一 級ボ イラ ー技 士 試験 Ａ
受験番号

１ ボＡ１／５（ボイラーの構造に関する知識）問 １ 熱及び蒸気に関し、次のうち正しいものはどれか。
（１）圧力１ＭPa、温度１８０℃の乾き飽和蒸気を加熱して、圧力１ＭPa、温度２１０℃の過熱蒸気にしたとき、この蒸気の過熱度は１６.７％である。
（２）圧力が０.１ＭPaのときより、０.２ＭPaのときのほうが水の単位質量あたりの蒸発熱は大きい。
（３）換算蒸発量とは、常用圧力におけるボイラーの実際の蒸発量を最高使用圧力のときの蒸発量に換算したものである。
（４）熱と仕事はともにエネルギーの形態で、本質的に同等であり、電気的仕事量１kＷhは、熱量１ＭJ に相当する。
（５）仕事を熱に変えることは何らの制限なく容易に行えるが、その逆に熱を仕事に変えることには制限があって容易ではない。

問 ３ 水管ボイラーの構造、特徴に関し、次のうち誤っているものはどれか。
（１）中低圧ボイラーには、蒸気ドラムと水ドラム各１個の２胴形のもの、蒸気ドラム１個と水ドラム２個の３胴形のものがある。
（２）炉壁に用いられる水冷壁管は、火炎からの強い放射熱を吸収し、高い蒸発率を示す放射伝熱面になる。
（３）高温高圧ボイラーでは、本体伝熱面が水冷壁管だけからなり、接触伝熱面が全くないか、あるいはわずかしかない放射ボイラーになる。
（４）高温高圧のボイラーでは、エコノマイザや過熱器が本体に比べ小さくなるため、全吸収熱量のうち蒸発部で吸収される熱量の割合が大きくなる。
（５）パネル式水冷壁は、水管をひれ等を介して溶接により板状にまとめた構造で、完全な気密が得られるので、燃焼ガスをシールするケーシングや耐火材が不要となる。

問 ２ 炉筒煙管ボイラーに関し、次のうち誤っているものはどれか。
（１）他の丸ボイラーに比べ、構造が複雑で内部は狭く、

問 ４ 水管ボイラーにおける水の循環に関し、次のうち誤っているものはどれか。
（１）蒸気の熱伝達率は沸騰水と比べて、はるかに小さ掃除や検査が困難なため、十分に処理した水を供給いので、運転中、水管内に発生蒸気が停滞すると管しなければならない。

壁温度が著しく高くなる。

（２）ウェットバック式は、後部煙室が胴の内部に設けられ、その周囲が水で囲まれている構造である。
（３）戻り燃焼方式では、炉筒前部から後部へ流れた燃焼火炎が、後端の閉じられた炉筒後部で反転して前（２）循環力を大きくするためには下降管を加熱せず、また、上下ドラムの高さの差を大きくする必要がある。
（３）高圧ボイラーでは、熱負荷を増すと上昇管内の気方に戻る燃焼火炎の流れを１パスと数える。

水混合物の平均密度が増加し、循環力は低下するた（４）煙管には、熱伝達率を向上させるためにスパイラめ、蒸発管出口での管壁温度の上昇をもたらす。

ル管が用いられることが多い。
（５）排熱を回収してボイラー効率を高めるために、燃焼ガスが煙管群を出たあとにエコノマイザや空気予熱器を設けているものがある。

（４）ボイラーの運転圧力が低いほど、蒸気の比体積が大きくなるため、循環比を大きく取り、水管内で蒸気が占める体積割合を抑える必要がある。
（５）強制循環式水管ボイラーでは、循環ポンプによって、流路抵抗の大きい細い水管や水平の上昇管を有する場合も循環を行わせることができる。

１ ボ
Ａ２／５
問 ５ 貫流ボイラーに関し、次のうち誤っているものはどれか。
（１）貫流ボイラーは、一連の長い管群で構成され、給水ポンプによって一端から押し込まれた水が順次、予熱、蒸発、過熱され、他端から過熱蒸気となって取り出される。
（２）貫流ボイラーは、負荷変動により大きな圧力変動を生じやすいので、給水量や燃料供給量の応答の速い自動制御を必要とする。
（３）貫流ボイラーは、水管を垂直以外にも水平、斜めに配置することができ、細い水管内で給水のほとんどが蒸発する。
（４）超臨界圧貫流ボイラーでは、水の状態から加熱沸騰状態を経て連続的に蒸気の状態に変化し、高温、高圧の蒸気が供給される。
（５）小形貫流ボイラーの循環方式は、単管式の場合は

問 ７ ボイラーの附属品及び附属装置に関し、次のうち誤っているものはどれか。
（１）脱気器は、給水中の酸素など溶存気体を取り除くために、給水ポンプの吸込み側に設ける。
（２）給水加熱器には、加熱蒸気と給水とが混合される混合式と加熱管を隔てて給水を加熱する熱交換式があり、後者が広く用いられている。
（３）沸水防止管(アンチプライミングパイプ)は、多数の穴のあいたパイプで、上部から蒸気を取り入れて水滴を下部の穴から流すようにしたものである。
（４）スクラバは、波板を重ねたものに蒸気を通し水滴を波板に衝突させて分離するもので、気水分離器の一種である。
（５）変圧式スチームアキュムレータは、送気系統中に設けられ、余分の蒸気を過熱蒸気の状態で蓄えるものである。

強制循環であり、多管式の場合は自然循環である。

問 ６ 炉筒の構造と強度に関し、次のうち誤っているものはどれか。

問 ８ 圧力制御用機器に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）炉筒は燃焼ガスによって加熱され、長手方向に膨（１）オンオフ式蒸気圧力調節器には、蒸気圧力によっ張しようとするため、炉筒には圧縮応力が生じる。て伸縮するベローズがあり、これを押さえているバ（２）炉筒の強度を増すため、波形炉筒を用いたり、平型炉筒の場合には外周に補強リングを溶接したりする。
（３）平型炉筒では、熱応力を軽減するための伸縮継手の多くは各節の接合部に設けられ、溶接によって取り付けられる。
（４）炉筒は胴に比べ外径が小さく、内側から蒸気の圧力を受けないので胴ほど真円度を必要としない。

ネの伸縮によりスイッチを開閉する。
（２）蒸気圧力調節器は、ベローズに蒸気が侵入しないよう、水を満したサイホン管を用いてボイラーに取り付ける。
（３）圧力制限器は、ボイラーの蒸気圧力、燃焼用空気圧力などが異常状態になった場合に、直ちに燃料の供給を遮断する。
（４）比例式蒸気圧力調節器の比例帯は、ボイラーの特（５）鏡板にフランジを設け炉筒を突合せ溶接により取性、蒸気の使用状態などによって、その幅を調整すり付けることが一般的だが、一定条件のもとでは、るが、制御を安定化するためには、条件が許すかぎフランジを設けないですみ肉溶接で取り付けることり、大きく設定する。

もある。

（５）圧力調節器のオンオフ動作による制御において、動作すき間を大きくしすぎると、ハンチングしたり、リレーの寿命が短くなったりする。

１

ボＡ３／５
（ボイラーの取扱いに関する知識）問

９

下図は比例式蒸気圧力調節器の比例帯設定目盛板を問１１示す。蒸気圧力が０.６０ＭPaに設定され、比例帯設定指針が図の位置に設定されたとき、比例制御が行われボイラーの起動、圧力上昇時の取扱いに関し、正しいものは次のうちどれか。

（１）冷たい水からたき始めるときの圧力上昇は、初める範囲は(１)〜(５)のうちどれか。

は速く、次第に遅くなるようにして、ボイラー本体各部の温度上昇が平均するようにする。
（２）ボイラー水が熱せられると水位が下降し警報を発F

０.３４ＭPaするので、給水し常用水位に戻す。

E（３）ボイラー水の温度が上昇し、蒸気の圧力が０.１DＭPaを超えてから、十分に発生した蒸気により配管C中の空気抜きやドレン切りを行う。

B（４）水循環装置のあるエコノマイザは、燃焼ガスを通Aした後、エコノマイザと給水タンクを結ぶ循環ライ

MIN ０.１０ＭPa

ンを開放し、内部の水を循環流動させる。

比例帯設定指針（５）燃焼初期においてはできる限り低燃焼とし、低燃焼中は空気予熱器の入口ガス温度に注意し、二次燃（１）０.１０ＭPaから０.１８ＭPa焼の発生などを防ぐ。

（２）０.１０ＭPaから０.３４ＭPa（３）０.６０ＭPaから０.７８ＭPa（４）０.６０ＭPaから０.９４ＭPa（５）０.７０ＭPaから０.９４ＭPa

問１０

蒸発量が毎時４ｔ、燃料消費量が毎時３００㎏の炉筒煙管ボイラーで、ボイラー効率が９０％である場合、燃料の重油の低発熱量の近似値は、次のうちどれか。
ただし、発生蒸気の比エンタルピは２７８０kJ/㎏、給水の温度は２４℃とする。

問１２ボイラーの運転中の取扱いに関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）水面計の水位は、運転中絶えず上下方向にかすかに動いているのが普通であるが、水面計の機能試験の励行と、常時、水位を監視することが重要である。

（１）３９.０ＭJ/㎏（２）水面計の水位に全く動きがないときは、元弁が閉（２）３９.７ＭJ/㎏

まっているか又はどこかに詰まりを生じている可能（３）４０.７ＭJ/㎏

性があるので、直ちに機能試験を行う。

（４）４１.２ＭJ/㎏（３）水位はできるだけ一定に保つように努め、どうし（５）４２.１ＭJ/㎏ても水位が低下する場合は燃焼を抑え、原因を調べる。
（４）暖管を十分に行った後、主蒸気弁を段階的に少しずつ最後まで開き、弁が全開状態となったら少し戻して所要の蒸気を送気する。
（５）給水ポンプ出口側の圧力計により給水圧力を監視し、ボイラーの圧力との差が減少気味のときには、給水管路が詰まっていないか調べる。

１ボＡ４／５問１３

安全弁の調整に関し、次のうち誤っているものはどれか。

問１５（１）吹出し装置は、スケール、スラッジにより詰まる（１）最高使用圧力の異なるボイラーを連絡している場ことがあるので、１日に１回は必ずブローを行って合の安全弁の調整は、最高使用圧力の最も低いボイラーを基準に調整する。

その機能を維持する。
（２）ボイラー底部からの間欠ブローは、ボイラーを運（２）エコノマイザの安全弁(逃し弁)は、必要がある場
合はエコノマイザの出口に取り付けて、ボイラー本転する前や負荷が最も軽いときに行う。
（３）直列に２個の吹出し弁やコックを設けてあるボイ体の安全弁より高い圧力に調整する。

ラーの吹出しを行うときは、ボイラーから遠い吹出（３）過熱器の安全弁は、過熱器への蒸気の流れが急増することによる焼損を防ぐため、ボイラー本体の安し弁やコックを先に開く。
（４）鋳鉄製暖房用蒸気ボイラーでは、燃焼中にブロー全弁より先に作動するように調整する。
（４）吹出し圧力が設定圧力より低い場合は、一旦ボイ間欠ブローに関し、次のうち誤っているものはどれか。

を行ってはならない。
（５）燃焼中に水冷壁のブローを行うと、水循環を乱しラーの圧力を設定圧力の８０％程度まで下げ、調整て水管を過熱させる危険がある。

ボルトを締めて吹出し圧力を上昇させる。
（５）安全弁の手動試験は、最高使用圧力の７５％以上のときに行う。

問１４

水位検出器の点検・整備に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）１日に１回以上、ボイラー水を上下させることにより、水位検出器の作動状況を調べる。

問１６

ディフューザポンプの取扱いに関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）運転に先立って、ポンプの空気抜きコックを全開にし、呼び水口から注水する。

（２）電極式水位検出器では、検出筒内の水のブローを（２）起動は、吐出し弁を全閉し、吸込み弁を全開した

１日に１回以上行い、水の純度の上昇による電気伝状態で行い、ポンプの回転と水圧が正常になったら導率の低下を防ぐ。

吐出し弁を徐々に開き、全開にする。

（３）電極式水位検出器の検出筒の分解・掃除の際には、（３）運転中、ポンプの吐出圧力及び流量を確認し、そ電極棒を細か目のサンドペーパーで磨き、電流を通の状態に対応する負荷電流が適正値であることを確しやすくする。

認する。

（４）フロート式水位検出器のベローズの破損の有無は、（４）グランドパッキンシール式の軸にあっては、運転ベローズの内部の鉄さびの発生、水分の付着などに中、軸受から水が漏れていないことを確認する。

よっても判断できる。
（５）フロート式水位検出器の水銀スイッチにおける両接点間の電気抵抗は、スイッチ開のときは抵抗がゼロで、閉のときは無限大であることをテスターでチェックする。

（５）運転を停止するときは、吐出し弁を徐々に絞り、全閉にした後、電動機を止める。

１

ボＡ５／５
問１７

圧力計、水面計の取扱いに関し、次のうち誤ってい問１９るものはどれか。

給水中に含まれる酸素のボイラー系統内処理（脱酸素）に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）水面計の機能試験は、たき始めに圧力がある場合（１）１㎎/ℓ の溶存酸素の除去のためには、亜硫酸ナトは点火直前に行い、圧力のない場合は圧力が上がりリウムが７.８８㎎/ℓ 必要とされるが、反応を完全始めたときに行う。にするにはこれより余分に用いる。

（２）水柱管の水側連絡管の途中にスラッジがたまりや（２）高圧ボイラーでは、ボイラー水中に亜硫酸ナトリすいので、ドラムから水柱管に向かって下がり勾配ウムを過剰投入した場合、その残存量が多くなるとの配管としてはならない。

無水亜硫酸や硫化水素が生成するおそれがある。

（３）水面計とボイラー間の弁やコックは、ボイラー使（３）ヒドラジンは、ボイラーの溶解性蒸発残留物濃度用中、全開となっていることを確かめる。

を上昇させない利点があるため、高圧ボイラーに使（４）圧力計の位置がボイラー本体から離れており、長い連絡管を使用する場合は、連絡管の途中に止め弁用される。
（４）１㎎/ℓ の溶存酸素の除去のためには、ヒドラジンを設けてはならない。

が１㎎/ℓ 必要とされるが、ヒドラジンは酸素との反（５）圧力計は、原則として、毎年１回、圧力計試験機による試験を行うか、試験専用の圧力計を用いて比応が遅いので必要量の２倍程度が注入される。
（５）過剰に投入されたヒドラジンは、アンモニアと二較試験を行う。

酸化炭素に分解されるが、アンモニアが復水中に多量に含まれると銅系金属を腐食させる。

問１８

水中の不純物に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）溶解性蒸発残留物は、ボイラー内で蒸発により濃縮し、スケールやスラッジとなり、また、腐食の原因となるものがある。

問２０

蒸発量が１日６ｔの炉筒煙管ボイラーに塩化物イオン濃度が１４㎎/ℓ の給水を行い、２０kg/ｈの連続ブローを行う場合、ボイラー水の塩化物イオン濃度の計
算上での近似値は、次のうちどれか。

（１）１５０㎎/ℓ（２）スラッジは、主としてカルシウム、マグネシウム（２）１７０㎎/ℓの炭酸水素塩が加熱（８０〜１００℃）され、分解（３）１９０㎎/ℓ

することにより生じる。

（４）２１０㎎/ℓ（３）ボイラー水の吹出しが適切に行われないときは、（５）２３０㎎/ℓ

スラッジが水循環の緩慢な箇所にたまり、腐食、過熱、吹出し管の閉塞などの原因となる。
（４）スケールの熱伝導率は、軟鋼の１/２０〜１/１００程度であり、ボイラーの伝熱面にスケールが付着すると、ボイラー水による伝熱面の冷却が不十分となり、伝熱面の温度が上昇する。
（５）硫酸塩類やけい酸塩類のスケールは、伝熱面において熱分解して軟質沈殿物になるが、次第に固まり、腐食等の原因になる。
（午前終り）

一 級 ボ イ ラ ー 技 士 試 験 B
受験番号

１

ボＢ１／５

（燃料及び燃焼に関する知識）問

１

燃料及び燃焼に関し、次のうち誤っているものはど

問

れか。

３

（１）気体燃料は、空気との混合状態を比較的自由に設（１）液体燃料及び固体燃料はその組成を示すのに元素定でき、火炎の広がり、長さなどの火炎の調整が容分析、気体燃料には成分分析が用いられる。

易である。

（２）液体燃料に小火炎を近づけたとき、瞬間的に光を（２）ガス火炎は、油火炎に比べて輝度が低く、燃焼室放って燃え始める最低の温度を発火温度という。

においては輝炎による放射伝熱量が少なく、管群部（３）燃料を空気中で加熱し、他から点火しないのに自での対流伝熱量が多い。

然に燃え始める最低の温度を着火温度という。

（３）天然ガスのうち乾性ガスは可燃成分のほとんどが（４）燃料の燃焼後、廃ガス中の生成されるＨ ２Ｏが液体メタンで、その発熱量は、メタン、エタンのほかプロの場合には、気体の場合より蒸発潜熱分だけ多くのパン以上の高級炭化水素を含む湿性ガスより小さい。

熱量が外部に放出され、この蒸発潜熱を含めた発熱（４）液化天然ガス(ＬＮＧ)は、液化前に脱硫、脱炭酸量を高発熱量という。

プロセスで精製されるためＣＯ ２ 、Ｎ ２ 、Ｈ ２ Ｓなどの不純物を含まない。

（５）発熱量は、固体燃料及び液体燃料については断熱問

２

気体燃料に関し、次のうち誤っているものはどれか。

熱量計を用い、気体燃料についてはユンカース式熱（５）液化石油ガス(ＬＰＧ)は、硫黄分がほとんどなく、量計を用いて測定するが、いずれの場合も測定値は空気より重いガスで、気化潜熱が大きく、その発熱高発熱量である。

量は天然ガスの湿性ガスと同程度である。

温度３０℃で５０ℓ の重油の標準温度における体積の近似値は、次のうちどれか。
ただし、重油の体膨張係数を０.０００７/℃とする。

（１）４９.２ℓ（２）４９.５ℓ

問

４

メタンガス１ｍ３ Ｎ を完全燃焼させるのに必要な理論
空気量の近似値は、次のうちどれか。
なお、メタンが完全燃焼して二酸化炭素と水になる
反応式は下記のとおりである。
ＣＨ ４ ＋ ２Ｏ ２ ＝ ＣＯ ２ ＋ ２Ｈ ２ Ｏ（３）４９.８ℓ（１）２.０ｍ ３ Ｎ（４）５１.１ℓ（２）２.５ｍ ３ Ｎ（５）５２.２ℓ（３）５.０ｍ ３ Ｎ（４）８.０ｍ ３ Ｎ（５）９.５ｍ ３ Ｎ

１ボＢ２／５
問

５空気比に関し、次のうち誤っているものはどれか。

問（１）空気比とは、理論空気量に対する実際空気量の比で、７ガスバーナに関し、次のうち正しいものはどれか。

（１）ガスバーナには、拡散形と予混合形ガスバーナが理論空気量をＡ ０、実際空気量をＡ 、空気比をｍ とすあるが、中・小容量ボイラーでは予混合形ガスバー

ると Ａ ＝ ｍＡ ０ となる。

ナが主バーナとして使用されることが多い。

（２）空気比 ｍ は、完全燃焼の場合、乾き燃焼ガス中の（２）予混合形パイロットバーナは、混合ガスの流速が酸素の体積割合を Ｏ ２ (％)とすると速くなると、リテンションリングを設けているため

２１
２１− Ｏ ２（３）拡散形バーナは、ガスと空気を別々に噴出し拡散で求めることができる。

混合しながら燃焼させるバーナで、逆火の危険性はｍ ≒吹き消えることがある。

（３）実際燃焼における空気比の概略値は、液体燃料で少ないが燃焼量の調節範囲は狭い。

１.０５〜１.３、微粉炭で１.１５〜１.３である。

（４）センタータイプガスバーナは、バーナ管の先端が（４）空気比が過小な場合には、燃焼温度が低下したりリング状で複数個のガス噴射口があり、油燃料との排ガス量が多くなるなどの影響がある。

混焼用バーナとして用いられる。

（５）空気比が過大な場合には、低温腐食、高温腐食及（５）ガンタイプガスバーナの多くは、バーナ、ファン、びＮＯ Ｘ の発生等に影響を及ぼす。

点火装置、燃焼安全装置、負荷制御装置などを一体として設計・製作され、中・小容量ボイラー用バーナとして用いられる。

問

６

理論酸素量に関する次の文中の内に入れるＡ

からＣの数値の組合せとして、正しいものは(１)〜(５)のうちどれか。
『液体燃料の理論酸素量 Ｏ Ｏ(ｍ Ｎ /㎏燃料)は、燃料１㎏に含まれる炭素、水素、酸素及び硫黄の量をそれぞれ ｃ 、 ｈ 、 ｏ 及び ｓ (㎏)とすれば、次式で表わすことができる。
22.4Ａ８液体燃料の供給装置に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）常温では流動性の悪い燃料油をストレージタンク
３Ｏ Ｏ＝問に貯蔵する場合は、タンク底面にコイル状の蒸気ヒータを装備して加熱する。
（２）サービスタンクは、工場内に分散する各燃焼設備に、燃料油を円滑に供給する油だめの役目をするタc + 22.4 (h 4oＢ)+22.4Ｃンクである。

s』（３）噴燃ポンプは、燃料油をバーナから噴射するのに必要な圧力まで昇圧して供給するポンプである。

ＡＢＣ（４）噴燃ポンプには、吐出し圧力の過昇を防止するた（１）１２２１６め、吐出し側と吸込み側の間に逃し弁のついたバイ（２）１２８３２パス管が設けられる。

（３）１４８１６（４）１２２３２（５）２１６８（５）主油加熱器は、噴燃ポンプの入口側に設置され、バーナに合った適性粘度に油を加熱する。

１ボＢ３／５（関問９ボイラーの熱損失に関し、次のうち誤っているもの

係

問１１はどれか。
（１）ボイラーの排ガス熱による損失は、乾き排ガス中側で算定する。
（２）立て横管ボイラーの伝熱面積は、横管の内径側で算定する。
（３）貫流ボイラーは、燃焼室入口から過熱器入口まで（３）ボイラー周壁から大気への放射熱損失は、ボイラーの水管の燃焼ガスに触れる面の面積で伝熱面積を算の容量が大きいほどその割合は小さい。
（４）燃えがら中の未燃分による損失は、ガスだきでは定する。
（４）鋳鉄製ボイラーの伝熱面積には、スタッドの部分無視できるが、油だき及び石炭だきの場合は５％程度である。

伝熱面積の算定方法に関し、法令上、誤っているも（１）横煙管ボイラーの煙管の伝熱面積は、煙管の内径やＨ ２ などの未燃ガスが残ったときの損失で、通常、排ガス熱による損失よりも小さい。

令）のは次のうちどれか。のＣＯ ２ の体積比に反比例する。
（２）不完全燃焼ガスによる損失は、燃焼ガス中にＣＯ法も算入する。
（５）水管ボイラーの胴、エコノマイザ、過熱器及び空（５）熱損失には、排ガス熱による損失、不完全燃焼ガ気予熱器は伝熱面積に算入しない。

スによる損失、ボイラー周壁から大気への放熱損失、燃えがら中の未燃分による損失、蒸気や温水の放出、ブローによる損失のほか、不明なものもある。

問１０

ＮＯ Ｘ の低減を図る燃焼方法に関し、次のうち誤っているものはどれか。

問１２

法令上、一級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者として選任できない作業は、次のうちどれか。

（１）燃焼によって生じるＮＯ Ｘ は、燃焼性において適

ただし、いずれのボイラーも、異常があった場合に切と思われる空気比の付近でピークとなり、空気比安全に停止させることができる機能を有する自動制御がそれよりも小さくても大きくても減少するという装置を設置していないものとする。

燃焼上の特性がある。

（１）最高使用圧力１.２ＭPa、伝熱面積２４５ｍ２の蒸気（２）二段燃焼法は、燃焼用空気を一次と二次に分けてボイラー２基及び最高使用圧力０.２ＭPa、伝熱面積供給し、燃焼を二段階で完結させて、ＮＯＸ を低減す

１８ｍ ２ の温水ボイラー２基の計４基のボイラーをる方法である。

取り扱う作業（３）排ガス再循環法は、燃焼用空気に排ガスの一部を混合して燃焼ガスの体積を増し、燃焼温度を下げる方法である。
（４）炉内温度や火炎温度を低下させる方法の一つに、燃焼室熱負荷を低減する方法がある。
（５）低空気比燃焼は、 ボイラー効率が低下するが、ＮＯ Ｘ 低減対策として有効である。

（２）最高使用圧力１.２ＭPa、最大電力設備容量４００kＷの電気ボイラー２０基を取り扱う作業（３）最高使用圧力１.６ＭPa、伝熱面積２００ｍ２の廃熱ボイラー４基を取り扱う作業（４）最高使用圧力１.６ＭPa、伝熱面積１６０ｍ２の蒸気ボイラー３基及び最高使用圧力１.６ＭPa、伝熱面積６０ｍ ２ の貫流ボイラー１基の計４基のボイラーを取り扱う作業（５）最高使用圧力３ＭPa、伝熱面積４８５ｍ ２ の蒸気ボイラー１基及び最高使用圧力０.２ＭPa、伝熱面積３ｍ ２ の蒸気ボイラー５基の計６基のボイラーを取り扱う作業

１ボＢ４／５
問１３ボイラー(小型ボイラーを除く。)の落成検査、性能

問１５ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の設備等を変検査に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれ更するとき、法令上、所轄労働基準監督署長にボイラか。

ー変更届を提出する必要のないものはどれか。

（１）落成検査は、構造検査又は使用検査に合格した後でなければ受けることができない。
（２）落成検査を受ける者は、水圧試験の準備をしておかなければならない。
（３）落成検査に合格したボイラー又は落成検査の必要（１）炉筒（２）管寄せ（３）エコノマイザ（４）過熱器（５）空 気 予 熱 器がないと認められたボイラーについて、ボイラー検査証が交付される。
（４）ボイラー検査証の有効期間は原則１年であるが、性能検査の結果により１年を超え２年以内の期間を定めて更新されることがある。
（５）性能検査を受ける者は、検査に立ち会わなければならない。

問１４

ボイラー室の管理等に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

問１６ボイラー(小型ボイラーを除く。)の自主検査に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

（１）ボイラー室その他のボイラー設置場所には、関係（１）ボイラーは、原則として、使用を開始した後、１者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、その月以内ごとに１回、定期自主検査を行わなければな旨を見やすい箇所に掲示すること。

らない。

（２）ボイラー検査証並びにボイラー設置者の資格及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示すること。
（３）ボイラーとれんが積みとの間にすき間が生じたときは、すみやかに補修すること。
（４）ボイラー室には、必要がある場合のほか、引火しやすいものを持ち込ませないこと。
（５）移動式ボイラーにあっては、ボイラー検査証又はその写しをボイラー取扱作業主任者に所持させること。

（２）ボイラーを、１月を超える期間使用しない場合、その期間は定期自主検査を実施する必要はない。
（３）１月を超える期間使用しないボイラーを再び使用するときは、定期自主検査に定める項目について自主検査を行わなければならない。
（４）定期自主検査の項目に定められているものは、ボイラー本体、附属装置及び附属品、通風装置、燃焼装置の４項目である。
（５）定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、３年間保存しなければならない。

１

ボ

Ｂ５／５
問１７

鋼製ボイラーの安全弁に関し、法令上、誤っている

問１９

ものは次のうちどれか。

鋼製ボイラーの自動制御装置に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

（１）貫流ボイラー以外の蒸気ボイラーの安全弁は、弁（１）自動給水調整装置は、蒸気ボイラーごとに設けな軸を鉛直にしてボイラー本体の容易に検査できる位置に直接取り付けなければならない。

ければならない。
（２）自動給水調整装置を有する蒸気ボイラー（貫流ボ（２）貫流ボイラーには、ボイラー本体と過熱器の出口イラーを除く。）には、原則として、低水位燃料遮付近のそれぞれに安全弁を取り付け、安全弁の吹出し総量を最大蒸発量以上にしなければならない。

断装置を設けなければならない。
（３）低水位燃料遮断装置は、蒸気ボイラーの起動時に（３）過熱器には、過熱器の出口付近に過熱器の温度を水位が安全低水面以下である場合及び運転時に水位設計温度以下に保持することができる安全弁を備えが安全低水面以下になった場合に、自動的に燃料のなければならない。

供給を遮断する機能を有する装置でなければならな

２（４）伝熱面積が５０ｍ 以下の蒸気ボイラーは、安全弁を１個とすることができる。

い。
（４）ボイラーの使用条件により運転を緊急停止するこ（５）水の温度が１２０℃を超える温水ボイラーには、とが適さないボイラーでは、低水位燃料遮断装置に内部の圧力を最高使用圧力以下に保持することができる安全弁を備えなければならない。

代えて、低水位警報装置を設けることができる。
（５）貫流ボイラーでは、自動給水調整装置を設けた場
合は、低水位燃料遮断装置に代えて、低水位警報装置を設けることができる。

問１８

次の文中の内に入れるＡからＣの数字又は語句の組合せとして、法令上、正しいものは(１)〜(５)のうちどれか。

問２０

鋳鉄製ボイラーの附属品に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

（１）温水ボイラーには、ボイラーの本体又は温水出口『最高使用圧力１ＭPa以上の鋼製の蒸気ボイラー(移動式ボイラーを除く。)の吹出し管には、吹出し弁をＡ個以上又は吹出し弁と吹出しコックをそれぞれＢ個以上Ｃに取り付けなければならない。』

付近に、原則として、水高計を取り付けなければならない。
（２）温水ボイラーには、水高計に代えて圧力計を取り付けることができる。

ＡＢＣ（３）開放型膨張タンクに通ずる逃がし管であって、内（１）２１並列部の圧力を最高使用圧力以下に保持することができ（２）３２直列るものを備えた暖房用温水ボイラーは、逃がし弁を（３）３２鉛直備えなくてもよい。

（４）３２並列（４）温水ボイラーで圧力が０.３ＭPaを超えるものには、

（５）２

１直列

温水温度が１２０℃を超えないように温水温度自動制御装置を設けなければならない。
（５）給水が、水道から供給される場合には、この水道に接続する管を逃がし管に取り付けなければならない。

（終り）