電気主任技術者

事務所 ビルのオーナー

社回法人 東 京電気管理技術者協会

／１匡¨
子 あ 豊 富主遮断装置のヽ︱ム
ア

波及事故発生箇所の割合 は…?

吊波及事故とは、高圧受電設備などで起きた事故が原因で、電力会社 の配電線に接続されている住宅、ビル、工場、病院、銀行、支通機関、交通信号システムなど、さまざまな範囲に停 電が広がる事故を言います。波及事故が発生すると、自社 の損失のみならず、他社 の操業停止 による信用損失や生産停止、商品廃業など、社会的に大きな影響を及ぼすため、場合によっては多大な損害賠償を請求されるケースもあ'サます。また、停電だけでなく、機器が'ブ損壊 し修理や取り替えが必要となる場合もあ ます。波及事故は設置者の責任が問われ、さまざまな被害を伴う重大な事故なのです。

圧P却

歯 ,IIJ・ＢＩａ可ｄロ

波及事故 の約9 0 % が 、主通 断装置の電源側 ※から発生 しています。
※構 内千号柱または地 中引込用開閉器 から主遮断装置の間のケーブル、主遮断装置本体など

口■Eヨ 岨 !は 適匝手■高こ 」‐

波及事故の主な発生原 回は…?にな ︼参考 (財)電気工事技術譲習センター「第一種電気工事士定期議習議師用テキスト(平成22年 度版)J

／戸︲ ︲ 民︼
既 監四置圏彎封 判 目 盟 穏 穏 司

波及事故防止にとつて高圧設備の各機器の更新推奨時期重要なのは…?
高圧気中員荷聞閉器

15〜 20年¨
甘

高圧受電設備は、長期間使用すると経年劣化により機能や20〜 25年
高圧CVケ ーブル
性能が損なわれ、故障や不具合が起こり、波及事故につな 高圧真空遼断器
20〜 25年がることがあ'サます。そのためには、定められた周期・回数にも 高圧交流負荷開閉器
20〜 25年とづいて適切な保守点検を確実に行わなければな')ません。日常巡視や月 変圧報Ⅲ
25〜 30年
20〜 25年
次点検に加え、停電をともなう年次点検が必要にな'ブますので、電気主任 高圧達相 ヨンデンサ
25〜 30年
技術者と十分な調整を行つてください。また、保守点検の結果をもとに、 その他高圧機器t(社※出典)日本電気協会「自家用電気工作物電気主任技術者と打合せを行い、設備機器の改修 ・更新時期などを検保安管理規程」
討し、適切な高圧受電設備の維持と事故の未然防止に努めましょう。
※高圧受電設備の施設環境や、機器の使用状況に″

よって更新時期が異なります。

高圧受電設備で事故が発生しても、配電線への波及事故に至らないように、区分開閉器にはGR付 き高圧負荷開閉器 (地絡継電装置付き高圧交流負荷開閉器 )を取'ブ付けることが有効です。
高 圧 キャビネ ット

GR付 き高圧負荷開閉器が取り付けられていない例

GR付 き高圧員南開閉器

GR付 き高圧負荷開開器が取り付けられている例

カラスの営巣 に注意!
春頃になると、区分開閉器の上カラスなどが巣を作ることも部に、あります。巣を発見した時は電気主任技術者にご相談くださtヽ
。

地中緑用GR付き高圧負荷開閉器 (UAS UGS)が取 り付 けられ ていない例

地中線用G日付き高圧負荷開閉器 (UAS uGS)が取り付けられている例

日慣の点検 ポイン
トを明確にすることが 、波 及 事 故 防 止の第一歩です。

棚,福保守不備対策 回戦】
更新が必要な
区分開開器の例
外箱 の損傷、発錆、変形、変色、汚損 がないか、碍子 の破損、ひび割 れ、汚損などがないな 外観を確認しましょう。

保守不観

定期点検では、開閉の動作試験や絶縁抵抗測定などにより、性能の確認を行いましょう。
また、
GR付 き高圧負荷開閉器の場合には、地絡継電装置の動作試験を行いましょう。
機器の底面 i
機器 の底面 周辺 で、錆 による腐食 が進み、気密不良のおそれがある状態

目視点検 により、錆などの不 良箇所 (※右 写真参照)を発見 した場合 は、精密点検を行 い、状況 に応 じて設備を更新 しましょう。

ケーブルと、他の工作4との離隔距離が十分ているか確認しましょう(●屋外に設置された区分開閉器は、施設環境や使用状況により、施設後10年 以上経過した機器 に故障が多くみられます。
●沿岸部や海岸付近など、塩害のおそれがある地
ステンレス製のGR付 き高圧負荷開閉器
域では、に取り替えるなど塩害対策を施した機器を使用することをおすすめします。

ケーブルに損傷や亀か、端末部分が損傷、トラッキング、損、テーブていないかを確認しましブッシングに破損、ひ0損がないかも確認しま〔

定期点検では、絶縁抵
どにより、性能を確認しモ

ブッシング取付金具部 !
本体とブッシング取付金具の合わせ面が著しく錆びている状態

不良箇所を発見した場合経年劣化により、錆が発生 (施設後約 15年 経過)●自然劣化が原因とみられケーブル故 障 は、施設 :15年 以上経過した高圧 十込ケーブルなどに発生 ￨多く見られます。水 トリー￨
遮 へい銅テープ破曽化、熱劣化、化学 的損傷 ■イしなどです。

ュするための対策が重要です。

区分 開 閉器(0日付き高圧負荷開閉器)● ａ ■ 口● ａ ■ 口対策 ―自然災書対策、汚はがれ

水トリーにより絶縁破壊 したケーブルの絶縁体部分の外観ょう。またれ、汚よつ。

や植物

こ保 たれ

● ａ Ｂ Ｂはない

● ａ ロ ロ

●雷害 により、機器 が損傷し波及事故となることがあります。特 に屋外に設置されている区分開確 実な
閉器 は雷害を受ける確率 が高いため、保護が必要です。

穏内 1目

機 器 類 の 損傷 を防止するための最 も有 効
な対 策 として進 雷器 があります。区分 開 閉器 は、運 雷器 内蔵 タイプを採用するか、または避目器を区分開開器本体 の負荷側近傍に取り付 け、確 実 に保護 しましょう。
避 雷器 を有効 に機 能させるために、定期点検 の際 は接地抵抗値を確認しましょう。

外導水 トリー ( E T タ イブ)※出典:(社)日本電線工業会
高圧CVケ ーブル」「

状況に応じてケーブルを更新しましよう。

冒害により損傷した区分開閉器

電力会社設備自家用設備

保守不備対策 硬軸J市
●環境や経年により劣化がすすみ、短給や地絡事故が発生することがあ',ます。定期的む保守点検が重要です。

CB形 の場合】【絶縁部分に汚れや亀裂等はないか確認しましょう。挨が付着し、湿気を帯びると絶縁性能が低下するため、汚れを発見した場合 は清掃 が必要です。
―

ジーという異音 や、変色 (黄色 っぽい焦 げ跡)がないかどうか1雀認しましょう。

避 雷器

PFoS形 の場合】
【キ ュー ビクル 式
高圧受電設備(PF・S形 )コ結露により短絡事故となった
真空遮 断器 (CB形)回ァ憲
省
繁督緊繋 と穏 呑
指緞春ー
い新しいグリ スを塗りましょう。

損傷や発錆、変色、亀裂等がある場合は、修理または更新するようにしましょう。

ケーブル

短絡事故 となった限流ヒューズ付き
高圧交流負荷開閉器 (PF S形)﹂Ｌ ／

配線用逓断器
主遮断装置(絶縁 パ リア)

換気回
通気子L

主 通 断装 置限流ヒューズ付き
高圧交流負面開閉器

非常電源用
配線用速断器下駄基礎]2m以上
こ物の圧力を受ける
ヽ場合は06m以 上)

言項 目に￨を入れて故防止にそしょう。

鋼管など
変圧器

烏獣対策 職地墜封趨然鍵憲錮畿●ケーブル引込 回、引出回、通気孔、外箱 の腐食
破 損箇所などから′1ヽ
動物 が侵 入 し、高圧 充 電部 に触 れて短絡や地絡事故が発生することがあります。

む換気口や通気子し、扉 のすき間、腐食破損箇所などから雨水や湿気が浸入し、地給や短絡事故が発生することがあります。また、キュービクルが下駄基礎で設置されている場合も、要注意です。

小動物 の侵 入するおそれのある穴やすき間は、シール材 やパンチングメタルなどでふさぎましょう。
雨水 が 吹き込む危 険性 がある場合 は、キュービクル 前 面 の 換 気 口に 防 噴流対策板や水平水切板を設置しましょう。

限流 ヒューズ付き高圧交流負荷開閉器 ・変コンデンサなどの高圧充電部に、絶縁圧器 ・バ リアや防護カバ ーを取 り付 けることは、万一 小動物 が侵 入した場合 に効果的です。

キュービクル 下部 に雨水 が滞 留している場合 は、排水 口を設 けたり、また下駄基礎 で設置されている場合 は、遮風板を取 り付 けるなどの対策 が必要です。

日常点検 の 際、キュービクル 内 に雨水が吹 き込んだ形跡がないか、雨水 が滞留していないか、確認しましょう。

絶縁パリア

故意 ・過失対策●掘 削作業 中 に誤 って地 中ケーブルを損傷 し、波及事故となることがあります。
● ビル や建物の改築工事などで、上下水道管やエアコンの 配線 を作業する際 に謀ってケーブル を損傷 してしまい、波及事故となることがあります。

ケーブルの埋設されている場所に標柱や標石を設置し、ケーカレ埋設上部にはケーブル標識シートを敷設しましょう。
｀電気主任技術者と十分な打合軍冒】将 環妥是:禄 Fはケーブル標識シート

標柱 ・標石波及事故が発生 したときは ・・・
波及事故が発生した場合は連絡しましょう。
高圧受電設備から波及事故が発生してしまつた場合、ますは電気主任技術者および最寄りの電力会社へ 連絡します。また、
電気事業
法 ( 電気関係報告規則第3 条 ) に基 づき、電気主任技術者とこ相談のうえ、設置者から所管の関係 官庁にすみやわW こ電話などで報告する必要があります。

電気主任技術者 xl①事故発生の連絡

鈍高Sユゴヽ

まきい者
務代術投部※を一電伊 車所管の関係官庁C)波 及事救が発生 した時は、電気主任技術者および電力会社に至急ご連絡ください。あわせて電気主任技術者とご相談のうえ、電気エ事店などに復旧の手配をお願いします。
C)復 旧後は、電気主任技術者を中心 に事故原因について検討 し、今後 の再発防止に努めましょう。なお、事故発生を知 った時から、48時間以内に(可能な限り逮やかに)事故の概要について、所管の関係官庁に電話等の方法で報告してください。

また、事故発生を知った日から起算して30日以内に法的に定められた「電気事故報告書」を提出してください。

・お客様 の電気管理技術者

衛豚

企画 ・編集 :電気安全全国連絡委員会

発行:◎(社)日本電気協会
http:〃v vww denklo「jpH227