展示会情報▼ 出展スケジュール ▼「防災：総合防災サービス」と「環境保全：省エネ・脱炭素」で安心、安全、効率化を実現し、お客さまの持続可能な事業活動をトータル

北陸技術交流テクノフェア2023［日時］ 10 月 19 日（木）・20 日（金）

入場無料

10：00 ～ 17：00

サポートできる商材等を展示します。

［会場］ 福井県産業会館◦総合防災サービス（非常用電源、防災・減災対策）

福井市下六条 103◦省エネ・脱炭素サービス（自家消費型太陽光発電システム、EV

富山県ものづくり総合見本市

充電インフラ、空調・換気・LED 照明など）

特集

T-Messe2023 入場無料

令和４年度自家用電気工作物の立入検査結果について［日時］ 10 月 26 日（木）～ 28 日（土）10：00 ～ 17：00（最終日 16：00 まで）［会場］ 富山産業展示館（テクノホール）

ント／
プレゼ
品
粗
＼

富山市友杉 1682

皆さまのご来場お待ちしています！

※写真はイメージです。

北陸電気保安協会は内閣府が展開する「「災害の備え」コラボレーション事業」の賛同企業に選定されています

お客さま訪問 / 道の駅「雨晴」（富山県）

雨晴の「歴史」と「今」を発信するオーシャンビューの道の駅

デマンド監視サービス導入事例 / 和倉温泉 虹と海（石川県）「お客様ファースト」でありながら、省エネ効果を発揮＃地域の魅力発信 街めぐりナビ / 勝山市（福井県）◆内閣府「「災害への備え」コラボレーション事業」について

令和５年度電気保安功労者表彰

1923 年に発生した関東大震災から 100 年の節目を迎える 2023 年

変圧器（トランス）を取り替えることで、企業の省エネに貢献できますを、来るべき巨大災害に対するわが国全体の備えを一層強化する重要な機会と捉え、内閣府と民間企業がコラボレーションすることにより、下記を実現することを目的としている事業です。
❶ 国民・家庭・事業所の防災意識の向上、特に自助に係る意識の向上❷ 家庭や事業所における備えの強化等、国民・家庭・事業所の日常生活における「災害への備え」の促進

キーワード
uiz
Key Word Q
クイズ

応募方法 協会Webサイトから応募ください。

トップランナー基準の変圧器に取り替えることで、

北陸電気保安協会

検索（スマートフォンからも応募できます）

1

2

3

・クイズの答え 必須
必須
・氏名
必須
・住所
・勤務先
・本誌へのご意見・ご感想

以前に比べ○○％以上の消費効率の改善が出来ます。
（○○ をお答えください）

応募締切

正解者の中から抽選で 10 名さま に
図書カード（1,000円分）を進呈いたします。当選者の発表は図書カードの発

発行所

クリック

を記入の上、送信ボタン
を押してください。

2023 年 12 月 31 日（日）※応募は、おひとり様１回限りです。
※ご記入いただいたお客さまの情報は、当選者への粗品送付及びご意見などへの回答目的にのみ使用し、他の目的には一切使用しません。

送をもってかえさせていただきます。

2023 錦秋号「キーワードクイズ応募」

クリック

盛夏号
（No.297）の正解は 電 気 使 用 でした。
たくさんのご応募ありがとうございました。

No.298

一般財団法人 北陸電気保安協会〒930-0004 富山市桜橋通り3 番 1 号（電気ビル内）
TEL 076-441-6350

富山地区本部〒 930-0996 富山市新庄本町二丁目9番98号 TEL 076-452-0515

高岡地区本部〒 933-0011 高岡市石瀬871番3

TEL 0766-23-8625

金沢地区本部〒 924-0014 白山市五歩市町400番

TEL 076-274-4580

七尾地区本部〒 926-0853 七尾市津向町ト101番地1

TEL 0767-52-4393

福井地区本部〒 910-0003 福井市松本1丁目1番22号

TEL 0776-24-5626

丹南地区本部〒 916-0064 鯖江市下司町1字大ノ木田10番 TEL 0778-62-2460
当協会の許可なくして複製・転載することはご遠慮ください。

「でんきほあん」は当協会のWebサイトでもご覧いただけます。

2023年（令和5年）
10月1日発行
年４回発行［４月・７月・10月・１月］

電気の安全と安心を守り続けます

2023

錦秋号
No.2982023

自家用電気工作物の立入検査結果について

令和４年度

錦秋号
No.298o n t e n ts
03

中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署

令和４年度自家用電気工作物の立入検査結果について
中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署

06

令和５年度電気保安功労者表彰

06

YouTube 動画「電気の安全な使い方」❶ 概要❸ 検査の内容07

この機会に考えませんか？ 災害に強い企業づくり

立入検査の目的は、電気事業法に定められている自家用検査で実施した内容は、以下のとおりです。

08

デマンド監視サービス導入事例／和倉温泉 虹と海（石川県）

電気工作物の自主保安体制が、それぞれの事業場において確立され、保守管理が十分に行われているかどうかを検査「お客様ファースト」でありながら、省エネ効果を発揮

10

お客さま訪問／道の駅「雨晴」（富山県）

し、「感電死傷事故」、「電気火災事故」、「電気事業者の供給設（2）法令に適合した電気主任技術者が選任されているか。

石川県

備への波及事故」などの電気事故の防止及び当監督署とし（3）保安規程に定められた、電気主任技術者の職務・保安教て自家用電気工作物の保守保安状況を総括的に把握するこ育・日常巡視点検・定期点検などの保安業務が遵守されとによって、今後の保安行政に反映させるため実施してい

ているか。

金沢市

金沢市の東部、医王山の山麓に広がる 140ha

プロの仕事現場～検査員の体験から～／福井地区本部 石掛 雄基という広大な敷地の住宅地、太陽が丘ニュータ

天井裏の電線で短絡事故発生ウン。そのシンボルロードとして１キロほどに13

変圧器（トランス）を取り替えることで、企業の省エネに貢献できます13

電気安全 Web 講習

わたって続くメタセコイア並木は、金沢を代表する並木道スポットのひとつ。その美しい並木
道が SNS でも評判となり 11 月中旬頃の紅葉の14# 地域の魅力発信 街めぐりナビ／勝山市（福井県）

16

展示会情報 備える、抑える、まもる。Smart Hが所定の期間保存されているか。

本号の表紙

太陽が丘メタセコイア並木道

雨晴の「歴史」と「今」を発信するオーシャンビューの道の駅

12（1）電気事業法関係法令に基づく届出・報告等の関係書類時期になると、たくさんの人がカメラ持参で訪
れます。

ます。

（4）電気工作物が技術基準などに適合した施設となっているか。

❷ 対象事業場の選定❹ 検査結果令和３年度末における管内の自家用電気工作物設置事業

検査の結果を集計したものは、表２～６のとおりです。

場約 2.7 万件の中から、次に該当する 15 事業場を重点に選定し、実施しました。

（1）法令に基づく手続の状況について（1）令和３年度に電気事故があった施設

主任技術者の執務状況については、
表２のとおり、
主任技（2）保安の確保が適切でないおそれのある施設（不適切事

術者等の変更を要する事業場が１件ありました。

項等の報告のあった施設）

保安規程の手続状況については、
表３のとおり、
変更届出（3）電気保安の実態把握が必要な施設（外部委託事業場やが必要なものはありませんでした。

申請届出漏れ等のあった施設）
立入検査事業場の規模別及び保安形態別状況は表１のと低濃度PCB廃棄物

処理期限

令和9年（2027年）3月31日まで

古い電気機器はPCBにより汚染されている可能性があります。
汚染されていた場合は「低濃度PCB廃棄物」となり、定められた期限までに処分する必要があります。
出荷時点においてPCB汚染の可能性がある機器
絶縁油の交換が可能な機器（変圧器等） 1993年以前
絶縁油封じ切り機器（コンデンサ等）

1990年以前※メーカーにより汚染可能性機器の判別基準が異なります。

変圧器

低濃度PCB廃棄物確認フロー
機器銘板確認メーカー問い合わせ

含有
疑いあり

絶縁油
採取・分析
不含有

高圧進相コンデンサ

0.5mg/kg超過

低濃度PCB廃棄物

0.5mg/kg以下

PCB廃棄物に該当しません＜注意＞
銘板確認のため通電中の電気機器に近づくと感電の恐れがあり大変危険です。
また、通電中機器の絶縁油採取は停電する必要があり、一部
機器は本体に穿孔して絶縁油を採取するため、機器の取替えが必要です。
詳細は当協会担当者
までお問い合わせく
ださい。

おりです。

表１

令和４年度自家用電気工作物立入検査件数（規模別及び保安形態別）
高

規模

特別高圧

低圧

100kW
未満

100kW
以上
500kW
未満

500kW
以上
1000kW未満

1000kW以上

小計

5000kW未満

5000kW
以上

小計

0

0

0

0

1

1

0

1

1

選任形態
専任主任技術者

圧合計

2

兼任主任技術者

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

許可主任技術者

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

統括主任技術者

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

外 部 委 託

0

2

9

0

1

12

0

0

0

12

そ
合

の

他

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

計

0

3

9

0

2

14

0

1

1

15

でんきほあん 2023 錦秋号

03

表２

表４

主任技術者の執務状況

0

0

0

0

主任技術者等の変更を要する

1

0

1

0

執務不良

0

0

0

0

執務体制の不備

1

0

1

0

その他

0

0

0

1

0

1

合

計

巡視点検

0

0

組 織 変 更0※

構内区域変更0※

点検基準変更

0

そ

の
合

他
計

1

点検が実施されていない

0

2

0

2

0

2

電線の接続方法が不適切

12

0

0

0

0

電路の絶縁抵抗値が基準を満たしていない

14

2

0

0

4

接地工事施工方法が不適切

17

0

2

1

0

Ｂ種接地工事が不適切

24

0

0

0

0

受電用遮断器の遮断容量が
不足

34

0

0

0

0

機械器具の鉄台及び外箱の
接地未施工

29

0

0

0

0

過電流遮断器の性能等が不
適切

34

0

0

0

0

過電流遮断器の施設方法が
不適切

33

0

0

0

0

地絡遮断装置の性能等が不
適切

36

0

0

0

0

38

0

0

0

1

0

その他

2

0

0

0

関係書類・図面の整備、修正がなされていない

2

0

0

4

高圧受配電設備等の出入口に立入禁止等の表示がない

運転・操作基準が適切に定められていない

1

1

高圧受配電設備等の出入口に施錠装置がない

38

0

0

0

0

連絡体制が整備されて
いない

0

1

電柱の足場金具等が地表上
1.8 ｍ未満に設置されている

53

1

0

0

1

高圧架空電線路支持物の支線の施設方法が不適切

61

0

1

0

2

架空ケーブルの施設方法が
不適切

67

0

2

0

0

（充電部露出、器具の固定等）

低圧架空電線路の地上高さが不足している

68

0

0

0

0

高圧（低圧）架空電線路等相互の離隔距離が不足している

74、
75、76

0

0

0

0

高圧（低圧）架空電線と建造物等の離隔距離が不足している

55、71、
77、78、 0
79

0

0

0

高圧（低圧）架空電線が植物に接触している

79

0

0

0

0

3

5

1

6

0

0

0※

1

5

※

0

2

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

8

0

0

0

2

令和元年度

事業場名変更

令和２年度

令和３年度

令和４年度

要 変 更 事 項

数

0

2

0

保安規程手続状況件

1

17

巡視・点検及び検査の記録が適切になされて
いない

書類管理
表３

点検頻度が遵守されていない

接地抵抗の値が過大

条項

令和元年度

ビルメン常駐なし

2

不良事項

令和２年度

0

2

その他

その他
合

計

8

2

0

2

0

1

0

0

0

4

0

9

10

11

11

（3）電気工作物の不良事項状況について
表５、表６のとおり、
維持管理状況について適切でないものが６件ありました。
不良事項は次のとおりでした。

※令和２年６月に保安ネットが開始されたことにより、届出が不要になったため。
（2）保安規程の遵守状況について（受配電設備）・PAS の A 種接地抵抗値が過大

２件

・電柱の足場金具が地表上 1.8m 未満に設置

１件

令和３年度

0

0

数

令和４年度

0

1

件

令和元年度

0

保安教育・訓練が適切かつ計画的に実施され
ていない

条項

数

電気工作物の不良事項（負荷設備）

令和２年度

改修指摘、点検なし

保安教育

不良事項

件

令和３年度

0

要改善事項

表６

電気工作物の不良事項（受配電設備）
令和４年度

0

0

令和元年度

0

0

数

令和２年度

0

0

令和３年度

指摘事項

0

改修要求に応じない

件

令和４年度

令和元年度

数

令和２年度

令和３年度

執務不十分

令和４年度

執 務 状 況件

表５

保安規程の遵守状況

小計

地絡遮断装置未設置

36

0

0

0

0

低圧架空引込線の地上高さが不足している

116

0

0

0

0

地上に敷設する電線路が不
適切

128

0

0

0

0

低圧屋内配線にビニールコードを使用

146

0

0

0

0

低圧分岐回路の施設方法が
不適切

149

0

0

0

0

150

0

0

3

0

金属管工事の金属管に接地
工事未施工

159

0

1

0

0

ケーブル工事が不適切

164

1

0

0

1

屋外配線の施設方法が不適切

166

0

0

0

0

アーク溶接装置の施設でＤ種
接地工事が施されていない

190

0

0

0

0

3

1

3

5

低圧屋内配線器具の施設方
法が不適切

小

計

合

計

立入検査実施件数
１事業所あたり不良件数

6

6

4

11

15

16

18

20

0.40 0.38 0.22 0.55

表４のとおり、保安規程に定められた事項について、その実施が十分に行われていないものが９件ありました。
要改善事項は、巡視・点検等の記録が保存されていないもの、設備台帳が整備されていないものです。

（負荷設備）
・低圧電路の絶縁抵抗値が基準を満たしていない

２件

・ケーブル工事が不適切

１件

その他、
電気工作物の注意事項として、
分電盤の前が整理されていないものがありました。

❺ むすび

電気主任技術者においては、これらの不良事項を参考として、同様な事象が発生しないよう、電気工作物の工事、維

令和４年度に実施した立入検査において、保安規程を遵持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行っていた

守していない事項、電気工作物（受配電設備、負荷設備）がだくようお願いします。また、日頃から設置者との意志疎通技術基準に適合していない事項等の不備が見受けられましを図り、停電点検や設備改修等を計画的に進めていただくた。

ようお願いします。

これらの原因について、設置者の法令遵守に対する意識

設置者においては、経済・社会の高度化、多様化の進展に及び電気保安に関する理解が十分でないこと、電気主任技

伴う、電気設備の信頼性及び安全性を確保することの重要術者（電気保安法人、電気管理技術者等を含む。）の電気事業性を十分認識し、感電死傷事故、電気火災事故、波及事故等法、同法関係法令及び保安規程に関する認識が十分でないを起こさないよう社会的責任を強く認識して不良事項につこと、及び設置者が設備改修等を計画的に行うよう電気主

いては早急に改修し、電気主任技術者の意見を尊重して電任技術者からの指示、助言が十分でないことが考えられま

気保安の確保に万全を期されるようお願いします。

す。

04

でんきほあん 2023 錦秋号

でんきほあん 2023 錦秋号

05

2 0 2 3 年 は 関 東 大 震 災 から1 0 0 年
この 機 会 に 考えません か？

災害 に 強 い企 業 づくり

令和 5 年度 電気保安功労者表彰
８月 25 日（金）富山電気ビル（富山市）において、令和５年度電気保安功労者表彰式が行われました。
永年にわたり電気保安に顕著な功績をあげた電気保安功労優良工場 に対して、表彰が授与されます。

その要望に、 北陸 電気保安 協会 がお応えいたします。
その要望に当協会のお客さまが栄えある中部近畿産業保安監督部長表彰（１社）、電気安全北陸委員会委員長表彰（１社）を受賞されました。
※「電気保安功労者表彰」は、経済産業省の「電気使用安全月間」の取り組みの一つとして、電気保安に関し、保守運営体制・管理体制が優

今、災害に強 い企 業 づくりが求 められる理 由良であり、保安教育の推進や安全思想の普及などに永年にわたり努力してきたと認められる企業等及び個人を表彰するものです。

中部近畿産業保安監督部長表彰

工場等の部（自家用電気工作物設置者）

Case.

頻繁化によるリスク。

森本精管株式会社 さま
住自然災害 の激甚化、自所 石川県輪島市門前町北川 9-1

事業内容 ステンレス鋼、及び特殊合金の2018年以降、大 規模・

1時間降水量50mm以上

長時間停電の発生 数 がの大雨の発生件数がこの増加傾向。

30年間で1.4倍に増加。

継目無し細管の製造加工

Case.

急がれています。

サプライチェーンの 一員として強 靭化の 要 望 。2024 年 4月までに介 護 施 設のBCP策定義務化。

Case.

ほくりくアイドル部
キャプテン
防災士
まつ い

ゆ

か

波及事故の５０％以上がPAS等の区分開閉器に起因しています。

工場等の部（自家用電気工作物設置者）

北陸電気保安協会の防災サポー
トキャンペーン

ショウワノート株式会社 さま
住設備更新

事業内容 ジャポニカ学習帳他各種学用品
キャラクター ・ ファンシー文具、区分用高圧負荷開閉器
更新工事

医薬部外品および日用品雑貨の製造販売
食料品の企画・販売「 電気の安全な使い方 」

この動画では、ほくりくアイドル部のメンバーの皆さんに出演いただき、
感電や電気火災の危険性を啓発する内容となっています。ぜひ、ご覧ください！
トラッキング現象にご注意！篇

BCP対策

濡れた手ダメ篇

防災商品

水のう型
浸水防止システム／タイガーダム●消防用発電機更新工事・整備●BCP用発電機設置
自家消費型太陽光発電
システム
設置

防災用品
備蓄キャビネット／
BISTA

小型蓄電池導入

ポータブル電源各種／
VOLTANK1260i、
LPガス発電機など※自立運転機能付きのみ対象

ご成約特典

電気の安全な使い方等を啓発するため、YouTube 動画を公開しています。

タコ足配線ダメ篇

9月1日 金 ～11月30日 木

期間

所 富山県高岡市佐野 850

YouTube 動画

波及事故 は自家用

電気工作物で発生した事故の半数以上を占めます。

り松井 祐香里電気安全北陸委員会委員長表彰

BCPの策定が避 雷 器更 新 無 料※対象避雷器規格 8.4ｋV 2.5ｋA（一般用）※上記規格以外の避雷器は特別価格で更新※2024年3月末までに完了する工事に限り適用いたします。

ご成約特典

ご成約特典

工事・導入費特別価格＋

またはボウサイブロック

VOLTANK ML 720i

ポータブル蓄電池

キャンペーン価格
にてご提供
詳しくは担当までお尋ねください。

50万円以上ご成約の方200万円以上ご成約の方※数量に限りがあります。

キャンペーン期間中に成約した場合、“ご成約特典”を適用します。※一部特典適用条件が異なります。

06

でんきほあん 2023 錦秋号

でんきほあん 2023 錦秋号

07

デマンド監視サービス
導 入事例

加賀屋グループ全体で、省エネに取り組む
和倉温泉

加賀屋グループは省エネ大賞を受賞するなど省エネ活動に取り組んでおり、従業員も節電に協力的です。
デマンド監視装

虹と海

置により節電意識が高まり、警報音が鳴る前に節電のアクションを起こしてくれるようになりました。現在、増設した7室が個（石川県七尾市）

別空調になっていますが、今後は個別空調のスペースを増やしていく予定です。
また、断熱、防寒対策のためにペアガラスを採用することも検討中です。初期費用はかかりますが、「お客様ファースト」でありながら、省エネ効果を発揮
2010年に加賀屋グループの旅館としてオープンした虹と海。旅館の長期的に考えれば節電効果が大きいですし、お客様にもさらに快適にお過ごしいただけると思います。保
安協会様にはこれからも節電に関するアドバイスをお願いしたいです。

敷居の高さをなくし、暮らすような感覚で泊まれる新しいスタイルの宿として人気を集めています。2021年に行ったリニューアルではレ
ストランを従来の2.5倍の広さにし、客室7室を増設しました。
“心のデマンド監視装置の運用風景

こもったおもてなし”を提供しながら、「省エネ大賞」（主催：省エネル
ギーセンター）を受賞するなど先進的な省エネ活動を行う加賀屋グ
ループの宿として、デマンド制御システムをどう活用されているので電灯用変圧器…500kVA
動力用変圧器…800kVA

電気設備

しょうか。支配人である香村奈都子さんにお話を伺いました。

2022年度

いつ、どんな状況で電力使用量が増えるのかを「見える化」

最大デマンド440 kW

年間使用電力量

1,679 MWh

当館がデマンド監視装置を導入したのは7年前です。
それまでは、省エネの取り組みといっても、使用していないスペースの※客室の増設および施設利用者が増えたため電力使用量は増加したが、デマンド値は抑えることができている。

電気をオフにしたり、空調設備の設定温度を調節したりする程度でした。旅館業はお客様に快適にお過ごしいただくことが最優先。客室の電気や空調を私たちの都合でオフにはできませんから、事務所などバックヤードの節電を心掛けていました。
し
かし、
いつ、
どんな状況になれば、デマンド値がピークに達してしまうのかを把握していなかったため、効率的な節電はできていなかったと思います。
そこで、使用電力を「見える化」
する必要性を感じ、保安協会様に相談してデマンド監視装置を導入しました。導入後は、デマンド値が目標値をオーバーしそうになるとすぐに警報音が鳴って知らせてくれるので、効率的な節電ができるようになっています。

和倉温泉

虹と海（石川県七尾市）

電気オフの順番をマニュアル化し、従業員で共有
電気使用量が増え、デマンド値がピークに達しやすい時間帯は、16時から17時30分頃ですね。
当館はチェックインが15時ですが、16時ぐらいまでに多くのお客様が入館されますし、
食事の準備で厨房があわただしくなり、清掃員が掃除を終えてレポートを書いたりするのもちょうどその時間帯。多くの人が同時に活動するとどうしても電気使用量が増えますが、お客様
ファーストの旅館業では簡単にピークシフトできません。
警報音が鳴った時は、バックヤードの空調温度を身体に負担がかからない範囲で調節しています。
どのスペースから電気をオフにするのか、順番をマニュアル化し、張り紙で従業員へ情報共有しているので、手が空いている人がすばやく対応してくれています。

展望風呂付
客室

エントランス「きまま、旅館ライフ」をテーマに、新しい旅館の過ごし方を提案する

猛暑の夏も、電気使用量の上がり幅を抑える宿。客室はもちろん大浴場もオーシャンビューで、七尾湾を眺めてのんびり過ごすことができます。夕食はビュッフェスタイルで、和洋中から好きな料理が選べます。日頃の疲れが癒され、「連泊したくなる」

2021年のリニューアルにより客室を7室増設し、レストランも広々とした空間になりました。
コロナ禍の落ち着きにより客と評判です。

足も戻り、それに加えて今年の夏は記録的な猛暑。
さまざまな要因からどうしても電気使用量は増加してしまいますが、デマ
ンド監視装置を活用し、その上がり幅を抑える努力をしています。保安協会様からは、猛暑日は空調の設定温度を少しだけ低めにするようアドバイスいただきました。節電を意識しすぎて高めに設定するより、涼しいと感じる程度の温度にしておけば、お客様が客室の空調温度を過度に下げすぎないことから、電気の使用量が抑えられる傾向があるそうです。現在は保安協会
様にテストをしてもらい、節電効果が高い空調の設定温度を検討中です。

08

でんきほあん 2023 錦秋号〒926-0175 石川県七尾市和倉町ヨ部96【TEL】0767-62-8888 【FAX】0767-62-2255【URL】https://www.nijitoumi.jp/

レストラン

でんきほあん 2023 錦秋号

09

遮るものがない爽快感、
海と山と汽車を一望の細道』の松尾芭蕉が歌を詠んだことを使ったものが登場することも。オーで知られ、源義経伝説も残る歴史あるシャンビューのため、ダイナミックな土地。2、3 階が展望デッキになった見海景色を眺めながら食事ができます。

富山県西部に広がる雨晴海岸は「日晴らしのいい建物には、「遠くの景色を本の渚百選」にも選ばれている景勝地。

見渡しながら、土地の歴史を感じてほその海岸線と並行する国道沿いをドラしい」という思いが込められています。

イブしていると、船のようなフォルムの道の駅「雨晴」が現れます。高岡市民の要望を受けて、同駅がオープンしたのは 2018 年 4 月。かつてこのあたり

コロナ禍で休止していた同駅主催のサンデーマルシェも 2022 年に復活。
月に 1 度日曜日（予定は SNS で発信）、には昭和天皇皇后両陛下もご宿泊に

2 階にはカフェとショップがあり、展望デッキに地元産の農産物やクラフなったという名宿がありましたが、廃地場産業を活かしたアイテムやメ

ト、加工品などを扱うショップが並び業後は長らく観光駐車場しかない状況

ニューが並びます。土産には銅器や漆ます。SNS での情報発信の効果もあり、が続き、地元からの「この景色を活かし器など高岡の伝統的工芸品にモダンな飲食店やクラフト作家さんの販路拡大

た施設を！」という声を受けて念願のセンスを加えたクラフトをはじめ、地のきっかけにもなっているそうです。

開業となりました。
「すぐ近くを走る氷酒、銘菓などもあり、どれも洗練され「SNS で世界中とつながる今、国内

見線は電車ではなく汽車です。パンタ

たパッケージが目を引きます。カフェ

外からお客様が訪れてくれています。

グラフがないので、見晴らしがいいんには射水市産サクラマスを使ったバー皆さんに、雨晴のすばらしい景色を楽です」と駅長の酒井美佳さん。周辺は電ガーや和風パスタ、季節替わりのサン

しんでもらうために、おもてなしをし柱も地中化され、遮るものがなく、海とデーは地元老舗菓子店・こし村百味堂ていきたいです」と酒井駅長。
絶景とご山と汽車を一望できます。

の栗蒸しようかんをトッピングした

当地の美味に誘われて、季節ごとに訪ものや地場産サツマイモのチップス

れたくなる道の駅です。

雨晴は万葉集の歌人・大伴家持や『奥雨晴の「歴史」と「今」を発信する
オーシャンビューの道の駅

地場産業にスポットを当て今どきのアイテムをプロデュース

SNS でも情報を発信し国内外のお客様をもてなしたい

❶

❷

❸

❶ 富山県産米粉団子を使った義経パフェは定番メニュー
射水産マスバーガー 750 円は数量限定のため、早い者勝ち❷ 雨晴海岸から眺める立山連峰と、頂上に松の木を貯えた女岩

道の駅 「 雨晴」
海と山に挟まれた細長い敷地に立つ、真っ白い船のような建物。
2018年4月にオープンした道の駅「雨晴」は今にも出航しそうなお客さまからひとこと

外観が目印です。天候に恵まれれば、立山連峰と雨晴海岸、それ

定期的に点検に来ていただけるので、
もし急な停電らを背景に走行するJR氷見線を一望でき、絶景を目当てに世界などが起こった場合でも、対応していただける心強さ

中から多くの人が足を運んでいます。地場産業を活かしたアイテもあり、安心して営業ができます。照明などはすべて

ムやフードメニューの開発にも積極的で、いつ訪れても新鮮な出

LEDになっていますが、節電対策など今後ご提案い合いが待っています。

10❸ オーシャンビューのカフェは窓際席がおすすめ

でんきほあん 2023 錦秋号

ただきたいと考えています。

道の駅「雨晴」〒 933-0135
富山県高岡市太田 24-74
T E L：0766-53-5661
FAX：0766-53-5666
https://michinoeki-amaharashi.jp【Instagram】
michinoeki.amaharashi

でんきほあん 2023 錦秋号

11変圧器（トランス）を取り替えることで、企業の省エネに貢献できます

プロの仕 事 現 場～検査員の体験から～
福井地区本部

石掛

天井裏の電線で短絡事故発生

雄基

変圧器の更新時期
変圧器の寿命は一般的に 20 ～ 25 年※と言われていますが、負荷の使用状況や設置場

トップランナー基準所により、寿命は変わります。突然の停電・火災等の電気事故が起こる可能性もあり

2006 年に制定されたトップラン

ます。故障して復旧までの時間と費用、電気が使用できないリスクを考えると計画的ナー基準により、以前に比べ 30 ％な更新を行なうことが大切です。
とある夏のお盆休み、撚糸工場のお客さまから「工場にあらの配線を順に追いかけましたが、目で見える範囲での異る機械の電源が入らないので見てほしい」と当協会故障受

常箇所が無く、残る箇所は天井裏となったため事情を説明

付センターに連絡が入り、故障当番であった私は急行しま

し、見せてもらうことにしました。すると、電線の一部が黒した。

く焼けている箇所を発見しました。近くにはネズミの糞があったため、
恐らくネズミが電線の被覆部分をかじり、むき

現地到着後、お客さまへ挨拶をして屋外キュービクル内出し状態になり心線同士が接触し短絡（ショート）に至ったを点検した結果、動力回路の幹線ブレーカー（3P200A）がのではないかと推測しました。
すぐさまお客さまに報告し、一カ所切れていました。お客さまに詳しい状況を確認する

電気工事業者を手配して即日電線の取替工事を行い改修完と、工場はお盆休みのため長期休業しており、明日から機械了となりました。

カーが切れた可能性は低いと考え点検を続けました。
当該ブレーカー回路の低圧絶縁抵抗測定を行いました

います。そして 2014 年には第二次トップランナー基準が定められ、さ変圧器の更新で省エネルギー化

らに消費効率の良い変圧器が開発さ新しい変圧器に取り替えることで、安全性が確保でき、省エネルギーも可能です。

れ大きな省エネ効果を得ることがで配電用の変圧器では、無負荷損と負荷損という２つの損失があり、これによりエネル

きます。

ギーの効率低下をまねきます。
新しい変圧器であれば、この損失を減らしエネルギーの消費効率の向上も可能になります。消費効率が向上すれば、電気使用量の削減にもつながります。また、二酸化炭素の排出量も少なくできるため、地球環境保全にとってもメリットがあります。

を稼働させるため電源の確認をしていたとのことでした。
このことから電気の使い過ぎによる過電流によってブレー

以上の消費効率の改善に成功して※自家用電気工作物保安管理規定「高圧設備の各機器の更新推奨時期（例）」より

今回の事故対策としては、電線を防護管に収めることや、電線自体に防鼠効果があるものを利用する等が挙げられます。

が、絶縁抵抗値は 20M Ωと異常はありませんでした。また工場内の機械等の外観点検を行い、特に異常箇所も見受

当協会では、日頃より電気事故を未然に防止するため異けられなかったため、お客さまにその旨を伝え当該ブレー常の早期発見、設備の予防保全に努めております。
お客さま

カーを投入しました。すると、轟音を立て即座にブレーカーにおかれまして、検査員が訪問時、電気設備に関して気になは切れてしまいました。配線箇所のどこかに異常があるにることがございましたら、是非お気軽にご相談ください。

違いないと考え、再度外観点検を行いました。ブレーカーか

北陸電気保安協会では使用開始後 25 年を経過した変圧器は更新を推奨しておりますが、20 年を経過していましたら更新計画の準備をお願いします。

電気安全 Web講習

講習内容●令和4年度の電気事故について※北陸産業保安監督署管内

10月31日（火）●低濃度PCBの早期処理に●防災、省エネ・脱炭素について

17：00まで※内容が一部変更となる場合があります。

8月から実施の「電気安全Web講習」
をまだ

司 会

マスコットキャラクター

さだ ありささん

視聴されていない方は、是非ご視聴ください。

視聴方法
金属管

全編

約20分

まもりタイガーくん

保安協会のWebサイトからお客さまのポータルサイトから

簡単に
視聴
できます！

1 保安協会の2

Webサイトを表示します。

ここをクリック

北陸電気保安協会

検索

ここをクリックhttps://www.hokuriku-dhk.or.jp※通信料はお客さまのご負担となります。

3 視聴される方の情報を入力してください。

会社名
会社の電話番号
会社の住所
氏名（漢字）
メールアドレスを入力してください

カプサイシン入り※イラストはイメージです。

12

でんきほあん 2023 錦秋号●受講後、「視聴記録」が発行可能です。
また当協会の「お客さまポータルサイト」
をご利用のお客さまは、
視聴の記録を行います。

情報入力後、
視聴スタート
クリックして動画を視聴してください※最後にアンケートがありますのでご協力ください。

でんきほあん 2023 錦秋号

13

福井県

勝山市
エリア

＃ 地域の魅力発信# アクティビティ

街めぐりナビ

福井県立恐竜博物館に隣接する施設。ジオパーク「恐竜が棲む森」には動く実物大の恐竜ロボットが潜んでおり、恐竜の棲みかに迷い込んだ気分に！コースは全長460ｍ、1周20分ほどで、肉食恐竜のティラノサウルスや翼竜のプテラノドンなど50頭を超える

Here
自然豊かな勝山市は秋の行楽シーズンに行ってみたいスポットが満載！恐竜の化石が多数発掘されている“恐竜のまち”としても知られ、2023年夏にリニューアルした

情報画像提供：福井県観光連盟
福井県立恐竜博物館
協力：勝山市観光まちづくり株式会社

福井県立恐竜博物館が再注目されています。

恐竜たちが次々と現れ、途中、『ジュラシック・ワールド』に登場した恐竜ブルーと撮影できるフォトスポットも！園内にはカートでめぐる巨大昆虫冒険ツアーや恐竜迷路、恐竜の遊具もあります。
b 勝山市村岡町寺尾 51-11
かつやま恐竜の森内
a 0779-88-8777
c 9:00 ～ 17:00（入館は～ 16:30）#観光

福井県立恐竜博物館
恐竜をテーマにした博物館としては日本最大規模

d 第 2・4 水曜（祝日の場合は翌日）、夏休み期間は無休、11 月
下旬～ 4 月休業

平泉寺白山神社

実しました。恐竜の全身骨格展示が44体から50体に増え、恐竜ファンのリクエスト
からスピノサウルス類の「スコミムス」の全身骨格も展示。草食恐竜ブラキロフォ
サウルスの実物ミイラの化石が国内で初めて常設展示され、話題となっています。
新設された新館の吹き抜けホールには「恐竜の塔」がお目見えし、福井で発見された恐竜5種と鳥類1種のモニュメントを展示。新館3階には化石研究体験室がオープンし、化石クリーニングやCT化石観察などを体験できます。

14

でんきほあん 2023 錦秋号

 :00 ～ 17:00（入館は～ 16:30）、夏季は 8:30 ～ 18:00（入館は～ 17:30）
c9
 2・4 水曜（祝日の場合は翌日）、年末年始、夏休み期間は無休
d第e 大人 1000 円、高校・大学生 800 円、小・中学生・70 歳以上 500 円、未就学児無料、体験料は別途※入館にはホームページでの予約が必要 https://www.dinosaur.pref.fukui.jp/

はたや記念館 ゆめおーれ勝山

かつて絹織物「羽二重」の製造で栄えた勝山市。同館は明治から平成まで操業していた機屋を再利用し、羽二重の歴史や栄えましたが、天正2年（1574）に越前一向一揆に攻め滅ぼ工程を紹介しています。2階には当時の糸繰り機が稼働してされました。境内には坊院跡などが残され、国の史跡に指定。

おり、臨場感たっぷり。手織りや機械織りの体験もできます。

b 勝山市平泉寺町平泉寺 56-63
a 0779-88-1591
c 境内自由d 無休
e 国名勝「旧玄成院庭園」は拝観 50 円b 勝山市昭和町 1-7-40
a 0779-87-1200（体験受付～16:00）、
 :00～17:00
c9
カフェは10:00～17:00
d 水曜（祝日の場合は翌日）、年末年始
 館無料、手織り体験 600 円～、
e入
高機織機体験 1 回 1500 円など

スキージャム勝山#観光

大師山清大寺 越前大仏

西日本最大級のスノーリゾートで、初級から上級までレベル

大仏本尊のモデルは仏教伝来のルーツである中国河南省洛陽に合わせて選べる14コースを整備。グリーンシーズンにはア

市郊外の龍門石窟にある座像で、身の丈は奈良大仏を上回る

スレチックランドやパークゴルフ、自然の中を散策するセグ

17ｍにも及びます。境内には高さ75ｍの五重塔や回遊式のウェイツアーなど多彩なアクティビティがあります。

日本庭園などがあり、そのスケールの大きさに驚かされます。

b 勝山市 170-70
a 0779-87-6109
c 4 月 29 日～ 10 月 29 日はグリーンシーズン営業、スキー
場は 12 月中旬から営業予定
d グリーンシーズンは水曜
各種アクティビティの時間、体験料金はホームページを確認
https://www.skijam.jp/green/# グルメ

b 勝山市片瀬 50-1-1
a 0779-87-3300
c 8:00 ～ 17:00（冬季変更有）d 無休（冬季臨時休業有）e 拝観大人 500 円、小・中・高
校生 300 円

MAP
福井県立恐竜博物館
かつやまディノパーク

勝ち山おやき416

勝山市民に古くから愛されているおやき。勝山流のおやきはよもぎをたっぷり練り込んだ餅につぶ餡が包まれ、香ばしく焼き上げてあります。地元の157

はたや記念館
ゆめおーれ勝山

会合などではこのおやきがお茶菓子の定番だとか。市内の和菓子店数軒で販売しています。

スキージャム勝山

えちぜん鉄道勝山永平寺線

勝山駅

158

龍川
九頭

b 勝山市村岡町寺尾 51-11
かつやま恐竜の森内
a 0779-88-0001#観光

仰の越前側の拠点。戦国時代には最大規模の宗教都市としてで、世界三大恐竜博物館のひとつ。2023年7月にはリニューアルオープンし、さらに展示内容が充e 恐竜の棲む森＋恐竜迷路 中学生以上 1000 円、3 歳～小学生 800
円、2 歳以下無料。巨大昆虫冒険ツアー大人（3 歳以上一律）800 円

養老元年（717）に泰澄大師によって開かれたと伝わる白山信# アクティビティ

#観光

かつやまディノパーク

大師山清大寺 越前大仏
平泉寺白山神社

でんきほあん 2023 錦秋号

15