ウエットマスター 製 品 一 覧

製品一覧2024 年 9 月版

新製品

WM-VWBタイプ

新

デジタルタイマー式
全自動軟水器

年

2
0
2
4

月版

9

気化式／蒸気式／水噴霧式

業務用・産業用加湿器
流量管理システム機器

エアロQシステム・カラムアイ

床置型 / 単独運転・室内直接加湿
滴下浸透気化式加湿器

製品

WM-WSDタイプ

ウエットマスター 株 式 会 社

空調ニーズを捉えた
新方式の加湿器を開発しています

トータルサプライできるのはウエットマスターです

昭和 44 年

高圧スプレー式加湿器（創業）

気化方式・蒸気方式・水噴霧方式と、すべての

昭和 49 年

各種超音波式加湿器

加湿方式で豊富な製品をサプライできるのはウ

昭和 52 年

減圧機構付蒸気噴霧装置

エットマスターです。空調技術の急速な進歩の

昭和 58 年

赤外線式蒸気加湿器

中で、加湿器の使い方もさまざまです。加湿器の昭和 61 年

天埋カセット型回転気化式加湿器

平成 2 年

各種滴下浸透気化式加湿器

平成 3 年

間接蒸気式加湿器

平成 13 年

床置型滴下浸透気化式加湿器

平成 14 年

低温加湿用蒸気噴霧装置

平成 15 年

省エネ比例加湿システム（滴下浸透気化式）

平成 16 年

電熱式蒸気加湿器

平成 21 年

立体拡散蒸気噴霧装置

平成 30 年

 内直接加湿ダクト接続型
室
滴下浸透気化式加湿器

運転特性は、加湿方式や機種により異なります。
また加湿器の能力は、空気条件や設置場所により変動することがあります。湿度不足を招かないためには、お客様のご使用条件に合わせて豊富な製品の中から適切な加湿器を選定することが大切です。
本書の不十分な点やご要望につきましては、何なりとご相談ください。総合メーカーの技術と実績により、お客様のニーズに的確にお応えします。

ウエットマスターは製造・販売・サービスの一貫体制をとり、たゆまない新製品開発へ取り組む
加湿器の総合メーカーです。
また、リニューアル工事も承ります。
一般空調から産業空調まで
加湿器リニューアルを承ります

充実したアフターサービス体制で後のちまで安心です

加湿器リニューアル業務を行っています。

「後のちまで安心してご使用いただく」、これはすでに多数の施工実績を重ね、信頼性・コスト・メーカーとしての責務であると考えています。

迅速な対応が好評です。次のような場合には、ぜそしてその実践のためには、厳正な品質管理を

ひウエットマスターにご相談ください。

前提として、しっかりとしたアフターサービス●暖房期になると湿度不足になることが多い。

体制をそなえなければなりません。ウエットマス●「部屋が乾燥して困る」といった苦情が寄せられる。

ターは専従のサービス部門を組織化しています。

●加湿器の傷みが目立つ。そろそろ更新の時期である。

約」を設けています。加湿器は、空調機内への取●ランニングコスト（電気代・水道代）を下げて、省エネも図りたい。
●メンテナンスの手間と部品交換のコストを削減したい。
●部屋やゾーンによっては年間冷房の必要が生じてきた。

また、お客様と当社との契約による「定期点検契付などお客様による保守点検がしづらいことも多く、能力不足や老朽化を早めることがあります。保守契約では、専門スタッフによる定期的なサービス業務を行うため、このような場合にも安心してご使用いただけます。

製品一覧

2024 年 9 月版

トピックス
新製品情報、ニュースなど………………………………………… 1

業務用・産業用加湿器
加湿器の用途別分類と加湿の目的 … …………………………… 3
一般空調（保健空調）と加湿 … …………………………………… 4
産業空調と加湿 … ………………………………………………… 5
加湿器一覧表 … …………………………………………………… 6
簡易選定表 … ……………………………………………………… 7
加湿方式別特性表 … ……………………………………………… 9
加湿方式別の加湿特性と仕様表示 … ………………………… 11
加湿の問題点と推奨加湿方法 … ……………………………… 13
加湿器を正しくご使用いただくために… ……………………… 14
加湿器と水処理 … ……………………………………………… 15
ウエットマスター製加湿器の水道管直接連結について … …… 17
製品概要／気化式加湿器 … …………………………………… 18
蒸気式加湿器……………………………………… 88
水噴霧式加湿器…………………………………… 120
加湿器用水処理装置……………………………… 130
加湿器価格表 … ………………………………………………… 134

流量管理システム機器
エアロ Q システム………………………………………………… 143
エアロ Q システム／システム構成例 … ……………………… 145
カラムアイ／気体用・整流機能付・定置式絞り流量計……… 147

トピックスオフィス・老健施設向けの床置型滴下浸透気化式加湿器を新発売！

単独運転・室内直接加湿/床置型 WM-VWBタイプ

オフィスや老健施設、学校まで幅広くご使用いただけます！

● NC 値 35 をクリア
●ドレン排水用ポンプ、湿度調節器（ヒューミディスタット）を標準搭載●標準仕様で「水道管直接連結」に対応
上記の特長を備え、「静音」「省施工」「手間いらず」を実現した新しい加湿器です。
また標準仕様のほか、上部ダクト接続型をラインナップ。加湿器本体から離れた場所に、加湿空気を吹き出したい場合にも適合します。
※加湿器ファンの機外静圧の関係で、設置できるダクトには制限があります。
詳細はお問い合わせください。

WM-VWB3000

運転音に配慮した設計

め、安心してご採用いただけます。
NC 値に対する音の状態

NC 特性線図
50Hz、
ファン強
50Hz、
ファン弱

80

60Hz、
ファン強
60Hz、
ファン弱

70

NC-65

60

NC-60
NC-55

50

NC-50
NC-45

40

NC-40

NC 値

室内の状態

対象施設例

15 以下

小さな声で会話ができるコンサートホール

20～30

非常に静かで支障なく会話 多目的ホール
ができる
大会議室

30～35

3～9 ｍ離れて普通の会話 応接室
ができる
小会議室

10

35～40

2～4 ｍ離れて普通の会話 中会議室
ができる
事務所

0

普通の声で 1～2m 離れて
機械室
40～50
会話ができる1

90

オクターブバンド音圧レベル（dB）

温湿度などの室内環境と同様に、音環境も快適な室内環境を整えるためには重要なポイントです。部屋の用途に合わせた騒音の許容レベルを示した値に NC 値があります。NC 値は、その値が小さいほど静かであることを示し、オフィスにおいて許容される騒音の大きさの限度は NC40 程度とされています。
VWB タイプの運転音は右記の NC 特性線図に示す通り NC35 をクリアする静音設計となっており、オフィ
スや応接室などで使用しても運転音は気にならないた

NC-35

30

NC-30
NC-25

20

NC-20
NC-15

63

125

250

500

1000 2000 4000 8000

オクターブバンド中心周波数（Hz）

50～55

普通の声で 30～60cm 離計算機室
れて会話ができる

NC 特性線図

55 以上

非常にうるさく、電話での会
適用なし
話は困難

●このデータは無響室で測定したもので、部屋の状態によっては反響などにより若干高くなることがあります。

●群馬県立産業技術センター無響室にて、加湿器本体正面より 1.5m、床面 1.0mの距離で測定（温度：23℃、湿度：70％、気圧：1014hPa）。

▶▶▶製品詳細はP.45をご参照ください

電熱式・間接蒸気式加湿器用の軟水器をモデルチェンジ！

デジタルタイマー式 全自動軟水器 WM-WSDタイプ

電熱式・間接蒸気式加湿器のメンテナンス作業削減に貢献します !
WSD タイプは、電熱式蒸気加湿器や間接蒸気式加湿器に対応する全自動軟水器です（電極式蒸気加湿器にはご使用できません）。
水の中の硬度成分をイオン交換により除去することで、加湿器タンク内やヒータ、加熱コイルなどの熱伝導部分へのスケール固着を防ぎ、メンテナンスの手間を大幅に削減できます。
特に加湿器を常時稼働する、または停止できない場合には軟水器が必需品となります。

WM-WSD12

液晶画面で見やすい表示機能

大型機種をラインナップ

軟水器本体上部の液晶画面で、現在時刻や再生日などが一目で分かり、簡単に設定することができます。

モデルチェンジに伴い、大型機種（樹脂量40ℓ）を新たにラインナップしました。軟水器一台で、複数台の加湿器をまかなえます。

WSD タイプ

コントローラパネル

間接蒸気式加湿器
SHE タイプ

再生信号出力仕様をオプションとして用意
軟水器の交互運転を可能に
再生信号出力仕様（交互運転対応、WSD-Rタイプ）は２台並
列に軟水器を設置し、それぞれ二次側に給水バルブを設け、かつ再生日時をずらすことで、軟水器の交互運転を可能にした仕様です。
原水が加湿器に供給されることを防ぎながら、軟水を常に加湿器に供給することができます。

WSD40

施工フロー図電動弁用電源軟水器用電源AC100V

再生信号
MV
1

電動弁①
（客先ご用意）原水

軟水器用電源AC100VWSD-R タイプ①

軟水
（蒸気式加湿器へ）

再生信号
MV
2

電動弁②
（客先ご用意）WSD-R タイプ②

2▶▶▶製品詳細はP.131をご参照ください加湿器の用途別分類と加湿の目的
加湿とは空気に湿り気を加えることです。
空気を所定の湿度に保つことによって、下の表に記載しているような目的を果たします。
用途別分類

加湿の用途

業務用加湿器オフィス、学校、ホテル、病院、工場等の各職域の加湿産業用加湿器

加湿の目的●静電気防止❶電 子部品・製薬・食品・印刷工場などの製造加工工程の加湿❶製造・加工製品の品質管理・静電気防止❷研究室・実験室の加湿❷対象物の品質管理❸電算機室・通信機械室・その他精密機器設置室の加湿❸設置機器の機能維持・静電気防止❹美術室保管庫・食品保管庫など倉庫の加湿

家庭用加湿器●職域の就労者、来訪者の健康維持（健康の保持、美容）一般住宅用の加湿❹貯蔵品の品質維持・鮮度保持・目減り防止●居住者の健康維持（健康の保持、特に病人・幼児・高齢者）と美容●静電気防止加湿器とは空気に湿り気を加える装置です。
加湿器は用途別分類により、下の表に記載している種類があります。
用途別分類

3種類の加湿方式

加湿器の種類❶気化式加湿器（滴下浸透気化式・透湿膜式）

業務用加湿器
産業用加湿器❶気化方式
水をその温度の水蒸気に気化して加湿する方法❷蒸気方式
水を 100℃または 100℃以上の蒸気にして噴霧する方法❸水噴霧方式
微細な水滴を直接空気に噴霧す
る方法

家庭用加湿器3❷蒸気式加湿器
・電力利用型蒸気発生器（電極式・電熱式・PTC
ヒータ式・パン型）
・一次蒸気スプレー式（単管式・二重管式・立体拡散蒸気噴霧装置）
・二次蒸気スプレー式（間接蒸気式）❸水噴霧式加湿器（超音波式・高圧スプレー式・二流体式・遠心式）●スチームファンタイプ
（蒸気方式）●スチーム / 気化ハイブリッドタイプ（蒸気方式 /気化方式）

一般空調（保健空調）と加湿
室内温湿度の基準は一般的に、人に適した室内温湿度は、23℃・50% 前後であるといわれています。
そして多数の人が利用するオフィスビル等の温湿度環境の

建築物衛生法などに基づく室内温湿度の基準値

温度1）18℃以上 28℃以下
2）居室の温度を外気の温度より低くする場合はその差を著しくしないこと

相対湿度40% 以上 70% 以下

図 -1

50％

空気線図でみる温度と湿度の関係

労働安全衛生法の事務所衛生基準規則に定められています

絶対湿度基準としては、建築物衛生法（通称）、建築基準法施行令、

表 -1

20％

（表 -1 参照）。

（kg/kg）
X2

暖房期に加湿は不可欠②①

空気の温度・湿度は、暖房によりどのように変化するので

X1

しょうか。例として、温 度 5 ℃・ 湿 度 50%RH の空 気を、加湿なしで温度を 20℃まで上げると、湿度は 20%RH 程
度にまで低下します。
換気によっても、冬の外気は乾燥していることが多く、湿度不足の改善にはなりません。
また最近のオフィスは OA 機器や照明の熱負荷などにより、

5℃

20℃

温度（℃）

①の変化▶温度 10℃・湿度 50% の空気を加湿なしで温度だけ 22℃まで上げると、湿度は 25% になる。
②の変化▶温度 22℃・湿度 25% の空気を温度一定のまま湿度 50% にするには（X2-X1）に相当する加湿が必要になる。

暖房期でも冷房を必要とすることがあります。この場合も、

表 -2

乾燥した外気の取り入れは必要ですから、加湿は不可欠に

調査年

19 年

20 年

21 年

22 年

なります
（図 -1 参照）。

特定建築物届出数

8,309

8,379

8,406

8,432

特別区・
島しょ地区

980

744

887

多摩地区

151

73

立入検査
等件数の
公示なし

温度

0.6%

0.9%

0.8%

0.7%

湿度

19.2%

18.9%

22.1%

22.7％

深刻な湿度不足の実態
みると、深刻な湿度不足の実態が浮かび上がります。湿度の不適合率は、温度など他の検査項目に比べて格段に高い数値にあります（表 -2 参照）。特に暖房期に限った湿度の不適

立入検
査等件
数
不適合率

建築物衛生法に基づくオフィスビル等の立入検査の結果を東京都内特定建築物の立入検査の結果（通年値）

61

東京都健康安全研究センター広域監視部建築物監視指導課調べ

合率は特に高い傾向にあり、湿度不足に対する改善が強く望まれています。

湿度不足の弊害
身の回りで経験する湿度不足の弊害は、健康・美容面の影
響と不快な静電気です。健康面では空気の乾燥により呼吸器系の粘膜を傷め、風邪などのウイルスが体内に入りやす
くなります。
厚生労働省の Web サイトインフルエンザ総合ページでは、「空気が乾燥すると、気道粘膜の防御機能が低下し、インフ
ルエンザにかかりやすくなります。特に乾燥しやすい室内
では、加湿器などを使って適切な湿度（50 ～ 60％）を保つ
ことも効果的です。」とし、同インフルエンザ総合対策においては、高齢者施設等の感染予防の手引きの中で加湿器の検討、整備について触れています。
髪や肌など美容面の影響もあります。髪はかつて湿度計に利用されるほど水分の吸放湿が大きく、乾燥するとパサつ
いてツヤを失い、美しさを保てません。肌についても、美容上の保湿がうたわれているように、水分量が少ないとドラ
イスキンといわれる状態になり、肌あれやかゆみの原因になります。

静電気は摩擦によって生じ、空気が乾燥すると帯電しやす
くなって、不快な電撃を起こします。また生産機械の停止
による生産効率の低下や、コンピュータの誤動作などの原
因になります。
湿度をおよそ 55 ± 5%RH に保てば、帯電体の比抵抗が減
少し、静電荷は放出されて静電気の発生を抑えられます。
快適性の面では、空気が乾燥すると体からの水分蒸散量が増すため、暖房をしても体感温度は低くなります。適度な湿度であれば、室温が 20℃でも 25℃の暖かさを感じるといわれており、暖房の設定温度が下げられれば省エネルギーにもつながります。

4産業空調と加湿
産業別の温湿度条件のめやす
加湿器は、農業分野から精密機器の機能維持に至るまで、産業空調においても広く利用されています。
下の表は、各分野における加湿の目的と、必要とされる温湿度条件のめやすをまとめたものです。
産業分野

対象・工程・品名など
イチゴ
キャベツ
ダイコン
ニンジン
ホウレンソウ
レタス

青果物貯蔵

低温貯蔵庫
（恒温恒湿庫）

穀類貯蔵

加湿の目的

90 〜 95

65 ～ 70

サツマイモ

13 〜 14

95

ジャガイモ

2～5

95

リンゴ

-1 ～ 085 〜 90モモ

085 〜 90

ミカン（温州）

5

85

バナナ

13

85 〜 90

15 以下

60 ～ 70

貯蔵品の表皮からの物理的な水分蒸散を抑制し、鮮度を保持する。一般的に呼吸量が多い青果物ほど貯
蔵寿命は短いが、低温を保つことで呼吸の活性を抑制することが出来る。（野菜類の多くは 80 ～ 90％以上の水分を含んでおり、たいていのものは重量の約 5％を失うと商品価値が損なわれるといわれている）1)

水分含有率を保つことによる食味の維持、目減り防止、割れの防止（推奨される米の水分含有率は 13～ 15％）
。

豚肉・牛肉
鮮魚
チーズ
ハム
製パン

2021 年 6 月 1 日に改正食品衛生法が完全施行され、原則全ての食品等事業者は HACCP に沿った衛生管理に取組む事となった。2)

清涼飲料水
21 ～ 2365

14 ～ 1598 ～ 100

木綿製織

26 〜 3075 〜 81

混：ポリエステル／綿製織

26 〜 3065 〜 71

-

-

ブナシメジ

3）

熟成
芽出
生育

繊維工場

0～1

10 〜 12

培養
きのこ栽培

湿度（％）

0

カボチャ

米（玄米、籾米）

肉
魚
乳製品
一般食品
食品工場

温度（℃）

貯蔵品の表面からの水分蒸発を抑え、鮮度を保持し、目減りを防止する。

品質の保持。
包装工程では、静電気の防止。
栽培過程に適した湿度環境をつくる。
（芽出し不良の原因の多くは、菌床面の乾燥であるため、出来るだけ細かい粒子の水蒸気が発生する加湿器の利用が推奨されている）4）
繊維の吸湿安定による火防性の維持と糸切れ防止。
静電気防止。5）

データセンター、サーバルーム
情報施設

空冷式 CPU 室内条件
通信機器室

精密機器の機能維持、在室者の快適性確保

音声スタジオ＜引用文献・参考文献＞
1）阿部一博ほか「青果物の鮮度評価・保持技術」, ㈱エヌ・ティー・エス ,3-13,15-22
67-77（2019）2）厚生労働省『HACCP 導入のための手引書』
3,4）「最新きのこ栽培技術 改訂版」, プランツワールド ,40-42,195-197（2014）
・小山智行「施設空調型エノキタケ栽培の最新技術」『最新きのこ栽培技術 改訂版』（㈱プランツワールド、2014 年）165-172 頁
・鈴木 大「施設空調型ブナシメジ栽培の最新技術」『最新きのこ栽培技術 改訂版』（㈱プランツワールド、2014 年）193-198 頁
・菅原 冬樹「施設空調型マイタケ栽培の最新技術」『最新きのこ栽培技術 改訂版』（㈱プランツワールド、2014 年）184-192 頁
5）「冷凍空調便覧 第 3 巻（冷凍空調応用編）」, 新版第 6 版 , 日本冷凍空調学会 ,308,（2006）5加湿器一覧表
気化式加湿器機

種

タイプ／シリーズ

掲載頁【単独運転】
天埋カセット型「てんまい加湿器」

19 〜 26【単独運転】天埋カセット型「グリッドてんまい加湿器」

27 ～ 32

V I B タイプ

【単独運転】
ダクト接続型

33 ～ 40

VTD タイプ【単独運転】
天吊型

41 ～ 44

VWB タイプ【単独運転】
床置型

45 ～ 48

VFC タイプ【単独運転】
床置型

49 ～ 54

VH シリーズ【機器組込】
空調機・全熱交換器組込用

55 ～ 74

VPA タイプ【機器組込】
パッケージ組込用

75 ～ 76

VSC タイプ【ダクト接続】空調機ダクト接続型

77 ～ 82

VDF タイプ【ダクト接続】同上・大容量型

83 ～ 87

VCJ タイプ

滴下浸透気化式加湿器

用途、使用区分、組込対象機器など

蒸気式加湿器機

種

タイプ／シリーズ用途、使用区分、組込対象機器など【機器組込】
空調機・チャンバ組込用

電極式蒸気加湿器

SEC タイプ

電熱式蒸気加湿器

SJB タイプ

間接蒸気式加湿器

SHE タイプ

スチームブレンダー

立体拡散蒸気噴霧装置 SBA タイプ

蒸気加湿ユニット

SDC タイプ

ハイスチーマー

加湿用減圧機構付蒸気噴霧装置 SG タイプ【単独運転】
室内直接噴霧型【機器組込】
空調機・チャンバ組込用【単独運転】
室内直接噴霧型【機器組込】
空調機・チャンバ組込用
空調機器組込・ダクト接続用

ダクト接続用

掲載頁

89 ～ 98

99 ～ 104105 ～ 112113 ～ 115
116 ～ 118

空調機・チャンバ組込用

119

用途、使用区分、組込対象機器など

掲載頁

水噴霧式加湿器機種

高圧スプレー式加湿器

超音波式加湿器タイプ／シリーズ

SVK タイプ【機器組込】
空調機組込用121 ～ 122

ENA／ ENSタイプ【機器組込】
空調機・パッケージ・チャンバ組込用

123 ～ 124

BNB タイプ【単独運転】
室内直接噴霧型

125 ～ 126

KNC タイプ【単独運転】
同上、きのこ栽培専用
「霧太郎」

127

SCA タイプ【機器組込】
青果ショーケース組込用
「朝霧」

128

加湿器用水処理装置
機

種

タイプ／シリーズ用途、使用区分、組込対象機器など

軟水器（電熱式・間接蒸気式用） WSD タイプ

デジタルタイマー式

純水器（超音波式用）

簡易型水質チェッカー付、イオン交換式

EXN タイプ

全自動軟水器掲載頁

131 ～ 132133

6

簡易選定表加湿器の型式分類と取付場所による適合表
本表は取付場所に適合する加湿器型式のめやすです。加湿器の選択は相手機器、ご使用になる温湿度条件などにより多様です
から、ご不明な点は当社宛お問い合わせください。
※ 1：加湿器本体と客先ご用意のダクト用ファンをアフターラン制御ボックスにより連携することで対応いたします。

詳細は P.81 をご参照ください。

一般空調用加湿器
取 付 場 所 ▼取 付 方 法 ▼加湿方式別分類 ▶
機

種 ▶

タイプ/シリーズ ▶
掲

気化式加湿器載頁 ▶

滴下浸透気化式加湿器
VCJ

VIB

VTD

VWB

VFC

VH
シリーズ

VPA

VSC

VDF

19 〜 32

33 ～ 40

41 ～ 4445 ～ 48

49 ～ 54

55 ～ 74

75 ～ 76

77 ～ 82

83 ～ 87

●

●

●

天井面埋込

●

天井吊下
室内単独取付

壁面埋込
壁

掛

床

置

●

●

天井隠蔽（ダクト接続）※1

ユニット型 AHU への組込●

コンパクト AHU への組込●

空調機器への組込・接続●

床置 PAC への組込
天井カセットPACへの組込

天井カセットパッケージ用気化式加湿器は各メーカー向OEM製品として用意してます

天井隠蔽 PAC への組込
外調機ユニットへの組込●

ダクトチャンバへの組込●機器とのダクト接続●●

特定産業用加湿器
加湿方式別分類 ▶
機

種 ▶

タイプ/シリーズ ▶
掲

気化式加湿器載

サーバ室、通信機器室など

頁 ▶

滴下浸透気化式加湿器
VCJ

VIB

VTD

VWB

VFC

VH
シリーズ

VPA

VSC

VDF

19 〜 32

33 ～ 40

41 ～ 4445 ～ 48

49 ～ 54

55 ～ 74

75 ～ 76

77 ～ 82

83 ～ 87

●

●

●

●

青果ショーケース用
きのこ栽培用7

低温貯蔵庫用各種工場の室内直接加湿※ 2：取付架台はオプション品となります。
※ 3：蒸気噴霧管をパッケージエアコンに組み込む場合、寸法・使用条件により不具合が生じる場合があります。組
み込みにあたっては、必ずパッケージエアコン製造元または、取扱店にご確認ください。
※ 4：高圧スプレー式加湿器のノズルをパッケージエアコンに組み込む場合、寸法・使用条件により不具合が生じる
場合があります。組み込みにあたっては、必ずパッケージエアコン製造元または、取扱店にご確認ください。

一般空調用加湿器
取 付 場 所 ▼取 付 方 法 ▼加湿方式別分類 ▶

蒸気式加湿器

種 ▶

電極式

電熱式

間接
蒸気式

タイプ/シリーズ ▶

SEC

SJB

SHE

機

掲

載

頁▶

水噴霧式加湿器

蒸気噴霧管ユニット
SBA

SDC

89 ～ 98 99～104 105～112 113～115 116～118

SG
119

高圧
スプレー式
SVK

超音波式
ENA

BNB

KNC

SCA

127

128

121～122 123～124 125～126

天井面埋込
天井吊下
室内単独取付

●

●

●

●

壁面埋込
壁

掛

床

置

●

●

ファン付

ファン付

●※ 2

●※ 2

ユニット型 AHU への組込

●

●

●

●

●

コンパクト AHU への組込

●

●

●

●

●

床置 PAC への組込

※3

※3

外調機ユニットへの組込

●

●

●

●

●

●

ダクトチャンバへの組込

●

●

●

●

●

●

取付架台付 取付架台付

天井隠蔽（ダクト接続）

空調機器への組込・接続

※3

●

●

●※ 4

●

大型

天井カセットPACへの組込
天井隠蔽 PAC への組込●機器とのダクト接続●

特定産業用加湿器
加湿方式別分類 ▶

蒸気式加湿器

種 ▶

電極式

電熱式

間接
蒸気式

タイプ/シリーズ ▶

SEC

SJB

SHE

機

掲

載

頁▶

サーバ室、通信機器室など

水噴霧式加湿器

蒸気噴霧管ユニット
SBA

SDC

89 ～ 98 99～104 105～112 113～115 116～118

●

SG
119

高圧
スプレー式
SVK

超音波式
ENA

BNB

121～122 123～124 125～126

KNC

SCA

127

128

●
●

青果ショーケース用●

きのこ栽培用●低温貯蔵庫用各種工場の室内直接加湿●●

ファン付 ファン付●

8加湿方式別特性表
加

湿

方

機

式
種

シリーズ／タイプ

加

湿

原

理

使

用

区

分

構

造

略

図

加

湿

性

状

概

気化式加湿器

蒸気式加湿器

滴下浸透気化式

電極式、間接蒸気式、電熱式

滴下浸透気化式

電極式

間接蒸気式

電熱式

VCJ、VIB、VTD、VWB、
VFC、VPA、VSC、VDF、
VH シリーズ

SEC

SHE

SJB

加湿器内の貯水した蒸気
シリンダの電極に交流を通電すると水中の不純物は運動を行い、この運動エネルギーは熱に変換されて水 自 体が発 熱 体となり蒸気を発生する。蒸気は噴霧管または本体のファンで送出され蒸発加湿する。

加湿器の加熱タンク内には加熱コイルが組み込まれ、これにボイラからの蒸気（一次蒸気）を導入する。タンク内の水はコ
イルで加熱され間接的に
加 湿 用 二 次 蒸 気を発 生する。発生した蒸気は噴霧管により送出され蒸発加湿する。

加湿器の加熱タンクに組み込まれたシーズヒータ
により、タンク内の水を直 接 加 熱し蒸 気を発 生する。
発生した蒸気は噴霧管または本体のファンで送出され蒸発加湿する。

空調機器組込型
ダクト接続型
室内直接加湿型

空調機器組込型
室内直接噴霧型

空調機器組込型

空調機器組込型
室内直接噴霧型

高湿度空気

飽和蒸気

飽和蒸気

飽和蒸気

加湿器内の静置した加湿材に上部から給水し、水分を浸透させる。
これに空調機または加湿器組込ファンの気流を通過させる。水分は気流と
熱 交 換して気 化 蒸 発し、
高 湿 空 気となって加 湿
する。

熱水分比
u=0

熱水分比
u=2680熱水分比
u=2680熱水分比
u=2680空気線図上の変化（線図上の動き）

加 湿 能 力（kg/h）

3 〜 6520 〜 480

3.2 〜 85

加

湿

効

率（%）

100

100

100

100

飽

和

効

率（%）

〜 95

使用条件による

使用条件による

使用条件による30 〜 5075 〜 9085 ／ 95

85 ／ 95

可

可

可

可

給水有効利用率（%）
制御特性

ON-OFF 制 御御不可（対応型式あり）

可

可

可

性

ふつう

ふつう

よい

非常によい

質
質

水道法水質基準に準ずる
飲料水（P.16 参照）

水道法水質基準に準ずる
飲料水（軟水／純水不可）

軟水／一次純水（純水仕様あり）軟水／一次純水

加 湿 の 清 浄 度

よい

よい

よい

よい

蒸 発 吸 収 距 離不要

使用条件による

使用条件による

使用条件による

主 要 交 換 部 品

加湿モジュール（約 5,000 時間）

蒸気シリンダ（約 4,000 時間）

加熱コイル（約 8,000 時間）

シーズヒータ（約10,000 時間）

消 費 電 力（W /kg）
（ 加 湿 量1kg 当 り ）

低消費電力

約 750

低消費電力

約 760

給
供

9

小〜大容量まで設定

比
制

例

制
御

水
水
給 蒸 気

加

湿

方

機

式
種

型 式 ／ タ イ プ

加

湿

原

理

使

用

区

分

構

造

略

図

加

湿

性

状

概

蒸気式加湿器

水噴霧式加湿器

蒸気噴霧装置

超音波式、高圧スプレー式

スチームブレンダー

ハイスチーマー

超音波式

高圧スプレー式

SBA

SG

ENA、ENS、BNB、KNC、SCA

SVK

加湿用に供給される蒸気を空調機などの気流断面に均一に拡散させて噴霧する立体拡散蒸気噴霧装
置。蒸気と気流の混合を早めて蒸気密度の均一化を図り、低温の空気条件でも確実に加湿する。

加湿用に供給される蒸気を減 圧 調 整して空 調 機などの気流中に噴霧する。
減圧機構（ドライチャンバ）と噴霧管は一体構造で、市販の制御装置と組み合わせて使用する。

加湿器の水槽底部に超音波振動子が取り付けられ、水面に向けて超音波を発振することにより水を常温のまま直接霧化する。
霧は空調機または加湿器
組込ファンの気流により送出され蒸発加湿する。

小型ポンプと噴霧ノズルで構成される。ポンプで加圧した水をセラミック製ノズルの小孔から気流中に噴霧する。水粒子は気流との熱交換により蒸発加湿する。

空調機器組込型
ダクト接続型

空調機器組込型

空調機器組込型
室内直接噴霧型

空調機器組込型

乾燥蒸気・飽和蒸気

乾燥蒸気・飽和蒸気

水微粒子

水微粒子

熱水分比
u=2680熱水分比
u=2680

熱水分比
u=0

熱水分比
u=0

空気線図上の変化（線図上の動き）

加 湿 能 力（kg/h）

各種

10 〜160

0.4 〜18

25 〜125

加

湿

効

率（%）

100

100

80 〜100

25 〜 50

飽

和

効

率（%）

使用条件による

使用条件による（蒸気供給）

〜 50

〜 30

給水有効利用率（%）（蒸気供給）

80 〜 100

25 〜 50可（蒸気供給源による）可（制御弁による）

可

可

比

御

可（蒸気供給源による）可（制御弁による）

可

不可

性

蒸気供給源による制御弁による

よい

ふつう

質
質

清浄蒸気

清浄蒸気

水道法水質基準に準ずる
飲料水／純水水道法水質基準に準ずる
飲料水

加 湿 の 清 浄 度

供給蒸気による

供給蒸気による

水分蒸発後の粉じん防止には純水器が必要

よい

蒸 発 吸 収 距 離

従来の噴霧管方式に比較して大幅に短縮

使用条件による

使用条件による

必要（エリミネータ要）

主 要 交 換 部 品

なし

なし

超音波振動子（約 5,000 時間）

ポンプ部品

消 費 電 力（W /kg）
（ 加 湿 量 1kg 当 り ）0（蒸気供給）0（蒸気供給）80 〜100

20 以下

制御特性

（蒸気供給）

ON-OFF 制 御
制

給
供

例

制
御

水
水
給 蒸 気

10

加湿方式別の加湿特性と仕様表示
加湿器に関する用語について
加湿効率

蒸発吸収距離加湿効率は、気流中に噴霧または霧化された水分量の内、実際にどれだけの量が流通空気に付加されたかによって表します。また実際に付加された量を有効加湿量としています。

気流中に噴霧または霧化された水分量が、流通空気に吸収されるまでの距離を表します。空調機器の小型化が進み、選定時に配慮が必要です。

飽和効率

制御特性

加湿による空気の状態変化の中で、飽和点まで「どれだけ加湿できるか」を線分比で表します（下図参照）。気化式加湿器
は、水分の気化蒸発はすべて加湿器内（加湿モジュール）で行われるため、加湿モジュールの能力が飽和効率を決める要素となります。水噴霧式加湿器は、水微粒子を気流中に噴霧して蒸発させるため、噴霧粒子の粒径・噴霧位置・蒸発吸収距離などが飽和効率を左右し、これが加湿器選定上の要素となります。蒸気式加湿器は、飽和蒸気を気流中に噴霧して吸収させるため、低温加湿などの特殊な条件を除けば、飽和効率を考慮せずに選定することができます。

加湿方式により制御特性は異なりますが、一般空調においては何れの加湿方式も問題なく使用できます。産業空調ではときに高精度の湿度制御が要求されますが、特に制御性に優れた機種は下記のとおりです。
電熱式
加湿器加熱タンク内の水を電熱ヒータで加熱して蒸気を発生させるもので、電熱ヒータの制御にはソリッドステー
トリレー、給水制御にはボールタップを採用し、優れた湿度制御性を実現します。

給水有効利用率

スチームブレンダー・ハイスチーマー

加湿器への給水量の内、実際にどれだけの量が流通空気に付加されたかを表し、節水効果をみる尺度となります。

ボイラなどから供給される蒸気を噴霧するもので、電動弁、電磁弁の動作に追従し、立ち上がり、停止性ともに優れています。

空気の状態変化／加湿器設置概略図●気化式加湿器

給水

S

コイル

絶対湿度

飽和効率=② - ① / ③ - ①×100（%）=（X2 - X1）/（X3 - X1）×100（%）=（T1 - T2）/（T1 - T3）×100（%）

加湿空気
③

②

飽和線
乾球温度

X3
X2
X1

①
T1

T3 T2

ドレン排水

●蒸気式加湿器

ボイラからの供給蒸気 M （機種による） 加湿器からの供給蒸気

飽和効率=② - ① / ③ - ①×100（%）

蒸発吸収距離
③

②

X2

①

X1

加湿空気
給水
ブロー

飽和線

ドレン排水

乾球温度

●水噴霧式加湿器

給水=（T1 - T2）/（T1 - T3）×100（%）

加湿空気
③

②

飽和線
T3 T2

X3
X2
X1

①
T1

エリミネータ=（X2 - X1）/（X3 - X1）×100（%）

P
蒸発吸収距離絶対湿度

飽和効率=② - ① / ③ - ①×100（%）

乾球温度

コイル

X3

絶対湿度

=（X2 - X1）/（X3 - X1）×100（%）

11

R

ドレン排水

コイル

気化式加湿器の加湿特性
加湿の清浄度加湿能力の自己調整特性（温湿度特性と風量特性）

加湿器への給水や供給蒸気に含まれる不純物を空気中に放出することなく、いかにクリーンな加湿を行うかということです。室内空気質への関心の高まり、高度化した産業の中で、要求に応じた加湿器選定が必要であり、たとえば「病院設備設計ガイドライン（空調設備編・HEAS-02-2022）では、蒸気中に有害なボイラ水処理剤などが含まれる場合は、蒸気～蒸気熱交換器を用いるなど、蒸気の質にも配慮することが望ましいとしています。

気化式加湿器は、加湿モジュールを通過する空気の温湿度により加湿能力を自己調整します。空気が乾燥して加湿負荷が増えると加湿能力はアップし、空気の湿度が高くなると加湿能力はダウンします。また一定の温湿度条件においては、加湿能力は加湿モジュールを通過する風量にほぼ比例
します。

消費電力
滴下浸透気化式の電気部品は給水用電磁弁のみの型式からファン内蔵タイプまで多岐にわたりますが、10W から高くても１kW 以下と低消費電力です。一般的に加湿器自体で蒸気を発生させる機種は消費電力が高くなります。間接蒸気式は蒸気熱源のため低消費電力です。

保守点検
保守点検の実施周期は年間の運転時間など使用条件により異なります。また部品の交換時期も使用条件により異なります。
なお当社では定期的に保守点検を行い、万が一のトラブルにも安心な「定期点検契約」
を用意しています。
加湿効率

飽和効率

加湿モジュール（加湿材）と気流

加湿モジュール（加湿材）で気化との接触により気化蒸発する水分蒸発するため加湿モジュールの能はすべて流通空気に付加されるの力および大きさが飽和効率に影響

で加湿効率は 100% とみなされする。 滴下浸透気化式は高飽和る。 加湿器の能力は流通空気の効率、低圧損の設計がなされてお温湿度、風量に左右され、型式ごり確実に加湿する。飽和点を超えとに能力条件を設定して「標準加ることはないので空調機内での結湿能力」で表している。

露の心配はない。

加湿能力と圧力損失
気化式加湿器の選定のポイントは、加湿器出口の相対湿度
および飽和効率です。一定のスペースで飽和効率を上げるということは加湿モジュールの蒸発面積を大きくすることにつながり、圧力損失も増加します。特に空調機器組込型（ファン無）の気化式加湿器を選定するときには、加湿器への風量（取付面風速）に注意する必要があります。適正な選定をしなければ、加湿器の圧力損失によって空調機ファンの風量が減少し、空調能力に影響を与えます。風量が減少すれば飽和効率は上昇しても加湿不足ということになります。
空調機器組込型の加湿器選定については、当社宛お問い合
わせください。設計条件などを確認させていただいたうえでご回答いたします。

給水有効利用率
給水有効利用率 =

有効加湿量
給水量

加湿モジュール洗浄のための過剰給水量（図中のドレン排水）がマ
イナスファクターとなる。有効加湿量は流通空気の温湿度、風量によって左右されるため、標準加蒸発吸収距離加湿モジュールですべて気化蒸発するため蒸発吸収距離は不要である。 室内直接加湿用の「てんまい加湿器」は気化式のこの特徴を生かしたもので、ほか組込型の各型式も空調機のコンパクト化に適合するように設計されている。

湿能力（能力条件設定）を有効加湿量とする。

有効加湿量
加湿効率 =
蒸気発生量（噴霧量）
低温加湿や加湿量の大きい場合を除きほぼ 100% とみなされる。
加湿器の能力は加湿器自体で蒸気を発生する機種では「蒸気発生量」とし、供給蒸気を噴霧する機

通常は飽和効率を考慮せずに適用できるが、低温加湿や加湿量が多いときには取付などに注意を要する。スチームブレンダーは気流断面に拡散噴霧して蒸気密度の均一化を図るため、低温加湿でも凝縮や露つきが少ない。

種は「蒸気噴霧量」で表している。

加湿効率 =

有効加湿量
霧化量（噴霧量）

未蒸発分の落下やエリミネータで捕捉される量はマイナスファ
クターとなる。加湿器の能力は
超 音 波 式 で は「 霧 化 量 」 と し、
高圧スプレー式は「噴霧量」で給水有効利用率 =

有効加湿量
給水量

加湿器の水質管理・スケール対策のためのブロー量、噴霧管で発生するドレン量がマイナスファクターとなる。供給蒸気を噴霧する機種
では給水有効利用率はあてはまらない。

飽和効率は超音波式で 50%、高圧スプレー式で 30% 程度まで適用する。高圧スプレー式はエリミ
ネータが必要であり、超音波式も
低温加湿や外調機への取付など
飽和効率を高くとる場合にはエリ

給水有効利用率 =霧管では吹出蒸気が層流となり再凝縮することがあり、エリミネー
タが必要になる。スチームブレン
ダーは空調機仕様・空気条件・必要加湿量などのデータをもとに凝縮・露つきを回避するための距離を算出し、設計データとして生かすことができる。

有効加湿量
給水量

未蒸発分の落下やエリミネータで捕捉される量はマイナスファクターとなる。

低温加湿の場合など、一般の噴

高圧スプレー式の噴霧粒子は比較的粗く、相当の距離、エリミネー
タが必要になる。超音波式はディフューザで拡散するが、距離がとれない場合や低温加湿ではエリミネータが必要になる。

ミネータの取付に配慮する。

表している。

12

加湿の問題点と推奨加湿方法
オフィスの湿度不足を解決するには加湿能力上の問題点❶空 調機の小型化に伴って、加湿能力を満足する加湿器の組込はむずかしくなりました。
❷オフィス用の小型空調機（主に天井カセット型エアコン）には組込型の気化式加湿器が多く使用されています。この機器組込の気化式加湿器は、エアコンの運転モード（冷・暖・風量）の影響を受けて、加湿能力は下記のように変動します。
例1 オフィスではＯＡ機器や照明の室内発熱負荷の増加

により、暖房期でも冷房（送風）を必要とすることがあります。天井カセット型エアコン組込の気化式加湿器は暖房運転と連動するタイプが多く、このタイプではエアコンが冷房（送風）の場合は加湿しません。また、冷房（送風）時に加湿するタイプであっても、エアコンが暖房運転されない場
合は、加湿能力が著しく低下します。
例2 気化式加湿器の加湿能力は風量により変動します。

設計条件によっては、空調機の運転が低風量になると加湿能力は低下します。外気導入量一定制御の場合、給気風量が減少すると湿度不足の原因になります。

解決法

1. 単独取付・室内直接加湿の「てんまい加湿器」❶てんまい加湿器は、単独取付の室内直接加湿ですから、空調
方式や空調機の種類を選ばず、必要加湿量に応じて適切な台数を選定できます。
❷単独取付ですから、空調機の運転モード（冷・暖・風量）の影
響を受けずに確実に加湿します。
❸天 井付近の温度の高い無効な熱を気化蒸発に利用します。また加湿量に相当する蒸発潜熱を室内空気から奪うので、冷房加湿では省エネルギーになります。

2. 単独運転・室内直接加湿／ダクト接続型
WM-VIB タイプ❶ VIB タイプは、加湿器本体ケーシングに加湿モジュール、ファン、ドレンパンが組込まれたユニット型の滴下浸透気化式加湿器です。加湿器本体を天井内へ隠蔽設置し、ダクト接続した吸込口・吹出口より室内空気に直接加湿を行います。
❷単独運転加湿により、空調機の運転モード（冷・暖・風量）の影響を受けずに確実に加湿します。
❸標 準加湿能力 2.7kg/h と 5.2kg/h をラインナップしており、幅広い用途でご使用いただけます。

病院空調には衛生的な蒸気加湿を
蒸気中の不純物の問題点❶ボイラから供給される蒸気をそのまま加湿蒸気として噴霧する方式は、下記のように蒸気中に不純物を含むおそれがあり、特に衛生面への配慮を必要とする病院空調では注意が必要です。
例1 加湿系統の蒸気配管は還水配管と同様の腐食傾向を示すことが多く、加湿蒸気への錆やスラッジの混入に注意が必要です。
例2 ボイラからの供給蒸気に、水処理剤や防食剤を含む

おそれのある場合は、直接加湿に使用することは避けなければなりません。

水噴霧式の使用は避け、気化式は配慮が必要❶水噴霧式（超音波式、高圧スプレー式）は、加湿方式の特性上、空調装置内に水が介在することになり、微生物の繁殖源となるおそれがあるため、衛生面への配慮を必要とする病院の手術室やＩＣＵ室など、特に清浄度の要求が高い部屋の系統では推奨されません。

13❷2
 022 年に改定された「病院設備設計ガイドライン（空調設備編・HEAS-02-2022）」では、「加湿器は蒸気式
または気化式が望ましい」と記述され、気化式加湿器が新たに加えられました。ここで注意すべきことは気化式加湿器を使用する場合、「加湿エレメントの定期乾燥」や「加湿が必要ない期間での加湿エレメントの取り外し」が言及されており、清浄度クラスに応じた給気最終フィル
タの設置とともに、定期的なメンテナンスを含め衛生面の配慮が必要です。

解決法

1. 蒸気― 蒸気の熱交換によるクリーン加湿
病院空調には「間接蒸気式加湿器」❶間接蒸気式加湿器は、ボイラからの高圧蒸気を熱源として加湿器加熱タンク内の水を加熱し、間接的に清浄度の高い加湿蒸気を発生します。
❷いわゆる熱交換器なので、ボイラ蒸気中の薬剤や配管中の汚れの影響は受けません。
❸加 湿器への給水に、軟水・純水どちらを使用しても、同レ
ベルの清浄な蒸気が得られます。

2. 蒸気源のないときには 2 種類の蒸気式加湿器【電極式蒸気加湿器】
ジュール熱の原理により水自体を発熱体として蒸気を発生させます。水中の不純物を運動させて加湿を行うため、水処理の必要がありません。
【電熱式蒸気加湿器】
ヒータにより水を加熱し蒸気を発生させます。独自のマイコン制
御により、精密な湿度制御に対応します。

3. 低温空気への蒸気加湿には立体拡散蒸気噴霧装置❶全外気空調・外気冷房に対応。加湿蒸気を気流断面へ均一に
立体拡散噴霧することにより、低温加湿での「凝縮・露つき」などの問題を解決します。
❷立体拡散蒸気噴霧装置は、間接蒸気式加湿器や電極式・電熱式
蒸気加湿器と組み合わせて使用することが可能です。また、立体
拡散蒸気噴霧装置とチャンバが一体となったダクト接続用蒸気
加湿ユニットも用意しております。

加湿器を正しくご使用いただくために加湿器の衛生管理について

加湿器取扱上のご注意

都内私大病院におけるレジオネラ菌院内感染の発生、24 時間風呂のレジオネラ菌汚染報道など、水利用機器の衛生管理の問題が注視されています。水が存在するところには、カビや微生物の問題が生じると言ってよいでしょう。加湿器も水を取り扱う以上、選定と取扱にあたっては次のような注意が必要になります。

加湿器を衛生的に使用するには、日常の保守点検が大切です。また、加湿器への給水配管は、加湿のシーズンオフ（暖房期外）には水が貯留したままになることが多く、水質の面で問題になることがあります。以上を前提にして、加湿方式や機種別の取扱上の注意をまとめてみます。

加湿器選定上の注意
加湿器の衛生管理については、㈶ビル管理教育センター発行の「レジオネラ症防止指針」、日本医療福祉設備協会の「病院設備設計ガイドライン（空調設備編・HEAS-02-2022）」などで触れています。この中でポイントになるのは、「空気経路となる空調機内およびダクト系内に水が介在することは微生物の繁殖源になる可能性がある」ということです。このポイントを基本に、加湿方式別の選定上の注意をまとめてみます。

蒸気式加湿器
蒸気式加湿器は、水を高温に加熱して蒸気を発生させる方式ですから安全であるといえます。注意すべき点としては、空気温度が低い場合や蒸発吸収距離がとれない場合など、蒸気は露つきや凝縮を起こし、水分が空調機内やダクト内に残留することがあります。噴霧蒸気の露つきや凝縮を避けるためには十分な空気の予熱が必要になりますが、設計にあたっては低温空気への蒸気加湿に対応する立体拡散蒸気噴霧装置の使用もご検討ください。

気化式加湿器
当社の滴下浸透気化式加湿器は、余剰給水分は器外に排水する
ため、水の貯留部分はありません。注意すべき点は、加湿モジュー
ルへの風速が所定の使用条件（取付面風速）を超えると、水滴の飛散を起こすことがあります。また、空調機のドレンパンには余剰給水分が排水されますので、法令等に準拠した定期的な点検・清掃を行い空調機内を衛生的な状態に保つことが大切です。

水噴霧式加湿器

水噴霧式加湿器は、水を常温のまま空調機内で噴霧するため、蒸発しきれない水分が空調機内に残留することがあります。気化式
加湿器同様、法令等に準拠した定期的な点検・清掃を行い空調
機内を衛生的な状態に保つことが大切です。

病院空調と加湿器
当社では、病院空調など特に衛生面への配慮を必要とする空調には蒸気式加湿器の使用を推奨しています。気化式加湿器につきましては「病院設備設計ガイドライン（空調設備編・HEAS-022022）」に基づいた使用が望まれます。

一般空調では問題ないのか「病院設備設計ガイドライン（空調設備編・HEAS-02-2022）」
は、病院空調の必要最低限の基準を示すものです。そして同指針は、本来の空調の目的に加えて、「空調設備が院内感染の媒介にならない」
ことを命題にしています。
病院空調においては、より安全に、信頼性を高めなければならな
いということでしょう。病室の入口には手指消毒器が常備され、病院向けの専用空調機も製品化されています。これらと同様に、加湿についても、「マイナス面の可能性のあるものは避ける」という安全を考えての見解であるとご理解ください。

取扱説明書に記載の保守点検を必ず実施する
定期的な保守点検は、加湿器の清掃・給水ストレーナの掃除が主体になります。水の中には硬度成分などさまざまな不純物が含まれています。定期的な清掃を怠ると、これら不純物が付着（固着）し、汚れの原因になります。

給水水質の使用条件を守る
当社加湿器の給水水質は、「水道法水質基準に準ずる飲料水（滴下浸透気化式については上水道の使用を推奨）」を使用するとしています。これは建築物衛生法の技術上の基準にもとづくものです。大切なのは給水中の残留塩素濃度を所定濃度確保することです。純水器や軟水器を使用する場合も、水処理装置への給水は
上記の水質を守ってください。

加湿器用給水配管のフラッシングを必ず実施する
加湿器用給水配管は、シーズンオフ（暖房期外）には通水はない
ため、水が貯留したままになります。配管材に水道用鋼管（白ガス管）を使用の場合は、腐食により赤水が発生します。また配管
内の水の残留塩素が消滅し、微生物による汚染の危険性があります。シーズンイン（暖房期）の運転開始前には必ずフラッシングを実施し、汚れた水を除去し、管内を洗浄する必要があります。

給水配管の配管シール剤は十分に乾燥させる
給水配管の施工に配管シール剤を使用する場合、配管シール剤メーカーの取扱上の注意に準拠してご使用ください。また、十分なシール剤乾燥時間を確保してください。塗布量が多かったり乾燥が不十分な状態で通水すると、シール剤が給水に混ざる形で加湿器本体内に流入することになり、加湿器内でのシール剤固化に
より故障の原因になります。また、配管シール剤には有機溶剤成分が含まれているため、加湿器に流入した場合は構成部品に悪影響を及ぼすことがあります。加湿器への通水の前には、縦配管のフラッシングのほか、加湿器給水配管管末のフラッシング用バル
ブ等から十分なフラッシングを実施し、フラッシング実施後の水が無色透明、無臭であることを確認してください。

超音波式加湿器は長期休止時に水槽の水を排水する
業務用超音波式加湿器は、霧化能力に比べて水槽容量は小さく、運転中は常に新鮮な水が供給されます。しかしながら、運転停止
後の残水蒸発には時間がかかります。暖房期の断続的な運転時以
外は、水槽内の水を排水してください。

滴下浸透気化式加湿器の加湿モジュール
当社滴下浸透気化式加湿器の内、ファンを内蔵している機種は定時乾燥機能を備えています。この機能は、「加湿器の加湿モ
ジュールが長時間含水状態で放置されることを防ぐ」もので、衛生対策の一つです。この機能が働くと、加湿モジュールには給水せずに一定時間の送風運転を行い、加湿モジュールを強制乾燥させます。VH シリーズなど空調機器組込の各タイプについても、より衛生的にご使用いただくためには、加湿モジュールの強制乾燥をお願いします。
14

加湿器と水処理
加湿器と水処理◆建築物衛生法（通称）では、加湿に用いる水は水道法に規定する水質基準に適合するものとされています。水道水に準ずるということは飲料水を使用するとも解釈できます。そしてこの水
道水（飲料水）にはたくさんの不純物が成分として含まれており、その量は地域によって異なります。
◆加湿器は水分を空気に吸収させるものですから、加湿の清浄度
は加湿方式（機種）や使用する水質により影響を受けます。適
切な水処理を行うことは、清浄な加湿が得られるばかりでなく、加湿器自体の不純物による障害（スケールなど）を軽減し、消耗部品の寿命延長を図れることもあります。

◆加湿器で水処理を行う目的は 3 つあります。一つは加湿の質（清浄度）を求めること、次に加湿器自体の保護（スケール対策）、そしてメンテナンスサイクルの削減です。
◆加湿器の水処理はイオン交換法によるものが多く、また逆浸透法を使用することもあります。当社の軟水器および純水器はイ
オン交換法を採用しています。
◆「超音波式には純水器」、「電極式には純水器は不可」というよ
うに、機種により適合する水処理は異なります。選択を誤ると、「効果がない」というようなトラブルの原因になります。

軟水器と純水器
軟水器：硬度成分をナトリウムイオンに置換

純水器：全イオンを置換◆陽イオン交換樹脂（Na 形）を充てんした装置に通水するもので、樹脂は硬度を生ずる陽イオン（カルシウム・マグネシウムイオン）を吸着して、そのかわりにナトリウムイオンを放出します。
蒸気式加湿器（一部除く）に適用すれば硬質スケールの固着防止に効果があります。
◆ただし、溶解しているイオンは置換されるだけで量は変わりませんから、超音波式のような水分蒸発後の粉じんが問題となる場合には効果はありません。

◆陽イオン（H 形）・陰イオン（OH 形）交換樹脂を充てんした装置に通水するもので、樹脂はイオン化して溶解している物質を吸着し、水酸イオンと水素イオンを放出します。放出された水酸イオンと水素イオンは反応して水となり、ごく微量ながら処理水に付加されることになります。
◆軟水器はナトリウムイオンに置換するだけですが、純水器で得られる水は純粋な水に近く、超音波式には高い効果が得られます。

通常ご使用になる場合の供給水の水質について ※各機種ごとの詳細は下記をご参照ください。

15

滴下浸透気化式加湿器

水道法水質基準に準ずる飲料水を使用する（上水道の使用を推奨）。

軟水は軟質のスケールが析出し、飛散することがあるため不適。純水については一部対応型がある。

電極式蒸気加湿器

水道法水質基準に準ずる飲料水を使用する。
純水は加湿器として機能せず、軟水はフォーミングが発生しやすくなる。

電熱式蒸気加湿器

軟水または一次純水を使用する。

間接蒸気式加湿器

軟水または一次純水を使用する。純水はオプション仕様となる。

高圧スプレー式加湿器

水道法水質基準に準ずる飲料水を使用する。
純水、軟水も使用できるが、給水有効利用率は低く排水する量が多くなる。

超音波式加湿器

水分蒸発後の粉じん（白い粉）が問題となる場合には純水を使用する。軟水は効果がない。

水処理にはコストがかかります

電熱式蒸気加湿器について

水処理装置および設置費用のほか、イオン交換樹脂の寿命交換（再生）の費用が発生しますから、水道水に比較してさらに「コストをかけた水」ということになります。
給水有効利用率の低い機種では排水される水が多いため、ラン
ニングコストが上昇します。
この意味からも、加湿器の使用場所、使用目的、要求される室内環境に応じて適切な水処理を選択する必要があります。

軟水または一次純水をご使用ください。
水道法水質基準に準ずる飲料水もご使用いただけますがメンテナンスを頻繁に必要とします。

滴下浸透気化式加湿器について

高圧スプレー式加湿器について

滴下浸透気化式加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください（上水道の使用を推奨します）。
加湿モジュール洗浄に所定の加湿能力の 1.5 〜 3 倍の給水を行います。
給水に含まれる残留塩素は衛生対策の一助になります。
軟質のスケールが析出し飛散することがあるため軟水は使用できません。
水道法水質基準に準じている場合でも、全硬度、シリカ成分量などが多ければ、それだけ汚れやスケール成分の析出量も多くなる可能性があります。
参考として、（一社）日本冷凍空調工業会標準規格では「冷凍空調
機器用冷却水水質基準（JRA-GL02-1994）」において、冷却水の補給水の水質についてスケールの傾向に影響を与える項目と基準は、pH(25℃ )：6.8 ～ 8.0、導電率 (25℃ )：30mS/m
以下、酸消費量(pH4.8)：50mgCaCO３/ ℓ 以 下、全 硬 度：
70mgCaCO３/ℓ以下、カルシウム硬度：50mgCaCO３/ℓ以下、イオン状シリカ濃度：30mgSiO２/ℓ以下とされています。
ただし、上記基準を満たした水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。
また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しな
いでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。

水道法水質基準に準ずる飲料水で十分ご使用いただけます。
噴霧粒子の粒径は比較的粗いため、給水有効利用率は低く排水する水が多くなります。
水分蒸発後の粉じん（白い粉）に関しては、濃縮された水がドレンとなり、粉じん量は低く抑えられます。

間接蒸気式加湿器について
軟水または一次純水をご使用ください。
純水の使用を検討される場合は当社宛にご連絡ください。

超音波式加湿器について
水分蒸発後の粉じん（白い粉）が問題となる場合には、純水器の併用をおすすめします。
オフィス環境等で使用する場合、「モニター画面が汚れる」、「レーザープリンターに不具合」など、OA 機器への影響が顕在化しています。
超音波式は水槽内の水を超音波により直接霧化しますから、水中の不純物も霧に含まれています。
また霧は常温のスチームともいうべき微粒子で、水分蒸発が早く、不純物が気流中に取り残されることになります。
不純物といっても水道水に含まれているものですから、粉じんが問題とならない場合や低温貯蔵庫・きのこ栽培など加湿対象に影響がない場合には何ら問題はありません。
また超音波式は、一部報道により細菌繁殖の問題が取りあげられました。
しかしこれに該当するのは給水方式がタンク式で水の入れ替えを怠った場合などの家庭用の調査結果であり、常時新鮮な水が補給される業務用に関しては、公的機関による検証結果
によってもほぼ安全な結果を得ています。

電極式蒸気加湿器について
水道法水質基準に準ずる飲料水をご使用ください。
電極への交流印加により、水中のイオン化された溶存不純物が運動して水自体が発熱し、蒸気を発生します。
このため不純物を除去した純水では加湿器としての機能を果たしません。また軟水はフォーミングが発生しやすくなるため使用できません。

16

ウエットマスター製加湿器の水道管直接連結について
水道給水管に直結できる器具

当社の水道直結に関する概要◆水道事業者から需要者に給水するには、配水管から分岐して設当社製加湿器の水道管への直接連結につきましては、型式によりけられた給水管により給水されます。この給水管と直結する給水用具を給水装置と言い、給水装置に使用する器具機材は、要求規定される厚生省令第 14 号（平成 9 年 10 月 1 日施行）に適合する必要があります（加湿器もこの給水装置の器具機材の機器類に該当いたします）。
◆給水管及び給水用具が満たすべき性能要件の定量的判断基準（第１条関係）①耐圧に関する基準②浸出等に関する基準 （第２条関係）

第三者認証もしくは自己認証により対応しています。自己認証品につきましては給水装置性能基準適合証明書、性能評価試験
書を都度発行しております。

③水撃限界に関する基準 （第３条関係）（第４条関係）④防食に関する基準⑤逆流防止に関する基準 （第５条関係）（第６条関係）⑥耐寒に関する基準⑦耐久に関する基準（第７条関係）より『厚生省令第 14 号』
これらの基準の適合品の証明としては以下の方法があります。

認証区分

第三者認証

機

種

滴下浸透
気化式加湿器

使用区分

製造業者等との契約により、中立的な第三者認証機関が製品試
験、工場検査等を行い、基準に適合しているものについては基準適合品として登録して認証製品である事を示すマークの表示を認める方法がある。これは製造業者等の希望に応じて任意に行われるものであり、義務付けられるものではない。

自己認証
政省令により、構造・材質基準が明確化、性能基準化されたことから、製造業者が基準に適合しているかどうかの判断が容易となり、製造業者が自己認証（製造業者等が自らの責任のもとで、性能基準適合品である事を証明する方法）により製品の販売を行う
事ができる。
『水道局

給水装置工事設計・施工指針』より

規格品
日本工業規格、製造業者等の団体の規格、海外認証機関規格等の製品規格のうち、その性能基準項目の全部に係わる性能条件
が基準省令の性能基準と同等以上であることが明確な製品。
上記の器具でなければ、給水装置の器具機材と認められず、給水管に直結することができません。
また指定給水装置事業者の給水装置工事主任技術者は、給水管と器具を直結する場合は、事前に水道事業者に申請しなければい
けないことになっています。なお、申請の詳細については各自治
体にお問合せください。
※東京都の場合、「自己認証品」については「自己認証品使用報告書」に、構造
および材質の基準に適合していることが確認できる試験結果等を添えて提出することが義務付けられています。

型

式

VCJタイプ
室内直接加湿型 VTDタイプVWBタイプダクト接続型

VIBタイプ

室内直接加湿型 VFCタイプ

自己認証

滴下浸透
VHFタイプ
空調機器組込型
気化式加湿器VPAタイプダクト接続型

第三者認証

17

該当機種とその対応

電極式
蒸気加湿器

VSCタイプVDFタイプ

空調機器組込型 SECタイプ
室内直接加湿型 （03～15のみ）

気化式加湿器
滴下浸透気化式加湿器
VCJ タイプ「てんまい加湿器」… ……… P.19
VCJ タイプ（VCJ1501）「グリッドてんまい加湿器」……………… P.27
V I B タイプ… …………………………… P.33
VTD タイプ… …………………………… P.41
VWB タイプ… …………………………… P.45
VFC タイプ… …………………………… P.49
VH シリーズ……………………………… P.55
VPA タイプ… …………………………… P.75
VSC タイプ… …………………………… P.77
VDF タイプ… …………………………… P.83
※ VMBタイプ、VDD-Fタイプにつきましてはお問い
合わせください。

▶加湿モジュールの交換周期について
加湿モジュールは交換部品です。交換周期は加湿器の設置環境や供給水質、洗浄作業の頻度などにより左右されますが、運転時間 5,000 時間を目安にしてください。一般空調での暖房期の加湿運転時間を1日10 時
間とした場合、年間 1,250 時間となりますので交換周期は 4 年が目安となります。
また、年間空調での加湿運転時間は 5,000 時間となりますので、交換周期は 1 年が目安となります。
18

気化 式 加 湿 器

滴下浸透気化式加湿器

VCJタイプ【単独運転】天埋カセット型、室内直接加湿

蒸気式加湿器

てんまい加湿器
てんまいR 内の天井面に単独取付する加湿器ですから、空調方式を
室問わずにご使用いただけます。…
室内空気に直接加湿するので、空調機の冷暖運転や風量変動に左右されず確実に加湿します。

選定のめやす水噴霧式加湿器

標準加湿能力… ……… 2.2 / 2.2kg / h
加湿可能床面積… …… 65 / 65 ｍ2

加湿器用水処理装置

WM-VCJ2201
標準リモコンスイッチ

強運転40dB（A）/ 弱運転23dB（A）の静音運転で、加湿器価格表

応接室や小会議室などにもご使用いただけます。
メンテナンス性が大幅に向上

流量管理システム機器

新機構により加湿モジュールの取り外し作業時間は「1 分以内」と大幅に短縮。メンテナンス性向上により、建築物衛生法で義務付けられる「特定建築物における加湿器
点検清掃義務」準拠に対し、大きなメリットとなります。

天井面への­
設置イメージ

標準仕様で水道管直接連結に対応

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV

従来オプション仕様であった第三者機関認証登録品の「水道管直接連結仕様」を標準仕様としました。直接給水方式での加湿器検討がさらに簡便化しました。

ドレン排水用ポンプを標準搭載
従来オプション仕様であった、「ドレン排水用ポンプ」を
本体内に標準で装備。現場での組み立て作業が不要となり施工性が向上いたしました。
●二連電磁弁（給水遮断弁）の採用により、給水システムの安全性がさらに向上しました。
●新たに緊急停止機能付仕様をラインナップ。緊急停止指
令信号の入力により運転の停止が可能です。
●室内空気に直接加湿するので、空調機の冷暖運転や風量変動に左右されず確実に加湿します。

19●何れも 50/60Hz の値を示します。
●能力条件は、外気 0℃・50%RH、室内空気 22℃・
40%RH、外気量 5m3/h・ｍ2 とし、一般事務室を対象に建築物衛生法の室内空気環境基準を考慮した値としています。
●設計条件が異なる場合は P.26 の加湿能力線図をご参照ください。

●標準で「外部信号出力機能（運転および警報、無電圧接点信号）」を装備しています。

加湿器本体内部●加湿のための特別な熱源を必要とせず、室内の発熱・天井付近の無効な熱を水の気化蒸発に利用するので省エネになります。
●ドレンパン高水位検知、排水異常検知、電磁弁リーク検知、
漏水検知など、漏水防止対策は万全です。
●滞水のないドレンパン構造と定時乾燥機能（加湿モジュー
ルの強制乾燥）により衛生的にご使用いただけます。

現地計装工事を省力化。ヒューミディスタットの別途手配が不要に！
現地計装工事を省力化
ヒューミディスタット内蔵型てんまい加湿器 WM-VCJ2201A

ヒューミ付リモコン WM-HRM103

蒸気式加湿器ヒューミディスタット内蔵型リモコンスイッチ

気化 式 加 湿 器

てんまい加湿器へ 2 種類のヒューミディスタット機能を追加

湿度検出部

WM-VCJ2201Aと標準リモコンスイッチ
またはヒューミ付リモコンを使用した場合

WM-VCJ2201

ヒューミディスタット内蔵型
WM-VCJ2201A●ヒ ューミ付リモコンを使用する
場合は、リモコンスイッチまたは加湿器内蔵ヒューミディス
タットの選択が可能。

湿度検出
ヒューミディスタット
計装工事不要湿度検出

ヒューミディスタット
別途手配不要ヒューミ付リモコン

湿度検出
標準リモコンスイッチ­
またはヒューミ付リモコンヒューミ付リモコン仕様
ヒューミ付リモコン

本体周囲温湿度

5 ～ 40℃（凍結しないこと） 30 ～ 90％RH 以下（結露しないこと）＊当リモコンスイッチは室内専用です。室内に設置する場合においても、湯気、水しぶき、油などのかからない場所へ設置してください。

WM-HRM103

湿度設定範囲35 ～ 70％RH＊出荷時のヒューミディスタット設定湿度は 40％RH です。設定湿度はリモコンスイッチ操作により 5％単位で変更が可能です。

湿度設定ヒステリシス－ 5％RH

リモコンスイッチケース色

ホワイト（近似色 マンセル 5Y9/0.5）

リモコンスイッチ初期設定

加湿器本体とリモコンスイッチの接続時にアドレスの設定が必要となります。
＊リモコンスイッチのオートアドレス機能により当該リモコンに接続されている本体接続台数を認識、設定します。
（リモコンスイッチ操作と表示灯の点滅回数で接続台数が確認できます）
。

70

21

φ5×10Ｌ

加 湿 器

加湿

強

120

弱

設定確認/設定/初期化

加湿材乾燥（自動停止）

警報

入／切

83.5
（取付寸法）

電源

強／弱

中止

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV

ヒューミ付リモコン外形図

流量管理システム機器

機種・型式・型番

加湿器価格表ヒューミディスタット
別途手配不要ヒューミディスタット
計装工事不要

加湿器用水処理装置●標 準リモコンを使用する場合は、加湿器内蔵のヒューミディス
タットで湿度を検出、制御。

水噴霧式加湿器

WM-VCJ2201とヒューミ付リモコンを使用した場合

点検機

確認

ＷＭ－ＨＲＭ１０３

リモコンスイッチケース

端子台（ねじサイズ Ｍ3）

φ4.5※取付寸法は、JIS C 8340 に適合しています。

20

気化 式 加 湿 器仕様（標準仕様）＊表内□ / □の数字は 50/60Hz の値を示します。

機種・型式

滴下浸透気化式加湿器

型番・商品名WM-VCJ2201「てんまい加湿器」

蒸気式加湿器標準加湿能力定格風量ファン強2.2/2.2kg/h

ファン弱

1.2/1.1kg/h

VCJ＊上記は、ファン強：吸込空気条件 23℃・40%RH、ファン強時
ファン弱：吸込空気条件 23℃・40%RH、ファン弱時の値です。
標準加湿能力は吸込空気条件により変化しますので、吸込空気条件が異なる場合は P.26 の加湿能力線図でご確認ください。
ファン強570/570 ｍ3/h

ファン弱

300/280 ｍ3/h

水噴霧式加湿器
加湿器用水処理装置

運転音

40/40dB（A）（ファン強） 23/21dB（A）（ファン弱）

風量切替

リモコンスイッチ強・弱二段切替（二位置式ヒューミディスタット取付可）

定格電源

AC100V

定格消費電力83/97W（ファン強、ドレン排水用ポンプ作動時）

運転時質量

29kg

化粧グリル色ホワイト（近似色マンセル 6.5Y9.5/0.5）

リモコンスイッチケース色

ホワイト（近似色マンセル 5Y9/0.5）

ドレン排水用ポンプ能力

最大 0.9 ℓ/min（最大揚程 800mm、天井面から 1,200mm の時）

50 / 60Hz

間欠給水方式（TSS 制御）
給水

給水方式

＊運転開始時は加湿モジュールの湿潤・洗い流しのためにファンを停止した状態で 10 分間連続給水を行い、その後間欠給水となりファンを運転させ加湿を行います。

給水量

間欠給水時（出荷時設定）：0.13ℓ/min ± 20％

連続給水時（最大）：0.26ℓ/min

加湿器価格表

瞬間最大排水量

約 0.9ℓ/min（ドレン排水用ポンプ始動時の瞬間流量）

安全保護機能など●ドレンパン高水位検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）●漏水検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）●給水電磁弁リーク検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）●ドレン排水用ポンプ排水異常検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）
定時乾燥機能（加湿モジュール乾燥のための送風運転

24 時間毎に 2 時間送風運転）

保健衛生対策＊衛生的な加湿を行うために 1 日に 1 回、乾燥運転を行います。定期的に加湿モジュールを乾燥させることで、臭気などの発生を予防します。定時乾燥中はリモコンスイッチの加湿材乾燥表示灯が点灯します。

電圧許容範囲± 10％以内

流量管理システム機器

設置・保管条件

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV

運転 / 停止

ヒューミディスタットをご使用の場合は加湿信号により自動発停します。
任意の発停は「リモコンスイッチ操作による発停」と「外部指令信号入力による遠方発停（外部指令制御の場合）」により行われ「後押し優先」となります。
＊外部指令信号入力は「常時入力信号」と「瞬時入力信号」に対応しています。信号の種類に応じて加湿器本体コント
ロールユニットのディップスイッチ切替えが必要です（出荷時設定は常時入力信号）。

外部信号出力、●運転信号出力：無電圧接点出力（a 接点、125V 3A 抵抗負荷）
電源表示灯または加湿表示灯と連動（出荷時設定は電源表示灯連動）●警報信号出力：無電圧接点出力（a 接点、125V 3A 抵抗負荷）
、自己保持

オプション

ヒューミ付リモコン、緊急停止機能付仕様

21

使用条件

本体周囲温湿度

5 ～ 40℃（凍結しないこと） 80％RH 以下

吸込空気温度

5 ～ 30℃（天井内本体周囲温度との差 10℃以内のこと）＊加湿器吸込空気温度が 30℃以上になる場合は、弊社宛ご相談ください。

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水※1

給水圧力、温度

0.05 ～ 0.5MPa、5 ～ 30℃※１：加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください（上水道の使用を推奨します）。
飲料水の水質基準を満足した水でも地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。
また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。

＊表内□ / □の数字は 50/60Hz の値を示します。

機種・型式

滴下浸透気化式加湿器

型番・商品名WM-VCJ2201A「てんまい加湿器」/ ヒューミディスタット内蔵型

定格風量2.2/2.2kg/h

ファン弱

1.2/1.1kg/h＊上記は、ファン強：吸込空気条件 23℃・40%RH、ファン強時
ファン弱：吸込空気条件 23℃・40%RH、ファン弱時の値です。
標準加湿能力は吸込空気条件により変化しますので、吸込空気条件が異なる場合は P.26 の加湿能力線図でご確認ください。
ファン強570/570 ｍ3/h

ファン弱

300/280 ｍ3/h
40/40dB（A）（ファン強） 23/21dB（A）（ファン弱）

風量切替

リモコンスイッチ強・弱二段切替

定格電源

AC100V

定格消費電力83/97W（ファン強、ドレン排水用ポンプ作動時）

運転時質量

29kg

リモコンスイッチケース色

ホワイト（近似色マンセル 5Y9/0.5）

ドレン排水用ポンプ能力

最大 0.9 ℓ/min（最大揚程 800mm、天井面から 1,200mm の時）

50 / 60Hz

給水方式

間欠給水方式（TSS 制御）＊運転開始時は加湿モジュールの湿潤・洗い流しのためにファンを停止した状態で 10 分間連続給水を行い、その後間欠給水となりファンを運転させ加湿を行います。

給水量

間欠給水時（出荷時設定）：0.13ℓ/min ± 20％

連続給水時（最大）：0.26ℓ/min

約 0.9ℓ/min（ドレン排水用ポンプ始動時の瞬間流量）

湿度設定範囲35 ～ 70％RH＊出荷時のヒューミディスタット設定湿度は 40％ RH です。設定湿度は、加湿器本体内ヒューミディスタットユニッ
トのディップスイッチの切り替えにより 5％単位で変更が可能です。

湿度設定ヒステリシス－ 5％ RH

安全保護機能など●ドレンパン高水位検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）●漏水検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）●給水電磁弁リーク検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）●ドレン排水用ポンプ排水異常検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）
定時乾燥機能（加湿モジュール乾燥のための送風運転

24 時間毎に 2 時間送風運転）＊衛生的な加湿を行うために 1 日に 1 回、乾燥運転を行います。定期的に加湿モジュールを乾燥させることで、臭気などの発生を予防します。定時乾燥中はリモコンスイッチの加湿材乾燥表示灯が点灯します。

電圧許容範囲± 10％以内

設置・保管条件

使用条件

本体周囲温湿度

5 ～ 40℃（凍結しないこと） 80％RH 以下

吸込空気温度

5 ～ 30℃（天井内本体周囲温度との差 10℃以内のこと）＊加湿器吸込空気温度が 30℃以上になる場合は、弊社宛ご相談ください。

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水※1

給水圧力、温度

流量管理システム機器

保健衛生対策

加湿器価格表

瞬間最大排水量

加湿器用水処理装置

給水

水噴霧式加湿器

運転音

蒸気式加湿器標準加湿能力ファン強

VCJ

気化 式 加 湿 器仕様（ヒューミディスタット内蔵型）

0.05 ～ 0.5MPa、5 ～ 30℃

外部信号出力●運転信号出力：無電圧接点出力（a 接点、125V 3A 抵抗負荷）、

電源表示灯または加湿表示灯と連動（出荷時設定は電源表示灯連動）●警報信号出力：無電圧接点出力（a 接点、125V 3A 抵抗負荷）
、自己保持

オプション

ヒューミ付リモコン、緊急停止機能付仕様※１：加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください（上水道の使用を推奨します）。
飲料水の水質基準を満足した水でも地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。
また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV

運転 / 停止

加湿器本体内蔵ヒューミディスタット、もしくはリモコンスイッチ内蔵ヒューミディスタットの加湿信号により自動発停します。また、
任意の発停は「リモコン操作による発停」と「外部指令信号入力による遠方発停（外部指令制御の場合）」により行われ「後押し優先」となります。
＊外部指令信号入力は「常時入力信号」と「瞬時入力信号」に対応しています。信号の種類に応じて加湿器本体コント
ロールユニットのディップスイッチ切替えが必要です（出荷時設定は常時入力信号）。

22※化粧グリルの取付位置は、上下 15mm の範囲で調整できます。
603

670

排水口

5 ～ 20 ※

給水口

水噴霧式加湿器

550

蒸気式加湿器425 ～ 440 ※

603

370

気化 式 加 湿 器

加湿器本体外形図

電線取入口

化粧グリル寸法

標準リモコンスイッチ外形図
670
70

湿

器

電源

入/切

加湿
強

強/弱

120

弱

加湿材乾燥

670

加湿器価格表

点検機

警報

確認

WM-VKRM-3

リモコンスイッチケース

φ4.5

端子台（ねじサイズ Ｍ3）※取付寸法は、JIS C 8340 に適合しています。

加湿器本体周囲スペース

加湿器本体
加湿器本体

点検口点検口４５０以上
４５０以上
300～500mm
300～500mm
程度 程度

200mm
200mm
以上 以上

200mm
200mm
以上 以上

加湿器本体
加湿器本体

200mm
200mm
以上 以上

天井面天井面

化粧グリル
化粧グリル

障 害 障物 害 物

加湿器本体
加湿器本体
下端 下端

425～440mm

給水 給水55～70mm

排水 排水425～440mm

603 60355～70mm

635 635

450 4501000mm以上

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV

603 603

1000mm以上

流量管理システム機器
23

中止（自動停止）（取付寸法）

加

φ5×10Ｌ

83.5

加湿器用水処理装置

17

1500mm以上
1500mm以上

気化 式 加 湿 器

結線要領図【VCJ2201、標準リモコンスイッチ】

加湿器本体1 WM-VCJ2201
コントロールユニット

加湿器本体2 WM-VCJ2201

VKCU-4

コントロールユニット

R

E

S

2

1

3

RY3 RY4

C1

C2

L1

L2

4

5

6

E

R

S

1

2

3

C1

C2

L1

L2

4

5

6

WM-VCJ2201
3台目以降へR
S
C1
C2

漏電ブレーカ1（分電盤等）
AC100V 50/60Hz

運転信号出力警報信号出力（無電圧接点出力）

運転信号出力（無電圧接点出力）

C1 C2

外部指令信号入力（無電圧接点入力）

基板VKCU-4 ディップスイッチ DS3 2番ピンリモコンスイッチ
VKRM-3(1)常時入力信号（出荷時設定）の場合

ON

OFF
電源表示灯と連動※スイッチ「入」状態（出荷時設定）加湿表示灯と連動※スイッチ「入」かつ
ＨＳ「ON」状態基板VKCU-4
ディップスイッチ DS3 1番ピン
4

5

OFF

※リモコンスイッチは必ずご使用ください。リモコンスイッチを使用しないと運転できません。

誘導負荷

AC125V 1A
DC30V 1A

(2)瞬時入力信号の場合
基板VKCU-4
ディップスイッチ DS3 1番ピン
4

5

ON

6

※外部指令信号入力に瞬時入力信号を使用する場合は、加湿器本体 1 のコントロー
ルユニットのディップスイッチ（DS3 1 番ピン）の設定を変更してください。

※外部指令信号入力のうち瞬時入力信号の場合は、100msec（0.1 秒）以上の接点を入力してください。

ON OFF

電 源 (R, S）
1.25mm2
リモコンスイッチ, HS (C1, C2, L1, L2） 0.5～0.75mm2
外部指令信号入力 (4, 5, 6）
0.75～1.25mm2※ヒューミディスタットを使用しない場合には、加湿器本体 1 の端子 L1,L2 を短絡してください。

※運転信号出力を加湿表示灯と連動させる場合は、各加湿器本体のコントロールユ
ニットのディップスイッチ（DS3 2 番ピン）を各加湿器毎に設定してください。

COM※ 各配線径※ヒューミディスタット（HS）および外部指令信号入力の渡り線は不要です。

※ア－ス（E）は D 種接地工事にて施工してください。

DC12V／DC10mA※加湿器の運転を長期休止する場合、点検などやむを得ず電源を OFF とする場合には、給水サービス弁を閉じるなど万一の場合にも水が流れて漏水事故にならない
ようにしてください。

【VCJ2201A、標準リモコンスイッチ】

加湿器本体1 WM-VCJ2201A

加湿器本体2 WM-VCJ2201

VKCU-4

コントロールユニット

RY3 RY4

E

R

1

S

2

3

VKCU-4RY3 RY4

C1

C2

L1

L2

4

5

6

E

R

S

1

2

3

C1

C2

L1

L2

4

5

6

WM-VCJ2201
3台目以降へ

警報信号出力（無電圧接点出力）

外部機器との連動運転入力（無電圧接点入力）

運転信号出力警報信号出力（無電圧接点出力）

運転信号出力（無電圧接点信号）

C1 C2

外部指令信号入力（無電圧接点入力）

基板VKCU-4 ディップスイッチ DS3 2番ピンリモコンスイッチ
VKRM-3(1)常時入力信号（出荷時設定）の場合

OFF
電源表示灯と連動※スイッチ「入」状態（出荷時設定）ON
加湿表示灯と連動※スイッチ「入」かつ
ＨＳ「ON」状態基板VKCU-4
ディップスイッチ DS3 1番ピン
4

5

OFF

AC125V 3A
DC30V 3A

誘導負荷

AC125V 1A
DC30V 1A

※ 各配線径電 源 (R, S）
1.25mm2
リモコンスイッチ（C1,C2）
0.5～0.75mm2
外部機器との連動運転入力（L1, L2）
0.75～1.25mm2
外部指令信号入力 (4, 5, 6）※加湿器本体端子台への配線は絶縁丸型端子（M4 ねじ用）を使用してください。
※外部指令信号入力の渡り線は不要です。
※リモコンスイッチ 1 個で、本体 10 台まで同時制御可能です。

6※リモコンスイッチは必ずご使用ください。リモコンスイッチを使用しないと運転できません。

※ 接点定格（RY3, RY4）
抵抗負荷※破線部分は客先ご用意となります。

(2)瞬時入力信号の場合
基板VKCU-4
ディップスイッチ DS3 1番ピン
4

5

6

COM

※ 通電電圧／電流
外部指令信号入力（4, 5, 6）：DC12V/DC10mA
外部機器との連動運転入力（L1, L2)：DC5V/DC1mA

ON OFFON※外部指令信号入力に瞬時入力信号を使用する場合は、加湿器本体 1 のコントロー
ルユニットのディップスイッチ（DS3 1 番ピン）の設定を変更してください。
※運転信号出力を加湿表示灯と連動させる場合は、各加湿器本体のコントロールユ
ニットのディップスイッチ（DS3 2 番ピン）を各加湿器毎に設定してください。

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV

R
S
C1
C2

漏電ブレーカ1（分電盤等）
AC100V 50/60Hz

流量管理システム機器

コントロールユニット

加湿器価格表※ 通電電圧／電流

加湿器用水処理装置

AC125V 3A
DC30V 3A

※加湿器本体端子台への配線は絶縁丸型端子（M4 ねじ用）を使用してください。
※リモコンスイッチ 1 個で、本体 10 台まで同時制御可能です。

6※ 接点定格（RY3, RY4）
抵抗負荷

※破線部分は客先ご用意となります。

水噴霧式加湿器

HS

警報信号出力（無電圧接点出力）

蒸気式加湿器RY3 RY4

VKCU-4※外部機器との連動運転を行う場合は加湿器本体端子 L1,L2（無電圧接点入力）に接続し、加湿器本体内蔵ヒューミディスタットのディップスイッチ（S1 4 番ピン）
を ON にしてください。
※外部指令信号入力のうち瞬時入力信号の場合は、100msec（0.1 秒）以上の接点を入力してください。
※ア－ス（E）は D 種接地工事にて施工してください。
※加湿器の運転を長期休止する場合、点検などやむを得ず電源を OFF とする場合には、給水サービス弁を閉じるなど万一の場合にも水が流れて漏水事故にならない
ようにしてください。

24

気化 式 加 湿 器
蒸気式加湿器
水噴霧式加湿器
加湿器用水処理装置

加湿器価格表流量管理システム機器
滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV
25

選定・ご使用にあたって
選定上のご注意など●天井付近の室内空気温度は一般に呼吸線より１～３℃高くなりますのでこれを考慮して選定してください。
●本体は必ず水平に取り付けられるようにご配慮ください。
●P.23 の加湿器本体周囲スペースを確保してください。また後々の保守点検が容易に行えるようサービススペースにご配慮ください。
●加湿器からの吹出空気は高湿です。窓や壁面などに直接あたると結露する
おそれがありますので、取付位置および吹出方向にご配慮ください（P.23の加湿器本体周囲スペース参照）。
●取付位置の天井面には必ず □ 450 以上の点検口を設けてください。
●現 場の空気条件などにより、使用できない場合があります。以下のような場合には弊社宛ご相談ください。
 気、設置場所に腐食性ガスが予想される場合＊通＊厨
 房、食品工場その他、通気に塩分やオイルミストを含むおそれがある場合
 械工場など、通気に金属製の塵埃を含むおそれのある場合＊機＊ 病院などの清浄度を要求される特殊空調●室内直接噴霧型の加湿器を空気清浄度を管理されている室内、施設にてご使用になる場合、加湿器二次側に清浄度を満足させるフィルタなどを設置することができません。使用環境により稀に水質などを起因とするスケールなど塵埃が発生する場合がありますのでご理解の上ご使用ください。
●本製品の下に濡れて困るものを置かないでください。
●メンテナンスのために、加湿器および点検口の直下には移動できないものを置かないでください。

給排水配管●本製品は給水装置の性能基準適合品（第三者認証品／ JET：㈶電気安全環
境研究所）で、水道管への直接連結が可能です。
●給水配管には加湿器本体のなるべく近い位置に、必ず給水サービス弁とフラッシング用バルブを加湿器ごとに設けてください。
●排水配管は横引き配管の場合、異型ソケットなどを使用して 20A 以上とし、必ず 1/100 以上の先下がり勾配・大気開放としてください。また、排水配管を立ち上げる場合は、塩ビ管（呼び径 13mm）またはホース（内径φ15）を使用してください。 配管の立ち上げ高さは 800mm 以下（天井面から
1,200mm 以下）とし、本体より水平方向に 300mm 以下で垂直に立ち上
げてください。規定以上に立ち上げたり、斜めに立ち上げたりした場合、ドレンポンプ停止時にドレン水逆流による高水位警報発生や漏水などの原因になります。また排水ホースにトラップが生じた場合も、同様に高水位警報発生や漏水などの原因になります。
●市販の内径φ19、φ20 の排水ホースを使用して排水配管を立ち上げる場合も配管立ち上げ高さは 500mm 以下（天井面から 900mm 以下）とし、本体より水平方向に 300mm 以下で垂直に立ち上げてください。規定以上に立ち上げたり、斜めに立ち上げたりした場合、ドレンポンプ停止時にドレン水逆流による高水位警報発生や漏水などの原因になります。また排水ホースにトラップが生じた場合も、同様に高水位警報発生や漏水などの原因になります。立ち上げ以後の横引き配管は異径ソケットなどを使用して 20A 以上とし、必ず 1/100 以上の先下がり勾配・大気開放としてください。
●給水配管・排水配管ともに、凍結および結露を防止するための保温処理が必要となります。
●ドレン排水用ポンプはあらかじめ内蔵されています。ドレン排水用ポンプの現地組付および結線は不要です。
●給水配管の施工に配管シール剤を使用する場合、配管シール剤メーカーの取扱上の注意に準拠してお願いします。また、十分なシール剤乾燥時間を確保してください。塗布量が多かったり乾燥が不十分な状態で通水すると、シール剤が給水に混ざる形で加湿器本体に流入することとなり、加湿器内でのシール剤固化により故障や配管の詰まりの原因になります。また、配管シール剤には有機溶剤成分が含まれているため、加湿器へ流入した場合は、臭気の発生や構成部品に悪影響をおよぼすことがあります。加湿器への通水の前には縦配管のフラッシングのほか、加湿器給水配管管末のフラッシン
グ用バルブ、プラグ等から十分なフラッシングを実施し、フラッシング実施
後の水が無色透明、無臭であることを確認してください。

電気配線●加湿器の電源系統には、加湿器専用の漏電ブレーカを設けてください。
●アースは D 種接地工事にて必ず施工してください。
●本機はリモコンスイッチがないと運転できません。付属のリモコンスイッチ
は必ずご使用ください。
●付属のリモコンスイッチ 1 個で加湿器 10 台まで運転を行うことができます。
●お客様でヒューミディスタットをご用意される場合は、接点容量 100V・2A
以上のものをご用意ください。ヒューミディスタット 1 個で加湿器 10 台まで運転を行うことができます。
●リモコンスイッチと本体間の配線の電圧は DC12V です。これを通す電線
管内には、異なった電圧の線を通さないでください。

●リモコンスイッチ配線（加湿器本体間、渡り線を含む）の総配線長は 100m以内としてください。

運転制御●加湿器への給水は、減圧弁・電磁弁などの組み合わせにより自動的に行われます。
●ヒューミディスタットの加湿信号により自動発停します。
●付属のリモコンスイッチにより強運転・弱運転の切替ができます。
●衛生的な加湿を行うために 1 日に 1 回、乾燥運転を行います。定期的に加湿モジュールを乾燥させることで、臭気などの発生を予防します。定時乾燥中はリモコンスイッチの加湿材乾燥表示灯が点灯します。
●加 湿器への給水は水道水を使用しますが、水道水にはスケール成分が含まれ、気流中には塵埃も含まれるため、給水量は加湿量プラスアルファの余剰給水（およそ加湿量の 2.5 倍から 3 倍）を行い、汚れを洗い流しながらス
ケール成分は濃縮してドレンとして排水します（自己洗浄効果）。
使用条件（吸込み空気温度が高い場合、パッケージエアコン吹出し空気とのショートサーキット、給水水質）により早期のスケール発生が起こりやすくな
ることがあり、その場合には加湿器本体コントロールユニットのディップス
イッチを切り替え、給水量を増やす設定変更が可能です。

保守点検●加湿用給水配管はシーズンオフには通水がないため管内の腐食が発生しやすく、残留水は汚れます。配管残留水の加湿器への流入防止および衛生的にご使用いただくために、シーズンイン時には必ず配管のフラッシングを実施してください。
●通常の保守は加湿モジュール点検（洗浄）、給水ストレーナ・フィルタ・ドレ
ンパン掃除などです。
●加湿モジュールは、使用によって汚れが堆積するため、加湿能力および加湿による気化冷却効果が徐々に低下します。以下の点にご注意ください。
＊汚
 れの量は、水質や運転環境の様々な要因によって変化しますので定期的に監視し、汚れの質や量に応じた洗浄方法、洗浄サイクルを定めてください。
水道法水質基準に準じている場合でも、全硬度、シリカ成分量などが多ければ、それだけ汚れやスケール成分の析出量も多くなる可能性があります。
＊参 考として、（一社）日本冷凍空調工業会標準規格では「冷凍空調機器用
冷却水水質基準（JRA-GL02-1994）」において、冷却水の補給水の水質についてスケールの傾向に影響を与える項目と基準は、pH(25℃)：
6.8 ～ 8.0、 導 電 率 (25℃)：30mS/m 以 下、 酸 消 費 量 (pH4.8)：
50mgCaCO３/ℓ以下、全硬度：70mgCaCO３/ℓ以下、カルシウム硬度：50mgCaCO３/ℓ以下、イオン状シリカ濃度：30mgSiO２/ℓ以下とされています。ただし、上記基準を満たした水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しな
いでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。
●加 湿モジュールの交換周期は、加湿器の設置環境や供給水質、洗浄作業の頻度などに左右されますが、運転時間 5,000 時間を目安にしてください。一般空調での暖房期の加湿運転時間を 1 日 10 時間とした場合、年間1,250 時間となりますので交換周期は 4 年が目安となります。また、年間空調での加湿運転時間は 5,000 時間となりますので交換周期は 1 年が目
安となります。
●加湿器を通過する気流または供給される給水中に撥水性を有する物質が含まれている場合、その成分の影響により加湿モジュールが撥水する場合があります。交換周期が短くなる場合がありますのでご注意ください。
●給 水ユニットは 5 年を目安に交換が必要となります。また、給水動作が100 万回に達した場合、加湿器の運転を自動停止します（95 万回で予報停止）。この場合も給水ユニットの交換が必要です。

梱包内容【加湿器本体梱包（VCJ2201/VCJ2201A 共通）】
… ………………………………… １台●加湿器本体（ドレン排水用ポンプ内蔵）●給水軟銅管（0.4ｍ、リングジョイント式、断熱材被覆付）……………… １本…………………………… 2 枚●リングジョイント用断熱材（固定バンド 2 個付）●給水接続継手（R1/2）……………………………………………………… １個……… １本●排水ホース（塩ビ、φ15×φ20、0.2m、ホースバンド 2 個付）… …………………………………… １個●排水継手（R1/2×φ16 ホース口）●施工要領書、設定要領書、試運転作業要領書……………………… 各 1 冊【化粧グリル梱包】●化粧グリル（グリルおよびグリル枠、取付ビス付）… …………………… 一式【リモコンスイッチ梱包（標準リモコン / ヒューミ付リモコン共通）】●リモコンスイッチ… ………………………………………………………… １個●初期設定操作説明書……………………………………………………… １部

気化 式 加 湿 器

加湿能力線図
この線図は強運転時の加湿能力を表しています。加湿器吸込空気の温湿度が仕様表記載の能力条件と異なる場合には、
この線図から加湿能力を読みとってください。
なお、天井付近の空気温度は一般に呼吸線より 1 ～ 3℃高くなりますのでこれを考慮して選定してください。
弱運転の加湿能力は 50Hz で約 55％、60Hz で約 50% となります。

（強運転時）

3.5

2.5

40

H

%R

2.2

加湿能力
（kg/h）

1.75

1.5

H

70%R

湿度

気相対

吸込空

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV

1.0

0.5

0

流量管理システム機器

RH

60%

加湿器価格表

RH

50%

2.0

加湿器用水処理装置

30

水噴霧式加湿器

H

%R

3.0

蒸気式加湿器【加湿能力線図読み取り例】
吸込空気条件 23℃・40％ RH 時の加湿能力 2.2kg/h（標準加湿能力）
吸込空気条件 22℃・50％ RH 時の加湿能力 1.75kg/h

15

16

17

18

19

20

21

22

吸込空気温度（℃）

23

24

25

26

27

28

26

気化 式 加 湿 器

滴下浸透気化式加湿器

VCJタイプ（VCJ1501）【単独運転】室内直接加湿、グリッド天井対応天埋カセット型

蒸気式加湿器グリッド®

水噴霧式加湿器
加湿器用水処理装置

WM-VCJ1501

加湿器価格表流量管理システム機器
滴下浸透気化式加湿器／VCJタイプ（VCJ1501）

27

標準
リモコン
スイッチ

てんまい加湿器に600 角、640 角対応の
グリッド天井対応型が新たにラインナップ！
『グリッドてんまい加湿器』は、本体を天井内に、吸込・吹出口となるグリルを天井面に取り付けて使用するグリッド
天井対応の天埋カセット型気化式加湿器です。
室内の空気を吸い込み、加湿した高湿空気を吹き出すので空調機の運転に左右されず、確実に室内を加湿できます。

グリッド天井に対応した
室内デザインを損なわない外観
コンパクトな本体は T バーに干渉しない形状で、グリッド天
井にスッキリと収まります。また、従来のグリルとは異なるデザインを採用しており、これまで以上に室内の美観を損なわずにご使用いただけます。

最大でも 39dB の静音設計
運 転 音 は ファン 強 運 転 で 39dB(A)、 ファン 弱 運 転 で28dB(A) と静かな運転音になっており、オフィスをはじめ応接室などハイグレードな居室にも対応します。

標準仕様で水道管直接連結に対応
第三者機関認証登録品の「水道管直接連結仕様」を標準仕様としました。 直接給水方式での加湿器検討の省力化に貢献します。

グリッド天井への設置イメージ

搭載機能は従来のてんまい加湿器と同等です●加湿モジュール / ドレンパンの脱着は工具不要により、1分以内で行うことが可能です。
●ドレン排水用ポンプを標準搭載。現場での組み立て作業が不要なので、施工作業の工程が軽減できます。
●ヒューミディスタット機能が内蔵されたヒューミ付リモ
コンおよび加湿器本体（VCJ1501A タイプ）をライン
ナップ。ユーザーによるヒューミディスタットの別途手配
や現地計装工事が省力化できます。

●加湿のための特別な熱源を必要とせず、室内の発熱・天井付近の無効な熱を水の気化蒸発に利用するので省エネになります。
●ドレンパン高水位検知、排水異常検知、電磁弁リーク検知、
漏水検知など、漏水防止対策は万全です。

＊表内□ / □の数字は 50/60Hz の値を示します。

機種・型式

滴下浸透気化式加湿器

型番・商品名WM-VCJ1501「グリッドてんまい加湿器」

能力条件
運転音

1.5/1.5 kg/h

ファン弱

0.9/0.8 kg/h

＊上記は、ファン強：吸込空気条件 23℃・40%RH、ファン強時
ファン弱：吸込空気条件 23℃・40%RH、ファン弱時の値です。
標準加湿能力は吸込空気条件により変化しますので、吸込空気条件が異なる場合は P.32 の加湿能力線図でご確認ください。
ファン強風量：460/460m3/h

吸込空気温湿度：23℃・40％ RH

ファン弱

風量：260/240m3/h

吸込空気温湿度：23℃・40％ RH

ファン強39/39dB（A）

ファン弱

28/23dB（A）
リモコンスイッチ強・弱二段切替（二位置式ヒューミディスタット取付可）

定格電源

AC100V
ファン強
ファン弱

化粧グリル

50 / 60Hz

81/94W（ファン強、ドレン排水用ポンプ作動時）
46/45W（ファン弱、ドレン排水用ポンプ作動時）
600角グリッド天井対応型

640角グリッド天井対応型（近似色 マンセル N9.5） 640角グリッド天井対応型：ホワイト（近似色 マンセル N9.5）600角グリッド天井対応型：ホワイト
600角グリッド天井対応型：32kg

リモコンスイッチケース色

ホワイト（近似色 マンセル 5Y9/0.5）

ドレン排水用ポンプ能力

最大 0.9ℓ/min（最大揚程 800mm、天井面から 1,200mm の時）電圧許容範囲±10％以内使用条件

640角グリッド天井対応型：33kg

本体周囲温湿度

5 ～ 40℃（凍結しないこと） 80％ＲＨ以下

吸込空気温度

5 ～ 30℃（天井内本体周囲温度との差 10℃以内のこと）＊加湿器吸込空気温度が 30℃以上になる場合は、弊社宛ご相談ください。

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水※ 1

給水圧力、温度

0.05 ～ 0.5MPa、5 ～ 30℃

約 0.9ℓ/min（ドレン排水用ポンプ始動時の瞬間流量）

安全保護機能1）
ドレンパン高水位検知（運転停止/警報表示灯点灯） 2）漏水検知（運転停止/警報表示灯点灯）
3）給水電磁弁リーク検知（運転停止/警報表示灯点灯） 4）
ドレン排水用ポンプ排水異常検知（運転停止/警報表示灯点灯）

保健衛生対策

定時乾燥機能（加湿モジュール乾燥のための送風運転 24 時間毎に 2 時間送風運転）＊衛生的な加湿を行うために 1 日に 1 回、乾燥運転を行います。定期的に加湿モジュールを乾燥させることで、臭気などの発生を予防します。定時乾燥中はリモコンスイッチの加湿材乾燥表示灯が点灯します。

運転 / 停止

ヒューミディスタットをご使用の場合は加湿信号により自動発停します。任意の発停は「リモコンスイッチ操作による発停」と「外部指令信号入力による遠方発停（外部指令制御の場合）」により行われ「後押し優先」となります。
＊外部指令信号入力は「常時入力信号」と「瞬時入力信号」に対応しています。信号の種類に応じて加湿器本体コントロー
ルユニットのディップスイッチ切替えが必要です（出荷時設定は常時入力信号）。

外部信号出力1）運転信号出力：無電圧接点出力（a 接点、125V 3A 抵抗負荷）、
電源表示灯または加湿表示灯と連動（出荷時設定は電源表示灯連動）2）警報信号出力：無電圧接点出力（a 接点、125V 3A 抵抗負荷）、自己保持

リモコンスイッチ初期設定

加湿器本体とリモコンスイッチの接続時にアドレスの設定が必要となります。
＊リモコンスイッチのオートアドレス機能により当該リモコンに接続されている本体接続台数を認識、設定します（リモコンスイッチの操作と表示灯の点滅回数で接続台数が確認できます）
。

オプション

ヒューミ付リモコン

梱包内容＊加湿器本体、化粧グリル、
リモコンスイッチはそれぞれ別梱包です。

【加湿器本体梱包】… …………………………………………………………………………… １台
1）加湿器本体（ドレン排水用ポンプ内蔵）
2）給水軟銅管（0.4 ｍ、リングジョイント式、断熱材被覆付）… …………………………………………………… １本… ………………………………………………………………… 2 枚3）リングジョイント用断熱材（固定バンド 2 個付）
4）給水接続継手（R1/2）… ……………………………………………………………………………………………… １個
5）排水ホース（塩ビ、φ 15 ×φ 20、0.2m、ホースバンド 2 個付）… ………………………………………… １本
6）排水継手（R1/2 ×φ 16 ホース口）… ……………………………………………………………………………… １個7）施工要領書、設定要領書、試運転作業要領書…………………………………………………………………… 各 1 冊【化粧グリル梱包】
1）化粧グリル（グリルおよびグリル枠、取付ビス付）… ……………………………………………………………… 一式【リモコンスイッチ梱包】
1）リモコンスイッチ………………………………………………………………………………………………………… １個
2）初期設定操作説明書……………………………………………………………………………………………………… １部※ 1：加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください（上水道の使用を推奨します）。飲料水の水質基準を満足した水でも地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケー
ル飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。

滴下浸透気化式加湿器／VCJタイプ（VCJ1501）

瞬間最大排水量

流量管理システム機器

間欠給水方式（TSS 制御 / 給水量 0.094ℓ/min±20％）＊運転開始時は加湿モジュールの湿潤・洗い流しのためにファンを停止した状態で 10 分間連続給水を行い、その後間欠給水となりファンを運転させ加湿を行います。

加湿器価格表給水方式

加湿器用水処理装置

化粧グリル色
運転時質量

水噴霧式加湿器

能力切替
定格消費
電力

蒸気式加湿器

標準
加湿能力

ファン強

VCJ 【600 角 /640 角グリッド天井対応型】

気化 式 加 湿 器仕様（標準仕様）

28

気化 式 加 湿 器仕様（ヒューミディスタット内蔵型）＊表内□ / □の数字は 50/60Hz の値を示します。

機種・型式

滴下浸透気化式加湿器

型番・商品名WM-VCJ1501A「グリッドてんまい加湿器」

蒸気式加湿器

標準
加湿能力

能力条件
運転音

ファン強

1.5/1.5 kg/h

ファン弱

0.9/0.8 kg/h

＊上記は、ファン強：吸込空気条件 23℃・40%RH、ファン強時
ファン弱：吸込空気条件 23℃・40%RH、ファン弱時の値です。
標準加湿能力は吸込空気条件により変化しますので、吸込空気条件が異なる場合は P.32 の加湿能力線図でご確認ください。
ファン強風量：460/460m3/h

吸込空気温湿度：23℃・40％ RH

ファン弱

風量：260/240m3/h

吸込空気温湿度：23℃・40％ RH

ファン強39/39dB（A）

ファン弱

能力切替

水噴霧式加湿器
加湿器用水処理装置

加湿器価格表流量管理システム機器
滴下浸透気化式加湿器／VCJタイプ（VCJ1501）

29

28/23dB（A）
リモコンスイッチ強・弱二段切替

定格電源
定格消費
電力

VCJ 【600 角 /640 角グリッド天井対応型】

AC100Vファン強ファン弱50 / 60Hz

81/94W（ファン強、ドレン排水用ポンプ作動時）
46/45W（ファン弱、ドレン排水用ポンプ作動時）

化粧グリル

600角グリッド天井対応型

化粧グリル色（近似色 マンセル N9.5） 640角グリッド天井対応型：ホワイト（近似色 マンセル N9.5）600角グリッド天井対応型：ホワイト

運転時質量600角グリッド天井対応型：32kg

リモコンスイッチケース色

ホワイト（近似色 マンセル 5Y9/0.5）

640角グリッド天井対応型
640角グリッド天井対応型：33kg

ドレン排水用ポンプ能力

最大 0.9ℓ/min（最大揚程 800mm、天井面から 1,200mm の時）電圧許容範囲±10％以内使用条件

本体周囲温湿度

5 ～ 40℃（凍結しないこと） 80％ＲＨ以下

吸込空気温度5～30℃（天井内本体周囲温度との差 10℃以内のこと）＊加湿器吸込空気温度が 30℃以上になる場合は弊社宛ご相談ください。

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水※ 1

給水圧力、温度

0.05 ～ 0.5MPa、5 ～ 30℃

給水方式

間欠給水方式（TSS 制御 / 給水量 0.094ℓ/min±20％）＊運転開始時は加湿モジュールの湿潤・洗い流しのためにファンを停止した状態で 10 分間連続給水を行い、その後間欠給水となりファンを運転させ加湿を行います。

瞬間最大排水量

約 0.9ℓ/min（ドレン排水用ポンプ始動時の瞬間流量）

湿度設定範囲35 ～ 70％ RH＊出荷時のヒューミディスタット設定湿度は 40％ RH です。設定湿度は、加湿器本体内ヒューミディスタットユニットのディッ
プスイッチの切り替えにより 5％単位で変更が可能です。設定変更操作については、設定要領書をご参照ください。

湿度設定ヒステリシス－ 5％ RH

安全保護機能1）
ドレンパン高水位検知（運転停止/警報表示灯点灯） 2）漏水検知（運転停止/警報表示灯点灯）
3）給水電磁弁リーク検知（運転停止/警報表示灯点灯） 4）
ドレン排水用ポンプ排水異常検知（運転停止/警報表示灯点灯）

保健衛生対策

定時乾燥機能（加湿モジュール乾燥のための送風運転 24 時間毎に 2 時間送風運転）＊衛生的な加湿を行うために 1 日に 1 回、乾燥運転を行います。定期的に加湿モジュールを乾燥させることで、臭気などの発生を予防します。定時乾燥中はリモコンスイッチの加湿材乾燥表示灯が点灯します。

運転 / 停止

ヒューミディスタットをご使用の場合は加湿信号により自動発停します。任意の発停は「リモコンスイッチ操作による発停」と「外部指令信号入力による遠方発停（外部指令制御の場合）」により行われ「後押し優先」となります。
＊外部指令信号入力は「常時入力信号」と「瞬時入力信号」に対応しています。信号の種類に応じて加湿器本体コントロー
ルユニットのディップスイッチ切替えが必要です（出荷時設定は常時入力信号）。

外部信号出力1）運転信号出力：無電圧接点出力（a 接点、125V 3A 抵抗負荷）、
電源表示灯または加湿表示灯と連動（出荷時設定は電源表示灯連動）2）警報信号出力：無電圧接点出力（a 接点、125V 3A 抵抗負荷）、自己保持

リモコンスイッチ初期設定

加湿器本体とリモコンスイッチの接続時にアドレスの設定が必要となります。
＊リモコンスイッチのオートアドレス機能により当該リモコンに接続されている本体接続台数を認識、設定します（リモコンスイッチの操作と表示灯の点滅回数で接続台数が確認できます）
。

オプション

梱包内容
＊加湿器本体、化粧グリル、
リモコンスイッチはそれぞれ別梱包です。

ヒューミ付リモコン【加湿器本体梱包】
1）加湿器本体（ドレン排水用ポンプ内蔵）… …………………………………………………………………………… １台… …………………………………………………… １本
2）給水軟銅管（0.4 ｍ、リングジョイント式、断熱材被覆付）… ………………………………………………………………… 2 枚3）リングジョイント用断熱材（固定バンド 2 個付）
4）給水接続継手（R1/2）… ……………………………………………………………………………………………… １個… ………………………………………… １本
5）排水ホース（塩ビ、φ 15 ×φ 20、0.2m、ホースバンド 2 個付）
6）排水継手（R1/2 ×φ 16 ホース口）… ……………………………………………………………………………… １個7）施工要領書、設定要領書、試運転作業要領書…………………………………………………………………… 各 1 冊【化粧グリル梱包】
1）化粧グリル（グリルおよびグリル枠、取付ビス付）… ……………………………………………………………… 一式【リモコンスイッチ梱包】
1）リモコンスイッチ………………………………………………………………………………………………………… １個
2）初期設定操作説明書……………………………………………………………………………………………………… １部※ 1：加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください（上水道の使用を推奨します）。飲料水の水質基準を満足した水でも地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケー
ル飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。

573

気化 式 加 湿 器

加湿器本体外形図
619

排水口

370
5 ～ 15 ※55

給水口

蒸気式加湿器430 ～ 440 ※

543

電線取入孔

化粧グリル寸法

標準リモコンスイッチ外形図
600 角：580
640 角：620

1770

φ5×10Ｌ

加湿材乾燥

83.5

強/弱

弱

120

600 角：580
640 角：620

強

中止（自動停止）（取付寸法）

入/切

加湿

点検機

警報

確認

リモコンスイッチケース

φ4.5

端子台（ねじサイズ Ｍ3）※取付寸法は、JIS C 8340 に適合しています。

－ 5％RH

リモコンスイッチケース色

ホワイト（近似色 マンセル 5Y9/0.5）

リモコンスイッチ初期設定

加湿器本体とリモコンスイッチの接続
時にアドレスの設定が必要となります。
＊リ モコンスイッチのオートアドレ
ス機能により当該リモコンに接続されている本体接続台数を認識、設定します（リモコンスイッチ操
作と表示灯の点滅回数で接続台数が確認できます）。

入／切

加湿

強

強／弱

弱

加湿材乾燥
（自動停止）

警報83.5（取付寸法）

湿度設定ヒステリシス

φ5×10Ｌ

加 湿 器
電源

設定確認/設定/初期化

湿度設定範囲35 ～ 70％RH＊出 荷時のヒューミディスタット設
定 湿 度 は 40％RH で す。 設 定 湿
度はリモコンスイッチ操作により5％単位で変更が可能です。

70

21

120

本体周囲温湿度

5～40℃（凍結しないこと）
30～90％RH 以下（結露しないこと）＊当 リモコンスイッチは室内専用です。室内に設置する場合においても、湯気、水しぶき、油などのかからない場所へ設置してください。

ヒューミ付リモコン外形図

中止

点検機

確認

ＷＭ－ＨＲＭ１０３

リモコンスイッチケース

端子台（ねじサイズ Ｍ3）

φ4.5※取付寸法は、JIS C 8340 に適合しています。

滴下浸透気化式加湿器／VCJタイプ（VCJ1501）

ヒューミ付リモコン WM-HRM103

流量管理システム機器

機種・型式・型番

加湿器価格表WM-VKRM-3

ヒューミ付リモコン仕様

加湿器用水処理装置

加 湿 器
電源

水噴霧式加湿器※化粧グリルの取付位置は、上下方向 10mm の範囲で調整できます。

30

Tバー

給水

200mm
以上

加湿器本体
600グリット天井パネル
または640グリット天井パネル（点検スペース）

□

化粧グリル

□

加湿器本体
下端

430～440mm

543
60～70mm

580

420
排水

蒸気式加湿器
水噴霧式加湿器
加湿器用水処理装置

加湿器価格表流量管理システム機器
滴下浸透気化式加湿器／VCJタイプ（VCJ1501）

31

573

1000mm以上

気化 式 加 湿 器

加湿器本体周囲スペース

200mm
以上

加湿器本体

200mm
以上

天井面
1500mm以上

障 害 物

選定・ご使用にあたって
選定上のご注意など●天井付近の室内空気温度は一般に呼吸線より１～３℃高くなりますのでこれを考慮して選定してください。
●本体は必ず水平に取り付けられるようにご配慮ください。
●加湿器本体は必ず大型角ワッシャ（M10 用）を使用してダブルナットで固定
してください。
●上記の加湿器本体周囲スペースを確保してください。また後々の保守点検が容易に行えるようサービススペースにご配慮ください。
●加湿器吹出空気は高湿度となるため、壁や障害物に直接あたると空気条件
によっては結露する恐れがあります。下記に示す加湿器本体周囲にはパーテーションや障害物を設置しないでください。
【600 角グリッド天井対応型の場合】
吹出側前方は 1,500mm 以内、それ以外の加湿器周囲の 600mm 以内【640 角グリッド天井対応型の場合】
吹出側前方は 1,500mm 以内、それ以外の加湿器周囲の 640mm 以内●加湿器配管側の天井パネル（1 枚）が容易に外せるようにし、配管その他の障害物がないようにしてください。
●現 場の空気条件などにより、使用できない場合があります。以下のような場合には弊社宛ご相談ください。
 気、設置場所に腐食性ガスが予想される場合＊通＊厨
 房、食品工場その他、通気に塩分やオイルミストを含むおそれがある場合
 械工場など、通気に金属製の塵埃を含むおそれのある場合＊機 院などの清浄度を要求される特殊空調＊病●室内直接噴霧型の加湿器を空気清浄度を管理されている室内、施設にてご使用になる場合、加湿器二次側に清浄度を満足させるフィルタなどを設置することができません。使用環境により稀に水質などを起因とするスケールなど塵埃が発生する場合がありますのでご理解の上ご使用ください。
●本製品の下に濡れて困るものを置かないでください。
●メンテナンスのために、加湿器および点検口の直下には移動できないものを置かないでください。

給排水配管●本製品は給水装置の性能基準適合品（第三者認証品 /JET：㈶電気安全環
境研究所）で、水道管への直接連結が可能です。
●給水配管には加湿器本体のなるべく近い位置に、必ず給水サービス弁とフラッシング用バルブを加湿器ごとに設けてください。
●排水配管は横引き配管の場合、異型ソケットなどを使用して 20A 以上とし、必ず 1/100 以上の先下がり勾配・大気開放としてください。また、排水配管を立ち上げる場合は、塩ビ管（呼び径 13mm）またはホース（内径φ15）を使用してください。 配管の立ち上げ高さは 800mm 以内（天井面から
1,200mm 以下）とし、本体より水平方向に 300mm 以下で垂直に立ち上げてください。規定以上に立ち上げたり、斜めに立ち上げたりした場合、ドレンポンプ停止時にドレン水逆流による高水位警報発生や漏水などの原因になります。また排水ホースにトラップが生じた場合も、同様に高水位警報発
生や漏水などの原因になります。
●給水配管・排水配管ともに、凍結および結露を防止するための保温処理が必要となります。
●ドレン排水用ポンプはあらかじめ内蔵されています。ドレン排水用ポンプの現地組付および結線は不要です。
●給水配管の施工に配管シール剤を使用する場合、配管シール剤メーカーの取扱上の注意に準拠してお願いします。また、十分なシール剤乾燥時間を確保してください。塗布量が多かったり乾燥が不十分な状態で通水すると、シール剤が給水に混ざる形で加湿器本体に流入することとなり、加湿器内でのシール剤固化により故障や配管の詰まりの原因になります。また、配管シール剤には有機溶剤成分が含まれているため、加湿器へ流入した場合は、臭気の発生や構成部品に悪影響をおよぼすことがあります。加湿器への通水の前には縦配管のフラッシングのほか、加湿器給水配管管末のフラッシン
グ用バルブ、プラグ等から十分なフラッシングを実施し、フラッシング実施
後の水が無色透明、無臭であることを確認してください。

電気配線●加湿器の電源系統には、加湿器専用の漏電ブレーカを設けてください。
●アースは D 種接地工事にて必ず施工してください。
●本機はリモコンスイッチがないと運転できません。付属のリモコンスイッチ
は必ずご使用ください。

●付属のリモコンスイッチ 1 個で加湿器 10 台まで運転を行うことができます。
●お客様でヒューミディスタットをご用意される場合は、接点容量 100V・2A
以上のものをご用意ください。ヒューミディスタット 1 個で加湿器 10 台まで運転を行うことができます。
●リモコンスイッチと本体間の配線の電圧は DC12V です。これを通す電線
管内には、異なった電圧の線を通さないでください。
●リモコンスイッチ配線（加湿器本体間、渡り線を含む）の総配線長は 100m以内としてください。

運転制御●加湿器への給水は、減圧弁・電磁弁などの組み合わせにより自動的に行われます。
●ヒューミディスタットの加湿信号により自動発停します。
●付属のリモコンスイッチにより強運転・弱運転の切替ができます。
●衛生的な加湿を行うために 1 日に 1 回、乾燥運転を行います。定期的に加湿モジュールを乾燥させることで、臭気などの発生を予防します。定時乾燥中はリモコンスイッチの加湿材乾燥表示灯が点灯します。
●加 湿器への給水は水道水を使用しますが、水道水にはスケール成分が含まれ、気流中には塵埃も含まれるため、給水量は加湿量プラスアルファの余剰給水（およそ加湿量の 2.5 倍から 3 倍）を行い、汚れを洗い流しながらス
ケール成分は濃縮してドレンとして排水します（自己洗浄効果）。
使用条件（吸込み空気温度が高い場合、パッケージエアコン吹出し空気とのショートサーキット、給水水質）により早期のスケール発生が起こりやすくな
ることがあり、その場合には加湿器本体コントロールユニットのディップス
イッチを切り替え、給水量を増やす設定変更が可能です。

保守点検●加湿用給水配管はシーズンオフには通水がないため管内の腐食が発生しやすく、残留水は汚れます。配管残留水の加湿器への流入防止および衛生的にご使用いただくために、シーズンイン時には必ず配管のフラッシングを実施してください。
●通常の保守は加湿モジュール点検（洗浄）、給水ストレーナ・フィルタ・ドレ
ンパン掃除などです。
●加 湿モジュールは、使用によって汚れが堆積するため、加湿能力および加湿による気化冷却効果が徐々に低下します。以下の点にご注意ください。
＊汚
 れの量は、水質や運転環境の様々な要因によって変化しますので定期的に監視し、汚れの質や量に応じた洗浄方法、洗浄サイクルを定めてください。水道法水質基準に準じている場合でも、全硬度、シリカ成分量などが多ければ、それだけ汚れやスケール成分の析出量も多くなる可能性があります。
 考として、（一社）日本冷凍空調工業会標準規格では「冷凍空調機器用＊参
冷却水水質基準（JRA-GL02-1994）」において、冷却水の補給水の水質についてスケールの傾向に影響を与える項目と基準は、pH(25℃ )：6.8 ～ 8.0、 導 電 率 (25 ℃ )：30mS/m 以 下、 酸 消 費 量 (pH4.8)：
50mgCaCO ３/ℓ以下、全硬度：70mgCaCO ３/ℓ以下、カルシウム硬度：50mgCaCO ３/ℓ以下、イオン状シリカ濃度：30mgSiO ２/ℓ以下とされています。ただし、上記基準を満たした水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しな
いでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。
●加 湿モジュールの交換周期は、加湿器の設置環境や供給水質、洗浄作業の頻度などに左右されますが、運転時間 5,000 時間を目安にしてください。一般空調での暖房期の加湿運転時間を 1 日 10 時間とした場合、年間1,250 時間となりますので交換周期は 4 年が目安となります。また、年間空調での加湿運転時間は 5,000 時間となりますので交換周期は 1 年が目
安となります。
●加湿器を通過する気流または供給される給水中に撥水性を有する物質が含まれている場合、その成分の影響により加湿モジュールが撥水する場合があります。交換周期が短くなる場合がありますのでご注意ください。
●給 水ユニットは 5 年を目安に交換が必要となります。また、給水動作が100 万回に達した場合、加湿器の運転を自動停止します（95 万回で予報停止）。この場合も給水ユニットの交換が必要です。

気化 式 加 湿 器

結線要領図【VCJ1501、標準リモコンスイッチ】
加湿器本体1 WM-VCJ1501
コントロールユニット

加湿器本体2 WM-VCJ1501

VKCU-4

コントロールユニット

RY3 RY4

1

S

2

C1

3

C2

L1

L2

4

5

6

R

E

S

1

2

3

C1

C2

L1

L2

4

5

6

WM-VCJ
3台目以降へR
S
C1
C2

漏電ブレーカ1（分電盤等）
AC100V 50/60Hz

警報信号出力基板VKCU-4 ディップスイッチ DS3 2番ピンON

OFF
電源表示灯と連動※スイッチ「入」状態（出荷時設定）※破線部分は客先ご用意となります。

外部指令信号入力

リモコンスイッチ
VKRM-3※加湿器本体端子台への配線は絶縁丸型端子（M4 ねじ用）を使用してください。

(1)常時入力信号（出荷時設定）の場合
基板VKCU-4
ディップスイッチ DS3 1番ピン

加湿表示灯と連動※スイッチ「入」かつ
ＨＳ「ON」状態

4

5※ヒューミディスタット
（HS）
および外部指令信号入力の渡り線は不要です。

OFF※リモコンスイッチ 1 個で、本体 10 台まで同時制御可能です。
※リモコンスイッチは必ずご使用ください。リモコンスイッチを使用しないと運転できません。

6※ヒューミディスタットを使用しない場合には、加湿器本体 1 の端子 L1,L2を短絡してください。

※ 接点定格（RY3, RY4）

誘導負荷

AC125V 1A
DC30V 1A

※外部指令信号入力に瞬時入力信号を使用する場合は、加湿器本体 1 のコントロールユニットのディップスイッチ（DS3 1 番ピン）の設定を変更してください。

(2)瞬時入力信号の場合
基板VKCU-4
ディップスイッチ DS3 1番ピン
4

5

ON

※運 転信号出力を加湿表示灯と連動させる場合は、各加湿器本体のコントロールユニットのディップスイッチ（DS3 2 番ピン）を各加湿器毎に設定してください。

6※外部指令信号入力のうち瞬時入力信号の場合は、100msec（0.1 秒）以上の接点を入力してください。

COM
ON OFF※ 各配線径電 源 (R, S）
1.25mm2
リモコンスイッチ, HS (C1, C2, L1, L2） 0.5～0.75mm2
外部指令信号入力 (4, 5, 6）
0.75～1.25mm2

※ア－ス
（E）
は D 種接地工事にて施工してください。

※ 通電電圧／電流※加湿器の運転を長期休止する場合、点検などやむを得ず電源をOFFとする場合には、給水サービス弁を閉じるなど万一の場合にも水が流れて漏水事故にならないようにしてください。

DC12V／DC10mA

この線図は強運転時の加湿能力を表しています。加湿器吸込空気の温湿度が仕様表記載の能力条件と異なる場合には、この線図から加湿能力を読みとってください。なお、天井付近の空気温度は一般に呼吸線より 1 ～ 3℃高くなりますのでこれを考慮して選定してください。
弱運転の加湿能力は 50Hz で約 60％、60Hz で約 50% となります。
【加湿能力線図読み取り例】 吸込空気条件 23℃・40％ RH 時の加湿能力 1.5kg/h（標準加湿能力）

加湿器価格表加湿能力線図加湿器用水処理装置

抵抗負荷

AC125V 3A
DC30V 3A

警報信号出力水噴霧式加湿器

C1 C2

運転信号出力運転信号出力HS（無電圧接点入力）

蒸気式加湿器R

E

VKCU-4RY3 RY4（強運転時）

RH

30%

2.0

流量管理システム機器

2.5

RH

加湿能力

1.5

H

50%R

H
60%R

（kg/h）
1.0

H

70%R

相対湿度

吸込空気
0.5

滴下浸透気化式加湿器／VCJタイプ（VCJ1501）

40%

32
0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

吸込空気温度
（℃）

24

25

26

27

28

気化 式 加 湿 器

滴下浸透気化式加湿器

VIBタイプ【ダクト接続】単独運転・室内直接加湿／ダクト接続型

蒸気式加湿器VIBタイプは、加湿器本体ケーシングに加湿モジュール、ファン、ドレンパ

ンが組み込まれたユニット型加湿器です。加湿器本体を天井内へ隠蔽設置し、ダクト接続した吸込口・吹出口より室内空気に直接加湿を行う気化式加湿器です。
標 準加湿量 2.7kg/h の WM-VIB2700、5.2kg/h の WM-VIB5200 の 2 型番をラインナップ。単独運転加湿器なので、空調機の運転モード（冷房、暖房、送風）に左右されずに確実な湿度確保が可能です。



水噴霧式加湿器

WM-VIB2700

ファン内蔵の単独運転ダクト接続タイプ
天井隠蔽設置で意匠的にも使いやすさ抜群！

加湿器用水処理装置●従来、天井隠蔽ダクト接続にて単独加湿をする場合に必要だったラインファンを別途用意する必要がありません。
●ドレン排水用ポンプを標準搭載したことで、設計時のドレン排水検討の簡略化や施工作業を軽減します。
●部屋の大きさや用途に合わせて、2 型番から選定が可能です。
●標準仕様で水道管直接連結（第三者機関登録認証品）に対応しているため、直結給水方式での加湿器検討が簡略化できます。

WM-VIB5200
全熱交換器

加湿器価格表流量管理システム機器
滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV
33

ダクト型エアコン
VIBタイプ

施工後の管理にも配慮！

プレフィルタ
取出口

加湿モジュール、
フィルタは工具レスで取り出せます●二連電磁弁を採用し、給水システムの安全性に配慮してい
ます。
※
、
 
●強運転時の運転音は、VIB2700 タイプ：36dB（A）※
VIB5200 タイプ：38dB（A）の省音設計。
応接室や小会議室などにもご採用いただけます。
※無響室に設置した加湿器本体の真下 1.5m で計測した騒音レベル（A 特性）です。設置環境によっては仕様値より高くなります。

●スケール落下防止を目的とした除じんフィルタを新たに設置しています。スケールが発生してしまった場合を想定した対策も万全です。
●メンテナンス時に開閉を行う点検扉、プレフィルタ取出口
は工具レスで開閉できます。これにより、加湿器は天井内設置ですが、手順の簡素化によってメンテナンスの主要作業となる加湿モジュールとフィルタの取り出しが容易です。

手で引くだけ！

ビスを手で緩めてずらすだけ！

点検扉

除じんフィルタ

加湿モジュール

プレフィルタ【VIB2700/VIB2700A】

気化 式 加 湿 器

加湿器本体外形図
1001

蒸気式加湿器420（吊ボルトピッチ）

865（吊ボルトピッチ）

排水：1/100 以上の先下がり勾配
32

63

513

174

197

305

350

176

153

256.5

水噴霧式加湿器

833
256.5

239

274

（給水）

加湿器用水処理装置【VIB5200/VIB5200A】

加湿器価格表860（吊ボルトピッチ）

1001
865（吊ボルトピッチ）

440

256.5

32

63

833

953

174

197

305

350

176

153

256.5

239

475

239

部品名称

仕様

№

部品名称

仕様

①

加湿器本体

SGCC

⑮

本体取付金具M10 用②

加湿モジュール

Gファイバー（抗菌仕様）⑯

ダクト接続口

φ 250 用③

ドレンパン

SUS304⑰

プレフィルタPP ハニカム（40 メッシュ）④

ファン

シロッコ（EC ファン）

⑱

電源取入口

φ 24 × 3⑤

電装ボックス

コントロールユニット⑲

メンテナンス用水抜き口

Rc1/2 SUS 配管接続不可

⑥

端子台

差し込み式

⑳

点検扉

SGCC

⑦

給水遮断弁

AC100V

プレフィルタ取出口

SGCC

⑧

給水電磁弁

AC100V

給水サービス弁

客先ご用意

⑨

減圧弁

CAC902フラッシング用バルブ

客先ご用意

⑩

給水ストレーナ

T 型 #100 R1/2

除じんフィルタPP ハニカム（60 メッシュ）

⑪

給水軟銅管

φ6.35×0.4m 断熱材付



整流板

パンチングネット⑫

ドレン排水用ポンプ

AC100V

ヒューミディスタットユニット※

湿度設定基板⑬

排水口

φ25 PP

ヒューミディスタット※

湿度センサ

⑭

排水ホース

φ30 ×φ25※とは VIB2700A、VIB5200A のみに搭載されている部品です。

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV

（給水）

№

流量管理システム機器

排水：1/100 以上の先下がり勾配

34

標準リモコンスイッチ外形図
17

加

湿

電源

強

120

蒸気式加湿器500mm 以上（サービススペース）

加湿

排水配管

φ5×10Ｌ

器
入/切

強/弱

弱

加湿材乾燥

中止

（自動停止）

給水配管

点検扉

警報

点検機

確認

WM-VKRM-3

除じんフィルタ

加湿モジュール

83.5

加湿器本体

70

（取付寸法）

気化 式 加 湿 器

加湿器本体周囲スペース

プレフィルタ点検口

リモコンスイッチケース

φ4.5

端子台（ねじサイズ Ｍ3）

水噴霧式加湿器※取付寸法は、JIS C 8340 に適合しています。
・サービススペースは、500mm 以上確保してください。
・給排水配管は、点検口、点検扉、電装部、プレフィルタ取出口をよけて配管してください。
・天井面（加湿器本体配管側）には□ 450 以上の点検口を設置してください。

加湿器用水処理装置

結線要領図【VIB2700/VIB5200、標準リモコンスイッチ】

加湿器価格表流量管理システム機器
滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV
35※破線部分は客先ご用意となります。
※加湿器本体の端子台は、差込式です。以下の線材を使用してください。
（R , S）単線 φ1.6～φ2.0をご使用ください。
電線の皮むき寸法を15mmとしてください。
（C1,C2,L1,L2,1～4）撚線 0.5～0.75mm2をご使用ください。
電線の皮むき寸法を8mmとしてください。
（5～8）撚線 0.75～1.25mm2をご使用ください。
電線の皮むき寸法を8mmとしてください。
※ヒューミディスタット
（HS）
および外部指令信号入力の渡り線は不要です。
※リモコンスイッチ1ケで、本体10台まで同時制御可能です。
※電源ラインを加湿器端子台で渡らせる場合は、端子台定格容量を超えないよう4台以下としてください。
※リモコンスイッチは必ずご使用ください。
リモコンスイッチを使用しないと運転できません。
※ヒューミディスタットを使用しない場合には、加湿器本体1の端子台L1,Ｌ2を短絡してください。
※外部指令信号入力に瞬時入力信号を使用する場合は、加湿器本体1のコントロールユニ
ットのディップスイッチ（DS3 1番ピン）の設定を変更してください。
※運転信号出力を加湿表示灯と連動させる場合は、各加湿器本体のコントロールユニットのディップスイッチ（DS3 2番ピン）を各加湿器毎に設定してください。
※外部指令信号入力のうち瞬時入力信号の場合は、100mse（0.1秒）以上の接点を入力してください。
※アース（E）
はD種接地工事にて施工してください。
※加湿器の運転を長期休止する場合、点検などやむを得ず電源をOFFとする場合には給水サービス弁を閉じるなど、万一の場合にも水が流れて漏水事故にならないようにしてください。

＊ 50/60Hz は共通仕様
機種・型式

滴下浸透気化式加湿器

型番

WM-VIB2700

標準加湿能力WM-VIB5200

ファン強

2.7kg/h

5.2kg/hファン弱

1.8kg/h

3.5kg/h＊上記は、ファン強：機外静圧 70Pa、吸込空気条件 23℃・40%RH、標準風量ファン強時
ファン弱：機外静圧 35Pa、吸込空気条件 23℃・40%RH、標準風量ファン弱時の値です。
標準加湿能力は機外静圧や吸込空気条件により変化しますので、諸条件が異なる場合は P.39 の加湿能力線図でご確認ください。
ファン強

750m3/h

1,450m3/h

ファン弱480m /h

915m3/h3＊標準風量は機外静圧により変化しますので、諸条件が異なる場合は P.39 の加湿能力線図でご確認ください。
運転音※

ファン強
ファン弱

電流値

26dB

29dB

リモコンスイッチ強・弱二段切替（二位置式ヒューミディスタット取付可）

定格電源
定格消費電力38dB

AC100V

ファン強

130W

235W

ファン弱

52W

87W

ファン強

2.1A

3.8A

ファン弱

0.8A

1.4A

30kg

47kg

運転時質量

丸ダクト接続φ 250

電圧許容範囲± 10％以内

設置・保管条件

使用条件

5 ～ 40℃（凍結しないこと） 80％ＲＨ以下

吸込空気温度

5 ～ 30℃（天井内本体周囲温度との差 10℃以内のこと）＊ 30℃以上になる場合は、弊社宛ご相談下さい。

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水（P.40「給水水質について」参照）

給水圧力、温度

0.05 ～ 0.5MPa、5 ～ 30℃

給水方式

間欠給水方式（TSS 制御）＊運転開始時は加湿モジュールの湿潤・洗い流しのためにファンを停止した状態で 10 分間連続給水を行い、その後間欠給水となりファンを運転させ加湿を行います。

給水
給水量

間欠給水時（出荷時設定）：0.19ℓ/min ± 20％

間欠給水時（出荷時設定）：0.36ℓ/min ± 20％

連続給水時（最大）：0.24ℓ/min

連続給水時（最大）：0.47ℓ/min

安全保護機能

1）ドレンパン高水位検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）
2）給水電磁弁リーク検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）
3）ドレン排水用ポンプ排水異常検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）

保健衛生対策

定時乾燥機能（加湿モジュール乾燥のための送風運転 24 時間毎に 2 時間送風運転）＊衛生的な加湿を行うために1 日に1 回、乾燥運転を行います。定期的に加湿モジュールを乾燥させることで、臭気などの発生を予防します。定時乾燥中はリモコンスイッチの加湿材乾燥表示灯が点灯します。

運転 / 停止

ヒューミディスタットの加湿信号により自動発停します。
また、任意の発停は「リモコン操作による発停」と「外部指令信号入力による遠方発停（外部指令制御の場合）」により行われ「後押し優先」となります。
＊外部指令信号入力は「常時入力信号」と「瞬時入力信号」に対応しています。
信号の種類に応じて加湿器本体コントロールユニットのディップスイッチ切替えが必要です（出荷時設定は常時入力信号）。

外部信号出力1）運転信号出力：無電圧接点出力（a 接点、125V 3A 抵抗負荷）、
電源表示灯または加湿表示灯と連動（出荷時設定は電源表示灯連動）2）警報信号出力：無電圧接点出力（a 接点、125V 3A 抵抗負荷）、自己保持

リモコンスイッチ初期設定

加湿器本体とリモコンスイッチの接続時にアドレスの設定が必要となります。
＊リ モコンスイッチのオートアドレス機能により当該リモコンに接続されている本体接続台数を認識、設定します（リモコンスイッチの操作と表示灯の点滅回数で接続台数が確認できます）
。

オプション

ヒューミ付リモコン※無響室に設置した加湿器本体の真下 1.5m で計測した騒音レベル（A 特性）です。

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV

約 1.5ℓ/min（ドレン排水用ポンプ始動時の瞬間流量）

流量管理システム機器

瞬間最大排水量

加湿器価格表本体周囲温湿度

加湿器用水処理装置

ダクトサイズ

水噴霧式加湿器

風量切替

36dB

蒸気式加湿器

標準風量

ＶＩＢ

気化 式 加 湿 器仕様（標準仕様）

36

気化 式 加 湿 器仕様（ヒューミディスタット内蔵型）＊ 50/60Hz は共通仕様
機種・型式
型番

標準加湿能力蒸気式加湿器
水噴霧式加湿器
加湿器用水処理装置

加湿器価格表流量管理システム機器
滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV
37

滴下浸透気化式加湿器

標準風量

ＶＩＢ

/ ヒューミディスタット内蔵型

WM-VIB2700A

WM-VIB5200A

ファン強

2.7kg/h

5.2kg/hファン弱

1.8kg/h

3.5kg/h＊上記は、ファン強：機外静圧 70Pa、吸込空気条件 23℃・40%RH、標準風量ファン強時
ファン弱：機外静圧 35Pa、吸込空気条件 23℃・40%RH、標準風量ファン弱時の値です。
標準加湿能力は機外静圧や吸込空気条件により変化しますので、諸条件が異なる場合は P.39 の加湿能力線図でご確認ください。
ファン強

750m3/h

1,450m3/h

ファン弱480m /h

915m3/h3＊標準風量は機外静圧により変化しますので、諸条件が異なる場合は P.39 の加湿能力線図でご確認ください。
運転音※

ファン強

36dB

38dB

ファン弱

26dB

29dB

風量切替

リモコンスイッチ強・弱二段切替（二位置式ヒューミディスタット取付可）

定格電源
定格消費電力AC100V
ファン強

130W

235W

ファン弱

52W

87W

ファン強

2.1A

3.8A

ファン弱

0.8A

1.4A

運転時質量

30kg

47kg

ダクトサイズ丸ダクト接続φ 250

電流値

電圧許容範囲設置・保管条件

使用条件± 10％以内
本体周囲温湿度

5 ～ 40℃（凍結しないこと） 80％ＲＨ以下

吸込空気温度

5 ～ 30℃（天井内本体周囲温度との差 10℃以内のこと）＊ 30℃以上になる場合は、弊社宛ご相談下さい。

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水（P.40「給水水質について」参照）

給水圧力、温度

0.05 ～ 0.5MPa、5 ～ 30℃

給水方式

間欠給水方式（TSS 制御）＊運 転開始時は加湿モジュールの湿潤・洗い流しのためにファンを停止した状態で 10 分間連続給水を行い、その後間欠給水となりファンを運転させ加湿を行います。

給水量

間欠給水時（出荷時設定）：0.19 ℓ /min ± 20％
連続給水時（最大）：0.24 ℓ /min

給水

間欠給水時（出荷時設定）：0.36 ℓ /min ± 20％
連続給水時（最大）：0.47 ℓ /min

瞬間最大排水量

約 1.5 ℓ /min（ドレン排水用ポンプ始動時の瞬間流量）

湿度設定範囲35 ～ 70％ RH＊出荷時のヒューミディスタット設定湿度は 40％ RH です。設定湿度は、加湿器本体内ヒューミディスタット
ユニットのディップスイッチの切り替えにより 5％単位で変更が可能です。

湿度設定ヒステリシス－ 5％ RH

安全保護機能

1）ドレンパン高水位検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）
2）給水電磁弁リーク検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）
3）ドレン排水用ポンプ排水異常検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）

保健衛生対策

定時乾燥機能（加湿モジュール乾燥のための送風運転 24 時間毎に 2 時間送風運転）＊衛生的な加湿を行うために 1 日に 1 回、乾燥運転を行います。定期的に加湿モジュールを乾燥させることで、臭気などの発生を予防します。定時乾燥中はリモコンスイッチの加湿材乾燥表示灯が点灯します。

運転 / 停止

加湿器本体内蔵ヒューミディスタットの加湿信号により自動発停します。
また、任意の発停は「リモコン操作による発停」と「外部指令信号入力による遠方発停（外部指令制御の場合）」により行われ「後押し優先」となります。
＊外部指令信号入力は「常時入力信号」と「瞬時入力信号」に対応しています。
信号の種類に応じて加湿器本体コントロールユニットのディップスイッチ切替えが必要です（出荷時設定は常時入力信号）。

外部信号出力1）運転信号出力：無電圧接点出力（a 接点、125V 3A 抵抗負荷）、
電源表示灯または加湿表示灯と連動（出荷時設定は電源表示灯連動）、自己保持2）警報信号出力：無電圧接点出力（a 接点、125V 3A 抵抗負荷）

リモコンスイッチ初期設定

加湿器本体とリモコンスイッチの接続時にアドレスの設定が必要となります。
＊リモコンスイッチのオートアドレス機能により当該リモコンに接続されている本体接続台数を認識、設定します（リモコンスイッチの操作と表示灯の点滅回数で接続台数が確認できます）
。

オプション

ヒューミ付リモコン※無響室に設置した加湿器本体の真下 1.5m で計測した騒音レベル（A 特性）です。

●標準のリモコンスイッチの他、ヒューミディスタット機能を内蔵したヒューミ付リモコンも選択可能です。
従来、加湿器とは別に手配が必要であったヒューミディスタットがリモコンスイッチに内蔵されたことで、ユーザーによる別途手配や現地計装工事の必要がなくなり、手間を軽減、現地計装工事も省力化されます。

気化 式 加 湿 器

ヒューミ付リモコン仕様

蒸気式加湿器
水噴霧式加湿器

VIB タイプ

ヒューミディスタット
計装工事不要ヒューミディスタット

湿度検出
湿度検出部

ヒューミ付リモコン

加湿器用水処理装置

別途手配不要ヒューミ付リモコン仕様

ヒューミ付リモコン外形図

ヒューミ付リモコン

本体周囲温湿度

5 ～ 40℃（凍結しないこと）
30 ～ 90％ＲＨ以下（結露しないこと）＊当リモコンスイッチは室内専用です。室内に設置する場合においても、湯気、水しぶき、油などのかからない場所へ設置して
ください。

70

21

WM-HRM103

φ5×10Ｌ＊出荷時のヒューミディスタット設定湿度
は 40％ RH です。設定湿度はリモコンスイッチ操作により 5％単位で変更が可
能です。

湿度設定ヒステリシス－ 5％ RH

リモコンスイッチ…
ケース色

ホワイト（近似色 マンセル 5Y9/0.5）

リモコンスイッチ
初期設定

梱包内容

＊リモコンスイッチのオートアドレス機能
により当該リモコンに接続されている本体接続台数を認識、設定します（リモコンスイッチ操作と表示灯の点滅回数で接続台数が確認できます）。
1）リモコンスイッチ……………………１個
2）初期設定操作説明書…………………１部（自動停止）

警報83.5（取付寸法）

120

弱

加湿材乾燥

入／切

強／弱

中止

点検機

確認

ＷＭ－ＨＲＭ１０３

リモコンスイッチケース

端子台（ねじサイズ Ｍ3）

φ4.5※取付寸法は、JIS C 8340 に適合しています。

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV

加湿器本体とリモコンスイッチの接続時にアドレスの設定が必要となります。

強流量管理システム機器

湿度設定範囲加湿設定確認/設定/初期化

35 ～ 70％ RH

加 湿 器
電源

加湿器価格表機種・型式

38

気化 式 加 湿 器

加湿能力線図
加湿能力の算出と手順
加湿器入口空気の温湿度および処理風量の値が仕様表記載の能力条件と異なる場合には、下記の手順で加湿能力を算出してください。
① 仕様表から選択した型番の機外静圧を確認します。
② Ⓐ 特性曲線を使用し、①で確認した機外静圧から加湿量を…
読み取ります。

③ Ⓑ 温湿度係数線図から加湿器入口空気条件に応じた温湿度係数を…
読み取ります。
④ 加湿能力（kg/h）は、②×③となります。

蒸気式加湿器【加湿能力線図読み取り例】
機外静圧 70Pa、吸込空気条件 22℃・50％ RH 時の加湿能力
WM-VIB2700 の加湿能力

WM-VIB5200 の加湿能力

加湿量 2.7kg/h ×温湿度係数 0.79 ＝ 2.133 ≒ 2.1kg/h

加湿量 5.2kg/h ×温湿度係数 0.79 ＝ 4.108 ≒ 4.1kg/h※加湿量が VIB2700 タイプは 4.5kg/h 以上、VIB5200 タイプは 8.5kg/h 以上となる天井付近の空気温湿度条件で運転する場合は、ディップスイッチによる給水量の設定変更が必要です。詳細は取扱説明書をご確認下さい。

水噴霧式加湿器

Ⓐ特性曲線
7.0
6.0
5.2kg/h

5.0

0

520

VIB

4.0

加湿器用水処理装置

機外静圧

3.0

2.7kg/h

0

70
IB2

V

2.0

(Pa)

400

1.0

350

0.0

加湿量

300

(kg/h)

250

加湿器価格表

200

VIB5

VIB

150

200

27

00

100
70Pa

50
0

750m3/h

流量管理システム機器

100

200

300

400

500

600

700

800

1450m3/h

900 1000
風量(m3/h)

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

Ⓑ温湿度係数線図
1.6
1.5

RH

30%

1.4
1.3

温湿度係数

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV

H

40%R

1.2
1.1
1.0

H

50%R

0.9

0.79

0.8

60%RH

0.7
0.6

70%RH

0.5
0.4
0.3
0.2

39

0.1
0.0

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

吸込空気温度
（℃）

23

24

25

26

27

28

29

30

本体取付

保守点検

梱包内容
【加湿器本体梱包】（標準仕様/加湿器本体内ヒューミディスタット内蔵型共通）①加湿器本体…………………………………………………………………… １台②給水軟銅管（φ6.35×0.4m、
リングジョイント式、断熱材被覆付）………… １本③給水ストレーナ（Ｔ型、＃ 100、R1/2）…………………………………… １個④排水ホース（φ30×φ25×0.2m、ホースバンド 2 個付）… …………… １本⑤施工要領書 / 設定要領書 / 試運転作業要領書………………………… 各１冊【リモコンスイッチ梱包】（標準リモコン / ヒューミ付リモコン共通）①リモコンスイッチ… …………………………………………………………… 1 個②初期設定操作説明書………………………………………………………… 1 部

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV●通 常の保守は、加湿モジュールの点検（洗浄）、給水ストレーナ・プレフィル
タ・除じんフィルタ・ドレンパン掃除などです。
●加湿モジュールは、使用によって汚れが堆積するため、加湿能力および加湿による気化冷却効果が徐々に低下します。以下の点にご注意ください。
＊ 汚れの量は、水質や運転環境の様々な要因によって変化しますので定期的に監視し、汚れの質や量に応じた洗浄方法、洗浄サイクルを定めてください。
水道法水質基準に準じている場合でも、全硬度、シリカ成分量などが多ければ、それだけ汚れやスケール成分の析出量も多くなる可能性があります。
＊ 参考として、（一社）日本冷凍空調工業会標準規格では「冷凍空調機器用
冷却水水質基準（JRA-GL02-1994）」において、冷却水の補給水の水質についてスケールの傾向に影響を与える項目と基準は、pH（25℃）：
6.8 ～ 8.0、 導 電 率（25 ℃）：30mS/m 以 下、 酸 消 費 量（pH4.8）：
50mgCaCO３/ℓ以下、全硬度：70mgCaCO３/ℓ以下、カルシウム硬度：
50mgCaCO３/ℓ以下、イオン状シリカ濃度：30mgSiO２/ℓ以下とされています。ただし、上記基準を満たした水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影
響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。
軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。
●加湿モジュールの交換周期は、加湿器の設置環境や供給水質、洗浄作業の頻度などに左右されますが、運転時間 5,000 時間を目安にしてください。一般
空調での暖房期の加湿運転時間を 1 日 10 時間とした場合、年間 1,250 時
間となりますので交換周期は 4 年が目安となります。また、年間空調での加湿運転時間は 5,000 時間となりますので交換周期は 1 年が目安となります。
●加湿器を通過する気流または供給される給水中に撥水性を有する物質が含まれている場合、その成分の影響により加湿モジュールが撥水する場合があります。交換周期が短くなる場合がありますのでご注意ください。
●加湿用給水配管はシーズンオフには通水がないため管内の腐食が発生しやす
く、残留水は汚れます。配管残留水の加湿器への流入防止および衛生的にご使用いただくために、シーズンイン時には必ず配管のフラッシングを実施してください。
●給水ユニットは 5 年を目安に交換が必要となります。また、給水動作が 100 万回に達した場合、加湿器の運転を自動停止します（95 万回で予報停止）。この場合も給水ユニットの交換が必要です。

流量管理システム機器●本製品は給水装置の性能基準適合品（第三者認証品／ JET：㈶電気安全環境研究所）で、水道管への直接連結が可能です。
●給水配管には、加湿器ごとに必ず給水サービス弁とフラッシング用バルブを設けてください。
●排水配管は管径 20A 以上とし、排水主管までは加湿器ごとに単独に配管してください。
●排水配管は必ず 1/100以上の先下がり勾配を確保し、大気解放としてください。
●排水配管は横引き配管の場合、20A 以上とし、必ず 1/100 以上の先下がり
勾配・大気開放としてください。また、排水配管を立ち上げる場合は、塩ビ管（呼び径 20mm）を使用してください。 配管の立ち上げ高さは 500mm 以
下とし、本体より水平方向に 300mm 以下で垂直に立ち上げてください。規定以上に立ち上げたり、斜めに立ち上げたりした場合、ドレン排水用ポンプ停止時にドレン水逆流による高水位警報発生や漏水などの原因になります。また
排水ホースにトラップが生じた場合も、同様に高水位警報発生や漏水などの原因になります。
●市販の内径φ19、φ20 の排水ホースを使用して排水配管を立ち上げる場合も配管立ち上げ高さは 500mm 以下とし、本体より水平方向に 300mm 以
下で垂直に立ち上げてください。規定以上に立ち上げたり、斜めに立ち上げたりした場合、ドレン排水用ポンプ停止時にドレン水逆流による高水位警報発
生や漏水などの原因になります。また排水ホースにトラップが生じた場合も、同様に高水位警報発生や漏水などの原因になります。立ち上げ以後の横引き配管は 20A 以上とし、必ず 1/100 以上の先下がり勾配・大気開放としてください。
●給水配管・排水配管ともに、凍結および結露を防止するための保温処理が必
要となります。
●給水配管の施工に配管シール剤を使用する場合、配管シール剤メーカーの取扱上の注意に準拠してお願いします。また、十分なシール剤乾燥時間を確保
してください。塗布量が多かったり乾燥が不十分な状態で通水すると、シール剤が給水に混ざる形で加湿器本体に流入することとなり、加湿器内でのシール剤固化により故障や配管の詰まりの原因になります。また、配管シール剤には有機溶剤成分が含まれているため、加湿器へ流入した場合は、臭気の発生
や構成部品に悪影響をおよぼすことがあります。加湿器への通水の前には縦●加湿器への給水は、減圧弁・電磁弁などの組み合わせにより自動的に行われます。
●ヒューミディスタットの加湿信号により自動発停します。
●付属のリモコンスイッチにより強運転・弱運転の切替ができます。
●
ドレンパン高水位検知により加湿器の運転を停止します。
●衛生的な加湿を行うために 1 日に 1 回、乾燥運転を行います。定期的に加湿モジュールを乾燥させることで、臭気などの発生を予防します。定時乾燥中はリモコンスイッチの加湿材乾燥表示灯が点灯します。

加湿器価格表

給排水配管

運転制御

加湿器用水処理装置●加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください（上水道の使用を推奨します）。

飲料水の水質基準を満足した水でも地下水・井戸水・地下水を利用した専用
水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。
●純水は使用できません。ドレン排水用ポンプはレベルセンサ（電極ピン）により水位を検知して運転・停止します。したがって給水には必ず水道法水質基準に準ずる飲料水をご使用ください。

●加湿器の電源系統には、加湿器専用の漏電ブレーカを設けてください。
●アースは D 種接地工事にて必ず施工してください。
●本機はリモコンスイッチがないと運転できません。付属のリモコンスイッチは必ずご使用ください。
●リモコンスイッチ 1 個で加湿器 10 台まで運転を行うことができます。
●お客様でヒューミディスタットをご用意される場合は、接点容量 100V・2A 以
上のものとしてください。ヒューミディスタット 1 個で加湿器 10 台まで運転を行うことができます。
●電源ラインを加湿器端子台で渡らせる場合には、端子台定格容量を超えないよう 4 台以下としてください。
●リモコンスイッチと本体間の配線の電圧は DC12V です。これを通す電線管内には、異なった電圧の線を通さないでください。
●「運転信号」および「警報信号」を無電圧接点信号として外部取り出しできます。

水噴霧式加湿器

給水水質について

電気配線

蒸気式加湿器●本体は必ず水平に取り付け、P.35 の加湿器本体周囲スペースを確保してください。また、後々の保守点検が容易に行えるようサービススペースにご配慮く
ださい。
●加湿器出口空気は高湿です。ダクト吹出口の結露対策を行ってください。また、窓や壁面などに直接あたると結露する恐れがありますので、吹出の種類、取付位置にご配慮ください。
●加湿器からは連続的に少量のドレンが出るため、本体の設置位置の選定にあたっては、排水配管の十分な先下がり勾配（1/100 以上）が確保できるようにご配慮ください。
●空気清浄度を管理されている室内、施設を対象に加湿器をご使用になる場合
は、加湿器を組み込んだ空調系統の加湿器二次側に、要求清浄度を満足できる能力を有する最終フィルタを設置してください。
●当加湿器のダクト系統にはエアコンや電気ヒータを接続しないでください。エ
アコンの冷房運転による加湿器外部の結露や電気ヒータによる過加湿の原因となります。
●ブースターファンを接続する場合は吸込側とし、吹出側へ接続しないでください。また、過度の風量増は加湿モジュールからの水滴飛散の原因となりますのでご注意ください。
●ダクト接続の際は、加湿器本体にダクトの荷重がかからないように施工してください。
●本加湿器の下に濡れて困るものを置かないでください。
●メンテナンスのために、加湿器および点検口の直下には移動できないものを置かないでください。
●現場の空気条件などにより、使用できない場合があります。以下のような場
合には弊社宛ご相談ください。
＊ 通気、設置場所に腐食性ガスが予想される場合＊厨
 房、食品工場その他、通気に塩分やオイルミストを含むおそれのある場合＊ 機械工場など、通気に金属性の塵埃を含むおそれのある場合＊ 病院などの清浄度を要求される特殊空調

配管のフラッシングのほか、加湿器給水配管管末のフラッシング用バルブ、プラグ等から十分なフラッシングを実施し、フラッシング実施後の水が無色透明、無臭であることを確認してください。

気化 式 加 湿 器

選定・ご使用にあたって40

気化 式 加 湿 器

滴下浸透気化式加湿器

VTDタイプ【単独運転】天吊型、室内直接加湿

蒸気式加湿器VTDタイプは、本体を天吊または壁面ブラケットなどで単水噴霧式加湿器
加湿器用水処理装置

加湿器価格表流量管理システム機器

WM-VTD6401

工場の製造ラインや老健施設における加湿増強の手段としてご使用いただけます●最大揚程 5m のドレン排水用ポンプをオプションで用意。排水配管の検討が簡便になるほか、既設現場の取付にもご使用いただけます。
●標準仕様で「水道管直接連結」に対応。第三者機関認証登録品ですので、直結給水方式での加湿器検討をさらに簡便化しました。
●給水ユニットに二連電磁弁を採用することで、漏水の確率を減らし、給水システ
ムの安全性を向上させています。
●滞水のないドレンパン構造と加湿材定時乾燥により、衛生的にご使用いただけます。
●運転音は標準モードの他、静音モードを装備。静音モードでは、
VTD6401：41dB（A）、VTD3201：39dB（A）の静音運転が可能です。

WM-VTD3201

仕様＊表内□ / □の数字は 50/60Hz の値を示します。

機種・型式

天吊型、滴下浸透気化式加湿器

型番WM-VTD3201

運転モード※1

標準モード

静音モード

標準モード

静音モード

ファン強

3.2/3.2kg/h

2.9/2.8kg/h

6.4/6.4kg/h

5.6/5.3kg/h

ファン弱

2.9/2.8kg/h

2.2/2.0kg/h

5.6/5.3kg/h

4.1/3.7kg/h

標準
加湿能力

定格風量
運転音

WM-VTD6401

ファン強

800/800m3/h

670/630m3/h

1,600/1,600m3/h

1,350/1,260m3/h

ファン弱670/630m /h

480/440m /h

1,350/1,260m /h

970/880m3/h

ファン強43/44dB（A）

39/37dB（A）

45/46dB（A）

41/39dB（A）

31/28dB（A）

41/39dB（A）

33/30dB（A）

ファン弱

3

AC100V
ファン強
ファン弱

3

39/37dB（A）
リモコンスイッチ 強・弱

定格電源
定格
消費電力

VTD

＊上記は、ファン強：吸込空気条件 25℃・30%RH、ファン強時
ファン弱：吸込空気条件 25℃・30%RH、ファン弱時の値です。
標準加湿能力は吸込空気条件により変化しますので、吸込空気条件が異なる場合は P.42 の加湿能力線図でご確認ください。

風量切替

50 / 60Hz

105 /125W

75 / 85W

200/245W

140 /165W

75 / 85W

50 / 50W

140 /165W

90 /95W

37kg

本体塗装色

ホワイト（近似色 マンセル N9）

安全保護機能など
本体周囲温湿度

3

二段切替（二位置式ヒューミディスタット取付可）

運転時質量

使用条件

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV
41

独に取り付け、
内蔵ファンにより室内に直接加湿を行う滴下浸透気化式加湿器です。
単独運転の気化式加湿器としては加湿能力の大きい 2 型番を用意しており、産業空調から一般空調までさまざまな用途にご使用いただけます。
また、マイナーチェンジに伴いドレン排水用ポンプをオプション
として新たにラインナップしました。別途手配が不要となり、現地配管工事の省力化に貢献いたします。

60kg●ドレンパン高水位検知（運転停止／警報表示灯点灯） ●定時乾燥機能
5 〜 40℃（凍結しないこと） 80%RH 以下

吸込空気温度

5 〜 40℃

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水※2

給水圧力、温度

0.05 〜 0.5MPa、5 〜 30℃※１：静音モードへの切替は、本体内部のコネクタのつなぎ換えが必要です。
※ 2：加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください（上水道の使用を推奨します）。
飲料水の水質基準を満足した水でも地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。
また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。

気化 式 加 湿 器

加湿能力線図
この線図は強運転時の加湿能力を表しています。
加湿器吸込空気の温湿度が仕様表記載の能力条件と異なる場合には、この線図から加湿能力を読みとってください。
【加湿能力線図読み取り例】吸込空気条件 25℃・30％ RH 時の加湿能力 WM-VTD3201：3.2kg/h、WM-VTD6401：6.4kg/h
吸込空気条件 23℃・40％ RH 時の加湿能力 WM-VTD3201：2.5kg/h、WM-VTD6401：5.1kg/h※弱運転時の加湿能力は、50Hz で強運転時の約 12%、60Hz で約 17% ダウンします。
11.0（強運転時、50/60Hz）

蒸気式加湿器10.0
9.0

VTD6401
VTD32018.0

加湿量

水噴霧式加湿器

吸

7.0

温度

相対

気
込空

6.0

(kg/h)
5.0

20％RH

20％RH

30％RH
4.0

40％RH

50％RH

50％RH

60％RH
2.0

加湿器用水処理装置

3.0

30％RH

40％RH

60％RH

70％RH

70％RH

1.0

15

20

25
吸込空気温度
（℃）

30

35

40

選定・ご使用にあたって
選定上のご注意など●本製品の下に濡れて困るものを置かないでください。
●メンテナンスのために、加湿器および点検口の直下には移動できないものを置かないでください。

運転制御●24 時間運転の場合、衛生的な加湿を行うために1 日に 1 回、乾燥運転を行います。定期的に加湿モジュールを乾燥させることで、臭気などの発生を予防します。初回のみ給電後 12 時間で乾燥運転に入り、以降は 24 時間ごとに乾燥運転に入ります。定時乾燥中はリモコンスイッチの加湿材
乾燥表示灯が点灯します。

●通常の保守は加湿モジュール点検（洗浄）、給水ス
トレーナ・フィルタ・ドレンパン掃除などです。
●加湿モジュールは、使用によって汚れが堆積するため、加湿能力および加湿による気化冷却効果が徐々に低下します。以下の点にご注意ください。
＊汚
 れの量は、水質や運転環境の様々な要因によって変化しますので定期的に監視し、汚れの質や量に応じた洗浄方法、洗浄サイクルを定めてください。水道法水質基準に準じている場合
でも、全硬度、シリカ成分量などが多ければ、それだけ汚れやスケール成分の析出量も多くなる可能性があります。
＊参 考として、（一社）日本冷凍空調工業会標
準規格では「冷凍空調機器用冷却水水質基準（JRA-GL02-1994）」にお い て、 冷 却 水 の補給水の水質についてスケールの傾向に影響を 与 える項 目と基 準 は、pH(25℃)：6.8 ～8.0、導電率 (25℃)：30mS/m 以下、酸消費 量 (pH4.8)：50mgCaCO３/ℓ以 下、 全 硬度：70mgCaCO３/ℓ以下、カルシウム硬度：

梱包内容●加湿器本体 … ………………………………… 1 台●給水軟銅管（0.4m）…………………………… 1 本●給水ストレーナ（R1/2）… …………………… 1 個●排水ホース（内径φ25）… …………………… 1 本●リモコンスイッチ… …………………………… 一式●施工要領書／設定要領書、試運転作業要領書 … ……………………… 各 1 冊

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV

保守点検

50mgCaCO３/ℓ以下、イオン状シリカ濃度：
30mgSiO２/ℓ以下とされています。 ただし、上記基準を満たした水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。
ま た、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。
●加 湿モジュールの交換周期は、加湿器の設置環境や供給水質、洗浄作業の頻度などに左右されますが、運転時間 5,000 時間を目安にしてください。一般空調での暖房期の加湿運転時間を 1
日 10 時間とした場合、年間 1,250 時間となりますので交換周期は 4 年が目安となります。また、年間空調での加湿運転時間は 5,000 時間となりますので交換周期は 1 年が目安となります。
●加湿器を通過する気流または供給される給水中に撥水性を有する物質が含まれている場合、その成分の影響により加湿モジュールが撥水する場合があります。交換周期が短くなる場合がありますのでご注意ください。

流量管理システム機器●天 井面付近の室内空気温度は、一般に呼吸線より 1 〜 3℃高くなりますのでこれを考慮して選定してください。
●吹出空気は高湿です。吹出方向は障害物を避け、結
露による障害が発生しないようご配慮ください。
●本 製品は給水装置の性能基準適合品（第三者認証品／ JET：㈶電気安全環境研究所）で、水道管への直接連結が可能です。
●排 水配管の十分な下り勾配（1/100 以上）が確保できるようご配慮ください。
●加 湿器への電源系統には加湿器専用の漏電ブ
レーカを設けてください。
●電 源ラインを加湿器端子台で渡らせる場合には、
端子台定格容量を超えないよう 10 台以下としてください。
●各加湿器ごとに給水サービス弁およびフラッシン
グ用バルブを設けてください。
●配管の保温処理を行ってください。
●以下のような場合には使用できないことがありますので事前にご相談ください。
 気、設置場所に腐食性ガスが予想される場合＊通 房、食品工場その他、通気に塩分やオイルミ＊厨ストを含むおそれがある場合＊機 械工場など、通気に金属製の塵埃を含むおそれのある場合
 院などの清浄度を要求される特殊空調＊病●室 内直接噴霧型の加湿器を空気清浄度を管理されている室内、施設にてご使用になる場合、加湿器二次側に清浄度を満足させるフィルタなどを設置することができません。使用環境により稀に水質などを起因とするスケールなど塵埃が発生する
場合がありますのでご理解の上ご使用ください。

加湿器価格表

0
10

42

W

D

42

配線孔
給水口
排水口

H

W

VTD3201734 282

H

613

D

VTD6401

1334 282

613

標準リモコンスイッチ外形図
1770

φ5×10Ｌ

500mm 以上

1000mm 以上

加

湿

電源
加湿
強
弱

120

水噴霧式加湿器

100mm 以上
器
入/切

強/弱

加湿材乾燥

中止

（自動停止）

警報83.5

蒸気式加湿器

加湿器本体周囲スペース

型番（WM-）（取付寸法）

気化 式 加 湿 器

加湿器本体外形図

点検機

加湿器用水処理装置

確認

WM-VKRM-3※1（3,000mm 以上）

100mm 以上

200mm
以上

リモコンスイッチケース

φ4.5

端子台（ねじサイズ Ｍ3）※取付寸法は、JIS C 8340 に適合しています。
1000mm 以上

加湿器価格表※ 1：加湿器からの吹出空気が窓や壁に直接当たると、周囲温湿度によっては結露する恐れがあります。前方構造物までの距離は 3,000mm 以上とすることを推奨します。

流量管理システム機器

取付例◆ 壁面用取付ブラケット(オプション)◆ 吊ボルト/ターンバックル◆ 台の上に固定

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV※何れも落下、転倒などないようにご配慮ください。

●吊ボルト/アングルで取り付けると、保守点検ができません※アングルなどを使用して、吊ボルトで取り付けることはできませんのでご注意ください。加湿モジュールを取り出せなくなります。

43ヒューミ付リモコン WM-HRM103
標準のリモコンスイッチの他、ヒューミディスタット機能を内蔵したヒューミ付リモコンも選択可能です。従来、加湿器とは別に手配が必要であったヒューミディ
スタットがリモコンスイッチに内蔵されたことで、ユーザーによる別途手配や現地計装工事の必要がなくなり、手間を軽減、現地計装工事も省力化されます。

本体周囲温湿度

5 ～ 40℃（凍結しないこと）
30 ～ 90％ＲＨ以下（結露しないこと）＊当リモコンスイッチは室内専用です。室内に設置する場合においても、湯気、水しぶ
きヒューミディスタット内蔵型油などのかからない場所へ設置してください。
35 ～ 70％ RH

湿度設定ヒステリシス－ 5％ RH

リモコンスイッチ…
ケース色

ホワイト（近似色 マンセル 5Y9/0.5）

φ5×10Ｌ

加 湿 器
電源

強

（自動停止）

警報

中止

点検機

確認

ＷＭ－ＨＲＭ１０３

リモコンスイッチケース

端子台（ねじサイズ Ｍ3）

φ4.5※取付寸法は、JIS C 8340 に適合しています。

加湿器用水処理装置

梱包内容

強／弱

弱

加湿材乾燥

加湿器本体とリモコンスイッチの接続時にアドレスの設定が必要となります。
リモコンスイッチ
初期設定

入／切

加湿

＊リ モコンスイッチのオートアドレス機能
により当該リモコンに接続されている本体接続台数を認識、設定します。（リモコ
ンスイッチ操作と表示灯の点滅回数で接続台数が確認できます）。
1）リモコンスイッチ………………… １個
2）初期設定操作説明書……………… １部【壁面用取付ブラケット外形図】
600

WM-VTD3201、WM-VTD6401 共通でご使用いただけます。

260

307

33
20

※取付は、重さに十分耐える所に確実に行ってください。強度不足や取付

2φ10

C3

20

20

※前頁に記載された加湿器本体周囲スペースを確保してください。また後々

100の保守点検が容易に行えるようサービススペースにご配慮ください。

300※加湿器本体の操作スイッチにはヒューミディスタットが付いています。設100

置場所などにより、加湿器本体のヒューミディスタットで湿度検知が難しい※この図は壁面用取付ブラケット左の外形
図ですが、壁面用取付ブラケット右の寸法も同様です。

50場合には、客先ご用意のヒューミディスタットをご使用ください。
C3

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV

ドレン排水用ポンプ（WM-DUM-TA）
最大揚程 5m まで対応可能であり、排水配管の検討が簡便になるほか、既存建物の取付にもご使用いただけます。
※本体は必ず加湿器下部に水平になるよう取り付けてください。

流量管理システム機器せなくなります（P.43「取付例」参照）。

20
3φ12

50

本体は必ず水平に取り付けられるようにご配慮ください。
※吊ボルト / アングルで取り付けないでください。加湿モジュールが取り出

40

工事に不備があると、落下や転倒などによる事故の原因となります。また、加湿器価格表壁面用取付ブラケット
加湿器本体を壁面に取り付けるための鋼製ブラケットです。

水噴霧式加湿器＊出 荷時のヒューミディスタット設定湿度
は 40％ RH です。設定湿度はリモコンスイッチ操作により 5％単位で変更が可
能です。

70

21

設定確認/設定/初期化

湿度設定範囲【ヒューミ付リモコン外形図】

83.5（取付寸法）

WM-HRM103

120

ヒューミ付リモコン

蒸気式加湿器

機種・型式

気化 式 加 湿 器

オプション【ドレン排水用ポンプ（化粧ボックスあり）外形図】（310）※加湿器本体周囲に必ず保守点検が容易にできるスペースを確保してくだ

80

275

さい。また、ドレン排水用ポンプの周囲スペースも確保してください ｡

加湿器本体
ドレン排水用ポンプ
WM-DUM-TA

375

26

200

44

気化 式 加 湿 器

滴下浸透気化式加湿器

VWBタイプ【単独運転】床置型、室内直接加湿

蒸気式加湿器VWBタイプ

は、床置型の本体を単独で設置し、室内空気に対して直接加湿を行う気化式加湿器です。加湿空気には給水中の不純物を含まず、水処理不要で清浄な加湿が得られます。

水噴霧式加湿器「静音」「省施工」「手間いらず」を実現した
新しい加湿器です。
オフィスや老健施設、学校まで幅広くご使用いただけます！

加湿器用水処理装置●床置型の本体を単独で設置し、室内空気に対して直接加湿を行う滴下浸透気化式加湿器です。強運転で 3.0kg/hの加湿量を確保します。

●標準仕様で「水道管直接連結」に対応。第三者機関認証登録品ですので、直結給水方式での加湿器検討をさらに簡便化しました。

● NC 値 35 をクリアした静音性で、事務所から老健施設まで幅広くご利用いただけます。

●湿度調節器（ヒューミディスタット）を標準搭載。現場の計装工事を簡略化できます。

●ドレン排水用ポンプを標準搭載。既存建物への排水配管の検討を簡略化できます。

●ドレンパン高水位検知およびドレン排水用ポンプ排水警
報検知により自動的に運転を停止します。

加湿器価格表●自動給水のため、家庭用加湿器に見られる日々の給水タンクへの補給は不要です。

仕様＊表内□ / □の数字は 50/60Hz の値を示します。

機種・型式

床置型、滴下浸透気化式加湿器

流量管理システム機器

型番

標準
加湿能力

定格風量

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV

運転音

VWB

WM-VWB3000
ファン強

3.0/3.0kg/h

ファン弱

2.4/2.4kg/h＊上記は、ファン強：吸込空気条件 20℃・30%RH、ファン強時
ファン弱：吸込空気条件 20℃・30%RH、ファン弱時の値です。
標準加湿能力は吸込空気条件により変化しますので、吸込空気条件が異なる場合は P.46 の加湿能力線図でご確認ください。
ファン強870/870m3/h

ファン弱650/650m3/h
45/45dB（A）（ファン強）※１

39/39dB（A）（ファン弱）

定格電源

単相

定格消費電力145/145W（ファン強）

定格電流値

2.3/2.3A（ファン強）

運転時質量

70kg

本体塗装色

ホワイト（近似色 マンセル N9）

安全保護機能など●ドレンパン高水位検知

外部信号1）運転信号出力：無電圧接点出力（a 接点、125V 3A 抵抗負荷）、
電源表示灯または加湿表示灯と連動（出荷時設定は電源表示灯連動）2）警報信号出力：無電圧接点出力（a 接点、125V 3A 抵抗負荷）
、自己保持

設置・
保管条件
使用条件

45

WM-VWB3000

AC100V 50/60Hz
88/91W（ファン弱）
1.3/1.4A（ファン弱）●機内漏水検知●ドレン排水用ポンプ排水警報検知

本体周囲温湿度

5 ～ 40℃（凍結しないこと）80％ＲＨ以下

吸込空気温度

5 ～ 30℃ ＊ 30℃以上になる場合は、弊社宛ご相談下さい。

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水※2

給水圧力、温度

0.05 〜 0.5MPa、5 〜 30℃※ 1：無響室に設置した加湿器本体の正面 1.5m、床面 1.0m で計測した値です。
※ 2：加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください（上水道の使用を推奨します）。飲料水の水質基準を満足した水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケー
ル飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。

加湿器吸込空気の温湿度に対する加湿能力を表します。
加湿器吸込空気条件が標準加湿能力条件と異なる場合は、下記加湿能力線図の乾球温度・相対湿度の交点から加湿量を求めることができます。

気化 式 加 湿 器

VWB3000 加湿能力線図

6.0

5.0

VWB3000（強運転 50/60Hz）

10【加湿能力線図読み取り例】
吸込空気条件20℃・30％ RH 時の加湿能力3.0kg/h（標準加湿能力）
吸込空気条件23℃・40％ RH 時の加湿能力2.8kg/h

蒸気式加湿器

5.5

20

4.5

30

4.0

3.0
加湿量
（kg/h）

2.8

50

2.5

60

2.0

吸込空気相対湿度

40

（%RH）

加湿器用水処理装置

70

1.5
1.0
0.5
0

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

加湿器価格表15

吸込空気乾球温度（℃）

6.0

VWB3000（弱運転 50/60Hz）

5.0【加湿能力線図読み取り例】
吸込空気条件20℃・30％ RH 時の加湿能力2.4kg/h（標準加湿能力）
吸込空気条件23℃・40％ RH 時の加湿能力2.2kg/h

4.5

流量管理システム機器

5.5

10

4.0

20

加湿量

40

2.5
2.4
（kg/h） 2.2
2.0

50
60

1.5

70
1.0
0.5
0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

（%RH）

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV

30
3.0

吸込空気相対湿度

3.5

水噴霧式加湿器

3.530

吸込空気乾球温度（℃）

46

550

正面パネル開閉用鍵穴(三角キー 8mm)

220

気化 式 加 湿 器

加湿器本体外形図

蒸気式加湿器

操作スイッチ1340

1640

水噴霧式加湿器

正面パネル開閉用鍵穴(三角キー 8mm)

電源取入口

給水軟銅管

排水接続口

給水ユニット80

加湿器用水処理装置

ドレン排水用ポンプ

15

520

15

20

370

40

20

加湿器価格表

選定・ご使用にあたって
選定上のご注意など

流量管理システム機器
滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV
47●吹出空気は高湿です。吹出方向は障害物を避け、結露による障害が発生しな
いようご配慮ください。
●本製品は給水装置の性能基準適合品（第三者認証登録品、（一財）電気安全環境研究所）で、水道管への直接連結が可能です。
●天井内からの配線や給水、天井裏への排水を行う場合は、天井面に□ 450 以上の点検口を設けてください。点検口は必ず配管側とし、配管その他障害物が頭上にない位置に設けてください。
●各加湿器ごとに漏電ブレーカおよび給水サービス弁、フラッシング用バルブを設けてください。
●給水配管・排水配管ともに、凍結および結露を防止するための保温処理が必
要となります。
●以下のような場合には使用できないことがありますので事前にご相談ください。
＊通 気、設置場所に腐食性ガスが予想される場合
 房、食品工場その他、通気に塩分やオイルミストを含むおそれがある場合＊厨＊機
 械工場など、通気に金属製の塵埃を含むおそれのある場合＊病 院などの清浄度を要求される特殊空調●室内直接噴霧型の加湿器を空気清浄度を管理されている室内、施設にてご使用になる場合、加湿器二次側に清浄度を満足させるフィルタなどを設置することができません。使用環境により稀に水質などを起因とするスケールなど塵埃が発生する場合がありますのでご理解の上ご使用ください。

保守点検●通常の保守は加湿モジュール点検（洗浄）、給水ストレーナ・フィルタ・ドレン
パン掃除などです。
●24 時間運転の場合、衛生的な加湿を行うために 1 日に 1 回、乾燥運転を行います。定期的に加湿モジュールを乾燥させることで、臭気などの発生を予防します。初回のみ給電後 12 時間で乾燥運転に入り、以降は 24 時間ごとに乾燥運転に入ります。定時乾燥中は操作スイッチの加湿材乾燥表示灯が点灯します。

●加湿モジュールは、使用によって汚れが堆積するため、加湿能力および加湿による気化冷却効果が徐々に低下します。以下の点にご注意ください。
＊汚
 れの量は、水質や運転環境の様々な要因によって変化しますので定期的に監視し、汚れの質や量に応じた洗浄方法、洗浄サイクルを定めてください。水道法水質基準に準じている場合でも、全硬度、シリカ成分量などが多ければ、それだけ汚れやスケール成分の析出量も多くなる可能性があります。
 考として、（一社）日本冷凍空調工業会標準規格では「冷凍空調機器用冷＊参
却水水質基準（JRA-GL02-1994）」において、冷却水の補給水の水質についてスケールの傾向に影響を与える項目と基準は、pH(25℃)：6.8 ～ 8.0、導電率 (25℃)：30mS/m 以下、酸消費量 (pH4.8)：50mgCaCO３/ℓ以
下、全硬度：70mgCaCO３/ℓ以下、カルシウム硬度：50mgCaCO３/ℓ以下、イオン状シリカ濃度：30mgSiO２/ℓ以下とされています。ただし、上記基準を満たした水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生
やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。
また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。
●加湿モジュールの交換周期は、加湿器の設置環境や供給水質、洗浄作業の頻度などに左右されますが、運転時間 5,000 時間を目安にしてください。一般
空調での暖房期の加湿運転時間を 1 日 10 時間とした場合、年間 1,250 時
間となりますので交換周期は 4 年が目安となります。また、年間空調での加湿運転時間は 5,000 時間となりますので交換周期は 1 年が目安となります。
●加湿器を通過する気流または供給される給水中に撥水性を有する物質が含まれている場合、その成分の影響により加湿モジュールが撥水する場合があります。交換周期が短くなる場合がありますのでご注意ください。

上部ダクト接続型仕様
加湿器本体上部をダクト接続加工したタイプです。加湿器本体から離れた場所に加湿空気を吹き出したい場合に適用します。
※加湿器ファンの機外静圧の関係で、設置できるダクト長さには制限があります。詳細はお問い合わせください。

気化 式 加 湿 器

オプション仕様※加湿器本体の操作スイッチにはヒューミディスタットが付いています。設置場所などにより、加湿器本体のヒューミディスタットで湿度検知が難しい場合には、
客先ご用意のヒューミディスタットをご使用ください。
機種・型式

床置型、滴下浸透気化式加湿器

型番

WM-VWB3000D

標準加湿能力ファン強

3.0/3.0kg/h

ファン弱

2.4/2.4kg/h

VWB

定格風量

ファン強

870/870m3/h

ファン弱650/650m3/h＊定格風量は機外静圧により変化しますので、風量は仕様書の特性曲線でご確認ください。
運転音※１

45/45dB（A）（ファン強）

定格電源

単相

定格消費電力165/165W（ファン強）

定格電流値

2.7/2.7A（ファン強）

39/39dB（A）（ファン弱）

AC100V 50/60Hz
86/89W（ファン弱）

66kg

本体塗装色

ホワイト（近似色 マンセル N9）

安全保護機能など●ドレンパン高水位検知 ●機内漏水検知 ●ドレン排水用ポンプ排水警報検知

外部信号1）運転信号出力：無電圧接点出力（a 接点、125V 3A 抵抗負荷）、
電源表示灯または加湿表示灯と連動（出荷時設定は電源表示灯連動）2）警報信号出力：無電圧接点出力（a 接点、125V 3A 抵抗負荷）、自己保持
5 ～ 40℃（凍結しないこと）80％ＲＨ以下

吸込空気温度

5 ～ 30℃ ＊ 30℃以上になる場合は、弊社宛ご相談下さい。

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水※2

給水圧力、温度

0.05 〜 0.5MPa、5 〜 30℃

外形図

設置イメージ

200

300

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV

合フランジ

吹出ダクト

正面パネル開閉用鍵穴(三角キー 8mm)

550

操作スイッチ

加

湿

電 源
加 湿

強
弱

加湿材乾 燥
（自動停止）

警 報

器
入／ 切

強／弱

中止

点検機

確認

1340

電源取入口

給水軟銅管
排水接続口

48

給水ユニット

離れた部屋に吹き出す場合

ドレン排水用ポンプ

80

1420

Ｗ Ｍ － Ｈ Ｒ Ｍ １ ０ ３

正面パネル開閉用鍵穴(三角キー 8mm)

流量管理システム機器※ 1：無響室に設置した加湿器本体の正面 1.5m、床面 1.0m で計測した値です。
※ 2：加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください（上水道の使用を推奨します）。飲料水の水質基準を満足した水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケー
ル飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。

加湿器価格表使用条件

本体周囲温湿度

加湿器用水処理装置

1.3/1.4A（ファン弱）

運転時質量設置・保管条件

水噴霧式加湿器＊上記は、ファン強：機外静圧 50Pa、吸込空気条件 20℃・30%RH、ファン強時
ファン弱：機外静圧 15Pa、吸込空気条件 20℃・30%RH、ファン弱時の値です。
標準加湿能力は機外静圧や吸込空気条件により変化しますので、諸条件が異なる場合は仕様書の加湿能力の算出手順でご確認ください。

蒸気式加湿器＊表内□ / □の数字は 50/60Hz の値を示します。

15

520

15

20

370
20

40

気化 式 加 湿 器

滴下浸透気化式加湿器

蒸気式加湿器
水噴霧式加湿器
加湿器用水処理装置

加湿器価格表【単独運転】床置型、室内直接加湿

VFCタイプ

は、床置型の本体を単独で設置し、室内空気に対して直接加湿を行う気化式加湿器です。加湿空気には給水中の不純物を含まず、水処理不要で清浄な加湿が得られます。…
単独運転の気化式としては加湿能力の大きい 2 型番を用意しており、空調システムや空調機の運転
モードに左右されることなく、確実に加湿します。サーバ室・通信機器室・電子機器工場など顕熱負荷の大きい室内では、発生した熱を水分の気化蒸発に利用するため、冷房負荷を軽減し省エネル
ギーにつながります。
※一般空調（オフィスや学校、老健施設など）に対しては、静音性などを考慮した同じ床置式の滴下浸透気化式加湿器 VWB タイ
プをご検討ください（P.45 参照）。

WM-VFC5000

大容量・床置型/単独運転の滴下浸透気化式加湿器をモデルチェンジ！
サーバールームや通信機器室、工場施設などの産業空調にご使用いただけます。
●単独運転の気化式としては加湿能力の大きい 2 型番を用意しています。

●ドレンパン高水位検知および漏水検知により自動的に運転を停止します。

●加湿器本体を室内に設置し直接加湿するため、空調シス
テムや空調機の運転モードに左右されることなく確実に加湿します。

●給水ユニットに二連電磁弁（給水遮断弁）を採用。給水シ
ステムの安全性がさらに向上しました。

●フロントパネル・吸込グリルを開ければすべてのメンテ
ナンスが行えます。
●通信機器室・電算室・電子機器工場など顕熱負荷の大きい室内では、発生した熱を水分の気化蒸発に利用するため、冷房負荷を軽減し省エネルギーにつながります。

●本体正面の操作スイッチには「運転」
・
「加湿」
・
「警報」な
どの運転状態を表示するほか、積算運転時間も表示しており、メンテナンス周期の確認も容易です。
「運転」・「排水 / 漏水異常」などの外部信号の取り出しも行えます。
●２種類のダクト接続用オプションを用意。加湿器から離れた場所に加湿空気を吹き出したい場合にも使用可能です。

仕様＊表内□ / □の数字は 50/60Hz の値を示します。

機種・型式

床置型、滴下浸透気化式加湿器

型番
標準加湿能力流量管理システム機器

VFC

WM-VFC5000

WM-VFC10000

吸込空気条件
23℃・40％ RH

5.2 / 5.6kg / h

10.9 / 11.8kg / h

吸込空気条件
25℃・40％ RH

5.5/5.9kg / h

11.5/12.5kg / h＊標準加湿能力は定格風量時の値です。…
標準加湿能力は吸込空気条件により変化しますので、吸込空気条件が異なる場合は P.50 ～ 51 の加湿能力線図でご確認ください。

定格風量1,300 /1,400m3 / h

2,700 / 2,900m3 / h

運転音

64dB（A）

67dB（A）

定格電源

単相 AC200V

定格消費電力270 / 390W

450 / 660W

定格電流値

1.3/1.9A

2.1/3.1A

運転時質量

120kg

155kg

本体塗装色

アイボリー系（近似色 マンセル 5Y9/0.5）

安全保護機能など●ドレンパン高水位検知 / 機内漏水検知による運転停止●コントロールユニット異常（ヒューズ）

外部信号
使用条件

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV49

VFCタイプ50/60Hz●主回路異常（サーキットプロテクタによる）入力

1）空調機インタロック（無電圧接点入力） 2）ヒューミディスタット（無電圧接点入力）
4）緊急停止（無電圧接点入力）※ 2
3）外部指令（無電圧接点入力）※ 1

出力1）運転（無電圧接点出力 / 加湿運転時に出力） 2）警報（無電圧接点出力 / 排水、漏水異常時に出力）

本体周囲温湿度

5 〜 40℃（凍結しないこと） 80%RH 以下

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水※3

給水圧力、温度

0.05 〜 0.5MPa、5 〜 30℃※ 1：外部指令信号入力は「常時入力信号」と「瞬時入力信号」に対応しています。信号の種類に応じ加湿器コントロールユニットのディップスイッチ切替が必要です（出荷時設定は常時入力信号）。
※ 2：緊急停止中は操作スイッチの表示灯が全て消灯します。ただし、警報表示灯が点灯していた場合は継続して点灯します。運転を再開するには、緊急停止信号を
OFF にしたあと、再度操作スイッチ上の運転ボタン（入 / 切）を押すか、外部指令信号を入力する必要があります。また、緊急停止信号入力は「常時入力信号」と「瞬時入力信号」に対応しています。信号の種類に応じ加湿器コントロールユニットのディップスイッチ切替が必要です（出荷時設定は常時入力信号）。
※ 3：加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください（上水道の使用を推奨します）。
 料水の水質基準を満足した水でも地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール
飲発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。

気化 式 加 湿 器

VFC5000 加湿能力線図
加湿器吸込空気の温湿度に対する加湿能力を表します。
加湿器吸込空気条件が標準加湿能力条件と異なる場合は、下記加湿能力線図の乾球温度・相対湿度の交点から加湿量を求めることができます。

8【加湿能力線図読み取り例】
吸込空気条件23℃・40％RH時の加湿能力5.2kg/h（標準加湿量）
吸込空気条件25℃・40％RH時の加湿能力5.5kg/h（標準加湿量）
吸込空気条件22℃・50％RH時の加湿能力4.2kg/h

30
35
40

6

45

65
70

（%RH）

55
加湿量

4.2

（kg/h）

6043

加湿器用水処理装置

75
80

2

1

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

加湿器価格表0

吸込空気乾球温度（℃）

9

7

35
40
45

6

50
55

加湿量

4.5

60
4

65
70

（kg/h）
3

75
80

2

1

0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

（%RH）

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV

5

吸込空気相対湿度

5.9
5.6

30

流量管理システム機器

8

VFC5000・60Hz【加湿能力線図読み取り例】
吸込空気条件23℃・40％RH時の加湿能力5.6kg/h（標準加湿量）
吸込空気条件25℃・40％RH時の加湿能力５.9kg/h（標準加湿量）
吸込空気条件22℃・50％RH時の加湿能力4.5kg/h

水噴霧式加湿器

505

吸込空気相対湿度

5.55.2

蒸気式加湿器7

VFC5000・50Hz

30

吸込空気乾球温度（℃）

50気化 式 加 湿 器

VFC10000 加湿能力線図
加湿器吸込空気の温湿度に対する加湿能力を表します。
加湿器吸込空気条件が標準加湿能力条件と異なる場合は、下記加湿能力線図の乾球温度・相対湿度の交点から加湿量を求めることができます。
18

蒸気式加湿器11.5

VFC10000・50Hz

16【加湿能力線図読み取り例】

15

吸込空気条件23℃・40％RH時の加湿能力10.9kg/h（標準加湿量）
吸込空気条件25℃・40％RH時の加湿能力11.5kg/h（標準加湿量）

14

吸込空気条件22℃・50％RH時の加湿能力8.8kg/h

30
35

13

40

12

45

11

50

70

（%RH）

60

8
7

（kg/h）

65

55

9

8.8

吸込空気相対湿度10

加湿量

水噴霧式加湿器

10.9

17

加湿器用水処理装置

6

75

5

80

4
3
2
1

加湿器価格表

0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

吸込空気乾球温度（℃）
20
19
18

流量管理システム機器

17
16
15

12.5

30
35

14

40

13

45

12

50

65

（kg/h） 7

70

（%RH）

6

75

5

80

11
9.6

加湿量

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV

8

吸込空気相対湿度

11.8

VFC10000・60Hz【加湿能力線図読み取り例】
吸込空気条件23℃・40％RH時の加湿能力11.8kg/h（標準加湿量）吸込空気条件25℃・40％RH時の加湿能力12.5kg/h（標準加湿量）吸込空気条件22℃・50％RH時の加湿能力9.6kg/h

55

10

60

9

4
3
2
1
0

51

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

吸込空気乾球温度（℃）

25

26

27

28

29

30

42

開閉用鍵穴
（三角キー、8mm）
操作スイッチ

蒸気式加湿器

開閉用鍵穴

気化 式 加 湿 器

加湿器本体外形図

H（三角キー、8mm）

水噴霧式加湿器

排水口

給水口

加湿器用水処理装置

W

D

W

VFC5000650

VFC10000

950

H

D

1800

500

選定・ご使用にあたって
選定上のご注意など●通常の保守は加湿モジュール点検（洗浄）、給水ストレーナ・フィルタ・ドレン
パン掃除などです。
●24 時間運転の場合、衛生的な加湿を行うために 1 日に 1 回、乾燥運転を行います。定期的に加湿モジュールを乾燥させることで、臭気などの発生を予

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV

保守点検

流量管理システム機器●吹出空気は高湿です。吹出方向は障害物を避け、結露による障害が発生しな
いようご配慮ください。
●加湿器と公共の水道管は直結できません。このような場合はシスターン（型式認可品）をご使用ください。水道直結についてはお問い合わせください。
●排水配管の十分な下り勾配（1/100 以上）が確保できるようご配慮ください。
●各加湿器ごとに漏電ブレーカおよび給水サービス弁、フラッシング用バルブを設けてください。
●配管の保温処理を行ってください。
●以下のような場合には使用できないことがありますので事前にご相談ください。
＊通 気、設置場所に腐食性ガスが予想される場合＊厨
 房、食品工場その他、通気に塩分やオイルミストを含むおそれがある場合
 械工場など、通気に金属製の塵埃を含むおそれのある場合＊機＊病 院などの清浄度を要求される特殊空調＊オ フィス・会議室などへの設置を検討される場合は、ファンによる運転音が問題となる場合があります＊ウ イスカが問題となる場合●室内直接加湿型の加湿器を空気清浄度を管理されている室内、施設にてご使用になる場合、加湿器二次側に清浄度を満足させるフィルタなどを設置することができません。使用環境により稀に水質などを起因とするスケールなど塵埃が発生する場合がありますのでご理解の上ご使用ください。
●本加湿器はウイスカ対策品ではありません。本体筐体、その他各部に電気亜鉛メッキを使用していますのでご注意ください。

防します。初回のみ給電後 12 時間で乾燥運転に入り、以降は 24 時間ごとに乾燥運転に入ります。定時乾燥中は操作スイッチの加湿材乾燥表示灯が点灯します。
●加湿モジュールは、使用によって汚れが堆積するため、加湿能力および加湿による気化冷却効果が徐々に低下します。以下の点にご注意ください。
＊汚
 れの量は、水質や運転環境の様々な要因によって変化しますので定期的に監視し、汚れの質や量に応じた洗浄方法、洗浄サイクルを定めてください。水道法水質基準に準じている場合でも、全硬度、シリカ成分量などが多ければ、それだけ汚れやスケール成分の析出量も多くなる可能性があります。
 考として、（一社）日本冷凍空調工業会標準規格では「冷凍空調機器用冷＊参
却水水質基準（JRA-GL02-1994）」において、冷却水の補給水の水質についてスケールの傾向に影響を与える項目と基準は、pH(25℃)：6.8 ～ 8.0、導電率 (25℃)：30mS/m 以下、酸消費量 (pH4.8)：50mgCaCO３/ℓ以
下、全硬度：70mgCaCO３/ℓ以下、カルシウム硬度：50mgCaCO３/ℓ以下、イオン状シリカ濃度：30mgSiO２/ℓ以下とされています。ただし、上記基準を満たした水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生
やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。
また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。
●加湿モジュールの交換周期は、加湿器の設置環境や供給水質、洗浄作業の頻度などに左右されますが、運転時間 5,000 時間を目安にしてください。一般
空調での暖房期の加湿運転時間を 1 日 10 時間とした場合、年間 1,250 時
間となりますので交換周期は 4 年が目安となります。また、年間空調での加湿運転時間は 5,000 時間となりますので交換周期は 1 年が目安となります。
●加湿器を通過する気流または供給される給水中に撥水性を有する物質が含まれている場合、その成分の影響により加湿モジュールが撥水する場合があります。交換周期が短くなる場合がありますのでご注意ください。

加湿器価格表型番（WM-）

52

気化 式 加 湿 器

オプション仕様
上部ダクト接続型仕様
加湿器本体上部をダクト接続加工したタイプです。加湿器本体から離れた場所に加湿空気を吹き出したい場合に適用します。
※加湿器ファンの機外静圧の関係で、設置できるダクト長さには制限があります。詳細はお問い合わせください。

蒸気式加湿器
42

A

B

開閉用鍵穴

水噴霧式加湿器（三角キー、8mm）
操作スイッチ

開閉用鍵穴

H（三角キー、8mm）

加湿器用水処理装置

給水口

D

W

型番（WM-）W

VFC5000D650

VFC10000D

950

H

D

A

1800 500 250

B
400
750

＊表内□ / □の数字は 50/60Hz の値を示します。

機種・型式

床置 上部ダクト接続型、滴下浸透気化式加湿器

型番
標準加湿能力加湿器価格表流量管理システム機器

VFC

WM-VFC5000D

WM-VFC10000D

吸込空気条件
23℃・40％ RH

5.2 / 5.6kg / h

10.9 / 11.8kg / h

吸込空気条件
25℃・40％ RH

5.5 / 5.9kg / h

11.5 / 12.5kg / h＊標準加湿能力は定格風量時の値です。
定格風量

1,300/1,400m3 /h

定格電源

単相 AC200V

定格消費電力270 / 390W

450 / 660W

運転音

64dB（A）

67dB（A）

運転時質量

120kg

155kg

本体塗装色

アイボリー系

安全保護機能など●ドレンパン高水位検知 / 機内漏水検知による運転停止●コントロールユニット異常（ヒューズ）

外部信号
使用条件

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV
53

排水口

2,700/2,900m3 /h

50 / 60Hz●主回路異常（サーキットプロテクタによる）入力

1）空調機インタロック（無電圧接点入力）
3）外部指令（無電圧接点入力）※ 1

出力1）運転（無電圧接点出力 / 加湿運転時に出力） 2）警報（無電圧接点出力 / 排水、漏水異常時に出力）

本体周囲温湿度

5 〜 40℃（凍結しないこと） 80%RH 以下

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水※3

給水圧力、温度

0.05 〜 0.5MPa、5 〜 30℃

2）ヒューミディスタット（無電圧接点入力）
4）緊急停止（無電圧接点入力）※ 2※ 1：外部指令信号入力は「常時入力信号」と「瞬時入力信号」に対応しています。信号の種類に応じ加湿器コントロールユニットのディップスイッチ切替が必要です（出荷時設定は常時入力信号）。
※ 2：緊急停止中は操作スイッチの表示灯が全て消灯します。ただし、警報表示灯が点灯していた場合は継続して点灯します。運転を再開するには、緊急停止信号を
OFF にしたあと、再度操作スイッチ上の運転ボタン（入 / 切）を押すか、外部指令信号を入力する必要があります。また、緊急停止信号入力は「常時入力信号」と「瞬時入力信号」に対応しています。信号の種類に応じ加湿器コントロールユニットのディップスイッチ切替が必要です（出荷時設定は常時入力信号）。
※ 3：加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください（上水道の使用を推奨します）。
飲料水の水質基準を満足した水でも地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。

加湿器本体上部吹出口と本体背面下部をダクト接続加工したタイプです。加湿器本体を空調機械室に設置し、加湿空気を室内に吹き出す場合等に適用します。

気化 式 加 湿 器

背面・上部ダクト接続型仕様※加湿器ファンの機外静圧の関係で、設置できるダクト長さには制限があります。詳細はお問い合わせください。

蒸気式加湿器42A

B

水噴霧式加湿器

開閉用鍵穴（三角キー、8mm）
操作スイッチ

開閉用鍵穴

C

型番（WM-）
VFC5000DD

排水口
給水口

VFC10000DD

F
D

W

H

W

1800

650
950

D

A

500 250

B
400
750

C

E

150 400

F
400
800

機種・型式

床置 背面・上部ダクト接続型、滴下浸透気化式加湿

型番

VFC

標準加湿能力WM-VFC5000DD

WM-VFC10000DD

吸込空気条件
23℃・40％ RH

4.9 / 5.2kg/h

9.5 / 10.9kg/h

吸込空気条件
25℃・40％ RH

5.1 / 5.5kg/h

10.0 / 11.5kg/h

2,400/2,700m3/h

単相 AC200V

定格消費電力195 / 290W

335 / 515W

運転音

64dB（A）

67dB（A）

運転時質量

125kg

160kg

本体塗装色

アイボリー系

安全保護機能など●ドレンパン高水位検知 / 機内漏水検知による運転停止●コントロールユニット異常（ヒューズ）

50 / 60Hz●主回路異常（サーキットプロテクタによる）

使用条件

入力

1）空調機インタロック（無電圧接点入力）
3）外部指令（無電圧接点入力）※ 1

出力1）運転（無電圧接点出力 / 加湿運転時に出力） 2）警報（無電圧接点出力 / 排水、漏水異常時に出力）

本体周囲温湿度

5 〜 40℃（凍結しないこと） 80%RH 以下

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水※3

給水圧力、温度

0.05 〜 0.5MPa、5 〜 30℃

2）ヒューミディスタット（無電圧接点入力）
4）緊急停止（無電圧接点入力）※ 2※ 1：外部指令信号入力は「常時入力信号」と「瞬時入力信号」に対応しています。信号の種類に応じ加湿器コントロールユニットのディップスイッチ切替が必要です（出荷時設定は常時入力信号）。
※ 2：緊急停止中は操作スイッチの表示灯が全て消灯します。ただし、警報表示灯が点灯していた場合は継続して点灯します。運転を再開するには、緊急停止信号を
OFF にしたあと、再度操作スイッチ上の運転ボタン（入 / 切）を押すか、外部指令信号を入力する必要があります。また、緊急停止信号入力は「常時入力信号」と「瞬時入力信号」に対応しています。信号の種類に応じ加湿器コントロールユニットのディップスイッチ切替が必要です（出荷時設定は常時入力信号）。
※ 3：加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください（上水道の使用を推奨します）。
飲料水の水質基準を満足した水でも地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV

定格電源

外部信号

1,250/1,350m3/h

流量管理システム機器＊標準加湿能力は定格風量時の値です。
定格風量

加湿器価格表＊表内□ / □の数字は 50/60Hz の値を示します。

加湿器用水処理装置

E

プレフィルタH（三角キー、8mm）

54

気化 式 加 湿 器

滴下浸透気化式加湿器

VHシリーズ【機器組込】空調機・全熱交換器組込用

蒸気式加湿器

VHシリーズは、空調機加熱コイル二次側や全熱交換器二次側に取り付け、加湿器上部より給水し、気流を通過させることにより加湿を行う滴下浸透気化式加湿器です。加湿モジュールおよび給水ヘッダをステンレス製フレームにおさめた本体と、減圧弁・電磁弁などを組み合わせた給水ユニットにより構成されています。

用途別オプションラインナップ

表中の記号について：○ ⇒ 当該仕様 ● ⇒ 対応可能 － ⇒ 対応不可

VRF
タイプ

WM-VHF

○

掲載ページ

P.57

WM-VRF○WMVRF-P
掲載ページ

P.65

WM-VHR
260V○

VHR WM-VHR
タイプ

260P

SF

●

●

●

●

○

VB/BV

B

C

●

●

●

P.59

P.60

●

●

●

●

－

○

●

●

●

●

●

●

●

○

○

●

●

●

P.67
●

P.66

P.68

－

●

●

●

●

○

●

●

●

●

－

－

－

－

－
－

●

WM-VHR
連続運転
＊＊＊C※6 （流量調整バルブによる流量調整の上、連続給水）掲載ページ P.69 P.70

55－

給水ユニット別設置仕様（機外設置屋内用）

ケミカル
ガス除去

菌類を含まない
純水※5

タイプ

SC

空 調 機 内 の ス ペ ー ス や 給 水 ユ ニッ ト の
メンテナンス等の理由で、給水ユニット
を加湿器本体と別に設置する仕様です。
ご 使 用 条 件 や 空 調 機 仕 様 に 合 わ せ て、
空調機内設置用【Ｂ】、空調機外設置屋
内用【Ｃ】を用意しています。

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV

一般空調
産業空調

菌類を含まない
純水※5

VHF

SS

給水用電磁弁を介さず、一時的に手動で加湿器へ給水させる仕様です。

一般空調
産業空調

水道法水質基準に準ずる飲料水※1

ST

給水ユニットバイパスバルブ付仕様

流量管理システム機器

一般空調
産業空調

加 湿 器一次 側 の 配 管 残 水 を 空 調 機 内 でスムーズにフラッシングできるよう、加湿 器 にフ ラッシン グ 専 用 の バ ル ブ が 付いている仕様です。

型番
オプション

フラッシングバルブ付仕様

型式

加熱コイルなどの配置や台数により様々な構成が可能で、加湿後空気の露点温度を一定とするように制御するシステムです。

給水水質

加 湿 器 を 左 右 前 後 に 分 割 し、 そ れ ぞ れのブロックに給水する仕様です。
必 要 飽 和 効 率 の 変 化 が 大 き い 場 合 や、
加湿モジュールの交互乾燥運転を行う
場合に有効です。

加湿器価格表用途

設定湿度により制御する標準仕様です。

加湿器用水処理装置

室内で生産または保管される物質の品質管理や品質保持、機器類の機能維持に適した
空気環境《主な対象》半導体・FPD・印刷・繊維などの工場、農園芸施設、美術館・博物館の収蔵庫、電算室など

比例制御システム

産業空調※4

ステップ制御仕様

オフィスビルなど、そこで働き生活する人々の健康の保護を目的とした快適な空気環境《主な対象》事務所、商業施設、ホテル、病院※3、学校、集会場など

ＯＮ／ＯＦＦ制御仕様

水噴霧式加湿器

一般空調

オプション仕様および各仕様※2

給水ユニット別設置仕様（機内設置用）制御方法※ 1：加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください（上水道の使用を推奨します）。飲料水の水質基準を満足した水でも地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。
また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水をP.69
利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。
※ 2：サイズ、空調機仕様などにより対応できないオプションもあります。
※ 3：日本医療福祉設備協会規格 / 病院空調設備の設計・管理指針 HEAS02-2013 に記載されている清浄度クラスⅣ・Ⅴの区域を表します。
この清浄度に応じた最終フィルタの設置が必要となります。
※ 4：ご使用の条件に応じた最終フィルタが必要となります。

気化 式 加 湿 器除去など、様々な用途にあわせた仕様を用意しています。

型番設定について
VH シリーズは全て受注生産品です。製品はすべて空調機の仕様に合わせたオリジナル加湿器となるため、個々の製品を区別するうえで以下のように型番を設定しています。

オプション仕様および各仕様※2

基本型番を示します
VHF/VRF タイプ

目安となる飽和効率（%）を示します

ＷＭ - V H F5 0 - 2 2 1 9 - 1 1 - S T※7

水噴霧式加湿器

ケミカルガス除去仕様

ＴＳＳ節水仕様

気流方向逆仕様

ドレンパン付仕様

蒸気コイル仕様例）WM-VHF/VRF タイプ

蒸気式加湿器 和効率別に奥行き寸法の異なる加湿モジュールを用意しており、95％の高飽和効率まで対応します。
飽 イル寸法など空調機仕様に合わせて設計製作する受注生産品であり、一般空調から産業空調の加湿、さらにはケミカルガス
コ

加湿材 W 寸法／ 50

外気温湿度の変化に伴う加湿負荷の変動 に 追 従 し、 加 湿 器 本 体 へ の 給 水 量 を自動的に調整する節水システムの仕様
です。
TSS

●

●

●

－

－

横方向の加湿器分割数
縦方向の加湿器分割数
各オプション仕様を示します。
● ＳＴ：並列ステップ制御仕様● ＳＳ：直列ステップ制御仕様● ＳＣ：直列並列ステップ制御仕様● ＳＦ：加湿面数ステップ制御仕様● ＶＢ：給水ユニットバイパス
バルブ付仕様● Ｂ：給水ユニット別設置仕様
（機内設置用）● Ｃ：給水ユニット別設置仕様
（機外設置屋内用）● Ｊ：蒸気コイル仕様● Ｄ：ドレンパン付仕様● Ｆ：気流方向逆仕様● P ：比例制御仕様● T S S：TSS 節水仕様例）WM-VHR タイプ

P.60

基本型番を示します
●

●

●

－

－

VHR タイプ

加湿モジュールの奥行寸法（mm）を示します

●

●

P.68
●

●

●

－

－

３ケタで示します
例の場合、


P.67
●

（m2 ×100）を

ＷＭ - V HR 260P - 083 D－

約 0.83m2 となります

仕様区分を示します
P：比例制御システム

●

●

●

●

－

C：ケミカルガス除去
V：ON-OFF 制御（SUS 給水ユニット）
記号なし：給水ユニットなし

－

●

●

－

○

P.67

P.71

※ 5：給水には菌類を含まない 0.1mS/m 以下の純水をご使用ください。
※ 6：＊の部分には加湿モジュールの奥行き寸法が入ります。詳細は P.56「型番設定について」をご参照ください。
※ 7：TSS 節水仕様は VRF80-P、VRF90-P、VHR260P のみ
対応いたします。

各オプション仕様を示します● ST：ステップ制御仕様● D：ドレンパン付仕様● J ：蒸気コイル取付仕様● B：給水ユニット別設置仕様● BV：給水ユニットバイパスバルブ付仕様● FV ：フラッシングバルブ付仕様● F：気流方向逆仕様● TSS：TSS 節水仕様

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV●

加湿器の有効面積

流量管理システム機器

空 気 条 件 や 設 置 の 関 係 上、 加 湿 器 風 上側からメンテナンスをする場合の仕様です。
F

加湿材Ｈ寸法／ 75（19 の場合Ｈ 1,425mm）

加湿器価格表加湿器にドレンパンと排水ホースを付け て、 所 定 部 分 へ 余 剰 水 を 排 水 す る 仕様です。
空 調 機 の 構 造 上 等 の 理 由 で、 余 剰 水 を
そのまま排水できない場合に有効です。
D

水溶性のガス状汚染物質除去を目的とし た 仕 様 で す。 比 例 加 湿 も 同 時 に 行 う
ことができます。

蒸気コイルに気化式加湿器を設置する
場合の仕様です。
J

加湿器用水処理装置（22 の場合 W1,100mm）

56

気化 式 加 湿 器

滴下浸透気化式加湿器

VHFタイプ【機器組込】空調機・全熱交換器組込用

蒸気式加湿器VHFタイプは、主として空調機や全熱交換器の加熱コイル二次側に取り付けて、気流を通過させることにより加湿を行う滴下浸透気化式加湿器です。加湿モジュールおよび給水
ヘッダをステンレス製フレームにおさめた本体と、減圧弁・電磁弁などを組み合わせた給水ユ
ニットにより構成されています。飽和効率別に奥行寸法の異なる 5 種類の加湿モジュールを用意しており容量に応じて選択します。コイル寸法など空調機仕様に合わせて設計製作する受注生産品ですから、お客様のニーズにマッチした加湿器を提供することができます。

水噴霧式加湿器

給水水質：水道法水質基準に準ずる飲料水※2

本体フレーム

WM-VHF タイプ

加湿器用水処理装置●コイル寸法など空調機仕様に合わせて設計製作する受注生産品ですので、お客様の要望にあった加湿器を提供いたします。
●加湿モジュールおよび給水ヘッダをステンレス製フレームにおさめた本体と、減圧弁・電磁弁などを組み合わせた給水ユニットにより構成されています。

加湿器価格表●飽和効率別に奥行寸法の異なる加湿モジュールを用意しており容量に応じて選択します。なお、飽和効率 86％を超える場合についても高飽和効率仕様（VHF95）にて対応
いたします（P.61 参照）。
●給水ユニットと給水ホースの接続にワンタッチジョイントを採用。加湿モジュールは工具レスで本体フレームから取り外すことが可能です。

空調機コイル
給水ユニット加湿モジュール

流量管理システム機器

機種・型式

滴下浸透気化式加湿器

VHF

加湿モジュール形式

WM-VHF50

WM-VHF60

WM-VHF70

WM-VHF80

WM-VHF85

適用飽和効率１～ 55%

56 ～ 63%

64 ～ 73%74 ～ 80%81 ～ 86%

加湿モジュール奥行寸法

50mm

65mm

80mm

100mm

130mm

本体フレーム奥行寸法

75mm

90mm

105mm

130mm

160mm

定格電源

単相 AC200V

定格消費電力7W（給水用電磁弁１個当たり）運転制御

給水電磁弁による ON/OFF 制御

電圧許容範囲± 10％以内※１

使用条件

滴下浸透気化式加湿器／VHシリーズ
57

仕様

50/60Hz

周囲温湿度

加湿器本体：5 〜 60℃

給水ユニット：5 〜 60℃（凍結しないこと） 90%RH 以下

取付面風速

3.8m/s 以下（使用条件や加湿器サイズによっては、この値以下となる場合があります。）

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水※２

給水圧力、温度

0.08 〜 0.75MPa、5 〜 40℃※ 1：適用飽和効率は加湿器基本型番に対する適用範囲を表し、使用条件により異なります。各基本型番の適用飽和効率の最大値は加湿器通過面風速 2.5m/s の値です。
※ 2：加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください（上水道の使用を推奨します）。
 料水の水質基準を満足した水でも地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール
飲発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。
ま た、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。

気化 式 加 湿 器

外形図【VHF50・VHF60・VHF70】
VHF50：≒160
VHF60：≒175
VHF70：≒190①③

VHF50：≒75
VHF60：≒90
VHF70：≒105⑥蒸気式加湿器

⑤

④
幅W

高さH

⑦
②

⑫
水噴霧式加湿器

⑨
⑩
⑧

⑬
⑪

加湿器用水処理装置【VHF80・VHF85】

VHF80：≒215
VHF85：≒245

⑤

①

③

VHF80：≒130
VHF85：≒160⑥加湿器価格表

④
幅W

⑨
⑩

⑬

②

⑪

仕様

①

加湿モジュール

HS ファイバー（抗菌仕様）②

本体フレームSUS304 t1.5

③

給水ヘッダ

塩ビ、PPS④

給水ホース

φ9 ×φ15⑤

ローレッ卜付ビス

SUS

⑥

エルボ

PPS 樹脂、O リング P-12⑦給水接続継手Rc3/8 CAC406⑧

給水サービス弁

客先ご用意⑨

給水用電磁弁

ボディ PPS 樹脂、モールドコイル、IP 65 相当⑩

減圧弁

ボディ PPS 樹脂⑪

給水ストレーナ#100⑫

防水コネクタIP67⑬

電磁弁用コード

2 心キャブタイヤ VCT 0.75mm2

電気回路図
ヒューミディスタット

オリフィス付※加湿器有効寸法（幅Ｗ、高さＨ）ほか、お客様の設計条件に合わせて製作いたします。

HS

AC200V
50/60Hz

加湿器本体

SV

給水用電磁弁

滴下浸透気化式加湿器／VHシリーズ

部品名称

⑦

流量管理システム機器

№

⑫

⑧

高さH

空調機ファンが運転中のみ電源が入るようにして下さい。

58

気化 式 加 湿 器

オプション仕様
ステップ制御仕様 加湿器型番末尾に「S ＊＊」がつきます
ステップ制御仕様は加湿器を気流方向に対し前後左右に分割し、ゾーンごとに並列や直列に給水制御するもので、制御・ステップ数の組み合わせによる 7 種類をラインナップ。冬期暖房時と中間期で生じる必要飽和効率の変動に対応し、「加湿過多」や「ハンチング」を抑え、安定した加湿が【例】 並列 2 段ステップ制御（ST2）の場合
適用飽和効率

基本型番

加湿器 1 段目＋２段目

27.5%

55%

WM-VHF60

31.5%

63%

WM-VHF70

36.5%

73%

WM-VHF80

40%80%

WM-VHF85

43%

86%

１段目
（ゾーン1）

外気温が低く、室内発生顕熱が少ない場合には空調機は暖房運転を行います。

外気温度の上昇や OA 機器類による室内発生顕熱の増加により、室内は冷房環境となり空調機は外気冷房運転を行います。

加熱後空気

31℃

24%RH

⑤

加湿後空気

27℃

38%RH

②

外気

15℃

25%RH

0.030

③

混合空気

20℃

46%RH

④

加湿後空気

16℃

73%RH

0.028
0.026
0.024
0.022
0.018

滴下浸透気化式加湿器／VHシリーズ% 0.016
0.014

0

2

必要飽和効率

①

⑤

③

-10

-5

0

必要飽和効率

58％

10

15

20

25

乾球温度(℃)

30

0.012

35

40

45

0.010
% 0.008

10

③

0.002
5

0.022

% 0.016
0.014

①

④

0.006

0.000
50

0.024

0.018

0.004

②

0.026

0

0% 0.008

④

0.030
0.028

2

0.010
1

0.032

0.020

0.012

30％

0.034

0.004
0.002

②
-10

-5

0

5

10

15

0.006

20

25

乾球温度(℃)

30

35

40

45

0.000
50

絶対湿度〔kg/kg(DA)〕

④

0.032

0.036

50
%

53%RH

50%RH

40
%

18℃

22℃

30
%

混合空気

③

室内空気

70
%

29%RH

外気

①

0.034

絶対湿度〔kg/kg(DA)〕

2℃

②

0.036

50
%

50%RH

室内空気

40
%

22℃

①

60
%

中間期などの外気冷房運転

相対
湿度
〔%
〕
90
%
80
%

冬期 朝の立上り空調運転

30%

流量管理システム機器

このような中、滴下浸透気化式加湿器を使用して懸念されることが「加湿過多」です。
気化式加湿器を選定する際に、加湿前空気温湿度に見合う飽和効率の加湿器を選定することで高飽和効率タイプの採用が増え、湿度不足は減少していますが、高飽和効率の気化式加湿器の採用により「加湿過多」や「ハンチング」が起こる懸念があります。この現象は、加湿負荷（必要飽和効率）の変動が大きくなる場合に発生します。
外気処理空調機での加湿や外気冷房を行う場合での加湿など、必要飽和効率の変化が大きい場合にはステップ制御が有効です。

60%

加湿器価格表最近のオフィスビル空調は、建物自体が高断熱・高気密であること
や、ＯＡ機器類の導入による室内発生顕熱の増加により、冬季でも空調機の送風温度が低くなる傾向にあります。冬季でも空調機の暖房運転は朝の立上り時のみで、日中は冷房運転となるケースが多く見受けられるようになりました。また、夏季以外の秋～冬～春にかけての冷房には、外気冷房（室内温度より外気温度が低い場合に外気を取り入れることによって冷房する方法）によって省エネを図る事例が増えています。

〔%
〕
90
%
80
%
70
%

加湿器用水処理装置

ステップ制御の活用事例

0.020

59

２段目
（ゾーン2）※適用飽和効率は面風速 2.5m/s、クローズ取付時の値です。
※例示の並列 2 段ステップ制御で、加湿器 1 段目の適用飽和効率はおよその値となります。
※ステップ制御を行う場合、ステップコントローラは客先ご用意となります。
ステップコントローラの取付はステップコントローラの取扱説明書に従ってください。

湿度

水噴霧式加湿器

加湿器１段目WM-VHF50

相対

蒸気式加湿器行えます。

給水ユニット別設置仕様（機内設置用）【WM-VHF-B】

蒸気コイルは高温の蒸気が供給されるため、耐熱性部材で構成されてい標準仕様 VHFタイプの給水ユニットは加湿器本体フレームに固定されますます。加湿器本体と給水ユニットの接続を、従来の「軟銅管」から「断熱が、空調機内スペースや給水ユニットのメンテナンス等の理由により、給材付給水ホース」に変更。施工性を向上させました。

水ユニットを加湿器本体から離して空調機内へ設置する場合の仕様です。

気化 式 加 湿 器

蒸気コイル仕様【WM-VHF-J】※クローズ方式のみ対応。

蒸気式加湿器

断熱材付給水ホース

給水ユニット

一時的に給水用電磁弁を介さず、バイパスさせて給水させることが可能です。

給水ユニット別設置仕様（機外設置屋内用）【WM-VHF-C】
給水ユニットを空調機外に設置するために、給水ユニットを専用の給水ユ
ニットボックスに収めた仕様です。

加湿器用水処理装置

給水ユニットバイパスバルブ付仕様【WM-VHF-VB】

水噴霧式加湿器

給水ユニット取付金具

加湿器価格表気流方向逆仕様【WM-VHF-F】

加湿器にドレンパンと排水ホースを取り付け、所定部分へドレンを排水する

空気条件・設置の関係上、加湿器風上側からメンテナンスを行う場合の仕仕様です。空調機の構造上等の理由で、ドレンをそのまま排水出来ない場様です。

合や、加湿器を上下 2 段以上とする場合に使用します。

滴下浸透気化式加湿器／VHシリーズ

ドレンパン付仕様【WM-VHF-D】

流量管理システム機器

給水ユニットボックス

バイパスバルブ

ドレンパン

60

気化 式 加 湿 器

オプション仕様
高飽和効率仕様【WM-VHF95】
高飽和効率仕様は、低温高湿な吹出が可能なタイプで、飽
和効率 95％まで対応いたします。室内顕熱負荷の高い空調や設定湿度の高い試験室などで有効です。ステップ制
御仕様にも対応可能です。

蒸気式加湿器
水噴霧式加湿器
加湿器用水処理装置

機種・型式

滴下浸透気化式加湿器

VHF 【高飽和効率仕様】

基本型番※ 1

WM-VHF95

適用飽和効率※ 2

87 ～ 95%

加湿モジュール奥行寸法

195mm

本体フレーム奥行寸法

230mm

定格電源

添付図面参照（標準 AC200V）

定格消費電力7W（給水用電磁弁１個当たり）運転制御

給水電磁弁による ON/OFF 制御

電圧許容範囲±10％以内使用条件

加湿器価格表周囲温湿度

加湿器本体：5 ～ 60℃
給水ユニット：5 ～ 60℃（凍結しないこと）95％ RH 以下

取付面風速

3.8m/s 以下（使用条件や加湿器サイズによっては、この値以下となる場合があります）

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水※ 3

給水圧力、温度

0.08 ～ 0.75MPa、5 ～ 25℃

流量管理システム機器【VHF95 外形図】

⑤

電気結線図

①

③

ヒューミディスタット
HS

≒315

④

≒230

AC200V
50/60Hz⑥

滴下浸透気化式加湿器／VHシリーズ

幅W

⑩ ⑫
⑧
⑦ ⑬
② ⑪

※加湿器有効寸法（幅Ｗ、高さＨ）ほか、お客様の設計条件に合わせて製作いたします。

気流方向

№
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

61

加湿器本体

SV

給水用電磁弁

空調機ファンが運転中のみ電源が入るようにして下さい。

⑨
高さH※ 1 ：本体フレーム奥行寸法は、設置条件により異なる場合があります。
※ 2 ：適用飽和効率は、加湿モジュール形式に対する適用範囲を表し、使用条件により異なります。各加湿モジュール形式の最大飽和
効率は加湿器通過面風速2.5m/sの値です。
※ 3 ：加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料
水をご使用ください（上水道の使用を推奨します）。
飲料水の水質基準を満足した水でも地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やス
ケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。

部品名称
仕様
加湿モジュール HS ファイバー（抗菌仕様）
本体フレームSUS304 t1.5
給水ヘッダ
塩ビ、PPS オリフィス付
給水ホース
φ 9×φ 15
ローレット付ビス SUS
エルボ
PPS 樹脂、O リング P-12
給水接続継手Rc3/8 CAC406
給水サービス弁 客先ご用意
ボディ PPS 樹脂、

給水用電磁弁
モールドコイル、IP65 相当
減圧弁
ボディ PPS 樹脂
給水ストレーナ #100
防水コネクタIP67
2 心キャブタイヤ
電磁弁用コード
VCT0.75mm2

気化 式 加 湿 器

設置方法についてクローズ方式とオープン方式
VHF タイプの設置方式には、下記のようにクローズ方式とオープン方式の 2 種類があります。

クローズ方式

オープン方式

通過空気

加湿空気

気流

気流

蒸気式加湿器

空調機コイル

空調機コイル

加湿空気

加湿器本体

VHF50 のみに適用されます。

空調機の気流をすべて加湿モジュールに通過させる方式で、加湿器本体はコイル寸法など有効取付面に合わせて設計します。

飽和効率 55% の VHF50 でも能力が大きい場合、気流をバイパスさせ要求加湿量に応じた加湿器サイズを提供します（空調機仕様により、横固定と縦固定があります）。

適用飽和効率について
各加湿モジュールの適用飽和効率

1 ～ 55％VHF50

56 ～ 63％

VHF60

64 ～ 73％

VHF70

74 ～ 80％

VHF80

81 ～ 86％

VHF85

87 ～ 95％

VHF95 ※

オープン方式○－・各基本型番の適用飽和効率の最大値は加湿器通過面風速 2.5m/s の値です。

飽和効率線図

200

VHF95

100

180

VHF95

90

160

120

VHF80

100

）

VHF70

80

VHF60

60

VHF85

80
飽和効率（％）

圧力損失（

VHF85

VHF80
70

VHF70

60

VHF60

VHF50

40

50

VHF50

20
0
1.0

40
1.5

2.0

2.5

3.0

加湿器取付面風速（m/s）

3.5

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

滴下浸透気化式加湿器／VHシリーズ

140

Pa

クローズ方式○

流量管理システム機器

圧力損失線図基本型番

加湿器価格表加湿モジュール型番および設置方法により、適用する飽和効率の範囲が異なります。
P.57 に記載している仕様表の適用飽和効率および、右表はおおま
かな適用範囲を示すもので、詳細な値は当社による選定の際に提示させていただきます。
各加湿モジュールの適用飽和効率の最大値は加湿器通過面風速2.5m/s の値です。飽和効率は設置面風速が早くなると下がり、遅くなると上がります。
※飽和効率 87％～ 95％については高飽和効率仕様（VHF95）にて対応いたします。詳細は P.61 をご参照ください。

設置方式（○：設定有、－：設定無）適用飽和効率加湿器用水処理装置

5 種類の基本型番すべてに適用されます。

水噴霧式加湿器

加湿器本体

4.0

加湿器取付面風速（m/s）
62気化 式 加 湿 器
蒸気式加湿器
水噴霧式加湿器
加湿器用水処理装置

加湿器価格表流量管理システム機器
滴下浸透気化式加湿器／VHシリーズ
63

選定・ご使用にあたって【給水水質：水道法水質基準に準ずる飲料水】
本体取付●本体は必ず水平に取り付けられるようにご配慮ください。
●加湿器運転中は常時ドレンが出ますので、加湿器本体下部には必ずドレンパンが必要です。
●加湿器本体下部と空調機ドレンパンの高低差が大きい場合、また加湿器本体下部に配管等が設置される場合は、錆の発生につながる恐れがあるので必要に応じて水はね防止や配管の保護を行ってください。
●加湿器取付位置には、保守点検作業が容易に行えるだけのサービススペー
スおよび、個々の加湿モジュールを空調機器の外に取り出せる大きさの点検口が必要です。加湿モジュール単体の最大サイズは W350×H750×
D80（mm）となります。
●全 熱交換器に組み込む場合は、加湿器用の取付アングル等が必要となります。また、交換器効率が低い場合、要求湿度を満足できない場合があります。
●加湿器元電源には必ず加湿器専用の漏電ブレーカを取り付けてください。
●空気清浄度を管理されている室内、施設を対象に加湿器をご使用になる場
合は加湿器を組み込んだ空調系統の加湿器二次側に、要求清浄度を満足できる能力を有する最終フィルタを設置してください。

給排水配管●配管は必ず保温してください。保温しないと結露による漏水の原因になります。
●加湿器への給水は、公共の水道管から直接接続することはできません。このような場合はシスターン（型式認可品）をご使用ください。水道直結給水については、お問い合わせください。
●給水サービス弁は、加湿器本体になるべく近い位置に、必ず加湿器 1 台につき 1 個ご用意ください。
●給水ストレーナが付属されている場合は必ず使用し、保守点検が容易に行え
る位置に取り付けてください。
●加湿器のドレンが空調機器のドレンパンに滞留することなく、確実に排水されるように注意してください。
●空調機器からの排水配管は必ず 1/100 以上の先下り勾配とし、必要に応じて機内静圧分のトラップを設けてください。確保できていない場合、ドレンパン上でドレンが吹き上げる等トラブルにつながります。
●必 ず給水圧力範囲内でご使用ください。給水圧力が 0.08MPa 未満の場
合、給水量が設定値よりも少なくなりスケールや汚れが早期に堆積します。
給水圧力が低い場合は、増圧ポンプの設置などをご検討ください。
●加湿器への給水は所定の給水量・給水圧力を確保してください。気化式加湿器はお客様条件に適合する能力（飽和効率）の機器を選定し、適切な給水量を流すように設定されています。自動制御もしくは手動で給水バルブを絞るなどして給水量を減少させた場合、余剰水による加湿材洗浄効果が得られず、早期のスケール析出、固着、飛散などが発生する場合があります。

使用場所の制限について●滴下浸透気化式加湿器は、次のような現場では使用できないことがあります。
このような場合は当社までご相談ください。
＊通 気、設置場所に腐食性ガスが予想される場合
 房、食品工場その他、通気に塩分やオイルミストを含むおそれがある場合＊厨＊機
 械工場など、通気に金属製の塵埃を含むおそれのある場合＊病 院などの清浄度を要求される特殊空調●蒸 気コイルへ取り付ける場合は、必ず蒸気コイル仕様をご使用ください。
また空調機器停止時のアフターラン（送風運転）などを行い、輻射熱の影響を避け、加湿器本体周囲温度は仕様表に記載の使用条件内となるようご配慮ください。
●電気ヒータの近傍へ加湿器を取り付ける際には、必ず蒸気コイル仕様をご使用ください。加湿器は電気ヒータに直接取り付けることはできません。電気ヒータと加湿器間に短管を設けるなどして、常に加湿器本体周囲温度は仕様表に記載の使用条件内となるようご配慮ください。空調機器停止の際には、輻射熱の影響による加湿器損傷を防ぐため、ファンアフターランによる電気ヒータの冷却やサーミスタなどのセンサ類の併用による温度制御機
能を設け、加湿器本体周囲温度は仕様表に記載の使用条件内となるようご配慮ください。

日常の運転管理●取扱説明書に記載の保守点検作業は必ず実施してください。
●衛生的な空調を行うためには、給水の水質に注意してください。給水配管のフラッシングは施工後、試運転前、シーズンイン時、連続した 1 週間以
上の運転休止後の運転再開前に必ず実施してください。
●定期的に加湿器および空調機のドレンパン・排水トラップ・排水目皿を点検し、汚れがある場合には各メーカー指定の取り扱いに準じて掃除してください。
●衛生的な空調を行うためには、運転を休止している空調機器内に含水状態の加湿モジュールが長時間放置されることは望ましくありません。定期的に加湿モジュールが乾燥しない場合、臭気の発生に至る場合があります。
 調機器の運転を停止する際には、あらかじめ加湿器の運転を停止（給＊空水停止）して、1 時間以上の送風（空調機アフターラン）により、加湿モ
ジュールを乾燥させてください。
＊空 調機アフターラン（送風運転）が困難な場合は、空調機を運転停止する
前に加湿器の給水を停止することで、加湿モジュールを乾燥させるスケ
ジュール運転の実施をご検討ください。
＊2
 4 時間運転など連続した運転の場合、一日に一度、１時間以上加湿器の運転を停止（給水停止）し、送風による加湿モジュールの乾燥を行ってくだ
さい。給水を停止しても加湿モジュールに保水した水が気化蒸発することで、極端な加湿不足などの不都合は回避可能です。また、給水ステップ制
御により交互運転を行い、加湿モジュールを乾燥させる事例もあります。
＊加 湿シーズン終了後は加湿モジュールを加湿器本体から取り外すことをおすすめいたします。加湿モジュールを取り外すことにより、空調機ファンの負荷軽減、加湿モジュールの汚れ防止、冷却コイル凝縮水の水はねによる臭気発生防止になります。
●加湿モジュールは、使用によって汚れが堆積するため、加湿能力および加湿による気化冷却効果が徐々に低下します。以下の点にご注意ください。
＊汚
 れの量は、水質や運転環境の様々な要因によって変化しますので定期的に監視し、汚れの質や量に応じた洗浄方法、洗浄サイクルを定めてください。水道法水質基準に準じている場合でも、全硬度、シリカ成分量などが多ければ、それだけ汚れやスケール成分の析出量も多くなる可能性があります。
＊参
 考として、（一社）日本冷凍空調工業会標準規格では「冷凍空調機器用
冷却水水質基準（JRA-GL02-1994）」において、冷却水の補給水の水質についてスケールの傾向に影響を与える項目と基準は、pH（25℃）：
6.8 ～ 8.0、 導 電 率（25℃）：30mS/m 以 下、 酸 消 費 量（pH4.8）：
50mgCaCO３/ℓ以下、全硬度：70mgCaCO３/ℓ以下、カルシウム硬度：50mgCaCO３/ℓ以下、イオン状シリカ濃度：30mgSiO２/ℓ以下とされています。ただし、上記基準を満たした水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。
ま た、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。
＊データセンター等、加湿による気化冷却を行う場合には、不慮の断水や故障、加湿モジュールの汚れによる能力低下を考慮し、当加湿器と冷却コイルとを併用してご使用ください。
●洗浄作業の頻度は、給水の水質、流通空気の条件によって大きく変動します。衛生面への配慮から年 1 回（シーズンイン時）の実施をお願いします。
また、汚れ具合や吸水性低下（濡れムラ等）の状態に応じて適宜洗浄を実施
してください。
●加湿シーズン終了後は、加湿モジュールを加湿器本体から取り外すことをおすすめいたします。加湿モジュールを取り外すことにより、空調機ファンの負荷軽減、加湿モジュールの汚れ防止になります。
●加 湿モジュールの交換周期は、加湿器の設置環境や供給水質、洗浄作業の頻度などに左右されますが、運転時間 5,000 時間を目安にしてください。一般空調での暖房期の加湿運転時間を 1 日 10 時間とした場合、年間1,250 時間となりますので交換周期は 4 年が目安となります。また、年間空調での加湿運転時間は 5,000 時間となりますので交換周期は 1 年が目
安となります。
●加湿器の発停制御は、室内または還気・排気箇所にて相対湿度制御を行う
ことを推奨します。給気露点制御の場合、頻繁な給水発停の繰り返しにより、余剰水による加湿材洗浄効果が得られず、早期のスケール発生、固着、飛散などが発生する場合があります。
●外調機などで給気露点制御を行う場合は、制御幅の設定に余裕を持たせてください。制御幅の設定に余裕が無い場合、頻繁な給水発停の繰り返しにより、余剰水による加湿材洗浄効果が得られず、早期のスケール析出、固着、飛散などが発生する場合があります。また、給気露点制御のセンサは通風空気が十分に混合される位置に設置してください。
●「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」（略称：建築物
衛生法、2003 年 4 月施行）では、加湿装置は使用開始時および使用期間
中の 1 ヵ月以内ごとに 1 回の定期点検（必要に応じて清掃）、排水受け（加湿装置が組み込まれている空調機ドレン受けを含む）を備えるものは同じく
1 ヵ月以内ごとに 1 回の定期点検（必要に応じて清掃）、1 年に 1 回の定期的な清掃を求めています。準拠した対応をお願いします。
●加湿器を通過する気流または供給される給水中に撥水性を有する物質が含まれている場合、その成分の影響により加湿モジュールが撥水する場合があります。交換周期が短くなる場合がありますのでご注意ください。

湿度不足の原因
気化式加湿器を用いて湿度不足が起こる原因は以下の 2 点の原因が考えられます。
①必要飽和効率に適した型番選定をしていない。
②空調機は送風モードでの運転時間が長く、さらに加湿器を暖房連動にしているため起動しない。

飽和効率とは？

飽和効率とは、加湿による空気の状態変化の中で、相対湿度 100%に至るまで、どこまで加湿できるのかを表す目安となるものです。

飽和効率
X / X1 × 100 ≒ 28％・・・①
X / X2 × 100 ≒ 76％・・・②

同じ加湿量を必要とする場合、空気の温度が低くなると加湿は難し
くなり、高い飽和効率が必要となります。
気化式において、暖房運転で30℃･20％RHの空気10,000ｍ3/hに 20kg/h の加湿を行う場合、必要な飽和効率は 30％弱（右図①）ですが、送風運転で空気温度が 15℃になった場合に同じ量の加湿を行うために必要な飽和効率は 80％近くまで上昇します（右図②）。

必要飽和効率が高い場合には、適用飽和効率が高い加湿器を選定することが必要となります。

②
15℃

①

30℃

X2

X1

加湿器価格表

このように必要加湿量は同じであっても、必要飽和効率によって適用できる加湿器が異なります。

X

加湿器用水処理装置

必要飽和効率が低ければ容易に加湿することができますが、必要飽和効率が高くなるほど加湿は難しくなり、また、加湿器の種類が限定されます。空調機組込型の加湿器の場合、加湿器選定の際には加湿負荷（必要加湿量）を把握するだけではなく、どれだけの飽和効率が必要であるかを把握することも重要なポイントになります。

水噴霧式加湿器

選定のポイント

蒸気式加湿器『気化式加湿器は湿度がのらない』あるいは『気化式加湿器は蒸気式
加湿器や水噴霧式加湿器と比較して強制的に湿度を上げる力が弱いのでは』と言う言葉を耳にすることがあります。
それらの認識は誤りであり、飽和効率に従って選定した気化式加湿器を用いれば室内を十分な湿度に保つことは可能です。

気化 式 加 湿 器

湿度不足を予防するために必要なこと

流量管理システム機器
滴下浸透気化式加湿器／VHシリーズ
64

気化 式 加 湿 器

滴下浸透気化式加湿器

VRFタイプ【機器組込】空調機・全熱交換器組込用

蒸気式加湿器WM-VRFタイプは、空調機や全熱交換器に取り付け、純水を給水し、気流を通過させることにより加湿を行う滴下浸透気化式加湿器です。
特長として、純水を供給することで蒸発残留物の析出を大幅に抑制し、加湿モジュー
ルの延命やメンテナンス周期の大幅な延長が可能です。そのため、空調機の運転を停止できない工場などの年間空調に有効です。



水噴霧式加湿器

給水水質：菌類を含まない純水（0.1mS/m 以下）
加湿器本体（本体フレーム）

空調機コイル

WM­­- VRF タイプ

加湿器用水処理装置

加湿器価格表流量管理システム機器

加湿モジュール

仕様
機種・型式
加湿…
モジュール

滴下浸透気化式加湿器

VRF

型番

WM-VRF45

WM-VRF55

WM-VRF70

WM-VRF80

WM-VRF90

奥行寸法

50mm

65mm

100mm

130mm

195mm

本体フレーム奥行寸法

75mm

90mm

130mm

160mm

230mm

適用飽和効率※ 2

1 ～ 45%46 ～ 55%

56 ～ 70%

71 ～ 80%81 ～ 90%

給水方式

1way（一過性）給水方式

定格電源

単相

※1

定格消費電力使用条件

滴下浸透気化式加湿器／VHシリーズ
65

給水ホース

●VRF タイプは用途にあわせ、以下のような仕様を用意しています。
●滴下浸透気化式加湿器 VRF タイプと加熱コイルの配置や台数により様々な構成を組むことで、外気温湿度の変化に対しても加湿後空気の露点温度を一定として制御することが可能な比例制御シス
テム（P.66 参照）。
●必 要 飽 和 効 率の変 化が大きい場 合や、加 湿モ
ジュールの交互乾燥運転を行う場合に有効なステップ制御仕様（P.67 参照）。

※3

AC200V

50/60Hz

7W（給水用電磁弁 1 個当たり）
周囲温湿度

加湿器本体：5 〜 60℃（凍結しないこと）
給水ユニット：5 〜 60℃（結露しないこと） 90%RH 以下

取付面風速

3.75m/s 以下（設計条件によっては変更となる場合があります）

給水水質

菌類を含まない純水（0.1mS/m 以下）

給水圧力0.08 ～ 0.75MPa ※ 4

給水温度

5 ～ 40℃

5 ～ 25℃※ 1：本体フレーム奥行寸法は、設置条件により異なる場合があります。
※ 2：適用飽和効率は、加湿モジュール形式に対する適用範囲を表し、使用条件により異なります。各加湿モジュール形式の適用飽和効率の最大値は加湿器通過面風速2.5m/s の値です。
※ 3：VRF 本体は、中性能フィルタ（比色法 90% 以上）の下流側に設置してください。また、必要な清浄度に応じて VRF 本体の下流側にも HEPA フィルタやケミ
カルフィルタの設置をご検討ください。
※ 4：給水ユニットバイパスバルブ付の場合は 0.08 ～ 0.50MPa となります。

気化 式 加 湿 器

加湿器本体外形図【VRF45 ～ VRF90】

①

③

⑥

VRF45：≒165
VRF55：≒180
VRF70：≒220
VRF80：≒250
VRF90：≒320

VRF45：≒75
VRF55：≒90
VRF70：≒130
VRF80：≒160
VRF90：≒230

⑨ ⑤

幅W

蒸気式加湿器

④
気流方向

⑩ ⑫
⑧

高さH

水噴霧式加湿器

⑦ ⑬
② ⑪

電気回路図
ヒューミディスタット
HS

AC200V
50/60Hz

加湿器本体

SV

給水用電磁弁仕様①

加湿モジュール

G ファイバー（抗菌仕様）②

本体フレームSUS304 t1.5

③

給水ヘッダ

塩ビ、PPS オリフィス付

④

給水ホース

φ9 ×φ15⑤

ローレット付ビス

SUS

⑥

エルボ

PPS 樹脂、O リング P-12⑦給水接続接手Rc3/8 SCS13⑧

給水サービス弁

客先ご用意⑨

給水用電磁弁ボディPPS 樹脂、モールドコイル、IP65 相当⑩

減圧弁

ボディ PPS 樹脂⑪

給水ストレーナ#100⑫

防水コネクタIP67⑬

電磁弁用コード

2 心キャプタイヤ VCT0.75mm2

流量管理システム機器※加湿器有効寸法（幅 W、高さ H）ほか、お客様の設計条件に合わせて製作いたします。

加湿器価格表空調機ファンが運転中のみ電源が入るようにして下さい。

部品名称

加湿器用水処理装置№

比例制御システム対応【WM-VRF80-P ／ VRF90-P ／ VHR260P（P.69 参照）】
比例制御システムは、滴下浸透気化式加湿器と加熱コイルの配置や台数により様々な構成が可能です。加熱コイルの熱源に利用する排熱温水の温度に応じて最適なシステムを構成し、加湿能力を可変させます。原理を示したものが下図です。
加湿後空気の露点温度（絶対湿度）を一定にするように、加湿前空気温度（加加熱量

加湿後空気の露点温度（絶対湿度）を一定として制御させることが可能と
なります。

加湿
外気
外気温湿度変化前

加熱量

露点温度(絶対湿度)一定

滴下浸透気化式加湿器／VHシリーズ

熱量）を比例制御しています。したがって、外気温湿度の変化に対しても加湿
外気
外気温湿度変化後66

気化 式 加 湿 器

オプション仕様TSS 節水仕様【WM-VRF80-P ／ VRF90-P ／ VHR260P（P.69 参照）】
VRF タイプの給水流量は、加湿運転時に加湿素材を常時湿潤させるた
めの必要最低限の水量に設定しています。しかし、1way（一過性）の給水において連続的に一定量の給水を行う方式（連続給水）の場合、外TSS制御盤※

気温湿度の変化によって加湿負荷が少なくなった際には、必要以上の給電源

蒸気式加湿器水を行うことになってしまいます。
TSS 節水仕様は、外気温湿度の変化に伴う加湿負荷の変動に追従し、加湿器本体への給水量を自動的に調整する節水システムです。

電磁弁

節水のために VHR の給水量をバルブ等の開度で制御させる方法は、微（純水給水）

少流量時に加湿素材の全てを湿潤させることができなくなるため、適切な流量制御ではありません。TSS とは、微少水量制御を時分割（間欠）露点センサ（客先ご用意）コイル

で行う節水システムです。外気の露点温度を測定し、加湿負荷に応じた
必要最低限の給水を時分割（間欠）で行うことにより、節水を図ること

水噴霧式加湿器ができます。TSS 節水仕様の場合、本体は冷却（予冷）コイルの下流

加湿器用水処理装置

ステップ制御仕様【WM-VRF ＊＊＊ ST】

VHR
本体側へ設置する必要があります。
※ TSS 制御盤は本体とは別売品となります。

（空調機内）【例】 左右 2 段ステップ制御の場合

ステップ制御仕様は加湿器を気流方向に対し前後左右に分割し、ゾーンごとに並列や直列に給水制御するもので、冬期暖房時と中間期で生じる
必要飽和効率の変動に対応し、「加湿過多」や「ハンチングによるスケー
ルの早期析出」を抑え、安定した加湿が行えます。VRF70、VRF80、VRF90 では右例示の左右２段ステップ制御の他、気流方向に対し前後に配置する「前後２段ステップ制御」や、前後左右に配置する「４段ス
テップ制御」も可能です。
ステップ制御を行う場合、ステップコントローラは客先ご用意となります。ステップコントローラの取付はステップコントローラの取扱説明書に従ってください。

流量管理システム機器

加湿 …
モジュール

加湿器価格表ステップ制御仕様の活用事例については P.59 をご参照ください。

VRF
型番（WM-） 45ST

VRF
55ST

VRF
70ST

奥行…
寸法

50mm

65mm

100mm 130mm 195mm

本体フレーム
奥行寸法※170mm

85mm

130mm 160mm 260mm

適用飽和効率※2

1～45％ 46～55％ 56～70％ 71～80％ 81～90％

定格電源

単相

定格消費電力ステップ 1 段に付き 7W

AC200V

VRF
80ST

50/60Hz※ 1：本体フレーム奥行寸法は、設置条件により異なる場合があります。

滴下浸透気化式加湿器／VHシリーズ
67

１段目（ゾーン1）VRF
90ST※ 2：適 用飽和効率は、加湿モジュール形式に対する適用範囲を表し、使用条件により異なります。各加湿モジュール形式の適用飽和効率の最大値は加湿器通過面風速 2.5m/s の値です。

加湿モジュール型番

２段目（ゾーン2）

適用飽和効率※3
加湿器１段目※4

加湿器 1 段目＋２段目

VRF45

22.5％

45％

VRF55

27.5％

55％

VRF70

35％

70％

VRF80

40％

80％

VRF90

45%

90%

※ 3：適用飽和効率は面風速 2.5m/s、クローズ取付時の値です。
※ 4：例示の左右 2 段ステップ制御で、加湿器 1 段目の適用飽和効率はおよ
その値となります。

給水ユニット別設置仕様（機内設置用）【WM-VRF-B】

蒸気コイルは高温の蒸気が供給されるため、耐熱性部材で構成されてい標準仕様 VRFタイプの給水ユニットは加湿器本体フレームに固定されますます。加湿器本体と給水ユニットの接続を、従来の「軟銅管」から「断熱が、空調機内スペースや給水ユニットのメンテナンス等の理由により、給材付給水ホース」に変更。施工性を向上させました。

水ユニットを加湿器本体から離して空調機内へ設置する場合の仕様です。

気化 式 加 湿 器

蒸気コイル仕様【WM-VRF-J】※クローズ方式のみ対応。

蒸気式加湿器

断熱材付給水ホース

給水ユニット

給水ユニット別設置仕様（機外設置屋内用）【WM-VRF-C】
給水ユニットを空調機外に設置するために、給水ユニットを専用の給水ユ
ニットボックスに収めた仕様です。

加湿器用水処理装置

給水ユニットバイパスバルブ付仕様【WM-VRF-VB】
一時的に給水用電磁弁を介さず、バイパスさせて給水させることが可能です。

水噴霧式加湿器

給水ユニット取付金具

加湿器価格表気流方向逆仕様【WM-VRF-F】

加湿器にドレンパンと排水ホースを取り付け、所定部分へドレンを排水する

空気条件・設置の関係上、加湿器風上側からメンテナンスを行う場合の仕仕様です。空調機の構造上等の理由で、ドレンをそのまま排水出来ない場様です。

合や、加湿器を上下 2 段以上とする場合に使用します。

滴下浸透気化式加湿器／VHシリーズ

ドレンパン付仕様【WM-VRF-D】

流量管理システム機器

給水ユニットボックス

バイパスバルブ

ドレンパン

68

気化 式 加 湿 器

滴下浸透気化式加湿器

VHRタイプ【機器組込】空調機・全熱交換器組込用

蒸気式加湿器WM-VHRタイプは、空調機や全熱交換器に取り付け、純水を給水し、気流を通過させることにより加湿を行う滴下浸透気化式加湿器です。
特長として、純水を供給することで蒸発残留物の析出を大幅に抑制し、加湿モ
ジュールの延命やメンテナンス周期の大幅な延長が可能です。そのため、空調機の運転を停止できない工場などの年間空調に有効です。



水噴霧式加湿器

給水水質：菌類を含まない純水（0.1mS/m 以下）
空調機コイル
加湿器本体（本体フレーム）

WM­­- VHR タイプ

加湿器用水処理装置

加湿器価格表加湿モジュール仕様
機種・型式

滴下浸透気化式加湿器

型番

WM-VHR260V

WM-VHR260P

対応制御方式ON-OFF 制御

比例制御※ 1

VHR

330mm

本体フレーム奥行寸法※ 265mm × 4 列

適用飽和効率※ 3

91 ～ 95%

給水方式

1way（一過性）給水方式

定格電源

単相

定格消費電力15W（給水用電磁弁 1 個当たり）

周囲温湿度

加湿器本体：5 〜 60℃（凍結しないこと） 給水ユニット：5 〜 50℃（結露しないこと） 90%RH 以下

取付面風速

3.75m/s 以下（設計条件によっては変更となる場合があります）

  

滴下浸透気化式加湿器／VHシリーズ

加湿モジュール奥行寸法

使用条件

流量管理システム機器
69

給水ホース

●VHR タイプは用途にあわせ、以下のような仕様を用意しています。
●必要飽和効率の変化が大きい場合や、加湿モジュールの交互乾燥運転を行う場合に有効なステップ制御仕様（P.70 参照）。
●滴下浸透気化式加湿器 VHR タイプと加熱コイルの配置や台数により様々な構成を組むことで、外気温湿度の変化に対しても加湿後空気の露点温度を一定として制御することが可能な比例制御システム（P.66 参照）。
●加湿器を通過する空気中に含まれた水溶性のガス状汚
染物質を除去することができるケミカルガス除去仕様（P.71 参照）。

給水水質

菌類を含まない純水（0.1mS/m 以下）

給水圧力、温度

0.08 ～ 0.75MPa ※ 5、5 ～ 25℃※4AC200V

50/60Hz※ 1：比例制御システムの詳細につきましては P.66 を参照してください。
※ 2：本体フレーム奥行寸法は、設置条件により異なる場合があります。
※ 3：適用飽和効率は、加湿モジュール形式に対する適用範囲を表し、使用条件により異なります。各加湿モジュール形式の適用飽和効率の最大値は加湿器通過面風速2.5m/s の値です。
※ 4：VHR 本体は、中性能フィルタ（比色法 90% 以上）の下流側に設置してください。また、必要な清浄度に応じて VHR 本体の下流側にも HEPA フィルタやケミ
カルフィルタの設置をご検討ください。
※ 5：給水ユニットバイパスバルブ付の場合は 0.08 ～ 0.50MPa となります。

気化 式 加 湿 器

加湿器本体外形図【VHR260V/VHR260P】
≒160

330

H

蒸気式加湿器
水噴霧式加湿器

12
W

部品名称

加湿器用水処理装置

№

55

仕様

加湿モジュール

G ファイバー（抗菌剤添加）②

本体フレームSUS304 t1.5

③

給水ヘッダ

クリーンパイプ（VP13）オリフィス付④

給水用電磁弁

SUS

⑤

減圧弁

SUS

⑥

コネクタ

防滴型

⑦

電磁弁用コード

2 心キャプタイヤ

⑧

給水ホース

エコロンφ12 ×φ18

⑨

ストレーナ

客先ご用意

⑩

給水サービス弁

客先ご用意

加湿器価格表①※加湿器有効寸法（幅 W、高さ H）ほか、お客様の設計条件に合わせて製作いたします。

流量管理システム機器

オプション仕様
ステップ制御仕様【WM-VHR260V-ST】【例】 左右 2 段ステップ制御の場合

加湿器を左右前後に分割し、ブロックごとに給水を制御する仕様です。
必要飽和効率の変化が大きい場合や、加湿モジュールの交互乾燥運転を行う場合に有効です。
左右２段ステップ制御の他、気流方向に対し前後に配置する「前後２段

滴下浸透気化式加湿器／VHシリーズ

ステップ制御」や、前後左右に配置する「４段ステップ制御」も可能です。
ステップ制御仕様の活用事例については P.59 をご参照ください。
ステップ制御を行う場合、ステップコントローラは客先ご用意となります。ステップコントローラの取付はステップコントローラの取扱説明書に従ってください。

加湿…
モジュール

1 段目

型番
（WM-）

VHR260V-ST

奥行寸法

65m × 4 列

本体フレーム
奥行寸法※1330mm

適用飽和効率※2

95％

定格電源

単相

定格消費電力15W（給水用電磁弁１個当たり）AC200V

50/60Hz

加湿モジュール型番
VHR2602 段目

適用飽和効率※3
加湿器１段目※4

加湿器 1 段目＋２段目

47.5%

95%

※ 1：本体フレーム奥行寸法は、設置条件により異なる場合があります。

※ 3：適用飽和効率は面風速 2.5m/s、クローズ取付時の値です。

※ 2：適 用飽和効率は、加湿モジュール形式に対する適用範囲を表し、使用条件により異なります。各加湿モジュール形式の適用飽和効率の最大値は加湿器通過面風速 2.5m/s の値です。

※ 4：例示の左右 2 段ステップ制御で、加湿器 1 段目の適用飽和効率はおよ
その値となります。

70

気化 式 加 湿 器

オプション仕様
ケミカルガス除去仕様【WM-VHR ＊＊＊ C】
近年、超微細化が進む半導体デバイスなどの製造工程においては、空気中に含まれる水溶性のガス状汚染物質が問題となっていますが、このようなガス状汚染物質の除去手段として、ケミカルフィルタによる除去方法（乾式法）と気液接触による除去方法の 2 つがあります。

蒸気式加湿器VHR タイプは後者に該当し、純水給水により濡れ面を形成させた加湿素材（水膜）に気流が通過する際に水溶性のガス状汚染物質を除去する
ことが可能です。
気液接触によるガス状汚染物質除去方法には、従来から気流中に水噴霧を行うことによって水溶性ガスを除去するエアワッシャ方式があります
が、エアワッシャは、気液接触面積を確保するために多量の水噴霧を行う必要があり、そのためのポンプ動力が大きい点が問題視されます。

水噴霧式加湿器
加湿器用水処理装置

ケミカルフィルタの一次処理としてガス不純物を効率よく除去することができます。
VHR タイプの水溶性のガス状汚染物質除去性能を示したものが右表で

水溶性
ガス状汚染物質

型番（ＷＭ -）

VHR130C

VHR195C

VHR260C

55 ～ 80％

70 ～ 85％

80 ～ 95%

す。省エネ加湿のみならず、水溶性のガス状汚染物質の除去により、高価・NH4短命と言われているケミカルフィルタの延命を図ることが可能です。

SO4

70％以上

85％以上

90％以上

NO3 －（合量）

30 ～ 65％

45 ～ 80％

55 ～ 90％+2－※除去性能は入口ガス濃度などの諸条件により変動します。また、記載値はガス除去性能を保証するものではありません。
型番

WM-VHR130C

WM-VHR195C

WM-VHR260C

奥行寸法65mm × 2 列65mm × 3 列65mm × 4 列

本体フレーム奥行寸法

160mm

260mm

330mm

適用飽和効率

80％

90％

95％

給水量設定※2

L/G=0.005

L/G=0.0075

L/G=0.01

給水方式

1way（一過性）給水方式

加湿モジュール※1

使用条件

加湿器価格表流量管理システム機器
滴下浸透気化式加湿器／VHシリーズ
71

VHR タイプは、省スペース・低動力でありながら気液接触面積が大きく、

周囲温湿度

5 ～ 60℃

取付面風速

2.7m/s 以下（設計条件によっては変更となる場合があります）

給水水質

菌類を含まない純水（0.1mS/m 以下）

給水圧力、温度

0.05 ～ 0.1MPa、5 ～ 25℃（設計条件によっては変更となる場合があります）※ 1：適用飽和効率は、加湿モジュール形式に対する適用範囲を表し、使用条件により異なります。各加湿モジュール形式の適用飽和効率の最大値は加湿器通過面
風速 2.5m/s の値です。
※ 2：L/G とは、給水量と風量の質量比＝ L(Liquid)/G(Gas) です。
本製品は、加湿モジュールに加湿量以上の給水を行うことにより、ケミカルガスを除去します。
加湿量については製品仕様により個々に異なります。
【給水量の計算例】
風量 10,000（ｍ３/h）で、VHR130C（L/G=0.005）を使用し、加湿量が 72kg/h の場合① 10,000（ｍ 3/h）
× 1.2（kg/ ｍ 3）× 0.005 ＋②加湿量 72（kg/h）＝① 60（kg/h）+ ② 72（kg/h）=132（kg/h）/60=2.2（ℓ /min）

本体取付

制御参考図

※ケミカルガス除去仕様を除く※本図は一例となります。実際の制御に関しては現場条件なども考慮したうえで行ってください。

連続給水時の制御一例＜給気 露点温度制御＞

DTIC

H/C

ハイセレクター

C/C
△
SP

TIC

給気露点(℃DP)＜給気 温度制御＞

純水

DTE
M

H

OA
F

C

DTIC：指示調整計（露点温度用）
DTE ：露点温度センサ
TIC ：指示調整計（乾球温度用）
TE：乾球温度センサ

VHR
VRF

C

DTE

RH
TE

C

C

RH/C

C/C

SA

△
SP

給気温度(℃DB)＜外気 露点温度制御(加湿給水)＞

開

加湿給水
制御弁

滴下浸透気化式加湿器／VHシリーズ

DTIC

流量管理システム機器●滴 下浸透気化式加湿器は、次のような現場では使用できないことがあります。このような場合は当社までご相談ください。

加湿器価格表使用場所の制限について

加湿器用水処理装置●本 加湿器は、初めての運転開始の通水初期に TOC（全有機炭素）値を上昇させる成分を含んだドレンが排水されます。純水を再利用する設備でTOC（全有機炭素）値を管理される場合には、加湿モジュールからのドレンの全排水（再利用せず廃棄）を可能とするバイパス配管の設置を検討してください。
●配管は必ず保温してください。保温しないと結露による漏水の原因になります。
●加湿器への給水には菌類を含まない 0.1mS/m 以下の純水をご使用ください。供給水に不純物を含む水を使用した場合、水中の蒸発残留物類の析出などにより加湿モジュールの洗浄頻度※ ､ 交換周期が短くなる場合がありますのでご注意ください。
●加湿器本体になるべく近い位置に、各加湿器ごとに必ず給水サービス弁をご用意ください。
●加湿器への給水は、空調機運転時のみとなるように空調機と連動させてください。
●加湿器本体からは運転中、常時ドレンが出ます。排水配管は 1/100 以上の先下り勾配を確保し、空調機内静圧分のトラップを設けてください。
●ケミカルガス除去仕様の各給水入口には流量計および流量調整バルブをそれぞれ設置してください。

●供給水の水質管理にご注意ください。施工後の試運転時や連続した一週間以上の運転休止後の運転再開前には給水配管のフラッシングを実施してください。
●定期的に加湿器および空調機のドレンパン・排水トラップ・排水目皿を点検し、汚れがある場合には各メーカー指定の取り扱いに準じて掃除してください。
●ケミカルガス除去仕様の場合、定期的に各流量計の指示値が設定値通りであることを確認してください。流量が低下している場合、各給水ストレーナの掃除を行い、流量調整バルブの開度を調整してください。
●加湿モジュールは汚れの状況により洗浄※または交換が必要になります。
●純水には残留塩素が含まれていないため雑菌の繁殖により臭いが発生する懸念があります。状況に応じて洗浄※または交換を行ってください。
●一般空調の場合、加湿シーズン終了後は、加湿モジュールを加湿器本体から取り外すことをおすすめいたします。加湿モジュールを取り外すことにより、空調機ファンの負荷軽減、加湿モジュールの汚れ防止になります（取り外した加湿モジュールは一度洗浄し、加湿シーズンイン時に再度取り付けてください）。
●加湿モジュールの交換周期は、加湿器の設置環境や運転状況、水質などにより左右されますが、年間空調（年間運転時間：5,000 時間）の場合において 5 年をめやすとします。ただし、汚れやスケールにより加湿量が低下した場合や、臭気が発生した場合、変形や劣化が著しい場合には、交換周期に関わらず交換が必要となりますので、当社宛ご連絡ください。
●「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」（略称：建築物
衛生法、2003 年 4 月施行）では、加湿装置は使用開始時および使用期間
中の 1 ヵ月以内ごとに 1 回の定期点検（必要に応じて清掃）、排水受け（加湿装置が組み込まれている空調機ドレン受けを含む）を備えるものは同じく
1 ヵ月以内ごとに 1 回の定期点検（必要に応じて清掃）、1 年に 1 回の定期的な清掃を求めています。準拠した対応をお願いします。
●加湿器を通過する気流または供給される給水中に撥水性を有する物質が含まれている場合、その成分の影響により加湿モジュールが撥水する場合があります。交換周期が短くなる場合がありますのでご注意ください。

水噴霧式加湿器

給排水配管

日常の運転管理

蒸気式加湿器●空調機コイルに直接取り付ける場合以外は、加湿器本体用の取付アングル等が必要となります。
●加湿器本体は、中性能フィルタ（比色法 90％以上）の下流側に設置してください。また、必要な清浄度に応じて加湿器本体の下流側にも HEPA フィ
ルタやケミカルフィルタの設置をご検討ください。
●加湿機本体に光が頻繁にあたると、菌類が増殖しやすくなります。加湿器本体取付位置は遮光し、点検窓設置の際はカバーを設けるなどの配慮をお願いします。
●加湿器本体取付位置には、保守点検作業が容易に行えるだけのサービスス
ペース（加湿器本体より 600mm 以上）および、個々の加湿モジュールを
空調機器の外に取り出せるだけの点検口が必要です。加湿モジュール単体の最大サイズは W350×H675×D65（mm）となります。
●空気清浄度を管理されている室内、施設を対象に加湿器をご使用になる場
合は加湿器を組み込んだ空調系統の加湿器二次側に、要求清浄度を満足できる能力を有する最終フィルタを設置してください。

＊ 通気、設置場所に腐食性ガスが予想される場合＊厨
 房、食品工場その他、通気に塩分やオイルミストを含むおそれがある場合＊ 機械工場など、通気に金属製の塵埃を含むおそれのある場合＊ 病院などの清浄度を要求される特殊空調●蒸気コイルへの直接取付やコイルに電気ヒータ等の補助ヒータを取り付ける場合は、輻射熱の影響や組込スペースにより使用できない場合がありますので、事前に当社までご相談ください。

気化 式 加 湿 器

選定・ご使用にあたって【給水水質：菌類を含まない純水（0.1mS/m 以下）】

閉△SP

外気露点(℃DP)※C/C制御弁は除湿/冷却のハイセレクター制御

72気化 式 加 湿 器

滴下浸透気化式加湿器の省エネ原理
排熱の利用により加湿エネルギ－が不要です

蒸気式加湿器

近年の産業空調においては、蒸気加湿は加湿のために多大なエネルギー（ボイラ燃料や電力）が必要になるため、CO2 排出量も多いという欠点があります。その欠点を解決したのがVRF タイプ /VHR タイプを利用した省エネ加湿システムです。
このシステムは加熱用の熱源に生産冷却水などの排熱温水を利用することにより、加湿に関するエネルギーを削減することができます。

水噴霧式加湿器

蒸気加湿の場合、蒸気温度は 100℃以上になりますので、蒸気加湿分①のエネルギー（右図参照）に排熱温水を利用することができません。よって蒸気加湿用のボイラ燃料や電力は必需になります。VRF タイプ /VHR タイプを利用した省エネ加湿システムの場合には、加熱用の熱源に排熱温水を利用することにより、エネルギーを削減することが可能となります。
さらに、気化冷却により加湿後空気は飽和点に近い低温高湿
度での吹出となるため、室内に設置された機械などから発生する熱により年間を通じて冷房運転を行う現場では、加湿シーズ
ンにおける室内の冷房負荷を軽減させることが可能となり省エネへ繋がります。

[ 蒸気加湿と滴下浸透気化式加湿器 VRF/VHR タイプの比較 ]・蒸気加湿分①のエネルギーは必需

蒸気
加湿分①
排熱温水の
利用
加湿

①
外気
蒸気加湿の場合

・排熱利用により加湿エネルギー不要
・低温吹出により室内冷房負荷の軽減が可能

排熱温水の
利用

加湿器用水処理装置

加湿
外気
VRF/VHRタイプを利用した省エネシステムの場合

滴下浸透気化式加湿器を利用した省エネ加湿システムの構成と加熱用熱源について

加湿器価格表二段階構成の加熱と加湿
滴下浸透気化式加湿器を利用した省エネ加湿システムは、当社製加湿器と加熱コイルの配置や台数により様々な構成が可能で、加熱コイルの熱源に利用する排熱温水の温度に応じた最適なシステムを構成し、加湿能力を可変させます。

流量管理システム機器

加熱用の熱源に比較的高温の排熱温水を利用できる場合には、
通常、加熱・加湿を一段階で行うことが可能ですが、30℃程
度の低温の温水では、加熱・加湿が一段階では目標の露点温度（絶対湿度）まで加湿できない場合があります。このような場
合には、加熱・加湿を二段階で構成することにより、目標の露点温度（絶対湿度）まで加湿することが可能となります（右上①図参照）。

[ ① VRF/VHR タイプを利用した省エネ加湿システム 二段階加湿の例 ]WM-VRF/VHRタイプ

外気

C

H

RH

C

C

C

二段階

一段階
二段階
一段階

滴下浸透気化式加湿器／VHシリーズ

また、半導体や FPD 工場のクリーンルームでは生産装置の発熱が大きく、室内は温湿度維持のためにドライコイルによる年間冷房運転を行っています。これらドライコイルからの 18 ～
20℃程度の還り冷水を外調機の加熱用熱源の一部として利用
するシステムも実用化されています。
このシステムにおいて、冬期の加湿時期など外気温度が低い場
合は、外気の加熱・加湿と低温外気からの熱量の回収（冷凍機の負荷減少）を同時に行うことができるため、省エネ効果が２倍となります。現在では外調機の加熱用熱源の全てに還り冷水を利用するシステム（右下②図参照）も検討されており、更なる省エネ効果が期待できます。

C

H

加湿
外気

[ ②還り冷水を利用したシステム概略図 ]ex.) 還り冷水 18℃ex.) 冷水 7℃

外気

CH

CH

CH

H

C

C

C

C

還り冷水を 18℃以下に冷却することが可能

73※本図は一例となります。実際の制御に関しては現場条件なども考慮したうえで行ってください。

気化 式 加 湿 器

滴下浸透気化式加湿器を利用した省エネ加湿システムの効果事例①
某半導体工場のクリーンルーム用外調機の省エネ効果

施策前の外調機（蒸気加湿システム）
温水

H

C

H

C

C

C ボイラ蒸気加湿

蒸気式加湿器

温水

SA

排熱温水

排熱温水
純水
C

H

C

C

C

SA

CO2 換算削減量（ｔ CO2/ 年）

削減金額（円 / 年）

灯油

3,408

49,558,000

電力

695

18,386,000

純水

△ 46

△ 1,217,000

合計

4,057

66,727,000

滴下浸透気化式加湿器を利用した省エネ加湿システム施策後のエネル
ギー使用量の検証の結果、施策前と比べて CO2 換算で約 4,000t、費用で約 6,600 万円削減されました。

純水装置へ※本事例では WM-VHR260 を採用。

排水 ( 再利用 )※外調機仕様：設計風量 37,200 ｍ /h × 12 台
3

※本項目は某現場にて実施した一例となります。省エネ効果については現場条件などにより異なりますのでご注意ください。

加湿器価格表滴下浸透気化式加湿器を利用した省エネ加湿システムの効果事例②
某半導体工場のクリーンルーム用外調機の湿度制御性[ 湿度制御内容 ]

外気温度

給水

OA

外気露点温度

給気乾球温度 / 露点温度 計測点

C

H

C

C

C

給気温度
給気露点温度

25

SA

20

15

温度（ ℃）

10

実測の結果、外気温湿度（露点温度）の変化によっても給気露点温度はほぼ一定であり（右グラフ参照）、クリーンルーム内での相対湿度
計測値は、目標設定値 43.5％RH に対し± 2.0%RH の範囲内での高い制御性が得られました。
なお、滴下浸透気化式加湿器を利用した省エネ加湿システムの湿度
制御性は冷水 / 加熱コイル用制御弁の特性によって大きく左右されます。弁がわずかに開いただけで全開時に近い流量が流れてしまう
ようなものでは比例制御の効果が得られず、湿度が安定しませんので注意が必要です。

5

0

-5

-10
2005/3/7
17:00

2005/3/10
17:00

2005/3/13
17:00

計測時間

2005/3/16
17:00※本項目は某現場にて実施した一例となります。省エネ効果については現場条件などにより異なりますのでご注意ください。

滴下浸透気化式加湿器／VHシリーズ

H※給気露点温度設定
10.5℃DP

流量管理システム機器

滴下浸透気化式加湿器を利用した省エネ加湿システムの加湿後空気露点温度により、冷水コイルおよび加熱コイルへの
冷水 / 排熱温水量を比例制御する。

外気乾球温度 / 露点温度 計測点

加湿器用水処理装置

H

項目

水噴霧式加湿器

施策後の外調機（滴下浸透気化式加湿器を利用した省エネ加湿システム）74

気化 式 加 湿 器

滴下浸透気化式加湿器

VPAタイプ【機器組込】パッケージエアコン組込用

蒸気式加湿器VPAタイプ

水噴霧式加湿器
加湿器用水処理装置

加湿器価格表流量管理システム機器

WM-VPA30●蒸発吸収距離が不要で薄型の本体は空調機内の狭いス
ペースにも組み込めます。
●コイルの傾斜角度に合わせて最大 60°までの傾斜取付が可能です。
●圧損は僅少ですから空調機の送風能力にほとんど影響を与えません。
●本体下部には排水勾配をもたせたドレンパンが標準装備されています。
●2 種類のスライド式取付ブラケットにより取付は簡単、リニューアルにも対応します。
●空調機内での水の凝縮や結露の心配がありません。
●低圧損・高飽和効率の設計です。
●水処理不要、水分のみの気化蒸発による加湿です。

空調機ファン
加湿器本体
給水ユニットボックス

取付ブラケット

空調機コイル

空調機ドレンパン

仕様
型番（WM-）

VPA30

VPA45

VPA60

VPA75

VPA90

VPA120

VPA150標準加湿能力（kg/h）

3.0

4.5

6.0

7.5

9.0

12.0

15.0

能力条件

加湿器入口空気温湿度：40℃・15%RH、取付面風速：2.5m/s

圧力損失10Pa 以下

5.5

7.0

定格電源

単相 AC200V

定格消費電力

10W

運転時質量
（kg）
取付
ブラケット
適用型番
使用条件

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV
75

は、パッケージエアコンの加熱コイル二次側に取り付けて、気流を通過させることにより加湿を行う滴下
浸透気化式加湿器です。
加 湿モジュールに給水ヘッダ・ドレンパンを取り付けた本体と、減圧弁・電磁弁などを組み合わせた給水ユニットボックスにより構成されています。薄型・低圧損の本体は空調機内の狭いスペースにも組み込むことができ、またコイルの傾斜角度に合わせて最大 60°までの傾斜取付を可能としており、組込上の制約を大幅に解消しています。本体下部のドレンパンにはあらかじめ排水勾配をもたせ、またスライド式取付ブラケットの採用により施工も容易です。

50/60Hz

加湿器本体

2.0

2.5

給水ユニットボックス

1.5

取付ブラケットWM - BL600：1.0

3.5

5.0

4.5

WM - BL1000：1.5

WM­­-BL600
600 〜 1000L

○

○

○

WM-BL1000
1000 〜 1800L

○

○

○

周囲温湿度

加湿器本体：5 〜 60℃

取付面風速

4.0m/s 以下

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水※ 1

給水圧力、温度

0.05 〜 0.5MPa、5 〜 40℃○

給水ユニットボックス：5 〜 50℃

○

○

○

90%RH 以下

※ 1：加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください（上水道の使用を推奨します）。
飲料水の水質基準を満足した水でも地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。
また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。

加湿能力線図【加湿器本体】

加湿能力の算出と手順

取付ブラケット

給水ヘッダ※① 型番に応じた標準加湿能力を確認。
② 下の線図から温湿度係数を読みとる。
③空
 調機処理風量とコイル有効面積からコイル平均面風速（m/s）を算出し、取付面風速とみなす。
④ 上記①②③の値を次式に代入して加湿能力を算出する。
加湿能力（kg/h）= ①×②×③ /2.5
型番（WM-）
標準加湿能力（kg/h）

W

ドレンパン

55
PW

W

H

VPA30

400

280

VPA45

600

285

PW

PH

標準加湿能力（kg/h）

VPA45

VPA60

VPA75
7.5

3.0

4.5

6.0

VPA90

VPA120

VPA150

9.0

12.0

15.0

水噴霧式加湿器

型番（WM-）

型番（WM-）

VPA30

230
600 〜 1000（BL600）
230
1000 〜 1800（BL1000）
230

VPA60

800

285

VPA75

1000

290

230

VPA90

900

365

305

VPA1201200

370

VPA1501500

3751000 〜 1800（BL1000）

305
305

80

105

電線取入孔 4-φ20

250

スイッチ

梱包内容

●加湿器本体……………… 1 台●給水ユニットボックス……… 1 台●給水軟銅管（0.4m）……… 1 本… 1個●給水ストレーナ（R1/2）●接続用ホース類…………… 一式●取付ブラケット… ………… 1 組●取扱説明書類…………… 一式

加湿器価格表給水出口

加湿器用水処理装置※本体は取付面側に傾斜（最大 60°まで）させて取り付けることができます。

【給水ユニットボックス】

蒸気式加湿器H

PH

加湿モジュール

加湿器の運転条件（入口空気温湿度など）が仕様表記載の能力条件と異なる場
合には、以下の手順で加湿能力を算出します。

気化 式 加 湿 器

外形図

給水入口

選定・ご使用にあたって

保守点検●通常の保守は加湿モジュール点検（洗浄）、給水ス
トレーナ・ドレンパン掃除などです。

（ 一社）日本冷凍空調工業会標準規＊参 考として、
格では「冷凍空調機器用冷却水水質基準（JRAGL02-1994）」において、冷 却 水 の 補 給 水 の
水質についてスケールの傾向に影響を与える
項 目と基 準 は、pH(25℃)：6.8 ～ 8.0、導 電 率(25℃)：30mS/m 以 下、酸 消 費 量 (pH4.8)：
50mgCaCO３/ℓ以下、
全硬度：70mgCaCO３/ℓ
以下、カルシウム硬度：50mgCaCO３/ℓ以下、
イ
オン状シリカ濃度：30mgSiO２/ℓ以下とされています。
ただし、上記基準を満たした水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。
また、
軟水器処理
水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。
●加湿モジュールの交換周期は、加湿器の設置環境や供給水質、洗浄作業の頻度などに左右されますが、運転時間 5,000 時間を目安にしてください。
一般空調での暖房期の加湿運転時間を 1 日 10時間とした場合、年間 1,250 時間となりますので交換周期は 4 年が目安となります。また、年間空調での加湿運転時間は 5,000 時間となります
ので交換周期は 1 年が目安となります。
●加湿器を通過する気流または供給される給水中に撥水性を有する物質が含まれている場合、その成分の影響により加湿モジュールが撥水する場合があります。交換周期が短くなる場合がありますのでご注意ください。

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV●空調機の構造によって組み込めない場合や、組込条件によって加湿能力が変動する場合があります
ので、選定の際には必ず事前に当社宛お問い合
わせください。
●本 体はコイル二 次 側に取り付けられますので、後々の保守作業が行えるようご配慮ください。
●取付ブラケットは寸法別に 2 種類用意しています。
ご注文の際には型番をご指定ください（仕様表参照）。
●加湿器と公共の水道管は直結できません。このような場合はシスターン（型式認可品）をご使用ください。水道直結給水につきましてはお問い合わせください。
●各加湿器ごとに漏電ブレーカおよび給水サービス
弁、
フラッシング用バルブを設けてください。
●配管の保温処理を行ってください。
●以 下のような場合には使用できないことがありますので事前にご相談ください。
 気、＊通
設置場所に腐食性ガスが予想される場合
 房、＊厨
食品工場その他、通気に塩分やオイルミス
トを含むおそれがある場合＊機 械工場など、通気に金属製の塵埃を含むおそれのある場合 院などの清浄度を要求される特殊空調＊病●空気清浄度を管理されている室内、施設を対象に加湿器をご使用になる場合は、加湿器を組み込んだ空調系統の加湿器二次側に、要求清浄度を満足できる能力を有する最終フィルタを設置してください。

●衛 生的な空調を行うためには、運転を休止している空調機器内に含水状態の加湿モジュールが長時間放置されることは望ましくありません。定期的に加湿モジュールが乾燥しない場合、臭気の発生に至る場合があります。
＊空 調機器の運転を停止する際には、加湿器の運転を停止（給水停止）して、1 時間以上の送風（空調機アフターラン）により、加湿モジュールを乾燥させてください。
＊空調機アフターラン（送風運転）が困難な場合
は、空調機を運転停止する前に加湿器の給水を停止することで、加湿モジュールを乾燥させるスケジュール運転の実施をご検討ください。
＊24 時間運転など連続した運転の場合、一日に一度、１時間以上加湿器の運転を停止（給水停止）し、送風による加湿モジュールの乾燥を行ってください。給水を停止しても加湿モジュールに保水した水が気化蒸発することで、極端な加湿不足などの不都合は回避可能です。
＊加 湿シーズン終了後は加湿モジュールを加湿器本体から取り外すことをおすすめいたします。
加湿モジュールを取り外すことにより、空調機
ファンの負荷軽減、加湿モジュールの汚れ防止、
冷却コイル凝縮水の水はねによる臭気発生防止になります。
●加 湿モジュールは、使用によって汚れが堆積するため、加湿能力および加湿による気化冷却効果が徐々に低下します。以下の点にご注意ください。
＊汚 れの量は、水質や運転環境の様々な要因によって変化しますので定期的に監視し、汚れの質や量に応じた洗浄方法、洗浄サイクルを定めてください。水道法水質基準に準じている場合
でも、全硬度、シリカ成分量などが多ければ、それだけ汚れやスケール成分の析出量も多くなる可能性があります。

流量管理システム機器

選定上のご注意など

76気化 式 加 湿 器

滴下浸透気化式加湿器

VSCタイプ【ダクト接続】空調機ダクト接続型

蒸気式加湿器

VSCタイプ

水噴霧式加湿器
加湿器用水処理装置

WM - VSC12H

最大処理風量4,000ｍ3/hまで対応●従来品に比べ、加湿モジュール通過風速値が 32％向上。
これにより最大処理風量もアップしました。
●ドレン排水用ポンプを標準搭載したことで、設計時のドレン排水検討の簡略化や施工作業を軽減します。
●給水ユニットに二連電磁弁を標準搭載し、従来よりも安全性が向上しました。
●点検扉の開閉が容易となり、加湿モジュールの取り出
しが工具レスで対応可能となりました。

使用例
天井隠蔽パッケージエアコン
系統ダクトでの加湿

加湿器本体パッケージエアコン（室内空調用）

仕様
機種・型式

滴下浸透気化式加湿器

型番
L

シリーズ

加湿器価格表Hシリーズ

流量管理システム機器

標準加湿能力※１
適用飽和効率
標準圧力損失運転時質量
型番
標準加湿能力※１
適用飽和効率
標準圧力損失運転時質量標準処理風量
最大処理風量ダクトサイズ（呼び）

共通仕様

定格電源
定格消費電力外部信号

入力
出力

安全保護機能本体周囲温湿度
入口空気温度
給水水質
給水圧力、温度オプション
使用条件

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV77

WM - VSC06H

は、加湿器本体ケーシングに加湿モジュール、ドレンパン、ドレン排水用ポンプ、電装部などが組み込まれたユニット型加湿器です。
加湿チャンバとしてダクト接続するだけで、現場での組立は不要です。加湿器にはファンが内蔵されておりませんので、空調機・全熱交換器・ラインファン等の気流をダクト接続して通過させることで加
湿します。

VSC

WM-VSC06L
WM-VSC12L
WM-VSC24L
WM-VSC36L
3.2kg/h
6.5kg/h12.9kg/h
18.9kg/h＊上記は、標準加湿能力は吸込空気条件 40℃・15%RH、標準処理風量時の値です。…
加湿能力は処理風量や吸込空気条件により変化しますので、諸条件が異なる場合は P.78 の加湿能力線図でご確認ください。
55％
29Pa
35Pa
18.0kg26.7kg42.7kg45.5kgWM- VSC06H
WM- VSC12HWM- VSC24HWM- VSC36H
4.7kg/h
9.4kg/h18.8kg/h
27.8kg/h＊上記は、標準加湿能力は吸込空気条件 40℃・15%RH、標準処理風量時の値です。…
加湿能力は処理風量や吸込空気条件により変化しますので、諸条件が異なる場合は P.78 の加湿能力線図でご確認ください。
80％
47Pa
58Pa
18.7kg28.1kg45.6kg49.1kg1,200 ｍ３/h
2,400 ｍ３/h
3,600 ｍ３/h
600 ｍ３/h
1,600 ｍ３/h
3,200 ｍ３/h
4,000 ｍ３/h
800 ｍ３/h＊処理風量により加湿能力が変化しますので、標準処理風量と異なる場合は P.78 の加湿能力線図でご確認ください。
丸ダクト接続角ダクト接続角ダクト接続角ダクト接続
φ200
200 × 500
200 × 1000
250 × 1000
単相 AC100/200V 兼用 50/60Hz
50 Ｗ
1）空調機インタロック（無電圧接点入力） 2）ヒューミディスタット（無電圧接点入力）
1）加湿運転（無電圧接点出力）（無電圧接点出力）2）異常［ドレンパン高水位］
ドレンパン高水位異常検知による運転停止
5 ～ 40℃（凍結しないこと）、80％ＲＨ以下
5 ～ 50℃
水道法水質基準に準ずる飲料水※２
0.08 ～ 0.5MPa、5 ～ 30℃
1）点検窓付き仕様 2）加湿器本体用リモコンスイッチ（運転、異常をランプ表示） 3）アフターラン制御ボックス※３※ 1：標準加湿能力、圧力損失の値は、各型番とも標準処理風量時の値を示します。
※ 2：加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください（上水道の使用を推奨します）。
飲料水の水質基準を満足した水でも地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。ドレン排水用ポンプはレベルセンサ（電極ピン）により水位を検知して運転・停止しますので純水は使用できません。
※ 3：アフターラン制御ボックスは WM-VSC24L/H、WM-VSC36L/H には対応しません。WM-VIB タイプをご検討ください。

■加湿能力の算出手順（仕様表をあわせてご参照ください）①設計処理風量と加湿器の最大処理風量（L シリーズ / H シリーズ共通）を比較し、「設計処理風量≦
最大処理風量」となる型番を選択します。

■線図を用いた加湿能力算出例④風量比（設計処理風量 / 選択した型番の標準処理風量）を計算し、下記の風量係数線図から風量比に応じた風量係数を読みとります。

型番
WM-VSC06L
WM-VSC12L
WM-VSC24L
WM-VSC36L
WM-VSC06H
WM-VSC12H
WM-VSC24HWM-VSC36H

吸込空気温湿度
23℃・
22℃・
40%RH
50%RH
1.34kg/h 1.05kg/h
2.73kg/h 2.14kg/h
5.41kg/h 4.25kg/h
7.93kg/h 6.23kg/h
1.97kg/h 1.55kg/h
3.94kg/h 3.10kg/h
7.89kg/h 6.20kg/h
11.67kg/h 9.17kg/h⑤加 湿能力（kg/h）は、②×③×④②選択した型番の標準加湿能力を確となります。
認します（最大処理風量を同一と ⑥必要加湿量を満足できる L シリー
す る L シ リ ー ズ / H シ リ ー ズ の
ズ / H シリーズのどちらかの型番
２種類の標準加湿能力を確認）。
を選択し、下記の圧力損失線図で③下記の温湿度係数線図から加湿器選定した型番の圧力損失を確認し（何れも標準処理風量時の加湿量）てください。
入口空気条件に応じた温湿度係数
を読みとります。

蒸気式加湿器●加 湿器入口空気の温湿度および処理風量により加湿能力は変動します。設
計条件が仕様表記載の能力条件と異なる場合には、右記の手順で加湿能力を算出してください。
●設 計処理風量は、各型番の最大処理風量を超えないようにしてください。
なお、L シリーズと H シリーズでは最
大処理風量は同一でも加湿能力と圧力損失が異なります。
●処理風量・加湿能力が適合しても、空調機の送風能力によっては、許容圧力
損失を満足できない場合があります。
ご不明な点はお問い合わせください。

気化 式 加 湿 器

加湿能力線図1.6

水噴霧式加湿器

RHⒶ温湿度係数線図

0%

1.4
H

%R

10

1.2

RH

20%

RH

30%

0.8

加湿器用水処理装置

温湿度係数

1.0

RH

40%

H

50%R

0.6

60%RH

23℃・40％RH時

0.42

0.4

0.33

70%RH

22℃・50％RH時

80%RH

0.2

15

20

25

30

35

入口空気温度（℃）

40

45

50

1.3
1.2

Ⓑ風量係数線図

1.1

加湿器価格表010

1.0

流量管理システム機器

0.9
0.8
風量係数

0.7
0.6

L シリーズ

0.5
0.4

H シリーズ

0.2
0.1
0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5
0.6
0.7
0.8
風量比（設計処理風量/標準処理風量）Ⓒ圧力損失線図（Lシリーズ）
VSC06L

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

Ⓒ圧力損失線図（Hシリーズ）

VSC12L

VSC24L

VSC06H

VSC36L
圧力損失

圧力損失

標準圧力損失35Pa
標準圧力損失29Pa（Pa）

VSC12H

VSC24H

VSC36H

標準圧力損失58Pa
標準圧力損失47Pa

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV

0.3

（Pa）

78
600

1200

2400

処理風量（m /h）
3

3600

600

1200

2400

処理風量
（m /h）
33600

気化 式 加 湿 器
蒸気式加湿器
水噴霧式加湿器
加湿器用水処理装置

加湿器価格表流量管理システム機器
滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV
79

選定・ご使用にあたって
選定上のご注意など

運転制御●取付位置の天井面（加湿器本体の配管側）には必ず 450 以上の点検口を設
けてください。
●拡大・縮小の勾配については、拡大 15°
以下、縮小 30°
以下としてください。
やむを得ずこの値を超える場合には、拡大・縮小部にガイドベーンを設置するなどして気流を整流してください。
●以下のような場合には使用できないことがありますので事前にご相談ください。
 気、設置場所に腐食性ガスが予想される場合＊通＊厨
 房、食品工場その他、通気に塩分やオイルミストを含むおそれがある場合＊機 械工場など、通気に金属製の塵埃を含むおそれのある場合
 院などの清浄度を要求される特殊空調＊病●空気清浄度を管理されている室内、施設を対象に加湿器をご使用になる場合
は、加湿器を組み込んだ空調系統の加湿器二次側に、要求清浄度を満足できる能力を有する最終フィルタを設置してください。
●本製品の下に濡れて困るものを置かないでください。
●メンテナンスのために、加湿器および点検口の直下には移動できないものを置かないでください。
□

給水水質について●加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合

した飲料水をご使用ください（上水道の使用を推奨します）。
飲料水の水質基準を満足した水でも地下水・井戸水・地下水を利用した専用
水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。
●純水は使用できません。ドレン排水用ポンプはレベルセンサ（電極ピン）により水位を検知して運転・停止します。したがって給水には、必ず水道法水質基準に準ずる飲料水をご使用ください。

給排水配管●加湿器への給水は、公共の水道管から直接接続することはできません。このような場合はシスターン（型式認可品）をご使用ください。水道直結給水につきましては、お問い合わせください。
●給水配管には、加湿器ごとに必ず給水サービス弁とフラッシング用バルブを設けてください。
●排水配管は管径 20A 以上とし、排水主管までは加湿器ごとに単独に配管してください。
●排水配管は必ず 1/100 以上の先下がり勾配を確保し、大気解放としてください。
●排水配管は排水口より上へ立ち上げることはできません。
●給水配管・排水配管ともに、凍結および結露を防止するための保温処理が必
要となります。
●給水配管の施工に配管シール剤を使用する場合、配管シール剤メーカーの取扱上の注意に準拠してお願いします。また、十分なシール剤乾燥時間を確保
してください。塗布量が多かったり乾燥が不十分な状態で通水すると、シール剤が給水に混ざる形で加湿器本体に流入することとなり、加湿器内でのシール剤固化により故障や配管の詰まりの原因になります。また、配管シール剤には有機溶剤成分が含まれているため、加湿器へ流入した場合は、臭気の発生
や構成部品に悪影響をおよぼすことがあります。加湿器への通水の前には縦配管のフラッシングのほか、加湿器給水配管管末のフラッシング用バルブ、プラグ等から十分なフラッシングを実施し、フラッシング実施後の水が無色透明、無臭であることを確認してください。

電気配線●加湿器元電源には必ず加湿器専用の漏電ブレーカを取り付けてください。
●アースは D 種接地工事にて必ず施工してください。
●ヒューミディスタットはお客様ご用意となります。接点容量 2A 以上のヒューミ
ディスタット 1 個で加湿器 10 台まで運転を行うことができます。
●加湿器への電源は、加湿器を接続した空調機器が運転中にのみ ON となるよ
うにインタロックをとってください。
●「加湿運転」および「異常」を無電圧接点信号として外部取り出しできます。
●オプションとして専用のリモコンスイッチを用意しています。

●加湿器への給水は、減圧弁・電磁弁などの組み合わせにより自動的に行われます。
●空 調機器とのインタロック回路により自動運転を行います。また、ヒューミ
ディスタットの加湿信号により自動発停します。
●ドレンパン高水位検知により加湿器の運転を停止します。

保守点検●通常の保守は加湿モジュール点検（洗浄）、給水配管のフラッシング、給水スト
レーナ・ドレンパン掃除などです。
●定期的に加湿器のドレンパン・排水トラップ・排水目皿を点検し、汚れがある場
合には各メーカー指定の取り扱いに準じて掃除してください。
●衛生的な空調を行うためには、運転を休止している空調機器内に含水状態の加湿モジュールが長時間放置されることは望ましくありません。定期的に加湿モジュールが乾燥しない場合、臭気の発生に至る場合があります。
＊空 調機器の運転を停止する際には、加湿器の運転を停止（給水停止）して、下記表をめやすに空調機アフターラン（送風運転）を行い、加湿モジュールを乾燥させてください。
【VSC タイプ / モジュール乾燥時間のめやす】
種別

空気条件（定格風量時）
22℃・40％RH

15℃・50%RH

L シリーズ

約 35 分

約 45 分

H シリーズ

約 1 時間約 1 時間 15 分

 調機アフターラン（送風運転）が困難な場合は、空調機を運転停止する前＊空に加湿器の給水を停止することで、加湿モジュールを乾燥させるスケジュー
ル運転の実施をご検討ください。
 4 時間運転など連続した運転の場合、一日に一度、上記表を目安に運転＊2を停止（給水停止）し、送風による加湿モジュールの乾燥を行ってください。
給水を停止しても加湿モジュールに保水した水が気化蒸発することで、極端な加湿不足などの不都合は回避可能です。
●加湿モジュールは、使用によって汚れが堆積するため、加湿能力および加湿による気化冷却効果が徐々に低下します。以下の点にご注意ください。
＊汚 れの量は、水質や運転環境の様々な要因によって変化しますので定期的に監視し、汚れの質や量に応じた洗浄方法、洗浄サイクルを定めてください。水道法水質基準に準じている場合でも、全硬度、シリカ成分量などが多ければ、それだけ汚れやスケール成分の析出量も多くなる可能性があります。
 考として、＊参（一社）日本冷凍空調工業会標準規格では「冷凍空調機器用冷却水水質基準（JRA-GL02-1994）」において、冷却水の補給水の水質についてスケールの傾向に影響を与える項目と基準は、pH(25℃)：6.8 ～ 8.0、導電率 (25℃)：30mS/m 以下、酸消費量 (pH4.8)：50mgCaCO３/ℓ以
下、全硬度：70mgCaCO３/ℓ以下、カルシウム硬度：50mgCaCO３/ℓ以下、イオン状シリカ濃度：30mgSiO２/ℓ以下とされています。ただし、上記基準を満たした水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生
やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器
処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。
●加湿モジュールの交換周期は、加湿器の設置環境や供給水質、洗浄作業の頻度などに左右されますが、運転時間 5,000 時間を目安にしてください。一般
空調での暖房期の加湿運転時間を 1 日 10 時間とした場合、年間 1,250 時
間となりますので交換周期は 4 年が目安となります。また、年間空調での加湿運転時間は 5,000 時間となりますので交換周期は 1 年が目安となります。
●加湿器を通過する気流または供給される給水中に撥水性を有する物質が含まれている場合、その成分の影響により加湿モジュールが撥水する場合があります。交換周期が短くなる場合がありますのでご注意ください。

梱包内容●加湿器本体（表面断熱材付）… ……………………………………………… １台●合フランジ（VSC12L/H・VSCL/24H・VSCL/36H に付属取付ボルト付）
１… セット●給水軟銅管（φ6.35×0.4m、リングジョイント式、断熱材被覆付）… … １本
●給水ストレーナ（T 型、#100、R1/2、給水継手兼用）… ……………… １個●排水ホース（φ30×φ25L 型、ホースバンド 2 個付）… ………………… １本●取扱説明書類………………………………………………………………… 一式

気化 式 加 湿 器

加湿器本体外形図【VSC06L/H】
№

690

127

40

51

排水:1/100以上先下がり勾配

550

127

397

380

356

158

140

40
265
80

335

70

130

70

35

仕様
表面断熱材付② 加湿モジュールHSファイバー（抗菌仕様）③ 給水用電磁弁

AC100V④ 減圧弁

CAC902⑤ 異常ランプ（赤）ドレンパン高水位異常⑥ 電装ボックス

SGCC

⑦ 点検扉

表面断熱材付

⑧ ドレンパン

SUS304⑨ 排水口

φ 25 PP⑩ 給水軟銅管

φ 6.35×0.4m 断熱材付

⑪ 加湿器電源接続口－⑫ 給水ストレーナ

T 型 #100 R1/2

⑬ 給水サービス弁

客先ご用意⑭ 本体取付金具

M10 用⑮ 接続ダクト

客先ご用意
客先ご用意

⑰ 合フランジ

φ200 用（差込長さ：80）⑱ 排水ホース

φ 30 ×φ 25⑲ メンテナンス用水抜き口

Rc1/2 SUS 配管接続不可⑳ ドレン排水用ポンプ

AC100Vフラッシング用バルブ

客先ご用意

L型

№

620
DW

n-φ4.5

BDH

D P=65

D

570

C

127

40

B

C

PW

A

127
15

H3

78

H2

H

265

140

H1

40

48

W

131

排水:1/100以上先下がり勾配

35② 加湿モジュールHS ファイバー（抗菌仕様）③ 給水用電磁弁

AC100V④ 減圧弁

CAC902⑤ 異常ランプ（赤）ドレンパン高水位異常⑥ 電装ボックス

SGCC

⑦ 点検扉

表面断熱材付

⑧ ドレンパン

SUS304⑨ 排水口

φ 25 PP⑩ 給水軟銅管

φ6.35×0.4m 断熱材付

⑪ 加湿器電源接続口－⑫ 給水ストレーナ

T 型 #100 R1/2

⑬ 給水サービス弁

客先ご用意⑭ 本体取付金具

M10 用⑮ 接続ダクト

客先ご用意⑯ 接続ダクト

客先ご用意⑰ 合フランジ

下表参照⑱ 排水ホース

φ 30 ×φ 25⑲ メンテナンス用水抜き口

Rc1/2 SUS 配管接続不可⑳ ドレン排水用ポンプ

AC100Vフラッシング用バルブ

客先ご用意

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV

550

仕様
表面断熱材付流量管理システム機器

P=65 m-φ4.5

A

部品名称

① 加湿器本体

加湿器価格表【VSC12L/H～VSC36L/H】

加湿器用水処理装置⑯ 接続ダクト

水噴霧式加湿器

15

48

部品名称

① 加湿器本体

蒸気式加湿器

310

570

L型

※合フランジ各部の寸法は関東空調工業会の規格に準拠しています。
型番（WM-）
VSC12L/H
VSC24L/H
VSC36L/H

H
380
455

W

PW

697

610

1297 1210

H1
53
51
73

H2

H3

335 351
410 426

ダクトサイズ（呼び）型番（WM-）

DW
505

200 × 500

VSC12L/H

200 × 1000

VSC24L/H

250 × 1000

VSC36L/H

1005

DH
205
255

A

B

C

57.5

11

25

47.5

13.5 30

D
37.5
30

m
7
15

n
3
4

80

気化 式 加 湿 器

オプション仕様
アフターラン制御ボックス（AFB-VS）※ WM-VSC24L/H、WM-VSC36L/H には対応しません。WM-VIB タイプをご検討ください。

蒸気式加湿器●加湿器本体とダクト用ファンをアフターラン制御ボックスにより連携し、運転制御を行います。
●加湿運転の任意の発停は、外部指令（無電圧接点入力）による遠方発停、または室内に設置したアフターラン制御ボックス用リモコンスイッチによる手元発停が行え、何れの場合も「後押し優先」となります。
●加湿運転中はヒューミディスタット（客先ご用意）からの加湿信号により自動運転を行います。
●加湿器の衛生対策として、アフターラン機能を搭載しています。加湿運転停止後または運転状況に応じファンアフターラン（加湿モジュール乾燥のための送風運転）を行います。
●標準のリモコンスイッチの他、ヒューミディスタット機能を内蔵したヒューミ付リモコンも選択可能です。

アフターラン制御ボックス用
標準リモコンスイッチ

水噴霧式加湿器

ダクト用ファン
（客先ご用意）加湿器本体

プレフィルタ（客先ご用意）※気流入口側やファン吸込側等に­
プレフィルタなどの設置が必要­となります。

アフターラン制御ボックス用
リモコンスイッチ（付属）ヒューミディスタット
（客先ご用意）※アフターラン制御ボックスに付属しています。

加湿器用水処理装置

加湿器価格表アフターラン制御ボックス（オプション）

室内吹出

流量管理システム機器

品

名

滴下浸透気化式加湿器

型

番

WM-AFB-VS

適合加湿器※1

WM-VSC06L

WM-VSC06H

WM-VSC12L

WM-VSC12H

加湿能力※2

1.4kg/h（風量 600 ｍ 3/h 時）

2.0kg/h（風量 600 ｍ 3/h 時）

2.7kg/h（風量 1,200 ｍ 3/h 時）

4.0kg/h（風量 1,200 ｍ 3/h 時）

定格電源

単相 AC100V 50/60Hz

定格消費電力55W（加湿器本体の消費電力を含む） ※客先ご用意のファンを除く質

約 2.9kg量

VSC 用

電圧許容範囲± 10％以内

使用条件

5 ～ 40℃、80％RH 以下

周囲温湿度

アフターラン制御ボックス

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV

運転 / 停止

ヒューミディスタットをご使用の場合は加湿信号により自動発停します。任意の発停は「リモコンスイッチ操作による発停」と「外部指令信号入力による遠方発停（外部指令制御の場合）により行われ「後押し優先」となります。
＊外部指令信号入力は「常時入力信号」と「瞬時入力信号」に対応しています。信号の種類に応じてコントロールユニットのディップスイッチ切替が必要です（初期設定は常時入力信号）。

外部信号出力警報信号出力：無電圧接点出力（ａ接点、125V3A 抵抗負荷）、自己保持＊加湿運転信号は加湿器本体より出力されます。

能力切替

リモコンスイッチにより強弱２段切替可能

リモコンスイッチ
初期設定

制御ボックスとリモコンスイッチの接続時にアドレスの設定が必要となります。
＊リモコンスイッチのオートアドレス機能により、当該リモコンに接続されている本体接続台数を認識、設定します（リモコンスイッチの操作と表示灯の点滅回数で接続台数が確認できます）。

保健衛生対策アフターラン機能（加湿モジュール乾燥のための送風運転、客先ご用意のダクト用ファンの発停を行い自動停止します）＊加湿器運転停止時に、衛生的な空調を行うために加湿モジュールの乾燥を行います。
＊アフターラン中はリモコンスイッチの加湿材乾燥表示灯が点灯します。

その他●リモコンスイッチがないと運転できません。付属のリモコンスイッチは必ずご使用ください。
●気流入口側やファン吸込側にはプレフィルタ等を設置してください。

※ 1：WM-VSC24L/H、WM-VSC36L/H には対応しません。WM-VIB タイプをご検討ください。
※ 2：加湿器入口空気温湿度 23℃・40%RH における値を示します。

81

室内空気

気化 式 加 湿 器【アフターラン制御ボックス外形図】
115
260

80

305

305

全ネジ

蒸気式加湿器コントロール
ユニット

ヒューズ

端子台

水噴霧式加湿器

ケーシング

ファン運転リレー（強）

ファン運転リレー（ 弱）2-φ13●アフターラン制御ボックス… …………………………………………… 1 台●接続コード（制御ボックス～加湿器本体接続用、1ｍ）… …………… 3 本●取扱説明書類…………………………………………………………… 一式●アフターラン制御ボックス用リモコンスイッチ… ……………………… 1 台（初期設定操作説明書同梱）●ダクト用ファン [AC100V、ファン用制御リレー接点容量：7.5A（誘導負荷）]●ヒューミディスタット（二位置式、接点容量 2A 以上）●漏電ブレーカ（電源元スイッチ、各制御ボックスごとにご用意ください）●複数台の加湿器をリモコンスイッチ１個で同時制御させる場合には、加湿器台数分のアフターラン制御ボックスが必要になります。あわせて漏電ブレーカ（電源元スイッチ）も各制御ボックスごとにご用意ください。
●定格電源は単相 AC100V です。AC200V には対応いたしません。
●アフターラン制御ボックスは、天井面の加湿器本体用点検口の近傍に取り付けるか、専用の点検口を設けてください。制御ボックスと加湿器本体との接続コード（付属）は１ｍです。
●ダクト用ファン参考型番（客先ご用意）＊梱
 包されている接続コード 3 本のうち、実際に使用するのは 2 本です。
詳細は施工要領書 / 取扱説明書をご参照ください。
 フターラン制御ボックスとアフターラン制御ボックス用リモコンスイッ＊ア
チは別梱包です。

ダイキン工業㈱製

三菱電機㈱製「運転」
・「異常」（一括）のランプ表示機能付きの

VSC12L/H 用

VFDS700B
強 500m3/h 時
静圧 118/168Pa

VFDS1300B
強 1,000m3/h 時
静圧 174/258Pa

BFS-65SUG2

BFS-120SUG2
強 1,200m3/h 時
静圧 210/265Pa

強 650m3/h 時
静圧 118/157Pa

流量管理システム機器

リモコンスイッチ

VSC06L/H 用

加湿器価格表

客先ご用意

加湿器用水処理装置

梱包内容

運転スイッチです。

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVVAC100V 用と AC200V 用を用意しております。

82

気化 式 加 湿 器

滴下浸透気化式加湿器

VDFタイプ【ダクト接続】ダクト接続用、大容量型

蒸気式加湿器VDFタイプ

は、VSC タイプを大容量型化した滴下浸透気化式加湿器です。処理風量 4,000 〜 26,000 ｍ3/h までの中・大型パッケージエア
コンや全熱交換ユニットラインファンなどにダクト接続し、気流を通過させることにより加湿を行います。
一般建築ではアトリウムやアミューズメント施設、ほか体育館、工場などの大空間の加湿用としてもご検討ください。



水噴霧式加湿器使用例
床置パッケージエアコンとのダクト接続
WM - VDFタイプ

加湿器用水処理装置

最大処理風量 26,000m3/h まで対応

加湿器価格表●VDF タイプは本体を空調機や全熱交換器などにダクト接続し、

気流を通過させることにより加湿を行う気化式加湿器です。
●気化式加湿器ですのでダクト内の結露の心配がなく、処理風量 4,000 〜 26,000 ｍ３/h までの中・大型パッケージエアコンや全熱交換器などに適合します。
●一般建築では大規模商業施設、ホール、劇場、工場など生産施設の大空間の加湿用として、またデー
タセンターの気化冷却用途にもご検討いただけます。
●データセンター、半導体工場、印刷工場、OA 機器が多い一般事務室など室内発生顕熱が大きく冬期でも冷房が必要な場所では、気化式加湿器の気化冷却作用により冷房負荷を軽減し、省エネル
ギーにつながります。
●外部信号出力機能を標準で装備していますので、ドレンパン高水位検知による運転停止機能や、加湿運転および警報の外部信号（無電圧）取り出しが可能です。

仕様
流量管理システム機器

滴下浸透気化式加湿器

基本型番

WM-VDF50

WM-VDF70

WM-VDF80

加湿モジュール奥行寸法

50mm

80mm

100mm

適用飽和効率※1

1 ～ 55%56 ～ 73%74 ～ 80%

圧力損失P.86 能力表参照

定格電源

単相 AC200V 50/60Hz

定格消費電力7W

本体塗装色

グレー系（近似色マンセル N-7、焼付塗装）

電圧許容範囲± 10% 以内

使用条件

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV
83

機種・型式

VDF （ダクト接続用、大容量型）

周囲温湿度

5 ～ 40℃（凍結しないこと）、80%RH 以下

入口空気温度

5 ～ 60℃

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水※2

給水圧力、温度

0.08 ～ 0.75MPa、5 ～ 30℃

安全保護機能ドレンパン高水位検知（運転停止、警報信号出力）

外部信号出力1）運転信号出力：無電圧接点出力（a 接点、250V 3A 抵抗負荷）
2）警報信号出力：無電圧接点出力（a 接点、250V 3A 抵抗負荷）、自己保持※ 1：適用飽和効率は、基本型番に対する適用範囲を表します。各基本型番の最大飽和効率は加湿器面風速 2.5m/s 時の値を表し、使用条件により異なります。
※ 2：加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください（上水道の使用を推奨します）。

飲料水の水質基準を満足した水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用は、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。
※本加湿器は受注生産品です。

加湿能力の算出と手順
VDF タイプは、加湿器入口空気の温湿度及び処理風量により加湿能力が変動します。設計条件が弊社標準能力条件（40℃・15％ RH 入口、および各型番の最大処理風量）と異なる場合には、下記の手順で加湿能力を算出してください。

 計処理風量と加湿器の最大処理風量を比較し、「設計処理風量≦最大処①設
理風量」となる型番グループを選択します。
②選
 択した型番グループの標準加湿能力を確認します（VDF50 ～ VDF80
までの全 3 型番の加湿能力を確認）。
 温湿度計数線図から加湿器入口条件に応じた温湿度計数を読み取ります。
③Ⓐ

 湿能力（kg/h）は、②×③×④となります。
⑤加⑥V DF50 ～ VDF80 の 3 型番いずれかから必要加湿量を満足できる型番を選択し、圧力損失を能力表より確認します。

Ⓐ温湿度係数線図
1.6

RH

水噴霧式加湿器

0%

1.4

H

%R

10
1.2

RH

20%
温湿度係数

RH

30%

H

40%R

H

50%R

0.6

60%RH

0.4

80%RH

0.2

10

15

20

25

30
入口空気温度
（℃）

35

40

45

50

加湿器価格表70%RH

加湿器用水処理装置

入口空気相対湿度

1.00.8

蒸気式加湿器④風 量比（設計処理風量 / 選択した型番の最大処理風量）を計算し、Ⓑ風量
係数線図から風量比に応じた風量係数を読み取ります。

0

気化 式 加 湿 器

加湿能力線図流量管理システム機器Ⓑ風量係数線図
1.0
0.9
0.8

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV

0.7
0.6
風量係数

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

0

0.1

0.2

0.3

0.4
0.5
0.6
風量比（設計処理風量/標準処理風量）

0.7

0.8

0.9

1.0

84

【処理風量4,000～20,000m3/h
4-φ15

標準仕様】

№

P

1100
1050

気流方向

① ケーシング② 加湿モジュールHS ファイバー（抗菌仕様）③ 給水ユニット

逆止弁付ストレーナ・減圧弁・給水用電磁弁④ 排水口

R1・1/4（32A）SUS304⑤ 電装ボックス

鋼板

⑥ 点検口

375 × 525

⑦ 合フランジ

L30 × 30 ×３

焼付塗装

水噴霧式加湿器⑧ 搬入用アイボルト M12 × 4
サービススペース
700mm以上W⑨ 給水軟銅管φ 10 × 1m⑩ 給水接続継手R1/2（15A） C3604B⑪ 給水サービス弁

客先ご用意

90

51

25
B

H

①

④

77

気流方向

300

⑥
355（VDF50）
385（VDF70）
410（VDF80）475【処理風量22,000～26,000m3/h

1050

流量管理システム機器

1100

6-φ15

P

標準仕様】

P

№

⑤⑨⑩⑪

気流方向

部品名称

仕様

① ケーシング

骨格：L40×40×5
外板：鋼板  t1.2 焼付塗装
ドレンパン：SUS304 t1.5
断熱材：グラスウール t25（表面ガラスクロス貼）② 加湿モジュールHS ファイバー（抗菌仕様）③ 給水ユニット

逆止弁付ストレーナ・減圧弁・給水用電磁弁④ 排水口

R1・1/4（32A）SUS304⑤ 電装ボックス

鋼板

⑥ 点検口

375 × 525

⑦ 合フランジ

L30 × 30 ×３

焼付塗装⑧ 搬入用アイボルト M12 × 4

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVVサービススペース
700mm以上W⑨ 給水軟銅管90

φ 10 × 1m⑩ 給水接続継手R1/2（15A） C3604B⑪ 給水サービス弁

客先ご用意

1000

A
25

加湿器価格表

950

⑧
⑦
②

①
H

加湿器用水処理装置

⑧
⑦
②
③

1000

A

気流方向

③

77

300

⑥
85

仕様
骨格：L40 × 40 × 3/5
外板：鋼板 t1.2 焼付塗装
ドレンパン：SUS304 t1.5
断熱材：グラスウール t25（表面ガラスクロス貼）

B

蒸気式加湿器

⑤
⑨ ⑩ ⑪

部品名称

51

気化 式 加 湿 器

加湿器本体外形図④

355（VDF50）
385（VDF70）
410（VDF80）

475
950

型

番

標準加湿能力 最大処理風量 適用飽和効率… 圧力損失…
（%）（Pa）（kg/h）（ｍ3/h）

B

P

950

812

700

500

800

質 量
（kg）

78

76

160

25.9

53

43

162

WM-VDF70-05

34.8

71

59

WM-VDF80-05

38.3

78

72

176

WM-VDF50-06

30.6

52

48

169

WM-VDF70-06

41.3

70

67

WM-VDF80-06

45.6

78

83

184

WM-VDF50-07

36.3

53

43

194

WM-VDF70-07

48.7

71

59

WM-VDF80-07

53.6

78

73

213

WM-VDF50-08

41.3

53

44

204

WM-VDF70-08

55.5

71

61

WM-VDF80-08

61.2

78

75

225

WM-VDF50-09

46.2

53

46

213

WM-VDF70-09

62.2

71

64

WM-VDF80-09

68.6

78

79

52

46

71

64

78

79

52

46

71

65

78

80

52

46

71

64

78

79

53

45

71

63

WM-VDF50-10

51.3

WM-VDF70-10

69.1

WM-VDF80-10

76.2

WM-VDF50-12

61.5

WM-VDF70-12

82.8

WM-VDF80-12

91.4
71.8
96.7

WM-VDF80-14

107

WM-VDF50-16

82.4

WM-VDF70-16

111

8,000

9,000

10,00012,00014,00016,000

1250

1350

1350

1450

812

812

887

962

962

900

1000

1100

1100

1200

500

500

600

650

650

1000

1100

1200

1200

1300

169

177

204

215

225
235
220

1450

1037

1200

750

1300

234
245
240

1550

1112

1300

800

1400

256
270
257

1650

1187

1400

900

1500

275
291
314

1750

1262

1500

950

1600

336

122

78

77

353

WM-VDF50-18

93.1

53

43

321

WM-VDF70-18

125

71

60

WM-VDF80-18

138

78

74

366

WM-VDF50-20

103

53

46

347

WM-VDF70-20

138

71

64

WM-VDF80-20

152

78

79

390

WM-VDF50-22

114

53

44

367

WM-VDF70-22

153

71

61

WM-VDF80-22

168

78

75

421

WM-VDF50-24

123

52

46

382

WM-VDF70-24

166

71

64

WM-VDF80-24

183

78

78

438

WM-VDF50-26

133

52

47

391

WM-VDF70-26

179

70

66

WM-VDF80-26

198

78

81

18,00020,00022,00024,00026,000

1850

1850

1850

1950

1950

1337

1412

1562

1562

1637

1600

1600

1600

1700

1700

1050

1100

1250

1250

1350

1700

1700

850

900

900

346

372

396

412

423

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV

WM-VDF80-16

流量管理システム機器

WM-VDF50-14
WM-VDF70-14

7,000

1150

加湿器価格表30.6

WM-VDF50-05

155

加湿器用水処理装置

WM-VDF80-04

149

水噴霧式加湿器

20.6

蒸気式加湿器

A

27.7

6,000

44
62

H

WM-VDF50-04

5,000

53

W

WM-VDF70-04

4,000

71

寸法（mm）

気化 式 加 湿 器

【能力表】

451

※標準加湿能力、飽和効率、圧力損失は加湿器入口温湿度、40℃・15％ RH、最大処理風量時の値です。

86

気化 式 加 湿 器

選定・ご使用にあたって

蒸気式加湿器
水噴霧式加湿器
加湿器用水処理装置

加湿器価格表

選定上のご注意など

保守点検●本体は必ず水平に取付けられるようにご配慮ください。
●本体側面の点検用パネルの側方には、人が入れるだ
けのスペース（700mm 以上）を確保してください。
●吊ボルト用アンカーの選定にあたっては、本体運転時質量に加えて保守作業時に人が入ることも考慮し、強度的に十分な余裕をもたせてください。
●必要に応じて保温処理を施してください。
●加湿器からは常時ドレンが出るため、本体の設置位置の選定にあたっては、排水配管の十分な先下がり勾配（1/100 以上）が確保できるようにご配慮ください。
●拡大・縮小の勾配については、拡大 15°
以下、縮
小 30°
以下としてください。やむを得ずこの値を超える場合には、拡大・縮小部にガイドベーンを設置するなどして気流を整流してください。
●空気清浄度を管理されている室内、施設を対象に加湿器をご使用になる場合は、加湿器を組み込んだ空調系統の加湿器二次側に、要求清浄度を満足できる能力を有する最終フィルタを設置してください。
●加湿器と公共の水道管は直結できません。このような場合はシスターン（型式認可品）をご使用ください。水道直結給水につきましては、お問い合わ
せください。
●各加湿器ごとに漏電ブレーカおよび給水サービス
弁、フラッシング用バルブを設けてください。
●以 下のような場合には使用できないことがありますので事前にご相談ください。
＊通 気、設置場所に腐食性ガスが予想される場合
 房、食品工場その他、通気に塩分やオイルミ＊厨ストを含むおそれがある場合
 械工場など、通気に金属製の塵埃を含むお＊機
それのある場合＊病 院などの清浄度を要求される特殊空調●本製品の下に濡れて困るものを置かないでください。
●メンテナンスのために、加湿器および点検口の直下には移動できないものを置かないでください。

●定期的に加湿器のドレンパン・排水トラップ・排水
目皿を点検し、汚れがある場合には各メーカー指定の取り扱いに準じて掃除してください。
●通 常の保守は加湿モジュール点検（洗浄）、給水
配管のフラッシング、給水ストレーナ・ドレンパン
掃除などです。
●衛生的な空調を行うためには、運転を休止している空調機器内に含水状態の加湿モジュールが長時間放置されることは望ましくありません。定期的に加湿モジュールが乾燥しない場合、臭気の発生に至る場合があります。
 調機器の運転を停止する際には、加湿器の＊空運転を停止（給水停止）して、1 時間以上の送風（空調機アフターラン）により、加湿モジュー
ルを乾燥させてください。
＊空 調機アフターラン（送風運転）が困難な場合
は、空調機を運転停止する前に加湿器の給水を停止することで、加湿モジュールを乾燥させるスケジュール運転の実施をご検討ください。
 4 時間運転など連続した運転の場合、一日＊2に一度、１時間以上加湿器の運転を停止（給水停止）し、送風による加湿モジュールの乾燥を行ってください。 給水を停止しても加湿モ
ジュールに保水した水が気化蒸発することで、極端な加湿不足などの不都合は回避可能です。
また、給水ステップ制御により交互運転を行い、加湿モジュールを乾燥させる事例もあります。その場合、「ステップ制御仕様」をご使用ください。
●加湿モジュールは、使用によって汚れが堆積するため、加湿能力および加湿による気化冷却効果が徐々に低下します。以下の点にご注意ください。
 れの量は、水質や運転環境の様々な要因に＊汚よって変化しますので定期的に監視し、汚れの質や量に応じた洗浄方法、洗浄サイクルを定めてください。水道法水質基準に準じている場合
でも、全硬度、シリカ成分量などが多ければ、それだけ汚れやスケール成分の析出量も多くなる可能性があります。

＊ 参 考として、（ 一 社 ）日本 冷 凍 空 調 工 業 会 標
準規格では「冷凍空調機器用冷却水水質基準（JRA-GL02-1994）」に お い て、 冷 却 水 の補給水の水質についてスケールの傾向に影響を与 える項 目と基 準 は、pH(25 ℃ )：6.8 ～8.0、導電率 (25℃ )：30mS/m 以下、酸消費量 (pH4.8)：50mgCaCO ３/ℓ以下、全硬度：70mgCaCO ３/ℓ以下、カルシウム硬度：
50mgCaCO ３/ℓ以下、イオン状シリカ濃度：
30mgSiO ２/ℓ以下とされています。ただし、上記基準を満たした水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処
理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。
●加湿モジュールの交換周期は、加湿器の設置環境や供給水質、洗浄作業の頻度などに左右されますが、運転時間 5,000 時間を目安にしてください。
一般空調での暖房期の加湿運転時間を 1 日 10時間とした場合、年間 1,250 時間となりますので交換周期は 4 年が目安となります。また、年間空調での加湿運転時間は 5,000 時間となります
ので交換周期は 1 年が目安となります。
●加湿器を通過する気流または供給される給水中に撥水性を有する物質が含まれている場合、その成分の影響により加湿モジュールが撥水する場合があります。交換周期が短くなる場合がありますのでご注意ください。

流量管理システム機器

オプション仕様

滴下浸透気化式加湿器／VVVVVV

床置仕様【WM-VDF-V】

分割搬入仕様【WM-VDF-D】

全熱交換ユニットの SA 側出口へ

既設改修現場等の搬入間口に制の設置や、重さやスペース等の限がある場合に、3 分割して搬制限がある場合に対応する床置入し、現地で組み立て施工する

型です。

仕様です。

屋外設置仕様【WM-VDF-O】

ステップ制御仕様【WM-VDF-S】

屋外設置に対応する屋根付き仕

ステップ制御仕様は加湿器を気流様です。外板をポリウレタン塗装、

方向に対し左右に分割し、ゾーン

各種ビス等を SUS 製とし、耐候ごとに給水制御するものです。冬性を高めています。

期暖房時と中間期で生じる必要飽※塩害仕様、凍結防止仕様には対応しておりません。

和効率の変動に対応し、「加湿過多」や「ハンチング」を抑え、安定した加湿が行えます。

87

1 段目

2 段目

気化式加湿器
蒸気式加湿器
電極式蒸気加湿器
SEC タイプ… …………………………… P.89

電熱式蒸気加湿器
SJB タイプ… …………………………… P.99

間接蒸気式加湿器
SHE タイプ… ………………………… P.105

立体拡散蒸気噴霧装置
スチームブレンダー…………………… P.113

ダクト接続用蒸気加湿ユニット
SDC タイプ… ………………………… P.116

加湿用減圧機構付蒸気噴霧装置
ハイスチーマー………………………… P.119

88

気化 式 加 湿 器

電極式蒸気加湿器

SECタイプ【機器組込】空調機・チャンバ組込用（室内直接噴霧可）

蒸気式加湿器

電極式蒸気加湿器

水噴霧式加湿器は、水 中 の 電 極 に 交 流 電 流 を 流 す こ と でジュール熱の原理により水自体を発熱体として蒸気を発生するもので、ヒータを使用するパン型や電熱式とは異なり電極は発熱しません。運転はすべて
マイクロプロセッサによりコントロールされ、水処理を必要とせず、清浄な蒸気が得られます。
蒸気噴霧管を使用する空調機器組込用と蒸気ブロアを使用する室内直接噴
霧型の 2 種類を用意しており、一般空調から産業空調まで、幅広い用途にご使用いただけます。



モデルチェンジによりさらに機能が向上！

加湿器用水処理装置

加湿器価格表●従来品に比べ操作パネルを大型化。表示部にはバックライトを搭載することで、照度の低い空調機械室などでの使用にも配慮しています。
●従来品ではオプション仕様だった運転信号出力機能を標準搭載。加湿器の運転状態の確認が容易になりました。
●対応導電率が従来品の 12.5 ～ 35.0mS/m から 7.5 ～ 35.0mS/m へ。
一般的な水道水より低い導電率にも対応が可能になリました。
●従来品では一部の型番にのみ搭載されていた排水ポンプを全型番に標準搭載。排水時間を短縮し、蒸気量の落ち込みを緩和します。
●1 台で比例制御／ ON-OFF 制御の何れの制御方式にも対応します。
●最大蒸気発生量の 20 ～ 100% の範囲で出力調整が行えます。

室内直接噴霧型（WM-SEC03FA）

本体と蒸気噴霧管（WM-SEC10）SEC タイプの操作パネル仕様
空調機・チャンバ組込用※１

流量管理システム機器

機種・型式

電極式蒸気加湿器

型番（WM-）

SEC03

SEC05

SEC08

SEC10

SEC15

SEC25

SEC35

SEC45

SEC65

3.0

5.0

8.0

10.0

15.0

25.0

35.0

45.0

65.0

最大蒸気発生量（kg/h）

電極式蒸気加湿器／SSSSSS

注：蒸気発生量の5～10％程度は蒸気ホースおよび蒸気噴霧管でドレンとなります。
型番選定時にはドレン量を考慮した選定としてください。

蒸気量調整範囲（kg/h） 0.6〜3.0

1.0〜5.0

1.6〜8.0

2.0〜10.0

3.0〜15.0

5.0〜25.0

7.0〜35.0

9.0〜45.0

13.0〜65.0
63.4

定格電源

三相

AC200V※２
最大定格消費電力
（kW）

3.0

4.9

7.8

9.8

14.7

24.4

34.2

43.9

定格消費電力（kW）

2.3

3.8

6.0

7.5

11.3

18.8

26.3

33.8

48.8

最大定格電流値（A）※２

8.5

14.0

22.5

28.2

42.3

70.3

98.5

126.6

182.9

定格電流値（A）

6.5

10.8

17.3

21.7

32.5

54.1

75.8

97.4

140.7

蒸気シリンダ数

1

1

1

1

1

1

1

1

1

蒸気噴霧管数

1

1

1

1

1

1

1

2

2

運転時質量（kg）

19.5

24.0

本体塗装色

白・グレー（03 ～ 15 は樹脂色）2 色塗装（近似色 マンセル N-9.5 および 10B3.5/1）

50/60Hz

29.5

61.5

比例

●電流入力4〜20mADC・0〜20mADC

ON-OFF二位置式ヒューミディスタットによる ON-OFF 信号

本体周囲温湿度

1〜40℃（凍結しないこと） 10〜80%RH以下

噴霧管位置静圧±0.9kPa

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水[7.5〜35.0mS/m（75～350μS/cm）の範囲で使用可］

給水圧力、温度

0.1〜0.5MPa、5〜40℃

制御信号
使用条件

89

SEC （比例制御／ON-OFF制御兼用）+1.6/－0.8kPa

105.0●電圧入力0〜10VDC・2〜10VDC+1.6/－1.0kPa+1.8/－1.0kPa+2.0/－1.2kPa※ 1：蒸気噴霧管をパッケージエアコンに組み込む場合、寸法・使用条件により不具合が生じる場合があります。組み込みにあたっては、必ずパッケージエアコン製
造元または、取扱店にご確認ください。
※ 2：運転状況により一時的に定格電力値、定格電流値の 1.3 倍となることがあります。

選定上のご注意など●通常の保守は給水ストレーナほか各部の掃除などです。
●蒸気シリンダは交換部品です。運転時間 4,000 時間で交換が必要となります。

●加湿器本体………………………………………………………………… 1 台●蒸気噴霧管…………………………………………………………… 1 ～ 2 本●蒸気ホース……………………………………………………………… 1 ～ 2 本●排水ホース…………………………………………………………………… 1 本●給水フレキシブルチューブ… ……………………………………………… 1 本●施工要領書／設定要領書、試運転作業要領書……………………… 各 1 冊＊室内直接噴霧型は蒸気噴霧管のかわりに蒸気ブロアが付属品となります。

室内直接噴霧型
機種・型式
型番

電極式蒸気加湿器

SEC （比例制御／ ON-OFF 制御兼用）

WM-SEC03FA

WM-SEC05FA

WM-SEC08FA

WM-SEC10FA

WM-SEC15FA

ブロア分離取付

WM-SEC03FBWM-SEC05FB

WM-SEC08FB

WM-SEC10FB

WM-SEC15FB

3.0

5.0

8.0

10.0

15.0

最大蒸気発生量（kg/h）

注：蒸気発生量の 5 ～ 10％程度は蒸気ホースおよびブロア本体でドレンとなります。型番選定時にはドレン量を考慮した選定としてください。

蒸気量調整範囲（kg/h）

0.6 〜 3.0

蒸気ブロア風量（ｍ３/h）

140/115（50/60Hz）
AC200V

1.0 〜 5.0

1.6 〜 8.0

2.0 〜 10.0

3.0 〜 15.0

定格電源

三相

最大定格消費電力（kW）※１

3.0

50/60Hz
4.9

7.8

9.8

14.7

定格消費電力（kW）

2.3

3.8

6.0

7.5

11.3

8.5

14.0

22.5

28.2

42.3

6.5

10.8

17.3

21.7

32.5

運転音 dB（A）

48

48

48

51

60

蒸気シリンダ数

1

1

1

1

1

本体

19.5

24.0

ブロア

FA（一体取付）: 5.5

比例●電流入力 4 〜 20mADC・0 〜 20mADC

運転時
質量（kg）
本体塗装色
制御信号

29.5

FB（分離取付）: 7.5

白（近似色 マンセル N-9.5）・グレー（樹脂色）の２色●電圧入力 0 〜 10VDC・2 〜 10VDC

使用条件

ON-OFF二位置式ヒューミディスタットによる ON-OFF 信号

本体周囲温湿度

1 〜 40℃（凍結しないこと） 10 〜 80%RH 以下

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水 [7.5 〜 35.0mS/m（75 ～ 350 μ S/cm）の範囲で使用可］

給水圧力、温度

0.1 〜 0.5MPa、5 〜 40℃

電極式蒸気加湿器／SSSSSS

最大定格電流値（A）
定格電流値（A）※１

流量管理システム機器

ブロア一体取付

加湿器価格表仕様

加湿器用水処理装置

梱包内容

水噴霧式加湿器

保守点検

蒸気式加湿器●制御方式は、同一型番で比例制御／ ON-OFF 制御のどちらにも対応できます。
●使用場所の温度条件、使用する蒸気ホースの長さにより異なりますが、蒸気
ホースや蒸気噴霧管またはブロア本体にて蒸気発生量の 5 ～ 10％程度がドレンとなります（当社標準条件の場合）。加湿器選定時には、ドレン量を考慮した型番選定としてください。
立体拡散蒸気噴霧装置（WM-SBA タイプ）をご使用の場合は ､ 立体拡散蒸気噴霧装置のサイズや段数等によりドレン量が異なります。加湿器型番の変更が必要となる場合がありますので ､ 弊社宛に選定をご依頼ください。
●操作パネルで設定することにより、最大蒸気発生量の 20～100%の範囲内で出力調整が行えます。蒸気シリンダの寿命を長くするためには、加湿負荷に対し余裕のある蒸気発生量で選定されることをおすすめします。
●電極式の蒸気発生量の制御は蒸気シリンダ内の水位調整によるため、加湿信号に対してタイムラグが生じます。給気露点制御など精密な制御を行う場
合は電熱式蒸気加湿器のご採用をご検討ください。
●外気処理空調機の加湿などで流通空気の温度が低い場合は、立体拡散蒸気噴霧装置（スチームブレンダー）の使用をご検討ください。
●加湿器と公共の水道管は直結できません。このような場合はシスタ一ン（型式認可品）をご使用ください。水道直結給水についてはお問い合わせください。
●給水の導電率は 7.5 ～ 35.0mS/m の範囲内としてください。純水はご使用になれません。また、軟水器はフォーミングが発生しやすくなるため、ご使用になれません。
●各加湿器ごとに漏電ブレーカおよび給水サービス弁、フラッシング用バルブを設けてださい。
●配管の保温処理を行ってください。
●排水は高温（100℃）になりますので、排水配管には配管用炭素鋼鋼管など耐熱性のものを使用してください。
●蒸気噴霧管をご使用の場合、噴霧管下部には必ずドレンパンをご用意ください。
●蒸気噴霧管、ホース類は弊社純正部品をご使用ください。弊社製品以外の蒸気噴霧管、ホース類を使用された場合、内部圧力などにより警報の発報や故障、漏水などの不具合が生じる恐れがあります。弊社純正部品以外をご使用される場合は、弊社宛ご相談ください。

●通気、設置場所に腐食性ガスが予想される場合、使用できないことがありますので事前にご相談ください。
●加湿器からの排水の pH 値について、水道水や純水を加熱すると水の中に含まれる遊離炭酸が脱気するため、pH 値は 8 ～ 9 に上昇することがあります。
また、軟水を加熱すると、炭酸ナトリウムの影響により pH 値は 8 ～ 11 に上昇することがあります。加湿器の排水を再利用される場合や複数台のご使用で排水を貯留してから排水する場合など、pH 値が排水規制（排水に関わる基準）を超えることがありますのでご注意ください。
●空気清浄度を管理されている室内、施設を対象に加湿器をご使用になる場
合は、加湿器を組み込んだ空調系統の加湿器二次側に、要求清浄度を満足できる能力を有する最終フィルタを設置してください。また、蒸気ブロアを使用する室内直接噴霧型の場合はフィルタなどを設置する事ができません。
使用環境により蒸気が凝縮して水滴となり滴下することや、稀に水質などを起因とするスケールなど塵埃が発生する場合があります。
●（一財）日本建築センター 建築設備耐震設計・施工指針に準拠する耐震強度が必要な場合は、オプション品（本体取付フレームまたは本体取付架台）を使用した取り付けが必要となります。
●本加湿器は屋内仕様です。屋外に設置する場合はオプションの「屋外ボックス」をご使用ください。また、「屋外ボックス」を使用した場合においても仕様表記載の本体周囲温湿度の条件内としてください。

気化 式 加 湿 器

選定・ご使用にあたって※ 1：運転状況により一時的に定格電力値、定格電流値の 1.3 倍となることがあります。

90

気化 式 加 湿 器

外形図【加湿器本体 SEC03・SEC05・SEC08・SEC10・SEC15】

365

蒸気ホース

7

蒸気式加湿器

672

275

操作パネル

水噴霧式加湿器

給水フレキシブルチューブ●蒸気噴霧管 … ………………………………… 1 本●蒸気ホース … ………………………………… 1 本●排水ホース … ………………………………… 1 本●給水フレキシブルチューブ… ………………… 1 本●蒸気シリンダ …………………………………… 1 個

電源スイッチ

排水ホース【加湿器本体 SEC25・SEC35】

加湿器用水処理装置

545

蒸気ホース

352

7

加湿器価格表814

操作パネル

給水フレキシブルチューブ●蒸気噴霧管 … ………………………………… 1 本●蒸気ホース … ………………………………… 1 本●排水ホース … ………………………………… 1 本●ドレンパン用排水ホース ……………………… 1 本●給水フレキシブルチューブ… ………………… 1 本●逆止弁 … ……………………………………… 1 個●蒸気シリンダ …………………………………… 1 個

逆止弁

流量管理システム機器

排水ホース

電源スイッチドレンパン用排水ホース【加湿器本体 SEC45・SEC65】
蒸気ホース
690

7

操作パネル

888

電極式蒸気加湿器／SSSSSS

444

給水フレキシブルチューブ

逆止弁

91

排水ホース
ドレンパン用排水ホース

電源スイッチ

●蒸気噴霧管 … ………………………………… 2 本●蒸気ホース … ………………………………… 2 本●排水ホース … ………………………………… 1 本●ドレンパン用排水ホース ……………………… 1 本●給水フレキシブルチューブ …………………… 1 本●逆止弁 … ……………………………………… 1 個●蒸気シリンダ …………………………………… 1 個

気化 式 加 湿 器【蒸気噴霧管】
A
E

F

B

C

F

3/100

ドレン用軟銅管φ22

寸法（mm）
C
n-φD

E

F
80

H22-150

150

98

26

8-φ10

26

H22-300

300

176

62

12-φ106280

H22-450

450

264

93

13-φ109380

H30-150

150

112

19

8-φ14

19

100

H30-300

300

256

22

17-φ1422100

H30-450

450

340

55

18-φ1455100

H30-600

600

340

100

18-φ14160100

H30-900

900

595

100

18-φ14205

100

H30-1200

1200

901

100

18-φ14199

100

H30-1500

1500

1190

100

18-φ14210

100

H40-300

300

256

22

17-φ1422100

H40-450

450

340

55

18-φ1655

100

H40-600

600

340

100

18-φ16160100

H40-900

900

595

100

18-φ16205

100

H40-1200

1200

901

100

18-φ16199

100

H40-1500

1500

1190

100

18-φ16210100

適合加湿器：蒸気噴霧管数

WM-SEC03：１本

WM-SEC05：１本
WM-SEC08：１本
WM-SEC10：１本
WM-SEC15：１本
WM-SEC10：１本
WM-SEC15：１本
WM-SEC15：１本

加湿器価格表φ40

B

加湿器用水処理装置

φ30

A

水噴霧式加湿器

蒸気噴霧管品番

蒸気式加湿器n-φD

WM-SEC25：１本
WM-SEC35：１本
WM-SEC45：2 本
WM-SEC65：2 本

流量管理システム機器※組込用の場合は、蒸気噴霧管の品番をご指定ください。なお、複数本使用する型番では異なるサイズの噴霧管を組み合わせることはできませんのでご注意ください。
※品番 H22-150、H30-150、H30-300、H40-300 は空調機器やダクトの側板への直付はできません。隔壁継手（オプション品）などをご使用ください。
※品番 H30-600、H40-600 以上の長さの噴霧管を使用する場合は、あらかじめ管端を支持する必要があります。

【蒸気ブロア（ファンユニット）】
D

適合加湿器

H

風入口

H ※1

蒸気出口

W

H

D

WM-SEC03 〜 15FA

365

170

275

WM-SEC03 〜 15FB

360

280

265

※加湿器本体との間は蒸気ホースで接続します。
※ブロアの電源は加湿器本体より供給されます。
※ 1：分離取付 /FB の場合には、ブロアの下部にブロア取付ブラケット（破線：H110mm）が追加になります。

電極式蒸気加湿器／SSSSSS

W

蒸気入口

92

気化 式 加 湿 器

オプション
本体取付フレーム

型番

適合加湿器型番

専用の取付フレームです。空調機組込型の SEC03 ～ SEC65、
室内直接噴霧型の SEC03FA/FB ～ SEC15FA/FB に対応します。

WM-SECBLA1

SEC03 ～ SEC15、
SEC03FA/FB ～ SEC15FA/FB●材質：SUS304 t1.5

WM-SECBLA2

SEC25・SEC35

WM-SECBLA3

SEC45・SEC65

蒸気式加湿器WM-SECBLA1

WM-SECBLA2

480

300

水噴霧式加湿器

540

360

510

330
50

270

445

60

60

4-φ10

加湿器価格表

748

60

160

688

562

672

40

4-φ6
250

620

680
650

50

60

445

730

電極式蒸気加湿器／SSSSSS

4-φ10

790

流量管理システム機器

WM-SECBLA360

加湿器用水処理装置

627

30

4-φ10

93
400

8-φ6

8-φ6

型番

適合加湿器型番

鋼製の専用架台です。空調機組込型の SEC03 ～ SEC65、
室内直接噴霧型の SEC03FA/FB ～ SEC15FA/FB に対応します。

WM-SECTK1

SEC03 ～ SEC15、
SEC03FA/FB ～ SEC15FA/FB●材質：WM-SECTK1‥‥‥‥‥ SS400（L40×40×t3）

WM-SECTK2

SEC25・SEC35

WM-SECTK3

SEC45・SEC65

WM-SECTK2・3‥ ‥‥ SS400（L50×50×t4）

気化 式 加 湿 器

本体取付架台※取付架台と壁に、振れ防止等の施工をしてください。
※本体周囲スペースにつきましては、仕様書および施工要領書／設定要領書をご参照ください。

WM-SECTK1

WM-SECTK2

310

4- φ 8
（取付穴）

545

加湿器本体

145

加湿器本体

688

627

20

96

水噴霧式加湿器

2- φ 8
（取付穴）

77

270

40
1445

16

加湿器用水処理装置

1565

250

長穴

495

695

2- φ 8 × 16L

410

310

流量管理システム機器

（60）

（75）

245

410

20

25

4-φ13

加湿器価格表

425

325

4-φ13

210

325

蒸気式加湿器●標準塗装色：マンセル 5Y7/1（近似色）

WM-SECTK3690

2- φ 8
取付穴

加湿器本体

128

445

730

電極式蒸気加湿器／SSSSSS

400
1640

16

695

H

2- φ8×16L
長穴

4-φ13

505

405
（75）

505

25

570

室内直接噴霧型
WM-SEC08FA（取付架台付）94

間接排水ボックス

型番

WM-KHB0308

WM-KHB0308
WM-KHB1015

SEC10・SEC15、
SEC10FA/FB・SEC15FA/FB

WM-KHB2535

SEC25・SEC35

370

4-φ10
（取付穴）

70

85

30
330

20 140

12.5

325

12.5

WM-SEC排水より

55

345

12.5

WM-SEC排水より

85

40
300

50

320

180

350

加湿器価格表

No.

50

50

325

排水

265

排水

370

加湿器用水処理装置

40

40

部品名称

仕様

No.

①

水槽

SUS304②

水槽カバー

SUS304③加湿器排水接続口

外径φ 40

SUS304④

排水管

外径φ 40

SUS304⑤

排水口（プラグ付）

Rc3/8

60

370

SUS304

280

部品名称

仕様

①

水槽

SUS304②

水槽カバー

SUS304③加湿器排水接続口

外径φ 40

SUS304④

排水管

外径φ 40

SUS304⑤

排水口（プラグ付）

Rc3/8

SUS304

流量管理システム機器

WM-KHB2535
550

60

WM-SEC排水より

No.

60

95

40

286

60

15

506

220

電極式蒸気加湿器／SSSSSS

525
4-φ10
（取付穴）

60

370

排水

310

40

95

85

40

60

310

12.5

30

水噴霧式加湿器

225

適合加湿器型番
SEC03 ～ SEC08、
SEC03FA/FB ～ SEC08FA/FB

WM-KHB1015
345

4-φ10
（取付穴）
20

蒸気式加湿器

排水温度を低下させる場合に使用する、電極式蒸気加湿器専用の間接排水ボックスです。
空調機組込型の SEC03 ～ SEC35、室内直接噴霧型の SEC03FA/FB ～ SEC15FA/
FB に対応します。
間接排水ボックスに接続することにより、排水温度を約 60℃以下まで低下させることが
可能です。

220

気化 式 加 湿 器

オプション

500

280

60

部品名称

仕様

①

水槽

SUS304②

水槽カバー

SUS304③加湿器排水接続口

外径φ 40

SUS304④

排水管

外径φ 40

SUS304⑤

排水口（プラグ付）

Rc3/8

⑥

パチン錠

SUS304⑦

排水ホース固定台

SUS304

SUS304

型番

間接排水ボックスを使用する場合の鋼製の専用架台です。空調機組込型の SEC03 ～SEC35、室内直接噴霧型の SEC03FA/FB ～ SEC15FA/FB に対応します。

WM-SECTKB1
WM-SECTKB2

SEC10・SEC15、
SEC10FA/FB・SEC15FA/FB

WM-SECTKB3

SEC25・SEC35※取付架台と壁に、振れ防止等の施工をしてください。
※本体周囲スペースにつきましては、仕様書および施工要領書／設定要領書をご参照ください。

WM-SECTKB1

WM-SECTKB2

370

4-φ8
（取付穴）

加湿器本体

470

加湿器本体

270

470

545

545

1500

1500

40

325

450

4-φ13
（基礎穴）
20

20

340

245

60

60

2-φ8
（取付穴）

加湿器本体

96

272.5

電極式蒸気加湿器／SSSSSS

688

145

250

1565

16

695

2-φ8×16
（長穴）

370

450

75

350

25

4-φ13
（基礎穴）

420

流量管理システム機器

WM-SECTKB3370

加湿器価格表410

670

加湿器用水処理装置

4-φ13
（基礎穴）

627

470
627
40

水噴霧式加湿器

77

270
77

4-φ8
（取付穴）

蒸気式加湿器●材質：WM-SECTKB1・2‥ ‥‥ SS400（L40×40×t3）
WM-SECTKB3‥ ‥‥‥‥ SS400（L50×50×t4）●標準塗装色：マンセル 5Y7/1（近似色）

適合加湿器型番
SEC03 ～ SEC08、
SEC03FA/FB ～ SEC08FA/FB

気化 式 加 湿 器

間接排水ボックス対応本体取付架台96

屋外ボックス
建物屋上など、屋外に加湿器を設置する場合に使用する電極式蒸気加湿器専用の屋外ボックスです。
※屋外ボックスを使用した場合においても、加湿器本体の周囲温湿度は使用条件の範囲内としてください。
※屋外ボックス正面側に１m 以上のサービススペースが必要です。

WM-SEC03 ～ 15-BX

WM-SEC25/35-BX

720

1000

480

570

蒸気噴霧管へ

蒸気噴霧管へ給水フレキシブル
チューブ

排水ホース

≒ 150

≒150

給水口
給水口

基礎穴
（4-φ15）900

基礎穴（4-φ15）620

加湿器価格表WM-SEC45/65-BX
1140

60

加湿器用水処理装置

排水ホース

1750

放熱ファン

1580

水噴霧式加湿器

加湿器本体

放熱ファン

加湿器本体

給水フレキシブル
チューブ

670

蒸気
噴霧管へ

加湿器本体

放熱ファン

1800

流量管理システム機器
電極式蒸気加湿器／SSSSSS
9760

蒸気式加湿器●材質：鋼板●標準塗装色：マンセル 5Y7/1（近似色）

51

気化 式 加 湿 器

オプション

給水フレキシブル
チューブ

排水ホース

≒150

給水口
基礎穴
（4- φ15）1040

品番

適合加湿器型番

搬入時質量

WM-SEC03-BX
WM-SEC05-BX
WM-SEC08-BX
WM-SEC10-BX
WM-SEC15-BX

SEC03 ～ SEC15

約126kg

WM-SEC25-BX
WM-SEC35-BX

SEC25・SEC35

約 192kg

WM-SEC45-BX
WM-SEC65-BX

SEC45・SEC65

約 247kg

気化 式 加 湿 器

各種継手類
配管による蒸気ホースの延長（配管用ステンレス鋼管等、客先ご用意）や、空調機側板への蒸気ホース施工時にご使用いただけるよう、
各種継手類を用意しています。

エルボ（材質：SUS304）

隔壁継手（材質：SUS304）
B

G

C
t

F

D

E

B

C

D

蒸気式加湿器

外径φA

外径φA

4-φ5.5B

適合加湿器型番

φA

C

D

E

F

G

t

φ22

45

WM-SEC03

φ22

40

30

38

70

110

2

70

WM-SEC05
WM-SEC08
WM-SEC10
WM-SEC15

φ30

50

40

38

70

110

2

70

WM-SEC25
WM-SEC35
WM-SEC45
WM-SEC65

φ40

60

50

43

80

125

2

WM-SEC05
WM-SEC08
WM-SEC10
WM-SEC15
WM-SEC25
WM-SEC35
WM-SEC45
WM-SEC65φ30

φ40

延長管（材質：SUS304）

蒸気ホース配管接続継手（材質：SUS304）

100

≒L

加湿器用水処理装置

φA

WM-SEC03

水噴霧式加湿器

適合加湿器型番

≒φB

C

外径φA

D

φA

適合加湿器型番

φA

≒φB

≒L

C

接続径 D

WM-SEC03

φ22

WM-SEC03

φ22

33

63

40

Rc3/4

φ30

WM-SEC05
WM-SEC08
WM-SEC10
WM-SEC15

φ30

49

69

40

Rc１1/4

φ40

WM-SEC25
WM-SEC35
WM-SEC45
WM-SEC65

φ40

68

90

55

Rc2

WM-SEC05
WM-SEC08
WM-SEC10
WM-SEC15
WM-SEC25
WM-SEC35
WM-SEC45
WM-SEC65

流量管理システム機器

適合加湿器型番

加湿器価格表外径φA

電極式蒸気加湿器／SSSSSS
98

気化 式 加 湿 器

電熱式蒸気加湿器

SJBタイプ【機器組込】空調機・チャンバ組込用（室内直接噴霧可）

蒸気式加湿器WM-SJB03FB

電熱式蒸気加湿器

水噴霧式加湿器

は、加湿器加熱タンク内の水を電熱ヒータで加熱して蒸気を発生させるもので、電熱ヒータの制御にはソリッドステートリレーを採用、予熱機能も装備して蒸気発生の立ち上がり時間が短く、制御の応答性に優れています。標準仕様の製品で軟水・一次純水どちらの水質でもご使用いただけるほか、1 台で比例制御・ON-OFF 制御の何れにも対応します。蒸気噴霧管を使用する空調機器組込型 7 型番、蒸気ブロアを使用する室内直接噴霧型 3 型番を用意しています。

WM-SJB42

加湿器用水処理装置

精密な湿度制御に対応します●工場空調・病院空調・クリーンルーム・恒温恒湿施設な
ど、精密な湿度制御に対応する蒸気式加湿器です。

●電熱ヒータの制御にソリッドステートリレー（半導体リレー）を採用。

●独自のマイコン制御により、加湿要求信号に応じたブロー
量を自動設定。定時ブロー時の露点落ち込みを抑え、外気処理空調機などの露点制御においてもハンチングの小さい優れた制御性を示します（特許取得 No. 6181927）。

●予熱機能を全型番に標準装備、加熱タンク内の水温を 70〜 80℃に保ちます。

加湿器価格表●蒸気発生量の出力調整機能（20 ～ 100%）を搭載。加湿負荷に見合った出力調整が可能です。

●給水制御には耐久性の高いステンレス製ボールタップを採用、穏やかな給水で加熱タンクの水温低下を抑えます。
● 1台で比例制御・ON-OFF 制御の何れにも対応します。

仕様
空調機・チャンバ組込用※ 1
機種・型式

電熱式蒸気加湿器

流量管理システム機器

型番
蒸気発生量（kg/h）

SJB （比例制御／ ON-OFF 制御兼用）

WM-SJB03

WM-SJB07

WM-SJB14

WM-SJB28

WM-SJB42

WM-SJB56

WM-SJB85

3.2

7.2

14.2

28.4

42.5

56.8

85.0

注：蒸気発生量の 5 ～ 10％程度は蒸気ホースおよび蒸気噴霧管でドレンとなります。型番選定時にはドレン量を考慮した選定としてください。

定格電源

単相 AC200V
50 / 60Hz

三相

定格消費電力（kW）

2.9

5.8

AC200V50 / 60Hz
10.8

21.6

32.4

43.2

64.8

電熱式蒸気加湿器／SSSSSS

定格電流値（A）

14.5

16.6

31.2

62.4

93.5

125

187

蒸気噴霧管数

1

1

1

1

2

2

4

22-15022-30022-45030-15030-30030-45030-60030-15030-30030-45030-60030-90030-1200
30-1500

40-30040-45040-60040-90040-1200
40-1500

35-30035-45035-60035-90035-1200
35-1500

40-30040-45040-60040-90040-1200
40-1500

35-30035-45035-60035-90035-1200
35-1500

運転時質量（kg）

27

45

47

73

123

143

221

本体塗装色

アイボリー系（マンセル 5Y7/1）

適合蒸気噴霧管（外径 - 長さ）（mm）

安全保護機能●ヒータ過熱防止機能 ●空運転防止機能 ●低水位検知 ●高水位・泡検知 ●給水遮断弁過電流検知 ●排水電磁弁過電流検知

外部信号「運転」、「異常」を無電圧接点信号として取り出し可能

制御信号
使用条件

99

WM-SJB03

比例制御
ON-OFF●電流入力 4 〜 20mADC●電圧入力 0 ～ 10V

ヒューミディスタットによる ON-OFF 信号

本体周囲温湿度

1 〜 40℃（凍結しないこと） 80%RH 以下

噴霧管位置静圧-1.0 〜 +2.0kPa

給水水質

軟水または一次純水（導電率 0.1 ～ 1.0mS/m）

給水圧力、温度

0.05 〜 0.5MPa

5 〜 40℃

0.08 ～ 0.5MPa

5 ～ 40℃※ 1：蒸気噴霧管をパッケージエアコンに組み込む場合、寸法・使用条件により不具合が生じる場合があります。組み込みにあたっては、必ずパッケージエアコン製
造元または、取扱店にご確認ください。

組込例
加湿チャンバへの組込

気化 式 加 湿 器

空調機への組込

蒸気式加湿器選定・ご使用にあたって込んだ空調系統の加湿器二次側に、要求清浄度を満足できる能力を有する最終フィルタを設置してください。また、蒸気ブロアを使用する室内直接噴霧型の場合はフィルタなどを設置する事ができません。使用環境により蒸気が凝縮して水滴となり滴下することや、稀に水質などを起因とするスケールなど塵埃が発生する場合があります。
●本加湿器は屋内仕様です。屋外に設置する場合
はオプションの「屋外ボックス」をご使用ください。また、「屋外ボックス」を使用した場合においても下記使用条件の本体周囲温湿度の条件内としてください。

保守点検●通常の保守は給水ストレーナほか各部の掃除などです。
●ヒータは交換部品です。運転時間10,000 時間をめやすに交換が必要となります。

仕様
室内直接噴霧型
SJB （比例制御／ ON-OFF 制御兼用）

電熱式蒸気加湿器
WM-SJB03FBWM-SJB07FBWM-SJB14FB

3.2

7.2

14.2

蒸気発生量（kg/h）
蒸気ブロア風量（ｍ３/h）

注：蒸気発生量の5～10％程度は蒸気ホースおよびブロア本体でドレンとなります。型番選定時にはドレン量を考慮した選定としてください。

140/115（50 / 60Hz）

定格電源

単相

定格消費電力（kW）

2.9

5.8

10.8

定格電流値（A）

14.5

16.6

31.2
59

運転音 dB（A）
運転時
質量（kg）

AC200V

50/60Hz

三相

AC200V50 / 60Hz

48

51

本体

27

45

47

ブロア

7

7

7

本体塗装色

アイボリー系（マンセル 5Y7/1）

安全保護機能●ヒータ過熱防止機能 ●空運転防止機能 ●低水位検知 ●高水位・泡検知 ●給水遮断弁過電流検知 ●排水電磁弁過電流検知

外部信号「運転」、「異常」を無電圧接点信号として取り出し可能
比例制御●電流入力 4 〜 20mADC

ON-OFFヒューミディスタットによる ON-OFF 信号

本体周囲温湿度

1 〜 40℃（凍結しないこと）80%RH 以下

給水水質

軟水または一次純水

給水圧力、温度

0.05 〜 0.5MPa

制御信号

電熱式蒸気加湿器／SSSSSS

機種・型式
型番

流量管理システム機器●加湿器本体…………………………………… 1 台●蒸気噴霧管………………………………1 ～ 4 本●蒸気ホース…………………………………1 ～ 4 本……………………………… 1 本●給水軟銅管（1m）●給水ストレーナ（R1/ 2）… …………………… 1 個●排水ホース（SJB03 ～ 28 のみ）…………… 1 本●施工要領書、設定要領書、試運転作業要領書… 一式＊ 室 内直接噴霧型は、蒸気噴霧管のかわりに蒸気ブロアが付属品となります。

加湿器価格表梱包内容

加湿器用水処理装置●制御方式は、同一型番で比例制御 /ON-OFF 制
御のどちらにも対応できます。
●記載の蒸気発生量は当社標準条件における定格
電圧での値であり、電源電圧の変化に伴い増減します。また、定格電圧においてもヒータの特性により、蒸気発生量は±5% の範囲で変動します。
蒸気ホースや蒸気噴霧管またはブロア本体にて蒸気発生量の 5 ～ 10％程度がドレンとなります（当社標準条件の場合）。加湿器選定時には、ドレン量を考慮した型番選定としてください。
立体拡散蒸気噴霧装置（WM-SBA タイプ）をご使用の場合は ､ 立体拡散蒸気噴霧装置のサイ
ズや段数等によりドレン量が異なります。加湿器型番の変更が必要となる場合がありますので ､弊社宛に選定をご依頼ください。
●外気処理空調機の加湿などで流通空気の温度が低い場合は、立体拡散蒸気噴霧装置（スチーム
ブレンダー）の使用をご検討ください。
●加 湿器と公共の水道管は直結できません。このような場合はシスタ一ン（型式認可品）をご使用ください。
●給水は軟水または一次純水をご使用ください。水道水もご使用いただけますが、頻繁にメンテナン
ス作業が必要となります。
●各加湿器ごとに漏電ブレーカおよび給水サービス
弁、フラッシング用バルブを設けてださい。
●配管の保温処理を行ってください。
●排水は高温（100℃）になりますので、排水配管には配管用炭素鋼鋼管など耐熱性のものを使用
してください。
●SJB42 ～ 85 は、電気配線を電装部底面の電線貫通用パネル部分から取り入れる仕様となっていますが、電源線取入部寸法に制限があります。
可とう電線管などの曲げ半径の仕様に応じて本体を架台に乗せるなど高さ寸法の調整をご検討ください。
●蒸気噴霧管をご使用の場合、噴霧管下部には必ずドレンパンをご用意ください。
●蒸 気噴霧管、ホース類は弊社純正部品をご使用ください。弊社製品以外の蒸気噴霧管、ホース類を使用された場合、内部圧力などにより警報の発報や故障、漏水などの不具合が生じる恐れがあります。 弊社純正部品以外をご使用される
場合は、弊社宛ご相談ください。
●通気、設置場所に腐食性ガスが予想される場合、使用できないことがありますので事前にご相談ください。
●加 湿器からの排水の pH 値について、水道水や純水を加熱すると水の中に含まれる遊離炭酸が脱気するため、pH 値は 8 ～ 9 に上昇することがあります。また、軟水を加熱すると、炭酸ナト
リウムの影響により pH 値は 8 ～ 11 に上昇することがあります。加湿器の排水を再利用される場
合や複数台のご使用で排水を貯留してから排水する場合など、pH 値が排水規制（排水に関わる基準）を超えることがありますのでご注意ください。
●空 気清浄度を管理されている室内、施設を対象に加湿器をご使用になる場合は、加湿器を組み水噴霧式加湿器

選定上のご注意など●電圧入力 0 ～ 10V

使用条件

5 〜 40℃

100

気化 式 加 湿 器

外形図【SJB03・SJB07・SJB14・SJB28】
W

蒸気ホース

操作パネル

D

W

H

D

477

570

300

590

770

300

815

800

360

WM-SJB07

H

蒸気式加湿器型番
WM-SJB03
WM-SJB14
WM-SJB28

水噴霧式加湿器●蒸気噴霧管 … ………………………………
●蒸気ホース … ………………………………
●給水軟銅管 … ………………………………
●給水ストレーナ ………………………………
●排水ホース … ………………………………
●加熱タンク … ………………………………

給水ストレーナ

排水ホース

給水軟銅管

1本
1本
1本
1個
1本
1個

W

214

D

操作パネル
51

蒸気ホース

H
給水軟銅管
給水ストレーナ

電線貫通用パネル

番

H

D

500

1200

555

WM-SJB56

550

1200

605

電熱式蒸気加湿器／SSSSSS●蒸気噴霧管 … ………………………………
●蒸気ホース … ………………………………
●給水軟銅管 … ………………………………
●給水ストレーナ ………………………………
●加熱タンク … ………………………………

2本
2本
1本
1個
1個

●蒸気噴霧管 … ………………………………
●蒸気ホース … ………………………………
●給水軟銅管 … ………………………………
●給水ストレーナ ………………………………
●加熱タンク … ………………………………

4本
4本
1本
1個
2個

【SJB85】
蒸気ホース

1000

214

操作パネル

555

51

流量管理システム機器

250

加湿器価格表型
排水口

W

WM-SJB421200

加湿器用水処理装置【SJB42・SJB56】

排水口

250

給水軟銅管

101

給水ストレーナ

電線貫通用パネル

A

F
E

C

B

気化 式 加 湿 器【蒸気噴霧管】

n-φDF

ドレン軟銅管（1m）

WM-SJB03：1 本

WM-SJB07：1 本

φ30

φ35

φ40

C

n- φ DE

F

H22-150150    98

26

8-φ10

26

80

H22-300

300

176

62

12-φ106280

H22-450

450

264

93

13-φ109380

H30-150

150

112

19

8-φ14

19

100

H30-300

300

256

22

17-φ1422100

H30-450

450

340

55

18-φ1455100

H30-600

600

340

100

18-φ14160100

H30-150

150

112

19

8-φ14

19

100

H30-300

300

256

22

17-φ1422100

H30-450

450

340

55

18-φ1455100

H30-600

600

340

100

18-φ14160100

H30-900

900

595

100

18-φ14205

100

H30-1200

1200

901

100

18-φ14199

100

H30-1500

1500 1190

100

18-φ14210

100

H35-300

300

256

22

17-φ1422100

H35-450

450

340

55

18-φ1655

100

H35-600

600

340

100

18-φ16160100

H35-900

900

595

100

18-φ16205

100

H35-1200

1200

901

100

18-φ16199

100

H35-1500

1500 1190

100

18-φ16210

100

H40-300

300

256

22

17-φ1422100

H40-450

450

340

55

18-φ1655

100

H40-600

600

340

100

18-φ16160100

H40-900

900

595

100

18-φ16205

100

H40-1200

1200

901

100

18-φ16199

100

H40-1500

1500 1190

100

18-φ16210

100※組 込用の場合は、蒸気噴霧管の品番をご指定ください。なお、複数本使用する型番では異なるサイズの噴霧管を組み合わせることはできませんのでご注意ください。
※品番 H22-150・H30-150・H30-300・H35-300・
H40-300 は、側板に蒸気があたり、凝縮が発生するため空調機器やダクトの側板への直付はできません。隔壁継手（オプション品）などをご使用ください。
※有 効長（A 寸法）600 以上の噴霧管を空調機器やダクトの側板に直付する場合は、先端部の支持または側板の補強が必要となります。

流量管理システム機器

WM-SJB28：1 本
WM-SJB56：2 本

φ30

B

加湿器価格表WM-SJB42：2 本
WM-SJB85：4 本

φ22

A

258
風入口

※加湿器本体との間は蒸気ホースで接続します。
※ブロアの電源は加湿器本体より供給されます。

100

282

182

蒸気出口

電熱式蒸気加湿器／SSSSSS【蒸気ブロア（ファンユニット）】353

加湿器用水処理装置

WM-SJB14：1 本

蒸気噴霧管品番

水噴霧式加湿器

適合加湿器型番

蒸気式加湿器

φ 22、φ 30、φ 35、φ 40

蒸気入口
30

102

気化 式 加 湿 器

オプション
取付架台
鋼製の専用架台です。
空調機組込型の SJB03 ～ SJB28、室内直接噴霧型の SJB03FB ～ SJB14FB に対応します。
W

取付穴

加湿器本体

蒸気式加湿器H

水噴霧式加湿器●材質：WM-SJBTK1‥‥‥‥‥ SS400（L40×40×t4）
WM-SJBTK2・3‥ ‥‥ SS400（L50×50×t4）●標準塗装色：マンセル 5Y7/1（近似色）
品

番

適合加湿器型番

取付穴

基礎穴

H1

WM-SJB03
WM-SJBTK1WM-SJB03FB基礎穴

WM-SJB07
WM-SJB14
WM-SJB07FBWM-SJB14FBWM-SJBTK3 WM-SJB28

D

H1

W

D

1275 690 477 340

4-φ10

4-φ13

1480 690 590 350

1510 690 815 410

屋外ボックス

加湿器価格表建物屋上など、屋外に加湿器を設置する場合に使用する電熱式蒸気加湿器専用の屋外ボックスです。
W

W2

D
放熱ファン

60

加湿器用水処理装置

WM-SJBTK2

H

蒸気噴霧管へ加湿器本体

H

流量管理システム機器
電熱式蒸気加湿器／SSSSSS
103

屋外フード

≒ 150
給水口

右側面 600 以上
サービススペース

排水ホース
基礎穴

前面 1000 以上
サービススペース

W1

下部給気網

●材質：鋼板●標準塗装色：マンセル 5Y7/1（近似色）
品

番

適合加湿器型番

基礎穴

H

W

W1

W2

D

搬入時質量

WM-SJB03-BX

WM-SJB03

4-φ15

1650

1000

900

250

600

約 200kg

WM-SJB07-BX

WM-SJB07

4-φ15

1650

1000

900

290

600

約 220kg

WM-SJB14-BX

WM-SJB14

4-φ15

1650

1000

900

290

600

約 220kg

WM-SJB28-BX

WM-SJB28

4-φ15

1650

1200

1100

290

600

約 240kg

WM-SJB42-BX

WM-SJB42

6-φ17

2150

1200

1100

290

850

約 380kg

WM-SJB56-BX

WM-SJB56

6-φ17

2150

1200

1100

290

850

約 400kg

WM-SJB85-BX

WM-SJB85

6-φ17

2150

1700

1600

290

850

約 530kg※屋 外ボックスを使用した場合においても、加湿器本体の周囲温湿度は使用条件の範囲内としてください。
※屋 外 ボ ッ ク ス 正 面 側 に 1,000mm 以 上 のサービススペースが必要です。また側面扉側に600mm 以上の電装部サービススペースが必要です。

気化 式 加 湿 器

排水温度低下仕様【WM-SJB-TA】

蒸気式加湿器

リレーおよびタイマーリレーを搭載した加湿器本体と、排水温度低下用の給水ユニットが付属された排水ボックスを接続し、加湿器からの排水温度を低下させる仕様です。加湿器からの排水を一度排水ボックスに流し、排水ボックスに供給される水と混ぜること
で、排水温度を 45℃未満まで低下※させることが可能です。
詳細は弊社宛お問い合わせください。
※定時排水時および排水ボックスへの給水温度が 25℃以下の場合

加湿器用水処理装置

各種継手類
配管による蒸気ホースの延長（配管用ステンレス鋼管等、客先ご用意）や、空調機側板への蒸気ホース施工時にご使用いただけるよう、
各種継手類を用意しています。

隔壁継手（材質：SUS304）

エルボ（材質：SUS304）
外径φA

B

C

G
t

F

B

D

E

4-φ5.5

外径φA

φA

B

適合加湿器型番

φA

C

D

E

F

G

t

WM-SJB03

φ22

45

WM-SJB03

φ22

40

30

38

70

110

2

WM-SJB07
WM-SJB14

φ30

70

WM-SJB07
WM-SJB14

φ30

50

40

38

70

110

2

WM-SJB42
WM-SJB85

φ35

70

WM-SJB42
WM-SJB85

φ35

50

40

38

80

120

2

WM-SJB28
WM-SJB56

φ40

70

WM-SJB28
WM-SJB56

φ40

60

50

43

80

125

2

※蒸気ホースの先端を 45°にカットして差し込んでください。

蒸気ホース配管接続継手（材質：SUS304）

100

≒L

≒φB

C
D

外径φA

外径φA

適合加湿器型番φA

WM-SJB03

φ22

適合加湿器型番

φA

≒φB

≒L

C

接続径 D

WM-SJB07
WM-SJB14

φ30

WM-SJB03

φ22

33

63

40

Rc3/4

WM-SJB42
WM-SJB85

φ35

WM-SJB07
WM-SJB14

φ30

49

69

40

Rc１1/4WM-SJB28
WM-SJB56

φ40

WM-SJB28
WM-SJB56

φ40

68

90

55

Rc2

※ W M - SJB42、W M - SJB85 の蒸気ホースの延長は、市販品（片長ニップル φ34×1Bと異径ソケット 1B × 11/4B）をご使用ください。

電熱式蒸気加湿器／SSSSSS

延長管（材質：SUS304）

流量管理システム機器

適合加湿器型番

加湿器価格表CD

水噴霧式加湿器

SJB03-TA タイプ
取付架台付き104

気化 式 加 湿 器

間接蒸気式加湿器

SHEタイプ【機器組込】
空調機・チャンバ 組込用

蒸気式加湿器

間接蒸気式加湿器

水噴霧式加湿器
加湿器用水処理装置

加湿器価格表流量管理システム機器

WM-SHE45

WM-SHE90

蒸気～蒸気の熱交換による清浄加湿制御性を大幅に改善●独自のマイコン制御を採用。加湿要求信号に応じた排水量を管理することで、定時排水時の露点落ち込みを抑え、制御性の向上を実現しました。
●同型番、最大 4 台の連動運転が可能となり、蒸気発生量は最大 480kg/h まで対応します。
●加湿器の故障や定期的なメンテナンスを行うことで運転が中断し、操業ロスにつながる年間加湿での需要をふまえ、加湿器複数台での連動制御による「バックアップ運転機能」、「ローテーション運転機能」を新たに搭載しています。
●標準仕様の製品で「軟水」
・「一次純水」の何れの水質にも対応。オプション仕様として「純水仕様」
を用意しています。

仕様
機種・型式

間接蒸気式加湿器

SHE

型番

WM-SHE20

WM-SHE35

WM-SHE45

WM-SHE60

WM-SHE90

WM-SHE120

20

35

45

60

90

120

蒸気発生量（kg/h）

注：蒸気発生量の 5 ～ 10％程度は蒸気ホースおよび蒸気噴霧管でドレンとなります。型番選定時にはドレン量を考慮した選定としてください。

供給蒸気圧力※1

0.2MPa（加湿器入口）※2

供給蒸気量（kg/h）

26

定格電源

単相

定格消費電力

15W

定格電流値

0.1A

※3

運転時質量（kg）

15A

Cv 値

2.5

蒸気噴霧管標準本数

1本

適合蒸気用
制御弁

46
AC200V

※4

59

78

117

156

50/60Hz

58

接続口径

76

115
25A

4.0

6.0

10.0
2本

本体塗装色

アイボリー系（マンセル 5Y7/1）

安全保護機能●低水位検知 ●高水位検知 ●排水異常検知 ●リーク異常検知 ●給水遮断弁過電流検知 ●排水電磁弁過電流検知

外部信号「運転」、「警報」、「排水電磁弁同期信号」、「蒸気制御弁信号」を無電圧接点信号として取り出し可能

使用条件

間接蒸気式加湿器／SSSSSS
105

は、病院、工場、地域冷暖房（DHC）など高圧蒸気の供給を受けられる空調設備に使用する加湿器です。ボイラからの供給蒸気（一次蒸気）により加湿器加熱タンク内の水を加熱し間接的に加湿蒸気（二次蒸気）を発生させるもので、従来の一次蒸気の噴霧による加湿とは異なり、蒸気 - 蒸気の熱交換により配管中の汚れや不純物を含まないクリーンな加湿が得られます。また供給蒸気を消費せず凝縮水として還水でき、熱効率やボイラの水質管理面からも有利です。

本体周囲温湿度

5 〜 40℃

噴霧管位置静圧-1.0 ～ +2.0kPa

80%RH 以下

給水水質

軟水または一次純水（導電率 0.1 ～ 1.0mS/m）

給水圧力、温度

0.05 〜 0.5MPa、5 〜 40℃

0.1 〜 0.5MPa、5 〜 40℃※ 1：供給蒸気圧力の上限は、0.25MPa です。
※ 2：加 湿器への供給蒸気圧力は、蒸気用制御弁や配管の圧力損失を見込み、加湿器本体蒸気入口圧力計の値で 0.2MPa を供給してください。供給蒸気圧力が0.2MPa を下回る場合、圧力に応じ加湿器の蒸気発生量も減少します。
※ 3：供給蒸気量はボイラなどからの一次蒸気量を表し、蒸気発生量の 1.3 倍をめやすにしてください。
※ 4：仕様表記載の Cv 値は加湿器 1 台による単独運転時の値です。複数台による連動運転およびローテーション運転の Cv 値につきましては当社宛お問い合わせください。

間接蒸気式加湿器 SHE タイプは大容量の加湿に対応するた連動運転では、加湿器個々の定時排水タイミングをコントロー
ルすることにより複数台の同時排水を避け、露点落ち込みを残りを子機としてグループ制御を行います。SHE120 タイ抑えます。また、連動用蒸気遮断弁（客先ご用意）を使用す

プ（120kg/h）× 4 台で蒸気発生量最大 480kg/h まで対応が可能です。

ることで、万一、加湿器になんらかの異常が発生した場合でも全加湿器の運転停止を回避することができます。

連動用蒸気遮断弁を使用した場合【正常運転】
蒸気用制御弁制御配線

開【正常運転時】【加湿器②に異常が発生した場合】
加湿器②の操作パネルにエラーが表示され、連動用蒸気遮断弁が閉まります。

手動 連動用蒸気バルブ 遮断弁

手動 連動用蒸気バルブ 遮断弁

加湿器①
（親機）

開

開

手動 連動用蒸気バルブ 遮断弁

開

閉

加湿器②
（子機）

手動 連動用蒸気バルブ 遮断弁

加湿器③
（子機）

開

開

運転停止

制御配線

開
手動
バルブ

開

開

加湿器②
（子機）

手動
バルブ

加湿器③
（子機）

開

運転

【加湿器②に異常が発生した場合】
蒸気用制御弁閉
手動バルブ

全加湿器が運転停止
加湿器①
（親機）

開

手動
バルブ

加湿器②
（子機）

開

手動
バルブ

加湿器③
（子機）

間接蒸気式加湿器／SSSSSS

加湿器①
（親機）

手動
バルブ

流量管理システム機器

蒸気用制御弁

加湿器価格表開

手動 連動用蒸気バルブ 遮断弁【正常運転時】

全加湿器の運転可能な状態が確認されると、親機から蒸気用制御弁へ『開』信号が出力され、加湿が行われます。このとき、1台でも異常があれば加湿は行われません。

手動操作により、異常発生機（加湿器②）以外の運転再開が可能です。

開開【正常運転時】

加湿器②から親機へ加湿運転停止信号が入力されると、親機から蒸気用制御弁へ『閉』信号が出力され、蒸気用制御弁は閉
まります。

開

蒸気用制御弁運転【加湿器②に異常が発生した場合】

加湿器③
（子機）

【加湿器②に異常が発生した場合】

加湿器①
（親機）

例：WM-SHE90 3 台連動運転（右図）
親機 ⇒ 加湿器①
子機 ⇒ 加湿器②・③

開運転

異常発生した加湿器のみ運転停止

連動用蒸気遮断弁を使用しない場合

開

加湿器②
（子機）

手動 連動用蒸気バルブ 遮断弁

加湿器用水処理装置

1 台でも運転可能な状態と判断されると、親機から蒸気用制御弁へ『開』信号が出力されます。また、運転可能な状態である各加湿器の連動用蒸気遮断弁が開き、加湿が行われます。

水噴霧式加湿器

例：WM-SHE90 3 台連動運転（右図）
親機 ⇒ 加湿器①
子機 ⇒ 加湿器②・③

蒸気式加湿器め、同型番最大 4 台までの連動運転が可能です。1 台を親機、気化 式 加 湿 器

連動運転の概要

開全加湿器運転停止106

気化 式 加 湿 器

バックアップ運転

万一の異常発生時、加湿器運転停止【正常運転時】

による湿度低下を回避するための機

蒸気用制御弁蒸気式加湿器能です。
異常発生により加湿器 1 台が停止した場合、あらかじめバックアップ運
転用の予備機を自動的に運転させて、所定の加湿運転を継続します。
バックアップ用に連動できる加湿器
は 1 台のみです。

制御配線

開
手動 連動用蒸気バルブ 遮断弁

開

加湿器①
（親機）

水噴霧式加湿器

自動でバックアップ運転を行う場合
は、連動用蒸気遮断弁（客先ご用意）が必要となります。

手動 連動用蒸気バルブ 遮断弁

開

開

加湿器②
（子機）

開

運転

手動 連動用蒸気バルブ 遮断弁

予備機
加湿器③
（子機）

開

閉

運転待機

【加湿器②異常発生時】

連動用蒸気遮断弁を使用しない場合
は、手動操作によるバックアップ運転が可能です。

蒸気用制御弁開加湿器用水処理装置

手動 連動用蒸気バルブ 遮断弁

開

加湿器①
（親機）

開

開

加湿器②
（子機）

運転

閉

加湿器③
（子機）

開

開

運転停止

加湿器価格表ローテーション運転

流量管理システム機器
間接蒸気式加湿器／SSSSSS

運転時間を平準化し、個々の加湿器への負担を分散させる機能です。
加湿器を交互に休ませることで、計画的なメンテナンスを実施できるだ
けでなく、システム全体をより長くご使用いただけます。
同型番の SHE タイプ複数台（最大4 台）を連動し、1 台ずつローテー
ションで運転を停止しながら加湿運
転を行います。ローテーション運転
では、連動台数にかかわらず、運転停止中の加湿器の台数は 1 台です。
連動用蒸気遮断弁（客先ご用意）が必ず必要となります。

閉
開

開
開

運転

運転待機

開
開

閉

開

開
開

運転待機

開

閉

運転
運転待機

107

手動 連動用蒸気バルブ 遮断弁

手動 連動用蒸気バルブ 遮断弁

運転気化 式 加 湿 器

加湿器本体外形図【SHE20・SHE35】
蒸気ホース

蒸気入口圧力計

D

凝縮水出口

42

操作パネル

蒸気入口

蒸気式加湿器蒸気入口バルブ
蒸気入口ストレーナ

H

100

型

W

番

H

D

本体用蒸気ホース

460

1300

300

内径φ35×1 本

WM-SHE35

460

1300

300

内径φ35×1 本WHD

本体用蒸気ホース

加湿器用水処理装置

W

WM-SHE20【SHE45・SHE60】
蒸気ホース

蒸気入口圧力計

D
42

操作パネル

凝縮水出口
蒸気入口
蒸気入口バルブ

加湿器価格表蒸気入口ストレーナ

H

100

型

W

番

WM-SHE45

540

1300

380

内径φ50×1 本

WM-SHE60

540

1300

380

内径φ50×1 本【SHE90・SHE120】
蒸気入口圧力計

D
42

凝縮水出口

間接蒸気式加湿器／SSSSSS

蒸気ホース

蒸気入口
蒸気入口バルブ
蒸気入口ストレーナ

100

H

給水口

型
排水口
W

流量管理システム機器

排水口

操作パネル

水噴霧式加湿器

排水口

W

H

D

本体用蒸気ホース

WM-SHE90

番

675

1300

470

内径φ50×2 本

WM-SHE120

675

1300

470

内径φ50×2 本108

【蒸気噴霧管】
A

100

B

E

C

蒸気式加湿器100

φ35、φ50n-φD

ドレン軟銅管（1m）適合加湿器型番

WM-SHE20
WM-SHE35

加湿器用水処理装置

WM-SHE45
WM-SHE60
WM-SHE90
WM-SHE120

Ａ

Ｂ

Ｃ

n-φＤ

E

蒸気ホース径H35-150※

蒸気噴霧管品番

150

112

19

8-φ14

19

φ45 ×φ35

H35-300※

300

256

22

17-φ1422

φ45 ×φ35

H35-450

450

340

55

18-φ1655

φ45 ×φ35

H35-600

600

340

100

18-φ16160

φ45 ×φ35

H35-900

900

595

100

18-φ16205

φ45 ×φ35

H35-1200

1200

901

100

18-φ16199

φ45 ×φ35

H35-1500

1500

1190

100

18-φ16210

φ45 ×φ35

H50-300※

300

253

23

12-φ2024

φ60 ×φ50

H50-450

450

275

100

12-φ2075

φ60 ×φ50

H50-600

600

330

100

12-φ20170

φ60 ×φ50

H50-900

900

605

100

12-φ20195

φ60 ×φ50

H50-1200

1200

902

100

12-φ20198

φ60 ×φ50

H50-1500

1500

1210

100

12-φ20190

φ60 ×φ50※品番 H35-150・H35-300・H50-300 の蒸気噴霧管は空調機側板、ダクト側板等には直接取り付けることはできません。側板に蒸気が当たり凝縮が発生します。
取り付け時には隔壁継手をご使用ください。

加湿器価格表【隔壁継手（材質：SUS304）】
GC
D

流量管理システム機器

C

水噴霧式加湿器

WM-SHE20

2

E

F

D

気化 式 加 湿 器

外形図

外径φA

適合加湿器型番

4-φ5.5

C

D

E

F

G

φ35

50

40

38

80

120

WM-SHE45
WM-SHE60
WM-SHE90
WM-SHE120

φ50

75

60

53

100

155

【エルボ（材質：SUS304）】
外径φA

B

適合加湿器型番B

間接蒸気式加湿器／SSSSSSφA

WM-SHE20
WM-SHE35

φＡ

Ｂ

WM-SHE20
WM-SHE35

φ35

70

WM-SHE45
WM-SHE60
WM-SHE90
WM-SHE120

φ5080※蒸気ホースφ35 の先端を 45°にカットして差し込んでください。

109

【単独運転】

気化 式 加 湿 器

加湿系統図
蒸気用制御弁

M

蒸気噴霧管へ

高圧蒸気主管

蒸気用制御弁装置

蒸気入口

蒸気入口バルブ（付属）

P 圧力計（付属）
加湿器本体

枝管上取り

蒸気入口ストレーナ（♯ 80）
（付属）

加湿蒸気

蒸気式加湿器T
供給蒸気圧力 0.2MPa（圧力計レンジ :0.4MPa）

管末トラップ装置

配管水抜弁

凝縮水出口フランジ
蒸気入口フランジT
泥溜り配管
H=300 ｍｍ以上

給水サービス弁

水噴霧式加湿器

凝縮水出口弁
給水ストレーナ（付属）バケットトラップ

給水配管

還水または排水フラッシング用バルブ
排泥弁

還水主管

排水配管

排水口

※1

加湿器用水処理装置

湯気防止用プレート（客先ご用意）

蒸気用制御弁【連動運転】
M
蒸気入口ストレーナ（♯ 80）（付属）

高圧蒸気主管

蒸気噴霧管へ蒸気入口バルブ
（付属）

蒸気入口

加湿蒸気

P 圧力計（付属）№ 1 本体（親機）

凝縮水出口フランジ
蒸気入口フランジ

蒸気用制御弁装置※2連動用蒸気遮断弁

T
枝管上取り

配管水抜弁
管末トラップ装置

T

給水ストレーナ（#100）（付属）

バケットトラップ

給水配管
フラッシング用バルブ

還水または
排泥弁 排水

還水主管

排水配管
排水口
蒸気噴霧管へ※1
蒸気入口ストレーナ（♯ 80）（付属） 蒸気入口バルブ

蒸気入口
P 圧力計（付属）№ 2 本体（子機 1）

凝縮水出口フランジ
蒸気入口フランジ（付属）

湯気防止用プレート（客先ご用意）※2連動用蒸気遮断弁
配管水抜弁

T

給水ストレーナ（#100）（付属）給水サービス弁

バケットトラップ

泥溜り配管
H=300 ｍｍ以上

給水配管
フラッシング用バルブ

排泥弁

還水または
排水

還水主管

排水配管
排水口
湯気防止用プレート（客先ご用意）※1※ 1：加湿器排水ホースおよび加湿器排水配管の先端は大気開放とし、スムーズに流れるように配管してください。なお、排水配管へ直接接続された場合、排水配管内の圧力によっては排水が逆流し、漏水などの原因となります。また、排水配管からの臭気や湯気が逆流しないように必要に応じてトラップを設けてください。
※ 2：加湿器連動運転時に自動制御させる場合は連動用蒸気遮断弁（蒸気用電動二方ボール弁）をご用意ください。
※：本加湿系統図は、標準仕様および純水仕様に対応しています。
※：単独設置 / 単独運転の供給蒸気配管には連動用蒸気遮断弁を設置しないでください。設置した場合、正常な運転ができません。なお、上記連動用蒸気遮断弁は蒸気主管などの客先配管に設置される「蒸気遮断弁（緊急遮断弁）」とは異なりますのでご注意ください。
※：連動運転は、同型番にて最大 4 台までの連動運転が可能です。
※：図中点線部は客先ご用意となります。
※：供給蒸気の分岐配管はできるだけ短くなるように配管してください。また、立下り管下部の排泥弁およびトラップはできるだけ加湿器に近い位置に設けてください。
※：蒸気入口フランジ・凝縮水出口フランジ・給水ストレーナ・排水口に接続を行う配管は、材質により電食の可能性があります。必要に応じて絶縁処理を行ってください。

間接蒸気式加湿器／SSSSSS

加湿蒸気

流量管理システム機器

泥溜り配管
H=300 ｍｍ以上

給水サービス弁

供給蒸気圧力 0.2MPa（圧力計レンジ :0.4MPa）

加湿器価格表供給蒸気圧力 0.2MPa（圧力計レンジ :0.4MPa）110

気化 式 加 湿 器
蒸気式加湿器
水噴霧式加湿器
加湿器用水処理装置

加湿器価格表流量管理システム機器●凝縮水は加熱コイル出口（凝縮水連続排出ブロック）で減圧され連続的に排出しますので、還水配管にトラップは不要です。トラップを取り付けた場
合、トラップの種類によっては間欠運転になることがありますのでご注意ください。
●加湿器からの排水は高温（100℃）になります。配管材は配管用炭素鋼鋼管など耐熱性に配慮し、露出部は安全のため必ず保温してください。
●給 水の水質は軟水または一次純水（導電率 0.1～ 1.0mS/m）をご使用ください。 給水に純水（ 導 電 率 0.01 ～ 0.1mS/m）をご使 用 の 場 合はオプションとして純水仕様を用意しています。
●蒸気噴霧管下部には必ずドレンパンをご用意ください。
●蒸 気噴霧管、ホース類は弊社純正部品をご使用ください。弊社製品以外の蒸気噴霧管、ホース類を使用された場合、内部圧力などにより警報の発報や故障、漏水などの不具合が生じる恐れがあります。 弊社純正部品以外をご使用される
場合は、弊社宛ご相談ください。
●本加湿器は屋内仕様です。屋外に設置する場合
は別途「屋外ボックス」のご用意も可能です。また、「屋外ボックス」を使用した場合においても仕様表に記載の本体周囲温湿度の条件内としてください。
●通気、設置場所に腐食性ガスが予想される場合、使用できないことがありますので事前にご相談く
ださい。
●ダクト接続用蒸気加湿ユニット（P.116 参照）を併用する場合、加湿器と蒸気加湿ユニットは 1 対
1 でご使用ください。蒸気加湿ユニットは複数台による連動運転には対応いたしません。
●本加湿器の型番によってはダクト接続用蒸気加湿ユニット（P.116 参照）が使用できない場合があ

選定上のご注意など●熱源として蒸気供給（一次蒸気）が必要となります。加湿器への分岐配管は必ず「うわどり」とし、蒸気用トラップを設けるなど配管中のドレンが加湿器に流入しないようご配慮ください。
●使用場所の温度条件、使用する蒸気ホースの長さにより異なりますが、蒸気ホースや蒸気噴霧管にて蒸気発生量の 5 ～ 10％程度がドレンとなります（当社標準条件の場合）。加湿器選定時には、ドレン量を考慮した型番選定としてください。
立体拡散蒸気噴霧装置（WM-SBA タイプ）をご使用の場合は ､ 立体拡散蒸気噴霧装置のサイ
ズや段数等によりドレン量が異なります。加湿器型番の変更が必要となる場合がありますので ､弊社宛に選定をご依頼ください。
●蒸 気用制御弁は必ず 1 グループにつき１個ずつご用意ください。
●自 動バックアップ運転、ローテーション運転の場合にのみ、蒸気用制御弁とは別に、加湿器 1台につき 1 個ずつ連動用蒸気遮断弁が必要です（客先ご用意）。 連動用蒸気遮断弁には蒸気用
電動二方ボール弁をご使用ください。
●供給蒸気量は、加湿器の蒸気発生量の 1.3 倍（純水仕様は 1.4 倍）をめやすに設計してください。
●外気処理空調機の加湿などで流通空気の温度が低い場合は、立体拡散蒸気噴霧装置（スチーム
ブレンダー）の使用をご検討ください。
●各加湿器ごとに漏電ブレーカおよび給水サービス
弁、フラッシング用バルブを設けてださい。
●配管の保温処理を行ってください。
●加湿器と公共の水道管は直結できません。このような場合はシスターン（型式認可品）をご使用ください。

ります。ダクト接続用蒸気加湿ユニットをご使用の場合は当社宛お問合せください。
●加 湿器からの排水の pH 値について、水道水や純水を加熱すると水の中に含まれる遊離炭酸が脱気するため、pH 値は 8 ～ 9 に上昇することがあります。また、軟水を加熱すると、炭酸ナト
リウムの影響により pH 値は 8 ～ 11 に上昇す
ることがあります。加湿器の排水を再利用される場合や複数台のご使用で排水を貯留してから排水する場合など、pH 値が排水規制（排水に関わる基準）を超えることがありますのでご注意ください。
●空 気清浄度を管理されている室内、施設を対象に加湿器をご使用になる場合は、加湿器を組み込んだ空調系統の加湿器二次側に、要求清浄度を満足できる能力を有する最終フィルタを設置してください。

保守点検●加熱コイルは交換部品です。運転時間 10,000
時間をめやすに交換が必要となります。
●通常の保守はストレーナ掃除、加熱タンク掃除な
どです。

梱包内容
●加湿器本体（制御盤一体）●給水軟銅管（純水仕様は耐圧ブレードホース）●給水ストレーナ●蒸気噴霧管●排水ホース（本体用・噴霧管用）●蒸気ホース用継手類●施工要領書、設定要領書、試運転作業要領書＊型番により付属品の数が異なります。

オプション
純水仕様
機種・型式

間接蒸気式加湿器

SHE 【純水仕様】

型番WM-SHE20D

WM-SHE28D

WM-SHE35D

WM-SHE45D

WM-SHE85D

WM-SHE100D

20

28

35

45

85

100

蒸気発生量（kg/h）
供給蒸気圧力※1

注：蒸気発生量の 5～10％程度は蒸気ホースおよび蒸気噴霧管でドレンとなります。型番選定時にはドレン量を考慮した選定としてください。

0.2MPa（加湿器入口）※2

供給蒸気量（kg/h）

28

定格電源

単相

定格消費電力

15W

定格電流値

0.1A

運転時質量（kg）

58

※3

適合蒸気用
制御弁

接続口径

15A

Cv 値※42.5

40AC200V

49

63

119

140

50/60Hz

76

115
25A

4.0

蒸気噴霧管標準本数

1本

本体塗装色

アイボリー系（マンセル 5Y7/1）

10.0
2本

安全保護機能●低水位検知 ●高水位検知 ●排水異常検知 ●リーク異常検知 ●給水遮断弁過電流検知 ●排水電磁弁過電流検知

外部信号「運転」、「警報」、「排水電磁弁同期信号」、「蒸気制御弁信号」を無電圧接点信号として取り出し可能

使用条件

間接蒸気式加湿器／SSSSSS
111

選定・ご使用にあたって

本体周囲温湿度

5 〜 40℃

80%RH 以下

噴霧管位置静圧－ 1.0 ～ +2.0kPa

給水水質

純水（導電率 0.01 ～ 0.1mS/m）

給水圧力、温度

0.05 〜 0.5MPa、5 〜 40℃

0.1 〜 0.5MPa、5 〜 40℃※ 1：供給蒸気圧力の上限は、0.25MPa です。
※ 2：加 湿器への供給蒸気圧力は、蒸気用制御弁や配管の圧力損失を見込み、加湿器本体蒸気入口圧力計の値で 0.2MPa を供給してください。供給蒸気圧力が0.2MPa を下回る場合、圧力に応じ加湿器の蒸気発生量も減少します。
※ 3：供給蒸気量はボイラなどからの一次蒸気量を表し、蒸気発生量の 1.4 倍をめやすにしてください。
※ 4：仕様表記載の Cv 値は加湿器 1 台による単独運転時の値です。複数台による連動運転およびローテーション運転の Cv 値につきましては当社宛お問い合わせください。

気化 式 加 湿 器

屋外ボックス
建物屋上など、屋外に加湿器を設置する場合に使用する間接蒸気式加湿器専用の屋外ボックスです。
W
60

D

放熱ファン

蒸気噴霧管へ

蒸気式加湿器

供給蒸気入口管

加湿器操作パネル点検窓

凝縮水出口管

H

電装部点検パネル

水噴霧式加湿器

左側面 600mm 以上
サービススペース

給水入口継手加湿器本体

排水出口継手基礎穴

D1●材質：鋼板●標準塗装色：マンセル 5Y7/1（近似色）
適合加湿器型番

WM-SHE20-BX

WM-SHE20

WM-SHE35-BX

WM-SHE35

WM-SHE45-BX

WM-SHE45

WM-SHE60-BX

WM-SHE60

WM-SHE90-BX

WM-SHE90

WM-SHE120-BX

WM-SHE120

基礎穴

H

W

W1

D

D1

搬入時質量

4-φ20

1950

1300

1200

680

580

約 270kg

4-φ20

1950

1300

1200

680

580

約 280kg

6-φ20

2150

1600

1500

770

670

約 415kg

加湿器価格表品番

加湿器用水処理装置

W1※屋外ボックスを使用した場合においても、加湿器本体の周囲温湿度は使用条件の範囲内としてください。

流量管理システム機器※屋外ボックス正面に 1,000mm 以上のサービススペースが必要です。また左側面扉側に 600mm 以上の電装部サービススペースが必要です。

間接蒸気式加湿器／SSSSSS
112

気化 式 加 湿 器

立体拡散蒸気噴霧装置

スチームブレンダー【機器組込】
空調機組込用／【ダクト接続】ダクト接続用蒸気加湿ユニット

蒸気式加湿器スチームブレンダーは各種工場・病院などの全外気空調機組込用
WM-SBA-H シリーズ

水噴霧式加湿器

ダクト接続用蒸気加湿ユニット
WM-SBA-P シリーズ

空調・外気冷房の低温加湿で問題となる「凝縮・露つき」を回避するために開発された空調機組込用／ダクト接続用蒸気加湿ユニッ
トの蒸気噴霧装置です。
当 社では長年にわたる加湿の技術と経験を生かして、新機軸の蒸気噴霧装置の開発に着手、現場の問題点を解析しながら試験研究を重ね、さらにその性能を検証、独自の「立体拡散蒸気噴霧装置」
として商品化いたしました。12℃から 20℃といった低温域においても、噴霧蒸気の「凝縮・露つき」を回避し、確実な加湿をご提
供します。



加湿器用水処理装置

病院・工場などの全外気空調・外気冷房に対応「 凝縮・露つき」などの問題を解決します●空調機仕様・空気条件・風量・必要加湿量などのデータをご提示いただければ、蒸気の「凝縮・露つき」を回避するための加湿器二次側必要距離を算出し、設計データとしてご提供します。

加湿器価格表●噴霧蒸気はボックスディフューザの上下の負圧領域部に誘引され、空気との接触時間を長くとり均一に拡散します。
●蒸気噴出口の位置は噴霧管の全長に対してピッチを変えて設計され、各噴出口からの蒸気噴霧量を均等化します。
スリットによるエアカーテン効果●ボックスディフューザのブロック間に設けたスリットは
エアカーテン効果をもたらし、蒸気流の干渉を抑え蒸気
密度の均一化を図ります。
●蒸気噴出口の孔径を大きくとり、さらに特殊加工により水滴飛散を抑えます。
●空調機仕様に合わせて設計・製作する受注生産品ですか
ら、能力・施工面ともにお客様のご要望にお応えします。

ボックスディフューザの負圧誘引作用

流量管理システム機器

ボックスディフューザ

300

120

立体拡散蒸気噴霧装置／スチームブレンダー

ボックスディフューザの高さ 120mm に対して、
約 300mm の均一な蒸気帯が形成される噴出口の位置は先端へ行くほどピッチを長くする

単管式蒸気噴霧管と立体拡散蒸気噴霧装置の蒸気噴霧状態の比較―蒸気噴霧の比較 諸条件 ―■入口空気条件：・乾球温度：12℃DB
・相対湿度：25%RH
・絶対湿度：0.0022kg/kgDA
・湿球温度：4.5℃WB
・露点温度：-7℃■供給蒸気量：40kg/h
■風速：3.0m/s

113

単管式蒸気噴霧管

立体拡散蒸気噴霧装置■風量：6,800m³/h

気化 式 加 湿 器

空調機組込用SBA-Hシリーズ●SBA-H シリーズはお客様の条件に合わせて設計・製作する空調機組込用のスチームブレンダーです。
●供給蒸気源として以下の蒸気加湿器（方式）に接続することができます。

WM-SBA-BH タイプ（分岐ヘッダ接続仕様）
ケーシング●電熱式蒸気加湿器（WM-SJB タイプ）
●電極式蒸気加湿器（WM-SEC タイプ）
●間接蒸気式加湿器（WM-SHE タイプ）
●ボイラ供給蒸気※他社製加湿器には使用できません。

分岐ヘッダ

蒸気式加湿器ボックス
ディフューザ

蒸気噴霧管

構成●蒸気噴霧装置本体：噴霧管とこれに対向するボックスディフューザ、装置全体を支持するケーシングから構成されています。装置全体は空調機コイル
下流側に設置します。
●隔壁継手（SBA-AH タイプ）または分岐ヘッダ（SBA-BH タイプ）
：当社蒸
気式加湿器からの蒸気ホースを接続します。

仕様

WM-SBA-CH タイプ（減圧器ドレンおよび分岐ヘッダドレンを機内に放流する場合）
空調機コイル

供給蒸気気圧
0.2MPa以下

用途・機種

空調機組込用

商品名

スチームブレンダー

シリーズ名

WM-SBA-H シリーズ

入口空気温度

12℃以上

圧力損失

≒ 15Pa（風速 2.5m/s の時、装置設計仕様により異なる）
・SBA-AH タイプ【隔壁継手接続仕様】
当社蒸気式加湿器からの供給蒸気（大気圧程度）
・SBA-BH タイプ【分岐ヘッダ接続仕様】
当社蒸気式加湿器からの供給蒸気（大気圧程度）※1：SBAタイプの加湿後湿度選定範囲は相対湿度90％RHまでです。高湿度で結露させずに加湿を行うためには、温度、加湿二次側の距離確保など諸条件を検討する必要があります。結露を回避し加湿する条件については弊社宛お問い合わせください。

蒸気噴霧管

ボックスディフューザ

流量管理システム機器

・SBA-CH タイプ【減圧器付ヘッダ接続仕様】
当社減圧器からの供給蒸気（減圧器への供給蒸気圧 0.2MPa 以下）

加湿器価格表使用条件 ※１

入口風速（送風機インバータ制御の場合、
1.5 〜 6.0m/s
装置入口風速 1.5m/s 以上とする）

供給蒸気
減圧器

立体拡散蒸気噴霧装置

加湿器用水処理装置

組込例●減圧器（SBA-CH タイプ）
：ボイラなどからの供給蒸気を当社減圧器に供給します（減圧器への供給蒸気圧力は 0.2MPa 以下）。
●ドレン用軟銅管など一式

水噴霧式加湿器

ドレン排水

選定・ご使用にあたって●SBA-H シリーズは受注生産品です。製品はすべて空調機の仕様に合わせたオリジナルの蒸気噴霧装置となり、個々の製品を区別するうえで以下のよ
うに型番を設定しています。

【例】 W M - S B A 4 8 0 9 2 A H - 0 0 4 4 A - 2 2 - R - □①② ③④ ⑤ ⑥⑦⑧ ⑨⑩ ⑪ ⑫①蒸気噴霧装置の有効幅（通風幅）を表します（有効幅 /50mm）②蒸気噴霧装置の有効高さ（通風高さ）を表します（有効高さ /25mm）③供給蒸気接続部の仕様を表します（A：隔壁継手接続仕様、
B：分岐ヘッダ接続仕様、C：減圧器付ヘッダ接続仕様）④蒸気噴霧装置の型式種別を表します（空調機組込型：H）⑤減圧器識別番号を表します（SBA-AH・SBA-BH タイプは減圧器があませんので「00」の固定値となります）⑥ 1 面当たりの供給蒸気接続部の数を表します（1 以上の数字が入ります）⑦ 1 面当たりの蒸気噴霧管の段数を表します（1：蒸気噴霧管 1 段、2：蒸気噴霧管 2 段となります）⑧穴数識別番号（A：1 個～ P：16 個となります）⑨横方向の蒸気噴霧装置分割数を表します（1：1 列、2：2 列となります）⑩縦方向の蒸気噴霧装置分割数を表します（1：1 段、2：2 段となります）⑪気流方向下流側から見た供給蒸気接続部の勝手方向を表します（L：左、R：右）⑫オプション記号（オプションがある場合に固有の記号が追記されます）

選定上のご注意など●本製品には、ボイラなどからの供給蒸気、または当社蒸気式加湿器からの加湿用供給蒸気源が必要になります。
●蒸 気噴霧装置本体の取付場所には、保守点検作業が容易に行えるだけのサービススペースが必要です。
●可変風量制御の場合には、コイル面風速が 1.5m/s 未満とならないようにご注意ください。
●SBA-CH タイプ（減圧器付ヘッダ接続仕様）は、要求加湿量に応じた最大蒸気流量の設定が必要となり、設定は付属の「流量調整バルブ」と「圧力計」で行います。運転前には必ず最大蒸気流量の設定を行ってください。
また、「流量調整バルブ」と「圧力計」につきましては、必ず付属品をご使用ください。
●空気清浄度を管理されている室内、施設を対象に加湿器をご使用になる場
合は、加湿器を組み込んだ空調系統の加湿器二次側に、要求清浄度を満足できる能力を有する最終フィルタを設置してください。
●本製品は屋内仕様です。屋外仕様等につきましては、当社宛お問い合わせください。

立体拡散蒸気噴霧装置／スチームブレンダー

型番設定について114

気化 式 加 湿 器

ダクト接続用SBA-Pシリーズ

蒸気式加湿器●SBA-P シリーズはパッケージエアコンや全熱交換器など、機器組込型
SBA-H シリーズを組み込むことができない空調機器に対応する、ダクト接続用加湿ユニットタイプのスチームブレンダーです。
●標 準 品として、通 過 風 量 480 〜 1,300ｍ３/h、1,130 〜 3,020ｍ３/h、
2,260 〜 6,040ｍ３/h に対応する 3 サイズを用意。
●ケーシングに SBA-H シリーズの蒸気噴霧装置を収め、ダクト接続用の蒸気加湿ユニットとしてご提供いたします。
●板金折構造のチャンバボックスの採用や、断熱材お客様施工によりコストダウンを図りました。
●空調機組込用 SBA-H シリーズと同様の供給蒸気源に接続が可能です。

水噴霧式加湿器
加湿器用水処理装置

ボックスディフューザ
隔壁継手

点検口

※加湿器の型番と台数によっては使用できない場合があります。ご検討の際は必ず弊社までご相談ください。また、他社製加湿器には使用できません。

ドレン排水口構成●蒸気加湿ユニットケーシング : 板金折曲構造、側板 / SGCC、ドレンパン / SUS304●蒸気噴霧装置 : 処理風量、供給蒸気量に応じた噴霧管・ボックスディフュー
ザが蒸気加湿ユニット内にセットされています。

組込例●隔壁継手（SBA-AP タイプ）または分岐ヘッダ（SBA-BP タイプ）
：当社蒸
気式加湿器からの蒸気ホースを接続します。
●減圧装置（SBA-CP タイプ）
：ボイラから供給蒸気を当社減圧器に供給します（減圧器への供給蒸気圧力は 0.2MPa 以下）。

仕様

WM-SBA-CP タイプ（減圧器付）
蒸気加湿ユニットケーシング

供給蒸気気圧
0.2MPa 以下

用途・機種

ダクト接続用

商品名

スチームブレンダー

シリーズ名

WM-SBA-P シリーズ

使用条件 ※１

加湿器価格表流量管理システム機器
立体拡散蒸気噴霧装置／スチームブレンダー
115

WM-SBA-AP タイプ（隔壁継手接続仕様）
蒸気加湿ユニット
ケーシング

処理風量
範囲

WM-SBA01300 □ P ※ 2 : 480〜1,300 ｍ３/h
WM-SBA03020 □ P ※ 2 : 1,130〜3,020 ｍ３/h
WM-SBA06040 □ P ※ 2 : 2,260〜6,040 ｍ３/h

入口空気
温度

12℃以上

圧力損失

減圧器

45Pa
・SBA-AP タイプ【隔壁継手接続仕様】
当社蒸気式加湿器からの供給蒸気（大気圧程度）

供給蒸気

ボックスディフューザ

立体拡散蒸気噴霧装置

・SBA-BP タイプ【分岐ヘッダ接続仕様】
当社蒸気式加湿器からの供給蒸気（大気圧程度）
・SBA-CP タイプ【減圧器付ヘッダ接続仕様】
当社減圧器からの供給蒸気（減圧器への供給蒸気
圧 0.2MPa 以下）※ 1：SBAタイプの加湿後湿度選定範囲は相対湿度 90％ RHまでです。高湿度で結露させずに加湿を行うためには、温度、加湿二次側の距離確保など諸条件を検討する必要があります。結露を回避し加湿する条件については弊社宛お問い合わせください。
※ 2：□内には供給蒸気に応じ、A・B・C の種別が入ります。

選定・ご使用にあたって
型番設定について

選定上のご注意など●SBA-P シリーズはお客様の空調設計条件に合わせて弊社にて選定いたしま
す。納入される個々の型番につきましては下記①〜③の型番表記の他、詳細仕様を区分するため④〜⑩の詳細仕様区分を付加したものになります。

●本製品には、ボイラなどからの供給蒸気、または当社蒸気式加湿器からの加湿用供給蒸気源が必要になります。
●蒸 気加湿ユニットの保温は客先施工となります。お客様にて保温設計に見合った断熱材を選定し、施工してください。
●点検口パネルの外側には難燃性ポリオレフィンフォーム断熱材（20t）が貼り付けてあります。必ず点検口パネルが外せるような保温施工をお願いします。
●点検口周囲には、保守点検作業が容易に行えるだけのサービススペースが必
要となります（詳細につきましては仕様書をご参照ください）。
●排水配管は耐熱性のもの（SBA-CP タイプは 100℃以上）をご用意ください。また、必要に応じて本体内静圧分以上のトラップをもうけてください。
●蒸気加湿ユニットは低圧ダクト相当の設計としております。蒸 気 加湿ユニットに加わる圧力は通常の運転時において±0.5kPa の範囲でご使用ください。
●SBA-CP タイプ（減圧器付ヘッダ接続仕様）は、要求加湿量に応じた最大蒸
気流量の設定が必要となり、設定は付属の「流量調整バルブ」と「圧力計」で行います。運転前には必ず最大蒸気流量の設定を行ってください。また、「流量調整バルブ」と「圧力計」につきましては、必ず付属品をご使用ください。
●本蒸気加湿ユニットは屋内仕様です。屋外仕様も含め、本蒸気加湿ユニット（SBA-P シリーズ）にて対応できない条件の場合は、お客様条件に合わせた加蒸気湿ユニット（SBA-D シリーズ）の設計製作も可能です。弊社宛お問い合わせください。

【例】W M - S B A 0 1 3 0 0 A P - 0 0 4 4 A - 2 2 - R①② ③ ④ ⑤⑥⑦ ⑧⑨ ⑩①蒸気加湿ユニットの処理風量区分を表します（処理風量範囲上限値の前に「0」をつけて 5 桁で表記）②供給蒸気接続部の仕様を表します（A：隔壁継手接続仕様、B：分岐ヘッダ接続仕様、C：減圧ヘッダ接続仕様）③蒸気噴霧装置の型式種別を表します（ダクト接続型：P）④減圧器識別番号を表します（SBA-AP・SBA-BP タイプは減圧器がありませんので「00」の固定値となります）⑤ 1 面当たりの供給蒸気接続部の数を表します（1 以上の数字が入ります）⑥ 1 面当たりの蒸気噴霧管の段数を表します（1：蒸気噴霧管 1 段、2：蒸気噴霧管 2 段となります）⑦穴数識別番号（A：1 個～ P：16 個となります）⑧横方向の蒸気噴霧装置分割数を表します（1：1 列、2：2 列となります）⑨縦方向の蒸気噴霧装置分割数を表します（1：1 段、2：2 段となります）⑩気流方向下流側から見た供給蒸気接続部の勝手方向を表します（L：左、R：右）

気化 式 加 湿 器

ダクト接続用蒸気加湿ユニット

SDCタイプ【ダクト接続】ダクト接続用蒸気加湿ユニット

蒸気式加湿器ダクト内での蒸気噴霧では、「噴霧管からの凝縮水飛散」、「ダクト内での再凝縮、結露」等

により、漏水事故に繋がる事例もあり、リスク回避のためドレンパンの設置や水抜き等の配慮が必要となります。
こうした背景のもと、ドレン処理等の煩雑な設計施工の簡略化と責任区分を明確化する製品として、蒸気噴霧管をチャンバに収めた『蒸気加湿ユニット』を新たに定型化し、ライ
ンナップいたしました。



WM-SDC012AP●蒸気加湿ユニットとして予めチャンバ内に蒸気噴霧管、ドレンパン、凝縮水を捕集するエリミネータが組み込まれています。万一の漏水に備えたコーキング処理も施されていますので、設計や現場施工の簡略化が図れます。
●加湿器メーカーによる適切な選定により、蒸気噴霧後の露付による濡れのトラブルにも事前に配慮することがで
きます。
隔壁継手

蒸気式加湿器からの供給蒸気

加湿器価格表SDC-APシリーズ

蒸気加湿ユニットケーシング

組込例
蒸気加湿ユニット内に蒸気式加湿器からの蒸気供給を受ける蒸気噴霧管が組み込まれています。
点検パネル

エリミネータ

蒸気噴霧管

構成●蒸気加湿ユニットケーシング：板金折曲構造、外板 / SGCC 鋼板、
ドレンパン / SUS304●蒸気噴霧管：SUS304●点検パネル ：ビス止め●隔壁継手 ：当社蒸気式加湿器からの蒸気ホースを接続します。

仕様
WM-SDC-AP タイプ】

処理風量 380 ～ 6,800 ｍ３/h
型番（WM-）

SDC012AP

SDC017AP

SDC025AP

SDC032AP

SDC043AP

SDC051AP

SDC068AP

処理風量（ｍ /h） 380～1,200

1,210～1,700

1,710～2,500

2,510～3,200

3,210～4,300

4,310～5,100

5,110～6,800

接続ダクト寸法
W × H（mm）

300 × 300

350 × 350

500 × 350

650 × 350

750 × 400

800 × 450

950 × 500

質量（kg）

約 30

約 35

約 45

約 50

約 55

約 60

約 70

３

処理風量 6,810 ～ 18,000 ｍ３/h
型番（WM-）

SDC110AP

SDC126AP

SDC146AP

SDC163AP

SDC180AP

処理風量（ｍ３/h） 6,810～8,700

SDC087AP

8,710～11,000

11,010～12,600

12,610～14,600

14,610～16,300

16,310～18,000

接続ダクト寸法
W × H（mm）

1100 × 550

1100 × 700

1100 × 800

1200 × 850

1200 × 950

1200×1050

質量（kg）

約 80

約 85

約 90

約 95

約 100

約 105

共通項目
使用条件

入口空気温度：20℃以上、供給蒸気：当社蒸気式加湿器からの供給蒸気（大気圧程度）、飽和効率 30% 程度までの一般的な空調条件

圧力損失（Pa）

約 35

ダクト接続用蒸気加湿ユニット／SSSSSS

SDC-APシリーズ（当社製蒸気式加湿器に対応）【型式：ダクト接続用蒸気加湿ユニット

流量管理システム機器

ドレン排水口

加湿器用水処理装置●飽和効率 30％程度までの一般的な空調条件で、ダクト途
中で蒸気噴霧する場合に適合する蒸気加湿ユニットです。
●処理風量 380 ～ 18,000ｍ３/h に対応する 13 型番と、供給蒸気に応じた 2 種類を用意。
●凝縮水飛散の懸念があるダクトでの蒸気噴霧において、加湿器メーカー製の蒸気加湿ユニットなら責任区分も明確となり、安心してご使用いただけます。

水噴霧式加湿器

ドレンパン、蒸気噴霧管、エリミネータをチャンバ内にアッセンブル
漏水や衛生上の問題などにも配慮

116

P3

蒸気噴霧管
SUS304900

蒸気式加湿器
水噴霧式加湿器

W

H

A

B

P1

P3

WM-SDC012AP

番

400

445

300

300

460

500

WM-SDC017AP

450

495

350

350

510

550

WM-SDC025AP

600

495

500

350

660

700

WM-SDC032AP

750

495

650

350

810

850

WM-SDC043AP

850

545

750

400

910

950

WM-SDC051AP

900

595

800

450

960

1000

WM-SDC068AP

1050

645

950

500

1110

1150

WM-SDC087AP

1200

695

1100

550

1260

1300

WM-SDC110AP

1200

845

1100

700

1260

1300

WM-SDC126AP

1200

945

1100

800

1260

1300

WM-SDC146AP

1300

995

1200

850

1360

1400

WM-SDC163AP

1300

1095

1200

950

1360

1400

WM-SDC180AP

1300

1195

1200

1050

1360

1400

W
A

合フランジ

エリミネータ

点検パネル
ビス止め

B

H

加湿器用水処理装置

加湿器価格表流量管理システム機器
ダクト接続用蒸気加湿ユニット／SSSSSS
117

型

P1

4-φ14

1000

気化 式 加 湿 器

外形図

気流方向
排水口 25A
SUS304

SDC-CPシリーズ
点検パネル

蒸気加湿ユニットケーシング
エリミネータ

組込例
蒸気加湿ユニット内にボイラ等からの蒸気供給を受ける減圧機構付蒸気噴霧装置が組み込まれています。

供給蒸気
0.02～0.2MPa

構成●蒸気加湿ユニットケーシング : 板金折曲構造、外板 / SGCC 鋼板、
ドレンパン / SUS304●減圧機構付噴霧装置（ハイスチーマー）●点検パネル：ビス止め

ドレン排水口 ドライチャンバ（減圧器）

マニホールド（蒸気噴霧管）

仕様
SDC-CPタイプ（減圧機構付蒸気噴霧装置 / ハイスチーマー組込仕様：ボイラ等からの蒸気の供給を受ける）【型式：ダクト接続用蒸気加湿ユニット

WM-SDC-CP タイプ】

処理風量 380 ～ 6,800 ｍ /h３

型番（WM-）

SDC017CP

SDC025CP

SDC032CP

SDC043CP

SDC051CP

SDC068CP

処理風量（ｍ３/h） 380～1,200

1,210～1,700

1,710～2,500

2,510～3,200

3,210～4,300

4,310～5,100

5,110～6,800

接続ダクト寸法
W×H（mm）

300 × 300

350 × 350

500 × 350

650 × 350

750 × 400

800 × 450

950 × 500

質量（kg）

約 30

約 35

約 45

約 50

約 55

約 60

約 70

※

SDC012CP

処理風量 6,810 ～ 18,000 ｍ /h３

型番（WM-）

SDC110CP

SDC126CP

SDC146CP

SDC163CP

SDC180CP

処理風量（ｍ３/h） 6,810～8,700

8,710～11,000

11,010～12,600

12,610～14,600

14,610～16,300

16,310～18,000

接続ダクト寸法
W×H（mm）

1100 × 550

1100 × 700

1100 × 800

1200 × 850

1200 × 950

1200 × 1050

質量（kg）

約 80

約 85

約 90

約 95

約 100

約 105

※

SDC087CP

共通項目
使用条件

入口空気温度：20℃以上、供給蒸気：ボイラなどからの供給蒸気（0.02 ～ 0.2MPa）、飽和効率 30% 程度までの一般的な空調条件

圧力損失（Pa）

約 35※減圧器の質量は含みません。

P3

型

P1

900

マニホールド（蒸気噴霧管）

H

A

B

P1

P3

400

445

300

300

460

500

WM-SDC017CP

450

495

350

350

510

550

WM-SDC025CP

600

495

500

350

660

700

WM-SDC032CP

750

495

650

350

810

850

WM-SDC043CP

850

545

750

400

910

950

WM-SDC051CP

900

595

800

450

960

1000

WM-SDC068CP

1050

645

950

500

1110

1150

WM-SDC087CP

1200

695

1100

550

1260

1300

WM-SDC110CP

1200

845

1100

700

1260

1300

WM-SDC126CP

1200

945

1100

800

1260

1300

WM-SDC146CP

1300

995

1200

850

1360

1400

WM-SDC163CP

1300

1095

1200

950

1360

1400

WM-SDC180CP

1300

1195

1200

1050

1360

1400

メンテナンススペース
700mm 以上

W
A

番

点検パネル
ビス止め

エリミネータ合フランジ

ドライチャンバ（減圧器）

B

H

ネジ込みフランジ

水噴霧式加湿器W

WM-SDC012CP

蒸気式加湿器

1000

4-φ14

気化 式 加 湿 器

外形図

気流方向

２次ドレン軟銅管 φ10

ドレントラップ 15Ａ

排水口 25A SUS304

ドレンパン

選定・ご使用にあたって【SDC-AP タイプ /SDC-CP タイプ

共通】●加 湿蒸気源として当社製蒸気式加湿器を使用する場合は WM-SDC-AP
タイプ、ボイラ等からの蒸気（0.02 ～ 0.2MPa）を使用する場合は WMSDC-CP タイプが適合します。
●蒸 気加湿ユニットの保温は客先施工となります。お客様にて保温設計に見合った断熱材を選定し、施工してください。
●点検口パネルの外側には難燃性ポリオレフィンフォーム断熱材（20t）が貼り付けてあります。必ず点検口パネルが外せるような保温施工をお願いします。
●点検口周囲には、保守点検作業が容易に行えるだけのサービススペースが必
要となります。
●拡 大・縮小の勾配については、拡大 15°
以下、縮小 15°以下としてください。やむを得ずこの値を超える場合には、拡大・縮小部にガイドベーンを設置するなどして気流を整流してください。
●蒸気式加湿器の型番と台数によっては、使用できない場合があります。
●排水配管は耐熱性のもの（SDC-CP タイプは 100℃以上）をご用意ください。また、必要に応じて本体内静圧分以上のトラップを設けてください。
●蒸気加湿ユニット内にセンサ類を設置しないでください。センサ類の故障の原因となります。
●蒸気加湿ユニットは低圧ダクト相当の設計としております。蒸気加湿ユニットに加わる圧力は、通常の運転時において±0.5kPa の範囲でご使用ください。噴霧管位置静圧とは異なりますので、組合せの蒸気式加湿器の噴霧管
位置静圧をご確認ください。
●本 蒸気加湿ユニットは屋内天吊仕様です。 屋外仕様には対応できません。
オール SUS 仕様、処理風量 18,000 ｍ３/h を超える蒸気加湿ユニット、蒸気接続口の左右勝手が異なるものにつきましては、弊社宛お問い合わせください。
●外気処理空調機の加湿などで流通空気の温度が低い場合や飽和効率が高い
場合は、立体拡散蒸気噴霧装置 /WM-SBA タイプ組込型蒸気加湿ユニット（P.113 参照）の使用をご検討ください。
●空気清浄度を管理されている室内、施設を対象に加湿器をご使用になる場合
は、加湿器を組み込んだ空調系統の加湿器二次側に、要求清浄度を満足できる能力を有する最終フィルタを設置してください。

【例】 SDC-AP タイプの場合
WM-SDC043AP-241R① ②③ ④⑤⑥⑦【例】 SDC-CP タイプの場合
WM-SDC051CP-005R①②③ ⑧ ⑨ ⑦①蒸気加湿ユニットの処理風量区分を表します（処理風量範囲上限値の上 2 桁の前に「0」をつけて 3 桁で表記）②供給蒸気接続部の仕様を表します（A：隔壁継手接続仕様、C：減圧器付接続仕様）③蒸気加湿ユニットの形状を現します（P：板金折構造、D：骨格構造※）※骨格構造を採用したダクト接続用蒸気加湿ユニット SDC-AD タイプについてはお問い合わせください。
④蒸気噴霧管外径のサイズを表します（1：H22、2：H30、3：H35、4：H40、5：H50）⑤蒸気噴霧管の長さを表します（1:300、2:300P、3:450、4:600、5:900、6:1200、7:1500）⑥蒸気噴霧管の本数を表します（1：1 本、2：２本、4：４本）⑦気流方向下流側から見た供給蒸気接続部の勝手方向を表します（L：左、R：右）⑧「0」の固定値となります⑨組み込まれるハイスチーマーの型番を表します（01：SG101、 02：SG102、 03：SG201、 04：SG202、
05：SG401、 06：SG402、 07：SG801、 08：SG802、09：SG1201、10：SG1202、11：SG1601、12：SG1602）

ダクト接続用蒸気加湿ユニット／SSSSSS●SDC 各シリーズは、納入される製品個々の型番は、下記①～③の型番表記の他、詳細仕様を区分するため、④～⑨の詳細仕様区分を付加したものになります。

流量管理システム機器

選定上のご注意など

加湿器価格表型番設定について

加湿器用水処理装置

1 次ドレン軟銅管 φ6.35

118

気化 式 加 湿 器

加湿用減圧機構付蒸気噴霧装置

ハイスチーマー【機器組込】空調機・チャンバ組込用

蒸気式加湿器ハイスチーマーは、ボイラより供給され
WM-SG802

外形図・仕様機種・商品名

加湿用減圧機構付蒸気噴霧装置
SG102

0.1 〜 0.2MPa

蒸気噴霧量（kg/h）

10

SG202
20

SG402

ハイスチーマー

SG802

SG1202

SG1602

SG101

SG201

SG401

SG801

SG1201

SG1601

40

80

120

160

0.02 〜 0.1MPa
40

80

120

160

供給蒸気圧力 0.2MPa の時

1020

供給蒸気圧力 0.1MPa の時

15A

15A

15A

15A

25A

25A

15A

15A

15A

15A

25A

25A

Cv 値

1

1.6

2.5

6

10

10

1

2.5

4

6

10

16

B

151

163

185

199

227

244

151

163

185

199

227

244

G

588

788

888

988

1288

1588

588

788

888

988

1288

1588

60

60

76

86

96

106

60

60

76

86

96

106

32

38

50.8

63.5

76.2

76.2

32

38

50.8

63.5

76.2

76.2

150

150

170

180

190

190

150

150

170

180

190

190

190

190

210

220

240

270

190

190

210

220

240

270

外
形
φK
寸
φM
法
（mm） W
H

W

B

G

流量管理システム機器

φM

加湿器価格表

寸法

適合制御弁
（参考）

φK

加湿器用水処理装置

型番（WM-）
供給蒸気圧力SGH

水噴霧式加湿器
加湿用減圧機構付蒸気噴霧装置／ハイスチーマー
119

る生蒸気を独自のドライチャンバ（減圧機構）により減圧し、マニホールド孔から気流中に噴霧、加湿を行う減圧機構付蒸気噴霧装置です。
市 販のコントロールシステムとの組み合わせにより、加湿効率が高く制御性にすぐれた加湿を行うことができます。空調機やダクト内の加湿など、各
種空調分野において広くご使用いただけます。

補強板

ドライチャンバー

マニホールド

選定・ご使用にあたって
選定上のご注意など

保守点検●蒸気制御弁などは客先ご用意となります。
●供給蒸気の圧力は、使用圧力の範囲内ではなるべく高いほうが経済的です
が、何れの場合も最高圧力は 10% を超えないようにご注意ください。
●供給蒸気量には、正味蒸気噴霧量に 20% の余裕をもたせてください。
●外気処理空調機の加湿などで流通空気の温度が低い場合は、立体拡散蒸気噴霧装置（スチームブレンダー）の使用をご検討ください。
●蒸気噴霧の際、58 ～ 97dB（型番・条件により騒音値は異なります）の噴霧音が発生します。噴霧音が問題となる場合はあらかじめご相談ください。
●空気清浄度を管理されている室内、施設を対象に加湿器をご使用になる場
合は、加湿器を組み込んだ空調系統の加湿器二次側に、要求清浄度を満足できる能力を有する最終フィルタを設置してください。
●ハイスチ－マーをパッケージエアコンに組み込む場合、寸法・使用条件により不具合が生じる場合があります。組み込みにあたっては、必ずパッケージ
エアコン製造元または、取扱店にご確認ください。

●通常の保守はストレーナ（客先ご用意）、ドレントラップおよびドライチャンバの分解掃除・点検などです。

梱包内容●ドライチャンバ（減圧機構）… ………………………………………………
●マニホールド（噴霧管）………………………………………………………
●ドレントラップ…………………………………………………………………
●補強板………………………………………………………………………
●ドレン用軟鋼管… ……………………………………………………………
●接続用継手類………………………………………………………………
●取扱説明書類………………………………………………………………

1組
1本
1個
1枚
一式
一式
一式

水噴霧式加湿器
気化式加湿器
高圧スプレー式加湿器
SVK タイプ… ………………………… P.121

超音波式加湿器
ENA ／ ENS タイプ…………………… P.123
BNB タイプ… ………………………… P.125
KNC タイプ「霧太郎」… ……………… P.127
SCA タイプ「朝霧」… ………………… P.128

120

気化 式 加 湿 器

高圧スプレー式加湿器

SVKタイプ【機器組込】空調機組込用

蒸気式加湿器SVKタイプ

水噴霧式加湿器

は、加湿器本体を空調機側板などに、またヘッダセット（噴霧ノズル）を空調機内に組み込んで使用する
高圧スプレー式加湿器です。
ポンプで加圧した水をセラミック製ノズルの小孔から噴霧し、噴霧された水の粒子は気流との熱交換により蒸発して加湿を行うもので、イニシャルコストが低く大容量の加湿を必要とする
場合に適しています。また、圧力スイッチにより無給水（断水）時の空運転を防止します。



WM-SVK タイプ●当社創業以来のロングセラー、イニシャルコストが低く大容量の加湿を必要とする場合に適しています。
●噴霧量 25 〜 125kg/h の５型番を用意しています。

加湿器用水処理装置●噴霧ノズルのチップはセラミック製で耐摩耗性に優れています。

加湿器価格表●空運転防止用の圧力スイッチ付です。
※ WM-SVN タイプは生産を終了いたしました。

仕様
機種・型式

高圧スプレー式加湿器

SVK （空調機組込用）

型番

WM-SVK25

WM-SVK50

WM-SVK75

WM-SVK100

WM-SVK125

噴霧量（kg/h）

25

50

75

100

125

有効加湿量（kg / h）

10 〜 1220 〜 25

30 〜 35

40 〜 50

50 〜 65定格電源

単相 AC200V

定格消費電力92 /105W

運転圧力

0.3 〜 0.4MPa50/ 60Hz
130 /155W

運転時質量

5.2kg

安全保護装置●モータ巻線内に焼損防止用サーモプロテクタ（自動復帰型）内蔵 ●回路保護のためのヒューズ●給水停止時（断水時）にポンプを自動停止させる圧力スイッチ

高圧スプレー式加湿器／SSSSSS

使用条件

流量管理システム機器
121●小型でシンプル、耐久性の高いベーンポンプを使用しています。

6.4kg

周囲温湿度

●加湿器本体

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水

1 〜 40℃

90％RH 以下

●ヘッダセット：1 ～ 55℃

給水圧力、温度●SVK25・50・75：0.035 〜 0.5MPa、5 〜 40℃●SVK100・125 ：0.035 〜 0.4MPa、5 〜 40℃

組込例
エアハンドリングユニットに組込
加湿器本体

ファン

ドレンパン

エリミネータコイル

気化 式 加 湿 器

外形図【加湿器本体】
圧力計

130

210

吐出口

スイッチ

ヒューズ

蒸気式加湿器220

電源コード

水噴霧式加湿器

ドレンホース

L 型ベース

加湿器型番

ノズル数

L

WM-SVK25

3600

WM-SVK50

4900

WM-SVK75

51200

WM-SVK100

61500

WM-SVK125

8900 ×２本【ヘッダセット（標準品）】
特殊チーズ

ステンレス管

チーズ

金属サドル

エルボ

セラミックノズル
ノズルピッチ 300※SVK125 のみ、ヘッダセットが 2本（分岐用継手、軟銅管付属）となります。
※ノズルピッチなどの変更の場合はお問い合わせください。

L

加湿器価格表

選定・ご使用にあたって●有効加湿量は、標準暖房条件で運転されるエアハンドリングユニットにおいて、全噴霧量の内、実際に流通空気に付加される加湿量のめやすをいいます。
●超音波式に比べて噴霧粒子は粗くなります。ヘッダセット下流側への工リミ
ネータ設置など、水滴による障害のないようご配慮ください。
●流通空気の温度が低い空調機には組み込めない場合がありますのでご注意ください。
●外気処理空調機で加湿する場合や冷房・冷風運転で加湿する場合には、気化式加湿器または蒸気式加湿器をご検討ください。
●加湿器本体とヘッダを接続する吐出軟銅管はヘッダ方向へ先下がりとなる勾配としてください。
●ヘッダセットの取付位置には点検口を設けるなど、後々の保守作業が行えるようご配慮ください。
●加湿器と公共の水道管は直結できません。このような場合はシスターン（型式認可品）をご使用ください。
●各加湿器ごとに漏電ブレーカおよび給水サービス弁、フラッシング用バルブを設けてください。
●配管の保温処理を行ってください。
●通気、設置場所に腐食性ガスが予想される場合、使用できないことがありますので、事前にご相談ください。
●空気清浄度を管理されている室内、施設を対象に加湿器をご使用になる場
合は、加湿器を組み込んだ空調系統の加湿器二次側に、要求清浄度を満足できる能力を有する最終フィルタを設置してください。

●通常の保守は、給水ストレーナ、ノズル掃除およびポンプ分解整備などです。
●ポンプ内のベーンおよびシャフトシールは、運転圧力の低下や摩耗状態により交換が必要となります。

梱包内容
1台
1個
1組
1本
1個
1本
1本
一式

高圧スプレー式加湿器／SSSSSS

保守点検

流量管理システム機器

選定上のご注意など●加湿器本体（電源コード付）…………………………………………………
●本体取付用 L 型ベース… …………………………………………………
●ヘッダセット… ………………………………………………………………
●給水軟銅管（O.4m）…………………………………………………………
●給水ストレーナ（R1/2）… …………………………………………………
……………………………………………………………
●吐出軟銅管（1m）●ドレンホース… ………………………………………………………………
●取扱説明書類………………………………………………………………

加湿器用水処理装置

給水口

122

気化 式 加 湿 器

超音波式加湿器

ENA／ENSタイプ【機器組込】空調機・パッケージエアコン・チャンバ組込用

蒸気式加湿器ENAタイプは、霧を発生させる本体を空調機など

WM-ENA4800

水噴霧式加湿器
加湿器用水処理装置

加湿器価格表※ WM-DNP・DNE タイプは生産を終了いたしました。

WM-ENS24U

空調機・パッケージエアコン組込用の超音波式加湿器はモデルチェンジのうえ型式を統合、ENAタイプになりました●超音波による水の微粒子は速やかに蒸発・加湿を行い、高い加湿効率を示します。
●霧化量 1kg/h あたりの消費電力は約 65W と低消費電力です。

●給水有効利用率が高い節水型の加湿器です。
●電源 ON と同時に全能力運転を開始、スチーム状の霧を発生するので立ち上がり特性に優れています。
●ステンレス水槽の採用により耐久性に優れています。

組込例
パッケージエアコンに組込流量管理システム機器
超音波式加湿器／EEEEEEEEEE

エアハンドリングユニットに組込

加湿器

加湿器

仕様
機種・型式

超音波式加湿器

型番（WM-）

ENA1200

ENA2400

ENA3600

ENA4800

ENA6000

ENA7200

ENA8400

ENA9600

ENS24U

霧化量（kg/h）

1.2

2.4

3.6

4.8

6.0

7.2

8.4

9.6

13 〜 1417 〜 18

有効加湿量（kg/h）

1.0〜1.2

2.0〜2.4

3.0〜3.6

4.0〜4.8

5.0〜6.0

6.0〜7.2

7.0〜8.4

8.0〜9.6

11.0〜14.0

14.5〜18.0

定格電源

単相 AC100V/ 200V

50 / 60Hz

定格消費電力（W）

80

155

230

305

380

455

530

605

915

加湿ユニット数

2

4

6

8

10

12

14

16

24

30

4

5

6

7

8

9

10

11

11

13

8

8

9

9

9

11

11

17

19

23

40℃以下

90％RH 以下

加湿器本体

運転時
質量（kg） トランス箱
使用条件

123

に組込み、本体へ電源を供給するトランス箱と接続して使用する超音波式加湿器です。
超音波霧化により得られる霧は常温のスチームともいえる微粒子で、本体内より誘引される霧は速やかに蒸発し加湿を行います。全型番とも水槽はステンレス製、特注仕様として比例制御などの対応もいたします。

ENA / ENS

ENS30U

単相 200V 50/60Hz

周囲温湿度●加湿器本体1 〜 50℃（凍結なきこと） 90％RH 以下

本体周囲風速1.5 〜 3.0m/s（最適風速 2.5m/s）

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水

給水圧力、温度● ENA1200 〜 9600：0.02 〜 0.5MPa

5 〜 40℃●トランス箱● ENS24U・30U：0.05 〜 0.5MPa

5 〜 40℃

1140

気化 式 加 湿 器

外形図【加湿器本体】
コードグリップ

H

給水口

排水管（キャップ付）

W

型番（WM-）D

ENA1200

ENA2400

ENA3600

ENA4800

ENA6000

ENA7200

ENA8400

ENA9600

ENS24U

ENS30U

W

280

390

500

610

720

830

940

1050

785

950

H

170

170

170

170

170

170

170

170

175

175

D

160

160

160

160

160

160

160

160

260

260

※大容量タイプ（ENS24U・30U）は、本体の形状、仕様が異なります。

水噴霧式加湿器

寸法（mm）

蒸気式加湿器オーバフロー管【トランス箱】
W

H

D

適合加湿器本体

WM-TRD200

190

260

135

WM-ENA1200
WM-ENA2400

WM-TRD380

190

260

135

WM-ENA3600
WM-ENA4800
WM-ENA6000

WM-TRD500

230

275

150

WM-ENA7200
WM-ENA8400

WM-TRD760

230

275

150

WM-ENA9600

WM-TRC760

320

300

160

WM-ENS24UWM-TRC1000

320

300

160

WM-ENS30U※ TRC760・1000 はスイッチ部の仕様が若干異なります。

保守点検●加湿器本体の取付位置は、発生した霧が気流によって効率よく送り出される位置とし、風速は 1.5 ～ 3.0m/s が必要です。
●設置は必ずドレンパン上とし、工リミネータをご用意ください。
●外気処理空調機で加湿する場合や冷房・冷風運転で加湿する場合には、気化式加湿器または蒸気式加湿器をご検討ください。
●取付位置には点検口を設けるなど、後々の保守作業が行えるようご配慮ください。
●加湿器と公共の水道管は直結できません。このような場合はシスターン（型式認可品）をご使用ください。
●各加湿器ごとに漏電ブレーカおよび給水サービス弁、フラッシング用バルブを設けてください。
●配管の保温処理を行ってください。
●超音波式加湿器は、供給水の水質によっては水中の溶存不純物による白い粉の発生が問題となる場合があります。これを防止するためには純水装置が必要です。当社では専用純水器 EXN タイプ（P.133 参照）を用意しています。
●通気、設置場所に腐食性ガスが予想される場合、使用できないことがありますので事前にご相談ください。
●空気清浄度を管理されている室内、施設を対象に加湿器をご使用になる場
合は、加湿器を組み込んだ空調系統の加湿器二次側に、要求清浄度を満足できる能力を有する最終フィルタを設置してください。

●通常の保守は、給水ストレーナの掃除と水槽内の掃除などです。
●超音波加湿ユニットの振動子は交換部品です。運転時間 5,000 時間をめやすに交換が必要となります。

梱包内容●加湿器本体…………………………………………………………………
●トランス箱… …………………………………………………………………
……………………………………………………………
●給水軟銅管（1m）●接続コード……………………………………………………………………
●給水ストレーナ（R1/2）… …………………………………………………
●ゴム吸盤足（24U、30U を除く）
… ………………………………………
●取扱説明書類………………………………………………………………

1台
1台
1本
2本
1個
4個
一式

超音波式加湿器／EEEEEEEEEE

選定上のご注意など

流量管理システム機器

選定・ご使用にあたって

加湿器価格表トランス箱型番H

D

加湿器用水処理装置

W124

気化 式 加 湿 器

超音波式加湿器

BNBタイプ【単独運転】室内直接噴霧型

蒸気式加湿器BNBタイプ

水噴霧式加湿器

は、ファン内蔵の本体を室内に単独に取り付けて、本体へ電源を供給するトランス箱と接続して使用する超音波式加湿器です。
空調機とは独立して室内を直接加湿しますからさまざまな用途に対応し、各種工場、農畜産物貯蔵庫、施設園芸など産業空調分野に幅広い採用実績があります。また、産業空調の多様な使用条件に対応する各種オプション仕様を用意しており、お客様のご要望にお応えしています。



WM-BNB3000

加湿器用水処理装置●超音波による水の超微粒子を室内に直接噴霧、速やかに拡散・蒸発し確実に加湿します。
●産業空調分野のさまざまな使用条件に対応する各種オプション仕様を用意しています。
●電源 ON と同時に全能力運転を開始、優れたレスポンスを示します。
●ステンレス製の本体で耐久性に優れています。

加湿器価格表仕様

流量管理システム機器

機種・型式

超音波式加湿器

BNB

型番（WM-）

BNB1000

BNB2000

BNB3000

BNB4000

BNB5000

BNB8000

霧化量（kg/h）

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

8.0

有効加湿量（kg/h）

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

8.0

定格電源

AC100V/ 200V

50/ 60Hz

定格消費電力（W）

110

200

290

380

470

740

加湿ユニット数

2

4

6

8

10

16

加湿器本体

7

9

11

14

16

23

トランス箱

8

8

9

9

11

17

運転時質量（kg）
使用条件

超音波式加湿器／BBBBBB

周囲温湿度●加湿器本体：1 〜 40℃、90%RH 以下

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水

給水圧力、温度

0.02 〜 0.5MPa、5 〜 40℃

用途
●各種工場
●施設園芸
●低温貯蔵庫●穀類貯蔵庫●恒温恒湿施設●実験研究施設

125●美術館・博物館 ほか●トランス箱：40℃以下、90%RH 以下

D【加湿器本体】

気化 式 加 湿 器

外形図
吹出パイプ

給水口

口

霧出

口
風出

オーバフロー管H

蒸気式加湿器排水管（プラグ付）

W

風入口

BNB2000

BNB3000

BNB4000

BNB5000

BNB8000

W

300

410

520

630

740

1070

H

250

250

250

250

250

250

D

200

200

200

200

200

200

霧出口吹出パイプ数

2

4

6

8

10

16

TRD200

TRD380

TRD500【トランス箱】
W

D

H

トランス箱型番（WM-）

TRD760

190

190

230

230

H

260

260

275

275

D

135

135

150

150

適合加湿器本体（WM-）

BNB1000
BNB2000

BNB3000
BNB4000

BNB5000

BNB8000

オプション仕様
2 凍結防止ヒータ付（R）

3 高湿度対応型（U）

4 スポット加湿用

5 霧化量可変装置付（X）

比例制御ユニットにより0 〜100% の全領域でリニアな制御特性を示します。

本体内に凍結防止ヒータを内蔵、低温貯蔵庫などでも使用が可能です。

絶縁強化を図り、95%
RH までの高湿度雰囲
気中で使用できます。

ダクトホースにより生産ライン上などの部分的なスポット加湿が可能です。

別途コントロールボック
スのダイアルで霧化量を調節することができます。

※特注品で霧化量 10kg / h の大容量タイプもご用意できます。詳しくはお問い合わせください。

保守点検

選定上のご注意など●噴霧方向の至近距離（5m 以内）に障害物がない
場所に設置してください。至近距離に障害物がある
場合、霧が凝縮して水滴となり、滴下することがあります。加湿器の噴霧は水の微粒子ですが、低温高湿の場合は霧がすぐに蒸発せず落下して水濡れを生じる場合があります。霧の噴霧方向 5m 以内の直下には、物品を置かないようにご注意ください。
●加湿器と公共の水道管は直結できません。このような場合はシスターン（型式認可品）をご使用ください。
●各加湿器ごとに漏電ブレーカおよび、給水サービス
弁、
フラッシング用バルブを設けてください。
●配管の保温処理を行ってください。
●超 音波式加湿器は、供給水の水質によっては水中の溶存不純物による白い粉の発生が問題となる場合があります。これを防止するためには純水装置が必要です。当社では専用純水器 EXN タイプ（P.133 参照）を用意しています。
●通気、設置場所に腐食性ガスが予想される場合、使用できないことがありますので事前にご相談く
ださい。
●室 内直接噴霧型の加湿器を空気清浄度を管理されている室内、施設にてご使用になる場合、加湿器二次側に清浄度を満足させるフィルタなどを設置することができません。使用環境により稀に水質などを起因とするスケールなど塵埃が発生する
場合がありますのでご理解の上ご使用ください。

●通 常の保守は、給水ストレー ナ・水槽内・ファン
ケース・吹出パイプ・フィルタの掃除と電装部点検などです。
●超音波加湿ユニットの振動子は交換部品です。運転時間 5,000 時間をめやすに交換が必要となり
ます。

梱包内容
●加湿器本体………………………………… 1 台●トランス箱… ………………………………… 1 台●接続コード（各 2m）………………………… 2 本●給水軟銅管（1m）…………………………… 1 本●給水ストレーナ（R1/2）… ………………… 1 個●吹出角度アダプタ…………………………… 1 個●取扱説明書類………………………………一式

超音波式加湿器／BBBBBB

選定・ご使用にあたって

流量管理システム機器

1 比例制御仕様（P）

加湿器価格表W

加湿器用水処理装置

BNB1000

水噴霧式加湿器

型番（WM-）

126

気化 式 加 湿 器

超音波式加湿器

蒸気式加湿器
水噴霧式加湿器
加湿器用水処理装置

加湿器価格表流量管理システム機器【単独運転】室内直接噴霧型（きのこ栽培専用）
WM-KNC2000

霧太郎は、本体内にトランスおよびファンを内蔵し、室内に単独に取り付けて使用するきのこ栽培専用の超音波式加湿器です。きのこ類は空調設備利用の周年栽培が広く普及していますが、なかでも湿度の調整は栽培上の重要なポイ
ントで、加湿器の霧は拡散性に優れ、水濡れが発生しない細かな粒子が最適とされています。霧太郎はこれまでの豊富な実績をベースに現場での実用試験を重ねて製品化したもの
で、需要家皆様のご好評を得ております。

新たに加湿量 3kg/h の KNC3000 を用意

機能向上、能力別の 3 型番を用意してフルモデルチェンジしました●使用周囲湿度 95%RH までの高湿度対応型です。
●霧化部・霧流路・送風ファンの改良により「濡れのない霧質」
を実現しました。
●給水制御回路などの改良により高湿度雰囲気に対する電装部の信頼性を向上しました。
●本体オールステンレス化（SUS304）により耐久性を向上しました。
●構造設計の見直しによりメンテナンス性を向上しました。
●定評のある万全のアフターサービスで安心してご使用いただけます。

選定・ご使用にあたって
選定上のご注意など●吹出方向は障害物を避け、霧の凝縮による障害が発生しないようご配慮ください。
●本体は耐湿構造としていますが、水滴のかかる場所ではご使用になれません。
●加湿器と公共の水道管は直結できません。このような場合はシスターン（型式認可品）をご使用ください。
●各加湿器ごとに漏電ブレーカおよび給水サービス弁、フラッシング用バルブを設けてください。
●配管の保温処理を行ってください。
●通気、設置場所に腐食性ガスが予想される場合、使用できないことがありますので事前にご相談ください。
●室内直接噴霧型の加湿器を空気清浄度を管理されている室内、施設にてご使用になる場合、加湿器二次側に清浄度を満足させるフィルタなどを設置することができません。使用環境により稀に水質などを起因とするスケールなど塵埃が発生する場合がありますのでご理解の上ご使用ください。

仕様＊表内□ / □の数字は 50/60Hz の値を示します。

機種・型式

超音波式加湿器

商品名

きのこ栽培専用「霧太郎」

型番（WM-）

KNC2000

KNC3000

KNC4000

加湿量（kg/h）

2.0

3.0

4.0

定格電源

AC100V 50/ 60Hz

KNC

定格消費電力（W）

170 /165

245/ 245

保守点検

加湿ユニット数

468●通常の保守は、給水ストレーナ・水槽内・ファンケース・吹出パイプ・フィル
タの掃除と電装部点検などです。
●超音波加湿ユニットの振動子は交換部品です。運転時間 5,000 時間をめやすに交換が必要となります。

運転時質量（kg）

11.0

16.5

17.5

幅

380

450

450

高さ

190

190

190

奥行

253

350

350

梱包内容

使用条件

超音波式加湿器／KKKKKK127

KNCタイプ●加湿器本体（電源コード付）…………………………………………………
●吹出パイプ……………………………………………………………………
●給水チューブ（1m）…………………………………………………………
●給水ストレーナ（R1/2）… …………………………………………………
●取扱説明書類… ……………………………………………………………

1台
一式
1本
1個
一式

外形寸法
（mm）

330 /325

周囲温湿度

35℃以下（凍結しないこと）、95%RH 以下

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水

給水圧力、温度

0.05 〜 0.5MPa、5 〜 30℃

気化 式 加 湿 器

超音波式加湿器

SCAタイプ【機器組込】青果ショーケース組込用

朝霧

組込例

水噴霧式加湿器

は、本体内にトランスおよびファンを内蔵した、青果ショーケース組込用の超音波式加湿器です。青果物の鮮度管理には、冷気とともに適度の水分の補給が必要です。朝霧はショーケース内を超音波による柔らかい霧で満たし、葉裏のす
みずみまで水分をゆきわたらせ、採りたての鮮度を保ちます。また霧のカーテンによるディスプレイ効果はさわやかそのもの、購買意欲をそそり、さらに野菜のいたみによるディスカウントを最小限におさえます。

蒸気式加湿器WM-SCA2000

仕様

青果ショーケース組込用「朝霧」型番（WM-）

SCA1000

SCA2000

加湿量（kg/h）

0.7 〜 1.0

1.5 〜 2.0

適用ショーケース

呼称 4 尺呼称 6 尺定格電源

AC100V 50/60Hz

定格消費電力（W）

95

170

加湿ユニット数

24

運転時質量（kg）

5.6

6.5

幅

272

高さ

210

奥行

220
1 〜 40℃、90%RH 以下

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水

給水圧力、
温度

0.02 〜 0.5MPa、5 〜 40℃

流量管理システム機器

周囲温湿度

加湿器価格表

外形
寸法
（mm）

SCA

選定・ご使用にあたって
保守点検●取付位置には点検口を設けるなど、後々の保守作業が行えるようご配慮ください。
●加湿器と公共の水道管は直結できません。このような場合はシスターン（型式認可品）をご使用ください。
●各加湿器ごとに漏電ブレーカおよび給水サービス弁、フラッシング用バルブを設けてください。
●配管の保温処理を行ってください。
●通気、設置場所に腐食性ガスが予想される場合、使用できないことがありますので事前にご相談ください。
●室内直接噴霧型の加湿器を空気清浄度を管理されている室内、施設にてご使用になる場合、加湿器二次側に清浄度を満足させるフィルタなどを設置することができません。使用環境により稀に水質などを起因とするスケールなど塵埃が発生する場合がありますのでご理解の上ご使用ください。

●通常の保守は、給水ストレーナ・水槽内・フィルタの掃除と電装部点検などです。
●超音波加湿ユニットの振動子は交換部品です。運転時間 5,000 時間をめやすに交換が必要となります。

梱包内容
1台
1本
1個
一式
一式

超音波式加湿器／SSSSSS

選定上のご注意など●加湿器本体…………………………………………………………………
●給水軟銅管（1m）……………………………………………………………
●給水ス卜レーナ（R1/2）……………………………………………………
●ダクトホース・工ルボなど……………………………………………………
●取扱説明書類………………………………………………………………

加湿器用水処理装置

超音波式加湿器

商品名

使用条件●呼称 4 〜 6 尺のショーケースは加湿器 1 台でカバー。
●そのほかショーケースの大きさ、レイアウトに応じた合理的な型番選定が行えます。
●取り扱いは簡単、既設のショーケースにも容易に取り付けられます。
●定評のある万全のアフターサービスで安心してご使用いただけます。

機種・型式

オプション
【霧化量可変仕様】
ダイヤルにより霧の量を調節できます。

128

129

加湿器用水処理装置
気化式加湿器
軟水器／ WSD タイプ（電熱式・間接蒸気式加湿器用）…… P.131

純水器／ EXN タイプ（超音波式加湿器用）…………………… P.133

130

気化 式 加 湿 器

軟水器（電熱式・間接蒸気式加湿器用）

WSDタイプ

デジタルタイマー式 全自動軟水器

蒸気式加湿器

WSDタイプは、電熱式蒸気加湿器や間接蒸気式加湿器に対応する全自動軟水器

です（電極式蒸気加湿器にはご使用できません）。

水の中の硬度成分をイオン交換により除去することで、加湿器タンク内やヒータ、加熱コイ

ルなどの熱伝導部分へのスケール固着を防ぎ、メンテナンスの手間を大幅に削減できます。

特に加湿器を常時稼働する、または停止できない場合には軟水器が必需品となります。

水噴霧式加湿器

電熱式・間接蒸気式加湿器のメンテナンス作業削減に貢献します!

WM-WSD12
ヒータの周りに多量のスケールが析出している

加湿器用水処理装置●軟水器本体上部の液晶画面で現在時刻や再生日などが一目で分かります。また、手動再生操作がワンタッチで可能です。
●モデルチェンジに伴い、大型機種（樹脂量 40 ℓ）を新たにラインナップしました。軟水器一台で、複数台の加湿器をまかなえます。

加湿器価格表●オプション仕様に再生信号出力仕様（交互運転対応、
WSD-R タイプ）を用意しています。再生信号出力仕様を２台並列に設置し、各軟水器二次側にバルブを設けることで、軟水器の交互運転を可能にし、軟水を常に加湿器側に供給することができます。

電熱式蒸気加湿器
SJB タイプ

軟水器を使用することでスケールの固着を抑制します！

仕様

型番
採水量

流量管理システム機器

機種・型式

デジタルタイマー式

標準仕様

全自動軟水器WM-WSD12

WSD
WM-WSD20

WM-WSD40

オプション仕様WM-WSD12R
再生信号出力仕様（交互運転対応）

WM-WSD20R

WM-WSD40R

原水硬度

45mg/ℓ

12m3

20m3

40m3

原水硬度

90mg/ℓ

6m

10m

20m3

3

3

0.72m /h

水処理方式

イオン交換式

1.1m /h
3定格電源・消費電力

単相 AC100V 50/60Hz

運転時質量（塩水槽・樹脂筒一体型）

79kg

使用条件

軟水器／WSDタイプ

最大流量

3

周囲温湿度

1 ～ 49℃（凍結しないこと）、90%RH 以下

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水

給水圧力、温度

0.15 ～ 0.4MPa、4 ～ 38℃

オプション品

2.5m3/h

定常時 0.3W（最大 4W）
108kg

195kg

転倒防止金具選定・ご使用にあたって
選定上のご注意など

131●軟水器への給水は、公共の水道管から直接接続することはできません。このような場合はシスターン（型式認可品）をご使用ください。
●排水ホースからは再生処理中に塩水が排水されます。配管腐食などへのご配慮をお願いします。
●再生周期は再生間隔日数に応じた設定が行えますが、最長でも 7 日間（1 週間）に 1 度の再生をお願いします。
●本軟水器は、屋内仕様です。屋外への設置・使用はできません。
●再生信号出力仕様で交互運転を行う場合は、本軟水器（WSD-R タイプ）が2 台必要です。

●（一財）日本建築センター建築設備耐震設計・施工指針に準拠する耐震強度が必要な場合は、転倒防止金具（オプション品）を使用した取付が必要となり
ます。

保守点検
●通常の保守は、給水ストレーナの掃除・塩水槽の確認・処理水の硬度判定などです。
●再生用造粒塩（ボイラー用塩）は、お客様にてご用意ください（工業薬品等
販売店市販品）。弊社でも販売していますのでお問い合わせください。
●一 般的にイオン交換樹脂は 3 年を目安に全量を交換する必要があります。
ただし、樹脂の寿命は、水質や処理水量（加湿器への給水量）などの条件により異なります。

コントロールバルブ

ストッパ

E

コントローラ

気化 式 加 湿 器

外形図
入口配管（フレキシブルチューブ）
給水ストレーナ（#80）

圧力計

給水サービス弁
原水入口

塩補充口

フラッシング用バルブ
軟水出口

塩水槽

F

排水ホース

D

樹脂筒
オーバフロー
ホース

Ｂ

出口配管
出口弁
（フレキシブルチューブ）

電源コード

C

A

B

C

D

E

F

WSD12

1000

290

490

525

620

854

WSD20

1299

290

490

827

620

1153

WSD40

1301

350

630

770

730

1155

軟水器選定は、加湿器運転条件、原水硬度によって選定型番が異なります。以下の選定例は蒸気式加湿器の運転条件、原水
硬度を仮定した選定例です（各選定例は弊社が推奨する再生処理：週 1 回サイクルでの算出値となります）。
【選定例①】加湿器 1 台、軟水器 1 台の場合

表 -1 電熱式蒸気加湿器 SJB タイプの適応軟水器一覧

表 -2 間接蒸気式加湿器 SHE タイプの適応軟水器一覧

加湿器最大使用水量

軟水器型式

SHE 型番加湿器最大使用水量

軟水器型式

WM-SJB03

0.0037m3/h

WSD12

WM-SHE20

0.023m3/h

WSD12

WM-SJB07

0.0083m /h

WSD12

WM-SHE35

0.040m /h

WSD12

WM-SJB14

0.0163m3/h

WSD12

WM-SHE45

0.052m3/h

WSD20

WM-SJB28

0.0327m3/h

WSD12

WM-SHE60

0.069m3/h

WSD20

WM-SJB42

0.0489m3/h

WSD20

WM-SHE90

0.104m3/h

WSD40

WM-SJB56

0.0653m3/h

WSD20

WM-SHE120

0.138m3/h

WSD40

WM-SJB85

0.0978m /h

WSD40

3

3

3

＜原水硬度別選定線図＞

軟水採水量は、再生処理 1 回（1 サイクル）あたりの採水量を表します。
90● SJB42 × 1 台の軟水器を選定
条件：週５日・１日２０時間運転、加湿器稼働率 80％（※）、原水硬度 45mg/ℓ

85

流量管理システム機器【選定例②】①の条件にて運転時間、原水硬度が異なる場合

80

表 -1 を参照し、加湿器の使用水量を求めます。
最大使用水量 0.0489m3/h×5 日×20 時間×稼働率 80% ＝ 3.9m37570

原水硬度別選定線図を見ると、3.9m3 は選定例②のポイントを指しますので WSD12 × 1 台 となります。

加湿器価格表SJB 型番

加湿器用水処理装置

条件 : 週 7 日・1 日 24 時間運転、加湿器稼働率 80%（※）、原水硬度 90mg/ℓ ※加湿器の加湿能力 100％時の運転に対して実際に運転した割合

水噴霧式加湿器

原水硬度別選定線図

蒸気式加湿器

Ａ

検水コック

適用範囲外

65
60

＜ SHE45 ＞
最大使用水量 0.052m3/h×7 日×24 時間×稼働率 80% ＝ 7m3＜ SHE60 ＞
最大使用水量 0.069m3/h×7 日×24 時間×稼働率 80% ＝ 9.3m3

m３
／

サイクル）

表 -2 を参照し、加湿器の使用水量を求めます。

55

軟水採水量（● SHE45 × 1 台、SHE60 × 1 台の軟水器を選定
条件：週 7日・１日２4 時間運転、加湿器稼働率 80％（※）
、原水硬度 70mg/ℓ

軟水器／WSDタイプ【選定例③】加湿器 2 台、軟水器 1 台の場合

50
45
40

WSD40

35
30

合計使用水量：7m3 ＋ 9.3m3 ＝ 16.3m325

原水硬度別選定線図を見ると、16.3m3 は選定例③のポイントを指しますので WSD40 × 1 台 となります。

20

WSD20
選定例③

15

WSD12

10

選定例②

5
0

10

20

30

40

50

132
60

原水硬度(mg/ℓ)

7080

気化 式 加 湿 器

純水器（超音波式加湿器用）

EXNタイプ

イオン交換式純水器

蒸気式加湿器EXNタイプは、超音波式加湿器用に使用するカートリッジタイプの純水装置で、加湿

水噴霧式加湿器器への供給水に含まれているカルシウム、マグネシウムなどの溶存不純物を除去し、水分蒸発後の「白い粉」の発生を防止するものです。構成は、陽・陰イオン交換樹脂を充填したステンレ
ス製のボンベ、給水出入口を接続するためのフレキシブルチューブ、処理の限界を検知する水質
チェッカーより成り、これを加湿器への給水配管につなぎこみ、供給水を通過させることにより採取された純水を直接加湿器に給水できます。なお、ボンベを固定するための取付架台を付属品としています。

超音波式の白い粉の発生を防止します●「白い粉」の発生は、加湿器へ供給する純水の純度が高いほど少なくなります。
●標準採水量は、供給水の導電率 16.0mS/m（一般水道水のめやす）において、純度 3.0mS/m までの水を採取できる量です。
●ボンベに直付した水質チェッカーは、純度 3.0mS/m を上限値とした処理の限界を知るための簡易メータです。
●イオン交換樹脂は、水中に含まれているカルシウム、マグネシウムなどを吸着し水の純度を高めますが、一定の水を処理すると飽和状態となり寿命に至ります。
水質チェッカーの指針域が赤色を示した場合には樹脂の交換が必要です。なお寿命に達したイオン交換樹脂は再生により再使用できます。

加湿器用水処理装置

加湿器価格表仕様
機種・型式

イオン交換式純水器

型番

WM-EXN3000

標準採水量3,000 ℓ

イオン交換樹脂

アンバーライト

水質チェッカー

簡易型を標準採用

運転時質量

17kg

ボンベ外形寸法φ120 × 1010mm

使用条件

流量管理システム機器
純水器（超音波式加湿器用）／EEEEEE
133

WM-EXN3000

EXN

MB-2（樹脂量 10 ℓ）

周囲温湿度

40℃以下（凍結しないこと）、90%RH 以下

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水

給水圧力、温度

0.5MPa 以下、5 〜 40℃

選定・ご使用にあたって
選定上のご注意など

梱包内容●使用する加湿器の霧化量の合計と純水器の標準採水量から、樹脂交換の周期を考慮して本数を決定してください。
●純水器および加湿器を複数台数組み合わせて使用する場合は、圧損その他の確認が必要ですのでお問い合わせください。
●寿命に達したイオン交換樹脂は再生により再使用できます。
●当社では樹脂を再生した再生済のボンベをストックしています。
●寿命を検知したら当社宛ご連絡ください。再生済のボンベをお送りします。
●使用済のボンベとお送りした再生済ボンベを交換し、使用済ボンベを当社指定送付先へお送りください（送料お客様負担）。
●再生済の樹脂ボンベをお届けするまで若干の日数がかかります。特に加湿の清浄度が要求される現場などでは、複数台設置によるバックアップ運用をご検討ください。
●純水器と公共の水道管は直結できません。このような場合はシスターン（型式認可品）をご使用ください。

●樹脂ボンベ（水質チェッカー付）… ………………………………………… 1 本●取付架台（金具付）… ……………………………………………………… 一式●フレキシブルチューブ… …………………………………………………… 2 本●取扱説明書、返送先案内、警告リーフレット… ……………………… 各 1 部

流量管理システム機器
気化式加湿器エアロ Q システム
ダクト系の総合風量管理システム………… P.143

カラムアイ
気体用・整流機能付・定置式絞り流量計…… P.147

142

気化 式 加 湿 器

エアロQシステム

ダクト系の総合風量管理システム

蒸気式加湿器

整流機能付・定置式複合ピトー管センサ

ニューエアロアイ

エアロQシステムは、ビル・プラントなど、

水噴霧式加湿器

空調換気設備のダクト系に適用する総合風量管理シ
ステムです。システムの中心となる高精度風量センサ「ニューエアロアイ」と、圧力伝送器、指示調節計など制御機器類の組み合わせにより、「検出－変換－調節－指示」を網羅しています。バリエーションに富んだシステ
ムを低価格で提供できるので、一般空調にも総合風量
管理をご採用いただけます。

加湿器用水処理装置

加湿器価格表流量管理システム機器
総合風量管理システム／エエエエエエエエ
143

ニューエアロアイ・角型※エアロウィング・エアロダンパーは、生産中止になりました。

ニューエアロアイ・丸型

適正な風量管理による空気搬送動力の削減は省エネ効果を生み出し、
環境負荷の低減に貢献します。
適正な換気量管理は快適環境を創出します。
システムの中心となる風量センサ●ニューエアロアイは、ダクト形状の金属製ケーシングに翼型のピトー管センサと整流エレメントを組み込んだ高精度風量センサです。
●検出部である翼型のセンサは、JIS B 8330/ ピトー管ト
ラバース法に準拠して配置し、しかも多数の測定孔を備えています。また、センサは独自の形状により、全圧・静圧の読みとり差圧を大きくとれるように工夫されています。
●センサの上流側には低圧損の整流エレメントが一体化され、測定に必要な直管長さは大幅に短縮できるため、狭いスペースでも高精度の測定が可能です。
●㈶建材試験センターの性能試験により、高精度を実証しました。

●角型ダクト・送風機直後／直管部なしで±3%R.D. の高精度です。
●センサと整流エレメントの一体構造により、正確な風量測定に必要な直管長さを大幅に短縮、さまざまな取付条
件に適合します。
●独自形状のセンサにより読みとり差圧が大きくとれます。
●使用条件の厳しい設備に適合するステンレス仕様を用意しています。
●送風機性能試験など、試験研究設備にもご使用いただけます。

…直接指示方式の風量、風速、差圧計など…電気信号変換方式の制御機器、指示計など●液晶デジタル表示の指示計。
風量、風速、差圧を直接デジタル表示します。

マノスターゲージ●マノスターゲージは、ダイヤル指針式の直接風量指示計です。
目盛板は、あらかじめ使用する風量センサの仕様に合わせて刻まれており、読みやすい 270°の広角度目盛です。ヒステ
リシスのない高性能ダイヤフラム、耐久性の高いサファイア
軸受を使用。

圧力伝送器●風量センサで検出した圧力を受けて、全圧と静圧の差すなわち動圧にみあう 4 〜 20mADC などの電気信号を出力するものです。フルスケール 10Pa の超微差圧レンジを実現し、しかも豊富な実績を持つダイヤフラム式受圧機構と可変インダクタンス
センサの組み合わせにより高い信頼性をもっています。

蒸気式加湿器

デジタル直接指示計

気化 式 加 湿 器

使用目的に応じて選べる各種制御機器

加湿器用水処理装置

加湿器価格表●受信計は、圧力伝送器からの信号を内部で演算し、差圧・風速・風量のデジタル表示や外部信号・警報の出力を行い、さらに 2 線式圧力伝送器用直流電源回路を内蔵する多機能装置です。コンパクトなうえに多くの機能を集約していますから、各機能ごとに単独の汎用品で構成する場合と比較して低コストで済み、現場工事の簡素化にもつながります。

デジタル受信計

水噴霧式加湿器

EMT 1 A

EMP5

総合風量管理システム／エエエエエエエエ

EMRT 1●開平演算器は、入力された圧力に比例する電気信号を内部で開平演算し、風速・風量に比例した電気信号として外部に出力します。
入力信号と出力信号は電気的に絶縁されています。

流量管理システム機器

開平演算器／信号変換器

144気化 式 加 湿 器

システム構成例●図中イラストで示した機器につきましては、お客様ご用意となります。
●風量センサのサイズ（仕様）別価格、制御機器類の価格は当社宛お問い合わせください。

直接指示方式

蒸気式加湿器各種風量センサ

水噴霧式加湿器

ニューエアロアイ・角型

加湿器用水処理装置

AE500 × 500

幅 500mm、高さ 500mmの標準品

流量管理システム機器

電気信号変換方式

加湿器価格表ニューエアロアイ・丸型① EMT 1 A
圧力伝送器

② EMRT 1
開平演算器① EMT 1 A
圧力伝送器

アナログ／デジタル
変換器

デジタル調節器② EMP5
パネル用デジタル受信計

中央制御装置

記録計

総合風量管理システム／エエエエエエエエ

AE500D

直径 500mm の標準品

① EMT 1 A
圧力伝送器
145

② WO81
マノスターゲージ
風量計① GC63
デジタル直接指示計② EMRT 1
開平演算器

指示調節計

ダンパーモータ気化 式 加 湿 器

風量・風速・差圧を直接指示するものです。指示方式により、液晶方式のデジタル直接指示計、ダイヤル指針計のマノスターゲージがあります。

電気信号は風量センサからの圧力に比例したものであり、風量に比例したものではありません。風量セン
サで検出する圧力と風量とは２次関数の関係にあることから、圧力伝送器からの電気信号を開平演算し、風量に正比例したリニアな電気信号に変換します。左図の例は、開平演算された電気信号を客先ご用意のアナログ / デジタル変換機、デジタル調節器を介して中央制御装置に送るものです。これは DDC システムの風量・差圧制御ループの構成部分として、風量監視、ダンパ制御、インバータ制御などを行います。

パネル用受信計に風速、風量、差圧を現場または中央監視盤などに表示させるものです。受信計には 2 線式伝送器用直流電源回路（DC24V）、開平演算機能が内蔵されており、オプションにより上下限警報出力、
外部信号出力も行うことができます。受信計の外部出力は、記録計やアナログ / デジタル変換器を介してデータ処理も行えます。

風量センサからの圧力信号を圧力伝送器に入力し、動圧にみあう 4 ～ 20mADC などの電気信号を出力させます。さらに開平演算器を介して風量に正比例したリニアな電気信号とし、客先ご用意の指示調節計に入力します。指示調節計はあらかじめ設定された風量値と入力された風量値を比較し、設定風量となるよ
うに 4 ～ 20mADC の制御信号を出力します。指示調節計からの制御信号は、客先ご用意のファン回転数
制御用のインバータやダンパ制御用モータなどに送り、風量一定制御を行います。

総合風量管理システム／エエエエエエエエ

圧力伝送器、開平演算器、指示調節計との組み合わせによる風量一定制御

流量管理システム機器

風量センサからの圧力信号を圧力伝送器に入力し、動圧にみあう 4 ～ 20mADC の電気信号を出力させ、加湿器価格表圧力伝送器とパネル用デジタル受信計との組み合わせによる風量や差圧の遠隔表示

加湿器用水処理装置

一般的に風量制御や遠隔指示にはリニアな信号が有利とされています。しかしながら、圧力伝送器からの水噴霧式加湿器

圧力伝送器と開平演算器を組み合わせて風量に正比例したリニアな電気信号を出力

蒸気式加湿器

風量センサ 1 台に対して風量計など指示計を組み合わせ、配管接続することにより風量・風速・差圧を直読

146

気化 式 加 湿 器

気体用・整流機能付・定置式絞り流量計

カラムアイ

小口径配管対応の気体流量センサ

蒸気式加湿器

カラムアイは、フランジ付パイプ形状のシリンダ内部

水噴霧式加湿器に整流ガイドとカラム（絞り機構をなす中空円筒体）を組み込
んだ気体流量センサです。
整流ガイドと絞り機構の組合せにより、エルボなどの局部抵抗後においても± 5%R.D. の高精度測定を可能にします。
当社では 1998 年に風量センサ「ニューエアロアイ」を開発、工場プラント向けに広くご採用いただいておりますが、このニューエアロアイは直径 100mm 未満の小口径配管には対応できませんでした。お客様から寄せられたニーズは高精度・小口径・軽量・廉価、そして優れた設置特性、新開発のカラムアイは、このすべてのご要望にお応えします。



加湿器用水処理装置●小口径配管の気体流量測定に対応します。
●整流ガイドと絞り機構の一体化により± 5%R.D. の高精度測定が可能です。
●面間寸法 220mm と 350mm のコンパクトな本体、しかも軽量です。
●すべての製品に試験成績書とトレーサビリティ証明書が発行されます。

加湿器価格表流量管理システム機器
気体用・整流機能付・定置式絞り流量計 ／カラムアイ

147●整流ガイドの装備により曲りなどの局部抵抗後の必要直管長さが大幅に短縮できます。
●材質は標準仕様でステンレス（SUS304）なので耐食性・耐熱性に優れています。
●シンプルな構造で廉価を実現しました。

外形図
カラム

圧力取出口（高圧）（Rc1/8）

※

FD

D

フランジ

（mm）
型番

L

FD

D

CE50A22

220

116

56.5

CE80A34

350

145

84.9

用途
●実証用テストプラントの空気量測定●クリーンブース・ユニットの空気量管理●バイオセーフティ設備の差圧制御●燃焼用空気量管理●空気圧システムの流量・消費量管理●塗装ユニットの空気量管理●換気量測定など各種試験 ほか

圧力取出口（低圧）（Rc1/8）

整流ガイド

カラム
5
L
※ D はシリンダ直径（内径）を表します。

ウエットマスター 製 品 一 覧

年

2
0
2
4

月版

9

本社営業本部 〒１６１-８５３１ 東京都新宿区中落合 3-15-15 ＷＭ本社ビル

TEL.０３-３９５４-１１０１

本社保守・サービス営業本部

TEL.０３-３９５４-１１１０

大 阪 支 店 〒５４０-００２４ 大阪市中央区南新町１-１-２ タイムスビル

TEL.０６-４７９０-６６０６

名古屋営業所 〒４６４-０858 名古屋市千種区千種 1-15-1 ルミナスセンタービル TEL.０５２-７４５-３２７７
仙台営業所 〒９８１-３１3３ 仙台市泉区泉中央 3-27-7

TEL.０２２-７７２-８１２１

福岡営業所 〒８１２-０００４ 福岡市博多区榎田 2-1-10

TEL.０９２-４７１-０３７１

ウエットマスター 株 式 会 社●業務用・産業用各種加湿器●流量管理システム機器／エアロＱシステム・カラムアイ●製品の仕様は改良などのために予告なしに変更することがありますのでご了承願います。
ホームページアドレス

東京本社
https://www.wetmaster.co.jp
ISO14001:2015
認証取得

東京本社
ISO9001:2015
認証取得

24094000EP