ＫＴ－１ＣＮ型
ＫＴ－１ＰＮ型

水道法性能基準適合品(50A～200A)（耐圧性能・浸出性能・耐久性能）

ＫＴ－１型
製品記号
ＫＴ１－Ｇ,ＫＴ１－Ｍ
ＫＴ１ＣＮ－Ｇ,ＫＴ１ＣＮーＭ
ＫＴ１ＰＮ－Ｇ,ＫＴ１ＰＮ－Ｍ

ストレーナ

取扱説明書

ＫＴ－１型

ＰＬ－ＨＥ－０３１Ｆ

はじめに
この取扱説明書は、ＫＴ－１型，ＫＴ－１ＣＮ型，ＫＴ－１ＰＮ型ストレーナの取扱方法について記述しています。本製品をご使用の前に熟読の上、正しくお使いください。

この取扱説明書は本製品を設置、および使用される方々のお手元に確実に届くようお取りはからい願います。

製品の危険性についての本文中の用語！

警告 ：取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。

！

注意 ：取扱を誤った場合、使用者が軽い、若しくは中程度の傷害を負う危険が想定される場合、または物的損害・損壊の発生が想定される場合。

ご使用にあたっての警告・注意事項
本製品のご使用にあたり、人身の安全および製品を正しく使用するために必ずお守りください。

！

警告●本製品は、重量物ですので、配管取付けなどの際には製品本体を確実に支えるなど注意を払ってください。
※製品を落しますと、怪我をする恐れがあります。
●本製品を配管取付け後、流体を流す前に、配管末端まで流体が流れても危険のないことを確認してください。
※流体が吹出した場合、怪我をしたり、高温流体の場合、やけどをする恐れがあります。
●製品にはむやみに触れないようにしてください。
※高温流体の場合、やけどの恐れがあります。
●ネットの清掃にあたっては、一次側の供給弁を止め、製品内の流体を徐々に排出して、圧力が零になっていることを確認すると共に、高温流体の場合は、本体を素手でさわれるまで冷してから行ってください。
※流体の吹出しにより、周囲を汚したり、怪我や高温流体の場合はやけどをする恐れがあります。

！

注意●本製品の分解にあたっては、熟練した専門の方（設備・工事業者の方など）が実施してください。
一般のご使用者は分解しないでください。ネットの目詰まりや異常がある場合は、設備・工事業者または、当社に処置を依頼してください。
●本製品を使用する前に、使用条件と１頁の仕様とを確認してください。使用条件が仕様を満足することを確認の上、製品をご使用ください。
●本製品の機能・性能の確認のため、日常点検、定期点検を実施してください。

－I－

ＰＬ－ＨＥ－０３１Ｆ

－Ａ－

目次頁

１．製品用途、仕様、構造 ………………………… １（１）用途 ………………………………………… １（２）仕様 ………………………………………… １（３）構造 ………………………………………… ２２．設置要領 ………………………………………… ３（１）製品質量…………………………………… ３（２）要領 ………………………………………… ３
３．保守要領 ………………………………………… ４（１）日常点検…………………………………… ４（２）定期点検…………………………………… ４○サービスネットワーク－II－

ＰＬ－ＨＥ－０３１Ｆ

－Ｂ－

目次頁

１．製品用途、仕様、構造 ………………………… １（１）用途 ………………………………………… １（２）仕様 ………………………………………… １（３）構造 ………………………………………… ２２．設置要領 ………………………………………… ３（１）製品質量…………………………………… ３（２）要領 ………………………………………… ３３．保守要領 ………………………………………… ４（１）日常点検…………………………………… ４（２）定期点検…………………………………… ４○分解・組立要領…………………………………… ５（１）分解 ………………………………………… ５１）分解工具および消耗部品 ……………… ５２）分解……………………………………… ６３）清掃……………………………………… ６（２）組立 ………………………………………… ９○サービスネットワーク－II－

ＰＬ－ＨＥ－０３１Ｆ

１．製品用途、仕様、構造（１）用途
ＫＴ－１型，ＫＴ－１ＣＮ型，ＫＴ－１ＰＮ型ストレーナは主として液体用に用いられるストレート形ストレーナで、配管内に混入した塵埃、砂、スケールなどの異物をネットで除去し、配管系の機器などを保護する目的に使用されます。

！

注意
給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のＫＴ－１ＣＮ型，１ＰＮ型（呼び径50A～200A）を使用してください。

（２）仕様型 式
製品記号
種 類
呼び径
適用流体
適用圧力
流体温度
端接続

ＫＴ－１ＣＮ
ＫＴ－１ＰＮ
注1ＫＴ１ＣＮ－□
ＫＴ１ＰＮ－□ 注1
ナイロンコーティング品 エポキシ樹脂粉体塗装品
５０～３００蒸気、気体、液体
水、温水
１.０ＭＰａ以下
１８４℃以下 注2５～６０℃
ＪＩＳ １０Ｋ ＦＦフランジ
ＦＣまたはＦＣＤ
本体･カバー（※ＦＣＤ製は、本体及びカバーに「ＦＣＤ」と鋳出し表示）
材 質
網ＳＵＳ
網 目
６０メッシュ内張り 注３
耐圧試験
１.７５ＭＰａ
内外面共
内外面共
内面：防錆油塗装またはｺｰﾃｨﾝｸﾞ塗膜
ﾅｲﾛﾝ11ｺｰﾃｨﾝｸﾞ
エポキシ樹脂粉体塗装
外面：シルバー
0.3mm 以上（白色）0.3mm 以上（ｸﾞﾚｰ）
注１：□には、本体材質がＦＣ製：Ｇ、ＦＣＤ製：Ｍの記号が入ります。
注２：流体温度２２０℃以下も製作しています。
注３：パンチングのみ、２０，４０，８０，１００メッシュのものも製作しています。
注４：(ＫＴ－１ＣＮ,ＫＴ－１ＰＮ)２５０Ａ,３００Ａは水道法性能基準には適合しません。

！

ＫＴ－１
ＫＴ１－□ 注1
汎用品注意
● 上記仕様が使用条件を満足することを確認してください｡● 上記の仕様を超えての使用はできません。

－１－

ＰＬ－ＨＥ－０３１Ｆ

（３）構造呼び径 ５０～２００

カバー②
ガスケット⑧
ホンタイ①

呼び径：５０Ａ
KT-1
呼び径 50A

プラグ⑥※80～200A 付属

アイボルト⑪※125～200A 付属

スタッド、ロッカクナット⑩
ガスケット⑧

カバー②

ストッパー④

ホンタイ①
ネット③

ガスケット⑨ブッシュ⑤
呼び径 ２５０～３００

プラグ⑦※注）部品名・部品番号は、納入品図面と異なる場合があります。部品交換等の手配の際には、部品名・部品番号は、納入品図面をもとに指示してください。
ストッパーフレーム⑭

プラグ⑥

アイナット⑪
スタッド、ロッカクナット⑩

カバー②
ホンタイ①

ストッパーブッシュ⑮

ストッパー④

ネット③

ガスケット⑨プラグ⑦
ブッシュ⑤－２－

ＰＬ－ＨＥ－０３１Ｆ

２．設置要領！

警告
本製品は、重量物ですので、配管取付などの際には製品本体を確実に支えるなど注意を払ってください。
尚、呼び径１２５～３００は製品吊り上げ用のアイボルト付（２箇所）となっています。配管取付などの際には、必ず２箇所のアイボルトを利用し、製品を落とさないよう注意してください。
※製品を落としますと、怪我をする恐れがあります。

（１）製品質量
呼び径質 量５０１０６５１５８０１９１００２９１２５４３１５０６４２００１０６２５０１９５(kg)３００３０５（２）要領！

注意● 輸送中などに製品への異物混入を避けるため、入口・出口にキャップ、あるいはシール蓋をしてあるものについては、それらを外してから取付けてください。
● 製品を配管に接続する際には、製品の流れ方向を示す矢印と流体の流れ方向を合わせて取付けてください。
※誤った取付けをした場合、製品の機能を発揮できません。
● 製品には、配管の荷重や無理な力・曲げ、および振動がかからないよう配管の固定や支持をしてください。
※配管の固定や支持をしない場合、製品の損傷の原因となります。
● 凍結の恐れのある場合は、水抜きや保温などをしてください。
※凍結による破損の恐れがあります。
ＫＴ－１ＣＮ型，１ＰＮ型で外気との温度差が４０℃以上ある場合には必ずストレーナを保温してください。

１）分解点検のため、ストレーナの上の空間は、下表の寸法以上確保してください。
呼び径
Ａ５０３００６５３５０８０
３７０

１００
４２０

１２５４９０１５０
５５０

２００６８０（ｍｍ）
２５０ ３００７７０ ８６０

Ａ：ネット取出しスペース
注）カバーを吊り上げるスペースも考慮してください。

２）凍結が予想される場合、またはＫＴ－１ＣＮ型，１ＰＮ型で外気との温度差が４０℃以上ある場合には必ずストレーナを保温してください。

－３－

ＰＬ－ＨＥ－０３１Ｆ

３．保守要領！

！

警告
ネットの清掃にあたっては、一次側の供給弁を止め、製品内の流体を徐々に排出して、圧力が零になっていることを確認すると共に、高温流体の場合は、本体を素手でさわれるまで冷してから行ってください。
※流体の吹出しにより、周囲を汚したり、怪我や高温流体の場合はやけどをする恐れがあります。

注意● 本製品の機能・性能の確認のため、日常点検、定期点検を実施してください。
● 本製品の分解にあたっては、熟練した専門の方（設備・工事業者の方など）が実施してください。
一般のご使用者は分解しないでください。ネットの目詰まりや異常がある場合は、設備・工事業者または、当社に処置を依頼してください。
● ネットが目詰まりすると、流量不足や圧力降下などの不具合が発生しますので、入口と出口の圧力差が０.１ＭＰａ位になったらネットの清掃が必要です。

（１）日常点検点 検 項 目流量の出具合（二次側圧力の降下）
カバー締付け部からの外部漏れの有無。

処
置
目安として差圧（圧損）が０.１ＭＰａ以下であること。 「分解・組立要領」参照
ボルト・ナットの増締め、またはガスケットの交換。「分解・組立要領」参照（２）定期点検
本製品の機能・性能を維持するため、定期的に分解点検を実施してください。
点 検 周 期
１回／年
①ネットの目詰まり。
主 な 点 検 項 目②カバー締付け部からの外部漏れの有無。

－４－

ＰＬ－ＨＥ－０３１Ｆ

分解・組立要領（１）分解！

！

警告● 本製品の分解にあたっては、一次側の供給弁を止め、製品内の流体を徐々に排出して、圧力が零になっていることを確認すると共に、高温流体の場合は、本体を素手でさわれるまで冷してから行ってください。
※流体の吹出しにより、周囲を汚したり、怪我や高温流体の場合はやけどをする恐れがあります。
● カバーを分解・組立する際は、呼び径が大きいものは重量物ですので、注意してください。呼び径１２５～３００は吊り上げ用のアイボルト付（２箇所）となっていますので、必ず２箇所のアイボルトを利用し落下しないよう注意してください。
※カバーを落しますと、怪我をする恐れがあります。
注意
本製品の分解にあたっては、熟練した専門の方（設備・工事業者の方など）が実施してください。
一般のご使用者は分解しないでください。

１）分解工具および消耗部品
分解前に必要な工具、消耗部品などあらかじめ用意します。
ストレーナ
工具名称
呼び
工具使用箇所
呼び径

スパナ

１９５０～１００２４

１２５～２５０３０３００

１１５０～８０

１３１００

１７１２５１９１５０２２２００２４

２５０～３００

スタッド、ロッカクナット ⑩

ストッパー ④

スパナ

用 具

ロッカクナット⑯

ウエス（柔らかい布など）、ワイヤーブラシ

消耗部品
呼び径

消耗部品

要求先

５０～３００ガスケット ⑧㈱ベン

－５－

ＰＬ－ＨＥ－０３１Ｆ２）分解（７,８頁 分解図 参照）
手順
１２３分
解
要領
ロッカクナット⑩を緩めてカバー②、ガスケット⑧、（ザガネ⑳）を取外します。
注記：ザガネ⑳はＫＴ－１ＣＮ型，ＫＴ－１ＰＮ型の場合に使用しています。
ホンタイ①内側からストッパー④を緩めて外し、ネット③を取外します。
注記：呼び径２５０,３００はロッカクナット⑯を緩め、ヒラザガネ⑰、ストッパーブッシュ⑮を取外した後（２ヶ所）、ストッパーフレーム⑭を上方に引き出し、ストッパー④を緩めて取外しからネット③を取外します。
プラグ⑥,⑦及び、ブッシュ⑤は、通常分解清掃の時は取外す必要はありません。
「２頁：（３）構造」 参照

３）清掃手順要領
１
各部品をウエスで清掃します。
２
ガスケット⑧は新品と交換します。
３
ネット③が変形している場合は、新品と交換します。
ネット③に付着している塵埃、砂、スケールなどをワイヤーブラシなどで落とし、洗浄しま
４す。

－６－

ＰＬ－ＨＥ－０３１Ｆ

分解図
呼び径５０～２００

ロッカクナット⑩

アイボルト⑪※１２５～２００Ａ

ヒラザガネ⑳※KT-1CN、PN 型のみ
カバー②

ガスケット⑧※６５～２００Ａ

ガスケット⑧※５０Ａ
ストッパー④※注）部品名・部品番号は、納入品図面と異なる場合があります。部品交換等の手配の際には、部品名・部品番号は、納入品図面をもとに指示してください。

ネット③

スタッド⑩
ホンタイ①

プラグ⑥
※８０～２００Ａ
KT-1 型のみ
プラグ⑦－７－

ＰＬ－ＨＥ－０３１Ｆ

分解図
呼び径２５０、３００

ボルト⑲

プラグ⑱

ロッカクナット⑩

アイナット⑪
アイナットトリツケボルト⑫
ロッカクナット⑬

ヒラザガネ⑳※KT-1CN、PN 型のみ

カバー②
ロッカクナット⑯
ヒラザガネ⑰
ストッパーブッシュ⑮
ガスケット⑧

ネット③

ストッパーフレーム⑭※注）部品名・部品番号は、納入品図面と異なる場合があります。部品交換等の手配の際には、部品名・部品番号は、納入品図面をもとに指示してください。

ストッパー④

スタッド⑩
ホンタイ①

プラグ⑥
※KT-1 型のみ

プラグ⑦－８－

ＰＬ－ＨＥ－０３１Ｆ

（２）組立！

注意
組立にあたっては、部品などは確実に組付け、ボルトは片締めとならないように対角上に均一に締付けてください。

組立は、分解と逆の手順で行います。
（７,８頁 分解図 参照）
手順１

要領
損傷の激しい部品は、新品と交換します。
ネット③にゆがみがないことを確認し、ホンタイ①の内部に組込みます。
２
この時、ネット③はホンタイ①のガイド部に確実にはめ込んでください。
ストッパー④を締付けます。この時、ネット③にゆがみ・がたつきがないことを確認しながら確実に締付けます。
注記：呼び径２５０,３００はストッパー④をホンタイ①に取付けた後、上方よりストッパー
３
フレーム⑭を垂直に挿入し、ストッパー④にストッパーブッシュ⑮、ヒラザガネ⑰を挿入し（２ヶ所）、ロッカクナット⑯で締付けます｡この時、ネット③に緩み・がたつきがないことを確認しながら確実に締付けます。
ガスケット⑧、カバー②をホンタイ①に組付け、ロッカクナット⑩（ザガネ⑳）にて締付け４ます。
注記：ザガネ⑳はＫＴ－１ＣＮ型，ＫＴ－１ＰＮ型の場合に使用しています。
以上で組立は終了です－９－ＰＬ－ＨＥ－０３１Ｆ

製品及び本取扱説明書に関するお問合せは下記へお願いします。

〇サービスネットワーク
サービスネットワークについては、弊社ホームページ（二次元コード読込またはＵＲＬ入力（https://www.venn.co.jp/）の拠点情報より最寄りの営業所までお問合せ願います。

拠点情報 二次元コード