盤用熱関連機器工業会技術資料

第 ００1 号 － 2018
盤内収納機器の発熱量（目安）指針
2018 年 11 月13日 改正

盤用熱関連機器工業会（ＴＥＣＴＡ）

技術資料001－2018

盤内収納機器の発熱量（目安）
１ 電源・変圧器類
盤内収納機器
変圧器

電圧調整器

交流電源
安定化電源
無停電電源装置（UPS)

発熱量（一般的目安）～ 100VA･･･ 15％程度～ 300VA･･･ 10％程度～ 500VA･･･ 8％程度
～ 1kVA･･･ 7％程度
～ 3kVA･･･ 5％程度
～ 5kVA･･･ 4％程度
～ 10kVA･･･ 3％程度
～ 50kVA･･･2.5％程度～100kVA･･･ 2％程度
定格容量 ～ 500VA･･･ 10％程度～ 1kVA･･･ 7％程度
～ 40kVA･･･ 5％程度
定格出力容量 ～5kVA･･･20％程度～ 10kVA･･･15％程度
定格出力容量の 10～15％程度
定格容量

直流安定化電源(スイッチングレギュレータ)低圧コンデンサ

定格出力容量～ 6kW･･･20～30％程度～15kW･･･10～15％程度

鉛蓄電池

Ｑ（W）＝Ｉ×Ｖ×ｎ

定格容量の 0.15～0.2％程度

備考
・種類：複巻トランス、絶縁トランス
・損失＝発熱量とみなす。
・小型ほど発熱比率が大きくなる。

・種類：スライドトランス（手動）・損失=発熱量とみなす。
・小型ほど発熱比率が大きくなる。
・損失=発熱量とみなす。
・小型ほど発熱比率が大きくなる。
・発熱量は蓄電池浮動充電状態での値。
・常時インバータ給電タイプ。
・定格出力容量 100％のときの発熱量。
・小型ほど発熱比率が大きくなる。
・損失=発熱量とみなす。
・定格容量（kvar）は、コンデンサ容量と電源電圧より換算。
100V 50Hz 時 1kvar=318.3μF
100V 60Hz 時 1kvar=265.3μF
・この算出による発熱は充電時のみに該当する。
・Ｑ：発熱量（W）
・Ｉ：充電電流（A）
・Ｖ：充電電圧（V）
・ｎ：セル数２ 増幅器・変換器類
盤内収納機器AC サーボアンプ

インバータ

発熱量（一般的目安）～0.1kVA･･･ 40％程度～0.5kVA･･･ 10％程度～ 1kVA･･･8％程度～ 3kVA･･･
5％程度～ 5kVA･･･
4％程度～ 11kVA･･･ 3.5％程度～ 22kVA･･･
3％程度
定格出力 ～0.4 kW･･･12.5％程度～0.75kW･･･ 11％程度～1.5kW ･･･
8％程度～2.2kW ･･･
7％程度～3.7kW ･･･
6％程度～7.5kW ･･･
6％程度～ 11kW ･･･
5％程度～ 22kW ･･･ 4.5％程度～ 30kW ･･･
4％程度
定格出力（1）

備考・サーボアンプ 1 台当り、定格出力 100％のときの発熱量。
・小型ほど発熱比率が大きくなる。
・電源内蔵タイプ。

・定格出力 100％のときの発熱量。
・小型ほど発熱比率が大きくなる。
・連続定格出力時。
・負荷率と使用率が低下すると発熱量は減少するため、メーカーの仕様に従い算出する。

技術資料001－2018

大型インバータ（200V 系）

定格出力

大型インバータ（400V 系）

定格出力～ 37kW ･･･ 1600W 程度～ 45kW ･･･ 2000W 程度～ 55kW ･･･ 2200W 程度～ 75kW ･･･ 2400W 程度～ 90kW ･･･ 2500W 程度
単相三相定格電流 ～ 25A･･･ 50W 程度
90W 程度～ 35A･･･ 55W 程度 115W 程度～ 50A･･･ 75W 程度 175W 程度～ 75A･･･110W 程度 250W 程度～100A･･･120W 程度 320W 程度～150A･･･200W 程度 520W 程度～250A･･･350W 程度 930W 程度～350A･･･400W 程度 1150W 程度～450A･･･520W 程度 1600W 程度～600A･･･700W 程度 2000W 程度

・定格出力 100％のときの発熱量。
・小型ほど発熱比率が大きくなる。
・連測定格出力時。
・負荷率と使用率が低下すると発熱量は減少するためメーカーの仕様に従い算出する。
・発熱量表記。
・単相よりも三相の方が発熱量は大きい。

定格出力（kW）×（1-電力変換効率％／100）

・種類：産業用。

サイリスタ

パワーコンディショナ～ 37kW ･･･ 1400W 程度～ 45kW ･･･ 1800W 程度～ 55kW ･･･ 2400W 程度～ 75kW ･･･ 2500W 程度～ 90kW ･･･ 2800W 程度

３ 配線用機器類
盤内収納機器
配線用遮断器(MCCB)(MCCB)
定格電流

発熱量（一般的目安）

漏電遮断器(ELCB)(ELCB)
定格電流

電磁接触器

定格容量

熱動形過負荷継電器（サーマル）

定格電流

電磁継電器

4W 程度

～ 20A･･･
5W 程度～ 50A･･･ 10W 程度～100A･･･ 15W 程度～225A･･･ 35W 程度～400A･･･ 85W 程度～600A･･･ 110W 程度～800A･･･ 135W 程度

備考
・定格電流 100％のときの発熱量。
・極数に比例する｡
・3P の場合。

・漏電電子回路部は、極数に無関係。
～225A･･･ MCCB+ 5W 程度～400A･･･ MCCB+10W 程度～600A･･･ MCCB+35W 程度～800A･･･ MCCB+65W 程度(漏電電子回路部等)～ 4kW･･･
7W 程度～ 11kW･･･ 15W 程度～ 22kW･･･ 30W 程度～ 37kW･･･ 50W 程度～ 55kW･･･ 90W 程度～110kW･･･ 200W 程度～160kW･･･ 340W 程度～200kW･･･ 460W 程度～ 15A･･･ 2W/極程度～ 30A･･･ 3W/極程度～100A･･･ 7W/極程度～150A･･･ 9W/極程度～450A･･･ 12W/極程度～600A･･･ 13W/極程度

・定格電流 100％のときの発熱量。
・3P の場合。
・AC220V の場合。

・整定電流最大値を通電時の発熱量。

・定格電流 100％のときの発熱量。

（2）

技術資料001－2018

４ 制御用機器類
盤内収納機器
小型リレー

発熱量（一般的目安）
備考
ミニリレー ：1 個当り 1W～2W 程度
コイルの消費電力を発熱量とみなす。
パワーリレー：1 個当り 2W～3W 程度
ソリッドステイトリレー
単相用：発熱量 W＝出力 ON 電圧降下 V×
出力 ON 電圧下降：1.6～1.8V 程度。
(SSC、SSR)
負荷電流 A
３相用：発熱量 W＝出力 ON 電圧降下 V×
負荷電流 A×素子数
温度調節計
消費電力を発熱量とみなす。
PLC
一体型 PLC（オールインワンタイプ）：（Programmable Logic
消費電力を発熱量とみなす。
Controller）
参考（増設/拡張性が少ないもの）
・AC 電源の場合
I/O 点数 10～32 20～35Ｗ程度
32～64 35～50Ｗ程度
64 以上 I/O 点数×0.7～1W 程度
・DC 電源の場合
I/O 点数 10～32 20Ｗ以下
32 以上 I/O 点数×0.5Ｗ程度
その他の PLC・各ユニットの内部消費電流からみた消費電力(ベース､電源､CPU ユニット構成）：を参考にする。
電源ユニットの消費電力を消費電力と ・1 スロット当りの発熱量は 6Ｗ程度。
みなす。
デジタルパネルメータ
消費電力を発熱量とみなす。
信号変換器(アイソレータ) 消費電力を発熱量とみなす。

５ 情報通信機器類
盤内収納機器パソコン本体発熱量（一般的目安）

備考

消費電力を発熱量とみなす。

モニター
サーバー
スイッチングハブ
ルーター
メディアコンバーター
ブースター

消費電力－送信出力

表示器

LED 表示器：消費電力×0.7 程度
液晶：消費電力を発熱量とみなす。

６ その他
盤内収納機器ファンモータ

発熱量（一般的目安）□90 サイズ ･･･ 10W 程度□120 サイズ･･･ 20W 程度□140 サイズ･･･ 40W 程度
φ150 サイズ･･･ 55W 程度□180 サイズ･･･ 55W 程度

備考・定格入力を発熱量とみなす。
・軸流ファンモータの場合
・ＡＣ入力の場合・サイズはフレームサイズ

備考(1)定格容量（VA）、定格出力（VA）から求める場合、割合（％）を掛けた値が発熱量（W）となります｡(2)実際の発熱量は各種機器により差がありますので､各メーカーのカタログ･技術資料等での確認が必要です｡(3)配線やその他の小物部品等も発熱源となりますので考慮が必要です｡（3）

技術資料001－2018

盤内収納機器の発熱量（目安）指針 解説
本技術資料は、盤用熱関連機器を選定するときの主要な要素である盤内収納機器の総発熱量を簡単に集計できることを目的として 1990 年に制定された後、2004 年の改正を経て、今回の改正に至った。
今回の主な改正点は、次のとおりである。
（１）盤内収納機器の見直しを行い、機器の追加、削除を行った。
（２）発熱量（一般的目安）の見直し及び定格容量、サイズなどの細分化により精度の向上を行った。

技術資料を使用する際の注意
本資料に記載されている発熱量の数値は、主に国内電気機器メーカーのカタログ等を基に調査・作成された標準的な数値です。
実際の盤内の総発熱量の算定には、本資料に記載されている電気機器以外にも、内部配線や表示灯などの算定が困難な構成部品や単体の発熱量が小さくても多量に使用されている部品などは考慮しなければなりません。
又、より正確な発熱量の算定を行なう場合は、本資料に記載されている発熱量の数値と実際に使用されている部品の発熱量に差がある場合もありますので、各電気機器メーカーのカタログなどに記載されている発熱量を基にすると共に、機器の稼働率を考慮して算定する必要があります。
本資料に記載のない機器の発熱量についてはメーカーにお問合わせください。

（4）

技術資料001－2018

この技術資料の制定に関与された委員代表者の氏名は次の通りである。 （敬称略、社名ＡＢＣ順）
盤用熱関連機器工業会委員代表者名

会 長
副会長
監 事事務局

末廣 和史
宮田 景介
高橋 伸夫
澤井 浩司

（日東工業）（オーム電機）（大和電業）（日東工業）

委
委員
員

下曽山 慶宣（リタール）
星 信行 （日東工業）

大和電業株式会社

オーム電機株式会社〒150-0022〒431-1304

東京都渋谷区恵比寿南2 丁目 9 番 2 号

静岡県浜松市北区細江町中川 7000-21

ＴＥＬ：(03) 3719-3611

ＴＥＬ：(053) 522-5565

ＦＡＸ：(03) 5721-7053

ＦＡＸ：(053) 523-2361

ＵＲＬ：http://www.daiwadengyo.co.jp

ＵＲＬ：http://www.ohm.jp

日東工業株式会社

リタール株式会社〒480-1189〒222-0033

愛知県長久手市蟹原2201 番地

神奈川県横浜市港北区新横浜 2-5-11 金子第 1 ビル 7F

ＴＥＬ：(0561) 64-0516

ＴＥＬ：

ＦＡＸ：(0561) 64-0180

ＵＲＬ：http://www.rittal.co.jp

0120-998-631

ＵＲＬ：http://www.nito.co.jp

制定：1990 年 4 月24 日

発行所

改正：2018 年 11 月 13 日

盤用熱関連機器工業会（TECTA） 事務局（日東工業株式会社内）
愛知県長久手市蟹原２２０１番地
電話(0561)64-0516

郵便番号 480-1189

URL:http://www.tecta.jp
181113（1）0