ＤＴＣ－０１
取 扱 説 明詳 細３．外形寸法、パネルカット寸法

書

●壁掛時

取付穴φ5.2
103354832ロック
出力２警 報
報
警
設定中
設定中

78℃

28.5

取付穴φ5.2×8
設定1118出 力
出力１ロック
設定２警 報
報
警
設定中
設定中

80℃

86

設定

103

取付穴φ5.2×8

パネルカットノックアウトφ8×40

壁取付可能板厚：t＝1.0～3.2mm

ノックアウト 8×60

４．設置・接続－目次－▲ 電源がＯＦＦしている事を確認して作業をして下さい。
▲（予め、配線引出し方向のノックアウトを外しておきます。)

はじめに
１．安全に関するご注意
２．納入品構成
３．外形寸法・パネルカット寸法
４．設置・接続
５．入出力の接続図
６．各部名称７．電源投入時の表示
８．パラメータ一覧
９．温度の設定方法
１０．ユーザーパラメータ変更操作
１１．システムパラメータ変更操作
１２．制御動作
１３．異常時の動作１４．おかしいなと思ったら
１５．仕様
１６．保証条件
１７．お問い合わせ先等

４－１ 壁掛け型の取り付け

⑨

①数字表示
通常は温度を表示します。
測定表示中の表示色は、システムパラメータ“温度表示色選択”により、選択できます。
選択項目
表示色
通常“赤”
赤色
通常“緑”
緑色
通常“緑”で、警報発生で“赤”
緑色 or 赤色
設定中は、各種設定値を表示します。
設定中は、下表の通り（ユーザー、システムパラメータも同様）。
表示内容②「出力」ランプ
出力１の出力状態を表示します。
出力１がＯＮ（加温ＯＮ）時、赤色点灯します。
③「ロック」ランプ
キーロックがＯＮの時緑色点灯します。
キーロックがＯＮの時は全ての設定値の増減は出来ません。

－はじめに－▲ 本器の施行は、電気工事士または認定された資格者が行って下さい。
▲ 本書で使用している図や数値類、図面例は、本書を理解しやすいように記載したものであり、その結果の動作を保証するものではありません。
▲ 本製品を継続的かつ安全にご使用いただくために、定期的なメンテナンスが必要です。本製品の搭載部品には寿命があるものや経年変化するものがあります。
▲ 当社は以下に示す損害をユーザーや第三者が被っても、一切の責任を負いかねます。
・本製品を運用した結果の影響による損害
・当社において予測不可能な本製品の欠陥による損害
・その他、すべての間接的損害▲ 本書の記載内容はお断りなく変更する場合があります。本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点やお気づきの点などありましたら、当社までご連絡下さい。
▲ 本書の一部または全部を無断で転載、複製する事を禁じます。

※取り付けビスサイズ：Ｍ４，首下１５ｍｍ以上。
※ケースを開ける時に力を入れすぎると、割れる原因となります。
①シャーシ等に、取り付け寸法図で指定した位置に、取り付け穴を加工します。
②正面のカバー固定ビスをプラスドライバーで緩め、表面ケースを開けます。
③本体を、ビス・ナット等で固定します。
④ケースを閉めるときは、線を挟まないように注意して下さい。

ＯＮ／ＯＦＦの切り替えは、通常表示（測定温度表示中）、またはを表示中に「▽」キーと「△」キーを３秒以上の長押しをします。
④「警報」ランプ
２位置式＋警報の場合。
状態
警報原因なし警報原因あり（警報出力ＯＮ）⑤「設定中」ランプ
設定中に点灯します。
ロック状態により点灯色が変わります。
ロックＯＦＦＯＮ「注」◎お守りいただか ◎お守りいただか ◎追加説明や但しないと怪我や死亡 ないと機器・設備の 書きなど事故につながる恐 損傷につながる恐れのある注意事項 れのある注意事項！ 警告
本製品は一般産業用設備の温度を制御する目的で設計されております。
従って、人命に重大な影響を及ぼすような制御対象に使用しないで下さい。
もし、使用されて事故が発生しても、責任は負いかねます。
▲ 本製品は、計装パネルに設置して使用する事を前提に製作されていますので、使用者が電源端子等の高電圧部に近づけないような処置を最終製品側で行って下さい。
▲ 本製品は以下の条件に設置される事を意図しています。
：－２０～５０℃：３５～８５％ＲＨ（結露しないこと）

・本製品の電源-入出力端子間は基礎絶縁です。強化絶縁が必要な場合、入出力端子は露出した充電部を持たない装置か、電源、入出力部の最高使用電圧に適した基礎絶縁がされている装置へ接続して下さい。
▲ 本製品の故障や異常が重大な事故につながる恐れのある場合には、外部に適切な保護回路を設置して下さい。
▲ 本製品には電源スイッチ、ヒューズはついておりません｡お客様で別途設置してください。ヒューズ（AC250V/1A）は、電源スイッチと本製品の間に位置するよう配線下さい。
▲ 電源配線は、６００Ｖビニール絶縁電線と同等以上の性質の電線を使用して下さい。
▲ 全ての配線が終了するまで電源をＯＮしないで下さい。感電・火災・故障の原因になります。
▲ 本製品は、記載された仕様の範囲内で使用して下さい。火災・故障の原因になります。
▲ 引火性・爆発性ガスのあるところでは使用しないで下さい。
▲ 電源端子など高電圧部に触れないで下さい。感電の恐れがあります。
▲ 本製品の分解、修理、及び改造はしないで下さい。感電・火災・故障の原因になります。

※盤面にパネルカット寸法図で指定した寸法で、角穴を加工します。
①本体にパネルアダプターをはめ込みます。
②盤面の角穴に本体後部から、パネルが盤面に当たるまで差し込みます。
③その状態で取付具をケースに取り付けることにより本体を固定します。
④その後、配線します。
⑤ケースを閉めるときは、線を挟まないように注意して下さい。

▲▲
▲

▲
▲

出力１12b1a134

出力２c1a256７．電源投入の表示
元電源投入時、数字表示器に以下の順番で状態を表示します。

c278910① 融雪モード（赤色）ヒューズもしくはブレーカー

負荷

負荷

１．５秒

Pt100
センサー

② 設定温度（緑色）
１．５秒

AC100～240V
電 源③ 感度 （橙赤色）

５－２ 負荷が電圧入力の場合

１．５秒

出力１12ヒューズ
もしくはブレーカー

b1a134出力２c1a256

通常表示（測定温度表示）

c27

電圧入力ﾀｲﾌﾟ

電圧入力ﾀｲﾌﾟ

負荷

負荷8910８．パラメータ一覧
８－１ 通常パラメータ

Pt100
センサー

パラメータ
内容

AC100～240V（負荷の定格電圧に従うこと）
電 源※次のような場合には、スパークキラーを取り付けて誤動作を防いで下さい。
本器の制御出力で、電磁開閉器・モーター・ソレノイド等の誘導負荷を開閉している場合。
また、本器の制御外で、同じ電源ラインに誘導負荷が有る場合。

表示記号

設定範囲

設定温度
※２SvL～SvH

感度※２0(0.2)～50(50.0)℃※１※１ ( )内はシステムパラメーターの「小数点以下桁数選択」が“１”の小数点以下１位表示の場合です。
※２ システムパラメーターの「融雪モード」により「設定温度」と「感度」の初期値が異なります。
モード
ロード（路上用）
ルーフ（屋根用）
外気温度

誘導負荷

スパーク キラー

本装置

誘導負荷

スパーク キラー

調節計本体
詳細取扱説明書（本書）
取付ネジ
パネルアダプタ
取付具

数量
１台
１冊
２本
１個
１個

⑧「△」キー
各設定値を増やす時に押します。

５－１ 負荷が接点入力の場合

電源

２．納入品構成⑦「▽」キー
各設定値を減らす時に押します。

⑨カバー固定ビス
カバーを固定するビスです。

！ 注意
本器の中に金属片、導線の切りくずを入れないで下さい。感電・火災・故障の原因になります。
端子ネジは記載されたトルクで確実に締めて下さい。締付けが不十分だと感電・火災の原因になります。
放熱を妨げないよう、本器の周辺をふさがないで使用下さい。
クリーニングは必ず電源を切ってから行って下さい。
また、汚れは柔らかい布で乾拭きして下さい。
なお、シンナー類は変形、変色の恐れがありますので使用しないで下さい。
表示部は硬い物でこすったり、たたいたりしないで下さい。
耐電圧、耐ノイズ、耐サージ等の耐量試験の繰り返しは、製品の劣化につながる恐れがありますのでご注意下さい。

「設定」キー３秒押し

温度

５．入出力の接続図▲

設定中ランプ色
緑
赤⑥「設定」キー
各設定値を表示させるとき使用します。
現在温度表示中に「設定」キーを３秒間押し続けると、運転から停止、停止から運転となります。
停止中は、を表示します。

安全に関する注意事項や機器・設備の損傷に関する注意事項、また追加説明や但し書きについて以下の見出しのもとに書いてあります。

！ 注意

表示色
消灯
赤

４－２ パネル型の取り付け

１．安全に関するご注意

▲

表示色
赤色
緑色
赤色

キャラクタ記号
変更可能な値
変更が出来ない値

この度はデジタル指示融雪コントローラＤＴＣ－０１をお買いあげ頂き、誠にありがとうございます。ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所に保管して下さい。

周囲温度
周囲湿度

⑧設定

±1設定

パネル パネルアダプタ！ 警告⑦⑥67117

取付穴φ5.240℃

ノックアウトφ8×40(裏から線を出す場合)

ノックアウト 8×60
(下から線を出す場合)●パネル取付時

出 力
ロック
警 報
設定中

78±1

カバー固定ネジ℃②③④⑤30

出 力
出力１

出 力
ロック
警 報設定中６．各部名称※モード初期値：ロード

初期値
設定温度
感度
４℃
６℃
５℃
３５℃
２℃
４℃

８－３ システムパラメータ
No.

パラメータ内容

表示記号

設定範囲

１０．システムパラメータ変更操作

：ロード
１

融雪モード
※１

図中の記号の説明①投入 ：「設定」＋「アップ」キーの３秒以上長押し②次：「設定」キーを押すと次項目に移行③開始 ：アップ／ダウンいずれかのキー押しで、編集モードへ（編集モード移行時は、値は変化しません。）④１秒 ：「設定」キーの１秒間長押しで抜ける⑤３０秒：操作が３０秒間ないと復帰（操作中の値は記憶しない）※設定中は、設定中ランプが点灯します。

：ルーフ：外気温度:サーミスタ２

センサー種類選択

１１．制御動作・出力（出力１）にはヒーターを接続し加温します。
・動作論理は設定温度ＯＮの２位置（ＯＮ／ＯＦＦ）式制御です。
温度高感度

ONOFF:Ｐｔ１００
設定温度
:Ｋ熱電対
-10.0～10.0℃(分解 0.1℃)(温度入力をｼﾌﾄする時)

３

温度補正量

４

小数点以下桁数選択※２５

温度
１１－１ ２位置
出力 1 が加温①投入：小数点以下なし③開始：小数点以下１位

融雪モード

:２位置

制御方式選択※３

感度②次:２位置＋警報式

設定温度
③開始
センサー種類６

設定温度上限値

出力１(加温)※４（単位:℃、分解能:1℃）

OFF

②次
７

設定温度下限値※４（単位:℃、分解能:1℃）

③開始
温度補正量

:絶対値上限警報８

警報動作選択:絶対値下限警報

時間ON

運転開始時、センサー温度が感度内にあった場合出力はＯＦＦから開始します。
温度

②次
③開始

:絶対値上下限警報

小数点以下桁数

９

１０

１１LoA～1200（単位:℃、分解能:1℃）

上限警報（絶対温度）

感度
設定温度

①次-199～HiA（単位:℃、分解能:1℃）

下限警報（絶対温度）警報感度

0.2～50.0℃

制御方式

出力１(加温)

OFF

②次:赤色

時間

ON運転開始③開始
設定温度上限:緑色
１２

１１－２:通常緑色
警報時赤色

温度表示色選択:出力１に連動
ＯＮ：赤色
ＯＦＦ：緑色②次

２位置＋警報出力 1 が加温
出力２が絶対値上限警報③開始
設定温度下限

温度
上限警報
警報感度

②次③開始

※１：融雪モードはヒーターの設置場所（屋根、道路、外気温度等）で設定温度と感度が異なります。
設定温度と感度の初期値を素早く設定する機能です。

警報動作

感度

設定温度

※２：センサー種類選択でＫ熱電対選択時、小数点以下桁数は変更できますが、小数点以下は表示しません。

②次
③開始
警報感度

※３：動作は１２．制御動作（例）を参照して下さい。
２位置（２）の場合、No.８～１１の設定は無効になります。
②次※４：センサー種類がサーミスタの場合：－５０～１５０℃
Ｐｔ１００の場合：－１９９～６５０℃
Ｋ熱電対の場合 ：－５０～１２００℃
但し、「設定温度上限値 ＜ 設定温度下限値」には設定できません。
「設定温度上限値」の下限 ≧ 「設定温度下限値」「設定温度下限値」の上限 ≦ 「設定温度上限値」

出力１(加温)ON

出力２(警報)

ON

OFF
OFF

③開始
温度表示色

警報感度

⑤30 秒

立ち上がり表示９．温度の設定方法①出力２は、警報出力として動作します。

④出力２の警報動作は、下記の中からシステムパラメータで選択できます。
警報条件
制御モード

②次

④１秒

上限警報
（絶対値）

ON

▲
上限警報

下限警報
（絶対値）

①
②

設定中

設定中

④
⑥
設定中

設定中

①「設定」キーを押します。（設定中ランプが点灯し、②「」キー又は「④「設定」キーを押すと⑤「」キー又は「⑥希望の値になるように「と表示します。）」キーを押す。
（現在の設定値を表示します。）③希望の値になるように「」キー、「」キーで合わせます。

を表示します。
」キーを押す。（現在の設定値を表示します。
）」キー、「」キーで合わせます。

⑦「設定」キーを押すと設定を終ります。
（設定中ランプ消灯。）⑧操作が１０秒間無いと自動で温度表示に戻ります。
（変更した設定は記憶します。設定中ランプ消灯。）
パラメータ初期値
パラメータ内容
設定温度
感度
※

ONOFF

初期値
４℃
６℃

システムパラメータの「融雪モード選択」の初期値が“ｒｏＡｄ”であるため設定温度と感度の初期値は上表となります。

融雪モード選択
センサー種類選択
温度補正量
小数点以下桁数選択
制御方式選択
設定温度上限値
設定温度下限値
警報動作選択上限警報（絶対温度）
下限警報（絶対温度）
警報感度
温度表示色選択

ｒｏＡｄ（ロード）Ｐ（Ｐｔ１００）
０．０℃
１（小数点以下１位表示有り）
２（２位置）
４０℃
０℃
ＡＨＬ（上下限警報）
９０℃
－４０℃
１．０℃
ｒ（赤色）

→
温度高

▲
下限警報

システムパラメータ初期値パラメータ内容
初期値③⑤警報感度

温度

⑦⑧

設定中→
温度高OFF

温度

設定中時間

警報感度
上下限警報（絶対値）

ONOFF▲
下限警報

警報感度→
温度高▲
上限警報

１２．異常時の動作
異常項目

異常表示

１４．仕様
異常内容

記憶異常

制御出力

警報出力

OFF

OFFON※１

継続ON※２

記憶異常

ｾﾝｻｰ異常測定温度が測定温度範囲外になった

電源電圧

ＡＣ１００Ｖ～２４０Ｖ ５０／６０Ｈｚ

電源電圧変動範囲
消費電力

電源電圧の８５～１１０％
約４．５ＶＡ（ＡＣ１００Ｖ）～８．０ＶＡ（ＡＣ２４０Ｖ）
Ｋ熱電対(指示値の±０．３%または±２℃の大きい方)±１digit 以下。
但し、－６０～０℃は±３℃。
（周囲温度２３℃±１０℃にて）
但し、センサー誤差を含まず。
サーミスタ：１８５０Ωat２５℃±１℃±１digit 以下。
但し、センサー誤差を含まず。
白金測温抵抗体：Pt100(指示値の±０．３%または±０．８℃の大きい方)±１digit
以下。
但し、センサー誤差を含まず。
リレー接点出力：ＡＣ２５０Ｖ １０Ａ（抵抗負荷、ａ接,ｂ接とも）リレー接点出力：ＡＣ２５０Ｖ
３Ａ（抵抗負荷）
デジタル表示（ＬＥＤ）赤／緑
使用時：－２０～５０℃
保存時：－２５～６５℃

測定温度がｵｰﾊﾞｰﾚﾝｼﾞ(設定温度上限値＋設定範囲の 10%)又は温度表示範囲を上回った
測定温度が(設定温度下限値－設定範囲の 10%)

ｱﾝﾀﾞｰ
ﾚﾝｼﾞ

入力及び指示精度

又は温度表示範囲を下回った※１

システムパラメータ「制御方式選択」が“２”の場合でも、測定温度が測定温度範囲外になれば発生し、警報出力はＯＮします。
※２ システムパラメータ「制御方式選択」が“２”の場合はＯＦＦになります。
出力１

１３．おかしいなと思ったら不具合状況
表示、ランプが点かない
電源投入時、現在温度と違う表示をする

表示器が表示する表示器が表示する

確認事項
電源が供給されていますか。
停電していませんか。
融雪モード、設定温度、感度を表示します。

ををセンサーが外れている、または断線していませんか。
センサー種類の設定が正しいですか。

温度が表示範囲を上回っていませんか。

表示器が表示するをセンサー種類の設定が正しいですか。

温度が設定下限を下回っていませんか。

表示器が表示するをセンサー種類の設定が正しいですか。

停止中になっています。
表示器が表示するを負荷の結線はあっていますか。
負荷に電源が供給されていますか。
設定値は適切ですか。

制御しない
もしくは制御が不安定センサー線と電力線を束ねていませんか。
センサー種類の設定が正しいですか。

動作がおかしい設定ができない

制御形式の選択は正しいですか。
動作選択設定 ON,設定 OFF等は正しいですか。
ロックをＯＮしていませんか。

対応方法
電源を正しく供給して下さい。

出力２表示方式
周囲温度正常な動作です。

周囲湿度

一度電源を切ってから、再度電源を入れて下さい。
電源投入時の表示、設定値を確認して下さい。
表示が消えない場合、機器の故障です。
接続されているセンサーを確認下さい。

出力１寿命設定と同じセンサーに変更。
または、設定をセンサーにあうよう変更して下さい。
センサーの温度を下げて、正常に動作するか確認して下さい。
設定範囲上限、設定範囲下限が通常使用する範囲から外れていませんか。
設定と同じにセンサーに変更、または、設定をセンサーにあうよう変更して下さい。
接続されているセンサーを確認して下さい。
設定範囲上限、設定範囲下限が通常使用する範囲から外れていませんか。
設定と同じにセンサーに変更、または、設定をセンサーにあうよう変更して下さい。
本取扱説明書６．各部名称の⑥をご覧下さい。
結線の確認を行って下さい。
本製品は接点出力です。
負荷の電源を供給して下さい。
設定値と現在値を確認して下さい。
センサー線と電力線が重ならないよう設置して下さい。
設定と同じにセンサーに変更、または、設定をセンサーにあうよう変更して下さい。
制御形式の設定値を確認して下さい。
動作選択の設定値を確認して下さい。
ロック解除を行ってみてください。

３５～８５％ＲＨ （結露しない事）
機械的 １０００万回以上
電気的１０万回以上
機械的５００万回以上
電気的１０万回以上あり２００ｇ以下

出力２寿命
ﾃﾞｰﾀﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ
質量１５．お問い合わせ先等※本仕様は事前にご連絡することなく仕様変更する場合があります。
※納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。
※設備のご計画、ご使用にあたっては適切な機種選定、据え付け条件、安全装置の設備を遵守いただき製品の日常的な定期点検等にご配慮お願いいたします。

株式会社アサヒクリエイト
住所〒061-1274
北海道北広島市大曲工業団地４丁目５－３
TEL(011)375-6790
FAX(011)375-6720
URL: https://asahi-c.net