KRA0002302-S11-101

MRH-T シリーズ
コンフィギュレーション ツール
型式：Alchis Configuration Tool（Ver.1.20）
取扱説明書
Rev.1.20 2020 年 6 月 16 日

取扱説明書 KRA0002302-S11-101

目次
1. 適用 ____________________________________________________________________ 1
2. 注意 ____________________________________________________________________ 1
3. 概要 ____________________________________________________________________ 1

3.1. 特徴 ____________________________________________________________________________________________ 1
3.2. 機能一覧 ________________________________________________________________________________________ 1
3.3. フォルダ構成 ____________________________________________________________________________________ 1

4. 動作環境 _________________________________________________________________ 2

4.1. ハードウェア構成 ________________________________________________________________________________ 2
4.2. 推奨動作環境 ____________________________________________________________________________________ 2
4.3. インストール ____________________________________________________________________________________ 2
4.3.1. Alchis Configuration Toolのインストール _______________________________________________________ 2
4.3.2. USBドライバのインストール __________________________________________________________________ 2
4.3.3. COMポート番号の確認 ________________________________________________________________________ 3

5. 起動方法 _________________________________________________________________ 4
6. メイン ウィンドウ _________________________________________________________ 5
7. 機能 ____________________________________________________________________ 6

7.1. COMポート選択 _________________________________________________________________________________ 6
7.2. 設定Read／Write ________________________________________________________________________________ 6
7.3. ファイル アクセス _______________________________________________________________________________ 7
7.3.1. 構成情報のOpen／Save _______________________________________________________________________ 7
7.3.2. エクスポート ファイルの作成 _________________________________________________________________ 7
7.4. メニュー タブ ___________________________________________________________________________________ 8
7.4.1. Allタブ ______________________________________________________________________________________ 8
7.4.2. Networkタブ ________________________________________________________________________________ 10
7.4.3. Slotタブ ____________________________________________________________________________________ 13

8. エクスポート機能 ________________________________________________________ 15
8.1. MRH-T-NMT1（AlchisVue用 XMLファイル） _____________________________________________________ 15

8.2. MRH-T-NCL1（CC-Linkアドレスマップ CSVファイル） ___________________________________________ 16

9. エラー メッセージ ________________________________________________________ 17
10. Ver.情報 _______________________________________________________________ 19
10.1. 対応機種一覧 __________________________________________________________________________________ 19i取扱説明書 KRA0002302-S11-101

1. 適用
本書は、MRH-T シリーズ（以下、MRH-T と表記）の各種設定を行うコンフィギュレーション ツール「Alchis
Configuration Tool」の取扱説明書です。
2. 注意
本ツールのご使用にあたっては、以下の注意事項を必ずお守りください。
※本ツールの動作中に MRH-T の電源を切らないでください。
※本ツールの動作中に USB ケーブルの取外しを行わないでください。
※本ツールはシステム稼働中でも使用できますが、システムダウンや誤動作防止のため、極力システムを停止して行ってください。
3. 概要
本ツールは PC から MRH-T の通信モジュールに通信設定や IO モジュール設定を読書きするためのツールです。
また構成情報のファイルへの保存や、保存したファイルからの構成情報読出しも可能です。
3.1. 特徴
本ツールは以下の特徴があります。
・構成情報は通信モジュールに書込み保存するため、IO モジュール交換時にレンジ設定等を個別に再設定する作業が不要です。
・通信モジュール交換時は全構成情報の再設定が必要ですが、保存している構成情報を読出し新たな通信モジュールに書込むことで、容易にユニットの再設定が可能です。
3.2. 機能一覧
表 3.1 機能一覧
機能説明

通信モジュール設定

IP アドレス等の通信設定の読出しと書込み

IO モジュール選択

スロット毎に IO モジュール型式の読出しと書込み

IO モジュール設定

選択した IO モジュールに応じたレンジ設定等の読出しと書込み設定ファイルの保存

構成情報をファイルに保存

設定ファイルを開く

構成情報をファイルから読出し

エクスポート外部プログラムへの構成情報出力

3.3. フォルダ構成

Alchis_Config_Verxxx（xxxは本ツールのバージョンを意味します。）
USB Driver
Alchis_Config.exe
取扱説明書_Alchis_Config.pdf（本書）
表 3.2 ファイル一覧
ファイル、フォルダ

説明

USB Driver

USB ドライバ フォルダ

Alchis_Config.exe

Alchis Configuration Tool 本体

取扱説明書_ Alchis_Config.pdf

本書

1

取扱説明書 KRA0002302-S11-101

4. 動作環境
4.1. ハードウェア構成
ハードウェア構成を下図に示します。
※誤動作防止のため、USB アイソレータ（Full Speed 対応）の使用を推奨します。

PC

USB アイソレータ

AlchisConfiguration
Tool

USB ケーブル

MRH-T

図 4.1 ハードウェア構成
4.2. 推奨動作環境
表 4.1 推奨動作環境
OS

Windows 7 以降

CPU

1GHz 以上

メモリ

1MByte 以上

インタフェース

USB 2.0（1 ポート）4.3. インストール
4.3.1. Alchis Configuration Tool のインストール
Alchis_Config.exe をローカルフォルダの任意の場所（デスクトップ等）にコピーします。
旧バージョンをインストール済みの場合は、旧バージョンの Alchis_Config.exe を右クリックし、「削除」を選択して削除してください。その後、新バージョンの Alchis_Config.exe をコピーしてください。
4.3.2. USB ドライバのインストール
USB Driver フォルダ内にある USB ドライバのインストーラを実行します。
インストーラは使用環境の OS により、32bit の場合は CP210xVCPInstaller_x86.exe を、64bit の場合はCP210xVCPInstaller_x64.exe を実行してください。
インストーラを起動後は、画面表示に従いインストールを完了してください。

2

取扱説明書 KRA0002302-S11-101

4.3.3. COM ポート番号の確認
PC と MRH-T の通信モジュールを USB ケーブルで接続し、MRH-T の電源を投入します。
「コンピュータ」を右クリック、「プロパティ」を選択し、システム画面の左側にある「デバイス マネージャー」
を選択します。

図 4.2 システム画面
以下のように「ポ－ト（COM と LPT）」に「Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge（COM x）」（x は数字）が表示されていれば、ドライバのインストールは成功です。

図 4.3 デバイス マネージャー
また、「COM x」に表示された数字（上記の画面では「1」）が COM ポート番号で、本ツールと MRH-T の接続に利用します。

3

取扱説明書 KRA0002302-S11-101

5. 起動方法
PC と MRH-T の通信モジュールを USB ケーブルで接続し、MRH-T の電源を投入します。
「Alchis_Config.exe」をダブル クリックし本ツール起動します。
起動するとメイン ウィンドウを表示します。

図 5.1 Alchis_Config.exe アイコン
※起動時に下記ウィンドウが表示された場合、「この機能をダウンロードしてインストールする」を選択し、表示に従い .NET Framework 3.5 のインストールを完了してください。

図 5.2 Windows の機能 ウィンドウ（.NET Framework 3.5 のインストール）

4

取扱説明書 KRA0002302-S11-101

6. メイン ウィンドウ①COM ポート選択②設定 Read／Write③ファイル アクセス

④メニュー タブ

図 6.1 メイン ウィンドウ
表 6.1 メイン ウィンドウ
No.

機能

①

COM ポート選択②

設定 Read／Write③

ファイル アクセス④

メニュー タブ説明
MRH-T と接続中の COM ポート番号を選択します。
詳細は「7.1. COMポート選択」を参照してください。
通信モジュールに対して構成情報を読書きします。
詳細は「7.2. 設定Read／Write」を参照してください。
構成情報の設定ファイルへの保存と、設定ファイルからの読出しを行います。
詳細は「7.3. ファイル アクセス」を参照してください。
各タブの表示切替えを行います。
詳細は「7.4. メニュー タブ」を参照してください。

5

取扱説明書 KRA0002302-S11-101

7. 機能
7.1. COM ポート選択
メイン ウィンドウの「COM ポート 選択ボックス」のプルダウン メニューから MRH-T と接続中の COM ポート
番号を選択します。COM ポート番号については「4.3.3. COMポート番号の確認」を参照してください。

図 7.1 COM ポート 選択ボックス
7.2. 設定 Read／Write
MRH-T から構成情報を読出す場合は、「Read ボタン」をクリックします。MRH-T に構成情報を書込む場合は、「Write ボタン」をクリックします。
読出し／書込みが完了するとそれぞれ、「読み出し完了」／「書き込み完了」と表示します。
※エラー メッセージが表示された場合は、「9. エラー メッセージ」を参照し設定を確認してください。
※本ツールと Alchis Monitoring Tool の同時アクセスはできません。
Alchis Monitoring Tool と MRH-T の接続を切断した後、読書きを実施してください。
※通信モジュール型式と F/W Ver.が接続中の通信モジュールと異なる場合、書込みを実施できません。
※「Read ボタン」をクリックしても電源モジュール型式は読出せません。
All タブの電源モジュール型式は更新されませんので、任意の電源モジュールを選択してください。

図 7.2 Read／Write ボタン
表 7.1 Read／Write ボタン
項目

説明Read ボタン

通信モジュールから構成情報を読出します。

Write ボタン

通信モジュールへ構成情報を書込みます。

※COM ポートが未選択の場合、読出し／書込みを実施できません。
通信モジュール設定は構成情報の書込み完了後、電源再投入時に反映します。
IO モジュール設定が反映されるタイミングは、通信モジュールにより異なります。（下表参照。）
表 7.2 通信モジュール別 IO モジュール設定反映タイミング
型式

IO モジュール設定 反映タイミング

MRH-T-NMT1

構成情報の書込み完了後、即時反映します。

MRH-T-NCL1

構成情報の書込み完了後、電源再投入時に反映します。

6

取扱説明書 KRA0002302-S11-101

7.3. ファイル アクセス
構成情報は設定ファイルからの読出し、設定ファイルへの保存が可能です。
また、外部プログラムへの構成情報の出力が可能です。

図 7.3 ファイル アクセス ボタン
表 7.3 ファイル アクセス ボタン
項目

説明Open ボタン

設定ファイルを開き、構成情報を読出します。

Save ボタン

設定ファイル名を指定して、構成情報を保存します。

Export ボタン

Export ウィンドウを表示します。

※構成情報が無効な場合、Save／Export を実施できません。
7.3.1. 構成情報の Open／Save
以前作成した構成情報を開く場合、「Open ボタン」をクリックし任意の設定ファイルを選択します。
新たに構成情報を保存する場合、「Save ボタン」をクリックし任意のフォルダと設定ファイル名を指定します。
※エラーメッセージが表示された場合は、「9. エラー メッセージ」を参照し設定を確認してください。
※「Open ボタン」「Save ボタン」の操作では、MRH-T への構成情報の読書きを実施しません。
以前作成した構成情報を接続中の MRH-T へ書込む場合、「Open ボタン」で設定ファイルを開いた後「Write
ボタン」で書込みます。
同様に、接続中の MRH-T の構成情報を読出して設定ファイルに保存する場合、「Read ボタン」で構成情報を読出した後「Save ボタン」で保存します。
7.3.2. エクスポート ファイルの作成「Export ボタン」をクリックし、Export ウィンドウでファイル出力を実施します。
通信モジュールにより、エクスポート機能は異なります。詳細は「8. エクスポート機能」を参照してください。
※エラーメッセージが表示された場合は、「9. エラー メッセージ」を参照し設定を確認してください。

7

取扱説明書 KRA0002302-S11-101

7.4. メニュー タブ「All タブ」、「Network タブ」「Slot タブ（Slot1～14）」があり、各タブで構成情報の設定や表示を行います。
また以降で説明する設定可能な各種項目は、前述の「Read ボタン」による通信モジュールからの構成情報読出しと「Open ボタン」による設定ファイルの読出しにより、自動的に構成情報を更新します。
7.4.1. All タブ
All タブは、ユニット構成を一覧表示します。
電源モジュールの型式は本タブ上で選択します。通信モジュールの各種通信設定及び、各スロットの IO モジュー
ル型式／仕様を一覧表示します。

①電源モジュール
情報ブロック
②型式 選択ボックス③仕様 表示ボックス④消費電流 表示ボックス⑤通信モジュール
情報ブロック⑥型式 表示ボックス⑦F/W Ver. 表示ボックス⑧仕様 表示ボックス⑨IO モジュール
情報ブロック
⑩型式 表示ボックス⑪仕様 表示ボックス

図 7.4 All タブ 表示画面

8

取扱説明書 KRA0002302-S11-101

表 7.4 All タブ項目
No.

項目

①

電源モジュール 情報ブロック

電源モジュールの情報を表示します。

②

型式 選択ボックス

電源モジュール型式を選択します。

③

仕様 表示ボックス

説明

設定している電源モジュールの仕様を表示します。
ユニット内の各モジュールの最大消費電流の合計値と、設定している電源モジュールの最大出力電流値を表示します。

④

消費電流 表示ボックス（最大消費電流の合計値）／（最大出力電流値）※最大消費電流の合計値とは、ユニット内の各モジュールの最大消費電流（仕様書上）の合計値で、リアルタイムの消費電流値ではあ
りません。

⑤

通信モジュール 情報ブロック⑥

型式 表示ボックス

通信モジュールの設定情報を表示します。
設定している通信モジュールの型式を表示します。

⑦

F/W Ver. 表示ボックス

設定している通信モジュールの F/W Ver.を表示します。

⑧

仕様 表示ボックス

設定している通信モジュールの仕様を表示します。

⑨

IO モジュール 情報ブロック⑩

型式 表示ボックス

設定している IO モジュールの型式を表示します。

⑪

仕様 表示ボックス

設定している IO モジュールの仕様を表示します。

IO モジュールの型式と仕様をスロット毎に表示します。

9

取扱説明書 KRA0002302-S11-101

7.4.2. Network タブ
Network タブは、通信モジュールに対応した各種通信情報を設定します。
「通信モジュール 選択ボックス（①）」と「F/W Ver. 選択ボックス（②）」のプルダウンメニューから、型式とF/W Ver.を選択します。通信モジュールを選択すると、型式に対応した項目を「設定ブロック（③）」に表示しま
す。
※「型式」と「F/W Ver.」は、製品側面の印字内容を確認してください。
製品側面の F/W Ver.が「F/W Ver. 選択ボックス」に表示されない場合、本ツールを最新 Ver.に更新してください。
※設定した型式と F/W Ver.が接続中の通信モジュールと異なる場合、書込みは実施できません。
※グレーアウトした項目は変更できません。
※「設定ブロック」の各項目は、「通信モジュール 選択ボックス」の設定を変更した時と「Default ボタン」をクリックした時にデフォルト設定に変更します。
（デフォルト設定は、各通信モジュールの取扱説明書を参照してください。）①通信モジュール 選択ボックス②F/W Ver. 選択ボックス③設定ブロック

図 7.5 Network タブ 表示画面例（MRH-T-NMT1 選択時）

10

取扱説明書 KRA0002302-S11-101

表 7.5 Network タブ項目
No.

①

項目
通信モジュール②③

選択ボックスF/W Ver.
選択ボックス
設定ブロック説明
通信モジュール型式を選択します。
通信モジュール Ver.を選択します。
通信モジュールに応じた設定画面が表示され、各種通信情報を設定します。

「設定ブロック（③）」の設定項目は、通信モジュールの型式により異なります。
＜MRH-T-NMT1（Modbus/TCP 通信）選択時＞
MRH-T-NMT1 の設定ブロックに表示される項目を下図に示します。

図 7.6 Network タブ 設定ブロック項目（MRH-T-NMT1）
表 7.6 Network タブ 設定ブロック項目（MRH-T-NMT1）
項目
IP アドレス 入力ボックス
ゲートウェイアドレス
入力ボックスサブネットマスク
入力ボックス
ポート番号 表示ボックス
Keep Alive 設定 ブロック
Keep Alive 有効
チェックボックス

説明
IP アドレスを 3 ケタ毎に入力します。
ゲートウェイアドレスを 3 ケタ毎に入力します。
サブネットマスクを 3 ケタ毎に入力します。
ポート番号を表示します。（502 固定）
Keep Alive 設定を行います。（通信モジュール F/W Ver.1.2 以降のみ表示）
Keep Alive 機能の有効／無効を設定します。

パケット送信回数

Keep Alive 機能による切断までの、Keep Alive パケットの選択ボックス

送信回数を設定します。（1～100 回まで 1 回刻みで設定可。）

無通信時間 選択ボックス
送信周期 選択ボックス
Default ボタン

Keep Alive パケット送信開始までの無通信時間を設定します。
（10～14400 秒まで 1 秒刻みで設定可。）
Keep Alive パケットの送信周期を設定します。
（1～60 秒まで 1 秒刻みで設定可。）
設定ブロックの全項目を、デフォルト設定に変更します。

11

取扱説明書 KRA0002302-S11-101＜MRH-T-NCL1（CC-Link 通信）選択時＞
MRH-T-NCL1 の設定ブロックに表示される項目を下図に示します。
※Alchis Configuration Tool Ver.1.03 以降対応。

図 7.7 Network タブ 設定ブロック項目（MRH-T-NCL1）
表 7.7 Network タブ 設定ブロック項目（MRH-T-NCL1）
項目
拡張サイクリック設定
選択ボックス
最適化 ボタン

説明
拡張サイクリック設定を選択します。
IO モジュール構成にあわせた、最小の拡張サイクリック設定を自動設定します。

12

取扱説明書 KRA0002302-S11-101

7.4.3. Slot タブ
Slot タブは、Slot1～14 の各スロットの IO モジュール設定を行います。
「IO モジュール選択ボックス（①）」のプルダウンメニューから型式を選択します。IO モジュールを選択すると、型式に対応した項目を「設定ブロック（③）」に表示します。
※「設定ブロック」の各項目は、「IO モジュール選択ボックス」を変更した時と「Default ボタン」をクリック
した時にデフォルト設定に変更します。
①IO モジュール選択ボックス②Default ボタン③設定ブロック

図 7.8 Slot タブ 表示画面
表 7.8 Slot タブ項目
No.

①

項目
IO モジュール
選択ボックス②

Default ボタン③

設定ブロック説明
IO モジュール型式を選択します。
表示スロットの設定ブロック全項目をデフォルト設定に変更します。
（デフォルト設定は、各 IO モジュールの取扱説明書を参照してください。）
選択した IO モジュール型式に対応した設定項目を表示します。
モジュール全体及び、チャネル毎の項目を設定します。

13

取扱説明書 KRA0002302-S11-101「設定ブロック（③）」の設定項目は、IO モジュールの型式により異なります。
設定項目の詳細は、各 IO モジュールの取扱説明書を参照してください。
※グレーアウトした項目は選択不可となります。

図 7.9 設定ブロック項目例
表 7.9 設定ブロック項目例
項目

説明

未使用チャネル

未使用チャネルを設定します。

チェックボックス

未使用設定にしたチャネルの各種設定は、グレーアウトし選択不可となります。

入出力仕様
選択ボックス
バーンアウト設定
選択ボタン
異常時出力設定
選択ボタン

入出力レンジや熱電対、測温抵抗体の種類を設定します。
バーンアウト（入力断線）時のデータ振切り方向「UP／DOWN」を設定します。
モジュール異常発生時の出力信号状態「HOLD／RESET」を設定します。

14

取扱説明書 KRA0002302-S11-101

8. エクスポート機能
エクスポート機能は通信モジュールにより異なり、選択した通信モジュール型式に対応した Export ウィンドウを表示します。
表 8.1 各通信モジュールのエクスポート機能
モジュール型式
MRH-T-NMT1
MRH-T-NCL1

Export ウィンドウ

出力ファイルXML ファイル
（AlchisVue 用構成情報）
CSV ファイル
（CC-Link アドレスマップ）

XML Export ウィンドウ
CC-Link Export ウィンドウ

8.1. MRH-T-NMT1（AlchisVue 用 XML ファイル）
MRH-T-NM1 のエクスポート機能は、構成情報を外部プログラム「AlchisVue」用として XML ファイルで出力します。
メインウィンドウの「Export ボタン」をクリックし、XML Export ウィンドウを表示します。
「Unit No. 選択ボックス」で AlchisVue 上での Unit No.を設定し、「Unit Name 入力ボックス」に AlchisVue
上での表示名を入力します。
Unit No.と Unit Name を設定後、「Save XML File ボタン」をクリックし XML ファイルを任意の場所に保存します。
※Unit No.が重複した XML ファイルを AlchisVue に取り込んだ場合、設定を上書きします。
Unit Name は重複しても AlchisVue の動作に影響はありませんが、個別の名称を推奨します。

図 8.1 XML Export ウィンドウ
表 8.2 XML Export ウィンドウ項目
項目

説明

Unit No. 選択ボックス

AlchisVue 上での Unit No.を設定します。

Unit Name 入力ボックス

AlchisVue 上での表示名を入力します。

Save XML File ボタン

XML ファイルを保存して、XML Export ウィンドウを閉じます。

Cancel ボタン

保存せずに、XML Export ウィンドウを閉じます。

15

取扱説明書 KRA0002302-S11-101

8.2. MRH-T-NCL1（CC-Link アドレスマップ CSV ファイル）
MRH-T-NCL1 のエクスポート機能は、IO モジュール入出力データのアドレスマップを CSV ファイルで出力します。CC-Link マスタの設定時に必要となるレジスタアドレス等を、出力した CSV ファイルで確認可能です。
メインウィンドウの「Export ボタン」をクリックし、CC-Link Export ウィンドウを表示します。
「局番 選択ボックス」で MRH-T-NCL1 の局番を設定し、「Unit Name 入力ボックス」に任意の名称を入力します。
局番と Unit Name を設定後、「Save CSV File ボタン」をクリックし CSV ファイルを任意の場所に保存します。

図 8.2 CC-Link Export ウィンドウ
表 8.3 CC-Link Export ウィンドウ項目
項目
局番 選択ボックス
Unit Name 入力ボックス
Save CSV File ボタン
Cancel ボタン

説明
MRH-T-NCL1 の局番を設定します。
CSV ファイルの先頭に表示するユニット名を入力します。
CSV ファイルを保存して、CC-Link Export ウィンドウを閉じます。
保存せずに、CC-Link Export ウィンドウを閉じます。

CC-Link 通信設定情報
入力データレジスタアドレス範囲

出力データレジスタアドレス範囲
エラー状態レジスタアドレス範囲
CC-Link システム領域レジスタアドレス
図 8.3 Export CSV ファイル例

16

取扱説明書 KRA0002302-S11-101

9. エラー メッセージ
エラー メッセージが表示された場合は、下表を参照し必要な処置を行ってください。

メッセージ内容

COM ポートが未設定です。
COM ポートを選択してください。

通信モジュールが未設定です。
通信モジュールを選択してください。
電源モジュールが未設定です。
電源モジュールを選択してください。
通信規格のデータ容量に対してデータ点数が多すぎます。
IO モジュールを減らしてください。

表 9.1 エラー メッセージ（1）
発生要因

COM ポートを選択していない

通信モジュールを選択していない
電源モジュールを選択していない対策
メインウィンドウの「COM ポート選
択ボックス」のプルダウンメニュー
から、MRH-T と接続中の COM ポー
ト番号を選択してください。
プルダウンメニューに COM ポートが表示されない場合は、PC と
MRH-T の通信モジュールが USB ケ
ーブルで接続されていることと、
MRH-T の電源が投入されていることを確認してください。
Network タブの「通信モジュール選
択ボックス」で通信モジュールを選択してください。
All タブの電源モジュール情報ブロックの「型式選択ボックス」で電源モジュールを選択してください。

データ点数が通信規格のデータ容量を超えている

IO モジュールを減らしてください。

＜MRH-T-NCL1 のみ＞
データ点数が選択している
拡張サイクリック設定のワードサイズを超えている

Network タブの「最適化ボタン」を利用するなど拡張サイクリック設定を変更するか、IO モジュール数を減らしてください。

拡張サイクリック設定に対して
データ点数が多すぎます。
拡張サイクリック設定を変更するかIO モジュールを減らしてください。
現在値：x 倍
最適値：y 倍拡張サイクリック設定は最適値ではありません。
現在値：x 倍
最適値：y 倍＜MRH-T-NCL1 のみ＞
現在選択している
拡張サイクリック設定が最適でない

現在の設定のまま書き込む場合は[OK]をクリックしてください。

表示内容を確認し、設定に間違いがなければ「OK ボタン」をクリック
して、書込み等を実施してください。
設定を変更する場合は「キャンセル
ボタン」をクリックして、拡張サイ
クリック設定の最適化を行ってください。

消費電流が電源容量を超えています。
電源容量：xxx A
消費電流：yyy A(max)
現在の設定のまま書き込む場合は電源モジュールの電源容量とユニットの最大消費電流の合計値が以下の場合
電源容量 ＜ 最大消費電流[OK]をクリックしてください。

17「キャンセル ボタン」をクリックして、IO モジュール数を減らしてください。

取扱説明書 KRA0002302-S11-101

メッセージ内容

表 9.2 エラー メッセージ（2）
発生要因

対策
COM ポート番号を正しく指定していることを確認してください。
PC と MRH-T の通信モジュールがUSB ケーブルで接続されていることと、MRH-T の電源が投入されていることを確認してください。
Alchis Monitoring Tool を起動している場合、MRH-T との接続を切断してください。

MRH-T が接続されていません

MRH-T と通信できない

通信モジュール型式 不一致

選択している通信モジュールの型式が接続中の通信モジュールと異なっている

Network タブの「通信モジュール選
択ボックス」で接続中の通信モジュール型式を選択してください。

選択している通信モジュールのF/W Ver.が接続中の通信モジュールの F/W Ver.と異なっている

Network タブの「Ver.選択ボックス」
で、接続中の通信モジュールの F/WVer.を選択してください。

接続モジュール：xxx /書込みファイル：yyy
通信モジュール Ver. 不一致
接続モジュール Ver.x.x /書込みファイル Ver.y.y

18

取扱説明書 KRA0002302-S11-101

10. Ver.情報
10.1. 対応機種一覧
Alchis Configuration Tool のバージョンにより、対応するモジュール型式及び F/W Ver.が異なります。
以下に、Alchis Configuration Tool のバージョンと、対応するモジュール型式及び F/W Ver.を示します。
表 10.1 電源モジュールと対応 Tool Ver.
Alchis Configuration Tool

型式

Ver.

MRH-T-PD1

1.00 以降

MRH-T-PA1/1

1.01 以降

MRH-T-PA1/2

1.04 以降

表 10.2 通信モジュールと対応 Tool Ver.
型式

MRH-T-NMT1
MRH-T-NCL1

Alchis Configuration Tool

F/W Ver.

Ver.

1.0

1.00 以降

1.1

1.00 以降

1.2

1.00 以降

1.0

1.02 以降

表 10.3 IO モジュールと対応 Tool Ver.
種別

アナログ信号入力

アナログ信号出力

Alchis Configuration Tool

型式

Ver.

MRH-T-ADV16DS

1.04 以降

MRH-T-ADV16AS

1.00 以降

MRH-T-ADV16AAS

1.00 以降

MRH-T-ADV8DS

1.00 以降

MRH-T-ADV8ADS

1.00 以降

MRH-T-ADI16D

1.00 以降

MRH-T-ADI16A

1.00 以降

MRH-T-ADI8D

1.00 以降

MRH-T-TC4D

1.00 以降

MRH-T-RT8D

1.00 以降

MRH-T-DB8A

1.00 以降

MRH-T-CT4D

1.00 以降

MRH-T-PT4D

1.00 以降

MRH-T-DAV8AS

1.00 以降

MRH-T-DAV4DS

1.00 以降

MRH-T-DAI4DS

1.00 以降

デジタル信号入力

MRH-T-DI32S

1.10 以降※

MRH-T-PI16AS

1.00 以降

デジタル信号出力

MRH-T-DO32S

1.00 以降

以前の Ver.でも「IO モジュール選択ボックス」に型式が表示されますが、設定通りに動作しない場※合があるため、対応 Tool Ver.以降をご使用ください。

19