机型: 54U
盘装式多功能电量表 54-UNIT 系列
多功能电量表(4点显示型)
主要的功能与特长●仅连接电力系统的1个回路就能测量双向电流运算、四象
限运算、高谐波等多个交流量●实现了盘内布线的省力化、省空间化●通过前端的操作按钮或红外线端口可设定各种参数●所有的测量值、累计值、设定数据在电源OFF时也能保存
在非挥发性存储器内●通过M5螺丝或固定夹进行安装●可用60节段显示棒图●可任意设定显示项目●用集电极开路输出报警和电量脉冲●备有回路测试功能典型应用●作为电气装置组装用的电力监控仪表，实现了省空间、省布线、低成本。

③接点输入
0: 无接点输入(不能选择外部接口代码1、2、3、7、8。)
1: 24V DC(不能选择外部接口代码4、5、6、9、A。)
2: 110V DC(不能选择外部接口代码4、5、6、9、A。)④外部接口
1: Modbus、Do×1点、Di×1点
2: 4～20mA×4点、Do×1点、Di×1点
3: 1～5V×4点、Do×1点、Di×1点
4: Modbus、Do×2点
5: 4～20mA×4点、Do×2点
6: 1～5V×4点、Do×2点
7: 4～20mA×4点 (输出间隔离)、Do×1点、Di×1点
8: 1～5V×4点 (输出间隔离)、Do×1点、Di×1点
9: 4～20mA×4点 (输出间隔离)、Do×2点
A: 1～5V×4点 (输出间隔离)、Do×2点

辅助电源
110

AD4: 交直流通用
100～240V AC (允许范围 85～264V AC、50/60Hz)/
110～240V DC (允许范围 99～264V DC、纹波系数10%p-p以下)

110⑤附加代码 (可指定多项)
125※
（mm）
※、类型代码2时的尺寸为140。

◆显示语言未填写: 日文/E: 英文◆选配规格
未填写: 无选配规格/Q: 选配规格（从选配规格之项另请选择）

机型: 54U－①②③④－AD4⑤
选配规格（可指定多项）订货时的指定事项・机型代码: 54U－①②③④－AD4⑤①～⑤在下列代码中选择。
（例如: 54U－1211－AD4/E/Q）・选配规格（例如: /C01/S01/SET）①类型
1: 单相2线制、单相3线制、三相3线制
2: 单相2线制、单相3线制、三相3线制、三相4线制

②输入
1: 480V/1A AC
2: 480V/5A AC◆涂层（详细内容请参照公司网页）
操作部分与显示部分不能实施涂层。
/C01: 硅涂层/C02: 聚氨酯涂层/C03: 橡胶涂层
◆端子螺丝材质/S01：不锈钢◆出厂时的设定/SET: 按照订购表格 (No: ESU-6487) 设定相关产品
・红外线通信连接器（机型: COP－IRU）・组态软件（机型: PMCFG）
可从本公司的网站下载组态软件。
注）此软件的运作状况是在日文版与英文版OS上确认的。

54U规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jpCS-6487 Rev.9 Page 1/10

机型: 54U
机器规格输入规格构造: 110mm正方形面板嵌入型
保护等级・面板 : IP50・端子盘、机壳: IP30
连接方式・电压输入: M4螺丝端子连接 (紧固扭矩为1.4N·m)
・电流输入: M4螺丝端子连接 (紧固扭矩为1.4N·m)・接点输入、接点输出、模拟量输出、Modbus、辅助电源:
M3螺丝端子连接 (紧固扭矩为0.6N·m)
接线方式・类型代码1: 单相2线、单相3线、三相3线平衡及非平衡
负载・类型代码2: 单相2线、单相3线、三相3线平衡及非平衡
负载、三相4线平衡及非平衡负载
端子螺丝材质
・M3螺丝: 铁表面镀镍 (标准) 或不锈钢・M4螺丝: 黄铜表面镀镍 (标准)或不锈钢
机壳材质: 黑色耐燃性树脂隔离: 电压输入－电流输入－接点输入－Modbus・模拟量输
出－接点输出－辅助电源间
外部接口代码7、8、9、A的模拟量输出间为隔离■测量项目・电压：1－2、2－3、3－1、1－N、2－N、3－N
・电流：1、2、3、N・有功功率：1、2、3、Σ
・无功功率：1、2、3、Σ
・视在功率：1、2、3、Σ・功率因数：1、2、3、Σ
・频率
・电压相位角：1－2、2－3、3－1
・有功电量：吸收／释放／峰值／非峰值
・无功电量：吸收／释放／滞后／超前／峰值／非峰值・视在电量・有功功率需求量
・无功功率需求量
・视在功率需求量・电流需求量：1、2、3、N・高谐波：Σ、2～31次
电压：1－2、2－3、3－1、1－N、2－N、3－N
电流：1、2、3、N・峰值累计时间、非峰值累计时间・各最大值、最小值
・各需求量履历：1～4注）1、2、3指R相、S相、T相。
红外线通信: 传输距离1m以下 (使用COP－IRU及PMCFG时)■显示显示器: 带LED背光灯的LCD（可设定LED的自动关闭时间）・带符号: 4位2行・电量: 9位1行・光柱显示表：1点（60节段）

频率: 50/60Hz通用（45～65Hz）
●电压侧
额定电压
・线间: 480V AC・N－线间: 277V AC
输入载荷VA: 电压电路≤ULN2/300kΩ/相过载能力: 额定电压的2倍 (10秒)、额定电压的1.2倍 (可连续工作)
一级侧电压可设定范围: 50～400 000V●电流侧额定电流: 1A或5A
输入载荷VA: 电流电路≤ I2・0.01Ω/相过载能力: 额定电流的40倍 (1秒)、额定电流的20 倍 (4秒)、额定电流的1.2倍 (可连续工作)
一级侧电流可设定范围: 1～20 000A
工作范围・电压、电流、视在功率: 额定的120%以下
・有功功率、无功功率: 额定的-120～+120%
・频率: 45～65Hz・COS ø: -1～+1■接点输入输入信号: 24V DC或110V DC（输入电阻6kΩ）
接点检测电压: 外部电源24V DC±10%或110V DC±10%・ON电流: 1mA以上（24V时24kΩ以下、110V时110kΩ以下）・OFF电流: 0.1mA以下（24V时240kΩ以上、110V时1.1MΩ以上）接点检测时间: 10～1000ms
可设定为电量复位、需求量更新。可通过Modbus对接点状态进行监控。

输出规格■Modbus
通信方式: 半双工异步通信通信标准: 符合 TIA/EIA-485-A
传输距离: 500m以下
传输速度: 1.2～38.4kbps
通信协议: Modbus-RTU
节点地址设定: 1～247 (出厂时设定为1)
奇偶校验: 无奇偶校验、奇数、偶数 (出厂时设定为奇数)
停止位: 1、2 (出厂时设定为1)节点数: 最多31台 (不包括主机)
传输线: 双绞屏蔽线 (CPEV-S 0.9ø)■电流输出输出范围: 4～20mA DC
允许负载电阻: 270Ω以下
输出对象: 电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、高谐波■电压输出输出范围: 1～5V DC允许负载电阻: 5000Ω以上
54U规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-6487 Rev.9 Page 2/10

机型: 54U
输出对象: 电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、高谐波■集电极开路输出可设定为报警或电量脉冲输出
最大额定负载: 130V DC 50mA
连续额定负载: 130V DC 30mA饱和电压: 1.5V DC
报警对象: 电压、电流、电流需求量、中性线电流、频率、各功率、各功率需求量（可设定通电延迟和迟滞等）脉冲输出对象: 各电量各电量脉冲可设定的范围为0.1～10 000.0
kWh/p、kvarh/p、kVAh/p响应时间: 2s以下（0→99%）（频率、高谐波为3s以下）
绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC
隔离强度: 电压输入－电流输入－接点输入－Modbus・模拟
量输出－接点输出－辅助电源间
2000V AC 1分钟
模拟量输出间（外部接口代码为7、8、9、A时）
500V AC 1分钟
电气回路端子－地面间 2000V AC 1分钟设置规格耗电量・交流电源: 低于8VA (外部接口代码7、9时为低于13VA)
・直流电源: 低于4W (外部接口代码7、9时为低于6W)
使用温度范围: -10～+55℃
存放温度范围: -20～+80℃
使用湿度范围: 0～90%RH (无冷凝)安装: 面板嵌入型 (M5螺丝 (紧固扭矩为2N·m) 或固定夹)
重量・类型代码1: 约500g
・类型代码2: 约525g

性能精度（包括温度、频率的影响）・电压: ±0.3%（100V以上时是相对于其输入值的精度、
不满100V时是相对于100V的精度）
・电流: ±0.3%（相对于量程的%、电流: 1A或5A）・功率: ±0.5%电压100V以上时是以其输入电压和电流 (1A或5A) 为量程的精度
电压不满100V时是以下述数据为量程的精度
三相3线1A : 173.2W 5A: 866W
单相2线1A : 100W 5A : 500W
单相3线1A : 200W 5A : 1000W
三相4线1A : 300W 5A : 1500W）・功率因数: ±0.5%・频率: ±0.1%（相对于量程的%）・电量: ±1%・高谐波: ±1%（相对于量程的%）・模拟量输出: 各种测量因素的精度与±0.2%中大的值
・温度影响: 23±10℃・频率影响: 45～65Hz
交流输入每1周期的采样数: 64
数据更新周期・高谐波与频率: 1.1s以下・高谐波与频率以外: 600ms以下
54U规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-6487 Rev.9 Page 3/10

机型: 54U
安装尺寸图（单位: mm）■面板切割尺寸图·使用安装螺丝时（要取下固定夹）·使用固定夹时（要取下安装螺丝）4592+0.804545+0.80145

92

1±10φ

2－φ 6

安装面板厚度∶2～10

安装面板厚度∶2～15面板图
■正面图

■背面图
·类型代码：12数据显示电压输入端子电流输入端子

按钮辅助电源端子

Modbus／模拟量输出端子IU

PQSPF THDMAXE PRG ESC接点输入输出端子

红外线端口·类型代码：22电压输入端子电流输入端子辅助电源端子Modbus／模拟量输出端子接点输入输出端子

54U规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-6487 Rev.9 Page 4/10

机型: 54U
接线图■类型代码：1·模拟量输出时·Modbus时

2

P1

P2

P3

1S

1L

3S

2P13L

DO/PO
DI＋ Ao1＋ Ao2＋ Ao3＋ Ao4＋＋U（＋） NC

U（＋） NC

V（－） NC DO/PO DI－ Ao1－ Ao2－ Ao3－ Ao4－1S 1L

电源侧12电源侧
12u电源侧
12klKL负载侧单相3线klK负载侧

L三相3线平衡负载电源侧123T2NCT4NCNCNC

P1 P2 P3 1S 1L 3S 3L负载侧 电源侧1N/22/3kl

KL klKL负载侧P1 P2 P3 1S 1L 3S 3Lu电源侧 U
1N /2
2/3

P1 P2 P3 1S 1LT3

电源侧
1N/2
2/3

三相3线
非平衡负载
（2CT）

1S 1L

V

T13L

P1 P2 P3 1S 1L 3S 3Lv

UDO/PO
DI＋＋3S

接线图

1S 1L

单相2线
P1 P21L系统／应用P1 P2负载侧

1S－接线图P1 P2P3V（－） NC DO/PO DI－－系统／应用

P2vv

uVVUklKL kl

KL

负载侧

P1 P2 P3 1S 1L负载侧电源侧
123kl

KL

负载侧

P1 P2 P3 1S 1L

电源侧123uvvuUVVUkl

KL负载侧注）低压电路无须进行接地。
■类型代码：2·模拟量输出时·Modbus时

P1P2P3N

P1P2P3N

2NC

1S

1L

2S

2L

3S

23LNC

DO/PO

1L

2S

2L

3S

3L

DO/PO

U（＋） NC ＋ DI＋ Ao1＋ Ao2＋ Ao3＋ Ao4＋
V（－） NC DO/PO DI－ Ao1－ Ao2－ Ao3－ Ao4－

U（＋） NC ＋ DI＋ T1 T3 NC NC
V（－） NC DO/PO DI－ T2 T4 NC NC－－54U规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

1SCS-6487 Rev.9 Page 5/10

机型: 54U
接线图系统／应用P1 P21S 1L

电源侧
12P1 P2负载侧

电源侧
121S 1Lkl

K

L

P1 P2 P3 1S 1L 3S 3L负载侧单相3线

单相2线
P1 P2u

电源侧
12lK

负载侧

电源侧
123

P1 P2 P3 1S 1L

负载侧

电源侧
123

电源侧
123vv

u

UVV

U

P1P2P3klKL负载侧负载侧

1S 1L 2S 2L 3S 3L

P2P3

电源侧
123kl
LkkKu

电源侧 U
123P2P3vvuVVU三相4线
非平衡负载LKP1lklLkLKkl

K

L

K

L

N

P1Nuv

U

电源侧
123N

L

l
L kl

KL

负载侧

负载侧

1S 1L

P11S 1Lkl

K

L

负载侧

1S 1L

VP2NP3kl

K

LN

负载侧

1S 1L 2S 2L 3S 3L

负载侧P1负载侧ll

P2P3N

电源侧
123N

1S 1L 2S 2L 3S 3LKl
L k负载侧 电源侧
123NP1负载侧lkK电源侧
123N

1S 1L 2S 2L 3S 3LKuU

P1

负载侧

P1v
V

电源侧
123N

电源侧
123N

电源侧
123三相3线非平衡负载（3CT）lLv
V

P1三相4线平衡负载P1 P2 P3 1S 1LukKk
K

P1 P2 P3 1S 1L 3S 3L

电源侧 U1N/22/3L

P1 P2 P3 1S 1L 3S 3L负载侧 电源侧
1N/22/3uk

V

P1 P2 P3 1S 1L

三相3线平衡负载电源侧
1
N/2
2/3

三相3线
非平衡负载
（2CT）

1S 1LvU

接线图系统／应用P2P3u v

u v

u v

U V

U V

U VN

1S 1L 2S 2L 3S 3L

kl

K

L

kl

K

L

负载侧kl

KL

1S 1L 2S 2L 3S 3L

kl

KL

kK

负载侧lklK

LL注）低压电路无须进行接地。

54U规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-6487 Rev.9 Page 6/10

机型: 54U■外部接口代码：1■外部接口代码：2、3、7、8
DI＋DI＋接点输入

DI－

DI－

DO／PO＋
DO／PO－接点输入

DO／PO＋接点输出

DO／PO－接点输出

双绞屏蔽线
T1＋

T2

－

T3
终端电阻

AO1＋

连接其它Modbus设备

※2

AO1－

模拟量输出1

终端时短路※1

T4

AO2＋U（＋）

AO2－

模拟量输出2

辅助电源
AO3＋

V（－）

AO3－

模拟量输出3

AO4＋AO4－

模拟量输出4

U（＋）
辅助电源
V（－）

■外部接口代码：5、6、9、A■外部接口代码：4

DO／PO1＋DO／PO1＋DO／PO1－接点输出1

DO／PO1－
DO／PO2＋DO／PO2＋DO／PO2－接点输出2

DO／PO2－

双绞屏蔽线
T1
T2
T3
终端电阻T4接点输出1＋

AO1＋连接其它Modbus设备－接点输出2※2

终端时短路※1

AO1－

模拟量输出1

AO2＋AO2－U（＋）
辅助电源

模拟量输出2

AO3＋V（－）

AO3－

模拟量输出3

AO4＋AO4－

模拟量输出4U（＋）
辅助电源V（－）※1、双绞线的传输线为终端时（无跨接线时），用短接片或电线短接端子T2和T3。
当模块在传输线的中途进行接线时，无须进行短接，请将T2和T3间的短接片取下来。
接点输入部分连接例接点输出部分连接例DI＋+DO／PO＋+DI－-

DO／PO－-※2、外部接口代码7、8、9、A时，模拟量输出间相互隔离。

54U规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jpCS-6487 Rev.9 Page 7/10

机型: 54U
通信电缆线的布线
RS-485

R2K－1

RS-232-C

连接器

T1
T2
T3
T4

54U

RS-485

54U

T1
T2
T3T4※1

T1T2
T3T4※1FG※2※1、设置在电路的终端时使用内部终端电阻。
※2、为了防止干扰，要连接所有屏蔽线，并在一处进行接地。

外形尺寸图（单位: mm）■类型代码：1110

2510091.5

11091.52固定夹

2－M5螺丝

■类型代码：21102511591.5

110

91.5

2固定夹

54U规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

2－M5螺丝

CS-6487 Rev.9 Page 8/10

机型: 54U
系统配置图■RS-232-C／RS-485

RS-232-C
RS-232-C／RS-485转换器
（机型∶R2K－1或LK1）

678

34590

12

RS-485／422用避雷器※1（机型∶MDP－4R）

RS-485（Modbus-RTU）
RS-485／422用避雷器※1（机型∶MDP－4R）

多功能电量表（机型∶54U）■Ethernet／RS-485

Ethernet

网络变换器（机型∶72EM－M4或72EM2－M4）

ETHERNET
RUN
SEND
FIELD

RS-485

CNFG

RS-485／422用避雷器※1（机型∶MDP－4R）
RS-485（Modbus-RTU）

RS-485／422用避雷器※1（机型∶MDP－4R）

多功能电量表（机型∶54U）※1、请根据系统所需，使用RS-485／422用避雷器（机型∶MDP－4R）。

54U规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-6487 Rev.9 Page 9/10

机型: 54U
会有无预先通知而修改记载内容的情况。

54U规格书

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CS-6487 Rev.9 Page 10/10