イーサネットアナログ I/O モジュール

差動電圧入力 8 点◆

ディスクリート I/O 2 点◆

Ethernet I/O + 拡張 I/O

BusWorks® NT2000 シリーズは、イーサネット・リモート I/O 用途としては、センサー、変換器、伝送器における圧力、システムにとって費用効果の高いモジュール式のHVAC レベル、温度等のデータ収集があります。
ソリューションを提供します。モジュールは 2 種類あります。 0 〜 10V 信号は、オートメーションおよび環境制御装置にNTE イーサネットモデルは、プロトコルインターフェースと、 非常によく使用されている信号です。
入出力信号処理チャンネルを備え、NTX 拡張モジュールは、絶縁された RS-485 バスは、DIN レールに沿って連結する
任意の NTE イーサネット通信モジュールに接続することで、コネクタを使って、最大 3 台の拡張モジュールをI/O チャンネルを追加します。
イーサネットモジュールにつなぐことができます。
この内部 NT バスによって、電源と通信をモジュール間にNT2230 モジュールには、電圧入力 8 点と双方向の分配します。ユーザーは、NT バスにアナログ、温度、ディスクリート I/O が 2 チャンネルあります。
各入力には、真の差動 16 ビット A/D が搭載されています。 ディスクリートの各 I/O モジュールを混在させることができます。
NTE イーサネットモデルは、センサーレベルや 0 〜 10Vデバイスを監視するコンパクトなネットワークインターフェースです。NTX 拡張モデルを追加すると、１つの IP アドレスで最大 32 点の差動電圧入力を接続できます。

Acromag の i2o® メッセージング技術により、マスタコントローラがなくてもリモートモジュール間で直接ピアツーピア通信またはマルチキャスト通信が可能です。

◆マルチプロトコル対応

主な特徴とメリット
ウェブブラウザを使ってイーサネット上で設定拡張可能な I/O 容量、１つの IP アドレスで最大 58 のI/O チャンネル（信号タイプ混在）に対応
Modbus TCP/IP、Ethernet/IP、* Proﬁnet 通信を現場で選択可能
i2o ピアツーピア通信またはマルチキャスト通信
2 つの RJ45 ポートでデイジーチェーン接続が可能
真の差動ノードペアが入力コモンにリファレンスされた
電圧入力 8 点
入力レンジ：±1/5/10V、0 〜 1/5/10V
ディスクリート I/O は、TTL または 32V ロジックレベルで機器の監視および制御が可能* OPC-UA、* MQTT および * RESTful API IIoT 対応
条件ロジックの採用でルールベースの I/O 動作を実現
高度な * アラーム機能および * データ記録機能

I/O モジュールを入出力、ネットワーク、電源間で 1500Ｖの絶縁

ウェブブラウザで25mm の薄型ハウジングで、挿抜可能な端子付き

簡単に設定

広範な動作温度（−40 〜 70℃）
CE 適合。UL/cUL クラス 1、ディビジョン 2 およびATEX/IECEx ゾーン 2 認証（申請中）* 準備中。使用可能かどうかは工場にお問い合わせください。

詳細情報・お問い合わせ … https://www.mtt.co.jp

計装フリーダイヤル … 0120-853-537

イーサネットアナログ I/O モジュール
入出力一般

性能仕様

ご注文案内

入力更新／変換速度：10ms ごとに最新データがネットワーク上で利用可能。
イーサネットインターフェース (NTE モデルのみ )イーサネットコマンドからの応答時間：
通信：
5ms 未満 ( 標準値 )Modbus TCP/IP、Ethernet/IP、*Proﬁnet のいずれかに励起：設定可能、ただし Proﬁnet の対応は準備中。
I/O EXC と DI/O 用 RTN 間に 4 〜 32V の外部電圧が必要。
データ速度 10/100Mbps、自動検知。
励起電流は 52mA 以上（32V 時）。2 チャンネル、IP アドレス：
最大定格負荷250mA の場合は、0.5A 以上の励起電流が必要。
初期設定値 192.168.0.10、静的 IP または DHCP を設定可能。
I/O プルアップ（内蔵）各ディスクリート I/O チャンネルは、EXC への 10KΩ
アナログ入力プルアップ抵抗を内蔵し、タンデムのオープン
A/D 変換器：
ドレイン出力と入力を High ／ OFF にします。
8 点の入力チャンネルをユニティゲインの差動バッファを介してマルチプレクスし、24 ビットのΣ-ΔADC に入力 (16 ビットのみ使用 )。
入力電流範囲：±1V、±5V、±10V、0 〜 1V、0 〜 5V、0 〜 10V。
入力は、各入力ノードの分圧回路を使って入力コモン(COM) にリファレンスされるため、フローティングなし。
入力精度：
スパンの ±0.05％以内 ( 標準 )、±0.1％( 最大 )ディスクリート入力 ( アクティブ ・ ロー )入力信号電圧範囲 ： 0 〜 +32V DC
入力電流 ： 32V DC 時 280µA ( 標準値 )入力信号閾値：TTL 互換、ヒステリシス 100mV ( 標準値 )Low→High 閾値 ： 1.7V DC ( 標準値 )High→Low 閾値 ： 1.6V DC ( 標準値 )TTL ロジック限界 ‒ LOW ： 0.8V DC 以下
TTL ロジック限界 ‒ HIGH ： 2.0V DC 以上
入力抵抗：
標準 100kΩ ( 入力のみ )、出力プルアップ時 10kΩまで。
入力応答時間：5ms ( 標準値 )、ネットワークタイムは含まない。

環境および物理仕様
温度および湿度：
動作時：−40 〜 +70℃
保管時：−40 〜 +85℃
相対湿度：5 〜 95％( 結露のないこと )絶縁：
入出力チャンネル ( 一括 )、各ネットワークポート、電源回路間に 1500V AC 60 秒および250V AC ／ 354V DC 連続
電源：
9 〜 32V DC SELV 電源を NTE モデルにのみ配線。
NTX モデルへは NT バス接続を介して電力を供給。
電力消費量：
NTE2231：1.5W 以下 ( 入力 )NTX2231：0.5W 以下 (１台 )寸法（W×H×D）：
NTE：25×116.9×139.2 mm
NTX：25×116.9×116.65 mm
重量：NTE：0.23kg
NTX：0.14kg

機種
NTE2231-1111
イーサネット I/O モジュール、RJ45 2 ポート、
差動電圧入力 8 点、ディスクリート I/O 2 チャンネル
NTX2231-0011
拡張 I/O モジュール、差動電圧入力 8 点、ディスクリート I/O 2 チャンネルオプション品5035-369
5035-370
イーサネットパッチケーブル、低 EMI、二重シールド
3 フィート（5035-369）または5 フィート（5035-370）
PS5R-VB24
24V DC 電源、出力 15W。

規格および認証
ディスクリート出力 ( シンクタイプ )出力 “OFF” 電圧範囲：
0 〜 32V DC
出力 “ＯＮ” 電流範囲：
0 〜 250mA DC 連続
出力 Rds ON 抵抗：
標準 0.8Ω、最大 1.6Ω
出力応答時間：5ms ( 標準値 )、ネットワークタイムは含まない。

電磁両立性（EMC）：
CE マーキング、EMC 指令 2004/108/EC 準拠。
安全規格：
UL/cUL：クラス 1、ディビジョン 2、グループ A、B、C、D。
ATEX/IECEx：ゾーン 2。

詳細情報・お問い合わせ … https://www.mtt.co.jp

計装フリーダイヤル … 0120-853-537