第一種電気工事士のための電気工事技術情報
VOL.38/2021－03

最新の『電気工事技術情報』はホームページでご覧ください。

目
法令・規格
電気事故

新技術ニュース

次

差込み接続とねじなし端子について

3

高圧受電設備規程におけるキュービクルの施工・設置上の留意事項

6

平成 30 年度自家用電気工作物の事故統計

8

電気工事不具合事例

11

EM ケーブル（エコケーブル）のシュリンクバック現象に関する注意喚起

13

オンライン講習の申込み方法について

14

PCB 廃棄物を保管している事業者のみなさまへ

19

機器・材料・工具・測定器「JECA FAIR 2021 ～第 69 回電設工業展～」インテックス大阪にて開催

一般財団法人 電気工事技術講習センター

22電気工事技術情報

2021-03

Vol. 382

法令・規格

差込み接続とねじなし端子について国土交通省の定める「公共建築工事標準仕様書」に引用されている一般社団法人日本配電制御システム工業会規格の JSIA113「キャビネット型動力制御盤」が2020 年 3 月に改正されました。その中で電線を接続する端子について、その定義が明確にされましたので、その概要を一般社団法人日本配電制御システム工業会の木賊技術部長に解説していただきました。
電線の接続は種々の条件で施工されることが多く、施工にあたっては十分な注意、技術が必要である。これらが不足した状態で施工すると、加熱、断線、絶縁破壊などを引き起こし、
火災、人災事故など重大な事故に至ることもある。
配電盤類の導電接続部について、公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）平成 31 年版の分電盤及び制御盤では導電接続部は、「ねじ締め（ばね座金併用）、差込み、又は同等以上の機能を保持するもの」のいずれかによるとしているが、接続方法の一つである「差込み」について述べてみる。
最近の分電盤及び制御盤等の電気設備では、安全性向上と接続の省配線をテーマに、導体接続のコネクタ化が採用されるようになってきているが、コネクタの差込みと公共建築工事
標準仕様書の「差込み」は意味合いが違うので注意が必要である。
公共建築工事標準仕様書の「差込み」とは、JISC8480「キャビネット形分電盤（旧：分電盤通則）」の 1983 年の改正時に、従来から用いられていたことば「差込形のもの」が導電接続部として規定されたのが始まりである。
この「差込形のもの」とは、現在ではあまり見かけない図 1 及び図 2 のナイフスイッチの接続部のように、電線を差し込んで締め付けることから「差込形のもの」と俗称されていた。
現在これらの端子は JISC8201-1 規格で、図 3 のようにピラー端子と呼称されている。

図1

ナイフスイッチ接続部

図3

図2

ナイフスイッチ例

ピラー端子例

3

電気工事技術情報

2021‐03

Vol. 38

法令・規格
また、差込み形端子として、図 4 のようなファストン端子（平型端子）があるが、これもまた「差込み」とは別物である。

図4

ファストン（平型）端子例

なお、差込み以外の接続方法であるねじ締め（ばね座金併用）端子は、図 5 に示すようなラ
グ端子が一般に用いられている。
ロック手段
ケーブル又は銅帯
固定部品

スタッド
図5

ラグ端子例

（一社）日本配電制御システム工業会規格の JSIA113「キャビネット形動力制御盤」は、公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）平成 31 年版の第 12 節「制御盤」に引用されている。
この「差込み」接続を明確にするため、2020 年の改正版では接続端子を JIS C 2814 規格群
及び JIS C 8201-1 を参考に図 6 のように分類し、ねじ式端子、ねじなし端子、差込端子、コネクタ等の用語と定義を明確にし、ねじ式端子と同様に接続部へのねじなし端子を採用できるようにした。
端子─┬─ねじ式端子─┬─ねじ端子（線押さえ端子等をいう。
）│││├─ピラー端子（箱形端子、押締端子又はソルダレス端子をいう。
）│││├─スタッド端子│││├─サドル端子（クランプ端子）│││├─ラグ端子（平板端子又は圧着端子用端子及びハンダ端子を含む。
）│││└─マントル端子│└─ねじなし端子（差込端子又は平形接続端子等
図6

接続端子の分類

図 7 は、外線接続部をねじなし端子を、回路の接続部はラグ端子（ばね座金使用）を、機器の端子部はねじなし端子を使用して配線した例である。

電気工事技術情報

2021‐03

Vol. 384法令・規格図7

各種端子部の使用例

導体接続のコネクタ化採用により、ねじなし端子としてスプリング式、ゼロスクリュ－、プッシュ
イン、差込み等、製造各社は種々の呼称を用いた図 8 ～図 10 のような商品化を進めている。

図8

スプリング式例

図9

ワゴジャパン㈱カタログよりゼロスクリュ－例

ヒロセ電機㈱カタログより

図 10

プッシュイン例

オムロン㈱カタログより

ねじなし端子とねじ式端子（ラグ端子）の作業性を見た場合、
・ねじ式端子は、電線端に圧着端子を取付ける必要があり、専用の圧着工具を含めて配線材料と工具のコストが発生する。
（ねじなし端子であっても、機種によっては同一となる。
）
・圧着端子の取付け作業には熟練のための教育が必要である。
・圧着工具、トルクドライバなどの工具管理のほか、電線にあった圧着端子の在庫管理や適合性チェックなどの管理が必要である。
・運 搬時の振動により、ねじやボルトに生じたゆるみに、増し締めチェックや設置後の
メンテナンスなどの作業が必要である。
などが考えられるが、接続方法については、適正な工具と工法で接続を行い、作業性、安全性、コストなど総合的な判断により、接触不良からの発熱がないような確認のできる方法が望まれる。
一般社団法人 日本配電制御システム工業会
技術部長
5

電気工事技術情報

木賊勝信

2021-03

Vol. 38

法令・規格高圧受電設備規程におけるキュービクルの施工・設置上の留意事項
一般社団法人日本電気協会技術部課長 小林幸信
１．はじめに高圧受電設備規程は、（一社）日本電気協会が発行する民間規程であり、電気設備の技術基
準（解釈）を満足させつつ、波及事故防止と電気保安の確保という目的から電気工事業界等からの意見を踏まえ作成されています。
高圧受電設備の種類としては、キュービクルとキュービクル以外のものに分けられますが、ここではキュービクルを中心に説明します。
２．GR 付 PAS などの引込設備
一般送配電事業者との責任分界点には、架空配電線路から引き込む場合は GR 付 PAS、地中配電線路から引き込む場合は UGS が使用されます。
GR 付 PAS は、屋外設置のため金属箱の上蓋に錆が発生し、長期間使用していると穴が開くことがあります。
錆びた箇所から雨水が浸入すると内部短絡を発生させ、波及事故となりますので、GR 付
PAS は定期的な交換が必要です。
交換推奨時期は使用環境にもよりますが、10 ～ 15 年です。
また、引込用の高圧ケーブルは、長期間使用していると水トリー現象が発生し、波及事故に至ることがありますので、外部半導電層を同時に押し出した 3 層押出型（E-E タイプ）に交換することを推奨しています。
交換推奨時期は、水の影響がある場合は 15 年、水の影響がない場合は 20 ～ 25 年です。
高圧引込ケーブルを施工する際の端末処理には資格が必要な場合があります。
（一社）日本電気協会東北支部、関東支部、関西支部及び九州支部が行う「高圧ケーブル工
事技能認定講習会」による認定証取得者に限定される場合がありますのでご注意ください。
屋外の高圧引込みケーブル端末部では、経年劣化によりシースが収縮（シュリンクバック現象）することにより銅テープが露出した結果、雨水がケーブルに浸入し、地絡となり波及事故に至ることがあります。
特にエコケーブル（EM6600VCE/F）は、日射による温度変化等の影響を受けやすいため、
定期的な点検に加え、対策品を追加するなど検討してください。
３．自然災害対策
近年、大型台風や集中豪雨による被害が多くなっています。
これまでキュービクルをはじめ高圧受電設備は、建物の地上 1 階や地下に設置されることが多くありますが、暴風雨による雨水浸入や河川氾濫等の浸水被害を受ける結果となってしまいます。
主な対策としては、次のようなことが考えられます。
・自治体が公表しているハザードマップを参照し、設置場所におけるリスクを確認する。
・地上（屋外）に設置する場合は、風雨・風雪対策を施す。
（扉にガラリを設ける場合は JISC4620 キュービクル式高圧受電設備による防噴流形試験に適合したものを選定する）
電気工事技術情報

2021‐03

Vol. 386

法令・規格・地下に設置する場合は、建物には止水板を設け、電気室には防水扉を設けるなど検討する。
・
「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン（国土交通省・経済産業省）2020 年 6月公表」を参照し、河川氾濫等の浸水リスクを確認する。また、冬季雷など落雷の多い地域
では、GR 付 PAS に LA（避雷器）を内蔵させたタイプを採用し、必要に応じてキュービ
クル側にも LA を設置するほか低圧回路には SPD（サージ防護デバイス）の設置も検討してください。
４．機器の選定
CB 形の高圧受電設備において、OCR（過電流継電器）用として使用する CT（変流器）は、
JIS C 4620 キュービクル式高圧受電設備の「附属書 A 変流器」に規定する変流器を使用してください。
誤って電流計用の変流器を使用した場合、短絡事故時には OCR が正しく動作しないため、波及事故となります。
PF・S 形の高圧受電設備において、主遮断装置に使用する PF 付 LBS（限流ヒューズ付高
圧交流負荷開閉器）には、ストライカ引外し式を使用してください。
ストライカ引外し式の限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器は、PF が溶断された後、ストライカが飛び出し、LBS を機械的に動作させ、開放することができます。
もしヒューズが一相又は二相で溶断してもストライカ引外し式により、三相一括で開放することができ、欠相防止になります。
変圧器回路用、また、SC（高圧進相コンデンサ）回路用にもストライカ引外し式を採用す
ることが望ましいものといえます。
SC 回路には、SR（直列リアクトル）を使用するとともに、開閉器には、PF 付 LBS 又はPF 付 VMC（高圧交流電磁接触器）を使用してください。
SR については、現在も未設置のキュービクルが散見されますが、高調波電流の流出を抑制する効果と投入時の突入電流抑制の効果があります。
高調波などから SC の損傷を避けるためにも SR を設置するようにしてください。
５．キュービクルの増設
キュービクルは設置後に負荷容量が増え、増設（変圧器の追加、容量変更、低圧回路の追加等）をすることがあります。
増設する場合の注意点としては、主に次のようなことがあります。
・高 圧幹線の電線サイズが負荷容量に対して問題ないか検討する。
（不足する場合は太く
する）
・高圧母線の分岐箇所には、樹脂製の支持ガイシを使用する。
（絶縁距離の確保）
・変圧器保護用の限流ヒューズがある場合は、容量に問題ないか確認する。
・保護協調を再検討し、一般送配電事業者との協調に問題ないか確認する。
（影響する場合
はリレーの整定値等を見直す）・外箱を追加する場合は、キュービクル製造メーカに確認し、換気構造や防水構造について協議する。また、追加した外箱のアンカーボルト本数など耐震措置についても協議する。
以上の点に留意され、波及事故防止と電気保安の確保をお願いします。
7

電気工事技術情報

2021-03

Vol. 38

電気事故

平成 30 年度自家用電気工作物の事故統計
経済産業省のホームページに、電気保安に関する統計が公表＊されています。平成30 年度の自家用電気工作物に係る電気事故は以下のとおりです。
（＊平成 30 年度電気保安統計

令和 2 年 3 月）

1．平成 30 年度自家用電気工作物の電気事故の概要
自家用電気工作物における電気事故総件数は、表１に示すとおり、平成 30 年度は486 件で、前年度より 15 件の増加となりました。また、事故種類別の電気事故件数の推移は表 2 に示すとおり、自家用電気工作物の破損が原因で供給支障事故となったもの（他社波及事故※ 1）は、平成 30 年度は 182 件で、前年度より 7 件の減少となりました。
2．電力設備の破損事故※ 2
電力設備の事故件数の推移は、表 3 に示すとおり、発電所については、平成 30 年度
は 239 件で、前年度より 22 件の増加となっています。
全体の約 50％占める需要設備における事故件数は、平成 30 年度は 244 件で、前年度より 8 件の減少となっています。
3．感電死傷事故※ 3
感電死傷事故の件数の推移は、表 2 に示すとおり平成 30 年度は 50 件で、前年度より 1 件の減少となりました。
4．電気火災事故※ 4
電気火災事故の件数の推移は、表 2 に示すとおり平成 30 年度は 7 件で、前年度より2 件の増加となっています。
【用語の説明】※ 1波及事故………… 破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、電気事
業者に供給支障を発生させた事故。
※ 2破損事故………… 電気工作物が変形、損傷若しくは破壊、火災又は絶縁劣化若しくは絶縁破壊が原因で、
当該電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若し
くはその使用を中止すること。
※ 3感電死傷事故…… 人が充電している電気工作物や、それからの漏電又は誘導によって充電している工作物等に体が触れたり、あるいは高電圧の電気工作物に接近してせん絡を起こして、体内に電流が流れ、直接それが原因で死傷した事故、及び電撃のショックで心臓麻痺を起こしたり、体の自由を失って高所から墜落したりして死傷した事故。
※ 4電気火災事故…… 発電機、電線路、変圧器、配線等に漏電、短絡、閃絡等の電気的異常状態が発生し、それによる発熱、発火が原因で、建造物、車両、その他の工作物、山林等に火災を起こした事故。漏電、短絡、せん絡その他電気的要因により建造物、車両その他工作物（電気工作物を除く）、山林等に火災が発生すること。

電気工事技術情報

2021‐03

Vol. 38

8

電気事故
表1

事故発生箇所

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

無

0

0

0

0

0

0

0

0

電気工作物の破損等による物損
無（第 3 号）
計 0

0

0

0

1

21 1 23

1

0 21 1 23 0

有

0

0

他社事故波及（被害なし）
有（第 11 号の一部）

1

1

2

1

1

2

2

無

6

計 0

6

0

0

0

有

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

8

0

0

0

0

6

7

7

1

6

1
0

1

7

7

0

0

1 24
0

1 24
0

6
0

0

6

1

0

0

0

0 37 15 52 58

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 12 46 50

0

0
0

0

0

0
0

0
0

2

有

0
0

0
主要電気 有工作物
無 10 63
97 41 211 1（第 4 号及び第 5 号） 計 10 63 0 97 41 211 1
電気工作物
その他の
無
工作物
計 0

0

0

0

1

0

計

0

2
4

0
1

合計

0

（低圧）

0

1

需要設備
（高圧）

0

1

0

低圧配電線路

計

地中

計

0

架空

1

地中

0

計

架空

2
2

0

2

有

発電支障
（第 6 号）

地中

1

高圧
配電線路

有

計 0

の破損

特別高圧
配電線路

架空

計

風力

太陽電池

火力

計 1

送電線路

0

無 1

死傷
有
（第 1 号） 感電以外
の死傷 無

電気火災
（第 2 号）

燃料電池

有

変電所

発電所
水力

感電死傷

波及事故 ※

事故の種類（自家用電気工作物設置者）

電気事故件数総括表

0

6 218

6

6 218

123

123 125

0 123 0 123 125

0

55

55 57

0

0

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

その他
無 1
（第 12 号及び第 13 号）
計 1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

有 0

0

0

3

1

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 178 0 178 182

無 12 67 0 114 42 235 1

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0 45 21 66 304

計 12 67 0 117 43 239 1

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0 223 21 244 486

事故総件数

1

0

0

0
0

0

※第11号に該当する事故については、各事故の種類の波及事故「有」に分散しているため、「第11号の一部」を意味している。
備考1：詳報ごとに対象となった事故の種類（該当番号）をそれぞれ計上する。
2：一つの詳報が複数の事故の種類（該当号）に該当する場合には、それぞれの項目に計上するが、総件数には1件と
計上する。

9

電気工事技術情報

2021-03

Vol. 38

電気事故
表2

事故の種類
電気火災
感電死傷
電気工作物の破損等による死傷・物損
主要
電気工 工作物
作物の
その他の
破損
工作物
他社事故波及（被害なし）

発電支障
電気事業法
第 106 条に基づく
その他の事故報告
事故総件数

他社
事故
波及

電気事故件数の推移（事故種類別）

年
H21

237

22
1
4
5
13
54
67
3
20
23
11
128
139
201
40
241

9
9
2
121
123
221
1
222

44

113

118

2
2
2
2
342
248
590

有
無
計
有
無
計
有
無
計
有
無
計
有
無
計
有
有
無
計
有
無
計
有
無
計

2
3
5
2
3
5
292
175
467

4
4
3
48
51
13
13
6
107
113
237

23

24

25

3
3

11
11
1
63
64

6
6
1
67
68

10
10
151
151
366

（自家用電気工作物設置者）

度
28

29

30

8
8
3
53
56

5
5

7
7

55
55

27
1
2
3
1
54
55

51
51

50
50

12
12

14
14

18
18

10
10

14
14

32
32

132
132
136
104
240

108
108
74
3
77

150
150
154

214
214
48

218
218
125

366

130
130
345
15
360

154

48

125

79

65

135

218

36

141

57

1
1

0

0

0

0

6
6

4
4

6
6

1
1
341
184
525

0
446
235
681

0
411
230
641

0
274
310
584

0
293
185
478

1
1
185
227
412

1
1
189
282
471

1
1
182
304
486

49
49

26
3
6
9

（備考）自家用電気工作物の設置者は、電気事業法第 38 条第 4 項各号に掲げる事業を営む者及び一般用電気工作物以外の電気工作物を設置する者

表3

事故発生個所

発電所

水力
火力
燃料電池
太陽電池
風力
計

変電所
送電線路及び 架空
特別高圧配電 地中
線路
計
架空
高圧配電線路 地中
計
低圧配電線路需要設備
合計

電気事故件数の推移（設備別）

H21
12
72

22
6
91

23
9
66

24
10
82

28
112

42
139
1
1

43
118
1
2

53
145
1
8

3

1
4

2

0
2
350
467

4
2
443
590

0
2
402
525

3

年

25
19
75

度

26
10
62

（自家用電気工作物設置者）

8
51
131
1
6

8
12

2
49
145
1
6
1
7
2

6

27
18
48
1
13
31
111
1
3
1
4

12
0
515
681

2
0
486
641

0
1
445
584

0
0
362
478

28
24
67

29
18
72

30
12
67

33
35
159
3
2

89
38
217
1

117
43
239
1
1

2

0
1

1
1

0
1
247
412

1
0
252
471

1
0
244
486

（備考）自家用電気工作物の設置者は、電気事業法第 38 条第 4 項各号に掲げる事業を営む者及び一般用電気工作物以外の電気工作物を設置する者【参考】「平成 30 年度電気保安統計」及び ｢平成 30 年度電気保安統計の概要（NITE）｣ については、以下の URL からご覧ください。
○電気保安統計（平成 30 年度）
https：//www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/30hoan-tokei.pdf○平成 30 年度電気保安統計の概要
https：//www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/30hoan-tokei-gaiyo.pdf

電気工事技術情報

2021-03

Vol. 3810電気事故

電気工事不具合事例
不適切な工事による不具合を紹介します。新設引出し用ケーブルのシールドの接地線が ZCT を貫通していないことで、DGR が適正に機能しない事例です。これらを参考に適正な施工に努めてください。
件
名新設引出し用ケーブルのシールド線接地方法の誤り
不具合の電気工作物
引出し用ケーブルのシールド線
機器電圧
被害の内容
引出し用ケーブルの地絡保護ができない

6,600V【不具合の状況】
CBCB
検出範囲
・工場内に変電設備（高圧配電盤）を増設することになった。
検出範囲・キュービクルより高圧配電盤へ送電するため、引出し用ケーブルと高圧配電盤の地絡保護用としてキュー
電源側
負荷側
電源側
負荷側
ビクルの引出し側に
DGR（地絡方向継電器）とケーブル貫通型
ZCT（零相変流器）を新設した。
・自主検査時、高圧ケーブルのシールド線をZCTの電源側から負荷側に貫通させていない事が判明。
検出範囲
CB
検出範囲
CB
・この状態では、引出し用ケーブルに地絡が発生しても DGR が動作しない（地絡電流 Io がキャンセル）ため、シールド線を ZCT電源側に貫通させて接地することにより改善を図った。
負荷側
電源側
負荷側
【備 考】
CB
・シールド線の接地方法により
Io の検出が変わるため、原理を理解した上での施工が求められる。
CB
検出範囲
検出範囲
シールド線の接地方法と地絡保護範囲については下記参照。
電源側
電源側

負荷側
負荷側

電源側
引込み用ケーブルのシールド接地方法

ZCT の負荷側
で 1 点接地
電源側
電源側

ZCT をくぐらせて電源側で
1 点接地

負荷側
負荷側

検出範囲
検出範囲
検出範囲

電源側
電源側
電源側

負荷側
負荷側
負荷側
検出範囲
検出範囲
検出範囲

CB
CB
CB

電源側
電源側
電源側

負荷側
負荷側

ZCT をくぐらせて負荷側で
2 点接地

検出範囲
検出範囲

電源側
電源側

CB
CB
CB

ZCT の電源側
で 1 点接地

検出範囲
検出範囲

電源側
電源側

ZCT をくぐらせて電源側で2 点接地

引出し用ケーブルのシールド接地方法
ZCT をくぐらせて負荷側で
1 点接地

検出範囲
検出範囲

負荷側
負荷側

負荷側
負荷側
負荷側

CB
CB
CB

検出範囲
検出範囲
検出範囲

電源側
電源側
電源側

負荷側
負荷側
負荷側

シールド線を ZCT に貫通

検出範囲
検出範囲
検出範囲
電源側
電源側
電源側

負荷側
負荷側
負荷側
検出範囲
検出範囲
検出範囲

電源側
電源側
電源側

負荷側
負荷側
負荷側
検出範囲
検出範囲
検出範囲

電源側
電源側
電源側

負荷側
負荷側
負荷側

シールド線は直接接地（改善前）

シールド線が電源側から負荷側にZCTを貫通（改善後）【事故の原因】1．引出しケーブルのシールドの接地線が、ZCT を貫通していないため、引出しケーブルの地絡保
護ができない。

【事故の防止対策及び教訓】
1．シールドの接地線を ZCT に貫通させることにより、引出しケーブルの地絡保護が可能となった。
2．シールドの接地線の施工状況により、Io の検出方法が変わるため、動作原理をよく理解することが必要。上記【備考】参照。

11

電気工事技術情報

2021‐03

Vol. 38

電気事故
件
名
仮設発電機の誤接続による 100V 使用機器の損傷
事故発生の電気工作物
仮設発電機、使用機器被害の内容100V 使用機器多数

電圧100/200V【事故の状況】
・全停電での作業に伴い、仮設発電機から一部の電灯負荷に単三電灯電源（100/200V）を供給した。
・供給後の機器動作確認を行った際、使用できない機器があったことから、電圧確認を行ったところ、一部の 100V 回路に異常電圧が印加されていたことを確認した。
・調 査 の 結 果、 仮 設 発 電 機 の 出 力 端 子 部 に お い て 単 相 3 線 式 と 表 示 さ れ た 接 続 方 法（U-O-W 端 子：
100/200V）で使用すべきところ、誤って U-V-W 端子を使用し供給していたことが原因と判明した。
・不具合が発生した 100V 負荷の一部は、その場で内部ヒューズを交換して復旧したが、冷蔵庫等はメーカー修理となった。

扌
三相 4 線式切替時

発電機の出力端子部
この発電機は、三相出力と単三出力の両方に使用できるが、三相と単三との切替が必要となるため、三相・単三の同時使用はできず、また使用する端子も異なる。

単相 3 線式切替時（正常使用）

誤って、U︲V 間、V︲W 間に 100V 負荷を接続した場合（今回の事故例）

図1

図2

図3

本事例の発電機を三相 4 線式（図 1）から単相 3 線式での使用に変更する場合、図 2 に示すとおり、内部的に O-W 巻線の Z 端子を v 端子に接続変更します。
（この場合、相電圧が 100V となるよう別
途電圧調整を行います。）

Z 端子を v 端子に接続変更した結果、O-U間及び O-W 間にはそれぞれ 100V、U-W
間には 200V が発生します。
なお、v と V 端子は切り離されます。その理由は、単相負荷の接続に UOW 端子を用いるべきところ、誤って UVW 端子を使用した場合、v と V 端子が接続されていると、U-V 間に接続した 100V 負荷に 173V が印加され危険なためです。
（電源側ベクトル図参照）

v と V 端子が切り離されていることから、
U-V 間、V-W 間 に 接 続 さ れ た 負 荷 Z1、Z2 に流れる電流は等しいため、Z1、Z2 それぞれの両端に現れる電圧はインピーダ
ンスに比例します。即ち U-W 間の電圧200V が、Z1、Z2 の各インピーダンスに比例して分圧されることになります。このため Z1>Z2 で、負荷のアンバランスが大きい場合、U-V 間には 100V を超える異常電圧が現れ、負荷機器の損傷を招くこととなりました。

【事故の原因】・仮 設発電機の個別機能の知識が不足していた。
・作 業責任者の最終的な確認が不足していた。
・接 続時に端子部の注意事項を確認しなかった。
・使 用機器に電源を供給する
前に電圧確認を実施していなかった。

電気工事技術情報

2021‐03【事故の防止対策及び教訓】
・複数の仮設発電機を使用する際は、個別機能や配線接続を複数人で確認する。
・発電機によって、三相と単三の切替方式が異なるもの、三相・単三同時出力可能なものもあるので、使用説明書や注意書を事前に十分確認する必要がある。
・使用機器に電源を供給する場合は、機器接続前に、発電機の出力端子間電圧を確認する。

Vol. 38

12【参考】電源側ベクトル図（単相 3 線式）

電気事故

EM ケーブル（エコケーブル）のシュリンクバック現象に関する注意喚起
令和 2 年 3 月 6 日
経済産業省中部近畿産業保安監督部近畿支部
独立行政法人製品評価技術基盤機構
平成 31 年、近畿管内の自家用電気工作物設置事業 スは、ビニルシースに比べ製造時の残留応力が大きい場において、屋外の高圧引込みケーブル端末部で地絡 ことから、比較的収縮しやすいという特徴があります。
が発生し、保護範囲外であったため波及事故に至ると 特に、太いケーブルや、直線部が長い箇所、日射による温度変化が大きい箇所では、収縮量が大きくなる傾いう電気事故が発生しました。
独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）が調査 向がありますので注意して下さい。
（図 1 参照）
したところ、当該ケーブルは経過年数約 14 年の EM
シュリンクバック現象による事故発生抑制のため、ケーブル（EM6600CE/F、いわゆるエコケーブル）で 特に EM ケーブルの端末部においては、シースストッ
あり、シースの収縮（シュリンクバック現象）が原因 パー等の対策を講じるよう、ご検討をお願いします。
で地絡に至った可能性のあることが判明しました。
（写 （図 2 及び写真 3 参照）
また、日常点検においては、ケーブル端末部におけ
真 1、2 参照）
EM ケーブルは 2000 年頃から導入普及が進んでいま るテープの巻き乱れや銅テープの露出等に注意するよ（写真 4 参照）
すが、EM ケーブルに用いられるポリエチレン系シー うお願いします。
端末部で固定シース
絶縁体
外部半導電層

遮蔽銅テープ

導体

接地側

非接地側

絶縁体

①日射による温度変化等によりシースが収縮し、遮蔽銅テープに引っ張り力が加わる

写真 1

事故ケーブルの設置状況②遮蔽銅テープが破断し、充電電流が外部半導電層を介して非接地側から接地側に強制的に流れる

焼損③外部半導電層及び絶縁体を徐々に焼損する

図1④絶縁体が絶縁破壊し地絡する

シュリンクバック現象のメカニズム例
熱収縮チューブスプリング式アルミクリート

シースストッパー
の追加
ブラケット

写真 2

地絡箇所
図2

シュリンクバック対策例

写真 3

シュリンクバック抑制対策品の例（写真提供：住電機器システム株式会社）

銅テープ露出

くびれ
巻き乱れ

写真 4

外観上の注意点

13

電気工事技術情報

2021‐03

Vol. 38

新技術ニュース

オンライン講習の申込み方法について
Feb.19th,2021（一財）電気工事技術講習センター
昨年当初に新型コロナウイルス感染症が国内で確認されてから、求められる生活様式がすっかり変わり、それに伴い弊センターが開催する第一種電気工事士の定期講習（集合方式）の在り方も、感染拡大防止を踏まえた対応を行ってきました。
また、昨年 7 月に新たに制定されたオンライン講習を含めた定期講習の実施要領（内規）が公表され、これを踏まえたオンラン講習の在り方を検討した結果昨年 12 月より集合講習に併せ、オンライン講習を始めました。
以下に、オンライン講習を受講する際の注意点と申込み方法を紹介しますので、皆様の実情に合わせ、定期講習をお申し込みください。
オンライン講習には次の 2 種類の受講方式があります。
○定時受講方式：これまでの対面講習のように 1 日でオンライン講習を受講するもの。
○随時受講方式：指定された 2 週間の受講期間内に受講者の都合に併せ講義を分けて受講できるもの。
（修了考査があります。）《注意事項》• いずれの方式もご家庭、職場のインターネットに接続された Web カメラ付属のパソコンやタブレット端末等で受講可能ですが、受講時間の合計は 6 時間となりますので、長時間の視聴が可能な環境・機器での視聴と操作をされるようお願いします。
• 受講の際には、Web カメラを通じて申込ご本人が受講されていることを確認します。
（定時受講方式の場合は受講中常時、定時受講方式の場合は、各講義の受講前に「顔認証」があります。）• 講習に必要なテキストは事前にお送りしますので受講時に手元に置き、利用してください。
• 受講を修了されると受講修了シールを郵送します。工事士免状の所定の位置にご自身で貼付してください。
• 受講料は集合講習と同額で、対面講習と同様に事前の講習時期の変更は可能です。また、
インターネット接続障害等により受講を継続できない場合、追加受講料なしに他の方式のオンライン講習又は対面講習への振替えができます。

電気工事技術情報

2021‐03

Vol. 38

14

新技術ニュース• オンライン受講の詳細は「講習のご案内」に、講習日程は「講習日程を探す」にあります。
申込みは、「マイページへ」からお願いします。郵送での申込みは受け付けておりません。
• 受 講に必要な ID、パスワードの利用は申し込みをされた本人にのみに帰属しますので、いかなる場合であっても、第三者に開示し、譲渡あるいは貸与することは厳にこれを禁止させていただきます。
• 受講期間内に受講が修了できなかった場合は未修了となりますが、講習センターまでお申し出くだされば、随時方式に限らず定時受講方式のオンライン講習又は集合講習に 1 回に限り振り替えることができます。
• 受講状態を確認し修了を確認した後、受講修了メールを送信するとともに、“受講修了シール”を郵送します。お手元に届きましたらご自身で第一種電気工事士免状の所定の欄に貼付してください。受講修了シールがお手元に届くのは、受講期間終了後 2 週間程度かかりますので、受講期間中に免状の受講期限が来る場合は余裕を持ってお申し込みください。
以下にホームページに掲載している注意事項を抜粋します。
《お申し込みの前にそれぞれの受講方式のサイトから動作確認をしてください》

定時受講方式オンライン• 申 込み前に、申込画面にある＜動作確認サイト＞にアクセスし、視聴できることを必ずご確認ください。なお、講習システムとしては、LINC Biz（株式会社 AIoT クラウド）というシステムを使用します。
• 受講の開始前までに受講に必要な URL、ログイン ID、パスワード等を電子メールで配信するほか、講習に必要なテキストを郵送します。受講日の前日までにお手元に届かな
かった場合には、事務局までお問い合わせください。
（注）「迷惑メール」の設定をされている場合は、以下のドメインからの電子メールが受
信できるよう登録をお願いします。
@eei.or.jp@account.lincbiz.jp• 受講状態を確認し修了を確認した後、受講修了メールを送信するとともに、受講修了シールを郵送します。お手元に届きましたらご自身で第一種電気工事士免状の所定の欄に貼付してください。
（受講修了シールがお手元に届くのは、事務処理上 2 週間程度かかりますので、受講期間中に免状の受講期限が来る場合は余裕を持ってお申し込みください。
）＜動作確認＞
受講用パソコン又はモバイル機器の動作確認については、LINC Biz の最新システムの要件をご確認ください。

15

電気工事技術情報

2021-03

Vol. 38

新技術ニュース
＜推奨環境 >
デバイス

OS

ブラウザ

WindowsPC

Windows 8.1/Windows 10

Chrome、Edge

Mac

OSX（10.13.-）

Safar、Chrome

タブレット

iPad

iOS 12

SafariAndroid

Android 8.0

ChromeiPad

iOS 13

SafariAndroid

Android 8.0

Chromeスマートフォン

※1

Microsoft Edge をお使いの方へのご注意

Windows 10 の Microsoft Edge が Chromium 版への自動アップデートが済んでいな
い場合、インストールされている 78 以前ではビデオ会議が起動できないため、79 以降（Chromium 版）に『手動』でアップデートするか、上記に記載の他のブラウザをインストー
ルする必要があります。
Windows 10 以外をお使いの方は、強制アップデートされないため、ご注意ください。
＜動作環境の確認方法＞
ご利用の環境での視聴確認については、LINC Biz のテストサイトでご確認ください。
ビデオ会議接続テスト URL

https：//meeting-ct.lincbiz.jp/※視聴するブラウザーは Google Chrome が推奨されています。
また、受講にあたっては、動画共有サイトの“Vimeo”の動画が視聴出来るかも併せてご確認ください。
Vimeo の動画視聴サイト URL

https：//vimeo.com/76979871• オ ンライン講習については、上記動作環境を満たしている場合であっても、受講側の個々の動作環境によっては視聴できない場合があります。このような受講生の動作環境による視聴不能について、講習センターは責任を負いません。受講生は、事前の動作確認を行った上で講習をお申し込みください。
＜受講のために要するデータ通信量＞
受講では約 6 時間の動画を視聴することになるため、約 13GB のデータ通信量を必要としますので、ご注意ください。

電気工事技術情報

2021-03

Vol. 38

16

新技術ニュース

随時受講方式オンライン講習について• 随時受講方式オンライン講習は、株式会社サイバー大学が提供する“クラウドキャンパ
ス”システムを利用します。
• 受講の開始前までに受講に必要なログイン ID 及びパスワード等を電子メールで配信するほか、講習に必要なテキストを郵送します。受講開始日までにお手元に届かなかった
場合には、事務局までお問い合わせください。
（注）「迷惑メール」の設定をされている場合は、以下のドメインからの電子メールが受
信できるよう登録をお願いします。
@eei.or.jp@dcei.co.jp• 指定された受講期間内に各編をすべて視聴し、各編視聴後の修了考査の得点が各 80 点以上の場合に受講修了となります。
＜推奨環境 >
デバイス

OS

ブラウザ

WindowsPC

Windows 8.1/Windows 10

Chrome、Edge

Mac

OSX

Safar、Chrome

タブレット

iPad

iOS 11、12

SafariAndroid

Android 6、7、8

ChromeiPad

iOS 11、12

SafariAndroid

Android 6、7、8

Chromeスマートフォン

＜動作環境の確認方法＞
ご利用の環境での視聴確認については、クラウドキャンパスのテストサイトでご確認
ください。
URL

https：//ccampus.org/envCheck/• オ ンライン講習については、上記動作環境を満たしている場合であっても、受講側の個々の動作環境によっては視聴できない場合があります。このような受講生の動作環境による視聴不能について、講習センターは責任を負いません。受講生は、事前の動作確認を行った上で講習をお申し込みください。
＜受講のために要するデータ通信量＞
受講では約 6 時間の動画を視聴することになるため、約 3GB のデータ通信量を必要としますので、ご注意ください。

17

電気工事技術情報

2021-03

Vol. 38

新技術ニュース
○お申し込みの手順は以下の通りです。

『開催場所』を検索して「オンライン」を選択します。

『申込み可能』なオンライン
講習の会場を選択します。

『注 意 事 項 に 同 意 し ま す。』、
『動 作 確 認 し ま し た。』にチェックを入れ、「送付先選択画面へ」をクリックします。

あらかじめ用意しておいた
アップロード用の画像ファイ
ルを選択

この後、支払い方法を選択して申込みが完了です。
受講の開始一週間前頃に、ログインに必要なメールが送られてきます。
メールに記載されている日時になりましたら、受講を開始してください。

電気工事技術情報

2021‐03

Vol. 3818

以上

新技術ニュース

19

電気工事技術情報

2021-03

Vol. 38

安全対策

機器・材料・工具・測定器「JECA FAIR 2021～第69回電設工業展～」インテックス大阪にて開催
電気設備機器や資材、工具などの総合展示会「JECA FAIR 2021 ～第 69 回電設工業展～」
が 2021 年 5 月 26 日㈬から 28 日㈮までの 3 日間、インテックス大阪において開催されます。
本フェアは、電気設備に関する資機材、工具・計測器、ソフト、システム等の新製品紹介
を始め、施工技術や施工実績、アカデミックの紹介、電気設備業界の魅力や働き方などを紹介する各種イベントなど、あらゆる情報を発信する国内最大の電気設備総合展示会です。
昨年は、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策により開催が中止されましたが、With
コロナ時代に合わせた新たな課題に挑戦し、若者が未来に希望を持てる働きやすい環境を実現するため、今年の開催テーマは「新たな課題へ挑む！電設技術が未来をひらく」と定め、国内外からおよそ 170 社が出展する予定です。
電気設備業界関係者が一堂に集う「JECA FAIR」で、出展者と来場者の新たなビジネス
チャンスが生まれるよう内容の一層の充実を図り、新たな生活様式を踏まえた感染対策にも十分注意した形で 69 回目の開催にふさわしい展示会にしてまいりたいと思いますので、是
非ともご来場賜りますようご案内申し上げます。
テーマ

新たな課題へ挑む！電設技術が未来をひらく会

2021 年期

5 月 26 日㈬
27 日㈭
28 日㈮

10：30 ～ 17：00
10：00 ～ 17：00
10：00 ～ 16：30

会場

インテックス大阪 3・4・5 号館（〒 559︲0034 大阪府大阪市住之江区南港北 1 丁目 5︲102）

主催

一般社団法人後援

国土交通省、経済産業省、環境省、中小企業庁、消防庁、（独）労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所、大阪府、大阪市、関西電力送配電㈱、（一財）関西電気保安協会（予定：順不同）

協

賛 （一社）
大阪電業協会、（一社）京都電業協会、（一社）滋賀県電業協会、（一社）奈良電業協会、（一社）
兵庫県電業協会、（一社）和歌山電業協会、関西電気工事工業会、（一社）情報通信ネットワーク産業協会、全日本電設資材卸業協同組合連合会、（一社）電気設備学会、（一社）電子情報技術産業協会、（一社）
日本火災報知機工業会、（一社）日本電機工業会、（一社）太陽光発電協会、（一財）新エネル
ギー財団、（一財）省エネルギーセンター、（特非）再生可能エネルギー協議会、（一社）日本照明工
業会、（一社）
日本電線工業会、（一社）日本内燃力発電設備協会、（一社）日本配線システム工業会、（一社）
日本配電制御システム工業会、（一社）日本風力発電協会、熔接鋼管協会 （予定：順不同）

日本電設工業協会

一般社団法人日本電設工業協会

電気工事技術情報

2021‐03

Vol. 3822

中山伸二

センターニュース

電気工事技術情報をご覧いただいている皆様へのお知らせ
１．ホームページ（HP）に随時、『技術情報』の新情報を更新・掲載しています。
HP で『技術情報』等をご覧いただくには、当講習センターへの WEB での事前登録をお願いいたします。事前登録は、次のとおりです。
規約に同意して会員登録
登録者サービス（事前登録）に登録する
WEBによる事前登録へ① 当講習センター HP（トップページ）を開く。
初めて事前登録される方 はこちら
をクリック規約に同意して会員登録
登録者サービス（事前登録）に登録する②

WEB登録をするとメールマガジンが配信されます⇒

WEBによる事前登録へ初めての方はこちら

をクリック
登録者サービス（事前登録）

受講期限お知らせサービス登録

登録フォームへ

登録者サービス（事前登録）に登録するはこちら⇒ ご利用規約を確認し、同意する場合は初めて事前登録される方規約に同意して会員登録

WEB登録をするとメールマガジンが配信されます

をクリック。

WEBによる事前登録へ③【受講者情報登録画面】の手順に沿ってご登録手続きを行ってください。
登録者サービス（事前登録）
初めての方はこちら

受講期限お知らせサービス登録
初めて事前登録される方 はこちら 登録フォームへ
WEB登録をするとメールマガジンが配信されます

２．ひとつのメールアドレスで何人でも一括管理ができるシステムを設けました。
登録者サービス（事前登録）
初めての方はこちら
登録フォームへ

受講期限お知らせサービス登録

HP のトップページにありますをご覧ください。
３．住所等登録事項の変更について 講習センターに事前登録いただいた方で、住所等の登録事項を変更した場合は、
ご連絡ください。
⑴ 講習センターの HP から事前登録をされた方は、HP の「マイページ」にログインして、「受講者情報を変更」ボタンから変更をお願いいたします。
⑵ HP から事前登録をしていない方は、E-mail または FAX で、免状番号、氏名及び変更内容の連絡をお願いします。なお、既に事前登録をしている方でも、講習センターの HP から再度事前登録をしていただくと、技術情報等を閲覧することができますので、HP からの事前登録をお勧めします。
４．免状を返納される方へのお願い 第一種電気工事士の免状を自主返納される場合は、免状を交付した都道府県へ届出をし、併せて、講習センターまで、免状番号、氏名等の連絡をお願いいたします。

23

電気工事技術情報

2021‐03

Vol. 38

センターニュース

新情報をより早く入手いただくために情報誌は、電気工事に関する法令、技術、事故例等のほか、センターニュー
スなど多方面にわたる記事を提供しています。
当センターでは、サービスの迅速化を目指し、電気工事に関する新技術・新材料・新工法等の技術情報や電気工事に関連する法令等の最新の規制動向及び電気事故情報のほか、お問い合わせへの回答や講習案内など、多方面にわたる
記事を適宜ホームページに掲載しています。また、メールマガジンにて、ホームページの更新のお知らせサービスを行っています。これまで情報誌ではできなかったリアルタイムな情報提供を引き続き行ってまいります。
※ 来年度版の情報誌をご希望の方は、『情報誌送付希望届』をいただくこととしております。
下記の『情報誌送付希望届』を当センターに郵送いただくか、FAX またはメールにてご連絡ください。

情報誌送付希望届
免状番号
都道府県

第

号

氏名（フリガナ）
現住所（〒

－

）

TEL：
個人情報保護について
皆様からご連絡いただいております個人情報は、従来どおり、今後も定期講習等のご案内をお送りする場合のみに使用させていただきます。
第一種電気工事士のための電気工事技術情報
発行者

発行日／令和 3 年 3 月 15 日

VOL.38

一般財団法人 電気工事技術講習センター〒105-0004

東京都港区新橋4−７−２
6 東洋海事ビル 4 階

電話（03）3435-0897（代） FAX（03）3435-0828

https://www.eei.or.jp
E-mail：koshu@eei.or.jp