PJ-20130038-H09

CC-Link Ver.2 対応
16ch アナログ入力用 絶縁信号変換処理システム
CC3901-16AI
取扱説明書
Rev.1.02

この度は、MTT 製品をご採用いただき、誠に有難うございます。
現品をお受け取りになりましたら、まず、本機の仕様がご注文通りのものであることを、現品の表示ラベルの記載でご確認下さい。万一、仕様の誤りや、輸送上、その他原因による損傷などが発見されまし
た場合には、速やかに、当社営業所またはお買い求め先にご連絡下さいますようお願い申し上げます。
当社製品はすべて、厳格な品質管理基準に基づいて製造されておりますので、安心の上、お使いいただ
けるものと存じます。

記◆保証期間と保証範囲〔保証期間〕
納入品の保証期間は、ご注文主のご指定場所に納入後 3 年といたします。
〔製品保証について〕
1) 製品の保証は、部品と構造上及び性能が当社の製品仕様に適合していることを、保証いたします。
2) 適正な品質マネジメントシステムと品質管理のもとで、製品を出荷しておりますが当社の製品保証は、製品の動作、出力や表示が中断されないことや、エラーが皆無であることを保証するものではありません。
当社の保証は、製品の動作、出力または表示に中断やエラーが発生した場合の、お客様の機器、及び第三者の機器への傷害、パフォーマンス（お客様の機器などへの安全、性能など）に関連した傷害に対する保証や損害に対しては一切応じかねます。
3) 保証期間中、取扱説明書に順じ当社が不具合の認めた製品を保証期間中に手直しまたは交換を致します。
4) 当社の保証は、以下に起因する不適合には適用されません。
① 不適切、不完全な保守、校正による場合。
② 故障の原因が納入品以外の事由による場合。
③ 当社以外の改造または修理による場合。
④ その他、天災、災害などで、当社の責にあらざる場合。

≪注記≫ CC-Link は CC-Link 協会（CC-Link Partner Association：CLPA）の登録商標です。

᧲ ੩ ༡ ᬺ ᚲ ‫ ᧲ ޥ‬੩ ㇺ ᣂ ኋ ඙ ਃ ᩕ ↸     6GN  ࢋߟ ߊ ߫ ༡ ᬺ ᚲ ‫⨙ ޥ‬ၔ⋵ߟߊ߫Ꮢᄤਭ଻ ਃ੗↢๮╳ᵄቇ࿦㩕㩨㩣 6GN  ࢋฬ ฎ ደ ༡ ᬺ ᚲ ‫ ޥ‬ฬ ฎ ደ Ꮢ ਛ ᧛ ඙ ฬ 㚞        ᄢ ห ↢ ๮ 㩕 㩨 㩣 6GN  ࢋᄢ 㒋 ༡ ᬺ ᚲ ‫ ޥ‬ᄢ㒋ᏒᶰᎹ඙ችේ ᣂᄢ㒋㩂㩨㩡㩧㩎㩨㩕㩨㩣㓏 6GN  ࢋ␹ ᚭ ༡ ᬺ ᚲ ‫ ␹ ޥ‬ᚭ Ꮢ ⷏ ඙ ቶ ⼱       ␹ ᚭ ࡂ ࠗ ࠹ ࠢ ࡄ ࡯ ࠢ ౝ 6GN  ࢋ

(CZ  (CZ  (CZ  (CZ  (CZ  

CC3901-16AI 取扱説明書 PJ-20130038-H09

Rev.1.02

目次
1. はじめに .................................................................................................. 1
2. 安全にご使用いただくために ................................................................................ 1
3. ご使用上の注意 ............................................................................................ 1
3.1. 取扱について .......................................................................................... 1
3.2. 供給電源について ...................................................................................... 2
3.3. 設置について .......................................................................................... 2
3.4. 配線について .......................................................................................... 2
3.5. 性能を満足させるために ................................................................................ 2
4. 製品概要 .................................................................................................. 3
4.1. 電源モジュール（PS3900／PS3900-DC3） .................................................................. 3
4.2. 信号変換モジュール（MS3900 シリーズ） .................................................................. 3
4.3. 通信モジュール（入力専用） ............................................................................ 3
4.4. 専用ベース ユニット（CC3900-16TB） .................................................................... 3
5. 構成モジュール詳細 ........................................................................................ 4
5.1. 電源モジュール（RC3900） .............................................................................. 4
5.2. 信号変換モジュール（MS3900 シリーズ） .................................................................. 55.3. 通信モジュール ........................................................................................ 6
5.3.1. CC-Link 通信仕様 ................................................................................... 6
5.3.2. 各部詳細 .......................................................................................... 7
6. 伝送データ ............................................................................................... 126.1. ビット エリア（RX／RY） .............................................................................. 126.2. システム領域詳細 ..................................................................................... 13
6.2.1. RX(m+n)B （リモート READY） ....................................................................... 13
6.2.2. RX(m+n)9／RY(m+n)9 （イニシャルデータ設定完了／設定要求フラグ） .................................. 13
6.2.3. RX(m+n)A／RY(m+n)A （エラー状態／リセット要求フラグ） ............................................ 13
6.3. ワード エリア（RWr） ................................................................................. 14
6.4. データフォーマット ................................................................................... 14
7. CC-Link ファミリーシステムプロファイル（CSP+） ............................................................ 15
8. 通信ケーブルの配線 ....................................................................................... 15
8.1. 通信ケーブル ......................................................................................... 15
8.2. ケーブル側コネクタ ................................................................................... 15
8.3. 終端抵抗 ............................................................................................. 16
9. 入出力信号及び電源の配線 ................................................................................. 17
10. 外形寸法図 .............................................................................................. 18
11. 校正の方法 .............................................................................................. 18
12. MS3907 アイソレータの使用方法 ............................................................................ 19
13. 取付け／取外し .......................................................................................... 20
13.1. DIN レール着脱（CC3901-16AI-AU/D1-D） ................................................................ 20
13.2. 壁取付け（CC3901-16AI-AU/D1-R） ..................................................................... 20
13.3. 信号変換モジュールの取付け・取外し .................................................................. 21
13.4. 取付け姿勢 .......................................................................................... 21
13.5. 設置条件 ............................................................................................ 22i

CC3901-16AI 取扱説明書 PJ-20130038-H09

Rev.1.02

1. はじめに本機を正しくお使いいただくために、この「取扱説明書」をよくお読みください。またご使用後は本書を必ず保管し、必要に応じて参照してください。製品仕様書も合わせてご参照ください。

2. 安全にご使用いただくために本機の使用にあたっては下記の安全注意事項を必ずお守りください。以下の注意に反した使用により生じた障
害については、当社は責任と保証を負いかねます。

！ 警告

この表示の記載内容を守らないと、火災・感電などにより人が死亡または重傷を負う可能性が
あります。

！ 注意

この表示の記載内容を守らないと、感電・その他の事故により人が障害を負ったり、物的損害を招いたりする可能性があります。

！ 警告







端子台への配線・離線は必ず電源が供給されていないことを確認して、行ってください。これを守らないと感電する恐れがあります。
本機を分解、改造、及び本機のヒューズを交換しないでください。これを守らないと、火災、感電のおそれがあります。
万一、異物（金属片、水、液体）が本機の内部に入った場合は、すぐに電源供給を停止し、販売店または当社までご連絡ください。
運送機器、通信機器、発電制御機器、医療機器など高度の信頼性・安全性が求められる用途で使用する場合
は、組込まれるシステム装置全般として、誤動作防止設計などの安全設計を施す必要があります。
可燃性のガスや粉塵のあるところでは使用しないでください。これを守らないと爆発のおそれがあります。
設置した変換器の付近、及び下方に燃えるものを置かないでください。

！ 注意






本機は仕様に記載された使用条件の範囲内で使用してください。火災や故障の原因となることがあります。
温度変化が急激で結露するような場所での使用はお避けください。これを守らないと故障のおそれがあります。
腐食性ガスのある場所や薬品が付着する場所での使用および保管は避けてください。
本体の挿入および抜取りは、通電状態でも行えますが極力行わないでください。
取付けや結線等は、安全のため、制御盤組立技術者、計装工事、電気工事などの専門の技術を有する人が行ってください。

3. ご使用上の注意
機器の備えているすべての性能を満足させるために下記の注意事項をお守りください。下記の注意事項に反したご使用方法をされた場合、機器の性能が損なわれる可能性があります。
3.1. 取扱について
 精密機器のため、落としたり放り投げたりしないでください。
 電子部品を使用していますので、水をかけたり、水に浸けたり、結露する場所に放置しないでください。
 直射日光の当たる場所や、高温、粉塵、湿気もしくは振動の多いところで保管及び設置は避けてください。

1

CC3901-16AI 取扱説明書 PJ-20130038-H09

Rev.1.02

3.2. 供給電源について
電源シルク印字内容を確認し、仕様に合う電圧値を供給してください。
 定格：AC100～240V、周波数：50Hz～60Hz（使用範囲：AC85～264V、47～63Hz）
 定格：DC24V（使用範囲：DC24V±10%）3.3. 設置について
 屋内に設置してください。
 「13. 取付け／取外し」を参照し、DIN レール取付けまたは壁取付けを行ってください。
 使用温度範囲：0～55℃、仕様湿度範囲：5～90%RH、高度：2000m 以下でご使用ください。
 DC 電源のマイナス端子を接地しないでください。
 接地は単独接地、もしくは電流が流れ込まない接地を使用してください。
 変換器の取付け姿勢は「13.4. 取付け姿勢」をご参照ください。
3.4. 配線について
 配線は「9. 入出力信号及び電源の配線」を参照し、専用ベースへの端子に対して行ってください。
 配線用導線には、可とう性に優れているより線を使用してください。
導体公称断面積：推奨 0.5～2.0mm2
 専用ベースの端子に接続する導体の末端には、絶縁被膜付の圧着端子を使用してください。絶縁被膜がな
いと、短絡や感電するおそれがあります。圧着端子の厚さは 0.7～1.0mm を推奨いたします。
※1 つの端子ネジに対して接続する圧着端子は 2 つを限度としてください。また、2 つ接続する場合の圧着端子は 0.8mm 以下にしてください。
3.5. 性能を満足させるために
 ノイズ等の影響を減らすため入出力配線を電源線と同一結束・同一ダクト内で使用することは避け、できるだけ離して（目安として 200mm 以上）配線してください。
 モータ、大型トランスなどの磁界や電磁波が発生する機器の近傍に、本機の信号線を配線することは避けてください。止むを得ない場合は、シールド線を使用する等のノイズ対策を行ってください。
 本機の使用に先立って、約 30 分間のウォーミングアップを行ってください。
 本機に接続するセンサ、及び機器は本機の入出力インピーダンスを考慮したものをご使用ください。（製品仕様につきましては仕様書を参照してください。仕様書は当社ホームページにてダウンロード可能です。
URL：http://www.mtt.co.jp）2CC3901-16AI 取扱説明書 PJ-20130038-H09

Rev.1.02

4. 製品概要
CC3901-16AI は、1 ラック当たり最大 16 チャネルのアナログ信号を絶縁し、A/D 変換したデータを CC-Link（Ver.2対応）経由で上位のマスタに送信する絶縁信号変換処理システムです。
本システムは、電源モジュール（PS3900／PS3900-DC3）、信号変換モジュール（MS3900 シリーズ）、A/D 変換と CC-Link 通信を行う通信モジュール（入力専用）、及びそれらを搭載する専用ベース ユニット（CC3900-16TB）で構成します。

RAS̲A
RAS̲B

図 4.1. CC3901-16AI 全体構成図
4.1. 電源モジュール（PS3900／PS3900-DC3）
CC3901-16AI の内部電源電圧は DC24V で、それを供給する電源として、AC100～240V（PS3900）／DC24V（PS3900-DC3）
入力の 2 種類あります。
また外部電源と内部電源は絶縁しており、信号変換モジュールと通信モジュールに共通で供給します。
4.2. 信号変換モジュール（MS3900 シリーズ）
MS3900 シリーズの信号変換モジュールは、小型の難燃性 ABS 樹脂ケースに収納しています。モジュールに対す
る信号の入力、電源の供給、及び通信モジュールへの出力はモジュール底部のコネクタにより行います。
入力の種類別に機種が構成され、基本的に 1 チャネルの入力に対して、絶縁された 2 出力をもっています。各
信号変換モジュールの入力－第１出力（－第 2 出力）－電源は、トランスまたはフォトカプラにより絶縁されています。
4.3. 通信モジュール（入力専用）
通信モジュールは、CC-Link Ver.1.10／Ver.2 に対応したリモート デバイス局で、Ver.2 の機能として拡張サ
イクリック伝送機能をサポートしています。
専用ベース（CC3900-16TB）経由で入力した、信号変換モジュールの第 1 出力を A/D 変換し、変換結果を CC-Link
経由で上位のマスタに送信します。また、通信部は内部回路と絶縁しています。
4.4. 専用ベース ユニット（CC3900-16TB）
上記の電源モジュール、信号変換モジュール、及び通信モジュールを搭載するための専用ベースです。内部にバックプレーンを備えており、電源モジュールにより絶縁した内部電源を、各信号変換モジュールと通信モジ
ュールへ供給します。また、入力信号接続用の端子台、RAS 出力用の端子台、及び第 2 出力用の端子台を実装しています。
CC3900-16TB は入出力信号変換モジュール共通ですが、通信モジュールが入力専用ですので、同じベースに入力
用信号変換モジュールと出力用信号変換モジュールの混在はできません。

3

CC3901-16AI 取扱説明書 PJ-20130038-H09

Rev.1.02

5. 構成モジュール詳細
5.1. 電源モジュール（RC3900）
CC3901-16AI に取付け可能な全ての信号変換モジュール（MS3900 シリーズ）と通信モジュールは、駆動電源として DC24V を必要とします。
この駆動電源は、外部から直接それぞれの信号変換モジュールに供給せず、CC3901-16AI に対して一括供給します。これにより CC3900-16TB のバックプレーンを介して、同一ベース上のすべての信号変換モジュールに必要な駆動電源を供給します。
外部の電源は、電源モジュールの電源入力端子に対して接続します。端子配列については「9. 入出力信号及び電源の配線」をご参照ください。
電源の ON／OFF、はフロントパネル上の電源スイッチにより操作します。工場出荷時は OFF に設定していますので、ドライバー等でカチッと音がするまで押してください。
スイッチが ON になると、各モジュールに電源を供給し、フロントパネル上の LED が緑色に点灯します。

219'410⴫␜.'&㔚Ḯࠬࠗ࠶࠴

図 5.1. 電源モジュール外観図4

CC3901-16AI 取扱説明書 PJ-20130038-H09

Rev.1.02

5.2. 信号変換モジュール（MS3900 シリーズ）+1%QPPGEVQT㩝㩆㩨㨷㨺㩣࿕ቯ↪㩒㩆㩨

51%-'6((%.$9$ *10&#6575*+0-1);1
51%-'6((%.$9$ *10&#6575*+0-1);1<GTQ6TKOOGT
5RCP6TKOOGT

図 5.2. 信号変換モジュール外観図
信号変換モジュールは、CC3900-16TB に最大 16 チャネル取付けすることが可能です。各モジュールへの信号は、
CC3900-16TB 上の端子台から入力します。
絶縁変換したアナログ信号は、CC3900-16TB を経由して、第 1 出力は通信モジュールへ、第 2 出力は CC3900-16TB
上の第 2 出力用端子台へそれぞれ出力します。
機種ごとの端子台接続及び校正方法については、当社ホームページ（http://www.mtt.co.jp）の「MS3900 シリーズ 取扱説明書」を参照してください。
※MS3901、MS3920、MS3971 につきましては付属の感温素子 CJ-04（MS3901）、CJ-03（MS3971）、シャント抵抗
MS3920-SR（MS3920）を取付けてご使用ください。
また、感温素子、シャント抵抗は互換性がございません。必ず本体に対応した製品をご使用ください。

B

A

B

A

ᗵ᷷⚛ሶ
%,

ᗵ᷷⚛ሶ
%,

ࠪࡖࡦ࠻ᛶ᛫

CD

ᗵ᷷⚛ሶขઃ࿑

C

Dࠪࡖࡦ࠻ᛶ᛫ขઃ࿑

B

C

D

ᗵ᷷⚛ሶขઃ࿑ᵈᗧ㧍 ‫ޓޓ‬㧦/5ߪ‫ޔ‬ᔅߕࠪࡖࡦ࠻ᛶ᛫ེࠍ
̪/5ߪ‫ޔ‬ᗵ᷷⚛ሶ %, ࠍขࠅઃߌߡ
‫ޕ޿ߐߛߊ↪૶ߏޓ‬‫ޓ‬ᗵ᷷⚛ሶ %, ࠍขࠅᄖߒߚ႐ว‫ޔ‬ᱜᏱߥ‫ޓ‬಴ജ୯߇ᓧࠄࠇ߹ߖࠎ‫ޕ‬‫ޓޓޓ‬ขࠅઃߌߡߏ૶↪ߊߛߐ޿‫ޕ‬‫࠻ࡦࡖࠪޓޓޓ‬ᛶ᛫ེࠍขࠅᄖߒߚ႐ว‫ޔ‬‫ޓޓޓ‬%6ߩੑᰴ஥߇㐿᡼⁁ᘒߣߥࠅ%6ࠍ‫ޓޓޓ‬὾៊ߔࠆ߅ߘࠇ߇޽ࠅ߹ߔ‫ޕ‬‫ޓޓޓ‬ㆊ㔚ᵹᒝᐲߪ‫ޔ‬,+5‫ޓ‬%ߦ
‫ޓޓޓ‬Ḱ᜚ߒߡ޿߹ߔ‫ޕ‬

図 5.3. MS3901、MS3920、MS3971 接続図

5

̪/5ߪ‫ޔ‬ᗵ᷷⚛ሶ %, ࠍขࠅઃߌߡ
‫ޕ޿ߐߛߊ↪૶ߏޓ‬‫ޓ‬ᗵ᷷⚛ሶ %, ࠍขࠅᄖߒߚ႐ว‫ޔ‬ᱜᏱߥ‫ޓ‬಴ജ୯߇ᓧࠄࠇ߹ߖࠎ‫ޕ‬CC3901-16AI 取扱説明書 PJ-20130038-H09

Rev.1.02

5.3. 通信モジュール
5.3.1. CC-Link 通信仕様
CC-Link の仕様を下記にまとめます。
表 5.1. CC-Link 通信仕様
項目
局種別
設定アドレス
通信スピード占有局数
入力チャネル数

仕様
リモート デバイス局
1～64
10M／5M／2.5M／625k／156k bps
1／2／3／4 局
最大 16 チャネル
局数
Ver.1.10
Ver.2
1局
2局
3局
4局

拡張サイクリック設定

4 チャネル
8 チャネル12 チャネル
16 チャネル

16 チャネル

4 倍固定（Ver.2 設定時）
局数

Ver.1.10

Ver.2

RX/RY：各 32 ビット
RX/RY：各 64 ビット
RWr/RWw：各 4 ワード
RWr/RWw：各 16 ワード
RX/RY：各 64 ビット
RX/RY：各 192 ビット
2局
RWr/RWw：各 8 ワード
RWr/RWw：各 32 ワード
RX/RY：各 96 ビット
RX/RY：各 320 ビット
3局
RWr/RWw：各 12 ワード
RWr/RWw：各 48 ワード
RX/RY：各 128 ビット
RX/RY：各 448 ビット
4局
RWr/RWw：各 16 ワード
RWr/RWw：各 64 ワード※リモート入出力（RX/RY）の最終 16 ビットはシステム領域に割り当て
られます。
1局

アドレス領域接続数

最大 64 局／最大 42 台（リモートデバイス局のみ接続時）※最大接続台数については、CC-Link 協会のホームページにて確認してください。接続台数チェック ツールを使用すると簡単に確認可能です。
CC-Link Ver.1.10 対応ケーブル（終端抵抗 110Ω仕様）
通信速度
局間ケーブル長
最大ケーブル総延長

接続長

コネクタ
ケーブル
終端抵抗

156kbps
625kbps
2.5Mbps
5Mbps
10Mbps20cm 以上

1200m
900m
400m
160m
100m

35610-5253-B00 PE（3M 社製）
Ver.1.10 対応品 （79100-110SBH（3M 社製）等）
110Ω（35T05-6M00-B0M GF（3M 社製））

6

CC3901-16AI 取扱説明書 PJ-20130038-H09

Rev.1.02

5.3.2. 各部詳細
通信モジュール各部について説明します。

動作状態表示用 LED

局番設定用スイッチ

CC-Link 各種設定スイッチ
通信状態表示用 LED

CC-Link 通信用コネクタ

図 5.4. 通信モジュール外観図
5.3.2.1. 動作状態表示用 LED
通信モジュールの動作状態を表示します。
表示パターンにより、通信モジュールの動作状態を確認することが可能です。表示パターンの詳細を下表にまとめます。

動作状態
1

表 5.2. 動作状態表示用 LED 表示パターンLED
表示パターン

RUN（緑）
システム異常（WDT エラー／メモリ異常） ERR（赤）

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

2

初期化中

RUN（緑）ERR（赤）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

3

正常動作中

RUN（緑）ERR（赤）

●
○

●
○

●
○

●
○

●
○

●
○

●
○

●
○

4

CC-Link
設定異常※1

RUN（緑）ERR（赤）

●
●

●
○

●
●

●
○

○
●

○
○

○
●

○
○

5

CC-Linkバージョン不一致

RUN（緑）ERR（赤）

●
●

●
●

●
○

●
○

○
●

○
●

○
○

○
○

6

CC-Link
断線

RUN（緑）ERR（赤）

●
○

●
○

●
○

●
○

○
●

○
●

○
●

○
●

7

CC-Link
設定変更

RUN（緑）ERR（赤）

●
●

●
●

●
●

●
●

●
○

●
○

●
○

●
○

8

FLASH メモリ異常（入力補正係数）

RUN（緑）ERR（赤）

○
●

○
○

○
●

○
○

○
●

○
○

○
●

○
○

RUN（緑） ○
○
○
○
○
○
○
○
ERR（赤） ●
●
○
○
●
●
○
○
●：点灯／○：消灯／1 マス：125msec.
※1：異常条件によっては検知できない場合がありますので、通信状態表示用 LED と合わせて確認してください。
9

アナログ入力回路異常7CC3901-16AI 取扱説明書 PJ-20130038-H09

Rev.1.02

5.3.2.2. 局番設定用スイッチ
10 進ロータリ スイッチを 2 個（10 の位と 1 の位）使用して設定します。電源投入時にスイッチの設定を読み込み、通信モジュールの局番とします。
1 局占有時には 1～64 局、4 局占有時には 1～61 局以外に設定した場合、または動作中に設定を変更した場
合はエラー状態となります。
表 5.3. 局番設定
SW

設定

SN ×10

0～6

SN ×1

0～9

説明
10 の位の局番を 0～6 に設定します。
但し、1 の位の局番と合わせて 1～64（1 局占有の場合。4 局占有時は61 局）となるように設定します。
それ以外の局番はエラーとなります。出荷時設定は「0」です。
1 の位の局番を 0～9 に設定します。
但し、10 の位の局番と合わせて 1～64（1 局占有の場合。4 局占有時は61 局）となるように設定します。
それ以外の局番はエラーとなります。出荷時設定は「0」です。

5.3.2.3. CC-Link 各種設定スイッチ
CC-Link 通信の「ボーレート」、「占有局数」、及び「CC-Link バージョン」を設定するピアノ スイッチです。7 極目は未使用です。

B.RATE【フロント パネル面視】
SENYU
CC-Link Ver.

①

ボーレート設定
ピアノ スイッチの 1～4 極を使用して設定します。電源投入時にスイッチの内容を読み込み、通信モジ
ュールのボーレートとします。
ボーレートを下記以外に設定した場合、または動作中に設定を変更した場合はエラー状態となります。
表 5.4. ボーレート設定
ボーレート
（bps）
10M
5M
2.5M
625k
156k
（出荷時設定）

1極

2極

3極

4極

OFF
OFF
OFF
OFF

ON
OFF
OFF
OFF

OFF
ON
ON
OFF

OFF
ON
OFF
ON

OFF

OFF

OFF

OFF

8

CC3901-16AI 取扱説明書 PJ-20130038-H09②

Rev.1.02

占有局数設定ピアノ スイッチの 5, 6 極を使用して設定します。
1 回の交信により、1 局あたり 4 チャネル分の A/D 変換データを転送可能です。
表 5.5. 占有局数設定
占有局数
5極
6極
（局）
1
2
3
4
（出荷時設定）

③

ON
ON
OFF

ON
OFF
ON

OFF

OFF

CC-Link バージョン設定
ピアノ スイッチの 8 極を使用して設定します。
表 5.6. CC-Link バージョン設定
CC-Link
8極
バージョン
Ver.2
Ver.1.10（出荷時設定）ON
OFF※データ転送量について
CC3901-16AI は最大 16 チャネル分の A/D 変換データを転送可能です。
Ver.1.10 の場合、占有局数 1 局あたり 4 チャネル分のデータ転送量となりますので、16 チャネル分のデータを転送する場合は占有局数の設定を 4 局占有としてください。
また、「Ver.2」、「1 局占有」に設定することで、占有局数 1 局分で 16 チャネル分の A/D 変換デー
タの転送が可能です。但し、16 チャネル分の A/D 変換データを 4 分割して転送するために、4 サイク
ル分のデータ転送時間が必要です。

9

CC3901-16AI 取扱説明書 PJ-20130038-H09

Rev.1.02

5.3.2.4. 通信状態表示用 LED
CC-Link 通信の状態を表示する LED です。
表示パターンにより、CC-Link の通信状態を確認することが可能です。表示パターンの詳細を下表にまとめます。
表 5.7. CC-Link 通信状態 表示パターン
Rx
通信状態
（黄）

LINK
（緑）

L_ERR
（赤）

Tx
（黄）

●

◎

◎

●

●

◎

◎

●

●
●
●
○
○
○
○

◎
○
○
◎
◎
○
○

○
◎
○
◎
○
◎
○

●
●
●
●
●
●
●

○

○

○

○

正常交信しているが、ノイズで CRC エラーが時々発生している。
リセット解除時のボーレート／局番設定から、ボーレートまたは局番設定が変化した。L_ERR は 0.4s 周期で点滅。
受信データが CRC エラーとなり、応答できない。
正常交信
自局あてデータが受信しない。
ポーリング応答はしているが、リフレッシュ受信が CRC エラー。
自局あてデータが CRC エラー。
リンク起動されていない。
自局あてデータがないか、ノイズにより自局あてを受信不可。
断線などでデータを受信できない。電源断またはハードウェア
セット中。
ボーレート、局番設定不正。

○●○●●：点灯／◎：点滅／○：消灯※Tx はシステム構成により、点灯に見える場合があります。

10

CC3901-16AI 取扱説明書 PJ-20130038-H09

Rev.1.02

5.3.2.5. CC-Link 通信用コネクタ
5 極×2 段の CC-Link 通信用コネクタを使用しており、適合するケーブル側コネクタまたは終端抵抗を 2 個挿入可能です。1 段目と 2 段目の各信号は内部で接続しています。
また、分岐コネクタを使用することにより、オンライン ユニット交換が可能です。
ケーブルの結線については「8. 通信ケーブルの配線」を参照して下さい。

1

2

▼

3M 35610 B【フロント パネル面視】

メーカ
型式
適合コネクタ型式

3M
35610-5253-B00 PE
ケーブル側：35505-6000-B0M GF（3M 社製）
終端抵抗：35T05-6M00-B0M GF（3M 社製）
分岐コネクタ：35720-L200-B00 AK（3M 社製）

ピン
番号

信号名

ピン
番号

信号名

1_1
1_2
1_3
1_4
1_5

DA1
DB1
DG1
N.C.
SLD1

2_1
2_2
2_3
2_4
2_5

DA2
DB2
DG2
N.C.
SLD2

信号名

説明

DAx
DBx
DGx
N.C.
SLDx

CC-Link 通信データ A
CC-Link 通信データ B
CC-Link 通信グラウンド
未接続
CC-Link 通信シールド

11

CC3901-16AI 取扱説明書 PJ-20130038-H09

Rev.1.02

6. 伝送データ
6.1. ビット エリア（RX／RY）
CC3901-16AI のエラー状態の確認（ユーザ領域）と、CC-Link のシステム領域の設定を行うエリアです。
表 6.1. ユーザ領域
RX No.

CC3901-16AI → マスタ

RY No.

RX(m+0)0Ch.1 のエラー状態
RX(m+0)1
Ch.2 のエラー状態
RX(m+0)2
Ch.3 のエラー状態
RX(m+0)3
Ch.4 のエラー状態
RX(m+0)4
Ch.5 のエラー状態
RX(m+0)5
Ch.6 のエラー状態
RX(m+0)6
Ch.7 のエラー状態
RX(m+0)7
Ch.8 のエラー状態
RX(m+0)8
Ch.9 のエラー状態
RX(m+0)9Ch.10 のエラー状態
RX(m+0)A
Ch.11 のエラー状態
RX(m+0)B
Ch.12 のエラー状態
RX(m+0)C
Ch.13 のエラー状態
RX(m+0)D
Ch.14 のエラー状態
RX(m+0)E
Ch.15 のエラー状態
RX(m+0)F
Ch.16 のエラー状態
m：システム構成により決まる値

RY(m+0)0
RY(m+0)1
RY(m+0)2
RY(m+0)3
RY(m+0)4
RY(m+0)5
RY(m+0)6
RY(m+0)7
RY(m+0)8
RY(m+0)9
RY(m+0)A
RY(m+0)B
RY(m+0)C
RY(m+0)D
RY(m+0)E
RY(m+0)F

マスタ → CC3901-16AI

未使用

信号名

説明

Ch.x のエラー状態

アナログ入力回路異常が発生した場合に、対応するチャネルのビットが「1」となります。

表 6.2. システム領域
RX No.
RX(m+n)0:
RX(m+n)8RX(m+n)9CC3901-16AI → マスタ

RY No.
RY(m+n)0:
RY(m+n)8

未使用
イニシャルデータ設定完了フラグ（予約）
エラー状態フラグ
リモート READY

RY(m+n)9RX(m+n)A
RY(m+n)A
RX(m+n)B
RY(m+n)B
RX(m+n)C
RY(m+n)C::
未使用
RX(m+n)F
RY(m+n)F
m：システム構成により決まる値
n：占有局数に依存する値
Ver.1.10（1 局：0010、2 局：0030、3 局：0050、4 局：0070 ）Ver.2（1 局：0030、2 局：00B0、3 局：0130、4 局：01B0 ）

12

マスタ → CC3901-16AI
未使用
イニシャルデータ設定要求フラグ（予約）
エラーリセット要求フラグ
予約未使用CC3901-16AI 取扱説明書 PJ-20130038-H09

信号名

Rev.1.02

説明

イニシャル データ
設定完了／設定要求フラグ
エラー状態フラグ
リモート READY
エラーリセット
要求フラグ

本モジュールでは使用しません。
アナログ入力回路異常、または FLASH メモリ異常が発生した場合に、「1」となります。
初期化中、またはエラー発生時に「0」となり、エラーリセット要求が発行されるまでエラーを保持します。
「1」をセットすることで、エラー状態をリセットします。

6.2. システム領域詳細
6.2.1. RX(m+n)B （リモート READY）
マスタ局と CC3901-16AI のユーザ アプリケーション間でのデータ送受信が可能なことを表します。
必ず本ビットが ON であることを確認し、データの送受信を行ってください。
RX(m+n+1)B
電源投入

ここよりデータ送受信可能

6.2.2. RX(m+n)9／RY(m+n)9 （イニシャルデータ設定完了／設定要求フラグ）
マスタ局のユーザ アプリケーションからリモート デバイス局に対して、イニシャル データ設定を要求する時に使用します。
※CC3900-16AI はイニシャル設定項目が無いため、マスタ側からの処理は必要ありません。
イニシャル設定要求を行った場合、下記のようにフラグ処理を行うため、RX(m+n)B（リモート READY）が一旦
OFF となります。
RY(m+n+1)9RX(m+n+1)9

イニシャルデータ設定

RX(m+n+1)B
ここよりデータ送受信不可能

ここよりデータ送受信可能

6.2.3. RX(m+n)A／RY(m+n)A （エラー状態／リセット要求フラグ）
CC3900-16AI がエラー発生を通知／解除するために使用します。エラーリセット要求によりエラー状態をリセットします。
また、エラー発生からエラーリセットまで、RX(m+n)B（リモート READY）を OFF します。
RX(m+n+1)A

RY(m+n+1)A
エラー解除中RX(m+n+1)B
ここよりデータ送受信不可能（エラー発生）13

ここよりデータ送受信可能CC3901-16AI 取扱説明書 PJ-20130038-H09

Rev.1.02

6.3. ワード エリア（RWr）
A/D 変換データを表示するエリアです。

Address

占有局数CC3901-16AI → マスタ

RWrm+0Ch.1 の A/D 変換データ
RWrm+1
Ch.2 の A/D 変換データ
RWrm+2Ch.3 の A/D 変換データ
RWrm+3Ch.4 の A/D 変換データ
RWrm+4Ch.5 の A/D 変換データ
RWrm+5Ch.6 の A/D 変換データ
RWrm+6
Ch.7 の A/D 変換データ
RWrm+7Ch.8 の A/D 変換データ
RWrm+8Ch.9 の A/D 変換データ
RWrm+9Ch.10 の A/D 変換データ
RWrm+A
Ch.11 の A/D 変換データ
RWrm+B
Ch.12 の A/D 変換データ
RWrm+C
Ch.13 の A/D 変換データ
RWrm+D
Ch.14 の A/D 変換データ
RWrm+E
Ch.15 の A/D 変換データ
RWrm+F
Ch.16 の A/D 変換データ
m：システム構成により決まる値

Ver.1.10

Ver.2

1 局占有
（4 チャネル）

2 局占有（8 チャネル）

3 局占有（12 チャネル）1 局占有（拡張サイクリック
設定：4 倍固定）

4 局占有（16 チャネル）6.4. データフォーマット
入力データは符号付き 16 ビット整数です。
b15

b0

RWr

Ch.x の AD 変換データ

各信号変換モジュールの入力レンジ 0～100%を 0～10000 カウントに変換します。
また、入力が-20%以下の場合には「-2000 カウント」、105%以上の場合には「+10500 カウント」に変換します。
但し、信号変換器の入出力仕様により、変換データの下限が-20%より大きい場合があります。
変換データ（カウント）+10500+10000

-20
-25

+105
0

-2000

+100 入力（%）

図 6.1. データフォーマット

14

CC3901-16AI 取扱説明書 PJ-20130038-H09

Rev.1.02

7. CC-Link ファミリーシステムプロファイル（CSP+）
CC3901-16AI のプロファイルを記述した CSP+ファイルを、当社ホームページ（http://www.mtt.co.jp）または
CC-Link 協会のホームページよりダウンロード可能です。（ファイル：0x0319_CC3901-16AI_A_ja.cspp）
CSP+対応のエンジニアリングツールを使用している場合、ダウンロードした CSP+ファイルをツールにインポー
トすることで、プログラムの工数を削減することができます。

8. 通信ケーブルの配線
8.1. 通信ケーブル
通信ケーブルは、CC-Link 専用（Ver.1.10 対応品）のケーブルを使用してください。
シース

シース
DA

白

DA

遮へい

青

アルミテープ

黄DB

白アルミテープ

黄

DB

DG

ドレイン線
(より線)

遮へい

青

接地線

DG
接地線

ドレイン線
(バラ)

絶縁体の色

機器側

青
白
黄
接地線（シールド）

DA
DB
DG
SLD

8.2. ケーブル側コネクタ

メーカ
型式

3M
35505-6000-B0M GF

ピン
番号

信号名

1
2
3
4
5

DA
DB
DG
N.C.
SLD

信号名
DA
DB
DG
N.C.
SLD

説明
CC-Link 通信データ A
CC-Link 通信データ B
CC-Link 通信グラウンド
未接続
CC-Link 通信シールド

15

CC3901-16AI 取扱説明書 PJ-20130038-H09

8.3. 終端抵抗
内部に 110Ω_1/2W の終端抵抗を内蔵しています。

メーカ
型式

3M
35T05-6M00-B0M GF

ピン
番号

信号名

1
2
3
4
5

DA
DB
DG
N.C.
N.C.

信号名
DA
DB
DG
N.C.

説明
CC-Link 通信データ A
CC-Link 通信データ B
CC-Link 通信グラウンド未接続

16Rev.1.02

CC3901-16AI 取扱説明書 PJ-20130038-H09

Rev.1.02

9. 入出力信号及び電源の配線
以下に CC3901-16AI の端子台に接続する、入出力信号及び電源接続の詳細を示します。
また、本システムに適合する信号変換モジュールは、第 1 出力が 1－5V で入力周波数が 7Hz 以下の製品に限ります。下記 MS3900 シリーズは対応していません。
＜対応不可モジュール＞
MS3900-TH／MS3904（※オプションで応答周波数を 7Hz 以上に変更している場合）／MS3904F／MS3905／MS3909／MS3929／MS3944
但し MS3900-TH と MS3944 以外は、CC-Link の占有局数以外のチャネルに実装し、第 2 出力信号を端子台から出力することで、信号変換モジュールとしての機能を使用することは可能です。
フィールド側信号接続
モジュール

CC3901-16AI
T
C

＋

C

A

−

D

B

C

A

D

B

A

R
T
D

B'

MS3901
MS3971MS3902MS3972

B

＋
INPUT

−

EX −

A

D

B

RAS̲A
RAS̲B

EX ＋

C

MS3903MS3904MS3904F
MS3905MS3916MS3929MS3973

C

A

D

B

RAS_A
RAS_B

モジュール

IN ＋
STRAIN
GAUGE

IN −

＋
INPUT

C

A

D

B

＋

C

A

−

D

B

＋

C

A

−

D

B

C

A

D

B

C

A

D

B

C

A

D

B

C

A

D

B

C

A

D

B

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

C

6

A

P
O
T

5

COM

MS3909

4

＋
Ex

3

＋

2

＋

MS3909(2線式供給電源
付き)

1

−
INPUT

MS3909(供給電源なし)

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
OUT-2 OUT-2 OUT-2 OUT-2 OUT-2 OUT-2 OUT-2 OUT-2 OUT-2 OUT-2 OUT-2 OUT-2 OUT-2 OUT-2 OUT-2 OUT-2

INPUTMS3908OUT-2 OUT-2 OUT-2 OUT-2 OUT-2 OUT-2 OUT-2 OUT-2 OUT-2 OUT-2 OUT-2 OUT-2 OUT-2 OUT-2 OUT-2 OUT-2
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋

INPUT

INPUT

MS3907

4〜20mA−

第2出力信号の接続

MS3906(3線式供給電源付き)

MS3901MS3902MS3903MS3904MS3904F
MS3905MS3906MS3907MS3908MS3909MS3910MS3916MS3920MS3921MS3929MS3971
MS3972MS3973

CC3901‑16AI
端子+–
OUTPUT-2

電源の接続
AC
POWER

MS3910B
MS3920L
Shunt
Resistor

DC
POWER

N
Instrument
CT
Source1
2 Instrument
PT

Load

MS3921

LN

図 9.1. 入出力信号及び電源の接続図

17

CC3901-16AI 取扱説明書 PJ-20130038-H09

Rev.1.02

外部機器へ本システムの異常を通知するために、異常検知信号を RAS 出力用端子台から出力可能です。
接続は下記 RAS 出力等価回路を参照し、ネジで固定してください。
システム異常（WDT エラー、メモリ異常）時に、RAS_A 端子と RAS_B 端子がショートします。

Photo MOS
リレー
RAS_A

RAS_B

/RAS信号

表 9.1. Photo MOS リレー仕様
出力仕様
耐電圧
ON 抵抗

Photo MOS リレー（AC/DC 負荷対応）
負荷電圧：60V max.／負荷電流：100mA max.
AC1500V 1 分間
2.5Ω max.

10. 外形寸法図

6

50
110

CC3901-16AI の外形寸法を示します。

10

96.5

101.08

6.5

447
460
480

図 10.1. CC3901-16AI 外形寸法図

11. 校正の方法
MS3900 シリーズ各モジュールは、予め当社工場で精密に調整しておりますので、改めて校正を行う必要はありません。校正が必要な場合は、なるべく当社の再校正サービスをお受けください。やむを得ずお客様で行う場
合は、当社ホームページ（http://www.mtt.co.jp）の「MS3900 シリーズ 取扱説明書」を参照してください。

18

CC3901-16AI 取扱説明書 PJ-20130038-H09

Rev.1.02

12. MS3907 アイソレータの使用方法/5㩝㩆㩨㨷㨺㩣೨㕙%%#+࠻ࠣ࡞ࠬࠗ࠶࠴㧗

1(( 10

1(( 10':219'4

':219'4

A

B

㧙

1

C

D

ࠕࠗ࠰࡟࡯࠲
࠺ࠖࠬ࠻࡝ࡆࡘ࡯࠲
࠺ࠖࠬ࠻࡝ࡆࡘ࡯࠲
‫↪૶ߡߒߣޓޓ‬‫↪૶ߡߒߣޓޓޓ‬㧔࠻ࠣ࡞ࠬࠗ࠶࠴㧦10㧕 㧔࠻ࠣ࡞ࠬࠗ࠶࠴㧦1(( ‫ߩߡߒߣޓޓޓ‬㈩✢

!

ᵈᗧ

A

㧙

B

㧗

1

C

D

ࠕࠗ࠰࡟࡯࠲
‫ߩߡߒߣޓޓޓ‬㈩✢ࠕࠗ࠰࡟࡯࠲ߣߒߡ૶↪ߔࠆ႐ว‫ޔ‬ਅ⸥ߩᵈᗧ੐㗄ࠍ቞ࠄߥ޿ߣ‫ޔ‬ߌ߇ࠍߒߚࠅ๟ㄝߩኅ⽷ߦ៊ኂࠍਈ߃ߚࠅߔࠆߎߣ߇޽ࠅ߹ߔ‫ޕ‬/5ࠍࠕࠗ࠰࡟࡯࠲ߣߒߡ૶↪ߔࠆ႐วߪ‫ޔ‬ᔅߕવㅍེଏ⛎㔚Ḯࠬࠗ࠶࠴ࠍ1((ߦߒߡߊߛߐ޿‫ޕ‬વㅍེଏ⛎㔚Ḯࠬࠗ࠶࠴߇10ߩ߹߹ߛߣએਅߩࠃ߁ߥ੐᡿߇⊒↢ߔࠆ߅ߘࠇ߇޽ࠅ߹ߔ‫ޕ‬
#┵ሶߣ$┵ሶࠍធ⛯ߒߚ႐ว㧦‫ޓ‬8 &%㔚Ḯ߇/5ౝㇱߩ౉ജᛶ᛫㧔ǡ 㧕ࠍ⚻↱ߒߡ㧜㨂ߣ⍴⛊ߔࠆߎߣߦߥࠅ‫ޓޓޓޓޔ‬‫౉ޓ‬ജᛶ᛫ࠍ὾៊ߔࠆ߅ߘࠇ߇޽ࠅ߹ߔ‫ޕ‬
#┵ሶߣ%┵ሶࠍធ⛯ߒߚ႐ว㧦‫ޓ‬8 &%㔚Ḯ߇⋥ធࠣ࡜࠙ࡦ࠼ߣ⍴⛊ߔࠆߎߣߦߥࠅ‫ޔ‬/5ߩ㔚Ḯଏ⛎࿁〝߇⎕៊ߔࠆ߅ߘࠇ
߇޽ࠅ߹ߔ‫ޕ‬̪ߚߛߒ‫ޔ‬਄⸥  ޿ߕࠇߩ႐ว߽‫ޔ‬㨪ᤨ㑆એ਄ធ⛯ߒߡേ૞ߐߖߚ႐วߦ⊒↢ߔࠆ໧㗴ߢ‫ޔ‬૞ᬺਛߩ⍴ᤨ㑆ߩ࡚ࠪ࡯࠻╬ߢߪ໧㗴ߪ↢ߓ߹ߖࠎ‫ޕ‬
#┵ሶࠍᬌ಴ེ஥ߦធ⛯ߒߚ႐ว㧦‫ޓ‬ᬌ಴ེߦਇⷐߥ8&%߇ශടߐࠇࠆน⢻ᕈ߇޽ࠅ‫ޔ‬ᬌ಴ེ߇⎕៊ߔࠆ߅ߘࠇ߇޽ࠅ߹ߔ‫ޕ‬

図 12.1. MS3907 アイソレータの使用方法

19

CC3901-16AI 取扱説明書 PJ-20130038-H09

Rev.1.02

13. 取付け／取外し
13.1. DIN レール着脱（CC3901-16AI-AU/D1-D）

ԙ&+0㩤㨺㩣߆ࠄߩขࠅᄖߒ

Ԙ&+0㩤㨺㩣߳ߩขࠅઃߌ








࠰ࠤ࠶࠻ၮ⋚ߦߟ޿ߡ޿ࠆ࡟࡯࡞ࡎ࡞࠳
ࠍਅߦߒߡ‫ߩߘޔ‬෻ኻᣇะߦ޽ࠆ࠷ࡔࠍ
࡟࡯࡞ߦᒁߞដߌߡ߆ࠄ࠰ࠤ࠶࠻ࠍ࿑ߩ
ࠃ߁ߦ፰߼ㄟߺ‫ߡߌ߆ࠍ࠳࡞ࡎ࡞࡯࡟ޔ‬࿕ቯߒ߹ߔ‫ޕ‬̪&+0࡟࡯࡞ߦ౉ࠅߠࠄ޿႐วߪ‫ޔ‬ਅ஥ߦࠬ࡜ࠗ࠼ߐߖߡขࠅઃߌߡߊߛߐ޿‫ޕ‬࠰ࠤ࠶࠻ਅㇱߩ࡟࡯࡞ࡎ࡞࠳ߩḴߦࡑࠗ࠽ࠬ㨯࠼࡜ࠗࡃ╬ࠍᝌߒㄟߺ‫ࠍࠇߘޔ‬ਅᣇߦ᛼ߒߥ߇ࠄ࠰ࠤ࠶࠻ߩਅㇱࠍᚻ೨ߦᒁ߈߹ߔ‫ޕ‬図 13.1. DIN レール着脱

13.2. 壁取付け（CC3901-16AI-AU/D1-R）

図 13.2. 壁取付け20

CC3901-16AI 取扱説明書 PJ-20130038-H09

Rev.1.02

13.3. 信号変換モジュールの取付け・取外しࡕࠫࡘ࡯࡞ߩขࠅઃߌԘ

ࡕࠫࡘ࡯࡞ߩขࠅઃߌԙ

12ฦ౉಴ജࡇࡦߣኻᔕߔࠆ࠰ࠤ࠶࠻ߩ૏⟎ߣࠍวࠊࡕࠫࡘ࡯࡞࿕ቯ↪ࡀࠫࠍ✦߼ઃߌߡߊߛߐ޿‫ޕ‬ߖ‫ߦ࠻࠶ࠤ࠰࠼ࠗࠟޔ‬ᴪߞߡࡕࠫࡘ࡯࡞ࠍ߹ߞߔ
ߋ᛼ߒㄟࠎߢߊߛߐ޿‫ޕ‬ࡕࠫࡘ࡯࡞ߩขࠅᄖߒԘ

ࡕࠫࡘ࡯࡞ߩขࠅᄖߒԙ

21ࡕࠫࡘ࡯࡞࿕ቯ↪ࡀࠫࠍᒆ߼ߡߊߛߐ޿‫ޕ‬౉಴ജࡇࡦࠍ்ߟߌߥ޿ࠃ߁ߦ‫߹ࠍ࡞࡯ࡘࠫࡕޔ‬ߞߔߋᒁ߈ᛮ޿ߡߊߛߐ޿‫ޕ‬

図 13.3. 信号変換モジュールの取付け・取外し

13.4. 取付け姿勢
MS3900 の取付け姿勢は下図のようにし、製品前面の表示ラベルが正常に見えるようにしてください。

図 13.4. 取付け姿勢21

CC3901-16AI 取扱説明書 PJ-20130038-H09

Rev.1.02

13.5. 設置条件
(1) 放熱を考慮して上下にスペースを確保してください。
・下部に床板がある場合には、床面から 100mm 以上離してください。
・上部とは 100mm 以上離し、排気孔または空冷ファンを上部に取り付けてください。
・ラック取り付けで、後ろに建屋壁面等がある場合は 60mm 以上離し、空気の流通を良くしてください。
(2) 全面及び側面は、十分なスペースを確保してください。
(3) キャビネット（筐体）に収納する場合は、強制空冷を行って温度上昇を防いでください。
(4) 発熱物の上には置かないでください。
(5) 上下方向に重ねて取り付ける場合には、下図のように上下にスペースを確保してください。
ⓨ಄↪ࡈࠔࡦ߹ߚߪឃ᳇ሹⓨ಄↪ࡈࠔࡦ߹ߚߪឃ᳇ሹ

100mmએ਄

78mmએ਄

100mmએ਄

60mm
એ਄

128mmએ਄

100mmએ਄

100mmએ਄

図 13.5. 設置条件

22