CAT.NO.E-1906

新しい環境づくりに……

省力・高精度注入ポンプとしてあらゆるプロセス制御に幅広く対応

EASコントローラー

E型ポンプ

EAS型ポンプ

Ｅ型

R● 小型定量ポンプの分野で遊星機構を日本で初めて採用
減速部に静粛で高耐久性の高級減速機・遊星機構 2 段変速を採用していますから、抜群の強度を誇り、長時間の連続運転に耐えます。
● 耐薬品性・耐久性に優れた PTFE ライニングのダイヤフラム〈耐薬品性〉
ダイヤフラムの PTFE（フッ素樹脂）ライニングを標準仕様としていますので耐薬品性に優れ、あらゆる薬品に耐えます。
〈耐久性〉
弊社開発による PTFE ライニングの耐高圧用特殊ダイヤフラムが完全な水平反復運動をくり返しますので、耐久性はダイヤフラムの寿命を忘れる程長持ちします。
ダイヤフラム〈吐出量〉
ハイパロンの適度な硬さと、ダイヤフラム内のキャンバス設計（標準は 2 プライ）により吐出量は安定し、性能曲線はほぼ直線となります。

キャンバスPTFE123

10 11 12456789ハイパロンゴム● 流量無段階調節

流量調節は無段階調節です。運転中でも停止中でも調節できます。
（多連式ポンプ ED、ET、EF 型は、21 段階調節です）● 薬液・用途に合わせてお選びいただけます
色々な種類の薬液に合わせて豊富な材質、形状を用意しております。
● アルミ鋳物の本体ケース
本体ケースは、アルミ鋳物で軽量・堅牢にできており、飛水等に対しても、錆の心配はありません。
1① ユニオンソケット（R1/2） ⑦ ダイヤフラム締付ナット② ユニオンナット⑧ ボール弁

③ O‐リング⑨ 吸込側コネクター№3④ 吐出側コネクター№1⑩ ダイヤフラム⑤ 吐出側コネクター№2⑪ 安全室⑥ ポンプヘッド

⑫ ダイヤフラム押板

図は R1/2 接続の場合です。

1 基本構成
豊富な機種の中から目的・用途に合わせてお選びいただけます。

接液部材質・接続方式
透明アクリル PTFE

PVC

防爆モーター等の特殊モーター取付タイプ

SUS

15Aフランジ用

80φ6ホース用

φ15ホース用 ユニオン配管用（R 1/2）

PVC ：塩化ビニール
MMA：透明アクリル

PTFE：フッ素樹脂
SUS ：ステンレス

ES型

すべての材質においてホース・配管フランジの接続も可能です。

写真は耐圧防爆モーターです。

経済的な多連タイプ

遠隔操作の自動制御タイプ（1台のモーターに複数のポンプヘッド）

EAS型

2連（ED型）、3連（ET型）、4連（EF型）

EAS、EAI、EAH型

2 機種選定表シリーズ 機種

吐出量※ 1 ㎖ /min
50Hz60Hz

最 大
吐出圧
MPa ※ 7

最大スト ポンプ
ローク長 ヘッド径φmm

2.5 〜 25

3 〜 301（0.3）

250

5 〜 506 〜 601（0.3）

470

100

10 〜 100

12 〜 1201（0.3）

470

250

25 〜 250

30 〜 300 0.7（0.3）

4100500

67 〜 670

80 〜 800 0.7（0.3）

6100EAS

1000 100 〜 1000 120 〜 1200 0.5（0.3）

6120

EAI ※ 32000 200 〜 2000 240 〜 2400 0.5（0.3）

6120ED※2ET※2EF ※ 2ES

EAH ※ 4 2500 250 〜 2500 300 〜 3000
4000 400 〜 4000 480 〜 4800

0.30.270 × 90

66ホース

角30E

標 準 接 続 方 式※ 6R 1/2
内径φ 6

内径φ15130角

※5ユニオン（配 管） フランジ

170×185 内径φ 252

専用フランジモーター
・200V 100W 3 相JIS 10K
屋外型

VP16 TS
VP13 TS
PVC
透明
アクリル仕様の時のみ可15A—

JIS 10K20A※ 1）吐出量は、吐出圧 0.3MPa 時での基準値で表示してあります（常温・清水）。吐出圧が低い場合は、オーバーフィード現象により表の値より多く吐出する事があります。
※ 2）２連以上の吐出量は、表の吐出量に連数を乗じた値になります。
ET・EF 型は、出力 200W モーターになります。
EAS・EAI・EAH 型および E-4000 型には多連型はありません。
※ 3）EAI の吐出量は、50/60Hz 地区共、60Hz 時の最大吐出量の 10 〜 100％の値になります。
※ 4）EAH の吐出量は、50/60Hz 地区共、60Hz 時の最大吐出量の 1 〜 100％の値になります。
※ 5）材質によってポンプヘッド径が異なります。詳細は、「外形寸法図」（P. 5）を参照して下さい。
※ 6）接続方式によって標準付属品が異なります。詳細は、「標準付属品」（P. 6）を参照して下さい。
※ 7）( ) 内は PTFE 仕様の場合です。

標準モーター

20A

・100V 65W 単相屋内型

25A
専用フランジモーター200V 200W 3 相 屋外
汎用モーター
200V 200W 3 相 屋外

E 型概算重量 kg
PVCMMAPTFE

SUS

121412141214131513151317131714183034

注 1）ストローク長調節（流量調節）は、無段階調節です。（ただし ED、ET、EF型は 21 段階調節になります）
2）自吸能力（吸込揚程）は、2m までです。
（フルストローク時）
3）塗装色は、本体：マンセル 10BG3/4
専用フランジモーター
100W, 200W：9B6/0.5
それ以外：N5.54）減速機内のグリースは、二硫化モリブデン添加のグリースを封入しております。

3 製品コード
シリーズ名機（ポンプ型式）

E−

種

電接液部材質100−

V

ポンプヘッドTF −弁 O-リング

圧接（モーター）1

続6−

その他・特殊Y−※

特殊以外は無記号

仕 様コード
安全室：PPPその他特殊Y■シリーズ名コード

方吐出量調節 手動 1連タイプ■接続

ED 吐出量調節 手動 2連タイプ

コードE※吸込・吐出の接続が異なる
時は『吸込・吐出』の両方を表記します。
（例 6・R4 等）式

吐出量調節 手動 3連タイプ

EF

吐出量調節 手動 4連タイプ

ES

吐出量調節 手動 1連 特殊モーター付（防爆モーター等）

ホース

ET

EDS 吐出量調節 手動 2連 特殊モーター付（防爆モーター等）

方

615φ15×φ22

PVCホース

25φ２５×φ３3

PVCホースEAS 吐出量調節 自動遠隔操作（ストローク長可変）6Ｔ φ6×φ8

EAI 吐出量調節 自動遠隔操作（ストローク速度可変）

15Ｔ φ15×φ17
配EAH 吐出量調節 自動遠隔操作（ストローク長・ストローク速度可変）管■機種

注1）50Hzでの吐出量をベースにて機種を表示しています。
注2）
2連以上の時も1連（1ヘッド）での吐出量で表示しています。
注3）
EAS・EAI・EAH型およびE-4000型には多連型はありません。
注4）E-30型およびE-500型は、機種（吐出量）表示と実吐出量が異なりますので「機種選定表」でお確かめ下さい。

フランジ

コード
3050
100
250
500
1000
2000
2500
4000

式

φ6×φ11 PVCホース（PTFE仕様はφ６×φ８PTFEホース）

R4

R 1／2PTFEホース
PTFEホース

配管（オネジ）

Ｒｃ２ Ｒｃ１／４ 配管（メネジ）
16S 16A

配管（TS接着）13S 13A

配管（TS接着）13F JIS10K

13A フランジ

15F JIS10K

15A フランジ

20F JIS10K

20A フランジ

25F JIS10K

25A フランジ

特殊ホース、
特殊フランジ■モーター
E ･ ED ･ ET ･ EF ･ EAS ･ EAI ･ EAHシリーズ
コード■接液部材質
弁O-リング
材 質コード材 質PTFE
FKM
F（フッ素ゴム）
セラミック
F FKM（フッ素ゴム） E
EPTTS
SUS316
PTFE
H
ハステロイ-C
上記以外 特殊及び
スプリ
ング付
SS
O-リングのSUS316
無い場合スプリング付SH
E-4000
ハステロイ-C
SUSヘッド

ポンプヘッド材 質コードT
PVC
V（塩化ビニール） CコードA

透明アクリルS

SUS316（ステンレス）T

PTFE
上記以外特殊注）
E-4000にはアクリルヘッドはありません。

上記以外 特殊（）のみ無し

・高粘度仕様の弁はスプリング付になります。
注1）E-30、E-4000には高粘度仕様はありません。
注2）
粘度が高くなると、吐出量は減少する傾向があります。おおよその減少の目安は、
500cp･･･5％、1000cp･･･10％、2000cp･･･20％ です。
注3）スプリング付のため、自吸性が悪くなり初期運転時に「呼び水」が必要になる事もあります。

スプリング付弁31電圧

出力

100V単相 E種 65W

モーター形式100W 全閉自冷屋外
2E、ED、EAS‑30〜2000

E、EAS‑2500、4000 ED‑2500
200V3相 E種 200W
全閉外扇屋外 ET、EF、EAI、EAH‑30〜2500

400W

EAI、EAH‑4000

100W 全閉自冷屋外
4適応機種

全閉外扇屋内 E、ED、ET、EF、EAS‑30〜2000

400V3相 E種 200W
400W

全閉外扇屋外E、ED、EAS‑30〜2000
E、EAS‑2500、4000 ED‑2500
ET、EF、EAI、EAH‑30〜2500

EAI、EAH‑4000

上記以外のモーター
ESシリーズ
コード電圧出力

モーター形式

安全増防爆屋外
2S 200V3相 B種 400W （ExeⅡ T3）
安全増防爆屋外
4S 400V3相 B種 400W （ExeⅡ T3）
耐圧防爆屋内2FI（d2 G4）
200V3相 B種 400W
耐圧防爆屋外2FO（d2 G4）耐圧防爆屋内4FI（d2 G4）
400V3相 B種 400W
耐圧防爆屋外4FO（d2 G4）
上記以外のモーター

適応機種

ES − 30〜4000
EDS − 30〜2500

4 主な薬品と推奨接液部材質
薬品名

材質

亜硫酸ソーダ

VTF

薬品名

アルコール類

SST

過酸化水素水 〜 30％

VTF

アンモニア水

VTE

苛性ソーダ

VTE

塩化アルミニウム（PAC）

VTF

塩化第一鉄

VTF

塩化第二鉄

VTF

塩酸

材質

〜 30％

薬品名

VTF

高分子凝集剤
酢酸

次亜塩素酸ナトリウム硝酸

硫酸〜 60％

VTF

VTF

硫酸

98％

SSF

消石灰

SFF

硫酸第一鉄

VTF

チオ硫酸ナトリウム

VTF

有機溶剤

SST

TTT

フッ酸

TTF

油類

SST

PVC仕様

透明アクリル仕様

PTFE仕様

SUS仕様

PVC

PVC

PTFE

SUS316PTFE ＋ハイパロンゴム（ハイパロンゴムは接液しません）

ダイヤフラム締付ナット

PVC

PVC

FKM 又は EPT FKM 又は EPT

E-4000のみ

PVC

エアー抜き（E-30 のみ）

VTF

A SH F

コネクター

E-30のみ材質
VTF

V SH F

ポンプヘッド

弁座

薬品名硫酸バンド注）E-30型 PVC・透明アクリル仕様の時の推奨弁材質は PTFE「T」
ではなく、セラミック「C」になります。

■その他の接液部材質

ダイヤフラム

材質
ATF

PVC
PVC
FKM 又は EPT FKM 又は EPT

PTFE

PCTFE

SUS316PTFE

PTFEーーー• E-30 型 PVC・透 明 アクリル 仕様の弁座材質は、O- リングと同一の材質となります。
PTFE・SUS 仕様の弁座材質はPTFE になります。
• E-4000 型 PVC 仕 様 には、 弁座を使用します。
• E-30 はエアー抜きバルブが付きます。

PCTFE
SUS316
パーフロロゴム FKM 又はパーフロロゴム

5 インバーター制御
ポンプ型式

最大吐出量

E・ED・ET・EFの30〜1000型

標準仕様の60Hz 時 の1.5倍

E・ED・ET・EFの2000〜2500型
E-4000 型

最高吐出圧

可変速範囲

標準仕様と同じ

20〜90Hz

標準仕様の 60Hz 時の値

10〜60Hzと同じ

20〜60Hz

50Hz

400W

80

E-30型

2015㎖/min10考インバーターモーター
専用フランジモーター
インバーターモーター
汎用モーター
インバーターモーター

140

E-50型

120

60

吐出量

25

備

専用フランジモーター

40㎖/min

2050400

ダイヤル目盛100

0900

E-250型

800

20050

ダイヤル目盛600
500ℓ/min㎖/min 300
20050

ダイヤル目盛3.5

E-2000型

3.0

40

1.6
1.2ℓ/min

0.8
0.450

ダイヤル目盛

100

50

100

E-1000型0.8
0.60.4

5.0

2.5
2.0
1.5ℓ/min1.00100

1.00E-2500型

50ダイヤル目盛

100E-4000型

4.0
3.02.01.00.5

ダイヤル目盛50

ダイヤル目盛0.2

吐出量2.000100

吐出量

吐出量ℓ/min

60

1.2

700

100

2.480

1.4E-500型

400

100

2.8

1000100

吐出量300

0E-100型

2050

吐出量

吐出量㎖/min

注1）モーターは 200V 3 相モーター となります。
2）専用フランジモーター以
外は、カップリング接続となり、外形形状は標準品とちがってきます。
3）ES 型でインバーター制御をされる時は、ご相談下さい。

条件：常温・清水・吸込揚程 −1m・吐出圧 0.3MPa（3㎏/㎠）時
吐出量

吐出量㎖/min200W10〜60Hz60Hz30200W

10〜90Hz20〜60Hz

6 吐出量 性能曲線
35

モーター出力50ダイヤル目盛

注 1）2 連以上の場合は、その連数を乗じて下さい。
2）E-4000 型のみ吐出圧 0.2MPa（2㎏/㎠）時での性能曲線です。
3）上記の吐出量性能曲線は標準値です。実際の使用条件等により若干異なる場合があります。

4100050

ダイヤル目盛1004）EAI 型の場合は、横軸の「ダイヤル目盛（0 〜 100）」はストローク
長ダイヤル 100％時の「入力信号（4 〜 20mA）」に相当します。
5）EAS、EAH 型の場合は、横軸の「ダイヤル目盛（0 〜 100）」は「入力信号（4 〜 20mA）」に相当します。

7 外形寸法図E-30 型

接液部

E-50 〜 2500 型

接液部型

式

A 寸法 B 寸法 C 寸法

φC123102.570138.5118100161.5 128.5120

E-2500 166.5 133.5

130E-0100

A116

E-050
E-0250E-0500E-4000 型

B

106

E-1000

接液部
PVC

SUS

E、EAI-30 〜 2500 型
83

外形図

DPTFE

E-4000 型

外形図

64 45

58
135
159

4−φ10ED-30 〜 2500 型

外形図

81

D

ET、EF-30 〜 2500 型
DD

D144

E-0500370

1304−φ10104
128

EAS、EAH 型
83

D207（253）

E-1000平面図（EF 型）(195)

4−φ10外形図
388

E-030

E-0250

195

0ES 型

D寸法

145

外形図

23
φ58135159

型式E-0100104128195207（253）（接液部材質）E-050

130207（253）E-2000E-2000 150

外形図
271

D8837E-2500
E-4000162（PVC）

1301903704508.54-φ10E-4000（SUS）

58135159190
220

4−φ10104128E-4000（PTFE）

163

注 1）上記の寸法図は、配管接続 R1/2 の場合です。PVC・アクリル仕様の TS 接着・ホース・フランジ接続、SUS・PTFE 仕様のホース・
注 1）フランジ接続の場合は図面にてお確かめ下さい。（E-4000 型のみ JIS10K 20A フランジ接続です）
2）上図モーターは、200V 3 相 屋外端子ボックス付です。100V 単相モーターの場合は簡易端子箱付になります。
3）上記の寸法図以外の機種や、特殊モーター取付時の詳細は、図面にてお確かめ下さい。
4）（ ）内寸法は、200V 200W ３相モーターの時です。
5）改良のため外形寸法等を変更する事がありますので、図面にてお確かめ下さい。

5

8 自動注入システム
プロポン EAS、EAI、EAH 型は、各種プロセス制御や、薬液自動注入システムの集中管理方式に最適なシステムポンプです。プロポン E 型 の高い注入精度を遠隔操作自動運転でフルに発揮します。

流量濃度
pH
圧力
その他濃度
pH
圧力
その他

濃度
pH
圧力その他

項機

目

ストローク速度
可変

出力信号
入力信号

インバーター（4〜20mA入力型）

EAIコントローラー
コントローラー電源

ポンプモーター電源

EAI型ポンプ

ストローク速度可変ストローク長
可変調節計を使わない時

調節計

EAH型

ポンプモーター電源

調節計を使わない時

検出端
流量

EAS型ポンプ

コントローラー電源

調節計

EAI型

出力信号
入力信号
EASコントローラー

検出端
流量ストローク長
可変調節計を使わない時

調節計

EAS型

ポンプモーター電源

コントローラー電源

検出端

出力信号
インバーター（4〜20mA入力型）

入力信号

EAH型ポンプ

EAHコントローラー

種E A S型

E A I型E A H型

入力信号4 〜 20mA DC を受けて 入力信号4 〜 20mA DC を受けて 入力信号4 〜 20mA DC を受けてプロポン E 型のストローク長を可 プロポン E 型のストローク速度を プロポン E 型のストローク長とス可変させ流量調節します
トローク速度を 2 元的に可変させ変させ流量調節します
流量調節します制御内容

ポンプ制御範囲
使用制御器

ポンプ吐出量の 10 〜 100%
（ポンプ吐出量は「機種選定表」P. 2­を参照して下さい）
EAS コントローラー

ポンプ吐出量の 1 〜 100%
ポンプ吐出量は「機種選定表」
P. 2 を参照して下さい（）

・EAI コントローラー
・EAH コントローラー
・インバーター（4 〜 20mA 入力型）・インバーター（4 〜 20mA 入力型）

入力信号

4 〜 20mA DC

出力信号（オプション）

4 〜 20mA DC
AC 100V 単相 50/60Hz（AC 200V 単相は特別注文になります）

コントローラー電源」で表示する事ができます。
〈吐出量表示〉ポンプ吐出量を「%」または「㎖ /分（ℓ /分）〈比 率 設 定〉−300 〜 300% で入力に対する出力の比率を変更する事ができます。
〈制 御 範 囲〉EAH 型は出力 1 〜 100% の広い範囲で制御できます。
〈注入率運転〉運転中に注入率（㎎ /ℓ ）を簡単に変更する事ができます。
〈警報出力・運転出力〉制御に必要な出力を装備しております。

主な特長

9 標準付属品
ホース接続用1. PVC ホース× 4m
2. 注入口3. ストレーナー※※※※

ユニオン配管接続用
1. ストレーナー
2. 簡易防水カバー
3. 取扱説明書

フランジ接続用
1. 簡易防水カバー
2. 取扱説明書

注 1）ホースは、PTFE 仕様時は付属しません。
注 2）簡易防水カバーは、ET、EF、EAS、EAH 型には付属しません。
注 3）PTFE・SUS 仕様の場合、ストレーナー、注入口はオプションとなります。
※ホースバンドは、E-1000 〜 E-4000 型にのみ付属します。（PTFE 仕様時は付属しません）その他は、パックナット方式でホースを接続します。
※※ E-4000 型には、ストレーナー、注入口が付属しません。

4. ホースバンド× 3 個※
5. 簡易防水カバー
6. 取扱説明書

61０ 薬 液 タ ン ク
酸・アルカリなどの薬品類の貯蔵に、耐薬品性・耐久性に優れた PVC（硬質塩化ビニール）タンクも各種とりそろえております。

ご指定にて特殊寸法のタンクや、電極座・給水口・排水口・撹拌機架台等の取付もいたします。

W × L × H（㎜）

板 厚（㎜）

概算重量（㎏）

500400 × 0400 × 0400

481000500 × 0500 × 0500

412200（A） 1000 × 0500 × 0500

526200（B） 0500 × 0500 × 1000

628200（C） 0700 × 0600 × 0600

525300（A） 1000 × 0600 × 0600

533300（B） 0600 × 0600 × 1000

636400（A） 1000 × 0800 × 0600

542400（B） 0750 × 0600 × 1000

643500（A） 1000 × 0950 × 0600

550500（B） 0800 × 0680 × 1000

6516001000 × 0700 × 1000

6647001000 × 0800 × 1000

6698001000 × 0900 × 1000

890

1200 × 1000 × 1000

8116

容量（L）

1000

（重量は、タンク本体のみの概算重量です。）

11 各種定量ポンプ および その他の関連商品■ 水質測定機器
比色測定器

携帯用 : 残留塩素・pH

残留塩素計

PRO-20Z 型

pH 計

パネル取付型 : pH-PRO- Ⅱ型■ 定量ポンプシリーズ
M型型
MGI 型

ND 型

容量

小容量ポンプ

M・MGI

15㎖ /min 〜500㎖ /min

大容量ポンプD・ND

2ℓ/min 〜45ℓ/min

無脈動ポンプ
液中バルブレスポンプ

ハンディポンプ

式

FFV・ACF・FF3 10㎖ /min 〜6000㎖ /min
VL

3.3㎖ /min 〜980㎖ /min

■ 化学薬品移送ハンディポンプ型

VL 型
比色測定器式

容量

ドラム缶 PP･SUS製 HP-200・500
サイズ オイル専用
HP-900110ℓ/min

ポリ缶 PP･SUS製 HP-600・700
サイズ
PTFE製
HP-80025ℓ/min

11ℓ/min

16ℓ/min

性能向上のために、予告なく仕様・外形等を変更させて頂くことがあります。
お求めはhttp://www.kyoritsukiko.co.jp
本社／名古屋市中村区岩塚本通3−3 〒453-0861 ＴＥＬ（052）412−5111
ＦＡＸ（052）412−9000
東京支店／東京都千代田区九段南3−8−11 〒102-0074 ＴＥＬ（03）3512−8181
飛栄九段ビル9階
ＦＡＸ（03）3512−8686
大阪支店／大 阪 市 北 区 東 天 満 1 − 6 − 6 〒530-0044 ＴＥＬ（06）6353−2111
オーセンビル９階
ＦＡＸ（06）6353−6433

1906-5,000 Ⓕ