。システムが適切な指導の下で設置され、適切な状況の下で運用されている場合、保証の対象になります。ただしそれは特定の製品の使用回数に関する制限を受けます。当社は製品の不具合から生じるいかなる損失にも責任を負いません。当社はお客様が機器の購入時に支払った対価以上の責務は負いませんし、法的責務を除外するものでもありません。

輸入元： 株式会社ケーティーワークショップ〒 154-0004 東京都世田谷区上馬2-29-16
ワイスハイム2-201号
TEL：03-6450-8810 FAX：03-6450-8812
http://www.kt-workshop.co.jp
安全に関するご注意
20120629-500 ⑪

お問合せは販売代理店まで● ご使用になる前に、取扱説明書等をよくお読みの上、正しく設置してお使いください。
● 水、湿気、ほこり、煙、油気の多い場所に設置しないで下さい。故障や火災、感電の原因になることがあります。
● 商品の色は印刷の関係上、実際のものと異なる場合があります。