普 通 ボ イ ラ ー 溶 接 士 試 験
受験番号

普ボ溶

１／７

（ボイラーの構造及びボイラー用材料に関する知識）問

１

丸ボイラーと比較した場合の水管ボイラーの長所と問

３ボイラー各部の構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

して、誤っているものは次のうちどれか。

（１）同一材料、同一寸法の場合、鏡板のうちでは、平（１）一般に、ボイラードラムの直径が小さいので、高鏡板が圧力に対して最も弱い。

圧に適している。

（２）ボイラーの波形炉筒は、熱による伸縮に対し弾力（２）伝熱面積当たりの保有水量が少ないので、起動か性に富んでいる。

ら所要の蒸気を発生するまでの時間が短い。

（３）ボイラー胴の周方向の継手は、長手方向の継手に（３）燃焼室を自由な大きさに作ることができるので、比し２倍の応力が生じる。

燃焼状態がよく、種々の燃料及び燃焼方式に適応で（４）炉筒は、外面に圧力を受けるので、真円としておきる。

かなければならない。

（４）スケールによる影響が少ないので、低質な給水で（５）ボイラー胴は、工作が容易で、強度上有利であるも運転できる。

ので、円筒形となっている。

（５）伝熱面積を大きくとることができるので、一般に熱効率が高い。

問

４ボイラー用の炭素鋼材に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）炭素鋼の溶接性は、炭素量が０.４〜０.６％の ものが最もよく、溶接ボイラー用の炭素鋼には、炭素量が０.５％前後のものが多い。
（２）炭素鋼中のマンガンは、結晶をち密にしてじん性を増す。
（３）炭素鋼中の硫黄は、鋼をもろくする有害なもので、少ないほどよい。
（４）けい素は、製鋼のとき脱酸剤として入れられるもので、多くなると溶接性が悪くなる。
（５）炭素鋼の性質は、主として鋼中の炭素量によるもので、炭素が多くなると鋼の強さと硬さが増し、伸問

２びが減少する。

ボイラーの附属品に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）安全弁は、蒸気ボイラー内部の圧力が所定の圧力に達したとき自動的に弁が開き、ボイラー内の蒸気の一部を吹き出し、圧力の上昇を防止しようとするものである。
（２）高低水位警報器は、ボイラー内の水位が高くなりすぎたり、低くなりすぎたりするときに生ずる支障

問

５

次の文中の内に入れる用語として、正しいものは(１)〜(５)のうちどれか。
「炭素鋼のぜい性のうちとは、２００〜３００を防止するため、ボイラーの水位が上下の危険位置℃の温度で、鋼の引張強さと硬さが室温におけるよりになったときに警報を発する装置である。

大きくなり、伸びと絞りが低くなって、もろくなる現（３）吹 出 し 装 置 は 、 蒸 気 設 備 の 使 用 中 に 生 ず る 復 水象をいう 。」（ドレン）を自動的に排出する装置である。

（１）赤熱ぜい性（４）ボイラーの送気系の装置には、沸水防止管、気水（２）か性ぜい化分離器、主蒸気弁、蒸気管等がある。

（３）切欠きもろさ（５）圧力計は、ボイラー内部の蒸気圧力を指示するも（４）低温ぜい性

ので、一般にはブルドン管式のものが用いられる。

（５）青熱ぜい性

普ボ

溶２／７
問

６

次の文中の内に入れる用語として、正しいも

問

９

事項として、誤っているものは次のうちどれか。のは(１)〜(５)のうちどれか。
「さら形鏡板のすみの丸みの部分は、著しいボイラーを肉盛り溶接法により修繕するときの注意

応（１）肉盛り部は、健全な地はだがでるまでグラインダなどを用いて研削する。

力が生ずるので、この部分を溶接してはならない 。」（１）引張（２）研削の仕上げ面は、溶込み不良などが生じない形状に仕上げておく。

（２）圧縮（３）曲げ（３）肉盛り面を検査し、割れその他有害な欠陥がない（４）せん断ことを確認する。

（５）ねじり（４）余盛りは、行わない。
（５）修繕完了後は、探傷試験を行って修繕部に有害な欠陥がないことを確認する。

問

７

ボイラーの各種ステーの溶接による取付けに関する

問１０

ボイラーの切り取り当て金溶接法による溶接修繕に次の記述のうち、誤っているものはどれか。

関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）棒ステーの溶接の足は、１０mm以上とする。

（１）当て金の厚さは、切り取った板の厚さ以上とし、板の重ね部の幅は、切り取り部の板の厚さの２倍以（２）斜ステーと鏡板の内面との取付けは、すみ肉溶接上とする。とする。
（３）ガセットステーと鏡板との取付けは、全周にわたってＴ継手の完全溶込み溶接（Ｋ形又はレ形溶接）（２）火炎の放射熱を受ける部分には行わない。
（３）重ね部分の面積は、切り取り部の面積より大きくする。とする。
（４）管ステーの溶接の足は、４mm以上で、かつ、管の（４）当て金を当てる側は、切り取り部の直径（又は最長）が２００mmを超える場合には、圧力の作用する側に厚さ以上とする。

当てる。

（５）管ステーは、溶接を行う前に軽くころ広げを行う。

（５）損傷部分を切除し、切り取り穴に同材質、同板厚以上の当て金をあてて、重ね溶接を行う。

（溶接施行方法の概要に関する知識）問

８ボイラーを切り継ぎ溶接法により修繕を行うときの注意事項として、誤っているものは次のうちどれか。

（１）継ぎ板は、切り取り部と同材質、同板厚のものを用意する。
（２）各層のビードを継ぐ箇所は、一箇所に集中しないようにする。
（３）成形を必要とする継ぎ板は、開先加工を行った後に成形加工する。
（４）溶接は、原則として突合せ片側溶接とする。
（５）溶接の順序は、収縮量の大きな継手線から始め、小さな継手線を最後に行う。

問１１

各種溶接法とこれに関連する用語との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。
溶 接 法

用語

（１）ティグ溶接法 ……………… 電 極 ワ イ ヤ（２）ミグ溶接法 ………………… ア ル ゴ ン ガ ス（３）プラズマアーク溶接法 …… ピ ン チ 効 果（４）マグ溶接法 ………………… 炭酸ガス

（５）サブマージアーク溶接法 … 粒状フラックス

普ボ

溶

３／７
問１２

裏はつりのエアアークガウジング法についての次の問１５

サブマージアーク溶接法における開先精度などに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）材質にあまり関係なく適用できる。

（１）開先角度の精度は±１０°までとする。

（２）炭素アークを用い、アーク熱によって溶かした金（２）ワイヤーとフラックスを適切に選定する。

属を圧縮空気で吹き飛ばして形成する方法である。

（３）ルート間隔の精度は０.８mm未満がよい。

（３）一般にグルーブは、他のガウジングよりもできに（４）ルート面の精度は±１mmまでとする。
（５）板厚が厚いときは、一般にＵ形開先等による多層くい。

溶接を採用する。

（４）狭い場所でも作業ができる。
（５）ガウジング後、表面の硬化部分及びノロ等をグラインダで除去してから溶接を行う必要がある。

問１３

溶接用語に関する次の記述のうち、誤っているもの

問１６か。

はどれか。
（１）クレータ ………… ビードの終端にできるくぼみ（２）オーバラップ …… 溶着金属が止端で母材に融合しないで重なった部分（３）脚

余盛りに関する次の記述のうち、正しいものはどれ（１）余盛りは、溶着鉄の酸化を防止するために行われる。
（２）余盛りは、溶接線においてなめらかに２層以上盛

長 ………… 継手のルートからすみ肉溶接の止端までの距離（４）スパッタ ………… アーク溶接、ガス溶接などにおいて、溶接中に飛散するスラッグ及び金属粒り上げなければならない。
（３）余盛りとは、開先又はすみ肉溶接の必要寸法以上に表面から盛り上がった溶着金属をいう。
（４）余盛りを削り取る場合には、放射線検査後に削る（５）溶接金属 ………… 溶接部の一部で、溶接棒のみが溶融凝固した金属べきである。
（５）余盛りは、溶接の外部欠陥の修正を目的として行うものである。

問１４ボイラーの工作において、溶接継手がリベット継手よりすぐれている理由として、誤っているものは次のうちどれか。

（１）継手部の検査が容易である。
（２）材料が節約できる。
（３）高い継手効率が得られる。
（４）騒音がでない。
（５）厚板の加工が可能である。

問１７

アーク溶接におけるアークの性質等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（１）アーク流は電子及びイオンの流れであって、電流の磁気作用によって動揺する傾向がある。
（２）棒マイナスより棒プラスの方が深い溶込みが得られる。
（３）同一電流のとき、アークの長さとアーク電圧とは反比例する。
（４）交流より直流の方がアーク安定維持が困難である。
（５）一般に非消耗電極式の溶接法では、逆極性（棒プラス）を用いる。

普ボ

溶

４／７
問１８

溶接部の実形に対する溶接記号の図示が、正しいも問２０

誤っているものは次のうちどれか。のは次のうちどれか。
（ 実

炭素鋼の溶接において予熱する場合の効果として、（１）残留応力の低減

形 ）（２）溶接部に発生する割れの防止

60°9 16（３）溶接金属及び熱影響部の硬化の防止（４）溶接金属及び熱影響部の切欠きじん性の向上（５）溶込み不良発生の防止

390°
（１）

（２）
90°
16 3
960°60°16
9 390°

（３）

（４）
90°
916 360°60°
16 3
990°

（溶接棒及び溶接部の性質の概要に関する知識）
問２１

軟鋼用被覆アーク溶接棒に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）イルミナイト系の溶接棒は、最もよく使用されており、機械的性質が良好である。
（２）高セルローズ系の溶接棒は、スラグ量は少ないが比較的割れ感受性が高い。
（５）

90°
9 3
1660°

（３）高酸化チタン系の溶接棒は、溶込みは浅いがビード外観が美しく作業性もよい。
（４）低水素系の溶接棒は、割れ感受性が高い材料、炭素含有量の多めの鋼板や厚板の溶接に適している。
（５）鉄粉酸化鉄系の溶接棒は、溶込みは少ないが多層溶接に適し、又全姿勢の溶接が可能である。

問１９

仮付け溶接に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）適当な箇所にできるかぎり小さく仮付けする。
（２）仮付け溶接は、本溶接後又は溶接前に削り取る。

問２２

被覆アーク溶接棒の被覆剤の効果として、誤っているものは次のうちどれか。

（１）溶融点の高いスラグを作り、溶融金属を十分に覆うとともに、その凝固及び冷却を早める。

（３）仮付け溶接は、本溶接と同様の条件で行う。

（２）溶接金属に必要な合金元素を添加する。

（４）仮付け溶接は、できるかぎり対称的に行い、一般（３）中性又は還元性の雰囲気をつくり、大気中の酸素に３００㎜の間隔にして約１０㎜程度の長さとするや窒素の侵入を防ぎ、溶滴及び溶融池を保護する。

が、溶 接 部の長さをこれより長くすると材質によっ（４）アークの発生、安定及び保持を容易にする。ては硬化してよくない。

（５）精錬作用により、酸素やりん、硫黄等の不純物の（５）組立て用金具の適当なものを使用する。

少ない溶接金属にする。

普ボ

溶

５／７
問２３

炭素鋼のアーク溶接部の性質に関する次の記述のう

問２６

次のうちどれか。

ち、誤っているものはどれか。
（１）溶接熱の影響で溶接部の組織が変わり、焼きが入ったり、焼なまされたりする部分ができる。

溶接の際に発生する母材の熱影響部に生ずる割れは、（１）サルファークラック（硫黄割れ）（２）内部割れ（２）欠陥を防止するためには、材料及び溶接施行条件（３）ビード下割れを選定し、溶接方法や操作を工夫することが必要で（４）クレータ割れある。

（５）ルート割れ（３）生じやすい欠陥として、ブローホールやスラグの巻込み、アンダカット等がある。
（４）溶接部分では、硬さが変わり、硬い部分ができたり強度が低下したりする。
（５）溶接金属の組織は母材の組織とは異なるが、溶接金属に含まれている合金成分の量は、母材とほとんど同じである。

問２４

アンダカットの防止対策に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（溶接部の検査方法に関する知識）
問２７次のＡからＦまでの試験法で、金属組織を調べるものの正しい組合せは、(１)〜(５)のうちどれか。

（１）溶接電流を強くする。

Ａ

破面試験

Ｂ

化学分析試験

（３）ウィービングの速度が速すぎないようにする。

Ｃ

シャルピー試験（４）炭素鋼薄板の溶接の場合、最終層のみ高酸化チタ

Ｄ

マクロ試験

ン系等の棒を使用する。

Ｅ

疲労試験

（５）下向溶接姿勢で溶接を行う。

Ｆ

ミクロ試験

（２）ウィービングの幅は開先の幅より少なめにして、両端に注意する。

（１）Ａ，Ｂ（２）Ａ，Ｄ（３）Ｃ，Ｄ（４）Ｄ，Ｆ（５）Ｅ，Ｆ

問２５

被覆アーク溶接棒が吸湿した場合の影響として、誤っているものは次のうちどれか。

問２８

溶接部の延性を調べるための破壊試験で、正しいものは次のうちどれか。

（１）溶接部に割れ等の欠陥が生じるおそれがある。

（１）硬さ試験（２）ブローホールの発生が少なくなる。

（２）型曲げ試験（３）アークが不安定になる。

（３）衝撃試験（４）低水素系の溶接棒は、低水素の特性が失われる。

（４）疲労試験（５）溶接中のスパッタ増加の傾向が生じる。

（５）金属組織試験

普ボ

溶

６／７
問２９

溶接部の非破壊検査に関する次の記述のうち、誤っ問３２は次のうちどれか。ているものはどれか。
（１）非破壊検査では、溶接部の表面又は内部に存在す（１）ア ー ク を 発 生 し や す く す る た め 、 無 負 荷 電 圧 は１２０Ｖ以上あること。

る欠陥の程度は知ることはできるが、溶接部の強度は知ることはできない。

（２）短絡したとき、流れる電流があまり大きくならないこと。

（２）鋼溶接継手の放射線検査は、日本工業規格(Ｚ３１０４)に基づいて行わなければならない。

（３）溶接電流が容易に細かく調整でき、一定の溶接電流が流れて溶接中にあまり電流の値が変化しないこ（３）超音波探傷試験は、超音波の直進性と反射性とをと。

利用し、被験物内部の欠陥を検知する方法で、欠陥の位置、大きさ、形状及び性質を知ることができる。
（４）浸透探傷試験は、溶接部の表面に存在する肉眼でアーク溶接機に必要な条件として、誤っているもの（ ４ ）効率がよく 、かつ 、交流溶接機では力率がよいこと 。
（５）構造が堅ろうであって、特に絶縁が完全で湿気や高温度によく耐えること。

は発見しにくい程度の小さい割れ等の欠陥を検出する試験法で、浸透液としては染色した液体（普通は赤色）と蛍光物質を含むものとがある。
（５）磁粉探傷試験は、被験物の表面を磁化した状態としたとき生ずる被験物の表面又は表面に近い欠陥にろうえいよる漏洩磁束を磁粉を用いて検出し、欠陥の存在を知る方法である。

（溶接機器の取扱方法に関する知識）（溶接作業の安全に関する知識）

問３０

問３３

交流アーク溶接機の種類として、誤っているものは酸素欠乏状態になるような場所で溶接を行う場合の対策として、誤っているものは次のうちどれか。

次のうちどれか。
（１）可動鉄心形（１）監視人をおく。

（２）可動線輪形（２）作業を行う場所の空気中の酸素濃度が、１６％以上に保たれるように換気する。

（３）可飽和リアクトル形（４）タップ切換形（３）空気呼吸器、安全帯等を点検して使用する。

（５）整流器形（４）避難用具を準備しておく。
（５）作業者は、酸素欠乏危険作業について「特別教育」を受けている。

問３１

次の名称と単位の組合せとして、正しいものは、次のうちどれか。

（１）電流 ………… オ ー ム（２）電圧 ………… ヘ ル ツ問３４

エックス線等の放射線の遮へい物として同じ厚さのものを使用した場合、最も効果のあるものは次のうちどれか。

（１）塩化ビニル（３）電気抵抗 ………… ボ ル ト（２）木材（４）熱（３）鉛量 ………… ジュール（５）電 力 量 ………… アンペア

（４）ゴム
（５）アルミニユウム

普ボ溶７／７
問３５

感電に関する次の記述のうち、誤っているものはど

問３８ボイラー（小型ボイラーを除く 。）又 は 第 一 種 圧 力容器（小型第一種圧力容器を除く 。）の 溶 接 業 務 と こ

れか。

れを行う溶接作業者の資格に関する次の記述のうち、（１）交流アーク溶接機は、直流アーク溶接機より感電

法令上、正しいものはどれか。の危険性が少ない。

ただし、ボイラー、第一種圧力容器とも、その内径（２）１００Ｖ以下の低電圧でも感電死する危険性があが３００㎜を超えるものとする。

る。
（３）アーク溶接作業における感電災害は、ホルダーや（１）厚さが３０㎜のボイラーの胴にフランジを取り付ける溶接は、特別ボイラー溶接士免許を有する者で溶接棒に触れたために発生したものが多い。

なければ行うことができない。

（４）感電の危険性は、身体を流れる電流の大きさと時（２）厚さが２７㎜のボイラー胴の周継手の溶接は、特間に比例する。

別ボイラー溶接士免許を有する者でなければ行うこ（５）梅雨時や夏季には、感電による死亡災害発生の危とができない。

険性が高い。

（３）ボイラーに生じた欠陥を溶接補修する場合は、その深さにかかわらず、普通又は特別ボイラー溶接士免許を有しない者に行わせることができる。
（４）厚さが１９㎜のステンレス製第一種圧力容器の胴の長手継手の溶接は、普通ボイラー溶接士が行うことはできない。
（５）自動溶接機を用いて行う厚さ３０㎜のボイラー胴の長手継手の溶接を行うときの溶接作業者は、普通又は特別ボイラー溶接士免許を有する者でなければならない。
（関

問３６係

法令次の文中の）内に入れる語句として、法令上、問３９組立式ボイラーを除く。）の 各 種 検 査 とそれを行う者

正しいものは(１)〜(５)のうちどれか。
「溶接によるボイラーについては、ボイラー（特定廃熱ボイラー、移動式ボイラー及びとの組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。

なければ、構造検査を受けることができない 。」（１）構造検査 ………… 所轄都道府県労働局長（１）製造許可を受けた後で（２）溶接検査 ………… 所轄都道府県労働局長（２）ボイラー設置届を提出して３０日経過した後で（３）落成検査 ………… 所轄労働基準監督署長（３）放射線検査に合格した後で（４）使用検査 ………… 都道府県労働局長（４）溶接検査に合格した後で（５）使用再開検査 …… 都道府県労働局長（５）工作責任者の立ち会いが
問４０

次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

（１）溶接継手の効率は、放射線検査の実施の有無によって異なる。
（２）溶接後熱処理を行うことにより、溶接部に穴を設
問３７

板厚１９㎜未満のボイラーの胴の長手継手を突合せ
両側溶接したとき、溶接部について行う機械試験等の種類として法令に規定されていないものは次のうちどれか。

けることができる。
（３）溶接は、著しい曲げ応力が生ずる部分を避けなければならない。
（４）溶接部の機械試験の試験板は、本体の溶接部と同（１）引張試験様に溶接後熱処理を行わなければならない。

（２）側曲げ試験（５）溶接後熱処理は、原則として炉内で行わなければ（３）裏曲げ試験ならない。

（４）表曲げ試験（５）放射線検査（終り）