吸排気弁 NAV-S 20

技術と信頼のトレードマーク

IM84E-471

取付け・取扱い説明書

ご使用の前にこの説明書をよくお読みください。

仕様機

能自動空気抜き●自動空気抜き●急速吸気（負圧破壊）● 使用流体…水道水（常温）● 使用圧力…0.05 〜 1.0MPa●耐圧…1.75MPa

急速吸気性能：425 ℓ /min
急速吸気（負圧破壊）●急速吸気（負圧破壊）●自動空気抜●仕様の範囲でご使用ください。吸排気以外の目的、水撃対策や使用圧力範囲外等での使用は、漏水や故障の原因となりますのでおやめください。

オプション品● ボール止水栓内ねじ（片側管端コア付き）20

充水時は小空気孔より排気。

造
φ69179φ23.54（）

テーパめねじ■ 主要部品表
品番 部 品 名1 本 体
2 フロート弁体（911121381676514154321321R3/4φ18φ1854（八角二面幅）54（八角二面幅）

NAV-S・G

設置例

NAV-S・I（排水配管接続部：管用テーパめねじ）

ＮＡＶ－Ｓ・Ｇ

ＮＡＶ－Ｓ・Ｉ

メンテナンス用スペース

300ｍｍ以上
あふれ縁

１０３
配管口径２０～４０

吐水口までの配管はなるべく 吐水口短くしてください。
ホッパー
補修弁（２０ 仕切弁
Ｂ－ＷＧＩ等）

20以上（ＶＰ、ＶＵ、ＳＧＰ等）

給水

２０ 塩ビ継手、管２０ＮＡＶ－Ｓ・Ｉ

ホッパー設置の注意事項★建物への浸水被害を防ぐた
め下記にご注意下さい。
排水量が少なくても飛散する場合がありますので、できるだけ大きな口径のホッパーを選択して下さい。
（参考：実験により吐水口の中心からØ９０まで飛散することを確認しています。）
また、吐水口とホッパーの中心をしっかり合わせるように設置して下さい。

200ｍｍ以上
Ｒｃ３／４（テーパめねじ）
２０ バルブソケット！ 吐水口までのＲ３／４（テーパおねじ）

あふれ縁

給水

最上階の給水用具 パイプシャフト内！

２Ｄ以上（吐水口空間）(189)

２０ＮＡＶ－Ｓ・Ｇ
Ｒ３／４（テーパおねじ）

200ｍｍ以上(194)200ｍｍ以上
２０ ユニオンソケット
（付属）

100以上

200ｍｍ以上

メンテナンス用スペース

６５
配管口径２０～４０

給水

最上階の給水用具 パイプシャフト内

ホッパー
補修弁
（２０ ボール止水栓内ねじ
ＢＳＩ等）

20以上
（ＶＰ、ＶＵ、ＳＧＰ等）

給水

建物の排水配管へ配管はなるべく吐水口短くしてください。

建物の排水配管へ

100以上（排水配管接続部：管用平行おねじ、ナット接続）

R3/4

材 質
CAC911NBR＋フェノール樹脂
3 ボンネット
CAC911
4 Ｏリング
NBR
5 小空気孔パッキン NBR
6 小空気孔CAC406C
パッキンホルダ
7 小空気孔CAC406C
パッキン押え8 Ｏリング
NBR9 カバー
CAC911
10 Ｏリング
NBR
11 大空気孔弁体
POM
12 Ｏリング
NBR
13 大空気孔ばね
SUS30414 弁 箱POM
15 止め輪SUS30416 十字穴付皿小ねじ SUS304
17 注意喚起ラベル
合成紙

２Ｄ以上

5158761021416φ6832 ）
面幅
八角二（吐水口空間）

1011121345
Rc3/4

10258Ｇ１（平行おねじ）

17300ｍｍ以上

構

一次側負圧時には大空気孔弁体とフロート弁体が落下し、多量の空気を吸い込み、サイフォン現象による逆流を防止。

空気が溜まってくるとフロート弁体が傾き、自動的に空気を排出。

２０ 塩ビ継手、管取付け・取扱い上の注意● 吸排気弁は維持管理を要する器具です。パイプシャフト内に設置の際は、器具に容易に手が届く十分なメンテナンス用スペースを必ず確保してください。また、建物の外壁に沿う配管等へ設置する際には、安全に維持管理ができるよう配慮してください。
● ねじ部は鋭利なため、直接素手で握らないように注意して扱ってください。また、取付け作業は、手袋等をして行ってください。
● 取付け前に必ず洗管し、ごみ等の異物を十分に排出してください。
● 取付け姿勢は鉛直とし、2°以上傾かないようにしてください。傾きが大きいと動作が緩慢になったり、排気量が少なくなる等の支障をきたす場合があります。
● 給水器具や水受け容器のあふれ縁より300mm以上、上方に設置してください。
（設置例を参照）● 配管の際には適切な支持及び固定を行ってください。また、故障時等の出水による被害を防ぐため、必ず前記設置例を参照の上、建物の排水配管へ接続してください。吐水口空間を設けず直接排水配管へ接続しますと、汚水の吸い込みや、吸気機能が損なわれるおそれがあります。
●ホ ッパー（レデューサー）
は、万一の排水を確実に受けられるように施工してください。排水の状態によっては、吐水口から外側へ飛散する場合があります。
● テーパねじはシールテープ等のシール剤を使用し、確実にねじ込んでください。
●ボ ール止水栓や仕切弁等、開閉の容易なハンドル付補修弁（玉形弁など、内径が絞られている弁は不可）を必ず取付け、ゆっくり開閉し、全開で使用してください。中間開度での使用はおやめください。
●ボ ール止水栓や仕切弁等の補修弁を開いて吸排気弁に充水する際、充水速度が大きい場合、多量のエアを巻き込みながら充水される場合、あるいは一時的な異常低圧が生じた時等、フロート弁体の作動により吐水口空間へ水を排出することがありますが、異常ではありません。
● 凍結が予想される場合は、保温等凍結防止策を講じてください。この時、吐水口空間を塞がないでください。
● 解氷作業等による直火での加熱は、漏水の原因となりますのでおやめください。

保守・点検

ねじを外す（２ヶ所）
カバー

ゴミがあったら完全に除去

吐水口で排水が認められる 本体から場合、次の手順で分解し、ご ボンネットを外す
レンチ掛け
み等の異物を除去して弁内部の点検を行ってください。
本体大空気孔からの漏れがある時にチェック
ボンネット

大空気孔 小空気孔調整・分解禁止
弁体

小空気孔からの漏れがある時にチェックゴミがあったら完全に除去

注意
太い方が上

弁箱
止め輪

レンチ掛け

ばね

フロート弁体本体は配管から外さない

図1

図2

分解・清掃の手順
1

補修弁を閉める。

2

排水配管を外した後、図1に従ってカバーを外す。

3

補修弁をわずかに開け、器具のどこから漏れているか確認。

4

本体は配管から外さず、図のレンチ掛け部にレンチ等を掛け、ボンネットを本体に対して左に回して外す。

6

組付け部品を元通りに組付け、ボンネットを本体に突き当たるまで手締め。

7

補修弁をゆっくり開け、器具に充水し、排水の有無を確認。
排水有り

5

排水無し
ボンネットを工具で締付ける。
（締付トルク：30N・m）
カバーを取付け、排水配管を接続。

再度弁座を確認。
※排水が止まらない部品交換を要します。

3 で、①小空気孔から排水の場合
図2「小空気孔からの漏れがある時にチェック」箇所を清掃。
②大空気孔から排水の場合
図2「大空気孔からの漏れがある時にチェック」箇所を清掃。

完了※器具の弁座を清掃し止水確認後、数日してまた排水が起こる場合、止水に影響を与える大きさの異物が給水立管内に存在していると考えられます。
（新設時や改修時、近隣での水道工事、受水槽清掃後等に異物が給水立管内に流入する可能性があります）
立管頂部から排水をする等して、異物を排出してください。

素 敵な 創造 ～人へ・未 来 へ
お問い合わせ先株式会社

東札

本社・松本工場〒399-8750

松 本 市 笹 賀 3 0 4 6

北 海 道 工 場

〒059-1362

苫 小 牧 市 柏 原 6 - 1 2 0

h t t p : / / w w w . n i p p o v . c o . j p /京幌

仙台
北 関 東神 奈 川TEL.03-5338-2231
TEL.011-232-0471
TEL.022-213-3177
TEL.0283-22-7547
TEL.042-741-7121

松本
名 古 屋大阪広島福岡TEL.0263-50-5221
TEL.052-735-6511
TEL.06-6210-2563
TEL.082-232-8117
TEL.092-472-5128

ISO 9001・14001 認証取得
この説明書に記載した内容は予告なく変更することがあります。また、許容差のない数値は標準値を示します。呼び寸法・呼び径と実寸法とは同一ではありません。

IM84 1804.3000K