ボイラー整備⼠試験（平成14年7⽉〜平成14年12⽉実施分）

間１ （ボイラー及び第⼀種圧⼒容器の整備の作業に関する知識）
ボイラーの通常の整備作業の範囲として、誤っているものは次のうちどれか。
（１）計器⽤連絡管を含むボイラー本体内⾯（２）貯⽔槽、⽔処理装置、給⽔装置（３）スーパーヒータ、エコノマイザ、空気予熱器、煙道（ダンパーがある場
合はダンパーまで、ない場合は出⼝まで）（４）ボイラー本体に直接取り付けられている附属品及びケーシング（５）⾃動制御装置のうち⽔位検出器、圧⼒調節器及び圧⼒制限器、⽕炎検出器、燃料遮断弁及びその配管、操作盤。

問２ ボイラー内⾯の機械的清浄作業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）スラッジなど沈殿物が多量にたい積している場合には、外に搬出する。
（２）⽔管内の付着物がチューブクリーナを１回かけただけで完全に除去できない場合は、２〜３回を限度として繰り返し作業を⾏う。
（３）圧⼒計、⽔⾯計及び⾃動制御系検出⽤の⽳は、完全に清掃する必要がある。
（４）接近することのできない⽔管に付着するすすの除去には、主としてチューブクリーナを使⽤する。
（５）スケールハンマを使⽤するときは、板⾯を傷つけないように、刃の鋭くないものを使⽤する。
問３ 化学洗浄に使⽤される薬品、添加物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）スケール中の銅は、酸液中に溶出し銅イオンとなり、鉄の表⾯が銅メッキされ鉄の腐⾷を防⽌する。
（２）有機酸には、くえん酸、ぎ酸、ヒドロキシさく酸などがあるが、くえん酸が最も広く使⽤されている。
（３）インヒビタは、⾦属の表⾯に吸着され、酸液と⾦属との直接の接触を妨げることにより、酸による腐⾷を防⽌するものである。
（４）酸液中にスケールが溶出したときは、酸化性のイオンが増加して鋼材を腐⾷させるので、この酸化性イオンを還元させるために還元剤を添加す

る。
（５）洗浄液としては、⼀般に有機酸あるいは無機酸が使⽤される。

問４のは酸洗浄における⽔洗後の点検等に関する次の記述のうち、誤っているもどれか。
（１）⽔洗後の点検は、特に必要な場合を除き省略し、中和防せい後に⾏うほうがよい。
（２）点検は、マンホールその他の⽳を開放し、洗浄効果を観察する。
（３）点検は、スケールの残留状態により、再洗浄及び⼿作業による清浄仕上げの要否を判断し、必要な措置を講ずる。
（４）テストピースを内部に配置した場合は、それを取り出して点検する。
（５）スケール残留物を排出した後、必要があれば⽔洗を⾏う。必要に応じ、濃度１％程度のくえん酸で洗浄を⾏い、これを⽔洗に代⽤してもよい。
問５

ボイラー整備作業における危険要素に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
（１）転倒、転落の危険性（２）⾼所からの落下物による危険性（３）⽔中の不純物による急性中毒の危険性（４）感電の危険性（５）蒸気によるやけどの危険性
間６ ボイラーの整備作業に伴う危険性とその防⽌対策に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
（１）⾼所の熱灰は、やけどを防ぐため、冷めるのを待って最後に落とす。
（２）ボイラーペイントの塗布時は、引⽕爆発の危険があるので、窒素ガスで置換して内部作業を⾏う必要がある。
（３）煙道内に不完全燃焼ガスが存在している場合には、これを拡散させないため開⼝部をなくし、通⾵換気を押さえなければならない。
（４）休⽌保存中のボイラーの内部は、酸素⽋乏の状態になっていることがあるので、酸素を通⾵換気のために使⽤する必要がある。
（５）⾼所作業では、⾜場の強度、組⽴て、安定性を確認する。
問７か。

ボイラーの冷却開放に関する次の記述のうち、誤っているものはどれ

（１）ボイラーの冷却は、原則として設置者側が⾏う。
（２）燃焼が停⽌していることを確認したのち、ダンパを半開し、たき⼝及び空気⼊⼝を開いて⾃然通⾵を⾏う。
（３）やむをえず冷却を早める場合には、冷⽔を送りながら吹出しを⾏う（循環吹出し）⽅法による。
（４）内ふた式のものを取り外す際には、照合番号、合マークをつけて、内部に落とし込んでおく。
（５）マンホール、検査⽳、掃除⽳のふたを全部取り外す場合は、圧⼒計の指⽰が０となっていても、残圧に細⼼の注意を払う。
問８ （ボイラー及び第⼀種圧⼒容器の整備の作業に使⽤する器材、薬品に関する知識）
機械的清浄作業に使⽤されるチューブクリーナのアタッチメントであるスケーリングマシン⼯具の種類別使⽤⽅法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）⽔管の直管⽤にカッタヘッドが⽤いられる。
（２）⽔管内の硬質スケール⽤には、ワイヤホイルが⽤いられる。
（３）曲管⽤に使⽤されるカッタヘッドは、⼯具の全⻑が短く厚い⻭⾞を取り付けたものが⽤いられる。
（４）細管⽤カッタは、細管の掃除⽤として直管⼜はゆるやかな曲管に⽤いられる。
（５）極細管⽤カッタは、極細管、曲管⼜は過熱器管に適している。
問９ボイラーの炉壁材等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）⾼アルミナ質耐⽕れんがは、耐熱性が⾮常に⾼い。
（２）粘⼟質耐⽕れんがは、耐熱性は⾼いが⾼温時の耐荷重性は低い。
（３）断熱れんがは、断熱性は⾼く強度も⾼い。
（４）普通れんがは、耐荷重性は⾼いが耐熱性は低く、４００℃以上の温度には使⽤できない。
（５）キャスタブル耐⽕物は、粉状であり、保存には湿気を吸わないようにする。
問１０のはどれか。

ボイラーの蒸気配管の保温材に関する次の記述のうち、誤っているも（１）保温材は、⻑時間の使⽤に対して変質しないもので、かつ、保温施⼯⾯を腐⾷させないものを⽤いる。

（２）⽜⽑フエルト、炭化コルク、アルミニウムはくなどの保温材は、常温及び低温⽤に⽤いられる。
（３）けい酸カルシウム保温材は、耐酸性、耐⽔性が強く、強度も⼤である。
（４）保温材は、最⾼安全使⽤温度を考慮して選ぶ必要がある。
（５）グラスウール保温材は、⽞武岩などを繊維化したもので、接着剤を⽤いて板状もしくは筒状に成形して⽤いる。
問１１

化学洗浄に使⽤される薬品の特徴に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）塩酸は、塩化⽔素の⽔溶液で濃塩酸は⽩煙を発し、各種の⾦属と反応し⽔素を発⽣する。
（２）酸化カルシウムは、⽣⽯灰ともいい、無⾊の結晶で⽔を注ぐと⼤量の熱を発し、⽔酸化カルシウムになる。
（３）ヒドラジンは、脱酸素剤として広く使⽤され、また還元剤、防せい剤としても⽤いられる。
（４）アンモニアは、常温では刺激臭をもつ無⾊の軽い気体で、圧縮により容易に液化する。
（５）りん酸は、結晶固体⼜はシロップ状の無⾊の液体で中和剤として⽤いられる。
問１２

⾼所作業における⾜場に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）作業中、つい落のおそれのあるところや⾼さが２ｍ以上のところには、⾼さ７５㎝以上の⼿すりを設ける。
（２）建地の脚部は滑らないよう根本を埋め込み、根がらみを設け、⽫板を使⽤する等の措置をする。
（３）要所には、筋かいを⼊れて補強する。
（４）⾜場に設ける作業床（つり⾜場の場合を除く。）は幅が２５㎝のものを使⽤する。
（５）張り出し⾜場は不安定なので使⽤しない。
問１３ （関係法令）
ボイラー及び第⼀種圧⼒容器（⼩型ボイラー及び⼩型圧⼒容器を除く。）の整備を⾏う場合、ボイラー整備⼠でなければ整備を⾏うことができないもの
は、次のうちどれか。
（１）胴の内径が７５０㎜、⻑さが１,３００㎜の⽴形蒸気ボイラー（２）伝熱⾯積が５ｍ2の鋳鉄製蒸気ボイラー（３）伝熱⾯積が１２ｍ2の温⽔ボイラー

（４）伝熱⾯積が２０ｍ2で気⽔分離器を有しない貫流ボイラー（５）内容積３ｍ3の蒸煮器
問１４ボイラー（⼩型ボイラーを除く。）の次の部分を変更しようとするとき、所轄労働基準監督署⻑に変更届を提出する必要のないものはどれか。
（１）炉筒煙管ボイラーの煙管（２）⽔管ボイラーの管寄せ（３）⽴形ボイラーの管板（４）横煙管ボイラーの管ステー（５）炉筒煙管ボイラーの炉筒問１５ボイラーの各種検査に関する次のＡからＥまでの記述について、誤っている
ものの組合せは、(1)〜(5)のうちどれか。
Ａ

落成検査は、ボイラー（移動式ボイラーを除く。）を設置した者の申請により、当該ボイラー及びボイラー室等について所轄労働基準監督署⻑が⾏う。

Ｂ変更検査は、構造部分等を変更した者の申請により、当該ボイラーについて所轄労働基準監督署⻑が⾏う。
Ｃ 構造検査は、ボイラーを製造した者の申請により、当該ボイラーについて所轄労働基準監督署⻑が⾏う。
Ｄ

性能検査は、ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者の申請により、所轄労働基準監督署⻑⼜は性能検査代⾏機関が⾏う。
Ｅ 使⽤再開検査は、使⽤を廃⽌したボイラーを再び設置し、⼜は使⽤しようとする者の申請により、所轄労働基準監督署⻑が⾏う。
（１）
（２）
（３）
（４）
（５）

Ａ
ＢＣ
ＤＥ，，，，，ＣＤＥＡＢ

問１６ ボイラーの附属品の管理に関する次の⽂中の (Ａ及びＢの組合せとして、正しいものは(1)〜(5)のうちどれか。

) 内に⼊れる⽤語「圧⼒計⼜は⽔⾼計の⽬もりには、当該ボイラーの ( Ａ ) を⽰す位置に、⾒やすい表⽰をすること。
蒸気ボイラーの ( Ｂ ) は、ガラス⽔⾯計⼜はこれに接近した位置に、現在⽔位と⽐較することができるように表⽰すること。」

ＡＢ（１）常⽤圧⼒

安全⽔位（２）最⾼使⽤圧⼒（３）常⽤圧⼒

標準⽔位
最低⽔位（４）最⾼使⽤圧⼒

常⽤⽔位（５）常⽤圧⼒最⾼⽔位

問１７ボイラー（⼩型ボイラーを除く。）の定期⾃主検査に関する次の記述

のうち、誤っているものはどれか。
（１）使⽤を開始した後、１⽉以内ごとに１回、定期に、⾃主検査を⾏わなければならない。
（２）給⽔装置については、損傷の有無及び作動の状態について検査する。
（３）⾃主検査を⾏って、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。
（４）⽔位調節装置については、機能の異常の有無について検査する。
（５）⾃主検査を⾏ったときは、その結果を記録し、これを２年間保存しなければならない。
問１８ （ボイラー及び第⼀種圧⼒容器に関する知識の免除者は、次の科⽬を、解答する必要はありません。）（ボイラー及び第⼀種圧⼒容器に関する知識）
各種ボイラーの構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）⽴てボイラーには、横管式と煙管式がある。
（２）炉筒煙管ボイラーは、胴の中に炉筒及び煙管群の両⽅を設けた内だき式ボイラーで、⼀般に径の⼤きい波形炉筒及び煙管群と組み合わせている。
（３）⽔管ボイラーは、⾼圧⼤容量⽤には適さない。
（４）貫流ボイラーは、管系だけで構成され気⽔ドラムを要しないので、⾼圧ボイラーに適している。
（５）鋳鉄製ボイラーのセクションの数は２０程度までで､伝熱⾯積は５０ｍ2程度までが普通である。
問１９れか。

オンオフ式圧⼒調節器に関する次の記述のうち、誤っているものはど（１）蒸気圧⼒によって伸縮するベローズが⽤いられ、これをばねで押さえている。
（２）所定の蒸気圧に上昇した時点で作動して、燃焼を⾃動停⽌させる。
（３）所定の蒸気圧に下降したとき、その信号により燃焼を⾃動的に開始する。
（４）⽔銀スイッチは圧⼒によって作動し、電気回路を開閉し、このオンオフ信号をバーナー発停の信号として送り出す。
（５）圧⼒調節には⽤いられるが、圧⼒制限の⽬的として⽤いられることはな
い。

問２０

第⼀種圧⼒容器の加熱器（加熱作⽤を⾏うもの。）として分類されないものは次のうちどれか。
（１）反 応 器（２）蒸 煮 器（３）滅 菌 器（４）加 硫 器（５）熱交換器
問２１

炭素鋼に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）炭素鋼は、展延性があるので加⼯して板や管とし、また鍛鋼品としても使⽤される。
（２）炭素鋼は、炭素量が多くなると弱くやわらかくなり、逆に展延性は増す。
（３）溶接によるボイラーに使われる材料は、軟鋼で炭素量が０.３０％以下のものが望ましい。
（４）炭素鋼は、強度が⼤きくじん性に富み、また、値段も安いので有⽤な材料であるが、さびやすい⽋点がある。
（５）炭素鋼は、鉄と炭素の合⾦に、脱酸剤としてのけい素、マンガン、不純物としてのりん、硫⻩が若⼲量含まれている。
問２２
どれか。

温⽔ボイラーの安全装置に関する次の記述のうち、誤っているものは（１）逃がし弁は、⽔の膨張⼒によって、弁を押し上げて⽔を逃がすものである。
（２）逃がし弁は、密閉式であるため、ほとんどがばね式である。
（３）逃がし管は、ボイラー⽔の膨張分を膨張タンクに逃し、圧⼒の上昇を防ぐものである。
（４）逃がし管は、腐⾷しやすいのでときどき交換する必要がある。
（５）逃がし管は、管内の⽔が凍結しないよう保温材で被覆する必要がある。
問２３

吹出し（ブロー）装置の整備に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）ボイラー本体の清掃を⾏うときは、吹出し弁⼜はコックを取り外し、その部分には排⽔に⽀障のない弁を仮設する。
（２）煙道内を通る吹出し管は、スケールが焼き付いている場合には新しい管と取り替える。
（３）取り外した吹出し弁⼜はコックは、漏れがない場合は、すり合せを⾏う必要はない。
（４）吹出し管の掃除は、必ず⽔を流しながら⾏う。
（５）コックや弁のパッキンは、全部取り替える。
問２４

満⽔保存法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）ボイラー⽔に、ボイラー清浄剤等の薬品を適量溶け込ませる。
（２）清⽔を満たし、空気抜き弁やふたを開いたまま、ボイラーを加熱して、⽔中のガス分を追い出す。
（３）空気抜き弁から⽔があふれ出るまで満⽔し、やや加圧状態とする。
（４）３か⽉以上⻑期に休⽌する場合には、満⽔保存法を採⽤するとよい。
（５）ボイラーを再使⽤する場合は、ボイラー⽔を全部排⽔し、内部を点検し、満⽔による腐⾷発⽣の有無を調べる。
（終わり）

Copyrights(C) All Rights Riserved. 禁無断複製、無断転載
このホームページに掲載されている記事・写真・図表などの無断転載を禁じます。