電 気 の 安 全・安 心 の た め にご注意ください！

不審なセールス電話や訪問販売
特集
工場や事務所など、お客さまに「保安協会」や「保安協会の代理店」など「北陸電気保安協会」と類似した名称を名乗る、不審なセールスや訪問

お客さま訪問 / 株式会社ジャクエツ（福井県）

販売が多発しております。

子どもたちのあそび環境をデザインするトータルソリューション企業。

当協会では電話による勧誘や提案は

北陸発いきいき情報 / 穴水町（石川県）

一切しておりませんので、ご注意ください。

里山里海の味覚に恵まれた穏やかな海辺のまち

デマンド監視サービス導入事例 / 鯖江市嚮陽会館（福井県）

不審な電話の一例

電力使用状況の見える化で、職員の業務負担も軽減「保安協会ですが、電気料金が安くなるので３カ月分の検針票を見せてほしい。
」

令和元年度電気保安功労者表彰「○○保安協会の○○ですが、現在契約している動力の基本料金を教えてください。
」「○○○○協会です。電気料金を安くする為に負荷測定させてほしい。」

ご注意ください！不審なセールス電話や訪問販売など

不 審 と 思 わ れ る 場 合 、当 協 会 ま で お 問 い 合 わ せ し 、ご 確 認 く だ さ い 。

キーワード
uiz
Key Word Q
クイズ
自社の受電設備で起きた

応募方法

下記の 2 つのうちからご応募ください。

1. 協会HPから応募（スマートフォンからも応募できます）

北陸 電気保安検索事故が原因で、付近一帯が停電する事故のことを、

2. ハガキでの応募※郵便切手は発送者ご自身でご負担ください。

〒 930︲0004①氏名

富山市桜橋通り 3︲1②住所（電気ビル内）③電話番号

北陸電気保安協会
広報部 まで○○事故という。

④クイズの答え⑤本誌へのご意見・ご感想（○○ をお答えください）

正解者の中から抽選で 10 名さまに粗品（図書カード）を進呈いたします。
当選者の発表は図書カードの発送をもってかえさせていただきます。

2019 錦秋号

No.282

平成 30 年度自家用電気工作物の立入検査結果について
高圧受電設備の電気事故対策 波及事故

応募締切2019 年 12 月 31 日（火）必着※応募は、ウェブ・ハガキにかかわらず、おひとり様１回限りです。
※ご記入いただいたお客さまの情報は、当選者への粗品送付及びご意見などへの回答目的にのみ使用し、他の目的には一切使用しません。

盛夏号（No.281）の正解は 使 用 安 全 でした。たくさんのご応募ありがとうございました。

発行所

一般財団法人 北陸電気保安協会

富山支店〒 930-0996 富山市新庄本町二丁目 9 番 98 号
TEL 076-452-0515

石川支店〒 924-0014 白山市五歩市町 400 番
TEL 076-274-4580

福井支店〒 910-0003 福井市松本 1 丁目 1 番 22 号
TEL 0776-24-5626

当協会の許可なくして複製・転載することはご遠慮ください。
2019年（令和元年）
10月1日発行
年４回発行［４月・７月・10月・１月］

2019

錦秋号
No.282

2019

No.282o n t e n t s
03

自家用電気工作物の立入検査結果について

平成30年度

錦秋号

中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署

平成 30 年度自家用電気工作物の立入検査結果について
中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署

06

高圧受電設備の電気事故対策 波及事故

08

デマンド監視サービス導入事例／鯖江市嚮陽会館（福井県）❶ 概要❸ 検査の内容

立入検査の目的は、電気事業法に定められている自家用検査で実施した内容は、以下のとおりです。

電力使用状況の見える化で、職員の業務負担も軽減

10

お客さま訪問 No.282 ／株式会社ジャクエツ（福井県）

電気工作物の自主保安体制が、それぞれの事業場において子どもたちのあそび環境をデザインするトータルソリューション企業。

12

プロの仕事現場〜検査員の体験から〜／小松営業所 髙木 星矢
老朽化した水銀灯の安定器から発煙13

令和元年度電気保安功労者表彰

確立され、保守管理が十分に行われているかどうかを検査

16

し、「感電死傷事故」、「電気火災事故」、「電気事業者の供給設（２）法令に適合した電気主任技術者が選任されているか。

富山県高岡市

備への波及事故」などの電気事故の防止及び当監督署とし（３）保安規程に定められた、
電気主任技術者の職務・保安教

金屋町て自家用電気工作物の保守保安状況を総括的に把握するこ育・日常巡視点検・定期点検などの保安業務が遵守さとによって、今後の保安行政に反映させるため実施していれているか。

北陸発いきいき情報／穴水町（石川県）

伴い、砺波郡西部金屋から 7 人の鋳物師を招い

里山里海の味覚に恵まれた穏やかな海辺のまちて鋳物づくりを行わせたことにより、鋳物産業

ご注意ください！不審なセールス電話や訪問販売が所定の期間保存されているか。

本号の表紙

高岡市金屋町は加賀藩主前田利長が高岡開町に

14（１）電気事業法関係法令に基づく届出・報告等の関係書類が根付き高岡鋳物発祥の地となっている。
2012 年に国の重要伝統的建造物群保存地区に
さ

ま

の

こ

指定され、千本格子の家並みと銅片を埋め込んだ石畳が美しいたたずまいを醸し出している。
前田利長公の命日に当たる 6 月 20 日には、御印

ます。

（４）電気工作物が技術基準などに適合した施設となっているか。

❷ 対象事業場の選定

業場約 2.6 万件の中から、次に該当する 26 事業場を重点に検査の結果を集計したものは、表２〜６のとおりです。

選定し、実施しました。

なお、表２〜６の指摘事項等については、全て改善した旨の報告を受けております。

を賜った感謝を捧げるお祭りとして「御印祭」が（１）平成 29 年度に電気事故があった施設

執り行われている。

（２）保安の確保が適切でないおそれのある施設（不適切事

ご いんさい❹ 検査結果平成 29 年度末における管内の自家用電気工作物設置事（１）法令に基づく手続の状況について

項等の報告のあった施設）

主任技術者の執務状況については、
表２のとおり、
主任技（３）電気保安の実態把握が必要な施設（外部委託事業場や術者等の変更が必要なものはありませんでした。

申請届出漏れ等のあった施設）

保安規程の手続状況については、
表３のとおり、
変更届出

立入検査事業場の規模別及び保安形態別状況は表１のとお知らせ

当協会では、「電気の安全について」安全教育や研修等で使用できる DVD の貸し出しを行っています。
作業者・従業員向けにわかりやすく電気安全の知識が解説されています。是非ご活用ください。
< 一部ご紹介 >タ イ ト ル

分数

対

象

者

主

な

表１
内

が必要なものが３件ありました。
要変更事項は、
保安管理業

おりです。

電気取り扱いの DVD をお貸ししています。 無料

平成 30 年度自家用電気工作物立入検査件数（規模別及び保安形態別）

追跡！日常作業の電気事故

30 分

工場・事業所などの電気担当者・現場作業者向け

測定や点検など日常の作業に潜む危険を、実際の事故事例をもとにリアルな映像で再現し、原因の追跡と防止対策を解説します。

見てナットク！低圧電気の
基礎知識

29 分

工場・事業所・建設現場などの作業者・従業員向け

低圧電気取扱特別教育の学科別に、講義だけでは伝えにくい内容
を、CG やリアルな現場の映像でわかりやすく解説します。

ここがポイント！日常巡視〜電気事故を未然に防止〜

27 分

工場・事業所などの電気担当者・従業員向け

異音や異臭などの異常の兆しの見つけ方や各設備の保守など、日常巡視のチェックポイントをわかりやすく解説します。

潜入！低圧電気の事故現場

23 分

工場・事業所などの作業者・従業員向け

電動工具の取扱いや配線工事作業など低圧電気を取扱う中で起きた死亡事故事例を、迫力ある映像で再現解説します。

※上記以外にも、省エネに関する DVD などもあります。
お客さまの工場や事業所へ伺って開催する『電気安全に関する出前講習会』も無料で行っています。
お問い合わせ・ご相談は最寄りの当協会支店・営業所まで！

高

規模

容

特別高圧

低圧

100kW
未満

100kW
以上
500kW
未満

500kW
以上
1000kW未満

1000kW以上

小計

5000kW未満

5000kW
以上

小計

0

0

0

0

0

0

0

1

1

選任形態
専任主任技術者

圧合計

1

兼任主任技術者

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

許可主任技術者

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

統括主任技術者

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

外 部 委 託

0

11

9

3

0

23

0

0

0

23

そ
合

の

他

0

1

1

0

0

2

0

0

0

2

計

0

12

10

3

0

25

0

1

1

26

でんきほあん 2019 錦秋号

03

務を外部委託している事業場で保安に関する組織図の変更

表４表５

保安規程の遵守状況

0

年度

0

0

0

0

点検頻度が遵守されて
いない

1

2

3

6

改修要求に応じない

0

0

0

0

改修指摘、点検なし

0

0

0

0

指摘事項

ビルメン常駐なし

0

0

0

0

主任技術者等の変更を要する

0

1

2

2

執務不良

0

0

0

0

執務体制の不備

0

1

1

2

その他

0

0

1

0

0

1

2

2

合

計

巡視点検

点検が実施されていない

4

3

4

2

書類管理

その他

保安規程手続状況

29

0

1

1

2

過電流遮断器の性能等が不
適切

34

0

0

3

0

過電流遮断器の施設方法が
不適切

33

0

0

0

0

地絡遮断装置の性能等が不
適切

36

0

0

1

0

5

6

38

1

0

0

1

連絡体制が整備されていない

高圧受配電設備等の出入口に施錠装置がない

4

2

4

1

53

1

0

2

1

代務者が定められていない

電柱の足場金具等が地表上
1.8 ｍ未満に設置されている

0

0

0

1

61

1

1

2

2

16

23

35

29

高圧架空電線路支持物の支線の施設方法が不適切
架空ケーブルの施設方法が
不適切

67

0

0

0

2

（充電部露出、器具の固定等）

低圧架空電線路の地上高さが不足している

68

0

0

0

0

高圧（低圧）架空電線路等相互の離隔距離が不足している

74、
75、76

0

1

0

0

高圧（低圧）架空電線と建造物等の離隔距離が不足している

55、71、
77、78、 0
79

0

0

0

高圧（低圧）架空電線が植物に接触している

79

0

0

1

0

10

6

14

11

平成

平成

年度

年度

計

表５、
表６のとおり、
維持管理状況について適切でないも
平成 30 年度の主な不良事項は次のとおりでした。
（受配電設備）①接地抵抗の値が過大（A 種・B 種）

５件②接地工事施工方法が不適切

２件

小

計

地絡遮断装置未設置

36

1

0

0

1

低圧架空引込線の地上高さが不足している

116

0

0

0

0

地上に敷設する電線路が不
適切

128

0

0

0

1

低圧屋内配線にビニールコードを使用

146

1

1

0

0

低圧分岐回路の施設方法が
不適切

149

0

1

0

0

150

5

5

7

12

低圧屋外機械器具の施設方
法が不適切

151

0

0

0

0

ケーブル工事が不適切

164

0

0

2

0

屋外配線の施設方法が不適切

166

0

0

0

0

アーク溶接装置の施設でＤ種
接地工事が施されていない

190

0

0

0

0

9

9

12

18

低圧屋内配線器具の施設方
法が不適切

小

計

合

計

立入検査実施件数
１事業所あたり不良件数

19

15

26

29

26

29

33

39

0.73 0.52 0.79 0.74

で接地線の地表上２ｍまでの部分が合成樹脂管等で覆われていないものがありました。

❺ むすび

実施が十分に行われていないものが 16 件ありました。
平成 30 年度の主な要改善事項は、点検が実施されてい機械器具の鉄台及び外箱の
接地未施工

2

年度

平成

表４のとおり、保安規程に定められた事項について、
その

0

3

接地工事施工方法が不適切な事例として、A 種接地工事（２）保安規程の遵守状況について

0

運転・操作基準が適切に定められていない

5

9

0

0

2

7

0

0

0

0

34

0

0

3

受電用遮断器の遮断容量が不足

0

構内区域変更

計

3
0

38

4

合

2

3
1

高圧受配電設備等の出入口に立入禁止等の表示がない

4

0

1

2
2

10

0

0

0

2
0

10

3

0

2

17
24

8

組 織 変 更1

14

接地工事施工方法が不適切
Ｂ種接地工事が不適切

3のが 19 件ありました。

0

0

関係書類・図面の整備、修正がなされていない

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

他

12

0

事業場名変更の電線の接続方法が不適切
電路の絶縁抵抗値が基準を満たしていない

その他

合

27

2

3

（３）電気工作物の不良事項状況について

点検基準変更

1

4

27

そ

0

2

28

30

5

28

条項

1

年度

数

17

29

不良事項

巡視・点検の記録が適切になされていない

29

要 変 更 事 項

平成件

接地抵抗の値が過大

30

平成 年度

4

27

数

平成 年度

3

28

件

平成 年度

0

29

電気工作物の不良事項（負荷設備）
平成 年度

保安教育・訓練が適切かつ計画的に実施され
ていない

30

平成 年度

年度

27

年度

年度

28

保安教育

条項

数

平成 年度

平成

平成

平成

平成

数

29

執務不十分

30

件

不良事項

件

平成 年度

27

平成 年度

28

平成 年度

29

平成 年度

30

要改善事項

主任技術者の執務状況

執 務 状 況

表３

数

平成 年度

表２

件

平成 年度

が行われていないものでした。

表６

電気工作物の不良事項（受配電設備）（負荷設備）

電気主任技術者においては、これらの不良事項を参考として、同様な事象が発生しないよう、電気工作物の工事、維平成 30 年度に実施した立入検査の結果について、電気持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行っていた工作物（受配電設備、負荷設備）が技術基準に適合していな

だくようお願いします。また、日頃から設置者との意志疎通ないもので、具体例としては、保安管理業務を外部委託して①低圧屋内配線器具の施設方法が不適切いる事業場で、絶縁監視装置の点検が実施されていないも（充電部露出、器具の固定等）

５件

い事項及び保安規程を遵守していない事項が多数見受けらを図り、停電点検や設備改修等を計画的に進めていただくのでした。

②電路の絶縁抵抗値が基準を満たしていない

２件

れました。

ようお願いします。

低圧屋内配線器具の施設方法が不適切な事例として、ブこれらの原因について、設置者の法令遵守に対する意識及設置者においては、経済・社会の高度化、多様化の進展に

レーカーの充電部が露出しているものが多く見受けられまび電気保安に関する理解が十分でないこと、電気主任技術者

伴う、電気設備の信頼性及び安全性を確保することの重要した。

（電気保安法人、電気管理技術者等を含む。）の電気事業法、同性を十分認識し、感電死傷事故、電気火災事故、波及事故等

法関係法令及び保安規程に関する認識が十分でないこと、及を起こさないよう社会的責任を強く認識して不良事項につび設置者が設備改修等を計画的に行うよう電気主任技術者

いては早急に改修し、電気主任技術者の意見を尊重して電からの指示、助言が十分でないことが考えられます。

気保安の確保に万全を期されるようお願いします。

その他、
電気工作物の注意事項として、
キュービクルの通気孔、ケーブル貫通部等から小動物侵入の可能性のあるものが３件ありました。

04

でんきほあん 2019 錦秋号

でんきほあん 2019 錦秋号

05高圧受電設備の電気事故対策

波

及

事

自然劣化

故

高圧受電設備は、長期間使用すると経年劣化により機能や性能が損なわれ、事故や不具合が起
こり、波及事故につながることがあります。

対策 1

保安規程で定めた周期・回数に基づいて適切な保守点検確実に行なう

日常巡視や月次点検に加え、停電をともなう年次点検が必要です。

1 波及事故とは

一般送配電事業者の変電所対策 2
保護操作装置が作動して電気がストップ！

高圧受電設備などで起きた事故が原因で、一般送配電事業

適切な時期に各機器を更新する

機器の使用状況、設置場所の環境による劣化の度合いや保守・点検の状況を考慮し、電気主任技術者の助言等をもとに更新時期を決定してください。

者の配電線に接続されている住宅、ビル、工場、病院、銀行、交通機関、交通信号システムなど、さまざまな範囲に停電が広鳥獣接触

自社の受電設備で電気事故発生！

がる事故を言い、毎年全国で 400 件から 500 件発生していま

停電で手術がす。
波及事故が発生すると、機器の損壊など自社の損失だけで

できない！

病

なく、他社工場の操業停止、信号機の消灯、病院の医療機器類

院

ケーブル引込口、引出口、通気孔、外箱の腐食破損箇所などから小動物が侵入し、充電部に触れてよっては、多大な損害賠償を請求されるケースもあります。
波
及事故は設置者（波及事故発生者）の責任が問われ、さまざま信号が消えて
接触事故発生！

操業停止だ！

な被害が伴う重大な事故です。

工

場

信

号

2 波及事故の主な発生原因

エレベーターから出られない！

金融機関

百貨店

作業者の過失 4.7

自然劣化
10.7

高圧交流負荷開閉器

20 年

変

器

25 年

高圧進相コンデンサ

20 年

その他高圧機器

25 年

圧

北陸電気保安協会が推奨する更新時期

改善前

改善後

ケーブル引込口・引出口

シール材で閉塞処置
ケーブル

キュービクル下部通気孔パンチングメタルの施設

チャンネルベースサビ

サビ補修

パンチングメタルを設置しましょう。

充電部分を保護する

断路器・限流ヒューズ付き高圧交流負荷開閉器・変圧器・コンデンサなどの充電部に、絶縁バリア（相間バリア）や防護カバーを取り付け、小動物の接触による事故

60

作業者の過失保守不完全 4.0
樹木接触 3.4

風雨
4.0
80

火災
3.4

掘削作業中に誤って地中ケーブルを損傷すると、波及事故だけでなく、掘削作業者自身が感電する恐れもあり、危険です。また、ビルや建物の改築工事などで、上下水道管やエアコンの配管を

その他
7.4

埋設する際に誤ってケーブルを損傷してしまい、波及事故となることもあります。
100（％）

中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署「平成 30 年度管内の電気事故について」より

対策

ケーブルのある場所に標柱などを設置

電気設備の周辺で掘削工事を行う場合は、事前に必ず電気主任技術者と十分な打合せを行う

標柱・標石
危険注意

この下に

ケーブル

ことが重要です。また、ケーブルの埋設されている場所には標柱や標石を設置し、ケーブル埋設

波及事故防止対策

あり

ケーブル
標識シート

上部にはケーブル標識シートを敷設しましょう。ケーブル標識シートは、掘削の深さ等を考慮し、必要に応じて埋設しましょう。

雷

害

雷害により、機器が損傷し波及事故となることがあります。
特に屋外に設置されている区分開閉器は雷害を受ける確率が高いため、確実な保護が必要です。

対策

20 年

高圧ケーブル340

高圧真空遮断器（単位：％）

雷
57.0
20

20 年

を防ぎましょう。

鳥獣接触 5.4

0

高 圧 CV ケ ー ブ ル

穴やすき間をふさぐ

小動物の侵入するおそれのある穴（通気孔・水抜き穴等）やすき間は、シール材でふさいだり、対策 2

営業ができない！

15 年

短絡や地絡事故が発生することがあります。

対策 1

が停止するなど、社会的に大きな影響を及ぼします。場合に高圧気中負荷開閉器

避雷器を設置する

4 波及事故を防止するためには
高圧受電設備で事故が発生しても、配電線への波及事故に至らないように、区分開閉器には GR 付き高圧交流
負荷開閉器（地絡継電装置付き高圧交流負荷開閉器）を取り付けることが有効です。

機器類の損傷を防止するための最も有効な対策として避雷器があります。
区分開閉器は、避雷器内蔵タイプを採用するか、または避雷器を区分開閉器本体の負荷側近傍に取り付け、確実に保護しましょう。避雷器を有効に機能させるために、定期点検の際は接地抵抗値を確認しましょう。

06

でんきほあん 2019 錦秋号

一般社団法人日本電気協会「2019 年度版 電気安全パンフレット 自家用向け」より

でんきほあん 2019 錦秋号

07デマンド監視サービス
鯖江市
導 入事例
嚮陽会館
きょうよう

（福井県鯖江市）

省エネ意識の高まりも醸成
電力の使用状況が見える化されることで、職員間に省エネ意識が芽生えたのも、導入の効果です。
リアルタイムでの稼働状況だけでなく、過去の履歴も見ることができるので、どの時期、どの時間帯で使用量が多
いかを把握し、それに応じて無駄を抑えた運用ができるようになりました。今年２月には館内の照明の約８割をLEDに切り替えも行うなど、職

電力使用状況の見える化で、職員の業務負担も軽減

員が一体となって省エネ、およびランニングコスト削減への取り組みを進めています。
公共施設として、利用者の方々に快適な空間とサービスを提供していくことが私たちの努めです。
そのためにも、北陸電気保安協会さんには

鯖江市嚮陽会館は、鯖江市のシンボルである西山公園に隣接す

今後とも適切なアドバイスとサポートをお願いしたいと思っています。

る市民会館です。その名は西山公園の古名である「嚮陽渓」に由来し、昭和59年の開館以降､各種会議、パーティ、結婚披露宴、講

電気設備

演会、式典、各種催事などに幅広く利用されています。会館の稼働率を高め、「 いかに活用いただけるか」「 来場いただいた方に快電灯用変圧器…150kVA
動力用変圧器…150kVA

適に過ごしていただけるか」を考えたとき、不可欠なのが会館の対策前（2016年度）

対策後（2018年度）

最大デマンド180 kW

146 kW

年間使用電力量

190 MWh179 MWh

空調管理です。デマンド監視装置の導入が、空調管理業務にどのような効果をもたらしたのか、館長の中西清治さんにお話を伺いました。

館長 中西清治さん

空調制御装置とデマンド監視装置の運用風景

ロスを抑えながら、施設利用者に快適な空間を提供したい
鯖江市嚮陽会館は、大型の多目的ホールからギャラリー、大中小の会議室、サロンまで様々な広さのスペースを貸し出し、市内外の皆さまにご利用いただいています。施設利用者に快適にご利用いただくためには会場内を適温に保つ必要があり、いかに効率よく空調を運転するかは、当館のかねてからの課題でした。
そのため、まず導入したのが空調のPC制御装置です。広い館内の必要な箇所の空調を事務所内のパソコンで一元管理できるという利点がありましたが、どのタイミングで空調をオンオフすれば良いかまではこの制御装置だけでは判断できず、
かえって電気使用量が増える結果に。平成28年の夏に最大デマンドが過去最大の180kwという数値を出したことから、北陸電気保安協会さんに相談したところ、デマンド監視サービスを

鯖江市嚮陽会館（福井県鯖江市）
鯖江市嚮陽会館では、文化活動の活性化を図るため、ロビー横のギャラリースペースを通常料金の1/10程度で貸し出ししています。
１スパン800円（平日限定）、各種作品展や発表会などにご活用いただけます。
お気軽にお問い合わせください。

ご紹介いただきました。
デマンド監視装置を導入することで、最大電力を抑えることが出来ると聞き、平成29年9月より目標

▲

ギャラリー

各種作品展、展示会、物

値151kw、
限界値161kwで運用を開始しました。

品販売会、
ホール使用
時の控えの場としてもご利用いただけます。

生かしきれていなかった空調制御装置を有効活用
デマンド監視装置はモニターで電力の稼働状況をグラフで表示し、目標値を超えると警報音が鳴って画面が黄色に変化。
限界値を超えた場合は警報と赤い画面で注意を促します。PC空調制御装置と併用することで、各スペースの温度と施設全体の電力使用量が一目瞭然となり、的確なタイミングで空調のオンオフが可能に。
空調制御装置の有効活用にもつながりました。

▲多目的ホール（縦 約18.7m

導入して１年は警報が頻繁に鳴っていましたが、今では警報がなる前にモニターのグラフをチェックし、ピークに達する前に手動で空調を一旦オフにするなど、事前の対策ができるようになったのも大きなメリットです。多目的ホールやギャラリー
りましたが、今は改善され、空調管理の手間と使用電力の軽減により、施設利用者お客様への快適なサービス提供につなげて
います。

大会議室

▲

は空間が広いため、空調を入れるタイミングが遅れると会場の適切な温度管理に時間がかかるということが過去には多々あ横 約34m）

会議、宴会、結婚披露宴、式典、講演会、ピアノ発表会、展示会、各種催事など幅広い用途でご利用いただけます。

100名程度収容可能な会
議 室。講 演 会、セミナー、
企業内研修、勉強会などに最適です。

〒916-0027 福井県鯖江市桜町2-7-1［TEL］0778-52-5789［URL］http://www1.ttn.ne.jp/̃s-kyoyo/08

でんきほあん 2019 錦秋号

でんきほあん 2019 錦秋号

09色紙から屋外遊具まで、遊びや学びをサポート❶

子どもたちが遊び育つ
園舎づくりもプロデュース

全国ネットワークを展開、直営店でコンサル営業を

株式会社ジャクエツの創業は 1916

教材や教具といったものづくりだけ

全国にネットワークを持っているの年。創業者の徳本達雄氏が幼稚園を開でなく、園舎の設計、改修・改築、園庭整も同社の強みです。現在、敦賀市と東京

園し、子どもたちのための教材や教具を備など子どもたちが遊び育つ空間の提の２ヶ所に本社を置き、営業所は全国

自分たちの手で企画製造したのが始ま案も行っています。その先駆けとなっに 68 ヶ所。これらはすべて直営店で、りでした。
越前和紙を使った色紙やクレたのが、園内トイレの提案です。水を流300 人を超える営業マンがコンサル

ヨンなどの描画用品が口コミで評判として洗うのが一般的だったトイレの床

ティングも含めた提案を行っています。

なり、徐々に事業規模を拡大。現在ではをドライ式にすることで排水の匂いをまた、敦賀市内では同社の系列である

ブロックや三輪車などの教材教具をはなくし、子どもが行きたくなるきれい

早翠幼稚園とさみどり保育園にて自社

じめ、園制服や体操服など幼稚園・保育

なトイレを実現。この“トイレ革命”は、製品を使用した子ども教育を実践。こ園で必要なあらゆるアイテムを販売。

全国へと普及しました。

ども環境デザインのモデルスタイルとまた、幼児期の遊びに欠かせない屋

以降、園舎設計を本格化。現在では年

外遊具の製造も行っています。近年で間 50 棟もの幼稚園設計を手がけ、子は、無印良品のプロダクトデザインでどもが健やかに育つ環境づくりをプロ知られる深澤直人氏とのコラボレー

デュースしています。

して、全国から多くの教育関係者が見学に訪れています。
2015 年に創業 100 周年を迎えた同社は、今年 10 月に敦賀工場を一新。時

ション遊具でも話題に。子どもたちの代の変化に柔軟に対応し、最新の教育

感性を刺激する付加価値の高い遊具を理論やテクノロジーを取り入れながら、現代の生活スタイルにあったこども環

創造しています。

境をトータルデザインしていきます。

❷

No.282

子どもたちのあそび環境をデザインする
トータルソリューション企業。

❹

❺

❻

❶ 本社工場で行っている自由画帳の裁断の様子。

❺ 家族みんなで楽しめるオリジナル遊具。＜川崎❷ 自社設計園舎。森をイメージした遊び心のある
図書コーナー。
❸ オノマトペで遊べる屋上庭園。＜富山県美術館＞

競馬場＞❻ 恐竜をモチーフにした遊具。＜長尾山総合公園＞❼ 空港の搭乗待合室内にあるこども広場。＜中部国際空港セントレア＞❹ 落ち着いたデザインのドライ式トイレブース。

株式会社ジャクエツ

❼こども環境デザインのパイオニアとして、保育用品や教材教具、
屋外遊具から園舎設計までトータルで手がける株式会社ジャクエツ。保育園や幼稚園を中心に、近年では公共施設や美術館、

お客さまからひとこと

空港などのキッズコーナーにも事業領域を拡大。
「未来は、あそ

教材や教具を製造する工場において、電気設備は不びの中に。」をスローガンに掲げ、付加価値の高い提案を行っています。

可欠です。工場が円滑に稼動できているのも、北陸電❸気保安協会さんのサポートがあればこそ。10月からは製造とラボを兼ね備えた新工場が稼動予定ですが、引
き続き電気関連のサポートをお願いいたします。

10

でんきほあん 2019 錦秋号

株式会社ジャクエツ
〒 914-0125
福井県敦賀市若葉町 2-1770
TEL：0770-25-1111
FAX：0770-25-1110
https://www.jakuets.co.jp/

でんきほあん 2019 錦秋号

11プロの仕 事 現 場

令和元年度 電気保安功労者表彰～検査員の体験から～
小松営業所「老朽化した水銀灯の安定器から発煙」

髙木星矢

8月26日（月）富山電気ビルにおいて、令和元年度電気保安功労者表彰式が行われました。
永年にわたり電気保安に顕著な功績をあげた電気保安功労優良工場に対して、表彰が授与されます。
当協会のお客さまが栄えある中部近畿産業保安監督部長表彰（1社）、
電気安全北陸委員会委員長表彰（1社）を受賞されました。

とても暑い夏のある日、就業時間が終わり、当日は故障発生したものと考えられます。
工場にはまだ数台、同じ機種

当番であったため、準備を整えていました。天候は悪くないの安定器が設置されており、また同じような現象が起こるから故障で呼ばれることはないだろうと高を括っていた矢かもしれないと工場長に説明したところ、リスク回避の為

先、携帯電話の呼び出し音が鳴りました。当協会の故障受付にもすぐに LED 照明に改修するとの決断をしていただけ

センターから「絶縁監視装置の警報が出ていますので出動ました。

※「電気保安功労者表彰」
は、経済産業省の「電気使用安全月間」の取り組みの一つとして、電気保安に関し、保守運営体制・管理体制の優良であり、保安教育の推進や安全

してください。
」と伝えられ、場所を聞くと偶然にも私が担

今回は「絶縁監視装置で異常を検知し警報を出したこ当しているお客さまでした。担当してから２年ほど経ちまと」、「異常に気付いた工場長が電源を落としていただいた

たと認められる企業等及び個人を表彰する

すが今まで警報が出たことは無かったのに、何があったのこと」で、早急な対処ができ大事に至りませんでしたが、安ものです。

かと、頭の中で色々と考えながら現場へと向かいました。

定器の劣化により、発煙や出火による火災につながるおそ思想の普及などに永年にわたり努力してき◀令和元年度電気保安功労者表彰受賞者（中部近畿産業保安監督部長表彰）れがあり大変危険です。
現場に着くと、従業員の方々が慌ただしくしている様が目に付き、いつもと雰囲気が違う、これは何かあったなと直長年にわたり使用している水銀灯の安定器は外観が視感しました。工場の中に入ると、工場の中は黄ばんだ煙と焼認できるほどの劣化がなくても、内部で劣化が進行していけ焦げた臭いが充満していました。工場長に現在の状況をる場合があります。異音や振動が発生しているようであれ問診したところ、私が到着する数分前に工場内に煙が充満ばすぐに交換をお勧めします。

し始めた為、すぐに分電盤にて電源を落としたとのことでした。電源を落とした分電盤で絶縁抵抗測定を実施したと

中部近畿産業保安監督部長表彰

今回、急なお願いに対しすぐに対処してくれた電気工事- 工場等の部（自家用電気工作物設置者）-

テイカ製薬株式会社 さま

業者さんに大変感謝いたします。

ころ、水銀灯の回路で絶縁不良となっている 1 回路を発見しました。恐らく水銀灯の安定器が故障したのだろうと思住いましたが、安定器は天井付近の壁面に取り付けされてお所 富山県富山市荒川一丁目3番27号

事業内容 医薬品の製造販売

り、約 5 ｍの高さで高所作業車がないと確認できない状況でした。工場長から、「すぐに対処してもらえそうな電気工
事業者を紹介してくれないか。」と依頼され、すでに 20 時近くになっていましたが知り合いの電気工事業者に連絡をしてみると偶然にも近くにいるとのことで、すぐに高所作
業車で来てもらえることになりました。

電気安全北陸委員会委員長表彰

高所作業車が到着しすぐに安定器の調査を開始しました。不良と思われる安定器に近づくにつれ、焼け焦げた臭いがきつくなり安定器の真横まで移動し目視したところ、底- 工場等の部（自家用電気工作物設置者）-

株式会社ニットク さまが開いて（写真のとおり）、そこから焼けた臭いが漏れているのがわかりました。
「間違いない。これが原因だ！」と確信しました。焼けた安定器は 1971 年製のもので製造してか住ら 48 年近く経っていたため、劣化により内部で異常過熱が発生し焼け焦げて絶縁不良となり絶縁監視装置の警報が発煙があった水銀灯安定器

水銀灯安定器の底が開いている所 福井県勝山市片瀬10-1

事業内容 産業資材用織物（スクリーン印刷用、各種フィルター用、
土木・建築用 等）の製造及び販売

12

でんきほあん 2019 錦秋号

でんきほあん 2019 錦秋号

13

北

陸

石川県

発

穴水町

いきいき
情

報

穴水町は、奥能登の玄関口に位置し、古くから交通の要衝として発展してきました。町の地形は「七浦七入」と呼ばれる波穏やかな入江と奥能登丘陵
2面

積：183.21km

人

口：8,171 人（令和元年 8 月 31 日）からなり、四季折々の豊かな自然と旬の味覚に恵まれています。
観光資源も豊富で、特に「雪中ジャンボかきまつり」や、「ボラ待ちやぐら」「能登ワイン」「能登長寿
大仏」など、注目を集めるイベントやスポットが数多くあります。

HOKURIKU LOCAL GOVERNMENTINFORMATION

そのほかにも、のと里山海道（越の原インターチェンジ）からの町道整備や、「あなみず未来づく❶❷り支援事業」、「穴水ニュータウン無償分譲」など、それぞれのニーズに応じたきめ細かなサポートを通じて、「誰もが誇れるふるさと穴水」の実現に向里山里海の味覚に恵まれた
穏やかな海辺のまち

けてチャレンジを続けています。

穴水町長

石川 宣雄 さん❸❹❺❶「能登ワイン」では少人数でも工場見学が可能。数種類のワインの試飲ができます。
❷のと鉄道能登鹿島駅（通称：能登さくら駅）は能登らしい「ぬくもり」と「懐かしさ」を感じることができます。
❸「能登長寿大仏」周辺は公園になっており、三重塔や親鸞聖人、観音様、弘法大師等の 11 の仏像が安置されています。
❹仏閣の間を縫うようにして続く情緒ある石畳の「さとり道」。
❺この夏、潮騒の道の対岸に、能登長寿大仏につながる約 2km の遊歩道も完成、磯釣りの場としても人気です。

定供給に向けて醸造タンクと貯蔵施設

待ちやぐら」近くでは、一時停止して、の増設に着手、年度内の完成を目指しアテンダントによる説明もあります。

ています。

豊かな自然を味わう
観光スポット

旬の味覚を味わう
四季折々の「まいもん」

り」は、穴水港「あすなろ広場」に総延長 400m のジャンボ炭火コーナーを

穴水町では、春の「イサザ（シロウ

藤関」の応援グッズコーナーのほか、珠洲焼、能登の塩、干物や青のりなど、能登全域のお土産も購入できます。

七尾駅から穴水駅まで海沿いを走る

健康長寿のまちづくりを目指す穴水「のと鉄道」は、里山里海の風景を堪能

町では、遊歩道の整備も進められていできるローカル線です。別名「能登さくます。穴水港・七尾北湾の海岸を満喫

ら駅」
と呼ばれる
「能登鹿島駅」
では、プ

できる「潮騒の道」、多くの寺社がある

EVENT
自治体イベント情報

穴水まいもんまつり「かきまつり」
2020 年 1 月 10 日（金）〜 3 月 31 日（火）プリッとした食感に濃厚な味わいが人気のカキのフルコースを、町内の加盟店で提供します。

ラットホームに並ぶ約 100 本の桜が中居地区の 8 つの寺院・神社を結んだ

パを思わせる広大なブドウ畑で、能登見事な桜のトンネルを作ります。1999「さとりの道」に加え、この夏、潮騒の道の気候風土に適した、2 万本を超える

年には、「中部の駅百選」に選ばれておの対岸に、能登長寿大仏につながる約設営。
カキの炭火焼きを目当てに、全国ブドウが育てられています。
「能登のり、花見シーズンには多くの人が訪れ2km の遊歩道も完成しました。湖のよ

雪中ジャンボかきまつりオ）」、夏の「サザエ」、秋の「牛」、冬の「カから大勢の観光客が訪れる人気のイベブドウで、世界にも評価される、質のる人気スポットになっています。

うに波穏やかな入江の風景をはじめと2020 年 2 月 8 日（土）・9 日（日）キ」と、一年を通して季節の食材をテーントです。

高いワインを」という思いから、地元

また、普通列車より時間をかけて産 100 ％のブドウを用い、加熱処理をゆっくりと運行し、たっぷり沿線風景

一切行わない生詰め製法によるワインを楽しめるのが、観光列車「のと里山里は、数々のワインコンクールで受賞を海号」。能登自慢の「まいもん」をセット重ねており、県内外から高い評価を受した食事付きプランも人気です。かつけています。2019 年には、全国への安て盛んだった漁法を今に伝える「ボラマとした「まいもん（美味いもの）まつり」を開催しています。各期間には、町内の飲食店で、それぞれの季節のフル
コースメニューが楽しめるほか、野外の特別イベントが開催されます。

14

終着駅「穴水駅」には、道の駅「あなみず」が併設。穴水町中居出身の力士「遠でんきほあん 2019 錦秋号

特に 2 月の「雪中ジャンボかきまつ

能登のブドウで醸した能登のワイン
ワイン専用種を使った本格生ワインを醸造している能登ワイン。ヨーロッする里山里海を満喫しながら、ウオー
キングを楽しむことができます。

美しい里海で育った新鮮なカキを、「あすなろ広場」に設営したジャンボ炭火コー
ナーで楽しめます。海の幸をそろえた「まいもん市」、ステージショーなど盛りだくさんのイベントです。

でんきほあん 2019 錦秋号

15