御中完 成 図
機 種名 ： 浴室換 気 乾 燥 暖 房 機
型 式 ： BF-331SCA [１室換気]

AC100V《天井埋込型・24時間換気対応型・強弱仕様》
付属品：KK-SCAリモコン消防法設置基準適合品〝組込形〟(社)日本電気工業会で定める自主試験に適合しております。

2110G

2/8

浴室換気乾燥暖房機 [BF-331SCA]1室換気

消防法設置基準適合品〝組込形〟(24時間換気対応型) 強弱仕様
電源：AC100V仕様(社)日本電気工業会で定める自主試験に適合しております。

175

175

④⑤・リモコンコード
本体より約4.8m
・本体電源コード
本体より約0.5m

103

⑥6.5

5048.5
103

170

98

換気口

②

ルーバー取付を逆にする事で温風方向を逆方向に可能

温風
温風

取付位置4.5×10-6ヶ所

66.5

取付位置4.5×8-8ヶ所

ダクト接続口取付穴φ4.570111128130280

温風吹出口

70111
128
13073.5

オプション■天吊金具 BF-TK-5

111
112
128
130111
①128
130

③9.7

金具本体

1412 148100

2210.3

防振ゴム

40

1.2
20

6

15.5

48

R

11.5

32.5

280

100

Ｍ4タップ

材質：鋼板製
厚さ：1.5mm
数量：１セット/各２個

品番
品 名
1 フロントパネル
2 フィルター3 ルーバー
4 本体カバー
5 ダクト接続口
6 送風/換気切替ダンパー
789101112材 質
PPPP
PBT
亜鉛メッキ鋼板
SUS430

ABS

備 考
ホワイト
ホワイト
ホワイト

リモコンコード ：4.8m
重 量：約3.8ｋｇ
適合ダクト径：φ100
基本開口寸法 ：180mm×180mm
取付可能開口寸法：175mm～240mm×175mm～240mm
パネル開口面積 ：385c㎡
梱包寸法：330mm×320mm×250mm
梱包質量：約4.8kg
付属品：KK-SCAリモコン(別紙寸法図参照P4)

機種 換気乾燥暖房機
図番 20211020-02W 尺度
寸法図
型式 BF-331SCA 製図
検図
日付 2021/10/20＊製品の仕様は．改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

3/8■BF-331SCA【静圧－風量特性曲線】

静圧 P[Pa]

250
強60Hz

200
150

255020強50Hz100

パイプ抵抗曲線(ｍ)300

15弱50/60Hz(２４時間換気)1050【仕050100
風量 Q[m3/h]

150200様】
BF-331SCA
乾 燥 節電乾燥 風乾燥 暖 房機

消費電力 (W)
換気風量 (m３/h)
循環風量 (m３/ｈ)
騒音 (ｄB)
消費電力 (W)
換気風量 (m３/ｈ)
循環風量 (m３/ｈ)
騒音 (ｄB)
消費電力 (W)
換気風量 (m３/ｈ)
循環風量 (m３/ｈ)
騒
音 (ｄB)
消費電力 (W)
循環風量 (m３/ｈ)
騒音 (ｄB)
消費電力 (W)
換気風量 (m３/ｈ)
循環風量 (m３/ｈ)
騒音 (ｄB)
消費電力 (W)
換気風量 (m３/ｈ)
騒音 (ｄB)
２４ 消費電力 (W)
換気風量 (m３/ｈ)
騒
音 (ｄB)
新規開口寸法 (mm)
取付可能開口寸法 (mm)
寸法 (mm) 幅 × 奥行き × 高さ

AC100V(50/60Hz)

能

涼風
換気

強運転時

弱運転時

1230/1230
40/40
110/110
46/46
24/27→1230/1230
40/40
110/110
46/46
24/27
40/40
110/11046/46
1250/1250
130/130
46/46
24/27
40/40
110/110
46/46
24/27
130/130
43/43

－－－
－－－
－－－
－－－
－－－
－－－－－－－－－－－－
－－－
－－－
－－－
1100/1100
80/80
38/38
17/1730/30
70/70
36/36
17/1780/80
33/33

時間換気17/1780/80
33/33
180×180
175 ～ 240×175 ～ 240
280×280×220

梱包寸法 (mm) 幅 × 奥行き × 高さ
本体質量 (kg)

330×320×250
約 3.8
約 4.8
絶縁型ＰＴＣセラミックヒーター
本体より 4.8ｍ

梱包質量 (kg)
ヒーター方式
リモコンコード※消費電力、換気風量、騒音は工場出荷時設定で解放状態(0Pa)です。
※待機時(24 時間換気停止 )の消費電力は 1.4/1.1W(50/60Hz)です。
※測定数値は静圧0Paにおけるものです。
測定は日本工業規格(JIS C 9603)の方法によるものです。

換気乾燥暖房機

機種 仕様表/風量特性曲線 図番 20211020-03W尺度
型式 BF-331SCA 製図

検図

日付 2021/10/20＊製品の仕様は．改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

4/8■BF-331SCA
23StopTi m e r2314.570

19.1

DryV ent

Heat

Fa n41.75
501205Filter41.7550【KK-SCAリモコン】

513

リモコン取付穴4.5×7
長穴12ヶ所■リモコンは必ず浴室の入り口付近(脱衣室側)の操作しやすい場所に設置してください。
■リモコンは防水構造になっておりませんので、浴室内に設置したり水に濡らさないように注意してください。
故障の原因となります。

■リモコンの取り付け
リモコンは、次の3種類の取付方法がありますので選択して取り付けてください。
(1)壁直接取付→壁面にφ25ｍｍ以上のコード通し穴を開けて直接壁に取り付けします。
(2)１個用スイッチボックス使用→事前に1個用ボックスを取り付けてリモコンを取り付けます。
(3)はさみ金具取付→市販品のはさみ金具を使用して壁にリモコンを取り付けます。
(1)壁直接取付け方法①リモコンの上ケースを外す。

②リモコン下ケースにコード ③壁から下ケースに通したを通した後に付属のリモコンコードを上ケース取り付けねじ2本で固定する。 に接続する。

④リモコンの上ケースを取り付ける。

マイナスドライバーなどを溝に差し込み回す。

Stop

Timer

Filter

Timer
Filte

StopVent

Dryr

D r yVent

H e a t
Fa n

Heat

Fa n

リモコン
上ケース
リモコン
下ケース(2)スイッチボックス使用の取付け方法
1個用スイッチボックス使用時

T ime r

※照明スイッチ使用時には2個用スイッチボックスが使用可能になります。

Tim er

Sto p

St op

FilterFilter

Dry

Vent

Heat

Fa n

1個用スイッチボックス取付ネジ

浴室照明
Dry

Vent

Heat

Fa n

2個用スイッチボックス取付ネジ

換気乾燥暖房機
機種 KK-SCAリモコン寸法図
図番 20211020-04W尺度

型式 BF-331SCA 製図

検図

日付 2021/10/20＊製品の仕様は．改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

5/8

Ⱥ෻஌႕Ȼ
● アース工事を必ず行ってください

AC100V 50/60Hz

警 告 ● 漏電ブレーカーを必ず設置してください
電源用速結端子台

ςκ΋ϋၔ௰

電圧側

アース接地側

電源AC100Vςκ΋ϋ΋ȜΡ)ː૴*ུఘͤ͢5/9̉

リモコンコネクタ

リモコンȪฒȆฒȆࣱ ȫȪฒȆฒȆࣱ ȫུఘഩ࡙΋ȜΡ)WWGΉȜήσ4૴*ུఘͤ͢1/6̉

4.8m

ͺȜΑ஌ȪႂȫͺȜΑ஌Ȫႂȫ෻஌΋ȜΡ)໦‫ܚ‬ήτȜ΃Ȝ௰*)WWGΉȜήσȇ2/7nn03/1nn*ɦ໦‫ܚ‬ήτȜ΃Ȝͤ͢෻஌࣐̞ͬ26Bոષͬ‫ږ‬༗̱̩̺̯̞̀ȃȁఈ͈‫ވ͂ܕܥ‬ဥ̳ͥાࣣ́͜Ȃ൳শͅ‫׋‬ഢ̱̹षͅ‫ݺ‬ယํսඤ́!!̜̭ͥ͂ͬ‫̞̯̺̩̱̀෇ږ‬ȃȁ̭͈ાࣣ͉Ȃത࠿͈षͅఈ͈‫͜ܕܥ‬ഩ࡙ͬ୨̭̳ͥ͂̈́ͤ͘ͅȃɦͺȜΑ)Eਅ୭౾ࢥম*ঌ์຦͈·ρϋί΋Υ·ΗȜ൝́୪௽̱̩̺̯̞̀ȃ)26Bոષ*Ⱥ‫أ‬໓଑੄̱༷࢜Ȼӱ‫أ‬໓଑੄༷̦࢜Ⱥ଎ˍȻ͈ા̷ࣣ͉͈͘͘ঔࢥ̱̩̺̯̞ͬ̀ȃȁȺ଎ˎȻ͈ાࣣ͉ষ͈਀ਜ਼́‫أ‬໓଑੄࢛༷࢜ͬ་ࢵ̱̩̺̯̞̀ȃෳ‫ܨ‬௰‫أ‬໓଑੄࢛Ȫဵ௑ȫȪဵ௑ȫ‫أ‬໓଑੄࢛ෳ‫ܨ‬௰Ȫ஄ા௰ȫȺഛ֔ၔ̥ͣࡉ̹଎Ȼ‫أ‬໓଑੄༷࢜Ȫ஄ા௰ȫ‫أ‬໓଑੄༷࢜Ⱥഛ֔ၔ̥ͣࡉ̹଎ȻȺ଎ˍȻȺ଎ˎȻ଑੄࢛͈฽ഢ̦ຈါŜࢥા੄‫ك‬শŞ͉ȂȺ଎ˍȻ͈୭೰̷̞̳͈͈̈́̽̀́͘͘͘ͅঔࢥ̱̩̺̯̞̀ȃ‫أ‬໓଑੄༷͈࢜་ࢵ༹༷Ŝࢥા੄‫ك‬শŞ͈‫أ‬໓଑੄༷࢜་ࢵࢃ͈‫أ‬໓଑੄༷࢜Ȫ஄ા௰ȫĲĹıɋٝഢσȜΨȜ‫أ‬໓଑੄༷࢜‫أ‬໓଑੄࢛‫أ‬໓଑੄࢛‫أ‬໓଑੄༷࢜σȜΨȜ

σȜΨȜ
σȜΨȜ
Ȫ஄ા௰ȫȺဵ৒ĩΩΥσĪ௰̥ͣࡉ̹଎ȻȺဵ৒ĩΩΥσĪ௰̥ͣࡉ̹଎Ȼࢥম୰ྶ੥ͅਲ̽̀‫أ‬໓଑੄࢛σȜΨȜ̧͈࢜ͬˍ˔ˌɋٝഢ̵ུ̯ఘͅΓΛΠ̱̩̺̯̞̀ȃ6/8■BF-331SCA【動作一覧】【タイマー設定】ボタン

残時間表示

タイマー運転の残時間を設定します。

タイマー運転の残り時間を表示します。

ボタンで設定した数字のランプが点灯し(各モードの初期値は3時間です。)最大10時間までタイマー運転できます。 【タイマー設定】●一度設定した残時間は、各運転モード残り時間が減る毎にランプが点滅 消灯していきます。
(点滅は半分の時間を表します。)
ごとに記憶します。
0.5点灯 1点滅の場合=残時間30～45分
0.5～1の間の点滅は15分単位
例：※次に運転をおこなうときは、前回の設3点灯 4点滅の場合=残時間3～3時間半定時間が表示されます。
設定時間を変
2～4の間の点滅は30分単位 例：
更したいときは、
もう一度「タイマー4点灯 6点滅の場合=残時間4～5時間6～10の間の点滅は1時間単位 例：
設定」
ボタンを押してください。

【停止】ボタン
各モードのタイマー運転を停止します。
●３秒以上長押しで全停止します。
※24時間換気運転も停止します。

フィルター清掃ランプ
フィルターの清掃時期が来たら点灯します。

St op

T im e r

24時間換気ランプ

清掃が終わりましたら、リセットボタンを３秒以上長押ししてフィルター清掃ランプを消灯させてください。

Filter

24時間換気運転時に点灯します。
※24時間換気運転の一時停止中は点滅します。(１時間後自動復帰)

運転モードランプ
DryVent

Heat

Fa n

運転時に点灯します。

【乾燥】ボタン【24時間換気】ボタン

乾燥運転をします。
衣類乾燥や浴室乾燥に使用します。

24時間換気運転をします。
「一時停止」
をする場合は再度「24時間換気」ボタンを押してください。
「停止」
する場合は「停止」ボタンまたは「24時間換気」ボタンを3秒以上長押ししてください。

●1回押すごとに乾燥(標準)・節電乾燥・風乾燥に切り替わります。

【暖房】ボタン【涼風】ボタン【換気】ボタン

暖房運転をします。

涼風運転をします。

換気運転をします。

入浴前や、入浴中の暖房に使用します。

入浴中の涼しさを得るときに使用します。
※冷房ではありません。

浴室の換気に使用します。

●1回押すごとに風量 強(予備暖房)
弱(入浴暖房)が切り替わります。

●1回押すごとに風量(強替わります。

弱)が切り●1回押すごとに風量(強替わります。

弱)が切り

因考

【エラー表示】
エラー内容秒間隔
リモコンエラー表示内容 早点滅→0.25
遅点滅→ 1 秒間隔

室温サーミスタ異常 ※1

原

早点滅 断線・短絡等

備

乾燥・暖房のみ運転不可

Heat

室温異常

※1※2

早点滅 室温 60℃以上検出 乾燥・暖房のみ運転不可
Dry

リモコン通信異常
リモコン側メモリエラー
本体側メモリエラー
ＳＷショート検知エラー

Dry

電源端子台サーミスタ異常 ※4Vent

リモコン機種違い
電源電圧低下警告

電源異常

操作不可
(リモコンケーブル等交換で復帰 )全停止※3リモコンメモリ早点滅( リセット後復帰 )読み込みエラー
本体メモリ
全停止 ※3
早点滅 読み込みエラー( リセット後復帰 )スイッチが15秒間全停止 ※3
該当スイッチ
早点滅
のみ点灯
連続でＯＮ
( リセット後復帰 )運転不可
電源端子台発熱検出・早点滅( 電源 切→入で復帰 )ｻｰﾐｽﾀ短絡 / 断線
遅点滅 接続リモコン違い 運転不可
( 正常リモコン接続で復帰 )※5
全停止
早点滅 電源投入時約 72V 以下( 電圧正常時自動復帰 )早点滅 断線・短絡・ノイズ等

※6

Heat

Vent

Fa n

早点滅 電源違い(200V 等 ) 運転不可 ( 復帰不可 )※1 室温サーミスタ異常、室温異常時は乾燥・暖房運転のみ運転不可となり、他モードの運転は可能です。
※2 室温異常は60℃以上検出でエラー表示が出ますが、室温55℃未満に下がった時点で自動復帰します。
※3 全停止のエラーはリセット操作(停止ＳＷ長押し10秒)でエラー表示を消す事が出来ますが、リセット後もエラー状態を検出した場合は再度エラー表示します。
※4 電源端子台発熱検出時と電源端子台サーミスタ短絡/断線のどちらの場合も、エラー検出後は停止ＳＷ長押しでのリセット操作は不可となり、電源の供給をOFFしないとリモコンのエラー表示は解除出来ません。
※5 電源投入時に低電圧検知時は、電圧が正常時に戻ると自動でエラー解除します。
※6 電源違いで200V等を投入した場合は、リモコンエラー表示内容として表記してありますが回路がすぐ遮断され、リモコンに表示内容が表示されません。
(100V品に200V投入された場合、保護回路によりヒューズが切れるため)

7/8■BF-331SCA【設定変更のしかた】《設定手順》
Sto p①運転をしている場合はStop②を約3秒間長押しして全停止にします。

Tim e rとを同時に約3秒間長押しすると、【残時間】のLEDが0.5ｈから10ｈまで右に流れるように点灯し、設定変更モードにはいります。

設定変更モード中は繰り返し点灯する。

③変更したい項目ボタンを押すと、ランプが点滅します。
Filtera)フィルター掃除サイン ⇒Tim e rSt o p② ④①②⑤

Filterb)温度センサー補正⇒③

Dryc)乾燥仕上げ運転

⇒
Heat

④

Dry

Vent

Heat

Fa n

Ti m e r

を押し、設定値を変更します。
設定値は下表【設定変更内容一覧表】参照
設定はを１回押すごとに「右方向」に切り替わります。(最大設定値の次は「１(0.5h)」に戻ります。)
Ti m e r

Sto p⑤設定が終了したらを約３秒以上長押し、すべてのランプが消え設定変更が確定されます。

：工場出荷時の設定値です。

【設定変更内容一覧】
項目設定値
表示L
項目変ED
更ボタンa)フィルター掃除サイン

リセットb)温度センサー補正

乾燥c)乾燥仕上げ運転

暖房

123456780.5h1h2h3h4h6h8h10h

無1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月

40℃ 43℃ 45℃ 47℃ 50℃有無a)フィルター清掃サイン
・フィルター清掃を行う間隔の設定を変更できます。
『無』の場合はLED表示を行いません。

b)温度センサー補正
・ヒーターをON/OFFするセンサーの温度を変更できます。
温度センサー補正値＝45℃の場合
ヒーター45℃以上でOFF、42℃未満でONc)乾燥仕上げ運転①乾燥仕上げ運転『有』の場合
・乾燥運転の残り時間が1時間以内になった時、室温が30℃未満の場合は換気量を自動で調整します。
※ 設定時間が１時間以下の場合は、乾燥仕上げ運転を優先します。

②乾燥仕上げ運転『無』の場合
・残り時間が1時間以内になっても室温に関係なく換気量は変わりません。

8/8■BF-331SCA【特長】コンセプトは、コンパクト・シンプル・安全性の追求です。
●1モーター1ファン方式(送風・換気ダンパーでの切り替え)●絶縁型PTCセラミックヒーター採用(高効率ヒーター・絶縁型で電気的にも安全です。)●シンプルデザイン(フロントパネルをPUSH式ロックを押して脱着・落下防止ワイヤーも装備)●コンパクト簡単リモコン(シンプルデザインでボタンも大きくして操作性を向上・１口スイッチサイズ)●フィルターお手入れサイン(運転時間の積算でお手入れ時期をお知らせします。時期は５段階に設定可能。)●洗えるフィルター(フロントパネルの裏に設置し面積を最大に確保。フィルターお手入れサイン付。)●ヒーターユニットのお掃除(ヒーターユニットを本機に吊り下げながらヒーターの裏側のお掃除が可能。)●洗えるファン・ファンカバー(ワンタッチ式ファンカバーと、ファンと手回しネジを外してラクラクお掃除。）●薄型コンパクト設計(取付深さは170mm。開口寸法は175～240×175～240mmまで対応。重量も約3.8kgと軽量。)●24時間換気対応(シックハウス対策として設置が義務付けられている２４時間換気にも対応)●24時間換気一時停止機能(入浴時肌寒い等の場合は一時停止し、１時間後自動復帰します。)●停止時はダンパーを閉じます。(送風・換気ダンパーを閉じて外からの風を防ぎます。)●選べる送風方向・ダクト配管(排気ダクトの向きに合わせて設置し、送風方向を変更できます。吹出口の反転。)●脱着式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮。テーピングしやすい段付構造。)●隙間防止スポンジ(天井面と本体の隙間を解消するスポンジ)●低騒音設計(風流経路をスムーズにして騒音を低減しました。風量の強弱切り替えも可能です。)●送風・換気モーター→ＡＣコンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)●安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ
・電源部温度サーミスタ・電源部電流ヒューズ・ヒーター用電流ヒューズ・その他各種エラー表示有り)●簡単電源接続(電源コード出しなので簡単に電源接続できます。３芯アース付)●リモコン簡単施工(３種類の施工方法から選択が可能です。)●リモコンコード(本体より4.8m出しでリモコン側コネクタ脱着が可能です。)●付属品(リモコン・リモコン取付ネジ2本・本体取付ネジ10本)●オプション(本体取付プレート→KK-HP-C・延長用リモコンコード５ｍ→KK-YK-B・天吊金具→BF-TK-5)【24時間換気機能について】●電源投入時は［24時間換気ランプ］が点滅します。〈24時間換気〉
ボタンか
〈停止〉
ボタンを押すことで、24時間換気運転を開始します。
●入浴時肌寒い等で24時間換気を一時停止したい場合は、〈24時間換気〉
ボタンを押すと［24時間換気ランプ］が点灯から点滅に変わり、換気運転を一時停止します。(1時間後自動復帰)
●〈停止〉
ボタンか
〈24時間換気〉
ボタンを３秒以上長押しすることで、24時間換気を停止できます。
住宅全般換気（計画換気）として使用する場合は、24時間換気を停止させないでください。
●24時間換気運転時に他モードの運転をすると、他モードを優先して運転します。
従って、暖房運転時は換気をしません。

【ご注意】●本製品は一般住宅用です。業務用ではご使用になれません。(日本国内仕様)●温泉の浴室やプール等では使用しないでください。
●本製品の設置は、地域により防災上の制限がありますので、詳細は所轄消防署などにお問い合わせください。
●浴室の天井材が歪んでいる場合は、フロントパネルと天井面に隙間が出来ることがあります。
●屋外フードには低圧損型をご使用ください。圧力損失の大きなフードを使用すると、騒音が悪化します。