LIGHTING
DATA
SHEET

納入施工事例№ 309
安来市総合文化ホール［アルテピア］外観

安来市総合文化ホール［アルテピア］
所在地＝島根県安来市飯島町 70
設置主体＝島根県安来市
設計監理＝ RIA・田中・ケーアイ建築設計共同体
竣工年月＝ 2017 年 8 月

施設概要
民謡の「安来節」や古代製鉄法の「野だたら」などで知られる島根県安来市。県の東端に位置する安来市の歴史を辿ると、『記紀』や『出雲風土記』にその成り立ちが数々の神話や伝説と伴に綴られ、古代王権の成立に深い関わりを持ちながら、この地が文化的にも政治的にも重要な役割を果たしてきたことが伺われます。そうした豊かな文化や伝統を、さらに未来へ向けての糧として育みながら、安来市では新たな街づくりが意欲的に進められています。安来市総合文化ホール [ アルテピア ] は、未来を拓くための街づくりを推進するシンボリックな文化施設として誕生しました。愛称の [ アルテピア］は、芸術を表すスペ
イン語とイタリア語のアルテ“arte”と、理想郷を表す“utopia”のピアから造られた言葉で、このホールで上演される質の高い舞台芸術やさまざまな文化活動を通して、市民生活に心豊かな充足した喜びが生まれて欲しいとの思いが込められています。[ アルテピア ] は、大ホールと小ホール、展示室、会議室などによって構成され、舞台芸術の魅力を発信すると同時に、市民の文化芸術活動を力強くサポートする役割を担っています。なかでも、大ホールはプロセニアム形式の舞台を持ち、各種のコンサートはもとより、ミュージカルや歌舞伎の上演も可能な多目的多機能ホールとして、多彩な舞台作品を市民へ提供していきます。また、小ホールは市民が気軽に活用できるスペースをコンセプトに、客席を配置した劇場形式からオープンな平土間形式など、多様なニーズに応えて市民の文化活動の活性化を促していきます。この二つのホールに、MARUMO の最新シス
テムの舞台照明設備が導入されました。ハロゲン電球機器と LED 機器とが共存する現在の舞台照明環境に対応しながら、将来的な環境の変化をも視野に入れ、MARUMO では固定の調光器盤を設けず、ホール各所への電源盤の設置と移動型調光器の配置など、機能的で安定した明かりづくりを実現するために、最適な舞台照明システムの構築を図りました。舞台照明技術の進化と舞台環境の変化に柔軟に取り組みながら、MARUMO は確かな技術の提供を通して舞台照明の未来図を描いていきます。

設備概要
■大ホール

■小ホール

収容人員＝ 1008 名

収容人員＝ 300 名

舞台間口＝ 18. ０ｍ

舞台間口＝ 10. ９ｍ

舞台奥行＝ 14. ０ｍ

舞台奥行＝８. ７ｍ

舞台高さ＝９. ０ｍ

舞台高さ＝５. ７ｍ

LIGHTING DATA SHEET は MARUMO WEB で、バックナンバーを含めて閲覧できます。詳しくは http://marumo.co.jp をご覧ください。

LIGHTING DATA SHEET №309 安来市総合文化ホール［アルテピア］
1 ／ 13

大ホール

舞台から観客席

観客席から舞台

LIGHTING DATA SHEET №309 安来市総合文化ホール［アルテピア］
2 ／ 13

大ホール
大ホール調光設備

調光操作室

照明操作主幹盤
１φ ３ｗ 20 ｋＶＡ

客席調光スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
作業灯スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

制御信号パッチ盤
制御信号入出力パネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

各種ＭＣＣＢ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
無停電電源装置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

オフラインシステム‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
舞台袖操作盤

制御信号ミキサーパネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
制御信号スプリッターパネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

スイッチングＨＵＢ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
客席照明用電源盤

マスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 本
サブマスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20 本

スイッチングＨＵＢ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
デジタルメーター‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

１φ ３ｗ 35 ｋＶＡ
各種ＭＣＣＢ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

客席調光スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
作業灯スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

アラーム表示制御装置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
リモコンスイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

各種制御ブロック‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
ＬＥＤ客席ダウンライト用Ｒ - ＭＣＣＢ‥‥‥‥‥‥1 式
漏電感知機能付調光器
客席用 ＩＬ 2kW‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 台
調光操作卓（PRETYNA-M 調光操作卓）
制御回路数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1024ch
コントロールチャンネル数‥‥‥‥‥‥‥‥ 1024ch
外部入力チャンネル数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1024ch
イベント数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 100 イベント
メモリシーン‥‥‥‥‥‥ 3000 シーン／ 1 イベント
シーン‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1000 シーン
チェイス‥‥‥‥‥‥‥ 99 チェイス ×99 ステップ
調光特性記憶‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 種類
パート機能‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5 パート
ＬＥＤ制御‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
マスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 本
クロスフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 組
タイムクロス操作パネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60×1 式
GO/STOP/BACK スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
サブマスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1×30 本
プリセットフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60 本 × ３段
（180 本 × １段使用可能）
フラッシュスイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60 個
シーンメモリ操作パネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
チェイス操作パネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式パッチ場面数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 場面
プログラムパネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
ＣＰＵデュアルランニングシステム‥‥‥‥‥‥‥1 式
外部記憶装置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
データ表示ディスプレイ（タッチモニター）‥ ‥‥‥1 台

前室フェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 本
多目的室フェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 本
リモコンスイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

ワイヤレス装置
ワイヤレス受信機‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
ワイヤレスコントローラ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

制御信号パッチ盤

LIGHTING DATA SHEET №309

安来市総合文化ホール［アルテピア］
3 ／ 13

大ホール
大ホール調光設備
照明機器電源盤に収納された移動型調光器から、舞台袖ピットを経由してフロア回路の電源を供給します。使用
機材に合わせて直電源（100V・200V）、制
御 信 号（DMX） の 供給も可能です。

照明機器電源盤に収納された移動型調光器

移動型調光器から舞台床下に敷設されたケーブル

大ホール電源設備Ⓐ照明機器電源盤（上手）３φ ４ｗ 45 ｋＶＡ

制御信号スプリッター‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式Ⓔ客席天井電源盤Ⓗ第 1 シーリングライト電源盤（上手・下手）
１φ ３ｗ 30 ｋＶＡ

制御信号スプリッター‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
Ｃ型 60 Ａ（移動型調光器用）‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥8 個

１φ ３ｗ 30 ｋＶＡⒻ 2 階フロントサイド電源盤（上手・下手）Ⓘ第 2 シーリングライト電源盤（上手・下手）
１φ ３ｗ 30 ｋＶＡ

３φ ４ｗ 90 ｋＶＡ
１φ ３ｗ 40 ｋＶＡ

１φ ３ｗ 20 ｋＶＡⒼ 3 階フロントサイド電源盤（上手・下手）Ⓙフォロースポットライト電源盤（上手・下手）
１φ ３ｗ 30 ｋＶＡ

分岐ＭＣＣＢ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
Ｃ型 60 Ａ 4 個
Ｃ型 20 Ａ 8 個
パワコン（200V) 4 個
平行 15 Ａコンセント 2 個
ＤＭＸ信号コネクタ 2 個 （OUT）
ＤＭＸ信号コネクタ 1 個 （LINK）
カムロック端子台‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式Ⓑ照明機器電源盤（下手）３φ ４ｗ 45 ｋＶＡ
制御信号スプリッター‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
Ｃ型 60 Ａ（移動型調光器用）‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥8 個
３φ ４ｗ 90 ｋＶＡ
１φ ３ｗ 40 ｋＶＡ
分岐ＭＣＣＢ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
Ｃ型 60 Ａ 4 個
Ｃ型 20 Ａ 8 個
パワコン（200V) 4 個
平行 15 Ａコンセント 4 個
ＤＭＸ信号コネクタ 2 個 （OUT）
ＤＭＸ信号コネクタ 1 個 （LINK）
カムロック端子台‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式Ⓒスノコ電源盤（上手）３φ ４ｗ 90 ｋＶＡ
１φ ３ｗ 30 ｋＶＡ
制御信号スプリッター‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式Ⓓスノコ電源盤（下手）３φ ４ｗ 90 ｋＶＡ
１φ ３ｗ 30 ｋＶＡ

１φ ３ｗ 20 ｋＶＡ

第１シーリングライトに設備された電源盤

LIGHTING DATA SHEET №309

安来市総合文化ホール［アルテピア］
4 ／ 13

大ホール
大ホール電源設備

舞台下手後に設備された電源盤

第２シーリングライトの上手に設備された電源盤

スノコに設備された電源盤

上手フロントサイドに設備された電源盤

LIGHTING DATA SHEET №309 安来市総合文化ホール［アルテピア］
5 ／ 13

大ホール

音響反射板を設置した舞台

大ホール負荷設備
ライトブリッジ①第 1 ボーダーライト⑤第 3 サスペンションライト
コンセントボックス⑥第 4 サスペンションライト
コンセントボックス

コンセントボックス
Ｃ型 20 Ａ 2 個 ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個

Ｃ型 60 Ａ
Ｃ型 20 Ａ

Ｃ型 60 Ａ
Ｃ型 20 Ａ

ＤＭＸ信号コネクタ 1 個 （OUT）※ 第 1 ボーダーライト用照明器具

Ｄ型 20 Ａ（200V) 2 個
ＤＭＸ信号コネクタ 1 個 （OUT）

Ｄ型 20 Ａ（200V) 2 個
ＤＭＸ信号コネクタ 1 個 （OUT）

ＬＥＦ 2 型 4 Ｍ - ＷＷ 130W‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 台②第 1 サスペンションライト
コンセントボックス
Ｃ型 60 Ａ 3 口用‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 個
Ｃ型 20 Ａ 2 個 ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個
Ｄ型 20 Ａ（200V) 2 個
ＤＭＸ信号コネクタ 1 個 （OUT）
ＤＭＸ信号コネクタ 1 個 （LINK）
Ｃ型 20 Ａ 2 個 ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個
Ｄ型 20 Ａ（200V) 2 個
ＤＭＸ信号コネクタ 1 個 （OUT）③第 2 ボーダーライト
コンセントボックス
Ｃ型 20 Ａ 2 個 ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個
ＤＭＸ信号コネクタ 1 個 （OUT）※ 第 2 ボーダーライト用照明器具
ＬＥＦ 2 型 4 Ｍ - ＷＷ 130W‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 台
ＬＥＦ 2 型 4 Ｍ - ３Ｃ 130W‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5 台④第 2 サスペンションライト
コンセントボックス a
Ｃ型 60 Ａ 4 口用‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個
コンセントボックス b
Ｃ型 20 Ａ 2 個 ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個
Ｄ型 20 Ａ（200V) 2 個
ＤＭＸ信号コネクタ 1 個 （OUT）
ＤＭＸ信号コネクタ 1 個 （LINK）
コンセントボックス c
Ｃ型 20 Ａ 2 個 ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個
Ｄ型 20 Ａ（200V) 2 個
ＤＭＸ信号コネクタ 1 個 （OUT）

ＤＭＸ信号コネクタ 1 個 （LINK）
Ｃ型 20 Ａ 2 個 ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個
Ｄ型 20 Ａ（200V) 2 個
ＤＭＸ信号コネクタ 1 個 （OUT）

ＤＭＸ信号コネクタ 1 個 （LINK）
Ｃ型 20 Ａ 2 個 ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個
Ｄ型 20 Ａ（200V) 2 個
ＤＭＸ信号コネクタ 1 個 （OUT）

4 口用‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個
2 個 ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個

4 口用‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個
2 個 ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個

ライトブリッジ

LIGHTING DATA SHEET №309 安来市総合文化ホール［アルテピア］
6 ／ 13大ホール
大ホール負荷設備※ サスペンションライト用照明器具
ＭＳＣ型 810-1500-1000 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥ 12 台
ＭＳＭ型 805 Ｓ 1-1500-1000 Ｗ‥‥‥‥‥‥ 32 台
漏電感知機能付移動型調光器
ＩＬ

２kW×3 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16 台

⑦アッパーホリゾントライト
コンセントボックス
Ｃ型 20 Ａ

2 個‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個

ＤＭＸ信号コネクタ

1 個 （OUT）

ＬＥＦ型 3 ＭＵＨ - ３Ｃ 100W‥‥‥‥‥‥‥‥ 12 台
⑧ロアーホリゾントライト
コンセントボックス
Ｃ型 20 Ａ 2 個‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個
ＤＭＸ信号コネクタ 1 個 （OUT）
ＬＥＦ型 3 ＭＨ - ３Ｃ 100W‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12 台
⑨天井反射板ライト
コンセントボックス
Ｃ型 20 Ａ 1 口用‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42 個コントローラボックス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42 台
※ ダウンライトライト用照明器具
ＬＥＯ型ＷＷ - Ｍ 130W‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42 台
⑩フロアコンセント
フロアピット用コンセントプレート‥‥‥‥‥‥ 10 個
漏電感知機能付移動型調光器
ＩＬ ２kW×3 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6 台⑪舞台袖コンセント
コンセントボックス
Ｃ型 60 Ａ 2 個‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個Ｃ型 20 Ａ 6 個 （ＭＣＣＢ付）
ＤＭＸ信号コネクタ
ＤＭＸ信号コネクタ

1 個 （IN）
2 個 （OUT）

ＤＭＸ信号コネクタ
ＬＡＮ信号コネクタ⑫花道コンセント1 個 （LINK）
1個

コンセントボックス
Ｃ型 60 Ａ 1 個‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個Ｃ型 20 Ａ 6 個 （ＭＣＣＢ付）
ＤＭＸ信号コネクタ 1 個 （OUT）
ＤＭＸ信号コネクタ 1 個 （LINK）⑬客席サスペンションライト
フライダクトＬ＝ 16．2 ｍ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列Ｃ型 60 Ａ 6 個
Ｃ型 20 Ａ 6 個
Ｄ型 20 Ａ（200V)

6個

ＤＭＸ信号コネクタ 2 個 （OUT）
ＤＭＸ信号コネクタ 1 個 （LINK）⑭ギャラリーライト
コンセントボックス
Ｃ型 60 Ａ 1 個‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 個

舞台上部

スノコの壁付ジョイントボックス

スノコに設置されたジョイントボックスは壁付で取り付けられ、スノコでの作業動線が確保されています。

LIGHTING DATA SHEET №309 安来市総合文化ホール［アルテピア］
7 ／ 13大ホール
大ホール負荷設備
Ｃ型 20 Ａ

3 個 （ＭＣＣＢ付）

ＤＭＸ信号コネクタ
ＤＭＸ信号コネクタ※ 第 1 シーリングライト用照明器具

1 個 （OUT）
1 個 （LINK）

ＭＳＣ型 810-1500-1000 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥ 24 台
⑱第 2 シーリングライト⑮ 2 階フロントサイドライト ( 上手・下手）

コンセントボックス

コンセントボックス

Ｃ型 60 Ａ

Ｃ型 60 Ａ
Ｃ型 20 Ａ

Ｃ型 20 Ａ 6 個
パワコン（200V)

4個

ＤＭＸ信号コネクタ

2 個 （OUT）

2 個‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個
8個

Ｄ型 20 Ａ（200V)

4個

5個

平行 15 Ａコンセント 4 個
ＤＭＸ信号コネクタ 2 個 （OUT）

ＤＭＸ信号コネクタ 1 個 （LINK）
漏電感知機能付移動型調光器※2 階フロントサイドライト用照明器具

ＩＬ

ＭＳＣ型 810-1500-1000 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥ 24 台

※ 第 2 シーリングライト用照明器具⑯ 3 階フロントサイドライト ( 上手・下手）
コンセントボックス

ＭＳＣ型 814-1500-1500 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥ 12 台
⑲バルコニーライト

Ｃ型 60 Ａ

コンセントボックス

2 個‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個

２kW×3 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 台

Ｃ型 20 Ａ 6 個
Ｄ型 20 Ａ（200V)

4個

Ｃ型 60 Ａ
Ｃ型 20 Ａ

1 口用‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 個
2 個‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個

ＤＭＸ信号コネクタ

2 個 （OUT）

ＤＭＸ信号コネクタ

1 個 （OUT）

ＤＭＸ信号コネクタ

1 個 （LINK）

ＤＭＸ信号コネクタ

1 個 （LINK）

制御信号スプリッター‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

Ｃ型 20 Ａ※3 階フロントサイドライト用照明器具
ＭＳＣ型 810-1500-1000 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥ 24 台

ＤＭＸ信号コネクタ 1 個 （OUT）⑳センタースポットライト

Ｃ型 60 Ａ 4 個
クセノン 2000 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 台⑰第 1 シーリングライト
コンセントボックス
Ｃ型 60 Ａ

5個

Ｃ型 20 Ａ6個

2 個‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個㉑客席後方持込卓用コネクタボックス‥‥‥‥‥‥1 個
平行 15 Ａコンセント

2個

パワコン（200V) 4 個
ＤＭＸ信号コネクタ 2 個 （OUT）
ＤＭＸ信号コネクタ 1 個 （LINK）

Ｃ型 20 Ａ 2 個
Ｃ型 60 Ａ 1 個
ＤＭＸ信号コネクタ

2 個 （IN）

漏電感知機能付移動型調光器
ＩＬ ２kW×3 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 台

ＬＡＮ信号コネクタ

1個

上手フロントサイド

大ホール断面図
Ⓓ
●
Ⓒ●

Ⓔ
●
●
Ⓗ

⑰
●

●
Ⓘ ⑱
●
Ⓙ
⑳
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑭
⑬
●
⑲
㉑
●

Ⓖ
●

⑨

⑯
●
⑮
●

Ⓕ
●

⑫
●

⑪
●

⑩

⑧

●
Ⓐ
Ⓑ
●

LIGHTING DATA SHEET №309 安来市総合文化ホール［アルテピア］
8 ／ 13

小ホール

舞台から観客席

観客席から舞台

LIGHTING DATA SHEET №309 安来市総合文化ホール［アルテピア］
9 ／ 13小ホール

平土間形式の小ホール

小ホール調光設備
照明操作主幹盤
１φ ３ｗ 15 ｋＶＡ

調光操作卓用コネクタ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
舞台袖操作盤

制御信号入出力パネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
制御信号ミキサーパネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

各種ＭＣＣＢ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
無停電電源装置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

マスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 本
サブマスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 本

制御信号スプリッターパネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
スイッチングＨＵＢ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

誘導灯・足元灯連動装置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
客席照明用電源盤

客席調光スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
作業灯スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

デジタルメーター‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
アラーム表示制御装置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

１φ ３ｗ 15 ｋＶＡ
各種ＭＣＣＢ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
調光操作卓（PRETYNA-M 調光操作卓）
制御回路数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1024ch
コントロールチャンネル数‥‥‥‥‥‥‥‥ 1024ch
外部入力チャンネル数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 512ch
イベント数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 100 イベント
メモリシーン‥‥‥‥‥‥ 3000 シーン／ 1 イベント
シーン‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1000 シーン
チェイス‥‥‥‥‥‥‥ 99 チェイス ×99 ステップ
調光特性記憶‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 種類
パート機能‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5 パート
ＬＥＤ制御‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
マスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 本
クロスフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 組
タイムクロス操作パネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
GO/STOP/BACK スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
サブマスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20 本
プリセットフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40 本 × ３段
（120 本 × １段使用可能）
フラッシュスイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40 個
シーンメモリ操作パネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
チェイス操作パネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式パッチ場面数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 場面
プログラムパネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
外部記憶装置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
データ表示ディスプレイ（タッチモニター）‥‥‥‥1 台
客席調光スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
作業灯スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
誘導灯連動／非連動スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
オフラインシステム‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
調光操作卓用コネクタボックス

前室フェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 本
多目的室フェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 本
リモコンスイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
制御信号パッチ盤

直回路 ON ／ OFF スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
ワイヤレス装置
ワイヤレス受信機‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
ワイヤレスコントローラ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

調光操作室

LIGHTING DATA SHEET №309 安来市総合文化ホール［アルテピア］
10 ／ 13

小ホール
小ホール電源設備Ⓐ照明機器電源盤（上手）パワコン（200V)

３φ ４ｗ 30 ｋＶＡ
制御信号スプリッター‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

平行 15 Ａコンセント 4 個
ＤＭＸ信号コネクタ 2 個 （OUT）

Ｃ型 20 Ａ 8 個
パワコン（200V)

１φ ３ｗ 30 ｋＶＡ

ＤＭＸ信号コネクタ

平行 15 Ａコンセント

分岐ＭＣＣＢ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式Ⓕサイドギャラリー後電源盤（上手・下手）

ＤＭＸ信号コネクタ

2 個 （OUT）

Ｃ型 60 Ａ
Ｃ型 20 Ａ

１φ ３ｗ 30 ｋＶＡ
制御信号スプリッター‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

ＤＭＸ信号コネクタ

1 個 （LINK）

4個
8個

パワコン（200V)

4個

1 個 （LINK）

Ｃ型 60 Ａ

4個
4個
4個

4個

平行 15 Ａコンセント
ＤＭＸ信号コネクタ
ＤＭＸ信号コネクタ

2個

2 個 （OUT）
1 個 （LINK）

カムロック端子台‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式Ⓑ照明機器電源盤（下手）３φ ４ｗ 30 ｋＶＡ
制御信号スプリッター‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
１φ ３ｗ 30 ｋＶＡ
分岐ＭＣＣＢ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
Ｃ型 60 Ａ 4 個
Ｃ型 20 Ａ

8個

パワコン（200V) 4 個
平行 15 Ａコンセント 4 個
ＤＭＸ信号コネクタ

2 個 （OUT）

ＤＭＸ信号コネクタ

1 個 （LINK）

カムロック端子台‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式Ⓒスノコ電源盤（上手）３φ ４ｗ 37 ｋＶＡ
１φ ３ｗ 30 ｋＶＡ
制御信号スプリッター‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式Ⓓスノコ電源盤（下手）３φ ４ｗ 37 ｋＶＡ
１φ ３ｗ 30 ｋＶＡⒺサイドギャラリー前電源盤（上手・下手）
１φ ３ｗ 30 ｋＶＡ
制御信号スプリッター‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
Ｃ型 60 Ａ
Ｃ型 20 Ａ

4個
8個

舞台上手に設置された電源盤

サイドギャラリーに設置された電源盤

ギャラリー

LIGHTING DATA SHEET №309 安来市総合文化ホール［アルテピア］
11 ／ 13

小ホール
小ホール負荷設備①第 1 サスペンションライト

コンセントボックス

漏電感知機能付移動型調光器

コンセントボックス
Ｃ型 60 Ａ 1 個‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個

Ｃ型 20 Ａ 2 個‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個
ＤＭＸ信号コネクタ 1 個 （OUT）

ＩＬ ２kW×3 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 台⑦持込卓用コネクタボックス

Ｃ型 20 ＡＬＥＦ型 3 ＭＨ 3 Ｃ 100W‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥6 台

平行 15 Ａコンセント⑥フロアコンセント

Ｃ型 20 Ａ

ＤＭＸ信号コネクタ 1 個 （LINK）
Ｃ型 60 Ａ 1 個‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個

フロアピット用コンセントプレート‥‥‥‥‥‥ 10 個
フロアピット内コンセント

ＤＭＸ信号コネクタ
ＤＭＸ信号コネクタ

1 個 （IN）
1 個 （OUT）

Ｃ型 20 Ａ

Ｃ型 20 Ａ

2 口用（調光）‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6 個

ＬＡＮ信号コネクタ

1個

Ｃ型 20 Ａ

2 口用（直）‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個⑧サイドギャラリー前（上手・下手）

1個

ＤＭＸ信号コネクタ

1 個 （OUT）

1個

ＤＭＸ信号コネクタ

1 個 （OUT）

2 個‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個

2個②第 2 サスペンションライト
コンセントボックス

Ｃ型 60 Ａ 1 個‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 個
ＤＭＸ信号コネクタ 1 個 （OUT）

コンセントボックス
Ｃ型 60 Ａ 1 個‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8 個

Ｃ型 60 Ａ

ＤＭＸ信号コネクタ

Ｃ型 20 Ａ

1 個‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個

Ｃ型 20 Ａ 1 個
ＤＭＸ信号コネクタ

1 個 （OUT）

ＤＭＸ信号コネクタ

1 個 （LINK）

Ｃ型 60 Ａ

1 個 （LINK）

1個

1 個‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個Ｃ型 20 Ａ 1 個
ＤＭＸ信号コネクタ

1 個 （OUT）③第 3 サスペンションライト
コンセントボックス
Ｃ型 60 Ａ 1 個‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個
Ｃ型 20 Ａ

1個

ＤＭＸ信号コネクタ

1 個 （OUT）

ＤＭＸ信号コネクタ 1 個 （LINK）
Ｃ型 60 Ａ 1 個‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個Ｃ型 20 Ａ

1個

ＤＭＸ信号コネクタ 1 個 （OUT）※ サスペンションライト用照明器具
ＭＳＣ型 810-1500-1000 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥5 台
ＭＳＭ型 805 Ｓ 1-1500-1000 Ｗ‥‥‥‥‥‥ 10 台
ＬＥＦ 2 型 4 Ｍ -WW 130W‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 台
漏電感知機能付移動型調光器
ＩＬ ２kW×3 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6 台④アッパーホリゾントライト
コンセントボックス
Ｃ型 20 Ａ 2 個‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個
ＤＭＸ信号コネクタ 1 個 （OUT）
ＬＥＦ型 3 ＭＵＨ - ３Ｃ 100W‥‥‥‥‥‥‥‥‥6 台⑤ロアーホリゾントライト

サスペンションライト

舞台上部と観客席上部の照明設備

LIGHTING DATA SHEET №309 安来市総合文化ホール［アルテピア］
12 ／ 13

小ホール
小ホール負荷設備
ＤＭＸ信号コネクタ

1 個 （OUT）

クセノン 1000 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 台

ＤＭＸ信号コネクタ 1 個 （LINK）
漏電感知機能付移動型調光器⑪ウォールコンセント
コンセントボックスＩＬ

Ｃ型 60 Ａ

2 個‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個※ サイドギャラリー前用照明器具

２kW×3 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 台

Ｃ型 20 Ａ

2個

ＭＳＣ型 810-1500-1000 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥ 16 台
⑨サイドギャラリー後（上手・下手）

ＤＭＸ信号コネクタ
ＤＭＸ信号コネクタ

1 個 （IN）
2 個 （OUT）

コンセントボックス

ＤＭＸ信号コネクタ

1 個 （LINK）

Ｃ型 60 Ａ

⑫持込卓用コネクタボックス

1 個‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6 個Ｃ型 20 Ａ 1 個
ＤＭＸ信号コネクタ

1 個 （OUT）

コンセントボックス
平行 15 Ａコンセント

ＤＭＸ信号コネクタ

1 個 （LINK）

Ｃ型 20 Ａ

2 個‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個

2個

漏電感知機能付移動型調光器
ＩＬ ２kW×3 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 台

ＤＭＸ信号コネクタ
ＤＭＸ信号コネクタ

1 個 （IN）
1 個 （OUT）※ サイドギャラリー後用照明器具

ＬＡＮ信号コネクタ

1個

ＭＳＣ型 810-1500-1000 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥ 12 台

Ｃ型 60 Ａ

⑩センタースポットライト
コンセントボックス

Ｃ型 20 Ａ 2 個
ＤＭＸ信号コネクタ

2 個 （OUT）

Ｃ型 30 Ａ

ＤＭＸ信号コネクタ

1 個 （LINK）

1 口用‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個

2個

移動用照明器具（大ホール・小ホール兼用）
スポットライト
ＭＳＣ型 608-750-500 Ｗ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20 台

ＩＬ ２kW×3 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60 台
効果器

ＭＳＭ型 604 Ｓ 1-750-500 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥ 20 台
ＭＳＣ型 810-1500-1000 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥ 75 台

ＥＰＤ 3 型 1000 Ｗ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 台ＶＳＤ 3 型ディスクマシン‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 台ＭＳＭ型 805 Ｓ 1-1500-1000 Ｗ‥‥‥‥‥ 134 台
ＳＰＨⅢ 3 型 1000 Ｗ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40 台

ＮＣＤ 3 型ダブルマシン‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 台
ＳＤＤ 3 型 4 オブジェクティブレンズ‥ ‥‥‥‥‥2 台

ＥＣＲ２型 26 Ｃ -750-750 Ｗ‥‥‥‥‥‥‥‥ 12 台
ＥＣＲ２型 36 Ｃ -750-750 Ｗ‥‥‥‥‥‥‥‥ 18 台

ＮＣＤ 3 型 Z0609 オブジェクティブレンズ‥ ‥‥2 台
ＮＣＤ 3 型 Z0812 オブジェクティブレンズ‥ ‥‥2 台

漏電感知機能付移動型調光器

ＮＡＥ 3 型 1000 波マシン‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 台

センタースポットライト

小ホール断面図

●
Ⓒ●
Ⓓ

⑧
●

④

②

③

⑤

⑥

発行

●
Ⓔ

●
⑨

⑩

●
Ⓕ

①

Ⓑ

⑦

⑪
●⑫
●

Ⓐ

本社・営業部 〒 101-0041
札 幌 営 業 所 〒 060-0061
仙 台 営 業 所 〒 980-0802
名古屋営業所 〒 461-0008
大 阪 営 業 所 〒 530-0047
広 島 営 業 所 〒 730-0022
福 岡 営 業 所 〒 810-0041
沖 縄 出 張 所 〒 902-0067

2018/ ３/31⑧

LIGHTING DATA SHEET

No.309東 京 都 千 代 田 区 神 田 須 田 町 1 - 2 4 Tel.03-3252-0321
北海道札幌市中央区南一条西 7-12（都市ビル） Tel.011-261-0321
宮城県仙台市青葉区二日町 3-10（グラン・シャリオビル） Tel.022-263-0221
愛知県名古屋市東区武平町 5-1（名古屋栄ビルディング） Tel.052-951-7425
大阪府大阪市北区西天満 4-11-23（満電ビル） Tel.06-6312-1913
広島県広島市中区銀山町 1-11（フジスカイビル） Tel.082-249-6400
福岡県福岡市中央区大名 1-14-45（Q’iz TENJIN） Tel.092-741-4762
沖縄県那覇市安里 2-6-23（インペリアルハイム喜納Ⅰ 308） Tel.098-951-0360

安来市総合文化ホール［アルテピア］

Fax.03-5256-9361
Fax.011-261-2728
Fax.022-263-0225
Fax.052-951-0790
Fax.06-6315-0604
Fax.082-249-6408
Fax.092-741-4764
Fax.098-951-0361

13 ／ 13