2017

盛夏号
No.273

CONTENTS
1 ニュースクリップ

経済産業省 産業保安のスマート化で事例集
先進知見を水平展開へ
2

平成 28 年度

5

管内の電気事故について

高圧受電設備更新のお願い7

北陸発 いきいき情報【北陸の地域を訪ねて】福井県池田町

町民が主体となって地域の豊かさを創造
あたりまえがふつうにあるまち 池田町
省エネ・省コスト

9

デマンド監視サービス導入事例のご紹介
11 お客さま訪問【敦賀赤レンガ倉庫】福井県

市民に開かれ、賑わいを生む敦賀の新名所「敦賀赤レンガ倉庫」。

13 保安技師の体験

能登営業所

池田

剛志

大きな草わらのカタマリとネズミたち
14

平成 29 年度「電気安全講習会」実施

Newsclip
ニュースクリップ
経済産業省 産業保安のスマート化で事例集 先進知見を水平展開へ
経済産業省はこのほど、IoT（モノのインターネット）などを活用し、産業保安のスマート化を進めている 25 社の取り組みをまとめた報告書を公表しました。
報告書は「スマート保安先行事例集」で、電力やガス、石油化学など６業種・計 25 社へのヒアリングをもとに取りまとめられたものです。
IoT やビッグデータ、人工知能（AI）の活用により、安全性の維持・向上を図る優良事業者の知見を共有し、プラントの高経年化、現場作業員の高齢化に伴い発生しうる産業事故の削減などにつなげる狙いがあります。
電力業界の事例では、中部電力碧南火力発電所の「事前予兆分析」を紹介。複数の稼働データから自動で異常を検知し、故障を予測するシステムで、稼働率を向上させる一方、人口減などで国内の電力需要が伸び悩む中、新ビジネスの創出につなげる目的もあります。現在は実用化に向けた検証を進めており、2017 年中の開発、18 年中の実用化を見込み、将来的には国内外の発電事業者を対象とした運転支援サービスの提供を展開する方針です。
また、関西電力舞鶴発電所では、ドローンを活用した保全高度化を推進。機器の導入により、高所での足場構築が不要になることから、架空作業が省略され、コスト低減が可能となるほか、ドローン操縦者と点検ポイントを熟知しているベテラン社員を組ませることで、点検漏れを防ぎ、効率化にも貢献できるとしています。
経産省では、現場からの提案を促す仕組みが整備されていることも、スマート化の成功要因の一つと分析しています。

お知らせ（記事提供：電気新聞）

電気の安全に関する出前講習会を開催しています。

当協会では、お客さまの工場や事業所へ伺って『電気の使用や安全に関する出前講習会』を無料で行っています。
普段使用している電気の取り扱いや、電気を安全にご使用していただくために、電気の性質を分かりやすくご説
明いたします。
内容や開催の日時につきましては、お客さまとご相談のうえ実施させていただきます。

また、「電気の安全について」安全教育や研修等で使用できる DVD も無料で貸し出しも行っています。
作業者・従業員向けにわかりやすく電気安全の知識が解説されていますのでご活用ください。
―――――――――― お問い合わせ・ご相談は最寄りの当協会支店・営業所まで！ ――――――――――
1

北陸「でんきほあん」＇17 盛夏号

p

管内の電気事故について

平成 28 年度

中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署

平成 28 年度に中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署管内（富山県、石川県、福井県及び岐阜県の一部）で発生し、電気関係報告規則に基づき報告された電気事故について取りまとめたので、その概要を紹介します。

1 全体概要平成 28 年度に当署管内で発生した電気事故は 27

電気事業用電気工作物（以下「事業用」という。）

件で、前年度に比べ５件の増加となりました。
（絶縁と自家用電気工作物（以下「自家用」という。）の別

油漏洩事故を除く）増加となった要因は自家用電気

では、事業用が 11 件、自家用が 16 件であり、うち工作物からの波及事故が 10 件から 13 件に増加した発電所での発生が 10 件でした。（第１表参照）

こと等があげられます。
第１表

平成 28 年度電気事故総括表（単位：件）
事業用

作業者
感電死傷事故

1

公衆

自家用
計

作業者
1

公衆

平成 28 年度計
計

2

作業者

公衆

1

2

2

平成 27 年度計

計

作業者
3

公衆

計

3

3

（発電所で発生した事故：外数）
感電以外の死傷事故（発電所で発生した事故：外数）
電気火災事故1

1

社会的影響を及ぼした事故
電気工作物に係る物損等事故（発電所で発生した事故：外数）1

1

主要電気工作物の破損事故

1（発電所で発生した事故：外数）9

供給支障事故

－

波及事故

13

9

8

13

10

異常に放流された事故法第 106 条に基づく報告徴収
絶縁油漏洩に係る事故
計
絶縁油漏洩に係る事故を除く

計

1

11

2

16

1

2

27

3

22

1

11

2

16

1

2

27

3

22

2 感電死傷事故
平成 28 年度において感電死傷事故は３件（前年月に最も多く発生しております。

度３件）発生しました。事業用で１件、自家用で２件発生し、被災者の内訳は、電気作業員でない「公衆」の事故が２件、電気に関係する「作業員」の事
故が１件です。
平成 19 年度以降過去 10 年間の感電死傷事故発生の推移は第１図のとおり 25 件発生しており、作業者が被災者となったものは 14 件、公衆が被災者となったものは 11 件となっています。
また、感電死傷事故の発生月は第２図のとおり８

第１図

感電事故の被害者、被害程度別

件6

公衆負傷
公衆死亡
作業者負傷
作業者死亡

5
4
3
2
1
0

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 年度

北陸「でんきほあん」＇17 盛夏号

2

第２図

感電死傷事故の発生月

件7

28年度
26年度
24年度
22年度
20年度

6
5
4

第５図

公衆の感電死傷事故原因（単位：件）

27年度
25年度
23年度
21年度
19年度

その他，
2

電気工作物
不良，2

被害者の
過失，
9

3
2
1
0

件 10

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

第３図

感電死傷事故に係る事故電圧
公衆負傷

9

公衆死亡
作業員負傷
作業員死亡

8
7
6

平成 28 年度において電気火災事故は、自家用において１件（前年度０件）でした。
事故概要は次のとおりです。

5◦ケーブルラック上の低圧配線が幾重にも重なって

4
3

いて、ケーブル劣化又はネズミがかじったことに

2

よる漏電火災と推定（消防署見解）。なお、当事業

10

3 電気火災事故

事故≦220V

220＜事故≦600 600＜事故≦7,000 7,000＜事故

場については自家用電気工作物を廃止した。

平成 19 年度以降で感電死傷事故に係る事故電圧は第３図のとおり「600V を超え 7,000V 以下」での発生が 14 件と最も多いものの「220V 以下」の低4 主要電気工作物の破損事故
平成 28 年度において主要電気工作物の破損事故

圧でも７件発生しています。
死亡事故３件のうち１件は「220V 以下」の低圧は９件（前年度９件）発生しました。発生場所は全て事業用の発電所となっております。（第６図参照）

で発生しています。
事故原因は「作業者」では第４図のとおり「被害者の過失」及び「作業方法不良」が最も多く、次いで「作業準備不良」、「電気工作物不良」の順となっています。
また「公衆」では第５図のとおり作業者と同様「被第６図 自家用における主要電気工作物破損事故
件964の塗装作業のため被害者が扉を開けて作業中に充電

1

作業者の感電死傷事故原因（単位：件）

被害者の
過失，6

作業準備
不良，1

電気工作物
不良，1

作業方法
不良，6

需要設備

5
3

第４図

水力
風力

7

害者の過失」が最も多くなっており、キュービクル
部に触れて感電負傷した事例も見受けられます。

太陽光
火力

8

2
0

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 年度

 及事故
（他の電気事業者又は一般電気
5波事業者等に供給支障を発生させた事故）

平成 28 年度において波及事故は自家用で 13 件
（前年度 10 件）発生しました。自家用で発生する電気事故のうち波及事故の占める割合は大きく、平成 28 年度では 16 件中 13 件と 81.3 ％が波及事故となっています。

3

北陸「でんきほあん」＇17 盛夏号

また、波及事故の原因となる電気工作物は開閉器及 び 電 線 類 が そ れ ぞ れ ４ 件 と 波 及 事 故 の うちあることから、日頃の点検に加え計画的な設備更新も重要になります。（第 10 図参照）

30.8 ％を占めました。（第 7 － 1 図参照）平成 19 年
度以降の集計では、開閉器が 55.0 ％と多くを占めています。
（第 7 － 2 図参照）

件
18

第９図

波及事故における雷の被害月
28年度
27年度
26年度
25年度
24年度
23年度
22年度
21年度
20年度
19年度

16
14

第7-1図

事故発生工作物（28年度）（単位：件）

12
10
8

機器，3

6

開閉器，4

変成器，2

4
2
0

電線類，4

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

第10図
第７-２図 事故発生工作物（19～28年度集計）（単位：件）
遮断器，9 機器，15
変成器，10開閉器，82

電線類，
33

件
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

事故原因が「自然劣化」「保守不完全」であった電気工作物の使用年数
不明

25年～

20～24年15～19年10～14年～9年

PAS PGS 架空 碍子 高圧 VT
電線
ケーブル

ZCT VCBトランス

事故原因は、「雷」に起因する事故が平成 28 年度
では４件と波及事故のうち 30.8 ％となり、平成 19
年度以降の集計では 87 件と波及事故のうち 58.4 ％6 終わりに今回のとりまとめを参考にして、電気事故発生防と毎年多数を占めています。（第８図参照）

止に向け、すべての事業場において電気主任技術者
件
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

第８図

波及事故原因（19～28年度集計）
87を中心にその実態に応じた電気事故の未然防止と電気工作物の安全性・信頼性向上に努められることが強く望まれます。
また、設置者におかれては電気主任技術者の意見を尊重し、改修の必要性を指摘された場合は事故防止の観点から改修のための措置を講じていただくよ

20
5

2

6

自然 保守 公衆の 作業者
劣化 不完全 故意・過失 の過失

4
雷

10

5

10

風雨 鳥獣 樹木 その他
接触 接触

うお願いします。
今後とも電気主任技術者と設置者との連携により電気事故を発生させないよう、より一層の安全確保をお願いします。

「雷」の被害月は７月、８月、11 月、12 月に多く発生し（第９図参照）、特に冬期に多発するのは北陸
地方特有の現象と思われます。
「雷」被害対策として避雷器の設置が有効ですが、避雷器を設置していながら被害を受ける 500kW 未満需要家もあります。
事故原因が、「自然劣化」、「保守不完全」で事故に至る電気工作物は、高圧ケーブルが多く使用年数が不明を除くと 15 年以上の使用で事故に至る傾向が
北陸「でんきほあん」＇17 盛夏号

4高圧受電設備更新のお願い
業務部
高圧で受電している受電設備は、適切な点検及び更新が行われないと高圧電気機器の性能低下や故障などから、お客さまの停電や周辺のお客さまを巻き込んだ停電事故が発生することがあります。電気を安全に安心してご使用いただくためには、受電設備の定期的な更新が必要です。
電気事業者側

お客さま側
避雷器

高圧負荷開閉器

責任分界点
区分用高圧負荷
開閉器

計器用
変成器

電力
ヒューズ

低圧配電盤

高圧ケーブル

地絡継電器
変圧器

保護継電器

進相コンデンサ

高圧受電設備の概要

１．区分用高圧負荷開閉器
区分用高圧負荷開閉器はお客さまの受電設備の中で、電気事業者（北陸電力）から最初に電気を受けるスイッチです。お客さまの構内で高圧地絡事故（高圧での漏電）が発生した場合には地絡継電器が異常を検出して、区分用高圧負荷開閉器を開放することにより、波及事故（※）を防止する大切な役割を担っております。
日本電機工業会では、屋外設置の場合 10 年での更新をお勧めしていますが、当協会では毎年動作を確認
し、異常がなければ 15 年を目途に更新をお勧めしています。
区分用高圧負荷開閉器は、地絡継電器とのセットになっていますので、地絡継電器内の電子部品や、区分用高圧負荷開閉器に使われているパッキン類の寿命を考慮して、異常がなくても 15 年を目途に更新を計画していただきますようお勧めします。
※「波及事故」とは電気事業者（北陸電力）では、高圧地絡事故（高圧での漏電）を常に監視しており、一定の時間、地絡電流を検出す
ると自動的に配電線を停電させます。この場合、地絡事故を起こしたお客さまだけでなく、電気事業者が停電させた配電線から電気の供給を受けているお客さまは、すべて停電することになります。これが波及事故です。

5

北陸「でんきほあん」＇17 盛夏号

２．高圧ケーブル
高圧ケーブルは、高圧区分開閉器等から受電設備
まで高圧の電気を安全に送る役割をしています。そのため、高圧ケーブルの破損や水トリーによる絶縁破壊が発生するとお客さまの設備はすべて停電することになります。復旧には高圧ケーブルの取替えしか方法がなく、また金属製の保護パイプに入れて敷設されることが多いため、取替えには長時間を要しますので、事故となった場合の影響が大きい設備であると言えます。

水トリーによる絶縁破壊の発生箇所は、地中埋設箇所であることがほとんどで、仮に目視点検できる箇所でも、写真のようにとても小さなものですので、外観からは判断することは困難です。このため、事故原因の特定には長時間を要します。
この他、高圧ケーブルの破損事故は、水トリーの発生による絶縁破壊が一般的ですが、写真のように端末部分の経年劣化による破損事故も発生しています。
当協会では、年次点検時に外観点検や絶縁抵抗測定により、高圧ケーブルの良否判断をしていますが、ケーブル診断（有償）によってより詳しく調べることもできますので、担当検査員にお申し付けください。
なお、日本電機工業会では、15 年での更新をお勧
めしていますが、当協会では年次点検時に確認し、異常がなくても 20 年（CV ケーブル）で更新をお勧
めしています。

３．その他の高圧機器
その他の高圧機器についても日本電機工業会で更新時期を定めておりますが、当協会では点検結果と併せて判断し、お客さまに設備更新のお勧めをしています。下表は当協会の採用している更新推奨時期です。ご不明な点があれば担当検査員にお申し付け下さい。
機器

名

区分用高圧負荷開閉器

更新推奨年数機

器名

更新推奨年数

15 年

真空遮断器

20 年

15 年

計器用変圧器25 年

高圧ケーブル

20 年

変流器

25 年

進相コンデンサ

20 年

高圧負荷開閉器（区分用以外）

20 年

〃

用地絡継電器※油入変圧器、進相コンデンサ等、PCB を含有した絶縁油を使用している電気機器は、PCB 特措法により処分期限が決められておりますので、早めの更新をお勧めします。詳細は、担当検査員にお尋ねください。

北陸「でんきほあん」＇17 盛夏号

6

北陸発

いきいき情報
池田町全景

町民が主体となって地域の豊かさを創造
あたりまえがふつうにあるまち 池田町

北陸の地域を訪ねて〈福井県池田町〉

福井県池田町は、福井県と岐阜県の県境に位置し、森林が町土の約 92 ％を占めています。山林をはじめとする地域資源を活用し、地域資源循環型農村をめざした独自の取り組みを実施しています。
また、現在、福井県池田町田代と岐阜県揖斐川町塚奥山をつなぐ冠山トンネルの整備が進められており、開通後は、中京エリアからの観光客増加も期待されています。

■ 木望（きぼう）のまちプロジェクト

2015 年にオープンしたおもちゃハウス「こどもと木」は、100 種類以上の木のおもちゃや町産材で作っ池田町では森林や木を活用し、新たな価値を創造た 6000 個の木のボールプールなどを備えた木育施する取り組みとして「木望のまち プロジェクト」を設。全身で木を感じることができ、多世代間で利用実施しています。

されています。また、ウッドファースト事業としてその一つが、2016 年春にオープンした日本最大級

町内の子どもたちが１歳の誕生日を迎える際に町産の 冒 険 の 森「Tree Picnic Adventure IKEDA（ツ材で作った積み木をプレゼント。小学校では町の木

リーピクニックアドベンチャーいけだ）」です。山の工職人が作った木の机を新１年生全員にプレゼント。

尾根を滑走するメガジップラインや森のジャングル

６年間使用した後、ジム・アドベンチャーパークなど迫力あるアトラク

卒業時に自宅に持ションが充実。オープンから１年間で延べ３万 7000

ち帰り、木への愛着

人が足を運ぶ人気スポットとなっています。

を育んでいます。

同じく 2016 年には、廃校となった小学校をリノ
ベーションした合宿施設「農村 de 合宿キャンプセン
ター」をオープンしました。体育館やナイター付き
グラウンド、音楽スタジオ、食堂兼研修室などを完備。

■ ゆうき・げんき正直農業

食 事 は 池 田 の 郷 土 料理を

池田町では農業への独自の取り組みも実施してい

味 わ え、 自 然 や 農 村 風 土ます。「池田町ゆうき・げんき正直農業」は、町独自を 五 感 で 感 じ る こ とがでの栽培ル－ルによる有機栽培の認証制度。化学肥料

きます。

を使わずに土本来の豊かさを取り戻し（げんき）、農薬の使用を極力減
ら し て（ ゆ う き ）、食べる人と作る人の健康を考えた自然にやさしい農業をめざします。現在

7

北陸「でんきほあん」＇17 盛夏号

は、⃝完全有機栽培⃝無農薬・無化学肥料栽培⃝低農薬・無化学肥料栽培の３段階で展開し、それぞれ■ 定住・暮らしやすさのための施策

認証シールを交付しています。

池田町では人口流出を「こっぽい屋」は池田町で野菜づくりをしている女防止し、移住・転入を増や性たちが、食べきれない野菜をおすそ分けの精神ですための取り組みも行っ

持ち寄り、販売する池田町産マーケット。町を巡回ています。毎年新たな町営

して集荷し販売する仕組みを確立し、1999 年、福井住宅を整備しているほか、市内のショッピングセンターに 10 坪で出店（現在は空 き 家 や 定 住・ 移 住 に 関

20.5 坪）。多品種の新鮮野菜が買えると評判を呼び、する情報を発信する相談

年間１億円以上の売上を実現。現在では店舗１坪あ

窓口「いけだ暮 LASSEL」を 2016 年に開設しました。

たりの売上で全国トップクラスとなっています。

また、新築・増改築の助成金制度をはじめ、公共交通機関を使って通勤・通学する町民への定期券購入補助も行っています。地域資源を生かし、地域課題■ エコへの取り組み

を解決しようとする事業を起業するときや、商品開環境への取り組みも積極的に推進しています。「食発・サービス開発に対し、経費の７割の支援をする

Ｕターン事業」では、NPO 法人環境 U フレンズが中町独自の制度も実施。観光開発や地域開発の担い手心となり、家庭ごみをたい肥化する事業を推進。有づくりにも積極的に取り組んでいます。

機栽培農業にもつなげています。また、エコポイン

教育・福祉体制も充実。出産準備費用を助成する「よト事業など町民主体の環境保全への取り組みも実施

うこそ赤ちゃん事業」や育児手当として「ママがんばしています。

る手当事業」、半年ごとの乳幼児健診や学童の充実など

９月には、「いけだエコキャンドル」も開催してい安心して子育てができる環境づくりも推進しています。

ます。これは 2005 年にスタートした町民総参加の手

ふるさと納税を活用した、まちづくり自治制度と作りイベントで、家庭などで不要になった天ぷら油かいう独自の取り組みも行っています。「ちっちゃなら１万個超の廃油ろうそくをつくり、一斉に点火する

幸せ実現事業」もその一つ。町民主体の小規模なまというもの。会場全体が幻

ちづくりを支援する制度で、これまでに、かずら橋

想的な光に包まれます。

のライトアップなど、さまざまな「ちっちゃな幸せ」
を実現しています。

これらの総合的な環境 施 策 は 高 く 評 価 さ れ、
2006 年には「第五回自治

地域資源や環境を活かし、独自のまちづくりを推

体 環 境 グ ラ ン プ リ」 で 最し進める池田町。地域の住民が参加して協力し合う

優 秀 の 環 境 大 臣 賞 を受賞

さまざまな取り組みを通して「あたりまえがふつうしています。

にあるまち」をめざします。

農村体験プログラム◆魚のつかみどり

普段、生きた魚に触ることが少ない子どもも大人も夢中になれるイワナなどの川魚のつかみ取り。取った魚を焼き魚でいただき、命をいただ
くという気づきも。

◆薪割り・たき火体験

木の特製や薪の使い方、火のつけ方を地元ガイドから学びます。IH 調理器の普及や火災予防のために火に触れることが少なくなった現代では、貴重な体験です。

◆わら細工体験

お米を収穫した後の稲わらから縄をない道具を作るという、無駄のない暮らしと農村の技を体験できます。

お問合せ先

いけだ農村観光協会◆野菜の収穫体験

化学肥料や農薬の使用を極力控えて作る池田町の野菜を収穫。野菜本来の香りと味が楽しめます。

◆志津原ウォーキング

植物に詳しい地元ガイドと一緒に、足羽川沿いの自然遊歩道やかずら橋など、志津原地区を散策。季節ごとに表情を変える池田町の自然に触れ合えます。

◆木工体験「Wood LABO ikeda（ウッドラボいけだ）」では、初心者向けの週末ワークショップや熟練者向けのスクールなどを開催しています。

◆そば打ち体験

町内のそば道場で、そば打ち体験ができます。
自分で打ったお蕎麦の味は別格です。

TEL 0778-44-8060

北陸「でんきほあん」＇17 盛夏号

8

省 エ ネ・
省コスト

デマンド監視サービス
導入事例のご紹介

石川支店

全員参加の「デマンド管理」で経費削減にも貢献できました！
澁谷工業株式会社
メカトロ事業部 さま
住所：石川県金沢市若宮 2-232

業

種：機械製造業⃝主な電気設備
電灯用変圧器
動力用変圧器500 kVA
1,950 kVA

メカトロ事業部の全景

澁谷工業株式会社さまは、

石川県金沢市の犀川沿いに本社を置き、創業は昭和６年。パッケー
ジングプラント事業とメカトロシ
ステム事業の２つの柱からなり、主力のパッケージングプラント事
業は、ボトリングシステム（飲料、調味料、医薬品などの液体充填システム）の製造で国内トップシェ
ア企業となっています。
メカトロ事業部さまは、ボトリン
グシステムで培われた技術力を応

切断加工機
半導体製造装置

用し、半導体製造システムや切断加工システム、透析装置の製造販売を展開している事業所です。
透析装置

当協会のデマンド監視装置導入のきっかけは？
省エネを担当している管理部中村さんにお聞きしました。

平成 17 年に ISO14001 認証取得以降、一般社員を中心とした省エネワーキンググ
ループ（以降、WG）で部門横断的な取り組みを展開していましたが、省エネについて学ぶ中で、『契約電力は年間のピーク電力で決まる』こと、『ピーク電力を記録するのは夏場の数日、それも昼の 30 分程度である』ことを知り、北陸電気保安協会さんからの提案もあり、デマンド管理による契約電力の引き下げに挑戦しました。
9

北陸「でんきほあん」＇17 盛夏号

管理部

中村さん

デマンド監視装置を活用し電気の「見える化」と「情報共有」を実施

平成 21 年に北陸電気保安協会さんのデマンド監視装置を導入し、省エネ WG の電話連絡網で電力超過時の空調間引き活動を展開しました。しかしながら、電話連絡網では WG メンバーにしか状況が伝わらず、他の社員に反感を買い、せっかく間引きした空調を元に戻されるという失敗を経験。デマンド監視装置の良さを最大限に発揮できませんでした。そこで実施方法を見直し、全員に聞こえる館内放送で「デマンド超過中」であることを知らせ、各フロアで選任した「空調管理者」による間引きを行うことにしました。その結果、協力を得られるよ

うになり今では WG メンバー任せではない、全員参加の活動として継続しています。この他平成 22 年には経済産業省補助金により高効率空冷ヒートポンプチラーと CCFL 蛍光灯等を導入し、さらなる電力使用量削減に取り組みました。

デマンド監視装置と省エネ活動状況

デマンド超過の多い夏に向けて、ポスターや全体朝礼で協力を呼びかけ、意識付けしている。

高効率空冷ヒートポンプチラーの導入

CCFL 蛍光灯の導入

井水予備冷全熱交換設備の導入

結果と今後は？

デマンド監視サービスによるデマンド管理徹底を図り、契約電力を引き下げ大幅な経費削減が実現できました。
今後は、工場に 160 個ある水銀灯の LED 化により、ベース電力の低減を図り、さらなる契約電力の引き下げに繋げていきたいと考えています。
平成 20 年
年間最大デマンド
年間使用電力量

1,050 kW2,984 MWh

平成 28 年
年間最大デマンド
年間使用電力量

880 kW
2,259 MWh

当協会ではデマンド監視装置からの信号を受けて自動で電気機器の使用を抑制するサービスを行っています。
――――――――――― お問い合わせは最寄りの当協会支店・営業所まで ―――――――――――

北陸「でんきほあん」＇17 盛夏号

10

お客さま訪問〈No.273〉

市民に開かれ、賑わいを生む敦賀の新名所「敦賀赤レンガ倉庫」。
11

敦賀赤レンガ倉庫

明治から昭和初期にかけてロシアを経由して大陸ヨーロッパへと繋がる国際都市として繁栄した敦賀。そんな敦賀市のシンボルとして親しまれているのが、敦賀赤レンガ倉庫です。
国内最大級のジオラマや地元の新鮮な食材を用いたレストランなどが集まり、敦賀港周辺の観光拠点として、観光客や地元民が足を運んでいます。

国内最大級のジオラマ
敦賀赤レンガ倉庫は金ケ崎緑地に２棟並んで市民のためのスペースとして
敦賀赤レンガ倉庫は、観光客に人気のスポッ

建つ、福井県内でも有数のレンガ建築物で、国トであると同時に、市民に開かれたスペースと北棟にあるジオラマ館、その最大の見どころ

ジオラマ館２階のパノラマデッキは、一角をの登録有形文化財となっています。

は全長 27.6 メートル、最大奥行き 7.5 メートルの大きさを誇る鉄道と港のノスタルジックジオラ
マです。国際都市として栄えていた敦賀を 1/80スケールで表現。D51 をはじめとする蒸気機関
車、ディーゼル機関車、スイッチバックなどの鉄道模型、自走式の船や自動車が走り、古き良きしても活用されています。

ギャラリーコーナーとし、敦賀在住の作家を中
心に作品展を開催しています。これまでにも水彩画や押し花、チョークアートなど多彩なジャンルの作品を展示し、来場者の目を和ませています。

ジオラマ館入口脇のギャラリーストリートも時代の敦賀の街並みをリアルに表現しています。

市民が写真や絵画などの作品を展示できるレンビーを上映するほか、ジオラマの内部に入る顔の写真愛好家による写真展や丸岡文化財団によ館内では、往時の敦賀を描いたショートムー

出し体験や、列車の運転体験など楽しめる仕掛

けも。大人から子どもまで多くの観光客で賑わっています。

北陸「でんきほあん」＇17 盛夏号

タルスペースとして広く開放。これまでに地元る一筆啓上賞展などが開催されています。

各種イベントも

カフェ、
海鮮料理、
イタリアン

さまざまなイベントも開催されています。

南棟にあたるレストラン館は、アジアや大陸

７月１日には、若狭さとうみハイウェイ（舞ヨーロッパを結ぶ港まちとしての歴史にちなの若狭路キャンペーン」の一環としてイベントます。カフェ、海鮮料理、イタリアンの３店舗

鶴若狭自動車道）を利用促進する「海湖と歴史を実施。敦賀市観光ショートムービーの完成披

露試写会や、豪華景品が当たる若狭路ダーツ、
若狭路ご膳大賞 2017 のパネル展示のほか、大道芸人らによるステージパフォーマンスなどが行われます。

船や港にちなんだイベントも開催されます。

７月 22・23 日には、敦賀港で海上自衛隊が護衛艦を一般公開、９月２日、10 月 14 日には大み、「海と港、国際性」をコンセプトとしていが、敦賀ならではの魅力を醸し出し、海外や都市圏にもひけをとらない味わいを発信。敦賀赤レンガ倉庫の古き佇まいを最大限に活かした空間で敦賀の山海の幸を楽しめます。

また、夏季にはオープンガーデンを開放。イ

タリアンレストランでテイクアウトしたビールや食事を海風を感じながら楽しめます。

型客船「ダイヤモンド・プリンセス」が敦賀港

展示環境をサポートに寄港するのに合わせたイベントも予定されているなど、市民と一体となって地域の賑わいづ
くりに取り組んでいます。

敦賀赤レンガ倉庫のジオラマの稼働には、多屋外のオープンガーデンは、一般への貸し出

くの電気を使用しており、万一、電気設備に不民イベントなど多目的に利用が可能。新たな賑

早田勇二さんは「北陸電気保安協会さんには毎しも行っており、レストランウエディングや市
わいを創出しています。

具合があると運営が成り立ちません。施設長の月点検に来ていただいており、安心して業務に取り組めます。日頃の保安業務はもちろん、台風があったときなどにも駆けつけてくださるな
ど、いざというときも頼もしい存在です」と話してくださいました。

北陸電気保安協会は、

これからも敦賀赤レンガ

倉庫の電気の電気設備、機 器 の 点 検、 保 守 を 通

じて、さまざまな取り組

みを陰ながらサポートできるよう努めてまいります。

敦賀赤レンガ倉庫〒 914-0072
福井県敦賀市金ケ崎町 4 番 1 号
TEL 0770-47-6612●レストラン館
営業時間／ 9：30 ～ 22：00●ジオラマ館
営業時間／ 9：30 ～ 17：30（最終入館 17：00）

http://tsuruga-akarenga.jp/※ 蒸気機関車などの模型運転体験は１回 100 円（３店舗の営業時間は異なります。）

休 館 日／水曜日
入 館 料／中学生以上 400 円
小学生以下 200 円（３歳未満は無料）

北陸「でんきほあん」＇17 盛夏号

12

保安技師の体験

大きな草わらのカタマリとネズミたち
能登営業所

池田

剛志

私どもは、日頃、保安管理業務を行う上で、小動物による設備被害が発生することがあります。今回
はその事例をご紹介します。
ある太陽電池発電所のお客さまが、平成 27 年２月竣工検査を行い、配電線と系統連系し売電を開始しました。その後、３ヵ月毎の点検では異常はなく、同年 11 月に月次点検を実施していたときのことです。
太陽光モジュールからの配線接続箱を内部点検するため、扉を開けたところ、途端に悪臭がしました。
これは「なにかいるぞ」と点検すると、大量の草わらがあり、そこには、「チュー」と鳴く可愛らしい
小さく動く生き物と目が合いました。それは「ネズミ」でした。
他にいないか確認すると、なんと６匹ほどが接続箱内部から出て行きました。接続箱に残されたのはネズミが持ち込んだ草わらと糞の悪臭でした。接続箱内部の清掃を実施し、応急処置のため、箱に繋がる配管の隙間に詰め物をしてネズミや他の小動物が侵入できないようにしました。その後、同様なもの
がないか、他の接続箱も確認しましたがネズミが侵入していたのは当該箇所だけでした。
その３ヵ月後の平成 28 年２月（竣工検査から１年後）の年次点検時のことです。発電を停止し、パワー
コンディショナー側より各接続箱の絶縁抵抗測定を実施していました。その点検中に絶縁抵抗値が異常に低い箇所を発見し、該当する接続箱を開けたところ、中にあったのは、またしても「大きな草わらのカタマリとネズミたち」でした。

接続箱内のネズミと草わら

ネズミたちと再会を果たし（本当はしたくありませんでし
たが…）、即刻、接続箱から退去してもらいましたが、そこに残されたのは、やはり悪臭と大きな草わらのカタマリです。清掃のため草わらを撤去して見ると、今回は、なんと、
太陽光モジュールからの配線をかじった痕跡がありました。
これが「絶縁抵抗値低下の原因だ」と確信した瞬間でした。
配線を補修し再測定を行ったところ絶縁抵抗値が改善しま

ネズミにより損傷した電線した。今回も同様に、他に異常がないかを確認すると、全30 箇所の接続箱で２箇所のネズミの侵入を確認しました。
お客さまに、今回の一連の事柄をご説明し、再度、同様な事象とならないように、ネズミを含む小動物の侵入防止対策として、接続箱の全てにおいて「侵入経路である配管の隙間をふさぐ提案」いたしました。
その後、お客さまの了承を得て当方が行った対策工事は、
発泡ウレタンを利用し全接続箱の配管の隙間を埋めることでした。結果、当該の太陽光発電所ではネズミたちに再び出会
うことはありませんでした。
ネズミに限らず、集電箱や分電盤などは、小動物の住みかになることがあります。
不良箇所を放置することで配線や設備に損傷を与えて漏電等の事故を引き起こすこともありますし、場合によっては、停電事故の原因になることもあります。
小動物の侵入防止のための措置について、担当者までお気
軽にご相談ください。

13

北陸「でんきほあん」＇17 盛夏号対策工事：接続箱につながっている
電線管の隙間に発泡ウレタンを挿入処理

平成 29 年度「電気安全講習会」実施
８月は電気使用安全月間です。期間中に電気安全講習会を各地で開催いたしますので、是非ご参
加ください。
詳しくは下記の当協会、支店・営業所へお問合せください。
支店・営業所
富山
富山県

となみ野

実施日

時

間

場

所

住

所

8 月 1 日（火） 13：30～16：10 富山市南総合公園体育文化センター 富山市友杉 1097
8 月 2 日（水） 13：30～16：00 ア・ミューホール

南砺市寺家新屋敷 366

高岡

8 月 3 日（木） 13：30～15：30 高岡エクール

高岡市問屋町 65

新川

8 月 4 日（金） 13：30～15：40 黒部市国際文化センター（コラーレ）黒部市三日市 20

石川県
福井県

8 月 2 日（水） 13：30～16：00 石川県トラック会館

金沢市粟崎町 4-84-10

8 月 4 日（金） 13：10～16：10 こまつドーム

小松市林町ほ 5

七尾・能登

8 月 8 日（火） 13：30～16：00 いこいの村能登半島

羽咋郡志賀町上野 18-1

福井

8 月 2 日（水） 13：30～16：00 福井商工会議所ビル

福井市西木田 2-8-1

丹南

8 月 3 日（木） 13：30～16：00 鯖江市嚮陽会館

鯖江市桜町 2-7-1

敦賀

8 月 4 日（金） 13：30～16：00 若狭湾エネルギー研究センター

敦賀市長谷 64-52-1

奥越

8 月 7 日（月） 13：30～16：00 多田記念大野有終会館（結とぴあ） 大野市天神町 1-19

石川・金沢
小松

富山支店

富山市新庄本町二丁目 9 番 98 号

076-452-0515

高岡営業所

高岡市石瀬 871 番 3

0766-23-8625

新川営業所

魚津市相木字水落 553 番 10765-22-1655

となみ野営業所 南砺市野尻 274 番 50763-22-1656

石川支店

白山市五歩市町 400 番

076-274-4580

小松営業所

小松市園町イ 278 番 10761-21-2319

七尾営業所

七尾市津向町ト 101 番地 1

0767-52-4393

金沢営業所

金沢市浅野本町ロ 164 番地 1

076-253-0567

能登営業所

鳳珠郡穴水町字川島ア 18 番地 2

0768-52-4500

福井支店

福井市松本 1 丁目 1 番 22 号

0776-24-5626

丹南営業所

鯖江市下司町 1 字大ノ木田 10 番

0778-62-2460

奥越営業所

大野市有明町 9 番 8 号

0779-65-5173

敦賀営業所

敦賀市清水町 1 丁目 7 番 17 号

0770-25-3770
北陸「でんきほあん」＇17 盛夏号

14

電気を安全にムダなく使いましょう

本号の表紙
富山県富山市

富山県美術館

富岩運河環水公園近くに今
年８月 26 日にオープンする富山県美術館。現在はショップ・アトリエ・カフェ・
レストラン・オノマトペの屋上庭園（遊具）など先行オープンしています。美術館のコンセプトは「アートとデザインをつなぐ」日本有数の 20 世紀のコレクション
をはじめ、ポスターや椅子のコレクションも充実。３階
レストランには、日本橋たいめいけんが地方初出店しています。

http://www.hokuriku-dhk.or.jp/

北陸電気保安協会検索

29 年 7 月 1 日発行
2017 盛夏号 平成
通巻 273 号

本

店

富山支店
石川支店
福井支店

富山市桜橋通り 3 番 1 号（発行所）
TEL 076-441-6350
富山市新庄本町二丁目 9 番 98 号
TEL 076-452-0515
白山市五歩市町 400 番地
TEL 076-274-4580
福井市松本 1 丁目 1 番 22 号
TEL 0776-24-5626●本誌は、再生紙を使用しています。