大口径产品HUGE FLOW（φ130mm）Series

EP P・SF P・CT J・CT K・CEB Type用 途
一般工业用水、纯水化学药品树脂溶解液特●●长优●可处理200L/min以上的大流量过滤●

减少使用数量、节省安装空间●

根据流体多种产品可选外径达φ130mm的大口径产品多种滤材可供选择势内部构造-与其他形状比较-流 量 特 性 的 比 较
流体: Refined Water 20℃ / 滤芯全长: 250mm / Depth Pleated 10μm

通常种类

Q-Flow type

内筒

外径 83mm

内筒0.020 0.20 2.9

外径 130mm

流量 (gpm)

013.2

26.4

39.6

52.8

66.0

79.3

0.015 0.15 2.2

内筒

滤材滤材MPa bar psid

φ130 HUGE-FLOW压力差

外径 70mm

HUGE FLOW type滤材φ700.010 0.10 1.5Q-Flow
φ83 Qフロー0.005 0.05 0.7

端盖端盖

端盖
0.000 0.00 0.0

内径 25.6mm

内径 49mm

0

内径 52mm材

50100

150200250

质

一览

型号

EPP

SFP

CTJ

CTKCEB类型
材质

300

流量 (liter/minute)深层式（线绕）深层打褶式

打褶式（微孔滤膜）打褶式（微孔滤膜）打褶式（微孔滤膜）

滤材聚丙烯

聚丙烯

疏水性PTFE膜亲水性PTFE膜

聚醚砜膜

内筒聚丙烯聚丙烯

聚丙烯

聚丙烯

聚丙烯

EPP Type
参数

流表示过滤精度

010050100250过滤精度 (μm)

1.05.01025

滤材Polypropylene

内筒Polypropylene

端盖Polypropylene

最高使用压差0.49MPa at 20℃ (71psi at 68ºF)

最高使用温度60℃

全长250mm外径130mm

内径52mm

符合食品卫生标准All raw materials meet the requirement of FDA 21 CFR *1

尺寸

特性

流体: Refined Water 20℃ / 滤芯全长: 250mm

流量 (gpm)
MPa bar psid

026.4

52.8

79.3

0.05 0.5 7.3

0.04 0.4 5.8010

0.03 0.3 4.4
压力差

材质

量

050
100

0.02 0.2 2.9

2500.01 0.1 1.50.00 0.0 0.0*如果需要上述以外性能（长度，形状等），请另行洽询。

0100200300

52.879.3

流量 (liter/minute)*1 可对应的垫片和O型圈材质不包含EPDM

SFP Type
参流数表示过滤精度020045

100200300

过滤精度 (μm)

2.04.51020300.850.700.700.730.70

过滤面积 (m²/250mm)
滤材Polypropylene

内筒Polypropylene

端盖Polypropylene

最高使用压差0.49MPa at 20℃ (71psi at 68ºF)

最高使用温度80℃

全长250mm

外径130mm

内径52mm

符合食品卫生标准All raw materials meet the requirement of FDA 21 CFR *1

尺寸

特性

流体: Refined Water 20℃ / 滤芯全长: 250mm

MPa bar psid

026.4

流量 (gpm)

0.05 0.5 7.3

0.04 0.4 5.8

0.03 0.3 4.4
压力差

材质

量0200450.02 0.2 2.9

0.01 0.1 1.5100200300

0.00 0.0 0.00100200300

流量 (liter/minute)*如果需要上述以外性能（长度，形状等），请另行洽询。
*1 可对应的垫片和O型圈材质不包含EPDM

CTJ Type
流数表示过滤精度005010030100

过滤精度 (μm)

0.451.03.010过滤面积 (m²/250mm)

2.11

滤材

Hydrophobic PTFE Membrane

内筒Polypropylene

材质端盖

Polypropylene

最高使用压差0.49MPa at 20℃ (71psi at 68ºF)

最高使用温度80℃

全长250mm

外径130mm

内径52mm

符合食品卫生标准All raw materials meet the requirement of FDA 21 CFR *1尺寸

*如果需要上述以外性能（长度，形状等），请另行洽询。
*1 可对应的垫片和O型圈材质不包含EPDM

量特性流体: Refined Water 20℃ / 滤芯全长: 250mm

MPa bar psid

026.4

0.05 0.5 7.3

流量 (gpm)

52.892.5005010

0.04 0.4 5.8

0.03 0.3 4.4
压力差

参030

0.02 0.2 2.9100

0.01 0.1 1.50.00 0.0 0.00100

200

流量 (liter/minute)

300

CTK Type
流数

表示过滤精度010030

过滤精度 (μm)

1.03.0过滤面积 (m²/250mm)

2.11

滤材

Hydrophilic PTFE Membrane

内筒

Polypropylene

材质

尺寸

端盖

Polypropylene

最高使用压差0.49MPa at 20℃ (71psi at 68ºF)

最高使用温度80℃

全长250mm

外径130mm量特性

流体: Refined Water 20℃ / 滤芯全长: 250mm

流量 (gpm)
MPa bar psid

026.452.8

79.3

0.05 0.5 7.3010

0.04 0.4 5.80.03 0.3 4.4
压力差

参030

0.02 0.2 2.90.01 0.1 1.5

内径52mm

符合食品卫生标准All raw materials meet the requirement of FDA 21 CFR *10.00 0.0 0.00100200300

流量 (liter/minute)*如果需要上述以外性能（长度，形状等），请另行洽询。
*1 可对应的垫片和O型圈材质不包含EPDM

CEB Type
流数表示过滤精度002005012

过滤精度 (μm)

0.20.451.2

过滤面积 (m²/250mm)

2.10

滤材

Polyethersulfone Membrane

内筒

Polypropylene

端盖Polypropylene

最高使用压差0.49MPa at 20℃ (71psi at 68ºF)材质

尺寸

最高使用温度80℃

全长250mm

外径130mm

内径52mm

符合食品卫生标准All raw materials meet the requirement of FDA 21 CFR *1*如果需要上述以外性能（长度，形状等），请另行洽询。
*1 可对应的垫片和O型圈材质不包含EPDM

量特性

流体: Refined Water 20℃ / 滤芯全长: 250mm

流量 (gpm)
MPa bar psid

026.4

52.8

79.30020.05 0.5 7.3

0.04 0.4 5.8005

0.03 0.3 4.4
压力差

参0.02 0.2 2.9012

0.01 0.1 1.50.00 0.0 0.00100

200

流量 (liter/minute)

300

型

号

表示

方法

全长型号

过滤精度O型圈

形状250L- S F P -0 2 0EH

250 = 250mm

EPPSFPEPPCTJCTKCEBS = Silicone
E = EPDMSFP, CTJ, CTK, CEB

010 = 1.0μm
050 = 5.0μm

002 = 0.2 μm
005 = 0.45μm

030 = 3.0 μm
045 = 4.5 μm

100 = 10 μm
250 = 25 μm

010 = 1.0 μm
012 = 1.2 μm

100 = 10 μm
200 = 20 μm

020 = 2.0 μm

300 = 30 μm

形

H = 单边开口(单支O圈)T = FEP Encapsulated FKM
N = NBR
V

FKM

状SFP, CTJ, CTK, CEB
H TypeEPP H Type专

用

过滤

器的介

绍

HUGE-FLOW用滤芯过滤器HA Type用途一般产业
化学/电子

主要式样
：0.98MPa设计耐压：SUS304
主要材质内外表面处理 ：抛光后电解抛光型号表示方法全长形状型号

可安装滤芯数量O型圈

250H-HA-001

N250 = 250mm

H = 单边开口001 = 1pc(单支O圈)S = Silicone

N = NBRE = EPDM

V = FKM*型录内容可能随时修正，敬请见谅。
*该目录中的性能数值为敝司在特定条件下得出的代表数据。

敝司制造与生产管理系统符合
ISO9001认证 。

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan
TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokiglobal.com

认证范围滤芯，过滤器及过滤设备的设计，开发，生产和销售 。

2nd Issue
HFlow220220CK