【ESSESS-U4X1/U4M1】
U4X1/U4M1】
太陽光発電2
太陽光発電2台設置配線
設置配線①
配線① - 全負荷対応型

目次自動切替分電盤（MA3237AC7-*-R）を使用する場合.................................................................................２
自動切替分電盤（EH-F1333-*-R）を使用する場合......................................................................................３

U4-a93

【ESSESS-U4X1/U4M1】
U4X1/U4M1】 - 自動切替分電盤（MA3237AC7
自動切替分電盤（MA3237AC7MA3237AC7-*-R）を使用する場合
太陽光発電2台設置配線① - 全負荷対応型
幹線ケーブル２

逆潮流防止用CT（押し上げ「有」、押し上げ「無」とも、この位置に取り付けてください。）

系統 1φ3W 100/200V
UN W
U N W

スマートメーターWH停電時に連系運転しない太陽光発電の配線

自動切替分電盤（ MA3237AC7MA3237AC7-＊-R ）WH
連系運転用ブレーカ

K
赤

家庭負荷

白

⿊

主幹ブレーカ

停電時に連系運転する太陽光発電の配線
⿊

B

AON標
準分電盤

自立運転用ブレーカ

自動切替スイッチ
75A

A

B

75A

スマートメーターを設置している場合

送り端子台
定格150A

A

B

ONK

白30A

L
L

赤

PV電力監視用CT（2本のU相赤線のみを１つのCTで挟んでください）

LK

入
入

20A

赤

契約ブレーカまたはMCCB(契約ブレーカを設置しない場合は、代わりにMCCBを設置してください。)

ON

白太陽光発電用
ブレーカボックス⿊

太陽光発電用ブレーカ1

白

⿊

赤A

分岐ブレーカ

太陽光発電用ブレーカ2
端子台
定格90A

蓄電システム用
ブレーカ

家庭負荷

入

入

（A：系統 B：蓄電）

太陽光発電1
太陽光発電1

太陽光発電2
太陽光発電2系統出力系統出力
自立出力

幹線ケーブル１PV PCS

PV PCS

AC_CTケーブル（出力5.9kW以下）

系統ケーブル（CV3.5ｓｑ）

・・・

・・・

重要負荷ケーブル(配線長 20m以下：CV3.5sq、20～40m：CV5.5sq)

蓄電ユニット(ESS(ESS-U4X1 / ESSESS-U4M1)

PF管3（φ28）【注意事項】

太陽電池

・停電時、連系運転するPV PCSの出力は5.9kW以下にしてください。

AC_CT

・蓄電ユニットの筐体接地を施してください。

・施工後、盤内の清掃を行い、切り屑等を取り除いてください。
・AC_CTとPV_CTは、設置後に「L」の表記が電力会社側になっていることを確認してください。
・最新の情報はニチコンホームページをご確認ください。

※ 外付け太陽光発電の配線接続の詳細は太陽光発電の施工マニュアルを参考にしてください。

PF管2（φ28）(本自動切替分電盤には、地絡を生じた場合に0.5秒以内に電路を自動的に遮断する装置必要に応じて、適正な端子台を別途設けてください。

太陽電池

太陽電池

停電時に連系運転する太陽光発電

PV_CT・押し上げ「有」、押し上げ「無」ともに同じ接続となります。

・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱等を十分考慮してください。

太陽電池

リモコン

また、PV PCS 2台の合計出力を14kW以下にしてください。

が搭載されているため、C種接地の接地抵抗値を500Ω以内にすることができます。)

PV_CTケーブル

合計出力14kW以下

接地線(IV5.5sq)
PV自立ケーブル(配線長 10m以下：CV3.5sqまたはVVF2.0、10m～40m：CV5.5sqまたはVVF2.6)
C種接地 PF管1（φ28）※PV PCSの自立出力は蓄電池の充電のみに使用され、家庭負荷に給電することはできません。

ルーター等

LANケーブル
リモコンケーブル

ネットワーク

室内リモコン
U4-a93

【ESSESS-U4X1/U4M1】
U4X1/U4M1】 - 自動切替分電盤（EH
自動切替分電盤（EHEH-F1333F1333-*-R）を使用する場合
太陽光発電2台設置配線① - 全負荷対応型

系統 1φ3W 100/200V
逆潮流防止用CT（押し上げ「有」、押し上げ「無」とも、この位置に取り付けてください。）

U N W
U N W

幹線ケーブル２WH

自動切替分電盤（開閉器盤）( EHEH-F1333F1333-*-R )スマートメーター

WH

自立運転用
ブレーカ

LL
K

蓄電システム用
ブレーカ
自動切替スイッチK

標スマートメーターの後段に必ずMCCBを設置してください。

家庭負荷

準送り端子台定格100A

主幹ブレーカ

分電盤

入

入

入

端子台
定格75A

入

入

分岐
ブレーカ

契約ブレーカまたはMCCB(契約ブレーカを設置しない場合は、代わりにMCCBを設置してください。)

家庭負荷

停電時に連系運転しない
太陽光発電の配線

停電時に連系運転する
幹線ケーブル１
太陽光発電の配線
PV電力監視用CT（2本のU相赤線のみを１つのCTで挟んでください）

太陽光発電用ブレーカボックス

AC_CTケーブルL
PV_CTケーブル
K

太陽光発電用ブレーカ1
系統ケーブル(配線長 ～40m：CV3.5sq)
太陽光発電用ブレーカ2
入入※PV PCSの自立出力は蓄電池の充電のみに使用され、家庭負荷に給電することはできません。

重要負荷ケーブル(配線長 20m以下：CV3.5sq、20～40m：CV5.5sq)

蓄電ユニット（ESS
蓄電ユニット（ESSESS-U4X1/ESSU4X1/ESS-U4M1）
U4M1）
太陽光発電1
太陽光発電1

太陽光発電2
太陽光発電2
メンテナンスエリア
自立出力
端子台

PV PCSPV PCS
リモコン
LANケーブル
PV_CT

リモコンケーブル

ネットワーク
室内リモコン

AC_CT

ルーター等

・・・

・・・
PF管
(φ28)

PF管
(φ28)

PF管
(φ28)

【注意事項】
・停電時、連系運転するPV PCSの出力は5.9kW以下にしてください。
また、PV PCS 2台の合計出力を14kW以下にしてください。

接地線(IV5.5sq)

・押し上げ「有」、押し上げ「無」ともに同じ結線となります。
・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱等を十分考慮してください。
アース太陽電池

太陽電池

太陽電池

必要に応じて、適正な端子台を別途設けてください。
・「配線例集リスト」の接続タイプ、太陽電池

停電時に外付け太陽光発電を連系運転の条件を十分ご確認ください。
・最新の情報はニチコンホームページをご確認ください。
停電時に連系運転する太陽光発電※太陽光発電の配線接続の詳細は、合計出力14kW以下U4-a93

当該の施工マニュアルを参照してください。
PV自立入力ケーブル(配線長 10m以下：CV3.5sqまたはVVF2.0、10～40m：CV5.5sqまたはVVF2.6)