ボ イ ラ ー 整 備 士 試 験
受験番号

ボ整１／５

（ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に関する知識）問

１

ボイラーの冷却に関し、次のう ち誤っているものは

問

４

化学洗浄作業におけるスケール及び腐食状況 を推測する際の調査項目として特に必要でないものは、次のどれか。

うちどれか。

（１）燃焼が停止していること及び燃料が燃えきっていることを確認した後、ダンパを半開 し、たき口、空（１） ボイラー清浄剤の種類、使用量、注入方法等気口を開いて自然通風を行う。

（２） 吹出し量及び吹出しの方法（２）燃焼停止後、直ちに全ブローを行う。

（３）給水量及び復水の回収率（３）ボイラーの圧力がなくなったことを確認して、空（４ ）過熱器の場合は、蒸気圧力、温度、過 熱器入口及び出口のガス温度

気抜き弁、その他の気室部の弁を開いてボイラー内（５）油加熱器の加熱方式と加熱温度に空気を送り込む。
（４）ボイラー水の温度が９０℃以下に なってから、吹出し弁を開きボイラー水を排出する。
（５）れんが積みのあるボイラーで は、徐々に冷却し少なくとも１昼夜以上冷却する。

問

２

ボイラーの水側に付着又はたい積するもので、内部問

５酸洗浄時における腐食の発生に関し、次のう ち誤っているものはどれか。

清浄作業において除去する対象物は、 次のうちどれか。
（１）すす（１）スケール組成によっては、酸液中に溶出し てくる（２）灰酸化性イオンの量に比例して鋼材が腐食される。
（２） 酸液の濃度及び温度に著しい差が生じると、濃淡（３）クリンカ電池を形成し、腐食の原因となる。

（４）スケール（３）残留応力が存在する部分及び異種金属が接触する（５）未燃物部分には、電気化学的腐食を発生するおそれ がある。
（４）銅と鋳鉄が接触する部分では、銅がプラス イオン、鋳鉄がマイナスイオンとなって、銅が腐食する。
（５）スケール中に銅が含まれる場合には、 酸で溶出した銅イオンは清浄になった鋼材表面に再び金属銅 として析出し腐食を促進することがある。

せい問

３

清浄作業後の組立て復旧作業に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）仮設機器を取り外し、本設機器を接続する。
（２）ふた、フランジなどのガスケット当たり面の状態を確かめる。
（３）多数のボルトで固定するものは、軽く一通り締めたのち、一方向から順次強く締め付けていく。
（４）配管の接続部分に食い違いがあれ ば、その原因を問

６

中和防錆処理に関し、次のうち誤っているも のはどれか。

（１）中和防錆処理は、酸洗い後、金属表面が活性化 されて発錆しやすい状態になるので、発錆や腐食を 防止するために行う。
（２）薬液循環による処理は、一般に、薬液温度を８ ０〜１００℃に加熱昇温し、約２時間循環して行う。
（３） 中和防錆の薬品には、主なものとして、炭酸ナト確かめ、配管に無理が生じないようにしておく。

リウム、水酸化ナトリウム、りん酸ナトリウム、亜（５）煙道出入口戸の取付部は、ガ スポケットにならな

硫酸ナトリウム、ヒドラジン及びアンモニアがあ り、いように煙道内側と同一面にれんが をから積みして、ふたを取り付ける。

これらを単独で又は混合して用いる。
（４）薬液のpＨは、５〜７に保持する。
（５）処理後は、必要に応じ水洗を行うが、水洗をしない場合が多い。

ボ

整２／５

問

７

燃料遮断弁に使用される電磁弁の点 検と整備に関し、問１０ているものはどれか。

次のうち誤っているものはどれか。
（１）コイルに通電したときの作動音を聞き、異常の有（１）マンホールその他の穴を開放し、洗浄効果を観 察する。

無を点検する。
（２）プランジャ、弁ディスクの摩耗粉 や配管中のごみ（２）スケールの残留状態により、再洗浄及び手作業 による清浄仕上げの要否を判断する。

を清掃する。
（３）ガス弁の外部漏れについては、石 けん水などを用（３）マンホールから中に入り、水洗で除去できなか った溶解残留物をボイラー外に排出する。

いて漏れを点検する。
（４）ガス弁の弁越し漏れについては、 出口側のガスを酸洗浄における水洗後の点検に関し、次のうち誤 っ（４）スケール残留物を排出した後、必要に応じ水洗 を行うが、スルファミン酸溶液で洗浄を行えば、こ れ空気中に放出して漏れの有無を点検する。

を水洗に代用することができる。

（５）配管の取付け状況を目視により確認する。

（５）テストピースが内部に配置されている場合、そ れを取り出して点検する。

（ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に使用する器 材、薬品等に関する知識）問

８

安全弁のすり合わせに関し、次 のうち誤っているも

問１１

に関し 、次 のうち誤 ってい るもの はどれか 。のはどれか。
（１）分解した弁体及び弁座は、漏れの有無にかかわら（１）平形ブラシは、ドラム内面に付着した軟質スケールを除去するのに用いられる。

ず、すり合わせ定盤でコンパウンドを用いてすり合わせを行う。

（２）ハンマヘッド及びＬＧブラシは、胴内の硬質スケールを除去するのに用いられる。

（２）すり合わせの終わった弁体及び弁 座は、洗浄液を湿らした布で入念に拭き取る。

（３）ワイヤホイルは、水管内面に付着した硬質スケールを除去するのに用いられる。

（３）弁座のすり合わせは同一箇所での 回転で、ぐるぐるまわす動作で行う。

（４）曲管用に使用されるカッタヘッドは、工具の全長が短く厚い歯車を取り付けたものが用いられる。

（４）弁座のすり合わせは、定盤を均一に押さえつけながら、ゆるやかに回転するようにする。

チューブクリーナのスケーリングマシン工具の使用（５）細管用カッタは、細管の掃除用として直管又はゆるやかな曲管に用いられる。

（５）全量式安全弁の弁体のすり合わせ は、弁体を水平に置いて行う。

問９

機械的清浄作業における作業環境の安全性の確認に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）他のボイラーとの連絡が遮断されていることを確認する。
（２）チューブクリーナなど動力機械の運転中の危害防止に努める。
（３）ボイラー内部及び燃焼室、煙道などガス通路内の換気、通風を行う。
（４）高所作業では、枠組足場より張出し足場を優先して使用する。
（５）高所の熱灰は、あらかじめ落としておく。

問１２

ボイラーの洗浄作業に使用する照明器具に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）照度は、作業場所の局所的明るさのみでなく、全般的にむらがないようにする。
（２）燃焼室、煙道、ドラム等容器の内部で使用する移動電線は、ビニルコードを用いる。
（３）コンセント接続部には、感電防止用漏電遮断器を設ける。
（４）燃焼室、煙道で使用する照明灯は、防爆用で安全ガードのあるものを使用する。
（５）接続するためのコンセントが遠い場合には、コードリールを用いるなどして、配線の断線短絡などが起こらないようにする。

ボ

整３／５

（関係法令）
問１３

高さが２ｍ以上の鋼管足場に関し、次のうち誤って

問１６（小型圧力容器を除く 。）の製造に関し、次のうち誤いるものはどれか。っているものはどれか。

（１）筋かいで補強が必要である。
（２）足場板は、転位、脱落しないように２点以上を固（１）ボイラーを製造しようとする者は、製造許可を受けなければならない。

定する。
（３）墜落のおそれがあるところには、高さ７５㎝以上（２）組立式ボイラーを製造した者は、構造検査を受けなければならない。の手すりを設ける。
（４）作業床の幅を３０㎝以上とする。

ボイ ラー （小 型ボ イラ ーを 除く 。） 及び 圧力 容器（３）溶接による第一種圧力容器の溶接をしようとする
者は、原則として溶接検査を受けなければならな い。

（５）作業床の最大積載荷重を定め表示する。

（４）第二種圧力容器を製造した者は、原則として個別検定を受けなければならない。
（５）ボイラーの附属設備（過熱器及び節炭器）のみが溶接であるボイラーを製造しようとする者は、溶接検査を受けなければならない。

問１４ボイラーの炉壁材に関し、次のうち誤っているもの

問１７のうち特に必要でないものはどれか。

はどれか。
（１）粘土質耐火れんがの耐火度及び高温度での耐荷重性は、高アルミナ質耐火れんがより高い。

ボイラーの使用検査を受けるときの措置に関し、次（１）ボイラーを検査しやすい位置に置くこと。
（２）水圧試験の準備をすること。

（２）耐火断熱れんがは、断熱性は高いが強度は低い。

（３ ）安全 弁（ 温水ボ イラ ーに あって は、 逃がし 弁 。）

（３）普通れんがは、耐荷重性が高いが耐火度が低い。

及び水面測定装置（蒸気ボイラーで水位の測定を必（４）耐火れんが及び耐火断熱れんがの目地には、耐火要とするものの検査の場合に限る。）を取りそろえておくこと。

モルタルが用いられる。
（５）キャスタブル耐火物は粉状であるから、湿気を吸わないように保存する。

問１５

化学洗浄用薬品に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）アンモニアは、水に溶けて弱アルカリ性のアンモニア水となる。
（２）水酸化ナトリウム水溶液は、強アルカリ性で腐食性が強く、皮膚をおかす。
（３）ぎ酸は、同族の他の有機酸より酸性が強く、また還元作用がある。
（４）塩酸は、強酸性の水溶液で洗浄剤として広く用いられ、シリカ系以外のスケール成分に対して溶解力が強い。
（５）硫酸は、カルシウム塩の溶解度が高く、潤化剤として用いられる。

（４）放射線検査の準備をすること。
（５）使用検査を受ける者は、当該検査に立ち会うこ と。

問１８ボイラー（小型ボイラーを除く。）の定期自主検査に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）ボイラーの使用開始後、１年以内ごとに１回、定期に自主検査を行わなければならない。
（２）自主検査は、ボイラー本体、燃焼装置、自動制御装置、附属装置及び附属品に関する項目ごとに、所定の点検事項について行わなければならない。
（３）自動制御装置については、起動及び停止の装置、火炎検出装置、燃料しゃ断装置などについて、自主検査を行わなければならない。
（４）自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを３年間保存しなければならない。
（５）自主検査を行い、異状を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

ボ

整４／５

問１９ボイラー（特定廃熱ボイラー、組立式ボイラー及び問２２のはどれか。

小型ボイラーを除く。）の各種検査とその検査を行う者との次の組合せのうち、誤っているものはどれか。

水管ボイラーの特徴に関し、次のうち誤っているも（１）構造上、低圧小容量から高圧大容量用にも適す る。

（１）使 用 検 査 ……… 都 道 府 県 労 働 局 長（２ ）伝熱面積が大きくとれるので、一般に熱効率が高い。

（２）落 成 検 査 ……… 所轄都道府県労働局長（３）ボイラー水の流動方式によって、自然循環式、強制循環式及び貫流式に分類される。

（３）変 更 検 査 ……… 所轄労働基準監督署長（４）構 造 検 査 ……… 所轄都道府県労働局長（４）負荷変動による圧力や水位の変動が少ない。

（５）使用再開検査 ……… 所轄労働基準監督署長（５）伝熱面積当たりの保有水量が少ないので、起動から所要蒸気を発生するまでの時間が短い。

問２ ０ボイラーの附属品の管理に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）過熱器用安全弁は、胴の安全弁より先に作動する問２３（１ ）ボイラー用材料としては、最も多く用いられている。
（２）鉄と炭素の他に、脱酸剤としてのけい素、マンガン、不純物としてのリン、硫黄が若干量含まれている。

よう調整すること。
（２）温水ボイラーの逃がし管及び返り管は、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。
（３）蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこ炭素鋼に関し、次のうち誤っているものはどれか 。

（３）鋳鉄に比べ、展延性がある。
（４）鋳鉄に比べ、じん性に富むが強度は小さい。
（５）鋳鉄に比べ、さびやすい欠点がある。

れに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。
（４）燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。
（５）圧 力 計 又 は 水 高 計 は 、 そ の 内 部 が 凍 結 し 、 又 は１００℃以上の温度にならない措置を講ずること。

（ボ イラー及び第一種圧力容器に関する知識の免除者は、次の 科目は解答する必要はありません 。）

問２４ボイラーの溶接工作に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）被覆アーク溶接は、設備費も安く、また手軽に良（ボイラー及び第一種圧力容器に関する知識）
問２１

容器の内容積及び圧力の大きさにかかわらず第一種圧力容器に該当しないものは、次のうちどれか。

（１）液体の成分を分離するため、加熱して蒸気を発生するもの。
（２）大気圧における沸点を超える温度の液体を内部に保有するもの。
（３）圧縮気体を内部に保有するもの。
（４）容器内で蒸気その他の熱媒によって、液体又は固体を加熱するもの。
（５）容器内で化学反応を行って蒸気を発生するもの。

い溶接ができる。
（２）炭酸ガスアーク溶接は、一般にユニオンメルト溶接と呼ばれており、自動溶接として広い用途があ る。
（３）本溶接は、開先合わせ、仮付け後に行う。
（４）溶接後は、表面の仕上げ、ひずみとり、溶接後熱処理などを行わなければならない。
（５）溶接部の検査には、引張試験などの破壊試験と放射線透過試験などの非破壊試験がある。

ボ

整５／５

問２５

プラスチック耐火物に関し、次のうち誤っているも

問２８（１）清缶剤は、ボイラー本体に付着するスケールを防のはどれか。

止する機能と、ボイラー水のpＨを調節する機能を持（１）シャモット質、高アルミナ質、クロム質の耐火材

つ薬品である。

料を骨材とし、これにバインダとして粘土などを練（２）硬度リークは、多量の清缶剤を投入すると生じ る。

り合わせたものである。
（２）任意の形状に施工することができるので、異形れ（３）低圧ボイラーで使用される清缶剤は、りん酸ナトリウム（あるいはりん酸カリウム）とアルカリ調節んがを必要としない。

剤の水酸化ナトリウム又は水酸化カリウムからなっ（３）ハンマ及びランマーでたたき込んで、継目なしのている。

一枚壁をつくることができる。
（４）粗粒状であることから、湿気を吸わないように保（４）清缶剤を溶解する場合は、軟化水、イオン交換水又はボイラー給水で溶解する必要がある。

存する。
（５）燃焼室内壁など高熱火炎にさらされる箇所などに（５）排水規制の強化により、ポリマー系清缶剤が広く使用されるようになっている。

多く用いられている。

問２６

清缶剤に関し、次のうち誤っているものはどれか。

空気予熱器に関し、次のうち誤っているものはどれか。

問２９

うち誤っているものはどれか。

（１）空気予熱器は、ボイラーの排熱ガス又は蒸気を熱源として燃焼用空気を予熱する機器である。

油圧噴霧式オイルバーナの点検と整備に関し、次の（１）燃焼停止時にバーナガンを取り外し、先端が熱いうちに洗い油につける。

（２）伝導式空気予熱器は、燃焼ガスの熱を伝熱面を隔（２）ノズル先端に付着した未燃油やカーボンは、ワイてて空気側に移動させるものである。

ヤブラシや紙ヤスリで取る。

（３）再生式空気予熱器は、燃焼ガスにより加熱された伝熱エレメントが、空気側に移動して空気を予熱す（３）噴射ノズルの縁に傷があったり、摩耗して丸みを帯びているものは、直ちに交換する。

るものである。
（４）大容量ボイラーには、再生式空気予熱器が使用さ（４）ノズルの分解点検は、専用の工具を用いて行う。
（５）受入燃料油の粘度を確認し、適正粘度を保つ油温れる。

を維持する。

（５）空気予熱器の燃焼ガス側には、高温腐食が発生しやすい。

問２７

電極式水位検出器の電極棒（共通電極を除く 。）について、長さに対応した機能の正しいものの組合せは

問３０ボイラーの内面腐食が発生する原因として誤っているものは、次のうちどれか。

（１）酸洗浄処理が適切に行われていない。

次のうちどれか。
中間の電極

長い電極

（２）ボイラー休止中の保存法が良くない。

（１）低水位検出用

ポンプ停止用

ポンプ起動用（３）煙管、水管の取付け部から漏れがある。

（２）低水位検出用

ポンプ起動用ポンプ停止用（４）給水の水処理が適切に行われていない。

（３）ポンプ停止用

ポンプ起動用低水位検出用（ ５ ） 溶接加工した際に生じた応力の処理が不十分である。

（４）ポンプ停止用

低水位検出用

ポンプ起動用（５）ポンプ起動用

低水位検出用ポンプ停止用

短い電極（終り）