仕様書

年

トーヨー冷媒用被覆アルミ合金管＜キャットパイプ＞
1.適用規格月日

桃陽電線株式会社

トーヨーの冷媒用被覆アルミ合金管は、アルミ合金管上に難燃性を有した高性能の発泡断熱材を被覆したものです。

2.断面形状3.アルミ合金管

トーヨーの冷媒用被覆アルミ合金管は、JIS H4080に規定される3000番系に準ずる引抜管を使用しています。

JIS H4080:3000番系引抜管品種

化学成分(%)

質別

引張強さ(N/mm2)

伸び(%)

O95～12530以上

アルミニウム合金継目無管 Si 0.6≧, Fe 0.7≧,Cu 0.2≧,Mn 1.5≧

4.断熱材

ポリエチレンフォーム化学架橋30倍発泡

耐熱温度120℃で、表面はエンボス加工処理品(ダイアカット)です。

JIS A 9511: A-PE-C-2 に準ず(発泡ポリエチレン断熱材)
種類
記号
A種

ポリエチレンフォーム 保温筒

2種

A-PE-C-2

摘要

ポリエチレン又はその共重合体に発泡剤、添加剤を混合して筒状に発泡成型したものもしくは板状又はシート状に発泡させた後、筒状に加工した断熱材

特性
熱伝導率 W/m・K(平均温度 23℃)

引張強さ
(N/cm2)0.043以下

14以上1)

吸水量
厚さ収縮率（g/100cm2) (120±5℃)/％
2.0以下

95～125

耐熱温度℃

難燃性1)

～120

難燃性を有すJIS C3005に規定される傾斜法での難燃性評価試験で、60秒以内に自然消火する難燃性を有します。

5.種類及び仕様
品番

対応
冷媒
種別

CAT-2320S10②

CAT-2320

CAT-2420

CAT-3520

CAT-2330S14

CAT-2330

CAT-2430

CAT-3530

アルミニウム合金継目無管

JIS

外径×肉厚(mm)条長(m)6.35×0.95

209.52×1.0

206.35×0.95

209.52×1.0

206.35×0.9520

12.7×1.2

20

9.52×1.0

20

15.88×1.3

20

6.35×0.95

30

9.52×1.030

6.35×0.95

30

9.52×1.030

6.35×0.95

30

12.7×1.230

9.52×1.030②②②②②②②15.88×1.3

H4080

防塵
キャ
ップ

防水
ナット

防水
キ
ャ
ップ

51

2分用
3分用
両端

VNFN-2 10個
VNFN-3 10個

VNFNC-2 10個
VNFNC-３ 10個

24

51

2分用
3分用
両端342458

2分用
4分用
両端83727

64

3分用
5分用
両端8827

2451

2分用
3分用
両端

VNFN-2 14個
VNFN-3 14個

VNFNC-2 14個VNFNC-３ 14個88272451

2分用
3分用
両端108342458

2分用
3分用
両端108372764

2分用
3分用
両端断熱材

JIS

A9511:A-PE‐C‐2T1(mm)T2(mm)

D1(mm)

D2(mm)

D3(mm)

88272488271081030

仕様は予告無く変更される場合があります。

※本仕様書の内容は予告なく変更される場合があります。

仕様書

年月日

桃陽電線株式会社
トーヨー冷媒用被覆アルミ合金管＜キャットパイプ＞
トーヨーの冷媒用被覆アルミ合金管は、アルミ合金管上に難燃性を有した高性能の発泡断熱材を1.適用規格被覆したものです。
ガス菅側断熱材厚さを20mmとしており、より高性能な結露対策を可能にします。

2.断面形状トーヨーの冷媒用被覆アルミ合金管は、JIS H4080に規定される3000番系に準ずる引抜管を使用しています。

3.アルミ合金管

JIS H4080:3000番系引抜管品種

化学成分(%)

質別

引張強さ(N/mm2)

伸び(%)

O95～12530以上

アルミニウム合金継目無管 Si 0.6≧, Fe 0.7≧,Cu 0.2≧,Mn 1.5≧

4.断熱材

ポリエチレンフォーム化学架橋30倍発泡

耐熱温度120℃で、表面はエンボス加工処理品(ダイアカット)です。

JIS A 9511: A-PE-C-2 に準ず(発泡ポリエチレン断熱材)
種類
記号

摘要

ポリエチレン又はその共重合体に発泡剤、添加剤を混合して筒状に発泡成型したもの
A種 ポリエチレンフォーム 保温筒 2種 A-PE-C-2 もしくは板状又はシート状に発泡させた後、筒状に加工した断熱材

特性
熱伝導率 W/m・K(平均温度 23℃)

引張強さ(N/cm2)

吸水量(g/100cm2)

厚さ収縮率(120±5℃)/％

耐熱温度℃0.043以下

14以上

2.0以下

7以下～120１）

難燃性1)

難燃性を有すJIS C3005に規定される傾斜法での難燃性評価試験で、60秒以内に自然消火する難燃性を有します。

5.種類及び仕様
品番

対応
冷媒
種別

CAT-S-2320②CAT-S-2420②CAT-S-3520②液/気呼称

液管側
ｶﾞｽ管側
液管側
ｶﾞｽ管側
液管側
ｶﾞｽ管側

2分
3分
2分
4分
3分
5分

アルミ合金管条長
外径×肉厚(m)(mm)(m)
6.35×0.95
209.52×1.0
6.35×0.958
2012.7×1.2
9.52×1.0
2015.88×1.3※本仕様書の内容は予告なく変更される場合があります。

断熱材
外径(mm)
od=24OD=51od=24OD=54od=27
OD=57

厚さ(mm)
t=8T=20t=8T=20t=8T=20

防塵キャップ

2分、3分
共に両端2分、4分
共に両端3分、5分
共に両端

仕様書年月日

桃陽電線株式会社
トーヨーエアコン用被覆アルミ合金管＜キャットパイプ シングルダイア＞
1.適用規格

トーヨーの冷媒用被覆アルミ合金管は、アルミ合金管上に難燃性を有した高性能の発泡断熱材を被覆したものです。

2.断面形状3.アルミ合金管

トーヨーの冷媒用被覆アルミ合金管は、JIS H4080に規定される3000番系に準ずる引抜管を使用しています。

JIS H4080:3000番系引抜管品種

化学成分(%)

質別

引張強さ(N/mm )伸び(%)

アルミニウム合金継目無管

Si 0.6≧, Fe 0.7≧,Cu 0.2≧,Mn 1.5≧

O95～12530以上

4.断熱材

ポリエチレンフォーム化学架橋30倍発泡

耐熱温度120℃で、表面はエンボス加工処理品(ダイアカット)です。

JIS A 9511: A-PE-C-2 に準ず(発泡ポリエチレン断熱材)
種類
記号
A種 ポリエチレンフォーム

保温筒

2種

2摘要

ポリエチレン又はその共重合体に発泡剤、添加剤を混合して筒状に発泡成型したもA-PE-C-2 のもしくは板状又はシート状に発泡させた後、筒状に加工した断熱材

特性
熱伝導率 W/m・K(平均温度 23℃)

引張強さ2(N/cm )

吸水量2(g/100cm )厚さ収縮率(120±5℃)/％

耐熱温度℃

0.043以下

14以上

2.0以下

7以下

～120１）

難燃性能1)

難燃性を有すJIS C3005に規定される傾斜法での難燃性評価試験で、60秒以内に自然消火する難燃性を有します。

5.種類及び仕様
品番

対応
冷媒
種別

CAT-220

アルミニウム合金継目無管

JIS

H4080

保温材JIS

A9511:A-PE-C-2

防塵キャ
ップ

外径×肉厚(mm)条長(m)T1(mm)

D1(mm)②6.35×0.95

208242分用両端

CAT-320②9.52×1.020827

3分用両端CAT-420②12.7×1.2

2010344分用両端

CAT-520②15.88×1.3

2010375分用両端

CAT-S-320②

9.52×1.02020513分用両端

CAT-S-420②12.7×1.2

2020544分用両端

CAT-S-520②15.88×1.3

2020575分用両端※本仕様書の内容は予告なく変更される場合があります。

仕様書

年

トーヨー冷媒用被覆銅管

日

桃陽電線株式会社＜P-23(L)CAT-V配管セット＞
1.適用規格月

トーヨーのP-23(L)CAT-V配管セットは、アルミ合金管上に難燃性を有した高性能の発泡断熱材を被覆したものです。

2.断面形状トーヨーの冷媒用被覆アルミ合金管は、JIS H4080に規定される3000番系に準ずる引抜管を3.アルミ合金管使用しています。
JIS H4080:3000番系引抜管品種

化学成分(%)

質別

アルミニウム合金継目無管

Si 0.6≧, Fe 0.7≧,Cu 0.2≧,Mn 1.5≧

O4.断熱材

ポリエチレンフォーム化学架橋30倍発泡

引張強さ(N/mm2)
95～125伸び (%)
30以上

耐熱温度120℃で、表面はエンボス加工処理品(ダイアカット)です。

JIS A 9511: A-PE-C-2 に準ず(発泡ポリエチレン断熱材)
種類
保温筒

A種 ポリエチレンフォーム

2種

記号摘要

A-PE-C-2

ポリエチレン又はその共重合体に発泡剤、添加剤を混合して筒状に発泡成型したものもしくは板状又はシート状に発泡させた後、筒状に加工した断熱材

特性
熱伝導率 W/m・K(平均温度 23℃)

引張強さ2(N/cm )

吸水量2(g/100cm )厚さ収縮率(120±5℃)/％

耐熱温度℃

0.043以下

14以上

2.0以下

7以下～1201)

難燃性1)

難燃性を有すJIS C3005に規定される傾斜法での難燃性評価で、60秒以内に自然消火する難燃性を有します。

5.種類及び仕様
品番

対応
冷媒
種別

P-23(L)CAT-V②

アルミニウム合金継目無管 JIS H4080
外径×肉厚
条長(mm)(m)
6.35×0.95

保温材 JIS A9511 ： A-PE-C-2
T1T2D1D2(mm)(mm)(mm) (mm)2, 3, 3.5, 4, 58

9.52×1.0

D3(mm)

827

2451

6, 7, 8, 10⑤6.商品構成
②ﾌﾚ
ｱ
ﾅｯﾄ

ネジキャ
ップ

2分用

2分用

3分用

3分用

両端両端②⑥④④③③①⑦①②③3分フレアナット
2分フレアナット
3分ネジキャップ

④⑤⑥①2分ネジキャップ ⑦3分アルミ合金管 (フレア径φ12.8～φ13.2mm)
断熱材
2分アルミ合金管 (フレア径φ8.7～φ9.1mm)※本仕様書の内容は予告なく変更される場合があります。

仕様書

殿

桃 陽 電 線 株 式 会 社
本社

大阪営業所
東京営業所
名古屋営業
岡山営業所
松江営業所
広島営業所
九州営業所

大 阪 市 天 王 寺 区 石 ヶ 辻 町 18-22〒543-0031
TEL (０６) ６７７１－１２３４(代)FAX (０６) ６７７１－１２５２
大 阪 府 八 尾 市 太 田 新 町 5-63
〒581-0039
TEL（０７２）９２０－１１１２
FAX（０７２）９２０－１１１４
埼 玉 県 川 口 市 戸 塚 2-2-14 モ ア ニ ケ ア ラ 103 号 室〒333-0811
TEL (０４８) ２９７－６６７１(代)FAX (０４８) ２９７－６６７５
愛 知 県 春 日 井 市 美 濃 町 1-149〒486-0917
TEL (０５６８) ３５－５０６１
FAX (０５６８) ３５－５０６２
岡 山 県 岡 山 市 北 区 牟 佐 80-1
〒701-2141
TEL (０８６) 229-3070
FAX (０８６) 229-3071
島 根 県 松 江 市 嫁 島 町 3-25
〒690-0047
TEL (０５８２) ６０－０２７１
FAX (０８５２) ２５－０２７２
広 島 県 広 島 市 安 佐 南 区 八 木 2-12-31〒731-0101
TEL (０８２) ８４６－５２８７
FAX (０８２) ８４６－５２８８
福 岡 県 太 宰 府 市 大 字 通 古 賀 2-8-28〒818-0104
TEL (０９２) ９２８－３０１５
FAX (０９２) ９２３－７４４７