火災・漏水から大切な生命・財産を守る
新しい時代のスプリンクラーシステム〒141-0022 東京都品川区東五反田1-9-5
TEL 03-3444-6243 営業部（直通）
FAX 03-3444-3391【営業案内】防災設備のコンサルティングから開発・設計・施工・保守・２４時間緊急対応
2017.10.2000

真空スプリンクラーシステム

旧来型スプリンクラーの問題点
圧力を加えられた配管内の加圧水が様々な漏水事故の 原因です。
加圧水が引き起こす漏水事故

止まらない漏水事故

現在スプリンクラーの設備として最も広く採用されているのが「湿式」と呼ばれるシステムです。
この湿式スプリンクラーは火災による熱に反応してスプリンクラーヘッドから大量の加圧水を放出し消火します。

日本の90%以上もの建物・施設に、漏水事故が起こりやすい、旧来型の湿式スプリンクラーが設置されています。

しかし、
この湿式スプリンクラーは火災時以外でも大量の加圧水を放出する不慮の事故を引き起こし、重大な漏水被害を多発させていることが問題になっています。

漏水原因①：スプリンクラーヘッドの破損衝撃を受ける

漏水原因②：配管の経年劣化や破断

凍結する

ピンホール

異常昇圧

地震

漏水事故の原因

1p

改修工事・荷物の搬入出などの際スプリン寒冷地に多い被害。

配管の経年劣化・腐食により開く小さな穴か

配管内の水は周囲の温度変化によって膨張

地震の揺れによって配管等が破断すると消火

クラーのヘッド部分に衝撃が加わり破損し、水の凍結・膨張により、配管やヘッド部分がらの漏水。内部からおこるため外見では判断

収縮を繰り返すためフレキ部分等を破損させポンプが自動的に起動し、大量の加圧水を放放水によってフロア全体が水浸しになる。

破損し解氷後、水漏れが発生する。

できない。

水損を発生させる。

出したという事例が多数報告されている。

2p

真空スプリンクラーシステム

漏水事故を起こさない画期的なシステム
大気圧より低い負圧水 にすることで漏水事故を防ぐ 「真空スプリンクラーシステム」。
「真空スプリンクラーシステム」とはシステム以外でも優れています

配管内の水圧を大気圧より低い負圧水にすることで、配管が破損した場合でも破損個所から負圧水が外部に漏れだすことはなく、逆に周囲の空気を吸い込むため、旧来型のような漏水事故

腐食抑制

配管の腐食やピンホールの発生を防ぎ、設備寿命を延ばす事ができるので生涯コストを大幅に削減します。

を起こさない画期的なスプリンクラーシステムです。
2次配管内部が負圧水※

スプリンクラーヘッド

負圧

旧来型スプリンクラーは配管内に加圧水を注入するた

加圧

め、配管内に残っていた空気は加圧水によって圧縮され、その加圧水に溶け込み溶存酸素となります。圧力に比例して濃度が増した溶存酸素は時間の経過とともに予作動式流水検知装置
真空スプリンクラー専用
流水検知装置
真空スプリンクラー制御盤

配管を腐食させていきます。
真空スプリンクラーは逆に配管内の水を大気圧より低い圧力に変えて使用するため、それまで水に溶け込んでいた溶存酸素が抜け出てくる、つまり脱気作用が働きます。
その結果、腐食から配管を守り寿命を延ばすことができるのです。
（ヘンリーの法則※の応用）

消火ポンプ

VA

※ヘンリーの法則：「液体への気体溶解度は気体の圧力に比例する」（生物学用語辞典）

真空ポンプユニット

消火水槽

黄綬褒章受章負圧水

東日本大震災で、スプリンクラーヘッドが壊れても、配管が折れてもスプリンクラーからの漏水加圧水被害を防いだことが高く評価され、真空スプリンクラーシステムの開発者が平成23年の文部科学大臣賞および平成24年度の黄綬褒章を受章いたしました。

火災が発生すると予作動式流水検知装置の弁体が開き１次側の加圧が２次側の負圧に伝わり２次側の負圧水は全て加圧水に変化し、スプリンクラーヘッドが作動すると同時に放水を開始し消火します。

スプリンクラーヘッドが破損しても漏水を防ぐ
衝撃を受けた場合凍結した場合配管の経年劣化や破断をしても漏水を防ぐ
ピンホールが起きた場合

異常昇圧は発生しません

地震が起きた場合

ピンホールができると外気を吸引し警報音で負圧で監視しているので異常昇圧を発生さ配管が損傷すると真空ポンプが自動起動して知らせる。他のスプリンクラーには無い機能。

せない。

水損を軽減することができます。

負圧水が防ぐ
漏水事故

3p

ヘッドが落下しても水は出さず外気を吸引凍結は防がないが解氷後外気を吸引して水する。壊れたヘッドも簡単に交換できる。

を出さない。

4p

真空スプリンクラーシステム

真空スプリンクラー特長
真空スプリンクラーは、火事以外では放水を許さない、 新しい時代の画期的なスプリンクラーシステム。
病院、ホテル、研究所、インテリジェントビル等の消火設備からの突発放水（※注）は、決してあってはならないことです。

流水検知装置は信頼性に優れている

これまでも、その対策として様々な予作動式スプリンクラーシステムが開発されてきましたが、どれも満足できる結果を出すことは出来ませんでした。真空スプリンクラーは、火事以外では放水を許さない、まさに新しい時代の画期的なスプリンクラーシステムです。

水損を起こさない2次側配管のトラブルによる漏水事故を防ぐことができます。

◆スプリンクラー放水写真

突発放水

（※注）
（不時放水）の破損要因◆フレキ破損部拡大写真■ヘッド：荷物の搬入搬出時の破損/改修工事時の破損/寒冷地における2次側配管の腐食も抑制できる負圧にすることにより溶存酸素および酸化性ガスが除去

2次側配管の異常昇圧を防止できる
夏場の特に最上階の天井裏にある配管内の水温は異常に上昇します。
それにより水は膨張し異常昇圧を発生させ、配管・機器を破壊する恐れがあります。
さらに地球温暖化が進むと、異常昇圧による破損事故がよりいっそう心配されます。
真空スプリンクラーは2次側の圧力を常に-0.03Mpa以下で監視しているので異常昇圧は発生しません。

5p

バタフライ弁形なので軽量・コンパクト化が可能となり、大幅な作業時間の短縮が可能です。

▶圧力損失が小さいバタフライ弁を採用していることにより圧力損失を小さく抑えてあります。

▶手動操作が可能

停電時、緊急時に手動開放ボタンを押すだけでバルブが開放することができます。

▶誤操作防止シンプルな周辺配管として複雑なバルブ操作をなくし誤操作をなくせるようにしました。

▶操作信頼性をアップ

必要配管数を最小限にして、ゴミ詰まりによる作動不良をなくしました。

▶腐食に強いバルブ本体・周辺配管をステンレス鋼にすることにより、耐腐食性に優れた製品としました。

凍結破損/地震時の摺動破損/温度上昇による異常圧力破損■配 管 ：劣化/腐食によるピンホールされ、2次側配管の腐食を抑制できます。

▶軽量でコンパクト火災保険料が安価になる
真空スプリンクラーを設置すると、これまでの火災保険料リニューアルに最適である
P11、P12 参照率がさらに低減されます。
※指定保険会社において対応致しますので、ご相談ください。

6p

真空スプリンクラーシステム

従来スプリンクラーとのシステム比較
システム比較
▶真空スプリンクラー（負圧の世界）

真空スプリンクラー 概略機器配置図
1 〜 6 真空スプリンクラーシステムTM

流水検知装置の1次側は従来通り加圧水ですが、2次側には負圧水が注入されています。

真空スプリンクラーシステムはセットで販売しております。
詳しくは別紙価格表をご参照ください。

1 予作動式流水検知装置真空スプリンクラー
専用流水検知装置

2次側配管

負圧水

-0.06Mpa●消防型式承認番号 流第20〜14号 口径 80mm
●消防型式承認番号 流第20〜1号 口径100mm●消防型式承認番号 流第21〜12号 口径125mm●消防型式承認番号 流第20〜15号 口径150mm

22 高圧真空スイッチ345

負圧水とは・・・
大気圧より低い圧力状態の水のことです。

制御盤−0.05〜−0.08Mpaの負圧水を注入。

真空ポンプ

消火ポンプ
V

オリフィス電磁弁の開閉を指示する最も重要な
圧力スイッチ88

3 VSゲージ

861A

2 次側配管内部が負圧水マイナス目盛を25倍拡大して表示する
優れた連成計▶従来型スプリンクラー（加圧の世界） 流水検知装置の1次側も2次側も加圧状態になっています。
湿式スプリンクラー

4 オリフィス電磁弁

予作動式乾式スプリンクラー

2次側配管

2次側配管

加圧水

1.0Mpa

加圧空気

弁体に2mmの穴を持ち、負圧水を制御するバルブ

VA

70.3Mpa

5 VSチャッキ

制御盤

水は勿論のことエアーの逆流も防ぐ優れたチャッキ

6 真空スプリンクラー
制御盤

２次側配管内部が加圧水
7p

２次側配管内部が加圧空気

7 真空ポンプユニット

搬入用キャスター付

8 スプリンクラーヘッド

真空対応型の推奨ヘッドをご使用ください

8p

負圧水

火 災 発 生 時 の 動きAB
高圧真空スイッチ

スプリンクラーヘッド

SC

オリフィス電磁弁

スプリンクラーヘッド

2 火災感知器
3S

5火災受信機

1PS

6 予作動弁

3 真空ポンプ

真空スプリンクラー
制御盤

S 火災感知器

8 圧力スイッチ

真空ポンプ

圧力伝達

PS 圧力スイッチ

9予作動弁

真空スプリンクラー
制御盤

予作動弁

火災発生

真空ポンプ

消火ポンプ

消火水槽

オリフィス電磁弁

火災受信機

11

火災発生

消火ポンプ

消火水槽

高圧真空スイッチ

7 圧力伝達

火災受信機

火災発生

消火ポンプ

S 火災感知器

PS 圧力スイッチ

真空スプリンクラー
制御盤

火災発生

オリフィス電磁弁

10 スプリンクラーヘッド

スプリンクラーヘッド
火災感知器

4

予作動弁

高圧真空スイッチ

火災受信機

PS 圧力スイッチ

真空スプリンクラー
制御盤

D

5 オリフィス電磁弁

高圧真空スイッチ

真空スプリンクラーシステム

加圧水

真空ポンプ

消火ポンプ

消火水槽

消火水槽

1 火災発生4 真空スプリンクラー制御盤へ火災信号（火災断定後→火災信号送出）

7 予作動弁開放により2次側へ圧力伝達（2次側負圧→正圧加圧）

9 流水検知信号を火災受信機へ送出（火災受信機に作動表示）

2 火災感知器作動（火災表示→火災予告信号→火災断定→火災放送）

5 真空スプリンクラー制御盤（火災モード）オリフィス電磁弁遮断8 予作動弁流水検知信号（＋0.1Mpa）

10 スプリンクラーヘッド作動

3 火災受信機作動（真空ポンプ強制停止制御）

6 真空スプリンクラー制御盤（火災モード）予作動弁開放

11 放水消火※オリフィス電磁弁は“通電開”です（常時閉）。
すなわち、どのタイミングで停電しても“電磁弁”が開くことはありません。
よって火災時のSP放水に影響は与えません。

ヘッド破 損 時 の 動きAB
高圧真空スイッチC
4 高圧真空スイッチ

オリフィス電磁弁

空気吸引

消火水槽

9p

オリフィス電磁弁(-0.06Mpa→-0.03Mpa)

S 火災感知器

空気吸引

火災受信機

火災受信機PS 圧力スイッチ

消火ポンプ

空気吸引

高圧真空スイッチ

S 火災感知器

4火災受信機

真空スプリンクラー
制御盤

6 オリフィス電磁弁(-0.06Mpa→-0.03Mpa)

S 火災感知器

2 空気吸引1 ヘッド破損

高圧真空スイッチ

オリフィス電磁弁

3 (-0.06Mpa→-0.03Mpa)

S 火災感知器D

予作動弁

PS 圧力スイッチ

ヘッド破損

真空スプリンクラー
制御盤

真空ポンプ

予作動弁

消火ポンプ

ヘッド破損

5真空スプリンクラー
制御盤

真空ポンプ

消火水槽

火災受信機
PS 圧力スイッチ

消火ポンプ

予作動弁

PS 圧力スイッチ

ヘッド破損

真空スプリンクラー
制御盤

真空ポンプ

消火水槽

1 ヘッド破損（非火災時）

3 2次側圧力上昇（−0.06Mpa→−0.03Mpa）

5 スプリンクラー配管故障信号（火災受信機へスプリンクラー異常表示）

2 空気吸引4 高圧真空スイッチ（HVS）作動（−0.03MpaにてON）

6 オリフィス電磁弁開放制御

消火ポンプ

予作動弁

7 真空ポンプ

消火水槽（−0.05Mpa〜−0.06MpaでON-OFF）
7 連続吸引（真空スイッチ連動）

10pリニューアル真空スプリンクラーシステム

リニューアル手順

工期メリット

既存の配管及び天井をそのままの状態で工事ができるためリニューアル工事に最適です。
全フロアーをリニューアルせず、ご希望のフロアーを対象とした工事も可能です。

配管・天井の撤去、新設ならびにテナント移動の必要がないので工期短縮が可能です。

▶工事を簡素化できる

工事内容が大幅に削減できます。

▶工事を簡素化できる

複数階の建物において、一度に全ての階をリニューアルする必要がなく、初期工事で真空ポンプを設置しておけば、必要な時期に必要な階をリニューアルが可能なので、工期ならびにコストの管理が容易です。

▶廃材をださないので 既存の配管をそのまま利用することができるので、天井の撤去および新設の必要がなく大量の廃材を出しません。
環境に優しいエコメリット2

Schritt▶工期短縮が可能である

3

Schritt5

Schritt

従来のスプリンクラー施工

4

Schritt

V

1

STEP

真空ポンプの追加

2

STEP

真空配管の追加

3

STEP

真空スプリンクラー制御盤の追加

A

1

Schritt

4

STEP

アラーム弁から予作動弁へ変更

5

※STEP

通常ヘッドから真空ヘッドへ変更

真空スプリンクラー施工

施工対象

施工内容

天井撤去および新設工事

廃材発生

×

撤去しない

廃材無し

◉

配管材料

撤去および新設工事

スクラップとして再利用

△

撤去しない

廃材無し

◉

スプリンクラーヘッド撤去および新設工事

スクラップとして再利用△

撤去および新設工事

スクラップとして再利用△

流水検知装置撤去および新設工事

スクラップとして再利用△

撤去および新設工事

スクラップとして再利用△

テナント移動テナント移動が必要

養生廃材発生×

テナント移動必要なし

廃材無し

◉

再リニューアル

加圧システム施工

20年後に再検討必要△

負圧システム施工

20年後の再検討僅少◉

トータル評価

エコ考察

エコロジー的に難あり

施工内容

エコロジーに相応しい

△

最適な場所

既存の配管及び天井をそのままの状態で工事ができるためリニューアル工事に最適です。
全フロアーをリニューアルせず、ご希望のフロアーを対象とした工事も可能です。

▶水損を起こさない◉※工事内容により、一部異なる場合があります。

※通常ヘッドをそのまま使用しますと不具合を生じる恐れがあります。
ご相談ください。

システムメリット

エコ考察

資産を漏水事故から守ることができます。

これ▶2次側配管の腐食を 溶存酸素および酸化性ガスから配管を守ることができるので、までのスプリンクラー設備に比べ寿命を長くすることができます。
抑制できる

コストメリット▶配管材料費の低減

既存の配管をそのままに使用するので配管材料費が低減できます。

▶天井の撤去および新設が不要

天井をそのままの状態で工事を行うので、大幅にコスト削減が可能です。

◆インテリジェントビル

◆ホテル

◆病院

◆ 研究所

▶テナント移動費用が テナント移動ならびにそれに伴う養生等が不要です。
掛からない11p▶火災保険が安価になる新設工事と同様にリニューアル工事でも火災保険料率が低減されます。
※指定保険会社において対応いたしますので、ご相談ください。

◆デパート

◆工場

◆倉庫

12p

真空スプリンクラーシステム

BCPで地震対策は万全ですか「真空スプリンクラー」は地震から経営資源を守り事業 継続を可能にします。
これまでのシステムでは地震が起きると…

水損事故例普及率90%以上の旧来型の湿式スプリンクラーは、地震でスプリンクラーの配管が折れると誤って火災と判断し、スプリンクラーが誤作動を起こします。

地震によってスプリンクラーが誤作動してしまった！

地震による断水で消火水槽が空になってしまった！

地震により8階の天井裏にあるスプリンクラーの配管が破損し水が漏れ3階のスプリンクラー配管が破断し、3階の在庫商品と2階にある展示商出した。8階の病棟では一時くるぶしまで水浸しとなった。入院患者120品が濡れてしまい処分された。

名は別館病棟へ移動した。復旧までに9日を必要とした。

気になるデータ■東日本大震災で岩手、宮城、福島3県の大規模建物の26.3%でスプリンクラーが破損、誤作動した■東日本大震災における東京都内（震度5強）でのスプリンクラー被害は114件■東京都地域防災計画によると震度6で東京都内の断水率は34.5%■地震後の断水復旧まで30日と予想被害を最小限に抑えます。
予作動式の真空スプリンクラーは湿式スプリンクラーとは違い配管が折れただけでは火災と判断することはなく消火水槽の水を守ることができます。災害復旧でスプリンクラー配管やヘッドの補修工事に比べると消火水槽

消火水槽ゼロ

漏水による被害の拡大

消防法による建物使用の制限

漏水ゼロ

数十トンの水が建物内に一気に放出され、物理的に使用ができ地震による誤作動で水を放出し続け、さらに断水が起こると消火

東日本大震災は、関東・東北地方の従来型スプリンクラーが破損しなくなります。
また、漏れた水の処理が済むまでは使用できなくな水槽は空になる可能性があります。その場合、消防法により建物多くの水損を発生させました。
しかし、真空スプリンクラーを採用しります。の使用が制限されます。

断水の復旧工事は遥かに長い時間を要しています。水がなくなることは致命的なダメージになります。

た建物においては、スプリンクラーヘッドや2次側配管が破壊されても水損の発生はゼロでした。

13p

システム導入実例■リニューアル：
某証券会館、議会議事堂、自動二輪研究所、大型家電量販店■新築：
大型物流ターミナル、大手新聞東京本社ビル、有名大学キャンパス

14p