汚物中継槽ユニット

TA Z 2- G 形
逆流・波立ち防止構造

腐食しにくいFRP・樹脂等を採用

汚水・雑排水・汚物用
Ver. 2.4

水槽容量300L〜3000L（写真はマンホール枠を省略してあります）

R

TAZ2-G形

有効容量が大きい

汚物中継槽ユニット
水槽容量：300L

500L

1000L

1500L

逆流防止、波立ち防止構造の流入管
全高20％※ダウンで埋設工事が容易
2000L※当社従来品
300L槽比較

3000L

工期の短いユニットタイプで据付工事も簡単●伸縮継手の採用で、槽や配管の変形で破損を軽減させます。
●ポンプ着脱装置付のTAZP2-G形（樹脂製着脱）、TAZS2-G形（ステンレス製着脱）と一般家庭向けの据置き形TAZE2-G形があります。
●ポンプは汚水用・雑排水用・汚物用と用途に合わせて選定いただけます。
●TAZＥＰ2-G形は、強化樹脂ポンプとの組合せで軽くて取扱いも容易です。
●水槽はFRP製、配管は樹脂製で腐食の心配がありません。
●流入管は逆流防止構造採用でスムーズな流入によりフロートスイッチの誤動作を防止します。
●ポンプは2台設置で通常は自動交互運転します。万一の増水時には、並列運転、また1台が故障した場合でも、他の1台が運転するので安心です。
（一般家庭向けTAZE2-G形には、単独運転タイプもあります）●独自開発の汚物用チェック弁はボール式弁体の採用によりつまり等の心配がありません。
（写真はマンホール枠を省略してあります）〈TAZ2-G形〉

〈従来品〉

■形式説明
①ポンプ形
②中継槽種類TAZ 2 -50D50GL
1⑦（

E2：フランジタイプ
P2：樹脂製着脱タイプ
S2：ステンレス製着脱タイプ③水槽容量（例：30→300L 100→1000L）④運転方式（S：単独 D：交互並列）⑤吐出し口径（mm）⑥ 出力2.2kW以上VU S4 形1.5kW以上
無記号：出力1.5kW以下（）⑦流入管底長さ変更

■特別付属品（オプション）■標準仕様●マンホールかさ上げ用スペーサ●制御盤

中継槽300L〜3000L用（写真は1500L以下用です）

汚水・汚物水、雑排水 液温0〜40℃ pH5〜9

高さ100mm
200mm※300mm※

汚物用チェック弁CAC406、樹脂製槽内配管、着脱装置（着脱タイプのみ）、着脱用ガイドパイプ（着脱タイプのみ）、マンホール蓋、マンホール枠、ロープ（10ｍ×2本：TAZP2-G形のみ）、
チェーン［4ｍ SS400製：TAZS2-G形（ZUJのみ）］■適用ポンプ仕様
WUP4形
雑排水2

樹脂
SUS304樹脂

ECD3-P形（屋内壁掛け用）ECDW3-P形（屋外壁掛け用）●ステンレスチェーン（2.5m SUS304）●満水警報盤

品 名チェーン2500

EBA形
フロートスイッチ
EHF5-1X10又はEHFR形と組み合せてご使用ください

備考

シャックル付シャックル・アイボルト付●EHFR形フロートスイッチ※対応機種は、下表の部になります。
TAZ2-G/SI/003

WUO4形 WUE形
汚水・汚物水
22単相100V 三相200V

中継水槽のマンホールかさ上げ高さは、最大300mmです。
300mmを超える場合には、槽の補強等必要となりますので、お問合せください※2000L、3000L用のみ

YUK2形
雑排水
2SU4形
汚水
2ZU3J形
AU4形
VU4形
BU4形
汚水・汚物水汚物
汚物
2444
乾式水中モータ
三相200V 単相100V 三相200V 三相200V 単相100V 三相200V
三相200V
0〜40℃
FC200
FC200
SCS13 CAC406
FCD450SUS420J2
SUS403
FC200

VUS形
汚物
4SCS13
SUS304SCS13■中継槽適用ポンプ一覧

枠内はEHFR形フロートスイッチ適用範囲※水槽有効容量については、P.7〜P.8の寸法図をご参照ください。

2

■適用図

350Hz60Hz2極ポンプ
（樹脂製）

2極ポンプ
（樹脂製）

2極ポンプ

2極ポンプ

4極ポンプ

4極ポンプ

■仕様表
50Hz
●2極ポンプ●4極ポンプ4■仕様表60Hz●2極ポンプ●4極ポンプ5

■部品配置図例●TAZE2-G形●TAZP2、TAZS2-G形●TAZE2-200、300-G形●TAZP2・S2-200、300-G形

6■寸法図 実施計画に際しましては、納入仕様書をご請求ください。
●TAZE2・P2-30、50-G形

5862
82
86
86100
TAZ2-G/d/014●TAZE2・P2・S2-100、150-G形

7120
137
160
127
162
172
134
177
142
142
154
179
185
189
TAZ2-G/d/022

■寸法図 実施計画に際しましては、納入仕様書をご請求ください。
●TAZE2・P2・S2-200、300-G形●マンホール部詳細図

8■施工上のご注意（施工に当っては取扱説明書に従って工事を行ってください。）●標準施工図

通気管

G.L.

流入管

スラブコンクリート
吐出し管末端放流先の水面から十分離してください。
（逆流防止のため）

吐出し管

埋戻し土砂
基礎コンクリ−ト
捨てコンクリ−ト
割栗石（玉石）■設置についてのご注意
槽は「横倒し」「ななめ」にしないでください。破損の原因になります。
井戸から5ｍ以上離れた所に設置してください。
槽を埋設する土質等を調査し、それに適した施工を行ってください。槽の傾き、破損の原因になります。
汚物槽を施工する場合は必ず通気管を設けてください。槽内が負圧になり、槽の変形・破損、下水ガスや害虫の宅内侵入、槽内の不衛生化などの原因となります。
施工後はマンホールの安全ロックをかけてください。
槽周辺に湧水の侵入がない様に擁壁等の施工をしてください。湧水の影響により、槽や配管が変形・破損する恐れがあります。
槽の埋設には槽のサイズを確認したうえで掘削をしてください。
基礎は割栗石による栗石地業を約150mmの高さを目安に行ってください。
捨てコンクリート打ちは、約50mmの高さを目安に打ってください。この段階で水平を出してください。
基礎コンクリート打ち
基礎仕上げの高さを確認し水平に基礎コンクリートを打ってください。高さは約150mmを目安にしてください。これらのコンクリートを省略しますと砂が洗い流され栗石等の鋭角な部分が槽の底面に接し、破損する恐れがありますので必ずコンクリー
トを用いてください。
槽を穴の中へ降ろす時は、槽の質量を確認しロープ等を使用して静かに降ろしてください。所定の位置に降ろしたら流入管、吐出し管の方向及び管底を確かめ、正しく配管してください。
配管は槽本体に取付けてあるソケットに対して水平に取付けてください。
流入管には必ず勾配をつけてください。
槽外の吐出し管にスルース弁を設けることをお勧めします。
（保守・点検時に配管内の逆流を防ぎます。）
槽に水を張り水平がくるわないことを確認しながら埋戻しを行ってください。
湧水がある場合は、最深部にかま場を設け、ポンプで排水しながら施工してください。
マンホールの周囲にはコンクリートのスラブを施工してください。
（点検等でマンホールを開けた時に土砂等が槽内に落下するのを防止します。）
施工後は事故防止のためマンホール付近に近づかないように柵等を設けることをお勧めします。

●流入落差の不足する場合①かさ上げ高さが300mm以下の場合
かさ上げスペーサ（特別付属品）を使用してください。上部は鉄筋コンクリート仕上げとし、重量は土肩で受けるようにしてください。コンクリートの重量が槽に掛かり，槽が変形・破損する恐れがあります。
G.L.
土肩②かさ上げ高さが300mmを超える場合
槽上部に鉄筋コンクリート製のピットを施工してください。
ピットは排水が可能な構造とし、上面は鋼板等でふたをしてください。槽の周囲に鉄筋コンクリート製の擁壁を施工し、槽を保護してください。土圧が槽に掛かり、槽が変形・破損する恐れがあります。
G.L.

鉄筋コンクリ−ト
スラブ

鋼板等のふたかさ上げスペ−サ

排水口

埋戻し土砂
基礎コンクリート

擁壁

捨てコンクリート
割栗石（玉石）埋戻し土砂●周囲に構造物がある場合①構造物の基礎の外側45°線の外側に設置してください。

②汚物槽の構造物の基礎から離せない場合、土圧に応じた強度を持つ鉄筋コンクリート製の擁壁を汚物槽の周囲に設けてください。

G.L.

G.L.

基礎

45°
この範囲に槽を設置しないでください。

9基礎
擁壁

●地上から車両等の荷重が掛かる場合①マンホール及びチェッカープレートに掛かる荷重は1500kg以下（TAZ2-30〜150G）または500kg以下（TAZ2-200・300G）としてください。これよりも大きな荷重が掛かる場
合はマンホール及びチェッカープレートの仕様を変更する必要がありますので、別途ご相談ください。
②支柱を立てて、槽に荷重が掛からないようにしてください。
荷重が槽にかかり、槽が変形・破損する恐れがあります。

③TAZ2-200・300Gのチェッカープレートに荷重が掛かる場
合は支柱の有無に関わらず、最低でも100H以上のかさ上げスペーサを組付けて使用してください。荷重が槽にかかり、槽が変形・破損する恐れがあります。
④道路端に設置する場合は、自動車の荷重や振動の影響のない位置へ設置してください。

G.L.
G.L.
かさ上げスペーサ
埋戻し土砂車の影響の無い位置まで離して設置してください。

支柱
鉄筋コンクリート製●寒冷地に設置する場合①保温対策
槽内が凍る恐れのある場合は、水面が凍結深度以下になるように、かさ上げスペーサ等による深埋めを実施してください。
②多雪地の施工
槽の上部に屋根囲い等をして積雪による荷重が汚物槽に掛からないようにしてください。

G.L.

●崖下に設置する場合●湧水がある場合

平地に設置する場合の数倍もの土圧が汚物槽に掛かります
ので、土圧に応じた強度を持つ鉄筋コンクリート製の擁壁を汚物槽の周囲に設けてください。

①槽周辺に湧水の侵入がない様に擁壁等の施工をしてください。湧水の影響により、槽や配管が変形・破損する恐れがあります。
②槽周辺への湧水の侵入を防ぐことができない場合は別途ご相談ください。

G.L.

G.L.

土圧擁壁10検定期点ス
サービ】

大きな安心をお届けします。

は2回 】
【年1回又

有料 保守・点検契約のご案内
定期点検内容技術者がポンプを健康診断運転状態での点検を行います。

優れた性能を持つポンプも、使用年月や運転状況により少しづつ摩耗し、やがて部品の劣化などにより機能が充分に発揮できなくなります。川本の「定期点検サービス」は、専門技術者が6ヶ月又は12ヶ月ごとに訪問し、ポンプのコンディションをきめ細かにチェック。運転状況や部品の劣化、各機能などを総合的に点検し、良否をご報告します。

1年に1回又は2回、事前に予定日をご連絡のうえ実施いたします。

定期点検料金
詳細は、最寄りの弊社事務所までお問合せください。

的確な点検で信頼性向上
ポンプの消耗状態を早めに知り、重大な故障になる前に修理をおこなう
ことで、長期にわたり常に最良の運転状態を維持。これにより、保守管理のトータルコストも割安になります。機能の劣化に気づかないまま放置しておくと漏水や揚水不能、冷暖房不能といった大きなトラブルにつながりかねず二次損害を引き起こすこともあります。

コンフォート アース

川本ポンプでは、「Comfort Earth」と題し、大切な「水」に関わる企業として全社一丸となって環境負荷低減や環境保全活動への取り組みを進めていきます。

安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。取扱説明書には危害や損害を未然に防止するための注意事項が記載されております。
※上記をお守りいただけないと責任を負いかねます。

この製品は日本国内用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
適用範囲外での使用、注意書きなどの不遵守、不当な修理・改造、天災地変に起因するもの、設置環境（電源異常・異物・砂など）によるもの、法令・省令またはそれに準じる基準などに不適合のもの、不慮・故意による故障・損傷のもの、消耗部品の交換、転売による不具合などは保証対象外となる場合があります。
決められた製品仕様以外では使用しないでください。
感電・火災、漏水などの原因になります。
用途や液質により発錆や腐食・溶出を許容できない場合は注意が必要です。
ポンプや設備全体を含め選定・検討してください。特に循環用途の場合は、循環水が濃縮され、思わぬ被害の恐れがあります。
用途に合った商品をお選びください。不適切な用途で使うと事故の原因になります。
生物（養魚場・生け簀・水族館など）の設備、または重要設備に使用する場合は、予備機を準備してください。
ポンプ故障により、酸欠や水質悪化などが発生し、生物の生命に影響を与える恐れがあります。
生物（養魚場・生け簀・水族館など）の設備に使用する場合は、生物と同一水槽内に設置しないでください。漏洩電流、メカニカルシールからの漏れによる封入液の流出により、生物が死滅する恐れがあります。
銅合金をきらう生物などへの使用は避けてください。生物の生命に影響を与える恐れがあります。

改良等のため、仕様・形状など変更することがあります。
弊 社取扱店

食品関連の移送に使用する場合、使用材料のご確認など十分にご注意ください。異物が混入する恐れがあります。
適用される法規定（電気設備技術基準・内線規程・建築基準法、水道法など）に従って施工してください。
法規定に反するだけでなく感電・火災・落下・転倒によるけがなどの原因になります。
人が触れることが想定される所（浴槽、プール、池など）では使用しないでください。漏電し感電する恐れがあります。
設備によっては吐出し側に用途に応じた適切なフィルタなどを設け、十分フラッシングを行い、異物がないことを確認後、ご使用ください。製品製造時の切削油、ゴムの離型剤、異物などや配管系に含まれる切削油、異物などが扱い液に混入する恐れがあります。
50Hz仕様のポンプを60Hzで運転しないでください。過大圧力による破損、過負荷によるモータなどの焼損事故の恐れがあります。60Hz仕様のポンプを50Hzで運転しないでください。
ポンプの性能が低下します。
修理技術者以外の人は、分解・修理・改造やケーブル交換を行わないでください。不備があると、故障・破損・感電・火災の原因になります。
長期間安心して使用頂くために定期点検と日常点検両方の実施をお勧めいたします。点検を怠ると、ポンプの故障、事故などの原因になります。定期点検についてはご購入先、もしくは最寄りの弊社営業所にご相談ください。

本書からの無断転用はお断りします。

＊ご質問、資料の請求は下記へお申込みください。
※ポンプに関するお問合せは最寄りの支店・営業所までお願いします。
本社

名古屋市中区大須 4-11-39

https://www.kawamoto.co.jp 〒460-8650 TEL（052）251-7171（代）
北海道支店
東北支店
関東支店
首都圏支店
名古屋支店

（011）831-0131（代） 京都支店 （075）645-1011（代）（022）232-4095（代） 大阪支店 （06）6328-0877（代）（028）633-9326（代） 四国支店 （087）886-2236（代）（03）3946-1161（代） 中国支店 （082）277-3661（代） 名称（052）249-9810（代） 九州支店 （092）621-7235（代）
No.
営業所・駐在所全国113 ケ所

川本サービス株式会社
首都圏支店
首都圏北営業所
首都圏南営業所（03）4526-0691（代）（048）677-0065（代）（045）473-6251（代）

名古屋営業所
関 西 支 店
京都営業所（052）249-9816（代）（06）6328-7734（代）（075）555-0530（代）

TAZ2-G5604 Ⓑ