JCW202-2018

日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格

流しトラップ

改正:2018
制定:1989

1. 適用範囲
この規格は，金属製流し及びコンクリート製流しに用いる鋳鉄製排水トラップ(以下，トラップという。)について規定する。
2. 引用規格JIS G 4303
JIS G 4305
JIS G 5121
JIS G 5501
JIS H 3100
JIS H 5120
JIS H 8617
JIS K 6380

ステンレス鋼棒
冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
ステンレス鋼鋳鋼品
ねずみ鋳鉄品
銅及び銅合金の板並びに条銅及び銅合金鋳物
ニッケルめっき及びニッケル－クロムめっき
ゴムパッキン材料

3. 種類及び呼びトラップの種類及び呼びは，表 1 のとおりとし，呼びは，その配管に用いる管の呼び径とする。
表 1 種類及び呼び種
金属流し用

コンクリート製流し用類

呼T14AA・T14AA(SU) (ストレーナ付き)
T14AB・T14AB(SU) (ふた付き)
T14BA・T14BA(SU) (ストレーナ付き)
T14BB・T14BB(SU) (ふた付き)

び40,5040,50※ストレーナ及び金具枠がステンレス製の場合は種類の後に(SU)と表記する。

4. 性能
トラップの性能は，5.によって試験を行い，表 2 の規定に適合しなければならない。
表 2 トラップの性能
性能項目
排水流量ℓ/s
自掃力

性能
40A

1.0 以上50A

1.5 以上90%以上が流出すること

適用箇条
5.1
5.2

5. 試験方法
5.1 排水試験
図 1 に示すような水槽に供試トラップとトラップに適合する長さ 0.5m の排水管を取り付け，排水管出口に排水抵抗とならないよう口径の大きいエルボを取り付ける。
水槽に 10cm の高さまで水を満たした状態とし，排水とともに給水を行い，10cm の水位が保持されている状態での給水量をトラップの給水流量(ℓ/s)として計測するか又は，排水流量計によって排水流量(ℓ/s)
を計測する。

1

図 1 排水試験要領

5.2 自掃力試験
図 2 の装置を用いて，供試トラップに所定の封水深が確保されている事を確認の後，トラップの封水部に比重 1.10～1.15 の直径 4.0mm のナイロン球を 30 個入れる。次に表 3 に示す水量を適当な容器で，水槽内に均一に流したときの排水管末端から，排水されたナイロン球の数を計測する。
この計測を 3 回繰り返し行い，排出量(%)の平均値を求める。
表 3 試験水量呼び方

水量 ℓ40A

350A

5

図 2 自掃力試験要領

26. 構造6.1 トラップの封水深は，50mm 以上とし，各部の有効面積は，流出側口径の断面積以上とする。
6.2 ストレーナの孔径は，直径 8mm の球及びバスケットわんの孔径は，直径 6mm の球がそれぞれ通過しないこと。ただし，最小寸法で設ける指掛孔は，この限りでない。
6.3 ふたは簡易密閉形とする。
7. 形状及び寸法
形状及び寸法は，付表 1～2 による。ただし，形状は，参考として示したもので規格の一部ではない。
8. 外観
トラップの内外面は滑らかで，割れ及び有害なキズ，イバリ，砂付などの欠点があってはならない。
9. 材料
9.1 材料トラップの材料は，付表 1～2 による。ただし，材料は，材料名欄に規定するもの又は同等以上のものとする。
9.2 塗装9.2.1 鋳鉄品は，内外面とも塗装しなければならない。
9.2.2 塗装を行う前に，内外面ともさび，スケール，その他の付着物を除去しなければならない。
9.2.3 塗装は樹脂塗装又は水溶性合成樹脂焼付塗装のいずれかによる。
9.2.4 塗装面には，泡，膨れ，はがれ，塗りだまり，塗り残し，異物の付着，著しい粘着，その他の欠点がなく，滑らかでなければならない。
備考 受渡当事者間の協定によって，上記以外の塗装を行ってもよい。
9.3 めっき9.3.1 めっきを施す前に，内外面ともさび，スケール，その他の付着物を除去しなければならない。
9.3.2 ストレーナ，及び金具枠(黄銅鋳物)のめっきは，JIS H 8617 によるニッケル－クロムめっきの 2級以上とする。
9.3.3 バスケットわん(黄銅板又は黄銅鋳物)のめっきは，JIS H 8617 によるニッケルめっきの 2 級以上とする。
9.3.4 めっき面には，膨れ，はがれ，くもり，ピンホール，その他の欠点があってはならない。
10. 検査10.1 検査の種類と検査箇条目
検査は，形式検査と受渡し検査とに区分し，検査の箇条目はそれぞれ次の通りとする。なお，形式検査は，製品開発時又は金型など主要設備の変更の際に実施する事とし，受渡し検査は，抜取り検査方式にて，1 生産ロットに対し最低 1.0%の抜取率とする。
10.1.1 形式検査箇条目(1) 性能検査(2) 構造(3) 形状及び寸法検査(4) 外観検査(5) 材料検査
10.1.2 受渡し検査箇条目(1) 形状及び寸法検査(2) 外観検査10.2 性能検査
性能検査は，箇条 4.の規定に適合しなければならない。
10.3 構造検査
構造検査は，箇条 6.の規定に適合しなければならない。

310.4 形状及び寸法検査
形状及び寸法検査は，箇条 7.の規定に適合しなければならない。
10.5 外観検査
外観検査は，箇条 8.の規定に適合しなければならない。
10.6 材料検査
材料検査は，箇条 9.の規定に適合しなければならない。
11. 呼び方
トラップの呼び方は，種類及び呼びによる。
例 1. 流しトラップ T14AA 40
例 2. 流しトラップ T14AA(SU) 40
12. 表示製品には，製造業者名又はその略号を表示しなければならない。

4

付表 1 金属流し用トラップ(T14AA,AB)の材料，形状及び寸法(参考図)

材料番号
1

名称
本体

2

ストレーナ

3

ふた

4

金具枠

5

ナット

材料名

適用規格

ねずみ鋳鉄品 (FC150・FC200)

JIS G 5501

黄銅鋳物 (CAC202・CAC203)

JIS H 5120

ステンレス鋼棒 (SUS304)

JIS G 4303

ステンレス鋼鋳鋼品 (SCS13)

JIS G 5121

黄銅鋳物 (CAC202・CAC203)JIS H 5120

ステンレス鋼棒 (SUS304)

JIS G 4303

ステンレス鋼鋳鋼品 (SCS13)

JIS G 5121

黄銅鋳物 (CAC202・CAC203)

JIS H 5120

ステンレス鋼棒 (SUS304)

JIS G 4303

ステンレス鋼鋳鋼品 (SCS13)

JIS G 5121

黄銅鋳物 (CAC202・CAC203)

JIS H 5120

ステンレス鋼棒 (SUS304)

JIS G 4303

ステンレス鋼鋳鋼品 (SCS13)

JIS G 5121

ねずみ鋳鉄品 (FC150・FC200)

JIS G 5501

黄銅板バスケット

6

わん(C2600・C2680)

JIS H 3100

(C2720・C2801)
黄銅鋳物 (CAC202・CAC203)

JIS H 5120

ステンレス鋼板 (SUS304)

JIS G 4305

樹脂
7

パッキン A

合成ゴム (CR など)

JIS K 6380

8

パッキン B

合成ゴム (CR など)

JIS K 6380

9パッキン C

合成ゴム (CR など)JIS K 6380

10ワッシャ A

プラスチック
黄銅板(C2600・C2680)

JIS H 3100

(C2720・C2801)
プラスチック11

ワッシャ B

黄銅板(C2600・C2680)

JIS H 3100

(C2720・C2801)

単位 mm

寸法
DSTtA

B

Ct1

(最小)

(最小)

(最小)

(最小)

(最小)

(最小)

(最小)

(最小)

4040

50

3.0

3.088

44

25

0.8

50

50

50

3.0

3.0

100

45

270.8

種類

呼び

T14AA・T14AA(SU)T14AB・T14AB(SU)5付表 2 金属流し用トラップ(T14BA,BB)の材料，形状及び寸法
(参考図)

材料
番号
1

名称
本体

2

ストレーナ

3

ふた4

金具枠

5

埋め込み金具6

ナット

材料名
ねずみ鋳鉄品 (FC150・FC200)

JIS G 5501

黄銅鋳物 (CAC202・CAC203)

JIS H 5120

ステンレス鋼棒 (SUS304)

JIS G 4303

ステンレス鋼鋳鋼品 (SCS13)

JIS G 5121

黄銅鋳物 (CAC202・CAC203)

JIS H 5120

ステンレス鋼棒 (SUS304)

JIS G 4303

ステンレス鋼鋳鋼品 (SCS13)

JIS G 5121

黄銅鋳物 (CAC202・CAC203)

JIS H 5120

ステンレス鋼棒 (SUS304)

JIS G 4303

ステンレス鋼鋳鋼品 (SCS13)

JIS G 5121

黄銅鋳物 (CAC202・CAC203)

JIS H 5120

ステンレス鋼棒 (SUS304)

JIS G 4303

ステンレス鋼鋳鋼品 (SCS13)

JIS G 5121

黄銅鋳物 (CAC202・CAC203)

JIS H 5120

ステンレス鋼棒 (SUS304)

JIS G 4303

ステンレス鋼鋳鋼品 (SCS13)

JIS G 5121

ねずみ鋳鉄品 (FC150・FC200)

JIS G 5501

黄銅板バスケット

7

わん

適用規格(C2600・C2680)

JIS H 3100

(C2720・C2801)
黄銅鋳物 (CAC202・CAC203)

JIS H 5120

ステンレス鋼板 (SUS304)

JIS G 4305

樹脂
8

パッキン AJIS K 6380

合成ゴム (CR など)

9パッキン B

合成ゴム (CR など)

JIS K 6380

10パッキン C

合成ゴム (CR など)

JIS K 6380

プラスチック11

ワッシャ A

黄銅板(C2600・C2680)

JIS H 3100

(C2720・C2801)
プラスチック12

ワッシャ B

黄銅板(C2600・C2680)

JIS H 3100

(C2720・C2801)

単位 mm

寸法
DS

TtA

B

CEt1

(最小)

(最小)

(最小)

(最小)

(最小)

(最小)

(最小)

(最小)

(最小)

40

4050

3.03.08844251400.8505050

3.0

3.010045271600.8

種類

呼びT14BA・T14BA(SU)T14BB・T14BB(SU)6