吸排気弁

NAV-S ／ NAV-ODCⅡ／ NAV-ODCⅢ

NAV-ODCⅡ 25
NAV-ODCⅡ 25×20

NAV-S 20

小型コンパクト設計

NAV-ODCⅢ 25
NAV-ODCⅢ 25×20

充水時の排水量を大幅低減
弁座漏れを防ぐゴミかみ防止構造

Ⅱ型高性能タイプから、排水配管取付時の吸気量約50%UP!

機能■急速多量吸気（負圧破壊）機能

断水などにより給水立て管内に発生する負圧を、多量の空気を急速に吸い込むことで解消し、末端からの逆流を防ぎ、管路や直結器具を保護します。

立て管口径毎の必要吸気量とNAV吸気性能
必要吸気量（L/min）
立て管口径 名古屋市及び東京都の基準（mm） 都市機構の基準＊1
20909025150150
NAV-S 20【425】30240
2104042033050−540840−75−930

100150−−15003400

吸・排気量
排気NAV
吸気性能
（L/min）

弁差圧（kPa）
210

1台で40mm立て管に対応＊2NAV-ODCⅡ 25×20【833】 1台で東京都基準の50mm立て管に対応
NAV-ODCⅡ 25【960】
1台で50mm及び＊3NAV-ODCⅢ 25×20【1000】 東京都基準の75mm立て管に対応
NAV-ODCⅢ 25【1060】
複数個使用

ー1ー2NAV-ODC Ⅲ 25

NAV-ODC Ⅲ
25×20
NAV-ODC Ⅱ 25

吸気 ー3ー4ー5ー6ー7

NAV-ODC Ⅱ
25×20

NAV-S 20

ー8ー9・吸気量は弁差圧2.9kPa時の値です。
＊1 名古屋市及び都市機構（UR）の基準は、スウェーデン吸気性能基準と同値。
＊2 NAV-ODCⅡ 25×20は、NAV-ODCⅡ 25にGユニオン本体25×20を組み付けたもの。
＊3 NAV-ODCⅢ 25×20は、NAV-ODCⅢ 25にGユニオン本体25×20を組み付けたもの。

ー10ー1500

ー1000ー5000500

吸気排気流量（Ｌ/min）■自動空気抜き（圧力下排気）機能

給水立て管を上昇してくる空気を自動的に排出し、空気溜りを解消します。
垂直、５°傾き、ともに自動空気抜き良好。

■充水時の排気機能仕様

認証登録■使用流体：水道水（常温）■使用圧力：0.05 〜 1.0MPa
圧：1.75MPa以下■耐■認証機関：公益社団法人 日本水道協会 品質認証センター■適合性能：耐圧・浸出・耐久■認証番号：E-471

注意■立て管内部を十分洗浄してから、吸排気弁を取付けてください。
■維持管理が必要な器具ですので、手が届き、かつ十分なメンテナンススペースを確保してください。
（裏面の「設置例」参照）

NAV-S 20 NAV-S・I（排水配管接続部：管用テーパめねじ）⑨⑧⑦⑥⑤④③②①102⑯R3/4φ1854（八角二面幅）

品名200ｍｍ以上

材 質
CAC9112フロート弁体

NBR＋フェノール樹脂

34567891011121314151617

ボンネット
Ｏリング
小空気孔パッキン
小空気孔パッキンホルダ
小空気孔パッキン押えＯリング
カバー
Ｏリング
大空気孔弁体Ｏリング
大空気孔ばね
弁 箱
Ｃ型止め輪
十字穴付皿小ねじ
注意喚起ラベル

CAC911NBR
NBR
CAC406C
CAC406C
NBR
CAC911NBR
POM
NBR
SUS304POM
SUS304
SUS304合成紙

200ｍｍ以上
Ｒｃ３／４（テーパめねじ）
20 バルブソケット

20 ＮＡＶ−Ｓ・Ｉ

20 塩ビ継手、管！ 吐水口までの配管はなるべく短くしてください。

Ｒ３／４（テーパおねじ）

吐水口
ホッパー

65
配管口径20〜40

補修弁（20 ボール止水栓
内ねじ BSI等）

ホッパー設置の注意事項

20以上（ＶＰ、ＶＵ、ＳＧＰ等）★建物への浸水被害を防ぐため下記にご注意下さい。

建物の排水配管へ給水

最上階の給水用具 パイプシャフト内

φ88（八角二面幅）（六角二面幅）

１22１39⑪⑩⑨⑮①⑤⑥⑫47

25 ＮＡＶ−ＯＤＣⅡ⑲（六角二面幅）

11 キャップ

CAC406又はCAC911

12 ストレーナ
13 パッキン

SUS304NBR

14 外部排水用カバー

CAC406又はCAC9111516171819PC
SUS304
NBR
合成紙
CAC911

樹脂ビス
十字穴付皿小ねじ
Oリング
注意喚起ラベル
鋼管ユニオン

125.5147
47（六角二面幅）50（六角二面幅）

20以上（ＶＰ、ＶＵ、ＳＧＰ等）
建物の排水配管へホッパー設置の注意事項★建物への浸水被害を防ぐため下記にご注意下さい。

排水量が少なくても飛散する場合がありますので、できるだ け 大 き な 口 径 の ホッパーを選択して下さい。
（参考：実験により吐水口の中心からØ200程度まで飛散することを確認しています。）
また、吐水口とホッパーの中心をしっかり合わせるように設置して下さい。

⑳

品番
部 品 名
1 本体
2 ボンネット
3 Oリング
4 バケット
5 遊動弁体6 フロート弁体
7 小空気孔パッキン
8 小空気孔パッキン押え9 大空気孔パッキン

材 質
CAC911
CAC911NBRPOMPP
NBR+フェノール樹脂
NBR
PP
NBR

10 大空気孔パッキン押え

CAC406C又は鉛レス青銅連鋳棒

11 キャップ

CAC406又はCAC911

12 ストレーナ
13 パッキン

SUS304NBR

14 外部排水用カバー

CAC406又はCAC911151617181920PC
SUS304
NBR
合成紙
ASA
CAC911

樹脂ビス
なべ小ねじ
Oリング
注意喚起ラベル整流ネット
鋼管ユニオンメンテナンス用スペース

設置例
300㎜以上300㎜以上Ｒｃ１（テーパめねじ）
25 バルブソケット

25 ＮＡＶ−ＯＤＣⅢ

25 塩ビ継手、管！ 吐水口までの(234)（八角二面幅）

R1またはR3/４

配管口径25〜50

補修弁（空気弁用内ねじ
25ボール弁BSI−AIR）（管端コア付）（オプション）

給水■主要部品表（六角二面幅）⑪⑩⑨⑮①⑤⑥⑫66

最上階の給水用具 パイプシャフト内

φ8840

Ｒｃ１844

吐水口
Ｇ1 １/４（管用平行めねじ）
ホッパー

給水配管はなるべく短くしてください。
吐水口
25鋼管用ユニオン（25Ｇユニオン本体
Ｇ１ １／４×Ｒ１）

Ｇ1１/４（管用平行めねじ）

300㎜以上

構造・寸法

Ｇ１１/４

配管はなるべく短くしてください。

あふれ縁

NAV-ODCⅢ 2550

20 塩ビ継手、管！ 吐水口までの100㎜以上

450

R1またはR3/４⑱⑲⑭⑰⑯②③⑧⑦④⑬300ｍｍ以上
Ｒｃ３／４（テーパめねじ）
20 バルブソケット

CAC406C又は10 大空気孔パッキン押え
鉛レス青銅連鋳棒（六角二面幅）

G１１/４300ｍｍ以上

材 質
CAC911
CAC911NBRPOMPP
NBR+フェノール樹脂
NBR
PP
NBR

ホッパー

113

補修弁
（25 仕切弁
B−WGI等）配管口径25〜5025以上（ＶＰ、ＶＵ、ＳＧＰ等）

あふれ縁
給水

建物の排水配管へ給水

最上階の給水用具 パイプシャフト内

２Ｄ以上

⑭⑰⑯②
③⑧⑦④⑬

品番
部 品 名
1 本体
2 ボンネット
3 Oリング
4 バケット
5 遊動弁体6 フロート弁体
7 小空気孔パッキン
8 小空気孔パッキン押え9 大空気孔パッキン

(224)

84

31

300㎜以上50

メンテナンス用スペース

設置例■主要部品表100ｍｍ以上

Ｒｃ３/４２Ｄ以上（吐水口空間）NAV-ODCⅡ 25
１8

排水量が少なくても飛散する場合がありますので、できるだ け 大 き な 口 径 の ホッパーを選択して下さい。
（参考：実験により吐水口の中心からØ200程度まで飛散することを確認しています。）
また、吐水口とホッパーの中心をしっかり合わせるように設置して下さい。

給水あふれ縁構造・寸法

100以上

二面
（八角部体

（吐水口空間）⑩⑪⑫⑬⑭⑮

品番
1 本幅）

(194)

⑰32

300ｍｍ以上

φ6845
Rc3/4（テーパめねじ）

メンテナンス用スペース

設置例■主要部品表２Ｄ以上（吐水口空間）構造・寸法

ホッパー設置の注意事項★建物への浸水被害を防ぐため下記にご注意下さい。

排水量が少なくても飛散する場合がありますので、できるだ け 大 き な 口 径 の ホッパーを選択して下さい。
（参考：実験により吐水口の中心からØ200程度まで飛散することを確認しています。）
また、吐水口とホッパーの中心をしっかり合わせるように設置して下さい。

保守・点検
吐水口で排水が認められる場合、製品に同梱されている「取付け・取扱い説明書」の記述に従って分解し、ごみ等の異物を除去して弁内部の点検を行ってください。
素 敵な 創造 〜人へ・未 来 へ

株式会社
本 社・松 本 工 場
北 海 道 工 場

お問い合わせ先東札仙〒399-8750 松本市笹賀 3046
〒059-1362 苫小牧市柏原 6-120

https://www.nippov.co.jp/

京 TEL.03‑5338‑2231
幌 TEL.011‑232‑0471

台 TEL.022‑213‑3177
北 関 東 TEL.0283‑22‑7547
神 奈 川 TEL.042‑741‑7121

松本 TEL.0263‑50‑5221
名 古 屋 TEL.052‑735‑6511
大阪 TEL.06‑6210‑2563
広福ISO 9001・14001

島 TEL.082‑232‑8117
岡 TEL.092‑472‑5128

認証取得

このカタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。
また、許容差のない数値は標準値を示します。呼び寸法・呼び径と実寸法は同一ではありません。

1904.2000S