ヘ リ コ プ タ ー
屋上緊急離着陸場等設置指導基準

高槻市消防本部（令和２年４月改正）

目

次

１

目的････････････････････････････････････････････････････････ １

２

用語の定義

３

設置対象物及び設置区分･･････････････････････････････････････ １

４

進入表面及び転移表面････････････････････････････････････････ ２

５

緊急離着陸場の設置基準

６

緊急救助用スペースの設置基準

７

屋上出入口の構造等･･････････････････････････････････････････ ６８排煙排出口の位置････････････････････････････････････････････ ７

９

非常用エレベーター･･････････････････････････････････････････

７10

屋上緑化導入の場合の設置基準 ････････････････････････････････

７

11

維持管理

････････････････････････････････････････････････････ ８

12

基準の特例

･･････････････････････････････････････････････････ ８

13

図書の提出･･････････････････････････････････････････････････ ８

14

委任･･････････････････････････････････････････････････ １･･････････････････････････････････････ ２････････････････････････････････

５････････････････････････････････････････････････････････ ９

別図１

緊急離着陸場（進入表面､転移表面の平面図・断面図・立体図）

別図２

緊急救助用スペース（進入表面､転移表面の平面図･断面図･立体図）

別図３

進入表面が直線にとれない場合・夜間視認処置を必要とする物件等

別図４

着陸帯標識等

別図５

認識番号等

別図６

待避標識等

様式第１号

緊急離着陸場等設計届出書

様式第２号

緊急離着陸場等設置届出書

様式第３号

緊急離着陸場等届出事項変更届出書

ヘリ コ プ タ ー 屋 上 緊 急 離 着 陸 場 等設 置 指 導 基 準
１

目的
こ の 基 準 は 、「 高 層 建 築 物 等 に お け る ヘ リ コ プ タ ー の 屋 上 緊 急 離 着 陸 場 等の 設 置 推 進 に つ い て 」（ 平 成 ２ 年 ２ 月 ６ 日 消 防 消 第 ２ ０ 号 等 消 防 庁 消 防 課 長等通達）に基づき、航空法（昭和２７年法律第２３１号）第８１条の２の適用を受ける状況下で消防活動が有効かつ安全に行えるために、高層建築物等の屋上に設置する緊急離着陸場及びこれらに設置する建築物の屋上構造に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

２

用語の定義
こ の 基 準 の 用 語 の 定 義 は 、 消 防 法 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ８ ６ 号 ）、 消 防 法
施 行 令 （ 昭 和 ３ ６ 年 政 令 第 ３ ７ 号 ）、 建 築 基 準 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １号 ）、 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ５ 年 政 令 第 ３ ３ ８ 号 ）、 航 空 法 （ 昭 和 ２ ７年法律第２３１号）及び航空法施行規則（昭和２７年運輸省令第５６号）の例によるもののほか、次に掲げるところによる。
（１）緊急離着陸場
災害活動に際し、航空法第７９条で定めるヘリコプターの離着陸できる場所以外で消防機関等のヘリコプターが離着陸する場所。
（２）ホバリング
ヘリコプターが救助や物資供給のため建築物上の一定の高さの空中で停止すること。
（３）緊急救助用スペース
ホバリングにより救助活動等を行えるような要件（障害物のないこと、広さ、必要な設備）を備えた建築物の屋上スペース。
（４）高度医療施設
救急医療対策事業実施要綱（昭和５２年７月６日厚生省医発第６９２号）に定める救命救急センター及びこれらに準ずる医療機関。
（５）緊急用ヘリコプター
航空法第８１条の２の適用を受ける状況下で消防活動を行うヘリコプ
ター。
３

設置対象物及び設置区分
ヘリコプターの着陸またはホバリングするために必要な進入表面及び転移表面が確保されている建築物にあっては、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める緊急離着陸場等を設置する。
（１）軒高３１メートルを超え１００メートル以下の建築物で、非常用エレベーターの設置を要するもの。
緊急離着陸場 Ⓗ 又は緊急救助用スペース Ⓡ（２）軒高１００メートルを超える建築物で、非常用エレベーターの設置を要するもの。
緊急離着陸場 Ⓗ
1

（３）高度医療施設
緊急離着陸場 Ⓗ
医療機関への緊急離着陸場等の設置にあたっては、高度医療施設以外のものについても可能な限り緊急離着陸場とすること。
４進入表面及び転移表面（別図１～３参照）
ヘリコプターが着陸又はホバリングするために必要な進入表面及び転移表面は、次の各号に定めるものにすべて該当すること。
（１）進入区域の長さを５００メートル、幅を着陸帯から５００メートル離れた地点で２００メートルとした場合の進入表面が、原則として直線の２方向に設定すること。
ただし、進入表面が直線の２方向に設定できない場合は、９０度以上の間隔を設けて進入表面が設定できるものとする。
また、進入表面の中心線の方向は、緊急離着陸場等の辺と直行させること。
（２）進入表面の勾配は、緊急離着陸場を設置する場合は５分の１以下、緊急救助用スペースを設置する場合は３分の１以下とし、当該表面上に物件等が突出していないこと。
（３）転移表面は、勾配を１分の１以下、高さを４５メートルとし、当該表面上に物件等が突出していないこと。
また、着陸帯及び緊急救助用スペースから１０メートル以内の区域で、勾配２分の１の表面から突出した避雷針等の夜間視認が困難な物件は、
低光度航空障害灯（灯火は、航空赤の不動光で、光源の中心を含む水平面下１５度より上方のすべての方向から視認できるもの。光度は、１０カンデラ以上）を設置すること。
ただし、低光度航空障害灯を設置しがたい場合は、蛍光塗料を塗色する 等 、 夜 間 視 認 処 置 を 施 す こ と 。（ 別 図 ３ ）（４）緊急救助用スペースの設置について前（１）～（３）の規定によりがたい場合は、進入表面及び転移表面を最高５メートルまで垂直上方に移行できるものとする。
５

緊急離着陸場の設置基準
緊急離着陸場は、次の各号に掲げる基準により設置するものとする。
（１）大きさ・構造等
ア 着陸帯の長さ及び幅は、原則としてそれぞれ２０ｍ以上とすること。
イ 着陸帯には、黄色の蛍光塗料又は黄色のビーズ入りトラフィックペ
イントで着陸帯及び着陸区域の境界線、着陸帯標識Ⓗ 、最大荷重標識、認識番号を別図４・５に基づき表示すること。
なお、認識番号は緊急離着陸場本体の着工後に指定するものとする。
ウ 緊急離着陸場の床面に必要な強度は、１２トン以上（全備重量の２．
２５倍の荷重が短期的に掛かるもの）として設計すること。
エ 床面の構造は、次によること。
2

（ア）床面の構造はプラットホーム式、通常床式又はグレーチング方式のいずれかとし、床面は滑り防止の措置を施すこと。
（イ）通常床式とは、建築物屋上床に直接着陸帯等を設置するものをいう。
（ウ）プラットホーム式とは、建築物屋上床の上部に、別に着陸帯等用に床を設け、屋上床と着陸帯等床との間に空間を設けたものをいう。
（エ）グレーチング方式とは、床面構造をプラットホーム式とした場合の床を、グレーチング、エキスパンドメタル等の床材により設置したものをいう。
床面構造をグレーチング方式とした場合、着陸帯標識等は直接床材に塗料等で表示してよいものとする。
ただし、グレーチング等の網目の大きいものの場合は、上空からの視認性を高めるため、塗色する部分を平板なプレートで補うか、又は網目の側面まで塗色する等の措置を講じること。
（オ）Ⓗの表示方向は、進入方向から確認できる向きとすること。
（カ）床面の最大縦横勾配は２パーセント以下とすること。
（２）夜間照明設備
ア 着陸帯の付近に進入表面及び転移表面に突出しない範囲で着陸区域照明灯（灯火は航空可変白の不動光で、配光は着陸区域の全面を照明し、着陸帯標識Ⓗの水平面照度が１０ルクス以上）を設置し、進入方向とは対向しない配置とすること。
L(cd)
＊
θℓ

E(lx)
水平面照度計算式
2E= L×COSθ / ℓ ≧ １ ０ lx
イ

着 陸 区 域 の 境 界 線 の 中 心 か ら 外 側 １ .５ メ ー ト ル 以 内 に 境 界 灯 （ 灯 火は、航空白又は黄の不動光で光源の中心を含む水平面から上方最小限３０度までのすべての角度から見えるもの。光源は、１０カンデラ以上）を等間隔に８個以上設けること。また、境界灯は原則として埋込型とすること。
ウ 屋 上 出 入 口 か ら 待 避 場 所 へ 通 じ る 通 路 ･階 段 等 に 有 効 な 照 明 灯 を 設 置すること。
エ 非常電源として連続４時間以上の電源供給が可能な自家発電設備を設置すること。
非常電源に使用する自家発電設備は「自家発電設備の基準を定める件 」（ 昭 和 ４ ８ 年 消 防 庁 告 示 第 １ 号 ） 等 の 規 定 を 満 足 さ せ る こ と と し 、特に次の点に留意すること。
3

（ア）社団法人日本内燃力発電設備協会自家発電設備認定委員会の認定品を使用する場合は、長時間型の認定品を使用すること。
（イ）自家発電設備の燃料容量は、自家発電設備出力算定の対象となるすべての負荷を、４時間以上連続運転可能とする容量とすること。
オ 点灯方式は、防災センター等からの遠隔操作及び待避場所付近に設けた操作盤により、必要時に点灯でき、かつ防災センター等で点灯が確認できるものであること。
カ 非常電源からの配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、耐火構造で造った主要構造部に埋設するか、または、これと同等以上の耐火保護処置をとること。ただし、非常電源装置が屋上に設置されている場合は、耐火保護処置を必要としない。
（３）脱落転落防止施設
緊急用ヘリコプターの脱落及び屋上避難者、消防隊員等の転落を防止するため、次の基準により脱落転落防止施設を設置すること。
ア 進入表面及び転移表面に突出しない構造であること。
イ 構造は、高さ４０センチメートル以上の手すり壁、さく、若しくは金網又は長さ１メートル以上で勾配５分の１の傾斜床とすること。
（４）燃料流出防止施設
緊急用ヘリコプターの搭載燃料が流出した場合、雨水排出口に流れ込まないよう、次の基準により燃料流出防止施設を設置すること。
ア １ ,０ ０ ０ リ ッ ト ル 以 上 の 有 効 容 量 を 確 保 で き る こ と 。
イ ためます等が２以上ある場合の貯油量計算は、その合計容量とすること。
ウ ためます、側溝、または屋上部分等を利用して、流失した燃料等を貯 留 す る 場 合 は 、 い ず れ の 場 合 も １ ,０ ０ ０ リ ッ ト ル 以 上 溜 め る こ と ができることとし、最終のためます等には、竪樋（雨水排水口）に燃料が流れ込まないよう、蓋又はバルブを設けること。
この場合、緊急時のバルブ等の操作要領を屋上待避場所付近及び防災センターに掲示すること。
エ プラットホーム式の緊急離着陸場にあっては、当該部分の雨水、流出した燃料等はすべて専用の排水管に集水し、ガソリントラップ等を経由したうえで排水される構造とすること。
オ ２基以上に分割してガソリントラップ等を設置する場合は、排水管で そ れ ぞ れ を 直 列 に つ な ぎ 、 合 計 で １ ,０ ０ ０ リ ッ ト ル 以 上 の 燃 料 を 分離できる構造とすること。
カ 緊急離着陸場の床をグレーチング方式とする場合は、原則としてグレーチング床の直下全面に、燃料流出防止施設に接続され、かつ風が上下方向に流通しない構造の専用のパン等を設置すること。
ただし、着陸区域の外周部分については専用のパン等を設置しない構造も可能とするが、この場合、パン等のないグレーチング部分から燃料が落下することがあった場合でも、燃料が屋上の強風により飛散する恐れや、屋上の排水口に直接流入することのない構造とすること。
4

（５）待避場所
屋上に緊急用ヘリコプターが接近した場合、屋上避難者等が待避するための場所を次により設けること。
ア 待避場所は、緊急離着陸場等の直近に設けること。
ただし、緊急離着陸場等をプラットホーム式とした場合は、屋上部分とすることができる。
イ 待避場所から緊急離着陸場等に至る部分に段差がある場合は、容易に接近できるよう階段等を設けること。
ウ 待避場所には、別図６に示す待避標識を表示するとともに、ゼブラマーク等により区域を表示すること。
エ 待避場所の面積は、おおむね５０㎡以上とすること。
オ 待避場所範囲内は緊急時の事故防止のため、床面段差やビーム等の障害物がないものとすること。また可能なかぎり進入表面直下への配置は避けること。
カ 待避場所をやむを得ず建物内に設置する場合は、屋上出入口への直近でかつ火災による煙の影響を受けない場所とすること。
（６）消防用設備等（緊急離着陸場）
緊急離着陸場付近には次により消火器及び連結送水管を設置すること。
ア 離着陸帯において容易に使用できる位置に設置すること。
イ 消火器は、一般火災に対しては２以上、かつ油火災に対しては３以上の能力単位を有する泡又は強化液消火器を１本以上設置すること。
ウ 連 結 送 水 管 の 放 水 口 は 単 口 型 と し 、 ホ ー ス （ φ ６ ５ ㎜ ×２ ０ ｍ ） ２本以上、噴霧切り替えノズル（口径２３㎜）１本の放水用器具を備えた格納箱を設置すること。
ただし、着陸帯上で使用するのに必要な長さ以上の本数のホースを備えること。
（７）連絡装置
待避場所付近に、屋上と防災センター等とが連絡できる非常電源を有するインターホン等の連絡装置を設置すること。
なお、非常電話を連絡装置とする場合は、消防法施行令第２４条に掲げる放送設備の起動装置とならないようにすること。
６

緊急救助用スペースの設置基準
緊急救助用スペースは、次の各号に掲げる基準により設置するものとする。
（１）大きさ・構造等
ア 緊急救助用スペースの長さ及び幅は、原則としてそれぞれ１０メートル以上とすること。
イ 緊急救助用スペースには、黄色の蛍光塗料又は黄色のビーズ入りトラフィックペイントで緊急救助用スペースの境界線、Ⓡの標識及び認識番号を別図４・５に基づき表示すること。
なお、認識番号は緊急救助用スペース本体の着工後に指定する。
5

ウエ

床面の強度は、通常床強度とすること。
床面の構造は、前記５（１）エ の基準に基づき設置すること。
ただし、床面の最大縦横勾配は、消防活動に影響しない程度の表面とすることができるものとする。
（２）夜間照明設備
前記５（２）の基準に基づき設置すること。
なお、境界灯は埋込型又は地上型とし、緊急救助用スペースの境界線 の 中 心 か ら 外 側 １ .５ メ ー ト ル 以 内 に 等 間 隔 に ８ 個 以 上 設 け る こ と 。
（３）転落防止施設
屋上避難者、消防隊員等の転落を防止するため、次の基準により脱落転落防止施設を設置すること。
ア 進入表面及び転移表面に突出しない構造であること。
イ 構 造 は 、 高 さ １ .１ メ ー ト ル 以 上 の 手 す り 壁 、 さ く 、 若 し く は 金 網 によるものとする。
ただし、屋上中心部に設置する場合等で、避難者、消防隊員等の転落危険が極めて小さいと認められる場合は、その高さを４０センチメートル以上とすることができるものとする。
（４）待避場所
前記５（５）の基準に基づき設置すること。
（５）連絡装置
前記５（７）の基準に基づき設置すること。
７

屋上出入口の構造等
屋上の出入口は、次の各号に掲げる基準による構造とすること。
（１）屋上の出入口と緊急離着陸場等は原則として段差のない通路で連絡すること。
（２）屋上出入口は、避難階段及び非常用エレベーター等と有効に通じていること。
（３）屋上出入口の扉は、外部からは消防隊員が、内部からは屋上避難者等が通行できるように、自火報連動及び防災センター等での解錠操作が可能な電気錠、又は破壊錠等の非常解錠できる構造のものとすること。
（４）階段室の屋上部分には、附室、前室等緩衝空間を設置すること。
（５）屋上出入口の扉の内側及び非常用エレベーターが着床する最上階のロビーから緊急離着陸場等へ至る要所々に、緊急離着陸場等へ至る経路を示 し た 案 内 標 識 を 掲 出 す る こ と 。（ 図 ６ 参 照 ）なお、案内標識としての機能を保つものであれば、建物内の内装デザイン等に調和させたものでも可能とする。
（６）高度医療施設の屋上出入口は、担架、ストレッチャー等が通行できるために必要な幅員を確保すること。

6

８排煙排出口の位置
屋上等に機械排煙設備の排出口を設置する場合は、排出された煙により消防活動や避難に支障とならないよう配置すること。

９ 非常用エレベーター（１）非常用エレベーターのある建物は、原則として１基以上の非常用エレベーターを屋上に着床させること。
（２）非常用エレベーターの着床を屋上直下の階までとする場合は、非常用エレベーターロビーから屋上出入口までの間が、火災時の煙の影響を受けず有効に通じている構造とすること。
（３）高度医療施設に設置する非常用エレベーターは、非常用エレベーターのかごの内寸は担架、ストレッチャー等を収容できる大きさとし、着陸帯から直接又はスロープ等を使用して、ストレッチャー等が乗り込める構造とすること。
10

屋上緑化導入の場合の設置基準
屋上緑化を導入する場合の、緊急離着陸場等の設置基準については次のとおりとする。
（１）床面仕上げ
着陸帯及び待避場所の床面仕上げは、芝や苔類等の地被植物とし、消防活動上支障とならない平坦なもので、かつ、ヘリコプターのダウンウ
ォ ッ シ ュ （ 最 大 瞬 間 風 速 ： ２ ２ ｍ /sec 程 度 ） に よ り 飛 散 し な い よ う ネ ット等で覆うなどの飛散防止措置を講じること。
また、ネットを使用する場合、網目の大きさ等については引っ掛けて転倒するなどの恐れがないよう考慮すること。
（２）着陸帯標識等
境界線、着陸帯標識等の表示及び境界灯の照明を隠蔽又は識別を妨げることのないよう、定期的な維持管理を行うこと。
（３）待避場所
待避場所を緑化し、ゼブラマーク等でその区域を表示できない場合は、待避標識とともに待避場所区域を明示した表示図等を掲示するなど、屋上避難者等が容易にその区域を判別できるような措置を講じること。
（４）その他
ア 屋上に樹木等を設ける場合は、進入表面及び転移表面に干渉しない高さのものとし、定期的に手入れを行い、常に適正な状態を維持すること。
イ 着陸帯及び待避場所周辺に低木の樹木等を設ける場合及び屋上緑化
植物については、ベルトで固定するなどの飛散防止措置を講じること。

7

11 維 持 管 理（１）緊急離着陸場等に係る各施設については、消防活動を行う際に有効に活用できるよう適正に維持管理すること。
（２）転落事故等の防止のため、緊急離着陸場等への平常時の立ち入りを禁止する措置を講じること。
なお、屋上緑化等により通常に緊急離着陸場等への立ち入りを認める
場合は、転落事故等の防止対策はもちろんのこと、設備の維持管理についても十分に注意をはらうこと。
12基準の特例
緊急離着陸場等の設置については、消防長が防火対象物の位置、構造及び設備等の状況から判断して、この基準によらなくとも消防活動上支障がないと認めるときは、この基準によらないことができる。

13 図 書 の 提 出（１）緊急離着陸場等設計届
緊急離着陸場等を設置するときは、建物本体着工までに消防本部と事前協議を行い、次の各号に掲げる図書を各３部（正２部、副１部）提出すること。
なお、届出番号は消防本部が指定する。
ア 緊急離着陸場等設計届出書（様式第１号）
イ 配 置 図 （ 建 物 敷 地 周 辺 を 含 む も の 。 1/500 以 上 ）ウ 各 階 平 面 図 （ 1/500 以 上 ）エ 進入表面、転移表面の水平投影図（図１・２参照）（ ア ） 進 入 表 面 、 転 移 表 面 全 体 が 投 影 さ れ た 周 辺 全 体 図 （ 1/2,500 以上）（ イ ） 建 築 物 の 屋 上 （ 緊 急 離 着 陸 場 等 の 設 置 階 ） の 詳 細 平 面 図 （ 1/200以上）
オ 進入表面、転移表面の断面図（図１・２参照）
建築物の屋上部分のみに係る、進入表面、転移表面２方向からの詳
細 断 面 図 （ 1/200 以 上 ）カ 夜間照明設備、連絡装置、案内標識の配置図（詳細平面図に明記も可）及び各仕様書等（ 照 明 設 備 照 度 計 算 書 、 非 常 電 源 連 続 運 転 計 算 書 を 添 付 す る こ と 。）
キ 緊急離着陸場設置の場合は次の図書等も添付すること。
（ア）着陸床面強度計算書（イ）燃料流出防止施設の構造書又は仕様書等（ウ）消防用設備等の配置図（詳細平面図に明記も可）及び仕様書等（２）緊急離着陸場等設置届
緊急離着陸場等の設置を完了したときは、消防本部の行う完成検査を受けるまでに、設計届出書において消防本部より指導を受けた箇所を修
正のうえ、緊急離着陸場等設置届出書（様式第２号）を３部（正２部、8

副１部）提出すること。
なお、添付図面は努めてＡ３版とすること。
ア 緊急離着陸場等設置届出書（様式第２号）
イ 前記（１）イ～キに掲げる図書（指導事項を修正したもの）
ウ 認識番号は、緊急離着陸場等設計届の届出番号とする。
（３）緊急離着陸場等届出事項変更届
緊急離着陸場等の設置後、本設置基準に関係する変更点が生じた場合は、消防本部と事前協議のうえ緊急離着陸場等届出事項変更届出書（様式３第号）を３部（正２部、副１部）提出すること。
ア 緊急離着陸場等届出事項変更届出書（様式第３号）
イ 変更に係る図面等（配置図、平面図、断面図等）
14

委任
この指導基準の定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定めることができるものとする。

附 則
１ 平成５年１２月７日制定
附 則
１ 平成１９年９月５日一部改正
附 則
１ この基準は、平成２６年１月１日から施行し、同日以降に新たに事前協議を行う開発事業について適用する。
２ ヘリコプター屋上緊急離着陸場等設置指導基準細目（平成１９年９月５日）は廃止する。
附 則
１ 令和元年５月１日一部改正
附 則
１ この一部改正は、令和２年４月１日から施行し、同日以降に新たに事前協議を行う開発事業について適用する。

9平面図

急

離進入区域

着陸200 m１（進入区域の表面を進入表面という）

場

進入区域

転移表面

（進入区域の表面を進入表面という）

Ｈ

緊

図

200 m

別22 5 m2 25 m
着陸帯

50 0 m

500 m

進入表面断面図
進入 表面（ 勾配５ 分の１ 以下）
1/5

1/5
500 m

500 m

着陸帯

転移表面（勾配１分の１以下）

転移表面断面図
45 m

45 m
1 /1
45 m

1/ 1

着陸帯

45 m

進入表面

立体図

20 0

進入区域

転移 表面（ 両側２ 方向に とる）

45 m

45m

Ｈ
着陸帯

■8m

225m

500m別平面図

救助用

進入区域

ス

ペース

進入区域

転移表面

200 m

（進入区域の表面を進入表面という）

２（進入区域の表面を進入表面という）

200 m

急Ｒ

緊

図

1 35 m
135 m
緊急救助用スペース50 0 m

進入表面断面図
垂直上方に5mま で 移 行 可 能

50 0 m

進 入表面 （勾配 ３分の １以下 ）
1/ 3

1 /3

50 0 m

5 00 m
緊急救助用スペース

転移表面（勾配１分の１以下）

転移表面断面図45m

垂直上方に5mま で 移 行 可 能

4 5m
1 /1

1/1

45 m

45m

緊急救助用スペース

進入表面

立体図

2 00

進入区域

転移表面（両側２方向にとる）

m

Ｒ

45 m

45m

緊急 救助用 スペー ス

■
9513m

500m

別４ (1) 進 入 表 面 が 直 線 にと れな い 場 合200m

500m

90度 以 上
（ただし、着陸帯の辺と直交すること）
500m

200m

４ (3) 夜 間 視 認 処 置 を 必要 とす る 物 件 等

121

1

ＰＨ10m

緊急救助用スペースの場合は、転移表面を垂 直 上 方 5mま で 移 行 可 能

■
10

図

３

別30 0図

４

着陸帯の境界線

1 , 50 0

認識番号

3 00

着陸区域の境界線

500

1 00

4 ,0 0 0

50 0

7 ,0 0 0

3 00

500

4 ,0 0 0

2 0 ,0 0 0
1 7 ,0 0 0

5 00

1, 5 00

3 , 00 0

最大荷重標識1, 5 00

17 , 00 0
20 , 00 0

1, 5 00

SL
境界線

325

30 0

1, 5 00

3 , 00 0

5 , 00 0

R81, 5 0030 0

認識番号

1 0, 0 00

3 00

3 00

R25030

SLR

030

300

10 , 00 0
1 , 17 582 5

2 ,0 0 0

単 位 は mmと す る 。

■
11

1 10300

11 055 0

110
1 50

500

300
55 0

1 10

■

1280

40

450

3 00

1 10
2 00

2 00

110

45 0540

450

450
30 0

2 00

20 0
20 0 3 90

図71 0

20 0

3 90

40

90 0

41 0

16 0 2 00

20 0 2 00

20055 03 3060

23 0号

2 00

61 01 60

7 50

16 0500

2 00

2 00

3 60

1 , 30 0番540

2 00

600

20 0

1 55

450

20 0 30 0

5 50

45 04 500350700

1 , 30 0

200

1 10

識26 0 2 8 0 2 0 020 02 00

280 2801165 08 00

75 074 0

認6 50

30 0 2 00

5 50

1 , 30 0

別図面20 0

4 50

70

4 50

45 011 0※ ・ 単 位 は m mと す る 。

・ 特 記 な き 線 は 幅 1 1 0m m と す る 。

５別 図 ６

待 避 標 識

緊急用ヘリコプターが接近した
らこの場所に待機して下さい(1)

標識の大きさは、1,250 ㎜×350 ㎜とすること(2)

標識の材質は問わない。（床に直に記載してもよい。
）(3)

白地に赤枠とし、文字は赤色とすること(4)

文字の大きさは、75 ㎜角とし、字体はゴシックとすること(5)

枠、文字の幅については問わない。

案 内 標 識(1)

原則として白地に文字及び矢印は赤色とする。
（矢印の方向等は、設置する場所に応じて適時変更すること）※(2)

標識の大きさ、材質及び文字の大きさ、字体等は問わない。

(3)

ホテル等については英文併記が望ましい。

緊急救助用スペースの場合は、「ヘリコプター緊急救助用スペース」と表示すること

ヘリコプター緊急離着陸場

様式第１号

緊 急 離 着 陸 場 等 設 計 届 出 書
令和

高槻

市

消防年月日

長
届出者住所
電話
氏名印

緊急離着陸場等の設置計画について、次のとおり届け出ます。
種別名

称

所

在地

設

計者

緊急離着陸場

Ⓗ

工

TEL

者

名称・所在地建

築Ⓡ

緊急救助用スペース

名称・所在地施

届出番号

物

構造・規模等

TEL

用途

構面

積

建階

数

地上㎡造
・階、地下㎡階、PHm

軒高さ

延階m

最高高さ

屋上に通ずる階段数（） 屋上の施錠方法：内（非常用 EV 設置数 （） 屋上着床の有無： 無 ・ 有（）外（））基H･R 床面構造等構造（脱落転落防止

手摺・袖壁・金網・傾斜床

待避場所面積着 陸 区 域

照明灯数

機種()光度()cd･使用電球()w

照 明 設 備境界灯数

機種()光度()cd･使用電球()w

消防用設備等消火器(基)･連送放水口(単口:

令和年）
・大きさ（）m×（

月日 予定）t 耐圧㎡口)･連絡装置種別(その他設置設備竣工予定年月日）m・（)

様式第２号

緊 急 離 着 陸 場 等 設 置 届 出 書
令和高槻

市

消防年月日

長
届出者住所
電話氏名印

緊急離着陸場等の設置完了について、次のとおり届け出ます。
種別名称所

在地

設

計者

緊急離着陸場Ⓗ工TEL者

名称・所在地建

築Ⓡ

緊急救助用スペース

名称・所在地施

認識番号

物

構造・規模等

TEL

用途

構面

積

建階

数

地上㎡造・延階、地下m

軒高さ㎡階、PH階m

最高高さ

屋上に通ずる階段数（） 屋上の施錠方法：内（

非常用 EV 設置数 （） 屋上着床の有無： 無 ・ 有（）外（））基H･R 床面構造等構造（

脱落転落防止手摺・袖壁・金網・傾斜床

待避場所面積着 陸 区 域

照明灯数

機種()光度()cd･使用電球()w

照 明 設 備境界灯数

機種()光度()cd･使用電球()w

消防用設備等消火器(）・大きさ（基)･連送放水口(単口:）m×（）m・（）t 耐圧㎡口)･連絡装置種別()

その他設置設備
防災センター等緊急連絡先：（
竣工年月日： 令和 年 月 日）TEL

消防同意： 令和 年 月 日

消予第号

様式第３号

緊急離着陸場等届出事項変更届出書
令和高槻

市

消防年月日

長
届出者住所
電話
氏名

印

緊急離着陸場等の設置届出事項に変更がありましたので、次のとおり届け出ます。
認識番号
種別名

称所

在

緊急離着陸場Ⓗ年

月

緊急救助用スペース地

竣 工 年 月 日

変 更 事 項変 更 理 由添 付 書 類令和日Ⓡ