イーサネットディスクリート I/O モジュール

メカニカルリレー出力 6 点◆

ディスクリート入力 6 点◆

Ethernet I/O + 拡張 I/O◆

マルチプロトコル対応

BusWorks® NT2000 シリーズは、イーサネット・リモート I/O 用途としては、モーター、ポンプ、ライト、ヒーター、主な特徴とメリット
システムにとって費用効果の高いモジュール式のファン等の ON/OFF モニタリングや制御、バルブ、ドア、ウェブブラウザを使ってイーサネット上で設定ソリューションを提供します。モジュールは 2 種類あります。 ゲートの開閉状態の ON/OFF モニタリングや制御などがあります。
NTE イーサネットモデルは、プロトコルインターフェースと、拡張可能な I/O 容量、１つの IP アドレスで最大 60 の入出力信号処理チャンネルを備え、NTX 拡張モジュールは、 絶縁された RS-485 バスは、DIN レールに沿って連結するコネクタを使って、最大3台の拡張モジュールをI/O チャンネル（信号タイプ混在）に対応
任意の NTE イーサネット通信モジュールに接続することで、イーサネットモジュールにつなぐことができます。
I/O チャンネルを追加します。
Modbus TCP/IP、Ethernet/IP、* Proﬁnet 通信を
この内部 NT バスによって、電源と通信をモジュール間に現場で選択可能
NT2130 モジュールには、5A のメカニカルリレーが分配します。ユーザーは、NT バスにアナログ、温度、6 点とディスクリート入力が６点あります。
ディスクリートの各 I/O モジュールを混在させることがi2o ピアツーピア通信またはマルチキャスト通信
NTE イーサネットモデルは、ディスクリートデバイスのできます。
レベルを監視または制御するコンパクトなネットワーク
2 つの RJ45 ポートでデイジーチェーン接続が可能インターフェースです。
Acromag の i2o® メッセージング技術により、高出力 SPST A 接点リレーが最大 5A の電流でNTX 拡張モデルを追加すると、１つの IP アドレスでマスタコントローラがなくてもリモートモジュール間で30V DC/240V AC を切り替え
最大 24 点のリレーと 24 点のレベル検出入力を接続
直接ピアツーピア通信またはマルチキャスト通信が可能です。
できます。
TTL 閾値および最大 32V DC 対応のアクティブハイ入力設定可能なカウンタ／タイマーおよび積算機能* OPC-UA、* MQTT および * RESTful API IIoT 対応
条件ロジックの採用でルールベースの I/O 動作を実現
高度な * アラーム機能および * データ記録機能
I/O モジュールを入出力、ネットワーク、電源間で 1500Ｖの絶縁

ウェブブラウザで25mm の薄型ハウジングで、挿抜可能な端子付き

簡単に設定

広範な動作温度（−40 〜 70℃）
CE 適合。UL/cUL クラス 1、ディビジョン 2 および
ATEX/IECEx ゾーン 2 認証（申請中）* 準備中。使用可能かどうかは工場にお問い合わせください。

詳細情報・お問い合わせ … https://www.mtt.co.jp

計装フリーダイヤル … 0120-853-537

イーサネットディスクリート I/O モジュール
環境および物理仕様

メカニカルリレー出力

性能仕様

構成：
絶縁Ａ接点１(SPST-NO) 密封型リレー 6 点
イーサネットインターフェース (NTE モデルのみ )
接点定格：
通信：
5A, 250V AC または 30V DCModbus TCP/IP、Ethernet/IP、*Proﬁnet のいずれかに最大開閉電圧：設定可能、ただし Proﬁnet の対応は準備中。
277V AC / 125V DC
データ速度 10/100Mbps、自動検知。
最大開閉電力：IP アドレス：
初期設定値 192.168.0.10、静的 IP または DHCP を設定可能。 1250VA または 150W
最小開閉負荷：1mA, 5V DC
ディスクリート入力
抵抗：
入力信号電圧範囲：30ｍΩ以下 (6V DC, 1A 時 )0 〜 +32V DC
電気的寿命：
入力電流：
メカニカル ： 20,000,000 回以上
32V DC 時 280µA（標準値）
3Ａ： 100,000 回以上
入力信号閾値：
5Ａ ： 50,000 回以上
TTL 互換、ヒステリシス 100mV（標準値）
開閉頻度 ： 20 回 / 分
Low→High 閾値：1.7V DC（標準値）
接点材質：High→Low 閾値：1.6V DC（標準値）
銀ニッケル合金に金を被覆 (Ag90 Ni10+Au)
TTL ロジック限界 ‒ LOW：0.8V DC 以下
初期耐電圧：TTL ロジック限界 ‒ HIGH：2.0V DC 以上
抵抗値 1000ＭΩ ＠500V DC
入力抵抗：
開放接点間 ： 7509V AC 50/60Hz、1 分間
標準 10kΩ（各入力は 10kΩプルダウン抵抗内蔵）
接点−コイル間 ： 3000V AC 50/60Hz、1 分間
入力プルダウン（内蔵）：リレー応答 ( リレー時間遅延なし )：各入力は I/O リターへの 10kΩプルダウン抵抗を接点はバウンスなしで 10ms 以内に通電、バウンス内蔵しているため、フローティングなし。
なしで5ms 以内に解除 ( ネットワークタイムは含まない )入力ヒステリシス：
100ｍV DC（標準値）
入力応答時間：5ms（標準値）、ネットワークタイムは含まない。
入力過渡電圧抑制回路：
すべての入出力点に設置。動作電圧最大 38V、絶縁破壊電圧 47Ｖ、制限電圧 77Ｖ。

カウンタ／タイマー入力カウンタ：
入力 ( チャンネル 1 〜 6) が 85Hz までの信号のup/down イベントカウンタとして動作。
カウンタプリロード値：
チャンネルごとに 0 〜 4,294,967,295 でスタート可能。
カウンタデバウンス：
0 〜 65,535ms でノイズやリレーのチャタリングを除去。
カウンタアラーム：
アラームは終端値に達すると出力状態を切り替え。
アラームの状態は、次のカウントの後に自動リセット、またはリセットされるまでホールド／ラッチ可能。
FRAM：
4Kb(4096 ビット ) の不揮発性メモリでカウンタ値とスケーリングおよび積算情報を保存。

入出力一般
入力更新／変換速度：10ms ごとに最新データがネットワーク上で利用可能。
イーサネットコマンドからの応答時間：
5ms 未満（標準値）

詳細情報・お問い合わせ … https://www.mtt.co.jp

温度および湿度：
動作時：−40 〜 +70℃
保管時：−40 〜 +85℃
相対湿度：5 〜 95％（結露のないこと）
絶縁：
入出力チャンネル（一括）、各ネットワークポート、電源回路間に 1500V AC 60 秒および250V AC ／ 354V DC 連続
電源：
9 〜 32V DC SELV 電源を NTE モデルにのみ配線。
NTX モデルへは NT バス接続を介して電力を供給。
電力消費量：
NTE2131：2.6W 以下（入力）NTX2131：1.0W 以下（１台）
寸法（W×H×D）：
NTE：25×116.9×139.2 mm
NTX：25×116.9×116.65 mm
重量：NTE：0.23kg
NTX：0.14kg

規格および認証
電磁両立性（EMC）：
CE マーキング、EMC 指令 2004/108/EC 準拠。
安全規格：
UL/cUL：クラス 1、ディビジョン 2、グループ A、B、C、D。
ATEX/IECEx：ゾーン 2。

ご注文案内
機種
NTE2131-1111
イーサネット I/O モジュール、RJ45 2 ポート、リレー６点、ディスクリート入力 6 点
NTX2131-0011
拡張 I/O モジュール、リレー６点、ディスクリート入力 6 点

オプション品5035-369
5035-370
イーサネットパッチケーブル、低 EMI、二重シールド
3 フィート（5035-369）または5 フィート（5035-370）
PS5R-VB24
24V DC 電源、出力 15W。

計装フリーダイヤル … 0120-853-537