イーサネットアナログ I/O モジュール

差動電流入力 8 点◆

ディスクリート I/O 2 点◆

Ethernet I/O + 拡張 I/O◆

マルチプロトコル対応

BusWorks® NT2000 シリーズは、イーサネット・リモート I/O 用途としては、センサー、変換器、伝送器における圧力、主な特徴とメリット
システムにとって費用効果の高いモジュール式の高さ、流量、温度等のデータ収集があります。4 〜 20mA のウェブブラウザを使ってイーサネット上で設定ソリューションを提供します。モジュールは 2 種類あります。 電流ループは、多くの産業で最も一般的な計装統一信号です。
NTE イーサネットモデルは、プロトコルインターフェースと、拡張可能な I/O 容量、１つの IP アドレスで最大 58 の入出力信号処理チャンネルを備え、NTX 拡張モジュールは、 絶縁された RS-485 バスは、DIN レールに沿って連結するコネクタを使って、最大3台の拡張モジュールをI/O チャンネル（信号タイプ混在）に対応
任意の NTE イーサネット通信モジュールに接続することで、イーサネットモジュールにつなぐことができます。
I/O チャンネルを追加します。
Modbus TCP/IP、Ethernet/IP、* Proﬁnet 通信を
この内部 NT バスによって、電源と通信をモジュール間に現場で選択可能
NT2210 モジュールには、電流入力 8 点と双方向の分配します。ユーザーは、NT バスにアナログ、温度、ディスクリート I/O が 2 チャンネルあります。
ディスクリートの各 I/O モジュールを混在させることがi2o ピアツーピア通信またはマルチキャスト通信
各入力には、真の差動 16 ビット A/D が搭載されています。 できます。
NTE イーサネットモデルは、センサーレベルや 4 〜 20mA
2 つの RJ45 ポートでデイジーチェーン接続が可能
ループを監視するコンパクトなネットワークインター
Acromag の i2o® メッセージング技術により、電流入力 8 点フェースです。NTX 拡張モデルを追加すると、１つのマスタコントローラがなくてもリモートモジュール間でIP アドレスで最大 32 点の差動電流入力を接続できます。 直接ピアツーピア通信またはマルチキャスト通信が可能です。
入力レンジ：±20mA、0/4 〜 20ｍA、0/10 〜 50mA
ディスクリート I/O は、TTL または 32V ロジックレベルで機器の監視および制御が可能* OPC-UA、* MQTT および * RESTful API IIoT 対応
条件ロジックの採用でルールベースの I/O 動作を実現
高度な * アラーム機能および * データ記録機能
入出力、ネットワーク、電源間で 1500Ｖの絶縁
I/O モジュールをウェブブラウザで簡単に設定

25mm の薄型ハウジングで、挿抜可能な端子付き広範な動作温度（−40 〜 70℃）
CE 適合。UL/cUL クラス 1、ディビジョン 2 およびATEX/IECEx ゾーン 2 認証（申請中）* 準備中。使用可能かどうかは工場にお問い合わせください。

詳細情報・お問い合わせ … https://www.mtt.co.jp

計装フリーダイヤル … 0120-853-537

イーサネットアナログ I/O モジュール
入出力一般

性能仕様

ご注文案内

入力更新／変換速度：10ms ごとに最新データがネットワーク上で利用可能。
イーサネットインターフェース (NTE モデルのみ )イーサネットコマンドからの応答時間：
通信：
5ms 未満（標準値）
Modbus TCP/IP、Ethernet/IP、*Proﬁnet のいずれかに励起：
設定可能、ただし Proﬁnet の対応は準備中。
I/O EXC−RTN 間に 4 〜 32V の外部電圧が必要。
データ速度 10/100Mbps、自動検知。
励起電流は 52mA 以上（32V 時）。
IP アドレス：
初期設定値 192.168.0.10、静的 IP または DHCP を設定可能。 2 チャンネル、最大定格負荷 250mA の場合は、0.5A 以上の励起電流が必要。
I/O
プルアップ ( 内蔵 )：アナログ入力
各入出力チャンネルは、EXCへの 10KΩプルアップ抵抗を内蔵し、A/D 変換器：タンデムのオープンドレイン出力と入力を High ／ OFF にします。
8 点の入力チャンネルをユニティゲインの差動バッファを介して差動マルチプレクスし、24 ビットのΣ-ΔADC に入力 (16 ビットのみ使用 )。
入力電流範囲：±20mA、0 〜 20ｍA、4 〜 20mA、10 〜 50mA、0 〜 50mA。入力は、COM につながない限り ADC に対してフローティング。入力 5 点まで同一の 20mA電流源にシリーズ接続可能。
入力精度：
スパンの ±0.05％以内 ( 標準 )、±0.1％( 最大 )ディスクリート入力 ( アクティブ ・ ロー )入力信号電圧範囲 ： 0 〜 +32V DC
入力電流 ： 32V DC 時 280µA（標準値）
入力信号閾値：TTL 互換、ヒステリシス 100mV（標準値）
Low→High 閾値 ： 1.7V DC（標準値）
High→Low 閾値 ： 1.6V DC（標準値）
TTL ロジック限界 ‒ LOW ： 0.8V DC 以下
TTL ロジック限界 ‒ HIGH ： 2.0V DC 以上
入力抵抗：
標準 100kΩ（入力のみ）、出力プルアップ時 10kΩまで。
入力応答時間：5ms（標準値）、ネットワークタイムは含まない。

ディスクリート出力 ( シンクタイプ )出力 “OFF” 電圧範囲：
0 〜 32V DC
出力 “ＯＮ” 電流範囲：
0 〜 250mA DC 連続
出力 Rds ON 抵抗：
標準 0.8Ω、最大 1.6Ω
出力応答時間：5ms（標準値）、ネットワークタイムは含まない。

環境および物理仕様
温度および湿度：
動作時：−40 〜 +70℃
保管時：−40 〜 +85℃
相対湿度：5 〜 95％（結露のないこと）
絶縁：
入出力チャンネル（一括）、各ネットワークポート、電源回路間に 1500V AC 60 秒および250V AC ／ 354V DC 連続
電源：
9 〜 32V DC SELV 電源を NTE モデルにのみ配線。
NTX モデルへは NT バス接続を介して電力を供給。
電力消費量：
NTE2211 ： 2.0W 以下（入力）NTX2211 ： 0.5W 以下（１台）
寸法（W×H×D）：
NTE：25×116.9×139.2 mm
NTX：25×116.9×116.65 mm
重量：NTE：0.23kg
NTX：0.14kg

機種
NTE2211-1111
イーサネット I/O モジュール、RJ45 2 ポート、差動電流入力 8 点、ディスクリート I/O
2 チャンネル
NTX2211-0011
拡張 I/O モジュール、差動電流入力 8 点、ディスクリート I/O 2 チャンネルオプション品5035-369
5035-370
イーサネットパッチケーブル、低 EMI、二重シールド
3 フィート（5035-369）または5 フィート（5035-370）
PS5R-VB24
24V DC 電源、出力 15W。

規格および認証
電磁両立性（EMC）：
CE マーキング、EMC 指令 2004/108/EC 準拠。
安全規格：
UL/cUL：クラス 1、ディビジョン 2、グループ A、B、C、D。
ATEX/IECEx：ゾーン 2。

詳細情報・お問い合わせ … https://www.mtt.co.jp

計装フリーダイヤル … 0120-853-537