KRA0002302-S11-102

MRH-T シリーズ
モニタリングツール
型式：Alchis Monitoring Tool（Ver.1.02）
取扱説明書
Rev.1.02 2018 年 12 月 12 日

取扱説明書 KRA0002302-S11-102

目次
1. 適用 ____________________________________________________________________ 1
2. 注意 ____________________________________________________________________ 1
3. 概要 ____________________________________________________________________ 1
3.1. 特徴 __________________________________________________________________________________________ 1
3.2. 機能一覧 ______________________________________________________________________________________ 1
3.3. フォルダ構成 __________________________________________________________________________________ 1

4. 動作環境 _________________________________________________________________ 2
4.1. ハードウェア構成 ______________________________________________________________________________ 2
4.2. 推奨動作環境 __________________________________________________________________________________ 2
4.3. インストール __________________________________________________________________________________ 2
4.3.1. ドライバのインストール _____________________________________________________________________ 2
4.3.2. COM ポート番号の確認 ______________________________________________________________________ 3

5. 起動方法 _________________________________________________________________ 4
6. メインウィンドウ _________________________________________________________ 5
7. 機能 ____________________________________________________________________ 6
7.1. 接続／切断 ____________________________________________________________________________________ 6
7.2. メニュータブ __________________________________________________________________________________ 7
7.2.1. All タブ ____________________________________________________________________________________ 7
7.2.2. Network タブ _______________________________________________________________________________ 9
7.2.3. Slot タブ __________________________________________________________________________________ 10

8. Ver.情報 ________________________________________________________________ 12
8.1. 対応機種一覧 _________________________________________________________________________________ 12i

取扱説明書 KRA0002302-S11-102

1. 適用
本書は、MRH-T シリーズ（以下、MRH-T と表記）の入出力データ等の読み出しと出力データの書き込みを行うモニタリングツール（Alchis Monitoring Tool）の取扱説明書です。
2. 注意
本ツールのご使用にあたっては、以下の注意事項を必ずお守りください。
※

本ツールの動作中に MRH-T の電源を切らないでください。

※

本ツールの動作中に USB ケーブルの取り外しを行わないでください。

※

本ツールはシステム稼働中でも使用できますが、システムダウンや誤動作防止のため、極力システムを停止して、使用してください。

3. 概要
本ツールは PC と MRH-T の通信モジュールを接続し、入出力データの読み出しや出力データの書き込みを行うためのツールです。また、ステータス情報や通信設定も確認できます。
3.1. 特徴
本ツールは以下の特徴があります。


システム立ち上げ前に MRH-T の動作確認が可能です。
ネットワーク経由と同様に入出力データの読み出しや出力データの書き込みが可能です。

システムの試験運用時に本ツールを使用することで、上位からの入出力データの確認が可能です。
※ネットワークとの同時性や、サンプリング時刻を保証する機能はありません。
（サンプリングのタイミングにより、本ツールの表示と上位でのデータが異なる場合があります。）※システム稼働中に本ツールを使用する場合、出力データは最後に設定した値が反映されます。

3.2. 機能一覧

表 3.1 機能一覧
説明機能
入出力データ読み出し

入力データ／出力データの読み出し

出力データ書き込み

出力データの書き込み

ステータス情報表示
通信モジュール設定表示

各 Slot の実装状態と軽故障、重故障状態の読み出し
内部バス異常の読み出し
IP アドレス等の通信設定の読み出し

3.3. フォルダ構成

Alchis_Monitor_Verxxx（xxxはバージョンを表示します）
DriverAlchis_Monitor.exe
取扱説明書_Alchis_Monitor.pdf （本書）
表 3.2 ファイル一覧
説明ファイル、フォルダ
DriverUSB ドライバフォルダ

Alchis_Monitor.exe

Alchis Monitoring Tool 本体

取扱説明書_Alchis_Monitor.pdf

本書

1

取扱説明書 KRA0002302-S11-102

4. 動作環境
4.1. ハードウェア構成
ハードウェア構成を下図に示します。
※誤動作防止のため、USB アイソレータ（Full Speed 対応）の使用を推奨します。

PC

USB アイソレータ

AlchisMonitoringTool

USB ケーブル

MRH-T

図 4.1 ハードウェア構成
4.2. 推奨動作環境
表 4.1 推奨動作環境
OS

Windows 7 以降

CPU

1GHz 以上

メモリ

1MByte 以上インタフェース

USB 2.0（1 ポート）4.3. インストール
4.3.1. ドライバのインストール
Driver フォルダ内にあるドライバのインストーラを実行します。
インストーラは使用環境の OS により、32bit の場合は CP210xVCPInstaller_x86.exe を、64bit の場合はCP210xVCPInstaller_x64.exe を実行してください。
インストーラを起動後は、画面表示に従い、インストールを完了してください。

2

取扱説明書 KRA0002302-S11-102

4.3.2. COM ポート番号の確認
PC と MRH-T の通信モジュールを USB ケーブルで接続し、MRH-T の電源を投入してください。
「コンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」を選択してください。
システム画面の左側にある「デバイス マネージャー」を選択します。

図 4.2 システム画面
以下のように「ポ－ト(COM と LPT)」に「Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM x)」(x は数字)が表示されていればドライバのインストールは成功です。

図 4.3 デバイスマネージャー
また、「COM x」に表示された数字（上記の画面では「1」）は本ツールと MRH-T の接続に利用します。

3

取扱説明書 KRA0002302-S11-102

5. 起動方法
PC と MRH-T の通信モジュールを USB ケーブルで接続し、MRH-T の電源を投入してください。
Alchis_Monitor.exe をクリックし、起動します。起動するとメインウィンドウが表示されます。

図 5.1 Alchis_Monitor.exe アイコン
※起動時に下記のウィンドウが表示された場合は、「この機能をダウンロードしてインストールする」を選択し、表示に従い .NET Framework 3.5 のインストールを完了してください。

図 5.2 Windows の機能 ウィンドウ（.NET Framework 3.5 のインストール）

4

取扱説明書 KRA0002302-S11-102

6. メインウィンドウ
A 接続／切断
○

B メニュータブ○

図 6.1 メインウィンドウ
表 6.1 メインウィンドウ記号

機能

A○接続／切断

E

B○E

メニュータブ説明
COM ポート番号を選択し、MRH-T との接続と切断を行います。
詳細は「7.1. 接続／切断」を参照してください。
タブにより 3 種類の画面を切り替え、入出力の表示と設定を行います。
詳細は「7.2. メニュータブ」を参照してください。

5

取扱説明書 KRA0002302-S11-102

7. 機能
7.1. 接続／切断
MRH-T との接続はメインウィンドウの「COM ポート選択ボックス」（①）のプルダウンメニューから MRH-T のポート番号を選択します。
※MRH-T のポート番号については「4.3.2. COM ポート番号の確認」を参照してください。
COM ポートを選択後「Connect／Disconnect ボタン」（②）をクリックし、MRH-T と接続します。ボタンの表示が「Connect」から「Disconnect」に変わると接続成功です。
※接続中は 1 秒周期でアクセスし、ステータス状態と入力値の表示を更新します。
MRH-T を PC から外すときは「Connect／Disconnect ボタン」をクリックし、切断を行います。切断されるとボタンの表示が「Connect」に変化します。切断を確認してから MRH-T の電源を切り、USB ケーブルを取り外してください。
※タイムアウトで切断を検出した場合も、「Connect／Disconnect ボタン」の表示が「Connect」に変化します。
※本ツールと Alchis Configuration Tool の同時アクセスはできません。
Alchis Configuration Tool がアクセスしていないこと（読み出し／書き込みが完了していること）を確認した後、本ツールの接続操作を実施してください。
また、Alchis Configuration Tool を使用する場合は本ツールの切断操作をした後、使用してください。

①COM ポート選択ボックス②Connect／Disconnect ボタン

図 7.1 接続／切断
表 7.1 接続／切断
No.

項目

説明

①

COM ポート選択ボックス

COM ポート番号を選択します。

②

Connect／Disconnect ボタン

接続、切断を行います。

6

取扱説明書 KRA0002302-S11-102

7.2. メニュータブ「All タブ」と「Network タブ」、Slot1～Slot14 の「Slot タブ」があり、状態表示と出力値の更新を行います。
7.2.1. All タブ
All タブは、通信設定と各 Slot の IO 構成、全ステータス状態を表示します。

①通信モジュール
情報ブロック②型式表示ボックス③Ver.表示ボックス④内部バス状態表示ボックス⑤IO モジュール
情報ブロック⑥型式表示ボックス⑦実装状態表示ボックス⑧重故障表示ボックス⑨軽故障表示ボックス

図 7.2 All タブ 表示画面
表 7.2 All タブ項目
No.
①

項目
通信モジュール情報ブロック

説明
通信モジュールの設定情報と内部バス状態を表示します。

②

型式表示ボックス

通信モジュールの型式を表示します。

③Ver.表示ボックス

通信モジュールの F/W Ver.を表示します。

内部バス状態表示ボックス

内部バス異常発生の有無を表示します。（左：A 系／右：B 系）④⑤

IO モジュール情報ブロック

各 Slot の IO モジュール型式とステータス状態を表示します。

⑥型式表示ボックス

設定している IO モジュールの型式を表示します。

⑦

実装状態表示ボックス

実装状態を表示します。

⑧

重故障表示ボックス

重故障発生の有無を表示します。

⑨軽故障表示ボックス

軽故障発生の有無を表示します。

7

取扱説明書 KRA0002302-S11-102

各状態表示ボックスの表示を下表に示します。
表示は 1 秒周期で更新されます。
表 7.3 All タブ 状態表示No.

④

項目状態表示内部バス状態表示ボックス

異常なし

―

A 系異常発生中

A系

異常なし

―

（A 系）
内部バス状態表示ボックス
（B 系）

⑦

実装状態表示ボックス⑧

重故障表示ボックス⑨

軽故障表示ボックス

8B 系異常発生中

B系

実装

実装

未実装

未実装

Not Used

―

異常なし

（空欄）

重故障発生中重故障

異常なし（空欄）

軽故障発生中軽故障

取扱説明書 KRA0002302-S11-102

7.2.2. Network タブ
Network タブは、通信設定と内部バス状態表示します。

①通信モジュール
表示ボックス②Ver.表示ボックス③内部バス状態
表示ボックス④設定ブロック

図 7.3 Network タブ 表示画面（NMT1 表示例）
表 7.5 内部バス状態表示ボックス状態表示

表 7.4 Network タブ項目
No.
①
②
③④項目
通信モジュール
表示ボックス

状態

説明
通信モジュールの型式を表示します。

Ver.表示ボックス

通信モジュールの F/W Ver.を表示します。

内部バス状態

内部バス状態を表示します。

表示ボックス

（1 秒周期で更新）

設定ブロック

通信設定を表示します。

9

異常なし
A 系異常発生中
B 系異常発生中表示

取扱説明書 KRA0002302-S11-102

7.2.3. Slot タブ
Slot タブは、Slot1～Slot14 の各 Slot の入出力データの表示と出力データの設定、ステータス状態表示を行う画面です。IO モジュールにより表示項目は異なります。

①IO モジュール表示ボックス②データブロック③実装状態⑦Write ボタン

表示ボックス⑧Read ボタン

④重故障表示ボックス⑨チャンネル⑤軽故障切り替えボタン

表示ボックス⑥入出力データボックス

図 7.4 Slot タブ 表示画面
表 7.6 Slot タブ項目
No.

項目

①

IO モジュール表示ボックス②

データブロック

説明
IO モジュールの型式を表示します
IO モジュールの状態表示と出力設定を行います。
表示項目は IO モジュールにより異なります。

③

実装状態表示ボックス

実装状態を表示します。

④

重故障表示ボックス

重故障発生の有無を表示します。

⑤

軽故障表示ボックス

軽故障発生の有無を表示します。

⑥

入出力データボックス

入出力データを表示します。

⑦

Write ボタン

入出力データボックスの出力データを出力モジュールに設定します。

⑧

Read ボタン

出力データを読み出し、入出力データボックスの表示を更新します。

⑨

チャンネル切り替えボタン

16 チャンネルごとに表示チャンネルを切り替えます。

10

取扱説明書 KRA0002302-S11-102＜入力データの読み出し＞
MRH-T と接続した状態で、入力モジュールに設定した Slot No.のタブを選択します。
入力データが「入出力データボックス」（⑥）に表示されます。表示は 1 秒周期で更新されます。
接点入力モジュールは OFF の場合は 0、ON の場合は 1 で表示します。
温度入力モジュールは実量値で表示します。
接点入力／温度入力以外のモジュールはレンジに応じた 0～10000 カウントで表示します。
＜出力データの読み出し／書き込み＞
MRH-T と接続した状態で、出力モジュールに設定した Slot No.のタブを選択します。
タブ選択時に現在の出力データが「入出力データボックス」に表示されます。
接点出力モジュールは OFF の場合は 0、ON の場合は 1 で表示します。
接点出力以外のモジュールはレンジに応じた 0～10000 カウントで表示します。
「入出力データボックス」に出力データを入力し、「Write ボタン」（⑦）で設定します。
※出力データは Write ボタンを押すまで、出力モジュールに設定されません。
※表示中の全チャンネルの出力データが設定されます。
現在の出力データを読み出す場合は「Read ボタン」（⑧）をクリックしてください。
※出力データに入力データのような自動更新はありません。
※システム稼働中に書き込みを実施する場合、最後に設定した値が反映されます。
例えば定周期で出力を更新するシステムの場合、次の更新までの間のみ本ツールで指定した値が出力されます。
＜ステータス状態の表示＞
ステータス状態が各状態表示ボックスに表示されます。表示は 1 秒周期で更新されます。
各状態表示ボックスの表示を下表に示します。
表 7.7 Slot タブ 状態表示
No.

項目状態
実装

③

未実装

実装状態表示ボックス

Not Used
異常なし④

重故障表示ボックス
重故障発生中異常なし⑤

軽故障表示ボックス
軽故障発生中11表示

取扱説明書 KRA0002302-S11-102

8. Ver.情報
8.1. 対応機種一覧
Alchis Monitoring Tool は以下の機種に対応しています。
表 8.1 対応機種と対応バージョン
型式種別

対応 Ver.

MRH-T-NMT1

1.00

MRH-T-NCL1

1.01

MRH-T-ADV16DS

1.02MRH-T-ADV16AS

1.00

MRH-T-ADV16AAS

1.00

MRH-T-ADV8DS

1.00

MRH-T-ADV8ADS

1.00

MRH-T-ADI16D

1.00

MRH-T-ADI16A

1.00

MRH-T-ADI8D

1.00

MRH-T-TC4D

1.00

MRH-T-RT8D

1.00

MRH-T-DB8A

1.00

MRH-T-CT4D

1.00

MRH-T-PT4D

1.00

MRH-T-DAV8AS

1.00

MRH-T-DAV4DS

1.00

MRH-T-DAI4DS

1.00

IO モジュール

MRH-T-DI32S

1.00（デジタル信号入力）

MRH-T-PI16AS

1.00

MRH-T-DO32S

1.00

通信モジュール

IO モジュール
（アナログ信号入力）

IO モジュール
（アナログ信号出力）

IO モジュール
（デジタル信号出力）12