仕様書番号

ＳＬ００７６３３２ −１／１４

作成年月日

2006.07.20

低・中間圧用液動ガス遮断バルブ ３／４“〜５”

適用範囲●本シリーズはヨーロッパ統一規格（ＥＮ規格）承認品でＣＥマークが適用されています。
●液動式のアクチェータにより開閉されるガス・バルブＳＫＰ・・ＶＧ・・は天然ガス、都市ガス、ＬＰＧ、空気等の遮断及び制御用のバルブです。アクチェータの動作はスローオープン、クイックシャット方式です。
●アクチェータは下記の２種が用意されており、広範な用途にご使用頂けします。
ＳＫＰ１０：オン・オフアクチェータ
ＳＫＰ２０：ガバナ付アクチェータ
ＳＫＰ２０はアクチェータ内に油圧サーボガバナ（ガス圧力調整器）を内蔵しているタイプです。標準形のスプリングでは０．１〜２．２ｋＰａ、付属品のスプリング（黄色）では１．５〜１２ｋＰａまで出口圧力すなわち、バルブ下流側の圧力を調整できます。（オプションで１０〜２５ｋＰａ（赤色）も用意されています。）●３／４“より５”まですべてのバルブは同一のアクチェータにより制御可能です。アクチェータの取付位置はバルブ，ボンネットに対して四方向いずれの位置にでも固定でき、バルブ全体の取付姿勢は水平、垂直配管において本体が下向きにならないような取り付けまで可能ですから燃焼装置全体の機器配置が効率的になります。
特長▼油圧駆動でポート径が大きいので高流量のガスが通過でき、配管サイズの縮小ができます。
▼ガバナ内蔵のアクチェータを使用した場合は遮断弁シートが駆動時にガバナシートを兼ねる為、一般のガバナでは必ず生じるガバナ部での圧力損失はゼロです。したがって、配管サイズを縮小できます。
▼一般のガバナの整圧精度は１０〜１５％ですがＳＫＰ．．ＶＧ．．．は油圧サーボ式ですから５％以内です。
▼一般のガバナには必ず取付方向に制限があります。ＳＫＰ‘．．ＶＧ．．．には下向き以外の取付方向、姿勢の制限はありませんから機器配置が効率的です。
▼一般のガバナではガス配管の振動がガバナ内の調整スプリング、ダイヤフラムにつたわり圧カ変動を起します。ＳＫＰ・・・，ＶＧ・・・は油圧サーボ方式ですから振動による圧カ変動の影響は受けにくいです。
▼ＳＫＰ・・・ＶＧ・・・のアクチェータ及びガバナ付アクチェータはすべて３／４“〜５”まで共通です。従って配管サイズによっては、一般のガバナと比較して相当のコスト・ダウンができます。
▼ガバナ付ですからガス量変更時には便利です。

中圧Ｂ供給用の遮断バルブにつきましては
ＳＹＳＴＥＭ７０，３０，２０，１０の資料をご参照ねがいます。

製品技術仕様書
型番

ＳＫＰ１０／ＶＧ・・ ＳＫＰ２０／ＶＧ・・

名称

液動ガス遮断バルブ （低・中間圧用）

適用・特長

仕様書番号

ＳＬ００７６３３２ −２／１４

作成年月日

2006.07.20

構造①アクチュエータ
液動式アクチュエータはオイル封入のシリンダー、電気振動式ポンプ、ピストン、レリーフ弁によって構成されます。 レリーフ弁はポンプと並列にシリンダの上部と下部のバイパス部にあり、バルブが閉の状態ではレリーフ弁は開と なっています。シリンダーの内部にはシール・リングがあり、これによってピストンの上下運動をガイドします。
ピストン下部にはロッドが連結されており、ロッドはピストンの上下運動をバルブステムに伝達します。
ロッドにはディスク板が取付けられ、外部よりバルブの開度が確認できるインジケータとなっています。
ＯＮ−ＯＦＦ用アクチュエータ ＳＫＰ１０
ＳＫＰ１０では通電されますと電気振動式ポンプが動き始め、バイパス回路にあるレリーフ弁が閉となり、ポンプによってピストン下部より上部に油を移動させます。
この時発生した油圧によりピストンは下方向に移動しロッドを介してバルブステムを押し込みバルブは開きます。非通電状態になるとポンプが停止し、レリーフ弁は開となり、バルブボディ内のスプリングとガス圧によりピストンは１秒以内に閉となります。
ＳＫＰ１０シリーズ

ガバナ付アクチュエータ ＳＫＰ２０
駆動部はＯＮ−ＯＦＦアクチュエータＳＫＰ１０と共通です。ガバナは操作ダイヤフラム、安全ダイヤフラム、調整スプリン
グ、及び調量ボール・バルブ・レバーにより構成されています。圧力調整範囲は０．１〜２．２ｋＰａ又は、１．５〜１２ｋＰａです。導圧管の接続口は１／４“です。
オプションで１０〜２５ｋＰａ（赤色）も用意されています。
ガバナの耐圧は０．１ＭＰａです。
ガバナ・ハウジングはアルミ・ダイカストであり操作ダイヤフ
ラムはニトリル・ゴムであり、二重ダイヤフラム構造です。
バルブ出口側のガス圧は導圧管によりアクチュエータ上部へ取付けられているガバナのダイアフラム室へ導かれます。
ダイアフラムの位置はレバーによりピストンの上部と下部を連結しているバイパス回路にある調量ボールバルブへ伝達されます。バルブ出口側の圧力が低い時には調量バルブがバイパス回路を閉としてシリンダ室の圧力を上昇させ、ピストンを押し下げ、バルブシートを開けてガス圧を上昇させます。逆に高い時はバイパス回路を開としてシリンダ室の圧力を下げ、バルブのスプリングの力でピストンを押し上げ、バルブシートを閉めてガス圧を低下させます。
ガバナの設定圧力と実際のガス圧が平衡した時、ポンプを通過する油糧と調量ボールバルブによって制御されるバイパス回路を通過する油糧が同量となり、ピストンの位置は静止します。
以上の様に制御されるガス圧は流量や圧力の変化に対し、すばやく追従し、安定した二次圧を確保します。

製品技術仕様書
型番ＳＫＰ１０／ＶＧ・・ ＳＫＰ２０／ＶＧ・・

名称

液動ガス遮断バルブ （低・中間圧用）

ＳＫＰ２０シリーズ

動作説明仕様書番号

ＳＬ００７６３３２ −３／１４

作成年月日

バルブボディ
ＶＧＧ／ＶＧＦシリーズ
ＶＧＧ／ＶＧＦシリーズは通常状態では閉止スプリングによりバルブシートが押されて閉止状態となっています。
アクチュエータＳＫＰシリーズを組付けて使用します。
アクチュエータＳＫＰシリーズが通電され、ロッドがバルブステムを押し下げることによりガスが流れます。
電源が切れるとバルブの閉止スプリングの力によりバルブシートは閉の位置に戻り、ガスは遮断されます。
バルブシートには低流領域での制御性を向上させる為ディスクプロファイルが取付けられています。
ＶＧＦシリーズの末尾にＪがついているタイプは日本国
内用に対応したＪＩＳ−１０ＫのＲＦフランジタイプです。
輸出などでＩＳＯフランジが必要な場合にはＪのついていないタイプとなります。
詳しくはお問い合わせをお願いいたします。

ＶＧＧ／ＶＧＦシリーズ

ＶＧＨシリーズ
ＶＧＨシリーズはハイフロータイプのバルブボディです。
遮断弁シートはガスの流れに対し、垂直に取付けられています。
バルブの開閉機構はスイング式となっており低圧損、大流量に対応しています。
アクチュエータＳＫＰシリーズを組付けて使用します。
アクチュエータＳＫＰシリーズが通電され、ロッドがバルブステムを押し下げることによりガスが流れます。
電源が切れるとバルブの閉止スプリングの力によりバルブシートは閉の位置に戻り、ガスは遮断されます。
又、スイング機構の採用により、閉止中の逆火に対しても強力な閉止力を持っています。

ＶＧＨ 閉状態

ＶＧＨシリーズの末尾にＪがついているタイプは日本国
内用に対応したＪＩＳ−１０ＫのＲＦフランジタイプです。
輸出などでＩＳＯフランジが必要な場合にはＪのついていないタイプとなります。
詳しくはお問い合わせをお願いいたします。

ＶＧＨ 開状態

製品技術仕様書
型番

ＳＫＰ１０／ＶＧ・・ ＳＫＰ２０／ＶＧ・・

名称

液動ガス遮断バルブ （低・中間圧用）

バルブボディ

2006.07.20

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６３３２ −４／１４

2006.07.20

型式・接続・圧力定格
アクチュエータ

機能ＯＮ−ＯＦＦ
ガバナ付

補助スイッチ
無有無有２００V 型式
SKP10.11102
SKP10.11112
SKP20.21102
SKP20.21112

１００Ｖ 型式
SKP10.11101
SKP10.11111
SKP20.21101
SKP20.21111

ＳＫＰ２０圧力設定スプリングの種類と設定範囲

塗装色
標準（地色）
黄色
赤色

型番

設定範囲（ｋＰａ）
状態
０．１〜２．２ ＳＫＰ２０に装着
ＡＧＡ２２
１．５〜１２
納品時同梱
ＡＧＡ２３
１０〜２５
別手配

バルブボディ

接続方式

Ｒｐネジ

ＪＩＳ−１０Ｋ
フランジ

検圧口(Rp1/4)

接続径

型番

流量(m3/h)

最高使用
圧力(kPa)

ボディ材質

質量（Ｋｇ）

入口

出口

２０Ａ

VGG10.204P

17.6

120

Die-cast Al

0.74

22-２５Ａ

VGG10.254P

26.3120

Die-cast Al0.6822-４０Ａ

VGG10.404P

63.860Die-cast Al

1.4322-５０Ａ

VGG10.504P

93.760Die-cast Al

1.7222-８０Ａ

VGG10.804P

174.760鋳鉄

12.5112６５Ａ

VGF10.654J

144.360

鋳鉄

17.8112８０Ａ

VGF10.804J

174.760

鋳鉄

18.1112８０Ａ

VGH10.804J

239.760

鋳鉄

18.8

112

パイロット接続口(G3/4)

１００Ａ

VGH10.904J

408.540鋳鉄

23.9

112ＩＳＯフランジ １２５Ａ

VGH10.19150

548.730鋳鉄

27.9221●流量：ΔＰ＝０．２５ｋＰａ，比重０．６４による流量でＥＮ規格換算ノルマル流量による表記です。
●最高使用圧力は日本国内での適用です。
但し、ガス会社などの配管基準が適用される場合には基準や規格が優先されます。
又、同様に国外では設置される国による規格が優先されます。

製品技術仕様書

型式・接続・定格

型番ＳＫＰ１０／ＶＧ・・ ＳＫＰ２０／ＶＧ・・

名称

液動ガス遮断バルブ （低・中間圧用）

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６３３２ −５／１４

2006.07.20

技術仕様
ＯＮ−ＯＦＦ用アクチュエータ （ＳＫＰ１０）
電源電圧

１８７〜２６４Ｖ （２００Ｖ仕様）
８５〜１２１Ｖ （１００Ｖ仕様）
電源周波数
５０〜６０Ｈｚ ±６％
消費電力
１３．５ＶＡ
動作頻度
４回／分
動作時間
全開 １７秒以内
全閉 １秒以内
取付姿勢
水平より下向き不可
動作周囲温度−１０〜６０℃
質量１．２５ Ｋｇ
補助スイッチ（補助スイッチ付仕様の場合）
接点定格
６（２）Ａ ２５０Ｖ ＡＣ max．
設定範囲０〜１００％
ガバナ付アクチュエータ（ＳＫＰ２０）
アクチュエータ駆動部はＳＫＰ１０と同一仕様
ガバナ適用規格
制御方式
二次圧調整範囲

ＥＮ８８ Ｃｌａｓｓ Ａ
油圧、比例動作

塗装色
標準（地色）
黄色
赤色
カバナ耐圧
バキューム耐圧
導圧管接続口接続導圧管内径
導圧管取出し位置
調整変動幅
閉止圧
質量

型番

設定範囲（ｋＰａ）
状態
０．１〜２．２ ＳＫＰ２０に装着
ＡＧＡ２２
１．５〜１２
納品時同梱
ＡＧＡ２３
１０〜２５
別手配

０．１ ＭＰａ−２０ ｋＰａ
Ｒｐ １／４ｍｉｎ．４ｍｍφ
バルブ出口より下流へバルブ口径の5倍以上の距離で乱流の無い位置
ＲＧ−５ （±５％）
ＳＧ−２０ （設定値の±２０％以内）
１．６５ Ｋｇ

バルブボディ
適用規格
使用流体
ボディ材質
バルブステムバルブシートバルブシール
質量
バルブ全開リフト量

ＥＮ１６１ Ｃｌａｓｓ Ａ Ｇｒｏｕｐ Ⅱ
天然ガス、都市ガス、ＬＰＧ、空気 （非腐蝕性であること）
型番表に記載ステンレス鋼バルブサイズ
全開ストローク
ＮＢＲ
ＮＢＲ
VGG 3/4",1"8 mm
型番表に記載VGG1 1/2",2"18 mm
右表
VGG3",VGF,VGH
19 mm

製品技術仕様書
型番ＳＫＰ１０／ＶＧ・・ ＳＫＰ２０／ＶＧ・・

名称

液動ガス遮断バルブ （低・中間圧用）

技術仕様

仕様書番号

ＳＬ００７６３３２ −６／１４

作成年月日

2006.07.20

電気配線
電気配線はＩＶ２□以上の線材を使用して下さい。
電線管導入口のノックアウトは端子ボックスの左右に各一個所あり口径は１９mmです。
尚、ＪＩＳ薄鋼用電線管ＣＴＣ１９を接続できるアダプターをオプションで用意しています。
電気接続と調整
駆動用電源
端子１にはバーナコントローラの遮断弁出力を接続し、端子２は電源の中性相（接地相）を接続します。
駆動用電源は必ずバーナコントローラからの出力を接続し、電源相から補助リレーを介して接続しないで下さい。
補助スイッチ
補助スイッチ付のアクチュエータの場合、端子４，５，６の補助スイッチ端子があります。
スイッチの動作確認の設定は端子台下部の設定ネジⅣで行います。
動作点は時計方向に回す事によりバルブ開方向へ、反時計方向で閉方向に移動します。
例えば、全閉確認の設定を行う場合はアクチュエータ取付後、数回作動させステムとロッドの位置を安定させ、バルブ閉の状態でⅣを一度端子４−６間の抵抗がＯＦＦになるようにして、次に同じＯＦＦからＯＮになる位置に調整します。そして更に調整ネジⅣを１／２回転時計方向に回します。
これは補助スイッチの動作ディファレンシャルを安定させる為の調整です。
アクチュエータの交換・バルブボディへの取付アクチュエータをバルブボディに取付けるビス（Ｂ）及びワッシャ（Ｃ）はアクチュエータの端子ボックス内に収納されています。
アクチュエータをバルブボディに取付ける際にアクチュエータのロッドとバルブステム（Ａ部）が触れる場合があります。その際にはアクチュエータ上部をバルブに対して押し下げる事によりアクチュエータのロッドは内部に移動しますので、その後ビスによりアクチュエータを固定して下さい。
アクチュエータのピストンが完全に上昇している場合バルブステムとロッドの間には約１ｍｍの隙間が発生しますが、一度アクチュエータを通電する事によりこのクリアランスは無くなります。
リミットスイッチの調整はこの後実施して下さい。

取扱上の注意事項●アクチュエータとバルブボディ間にはシール剤やパッキン等は絶対に使用しないで下さい。
●アクチュエータをバルブボディから外した状態で絶対に通電しないで下さい。
＊アクチュエータが決められたストロークを超えた場合､リード線の内部断線やオイルシールを破損し、使用が出来なくなります。

製品技術仕様書 電気配線・調整・取付
型番

ＳＫＰ１０／ＶＧ・・ ＳＫＰ２０／ＶＧ・・

名称

液動ガス遮断バルブ （低・中間圧用）

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６３３２ −７／１４

2006.07.20

アクチュエータＳＫＰ２０ のガバナ圧力設定方法
シールボルト（Ｄ）を外します。
圧力設定ネジ（Ｅ）により二次圧力を設定します。時計方向で圧力は上昇し、反時計方向で降下します。
圧力設定ネジ（Ｅ）は手前に緩めすぎますと二次圧が発生しなくなりますのでご注意願います。
標準出荷状態では、スプリング（Ｆ）は０〜２．２ｋＰａ用（地色）が装備されています。二次圧力を１．５〜１２ｋＰａに設定する場合は附属してある、黄色のスプリングと交換してください。
スプリングの交換はネジ（Ｅ）を緩めて外し、中のスプリングを取り出してから新しいスプリングを入れて、再度ネジ（Ｅ）を捩じ込んでください。
オプションとして１０〜２５ｋＰａ設定用のスプリング（赤色：AGA23）があります。
AGA23を使用する場合には設定ネジをスプリングに付属したネジに交換して使用願います。
圧力設定後は一度バルブを閉とし、再度開とし設定を確認します。設定確認後は必ずシールボルト（Ｄ）を取り付けてください。

製品技術仕様書

ガバナ設定方法

型番

ＳＫＰ１０／ＶＧ・・ ＳＫＰ２０／ＶＧ・・

名称

液動ガス遮断バルブ （低・中間圧用）

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６３３２ −８／１４

2006.07.20

ＶＧＧ／ＶＧＦ／ＶＧＨ流量差圧特性① ②③ ④ ⑤⑥⑦⑧ ⑨100

① VGG10.204P② VGG10.254P③ VGG10.404P④ VGG10.504P⑤ VGF10.654J
VGG10.804P⑥VGF10.804J⑦ VGH10.804J⑧ VGH10.904J⑨ VGH10.19150

差圧 ΔＰ （ｋＰａ）

1020A
25A
40A
50A
65A
80A
80A
100A
125A

10.10.01
110100

1000

10000

流量 Ｑ （Ｎｍ３／ｈ：ＡＩＲ ＋１５℃）

QG = f × QA
f =

1

発熱量
MJ/Nm3(kcal/Nm3)

比重 dv
空気＝1.0

１３Ａ

46.047(11,000)

0.64-0.65

６Ａ

29.302(7,000)1.22

６Ｂ20.93(5,000)

0.55-0.68

６Ｃ

18.837(4,500)0.5-0.62

プロパン

101.302(24,200)

1.55

ｎ−ブタン

133.954(32,000)

2.09dv

流量係数の換算
流量差圧特性チャートの流量Ｑは比重（ｄｖ＝１．０）の空気で表記してあります．各種ガスの流量に換算するには，以下の数式を使用します．

ガス名称

f ：換算率dv：ガス比重
QA：空気流量 （Ｎｍ３／ｈ）
QG ：ガス流量 （Ｎｍ３／ｈ）

製品技術仕様書

流量差圧特性

型番

ＳＫＰ１０／ＶＧ・・ ＳＫＰ２０／ＶＧ・・

名称

液動ガス遮断バルブ （低・中間圧用）

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６３３２ −９／１４

2006.07.20

最小制御流量ＳＫＰ２０シリーズでは各バルブボディにより、供給圧力、設定二次圧力、流量により制御可能な流量が決まっております。
この値以下の領域で使用した場合、ハンチングが発生し、振動燃焼や断火の原因となりますので注意ねがいます。
Ｐｉ：ＳＫＰ２０を使用するバルブの入口圧力 （ｍｂａｒ＝ ０．１×ｋＰａ）
Ｐｏ：ＳＫＰ２０のガバナ設定圧力（ｍｂａｒ＝ ０．１×ｋＰａ）
Ｑ：バルブの空気通過量 （ｍ３／ｈ）
例：５０Ａのバルブの場合
入口圧力が２５０ｍｂａｒ（２５ｋＰａ）でガバナの設定圧力を１５ｍｂａｒ（１．５ｋＰａ）に設定した時、３０ｍ３／ｈ以下でハンチングが発生します。
ハンチング領域

実用制御領域

製品技術仕様書

最小制御流量型番

ＳＫＰ１０／ＶＧ・・ ＳＫＰ２０／ＶＧ・・

名称

液動ガス遮断バルブ （低・中間圧用）

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６３３２ −１０／１４

ＳＫＰ１０外観寸法図

ＳＫＰ２０外観寸法図4-φ5.5検圧口

8674□1068674

取付穴143143.5

Rp 1/4100.532.5

Rp 1/4

229.2
210.2
194.1

1G21.5

電線取付口104.8

左右二箇所

製品技術仕様書
型番

ＳＫＰ１０／ＶＧ・・ ＳＫＰ２０／ＶＧ・・

名称

液動ガス遮断バルブ （低・中間圧用）

ＳＫＰ外観図2006.07.20

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６３３２ −１１／１４

2006.07.20

ＶＧＧ外形寸法図

ＶＧＧ１０．

接続径２０Ａ２５Ａ４０Ａ５０Ａ

ＶＧＧ１０．８０４Ｐ

型番
VGG10.204P
VGG10.254P
VGG10.404P
VGG10.504P

Ａ
261
261
270
279

Ｂ
213
213
222
231

Ｄ
7979102107

Ｅ8080126126

製品技術仕様書
型番

ＳＫＰ１０／ＶＧ・・ ＳＫＰ２０／ＶＧ・・

名称

液動ガス遮断バルブ （低・中間圧用）Ｆ
110110150
170

ａ31313642

VGG外形寸法ｂ28283642

ＳＷ
46466075

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６３３２ −１２／１４

2006.07.20

ＶＧＦ／ＶＧＨ外形寸法
ＶＧＦ１０．６５４ＪＶＧＦ１０．８０４Ｊ

接続径６５Ａ
８０Ａ８０Ａ
１００Ａ

ＶＧＨ１０．８０４Ｊ
ＶＧＨ１０．９０４Ｊ

型番
VGF10.654J
VGF10.804J
VGH10.804J
VGH10.904J

Ａ
321329388395

Ｂ
273
281
340
281

Ｆ
290
310
310
350

製品技術仕様書

Ｊ
92
100
159
166

Ｓ
149
159
131
149

Ｔ
109
119
144
169

ＶＧＦ／Ｈ外形寸法

型番

ＳＫＰ１０／ＶＧ・・ ＳＫＰ２０／ＶＧ・・

名称

液動ガス遮断バルブ （低・中間圧用）Ｕ879393104

仕様書番号

ＳＬ００７６３３２ −１３／１４

作成年月日

ＶＧＨ１０．１９１５０外形寸法

製品技術仕様書 ＶＧＨ１２５Ａ外形寸法
型番

ＳＫＰ１０／ＶＧ・・ ＳＫＰ２０／ＶＧ・・

名称

液動ガス遮断バルブ （低・中間圧用）

2006.07.20仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６３３２ −１４／１４

2006.07.20

ＳＫＰ．．，ＶＧ．．液動式ガス遮断弁の取り扱い注意事項

１．本遮断弁にはそれぞれ最高使用圧力が決められています。それぞれの圧力以下で使用願います。本
遮断弁の上流側に減圧装置が位置する配管系統の場合は異常圧力上昇を検知し、燃焼停止を行う防護回路及び装置を装備する事を推奨します。電気配線作業やその他の作業で実際にガスを必要としない作業をするときは、必ずガスの元コックを閉じてから作業して下さい。
２．バルブ・ボディの配管接続口メクラカバーは配管作業をするまで外さないで下さい。
３．特殊仕様のＶＧ．．バルブボディ以外は都市ガス，天然ガス及びＬＰＧ等の非腐蝕性ガス用です。
４．全閉確認リミット・スイッチは運転前に元コックを閉とし、全閉の位置を正確に確認しているかをチェックして下さい。
５．ＳＫＰ．．への電源は必ず燃焼安全装置の遮断弁出力から配線願います。補助リレーの接点を介して直接電源より使用する事は絶対に行わないで下さい。また，ＳＫＰ．．の消費電力（ＶＡ）と燃焼安全装置の接点容量を確認願います。燃焼安全装置の選定に際しては認定合格品の使用を推奨します。燃焼安全装置の電源接続に際しては，電源相と接地相を必ず確認願います。電気配線に使用する線材は外的要因により絶縁が破損破壊されるおそれのないものを使用願います。
６．遮断弁を配管に取り付ける際は必ず上流配管内の異物を除去するパージを実施願います。
７．定期的にバルブの弁越し漏れ試験を実施願います。外部漏れ試験をする際は電気部品に検査液が入らない様に実施願います。また，アルミを腐蝕する液体での検査は避けてください。
８．ＶＧ．．には，いくつかの圧力検知タップが設けて有ります。使用を開始する前に必ず各タップの増し閉めを願います。
９．ＶＧ．．内部にはメッシュプレートが内蔵されていますが，上流側には必ずガスフィルター（ストレーナ）を装備願います。ＶＧＨ．．にはメッシュプレートが装備されていません。
１０．ガス圧力スイッチを安全規格に準じて装備願います。
１１．配管設計をする際は万一のアクチェータ交換を想定してバルブ取り付け後のメンテナンスに十分なスペースを確保ねがいます。ネジ込み式は上下に３０㎜以上、フランジ式は上下に８０㎜以上必要です。外形寸法図に記載の交換脱着スペースを確保願います。
１２．遮断弁本体の上部に液体がかかる可能性のある場所には設置しないでください。また，配管のサポートを確実に設けて，バルブに応力がかからない様にしてください。
１３．本機器は燃焼安全機器です。絶対に分解しないでください。万一分解をした製品は絶対に再使用しないでください。アクチェータはバルブボディより外して通電しないこと。（破損の原因となります。）
１４．ＳＫＰ２０．．，ＳＫＰ７０．．でガス圧力のフィードバック配管をする際は，必ず金属製の配管材料を使用願います。ＳＫＰ７０．．で炉内圧力の配管を使用する場合は，炉内の結露が配管内に進入しない経路で配管願います。
１５．バルブ本体の側面にガスの流れ方向が表示して有りますので確認願います。
１６．配管とバルブを接続する際は、接続するバルブ側の六角部をレンチで固定すること。反対側より圧力を加えるとバルブ本体をいためることがあります。
１７．シール剤の塗布はネジ先端より２山目から塗布しバルブ・ボディ内へのシール剤の流入がない様に注意して作業願います。
１８．バルブ本体、アクチェータは塗装しないで下さい。塗料がシール部へ進入し外部漏れの原因になります。
１９．本取り扱い注意事項を必要に応じて抜粋し，燃焼装置の見やすい位置に表示願います．

製品技術仕様書

一般取扱注意事項

型番

ＳＫＰ１０／ＶＧ・・ ＳＫＰ２０／ＶＧ・・

名称

液動ガス遮断バルブ （低・中間圧用）