イーサネット温度入力モジュール

熱電対／ mV 入力 8 点◆

ディスクリート I/O 2 点◆

Ethernet I/O + 拡張 I/O◆

マルチプロトコル対応

BusWorks® NT2000 シリーズは、イーサネット・リモート I/O 用途としては、タンク、パイプ、モーター、ヒーター、主な特徴とメリット
システムにとって費用効果の高いモジュール式のチラー等多くの工業プロセスにおける温度の監視があります。
ウェブブラウザを使ってイーサネット上で設定ソリューションを提供します。モジュールは 2 種類あります。 また、多くの圧力センサー、重量センサー、流量センサー、NTE イーサネットモデルは、プロトコルインターフェースと、 化学センサーも mV を出力します。
拡張可能な I/O 容量、１つの IP アドレスで最大 58 の入出力信号処理チャンネルを 8 チャンネル備え、NTX 拡張
絶縁された RS-485 バスは、DIN レールに沿って連結する
I/O チャンネル（信号タイプ混在）に対応
モジュールは、任意の NTE イーサネット通信モジュールにコネクタを使って、最大 3 台の拡張モジュールを接続することで、I/O チャンネルを更に 8 チャンネル追加
Modbus TCP/IP、Ethernet/IP、* Proﬁnet 通信をイーサネットモジュールにつなぐことができます。
します。
この内部 NT バスによって、電源と通信をモジュール間に現場で選択可能分配します。ユーザーは、NT バスにアナログ、温度、NT2610 モジュールには、熱電対／ mV 入力が 8 点とi2o ピアツーピア通信またはマルチキャスト通信双方向のディスクリート入出力が 2 チャンネルあります。 ディスクリートの各 I/O モジュールを混在させることができます。
各入力は各種センサーに対応できます。
2 つの RJ45 ポートでデイジーチェーン接続が可能
NTE イーサネットモデルは、温度レベルを監視する
Acromag の i2o® メッセージング技術により、熱電対／ mV の差動入力 8 点
コンパクトなネットワークインターフェースです。
マスタコントローラがなくてもリモートモジュール間でNTX 拡張モデルを追加すると、１つの IP アドレスで熱電対の種類：J、K、T、R、S、B、E、N
直接ピアツーピア通信またはマルチキャスト通信が可能です。
TC/ｍV センサー入力を最大 32 点接続できます。
mV 範囲：±100mV または ±500mVディスクリート I/O は、TTL または 32V ロジックレベルで機器の監視および制御が可能* OPC-UA、* MQTT および * RESTful API IIoT 対応
条件ロジックの採用でルールベースの I/O 動作を実現
高度な * アラーム機能および * データ記録機能
I/O モジュールを入出力、ネットワーク、電源間で 1500Ｖの絶縁

ウェブブラウザで25mm の薄型ハウジングで、挿抜可能な端子付き簡単に設定

広範な動作温度（−40 〜 70℃）
CE 適合。UL/cUL クラス 1、ディビジョン 2 およびATEX/IECEx ゾーン 2 認証（申請中）* 準備中。使用可能かどうかは工場にお問い合わせください。

詳細情報・お問い合わせ … https://www.mtt.co.jp

計装フリーダイヤル … 0120-853-537

イーサネット温度入力モジュール
ディスクリート出力 ( シンクタイプ )性能仕様

出力 “OFF” 電圧範囲：
0 〜 32V DC
イーサネットインターフェース (NTE モデルのみ )出力“ＯＮ” 電流範囲：
通信：
0〜250mA DC 連続
Modbus TCP/IP、Ethernet/IP、*Proﬁnet のいずれかに
出力 Rds ON 抵抗：設定可能、ただし Proﬁnet の対応は準備中。
標準 0.8Ω、最大 1.6Ω
データ速度 10/100Mbps、自動検知。
出力応答時間：IP アドレス：
初期設定値 192.168.0.10、静的 IP または DHCP を設定可能。 10ms ( 標準値 )、ネットワークタイムは含まない。

アナログ入力

入出力一般

A/D 変換器：
8 点の TC/ｍV 入力チャンネルを差動マルチプレクスし、24 ビットΣ-ΔADC に入力 (16 ビットのみ使用 )。
センサー入力範囲：
熱電対の種類 J、K、T、R、S、E、B、N。
mV 範囲 ±100mV ／ ±500mV DC。
入力精度：
スパンの ±0.05％以内 ( 標準 )、±0.1％ ( 最大 )。
熱電対精度は、熱電対の種類と温度範囲によって標準 ±0.5℃または ±1.0℃。
断線検出：
センサーオープン／リード線断線検出を上昇または下降に設定可能。
リニアライズ ( 熱電対入力 )：NIST 表の ±0.25℃以内
熱電対感温素子 (CJC) 精度：−20 〜 50℃：±0.5℃以内−40 〜 70℃：±1.0℃以内
温度測定ドリフト：±80ppm、±0.0080%

入力更新／変換速度：10ms ごとに最新データがネットワーク上で利用可能。
イーサネットコマンドからの応答時間：
5ms 未満 ( 標準値 )励起：
I/O EXC と DI/O 用 RTN 間に 4 〜 32V の外部電圧が必要。
励起電流は 500mA 以上（32V 時）。2 チャンネル、最大定格負荷 250mA の場合は、0.5A 以上の励起電流が必要。
I/O プルアップ（内蔵）：各ディスクリート I/O チャンネルは、EXC への 10KΩプルアップ抵抗を内蔵し、タンデムのオープンドレイン出力と入力を High ／ OFF にします。

ディスクリート入力 ( アクティブ ・ ロー )入力信号電圧範囲：
0 〜 +32V DC
入力電流：32V DC 時 280µA ( 標準値 )入力信号閾値：TTL 互換、ヒステリシス 100mV ( 標準値 )Low→High 閾値：1.7V DC ( 標準値 )High→Low 閾値：1.6V DC ( 標準値 )TTL ロジック限界 ‒ LOW：0.8V DC 以下
TTL ロジック限界 ‒ HIGH：2.0V DC 以上
入力抵抗：
標準 100kΩ ( 入力のみ )、内蔵プルアップによるタンデム出力時 10kΩまで。
入力応答時間：5ms ( 標準値 )、ネットワークタイムは含まない。

ご注文案内
機種
NTE2611-1111
イーサネット I/O モジュール、RJ45 2 ポート、
熱電対／ mV 入力 8 点、ディスクリート I/O 2 チャンネル
NTX2611-0011
拡張 I/O モジュール、熱電対／ mV 入力 8 点、ディスクリート I/O 2 チャンネルオプション品5035-369
5035-370
イーサネットパッチケーブル、低 EMI、二重シールド
3 フィート（5035-369）または5 フィート（5035-370）
PS5R-VB24
24V DC 電源、出力 15W。

環境および物理仕様
温度および湿度：
動作時：−40 〜 +70℃
保管時：−40 〜 +85℃
相対湿度：5 〜 95％( 結露のないこと )絶縁：
入出力チャンネル ( 一括 )、各ネットワークポート、電源回路間に 1500V AC 60 秒および250V AC ／ 354V DC 連続
電源：
9 〜 32V DC SELV 電源を NTE モデルにのみ配線。
NTX モデルへは NT バス接続を介して電力を供給。
電力消費量：
NTE2611：1.5W 以下 ( 入力 )NTX2611：0.5W 以下 (１台 )寸法（W×H×D）：
NTE：25×116.9×139.2 mm
NTX：25×116.9×116.65 mm
重量：NTE：0.23kg
NTX：0.14kg

規格および認証
電磁両立性（EMC）：
CE マーキング、EMC 指令 2004/108/EC 準拠。
安全規格：
UL/cUL：クラス 1、ディビジョン 2、グループ A、B、C、D。
ATEX/IECEx：ゾーン 2。

詳細情報・お問い合わせ … https://www.mtt.co.jp

計装フリーダイヤル … 0120-853-537