机型: 54UL
盘装式多功能电量表 54-UNIT 系列
多功能电量表(4点显示型、LonWorks)
主要的功能与特长●仅连接电力系统的1个回路就能测量双向电流运算、四象
限运算、高谐波等多个交流量●实现了盘内布线的省力化、省空间化●通过前端的操作按钮或红外线端口可设定各种参数●所有的测量值、累计值、设定数据在电源OFF时也能保存在非挥发性存储器内●通过M5螺丝或固定夹进行安装●可用60节段显示棒图●可任意设定显示项目●用集电极开路输出报警和电量脉冲●备有回路测试功能典型应用●作为电气装置组装用的电力监控仪表，实现了省空间、省布线、低成本。
110

③接点输入
0: 无接点输入(不能选择外部接口代码1。)
1: 24V DC(不能选择外部接口代码2。)
2: 110V DC(不能选择外部接口代码2)④外部接口
1: LonWorks、Do×1点、Di×1点
2: LonWorks、Do×2点

辅助电源
AD4: 交直流通用
100～240V AC (允许范围 85～264V AC、50/60Hz)/
110～240V DC (允许范围 99～264V DC、纹波系数10%p-p以下)⑤附加代码 (可指定多项)◆显示语言未填写: 日文/E: 英文◆选配规格
未填写: 无选配规格/Q: 选配规格（从选配规格之项另请选择）110

选配规格（可指定多项）

机型: 54UL－①②③④－AD4⑤◆涂层（详细内容请参照公司网页）
操作部分与显示部分不能实施涂层。
/C01: 硅涂层/C02: 聚氨酯涂层/C03: 橡胶涂层
◆端子螺丝材质/S01：不锈钢订货时的指定事项

相关产品

・机型代码: 54UL－①②③④－AD4⑤①～⑤在下列代码中选择。
（例如: 54UL－1211－AD4/E/Q）・选配规格（例如: /C01/S01）①类型

・红外线通信连接器（机型: COP－IRU）・组态软件（机型: PMCFG）
・XIF文件 (外部接口文件)
用LonMaker设定LonWorks设备时，要用XIF文件定义该设备。
可从本公司的网站下载组态软件以及XIF文件。

1: 单相2线制、单相3线制、三相3线制
2: 单相2线制、单相3线制、三相3线制、三相4线制

机器规格

125※（mm）※、类型代码2时的尺寸为140。

②输入
1: 480V/1A AC
2: 480V/5A AC

构造: 110mm正方形面板嵌入型
保护等级・面板 : IP50・端子盘、机壳: IP30
连接方式・电压输入: M4螺丝端子连接（紧固扭矩为1.4N·m）
54UL规格书MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-6488 Rev.6 Page 1/8

机型: 54UL・电流输入: M4螺丝端子连接（紧固扭矩为1.4N·m）・接点输入、接点输出、LonWorks、辅助电源: M3螺丝端子连接（紧固扭矩为0.6N·m）
接线方式・类型代码1: 单相2线、单相3线、三相3线平衡及非平衡
负载・类型代码2: 单相2线、单相3线、三相3线平衡及非平衡
负载、三相4线平衡及非平衡负载端子螺丝材质・M3螺丝: 铁表面镀镍 (标准) 或不锈钢・M4螺丝: 黄铜表面镀镍 (标准)或不锈钢
机壳材质: 黑色耐燃性树脂隔离: 电压输入－电流输入－接点输入－LonWorks・FG－接点输出－辅助电源间■测量项目・电压：1－2、2－3、3－1、1－N、2－N、3－N
・电流：1、2、3、N・有功功率：1、2、3、Σ
・无功功率：1、2、3、Σ
・视在功率：1、2、3、Σ・功率因数：1、2、3、Σ
・频率
・电压相位角：1－2、2－3、3－1
・有功电量：吸收／释放／峰值／非峰值
・无功电量：吸收／释放／滞后／超前／峰值／非峰值・视在电量・有功功率需求量
・无功功率需求量
・视在功率需求量・电流需求量：1、2、3、N・高谐波：Σ、2～31次
电压：1－2、2－3、3－1、1－N、2－N、3－N
电流：1、2、3、N・峰值累计时间、非峰值累计时间・各最大值、最小值・各需求量履历：1～4注）1、2、3指R相、S相、T相。
红外线通信: 传输距离1m以下 (使用COP－IRU及PMCFG时)■显示显示器: 带LED背光灯的LCD（可设定LED的自动关闭时间）・带符号: 4位2行・电量: 9位1行・光柱显示表：1点（60节段）

LonWorks规格
神经元芯片: FT3150 (NeuronID用数字和条形码 (peel－offcode39格式) 标在规格标签和附带的贴条上。)
收发器: FT-X1 (相当于FTT-10A)
传输速度为78kbps
使用双绞线传输距离 自由拓扑: 500m
最大节点数为64/通道

LNS环境: 支持LNS Ver.3.0 SP8或更高的版本
服务显示灯: 红色LED (使用COP－IRU时起到红外线送信LED的作用)
・熄灯: 正常运作・约以0.5Hz闪烁: 无网络信息的状态
・亮灯: 内部程序错误
服务开关: 用于识别构成LonWorks网络时的节点 (用前端按钮设定)复位开关: 复位神经元芯片 (用前端按钮设定)输入规格
频率: 50/60Hz通用（45～65Hz）
●电压侧
额定电压
・线间: 480V AC・N－线间: 277V AC
输入载荷VA: 电压电路≤ULN2/300kΩ/相过载能力: 额定电压的2倍 (10秒)、额定电压的1.2倍 (可连续工作)
一级侧电压可设定范围: 50～400 000V●电流侧额定电流: 1A或5A
输入载荷VA: 电流电路≤ I2・0.01Ω/相过载能力: 额定电流的40倍 (1秒)、额定电流的20 倍 (4秒)、额定电流的1.2倍 (可连续工作)
一级侧电流可设定范围: 1～20 000A
工作范围・电压、电流、视在功率: 额定的120%以下
・有功功率、无功功率: 额定的-120～+120%
・频率: 45～65Hz・COS ø: -1～+1■接点输入输入信号: 24V DC或110V DC（输入电阻6kΩ）
接点检测电压: 外部电源24V DC±10%或110V DC±10%・ON电流: 1mA以上 (24V时24kΩ以下、110V时110kΩ以下)・OFF电流: 0.1mA以下 (24V时240kΩ以上、110V时1.1MΩ以上)接点检测时间: 10～1000ms
可设定为电量复位、需求量更新。

输出规格■集电极开路输出可设定为报警或电量脉冲输出
最大额定负载: 130V DC 50mA
连续额定负载: 130V DC 30mA饱和电压: 1.5V DC
报警对象: 电压、电流、电流需求量、中性线电流、频率、各功率、各功率需求量（可设定通电延迟和迟滞等）脉冲输出对象: 各电量各电量脉冲可设定范围为
0.1～10 000.0kWh/p、kvarh/p、kVAh/p
54UL规格书MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-6488 Rev.6 Page 2/8

机型: 54UL设置规格
耗电量・交流电源: 低于8VA・直流电源: 低于4W
使用温度范围: -10～+55℃
存放温度范围: -20～+80℃使用湿度范围: 90%RH以下 (无冷凝)安装: 面板嵌入型 (M5螺丝 (紧固扭矩为2N·m) 或固定夹)
重量・类型代码1: 约500g
・类型代码2: 约525g

性能
精度 (包括温度、频率的影响)・电压: ±0.3% (100V以上时是相对于其输入值的精度、低于100V时是相对于100V的精度)
・电流: ±0.3% (相对于量程的%、电流: 1A或5A)・功率: ±0.5% (电压100V以上时是以其输入电压和电流(1A或5A) 为量程的精度、电压低于100V时是以下述数据为量程的精度
三相3线1A : 173.2W 5A: 866W
单相2线1A : 100W 5A : 500W
单相3线1A : 200W 5A : 1000W
三相4线1A : 300W 5A : 1500W)・功率因数: ±0.5%・频率: ±0.1% (相对于量程的%)・电量: ±1%・高谐波: ±1% (相对于量程的%)・温度影响: 23±10℃・频率影响: 45～65Hz
交流输入每1周期的采样数: 64
数据更新周期・高谐波与频率: 1.1s以下・高谐波与频率以外: 600ms以下
绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC
隔离强度:
电压输入－电流输入－接点输入－LonWorks・FG－接点输出－辅助电源间 2000V AC 1分钟
电气回路端子－地面间 2000V AC 1分钟

54UL规格书MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-6488 Rev.6 Page 3/8

机型: 54UL
安装尺寸图（单位: mm）■面板切割尺寸图·使用安装螺丝时（要取下固定夹）·使用固定夹时（要取下安装螺丝）4592+0.804545+0.8014592

1±10
φ2－φ 6安装面板厚度∶2～10安装面板厚度∶2～15面板图■正视图■背面图·类型代码：12电压输入电阻数据显示ΣIUPQSLONWORKS端子

辅助电源端子SERVICE按钮电流输入端子

PF THDMAXE PRG ESC接点输入输出端子

服务显示灯/红外线端口红外线端口·类型代码：22电压输入端子电流输入端子辅助电源端子LONWORKS端子

接点输入输出端子54UL规格书MG CO., LTD.
www.mgco.jpCS-6488 Rev.6 Page 4/8

机型: 54UL
接线图■类型代码：12P1P2U（＋） NC

P31S1L

3S

DO/PO
DI＋＋NC

FG

NET1 NET1V（－） NC DO/PO DI－－NC

FG

3L

NET2 NET2

接线图系统／应用P1 P21S 1L

电源侧12

P1 P2负载侧

电源侧121S 1LklKL

P1 P2 P3 1S 1L 3S 3L负载侧单相3线

单相2线
P1 P2u电源侧12三相3线非平衡负载
（2CT）

1S 1Lv

Uk

VKl

负载侧

P1 P2 P3 1S 1L三相3线平衡负载电源侧
1N/22/3

P1 P2 P3 1S 1L 3S 3L负载侧 电源侧
1N/22/3kl

KL kl

KL

负载侧

P1 P2 P3 1S 1L 3S 3Lu

电源侧 U
1N /22/3L电源侧
123接线图

系统／应用vv

u

VVUkl

K

L kl

KL

负载侧

P1 P2 P3 1S 1L负载侧电源侧
123kl

KL

负载侧

P1 P2 P3 1S 1L

电源侧123uvvu

UVVUklKL负载侧注）低压电路无须进行接地。

54UL规格书MG CO., LTD.
www.mgco.jpCS-6488 Rev.6 Page 5/8

机型: 54UL■类型代码：2P1P2P3N2NC

1S1L2S2L

3S3L

DO/PO

U（＋） NC ＋ DI＋ NC FG NET1 NET1V（－） NC DO/PO DI－ NC FG NET2 NET2－接线图系统／应用P1 P21S 1L

电源侧
12P1 P2

负载侧电源侧1
21S 1Lkl

K

L

P1 P2 P3 1S 1L 3S 3L

负载侧

单相3线

单相2线
P1 P2u电源侧1
21S 1LlK

负载侧

电源侧
123

P1 P2 P3 1S 1L

负载侧

电源侧
123电源侧
123vv

uUVVUP1P2P3klKL负载侧负载侧

1S 1L 2S 2L 3S 3L

P2P3电源侧
123kl
LkK

P1u

电源侧 U
123P2P3vv

u

V

VUkl

K

L三相4线非平衡负载kl
LkLKkl

K

LK

L

N

P1Nuv

U电源侧123NLl
L kl

KL

负载侧负载侧

1S 1L

P1

1S 1Lkl

KL

负载侧

1S 1L

V

P2NP3kl

K

L

N

负载侧

1S 1L 2S 2L 3S 3L

负载侧P2P3N

1S 1L 2S 2L 3S 3Lkl

K

L

kK

P1负载侧ll电源侧123N

1S 1L 2S 2L 3S 3LKl
L k负载侧 电源侧123NP1负载侧lkK

电源侧
123N

1S 1L 2S 2L 3S 3LKu
UP1负载侧P1v
V

电源侧
123N

电源侧
123N

电源侧
123三相3线
非平衡负载
（3CT）

lLv
V

P1三相4线平衡负载P1 P2 P3 1S 1LukKk
K

P1 P2 P3 1S 1L 3S 3L

电源侧 U
1N/2
2/3

L

P1 P2 P3 1S 1L 3S 3L负载侧 电源侧
1
N/22/3uk

V

P1 P2 P3 1S 1L

三相3线平衡负载

电源侧
1
N/2
2/3三相3线
非平衡负载（2CT）v

U接线图系统／应用P2P3u v

u v

u v

U VU VU VN

负载侧lklKLL

1S 1L 2S 2L 3S 3Lkl

K

LkK

负载侧lklK

LL注）低压电路无须进行接地。

54UL规格书MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-6488 Rev.6 Page 6/8

机型: 54UL■外部接口代码：1■外部接口代码：2
DI＋DO/PO1＋接点输入

接点输出1DI－

DO/PO1－

DO/PO＋

DO/PO2＋接点输出

接点输出2DO/PO－

DO/PO2－NET1NET1
LONWORKSLONWORKS

NET1

NET1

NET2

NET2
LONWORKSLONWORKS

NET2

NET2

FG

FG

FG

FG
U（＋）

U（＋）

辅助电源

辅助电源
V（－）

V（－）

接点输入连接例

接点输出连接例

DI＋+

DO/PO＋+DI－-

DO/PO－-HOST PC

54UL

54UL

LONWORKSLONWORKSLONWORKS

通信电缆线的布线Terminator

54UL规格书MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-6488 Rev.6 Page 7/8

机型: 54UL
外形尺寸图（单位: mm）■类型代码：1
110

25

100

91.5

110

91.5

2固定夹

2－M5螺丝

■类型代码：2110

25

115

91.5

110

91.5

2

固定夹

2－M5螺丝

会有无预先通知而修改记载内容的情况。

54UL规格书MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-6488 Rev.6 Page 8/8