令和３年２月報告書（案）

北陸電力株式会社 志賀原子力発電所
令和２年度（第３四半期）
原子力規制検査報告書（案）

令和３年２月実用炉監視部門令和３年２月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．指摘事項概要一覧 ........................................................................................................................................ 1
３．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 1
５．検査結果 ............................................................................................................................................................ 3
６．確認資料 ............................................................................................................................................................ 4令和３年２月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：北陸電力株式会社（２）事業所名：志賀原子力発電所（３）検査実施期間：令和２年１０月１日〜令和２年１２月３１日（４）検査実施者：志賀原子力規制事務所
野中 則彦
中野 重友
城内 忠
検査補助者：志賀原子力規制事務所
井奥 圭輔
２．指摘事項概要一覧
指摘事項なし３．運転等の状況号機

出力（万ｋＷ）

１号機
２号機

５４．０
１２０．６

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況
停止中
停止中

４．検査内容検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、安全活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の安全活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第３四半期は、以下のとおり検査を実施した。
４．１ 日常検査（１）ガイド BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象1) １号機 補助ボイラー（Ｂ）窒素封入時における作業手続の実施状況
2) １号機 液体及び固体廃棄物処理系制御装置取替工事における端子リフト作業の実施状況
3) １・２号機 復水貯蔵タンク出入り口扉ハンドル取替作業の実施状況

1

令和３年２月報告書（案）（２）ガイド BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
1) ２号機 非常用ディーゼル発電機Ａ系の定例試験（３）ガイド BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
1) １号機 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機ガバナ装置の機能確認
2) １号機 非常用ガス処理系フィルタ性能試験（４）ガイド BO0060 燃料体管理（貯蔵・輸送）
検査項目 燃料の運搬等
検査対象
1) １・２号機 使用済燃料貯蔵プール内貯蔵品の管理状況（５）ガイド BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
1) 発電所構内の仮置き物品の管理状況
2) １・２号機 補助ボイラー設備重油タンク（Ｂ）送油配管修繕工事の実施状況
3) 危険物施設（移動タンク貯蔵所）の法令適合状況
4) 防災管理点検の実施状況
5) 主要建屋の消防用設備の設置、点検の実施状況（６）ガイド BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象
1) １・２号機における内部溢水対策（７）ガイド BE0040 緊急時対応組織の維持
検査項目 緊急時対応組織の維持
検査対象
1) 全交流電源喪失時の非常送水手順等教育訓練の実施状況（８）ガイド BE0090 地震防護
検査項目 地震防護2令和３年２月報告書（案）検査対象
1) ２号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）室における足場管理状況（９）ガイド BE0100 津波防護
検査項目 津波防護
検査対象
1) １・２号機 主要建屋（原子炉、タービン、海水熱交換器、サービス）水密区画の貫通孔管理状況（１０）ガイド BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 事業所外運搬
検査対象
1) 低レベル放射性廃棄物（輸送容器）の事業所外運搬の実施状況（11）ガイド BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象
1) マネジメントオブザベーションによる気付き事項のＣＡＰへの取り込み状況（12）ガイド BQ0040 安全実績指標の検証
検査項目 安全実績指標の検証
検査対象
1) 安全実績指標の基礎となるデータ収集、処理に係る記録
４．２ チーム検査なし
５．検査結果５．１ 指摘事項の詳細指摘事項なし
５．２ 未決事項なし
５．３ 検査継続案件なし

3令和３年２月報告書（案）６．確認資料
６．１ 日常検査（1）ガイド BM0110 作業管理
検査項目 作業管理資料名・志賀原子力発電所 施設管理要領（改訂６２） ２０２０年６月
・志賀原子力発電所 保守作業手続細則（改訂４５） ２０２０年１１月
・コンディションレポート（ＣＲ） Ｎｏ．２０−１７２９・コンディションレポート（ＣＲ） Ｎｏ．２０−１７２９ ２０２０年１０月２９日、２０２０年１１月１６日 説明資料
・発電課補機運転員に対する力量評価について ２０２０年１１月１３日 発電課長
・カリキュラムＮｏ：３４８ 教育番号Ｅ０Ｆ００７ 発電課転入者教育 ２０２０／４／１水０９：００〜２０２０／４／１水 １１：３０・コンディションレポート（ＣＲ） Ｎｏ．２０−１６１６・コンディションレポート（ＣＲ） Ｎｏ．２０−１６１６ ２０２０年１１月１９日 説明資料
・４Ｍ５Ｅ分析票［Ｎｏ．２０−１６１６］ ２０２０年１１月１９日 説明資料
・志賀原子力発電所１・２号機 ＣＳＴトレンチ出入口扉ハンドル等取替工事 施工計画書 安全衛生管理計画書 改訂番号０ ２０２０．１１．１１ ０−ＺＣ１３−６２０２−０００２
・作業指示・安全指示書及び現地ＫＹ記録表 ２０２０年１２月１６日（水）・作業日報／予定表 ２０２０年１２月１６日（水）〜２０２０年１２月１６日（水） 【２号１２０３】
・作業票 志賀原子力発電所２号機 ＣＳＴトレンチ出入口扉ハンドル等取替工事 ２−２０−Ｃ４−０２５（2）ガイド BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
資料名
・志賀原子力発電所２号機 定例試験操作要領（改訂９４） ２０２０年９月 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル発電機手動始動試験（Ｒｅｖ．８２）
・志賀原子力発電所２号機 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル発電機手動始動試験（A）系「結果」 ２０２０年６月１８日
・志賀原子力発電所２号機 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル発電機手動始動試験（A）系「結果」 ２０２０年１０月８日
・志賀原子力発電所２号機 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル発電機手動始動試験（A）系「結果」 ２０２０年１１月５日
・志賀原子力発電所２号機 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル発電機手動始動
4令和３年２月報告書（案）

試験（A）系「結果」 ２０２０年１２月３日（3）ガイド BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
資料名・志賀原子力発電所１号機 定例試験操作要領（改訂１０５） 令２．６．３０現在 Ｈ
ＰＣＳ非常用ディーゼル発電機手動始動試験（Ｒｅｖ．８９）
・１号Ｄ／Ｇサーベランス時の確認事項について ２０２０．９．２９ 運営班
・コンディションレポート（CR） Ｎｏ．２０−１２７１ ２０２０年９月２９日 説明資料
・ＤＧガバナ動作状況のデータ採取 ２０２０年１０月８日 発電部発電課、保修部機械補修課
・作業日報／予定表 ２０２０年１２月０３日（木）〜２０２０年１２月０３日（木） 【１号５０１０】
・作業日報／予定表 ２０２０年１２月０４日（金）〜２０２０年１２月０４日（金） 【１号５０１０】
・作業日報／予定表 ２０２０年１２月０７日（月）〜２０２０年１２月０７日（月） 【１号５０１０】・志賀原子力発電所第１号機 非常用ガス処理系配管計装線図（図版１０Q２５５−９３９、改訂１３）
・北陸電力株式会社 志賀原子力発電所第１号機 第１３回保全サイクル定期事業者検査要領書 検査名：非常用ガス処理系フィルタ性能検査 要領書番号：ＳＮ１−４３ａ・北陸電力株式会社 志賀原子力発電所第１号機 第１３回保全サイクル定期事業
者検査成績書 検査名：非常用ガス処理系フィルタ性能検査 要領書番号：ＳＮ１−４３ａ・北陸電力株式会社 志賀原子力発電所第１号機 第１３回保全サイクル定期事業者検査要領書 検査名：非常用ガス処理系フィルタ性能検査 要領書番号：ＳＮ１−４３ｃ
・北陸電力株式会社 志賀原子力発電所第１号機 第１３回保全サイクル定期事業
者検査成績書 検査名：非常用ガス処理系フィルタ性能検査 要領書番号：ＳＮ１−４３ｃ・志賀原子力発電所１号機 圧力損失測定 ２０２０年１２月３日 記録Ｎｏ．ＰＣ−３（１／３）
・志賀原子力発電所１号機 各点検扉部漏えい確認記録 ２０２０年１２月３日 記
録Ｎｏ．ＰＣ−１６−３
・志賀原子力発電所１号機 ＳＧＴＳフィルタ／漏えい確認 ２０２０年１２月３日 記
録Ｎｏ．ＰＣ−２８5令和３年２月報告書（案）・志賀原子力発電所１号機 圧力損失測定 ２０２０年１２月４日 記録Ｎｏ．ＰＣ−３（２／３）
・志賀原子力発電所１号機 ＳＧＴＳフィルタ装置／フィルタ性能試験 ２０２０年１２月４日 記録Ｎｏ．ＰＣ−６
・志賀原子力発電所１号機 高性能フィルタＤＯＰ試験 ２０２０年１２月４日 記録Ｎｏ．ＰＣ−６
・志賀原子力発電所１号機 圧力損失測定（フィルタ性能試験（定事検）） ２０２０年
１２月７日 記録Ｎｏ．ＰＣ−３（３／３）
・志賀原子力発電所１号機 ＳＧＴＳフィルタ装置／フィルタ性能試験 ２０２０年１２月７日 記録Ｎｏ．ＰＣ−６（4）ガイド BO0060 燃料体管理（貯蔵・輸送）
検査項目 燃料の運搬等
資料名
・志賀原子力発電所 燃料プール等運用要領（改訂２６） ２０２０年３月
・２０２０／１１／２６ 中央制御室巡視結果
・１号機、２号機プラント状態管理表 ２０２０／１１／２６ ０８：０１現在
・志賀原子力発電所１号機、２号機 燃料プール内貯蔵記録 ２０２０．３．１３ ２０２０．６．２２ ２０２０．９．２４ ２０２０．１２．１７
・志賀原子力発電所 使用済燃料貯蔵プール巡視チェックシート ２０２０．１２．１７
・物品管理チェックシート 四半期パトロール １号機Ｒ／Ｂ４階 ２号機Ｒ／Ｂ５階 ２０２０年１２月１７日（5）ガイド BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
資料名・志賀原子力発電所 施設管理要領（改訂６２） ２０２０年６月
・志賀原子力発電所 仮置物品配置細則（改訂１３） ２０２０年６月
・仮置物品配置細則改訂内容の説明会 ２０２０年８月２８日 保修部保修計画課
・保修分野 ＦＰ属性 パフォーマンス向上レビューシート ２０２０年９月時点
・志賀原子力発電所 第１、２号機危険物取扱所変更許可申請書（補助ボイラー設備） 北陸電力株式会社
・志賀原子力発電所 第１、２号機重油タンク（B）送油管修繕工事 工事施工概要
２０２０年１０月 北陸電力株式会社志賀原子力発電所
・志賀原子力発電所１、２号機 消防殿御立会検査スケジュール
・志賀原子力発電所１、２号機 危険物取扱所変更許可申請書（補助ボイラー設備）
消防殿立会検査受検体制 検査期日：２０２０年１０月２７日（火）6令和３年２月報告書（案）・志賀原子力発電所第１、２号機 危険物取扱所変更許可申請書（補助ボイラー設備） 社内検査記録 ２０２０年１０月２６日
・志賀原子力発電所危険物貯蔵所設置許可申請書（移動タンク貯蔵所） 平成２４年１０月（１号車）
・志賀原子力発電所危険物貯蔵所設置許可申請書（移動タンク貯蔵所） 平成２３年１１月（２号車）・コンディションレポート（ＣＲ） Ｎｏ．２０−１８１６
・防災管理点検について ２０２０．１１．１６ 技術部防災設備管理課
・志賀原子力発電所 第２号機原子炉建屋機器配置図（電力整理番号 A12-20029210 改訂 04）
・志賀原子力発電所 第２号機タービン建屋機器配置図（電力整理番号 A12-20029306 改訂 10）・志賀原子力発電所 第２号機海水熱交換器建屋機器配置図（電力整理番号A12-2002-9504 改訂 04）
・志賀原子力発電所 第１号機海水熱交換器建屋機器配置図（電力整理番号A12-27-031247 改訂 08）・志賀原子力発電所 第２号機原子炉建屋消火器配置図（その８） １７．４．１８消
防本部
・志賀原子力発電所 １号機 点検基準表 （Ｕ４３（機器）ｒｅｖ．１４）
・志賀原子力発電所 ２号機 点検基準表 （Ｕ４３（機器）ｒｅｖ．１０）
・志賀原子力発電所 １号機 点検基準表（電気保修課編） （３５０１自動火災報知器点検工事 改定２３）・志賀原子力発電所 ２号機 点検基準表（電気保修課編） （３５０１自動火災報知器点検工事 改定２３）・消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書 令和２年７月２０日 １号機
本館建屋
・消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書 令和２年７月２０日 ２号機
本館建屋・消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表 令和２年６月９日〜６月１０日 緊急時対策所
・消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（令和２年６月３０日） １号機原子炉建屋 誘導灯 取替え
・消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（平成２８年６月２０日） 増設緊
急時対策所 消火器移設（6）ガイド BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護7令和３年２月報告書（案）

資料名・志賀原子力発電所第１号機 電気設備系統分離仕様書（Ｒｅｖ．５） 平成１１年３月２３日（Ｎｏ９８−０１２４）・志賀原子力発電所第１号機 扉設計条件書（訂正５） 平成５年７月１４日
・志賀原子力発電所第２号機 電気設備系統分離仕様書（改訂番号５） ２００５年
１０月２７日・志賀原子力発電所第２号機 原子炉建屋最下階溢水事象時水圧条件書（改訂番号２） ２００５年４月２０日（7）ガイド BE0040 緊急時対応組織の維持
検査項目 緊急時対応組織の維持
資料名
・志賀原子力発電所 全交流電源喪失時における非常送水手順書（細則）（改訂３２）
２０２０年９月 「東側淡水貯水槽から使用済燃料プールへの送水」 Ｒｅｖ．３２・２０２０年度防災訓練実施計画書【要素訓練】 ２０２０年９月２４日 北陸電力株
式会社志賀原子力発電所（8）ガイド BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
資料名・志賀原子力発電所 施設管理要領（改訂６２） ２０２０年６月
・志賀原子力発電所 停止時安全管理細則（改訂２） ２０２０年７月
・停止時安全管理機器・保護範囲内 作業許可申請書 ２−１４−Ｍ１−０３７−００１
・仮設足場管理シート（設置後）２−１４−Ｍ１−０３７−００１
・志賀原子力発電所 仮設足場の耐震性に係る検討 作業報告書 Ａ５０−３３−１７０２１０ Ｎｏ．１６−０１９７（9）ガイド BE0100 津波防護
検査項目 津波防護資料名・主要建屋扉等の水密化対策工事（Ｈ２３．４．１〜Ｈ２４．１２．１８）・志賀原子力発電所第１号機・第２号機 機器等配置図 図面集（改訂９３）
１号機原子炉建屋 機器配置図（１階、地下２階）
１号機タービン建屋 機器配置図（１階、地下２階）
１号機海水熱交換器建屋 機器配置図（１階、地下１階、地下２階）
２号機原子炉建屋 機器配置図（１階、地下２階）
8

令和３年２月報告書（案）２号機タービン建屋 機器配置図（１階、地下２階）
２号機海水熱交換器建屋 機器配置図（１階、地下１階、地下２階）
サービス建屋 機器配置図（地下２階）
・志賀原子力発電所１・２号機 技術検討書（１３−Ｉ−００２（共通）） 平成２５年５月１５日 志賀原子力発電所１・２号機 タービン建屋内部溢水対策のうち海水熱交
換器建屋ケーブルトレイ等貫通部水密化工事の実施について
・志賀原子力発電所１・２号機 技術検討書（１２−Ｉ−００５（共通）） 平成２４年７月１０日 志賀原子力発電所 地震・津波に対する安全強化策のうち主要建屋配管等貫通部の浸水対策における原子炉建屋ケーブルトレイ等貫通部水密化について（内部溢水対策）・志賀原子力発電所２号機 技術検討書（１１−Ｉ−０１８（２号）） 平成２４年３月６日 志賀原子力発電所２号機 ケーブルトレイ等貫通部水密化工事における貫通部数変更について
・志賀原子力発電所１・２号機 技術検討書（１１−Ｉ−０１５（共通）） 平成２４年１月１８日 志賀原子力発電所 ストレステスト津波評価に伴う貫通部水密化工事について
・志賀原子力発電所２号機 技術検討書（１１−Ｉ−００９（２号）） 平成２４年１月１８日 志賀原子力発電所 地震・津波に対する安全強化策のうち主要建屋配管等貫通部の浸水対策における志賀原子力発電所２号機 ケーブルトレイ等貫通部水密化工事の実施
・志賀原子力発電所１号機 技術検討書（１１−Ｉ−００８（１号）） 平成２３年１０月５日 主要建屋配管等貫通部の浸水対策における電路等貫通部水密化工事に係る水密処理貫通部数の変更について
・志賀原子力発電所主要建屋電線管等貫通部水密化工事 工事報告書 平成２４年４月６日 No１１−５１３６・北陸電力株式会社志賀原子力発電所１号機 地下トレンチ配管貫通部止水工事
平成２９年度工事報告書 平成３０年４月１１日 北陸発電工事株式会社 （No１７−０１６４）
・志賀原子力発電所第１号機 第１３回定期点検工事報告書 主要建屋配管貫通部水密化工事 ２０１２年４月１７日 No１１−０４０７（10）ガイド BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 事業所外運搬
資料名・志賀原子力発電所 放射性固体廃棄物管理要領（改訂４７） ２０２０年７月
・志賀原子力発電所 低レベル放射性固体廃棄物埋設用廃棄体検査細則（改訂１０） ２０２０年７月
9令和３年２月報告書（案）・志賀原子力発電所 低レベル放射性固体廃棄物埋設用廃棄体輸送細則（改訂１４） ２０２０年３月
・志賀原子力発電所 低レベル放射性固体廃棄物埋設・輸送に係るデータ運用細則（改訂１４） ２０２０年７月
・低レベル放射性廃棄物（ＬＬＷ）の輸送について ２０２０年１０月１３日 北陸電力株
式会社
・ＬＬＷ実入輸送容器搬出スケジュール（１０月１９日） ２０２０年１０月１３日
・廃棄体の事業所外廃棄に係る運搬票 ２０．１０．１９承認
・電離箱サーベイメータ点検・校正記録（緊急時対策用） ２０２０年５月１３日 （ＩＣ−９２１、９２２、９２３）・電離箱サーベイメータ校正表 ２０２０年５月１３日 （ＩＣ−９２１、９２２、９２３）
・線量当量率校正記録 ２０２０／０５／１３ （ＩＣ−９２１、９２２、９２３）・電離箱サーベイメータ点検・校正記録（緊急時対策用） ２０２０年５月２１日 （ＩＣ−９２４）・電離箱サーベイメータ校正表 ２０２０年５月２１日 （ＩＣ−９２４）・線量当量率校正記録 ２０２０／０５／２１ （ＩＣ９２４）・試験証明書（証明書番号２０１８６０−１）、トレーサビリティ証明書（証明書番号２０１８６０−２） ２０２０年６月２日
・校正証明書（証明書番号５１−７２８４３） ２０１７年８月４日（11）ガイド BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
資料名・不適合管理・是正処置・未然防止処置要則 令２．４．１現在
・志賀原子力発電所 不適合・是正処置・未然防止処置実施要領（改訂４１） ２０２０年９月
・志賀原子力発電所 マネジメントオブザベーション要領（改定４） ２０１８年１２月・ＭＯ実施時のルールについて ２０２０年１１月１０日 技術課
・マネジメントオブザベーションにおける気付き事項（２０２０年８月分）【ＣＲ登録分】 ２０２０年１１月１０日説明資料
・コンディションレポート（ＣＲ） Ｎｏ．２０−１５８４
・９月分ＭＯ観察結果 気付き事項一覧
・１０月分ＭＯ観察結果 気付き事項一覧
・１１月分（〜１１／１０）ＭＯ観察結果 気付き事項一覧（12）ガイド BQ0040 安全実績指標の検証
検査項目 安全実績指標の検証10令和３年２月報告書（案）

検査対象資料名・志賀原子力発電所 安全実績指標等運用要領（改訂３） ２０２０年３月
・志賀原子力発電所 安全実績指標等運用細則（改訂８） ２０２０年７月
・官庁提出報告書作成指針 令２．４．１ 現在
・２０２０年度 第１四半期 安全実績指標結果について ２０２０年８月５日
・２０２０年度 第１四半期 安全実績指標結果一覧 北陸電力株式会社 志賀原
子力発電所 １号機、２号機 ２０２０年８月５日
・２０２０年度 第２四半期 安全実績指標結果について ２０２０年１１月９日
・２０２０年度 第２四半期 安全実績指標結果一覧 北陸電力株式会社 志賀原
子力発電所 １号機、２号機 ２０２０年１１月９日

11