WS-22,22N,22C,22CN Type Solenoid Valve (for Liquids or Gases)（通電開）WS-22,22N、22C,22CN 型 電磁弁（液体・気体用）製品記号 WS22-F
WS22N-F（通電開、水道法性能基準適合品）［］

WS22C-F（通電閉）
WS22CN-F（通電閉、水道法性能基準適合品）

ダイヤフラム式・ねじ込形
水道法性能基準適合品（WS-22N,22CN型）

生産設備

建築設備

ねじ込形の WS-22 型シリーズ
電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品 WS-12 型シ
リーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。また、省電力化、RoHS 指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。など■特ダイヤフラム式長● 当社従来品比、3 倍以上の耐久性です。

● ウォータハンマ緩和機構を備えています。

● 0 〜 1.0MPa までの広い圧力範囲で使用● コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を● 液体・気体用です。

● タテ・ヨコ取付自由です。

できます。

■仕通電開作動※漏水遮断用途でご使用の場合はお問い合わせください。

採用しています。

様通電閉

型式

WS-22 型

WS-22N 型

WS-22C 型

WS-22CN 型

製品記号WS22-F

WS22N-F

WS22C-F

WS22CN-F

呼び径

10 〜 50

適用流体

水・空気注 1．・不活性ガス注 2．・油（灯油・軽油程度）注 3．

流体温度

5 〜 60℃

流体粘度

20cSt 以下

適用圧力

0 〜 1.0MPa

弁前後の最小差圧

0MPa（コイルが水平の場合は 0.03MPa）

許容漏洩量なし（圧力計目視、気体は 0.02 〜 1.0MPa 時）

定格電圧AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz 共用注 4．

絶縁種別

B種

周囲温度

5 〜 60℃

保護構造

防塵・防沫（IP54 相当）
・屋内用（屋外で使用する場合は、TB-03 型端子箱を併用してください。注5．）

端接続

JIS Rc ねじ

材質

本体（CAC408）、ダイヤフラム（NBR）

取付姿勢

水平・垂直（取付配管に対しコイル下向き除く）

本体耐圧性能水圧にて 2.0MPa 水圧にて 1.75MPa 水圧にて 2.0MPa 水圧にて 1.75MPa

注 1．オイルフリーコンプレッサー（ターボ形圧縮機や容積形圧縮機（ロータリー式無給油タイプ））によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります（オゾンクラックの発生）。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。
注 2．可燃性ガスには使用できません。
注 3．燃料油及び、軽油用の場合はご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。
（コイル形状、仕様が異なります。
）
注 4．他の特殊電圧はお問い合わせください。
、TB-03C 型端子箱付の場合は防塵・防沫形（IP54注 5．端子箱付は専用電圧となり、TB-03 型端子箱付の場合は防雨形（IP03 相当）相当）となります。
（端子箱については、380 頁をご参照ください。
）
注 6．電磁石の吸着音を低減した消音形の WS-22S 型も製作しています。
注 7．リード線結線方法は、380 頁をご参照ください。

■寸法・電流値表
10152025324050d3／8631／2633／48019011／410611／211814015151822273037LG

電流値

電磁弁

12292（168） 92（168） 94（169） 100（175） 138（203） 141（206） 153（218）

HWS-22,22N型（mm）

呼び径

ポート径18182328324048Cv値

34710172030

質量（kg）

1（1.4）

1（1.4）

1.1（1.5）

1.6（2）

2.6（3）

AC100V(A) AC200V

3.5（3.9） 5.1（5.5）

定格

0.26（0.35）

0.40（0.35）

起動

0.76（1.30）

1.55（1.30）

定格

0.13（0.18）

0.20（0.18）

起動

0.38（0.65）

0.78（0.65）（■構造図）内は通電閉形の場合

WS-22C,22CN型

Ｈ

Ｈ

WS-22,22N型

Rc.d

IN

Ｌ

WS-22C,22CN型

336 S240148A

注 1．呼び径により構造が多少異なります。
注 2．面間寸法は旧 WS-12,12N,12C,12CN 型と同じです。

OUT

ＬＧ

Ｇ

Rc.dOUTINDATA/WS,WF Type Solenoid Valve (for Liquids or Gases)

資料/WS、WF 型 電磁弁（液体・気体用）

呼び径選定図表〈水用〉
適用型式

WS/WF-12,12N,12C,12CN型
WS/WF-22,22N,22C,22CN,22K,22CK型
WS/WF-25,25N,25C,25CN型
差圧(ΔP) MPa
0.01

0.02

0.03

0.04

0.06 0.08 0.1

0.2
0.8

0.6

0.3

0.4

0.6

0.8 1.0●図表の使い方21

一次側圧力 0.3MPa、二次側圧力 0.28MPa、水の流量 2m3/h の条件における呼び径を求めます。
この時、差圧（Δ P）は 0.3 − 0.28 ＝ 0.02
MPa となります。差圧（Δ P）＝ 0.02MPa
を垂直にたどって、流量 2m3/h との交点
A を求めます。A 点は呼び径 15 と 20 の間にありますから、大きい方の呼び径 20を選定します。

346

呼び径0.6100.81101520202530

流量

流量2m3/h8m3/h

403324046608010050810652002030408060200100

呼び径選定図表〈空気用〉
適用型式

WS/WF-12,12N,12C,12CN,12V,12CV型
WS/WF-22,22N,22C,22CN,22K,22CK,22V,22CV型
WS/WF-25,25N,25C,25CN,25V,25CV型
1.00.80.6

10.00.4

MPa

30.05
0.0

0.2

0.1

0.3

0.5 1.0

1.00.80.6●図表の使い方

0.2

0.2

0.1
0.08
0.06

0.1
0.08
0.06

0.04

0.04

0.02

0.02

0.01
2010406040201002000.01
400
600
800 0010150000m3/h（標準状態）

6080
100252032404020050m3/h（標準状態）

600
80000
10344 S240148A00
6000
8 0 0001065400

2020004000MPa

流量流量20呼び径10806

一 次 側 圧 力 0.1MPa、 二 次 側 圧 力 0.09
MPa、空気（20℃）の流量 50m3/h（標準状態）の条件における呼び径を求めます。
この時、差圧（Δ P）は 0.1 − 0.09 ＝ 0.01
MPa となります。一次側圧力 0.1MPa と差 圧 0.01MPa と の 交 点 A を 求 め ま す。
A 点より垂直にたどって、流量 50m3/hとの交点 B を求めます。B 点は呼び径 15と 20 の間にありますから、大きい方の呼び径 20 を選定します。

0.4一次側圧力

一次側圧力

電磁弁

1220.00.4000

8000

10000

20000000DATA/Solenoid Valve

資料/電磁弁注意

設置時やそれに関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

■コイルの結線方法
電磁弁の定格電圧は仕様欄にありますとおり、型式ごとに異なります。
電源との接続に当たっては電源電圧が合致することを確認の上ご使用ください。

AC100/110V の場合《共用電圧コイル》●コイルのリード線は 4 色に色分けしてありますので、使用電圧により右図のように結線し、結線部は必ず絶縁処理を施してください。

AC200/220V の場合

電源

電源

赤と黒、黄と白それぞれを接続し、電源と接続《専用電圧コイル・特殊電圧コイル》●コイルのリード線は 2 本となっていますので、この 2 本に電源を結線し、結線部は必ず絶縁処理を施してください。

黄と黒を接続した上で絶縁し、残った赤と白を電源と接続

電源《周波数選択コイル》

赤白

青50Hz60Hz

灰50Hz

黄黄

黄60Hz

黄50Hz

黒60Hz

黒AC200V の場合

灰赤50HzDS-10、10H、13、13H 型
PS-18、18A、WS-18、18N、18A、18AN 型の場合
AC100V の場合
AC200V の場合

ED-S,F 型の場合
AC100V の場合

60Hz●コイルのリード線は 3 本となっていますので、各型式ごとに表示してあります（製品に表示）選択方法で結線してください。
余った線 1 本は絶縁テープなどで絶縁処理してください。

端子箱（別途注文品）■TB-03型シリーズ（屋内外用、金属製、防雨形）

電磁弁専用の端子箱で、電磁弁リード線出口にねじ込んで使用します。電源線とリード線との結線部分を、雨水の浸入や埃から保護します。
TB-03 型シリーズは、ケーブルや電線管を使用した屋外用にも使用します。

注．雰囲気湿度 85％を超える場合は TB-03C 型又は TB-03F 型をご使用ください。

〈表示ランプなし〉電源定格 250V 15A● TB-03 型（標準品）● TB-03C 型

グランドナット付
24729360船用相当グランド付）
巾45（×60Ｇ1／2（ＣＴＧ16）

4612● TB-03F 型

キャプコン付

23〈表示ランプ付〉 電源定格 AC100V又はAC200V

電磁弁

表示ランプ付をご注文の際は電圧をお知らせください。
● TB-03L 型● TB-03LC 型

表示ランプ付

ランプ＋船用相当グランド付

Ｇ／（ＣＴＧ）

注．端子箱付は専用電圧となります。
なお、端子箱付、又は単品でご注文の際は、電磁弁の型式、呼び径、電圧、周波数をお知らせください。
（ コイルの種類により付属品が異なります。
）● TB-03LF 型）巾（×TB-03 型シリーズ取付例

ランプ＋キャプコン付

■グランドの仕様（TB-03F,03LF型） ■キャプコンの仕様（TB-03C,03LC型）
Ｇ1／（ＣＴＧ16）
2φｄゴムパッキン

グランドの呼びd（mm）

15a915b1015c

11Ｇ1／（ＣＴＧ16）
2

4段目
3段目
2段目
1段目

380 S240148A（mm）

切断位置

適合ケーブル外径

4 段目

10 〜 123 段目

8 〜 10

2 段目

6〜8

1 段目

4〜6

DATA/Solenoid Valve

資料/電磁弁設置上のポイント

注意

図1．配管例略図

設置時やそれに関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

図2．取付姿勢略図■選定、設置上のポイント
1. 電磁弁の一次側にストレーナを取り付けてください。
（図 1 参照）

注．呼び径65以上は水平配管にコイルを上にした正立姿勢で取り付けてください。

※網目：国土交通省仕様は、電磁弁の前に設ける場合は 80 メッシュ以上。

2. 運転を止められない装置の場合、電磁弁の一次側から二次側へのバイパス配管（止弁を設置）を設けてください。
（図 1 参照）
また、バイパス配管を設置しない場合は、電磁弁の一次側止弁手前に主管から分岐したブロー用止弁を設置し、フラッシングができるようにしてください。

図3．二次側立ち上がり配管

3. 取付姿勢は、水平配管にコイルを上にした正立姿勢で取り付けます。
（図 1,2 参照）
ただし、桃太郎シリーズ（PS/PF-16,17 型を除くはん用タイプ）の呼び径 50 以下は水平配管にコイルを上にした正立から水平（真横）までの取付姿勢で縦配管にも使用できますが、弁前後の差圧が 0.03MPa 以上必要となります。
（図 2 参照）
また、TB-03 型端子箱付の場合、端子箱の電線挿入部が下向きとなるように取り付けてください。

4. 電磁弁の二次側圧力が一次側圧力より高くなる場合は、弁閉できず逆流しますので、二次側には逆止弁を取り付けてください。
（図 3 参照）

5. 蒸気に使用する場合で、電磁弁が閉止した際に、二次側圧力が負圧となるような場合には、電磁弁の二次側に真空調整弁（バキュームブレーカ）を取り付けてください。
（図4 参照）

図4．蒸気配管使用例略図

6. 蒸気用の場合は、配管系にスチームトラップを取り付けてください。
7. 流体が液体の場合、弁閉時のウォータハンマ現象や周囲温度による熱膨張により、配管内が昇圧する場合があります。機器などの保護のためレリーフ弁を取り付けることを推奨します。また、ポンプの吹込み側に電磁弁を設置する場合、負圧による作動不良の原因となりますので、電磁弁を弁開状態の後、ポンプ起動となるシステムとしてください。
（図 5 参照）

8. コイルの結線には 0.75mm2 以上の電線を使用し、正しく結線してください。また、電気回路保護用として、ヒューズを入れてください。
ますので高温には注意してください。
（使用条件、型式により上昇温度は多少異なります。
）

図5．レリーフ弁取付例略図

10. 電磁弁は、流体の流れ方向と製品に示す流れ方向の矢印を合わせて取り付けてください。

※レリーフ弁

11. フランジ形を配管接続する際は、管フランジ接続用ボルト長さを推奨する場合があり逆止弁ますので、取扱説明書をご覧ください。

12. 分解点検時には、スペースが必要です。必ずメンテナンススペースを確保してくださ

電磁弁

油タンクい。
※メンテナンススペースについては、製品個々の取扱説明書にてご確認ください。

13. 電磁弁には、配管の荷重や無理な力・曲げ及び振動がかからないよう配管の固定や支持をしてください。

ＫＷ型
複式ストレーナポンプ※熱膨張などで昇圧が予想される場合は、レリーフ弁を取り付けてください。

14. 凍結の恐れがある場合は、水抜きや保温などをしてください。
ただし、コイル部分は保温しないでください。

15. 長期間作動しない用途（緊急遮断弁や安全確保用バルブに使用する用途など）でご使用の場合、固着による作動不良の恐れがありますので、月に1回程度の作動確認を行ってください。

S240148A 381

電磁弁

12

9. コイルは連続通電や断続を繰り返した状態ですと、表面が約 70℃位まで温度上昇し