ボ イ ラ ー 整 備 士 試 験
受験番号

ボ 整
１／６

（ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に関する知識）問

１

ボイラーの冷却に関し、次のうち誤っているものは

問どれか。

３

ボイラーの性能検査において水圧試験が行われるときの実施事項に関し、次のうち正しいものはどれか。

（１）ボイラーは、燃焼が停止していること及び燃料が（１）水を張る前に、空気抜き用止め弁を閉止し、他の燃えきっていることを確認した後、ダンパを半開し、止め弁は開放とする。

たき口や空気口を開いて自然通風を行う。

（２）ばね安全弁は、ばねで締め付けて弁座接触部を密（２）ボイラーは、燃焼室内部が８０℃になるまで、で閉する。

きるだけ速やかに冷却する。

（３）自動制御装置用連絡管の途中の弁が開放となって（３）ボイラーの冷却を速める必要があるときには、循環いることを確認する。

吹出しの方法により冷水を送りながら吹出しを行う。

（４）水圧試験用圧力計は、ボイラー本体に直接取り付（４）ボイラーの残圧がないことを確認した後、空気抜ける。

き弁その他の気室部の弁を開いてボイラー内に空気（５）水圧試験後、異状が認められないときは、圧力をを送り込む。

できるだけ速く降下させる。

（５）ボイラー内に空気を送り込んだ後、吹出しコックや吹出し弁を開いてボイラー水を排出する。
問

４

ボイラーの化学洗浄作業におけるスケールの分析調査に関し、次のうち誤っているものはどれか。
（１）ドラムなど開放可能な部分からスケールを試料として採取する。
（２）内部の状況が観察できるボイラーについては、採取したスケールの量と全般的なスケールの付着状況により、全付着量を推定する。
（３）試料としてスケールを採取する位置は、熱負荷が最も高い部分と最も低い部分のほか、ボイラー水の流れのよい部分とする。
（４）試料として採取したスケールの化学分析を行い、その成分と性質を正確に把握する。
（５）採取したスケールの一定量を洗浄液内に投入して
問

２ボイラーの機械的清浄作業後の組立て復旧作業や仮溶解試験を行い、効果的な洗浄方法を検討する。

設設備の撤収作業に関し、次のうち誤っているものはどれか。
（１）弁座やフランジのすり合わせ面などに傷をつけないようにする。
（２）ふた、フランジなどのガスケット当たり面の状態を目視により確かめる。

問

５ボイラーの化学洗浄後の水洗に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）水洗水には、一般に６０℃以上の温水を使用する。

（３）配管の接続部分に食い違いが 生じた場合、ジャッ（２）水洗水がpＨ５以上となるまで十分に水洗を行う。

キでフランジのボルト穴の位置を合わせた後、ボル（３）発錆を防止するため窒素置換などを行うときには、せいトを強く締める。

水洗水に軟化剤を添加する。

（４）足場の取り外しは高所から順に行い、足場材の移（４）洗浄液が行き止まりとなる部分にバイパス弁やド動は他の機器、装置などを損傷しないように注意しレン弁が設けられているときには、これらの弁を開て行う。

放して水洗を行う。

（５）器材点検表によって、仮設工事用器材、使用機械、（５）洗浄作業中に使用していた弁は、パッキングラン工具類などの撤収状況を点検するとともに、消耗品ドをゆるめてパッキン部にしみ込んだ洗浄液を洗いの使用量と残量を確認する。

流すように水洗を行う。

ボ整２／６問

６

中小容量のボイラーの化学洗浄作業における通常の洗浄工程の手順として、適切なものは次のうちどれか。

問

９

全量式安全弁の分解とすり合わせに関し、次のうち誤っているものはどれか。

せい（１）予熱→ 薬品洗浄 → 潤化処理 → 防錆処理

（１）ボイラーから取り外した安全弁は、作業台で、各（２）予熱→ 潤化処理 → 薬品洗浄 → 防錆処理調整部の位置を計測・記録しながら分解する。

（３）潤化処理 → 薬品洗浄 → 防錆処理 → 予熱

（２）分解した安全弁の部品は、すべて詳細に点検し、
ふ（４）潤化処理 → 予熱→ 薬品洗浄 → 防錆処理

（５）薬品洗浄 → 防錆処理 → 予熱

付着しているゴミやさびは洗浄液を湿らせた布で拭き取る。

→ 潤化処理（３）分解した弁体と弁座のうち、漏れのあるものはすり合わせを行い、漏れのないものはすり合わせを行わない。
（４）弁体と弁座のすり合わせは、定盤とコンパウンドを使用して行い、弁体と弁座との共ずりはしない。
問７

ブルドン管式圧力計の点検・整備の要領として、誤（５）すり合わせを行った弁体と弁座は、すり合わせがっているものは次のうちどれか。

良好のときは、光線を当てるとすり合わせ面が一様（１）圧力計を取り外すときは、コックの部分をしっかに輝いて見える。

りと持って、圧力計の首部のナットをレンチで静かにゆるめる。
（２）圧力計を軽く指でたたいても指針が狂わず、また、抜け出すことがないことを確かめる。
（３）文字板やガラスに汚れがあるときは、指針に触れないように注意しながら、ガラスを取り外して汚れふをきれいに拭き取る。
（４）圧力計やサイホン管を取り付けるときは、シールテープなどが内側にはみ出さないようにする。
（５）サイホン管は、取り付けてから、内部に水を満たす。

問

８電極式水位検出器の点検・整備の要領として、誤っているものは次のうちどれか。
（１）電極式水位検出器は、電気配線を外した後、電極棒を取り外し、汚れを落として磨く。
（２）電極棒の絶縁がいしは、清掃し、割れたり、劣化しているものは取り替える。
（３）チャンバと元弁やコックを取り外した後、チャンバ、連絡配管、排水管の内部を清掃し、元弁やコックは分解・整備する。
（４）電極棒は、直流電圧計により絶縁状態を点検し、絶縁不良のものは整備する。
（５）電極式水位検出器は、ボイラーに取り付けた後、水位を上下させて水面計との照合を行い、作動に誤りのないことを確認する。

問１０

ボイラーの機械的清浄作業や化学洗浄作業における危険を防止するための措置に関し、次のうち誤っているものはどれか。
（１）昇降に利用する仮設はしごは、その上部を堅く縛って固定したり、下端に滑り止めを設ける。
（２）他のボイラーの吹出し管や安全弁からの突然の吹出しによる危険がないことを確認する。
（３）構造上、バーナの取り外しができないときは、燃料遮断弁が全開となっていることを確認する。
（４）灰出し作業では、高所の熱灰はあらかじめ落としておくとともに、余熱がなくなってから熱灰に適宜注水を行う。
（５）化学洗浄作業には、ゴム製品、プラスチック製品などの耐薬品性のある作業衣を着用する。

ボ（ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に使用する器材、整３／６

薬品等に関する知識）問１１

ボイラーの機械的清浄作業に使用するチューブクリーナに関し、次のうち誤っているものはどれか。

問１３

ボイラー、配管などに使用する保温材の一般的性質として、適切でないものは次のうちどれか。

（１）チューブクリーナは、フレキシブルシャフトの先（１）耐火度が高いこと。

端のヘッドにスケーリングマシン工具を取り付け、（２）施工が容易なこと。

水管内部のスケールを除去したり、胴内のスケール（３）熱伝導率が小さいこと。

やさびを除去するために使用する。

（４）長時間の使用に対して変質しないこと。

（２）ＬＧブラシは、胴内の硬質スケールを除去するた（５）密度が小さいこと。

めに使用する。
（３）極細管用カッタは、極細管、曲管や過熱器管の内部の清掃に使用する。
（４）穂ブラシは、水管内部の硬質スケールを除去するために使用する。

問１４（５）平形ブラシは、ドラム内面に付着した軟質スケールなどを除去するために使用する。

電気抵抗が１１Ωである回路に、１１０Ｖの電圧をかけたとき、回路に流れる電流は次のうちどれか。

（１）

１０mＡ

（２）

１０Ａ

（３）１００mＡ（４）１２１mＡ（５）１２１Ａ

問１２

化学洗浄用薬品の性質に関する次のＡからＥまでの記述について、誤っているものの組合せは(１)〜(５)のうちどれか。
ＡＢ（１）耐火れんがには、粘土質耐火れんがと高アルミナ

べてスケールの溶解力が強く、通常８０〜１００℃粘土質耐火れんがに比べて耐火度と高温度での耐荷の薬液温度で用いられる。

重性が高い。

硫酸は、粘度の大きい無色の液体で、スケール（２）耐火断熱れんがは、断熱性が高いが強度が低く、耐火れんがとケーシングとの間の断熱材として用いる。
（３）普通れんがは、耐火度が高いが耐荷重性が低く、塩酸は、塩化水素の水溶液で、シリカ系以外の外だきボイラーの築炉の外装などに用いる。

スケール成分に対して溶解力が強く、スケールと（４）不定形耐火物には、キャスタブル耐火物とプラスの反応により生成する各種塩類の溶解度が大きい。
水酸化ナトリウムは、潮解性のある白色の固体で、水によく溶けて多量の熱を発生し、腐食性が強い強アルカリ性の水溶液となる。
Ｅはどれか。
質耐火れんががあり、高アルミナ質耐火れんがは、の溶解度が大きい。

Ｄ

ボイラーの炉壁材に関し、次のうち誤っているもの

くえん酸は、結晶体で、塩酸などの無機酸と比との反応により生成する塩類のうちカルシウム塩
Ｃ

問１５

アンモニアは、常温では刺激臭のある無色の気体で、水に溶けて弱アルカリ性のアンモニア水となり、銅スケールの溶解力が強い。

（１）Ａ、Ｂ（２）Ａ、Ｄ（３）Ｂ、Ｅ（４）Ｃ、Ｄ（５）Ｃ、Ｅチック耐火物があり、いずれも耐火度と強度が高く、成形れんがで施工しにくい箇所に用いる。
（５）セメントモルタルは普通れんがの目地に用い、耐火モルタルは耐火れんがと耐火断熱れんがの目地に用いる。

ボ整４／６（関係法令）
問１６

溶接によるボイラー(小型ボイラー及び移動式ボイ

問１９

次のＡからＤまでのボイラーについて、法令上、ボラーを除く。)に係る設置届及び検査の申請書の提出のイラー整備士免許を受けた者でなければ、その整備の順序として、法令上、正しいものは次のうちどれか。

業務につくことができないものの組合せは(１)〜(５)（１）使用検査 → 溶接検査 → 構造検査 → 設置届（２）溶接検査 → 構造検査 → 設置届（３）使用検査 → 設置届→ 落成検査Ａ

伝熱面積が４ｍ２の蒸気ボイラーで、胴の内径が７５０mmで、かつ、その長さが１５００mmのもの→ 構造検査 → 溶接検査
→ 落成検査Ｂ

伝熱面積が１４ｍ ２の温水ボイラー→ 構造検査 → 溶接検査 → 使用検査

Ｃ

伝熱面積が２８ｍ ２ の貫流ボイラーで、内径が（４）構造検査 → 溶接検査 → 設置届（５）設置届のうちどれか。

４００mmで、かつ、内容積が０.５ｍ ３の気水分離器を有するもの
Ｄ

伝熱面積が３０ｍ２の貫流ボイラーで、気水分離器を有しないもの（１）Ａ、Ｂ（２）Ａ、Ｃ（３）Ｂ、Ｃ問１７蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)の使用検査を（４）Ｂ、Ｄ受けるときの措置として、法令上、誤っているものは（５）Ｃ、Ｄ次のうちどれか。
（１）ボイラーを検査しやすい位置に置くこと。
（２）水圧試験の準備をすること。
（３）安全弁及び水面測定装置(水位の測定を必要とするものの検査の場合に限る。)を取りそろえておくこと。
（４）放射線検査の準備をすること。
（５）使用検査を受ける者は当該検査に立ち会うこと。

問１８ボイラー(小型ボイラーを除く。)について、次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がないものはどれか。

問２０

鋳鉄製ボイラーの構造に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

（１）圧力０.１ＭPaを超えて使用する蒸気ボイラーは、鋳鉄製としてはならない。

（１）給水装置（２）ボイラーの構造は、組合せ式としなければならない。

（２）管寄せ（３）ボイラーには、内部の検査を行うことができる大（３）炉筒（４）節炭器（５）据付基礎きさの検査穴を設けなければならない。
（４）蒸気ボイラーには、圧力計に代えて水高計を取り付けることができる。
（５）給水が水道その他圧力を有する水源から供給される場合には、当該水源に係る管を返り管に取り付けなければならない。

（ボイラー及び第一種圧力容器に関する知識の免除者は、問ボ

２１〜問３０には解答する必要はありません。）

５／６

整（ボイラー及び第一種圧力容器に関する知識）問２１

ボイラーの説明に関する次の文中の内に入れるＡからＣの語句の組合せとして、正しいものは(１)〜(５)のうちどれか。

問２４ボイラーの溶接工作に関し、次のうち誤っているものはどれか。
（１）突合せ両側溶接は、一層目の溶込み不良部分を除「ボイラーは、一般に、火気、高温ガス又は電気を熱源とし、水又はＡをＢをつくり、これをＣする装置である。」

去することができるので、良い溶込みを得ることがして、蒸気又は温水できる。
（２）サブマージアーク溶接は、一般にユニオンメルト

Ａ

ＢＣ溶接と呼ばれ、溶接速度が速く、十分な溶込みが得（１）熱媒

蒸留他に供給られるため、ボイラーなどのドラムの溶接に広く用（２）熱媒加熱他に供給いられている自動溶接である。

（３）熱媒

加熱

内部に保有

（４）液体加熱

内部に保有（５）液体蒸留

内部に保有（３）自動溶接は、開先精度が低いとビード全体の欠陥を生じるおそれがある。
（４）溶接後熱処理は、炉内加熱や局部加熱によって行われ、溶接部の残留応力を緩和するとともに、溶接部の性質を向上させる。
（５）溶接部に生じる欠陥のうち、アンダカットや縦割

問２２

圧力容器を機能によって分類するとき、第一種圧力れなどは破壊検査によって検査し、溶込み不良やビ容器に該当しないものは次のうちどれか。ただし、容ード下割れなどは非破壊検査によって検査する。

器の内部圧力や形状寸法は考慮しないものとする。
（１）熱媒を受け入れて固体や液体を加熱する容器（２）容器内での化学反応によって蒸気が発生する容器（３）圧縮気体のみをその内部に保有する容器（４）大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器（５）容器内の液体の成分を分離するために液体を加熱してその蒸気を発生させる容器

問２３

ボイラー用材料に関し、次のうち誤っているものはどれか。

問２５ボイラーの附属品や附属装置に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）炭素鋼は、鉄と炭素の他に脱酸剤としてのけい素（１）安全弁と逃がし弁は、その構造が基本的に同じでやマンガンを含み、炭素の量が多くなると強く硬くあり、一般に安全弁の出口側は密閉形で、逃がし弁なる。の出口側は開放形である。

（２）鋳鉄は、強度が低く、もろくて展延性に欠けるが、（２）主蒸気弁は、送気の開始や停止を行うため、ボイ融点が低く流動性がよいので、鋳造によって複雑なラーの蒸気取出し口や過熱器の蒸気出口に取り付け形状の鋳物を製造できる。

られる。

（３）鋼管は、ビレットなどから高温加工や常温加工に（３）気水分離器は、蒸気中に含まれる水分を分離して、より継ぎ目なく製造したり、帯鋼を巻いて電気抵抗乾き度の高い蒸気を得るために設けられ、沸水防止溶接によって製造する。

管、スクラバなどの種類がある。

（４）鍛鋼品は、インゴットから鍛造によって成形した（４）減圧弁は、ボイラーで発生した蒸気の圧力と使用後、一般に機械加工によって所要の形状や寸法に仕箇所での蒸気の圧力の差が大きいときや使用箇所で上げる。の蒸気の圧力を一定に保ちたいときに用いられる。

（５）鋳鋼品は、通常、電気炉で融解し、脱酸した溶鋼（５）ディフューザポンプは、羽根車で与えられた速度を鋳型に注入して成形した後、鍛造や圧延によってエネルギーを案内羽根によって効率よく圧力エネル

所要の形状や寸法に仕上げる。

ギーに変えることができるので、高圧・大中容量の給水ポンプとして用いられる。

ボ

整６／６
問２６

空気予熱器に関し、次のうち正しいものはどれか。

（１）空気予熱器は、ボイラーの燃焼ガスや蒸気を熱源

問２９

燃料の種類に応じた燃焼装置の燃焼器(バーナ)に関し、次のうち誤っているものはどれか。

として燃焼用空気を加熱する装置であり、燃焼効率（１）油圧噴霧式オイルバーナは、０.５〜４ＭPaに加圧を高め、窒素酸化物の排出を抑制する効果がある。

した燃料油をアトマイザ先端の旋回室に導き、旋回（２）重油燃焼の場合、空気予熱器の燃焼ガス側は、燃を与えてノズルから円すい状に噴射することにより焼ガス中の硫酸蒸気が低温部と接触し酸露点以下となることにより低温腐食が発生しやすい。

燃料油を微粒化する。
（２ ）ロータリカップ形の回転噴霧式オイルバーナは、（３）熱交換式(伝導式)空気予熱器は、燃焼ガスにより回転する霧化筒の内壁に遠心力によって燃料油の油加熱された伝熱エレメントが、空気側に移動して燃膜を形成して噴射し、その外周から逆方向に旋回す焼用空気を加熱する。

る空気を噴射して燃料油を微粒化する。

（４）再生式空気予熱器は、燃焼ガスの熱が伝熱面を隔（３）センタファイヤ形ガスバーナは、バーナの中心かてて空気側に移動して燃焼用空気を加熱する。

ら炉に向かって放射状に燃料ガスを噴射するもので、（５）大容量のボイラーには熱交換式(伝導式)空気予熱

油アトマイザを装備して液体燃料と気体燃料の同時器が使用され、中小容量のボイラーには再生式空気予熱器が使用される。

混焼を行う。
（４）リング形ガスバーナは、リング状のバーナ管の円周に沿って設けた多数のガス噴射口から燃料ガスを空気流に向かって噴射するもので、油アトマイザを問２７電極式水位検出器について、長さの異なる各電極に装備して液体燃料と気体燃料の同時混焼や切換専焼対応した機能の組合せとして、正しいものは次のうちどれか。

を行う。
（５）微粉炭バーナは、微粉炭と一次空気との混合物を中間の電極

長い電極噴射するもので、噴射された混合物は、燃焼室の高（１）低水位検出用

ポンプ停止用

ポンプ起動用温輻射熱によって着火され、その周囲に供給される（２）低水位検出用

ポンプ起動用ポンプ停止用二次空気によって燃焼する。

（３）ポンプ停止用

ポンプ起動用低水位検出用（４）ポンプ停止用

低水位検出用

ポンプ起動用（５）ポンプ起動用

低水位検出用ポンプ停止用

短い電極

ふく

問２８

ボイラーの保存法に関し、次のうち誤っているものはどれか。

問３０

スケールやスラッジ(かま泥)の害に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）乾燥保存法は、ボイラーの休止期間が長い場合に（１）熱の伝達を妨げ、ボイラーの効率を低下させる。

最も適した方法であり、休止期間中に凍結のおそれ（２）スケール成分の性質によっては、ボイラー胴板やがある場合にも採用される。

水管、煙管などを腐食させる。

（２）乾燥保存法では、ボイラー内を十分乾燥した上で、（３）水管の内面に付着すると水の循環を悪くする。

できればさび止めを行い、外気が入るおそれがある（４）ボイラーに連結する管、コック、小穴などを詰ま場合には適量の乾燥剤を入れてからマンホール、掃除穴などを密閉する。

らせる。
（５）ウォータハンマの原因となる。

（３）満水保存法は、ボイラーの休止期間が最長３か月程度の場合や一時的に休止する場合に採用される。
（４）満水保存法では、ボイラーの内面の腐食を防止するため、清缶剤や脱酸素剤などを適量溶け込ませたボイラー水で満たす。
（５）窒素封入法では、ボイラー内部に窒素ガスを最高使用圧力程度に加圧封入して空気と置換し、保存中は、適宜期間を定めて封入窒素圧力の低下を調べる。

（終り）