LIGHTING
DATA
SHEET

納入施工事例改修№ 306[ シンフォニア岩国 ] 外観

山口県民文化ホールいわくに〔シンフォニア岩国〕
コンサートホール
所在地＝山口県岩国市三笠町１- １- １
設置主体＝山口県
設計監理＝山口県
コンサートホール改修年月＝ 2016 年 6 月
竣工年月＝ 1996 年 7 月（竣工時 設計監理＝株式会社 大谷研究室）
施設概要
山口県東部地域の文化創造・発信の拠点として 1996 年に誕生し、[ シンフォニア岩国 ] の愛称で親しまれてきた「山口県民文化ホールいわくに」のコンサートホールが改修工事によって新たに生まれ変わりました。今回の改修の大きな特徴としてあげられるのが、LED 照明機器に対応したシステムが導入され、ホールの舞台照明設備として LED 化が実現したことです。LED については、舞台照明の新しい光源として機器の開発が進められ、ハロゲン電球とは異なった光の特性を、舞台照明により活かしていくためにさまざまな試みが意欲的におこなわれています。そうしたなかにあって、客席数1200 名規模のコンサートホールでの舞台照明 LED 化は、画期的で、次時代の舞台照明を先取りする可能性に満ちた前進といえます。明るく透明感のある光と、美しい色彩の創出、さらに光源からの発熱が抑えられているために、静かで演奏者や楽器にやさしい演奏環境を提供できるなど、LED はまさにコンサートホールにとって最適の舞台照明器具と位置づけられます。オーケストラやピアノなどのクラシック音楽のコンサートをはじめ、バレエやオペラといった舞台芸術が、LED を駆使した光の空間のなかで創造され、多くの観客を魅了していきます。LED の採用によって、大幅な省電力化を実現すると同時に、舞台表現においても多彩な挑戦を促すなど、その可能性を大きく広げながら、[ シンフォニア岩国 ]の歴史が新たに刻まれていきます。

設備概要■コンサートホール
設備容量＝３φ ４ｗ 300 ｋＶＡ

収容人員＝ 1205 名

３φ ４ｗ 120 ｋＶＡ（仮設電源）●コンサートステージ時

１φ ３ｗ 50 ｋＶＡ

舞台間口＝ 18. ８ｍ

舞台用直回路＝ ３φ ４ｗ電源

舞台奥行＝ 13. ７〜 8. ８ｍ

100 Ｖ 30 Ａ ×20 回路

舞台高さ＝ 15. ０ｍ

100 Ｖ 60 Ａ ×60 回路●プロセニアムステージ時（100 Ｖ 20 Ａ ×90 回路に切替可）

舞台間口＝ 18. ８〜 15. ０ｍ

１φ ３ｗ電源

舞台奥行＝ 12. ２ｍ

100 Ｖ 60 Ａ × 6 回路

舞台高さ＝ 15. ０〜 8. ５ｍ（100 Ｖ 20 Ａ ×18 回路／ 200 Ｖ 20 Ａ ×18 回路に切替可）
200 Ｖ 20 Ａ ×10 回路
LIGHTING DATA SHEET は MARUMO WEB で、バックナンバーを含めて閲覧できます。詳しくは http://marumo.co.jp をご覧ください。

LIGHTING DATA SHEET №306

山口県民文化ホールいわくに［シンフォニア岩国］
1／9

コンサートホール

LED 照明機器が導入されたコンサートホールの舞台照明設備

コンサートホール調光設備
調光器盤 （漏電感知機能付）
舞台用
ＩＬ 3 ｋＷ
シャンデリア用
客席用
直電源分岐盤
制御機器用

ＩＬＩＬ

2 ｋＷ
2 ｋＷ

MCCB 20A

6 台（オケピ用）サブマスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20 本
客席調光スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

10 台
6台

作業灯スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
リモコンスイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

7個

制御信号パッチ盤
制御信号ユニット‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

負荷用
MCCB 30A
25 個
負荷用
MCCB 60A
60 個
負荷用
MCCB 60A
6個
客電用
R-MCB 30A
20 個
調光操作卓（PRETYNA-M 調光操作卓 )電流計‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
ＤＭＸノード‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 台

最大制御チャンネル数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1024ch
最大制御回路数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1024 回路
外部入力チャンネル数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1024ch
イベント数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 100 イベント
メモリシーン‥‥‥‥‥‥ 3000 シーン／ 1 イベント
シーン‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1000 シーン
チェイス‥‥‥‥‥‥‥ 99 チェイス ×99 ステップ調光特性記憶‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 種類
マスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 本段マスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 本
クロスフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 組
タイムクロス操作パネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
GO/STOP/BACK スイッチ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
サブマスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30 本
プリセットフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥ 100 本 × ３段
（300 本 × １段使用可能）
フラッシュスイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 100 個
レベルインジケータ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
シーンメモリ操作パネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
チェイス操作パネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式パッチ場面数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 場面
プログラムパネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
ＣＰＵデュアルランニングシステム‥‥‥‥‥‥‥1 式
外部記憶装置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
データ表示ディスプレイ（タッチモニター）‥‥‥1 台
客席調光スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式作業灯スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
オフラインシステム‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
MS リンク機能 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
舞台袖操作盤
マスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 本

制御信号ユニット‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
スイッチングＨＵＢ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

スイッチングＨＵＢ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 台
Ｄ／ＮＤ切替スイッチパネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
制御信号中継盤

ワイヤレス装置
ワイヤレス受信機‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
ワイヤレスコントローラ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
負荷モニターＬＣＤ
ＦＵＬＬ ＨＤ ＬＣＤ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
客席コネクタボックス
平行 15 Ａ 2 口用 3 個制御信号コネクタ 3 個 制御 3 系統（ＤＭＸ ＩＮ）
音響用コネクタ 4 個
持込卓用コネクタ
平行 15 Ａ 2 口用 1 個制御信号コネクタ 1 個 制御 1 系統（ＤＭＸ ＩＮ）

調光器盤

LIGHTING DATA SHEET №306

山口県民文化ホールいわくに［シンフォニア岩国］
2／9

コンサートホール

調光操作室

制御信号パッチ盤

LIGHTING DATA SHEET №306

信号中継盤

山口県民文化ホールいわくに［シンフォニア岩国］
3／9

コンサートホール
コンサートホール負荷設備

フロントサイドライト

LED スポットライト

フロントサイドライトから舞台を見る

ライトブリッジ

LSC 型 810-WW（平凸タイプ）

LSF 型 805-WW（フレネルタイプ）

サスペンションライトやフロントサイドライトには、LSC 型 810-WW（平凸タイプ）や LSF 型 805-WW（フレネルタイプ）が設備されました。明るくクリアな光と滑らかな調光によって、透明感のある舞台の明かりをつくりだしていきます。
また、熱による灯具の弾発音が解消されているため、コンサートホールに求められる静寂な演奏環境の創出にも大きく寄与していきます。

LIGHTING DATA SHEET №306

山口県民文化ホールいわくに［シンフォニア岩国］
4／9

コンサートホール
コンサートホール負荷設備

舞台中から見た観客席

LED フラッドライト

ボーダーライトとして設備された LED フラッドライト

舞台前や舞台中のボー
ダ ー ラ イ ト と し て、LEF2 型 4M-WW とLEF 型 3MUH-3C の2 種の LED フラッドラ
イトが設備されました。
LEF2 型 4M-WW は ム
ラのない明るいベース
ラ イ ト と し て、LEF 型
3MUH-3C は カ ラ ー
演 出 を 可 能 に し、 多 彩な舞台づくりに活躍しま す。 フ ラ ッ ト で 高 品
質な明かりと調光のス
ム ー ズ さ に 加 え、 照 射

LEF2 型 4M-WW

LEF 型 3MUH-3C

角度が広く、ハイパワーな 性 能 に よ っ て、 少 ない台数で舞台の明かりづくりをカバーしていきます。

LIGHTING DATA SHEET №306

山口県民文化ホールいわくに［シンフォニア岩国］
5／9

コンサートホール
コンサートホール負荷設備

LED ライトで染められたホリゾント幕

LED ホリゾントライト

袖幕や文字幕を設置し、ホリゾント幕を染めたプロセニアム形式の舞台

LEF 型 6MUH-6CB

LEF2 型 6MH-6CB

アッパーホリゾントライトには LEF 型 6MUH-6CB、ロアーホリゾントライトには LEF2 型 6MH-6CB が設備されました。鮮やかな発色と伸びの良い明かり、さらに精緻な調光によって、ホリゾント幕を美しく染めていきます。

LIGHTING DATA SHEET №306

山口県民文化ホールいわくに［シンフォニア岩国］
6／9

コンサートホール
コンサートホール負荷設備

LED 照明器具によるカラー演出

LED ダウンライト

音響反射板を設置した舞台

LEO 型 WW-M

天井反射板ライトとして採用されたのが、LED ダウンライトの LEO 型
WW-M で す。 明 る さ は も と よ り、灯具からの発熱が少ないため、演奏者や楽器にとってやさしい演奏環境を提供します。

LIGHTING DATA SHEET №306山口県民文化ホールいわくに［シンフォニア岩国］
7／9

コンサートホール
コンサートホール負荷設備①ライトブリッジ

ＬＳＦ型 805- ＷＷ 115W ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6 台

Ｃ型 60 Ａ

第 1 ボーダーライト用フライダクト
Ｌ＝ 18．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列

ＬＥＤムービングウォッシュライト‥‥‥‥‥‥‥5 台④第 3 ボーダーライト

コンセントボックス （舞台袖）Ｃ型 20 Ａ 1 個 直 1 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 個Ｃ型 60 Ａ

4個

フライダクト

Ｄ型 20 Ａ

Ｃ型 20 Ａ

24 個（分岐 MCCB 20 Ａ ×12 個）

Ｌ＝ 18．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列

制御信号コネクタ

制御信号コネクタ 4 個 制御 4 系統（DMX OUT）
※ 第 1 ボーダーライト用照明器具

Ｃ型 60 Ａ
Ｃ型 20 Ａ

コンセントボックス （舞台袖）Ｃ型 60 Ａ 1 口用 直 1 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥4 個

ＬＥＦ 2 型 4 Ｍ - ＷＷ 130W DMX 制御 ‥‥‥5 台

制御信号コネクタ

ＬＥＦ型 3 ＭＵＨ -3 Ｃ 100W DMX 制御 ‥‥‥8 台
第 1 サスペンションライト用フライダクト※ 第 3 ボーダーライト用照明器具
ＬＥＦ 2 型 4 Ｍ - ＷＷ 130W DMX 制御 ‥‥‥5 台

コンセントボックス （舞台前）
Ｃ型 20 Ａ 1 個 直 1 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個

Ｌ＝ 18．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列ＬＥＦ型 3 ＭＵＨ -3 Ｃ 100W DMX 制御 ‥‥‥8 台

制御信号コネクタ

Ｃ型 60 Ａ

6個

⑤第 3 サスペンションライト

コンセントボックス （舞台奥）Ｃ型 20 Ａ
Ｄ型 20 Ａ36 個（分岐 MCCB 20 Ａ ×18 個）
18 個（分岐 MCCB 20 Ａ × 6 個）

フライダクトＬ＝ 18．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列Ｃ型 20 Ａ
Ｄ型 20 Ａ

制御信号コネクタ

制御信号コネクタ

直 4 回路（移動型調光器用）

直 6 回路（移動型調光器用）

4個

制御 4 系統（DMX OUT）

4 個 直 4 回路（移動型調光器用）
24 個（分岐 MCCB 20 Ａ ×12 個）
4個

制御 4 系統（DMX OUT）

1個

直 1 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥1 個

直 1 回路（200V）
1個

2 口用

直 2 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥2 個

1個

1個
1個

制御 1 系統（DMX OUT）

制御 1 系統（DMX OUT）

直 1 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個
直 1 回路（200V）

Ｃ型 60 Ａ

6個

制御信号コネクタ 1 個 制御 1 系統（LAN）※ 第 1 サスペンションライト用照明器具

Ｃ型 20 Ａ
Ｄ型 20 Ａ36 個（分岐 MCCB 20 Ａ ×18 個）
18 個（分岐 MCCB 20 Ａ × 6 個）ＬＳＣ型 810- ＷＷ 115W ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12 台

制御信号コネクタ

4個

制御 4 系統（DMX OUT）

Ｃ型 20 Ａ

ＬＳＦ型 805- ＷＷ 115W ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6 台

制御信号コネクタ

1個

制御 1 系統（LAN）

制御信号コネクタ

1個

制御 1 系統（DMX OUT）

ＬＥＤムービングウォッシュライト‥‥‥‥‥‥‥5 台※ 第 3 サスペンションライト用照明器具

制御信号コネクタ

1個

制御 1 系統（LAN）②第 2 ボーダーライト
フライダクト

ＬＳＣ型 810- ＷＷ 115W ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12 台
ＬＳＦ型 805- ＷＷ 115W ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6 台⑩袖スポットライト
コンセントボックス

Ｌ＝ 18．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列Ｃ型 60 Ａ 4 個 直 4 回路（移動型調光器用）

ＬＥＤムービングウォッシュライト‥‥‥‥‥‥‥5 台⑥アッパーホリゾントライト

Ｃ型 20 Ａ 1 個 直 1 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 個
制御信号コネクタ 1 個 制御 1 系統（DMX OUT）

Ｃ型 20 Ａ

コンセントボックス

ＬＳＣ型 810- ＷＷ 115W ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 台

24 個（分岐 MCCB 20 Ａ ×12 個）

制御信号コネクタ

4個

制御 4 系統（DMX OUT）

Ｃ型 20 Ａ

2個

直 6 回路（移動型調光器用）

Ｃ型 60 Ａ1 口用

直 2 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個1個

制御 1 系統（DMX OUT）

⑨ギャラリーコンセント
Ｃ型 60 Ａ 1 個 直 1 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個1 個（分岐 MCCB 20 Ａ ×1 個）⑪天井反射板ライト※ 第 2 ボーダーライト用照明器具
ＬＥＦ 2 型 4 Ｍ - ＷＷ 130W DMX 制御 ‥‥‥5 台
ＬＥＦ型 3 ＭＵＨ -3 Ｃ 100W DMX 制御 ‥‥‥8 台

制御信号コネクタ 2 個 制御 2 系統（DMX OUT）
ＬＥＦ型 6 ＭＵＨ -6 ＣＢ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16 台
⑦ロアーホリゾントライト

コンセントボックス
Ｃ型 20 Ａ 1 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64 個Ｃ型 20 Ａ 1 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9 個③第 2 サスペンションライト
フライダクトＬＥＦ型 6 ＭＨ -6 ＣＢ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16 台
⑧フロアコンセント

制御信号コネクタ 2 個 制御 2 系統（DMX OUT）
ＬＥＯ型ＷＷ - Ｍ 130W DMX 制御 ‥‥‥‥‥ 64 台

Ｌ＝ 18．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列Ｃ型 60 Ａ 6 個 直 6 回路（移動型調光器用）
Ｃ型 20 Ａ 36 個（分岐 MCCB 20 Ａ ×18 個）

コンセントボックス （舞台袖）Ｃ型 20 Ａ 1 個 直 1 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 個
Ｄ型 20 Ａ 1 個 直 1 回路（200V）

ＬＥＤパーライト 4in1 R/G/B/W ‥‥‥‥‥‥‥9 台⑫コンダクター・ソリストライト
コンセントボックスＤ型 20 Ａ 18 個（分岐 MCCB 20 Ａ × 6 個）
制御信号コネクタ 4 個 制御 4 系統（DMX OUT）

制御信号コネクタ
制御信号コネクタ

制御 1 系統（DMX OUT）
制御 1 系統（LAN）

Ｃ型 20 Ａ 2 個 直 1 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 個
制御信号コネクタ 1 個 制御 1 系統（DMX OUT）

制御信号コネクタ 1 個 制御 1 系統（LAN）※ 第 2 サスペンションライト用照明器具

コンセントボックス （舞台袖上手）Ｃ型 60 Ａ 1 口用 直 1 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥1 個

ＬＥＤエリプソイダルスポットライト 19° ‥‥‥6 台⑬オーケストラピットコンセント

ＬＳＣ型 810- ＷＷ 115W ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12 台

コンセントボックス （舞台袖下手）Ｃ型 30 Ａ

1個
1個

2 口用（ND/ 調切替）‥‥‥‥‥‥‥5 個シーリングライト

LIGHTING DATA SHEET №306

山口県民文化ホールいわくに［シンフォニア岩国］
8／9

コンサートホール
コンサートホール負荷設備⑯第 1 シーリングライト

Ｃ型 20 Ａ

⑭第 1 フロントサイドライト ( 上手・下手）
コンセントボックス

フライダクト 1
Ｌ＝ 2．6 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 列

制御信号コネクタ
制御信号コネクタ

Ｃ型 60 Ａ

1個

Ｃ型 60 Ａ

1個

Ｃ型 20 Ａ

1 個（分岐 MCCB 20 Ａ ×1 個）

Ｃ型 20 Ａ

5 個（分岐 MCCB 20 Ａ ×1 個）

平行 15 Ａ E 付

1 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 個

制御信号コネクタ
制御信号コネクタ

直 1 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 個
1個
1個

制御 1 系統（DMX OUT）
制御 1 系統（LAN）

制御信号コネクタ
制御信号コネクタ

制御 1 系統（DMX OUT）
制御 1 系統（LAN）⑱親子室用コネクタボックス
コンセントボックス

フライダクト 2Ｃ型 30 Ａ

Ｌ＝ 2．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 列Ｃ型 20 Ａ 6 個 直 1 回路

Ｌ＝ 5．8 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列Ｃ型 60 Ａ 1 個 直 1 回路

制御信号コネクタ

制御信号コネクタ

Ｃ型 20 Ａ制御 1 系統（DMX OUT）

10 個（分岐 MCCB 20 Ａ ×2 個）
制御 2 系統（DMX OUT）

2個

直 2 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個
1個

制御 2 系統（DMX IN/OUT）⑲センタースポットライト
クセノン 2000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 台※ 第 1 フロントサイドライト用照明器具

制御信号コネクタ

ＬＳＣ型 810- ＷＷ 115W ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20 台
⑮第 2 フロントサイドライト ( 上手・下手）

移動型調光器

コンセントボックス

制御信号コネクタ 2 個 制御 2 系統（LAN）※ 第 1 シーリングライト用照明器具
ＬＥＤ平凸レンズスポットライト 1500W 相当 ‥ 20 台

Ｃ型 60 Ａ
Ｃ型 20 Ａ

⑰第 2 シーリングライト
フライダクト 1

ＬＳＣ型 810- ＷＷ 115W ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20 台

1 個 直 1 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 個
1 個（分岐 MCCB 20 Ａ ×1 個）

2個

制御 2 系統（DMX OUT）
制御 2 系統（LAN）

ＬＥＤ平凸レンズスポットライト 1500W 相当 ‥ 20 台

フライダクト

1個

2個2個※ 第 2 シーリングライト用照明器具

直 1 回路1個1個10 個（分岐 MCCB 20 Ａ ×2 個）※ 移動用照明器具
２ｋＷ × ３回路
スポットライト

Ｃ型 60A プラグ付 ‥‥‥‥ 20 台

制御信号コネクタ

1個

制御 1 系統（DMX OUT）

Ｌ＝ 2．6 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 列ＬＳＦ型 805- ＷＷ 115W ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20 台
ＬＥＤエリプソイダルスポットライト 26° ‥‥ 20 台

制御信号コネクタ

1個

制御 1 系統（LAN）

Ｃ型 60 Ａ

ＬＥＤエリプソイダルスポットライト 36° ‥‥ 20 台

フライダクトＬ＝ 2．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 列Ｃ型 20 Ａ 6 個 直 1 回路

1個

直 1 回路Ｃ型 20 Ａ 5 個（分岐 MCCB 20 Ａ ×1 個）
制御信号コネクタ 1 個 制御 1 系統（DMX OUT）
制御信号コネクタ

1個

制御 1 系統（LAN）

制御信号コネクタ 1 個 制御 1 系統（DMX OUT）
※ 第 1 フロントサイドライト用照明器具

フライダクト 2
Ｌ＝ 5．6 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列

ＬＳＣ型 810- ＷＷ 115W ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20 台

Ｃ型 60 Ａ

2個

ＬＥＤエリプソイダルレンズチューブ 19° ‥‥ 10 台
ＬＥＤエリプソイダルレンズチューブ 50° ‥‥ 10 台
ＬＥＤムービングスポットライト‥‥‥‥‥‥‥ 12 台
操作卓
ムービングライト操作卓‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 台

直 1 回路コンサートホール断面図①● ② ③ ④ ⑤ ⑥⑯●

⑰●

⑲●
⑫⑮●

⑨⑪●

⑭●
⑩⑩⑧ ⑦⑱●⑬●

本社・営業部 〒 101-0041
札 幌 営 業 所 〒 060-0061
仙 台 営 業 所 〒 980-0802
名古屋営業所 〒 460-0008
大 阪 営 業 所 〒 530-0047
広 島 営 業 所 〒 730-0022
福 岡 営 業 所 〒 810-0041
沖 縄 出 張 所 〒 902-0067

2017/ １/20

発行

LIGHTING DATA SHEET

No.306

東 京 都 千 代 田 区 神 田 須 田 町 1 - 2 4 Tel.03-3252-0321
北海道札幌市中央区南一条西 7-12（都市ビル） Tel.011-261-0321
宮城県仙台市青葉区二日町 3-10（グラン・シャリオビル） Tel.022-263-0221
愛 知 県 名 古 屋 市 中 区 栄 4 - 1 - 1（ 中 日 ビ ル ） Tel.052-263-7425
大阪府大阪市北区西天満 4-11-23（満電ビル） Tel.06-6312-1913
広島県広島市中区銀山町 1-11（フジスカイビル） Tel.082-249-6400
福岡県福岡市中央区大名 1-14-45（Q’iz TENJIN） Tel.092-741-4762
沖縄県那覇市安里 2-6-23（インペリアルハイム喜納Ⅰ 308） Tel.098-951-0360

Fax.03-5256-9361
Fax.011-261-2728
Fax.022-263-0225
Fax.052-241-0790
Fax.06-6315-0604
Fax.082-249-6408
Fax.092-741-4764
Fax.098-951-0361

山口県民文化ホールいわくに［シンフォニア岩国］

9／9