ガ ス 溶 接 作 業 主 任 者 試 験
受験番号

ガス溶接
１／４

（ガス溶接等の業務に関する知識）問

１

ガス容器の使用上の留意点及び順守事項に関する次問

３

圧力調整器の取扱いに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）圧力調整器を取り付けるときは、予め接続部の口（１）地下室、タンク内、船舶の二重底等に持ち込んで金を清掃し、油類及びゴミ等を取り除く。

使用しないこと。

（２）酸素用、溶解アセチレン用又はＬＰガス用等、そ（２）溶解アセチレンの消費速度は、容器１本当たり１れぞれ種別に応じた専用の圧力調整器を用いる。

時間につき１０００ç 以下とすること。

（３）長期間使用しないまま保管しておくときは、注油（３）容器用ハンドルは、紛失を防止するため使用中は又は油類、グリースなどを塗布しておく。

容器弁から取り外し、ガス溶接作業主任者がまとめ（４）出口圧力はあらかじめ所定の圧力に調整するが、て保管しておくこと。

作業の途中で圧力の加減を要するときは、調整ハン（４）寒冷地等でガスの発生が悪いため加温するときにドルを回して行う。

は、弁及び容器表面積の２０％以上を温水中に浸さ（５）溶解アセチレン用圧力調整器は、専用の取付具をないようにし、かつ、容器温度は４０℃以上にしな用い容器弁に対して水平に取り付ける。

いこと。
（５）調整器を取り付けるときは、専用ハンドルを用いて容器弁を３０〜４５°の開き角度で１〜２回開き、ガスを少量放出し、口金内のゴミ等を吹き払うこと。

問４

プラスチック類の加熱時に発生する有毒ガスに関する組合せのうち、誤っているものはどれか。
（プラスチック類）

問

２

可燃性ガス集合装置の操作要領及び留意事項に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

問（発生する有毒ガス）（１）ポ リ ウ レ タ ン

ア ン モ ニア（２）塩 化 ビ ニ ル

ホン

（３）テ

フルオロホスゲン

フロン（４）フェノール樹脂

塩（５）フ

塩５ロン類

ス

化

ゲ

水素
素

吹管の取扱いに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）ガス容器の取付けに際しては、ガス容器をマニホ（１）吹管にゴムホースを取り付ける場合は、まず可燃ールドの両側に取り付けるとともに締枠も完全に取性ガス用ホースを取り付け、次に酸素用ホースを取り付ける。

り付ける。

（２）ガスを供給するときは圧力調整器で最適使用圧力に調整した後、低圧ストップ弁を開き、二次側配管にガスを供給する。

（２）作業を中断するときは、圧力調整器内のガス抜きをしておく。
（３）火口の当たり部がトーチヘッドの接点に密着して（３）水封式安全器を使用している場合は、準備段階でいないときは、逆火、酸素と可燃性ガスとの混合な枝管及び吹管に接続した水封式安全器の水位を点検

どの危険があり、また、火炎不整による作業不能とし、所定の水位に達していないときは給水する。

なりやすい。

（４）ガス容器を取り替える場合は取替え時のパージをした後、マニホールド両側の容器弁をすべて開いて同時に使用する。
（５）ガスの供給を停止するときは、ホース元弁、配管側枝管弁、主管弁、マニホールド出口弁、圧力調整器、マニホールド切替弁、容器連結枝管閉止弁及び容器弁を閉め、圧力調整器ハンドルを緩めておく。

（４）消火は、まず酸素バルブを閉じ、次いで可燃性ガスバルブをただちに閉じる。
（５）長期間保管しようとするときは、ビニル袋等に入れて密封し、段ボール箱等に入れ、粉じん、腐食性ガス等に触れないところに格納保管する。

ガス溶接
２／４

（関係

法令）

問

６

ガス集合装置の設置等に関する次の記述のうち、法問９の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

令上、誤っているものはどれか。
（１）ガス集合溶接装置の配管の主管及び分岐管には、（１）１年以内ごとに１回、定期に、ガス集合溶接装置の損傷、変形、腐食等の有無及びその機能について安全器を設けなければならない。

自主検査を行わなければならない。

（２）ガス集合装置で、移動して使用するもの以外のものについては、専用の室に設けなければならない。

（２）１年をこえる期間使用しないときは、その間、自主検査を行わなくてもよい。

（３）ガス装置室の屋根及び天井の材料は、軽い不燃性の物でなければならない。

（３）自主検査の結果、異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これを使用し（４）ガス集合溶接装置の配管のフランジ、バルブ、コてはならない。

ック等の接合部には、ガスケットを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講じなければならない。

（４）自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じた
ときは、その内容を記録しなければならない。

（５）ガス集合装置は、火気を使用する設備から３ｍ以上離れた場所に設けなければならない。

ガス集合溶接装置にかかる定期自主検査に関する次（５）自主検査を行ったときの所定の事項の記録は、２年間保存しなければならない。

問

７

ガス集合溶接装置の管理上、ガス装置室の見やすい箇所への掲示事項として、法令上、規定されていないものは次のうちどれか。

（１）装置の製造者名（２）最大ガス貯蔵量（３）バルブ、コック等の操作要領（４）バルブ、コック等の点検要領（５）使用するガスの名称

問８

ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行う場合におけるガス溶接作業主任者の職務に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

（１）作業の方法を決定し、作業を指揮すること。
（２）安全器は、その機能を容易に確かめることができ

問１０

ガス溶接作業主任者免許に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

（１）免許試験の受験についての不正があったときは、免許を取り消されることがある。
（２）免許証を他人に譲渡し、又は貸与したときは、免許を取り消されることがある。

る箇所に置き、１週間に１回以上点検すること。

（３）故意又は重大な過失により、重大な事故を発生さ（３）溶接、溶断等の作業に従事する労働者の保護眼鏡せたときは、免許を取り消されることがある。

及び保護手袋の使用状況を監視すること。

（４）免許証の交付を受けた者で、現にその職務に就い（４）ガス容器の取替えの作業に立ち会うこと。ているものが住所を変更したときは、免許証の書換（５）溶接、溶断等の作業の開始のとき、ホース、吹管、えを受けなければならない。

ホースバンド等の器具を点検すること。

（５）免許証の再交付は、免許証の交付を受けた都道府県労働局長又は住所を管轄する都道府県労働局長に申請しなければならない。

ガス溶接（免除者は、以下問１１〜問２０は解答しないで下さい｡）

３／４（アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識）問１１

ガス集合装置に関する次の記述のうち、誤っている

問１４

ガス集合溶接装置の安全器に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ものはどれか。
（１）ガス容器の連結方式には、カードル方式とマニホすき（１）乾式安全器は、焼結金属の隙間が小さいほど消炎ールド方式がある。

能力が増すので、使用する可燃性ガスの種類に関係（２）ガス容器を横にできないアセチレン、ＬＰガス等は、カードル方式が用いられる。

なく、隙間がより小さいものを選択するのがよい。
（２）水封式安全器は、常に水が適量入っていることが（３）ガス集合装置の減圧部はストレーナ、圧力調整器、必要であり、有効水柱が５０mm以上でなければなら仕切弁、安全器などが配管によって連結されている。

ない。

（４）酸素集合装置で毎月の消費量が約２００〜２０００ｍ

３（３）乾式安全器及び水封式安全器は労働安全衛生法に程度の場合は、通常、マニホールド方式が採用され基づく安全器の規格で定める性能を備えたものでなている。

ければならない。

（５）溶解アセチレンのガス集合装置においては、銅ま（４）水封式安全器の破裂板は、原則として、安全器内たは銅を７０％以上含有する金属で作られた器具やの圧力が５００キロパスカルに達しないうちに破裂配管などを用いてはならない。

するものでなければならない。
（５）安全器を設ける目的は、酸素の逆流を防止するこ

問１２

圧力調整器に関する次の記述のうち、誤っているもとと吹管よりの逆火が生じたとき途中で消炎するこのはどれか。とである。

（１）圧力調整器は、ガス容器内の高い圧力を減圧して適当な圧力に保持し、一定の圧力で吹管に酸素及び可燃性ガスを供給するものである。
（２）圧力調整器には、正圧式と逆圧式の２形式がある。
（３）酸素容器用圧力調整器本体は、他のガス容器用圧力調整器と区別するため、酸素容器と同様にすべて黒色の塗色がなされている。
（４）酸素容器用圧力調整器とガス容器との取付け部は、おすネジとめすネジがあるが、ネジはいずれも右ネジである。
（５）ＬＰガス容器用圧力調整器は、内部のダイヤフラム、シート部等には耐油性ゴムを使用している。

問１３

圧力調整器の圧力計に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

問１５

ガス容器に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）圧力調整器には、普通、入口圧力（一次圧力）と（１）酸素、水素、エチレンのように充てん圧力の高い出口圧力（二次圧力）を示す２個の圧力計が取り付

ガスに使用される容器には、継目なし容器が使用さけられている。

れる。

（２）ブルドン管式圧力計内部のおもな構成部品は、ブルドン管、リンク、セクタ及びピニオン等である。
（３）ブルドン管にガス圧力が加わると、ブルドン管の先端が圧力に比例して、直線的に動くようになっている。
（４）ブルドン管は、断面が円形の金属管を半楕円形の曲管に加工したものである。
（５）圧力計の示すゲージ圧に大気圧を加えたものが絶対圧力である。

（２）ＬＰガスの容器は溶接容器が使用され、溶解アセチレンの容器もほとんどがこの型のものが使用される。
（３）容器の外面は、充てんする高圧ガスの種類に応じた塗色がなされており、特に定められた６種類は固有の色、その他のガスはすべてねずみ色である。
（４）酸素容器の弁には、耐圧試験圧力×０.８以下で作動する安全弁が設けられている。
（５）溶解アセチレン容器には、安全装置として融点が１５０℃の可溶合金を封入した可溶合金栓が設けられている。

ガス溶接
４／４

（アセチレンその他の可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関

問１８るものはどれか。

する知識）
問１６

燃焼と爆発に関する次の記述のうち、誤っているも溶解アセチレンに関する次の記述のうち、誤ってい（１）溶解アセチレン容器に詰める多孔性物質は、けい酸カルシウムを主成分とするものが使用される。のはどれか。
（１）拡散燃焼とは、可燃性ガス分子と酸素分子とが互（２）溶解アセチレンの溶剤としては、アセトン以外にいに拡散によって混合し、可燃限界濃度に入った部も、溶解性などすぐれた性質を有するジメチルホル分において、火炎を作り燃焼を継続することである。

ムアミドも用いられている。

（２）蒸発燃焼とは、可燃性液体の蒸発で生じた蒸気が（３）アセチレンの溶解量は、通常、アセトン１kg当たり０.５kg程度である。

着火して火炎を生じ、さらに液体の表面が加熱されて蒸発を促進し、燃焼を継続することである。

（４）溶解アセレチン容器にアセレチンを溶解、充てんするときの最高圧力は、通常、ゲージ圧力で１５ＭPa（３）定常燃焼とは、発熱と放熱のバランスが保たれた程度である。

状態で、安定的に燃焼を継続することである。
（４）爆発とは、一般に、圧力の急激な発生又は開放の（５）溶解したアセチレン１kgからは、約０.８６ｍ ３ の結果として、爆音を伴う気体の膨張等が起こる現象アセチレンガスが発生する。のことである。
（５）分解爆発とは、可燃性ガスが空気や酸素と混合して爆発性混合ガスが形成され、何らかの着火源によ

問１９り爆発することである。

ガス溶接等の作業に使用される可燃性ガスに関する
次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）水素は比重が小さいため漏れても拡散しやすいが、爆発範囲は広い。
（２）アセチレン、メタン、水素は、単純窒息性ガスで毒性はない。
（３）燃料用ＬＰガスには、漏れたら気がつきやすいように臭いを付けることが義務づけられている。
（４）液化天然ガスは専ら溶接用のガスとして使用されている。
（５）メタン、エチレンは、金属に対する反応性はなく、腐食性もない。

問１７

アセチレン及び可燃性ガスの爆発・危険等に関する
次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）可燃性ガスの爆発範囲は、酸素と混合した場合の方が空気と混合した場合より広い。
（２）アセチレン−酸素混合ガスの吹管の火口に銅を用いてもアセチリドが生成するおそれはない。
（３）いくつかの可燃性ガスの混合ガスの爆発限界は、

問２０

酸素に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）酸素は、無色のガスで、臭いや味がなく、空気より軽い。
（２）酸素自身は燃えたり爆発したりすることはないが、可燃物の燃焼を支える性質をもっている。
（３）酸素を大量に消費する大規模な工場では、液化酸それぞれの成分の単独の爆発限界が分かっていれば、素として購入し、酸素の気化装置を用い、ガス化しル・シャトリエの法則により近似的に求められる。て使用しているところが多い。

（４）可燃性ガスを充てんした容器を夏季に長時間直射日光にさらすと、内部の圧力が上昇してガスを噴出するおそれがある。
（５）アセチレンは、空気や酸素がなければ着火源があ（４）空気中に酸素は約２１％含まれ、残りは窒素約７８％、その他約１％である。
（５）鉄などの金属は水が共存すると酸素と化合するが、これを酸化腐食という。っても、爆発を起こすことはない。
（終り）