キャビネット型自動消火システム

移動電源車、サーバールーム、コンテナ型データーセンターに最適

人にも環境にも優しい
FK-5-1-12 高性能消火剤を使用したパッケージタイプの自動消火システム

1m³以下の電子・電気機器防護区画に

イレイスチューブ
約55m³以下のサーバールームやリチウムイオン電池防護区画に

ファイアイレイス
400m³以下の防護区画に

イレイスキャビネット
防火対象物又はその部分

防護区画の大きさや条件

通信機器室やコンピュータールーム

床面積500㎡未満

発電機室や電気設備室

床面積200㎡未満

書庫や美術品保管庫

著しい低温(概ね0℃以下)とならないこと
Confidential Copyright©2020 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 1

○震災等非常時や工場のピークカットに移動型電源車(コンテナ型)が導入され始めた。
○自然エネルギーの大量導入に対応可能なリチウムイオンバッテリー電源車(コンテナ型)が導入され始めた。
○クラウドサービスの普及により、データーセンターには、低コストかつ短期間で建設、増設できる移動型(コンテナ型)が求められてきた。
○建物内にも小規模なサーバールームが普及してきた。

Confidential Copyright©2020 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 2

○ リチウムイオン電池の様なエネルギー密度が高く、高温条件下にさらされると異常な発熱が引き起こされ、火災発生の危険が高い電池が多く普及してきた。
それにより、早期検知、早期消火が可能な消火システムが求められる。

Confidential Copyright©2020 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 3

オゾン層破壊係数ゼロ

地球温暖化係数 1

大気寿命 5日

コンパクト性と高速消火○ (一財)日本消防設備安全センターの性能評定品(評ガ－1677号)○ 消火剤容器、制御盤、噴射ヘッドなどシステムに必要な機器をコンパクトにキャビネットへ収納○ 窒素消火剤と比べ、パッケージ設置スペースが約1/2○ 消火剤の放射時間は10秒以内の高速放射通信機器室、サーバールーム、データーセンター、蓄電池室、各種コンテナ型、電気室、ケーブル室、機械室、美術品保管庫、書庫に最適Confidential Copyright©2020 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 4人にも環境にも優しいFK-5-1-12を使用したパッケージタイプの消火システムです！
消火剤に浸したTV・携帯電話も問題なく使用可能です。

■消火剤の物性比較表
ハロゲン化物消火剤

不活性ガス消火剤剤

ハロン1301

FM200(HFC-227ea)

FK-5-1-12数

100000

地 球 温 暖 化 係 数

4900

4300

101

大気

残存数

120年

31年

3～5日――設計

濃度）

5.0

7.3

5.8

40.3

34.0

貯 蔵 容 器 の 本 数 比（ 1 8 0 ㎥ の 場 合 ）

122

53

避積―

小小大―用×
新規設置困難△温暖化係数が高い◎
設置スペース小○設置スペース大×
人体危険性が高い

消オ

火ゾン

圧破壊

口適係年
（面％窒素二酸化炭素■電気絶縁性
優れた電気絶縁性を有し、電子機器に影響を与えません。比耐電圧＠1atm（窒素1.0）に対し2.3
オゾン破壊係数：大気中に放出された単位重量の物質がオゾン層に与える破壊効果。その値が大きいほど破壊への影響が大きくなります。
地球温暖化係数：地球の温暖化に影響を及ぼす各物質の影響を指数化したもので、二酸化炭素を1.0とした時の比較指数。

Confidential Copyright©2020 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 5

火 災 感 知○ リチウムイオン蓄電池システムのキャビネット内およびデータセンター、サーバーラック内を、超小型・超高感度煙感知器で監視する事により、中央監視への移報を即時可能とした。
また、イレイスキャビネットと組み合わせる事で、迅速且つ確実に消火剤を放出することを可能とした。
超小型・超高感度煙感知器の特長（日本フェンオール製）
超小型

外径φ28mm×67mm

光電式スポット型煙感知器2種に対し超高感度最高100倍の感度
Confidential Copyright©2020 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 6

噴射ヘッド

熱感知器（消火装置連動用）

煙感知器（消火装置連動用）

放出表示灯■動作フロー図
火災発生

煙感知器作動中央監視室へ即時移報

イレイスキャビネット本体

火災か否か現地確認

熱感知器作動

手動起動釦を押す

AND回路起動条件成立

音声警報鳴動 ・遅延タイマー作動 ・関連機器停止
手動起動装置
消火剤放出
放出表示灯点滅Confidential Copyright©2020 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 7

超小型・超高感度煙感知器（消火装置連動用）

煙感知器（消火装置連動用）
熱感知器（消火装置連動用）

コンテナ型リチウムイオン蓄電池システム
コンテナ型データセンター
携帯電話基地局等■動作フロー図
火災発生

放出表示灯

超小型・超高感度型
煙感知器作動手動起動装置噴射ヘッド

中央監視室が無人の場合でも中央監視室へ即時移報

煙感知器作動火災か否か現地確認

熱感知器作動

手動起動釦を押す

AND回路起動条件成立

消火剤放出

消火剤放出

放出表示灯点滅

放出表示灯点滅

イレイスキャビネット本体
Confidential Copyright©2020 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 8

(一財)日本消防設備安全センター性能評定品(評ガ－1677号)

システム

噴射ヘッド

500±2蓄電池

材

質

400±1.530

SPCC t＝1.6mm

外形寸法(W)500 ×（D)400×(H)2100

外

マンセル 5 Y 7 / 1容器弁（制御 ユニット組 込
消火装 置本体箱

観色

使用環境

通風口

温度0～40℃ 湿度85％RH以下

FIRE
火災

電源
RECHARGE
充電

DISCHARGE
放出

AUTO
自動CIRCUIT FAILURE
回路異 常

手動

閉止 弁開

DELAY TIMER
遅 延 タイ マー

AUTO
自動手動

SW CAU TION
ｽｲｯﾁ注意放出

V OLTMETER
電 圧計

警 停止
報

BU ZZER STOP
ブザー停 止V
ALARM SOU ND TEST
音声試 験

制御盤

(一財)日本消防設備安全センター認定品(制-120号)

蓄

電池

24V / 7.2Ah (一社)日本電気協会認定品

起動部

起動容器 CO2 0.24L / 155ｇ ガス発生器

操作方法

警報 扉を手前 に開けると警報がなる。
区画 内に人がいないことを確認 する。
保護 板を押 し破 り起動 スイッチ を押す。

RESET
復旧

閉止 弁閉

誤って起動スイッチを押した場 合は 設定
遅延時間内 に復旧ス イッチを押す。
危険
火災又は点 検のとき以外は絶対に手を。
扉 触れないこと起動 スイッチ を押 すときは必ず人 のB ATTERY CHECK
電池 試験いないことを確 認すること。
区画 内に入室するときは 、必ず手動 にすること。自動 では消火 剤が火災信号と連動して自 動的に放出される。

制御盤)
圧力スイッチ

音声警報装置

出力 ： 20W(一財)日本消防設備安全センター認定品(AA-044号)

付属

圧力スイッチ 転倒防止ブラケット

消火剤

FK-5-1-12

容器弁(一財)日本消防設備安全センター認定品(よ-196号)

品

容器
起動部

24L

40L

70L

防護区画容積11m3~40m3

30m3~67m3

53m3~119m3

4-φ16(M12アンカーボルト用)

40

容器

消火剤貯蔵容器

消火剤充填量
噴射ヘッド

15kg~34kg

25kg~57kg

44kg~100kg(一財)日本消防設備安全センター認定品(DN-03号,044号)

41095215

904545【注意事項】
・消火剤放出時に区画内の内圧力が上昇する為、避圧設備が必要になります。
・消火後の消火剤及び燃焼物質から発生する分解生成ガスを排出する為の排出設備が必要となります。

Confidential Copyright©2020 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 9

制 御 盤

キャビネット本体

噴射ヘッド

消火剤貯蔵容器 容器弁
Confidential Copyright©2020 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 10

無人通信施設Confidential Copyright©2020 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 11お問い合わせはニチボウまで
八 街 工 場

ニチボウ本社分 室

本社 〒141-0022 東京都品川区東五反田1-9-5
TEL：03-3444-6244 消装ガス課(直通)FAX：03-3444-3349
Mail：info@nitibou.co.jp
URL：http://www.nitibou.co.jp
八街 〒289-1114 千葉県八街市東吉田840番地1
工場 TEL ： 043-444-5001 FAX ： 043-444-5022
Confidential Copyright©2020 NICHIBOU co.,ltd

PAGE : 12