机型: L53U
多功能电量变换器 53-UNIT 系列
多功能电量信号变换器
主要的功能与特长●仅连接电力系统的1个回路就能测量多个交流量●实现了盘内布线的省力化、省空间化●通过组态软件可设定各种参数●所有的测量值、累计值、设定数据在电源OFF时也能保存在非挥发性存储器内
●用集电极开路输出报警和电量脉冲
典型应用●需要测量多种要素的受电柜等的统一管理
60105120（mm）

机型: L53U－1①②③－④⑤
订货时的指定事项・机型代码: L53U－1①②③－④⑤①～⑤在下列代码中选择。
（例如: L53U－1211－AD4/H/A/Q)・选配规格（例如: /C01/SET）

类型③外部接口
1: Modbus、Do×1点、Di×1点
2: 4～20mA×4点
3: 1～5V×4点
4: 4～20mA×2点、Do×1点、Di×1点
5: 1～5V×2点、Do×1点、Di×1点
6: 4～20mA×2点、Do×2点
7: 1～5V×2点、Do×2点④辅助电源
AD4: 交直流通用
100～240V AC (允许范围 85～264V AC、47～66Hz)/
110～240V DC (允许范围 99～264V DC、纹波系数10%p-p以下)
R: 直流电源
24V DC (允许电压范围 19～29V DC、纹波系数10%p-p以下)(外部接口代码1、4、5、6、7不能选择此项。)⑤附加代码 (可指定多项)◆性能
未填写: 标准精度/H: 高精度（电压、电流: ±0.2%、电量: ±0.5%）◆组态软件切换开关/A：无 (必选之项)◆选配规格
未填写: 无选配规格/Q: 选配规格（从选配规格之项另请选择）选配规格（可指定多项）◆涂层（详细内容请参照公司网页）/C01: 硅涂层/C02: 聚氨酯涂层/C03: 橡胶涂层◆出厂时的设定
/SET: 按照订购表格 (No: ESU-1958) 设定1: 单相2线制、单相3线制、三相3线制、三相4线制相关产品①输入
1: 480V/1A AC
2: 480V/5A AC②接点输入
0: 无接点输入(不能选择外部接口代码1、4、5。)
1: 24V DC(不能选择外部接口代码2、3、6、7。)
2: 110V DC(不能选择外部接口代码2、3、6、7。)

・组态软件（机型: PMCFG）
・53U/54U专用PC记录仪软件 (机型: MSR128LU□)
可从本公司的网站下载组态软件。
将本产品连接到电脑时，需要专用的连接电缆线。所需专用电缆线的型号请参照本公司网站的下载网站或组态软件的使用说明书。
注）此软件的运作状况是在日文版与英文版OS上确认的。

L53U规格书MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-1958 Rev.11 Page 1/9

机型: L53U
机器规格
连接方式・电压输入: 连接器型欧式端子连接(适用电缆线: ø2.5以下 0.5～3.5mm2、露线长度7～8mm)
・电流输入: 欧式端子连接(适用电缆线: ø2.4以下 0.5～3.5mm2、露线长度13～15mm)・接点输入、接点输出、模拟量输出、Modbus、辅助电源:
连接器型欧式端子连接(适用电缆线: ø2.4以下 0.5～2.5mm2、露线长度7～8mm)
接线方式: 单相2线、单相3线、三相3线平衡及非平衡负载、三相4线平衡及非平衡负载机壳材质: 灰色耐燃性树脂隔离: 电压输入－电流输入－接点输入－接点输出－Modbus・
设定输入输出・模拟量输出－辅助电源间■测量项目・电压: 1－N、2－N、3－N、1－2、2－3、3－1・电流: 1、2、3、N・有功功率: 1、2、3、Σ
・无功功率: 1、2、3、Σ
・视在功率: 1、2、3、Σ・功率因数: 1、2、3、Σ
・频率
・电压相位角: 1－2、2－3、3－1
・有功电量:吸收／释放／峰值／非峰值
・无功电量:吸收／释放／滞后／超前／峰值／非峰值・视在电量・有功功率需求量
・无功功率需求量
・视在功率需求量・电流需求量: 1、2、3、N・高谐波: Σ、2～31次
电压: 1－N、2－N、3－N、1－2、2－3、3－1
电流: 1、2、3、N・峰值时间、非峰值时间
・各最大值、最小值
・各需求量履历: 1～4输入规格
频率: 50/60Hz通用（45～65Hz）
●电压侧
额定电压
・线间: 480V AC・N－线间: 277V AC（单相2线制、单相3线制）输入载荷VA: 电压电路≤ULN2/300kΩ/相过载能力: 额定电压的2倍 (10秒)、额定电压的1.2倍 (可连续工作)
一级侧电压可设定范围: 50～400 000V●电流侧额定电流: 1A或5A
输入载荷VA: 电流电路≤ I2・0.01Ω/相过载能力: 额定电流的40倍 (1秒)、额定电流的20倍 (4秒)、额定电流的1.2倍 (可连续工作)
一级侧电流可设定范围: 1～20 000A
一级侧电量可设定范围: 2G VA以下
工作范围・电压、电流、视在功率: 额定的120%以下
・有功功率、无功功率: 额定的-120～+120%
・频率: 45～65Hz・COS ø: -1～+1■接点输入输入信号: 24V DC或110V DC（输入电阻6kΩ）
接点检测电压: 外部电源24V DC±10%或110V DC±10%・ON电流: 1mA以上（24V时24kΩ以下、110V时110kΩ以下）・OFF电流: 0.1mA以下（24V时240kΩ以上、110V时1.1MΩ以上）接点检测时间: 10～1000ms
可设定为电量复位、需求量更新。可通过Modbus对接点状态进行监控。

输出规格■Modbus
通信方式: 半双工异步通信通信标准: 符合 TIA/EIA-485-A
传输距离: 500m以下
传输速度: 1.2～38.4kbps
通信协议: Modbus-RTU
节点地址设定: 1～247 (出厂时设定为1)
奇偶校验: 无奇偶校验、奇数、偶数 (出厂时设定为奇数)
停止位: 1、2 (出厂时设定为1)节点数: 最多31台 (不包括主机)
传输线: 双绞屏蔽线 (CPEV-S 0.9ø)■电流输出输出范围: 4～20mA DC
允许负载电阻: 270Ω以下
输出对象: 电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、高谐波■电压输出输出范围: 1～5V DC允许负载电阻: 5000Ω以上输出对象: 电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、高谐波■集电极开路输出可设定为报警或电量脉冲输出
最大额定负载: 130V DC 50mA
连续额定负载: 130V DC 30mA饱和电压: 1.5V DC
报警对象: 电压、电流、电流需求量、中性线电流、频率、各功率、各功率需求量（可设定通电延迟和迟滞等）脉冲输出对象: 各电量各电量脉冲可设定范围为
0.1～10 000.0kWh/p、kvarh/p、kVAh/p

L53U规格书MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-1958 Rev.11 Page 2/9

机型: L53U
设置规格耗电量
・交流电源: 低于10VA・直流电源: 低于3W
使用温度范围: -10～+55℃
使用湿度范围: 30～90%RH (无冷凝)安装: DIN导轨安装重量: 约320g

测量类别Ⅲ (输入) (辅助电源代码「R」时为测量类别Ⅱ)测量类别Ⅱ (输出)安装类别Ⅱ (辅助电源)污染等级2输入－辅助电源间 强化绝缘 (550V)
输出－辅助电源间 强化绝缘 (300V)
输入－输出间 一般绝缘（550V）
RoHS指令性能精度 (包括温度、频率的影响)・电压: ±0.3% (附加代码/H时为±0.2%) *1
・电流: ±0.3% (附加代码/H时为±0.2%) *1
・功率: ±0.5% *1
・功率因数: ±0.5%・频率: ±0.1% *1・电量: ±1% (附加代码/H时为±0.5% *2)・高谐波: ±1% *1・模拟量输出: 各种测量因素的精度与±0.2%中大的值
・温度影响: 23±10℃・频率影响: 45～65Hz*1、相对于量程的%
电压: 480V、电流: 1A或5A、功率: 4155W (5A)、831W (1A)单相3线时的中性线电流、三相3线非平衡时的2线电流、三相4线非平衡时的中性线电流时，1%以上的输入保证精度。
*2、符合以下标准规格的精度级别
有功电量 class 0.5S (IEC 62053-22)(无功电量 class 2 (IEC 62053-23) )交流输入每1周期的采样数: 64
数据更新周期・高谐波与频率: 1.1s以下・高谐波与频率以外: 600ms以下
响应时间: 2s以下（0→99%）（频率、高谐波为3s以下）
绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC
隔离强度:电压输入・电流输入・接点输入・接点输出・Modbus・设定输入输出・模拟量输出－辅助电源间
4000V AC 1分钟
电压输入－电流输入－接点输入－接点输出－Modbus・设定输入输出・模拟量输出间
2500V AC 1分钟

适用标准EU指令:
电磁兼容指令（EMC指令）EMI EN 61000-6-4
EMS EN 61000-6-2
低电压指令
EN 61010-1
L53U规格书MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-1958 Rev.11 Page 3/9

机型: L53U
面板图
辅助电源端子电压输入端子外部接口端子设定输入输出端子电流输入端子

组态软件切换开关※1on※1、只有无附加代码「/A」的产品带有组态软件切换开关。
使用组态软件时请将开关拨到ON (下方) 的位置。
带有附加代码「/A」的产品无组态软件开关，无需上述操作。

接线图■外部接口代码：1■外部接口代码：2、3

AO1
AO2

AO3
AO4

ConfigConfig

MULTI POWER TRANSDUCER■外部接口代码：4、5

MULTI POWER TRANSDUCER■外部接口代码：6、7

DO
PODO1
PO1

DIDO2
PO2

AO1

AO1

AO2

AO2

ConfigConfig

MULTI POWER TRANSDUCER

MULTI POWER TRANSDUCER

L53U规格书MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-1958 Rev.11 Page 4/9

机型: L53U
接线图系统/应用
V1 N

1S 1L系统/应用
V1 N

接线图

1S 1L
V1 V2 V3 1S 1L 3S 3L

电源侧L1N负载侧电源侧
L1N

kl

K

L

负载侧电源侧L1L2L3单相2线
V1 Nu

电源侧
L1NVklKL

电源侧L1L2L3负载侧电源侧
L1L2L3uv

vu

V

V

Ukl

K

Lvv

u

V

V

Ukl

K

L kll

KL

负载侧KL

负载侧klKL负载侧V1 N

1S 1L

V1 N

电源侧L1L2L3N负载侧 电源侧L1L2L3N

三相4线平衡负载

负载侧

V1 Nu

V1 N V2 1S 1L 2S 2L

单相3线l
L k

V1 V2 V3 1S 1L

V1 V2 V3 1S 1L

Uu电源侧 U
L1L2L3负载侧

电源侧
L1L2L3kK

V1 V2 V3 1S 1L 3S 3L

三相3线非平衡负载V1 V2 V3 1S 1L

三相3线平衡负载负载侧 电源侧
L1L2L31S 1Lv

U

V1 V2 V3 1S 1L 3S 3L

电源侧L1NL2

电源侧L1L2L3N

V1 N V2 1S 1L 2S 2L负载侧 电源侧L1NL2kl

KL kl

KL

负载侧kl

KL

负载侧

1S 1LvU

V11S 1LV

V2V3kl

K

L

N

负载侧

1S 1L 2S 2L 3S 3L

V1 N V2 1S 1L 2S 2Lu电源侧 UL1N
L2vv

uVVUkl

KL kl

K

L

电源侧L1L2L3N

负载侧

负载侧

V1三相4线
非平衡负载

电源侧L1L2L3N

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

V3N

电源侧
L1
L2L3N

V1

L53U规格书V2V2V3u v

u v

u v

U V

U V

U V

N

1S 1L 2S 2L 3S 3L

kl

K

L

kl

KL

负载侧kl

K

L

1S 1L 2S 2L 3S 3Lkl

K

LkK

负载侧lklK

L

LCS-1958 Rev.11 Page 5/9

机型: L53U■外部接口代码：1■外部接口代码：2、3DI＋

AO1＋
接点输入

模拟量输出1DI－

AO1－

DO/PO＋

AO2＋接点输出模拟量输出2

DO/PO－

AO2－
双绞屏蔽线

T1＋

T2

－

T3
终端电阻

AO3＋

连接其它Modbus设备

模拟量输出3
AO3－

终端时短接※1

T4

AO4＋
模拟量输出4
AO4－

U（＋）
辅助电源

U（＋）

V（－）

辅助电源

组态软件连接电缆线

接口V（－）
接口组态软件连接电缆线※2■外部接口代码：6、7■外部接口代码：4、5

DO/PO1＋

DI＋接点输出1接点输入

DO/PO1－

DI－

DO/PO2＋DO/PO＋接点输出2接点输出

DO/PO2－

DO/PO－AO1＋

AO1＋

模拟量输出1

模拟量输出1

AO1－

AO1－

AO2＋

AO2＋

模拟量输出2

模拟量输出2

AO2－

AO2－

U（＋）

U（＋）

辅助电源

辅助电源V（－）V（－）
组态软件连接
电缆线※2

接口

接口

组态软件连接电缆线※2※1、双绞线的传输线为终端时（无跨接线时），用短接片或电线短接端子T2和T3。
当模块连接在传输线的中途时，请将端子T2和T3间的短接片取下来。
※2、连接电缆线时，模拟量输出有可能出现不稳定的现象。
接点输出连接例

接点输入连接例
DI＋+DO／PO＋+

DI－-

DO／PO－-

L53U规格书MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-1958 Rev.11 Page 6/9

机型: L53U
通信电缆线的布线
RS-485

R2K－1

连接器

RS-232-C

T1
T2
T3
T4

L53U

RS-485

L53U

T1
T2
T3
T4

※1

T1
T2
T3
T4

※1

FG※2

※1、设置在电路的终端时使用内部终端电阻。
※2、为了防止干扰，要连接所有屏蔽线，并在一处进行接地。

外形尺寸图（单位: mm）
60

12108（3）5105DIN导轨（宽35mm）

L53U规格书MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-1958 Rev.11 Page 7/9

机型: L53U
系统配置图■RS-232-C/RS-485

RS-232-C
RS-232-C/RS-485转换器
（机型：R2K－1或LK1）

678

34

590

12

RS-485/422用避雷器※1（机型：MDP－4R）

RS-485（Modbus-RTU）
RS-485/422用避雷器※1（机型：MDP－4R）

多功能电量信号变换器（机型：L53U）■Ethernet/RS-485

Ethernet

ETHERNET
RUN
SEND
FIELD

CNFG

RS-485

网络变换器（机型：72EM2－M4）

RS-485/422用避雷器※1（机型：MDP－4R）
RS-485（Modbus-RTU）

RS-485/422用避雷器※1（机型：MDP－4R）

多功能电量信号变换器（机型：L53U）※1、根据需要连接RS-485/422用避雷器 (机型：MDP－4R) 。

L53U规格书MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-1958 Rev.11 Page 8/9

机型: L53U
会有无预先通知而修改记载内容的情况。

L53U规格书MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-1958 Rev.11 Page 9/9