BusWorks ® NT シリーズ
イーサネット対応拡張型
リモート I/O モジュール
アナログおよびデジタル I/O モジュール
Modbus/TCP，Ethernet/IP，Profinet
IIoT またはピアツーピア通信
IF/Then/Else 制御ロジック
信 頼 で きる 産 業 ⽤ I / O ソリ ュ ー シ ョン

拡張型リモート I/O
Acromag の BusWorks ® NT シリーズは、
拡張 I/O モジュールを追加することで、高密度で費用効率の高いリモート I/Oソリューションを実現

ローカル接続ベースユニットの NTE イーサネットモデルは、ネットワーク通信を行い、遠隔監視や遠隔制御アプリケーション用に最大 16 のアナログまたはデジタル I/O チャンネルのインターフェースとなります。
NTX 拡張モデルは、１つの IP アドレスで各種 I/O 信号を追加するコストパフォーマンスの高い方法を提供します。

マルチプロトコル対応
一体型の DIN レール I/O バスコネクタを介して最大３台の NTX 拡張 I/O モジュールをNTE イーサネットモジュールに接続

NTE イーサネット I/O モジュールは、Modbus/TCP、Ethernet/IP、Proﬁnet* プロトコルに対応するよう予めプログラムされています。
どれを使うか選ぶだけです。モジュールは、リモート接続 （デイジーチェーン）

マスターを使用しないダイレクトなi2o® ピアツーピア通信にも対応しています。
一体型の I/O 拡張バス
１ポートあたり最大 64 の I/O チャンネル
アナログ、デジタル、温度の 3 種類の入出力を 1 つのポートに集約
i2o ピアツーピア通信または最大 100m

最大 100m

マルチキャスト通信
堅牢な設計で、−40 〜 70℃で使用可能
危険場所への設置規格準拠* 準備中

内蔵のデュアルポートスイッチを使い NTE イーサネット I/O モジュールをデイジーチェーン接続し、 ネットワーク配線を簡素化

対応 I/O

入力モジュール

出力モジュール

DC 電流

差動 8ch ／シングルエンド 16ch

出力 8ch

DC 電圧

差動 8ch ／シングルエンド 16ch

出力 8ch

熱電対

8ch, J, K, T, R, S, B, E, N タイプ／ mV

RTD ／抵抗4ch, PT100, Cu10, 0 〜 500Ω

デジタル I/O

16ch

16ch

リレー、接点の開閉

6ch, 120/240V AC

5A 常開接点リレー 6 点

詳細情報・お問い合わせ … https://www.mtt.co.jp

計装フリーダイヤル … 0120-853-537

イーサネットベースの設定
ウェブブラウザでどこからでも簡単に設定
NTE イーサネット I/O モジュールには、ウェブサーバが内蔵されていて、ソフトウェアをインストールしなくても設定できる様になっています。
ウェブページから IP アドレス、プロトコル、I/O パラメータの設定を選択できるようになっており、診断ページでは、お使いの PC やタブレット、スマートフォンから入出力値を監視できます。

IIoT およびローカル制御ロジック機能の為の拡張機能
設定ページでは、ピアツーピア通信、条件ロジック演算、アラーム出力等の高度な機能をすばやく設定できます。

ピアツーピア通信
カウンタ／タイマー
IF/THEN/ELSE ロジック
アラーム出力 *RESTful APIs *OPC-UA サーバ *MQTT 対応 *現場でアップグレード可能* 準備中

詳細情報・お問い合わせ … https://www.mtt.co.jp

計装フリーダイヤル … 0120-853-537

共通仕様
ネットワーク通信

環境仕様

インターフェース：10/100Mbps Ethernet
プロトコル：Modbus TCP/IP、Ethernet/IP または Proﬁnet およびi2o® ピアツーピア／マルチキャスト方式
IIoT 通信：OPC-UA、MQTT、RESTful API（申請中）
コネクタ：シールド付き 8 ピン RJ-45 ソケット 2 個、10BaseT/100BaseTX

温度範囲：動作時：−40 〜 70℃、保管時：−40 〜 85℃
相対湿度：5 〜 95％（結露のないこと）
振動：4G（IEC 60068-2-64 準拠）
衝撃：25G（IEC 60068-2-27 準拠）
絶縁：入出力、ネットワーク、電源間に 1500V AC 60 秒または 250V AC 連続
電源要件：9 〜 32V DC SELV 電源、2.0W 以下（83ｍA 以下＠24V）

認証

物理仕様

CE マーキング
UL/cUL クラス I、ディビジョン 2
グループ A、B、C、D
ATEX/IECEx ゾーン 2
EtherNet/IP、Modbus/TCP、Proﬁnet 準拠（申請中）
放射妨害波：BS EN 610000-6-4、CISPR 16
RFI：BS EN 610000-6-2、IEC61000-4-3
伝導性 RFI：BS EN 610000-6-2、IEC61000-4-6
ESD：BS EN 610000-6-2、IEC61000-4-2
EFT：BS EN 610000-6-2、IEC61000-4-4
サージイミュニティ：BS EN 610000-6-2、IEC61000-4-5

ハウジング：35mm T 型 DIN レール設置対応の汎用樹脂ハウジング
ケース材質：自己消化性ポリアミド、UL94 V-0 品、汎用 NEMA タイプ 1
基板：ミリタリーグレードの難燃性ガラスエポキシ（IPC-4101/98）
I/O コネクタ：定格 12A/250V、着脱可能な端子台、AWG #26-12 の銅撚線／銅単線
寸法（W×H×D）：25.0×116.9 mm
NTE モデル ：139.2 mm
NTX モデル ：116.65 mm
重量：NTE モデル ：0.23kg
NTX モデル：0.14kg

機種 ： イーサネット I/O モジュール

機種 ： 拡張 I/O モジュール

NTE2111-1111 ：RJ45 2 ポート、ディスクリート I/O、シンク型出力、16 チャンネル

NTX2111-0011 ：ディスクリート I/O、シンク型出力、16 チャンネル

NTE2121-1111 ：RJ45 2 ポート、ディスクリート I/O、ソース型出力、16 チャンネル

NTX2121-0011 ：ディスクリート I/O、ソース型出力、16 チャンネル

NTE2131-1111 ：RJ45 2 ポート、ディスクリート I/O、リレー出力、6 MR＋6 DI

NTX2131-0011 ：ディスクリート I/O、リレー出力、6 MR＋6 DI

NTE2141-1111*：RJ45 2 ポート、ディスクリート I/O、120/240V AC 入力、6 DI＋6 DO NTX2141-0011*：ディスクリート I/O、120/240V AC 入力、6 DI＋6 DO
NTE2211-1111 ：RJ45 2 ポート、アナログ入力、差動電流、8 AI＋2 DIO

NTX2211-0011 ：アナログ入力、差動電流、8 AI＋2 DIO

NTE2221-1111 ：RJ45 2 ポート、アナログ入力、シングルエンド電流、16 チャンネル

NTX2221-0011 ：アナログ入力、シングルエンド電流、16 チャンネル

NTE2231-1111 ：RJ45 2 ポート、アナログ入力、差動電圧、8 AI＋2 DIO

NTX2231-0011 ：アナログ入力、差動電圧、8 AI＋2 DIO

NTE2241-1111 ：RJ45 2 ポート、アナログ入力、シングルエンド電圧、16 チャンネル

NTX2241-0011 ：アナログ入力、シングルエンド電圧、16 チャンネル

NTE2311-1111*：RJ45 2 ポート、アナログ出力、電流、8 チャンネル

NTX2311-0011*：アナログ出力、電流、8 チャンネル

NTE2321-1111*：RJ45 2 ポート、アナログ出力、電圧、8 チャンネル

NTX2321-0011*：アナログ出力、電圧、8 チャンネル

NTE2511-1111*：RJ45 2 ポート、I/O コンビ、4 AI＋2 AO＋4 DIO

NTX2511-0011*：I/O コンビ、4 AI＋2 AO＋4 DIO

NTE2611-1111 ：RJ45 2 ポート、温度入力、8 熱電対＋2 DIO

NTX2611-0011 ：温度入力、8 熱電対＋2 DIO

NTE2621-1111*：RJ45 2 ポート、温度入力、4 RTD＋2 DIO

NTX2621-0011*：温度入力、4 RTD＋2 DIO* 準備中