要保存

施工説明書

気密パッキンロング
KPK-N105 / KPK-N120 / KPK-N140
この度は、本製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。

正しく取り付けていただくために、また製品の性能・品質・安全性を確保するために、この施工説明書をよくお読みいただき施工してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。
お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
●表示内容と記号の意味は、次のようになっています。

注意
この記号は、禁止の行為を示しています。
この記号は、必ず実行していただく「指示」内容を示しています。

本製品に対して加熱や不要な打撃を加えないでください。

施工についてのお願い
本製品は気密する区画に対して気密材が連続してつながるように敷き込んでください。
本製品は必ず土台寸法に合わせた製品をお選びください。土台 105 角、土台 120 角、土台 404（204）に使用してください。
本製品に加工を施す場合は、長さ調節の切断のみとします。但し、アンカーつなぎが 2 つ以上確保される長さで切断してください。
基礎天端が水平（平滑）に仕上がっているかを確認してください。
※基礎天端の不陸が大きいと気密不良の原因となります。
本製品は、床下換気が必要な居室などの床下には使用しないでください。また、外張（基礎）断熱工法で使用する場合には、基礎外周に使用していただき、床下全域の換気流の働きと木部腐朽防止のため、内周にはキソパッキンロングまたはキソパッキンを使用してください。
土台設置後、本製品と土台との間、本製品と基礎の間に隙間が生じる箇所には必ず専用の調整板（別売品）を使用してください。
本製品に付いている気密材は、はがさずに使用してください。
梱包から取り出した状態では、気密材が破損しやすいので、取り扱いには十分ご注意ください。
本製品には、表裏があります。Joto ロゴ側を上向きにして敷き込んでください。

製品寸法図（単位：mm）●KPK-N10518922189

アンカーつなぎ18922174

22 57835.5 34 35.5
1058 2292490822気密材

気密材

アンカーホール

調整板ストッパー嵌合部 兼 枠組壁工法用セットゲージ
20仮留め用釘穴（２カ所）●KPK-N120
18922189

アンカーつなぎ18922174

22 57

841 38 41120

8 2292490822

気密材

気密材

アンカーホール

調整板ストッパー嵌合部
20仮留め用釘穴（２カ所）●KPK-N140
18922189

189

22174

22 57

8気密材

気密材

アンカーホール

調整板ストッパー嵌合部
20仮留め用釘穴（２カ所）

139

47 45 47

8

アンカーつなぎ88 22924908
22施工手順※本文中のイラストは、KPK-N105になります。

●気密性を要する基礎天端に敷き込んでください。

アンカーボルトが気密パッキンロングのアンカーホールと合わない場合は、左右を入れ換えて、アンカーボルトがあたらないように敷き込んでください。
ホール

気密パッキンロング

アンカーホール

アンカーつなぎにアンカーボルトがあたる

洗面所
（脱衣所）

玄関

基礎

ポーチ

浴室

左右を平面的に入れ替えるA
アンカーボルト

基礎

A施工手順（直線部）※本文中のイラストは、KPK-N105になります。

●直線突付部は、そのまま繋げます。

●長さ調整が必要な場合は、製品をカットしてください。切断した場合は、切断面に付属の気密テープを貼り付けてください。
その際気密材の隙間が空かないように製品同士を気密テープが潰れるまで突き付けてください。
※気密する区画に対して気密材が連続してつながるように敷き込んでください。

両面テープはくり紙

気密テープ
ジョイント部はカットしてください

施工手順（出隅・入隅のコーナー部）※本文中のイラストは、KPK-N105になります。

●出隅・入隅のコーナー部は、気密パッキンロングの端部に揃●長さ調整が必要な場合は、製品をカットしてください。切断した

えて繋げます。さらに気密パッキンロングの表裏に付属の気場合は、切断面と出隅・入隅のコーナー部分の表裏端に付属の密テープを貼り付けてください。
※気密性を連続して確保するために、出隅・入隅のコーナー部分の表裏端に必ず、付属の気密テープを貼り付けてください。

気密テープを貼り付けてください。その際気密材の隙間が空かないように製品同士を気密テープが潰れるまで突き付けてください。
※気密する区画に対して気密材が連続してつながるように敷き込んでください。

両面テープはくり紙

気密テープ

表面

裏面

気密テープ

気密テープ（3ケ所：切断面・表面・裏面）

※本文中のイラストは、KPK-N105になります。

土台や基礎との間に隙間が発生した場合●土台設置後、土台と気密パッキンロングの間や、基礎と気密パッ●調整板の取り付けは、気密パッキンロングの両サイド（基礎の内とキンロングとの間に隙間が生じる箇所には、必ず別売品の調整外）
から気密パッキンロングの上（土台との隙間）もしくは下（基礎板を使用してください。
（ 土台や基礎の不陸発生防止）との隙間）に差し込み、手で入らない場合は、ハンマーなどで軽く（水平レベル）です。
●調整板は2枚で1セット叩き込んで完全に挿入してください。

（最大3mmまで）を厳守してく※調整板の重ね枚数は一箇所2枚※調整板を奥まで差し込んで、気密パッキンロングの表面のスださい。

トッパー嵌合部（溝部）へ、ストッパーを嵌合させてセットしてく2ださい。

土台調整板

22222

調整板
調整板は、1・2・3mmの3種類。
（計6mm）
まで上下各3mm対応。
（2枚重ねまで）ストッパー

気密パッキンロング※イラストは、KP-SL1052になります。
KP-SL1201・1202・1203に番号の刻印はありません。

● 調整板
（別売品）
タイプ
品

番

KPK-N105用KP-SL1051

KP-SL1052

KPK-N120用
KP-SL1053

KP-SLW1201

KP-SLW1202

色KPK-N140用
KP-SLW1203

KP-SL1201

KP-SL1202

KP-SL1203

ブラック寸法材

質

240×28.5mm

240×34.0mm240×39.0mm

PP厚さ梱

包

1mm

2mm

3mm

1mm

2mm

3mm

1mm

2mm

3mm

左右30セット／ケース※KPK-N140用：KP-L120・KP-L120MS・KP-L150用と兼用。

参考納まり図製品仕様

在来軸組工法の場合

枠組工法の場合

透湿防水シート

防鼠付水切り20

気密パッキンロング

外装材

基礎

土台
気密パッキンロング

外装材
防鼠付水切り

20

土台

構造用合板
透湿防水シート

基礎立ち上がり化粧モルタル

基礎

基礎立ち上がり化粧モルタル品

名品番

気密パッキンロング
KPK-N105

色
寸材

KPK-N120

KPK-N140

ブラック法
質梱包
付属品

105×908×20㎜

120×908×20㎜

139×908×20㎜

JC（ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム）
気密材：EPDM（発泡ゴム）
10本／ケース
気密テープ 1シート／ケース（スリットで14枚に分かれています）

第④版 2302SK