電 気 の 安 全・安 心 の た め に特集

平成 29 年度自家用電気工作物の立入検査について
PCB 含有電気工作物の早期処理について

お客さま訪問 / 北陸計器工業株式会社（石川県）

電気とともに半世紀。電力量計分野のプロとして電気のある暮らしに安心・便利な製品を提供。

北陸発いきいき情報 / 内灘町（石川県）

ひと・まち・海が輝き笑顔あふれるまち

デマンド監視サービス導入事例 / ゆ湯の宿白山菖蒲亭（石川県）

電力使用状況の見える化で、社員の節電意識が向上

平成 30 年度電気保安功労者表彰
災害時の安全対策は万全ですか？

キーワード
uiz
Key Word Q
クイズ

応募方法

下記の 2 つのうちからご応募ください。

1. 協会HPから応募
北陸 電気保安検索

2. ハガキでの応募※郵便切手は発送者ご自身でご負担ください。

〒 930︲0004①氏名

富山市桜橋通り 3︲1②住所○○○○年 3 月 31 日まで（電気ビル内）③電話番号に処分を行ってください。

北陸電気保安協会

高濃度 PCB 廃棄物は広報部 まで（北陸地区）④クイズの答え⑤本誌へのご意見・ご感想（○○○○をお答えください）

正解者の中から抽選で 10 名さまに粗品（図書カード）を進呈いたします。
当選者の発表は図書カードの発送をもってかえさせていただきます。

2018 錦秋号

No.278

応募締切2018 年 12 月 31 日（月）必着※ご記入いただいたお客さまの情報は、当選者への粗品送付及びご意見などへの回答目的にのみ使用し、他の目的には一切使用しません。

盛夏号（No.277）の正解は 1 5 でした。たくさんのご応募ありがとうございました。

発行所

一般財団法人 北陸電気保安協会

富山支店


〒 930︲0996 富山市新庄本町二丁目 9 番 98 号
TEL076︲452︲0515

石川支店


〒 924︲0014 白山市五歩市町 400 番TEL076︲274︲4580

福井支店


〒 910︲0003 福井市松本 1 丁目 1 番 22 号
TEL0776︲24︲5626

当協会の許可なくして複製・転載することはご遠慮ください。
2018年（平成30年）10月1日発行
年４回発行［４月・７月・10月・１月］

2018

錦秋号
No.2782018

平成29年度

錦秋号
No.278o n t e n ts
03

自家用電気工作物の立入検査について
中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署

平成 29 年度自家用電気工作物の立入検査について
中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署

06

PCB 含有電気工作物の早期処理について08

デマンド監視サービス導入事例／白山菖蒲亭（石川県）❶ 概要❹ 検査結果

電力使用状況の見える化で、社員の節電意識が向上

10

電気とともに半世紀。電力量計分野のプロとして電気のある暮らしに安心・便利な製品を提供。

12

13

主任技術者の執務状況については、
表１のとおり、
主任技

確立され、保守管理が十分に行われているかどうかを検査

術者等の変更を要する事業場が１件ありました。

本号の表紙

し、
「感電死傷事故」、「電気火災事故」、「電気事業者の供給設

保安規程の手続状況については、
表２のとおり、
変更届出が福井県大野市

備への波及事故」などの電気事故の防止及び当監督署とし必要なものはありませんでした。

お客さまとの対話で原因発見

越前大野城て自家用電気工作物の保守保安状況を総括的に把握するこ

平成 30 年度電気保安功労者表彰

越前大野城は、天正３年（1575）頃、織田プロの仕事現場〜検査員の体験から〜／富山支店 今枝正弘

北陸発いきいき情報／内灘町（石川県）

金森長近により、築城されました。現在の城は、昭和 43 年に再建されたもので、城ています。10 月ごろから４月末ごろ、一定の気象条件がそろった時、雲海があらわ
れ「天空の城越前大野城」
を見ることができます。11 月頃が最も出現する時期といわれています。

ます。

主任技術者の執務状況
執

務

状

況

件

執務不十分

❷ 対象事業場の選定
平成 28 年度末における管内の自家用電気工作物設置事
業場約 2.6 万件の中から、次に該当する 29 事業場を重点に

項

内には歴代城主の遺品が数多く展示され

表１事

災害時の安全対策は万全ですか？

信長より大野郡の３分の２を与えられたとによって、今後の保安行政に反映させるため実施してい摘

ひと・まち・海が輝き笑顔あふれるまち

16

電気工作物の自主保安体制が、それぞれの事業場において（１）法令に基づく手続の状況について

指14

立入検査の目的は、電気事業法に定められている自家用

お客さま訪問 No.278 ／北陸計器工業株式会社（石川県）

選定し、実施しました。
（１）平成 28 年度に電気事故があった施設改修要求に応じない

0

改修指摘、点検なし

0

ビルメン常駐なし

0

主任技術者等の変更を要する

1

執務不良

0

執務体制の不備

1

その他

0

合

（２）保安の確保が適切でないおそれのある施設（不適切事

数
0

計

1

項等の報告のあった施設）（３）電気保安の実態把握が必要な施設（外部委託事業場や申請届出漏れ等のあった施設）❸ 検査の内容

ご注意ください！
不審なセールス電話や訪問販売
最近、工場や事務所など、お客さまに「保安協会」や「保安協会の代理店」など「北陸電気保安協会」と類似した名称を名乗る、不審なセールスや訪問販売が多発しております。

北陸電気保安協会では、電話による勧誘や提案は一切しておりませんので、
ご注意ください。

不審な電話の一例「保安協会ですが、電気料金が安くなるので３カ月分の検針票を見せてほしい。」「○○保安協会の○○ですが、現在契約している動力の基本料金を教えてください。」「○○○○協 会 で す。電 気 料 金を安くする為に負荷測定させてほしい。」

不 審 と 思 わ れ る 場 合 、当 協 会 ま で お 問 い 合 わ せ し 、ご 確 認 く だ さ い 。

02

でんきほあん 2018 錦秋号など（１）電気事業法関係法令に基づく届出・報告等の関係書類が所定の期間保存されているか。
（２）法令に適合した電気主任技術者が選任されているか。

表２

保安規程手続状況
要変更事項

件

数

事業場名変更0組 織 変 更0

構内区域変更0

点検基準変更

0

その他

0

合

計

0

（３）保安規程に定められた、
電気主任技術者の職務・保安教
育・日常巡視点検・定期点検などの保安業務が遵守されているか。
（４）電気工作物が技術基準などに適合した施設となっているか。

（２）保安規程の遵守状況について
表３のとおり、保安規程に定められた事項について、その実施が十分に行われていないものが 23 件ありました。
平成 29 年度の主な要改善事項は、関係書類・図面の整備、修正がなされていないものでした。具体例としては、設備台帳が整備されていない、工事や不良箇所の改修記録が保管されていないものでした。

でんきほあん 2018 錦秋号

03

表３

表４

保安規程の遵守状況
要

書類管理

項

件

数

接地抵抗の値が過大

170

平成 29 年度に実施した立入検査の結果について、電気

だくようお願いします。また、日頃から設置者との意志疎通工作物（受配電設備、負荷設備）が技術基準に適合していなを図り、停電点検や設備改修等を計画的に進めることに加い事項及び保安規程を遵守していない事項が多数見受けらえ、設置者の電気保安に対する意識を高めていただくことれました。

を期待します。

接地工事施工方法が不適切

17

2

2

Ｂ種接地工事が不適切

24

2

点検が実施されていない

3

受電用遮断器の遮断容量が不足

34

0巡視・点検の記録が適切になされていない2

過電流遮断器の性能等が不適切

34

0

地絡遮断装置の性能等が不適切

36

0

その他

1

関係書類・図面の整備、修正がなされていない38

08

高圧受配電設備等の出入口に立入禁止等の表示がない

運転・操作基準が適切に定められていない

38

02

高圧受配電設備等の出入口に施錠装置がない

連絡体制が整備されていない

2

電柱の足場金具等が地表上 1.8 ｍ
未満に設置されている

53

0

代務者が定められていない

023

高圧架空電線路支持物の支線の施設方法が不適切

611

架空ケーブルの施設方法が不適切

670低圧架空電線路の地上高さが不足
している

68

0

高圧
（低圧）
架空電線路等相互の離隔距離が不足している

74、
75、76

1

高圧
（低圧）
架空電線と建造物等の離隔距離が不足している

55、71、
77、78、79

0

高圧
（低圧）
架空電線が植物に接触
している

79

0

配
電

（３）電気工作物の不良事項状況について
表４のとおり、維持管理状況について適切でないものが15 件ありました。
平成 29 年度の主な不良事項は次のとおりでした。
（受配電設備）①接地工事の施工方法が不適切

２件②Ｂ種接地工事が不適切

２件

小（負荷設備）①低圧屋内配線器具の施設方法が不適切（充電部露出、器具の固定等）

５件

特に、低圧屋内配線器具の施設方法が不適切な事例として、分電盤内においてブレーカーの充電部が露出しているこ部分が合成樹脂管等で覆われていないものがありました。

荷 設

切な事例として、Ａ種接地工事で接地線の地表上２ｍまでの負とが多く見受けられました。また、接地工事施工方法が不適

持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行っていた件数

点検頻度が遵守されていない

計

して、同様な事象が発生しないよう、電気工作物の工事、維

条項

3

合

❺ むすび

不良事項

保安教育・訓練が適切かつ計画的に実施されていない

受

その他

事

備

巡視点検

善

設

保安教育

改

電気工作物の不良事項

計

6

備

電線の接続方法が不適切

12

1

電路の絶縁抵抗値が基準を満たし
ていない

14

0

機械器具の鉄台及び外箱の接地未
施工

29

1

過電流遮断器の施設方法が不適切

33

0

地絡遮断装置未設置

360

低圧架空引込線の地上高さが不足
している

116

0

地上に敷設する電線路が不適切

1280低圧屋内配線にビニールコードを
使用

146

1

低圧分岐回路の施設方法が不適切

149

1

低圧屋内配線器具の施設方法が不適切（充電部露出、器具の固定等）

150

5

低圧屋外機械器具の施設方法が不
適切

151

0

ケーブル工事が不適切

164

0

屋外配線の施設方法が不適切

166

0アーク溶接装置の施設でＤ種接地工事が施されていない
小
合

計
計

190

0
9
15

立入検査実施件数

29

１事業所あたり不良件数

0.52

これらの原因について、設置者の法令遵守に対する意識

設置者においては、経済・社会の高度化、多様化の進展に及び電気保安に関する理解が十分でないこと、電気主任技

伴う、電気設備の信頼性及び安全性を確保することの重要術者（電気保安法人、電気管理技術者等を含む。
）の電気事業性を十分認識し、保安規程に定めた「設置者の義務」を遵守

法、同法関係法令及び保安規程に関する認識が十分でないするとともに、感電死傷事故、電気火災事故、波及事故等をこと、及び設置者が設備改修等を計画的に行うよう電気主任

起こさないよう社会的責任を強く認識して不良事項につい技術者からの指示、助言が十分でないことが考えられます。

ては早急に改修し、電気主任技術者の意見を尊重して電気

電気主任技術者においては、これらの不良事項を参考と保安の確保に万全を期されるよう切望するものであります。

〈お詫びと訂正〉
でんきほあん盛夏号（No.277）「平成 29 年度管内の電気事故❶ 全体概要平成 29 年度に当署管内で発生した電気事故は 37 件（絶電気事業用電気工作物（以下「事業用」という。
）と自家用

縁油漏洩事故を除く）で、前年度に比べて 10 件の増加とな

電気工作物（以下「自家用」という。
）の別では、事業用が９りました。要因としては、積雪などにより自家用電気工作物

件、自家用が 28 件であり、うち発電所での発生が 21 件でについて」におきまして、内容にで主要電気工作物の破損事故が増加したことがあげられました。
（第１表参照）

誤りがございました。

す。

深くお詫び申し上げるととも

第１表に、右記の通り訂正させていただきます。
※赤字・赤枠部分が訂正箇所です。

感電死傷事故（発電所で発生した事故：外数）
感電以外の死傷事故（発電所で発生した事故：外数）
電気火災事故社会的影響を及ぼした事故
電気工作物に係る物損等事故（発電所で発生した事故：外数）
主要電気工作物の破損事故（発電所で発生した事故：外数）供給支障事故
波及事故
異常に放流された事故法第 106 条に基づく報告徴収
絶縁油漏洩に係る事故
計
絶縁油漏洩に係る事故を除く 計

でんきほあん 2018 錦秋号

事業用作業者 公衆自家用作業者 公衆2

計

計

平成 29 年度計
平成 28 年度計
作業者 公衆計 作業者 公衆
計
2
2
2
1
2
3

1

9

9
9

2
2

2
12

2
21

12

12

28
28

2
2

37
37

1
9
13

1
1

2
2

27
27

※
「絶縁油漏洩に係る事故」は、平成 24 年 9 月 19 日改正により絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料 1kg につき 0.5mg 以下であるものは報告対象外となった❹ 主要電気工作物の破損事故
平成 29 年度において主要電気工作物の破損事故は 23❺ 波及事故（他の電気事業者又は一般電気事業者等に供給支障を発生させた事故）件（前年度９件）発生しました。発生場所の内訳では自家用

平成 29 年度において波及事故は自家用で 12 件（前年の発電所が 12 件と多くを占めており、発生の件数や場所度 13 件）発生しました。自家用で発生する電気事故のうちは、積雪や台風などの気象条件も影響しています。

波及事故の占める割合は大きく、平成 29 年度では 28 件中

また、平成 20 年度以降自家用における主要電気工作物の破損事故は第６図のとおり 56 件発生しており、発電所

12 件と 42.9 ％が波及事故となっています。
また、波及事故の原因となる電気工作物は開閉器が７件と波及事故のうち 58.3 ％を占めました。
（第 7-1 図参照）平成

が 50 件と多くを占めています。

20 年度以降の集計でも、開閉器が 55.0 ％となっています。
第６図

（件）
14

自家用における主要電気工作物破損事故
太陽光発電所
火力発電所
水力発電所
風力発電所
需要設備

12
10
8

追加

6
4
2
0

04

平成 29 年度電気事故総括表（単位：件）

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29（年度）

でんきほあん 2018 錦秋号

05

PCB 含有電気工作物の

1 PCB（ポリ塩化ビフェニル）とは2 PCB 廃棄物の取り扱い

ポリ塩化ビフェニル（以下「PCB」という）は、絶縁性、不燃性などの特性を持ち、変圧器・コンデンサの絶縁油等、幅広い用途に使しかし、昭和 43 年にカネミ油症事件が発生するなど、その有害性が社会問題化し昭和 47 年以降 PCB の新たな製造は無くなり、昭和 48 年に制定された「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」により PCB の製造、輸入等が原則禁止となりました。

封印口
外

高圧端子
碍

缶

高圧変圧器

に必要に応じて調査を実施し、処分に向けた手配・準備を行う必
コンデンサー

高圧コンデンサー

製造年を確認●変圧器類：
平成 6 年以降※1●コンデンサｰ：平成 3 年以降

Japanese/pis/pcb/hanbetsuhyo.

注意：
銘板確認のため、通電中の変圧

使用中：「高濃度 PCB 含有電気工作物」
廃止後：「高濃度 PCB 廃棄物」

0.5ppm超使用中：「低濃度 PCB 含有電気工作物」
廃止後：「微量 PCB 汚染廃電気機器等」

変圧器・コンデンサ等の確認フロー図

安定器の場合は【図 3】のフロー図を参照してください。
詳細は各メーカーに問い合わせるか、（一社）日本照明工業会のホームページを参照ください。
http://www.jlma.or.jp/kankyo/pcb/index.htm

銘板から PCB 使用安定器かどうかを確認
該当せず

事業エリア
平成33年
3月31日まで

変圧器・コンデンサー

豊田事業エリア

平成34年 3月31日まで
変圧器・コンデンサー

北九州事業エリア

平成33年 3月31日まで＊小型電気機器の一部を除く。

平成39年 3月31日まで

高濃度 PCB 廃棄物の処分期間

4 PCB 廃棄物の処分方法

5 PCB 廃棄物の届出

PCB 廃棄物は、前述のとおり PCB 濃度等により、高濃度 PCBPCB 廃棄物を所有している設置者の皆さまは、処分が完了するまで各関係省庁に多くの届出が必要になり廃棄物と低濃度 PCB 廃棄物に分類されます。
高濃度 PCB 廃棄物については、JESCO（中間貯蔵・環境安全事

該当

害化処理認定事業者、もしくは、都道府県市の長から PCB 廃棄

使用中：「高濃度 PCB 使用製品」
廃棄後：「高濃度 PCB 廃棄物」

安定器の確認フロー図

ます。

業株式会社）で処理を行っています。処理を委託するためには、

低濃度 PCB 廃棄物については、環境大臣が個別に認定した無PCB は含有されていません。ただし、耐用年数を過ぎている
照明器具は速やかに交換し、各自治体の指導にしたがって廃棄物として適正に処分してください。
図3

北九州・大阪・豊田

平成30年 3月31日まで

物に係る特別管理産業廃棄物の処分業許可を得た事業者により6 おわりにPCB 廃棄物に該当する電気工作物の多くは、製造後25 年以上経過しています。
停電事故等を未然に防止し安全に電気をご使用いた処理を行います。

検査員までご連絡ください。

安定器及び汚染物等＊

大阪事業エリア

合せください。

出典：環境省・経済産業省パンフレットより抜粋

器、コンデンサ等に近づくと感確認が必要な時は、当協会担当

東京事業エリア

平成34年 3月31日まで

変圧器・コンデンサー

能です。）詳しくは JESCO 登録担当（03-5765-1935）までお問※2 変圧器類については、製 造 時に充 填された
絶 縁 油 中 の PCB 濃
度であること引き続き使用するか、通常の産業廃棄物として適正に処分してください。

電の恐れがあり大変危険です。

変圧器・コンデンサー

要があります。また、保管中の PCB 含有電気工作物についても

事前に登録を行う必要があります。
（使用中であっても登録は可

0.5ppm 以下

PCB は含有されていません。
図2

事業エリア
平成35年
3月31日まで

図1

絶縁油※2を採取してPCB 濃度を測定

絶 縁 油 の 入 替や絶 縁
油に係るメンテナンスが行われていないこと

北海道（室蘭）・東京

出典：環境省・経済産業省パンフレットより抜粋

該当該当 ※1 変圧器類については、

https://www.jema-net.or.jp/
html

該当せず

平成34年 3月31日まで

安定器及び汚染物等

低濃度PCB廃棄物の処分期間

該当せず

ください。

北海道（室蘭）事業エリア＊

安定器

保有している電気工作物が、PCB 含有電気工作物であるかどうかの確認が必要になります。
銘板から PCB 使用電気機器かどうかを確認

変圧器・コンデンサー

同様に処分に向けた対応が必要です。

3 PCB 含有電気工作物の確認方法

ページを参照ください。

区）、低濃度 PCB 廃棄物は平成 39 年
（2027 年）3 月 31 日までにの可能性がある電気工作物は、計画的に使用を停止するととも

子

素体絶縁紙

か、
（一社）日本電機工業会のホーム

濃度 PCB 廃棄物は平成 34 年（2022 年）3 月 31 日まで（北陸地

したがって、使用中の PCB 含有電気工作物および PCB 含有

放電抵抗

PCB油
プレスボード素 子（絶縁紙＋アルミ箔）
素 体
締めバンド
（ブリキ＋クラフト紙）
折り曲げ
半田付け
接地端子

詳細は各メーカーに問い合わせる

PCB 廃棄物は「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推処分を完了しなければなりません［図 1］。

［PCB 使用の製品例］

方法は、【図 2】のフロー図を参照して高濃度PCB廃棄物の処分期間

進に関する特別措置法」により処分期限が定められており、高用されてきました。

変圧器、コンデンサ等の確認（判別）早期処理について無害化処理事業者の連絡先等は環境省の以下のホームページ

だくために、また、法で定められた期限までに処理するで紹介されています。

ためにも、使用中の PCB 含有電気工作物の廃止・更新、

https://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html

PCB 含有の可能性がある電気工作物の調査等、早めのご対応をよろしくお願いいたします。

高濃度ＰＣＢ廃棄物

PCB廃棄物
低濃度ＰＣＢ廃棄物

処理

中間貯蔵・環境安全事業
株式会社（JESCO）

処理

無害化処理認定施設
都道府県知事等許可施設

ご不明な点がございましたら、お気軽に当協会までお問合せください。

出典：環境省・経済産業省パンフレットより抜粋

出典：環境省・経済産業省「ポリ塩化ビフェニル（PCB）使用製品及び廃棄物の期限内処理に向けて」パンフレット

06

でんきほあん 2018 錦秋号

でんきほあん 2018 錦秋号

07

デマンド監視サービス
ゆ湯の宿
導 入事例
白山菖蒲亭
(石川県加賀市)

今後も省エネルギーを心がけて
当旅館では今後も省エネルギーを進めていきたいと思ってます。先日750本あまりの電灯のLED化も完了しました。
保安協会さんには今後も節電に対するフォローも期待しています。特にモーター類、ポンプ類などの動力の節電方法や、見えない場所での節電方法などのアドバイスをお願いしたいと思っています。

電力使用状況の見える化で、社員の節電意識が向上
白山菖蒲亭は開湯1300年を誇るいで湯の街「山代温泉」にある人気のお宿です。49室ある客室のうち20室が源泉100％の露天
運用風景

風呂付きで、眺望を楽しみながらゆったりと入浴することができ

デマンドモニター

空調コントロールパネルます。また、橋立漁港の新鮮な海の幸と加賀平野で採れた地野菜を中心にした郷土の味も自慢のひとつ。家族客から団体客まで、

電気設備

県内外の観光客でにぎわうお宿に、デマンド監視装置を導入した

電灯用変圧器…200kVA
動力用変圧器…550kVA

取り組みと効果について、代表取締役の岸田隆夫さんにお話を伺いました。

代表取締役 岸田隆夫さん

2015年度（対策前）

2017年度（対策後）

最大デマンド300 kW

251 kW

年間使用電力量

987 MWh912 MWh

お客様の快適性と節電を両立したい
デマンド監視装置導入に当たって、一番大切にしたのはお客様にご不便を感じさせないようにという思いがありました。
旅館業の場合、客室など電気を切ることができない場所や時間帯があります。そのため、「自動制御はあえて行わず、お客様

ゆ湯の宿 白山菖蒲亭（石川県加賀市）の状況を確認した上で、手動による制御を行う方が良い」という思いに至りました。
デマンド監視装置取り付けに際して、保安協会さんに電気使用状況確認を行ってもらい、全館の空調設備リストを作成。

日本海の新鮮な幸と▶
加賀平野で採れた地

それを元に担当者と相談の上、デマンド警報装置対応マニュアルを作成し、それを設定値（限界電力）に近づいた時に、どの野 菜 を 使 い 、旬 の 味 ･

空調から停止させるかということや停止を行う従業員の人選など、細かな運営方法を決めました。

郷土の味・手作りの味を大切にした料理。

運用開始しての感想
白山菖蒲亭では節電が必要な時に空調を切るのはロビー、従業員の食堂、宴会場など、その時間に使っていない場所で使用電力が多い場所に限定するよう運用。
慣れるまでは設定値（限界電力）になる前の何分前でスイッチを切り始めるかというのが難しかったのですが、最近コツが分かってきました。季節やお客様の流れなど、現場でないと分からないこともあります。臨機応変を心がけ、お客様のためには
導入当初は若干オーバーしても目をつぶる時もありましたが、今はみんなうまく対応してくれるようになり、運用が軌道に▲源泉100％の客室露天風呂

乗ってきました。

見える化で、
節電意識が向上デマンド監視装置の設定値（限界電力）
や目標値は保安協会さんに設定してもらえるので、そんなに扱いが難しい装置ではないのがうれしいですね。
また、今回導入に至ったきっかけは、「節電意識を社員に教育したい」ということでした。
パネルで使用電力が見えることにより、社員の節電意識も高まったように感じています。

08

でんきほあん 2018 錦秋号▲加水無しの源泉そのままの温泉〒922-0257 石川県加賀市山代温泉桔梗丘4-34-1［TEL］0761-77-0335 ［FAX］0761-76-3711［URL］http://www.shoubutei.co.jp/

でんきほあん 2018 錦秋号

09次世代の電力社会実現を目指して

器、アレスタ（避雷器）、ZnO 内蔵支持
碍子の再生業務も行っています。これらの配電機材の再使用により、資源のまもなく創業 50 周年を迎える北陸

節約や環境対策にも貢献しています。

計器工業株式会社は、省エネルギー・
再生可能エネルギー推進のため、次世代の電力網（スマートグリッド）の主要部品であるスマートメーターの製造か

No.278

同社の取扱商品はほかにも、高演色かつ超高輝度・大光量の LED 照明機

国際的に認められた
高精度な校正器、光ネットワークに欠かせない光デバイス関連部材、雷被害に備える雷対策機器、子メーター（証明用電気計器）

ら、組込み、動作試験、製品情報のデー

計測器は、センサーの経年劣化や電タ管理までのセットアップ業務を行っ

子回路等の不具合などにより、正しい測雷対策に必要な SPD（避雷器）や耐ています。

電気とともに半世紀。
電力量計分野のプロとして電気のある暮らしに安心・便利な製品を提供。

雷被害から大切な設備を守るなどがあります。

定値が得られない場合があります。
その雷トランスなどの雷対策機器を取り扱

また、工業系大学との共同研究を通ため、日常の点検のほかに、定期的な保う同社の今後の課題は、耐雷対策の検して、「スマートメーターのデータ」を

守点検や校正が重要となってきます。

討や提案など、雷対策のコンサルティ

活用したシステム開発や、「スマート

同社校正試験センターは、電気分野

ングを、さらに充実させていくことだ

メーター銘板レーザー印字システム」の校正機関として、北陸で唯一 ISO/

そうです。雷が多い北陸という地域特の開発など、新たな製品開発にも積極

IEC17025 の認定を取得。国際的にも性もあり、お客様の大切な設備を雷の的に取り組んでいます。

その高い技術的能力が認められてお被害から守ることが、「暮らし」と「電スマートメーターのほかにも、計器

り、国家・国際標準にトレーサビリティ

気」を守ることにつながります。

用変成器、配電機器の製造や、従来はがとれた標準器により、高精度な校正不要品として廃棄されていた CF 遮断を行っています。

❶

❷

❸

❹

❶お客様対応❷校正試験センターでの校正試験のようす❸電源用 SPD（避雷器）❹信号回線用・電話回線用 SPD（避雷器）

北陸計器工業株式会社
お客さまからひとこと

北陸計器工業株式会社は、「“ 暮らし」と「電気」の間で未来を切り拓く”を企業スローガンに、1970年の創業以来、電力量計や計器用変成器の修理、製造、工事、集配のほか、子メーター（証
明用電気計器）や省エネLED機器の販売、配電自動化用遠方監視制御機器の製造、計測器の校正試験、雷コンサルなどを通して、電力の安定供給と電気事業の発展に貢献しています。

10

でんきほあん 2018 錦秋号

代表取締役社長

保安協会さんは、何かあった時には、迅速丁寧

柳森 幹男に対応してくださり、また当社の休日に合わせて信頼され選択される企業であるために、高品質な製品およびサービスの提供に努めています。

ています。今後もビジネスパートナーとして、末永点検なども行っていただけるので、とても助かっ
くお付き合いしたいと考えています。

北陸計器工業株式会社〒 921︲8811
石川県野々市市高橋町 18 番 1 号
TEL：076︲248︲2142（代表）
FAX：076︲248︲8542
https://www.hokuriku-keikou.co.jp/

でんきほあん 2018 錦秋号

11プロの仕 事 現 場

平成 30 年度 電気保安功労者表彰～検査員の体験から～

8月8日（水）富山電気ビルにおいて、平成30年度電気保安功労者表彰式が行われました。
永年にわたり電気保安に顕著な功績をあげた電気保安功労優良工場に対して、表彰が授与されます。

富山支店「お客さまとの対話で原因発見」

今枝

正弘

当協会のお客さまが栄えある中部近畿産業保安監督部長表彰（1社）、
電気安全北陸委員会委員長表彰（2社）を受賞されました。

「電気保安功労者表彰」は、経済産業省のある日の終業時間間際のことでした。お客さまから一しましたがどこにも異常は見当たりません。根気よく一本の故障の電話が入りました。
「照明とコンセントが停電

つ一つコンセントを確認していると、一つのフロアーコしている」ので見てほしいという内容でした。

ンセントが目にとまりました。フロアーコンセントはそ「電気使用安全月間」の取り組みの一つとして、電気保安に関し、保守運営体制・管理体制が優良であり、保安教育の推進や安全思想の普及などに永年にわたり努力してき早速現地へ向かいましたが到着時にはすでに電気は復の設置環境上、踏まれたりするため比較的損傷しやすい

たと認められる企業等及び個人を表彰する

旧されていました。
立会いいただいた方に「どこかブレー器具です。一見、問題はなさそうに見えたのですが、嫌なものです。

カーが切れていたのですか？どなたか復旧されたのです

予感がします。私はこのコンセントを分解してみることか？」と尋ねたところ、電話をかけた方は外出されていにしました。上蓋を外してみたところ、電源ケーブルの被て、よくわからない様子でした。
電気は復旧していること

覆がめくれ電線が露出しているではありませんか。
「ここから、当時の状況もわからず原因箇所の検討がつきませだ！」思わず声がでました。損傷の状況から、この部分がん。
「困ったなぁ」と思いながら、念のため異常がないか調

コンセントを使用したときに金属部分に触れて漏電が発査を開始しました。

生したと推測できます。電源ケーブルの被覆損傷部分は、まず、近くにある分電盤を確認しましたがブレーカー

とりあえず応急処置としてビニルテープを巻き、お客さは「入」の状態でした。
屋外キュービクルに移動して、漏電

まには電気工事会社さんに修理の依頼をしていただくよ

していないかどうか、測定器を使い確認しましたが、異常

うお願いしました。

は認められません。
そこでお客さまに「過去にブレーカー

お立会い頂いたお客さまからは「以前受けた保安教育

が切れて停電したことはありませんでしたか？」とあらで漏電の怖さを知っていたので本当に助かった」と感謝ためて尋ねたところ、「３か月ほど前に２階にある大きなの言葉をいただき、お役に立てた事を大変うれしく思い

ブレーカーが切れた事があった」との情報を得ました。今ました。

回も２階のブレーカーが切れていたのではないかと考え

今回はお客さまからお聞きした情報により短時間に不再度調査することにしました。２階に移動し分電盤を確

良個所を特定することが出き、問診の大切さを実感しま

認したところ、
大きなブレーカーとは、漏電を検知して切した。これからもお客さまとの対話を大切にして、電気のれる“漏電ブレーカー”のことでした。やはり漏電が発生

お医者さんとして、お客さまのお役にたてるよう努力ししていた可能性があります。付近の電気機器を主に点検ていきたいと思います。

◀平成30年度電気保安功労者表彰受賞者（中部近畿産業保安監督部長表彰）

中部近畿産業保安監督部長表彰- 工場等の部（自家用電気工作物設置者）-

酒井化学工業株式会社
鯖江工場 さま住

所 福井県鯖江市川去町32字2-1

事業内容 産業用プラスチック資材の製造及び販売（包装、建築土木、雑貨）

電気安全北陸委員会委員長表彰- 工場等の部（自家用電気工作物設置者）-

森本精管株式会社 さま
住所 石川県輪島市門前町北川9-1番地

事業内容 ステンレス鋼、及び特殊合金の継目無し細管の製造加工

株式会社ネツレン小松 さま
住所 石川県小松市工業団地1丁目37番地3

事業内容 金属材料、金属製品の高周波焼入、焼戻

漏電の原因となったフロアコンセント

12

でんきほあん 2018 錦秋号

でんきほあん 2018 錦秋号

13

北

陸

発

いきいき
情

報

石川県

内灘町
面

積：20.33km2

総人口：26,723 人（平成 30 年 7 月末）

HOKURIKU LOCAL GOVERNMENTINFORMATION

内灘町は、日本海と河北潟を中心に自然があふれ、高台からは白山・立山連峰を望む風光明媚な砂丘のまちです。昭和 37 年の町制施行以来、金沢近郊の住宅都市として大きく成長を遂げてきました。
これからも「明るく元気なまち」を目指して、住環境・都市基盤の整備等に努めるとともに、
町民目線に立って行政サービスの充実に取り組み、「誰もが住んでよかった、住みたいと実感できる町づくり」を進めてまいります。

ひと・まち・海が輝き
笑顔あふれるまち

❶

❷

内灘町長

川口 克則 さん❸

美しい景観の中でレジャーを楽しむ❹❺❻❶❷白鳥と雪吊りをモチーフにしたデザインのサンセットブリッジ。日中の姿も見ごたえがあるが、おすすめは夕方以降❸ 5 月に開催される世界の凧の祭典では内灘海岸を舞台に世界の凧が一堂に見ることができる。 ❹内灘町総合公園にある大型遊具のテーマは「海賊船」。
体をたくさん動かして遊べます。 ❺木のぬくもりのある内装の白帆台小学校❻親子の遊びや活動の場として利用されるカンガルーム内灘「内灘海水浴場」は、内灘砂丘の南に位置する金沢市内から一番近い海水浴場です。全長 9 キロにも及ぶ内灘海岸は、その広大な砂丘と、日本海に沈む美場、子どもたちに大人気の船型の大型情報の提供や、育児相談、セミナーなど

しい夕陽が魅力。海岸の美しさ・清らか

遊具などがあり、スポーツを楽しむ人のほか、子どもが楽しめるさまざまなさ・安らぎ・優しさ・豊かさを環境省が評や、家族連れでにぎわっています。敷地

イベントも開催されています。

価する「快水浴場百選」にも選ばれてい内にある公営の宿泊施設「内灘町サイ

町民の健康づくりの拠点「保健センます。サーフィンや水上バイクなど、マ

クリングターミナル」は、バーベキュー

ター」では、石川県内で唯一実施していリンスポーツのメッカとしても人気が施設や天然温泉もあり、リーズナブル

る 5 歳児健診をはじめとする、子どもあり、毎年 5 月には、国内外から凧揚げ

な価格で宿泊できます。

の健診や、育児・発達相談の充実を図っています。また、健康な毎日をおくるた愛好家が集まる凧の祭典「世界の凧の祭典」
が、開催されることでも有名です。
内灘町のランドマークとして、またデートスポットとして人気なのがでんきほあん 2018 錦秋号

めに、特定健診・特定保健指導での生活習慣改善指導で「一人ひとりの健康づくりへの意識づけ」を勧めています。さ金沢市のベッドタウンとして栄えてらに、食育推進事業、メンタル支援事業

メートルの斜張橋で、夜間にはライト

きた内灘町には、良好な住宅地がたくなど、多様な健康づくりにも力を入れアップされ、ロマンチックな雰囲気にさんあり、安全・安心で快適な生活を支ています。

包まれます。

える環境が充実しています。

「サンセットブリッジ内灘」。全長 34414

安全・安心で快適な生活環境

EVENT
自治体イベント情報

文化芸術祭
11 月 10 日（土）〜 12 日（月）
民謡、和太鼓の発表や、
絵画、
俳文、
華道な
どが展示される文化の祭典です。

内灘砂丘フェスティバル
11 月 18 日（日）内灘町に関する歴史や文学、芸術作品にスポットを当てた、講演会やコンサートなどが開催されます。

また、定住促進のための施策も充実

サンセットブリッジの景観を楽し平成 30 年には、新興住宅地の白帆しており、「定住促進新婚世帯新居費用

むなら、「内灘町総合公園」の見晴らし台地区で整備を進めていた新設校「白助成事業補助金」「マイホーム取得奨励台へ。日本海を見下ろす絶好のロケー

帆台小学校」が開校しました。

金」「ふるさと就職奨励金」「三世代ファ

ションから、
晴れた日には、立山連峰や「カンガルーム内灘」は、県内トッ

ミリー同居・近居促進事業補助金」な

白山を眺めることができます。公園内

プクラスの広いスペースに、滑り台やど、さまざまな助成制度があります。

には、温水プールやサッカー場、テニス

ボール遊びなどができるプレイルーム

コート、
野球場、
県内唯一の自転車競技もある子育て支援センターです。育児

でんきほあん 2018 錦秋号

15