標準委員会セッション２（原子力安全検討会・分科会）
原子力安全確保のための深層防護の具体的適用の考え方

深層防護実装における課題と解決の方向性（設計）日立ＧＥニュークリア・エナジー(株）
今野 隆博

1

２．はじめに 福島第一原子力発電所の事故を拡大させた最大の要因
は、地震発生後の津波の襲来により、すべての電源が枯渇した、いわゆる全電源喪失の状態になったことが大きいと考える。
 そこで、今回は、深層防護実装における課題と解決の方向性（設計）を論じるうえで、全電源喪失に焦点をあてて纏めてみた。
 全電源喪失発生の防止と発生後の早期の収束対応および環境保護の観点から、深層防護の各層において、その対処法について、主に設計（ハード対応）を中心とした対策を論じることとする。
2

３. 津波襲来時の建屋進入イメージ

非常用電源設備（非常用Ｄ/Ｇ）室他

3

４． 深層防護各層の対処方法について
 深層防護（第１層）の対処法
・防潮堤の設置
・海水系ポンプの長尺化
・海水系ポンプ室のドライサイト化またはポンプ室からの漏洩防止
 深層防護（第２層）の対処法
・建屋内への浸水防止（水密扉の設置）
・建屋内各エリアの早期漏洩検知（漏洩検出器の設置）
 深層防護（第３層）の対処法
・代替の電源設備の設置（（恒設または可搬設備）・直流電源強化・計測制御用電源強化
 深層防護（第４層）の対処法
・炉心注水と格納容器の除熱・冷却・過圧破損防止対策他（フィルターベントシステムの設置）

4５．非常用所内電源（代替電源）の確保＜新規制要求事項＞・・・第五十七条 電気設備
電源喪失を伴う設計基準越え事故が発生した場合、炉心の著しい損傷を防止し、格納容器の破損を防止し、及び使用済核燃料貯蔵ﾌﾟｰﾙの燃料の損傷を防止し、原子炉停止中に燃料の損傷を防止するために必要となる電力を確保する設備を設けなければならない。
＜代替電源＞①多様性(冷却方式）、独立性、位置的分散②直流電源の保持時間以内に給電開始③可搬式、恒設の両者を設置
可搬式 ：交流電源車+接続口にて対応恒設 ：空冷ＤＧ、ＧＴＧ等
で対応 （右図参照）＜号機間電力融通＞①予め敷設した電路により手動接続〈対応策〉
高台にＧＴＧ、若しくは空冷ＤＧを追設し、浸水対策を施した電源盤経由で必要負荷に給電する
原子炉建屋
浸水防止対策G
高台建屋

融通電路を設置＜代替所内電源設備＞
代替所内電気設備（M/C,P/C,MCC等）を設ける
この設備は設計基準対応設備を含め共通要因
で、すべての機能を失うことなく、少なくとも１系統は機能を維持し、かつ、人が操作をできること

空冷式DGor ＧＴＧ

電源盤

原子炉圧
力容器

M→
RHR-P

5

６．直流電源強化対策
SBO発生防止・外部電源強化・非常用所内電源系強化＜外部電源強化＞
3回線以上の外部電源に接続
非常用所内電源系強化(代替電源多様化)(浸水防止対策等)
D/G

直流電源の責務

空冷式ＤＧ or GTG

長期SBO発生時の炉状態維持
交流電源が復旧するまでの減圧、注水、原子炉状態監視機能の維持（給電口）

G

高圧電源系
D/G

電源車
RHR

RCW

(炉冷却)

RSW

(関連補機冷却)(直流電源強化)
下記を目的とした直流電源設
備の強化実施交流電源早期復旧
・ 代替電源多様化
・ 給電方法の多様化

低圧電源系＜蓄電池容量＞
1)減圧/注水/炉状態監視機
能維持時間の延長(指針要求：24時間給電)Ｍ(関連補機)（電源車給電口の複数化等）（給電口）

事 故 収 束・ 原子炉冷却及び関連補機
冷却機能復旧

直流電源系
中操照明他 炉状態監視

SRV
(減圧)

RCIC
(注水)

2)運転員の負担軽減(指針要求：8時間運転員操作不要)＜可搬型直流電源設備＞
1）交流発電機+直流給電車の設置
2）給電口の設置

6

７．計測制御用電源の強化＜要求事項＞ ・・・ （７）電気系統：審査ｶﾞｲﾄﾞ「重要度の特に高い構築物、系統及び機器」に該当する直流負荷又は計測制御負荷は、多重性及び独立性を有する非常用直流電源母線又は非常用計測制御電源母線に接続されていること、及びこれらの母線は、非常用所内交流電源設備及び非常用所内直流電源設備のいずれからも受電できる系統構成の設計であること。

計測制
御負荷

負荷

設計対応方針

直流負荷

蓄電池及び充電器を介し非常用交流母線より給電

長期SBO時に必要な負荷直流電源より給電（同上）

非常用DG起動まで瞬停が許容できない負荷

無停電電源より給電(無停電電源装置は、交流/直流両者より受電）

7８．著しい炉心損傷及び格納容器破損防止の対策●炉心注水と格納容器の除熱・冷却・過圧破損防止手段■多種・多様な設備により、損傷炉心を冷却し、格納容器内を冷却しつつ、崩壊熱を除去する①電源喪失時も給水車の接続と格納容器ベントで安定的冷却を確立
原子炉建屋

給水車

可搬式バッテリ，窒素ボンベ等

排気筒

格納容器
D/Wベント

原子炉
圧力容器

消火系
SRV
代替PCVスプレイ

DW冷却器

注水

フィルタベント

フィルタベント
容器

圧力抑制室

Ｈｘ

車載代替UHSS給電

ペデスタル注水電源車

給電

W/Wベント
S/P

復水補給水系（可搬式代替RCWユニット）

空冷電源

RHR
大容量電源車②最終的には、電源および補機冷却系を確立し、冷温停止
8補足１ 可搬式代替熱交換器設備（車載代替ＵＨＳＳ）

代替RCW熱交換器(海水側)出口より

代替RCW熱交換器(海水側)入口へﾌﾟﾚｰﾄ式熱交換器

海代替RCWポンプ(淡水)ﾌﾟﾚｰﾄ式熱交換機

代替RCW熱交換器(淡水側)出口より入口側
代替RCW熱交換器(淡水側)入口へ

海水水中ポンプ1台

出口側部はホース接続

可搬式代替熱交換器設備 外観(例)
冷却用配管入口側（範囲外）

冷却用配管出口側（範囲外）

冷却用配管外観

可搬式代替熱交換器設備 外観写真(例)

ＲＨＲへ ＲＨＲより

p.9

９．１ 放射性物質の大規模放出・拡散防止対策例■フィルタベント設置による放射性物質の大規模放出・拡散防止対策例

排気出口配管 × ４

原子炉建屋

フィルタベント建屋
ＡＯ金属フィルタ
接続配管

ＡＯ× ４

ＰＣＶＡＯ

別置きMS
容器

ベンチュリノズル

サプレッションチェンバ

ＡＯ

ベントフィルタ（４基）

着座

1910

金属繊維フィルタ

放射性よう素除去フィルタ■フィルタベント一体容器設置構成

ガス入口ノズル
ガス出口ノズル

ガス出口ノズル

ベンチュリノズル"This information is technology proprietary to AREVA GmbH"
Copy right@AREVA GmbH

１０．交流電源喪失後の格納容器ベントシステム信頼性向上対策例
福島第一原子力発電所の事故を踏まえ，格納容器ベントシステムの更なる信頼性向上対策例を以下に示す。
：確実にベントを行うための対策：その他の対策

Ａ 電源の強化・電源車，GTGを高台に配備し，SA時でも電源供給が可能。

Ｂ ボンベによる操作が可能な設計・電磁弁が励磁不能であっても遮蔽壁の外側からの手動操作により，ボンベによる空気供給が可能。

遮蔽壁

Ｃ 人力による開操作
・AO弁：手動ハンドル等による手動「開」及び「開保持」が可能。
・MO弁：遠隔より手動操作が可能。

Ｃ
排気筒

ＧＡ

Ｆ 水素濃度計

放射線モニタ

Ｈ２Ｅ

RE

Ｇ

MO

Ｉ
フィルタ
ベント

Ｅ 圧力開放板（ラプチャーディスク）

Ｄ 計装用
COMP

電磁弁

計装用
空気圧縮系
より空気圧縮系
より

Ｄ AO弁供給空気の強化・予備ボンベの配備。
・可搬型コンプレッサーの配備

小弁
AO

Ｂ

AO
COMP
MO

電磁弁
AO

COMP

計装用
空気圧縮系
より

計装用
空気圧縮系
より

電磁弁
小弁
AO

原子
炉圧力
容器

Ｃ 大弁

Ｂ

COMP
MO

電磁弁

ＤAO

圧縮空気ボンベ

Ｅ 圧力開放板作動圧力の低圧化・作動圧力を低圧化することにより，確実に動作させる。
Ｆ 水素爆発防止対策
・排出経路に対してもN2封入及び水素濃度監視を可能とする。

ドライウェル（D/W）

Ｃ 大弁
サプレッション・チェンバ（ウェットウェル：W/W）

Ｉ 放射性物質除去
・フィルタベントにより放射性ヨウ素を除去し，環境影響を低減する。

ＨＦ：従来のＮ２封入箇所：新たに追加するＮ２封入箇所

Ｇ 放射性物質濃度の監視
・放射線モニタにより放出される放射性物質濃度を監視。
Ｈ S/P水のｐＨ管理
・プール水の酸性化を抑制することにより，ヨウ素の再揮発を抑える。

Ａ～Ｄの対策は，駆動源喪失後も格納容器ベントシステムの信頼性を向上させることが可能
12。

補足１．駆動源喪失時の対応策例（弁の手動操作）
偏芯無摺動バタフライ弁と膨張黒鉛ラミネートシートの組合せを基本とし、最新の知見を反映して改良すると共に、これらを組合せ・検証することで、ＦＶ用バタフライ弁適用を検討している。
【目標機能】
・２Ｐｄ差圧条件で、以下の方法で確実に動作可能な弁⇒遠隔手動操作機構（ユニハンドラー）付き電動駆動バタフライ弁
手動操作機構は、重装備状態であっても、比較的容易な操作を可能
・既設ＡＣ系格納容器隔離弁（ｺﾞﾑｼｰﾄ)と同等程度の通常時弁座漏洩性能
・通常運転時の経年・作動に伴う劣化が少なく、劣化に伴う保守が容易な弁・ＳＡ環境下での劣化が少なく、長時間に渡り、作動性能・シール機能が維持可能な弁⇒膨張黒鉛ラミネートシートの採用
遠隔手動操作機構（ユニハンドラー）

シール特性(膨張黒鉛ﾗﾐﾈｰﾄｼｰﾄ)○γ線照射減量評価・漏洩評価試験○γ線照射後、ヨウ素浸漬劣化減量評価・漏洩評価試験○γ線照射後、海水（人口海水アクアマリン）浸漬劣化減量評価・漏洩評価
試験

最大入力：50Nm（長さ：１２ｍ程度、伝達効率：約60%）

格納容器Heリーク試験判定値合格（判定値：10－３ Pa・m3/sec）

開発中のフィルタベント用
バタフライ弁（試験冶具設置状態）
13