電 気 の 安 全・安 心 の た め に「電気安全講習会」の開催
８月の電気使用安全月間に電気安全講習会を各地で開催いたしますので、是非ご参加ください。
詳しくは当協会、支店・営業所へお問合せください。

支店・営業所

開催日時

となみ野

8 月 1 日（木）13：30 ～ 16：00

ア・ミューホール

南砺市寺家新屋敷 366

高岡

8 月 2 日（金）13：30 ～ 15：30

高岡エクール

高岡市問屋町 65

富山

8 月 5 日（月）13：30 ～ 16：10

富山市南総合公園体育文化センター

富山市友杉 1097

新川

8 月 6 日（火）13：30 ～ 15：40

黒部市国際文化センターコラーレ

黒部市三日市 20

7 月 30 日（火）13：30 ～ 16：00

いしかわ総合スポーツセンター

金沢市稚日野町北 222

8 月 7 日（水）13：30 ～ 16：00

こまつドーム

小松市林町ほ 5

8 月 9 日（金）13：30 ～ 16：00

いこいの村能登半島

羽咋郡志賀町上野 18–1

富山県

石川・金沢

石川県

小

松

七尾・能登

福井県

会

場

名

住

所

福

井

8 月 2 日（金）13：30 ～ 16：00

福井商工会議所

福井市西木田 2–8–1

丹南

8 月 5 日（月）13：30 ～ 16：00

鯖江市嚮陽会館

鯖江市桜町 2–7–1

敦賀

8 月 6 日（火）13：30 ～ 16：00

若狭湾エネルギー研究センター

敦賀市長谷 64–52–1

奥越

8 月 7 日（水）13：30 ～ 16：00

多田記念大野有終会館結とぴあ

大野市天神町 1–19

キーワード
uiz
Key Word Q
クイズ

応募方法

下記の 2 つのうちからご応募ください。

1. 協会HPから応募（スマートフォンからも応募できます）

北陸 電気保安検索

8 月は経済産業省主唱の2. ハガキでの応募※郵便切手は発送者ご自身でご負担ください。

〒 930︲0004①氏名

富山市桜橋通り 3︲1②住所（電気ビル内）③電話番号

北陸電気保安協会
広報部 まで『電気○○○○月間』
です。

④クイズの答え⑤本誌へのご意見・ご感想（○○○○をお答えください）

正解者の中から抽選で 10 名さまに粗品（図書カード）を進呈いたします。
当選者の発表は図書カードの発送をもってかえさせていただきます。

2019 盛夏号

No.281

応募締切2019 年 9 月 30 日（月）必着※応募は、ウェブ・ハガキにかかわらず、おひとり様１回限りです。
※ご記入いただいたお客さまの情報は、当選者への粗品送付及びご意見などへの回答目的にのみ使用し、他の目的には一切使用しません。

新春号（No.280）の正解は タ イ ガ ー でした。たくさんのご応募ありがとうございました。

発行所

一般財団法人 北陸電気保安協会

富山支店〒 930-0996 富山市新庄本町二丁目 9 番 98 号
TEL 076-452-0515

石川支店〒 924-0014 白山市五歩市町 400 番
TEL 076-274-4580

福井支店〒 910-0003 福井市松本 1 丁目 1 番 22 号
TEL 0776-24-5626

当協会の許可なくして複製・転載することはご遠慮ください。
2019年（令和元年）
7月1日発行
年４回発行［４月・７月・10月・１月］

特集

平成 30 年度管内の電気事故について
PCB 含有電気工作物の期限内処理に向けてお客さま訪問 / 株式会社アイ・オー・データ機器（石川県）

お客様のニーズをインプットし、技術力で製品をアウトプットする。
周辺機器メーカーのパイオニア。

北陸発いきいき情報 / 宝達志水町（石川県）

能登最高峰の宝達山と日本海

省エネ・省コスト

食料品スーパーの省エネ

夏の省エネについて

自然の絶景スポットに逢える町

2019

盛夏号
No.2812019

平成30年度盛夏号
No.281

管内の電気事故について
中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署

o n t e n ts
03

平成 30 年度管内の電気事故について
中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署

06

PCB 含有電気工作物の期限内処理に向けて

08

省エネ・省コスト

平成 30 年度に中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署管内（富山県、石川県、福井県及び岐阜県の一部）で発生し、電気関係報告規則に基づき報告された電気事故について取りまとめたので、その概要を紹介します。

10

夏の省エネについて

平成 30 年度に当署管内で発生した電気事故は 25 件で、前年度に比べて 12 件の減少となりました。事故の内訳は、電気設備の紹介
高圧交流遮断器

14190 件）、主要電気工作物の破損事故が 5 件（同 23 件）、発電支蔵の辻障事故が 1 件（同 0 件）、波及事故が 17 件（同 12 件）となっ

越前市 JR 武生駅近くに位置する白壁の子メーター（証明用電気計器）の有効期限を確認しましょう！

降、
関西から北陸地方への物資の中継地

プロの仕事現場～検査員の体験から～／新川営業所 高橋富雄

蔵が立ち並ぶ「蔵の辻」は、江戸時代以点として栄えた商人達の蔵が並んでいます。現在は街並み協定が結ばれ、蔵の外観はそのままに喫茶店、お食事処などが蔵を利用して営業しています。

北陸発いきいき情報／宝達志水町（石川県）
能登最高峰の宝達山と日本海

18福井県越前市

お客様のニーズをインプットし、技術力で製品をアウトプットする。
周辺機器メーカーのパイオニア。

動力回路と電灯回路の漏電ブレーカが同時に切れた？

16

感電死傷事故が 2 件（前年度 2 件）、電気火災事故が 0 件（同

自然の絶景スポットに逢える町

自然災害に備えて

平成 13 年度には、国土交通大臣表彰の都市景観大賞「美しいまちなみ大賞」を受賞。
年間を通じてさまざまなイベントが開催される場所でもあり、街の活性化

８月は「電気使用安全月間」です。

にも大きな役割を担っています。
写真提供：（一社）越前市観光協会ています。
（第 1 表参照）
第1表

作業者
公衆
小計
作業者
公衆
小計

平成 30 年度電気事故総括表（単位：件）
平成 30 年度計
事業用 自家用

感電死傷事故11

平成 29 年度計

計

事業用 自家用

計

2

2

2

作業者
計

15

お客さま訪問 No.281 ／株式会社アイ・オー・データ機器（石川県）

本号の表紙

自家用

12

感電死傷事故の発生件数の推移（単位：件）

年度
事業用

11

第2表

❶ 全体概要食料品スーパーの省エネ

感電以外の死傷事故
電気火災事故公衆合計

社会的影響を及ぼした事故
電気工作物に係る物損等事故
主要電気工作物の破損事故

4

発電支障事故

1

1

5

9

14

23

12

12

28

37

1

波及事故

17

17

19

25

ダムからの異常放流事故

1

負傷

計

1

死亡

0

負傷

1

死亡

1

負傷

1

死亡
負傷

1

1

1

1

1

1

2

1

1 11
1

1

1

2

5

1
2

1

1

1

2

1

2

2

死亡
負傷

2

1

死亡
負傷

2
0

死亡
負傷

1
1

1

2

2

1 16

2

1 12

1
1

1

1

死亡

1

1

1

3

1

0

2

1

1

1

負傷

1

1

死亡

0

0

0

1

0

0

0

1

負傷

2

1

1

2

1

2

3

2

1

6

0

0

2

2

2 18

感電死傷事故の推移（被災者別）（件）
4

公衆の死亡・負傷
作業者の死亡・負傷

法第 106 条に基づく報告徴収
絶縁油漏洩に係る事故

1

1

作業者：電気関係の作業に従事している者
公 衆：作業者でない者

第1図

供給支障事故21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 計
死亡

3

6

9

※複数の項目に係る事故の場合は個別にカウントする※令和元年 5 月末現在までに報告のあった件数

2

1

業務内容

“電気の安全と安心を守り続けます”“電気のプロフェッショナル”として信頼の技術と最高のサービス、
そして情報をご提供し、暮らしに明るい未来を創造していきます。

保安業務
工場やビルなどの電気設備の保安管理を、
24時間体制で行っています。

❷ 感電死傷事故
平成 30 年度において感電死傷事故は事業用で 1 件、自家用で 1 件の計 2 件（前年度 2 件）発生しています。

0

第2-1図
（件）
7

調査業務

平成 21 年度以降過去 10 年間の感電死傷事故発生の推6

移は第 2 表、第 1 図のとおり 20 件発生しており、作業者が5

ご家庭や商店、事務所などの被災者となったものは 13 件、公衆が被災者となったもの

4

電気設備の安全調査を行っています。

は 7 件となっています。

3

作業者の年齢別・作業経験年数別発生件数を第 2-1 図、

広報業務

第 2-2 図に示しましたが、比較的経験年数を積んだ方の事

電気の安全な使い方などを、故が多く見受けられます。

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30（年度）

感電死傷事故における作業者の年齢別構成（21～30年度集計）

2
1
0

60歳以上

50～59歳40～49歳30～39歳20～29歳さまざまな方法でPRしています。
でんきほあん 2019 盛夏号

03

第2-2図（件）
10

感電死傷事故における作業者の作業経験年数（21～30年度集計）

第5-2図

公衆の感電死傷事故原因（21～30年度集計）（単位：件）
電気工作物
不良，
1

8

風雨，
6

工作物は、高圧ケーブルが 4 割弱を占めており、日頃の点検

作業者の過失，
7

2

20年以上

15～19年 10～14年

5～9年

5年未満

不詳

第7図

自家用事故種別と波及事故率

（件）
35

波及事故

感電死傷事故

自然劣化，
16

その他

波及事故率 （%）
100
90

30

平成 21年度以降で感電死傷事故に係る事故電圧は第 3 図のとおり高圧が 11 件と最も多いものの、低圧でも 8 件発生
しており、死亡事故 2 件のうち1件は低圧で発生しています。
また、平成 21 年度以降で感電死傷事故の発生月は第 4 図❸ 電気火災事故

25

平成 30 年度において電気火災事故は 0 件（前年度 0 件）

15

5-1 図のとおり「被害者の過失」が最も多く、次いで「作業方

80
70
60

20

50
40
30

10

でした。

20

5

のとおり 5 月に最も多く発生しております。
平成 21 年度以降で感電死傷事故原因は「作業者」では第0❹ 主要電気工作物の破損事故

10
21

第8-1図

22

23

24

また「公衆」では第 5-2 図のとおり作業者と同様「被害者

26

（件）
12

感電死傷事故に係る事故電圧別死傷者数（21～30年度集計）
負傷
死亡

10

8

7

（前年度 23 件）発生しました。内訳は事業用において水力

第6図

水力発電所
太陽光発電所

低圧

第4図

高圧

感電死傷事故の月別発生件数（21～30年度集計）

0

14
12
10
8
6
4

4月

（件）
9

5月

6月

7月

8月

9月 10月 11月 12月 1月

2月

3月

事故原因が
「自然劣化」「保守不完全」であった
電気工作物の使用年数（21～30年度集計）
25年～
20～24年15～19年10～14年
～9年
不明

7
6

火力発電所
風力発電所
変電所・需要設備

5
4
3

第8-2図

事故発生工作物（21～30年度集計）（単位：件）

2
1

遮断器，
5 機器，
13

0

PAS

PGS 架空電線 碍子 高圧ケーブル VT

VCB 避雷器 変圧器 その他（LA） （Tr）

変成器，
14

5

特別高圧

16

8

10

1

雷による波及事故の月別発生件数（21～30年度集計）

18

第12図

主要電気工作物の破損事故の推移

（件）
25

（件）
20

0

開閉器，
10

4

0

0
30（年度）

変成器，
4

15

1

29

電線類，
2

20

1

28

第11図

2

いて風力発電所で 1 件発生しています。
（第 6 図参照）
第3図

27

機器，
1

発電所で 3 件、火力発電所で 1 件の合計 4 件で、自家用におの過失」が最も多くなっています。

25

事故発生工作物（30年度）（単位：件）

平成 30 年度において主要電気工作物の破損事故は 5 件

法不良」の順となっています。

雷，
85

鳥獣接触，
8

被害者の
過失，3

第三者の
過失，1

波及事故原因（21～30年度集計）（単位：件）

樹木接触，
5
その他，
火災，
5
11
保守不完全，
6に取替や接地抵抗値の低減が望まれます。

に加え計画的な設備更新も重要になります。
（第 12 図参照）

4

開閉器，
82
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30（年度）

電線類，
35

（件）
5

❻ 終わりに
平成 30 年度の電気事故は、感電死傷事故が 2 件発生しま❺ 波 及事故（他の電気事業者又は一般電気事業者等に供給支障を発生させた事故）

43した。このうち自家用の事故は年次点検時に発生しており、※開閉器（PAS,PGS 等）、電線類（高圧ケーブル、架空電線等）、変成器（VT、CT 等）、遮断器（VCB,LBS 等）、機器（LA,Tr 等）設置者と請負業者で打合せ等の作業準備が十分ではなく、請負の作業者も充電部の検電を怠るなど作業手順を遵守し

2

平成 30 年度において波及事故は自家用で 17 件（前年度

1

12 件）
発生しました。第 7 図のとおり自家用で発生する電気

第9図 波及事故発生の電気工作物内訳（21～30年度集計）

作業準備及び作業方法等について十分な確認を行い、安全事故のうち波及事故の占める割合は大きくなっています。

（件）90

意識の向上を図ることが求められます。

0

4月

第5-1図

5月

6月

7月

8月

9月 10月 11月 12月 1月

2月

3月

作業者の感電死傷事故原因（21～30年度集計）（単位：件）
作業準備
不良，1

被害者の
過失，6

作業方法
不良，5

電気工作物
不良，
1

04

第10図

事故原因が、「自然劣化」、「保守不完全」で事故に至る電気

その他，
2

6

0

合は避雷器を放電電流の大きいもの（2.5kA から 5.0kA）

でんきほあん 2019 盛夏号

平成 30 年度において波及事故発生の電気工作物は開閉器（PAS 等）が最も多く、平成 21 年度以降の集計でも、同様の傾向となっています。
（第 8-1 図、第 8-2 図、第 9 図参照）
波及事故の原因として平成 21 年度以降では、第 10 図のなかったことなどが重なって事故に至っています。事前に70ない波及事故も 17 件発生し、原因としては、自然現象（雷）60が 9 件と最も多くなっていますが、保守不備（自然劣化、保5040

守不完全）によるものも 1 件発生しており、使用年数は 25

30

とおり
「雷」
に起因するものが最も多く、
また、
「雷」
の被害は

20

第 11 図のとおり 7 月、8 月、11 月、12 月に多く発生し、特10に冬期に多発するのは北陸地方特有の現象と思われます。

また、自社のみならず付近の需要家にも被害を与えかね

800年以上の電気工作物となっています。
PAS

高圧ケーブルVT

架空電線 避雷器（LA） その他

設置者をはじめ電気の保安を担う方々におかれまして
は、自社の電気工作物施設並びに保守・保安体制を再確認さ「雷」被害対策として避雷器の設置が有効ですが、避雷器れ、事故の未然防止と電気工作物のより一層の安全性・信頼を設置していても被害を受けるものもあり、そのような場性の向上に努めていただくようお願いします。

でんきほあん 2019 盛夏号

05

PCB 含有電気工作物の期限内処理に向けて
高濃度 PCB 廃棄物の処分期限は 2022 年 3 月 31 日まで（北陸地区）
低濃度 PCB 廃棄物の処分期限は 2027 年 3 月 31 日まで（全国）

1 PCB（ポリ塩化ビフェニル）とは？
ポリ塩化ビフェニル（以下「PCB」という）は、絶縁性、不燃性な絶縁油※2を採取してPCB 濃度を測定

0.5ppm超使用中：「低濃度 PCB 含有電気工作物」
廃止後：「微量 PCB 汚染廃電気機器等」

0.5ppm 以下※2 変圧器類については、製 造 時に充 填された
絶 縁 油 中 の PCB 濃
度であること引き続き使用するか、通常の産業廃棄物として適正に処分してください。

図2［PCB 使用の製品例］

変圧器・コンデンサ等の確認フロー図

銘板から PCB 使用安定器かどうかを確認

出典：環境省・経済産業省パンフレットより抜粋

詳細は各メーカーに問い合わせるか、（一社）日本照明工業会のホームページを参照ください。

製造等の規制に関する法律」により PCB の製造、輸入等が原則禁

高圧変圧器

止となりました。

高圧コンデンサー

安定器

該当

該当せず

安定器の場合は【図 3】のフロー図を参照してください。

な製造は中止され、昭和 48 年に制定された「化学物質の審査及びhttps://www.jlma.or.jp/kankyo/pcb/index.htm

使用中：「高濃度 PCB 使用製品」
廃棄後：「高濃度 PCB 廃棄物」

PCB は含有されていません。ただし、耐用年数を過ぎている
照明器具は速やかに交換し、各自治体の指導にしたがって廃棄物として適正に処分してください。
図3

安定器の確認フロー図

出典：環境省・経済産業省パンフレットより抜粋

4 PCB 含有電気工作物及び廃棄物の届出

2 PCB 廃棄物の処分期間終了が近づいています！

PCB 含有電気工作物を使用している設置者は、監督官庁への届出が必要です。また、廃止した場合も遅延なく届出なければなりま
せん。あわせて、都道府県または市への届出も必要です。この届出等は、処分が完了するまで必要となりますので、ご不明な点がござ

PCB 廃棄物は「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処分の推進に関する特別措置法」により処分期限が定められており、高いましたら、お気軽に当協会までお問合せください。

高濃度PCB廃棄物の処分期間

濃度 PCB 廃棄物は 2022 年 3 月 31 日まで（北陸地区）、低濃度
PCB 廃棄物は 2027 年 3 月 31 日までに処分を完了しなければなりません【図 1】。

変圧器・コンデンサー

北海道（室蘭）事業エリア

したがって、使用中の高濃度 PCB 含有電気工作物および PCB様に処分に向けた対応が必要です。

該当せず

PCB は含有されていません。

しかし、その有害性が社会問題化し昭和 47 年以降 PCB の新たう必要があります。また、保管中の PCB 廃棄物等についても同製造年を確認●変圧器類：
平成 6 年以降※1●コンデンサｰ：平成 3 年以降

絶 縁 油 の 入 替や絶 縁
油に係るメンテナンスが行われていないこと

用されてきました。

ともに必要に応じて調査を実施し、処分に向けた手配・準備を行

使用中：「高濃度 PCB 含有電気工作物」
廃止後：「高濃度 PCB 廃棄物」

該当せず

該当 ※1 変圧器類については、どの特性を持ち、変圧器・コンデンサの絶縁油等、幅広い用途に使含有の可能性がある電気工作物は、計画的に使用を停止すると該当銘板から PCB 使用電気機器かどうかを確認

2022 年 3 月31 日まで

安定器及び汚染物等＊

北海道（室蘭）
・東京
事業エリア
2023年
3 月31 日まで

変圧器・コンデンサー

東京事業エリア

2022年 3 月31 日まで

安定器及び汚染物等＊

北九州・大阪・豊田
事業エリア
2021年
3 月31 日まで

変圧器・コンデンサー

豊田事業エリア

2022年 3 月31 日まで
変圧器・コンデンサー

2021年 3 月31 日まで

北九州事業エリア

低濃度PCB廃棄物の処分期間

図1

高濃度 PCB 廃棄物については、JESCO（中間貯蔵・環境安全事業株式会社）で処理を行っています。処理を委託するためには、事前に登録を行う必要があります。
（使用中であっても登録は可能です。）その後、処理委託契約の締結、収集運搬許可業者との収集運搬委託契約の締結、搬出・運搬、処理完了と進めていきます。書類申請から処理完了まで、最低でも 6 か月程度必要となりますので、期限内に処理完了となるよう早めの対応をお願いいたします。詳しくは、JESCO 登録担当（03-5765-1935）までお問合せください。
係る特別管理産業廃棄物の処分業許可を得た事業者に処理を委託することになります。

2018年 3 月31 日まで（処分期間終了）

PCB 廃棄物は、PCB 濃度等により、高濃度 PCB 廃棄物と低濃度 PCB 廃棄物に分類されます。

低濃度 PCB 廃棄物については、環境大臣が個別に認定した無害化処理認定事業者、もしくは、都道府県市の長から PCB 廃棄物に大阪事業エリア

変圧器・コンデンサー

5 PCB 廃棄物の処分方法＊小型電気機器の一部を除く。

2027年 3 月31 日まで

高濃度 PCB 廃棄物の処分期間

無害化処理事業者の連絡先等は環境省の以下のホームページで紹介されています。
https://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html

出典：環境省・経済産業省パンフレットより抜粋

3 PCB 含有電気工作物の確認方法
保有している電気工作物が、PCB 含有電気工作物であるかどうかの確認が必要になります。
変圧器、コンデンサ等の確認（判別）方法は、【図 2】のフロー図を参照してください。
詳細は各メーカーに問い合わせるか、（一社）日本電機工業会のホームページを参照ください。
https://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/pcb/hanbetsuhyo.html

注意：
銘板確認のため、通電中の変圧器、コンデンサ等に近づくと感電の恐れがあり大変危険です。
確認が必要な時は、当協会担当検査員までご連絡ください。

6 おわりに高濃度ＰＣＢ廃棄物

PCB廃棄物
低濃度ＰＣＢ廃棄物

処理

中間貯蔵・環境安全事業
株式会社（JESCO）

処理

無害化処理認定施設
都道府県知事等許可施設

PCB 含有電気工作物に該当する電気工作物は、高濃度であれば製造後 45 年以上、低濃度であれば製造後 25 年以上経過しています。
停電事故等を未然に防止し安全に電気をご使用いただくために、また、法で定められた期限までに処理を完了するためにも、使用中の PCB 含有電気工作物の廃止・更新、PCB 含有の可能性がある電気工作物の調査等、早めのご対応をよろしくお願いいたします。
出典：環境省・経済産業省「ポリ塩化ビフェニル（PCB）使用製品及び廃棄物の期限内処理に向けて」パンフレット

06

でんきほあん 2019 盛夏号

でんきほあん 2019 盛夏号

07

省 エネ ・ 省 コスト s a v i n g e n e r g y & s a v i n g c o s t

食料品スーパーの省エネ「見える化」に必要な設備は、大掛かりな監視機器でなくても、簡易に実施することができます。例えば、施設の大半のエネルギーである電気は、右図のようなデマンド監視装置があれば、毎日の電気使用量の確認が可能となります。また、この装置にはデマンドの自動抑制もできる機能がついています。

デマンド監視装置のモニター

今回の省エネ・省コストは、「食料品スーパー」に絞って省エネを考えます。
食料品スーパーは、
店舗営業の代表といっても良い業種で、空調や照明などの大量のエネルギー使用を前提に商品等を提供する空間であり、店舗におけるエネル
ギー使用量のあり方は、消費者の購買行動に与える影響も小さくありません。

店舗における省エネに取り組む意義
一般的に省エネはサービスの低下を招くと捉えられがちですが、熱心に省エネに取り組む店舗は、商品管理や接客

食料品スーパーの主な省エネ対策

4. 空調・換気設備の省エネルギー対策

1. エネルギー管理体制の構築

2. エネルギーデータの管理

1）全員参加の省エネ活動を展開する
2）PDCA サイクルを確立する
3）テナント店舗と連携する
4）エネルギー管理標準を設定する

1）データを比較分析する
2）省エネ法定期報告書を活用する◇食品売り場の空調運転は
時間・場所を限定しましょう
1）食品売り場の空調運転を見直す
2）出入口付近の空調運転を見直す◇店内への外気侵入を抑えましょう
1）開放営業を見直す
2）自動ドアの無駄な運転を防止する
3）自動ドアの開閉動作を調整する
4）作業場の換気運転を見直す
5）全熱交換器を上手に活用する（設置店舗）

サービスにおいても優れていると言えます。例えば、揚げ物の売れ行きのピーク時間帯を把握し、それにあわせて調理設備を通電して調理するようにしたところ、ピーク時に揚げたての商品が陳列されるようになり、省エネと同時に商品の売り上げが増加したという事例があります。また、売場の照明を間引き・消灯して商品を目立たせるよう照明配置を工夫したことにより、省エネを図りながら心地良い空間を演出している事例もあります。これらの事例は、店舗における省エネ対策が、店舗運営の質を高めるための有効な手段にもなることを示しています。
企業や家庭においてエネルギーの有り方についての関心が高まる中で、顧客の誘引効果や購買意欲向上という目的はあっても、エネル
ギー使用を伴う営業スタイルは、企業の社会的責任の観点からも見直しが求められる時代です。

食料品スーパーの省エネルギー対策の進め方

食肉

水産

省エネ対策は、店舗の快適性を損ねたり、商品の鮮度に影響を与えたりすることを強いるものではありません。きめ細かな省エネ対策は、商品管理の徹底やこまめな空調管理などを通じて顧客サービスの向上にもつながります。省
惣菜

青果

エネ対策と魅力的な店舗づくりは、本来同じ視点でとらえることができる課題です。

省エネ対策
食料品スーパーでエネルギーを使用する設備は、照明、空調・換気設備、冷凍・冷蔵設備と限定されます。店舗全体で代表的な省エネ対策を紹介します。
（1）照明設備の省エネルギー対策○○スーパー

照明は、高効率照明の積極的な採用とゾーンや商品毎の照度を見直していくことにあります。最近のスーパーの中には、店内の中でも、暗いゾーンと明るいゾーンを作りだし、メリハリをつけている店舗がみられるようになりました。ショーケースも明るければ良いという事ではなくスポットライトや全体照明のバランスをとって運用しましょう。
（2）空調設備の省エネ対策
空調は、冷蔵・冷凍庫からの冷気漏れの影響で、店内の場所によっては冷えすぎたりしている場合もあるので、店舗内の温度管理は十分に注意しましょう。
（3）冷凍機設備の省エネ
ショーケースや冷凍機の運用を過剰にならないようにしましょう。
また、
古い設備で
異音がしたり効率が悪い機械を使用し続けず計画的に更新しましょう。
（4）「見える化」による省エネ
省エネルギー対策を進めるには、エネルギー使用状況を把握することが基本です。
把握した情報を有効に活用す3. 照明設備の省エネルギー対策

5. 冷凍冷蔵設備の省エネルギー対策◇店内をメリハリのある明るさにしましょう
1）ショーケース照明の点灯を見直す
2）スポット照明を上手に活用する

6. エネルギーの見える化◇ショーケースの運用管理を習慣にしましょう
1）温度管理基準を見直す
2）エアーカーテンの気流を乱さない
3）清掃を励行する
4）除霜（デフロスト）装置を調整する
5）室外機の設置状況を改善する（冷凍機別置型）◇デマンド監視装置を活用しましょう
1）店舗の電力使用量を時間別に把握する
2）デマンド目標値を設定する
3）目標達成のための運用対策を具体化する◇冷凍冷蔵設備の高効率化を図りましょう1）クローズドタイプ（扉付き）のショーケースを採用する
2）計画的にショーケースを更新する◇高効率照明を上手に活用しましょう
1）LED ランプを上手に選定する（スポット照明など）
2）LED 照明器具に更新する（全般照明）

るために、エネルギー使用量等を「見える化」する必要があり、データを分析・解析することで、様々な対策を実施することが可能となります。

08

でんきほあん 2019 盛夏号

当協会ではホームページにも家庭の省エネや事業所の省エネ方法を紹介しています。参考にしてください。
でんきほあん 2019 盛夏号

09電気設備の夏の 省 エ ネ について紹介

夏は電気の使用量が大幅に増える季節です。
職場やご家庭でできる、省エネ方法を一部ご紹介します。

マスコットキャラクター

高圧交流遮断器

まもりタイガー1エ ア コ ン は、シ ー ズ ン 前 に フィル タ ー を 清 掃 し、設 定 温 度 は◎今回は、キュービクルや電気室内に主遮断装置※として設置される、高圧交流遮断器をご紹介します。

28℃

28℃を目安に設定しましょう。扇風機やサーキュレーターを併用するとさらに効果的です。

●高圧交流遮断器
高圧交流遮断器は CB（CircuitBreaker）と呼ばれ、遮断能力を高めるため電極間に介在させる物質により名称が

2
3
4
5

異なります。

窓からの熱を遮断しましょう。カーテンやブラインドなどでの主なものに、絶縁油を使用した OCB（Oil Circuit Breaker）、電極間を真空に保った VCB（Vacuum Circuit

日差しのカットにより冷房の負担が軽くなります。

Breaker）、ガスを使用した GCB（GasCircuitBreaker）があります。高圧受電設備では古くから OCB が使用されていましたが、近年は OCB に代わって小型化した VCB が主に使用されています。GCB は高圧受電設備よりも電圧長時間使用する照明を白熱電球から蛍光ランプやLED電球にが高い特別高圧受電設備に多く使用されています。

交換しましょう。

CB は、それ単体では電気の異常を検出することができず、過負荷や短絡を検出する「過電流継電器」
や高圧漏電を

強

省エネモードのある電気製品は設定しましょう。

中検出する「地絡継電器」などのさまざまな保護継電器と組み合わせて使用します。

冷蔵庫の温度設定を「強」から「中」にしましょう。
ただし食品の傷みにはご注意ください。

避雷器

電気事業者側

6

お客さま側

電に効果的です。
（ エアコン・冷蔵庫・テレビ など ）北陸電気保安協会では経年劣化による絶縁性能の低下や動作不良による電気事故防止のため、施設後 20 年を経過した CB や OCB について交換を責任分界点「省エネラベル」がついた省エネ家電に買い替えると省エネや節〈高圧交流遮断器更新のお願い〉

区分用
高圧負荷開閉器

推奨しています。
また、本体内部機構に使用されている潤滑オイルの固着が原因で、不動作や動作後の再投入不能といった動作不良を未然防止するためのオイルメン

高圧ケーブルテナンスについての相談も承っています。

豆知識

出典：経済産業省資源エネルギー庁

高圧負荷
開閉器

と
『節電』
『省エネ』の違いは？
節電：ピークの電気使用量を抑えること

省エネ：時間帯に関係なく電気や石油など
地球環境問題に関わるエネルギーを削減すること

【節電】

【省エネ】

電力の需要曲線（一日の消費パターン）10

でんきほあん 2019 盛夏号

合計エネルギー量を抑えること
17 : 00

電灯用変圧器

動力用変圧器

用語解説

供給電力量

13 : 00

高圧交流遮断器

電力の需要曲線（一日の消費パターン）

ここを削減すること

9 : 00

地絡継電器

9 : 0013 : 00

17 : 00※主遮断装置：主遮断装置とは、過負荷及び短絡事故が生じたときに自動的に電路を遮断する能力をもつ保護装置のことであり、高圧受電設備には、必ず主遮断装置を設置しなければなりません。

でんきほあん 2019 盛夏号

11お客様のニーズに、
技術力とアイデアで応える

いで音楽 CD をスマホに取り込むこと

パソコンやスマホの周辺機器を販売

株式会社アイ・オー・データ機器の
創業は 1976 年、日本に「個人向けマイNo.281ができる「CD レコ」、テレビや液晶ディ
スプレイに取り付けるだけで、
タッチパ
ネルディスプレイ化できる「てれたっクロコンピュータ」が普及し始めた頃

同社の主力商品は、ストレージと液ち」、録画番組をスマホで見ることがでのことでした。創業当時、地元織物工場

晶ディスプレイです。そのほかにも、

きる「REC-ON」など、お客様のニーズの自動化を手がける中で、「織物の図案OA 作業の効率化に欠かせないメモから生まれた製品が数多くあります。

から紋紙を作成する工程をコンピュー

リー、IoT 時代を支えるネットワーク

ター化できないか」と相談を受けたこなど、スマートフォン（スマホ）やデジとが転機となります。1979 年、帯や着タル家電も含め、多岐にわたる周辺機物などの図柄を読み取る「カラー画像

器を取り扱っています。

もんがみ

お客様のニーズをインプットし、技術力で製品をアウトプットする。
周辺機器メーカーのパイオニア。

そのほかにも、パソコンを使用しな品を作り続けてきました。

誰でも簡単に使いこなせる製品を自動読取装置」を開発。これが画期的な

特に、液晶ディスプレイは 2017 年にパソコンやスマホなどを、使いこな商品となり、後のコンピューター周辺

累計出荷台数 1,000 万台を突破、国内すためにはコツや熟練度が必要です。

機器事業進出のベースとなりました。

量販店シェアトップを誇っています。
中

同社のモットーは「熟練度に関係なく、社名には、お客様からの「インプッでもゲーミングモニター「GigaCrysta

誰でも使いこなせるような製品を世のト：I」を受けて、技術力を持って「アウ（ギガクリスタ）」は、セガゲームス公式

中に提供する」ということ。
お客様目線

トプット：O」していくという意味がこe スポーツ大会「ぷよぷよチャンピオン

で追究した数々の製品を通して、難しめられています。創業以来、お客様の情

シップ」の公式ゲーミングモニターとい手順を踏むことなく、誰でも簡単に報を商品企画に結びつけ、さまざまなして採用され、
ゲームファンから注目を

「見たい、
録りたい、
つなぎたい」というニーズに技術力やアイデアで応えて製浴びています。

欲求をかなえることができます。

❶

❷

❸

❶1979 年「カラー画像自動読取装置」

株式会社アイ・オー・データ機器
株式会社アイ・オー・データ機器は、パソコン、デジタル家電、ス

12❷外付け型タッチ化ユニット「てれたっち」を使用している様子❸スマホでテレビを楽しめる HDD レコーダー「REC-ON」

マートデバイス等の周辺機器を製造・販売しています。工場を持お客さまからひとことたないファブレス企業として、市場のニーズを元に商品企画を行

電気のありがたみは、普段忘れがちですが、
これい、販売のコーディネートを行ってきました。創業以来、44年にわもトラブルが起きた時にはフォローしていただけたり培ってきた技術を用いて、新時代のデジタルライフを支えるるという安心感があるからです。
これまで事業が製品を作り続けています。

停止するような事故がないのは、保安協会さん

でんきほあん 2019 盛夏号に尽力いただいているおかげです。

株式会社アイ・オー・データ機器〒 920-8512
石川県金沢市桜田町 3-10
https://www.iodata.jp/

でんきほあん 2019 盛夏号

13貸しビル・アパート等の所有者・管理者の皆さまへ

北陸地区証明用電気計器対策委員会

プロの仕 事 現 場子メーター（証明用電気計器）の有効期限を確認しましょう！

～検 査 員の体 験から～
新川営業所

貸しビル・アパートなどで、管理者と入居者との間で電気料金の分配に使用されている子メーター（証明用電気計器）
は、「計量法」によって有効期間が定められています。

「動力回路と電灯回路の漏電ブレーカが同時に切れた？」高橋

富雄

計器の種類と有効期間
計器の種類
単独計器

定格電流

有効期間

20、60 Ａ

機械式 7 年、電子式 10 年

30、120、200、250 Ａ

10 年
機械式 5 年、電子式 7 年

変成器付計器5Ａ※定格電圧が 300 Ｖ以下で定格一次電流 120 Ａ以下の変流器とともに使用されるものは 7 年

【単独計器の場合】

親メーター
子メーター

【変成器付計器の場合】

夏の日の深夜、ある老人保健施設より「動力盤、電灯盤の今回の事象では、動力回路と電灯回路の漏電ブレーカが漏電ブザーが鳴った。ブザーは止まったが、電話が繋がらな

切れていましたが、同時に漏電ブレーカが切れたのか？同くなった。見に来てほしい。」と連絡が入り、すぐに現地へ向時に漏電が発生したのか？は不明です。
しかし、
電灯回路用

かいました。

の漏電ブレーカは動力回路用の漏電ブレーカより動作電流

現地に到着し確認したところ、ボイラー室内にある動力が小さいこと、また、漏電ブザーが同時鳴動し同時に停止し盤、電灯盤両方の主漏電ブレーカが漏電の動作表示を示していたことを考えると、動力回路の大きな漏洩電流の影響て切れており、原因を調査するため絶縁抵抗測定を実施しで電灯回路にも影響を及ぼし、漏電ブザーが同時に鳴動。
電ました。その結果、動力盤ではビルマルチエアコン回路が絶灯盤の主漏電ブレーカが先に切れ、その後、
動力盤の主漏電

縁不良でした。また、電灯盤では、歯科治療イス回路に絶縁ブレーカが切れて漏電が無くなり漏電ブザーが止まったと低下が見られました。その他の回路は異常がないため、この推測されます。

不良回路以外はすぐに電気を送ることができ、電話も使用の回路の漏電ブレーカも切れる場合があります。これは、他できるようになりました。

※有効期限は 2019 年 1 月以降、西暦表示となります。

電気の子メーターに関する

Ｑ＆Ａ

Ｑ．子メーターは検定等を受けなければ使用できませんか？
Ａ．計量法での第 16 条（使用の制限）では、①検定証印または基準適合証印が付されていないものを使用すること。

大きな漏洩電流が流れると、当該回路だけではなく、近く

その後、連絡責任者の方と共に調査した結果、動力盤ビの回路の漏電発生による電圧変動や配線状況等により漏電

ルマルチエアコン回路では、エアコン機器内部の不良が原

ブレーカを動作させる電流が流れることがあるためです。

因と解り、専門業者への修理依頼をお願いしました。絶縁低

今回、電灯用フロアーコンセント配線の不良を発見し改下が見られた電灯盤の歯科治療イス回路は、電動の治療イ

修いたしましたが、深夜のため機器は使用しておらず、今回スの電源プラグがフロアーコンセントに差し込まれていたの事象に対する直接の原因ではないと思われます。
しかし、ため、プラグを抜いてイス本体の絶縁抵抗測定をしたとこ

このまま放置しておけば被覆の損傷が大きくなり大きな漏ろ異常がありませんでした。配線の不良も考えられるため、電が発生することになったと思われます。

フロアーコンセントを分解してみたところ、電線の絶縁被

当協会では、定期点検等においてお客さま設備に異常が覆（ビニール）が損傷して心線がうっすら見える状態（写真無いか確認し、電気機器や配線の不良等が発見された場合参照）でした。電線に余長があったため、損傷部分を切り詰

は、事故発生を未然に防止するため速やかにご報告し改修

めて再接続し、絶縁低下が回復したことを確認して、当該回をお願いしております。漏電の発生によって、停電事故や路を送電し異常の無いことを確認しました。

様々な機器に悪い影響をおよぼす場合がありますので、不良箇所は早期に改修していただきますよう、よろしくお願②検定証印または基準適合証印の有効期間を経過したものを使用すること。

いいたします。

③変成器とともに使用する電気メーターの場合、同じ合番号が付されていない変成器とともに使用すること。

電灯変圧器が禁じられています。
したがって子メーターは、検定証印または基準適合証印が付され、有効期間内のものでなければ使用できません。

漏電
ブレーカ

Ｑ．子メーターを違反して使用した場合、罰則はありますか？

14

でんきほあん 2019 盛夏号

ブレーカ

者間のトラブルを未然に防ぐためにも、計量法を厳守されるようお願いします。

計量検査所）自身により行われています。民間その他の機関が、調査や立入検査を行うことはありません。

漏電
ブレーカ

ブレーカ

Ａ．計量法第 172 条で「6 ヶ月以下の懲役若しくは 50 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とあります。当事注意）計量法による電気の子メーターの検定有効期間確認のための立入検査は、行政機関（各地方自治体の計量検定所・

動力変圧器
漏電
警報器

フロアー
コンセント

白相電線は、
心線がうっすら見える状態。

黒相電線は、被覆が擦れて汚れているが心線は見えていない。

対地静電容量B種接地

漏電 対地静電容量
でんきほあん 2019 盛夏号

15

北

陸

石川県

発

宝達志水町

いきいき
情

報

能登の入り口に位置する宝達志水町は能登最高
峰「宝達山」や「千里浜なぎさドライブウェイ」を有し、自然環境に恵まれた町です。昨年初開催された「宝浪漫マラソン 2018」では本町のご当地グ

2

面

積：111.52km

人

口：13,105 人ルメである「オムライス」、生産量が県内一を誇る「ルビーロマン」を使ったロールケーキがエイドメ（令和元年 5 月末）

ニューとして提供されるなど、宝達志水町ならではのおもてなしを存分に味わうことができたと参加者の方から大変好評をいただきました。今年もHOKURIKU LOCAL GOVERNMENTINFORMATION

9 月 22 日に「宝浪漫マラソン 2019」が開催されますので皆さんのご参加を心よりお待ちしておりま

❸

❹

❺

す。また 7 月 12 日（金）には今浜海水浴場で浜開きが行われ、待ちに待った海水浴シーズンが到来します。潮風を浴びながらの爽快なドライブや浜茶屋・

能登最高峰の宝達山と日本海
自然の絶景スポットに逢える町

貝売店で海の幸を堪能するなど思い思いの時間を過ごしに、ぜひ「宝達志水町」にお越しください。

宝達志水町長寳達 典久 さん❻❼

❸石川県内随一のいちじくの生産地である宝達志水町。収穫直前まで栄養を吸収する完熟いちじくは格別なおいしさです。
❹宝石のような輝きのルビーロマンは巨峰の 2 倍ほどの大きさで酸味が少なく、巨峰並みの甘さを持っています。
❺宝達山の伏流水で作られた宝達葛は町の伝統的な特産品です。
❻能登最高峰である宝達山からは四季折々の風景を楽しむことができます。 ❼宝達志水町では暮らしをサポートする事業が充実しています。

くがあります。完熟するまで枝に実を付けておくため、収穫直前まで栄養を吸収した完熟いちじくは格別のおいし❶❷❶宝達山から美しい千里浜の砂浜を走り抜ける雄大なコースと、宝達志水町ならではのおもてなしエイドメニューを存分に味わうことができます。
❷県内外から多くのチームが集まり躍動感あふれる演舞で会場を沸かせます。

さ。｢あの味が忘れられない｣ と毎年欠

宝達志水町では、移住・定住者の暮らかさず購入する方も多い、町自慢の味

しをサポートする支援事業や、子育てです。

支援に力を入れています。

また、石川県が 10 年以上の歳月を新築または中古住宅の購入で 100かけて開発した高級ぶどうの「ルビー万円～ 250 万円を交付する「マイホーロマン」も、県内トップの出荷量を誇っ

ム取得奨励金」、45 歳以下の世帯で町ています。国内品種トップレベルの粒

内の民間賃貸住宅に住んだ場合に家賃の大きさと、巨峰並みの甘さを持つルの一部を補助する「民間賃貸住宅家賃

ビーロマンは、重さ、色、糖度などの出補助事業」、空き家バンク登録物件で賃ある宝達山や千里浜の美しい砂浜をソーラン日本海」
です。10 月 18 日（金）荷基準が厳しく、品質検査をクリアす

貸契約が成立した物件に対して改修費駆け抜けるマラソンは、県内外から約～ 20 日（日）の 3 日間にわたり、各チー

るのは生産量の 3 割ほど。ルビー色に用を助成する「空き家助成金」など、暮2,000 人のランナーが参加する人気

ムの熱気あふれる演舞が、町を熱く染輝く宝石のような姿が美しい、ブラン

らしに役立つ制度が充実しています。

能登の最高峰であり県内有数の絶景のイベント。
現在、参加ランナーを募集め上げます。

ド品種です。

スポット「宝達山」、日本で唯一車で走中です。詳細は Web サイト（http://

れる砂浜「千里浜なぎさドライブウェ

www.nta.co.jp/sports/marathon/イ」など、自然に恵まれた宝達志水町。

kokunai/takararoman/）をご覧くだ

宝達山から日本海へ走り抜けるマラソン

その豊かな自然を舞台とした「宝浪16

移住定住促進と子育て支援に注力さい。

宝達山の伏流水が育む農産物

漫マラソン」が、今年も 9 月 22 日（日）

もうひとつ見逃せないイベントが、宝達山の豊かな水が育む農産物のに開催されます。町のシンボルでも今 年 20 周 年 を 迎 え る「YOSAKOI

一つに、県内一の生産量を誇るいちじ

でんきほあん 2019 盛夏号

子育て支援としては、現金 10 万円

そのほか、450 年の伝統を持つ「宝と町ポイントカード会加盟店で利用で達葛」も、全国に知られる名品です。厳

きる 5 万円分の商品券を支給する「出冬の冷たい伏流水を使い、全て手作業

産祝金」や、安心して子育てができるよで精製されています。

うに子供の成長に合わせて祝い金を支

くず

EVENT
自治体イベント情報

今浜海水浴場

浜開き

7 月 12 日（金）千里浜なぎさドライブウェイの入り口に位置する今浜海水浴場で、利用者の安全を祈願した浜開きが行われます。

あず ま

東間大花火
9 月 28 日（土）花火師の郷、東間集落で行われる花火大会では、さまざまな趣向を凝らした花火が打ち上げられます。

給する「成長祝金」などがあります。

でんきほあん 2019 盛夏号

17

！ 自然災害 に 備 えて８月は「電気使用安全月間」です。

事前 の 準備と対応 について
❶ 受電室建物や受電設備が壊れていないか
破損したまま使用していると雨などが浸入します。
破損箇所は工事会社へ依頼し修理しましょう。

期間❷ 分電盤の近くに物を置かない

ブレーカ操作の妨げになりますので、分電盤の周辺は整理整頓を行ないましょう。

8 月 1 日（木）～ 8 月 31（土）8 月は高温多湿であり生活や仕事の環境が厳しく、集中力の低下や軽装で水に接する機会が多く、感電等の電気事故が発生しやすくなります。
このため、毎年 8 月を「電気使用安全月間」とし経済産業省主唱のもと、全国一斉に電気の使用安全および電気事
故防止の呼びかけをおこなっています。
電気は、便利なものですが、使用方法を誤ると火災や感電事故などにつながる大変危険なものです。

❸ 揺れの大きい地震がきたら電源スイッチをOFF
自分自身の安全を確認後、運転している機器のスイッチを切りましょう。

❹ 停電したときも忘れずスイッチをOFF

重点活動テーマ● 日頃から電気の安全を心がけ、かしこく上手に使いましょう

通電再開の時、発熱する電気機器の上に落ちた物が発火する危険があります。

● 自家用設備の電気事故は、適切な保守点検と計画的な更新で防ぎましょう● 地震、雷、風水害などの自然災害にともなう電気災害に注意しましょう

協会の主な活動● 電気安全講習会● 親子電気安全教室● 街頭キャンペーン

● 重要文化財等の特別点検● ポスター、パンフレットの配布 ● テレビ ･ ラジオ番組出演による PR

事故 を 防ぐための 注意点



地震や台風などで停電になっても、電力会社の設備に異常がない場合再び送電されます。
避難するときは、電気の消し忘れなどによる事故を防ぐために、
分電盤内のブレーカを切ってください。

他

電気使用安全月間ポスター※地震や台風がおさまったら、
電気器具の安全をチェックしましょう。火災などの危険もありますので、安全が確認されるまでは電気を使用しないようにしましょう。

電気設備や機器の転倒・落下によりケガや機器類を損傷させる恐れがあります。

でんきほあん 2019 盛夏号

脱落や火災の恐れがあります。

内容：「エコカー＆ライト」ためた電気でモーターカーを走らせよう！
対象：小学生（中高学年くらいのお子さま）および保護者
各回 20 組（約 40 名）
開催日時

会

場

名

住

所

富山県

8 月 24 日（土） 11：00 ～／ 14：00 ～イオンモール高岡

業所

18

圧

❷ 屋外看板灯や照明器具等の固定

電気の安全な使い方を学ぼう。

◯◯事

高電

参加無料

簡単な電気工作キットを使って、電気について楽しみながら学習し、

電気設備・大型機器 はしっかりと固定してください❶ 電気設備の大型機器の固定

夏休み親子電気教室のご案内

石川県

8 月 18 日（日） 11：00 ～／ 14：00 ～イオン御経塚ショッピングセンター 1F 南エントランス広場

野々市市御経塚 2 – 91

福井県

8 月 17 日（土） 11：00 ～／ 14：00 ～ショッピングシティベル

福井市花堂南 2 – 16 – 1

1F セントラルコート

1F 北コート

高岡市下伏間江 383

でんきほあん 2019 盛夏号

19