技術と信頼のトレードマーク

不断水メータ交換システム, PK締付け方式

メータバイパスユニット
MBU-S-N 20〜50N・50F

M-245
M-291
（逆止弁付）

大幅軽量化
枠・底 樹脂化

強化枠（オプション）

嵩上げ、角度調整
耐荷重 3t逆止弁交換・清掃容易

コンビニ向け20mm 新たに品揃え
メータボックス（蓋・強化枠付）のみの販売も行っております。

素 敵な 創造 ～人へ・未 来 へ株式会社メータバイパスユニット
特MBU-S-N

長● パッキン締付け方式の不断水メータ交換システム

頂部キャップ

頂部プラグ

空気抜き

頂部保護キャップ
流路切換弁・メータ接続は、伸縮機構付のパッキンによる締付け方式。
・流路切替弁の操作でバイパス通水に切替えられるためメータ交換時も不断水。

● メータボックスは、強度・耐久性を十分確保して大幅軽量化。

仕切弁

メータナットジョイントナット

バイパス管

排水プラグ

パイロット管

通常使用状態［逆止弁付］

・枠・底は、オレフィン系架橋タイプの熱硬化性樹脂（PDCPD）を採用。
・ふたはダクタイル鋳鉄製で、検針用小窓、保温材付。
参

逆止弁

ドレンプラグ
伸縮機構
メ－タ考

通常使用状態～5°～90mm

・ふたの中心に11.8kNの荷重を加えた時の残留たわみ量2mm以下、16.6kNで異常なく、たわみ量15mm未満。
・最大荷重30kNで破壊及び異常なし。

● 強化枠付を用意（オプション）

強化枠・強 化枠を使用することにより更に強度アップがはかれる他、傾斜地対応（勾配5°以内）や嵩上げ（90mm以内）が可能。

◆ 逆止弁［付］

強化枠付・逆 止弁は不断水で取外し、清掃が容易。

◆ 逆止弁［無］・MBU設置後でも、逆止弁が装着できます。

仕20

逆止弁 [付]・[無] 呼 び 径

様

全使用メータの種類

長逆止カートリッジ

30254050F
補足管付の ＊2フランジタイプ＊1統一ねじ（協会ねじ）

ねじ種類等

水道水（常温） 0.75MPa以下

使用流体・圧力その他のねじについてはご相談ください。

＊150N

L＝190mm L＝225mm L＝230mm L＝245mm L＝245mm L＝560mm＊2

補足管Ｓ付メータは取付けられません。

構造・寸法 ※ 40、50F 以外は、弊社支店・営業所にお問い合わせください。
呼び径

開閉用キー穴152806（荷掛フック含む）
760

L＝225mm
L＝230mm
L＝245mm
L＝245mm
L＝560mm

使用流体・圧力統一ねじ（協会ねじ）PSねじ

水道水（常温）0.75MPa以下

開閉用キー穴1152（荷掛フック含む）
補足管付のフランジタイプ（補足管S付メータは取付けられません）
1106

重量 約80kg

50

重量 約160kg（強化枠付、メータ含まず）

228

380

（強化枠付、メータ含まず）

558

2530
405050F

使用メータの種類
ねじ種類等

全長

バイパス管（SUS304）245（メータ面間）

789

2530
405050F（FCD450-10）533425

使用流体・圧力292940

1081
973

メータ

二次側フランジ（CAC911）
逆止弁

チーズ（CAC911）

水道水（常温）0.75MPa以下
560（メータ面間）1138

50F

蓋（FCD450-10）
強化枠（FCD450-10）
枠（PDCPD）

仕切弁（CAC911）Rc2（管端防食コア対応）
131341
強化枠付：501

流れ方向

Rc1 1/2（管端防食コア対応）

20（伸縮代）逆止弁

バイパス管（SUS304）

全長
ねじ種類等 保温材
チーズ
枠
L＝225mm（CAC911）（PDCPD）
遠隔測定用電線穴（2－φ27）20
伸縮機構
L＝230mm 統一ねじ
（協会ねじ） 流路切換弁 （伸縮代）（CAC911）
固定ベース（CAC911）（FCD450-10）
L＝245mm PSねじ
流れL＝245mm
方向底
補足管付のフランジタイプ（PDCPD）
L＝560mm（補足管S付メータは取付けられません）
Rc2（管端防食コア対応）

流路切換弁（CAC911）

呼び径仕切弁（CAC911）265
強化枠付：404（強化枠無し：375）

保温材蓋（FCD450-10）

使用メータの種類
強化枠〔オプション品〕

363
260

Rc1 1/2（管端防食コア対応）

743
640

110

排水プラグ

遠隔測定用電線穴（2－φ27）

固定ベース（FCD450-10）

底（PDCPD）

取扱上の注意事項
─ 運搬・保管 ─●  取扱中におけるユニットの落下にご注意ください。けがをする恐れがあります。

●   重量物ですので、必要に応じてフォークリフトを使用したり、数人で運ぶ等して作業してください。

● 直射日光・雨水・埃等を避け、平らな場所に保管してください。
● 輸送時には、仕切弁は「閉栓状態」としてください。開栓状態では、弁座が傷付き、止水性能に悪影響を及ぼす恐れがあります。
● ワイヤー等で吊っての移動では、重量に十分に耐える強度のワイヤー等を使用し、ユニット四隅に設けてあるフックに確実に掛け、水平に吊り下げてください。
この時、資材や人をユニットの上に載せないでください。落下によりけがをする恐れがあります。
● 移動中、ユニットを傾けないでください。
ふたや枠が落下する恐れがあります。

─ 据え付け ─●  メータの取付け・取外し及び検針作業が容易に行え、常に乾燥しており、且つ損傷の危険の無い場所に設置してください。重車両等が通過する場所への設置は避けてください。

●  ユニット上流側（一次側）には、止水栓、仕切弁等の元止水栓を設置してください。ユニットの流路切換弁は「開栓状態」で、封印してありますので、通水・止水は、元止水栓を操作して行ってください。

●  ユニットは、ずれ・沈下等が生じないよう、周囲を十分突き固め、コンクリート等で基礎打ちしてから、水平に設置してください。但し強化枠付の場合は、強化枠を傾けることにより設置場所の勾配（5°以内）に対応することができ、90mm程度の高さ調整が可能です。
なお、内部に雨水が流入しないよう、地表面とのレベルを調整してください。
この時、インターロッキング、タイル貼り、舗装工事等を考慮してレベルを決めてください。
●  
メータボックス周囲の転圧は、必ずふたを閉めた状態で行ってください。
●  ユニッ
トに表示してある通水方向と給水管の流水方向を合わせて設置してください。
●  ふたは180°向きを変えることができますので、周囲の状況を考慮し、扱い易い向きに設置してください。
●  メータの遠隔装置を使用する場合には、側面に設けてある電線穴のキャップを外し、硬質塩化ビニル管（20mm)を通し、その中に配線してください。

─ 配管（接続）─
● 接続する給水管は、十分に洗管し、内部の異物を排出してからユニットに接続してください。
● スパナ等の工具は、スパナ掛け面を挟んで、適正トルクで締付けてください。

─ 水道メータの取付けと開栓 ─●   ユニットの仕様に適合した水道メータを取付けてください。
適合しないメータを無理に取付けると、漏水や損傷の恐れがあります。

●  流路切換弁は操作しないでください。
水道事業者が専用ハンドルにより操作します。

●  メータの接続は、20〜50Nがユニオンナット、50Fがフランジで伸縮機構付きの締付け方式です（パッキン使用）。 水道メータの取付けは、流水方向とメータの矢印を一致させ、パッキンを挟んでメータナット（50Fはフランジのボルトナット）をスパナ等で締付けた後、ジョイントナットを締付けてください。
●  流 路切換弁は「開栓状態」で出荷しておりますので、ユニット一次側に設けてある元止水栓を徐々に開けて「全開」にすると、メータまで通水された状態となります。
●  空 気抜きを（逆止弁付の場合は、逆止弁のドレンプラグを）緩め、内部空気を排出した後、閉めます（50mm用は水道メータの空気抜きも操作）。
●  ユニットの仕切弁を徐々に開け、「 全開」にし、下流側に給水します。

─操 作─
●  メータ設置後の通水・止水の操作は、ユニット二次側に組み込まれている仕切弁を開閉して行ってください。仕切弁は、全開・全閉でご使用ください。

頂部プラグ切弁

頂部プラグ

逆止弁※
空気抜き
ドレンプラグ
伸縮機構
メ－タ

頂部保護キャップ
流路切換弁

仕切弁

流路切換弁

メータバイパスユニット
ジョイントナット

逆止弁※
空気抜き
頂部プラグ
ドレンプラグ
伸縮機構頂部保護キャップ
メ－タ 流路切換弁

頂部保護キャップ

MBU-S-N

ジョイントナット

メータナットバイパス管

メータナット─ メータ交換 ─

バイパス管

パイロット管

頂部キャップ
逆止弁※
空気抜き
仕切弁
ドレンプラグ
伸縮機構
メ－タ

ジョイントナット

パイロット管

仕切弁

メータナットバイパス管

パイロット管● 流 路切換弁を、バイパス切換ハンドル（水道事業体専用品）にて操作し、バイパス通水することによって、断水せずにメータ交換が行えます。
切換ハンドルは、通常通水への戻し忘れを防ぐ為、バイパス通水中は外れなくなっております。
「通水」位置でのみ脱着可能です。
頂部キャップ頂部プラグ
空気抜き● メータ交換の手順………
以下の手順によって作業してください。逆止弁
バイパス通水バイパス通水※1

頂部保護キャップ

ドレンプラグドレンプラグ
頂部キャップ
頂部プラグ
逆止弁※
空気抜き
頂部保護キャップ
ドレンプラグ
伸縮機構
流路切換弁
メ－タ

2

流路切換弁
ドレンプラグ

頂部プラグ
ドレンプラグドレンプラグ頂部保護キャップ
仕切弁
ド流路切換弁

仕切弁
ジョイントナット

メータナット

バイパス管
ジョイントナット

バイパス通水

ドレンプラグ
仕切弁
伸縮機構
メ－タ
ドレンプラグ ドレンプラグ
仕切弁

パイロット管メータナット・バイパス切換ハンドルを取付け、流路切換弁をバイパス通水に切換える。
（ハンドルは外れません）
・頂 部保護キャップを外し、マイナスドライバ−でプラグを緩め、頂部キャ・仕 切弁を閉じる。
バイパス通水ップを引き抜く。
・逆 止弁のドレンプラグを緩め、メータ内部の圧力抜きを行う。
バイパス管

3ドレンプラグパイロット管メータナットバイパス通水

4ドレンプラグメータナットドレンプラグジョイントナット

5

メータナットドレンプラグドレンプラグ

仕切弁

ジョイントナット

ジョイントナット

ジョイントナット

メ仕切弁
ータナット

ドレンプラグ・ジョイントナットを緩め、伸縮機構が動くようにする。
・メータナット（50Fはフランジのボルトナット）を外し、伸縮部を後退させてメータを取外す。

・新しいメータを取付け、メータナット（50Fはフランジのボルトナット）を締付ける。
・ジョイントナットを締付ける。

・切換ハンドルを操作し、流路切換弁を中間開度にして、メータ内部の空気を逆止弁のドレンプラグより排出する。

67※逆止弁を装着した状態で説明していますが、逆止メータナット
ドレンプラグメータナット

弁が付かない場合も、同様の手順です。

仕切弁

メータナットメータナットータナット

ジョイントナット

ジョイントナット

ジョイントナット・空 気排出後に、ドレンプラグを閉め、仕切弁を開ける。

・切換ハンドルを操作し、通常通水に戻す。
ジョイントナット・切換ハンドルを外す。
・頂部キャップをセットし、プラグをマイナスドライバ−で締付ける。
・頂部保護キャップを取付ける。

─ 逆止弁のメンテナンス（逆止弁装着時のみ）─
メータナット● 逆止弁の性能を維持する為に点検や部品交換が必要です。
逆止弁の清掃や交換を行う場合は、以下の手順によって作業してください。
ドレンプラグドレンプラグ・メータを外した状態で逆二次側受口
二次側受口
止弁ドレンプラグを外し、二次側受口を90°回転させ引き抜くことにより、二次側受口と逆止カートリッジを取外す。

二次側受口
ジョイントナット

逆止カートリッジ

逆止カートリッジ
二次側受口・二 次側受口より逆止カー
トリッジを引き抜き、逆止弁の清掃・交換を行う。

─ 休止・停止 ─● 給 水装置の使用を中断、あるいは取り止める場合の閉栓作業は、停水用ハンドル（水道事業体専用品）を流路切換弁に取付け、「停水」位置に回してください。
メータからもバイパスからも通水されません。ハンドルはそのまま外れますので、頂部キャップと保護キャップを取付けて、作業が完了します。
素 敵な 創造 ～人へ・未 来 へ

お問い合わせ先

株式会社
本社・松本工場 〒399-8750 松本市

笹賀

3046

北 海 道 工 場 〒059-1362 苫 小 牧 市 柏 原 6 - 1 2 0

http://www.nippov.co.jp/

東
札仙
北神

関奈

京幌台
東
川

TEL.03-5338-2231
TEL.011-232-0471
TEL.022-213-3177
TEL.0283-22-7547
TEL.042-741-7121

松
名大広福古本屋
阪島岡

TEL.0263-50-5221
TEL.052-735-6511
TEL.06-6210-2563
TEL.082-232-8117
TEL.092-472-5128

ISO 9001・14001 認証取得
ここに記載した内容は予告なく変更することがあります。また、許容差のない数値は標準値を示します。呼び寸法・呼び径と実寸法とは同一ではありません。

再生紙を使用しています。

1801.1500K

ジョイントナ