Andmeleht
Universaalne mugavusandur nutikatele hoonetele
Osa nr: UMS

Bisly UMS on multifunktsionaalne ruumiandur hooneautomaatikarakenduste jaoks. UMS on pühendunud
tööle turvalises Bisly hooneautomaatika infrastruktuuris. UMS -il on järgmised funktsioonid:
•
•
•
•
•
•
•
•

CO2, VOC ja tolmuosakeste kontsentratsiooni õhu puhtuse tuvastamine (valikud)Õhutemperatuuri ja niiskuse tuvastamineÜmbritseva valguse värvi ja intensiivsuse tuvastamine
Inimese kohaloleku tuvastamine koos EN 50130-4 nõuetele vastava ränirelee väljundiga
turvasüsteemi integreerimiseks
Krüpteeritud side Bisly RS485 seadme võrgusTäiendavad RS485 liidesed pärandautomaatikasüsteemi integreerimiseks
1 juhtmeanduri liides (valikuline)
Visuaalsed RGB -valgusdioodid kasutajatele kohe tagasiside andmiseks

Page 1 of 3
UMS Datasheet
Version: 1.1
05.07.2023

Elektrilised andmedToitepinge
Energiatarve

Turvalisus

Digitaalsed / analoogsisendid

16-30 VDC, vastupidine polaarsus kaitstud
Keskmiselt 0,7 W @24V
1,5W max @24V kõik andurid aktiivsed, anduri sisemineülevoolukaitse umbes 0,7A juures
 Täielikult krüpteeritud RS485 sideandmed
 Unikaalsed AES128 krüptimisvõtmed iga seadme jaoks
 Kauguuendatav tarkvara
2 sisendit, tarkvara konfigureeritav kui DIN või AIN
Digitaalse sisendi toimimine:• sisemine 2kOhm tõmbejõud +5V• aktiivne madal tase ≤2V• sisend madalpääsfilter τ = 150μs• 24VDC taluv töö• ≥-5V pöördpingega kaitstud• 8 kV ESD (EN 61000-4-2) kaitstud

Andurid

Analoogsisendi toiming:• 12-bitine eraldusvõime• Sisendpinge täisskaala 3.3V• sisemine 2kOhm tõmbejõud +5V• sisend madalpääsfilter τ = 150μs• 24VDC taluv töö• ≥-5V pöördpingega kaitstud• 8 kV ESD (EN 61000-4-2) kaitstud
 Õhutemperatuur: ± 0,5 ° C (maks.), –10 kuni 85 ° C Õhu suhteline niiskus: ± 4% rH (max), 0–80% rH.
 CO2 kontsentratsioon: 0 - 2000 ppm, ± 150 ppm ± 0,5%näidust VOC (eTVOC) andur: vahemik 0–30000 ppb
 Liikumistuvastus (PIR -andur): 4 m inimese
tuvastusvahemik normaaltingimustes, keskmiselt @ ΔT ≥ 5° C, v = 1 m/s, paigalduskõrgus 2,8 m
 Valguse intensiivsus: tarkvaraga reguleeritav vahemik, kuni
20 -bitine eraldusvõime @550 nm
 Hele värv: kuni 16 -bitine eraldusvõime @400–680 nm
 Õhu väikeste osakeste kontsentratsioon (valikuline):
tarkvaraliselt valitud osakeste suurus 1,0 - 2,5 μm, 2,5 - 10μm; loendamise efektiivsus 98% @≥0,5μm; ± 10% @100 500 μ g/m³, ± 10 μ g/m³ @0 - 100 μ g/m³

Page 2 of 3
UMS Datasheet
Version: 1.1
05.07.2023

Väljundid

KommunikatsiooniliidesedÜmbritsev töötemperatuurNiiskus
RGB -valgusdioodid, tarkvara juhitud värv ja intensiivsus
PIR-liikumisanduri otsereederelee väljund: ≤1,5 kV RMS
I/O isolatsioonipinge, 80 mA pidev koormusvool, 50 V DC
maksimaalselt, vastab standardi EN 50130-4(turvasüsteemid) nõuetele
 2x digitaalne väljund, avatud kollektor, max 24VDC
300mA pidev, 2kV ESD (EN 61000-4-2) kaitstud
 RS485 Bisly turvaline võrguliides, XXXkbps, ± 50V
ülepinge ja 4kV ESD (EN 61000-4-2) kaitstud, ilmasisemise siini lõpetamiseta
 RS485 väline liides, programmeeritav tarkvara, ± 50 Vülepinge ja 4 kV ESD (EN 61000-4-2) kaitstud, ilma
sisemise siini lõpetamiseta 1-juhtmeline juhtmestik (valikuline, 20 kbps, 5 V buss,
fantoomvõimsus, 4 kV ESD (EN 61000-4-2) kaitstud-10 ... 50°C
max 90% r.H. (mitte kondenseeruv)

Toote omadused
Paigaldustüüp
VärvidLõpetama
Korpuse süttivus
Kogukaal
Toote mõõtmedKruvikinnitus
Valge/must
Matt
Tulekindel vastavalt UL94 v0125 g
98 x 110 x 40 mm / 3,85 x 4,33 x 1,57 ”(LxWxH), 9 jaotusühikut

Sertifikaadid ja standardid
Standardite järgimine

EN 63044-1, EN 63044-3, EN 63044-5
EN 50130-4, EN 60950-1 (PIR otseväljund)

Paigaldamise peab läbi viima kvalifitseeritud elektrik vastavalt asjakohastele eeskirjadele.

Avaldanud:
Bisly ®
info@bisly.com
www.bisly.com

Page 3 of 3
UMS Datasheet
Version: 1.1
05.07.2023