技術と信頼のトレードマーク

IM66

減圧弁 RDⅡ付メータユニット

パイプシャフト用
RMUP
RMUP・U

取扱説明書

M-244

技術と信頼のトレードマーク

この度は減圧弁RDⅡ付メータユニットをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよくお読みになり、正しく工事して頂きますよう、お願い申し上げます。
また、お読みになった後も大切に保管してください。

水道法基準適合新基準適合

出荷時洗管キャップ付

洗管と水圧検査終了後、必ず取外してください。

ストレートめねじ一体型

洗 管キャップの取 扱いは、次ページ「ストレーナ 付 カート
リッジ式減圧弁と洗管キャップの 使 用方法 」をよくお読みになってご使用ください。

減圧弁キャップ〔別売〕
減 圧が必要でない場合は減圧弁キャップをお使いください。

アングルめねじ一体型

ボール式逆止弁CV付■仕 様呼び径項目使用流使用圧 力■ 取扱い上の注意事項
1313L2025S

25210225

水道水（常温）体1.0 MPa 以下（mm）
使用（適合） 全長
メーター
ねじの仕様

100165190

都（普通・舶来）ねじ ／種類RDⅡM（標準圧仕様）
減 圧 弁（呼び径13と呼び径20は RDⅡL（低圧仕様）※カートリッジ共用）
RDⅡH（高圧仕様）

上水（協会・統一）
ねじ 共用

二次側設定圧力 (MPa)

二次側圧力調整範囲
呼び径 範囲（MPa）

0.2／0.25 ／0.3 13・20 0.2 〜 0.3（その他設定圧力は特注品） 25 0.15 〜 0.3
ご指定ください（特注品）13・20 0.1 〜 0.2
13・20 0.3 〜 0.4
ご指定ください（特注品）
250.3 〜 0.4

二次側設定圧力許容差範囲：±0.02 MPa
定格流量（差圧0.1MPa以上）
・呼び径13：30 ℓ/min ・呼び径20：50 ℓ/min ・呼び径25：85 ℓ/min※ 呼び径13・20は中間低圧仕様（二次側圧力調整範囲：0.15〜0.25MPa）も用意できます。

●仕 様の範囲でご使用ください。規定外での使用は、機能低下や破損の原因となります。
●保管は直射日光や雨水を避け、器具の内部にごみやほこりが入らないようにしてください。
●取扱い中、器具の落下等に注意してください。損傷によって漏水や故障の原因となります。
●解氷作業などでの直火等による加熱は、漏水の原因となりますのでおやめください。

M-244

■ 設置時の注意事項●パイプシャフト内は、点検や交換時等の戻り水による被害を防止するため、防水処理、または排水処 一次側エルボ部分回転機構付理等の処置を講じてください。
ビス●配管は、ユニオン、エルボ返し、フレキシブル継手等により、ユニットへ無理な力が加わらない状態で、ユニットの取替えができる接続としてください。
●保守点検・操作のため、適切な取付け位置・支持及び必要な作業空間を確保してください。
●取付け前の配管は、洗浄・排水し、内部の異物を取除いて、清浄な状態としてください。
●ユニットの流れ方向表示と配管の流水方向を合わせて、水平に設置してください。
●一次側エルボ部分が回転機構付のメータユニットをご使用の場合は、ビスを緩めると回転し垂直・水平、両方向の配管に対応できる構造となっています。位置を決めた後は、レンチ等を使用して再びビスをしっかり締付けてください。
テーパねじ締付トルク（N・m）●R EJめねじ、REJジョイントナット、二次側平行ねじ及びテーパねじは右表のトルクで必ず締付け 呼び径 13 呼び径 20 呼び径 25202530てください。またREJは施工時に本体から抜取らないでください。
●接 合は、シールテープまたはコンパウンド等を使用し、確実にねじ込んでください。この時、配管の芯合わせ等による無理な力をユニットに掛けないでください。
●高さ・水平調整は、全ねじボルト（M10）等を使用して行い、ユニットの自重による配管の変形や破損、または震災において配管の損傷が生じる恐れがある場合は、適切な支持等の措置を講じてください。ま（給湯）ライニング鋼管
た、アンカーボルトで床に固定する時には、防振ゴム等を使用し、ユニットを直REJめねじ接床面に密着させないでください。
給水立て管
REJ
減圧弁付メータユニット●減 圧弁とボール止水栓は、それぞれ操作し易い位置に360°自由に向きを替えＲＭＵＰ（給水）
ＲＭＵＰ・ＵREJられます。図 部のナットを、少し緩めた状態で回転させて向きを決めた後、ジョイントナット
レンチ等を使用して十分に締付けてください。
●設 置後、宅内の給水栓を全開にして十分にフラッシングし、内部の異物を排出してください。この時、洗管キャップは取外さないでください。また、洗管や水ＰＤＪ圧検査の際には、図 部のナットがしっかりと締付けられていることを確認
全ねじボルト（Ｍ１０）
し、下記「ストレーナ付カートリッジ式減圧弁と洗管キャップの使用方法」をお仕上げのモルタルにて埋め込み読みの上、作業を行ってください。なお、洗管キャップはストレーナ機能を持ち、洗管終了後、捕捉した異物とともに必ず取外します。
●図 部のような突出箇所等、ユニットには足を掛けたり乗ったりしないでください。器具の破損や故障の原因となります。
●設置終了後、適切な保温・防寒施工をしてください。専用の保温カバーを別売しております。
●冬期に施工中のユニットの凍結には十分ご注意ください。防寒パット等を使用して保護してください。

■ ストレーナ付カートリッジ式減圧弁と洗管キャップの使用方法
洗管キャップを取付けた状態のまま使用すると、減圧されません。
また、長期使用時には漏水する可能性があります。洗管と水圧検査終了時には必ず洗管！ キャップを取外し、減圧弁を取付けてご使用ください。
1

必ず洗管キャップを付けた状態（出荷時の状態）で、洗管と水圧検査を行ってください。
メータ部には市販の代用管をご使用ください。

2

 管と水圧検査終了時、洗ねじ込まれている洗管キャップと減圧弁を手で左に回して取外します。
洗管キャップ

洗管キャップ

減圧弁
洗管キャップを外し減圧弁が直接付いた状態で洗管と水圧検査を行うと、減圧弁の機能に支障をきたす恐れがあります。

3

洗管キャップを取外した状態の減圧弁を、手で右に回して直接ねじ込みます。
減圧弁

減圧弁

Ｏリング
洗管キャップを取外す際、洗管キャップに付属しているOリングが本体側に残ってしまう場合があります。この状態で減圧弁を取付けると、漏水する可能性があります。
必ず本体側に O リングが残っていないことを確認の上、減圧弁を取付けてください。

すき間があかぬよう、十分にねじ込んでください。
（締め過ぎに注意）■操 作
スパナ等の工具は使用しないでください。
ユニットに適合したメータを使用してください。
ボール止水栓のハンドル

アングルキャッチャ

結束バンド
RMUP：Ｏリング
RMUP・U：ユニオンパッキン

SO●ボール止水栓はゆっくり開閉し、全開・全閉で使用してください。中間開度で使用しますと、キャビテーション現象や、弁体の摩耗、振動、騒音の発生、及び器具の性能低下や止水不良を招きます。
◎スライドホルダは、メータまたは代用管を取付けていない状態 回り止めスライドホルダでは標線以上に前進させないでください。標線以上に前進させると、スライドホルダが回り止めを外れ回転してしまい目印ます。
メータ受け
標線そのようになってしまった場合には、メータ受け部の目印を真メータ脱着ハンドル下にして回り止めを探りながら、メータ脱着ハンドルを「O」側に回してスライドホルダを後退させてください。

水道メータ
メータ脱着ハンドル
スライドホルダ

逆止カバー
メータ受け

●水道メータの取付けは、以下の手順を参考にして行ってください。
１．
ボール止水栓のハンドルを右に90°回して閉栓してください。
２．
メータ脱着ハンドルを手で回し、スライドホルダを後退させて、洗管と水圧検査時に使用した代用管を取外してください。
３．
水道メータの流れ方向表示をユニットの表示に合わせ、メータ受けにのせてください。
★この時、スライドホルダ及び逆止カバーにＯリング（メータ圧着がＯリング方式によるRMUPの場合）やユニオンパッキン（メータ圧着がユニオンパッキン方式によるRMUP･Uの場合）が装着されていることを確認してください。
４．
メータ脱着ハンドルを手で回し、スライドホルダを前進させ、水道メータに確実に圧着させてください。
５．
ボール止水栓のハンドルを左に90°水撃が発生しないようゆっくり回して開栓し、メータ圧着部及びスライドホルダ・メータ脱着ハンドル嵌合部より漏水等の異常のないことを確認してください。
６．
緩み防止として、メータ脱着ハンドルを締める方向に、アングルキャッチャとメータ脱着ハンドルを、付属の結束バンドで結んでください。
メータ交換時には、パッキン類の交換をお勧めいたします。

（メータ圧着のOリング･ユニオンパッキンについて）
● Oリング式にユニオンパッキンを（ユニオンパッキン式にOリングを）入れないでください。
●メータ交換の際は、下記の指定品をご使用ください。
■メータ受けのOリング（RMUPの場合）mm
呼び径規格・呼び
内径
線径
2.413,13L P-16（JASO 2016） 15.8
JASO 2023
23.32.420JASO 2030
29.7
2.425,25S■メータ受けのユニオンパッキン（RMUP・Uの場合） mm
NBR、1種 A-70
材質・種類
φ24×φ14×3
13,13L
φ30×φ21×3
呼び径
20φ38×φ26×325,25S●上水（統一･協会）
ねじ／都（普通･舶来）
ねじ 共用■ メンテナンス●減圧弁や逆止弁のメンテナンスを行う場合には、以下の事項を参考に作業を行ってください。

〔減圧弁 二次側圧力の点検と調整方法〕

ボール止水栓のハンドル

１．
ボール止水栓のハンドルを右に９０°回して閉栓します。
２．
逆止弁部のプラグを外し、圧力計を取付けます。
なお、オプション品（別売）として「圧力検査工具調整ねじプラグ（圧力計、パッキン付）」を用意しています。
シールテープ不要で読取り面の向き合わせをする必要もなく、圧力計が簡単に取付けられます。
また、メータの設置前に二次側圧力の点検及び調整 カバーキャップ取外し圧力計を行う場合には「テスト孔付代用管」が便利です。
その際には逆止弁部のプラグは外さないでく
キャップ
G1/4
ださい。
★戻り水が出ますので防水や排水処理等の処置を講じてください。
３．
ボール止水栓のハンドルを左に９０°水撃が発生しないようゆっくり回して開栓します。次にメータ二次側に設置されている給水栓等を開けて水を流し、空気を十分に抜いた後圧力を点検します。設定圧力を変更する必要のある場合には、次の手順で行ってください。
①キャップを取外します。②調整ねじを回して圧力を調整し、設定します。右に回すと圧力が上がり、左に回すと下がります。調整の目
安としては、１回転で約０．
０４ＭＰａ（標準圧仕様）、約０．
０３ＭPa（低圧仕様）、約０．
０５ＭＰａ（高圧仕様）、変動します。③圧力を安定させるため、必ずメータ二次側に設置されている給水栓等を２～３回開閉してから、圧力計にて目標の設定圧になっているか確認します。④目標の設定圧になるまで②③を繰り返し、微調整します。⑤キャップを取付けます。
４．
ボール止水栓のハンドルを右に９０°回して閉栓し、圧力計を外します。
５．
逆止部のプラグを締めてください。
６．
ボール止水栓のハンドルを左に９０°水撃が発生しないようゆっくり回して開栓し、漏水等の異常のないことを確認してください。

〔減圧弁の交換〕
１．
ボール止水栓のハンドルを右に９０°回して閉栓してください。
２．
二次側圧力を抜きます。
・宅内の給水栓を開けるか、逆止弁部のプラグをゆっくりと開け、二次側の圧力を抜いてください。
３．
減圧弁はカートリッジ式であり、電球交換と同じ要領で手で左に回して取外します。
（手で回らない場合は、レンチ等を使用して回してください。）★カートリッジ式減圧弁を取外す際にはＯリングが本体に残っていないことを確認してください。
４．
交換品に、砂・ゴミ等が付着しないよう注意し、所定箇所にＯリングが装着されていることを確認した上で本体に挿入し、手で右に回してしっかりねじ込んでください。
（締め過ぎに注意）★無理にねじ込むとねじ山をつぶしてしまい、取付けができなくなります。確実に嵌合させてから、すき間が空かぬよう十分にねじ込んでください。
５．
ボール止水栓のハンドルを左に９０°水撃が発生しないようゆっくり回して開栓し、漏水等の異常のないことを確認する。
・ただし、二次側圧力を抜いた際に逆止弁部のプラグを開けた場合には、プラグを締めた後、ボール止水栓を開栓してください。

ボール止水栓のハンドル
結束バンド
プラグ

メータ受け

メータ脱着ハンドル

逆止カバー

スライドホルダ

ストレーナ

Ｏリング

〔ストレーナの清掃〕●減圧弁を取外し、ストレーナに付着している異物を、歯ブラシ等を使用して取除きます。

〔逆止弁の清掃・交換〕●逆止弁の性能を維持するために点検や部品交換が必要です。
ボールリフト式逆止弁CVの場合は上部キャップを、また、単式逆止弁PCVの場合はメータ受けを外し逆止カバーを回すと、逆止カートリッジが取出せ、清掃・交換ができます。

PCV 逆止カートリッジ

CV 逆止カートリッジ

■ スライドホルダのメンテナンスについて ※※弊社ホームページに詳しい方法を掲載しています①「■操 作」に従い、所定の手順でメータを取外してください。

④異常を取除いたのち、②と反対の手順にてスライドホルダをメータ脱着ハンドル（ロックナット）内に戻します。
・スライドホルダが傷付かないよう、ゆっくりと慎重にスライドホルダをメータ脱着ハンドル（ロックナット）内へ嵌入し、ねじを嵌合させてメータ脱着ハンドルを「O」の矢印の方向に手で回してスライドホルダを後退させ（引込ませ）ます。
【図D】※注意事項：「■操 作」の◎をご参照ください。

スライドホルダS

図A②スライドホルダをメータ脱着ハンドル（ロックナット）内から取外します。
・メータ脱着ハンドルを「S」の矢印の方向に手で回していくとスライドホルダが前進して（せり出して）きます。
【図A】
・そこからスライドホルダを押さえつつ、更にメータ脱着ハンドルを「S」の矢印の方向に手で回し、完全にねじの嵌合を外してスライドホルダを取外します。
【図B】
・スライドホルダを手に取ります。内面（摺動部）に１本ないし２本のOリングが見えます。
【図C】③スライドホルダ内のメンテナンスを行います。
・摺動部、Oリングに付着した異物や堆積物をウエスや綿棒等で拭き取ってください。
・Oリングに付着した異物や堆積物を拭き取ることができない場合、また破損が認められた場合はOリングを新品のものと交換してください。

メータ脱着ハンドル（ロックナット）

図B

Oリング

図C

⑤「■操 作」に従い、所定の手順でメータを取付けてください。
（スライドホルダ内面のOリングについて）●スライドホルダ内面のOリングを新品のものと交換する際は、下表のOリングを使用し（弊社販売品推奨）、グリスを塗布してください。
mm
太さ
2.4±0.09
2.4±0.07
3.5±0.10O■スライドホルダ内面のOリング
呼び径
規格
呼び番号
内径13JIS B 2401
P2019.8±0.2220
JASO F4042026 26.2±0.1525JIS B 2401
P3433.7±0.33

図D

素 敵な 創造 〜人へ・未 来 へ

株式会社

https://www.nippov.co.jp/

お問い合わせ先

ISO 9001・14001 認証取得

この説明書に記載した内容は予告なく変更することがあります。
TEL.03-5338-2231 FAX.03-5338-2230
また、許容差のない数値は標準値を示します。呼び寸法・呼び径と実寸法とは同一ではありません。
IM66 2211K

神奈川営業所