令和３年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）
技術概要書

し渣分離脱水機

ネオ・ドラムス

技術

審査証明

事

限 2027 年 3月31日

下水第2効期

道技術
13

技術名称：ネオ・ドラムス

（公財）

3号

有［開発目標型］

設

業

建設技術審査証明書

建日本（し渣分離脱水機）

下 水 道 新技術機

構ૣऔબྶల!!࣢

（ 開 発 の 趣 旨 ）ポンプ場や下水処理場で除去されるし渣は，臭気をともなう種々雑多なきょう雑物の集まりである。
し渣を場外に搬出するには，ベルトコンベアやスキップホイストを使うのが一般的であるが，機器の構成部品が多く構造が複雑なため故障が発生しやすく，近年では，し渣配管移送システムの採用が増えている。
ただし，し渣配管移送システムでは，整流装置，し渣分離機および脱水機をホッパ室に設けるのが一般的であるが，設置スペースや維持管理スペースの確保ができない場合があることや，構造が複雑なためメンテナンス作業が多いなどの課題があった。
そこで，従来の整流装置・分離機・脱水機を１台に集約し，コンパクトで軽量，かつ，メンテナンスが容易な“ネオ・ドラムス（し渣分離脱水機）”を開発した。
（ 開 発 目 標 ）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）処理能力：以下の条件で，ユニットから溢れることなく通水できること。
＜条件＞①処理水量：3.0 m3/min ②処理し渣量：0.0075 m3/min ③油圧圧力：0.6 MPa（２）脱水性：以下の条件で，脱水後のし渣含水率が平均 70 ％以下まで脱水できること。
＜条件＞①処理水量：3.0 m3/min ②処理し渣量：0.0075 m3/min ③油圧圧力：0.6 MPa（３）洗浄性：スクリーンがテーパーパンチング構造を有していることから，スクリーンにきょう雑物が詰まりにくく，洗浄水できょう雑物が剥離できること。
（４）維持管理性：スクレーパとしてブラシ等を設置していない構造で，スクレーパなどのメンテナンスが不要であること。
（５）コンパクト化
１）１モータ，１ユニットの装置であること（油圧ユニットを除く）。
２）同じ処理能力の既存の装置（従来技術）と比較した場合，機器寸法，動力および重量が既存の装置より小さいこと。

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「ネオ・ドラムス」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は 2017 年 3 月 7 日に審査証明を取得し，更新された技術である。
2022 年 3 月 16 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人 日本下水道新技術機構理事長
記

１．審 査 の 結 果
上記すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本技術に使用する機器は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本技術の施工は，適正な施工管理のもとで行われるものとする。
（４）本設備の運転は，取扱説明書に従い，適正な運転管理のもとで行われるものとする。
（５）本審査は，Ｓ処理場（分流式）に設置された実証実験機で行われたものであり，脱水性能の確認は審査証明期間（平成 28 年６月～ 10 月）で評価を行っている。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
４．留意事項および付言
本機器投入のし渣は，し渣破砕機等により処理し，し渣配管移送システム（ジェットポンプ，水中ポンプ等）を経由したものとする。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )５．審査証明の詳細
６．審査証明の有効期限
2027 年 3 月 31 日
７．審査証明の依頼者

株式会社丸島アクアシステム
水 ing エンジニアリング株式会社
住友重機械エンバイロメント株式会社（大阪府大阪市中央区谷町五丁目３番 17 号）（東京都港区港南一丁目７番 18 号）（東京都品川区西五反田七丁目 10 番４号）

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

技術の概要技術の概要
ネオ・ドラムス（し渣分離脱水機）は，自動除塵機で捕捉したし渣をジェットポンプなどにより配管移送するシステムに接続され，従来の整流装置・し渣分離機・し渣脱水機を１台に集約したコンパクトで軽量な装置である。
本機器は，円筒型の一次分離スクリーン（予備分離機）とスクリュー型脱水機（本体）に大きく分かれる。
円筒型の一次分離スクリーン（予備分離機）は，ジェットポンプなどにより移送されたし渣を含む噴流水を受け，その水流を減じつつ回転し，噴流水に含まれるし渣をその内部で水分離する。この予備分離機である程度水分離されたし渣は，本体の分離ゾーンに落下する。
スクリュー型脱水機（本体）は，分離ゾーンと脱水ゾーンに大きく分かれ，分離ゾーンは２条のスクリューを採用することで，速やかに脱水ゾーンへし渣を送り込む。この送り込まれたし渣は，油圧ユニットによって加圧された脱水板と，スクリューによって移送されたし渣で圧搾・脱水して排出する。
また，脱水ゾーンのスクリューは押付力を確保するために１条スクリューを採用している。さらに，本体の分離ゾーンおよび脱水ゾーンのドラムはテーパーパンチング構造をしており，きょう雑物が詰まりにくく，洗浄水で容易にきょう雑物を剥離することが可能である。

図－１ し渣移送方式（配管移送）

図－２

ネオ・ドラムス（し渣分離脱水機）

イメージ図

技術の特長
技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１）処理能力
以下の条件で，ユニットから溢れることなく通水できる。
＜条件＞①処理水量：3.0 m3/min，②処理し渣量：0.0075 m3/min，③油圧圧力：0.6 MPa（２）脱水性
以下の条件で，脱水後のし渣含水率が平均 70 ％以下まで脱水できる。
＜条件＞①処理水量：3.0 m3/min，②処理し渣量：0.0075 m3/min，③油圧圧力：0.6 MPa（３）洗浄性スクリーンがテーパーパンチング構造を有していることから，スクリーンにきょう雑物が詰まりにくく，洗浄水できょう雑物が剥離できる。
（４）維持管理性
スクレーパとしてブラシ等を設置していない構造で，スクレーパなどのメンテナンスが不要である。
（５）コンパクト化
１）１モータ，１ユニットの装置である（油圧ユニットを除く）。
２）同じ処理能力の既存の装置（従来技術）と比較した場合，機器寸法，動力および重量が既存の装置より小さい。

技術の区分名称
技術の区分名称
開発目標型
技術の適用範囲
技術の適用範囲
・適用：

し渣配管移送システム（ジェットポンプ，水中ポンプ等）における分離脱水

・条

件

：

１台あたり，処理水量 3.0 m3/min および処理し渣量 0.0075 m3/min 以下（みかけ比重 0.8 t/m3，し渣濃度 10,000 mg/L 程度以下）

納入実績（実証実験）
納入実績（実証実験）（１）2012 年８月７日～2012 年 10 月 31 日に，Ｅ浄化センターにおいて実験を実施（水中ポンプで移送したし渣を分離脱水）（２）2015 年 11 月 17 日～2017 年 3 月 31 日※に，Ｓ処理場で実証実験を実施（し渣配管移送システムで移送したし渣の分離脱水）
技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】【問合せ先】

株式会社丸島アクアシステム

http://www.marsima.co.jp/

水 ing エンジニアリング株式会社

https://www.sec.swing-w.com/

住友重機械エンバイロメント株式会社

http://www.shiev.shi.co.jp/

株式会社丸島アクアシステムTEL 06-6766-3305

審査証明有効年月日審査証明有効年月日

2022 年３月 16 日～2027 年３月 31 日

インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

https://www.jiwet.or.jp/
https://www.jacic.or.jp/sinsa/