YOKOHAMA ELEVATOR

機械室レス・エレベーター
ビーム受け梁（鉄骨構造の場合）
オーバーヘッドビーム
取付梁

自動床合せ装置

かご室制御盤

釣合おもり

巻上機
ピットビーム

点検口

荷物用エレベーターの機械室が不要になりました。
省エネルギー、省スペース、環境に配慮した機械室のいらない昇降路だけの「大型機械室レス」
エレベーターを開発しました。
●省エネルギー（ギヤレス型）
永久磁石式同期電動機を組み込んだ大型ギヤレス巻上機とインバータ制御方式を採用し、高い効率による省エネルギー化、振動・騒音の低減、さらにギヤレス巻上機ならではの快適な走行を実現しました。
又、ギヤレス型より価格をおさえたタイプとしてギャード・ヘリカル型をラインアップ致しました。
（例）3000kg
モーター容量低減率

45m/min の場合
従来（ギャード・ウォーム型）
22KW

ギヤレス型
14KW
36%

ギャード・ヘリカル型
18.5KW
16%●省スペース
従来の機械室スペースが不要となり、昇降路のピット内に大型巻上機を、最下階レベル付近に薄型制御盤を配置しました。
●積載超過検出装置荷物用エレベーターでは積載超過検出装置の取付は法的に規制はありませんが、当社では高性能な検出装置を全機種に取付けております。
●環境に配慮した自由設計
機械室不要で建物の設計自由度がアップ。
高さを最大限に活用でき、且つエレベーターの設置場所を自由に選択できるので屋根の建築設計の自由度がアップします。

ビーム受け梁（鉄骨構造の場合）
オーバーヘッドビーム
取付梁

自動床合せ装置

かご室制御盤

釣合おもり

巻上機
ピットビーム点検口

ロープ式「大型機械室レス(3U)」寸法表■3枚押上戸用(3U)、1方向出入口寸法表
積載量 速度 電動機 かご寸法(mm)
kg
2000
2500
3000
3500
4000
5000
6000m/min kW
30

9.54513309.54515301345

18.53015452230

18.5

45263022453030264537

間口 奥行AB

出入口寸法(mm)巾W

昇降路内法(mm)

頂部反カ
釣合おもり側かご側(kN)
レール反力（kN） レール反力（kN）

ピット反力(kN)

高さ 間口 奥行 ピット オーバーヘッド R1HXYPOHR3R4R5R6Pcx

Pcy Pwx Pwy

2200 3000 2200 2500 3800 3650 1900 5300 −117 −47 198

168281146

1682110.52500 3000 2500 2700 4100 3650 1900 5500 −127 −47 220

181308154

178.5

22112800 3400 2800 3000 4400 4050 1900 5800 −147 −49 257

211357169

201026132800 3800 2800 3000 4600 4450 2100 5800 −163 −57 300

246403204

2311.530153000 4500 3000 3000 4800 5150 2100 5800 −177 −59 328266

440218241232163200 5000 3200 3000 5000 5650 2150 5900 −217 −67 411

334544258302040203500 5800 3500 3000 5300 6450 2250 6000 −265 −73 503

411663306

37274824R2⑴ 上記仕様は設計標準寸法の組合せです。
最大昇降行程は 30m です。仕様が異なる場合はお問い合わせ下さい。
（6000kg 超も対応可能です）⑵ ピット反力、頂部反力、レール反力は参考値です。
（ピット反力は合計値を記載しています。）⑶ かご側及び釣合おもり側レール反力は耐震クラス A14 の場合です。

■乗場·かご室デザイン

ロープ式「大型機械室レス(3U)」据付図

ロープ式「大型機械室レス(3S)」寸法表■3枚片開き用 (3S) 、1方向出入口寸法表
積載量 速度 電動機 かご寸法(mm)
kg
2000
2500
3000
3500
4000
5000
6000m/min kW309.54513309.5451530134518.53015452230

18.545263022453030264537

間口 奥行AB

出入口寸法(mm)巾W

昇降路内法(mm)

頂部反カ
釣合おもり側かご側(kN)
レール反力（kN） レール反力（kN）

ピット反力(kN)

高さ 間ロ 奥行 ピット オーバーヘッド R1HX
YP
OH

R3

R4R5R6Pcx

Pcy Pwx Pwy

2200 3000 2200 2500 3800 3650 1900 5300 −113 −45 189

158271

139

157.5

199.52500 3000 2500 2700 4300 3650 1900 5500 −119 −49 211

172285160

1682110.52800 3400 2800 3000 4700 4050 1900 5800 −133 −55 244

198322182

18924122800 3800 2800 3000 4700 4450 1900 5800 −151 −59 281

2283652032110.52713.53000 4500 3000 3000 5000 5150 2000 5800 −165 −65 318

257411225

2311.53115.53200 5000 3200 3000 5300 5650 2150 5900 −195 −75 389

312488274

28193718.5

3500 5800 3500 3000 5700 6450 2250 6000 −233 −87 475

383

588

329

34274522.5

R2⑴ 上記仕様は設計標準寸法の組合せです。
最大昇降行程は 30m です。仕様が異なる場合はお問い合わせ下さい。
（6000kg 超も対応可能です）⑵ ピット反力、頂部反力、レール反力は参考値です。
（ピット反力は合計値を記載しています。）⑶ かご側及び釣合おもり側レール反力は耐震クラス A14 の場合です。

■乗場·かご室デザイン

ロープ式「大型機械室レス(3S)」据付図

ロープ式「小型機械室レス(2S)」寸法表■2枚片開き用(2S)、1方向出入口寸法表
積載量 速度kg
750
1000
1500

電動機※（モーター）

m/min kW45 3.5（5.5）
60

4.645 （7.5）
60

6.2

45 （9.5）60

9.9

かご寸法(mm)
間口 奥行 高さ
A
BH

出入口寸法(mm)巾W

昇降路内法(mm)

レール垂直(kN)

高さ 間口 奥行 ピット オーバーヘッド R1H
X
YP
OH

1500 1800 2100 1300 2100 3000 2500
1800 2000 2100 1500 2100 3250 2700
2200 2400 2100 1700 2100 3650 3100

1250 3900
1250 3900
1550 3500
1550 3500
1550 3500
1550 3500

R2

R3

R4

27

53

24463773

35

60

4691

4272

ピット反カ かご側 釣合おもり側(kN)
レール反力（kN） レール反力（kN）R5R68874

10992

125 107155 132
158 131
196 162※（ ）数値はギャード型（ヘリカル）
巻上機を使用した場合の値です。
⑴ 上記仕様は設計標準寸法の組合せです。
最大昇降行程は 30m です。仕様が異なる場合はお問い合わせ下さい。
⑵ レール垂直反力、ピット反力、レール反力は参考値です。
（ピット反力は合計値を記載しています。）⑶ かご側及び釣合おもり側レール反力は耐震クラス A14 の場合です。

■乗場·かご室デザイン

Pcx Pcy Pwx Pwy
73.5

105

115.5

147

136.5

178.5ロープ式「小型機械室レス(2S)」据付図

運転方式／乗場操作盤、かご操作盤
このエレベーターは「単式自動運転方式」を採用しています。

乗場操作盤（パーキングスイッチ付）
乗場操作盤に組み込まれたパーキングスイッチを操作するだけで、エレベーターを休止
アップ・ダウンマーク

かご操作盤

フロアマーク

使用中表示灯インターホン
インターホンボタン
フロアマーク非常停止ボタン

行先ボタン
開ボタン

閉ボタン
開延長ボタン

呼ボタン
スイッチボックス

閉ボタン
パーキングスイッチ

仕様一覧表
三方枠

目

小枠

大枠

乗場扉
敷

居
壁

仕様区分

かご室

鋼板塗装仕上●ステンレスヘアーライン仕上〇

鋼板塗装仕上〇ステンレスヘアーライン仕上〇

鋼板塗装仕上●ステンレスヘアーライン仕上〇

鋼製（横開き戸）
縞鋼板（上開き戸）●

ステンレス製〇

鋼板塗装仕上●ステンレスヘアーライン仕上〇

鋼板塗装仕上●ステンレスヘアーライン仕上〇

鋼板塗装仕上●ステンレスヘアーライン仕上

〇

天井

照

明

天井埋め込み蛍光灯（フラットアクリルカバー）●

荷摺ステンレスヘアーライン仕上

〇

縞鋼板

●

ステンレス縞鋼板

〇

床用タイル

〇

かご床

項

操作方式

かご扉

仕様内容

管制運転

項

目

仕様内容

仕様区分

地震時管制運転

地震を感知し、エレベーターを最寄階に停止させます●

火災時管制運転

火災時に火災信号接点により避難階に呼び戻します〇

停電時管制運転

停電の時、バッテリーによりエレベーターを最寄階に停止させます●

自家発管制運転

ビル側自家用発電機によりエレベーターを運転します〇

冠水時管制運転

エレベーターが冠水・侵入した時にエレベーターを最寄階へ停止させます●

単式自動運転方式

ひとつの呼びに応えて運転します
運転中は他の呼びには応答しません●

相互階制御運転方式

乗場から目的階へかごを送ることが出来ます〇

全自動運転方式

同じ方向の呼びに順次応答して運転します〇〇

自動床合せ補正装置 フォークリフト乗り込み対応
遮煙性能付乗場扉

火災時に昇降路へ煙が流入する事を防ぐ性能を有するエレベーター扉
●基本仕様

〇

〇有償付加仕様

エレベーター工事範囲外の建築·設備工事区分
区分

工事内容

№

建築工事関係
設備工事関係

1

ピット内にピットビーム取付材として、ピット側面壁に埋込アンカーボルト／アンカープレートの施工

2

ピット内防水仕げ上工事

3

昇降路頂部にオーバーヘッドビーム取付梁、ビーム受け梁の施工。オーバーヘッドビーム取付梁には受け板・リブ付の施工

4

昇降路頂部機器取付用の吊りフックの施工

5最下階に点検用防火扉（自動施錠式、自閉式）の施工

6

乗場関係機器の取付後の出入口廻りの壁ならびに床の仕上工事

7

乗場敷居取付用の床持出し工事

8

乗場三方枠、ドア駆動装置取付用及びレールブラケット取付用の鉄骨材の施工

9

通過階がある場合の非常救出口及び扉の設置工事

10

ピット下を使用する場合の二重スラブ及び釣合おもり側の直下部厚壁工事

11

速度に応じて30秒以内で停止できる距離に地震時非常着床階の設置工事

1

昇降路内のエレベーター受電盤端子までの動力用電源、照明用電源、接地線の引込み工事

2

昇降路外部のインターホン、監視盤、火災報知信号、非常放送、その他エレベーターに必要な配管・配線工事。監視盤を設置する場合は監視盤までの電源引込み工事

3

昇降路頂部に煙感知器及び点検口（施錠装置付）の設置工事

4

特殊な昇降路構造の場合や昇降路の設置環境により、昇降路内の温度が40℃を超える場合は、換気設備の設置工事

5

昇降路のピット内に点検用コンセントの設備工事

次の事項について、ご配慮願います。
〈計画時〉

・昇降路の温度は5℃以上、40℃以下、湿度は月平均90％以下、日平均95％以下となるようにして下さい。
・昇降路には、有毒ガスや甚だしい塵埃などが入らないようにして下さい。
・昇降路及び出入口は風雨に直接さらされたり、塩分の影響を受けないようにして下さい。
・電源電圧の変動は、エレベーター受電盤端子において動力用は±10％以内、電圧不平衡率を5％以内に保つように電源を整備して下さい。
・医療機器、放送用機器、コンピューター機器などの電源とエレベーター用動力電源の電源系統の分離工事をお願いします。
〈施工時〉・据付工事用現場詰所ならびに材料置場を無償貸与願います。
・据付工事用の昇降路内足場の組立、解体を願います。
・据付工事用ならびに試運転用電力等を無償支給願います。
・昇降路には他の用途の配管・ダクト等が露出しないように願います。
・昇降路内への浸水防止・止水対策願います。
・エレベーターを工事用に使用される場合は、別途お見積もりによりご契約ください。

本社 〒231-0025 横浜市中区松影町 2−8−6☎（045）662−1594

https://www.yokohama-elevator.jp/

お問い合わせの際は下記にご連絡ください。
本社〒231-0025 神奈川県横浜市中区松影町 2−8−6
Tel. 045-662-1594

東 京 支 店〒105-0012 東京都港区芝大門 1−4−10Tel. 03-3434-1701

大阪営業所〒540-0038 大阪府大阪市中央区内淡路町 2−3−1 EHH大手前302号
Tel. 06-6946-0053

名古屋営業所〒452-0836 愛知県名古屋市西区新木町 47 アクティブホープ B 号
Tel. 052-501-1027

2024年3月