No. 87230610
保管用

家庭用ポンプNEWソフトカワエース®NFH形

取扱説明書
このたびは、家庭用ポンプをお買上げいただきまして
まことにありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、
正しく安全にお使いください。
なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

取り扱いかた�お客様用�

目

BI001

次
安全上のご注意 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
はじめにご確認ください . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
各部の名前 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
使いかた . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
水質検査について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
製品仕様 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
故障かな？と思ったら . . . . . . . . . . . . . . . .15

設置・準備について�工事店様用�

本製品の設置については専門工事が必要です。この「設置・準備について」をよく読み内容を理解されたうえで作業してください。
また、設置・準備はお客様自身で行わないでください。

安全上のご注意 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
据付・配管工事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9電気工事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
試運転 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
消耗部品の交換 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
故障かな？と思ったら . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

取り扱いかた安全上のご注意
本書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための注意事項が記載されております。
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」の２つに区分しています。
いずれも安全に関する重要な事項ですので、必ず守ってください。
｢警告｣、｢注意｣が示す危険度の内容
人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
人が傷害を負う可能性および物的損害が想定される内容。
絵表示の意味気をつけなければならない
内容を表しています。たとえば
は「感電注意」を示しています。

してはいけない行為を表しています。たとえばは「分解禁止」を示しています。

取り扱いかた�お客様用�

据付について設置工事は、販売店様（工事店様）に依頼してください。工事に不備があると、水漏れの原因にな

ポンプの周りに燃えやすいものを置かないでください。万が一、電源プラグが発熱して発火すると、禁止ることがあります。

感電や漏電、火災の原因になります。

点検、修理について
動かなくなったり異常 ( コゲ臭いなど ) がある場合、直ちに運転を停止して電源を遮断
し、ご購入先もしくは弊社最寄りの営業所に点検あるいは修理を依頼してください。異ポンプカバーを外したまま使用しないでくだ
さい。ほこりや絶縁劣化などで感電や火災の恐れがあ
禁

止

ります。

常のまま運転を続けたり、修理に不備があると、感電や火災、漏水などの原因になります。

電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合、よく拭いてください。火災

修理技術者以外の人は、分解したり修理や改造を行わないでください。修理に不備があるの原因になります。

電源プラグを差し込んでいるコンセント部および電装箱にほこりが付着していないか、定期的に確認し、清掃してください。ほこりがたまっ

火災の原因になります。

長期間ご使用にならない場合は、水抜きを行い電源を遮断してください。絶縁劣化による試運転、運転について
配線を取り付けたり取り外したりする場合、必ず電源を遮断して電気がきていないことを確認してください。感電する恐れがあります。

必ずしなければならない行為を表しています。たとえば は「強制」を意味
し、 は「電源プラグを抜くこと」を示しています。

分解・改造禁止と、感電や火災、漏水などの原因になります。

お手入れの際は、必ず電源を遮断して電気がきていないことを確認してください。感電たまま放置しておくと、電源プラグが発熱して発火し、火災やけがをする恐れがあります。

の原因になることがあります。

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 また、濡れた手で抜電源プラグを抜く

き差ししないでください。感電やけがをする恐れがあります。

ポンプを移動し再設置する場合は、ご購入先もしくは弊社最寄りの営業所にご相談く
ださい。 据付に不備があると、感電や火災、漏水などの原因になります。

2

製品仕様について決められた製品仕様以外では使用しないでください。感電や火災、漏水などの原因になります。
禁

回転物注意

運転中は回転部分に触れたり、モータの開口部に指や棒などを入れないでください。 感電
やけがの原因になります。

止
指を挟まれないよう注意感電注意

搬入、据付について

禁

止

飲用水として使用する場合は、保健所の指導に基づき設置時および定期的に、水質検査を実施してください。水質が悪化していると、た、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、ケーブルが破損し火災･感電の原因になります。

飲んで体調を損なう原因となります。

３日間以上、水を使用しなかった場合は、じゃ口を開いてしばらく（５～６分間）水を出し、きれいな水になってから使用してください。水質が悪化していると、飲んで体調を損なう原因になります。

禁定格電圧以外では使用しないでください。火

止

止

止

高温注意

運転中はモータに触れないでください。 高温になっている場合がありますので、火傷をする恐れがあ

ポンプが高温の場合は、プラグ（呼び水口）を取り外さないでください。熱湯が噴出し、火傷をする恐れがあります。

取り扱いかた�お客様用�

高温注意

ポンプに毛布や布などをかぶせたり、ポン
プカバー内に燃えやすいものを入れないでください。過熱して発火することがあります。

点検、修理について

災や感電の原因になることがあります。
禁空運転 ( ポンプに水のない状態での運転 ) お
よび締切運転 ( ポンプ内での水の流入、流出のない状態 ) はしないでください。ポンプが高温になり火傷をする恐れがあります。

禁

試運転、運転について

電源ケーブルを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。まります。

NFHは社団法人日本電機工業会が定めた“汎用インバータ（入力電流20Ａ以下）の高調波抑制指針”に適合しています。
＊本書内のイラストはNFH形の代表を示すものであり、機種により形状が多少異なるものがあります。

はじめにご確認ください
製品がお手元に届きましたら、下記項目を調べ、不具合な点がございましたら、お手数でもご購入先へご連絡く
ださい。
● ご注文どおりの製品か、銘板を見てご確認ください。
●

輸送中に破損した箇所や、ボルト、ナットなどのゆるみはないか、ご確認ください。ゆるみがある場合は増し締めをしてください。

●

ご注文の製品の付属品がすべて入っているか、ご確認ください。
本体

アース棒

取扱説明書・保証書

コード長1.5m
NF001

NF002

HDS013

3

各部の名前
製品全体図

ポンプカバーKPMモータアキュムレータ

ファインセンサー
プラグ

電装箱（呼び水口）

キャップ

取り扱いかた�お客様用�

弁座付ひしフランジ（吸込口）
ベース
ひしフランジ(吐出し口)

前面

ひしフランジ(予備吐出し口)

後面

接続子（アース端子）電源プラグ(単相100V品のみ)

NF005

電源コード
（2m）

ポンプカバーの取り付け・取り外しかた
取り付けかた1
2

ポンプカバー

ポンプカバーの左右切り欠き位置を、左右ねじ位置に合わせてベースにかぶせます。

ねじ

ポンプカバーの左右両側のねじを閉め込みます。
＊ ポンプカバーが固定されます。

取り外しかた1
2

ねじ

ポンプカバーの左右両側のねじを緩めます。
ポンプカバーを取り外します。

ベース
NF015

4

電装箱
250W以下400W以上チャージランプ

チャージランプ
アラームランプ

アラームランプ

チ

ャ

ジ
ー

チ

ーム
アラ
セ

リセットボタン

ー
ャ

ア

ト
ッ

リ

ッ
セ

ジ

ー
ラ

ム

ト

リ

リセットボタン
セ

フ

ン

ロ

セ

サ

ファインセンサー

ト
ー

サ
ン

A
ー

フ

ト

ロ

オプション

ファインセンサー
短絡線(フロートスイッチ用)

モータ

モータ

短絡線
(フロートスイッチ用)

電源

モータ

モータ

電源
NF006

NF007

ランプ表示について電源を切っても、チャージランプが点灯している場合は、電装箱内に電気が残っています。チャージラン
プが消えるまでは、充電部分には触れないでください。
接触禁止

チャージランプ
電源が入っている場合に点灯（赤色）します。

モータのコネクターが外れていると、電源を入れても点灯しません。

アラームランプ
電装箱、モータ、ポンプに異常が生じると、アラームランプが橙色に点灯または点滅し、同時にポンプが自動停止します。
● アラームランプ点灯時は、故障原因を取り除いてから、約 10 分後に「リセットボタン」を押して、ポンプを復帰させてください。
●

アラームランプ点滅時は、軽故障なのでポンプは自動的に復帰します。

＊ 故障時の処置について、詳しくは「故障かな？と思ったら」（P.15 参照）をご覧ください。
ご注意
凍結防止運転中はアラームランプが変則点滅し、じゃ口を閉じてもモータが停止しませんが正常です。
外気温が高くなれば、凍結防止運転は解除されます。また、凍結防止運転中も通常通り給水できます。（詳しくは「故障かな？と思ったら」（P.15 参照）をご覧ください。）

本製品のしくみじゃ口を開いて水を出すと、本製品（ポンプ）内の水圧が低下します。水圧の低下を内蔵のファインセンサー注 1)
が検知すると、水圧を基準値に戻すために自動でポンプを作動させます。じゃ口を閉じて給水量が減少すると、ファインセンサー内の流量スイッチが動作（約 4L/min 以下）し、ポンプが自動的に停止します。（タイマー機能内蔵のため、すぐにポンプが停止しないことがありますが、異常ではありません。）
注1）ポンプの自動運転に必要な圧力発信器、流量スイッチを一体にまとめたセンサー

5

取り扱いかた�お客様用�

ご注意

使いかた
設置から試運転までを工事店様が責任を持って行いますので、お客様が使用前に準備することはございません。
電源を入れておけば、じゃ口を開閉するだけで自動運転します。
ご注意●

ポンプが始動・停止する時に「キュッ」という音がすることがありますが異常ではありません。

●

本製品は自動で運転・停止しますが異常ではありません。

●

本製品に異常が発生した場合は「故障かな？と思ったら」（P.15 参照）をご覧ください。

水質検査について保健所等に水質検査を依頼される場合は、下記事項に注意してください。
（1）水質検査（化学試験・細菌試験）には、じゃ口から採った水をご使用ください。
（2）細菌試験をされる場合
・細菌試験の採水容器は保健所で除菌したものをご使用ください。
・細菌が付着しないように、容器や栓の内側には、手などを触れないでください。
・容器が汚染されないように、短時間で採水し、すぐに保健所に依頼してください。
（3）その他、水質検査方法については、最寄りの保健所にご相談ください。

取り扱いかた�お客様用�

製品仕様

標高 1000 ｍ以下の場所に設置してください。やむをえず、標高 1000 ｍを超える場所に設置する場合は、ご購入先もしくは弊社最寄りの営業所にご相談ください。

揚

6

液

液質、液温

清水、pH. 5.8～8.6、0～85℃（凍結なきこと）

塩素イオン濃度200mg／L以下

含有固形物の濃度、大きさ

50mg／L以下、0.3mm以下

設置場所（周囲温度／湿度）

屋外（－10～40℃／90%以下）

吸込条件

流込揚程：0～10m

制御方法

周波数制御による吐出圧力一定運転

モータ保護方法

電子サーマル、瞬時過電流保護

表示灯

チャージランプ（電源）、アラームランプ（故障）設置・準備について（工事店様用）
本製品の設置については専門工事が必要です。この「設置・準備について」をよく読み内容を理解されたうえで作業してください。また、設置・準備はお客様自身で行わないでください。

安全上のご注意
本書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための注意事項が記載されております。
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」の２つに区分しています。
いずれも安全に関する重要な事項ですので、必ず守ってください。
｢警告｣、｢注意｣が示す危険度の内容
人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
人が傷害を負う可能性および物的損害が想定される内容。
絵表示の意味気をつけなければならない
内容を表しています。たとえば
は「感電注意」を示しています。

してはいけない行為を表しています。たとえばは「分解禁止」を示しています。

据付について据付は取扱説明書に従って確実に行ってくだ
さい。据付が不完全な場合、感電や火災、落下によるアース線をポンプのアース端子に接続し、アース棒を地中に埋めてください。 アース工
アース線を必ず接続する

けがの原因になります。

適用される法規定（電気設備技術基準・内線規程・建築基準法等）に従って施工してください。法規定に反するだけでなく火災やけがの配線を取り付けたり取り外したりする場合、必ず電源を遮断して電気がきていないことを確認してください。感電する恐れがあります。
電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は、よく拭いてください。火災の原因になります。

配線、接続に不備があると、漏電や火災の原因になります。

アース線を必ず取り付けてください。故障や漏電のときに感電の原因になります。アース線の取りアース線を 付けは、法律で義務付けられています。
（詳しくは P.12
必ず接続するを参照してください。）

点検、修理について
修理技術者以外の人は、分解したり修理や改造を行わないでください。修理に不備がある
分解・改造禁止と、感電や火災、漏水などの原因になります。

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 また、濡れた手で抜電源プラグを抜く

き差ししないでください。感電やけがをする恐れがあります。

アースを確実に取り付け、電源側に専用の漏電しゃ断器を取り付けてください。漏電やアース線を必ず接続する

感電、火災の原因になります。（漏電しゃ断器内蔵形を
除く）

工事店様用

7

設置 準･備について�工事店様用�

電気工事は「電気設備技術基準」および「内線規程」に従って確実に施工してください。

アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線には接続しないでください。アースが不完全な場合、感電する恐れがあります。

事は電気設備技術基準に基づき、電気工事士の方が行ってください。（詳しくは P.12 を参照してください。）

試運転、運転について原因になります。

接地工事は通電前に必ず行ってください。

必ずしなければならない行為を表しています。たとえば は「強制」を意味
し、 は「電源プラグを抜くこと」を示しています。

製品仕様について決められた製品仕様以外では使用しないでください。感電や火災、漏水などの原因になります。
禁定格電圧以外では使用しないでください。
火災や感電の原因になることがあります。
禁止

運転中はモータに触れないでください。高温

止

高温注意

になっている場合がありますので、火傷をする恐れがあ
ります。

感電注意

搬入、据付について
排水処理、防水処理されていない場所には設置しないでください。水漏れが起きた場合、大禁

止きな被害につながる恐れがあります。

回転物注意

禁

止

禁

止

機械および化学工場など酸・アルカリ・有機
溶剤・塗料などの有害ガス、腐食性成分を含んだガスが発生する場所、またはほこりの多い場所には設置しないでください。漏電や火災の原因になることがあります。

飲用水として使用する場合は、保健所の指示に基づき設置時および定期的に、水質検査を実施してください。水質が悪化していると、飲んやけがの原因になります。

指を挟まれないよう注意

浴室など湿気の多い場所には設置しないでください。漏電すると感電する恐れがあります。
水場での
使用禁止

運転中は回転部分に触れたり、モータの開口部に指や棒などを入れないでください。 感電電源ケーブルを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。ケーブルが破損し火災･感電の原因になります。

禁止ポンプに毛布や布などをかぶせたり、ポンプ
カバー内に燃えやすいものを入れないでくだ
さい。過熱して発火することがあります。

点検、修理について
点検時には内部の圧力がゼロであることを確認してください。水が噴き出す恐れがあります。

で体調を損なう原因となります。

試運転、運転について

絶縁抵抗測定は電源電圧に合った絶縁抵抗計（125V 以下）をご使用ください。

やむをえず屋外にコンセントを設ける場合
は、防水形コンセントを使用してください。

制御基板等が破損する恐れがあります。

漏電や感電の恐れがあります。
高温注意

ポンプが高温の場合は、プラグ（呼び水口）を取り外さないでください。熱湯が噴出し、火傷をする恐れがあります。

作動原理

設置 準･備について�工事店様用�

じゃ口の開閉等によりアキュムレータ内の圧力が低下すると、ファインセンサー注 1) がそれを検知して本製品（ポンプ）が自動で始動し、吐出圧力を一定に保つ運転を行います。吐出量が減少すると、ファイン
センサー内の流量スイッチが動作（約 4L/min 以下）し、ポンプが自動的に停止します。（タイマー機能
内蔵のため、すぐにポンプが停止しないことがありますが、異常ではありません。）
注1）ポンプの自動運転に必要な圧力発信器、
流量スイッチを一体にまとめたセンサー

8

工事店様用

据付・配管工事据付場所の選定

床面が排水処理・防水処理されていない場所には設置しないでください。水漏れが起きた場合、大きな被害につながる恐れがあります。
禁止

標高 1000m 以下の場所に設置してください。やむをえず、標高 1000m を超える場所に設置する場合は、ご購入先もしくは弊社最寄りの営業所にご相談ください。
周囲にノイズの影響を受けやすい機器等がある場合は、ご購入先もしくは、弊社最寄りの営業所にご相談ください。

据付には以下の場所をお選びください。
●

台風などの風雨による影響を直接受けない場所●

風通しがよく、雨水・直射日光の当たらない涼しい場所●

給水源にできるだけ近く、かつできるだけ低い位置●

修理・点検ができるよう、本製品の周囲上面ともに 30cm 以上の空きが確保できる場所●

凸凹のない水平な場所■ 防寒対策禁止

発火注意

ポンプに毛布や布をかぶせたり、ポンプカバー内に燃えやすいものを入れないでください。
過熱して発火すると、火災の原因になります。

●

このポンプは、低温時に自動で凍結防止運転を行ない、ポンプ内部の凍結を防止します。ただし、外気温が特に低い地方では、この凍結防止機構だけでは十分ではありません。ポンプ小屋などを作ってその中に設置
してください。

●

凍結防止運転中はアラームランプが変則点滅し、じゃ口を閉じてもモータが停止しませんが正常です。
外気温が高くなれば、凍結防止運転は解除されます。また、凍結防止運転中も通常通り給水できます。
（詳しくは「故障かな？と思ったら」（P. 15参照）をご覧ください。）
凍結防止のため、配管には保温材を巻くか、地下に埋設してください。

●

電源を切ると凍結防止機構が作動しません。寒冷地では、長期間使用しない時でも水抜きをしない限り電源を切らないでください。

ご注意
凍結による破損事故については責任を負いかねますので、凍結防止対策は徹底して行ってください。

工事店様用

9

設置 準･備について�工事店様用�

●

据付
以下の事項に従って据え付けてください。
●

流込揚程を 10 ｍ以内にして使用してください。

●

メンテナンス用に、吸込口と吐出し口の近くにスルース弁を設置してください。

●

管継手類は十分に締め付け、空気の吸込みや水漏れのないようにしてください。

●

配管の荷重が直接ポンプにかからないように、配管支えを設置してください。

●

吸込配管内に空気溜まりができないように、こう配を付けてください。

●

配管はできるだけ短く、曲げる個所を少なくしてください。

●

吐出し揚程が高い場合は、ファインセンサーの調整を行ってください。（P.13 参照）＊ 弊社で販売しているのはポンプだけです。その他の機器については現地で準備してください。

配管内に空気が残らないように、負圧弁付空気抜弁と空気分離器を設けることをお勧めします。
シャワー
給湯水栓
負圧弁付
空気抜弁
安全弁

減圧弁

空気分離器

スルース弁
減圧弁
給湯器
ボイラー等

給湯水栓

給水圧力が高い地域では、
減圧弁を取り付けると湯温調整が容易になります。

排水溝
配管支え

BI002

設置 準･備について�工事店様用�
10 工事店様用

配管

配管のネジ部にはシール剤を使用して、確実に締めてください。水漏れの原因になります。

配管時の注意事項●

メンテナンス用に、吐出し口の近くにスルース弁を設置してください。

●

配管の荷重が直接ポンプにかからないように配管支えを設置してください。

●

管継手類は十分に締め付け、空気の吸込みや水漏れのないようにしてください。

●

吸込配管には、空気溜りができないようにこう配を付けてください。

●

配管はできるだけ短く、曲げる個所をできるだ
け少なくしてください。

●

据付場所によっては、ひしフランジ（吐出し口）とひしフランジ（予備吐出し口）の取付け位置を替えて配管することができます。

●

本製品フランジへの接続には、金属おねじ付バ
ルブソケット（JIS K 6743）の使用をおすすめします。

＜吐出し方向を変更する場合＞

ひしフランジ（吐出し口）

ひしフランジ（予備吐出し口）

NF011

設置 準･備について�工事店様用�

工事店様用

11

電気工事

電気工事は「電気設備技術基準」および「内線規程」に従って確実に施工してください。配線、接続に不備があると、感電や火災の原因になります。
進相コンデンサは取り付けないでください。異常発熱等の不具合を生じます。
禁止

本製品を発電機と組み合わせて使用する場合は、ご購入先もしくは弊社最寄りの営業所にご相談く
ださい。電装箱が破損する恐れがあります。

接地

1 付属のアース棒のリード線を、ベースの接続子（アース端子：M4）に接続します。

ー
ャ

ジ

チ

ア
ッ
セ

2 付属のアース棒をなるべく土の湿っている場所

ー
ラ

ム

ト

リ

サ
ン

セ

A
ト
ー
ロ
フ

に 30cm 以上埋めます。

モータ

ご注意
アース棒を埋めるときに、配管などを傷付けないように注意してください。

接続子（アース端子：M4）

30cm以上アース棒
NF012

通電（電源を入れる）
設置 準･備について�工事店様用�

電源を入れ、チャージランプが赤色に点灯することを確認します。

チャージランプ
チ

ご注意

1

ア

リ

ッ
セ

ン
セ

電源を入れる前に、結線が正しく行われているか、コ
ネクター（図の1～3）のゆるみはないかご確認くださ
い。

ャ

ジ
ー

ラ

ム
ー

ト

サ

A
ロ
フ

ー

ト

2
モータ

3
NF022

12 工事店様用

試運転

禁

止

感電注意

配線を取り付けたり取り外したりする場合、必ず電源を遮断して電気がきていないことを確認してください。感電する恐れがあります。

自吸運転は、プラグ ( 呼び水口 ) をしっかり締めて行ってください。自吸完了時に水が噴き出して、モータや電装箱などにかかると、感電や故障の原因になります。
砂や異物を吸い込ませないでください。始動不能や動作不良の原因になります。
禁止

1 試運転の準備

1 ポンプカバーを取り外します（P.4 参照）
2 ひしフランジのキャップを小穴が下側になるよキャップ

うにゆるめます。

3 本製品吸込側のスルース弁を開きます。

＊キャップの小穴から水が噴き出したら呼び水が完了です。

4 キャップをしっかり締めます。
小穴

ひしフランジ（予備吐出し口）

NF014

2 ファインセンサーの調整
吐出し揚程が高い場合に、ファインセンサーを調整して運転揚程を変更してください。
＊ファインセンサーの運転揚程は、高揚程（H側）に合わせてセットされています。

1 ファインセンサー上部のキャップを外します。

NF016

工事店様用

13

設置 準･備について�工事店様用�

キャップ

2 ファインセンサー内部のスライドスイッチを L

スライドスイッチ側に移動します。
運転揚程が 4m 低くなります。
形式

NFH-150
NFH-250
NFH-400
NFH-750

運転揚程（ｍ）
Ｌ側

Ｈ側（出荷時）

16
18
20
22

20
22
24
26

L

H

始動揚程＝運転揚程－ 4m
NF017

3 試運転

1 揚水を開始したら、しばらく水を出し続けます。

＊異物の混入、配管の水の漏洩、運転音の異常などがないか確認してください。

2 じゃ口を開閉します。

＊じゃ口の開閉にともない、本製品が始動・停止することを確認してください。

4 通常運転の準備

長期間ご使用にならない場合は電源を遮断してください。またその際は、必ずポンプ内の水を抜いてください。ポンプ内に水が入ったまま電源を切ると、凍結防止機構が作動しなくなるため、凍結によりポンプが破損します。

●

試運転完了後、ポンプ、モータ、アキュムレータなどの水滴を乾いた布できれいに拭き取ってください。

●

ポンプカバーを取り付けてください。（P.4 参照）

消耗部品の交換
下表の部品は消耗部品です。交換時期の目安を参考にして部品を交換してください。

設置 準･備について�工事店様用�

部品名

交換時期の目安

状態の目安

アキュムレータ

1年

始動頻度が多くなったとき

KPM モータ

3 年注 1)

軸受が加熱したり、異音・異常振動が発生するとき

メカニカルシール1年

水漏れが多くなったとき

O リング ( パッキン )―分解・点検毎

弁体付パッキン―随時（分解・点検時に著しく消耗、または劣化しているとき）

ファインセンサー

1年

動作が不確実になったとき

注1)玉軸受交換はできません。KPMモーター式を交換してください。
日常の保守・点検において異常があれば早めの交換をお勧めします。

14 工事店様用

故障かな？と思ったら異常がある場合は、事故防止のため、すぐに使用を中止してご購入先もしくは弊社最寄りの営業所に必ず点検・修理をご依頼ください。
下表の点検項目を実施いただいた後でも異常がある場合は、ご購入先もしくは弊社最寄りの営業所にご連絡ください。
現象

モータが回らない（揚水しない）

ランプ表示
消灯

原

因

対

ャ

ア
リ

ジ
ー

ラ

ム
ー

ト
ッ
セ

NF018

コネクターを正しく差し直してください。

● 停電

通電するまでお待ちください。

● ブレーカーの断線、モータの断線、ショートなど

故障原因を取り除き、再度電源を投入してください。

● 電装箱の異常

故障原因を取り除き、リセットボタンを押してください。

● 軸受の異常によるロック

橙色
点灯

チ

ャ

ア
セ

ジ
ー

ラ

ム
ー

ト
ッ

法

● モータコネクターの差し込みが不十分● 電源の地絡、欠相運転

赤色点灯

方

電源プラグをコンセントに正しく差し直してください。

消灯チ処● コンセントの差し込みが不十分● 砂、ごみ、凍結などによるロック● ファインセンサーの圧力検出部故障● センサー用コネクターの差し込みが不十分● モータ内のセンサー異常リ● モータの異常高速運転
NF019● 電装箱の故障● 電圧の低下

赤色点灯

故障原因を取り除きます。
本製品は自動復帰します。

● 周囲温度、水温が高い

橙色
点滅

ャ
チ
ア
セ
リ

ジ

● 本製品を毛布などで覆っている

ムー● 水位低下による空気の吸込みーラ● インペラの摩耗による性能低下

トッ● フロー ト用コネクターの差し込みが不十分
NF020

じゃ口を閉めてもモータが止まらない

赤色点灯● ファインセンサー内フロートの引っかかり、

消灯
ャ
チ
ア

ー

ラ

ジ

ム
ー

故障原因を取り除きます。

異物混入● ファインセンサーの流量検出部異常● ポンプ、配管などの漏水

ト
ッ

セ
リ

NF021

消灯

● 凍結防止運転中（正常）

赤色点灯［くり返す］

2回点滅(橙色)
チ

ー
ャ

ア
リ

ラ

ジ

ー

ム

（変則点滅

ト
ッ
セ

周囲温度が高くなると、凍結防止運転が[ 周囲温度が低い時は凍結防止運転をするため、 自動で停止します。
故障ランプが変則点滅をしますが故障ではあり
ません。]
…

…）

圧力が上がらない（モータ低速回転）

赤色点灯● 異常水温上昇

水温が仕様範囲内に下がれば、自動復帰
します。

● アキュムレータのガス圧不足、ダイヤフラムの故障原因を取り除きます。

消灯
ャ
チ
ア

ー

ラ

ジ

ム
ー

ト
ッ

セ
リ

NF021

モータが頻繁にオン、オフを繰り返す－

破損● ポンプ、配管などの漏水● 電装箱の故障＊故障の原因が分からないときは、購入先もしくは弊社最寄りの営業所にご連絡ください。ご連絡の際は、製品の形式、製造番号、故障（異常）の状況をお知らせください。
＊弊社営業所については、添付の「事業所一覧表」をご参照ください。

工事店様用

15

設置 準･備について�工事店様用�

NF023

http://www.kawamoto.co.jp
本社〒 460-8650 名古屋市中区大須 4-11
℡ ＜ 052 ＞ 251-7171 ㈹岡崎工場 〒 444-8530 岡崎市橋目町御領田 1℡ ＜ 0564 ＞ 31-4191 ㈹検 査

検査 合 格 証
川本製作所

株式
会社

検査
課長