ガス溶接作業主任者試験（平成15年1⽉〜平成15年6⽉実施分）

問１ （ガス溶接等の業務に関する知識）
次の⽂中の（）に⼊れるＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄの語句の組合せとして、正しいものは(１)〜(５)のうちどれか。
「ガス溶接作業は、アセチレンその他の可燃性ガス及び酸素を⽤いて( Ａ)を発⽣させ、その熱で⾦属を接合するもので、さらに作業中は⽕花が⾶散するなどにより（ Ｂ ）の危険性が極めて⾼い。また、溶接、溶断する材料によっては、鉛、亜鉛等の（ Ｃ ）が発⽣し（ Ｄ ）の原因となる。」
ＡＢ

Ｃ

Ｄ

（１）⾼（２）⾼熱
熱爆
⽕発
災

ガ ス
粉じん

（３）⾼（４）⽕熱炎

⽕⽕災
災

粉じん
ヒューム

酸素⽋乏症
⽕ 傷

（５）⽕炎

ヒューム

中

爆発・⽕災

中
爆

毒発

毒問２ マニホールド⽅式の可燃性ガス集合装置において、マニホールド内の混合ガスをパージした後の容器弁の開弁要領として、正しいものはどれか。
（１）マニホールド⽚側のすべての容器弁を開ける。
（２）マニホールド⽚側の半数の容器弁を開ける。
（３）マニホールド両側のすべての容器弁を開ける。
（４）マニホールド両側のすべての容器弁を急速に開ける。
（５）マニホールド両側の半数の容器弁を急速に開ける。
問３ ガス溶接に⽤いられるボンベ等の取扱いに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）容器を空にするときは、わずかのガスを残し、弁をよく閉め、キャップを取り付け、胴⾯にチョーク等で「空」⼜は「使⽤済」と明記する。
（２）酸素容器の弁は、使⽤中には全開にする。

（３）容器⽤ハンドルは、容器の使⽤中は必ず容器弁より外す。
（４）溶解アセチレン容器の弁は、１.５回転以上開けて使⽤しない。
（５）圧⼒調整器を取り付けるときは、専⽤ハンドルを⽤いて容器弁を３０〜４５°の開き⾓度で１〜２回開き、ガスを少量放出して、⼝⾦内のゴミ等を吹き払う。
問４吹管の取扱いに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）⽕⼝の当たり部がトーチヘッドの接点に密着していないときは、逆⽕、酸素と可燃性ガスとの混合の危険があり、また、⽕炎不整による作業不能におちいることがある。
（２）打ち合せ、休憩等で作業を中断するときは、圧⼒調整器内のガス抜きを必ず⾏う。
（３）ガス漏れの点検を⾏うときは、吹管のバルブは閉め、容器弁、圧⼒調整器等は開放する。
（４）吹管に点⽕後、所要の⽕炎に調整するときは、酸素バルブ、可燃性ガス
バルブの順で操作する。
（５）ガス抜きを⾏うときは、容器弁を閉じ､次いで吹管の可燃性ガスバル
ブ､て､酸素バルブの順に開き、ただちに酸素､可燃性ガスの順にバルブを閉め圧⼒調整器内の残留ガスを除去する。

問５ ガス溶接作業における災害防⽌に関する次の記述のうち、誤っている
ものはどれか。
（１）ガス溶断⽤酸素は、鉄の燃焼に必要な量よりも過剰に噴出され、周囲の酸素濃度が⾼くなるので、可燃物の発⽕温度が低下し、発⽕の危険が⾼くなる。
（２）アルミニウムやマグネシウムは、ガス溶断炎や落下⽕花で発⽕することがあるが、このような場合は、ただちに⽔で消⽕する。

（３）硫酸など酸を貯蔵したタンク内で作業を⾏う場合は、⽔素の発⽣を予測して作業前にタンク内のガス検知を⾏う。

（４）タンク内の可燃物の除去が困難な場合は、窒素、⼆酸化炭素などの不活性ガスで内部の空気を⼗分に置換する。
（５）換気が困難であったり不⼗分なところで構造物等の解体作業を⾏う場
合は、送気マスクや防じんマスクなどの呼吸⽤保護具を⽤いる。

問６ （ 関 係 法 令 ）次の装置のうち、労働安全衛⽣法施⾏令に定めるガス集合装置に該当するものはどれか。
（１）溶解アセチレンボンベ８本を連結し、その内容積の合計が４８０リッ
トルの装置（２）ブタンガスボンベ８本を連結し、その内容積の合計が８００リットルの装置（３）ＬＰガスボンベ７本を連結し、その内容積の合計が６４０リットルの装置（４）⽔素ボンベ９本を連結し、その内容積の合計が３７０リットルの装置（５）プロパンガスボンベ９本を連結し、その内容積の合計が９５０リット
ルの装置
問７ 次の⽂中の（）内に⼊れるＡ，Ｂ，Ｃの語句の組合せとして、法令上、正しいものは(１)〜(５)のうちどれか。
「事業者は、引⽕性の物の蒸気、可燃性ガス⼜は可燃性の粉じんが存在して爆発⼜は⽕災が⽣ずるおそれのある場所については、当該蒸気、ガス⼜は粉じんによる爆発⼜は⽕災を防⽌するため（ Ａ ）、（ Ｂ ）、（ Ｃ ）等の措置を講じなければならない。」

Ａ

ＢＣ

（１）通⾵

消⽕設備の設置濃度の測定

（２）換

気⽴⼊除

（３）消⽕設備の設置

隔離（４）隔離⽴⼊（５）通⾵換

気問８

禁⽌

じん

濃度の測定
禁⽌

濃度の測定
除じんガス装置室に関する次の記述のうち､法令に定められていないものはどれか｡（１）ガス装置室の壁とガス集合装置との間隔については、作業を⾏うために⼗分な距離を保たなければならない。

（２）出⼊⼝の⼾は、厚さ１.５㎜以上の鉄板を使⽤し､⼜は不燃性の材料を⽤いてこれと同等以上の強度を有する構造とする。
（３）ガス装置室の屋根及び天井の材料は、軽い不燃性の物にする。
（４）ガス集合装置で移動して使⽤するもの以外のものについては、ガス装置室を設けなければならない。
（５）ガスが漏洩したときに、当該ガスが滞留しない構造とする。
問９

ガス溶接作業主任者に関する次の記述のうち、法令上、誤っているのはどれか。
（１）同⼀の場所でガス溶接の作業を⾏う場合において、当該作業に係るガス溶接作業主任者を⼆⼈以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。
（２）ガス溶接作業主任者免許は、満１８歳に満たない者については受けることができない。
（３）ガス溶接装置を⽤いて⾦属の溶接、溶断作業を⾏うときは、ガス溶接作業主任者は、作業⽅法を決定し、作業を指揮しなければならない。
（４）ガス溶接作業主任者は、ガス集合装置の取扱いに従事する労働者に安全器を１⽇１回以上点検させなければならない。
（５）ガス溶接作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の⽒名及びその者に⾏わせる事項を作業場の⾒やすい箇所に掲⽰する等により関係労働者に周知させなければならない。
問１０

次の⽂中の（）内に⼊れるＡ，Ｂ，Ｃの数字及び語句の組合せとして、法令上、正しいものは(１)〜(５)のうちどれか。
「ガス集合溶接装置の安全器は、⼀の吹管について（ Ａ ）以上になるよ

うに（ Ｂ ）に設ける必要があるが、この場所は、作業中、（ Ｃ ）でなければならない。」
Ａ
（１）１

Ｂ配 管

Ｃ
その機能を容易に確かめることができる箇所

（２）１

配管

逆流した酸素を確実に⼤気に放出することができる箇所（３）２配管破裂したあと、ガス通路を閉⽌することができる箇所（４）２（５）２主管及びその機能を容易に確かめることが分岐管できる箇所

主管及び破裂したあと、ガス通路を閉⽌す

分岐管ることができる箇所

問１１ （免除者は、以下問１１〜２０は解答しないで下さい｡）（アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識）
ガス集合溶接装置に関する次のＡからＥまでの記述について、正しいものの組合せは(１)〜(５)のうちどれか。
Ａを溶解アセチレンのガス集合溶接装置の配管及び附属器具には、銅⼜は銅７０％以上含有する合⾦を使⽤することができない。
Ｂ 酸素集合装置のカードル⽅式は､通常､毎⽉の消費量が約 1000〜 5000
ｍ３のときに⽤いられ、酸素容器２５〜３０本程度のものが採⽤される。
Ｃ ガス集合装置は、⽕気を使⽤する設備から５ｍ以上離れた場所に設けなければならない。
Ｄ アセチレン、ＬＰガス容器の連結⽅式にカードル⽅式を採⽤するのは、こ

れらの容器は横にできないからである。
Ｅ

ガス集合装置は、ガス集合部と減圧部に分けられ、安全器は、ガス集合部に取り付けられる。

（１）Ａ，Ｂ，Ｃ（２）Ａ，Ｂ，Ｅ（３）Ａ，Ｄ，Ｅ（４）Ｂ，Ｃ，Ｄ（５）Ｃ，Ｄ，Ｅ

問１２

ガス容器に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）溶解アセチレン容器には、安全装置として可溶合⾦栓がついており、可溶合⾦栓は、容器肩部に２個あるいは１個と容器弁とに設けてある。
（２）ガス容器の合計容積が３００ｍ３を超える貯蔵するときは、あらかじめ
都道府県知事の許可を受ける。
（３）容器⽤弁には、内部圧⼒が上昇したとき容器の破壊を防⽌するため耐圧試験圧⼒×０.８以上で作動する安全弁が設けられる。
（４）アセチレン－ＬＰガス混合ガスの容器の塗⾊はねずみ⾊である。
（５）充てん圧⼒の⾼いガスに使⽤される容器は、⾓鋼材から鍛造でつくられたものと継⽬なし鋼管の両端を鍛造で絞ってつくったものとがある。

問１３ ガス溶接器、ガス切断器に関する次のＡからＥまでの記述について、正しいものの組合せは(１)〜(５)のうちどれか。
Ａ
ゼ低圧⽤溶接器には、インゼクタノズル内に針弁があるＡ形溶接器とインクタノズルに針弁がないＢ形溶接器とがある。
Ｂ 低圧⽤溶接器の特徴は、溶接器内部にインゼクタ機構があることで、インゼクタノズルから吹き出される⾼速の酸素気流によりアセチレンを吸引して、混合ガスを形成するようになっている。
Ｃ ＬＰガスをガス切断⽤予熱ガスとして使⽤する吹管は、予熱⽤酸素を多量に要するので、インゼクタノズルの⼝径がアセチレン⽤に⽐べて⼤きく製作される。
Ｄ

中圧⽤切断器は、ガス混合が⽕⼝内部で⾏われ、チップミキシング形切断器とも呼ばれる。
Ｅ

低圧⽤溶接器は、アセチレンが酸素通路に逆流して逆⽕などの原因になるので、中圧⽤アセチレンは使⽤できない。
（１）Ａ，Ｂ，Ｃ（２）Ａ，Ｂ，Ｅ（３）Ａ，Ｄ，Ｅ（４）Ｂ，Ｃ，Ｄ（５）Ｃ，Ｄ，Ｅ

問１４

次の⽂中の（）内に⼊れるＡ，Ｂ，Ｃの語句の組合せとして、正しいものは(１)〜(５)のうちどれか。
「導管の径は、消費されるガスの（ Ａ ）に⼗分応じたものでなければならない。もし、導管の径が（ Ｂ ）と（ Ｃ ）の損失をまねき、必要量のガスを供給することが困難となり、溶接作業や溶断作業を阻害する結果をまねくことになる。」
Ａ（１）圧 ⼒（２）種 類（３）重 量（４） 量（５）圧 ⼒

Ｂ
太すぎる
太すぎる
太すぎる
細すぎる
細すぎる

Ｃ
速
圧
速
圧
速度
⼒度
⼒度

問１５ ガス集合溶接装置の安全器に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）安全器の有効⽔柱は、低圧⽤⽔封式安全器にあっては、０.２５kＰa{有効⽔柱２５mm}以上、中圧⽤⽔封式安全器にあっては０.５kＰa{有効⽔柱５０mm}以上としなければならない。
（２）安全器は、１⽉以内ごとに１回、定期に損傷、変形、腐⾷等の有無およびその機能について⾃主検査を⾏わなければならない。
（３）逆⽌弁は気体の逆流を防ぐもので、導管内に酸素と可燃性ガスの混合ガスがつくられるのを防⽌できるので、逆⽕爆発の予防に役⽴つ。

（４）逆⽌弁を装置する位置は、極⼒吹管の⼊⼝に近い箇所が望ましい。
（５）アセチレンは、単びんで使⽤する場合であっても逆⽕防⽌装置（乾式安全器等）の装着が義務づけられている。

問１６ （アセチレンその他の可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関する知識）
酸素の性状等に関する次のＡからＥまでの記述について、正しいものの組
合せは(１)〜(５)のうちどれか。
Ａ

酸素は、通常、空気中には約１８vol％含まれ、空気より１.１倍重い。

Ｂ

可燃性ガスの爆発範囲は、空気と混合したときよりも酸素と混合した場合の⽅が広くなる。

Ｃ

⼤規模な⼯場では、液化酸素を気化装置を⽤いてガス化したうえ⼯場各所へ供給している。
Ｄ

酸素は、⼯業的には塩素酸塩から製造されるものが最も多い。

Ｅ

鉄などの⾦属は、⽔が共存すると酸素と化合するが、これを酸化腐⾷と呼ぶ。
（１）Ａ，Ｂ，Ｃ（２）Ａ，Ｂ，Ｅ（３）Ａ，Ｄ，Ｅ（４）Ｂ，Ｃ，Ｄ（５）Ｂ，Ｃ，Ｅ
問１７ 可燃性ガスに関する次のＡからＥまでの記述について、正しいものの組合せ
は(１)〜(５)のうちどれか。
Ａ 通⾵の悪い場合のガス滞留性は、空気に対する⽐重によって判断できる。
Ｂ プロパンは、空気に対する⽐重が１以下なので空気中に漏洩した場合、上昇し拡散して滞留しない。
Ｃ

メタン、アセチレン、⽔素は、単純窒息性ガスで毒性はない。

Ｄ

燃焼ガスと空気との混合物は、その温度が上昇すると、点⽕源がなくても発⽕することがある。
Ｅ

ブタジエンの⼈体に対する許容濃度は２０００ppmである。

（１）Ａ，Ｂ，Ｃ（２）Ｂ，Ｃ，Ｄ（３）Ｃ，Ａ，Ｅ（４）Ｄ，Ｃ，Ａ（５）Ｅ，Ａ，Ｂ

問１８

溶解アセチレンに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）アセチレンは、圧縮すると液化するが、この状態で容器に貯蔵すると爆発の危険があるので、溶解アセチレンの形で圧縮貯蔵される。
（２）７〜８kgのアセチレンを溶解している容器からは、６〜７ｍ３のアセチ
レンを取り出すことができる。
（３）容器に充てんされたアセチレンの品質は、ＪＩＳＫ１９０２（溶解アセチレン）の試験⽅法により、硝酸銀１０％⽔溶液に浸した紙⽚によって試験し、規定された基準に適合しなければならない。
（４）溶解アセチレンの許容充てん最⾼圧⼒は、１５℃で、ゲージ圧⼒１.５ＭＰa{１５.５kgf/cm２}以下とされているが、市販されている溶解アセチ
レンの多くは、これよりも低い圧⼒で充てんされている。
（５）溶剤には、アセトンのほかにはジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）が⽤いられている。これはアセトンに⽐べて溶解性が少しおちるが、毒性は少なく、取扱いが安全であるからである。
問１９ 液化プロパンを内容積１１７.５リットルの容器に充てんする場
合、充てん量の限度はいくらか。
ただし、液化プロパンの充てんの限度として定められている定数（Ｃ）は２.３５である。

（１）

１０kg

（２）

２０kg

（３）

４５kg

（４）

５０kg

（５）１１０kg

問２０アセチレンの爆発危険性に関する次の記述のうち､誤っているものはどれか｡（１）銅、銀などは、アセチレンと容易に反応し、爆発危険性のあるアセチリドを⽣成する。
（２）アセチレン混合ガスの空気中の爆発範囲は、２０〜４０vol％である。
（３）アセチレンは､空気や酸素がなくても着⽕源があれば分解爆発を起こし､炭素と⽔に分解する。
（４）アセチレンは、⾼圧下では点⽕に必要な最⼩のエネルギーは、圧⼒の増加に伴って急速に⼩さくなる。
（５）発⽕温度は、約３００℃と低いので、⽕炎はもちろん、⾼温配管のような⾼熱物に触れても容易に発⽕する。

（終わり）

Copyrights(C) All Rights Riserved. 禁無断複製、無断転載
このホームページに掲載されている記事・写真・図表などの無断転載を禁じます。