直管形L EDランプをご購入の前にご確 認ください

総合カタログ

1. 口金ソケットの設 置 方法について

NG

注意

OK

直管形 L ED ランプは下面の限られた角度しか光が広がりませんので
器 具の口金 形 状に注 意が必要になります。直 管 形 L E D ランプは照 射
面に対して平 行にピンが 並 んでいますので口金のピンが 垂直に並 んでいる器 具の場 合は注 意が必要です。

口金ソケット

差込口が縦方向 になる
口金ソケットは正しく照射されません。

2 . スタート式と安定器の種 類をご確認ください
いいえ

器具にグロー球はついていますか？

安定器の種類を確認してください。

マークがあるものは、インバーター式です。

スイッチをオフにし、蛍光灯を外してカバーを開けると安定器が見えます。型番を控えメーカーにお問合せの上、安定器の種類を確認してください。

はい

直管形L EDランプ

高天井用 L E D 照明（屋内）標 準・高出 力・高 演 色タイプから選 べる直 結 専用モデル。

工場・倉庫・体育館の水銀灯に代わる最適な照明をラインアップ。

既 存 器 具でそのまま使 用できる3 WAYモデル。
用 途に合 わせ て選 べるラインアップ。

スタート式の種類

グロースタート式

ラピッドスタート式

安 定 器 の 種 類

磁器式（銅鉄形）安定器

工事なしで取替え

※1

直

結

工

インバーター式

電子式安定器（インバーター）※1※2インバーター専用

事

直結工事が必要です ※3

お す すめ の 機 種

エコリカ直管形LEDランプ
直結専用タイプエコリカ直管形LEDランプ3wayタイプ

ＯＲ

直管形LEDランプ
インバーター専用タイプ※1 工事なしの取替えは安定器が劣化していない場合に限ります。 ※2 一部機種ではご使用いただけません。 ※3 直結工事には電気工事士の資格が必要ですので専門の工事業者に依頼してください。

3. 安定器の寿命について
安定器の寿命は約 10 年です。8 〜 10 年の時期に全 数 交 換が 推 奨されています。（通常の蛍 光灯で 使 用の場 合も直管形 L ED ランプ で 使 用の場 合も同様に劣化します。）
10 年以 上 経 過している安定器をご 使 用の際は、直 結工事をして L EDと交 換してください。

コンパクト形LED

4. 口金(ソケット)の劣化 状 態の確認

製品は 50 0 g 以下になっておりますが 劣化した口金は落 下の原因となります。耐 熱テープ で 落 下防止のため補強するなどの対 策をしてください。
また劣化がひどい場 合は交 換をおすすめします。落 下防止については、直管形 L EDランプだけでは無く従 来の蛍 光灯でも必要とされている対 策です。

小型 LED 投光器（屋外）

FPL蛍光灯 FHT蛍光灯 FDL蛍光灯の置換えに最適。
消費電力を60%以上削減。

5. 取付け時の注 意とアフターメンテナンス

屋外街路灯・駐車場・看板照明に最適。

a. 通電したまま取付け / 取替えをしないでください。必ず器具の電源は OFF にして作業してください。
b. ２灯式の器具にエコリカ直管形 LEDランプと「従来の蛍光灯」「他社製品の LED」を一緒に取り付けないでください。
c. 直結工事をした場合は同梱の「配線工事済シール」を器具に貼り付けて誤挿入防止対策を行ってください。
d. 3way タイプを設置する場合は取付け方に応じて正しく切替スイッチを設定してください。
・ラピッド 2 灯式安定器使用時…製品裏側の切替スイッチを「RAPID」側にしてご使用ください。
ラピッド 1 灯式安定器で使用される場合切替スイッチを [DIRECT] 側にしてご使用ください。※出荷時は【RAPID】側になっております。
・グロー式安定器使用時 / 直結接続使用時…切替スイッチを「DIRECT」側にしてご使用ください。既設のグロー球は外してご使用ください。
e. 耐熱テープで落下防止のために補強するなどの対策をしてください。
f. 定期的なメンテナンスを行ってください。

充電式 LEDワークライト
マグネット内蔵で鉄製の側面などにしっかり固定。

工事をせずにそのままご使 用されているお客 様へ

暗所作業などに最適。デスクランプとしても使用可能。

定期 的な安定器の点検 が必 要です。器 具内部の配 線を変 更して安定器を介さずに電 源を直 接 L ED に配 線する直 結工事 ※ を行うことにより安定器の寿 命に左 右されず劣化の心配もなくなり安定器の余 分な消費電力もカットできます。 ※ 直結工事には電気工事士の資格が必要ですので専門の工事業者に依頼してください。

LEDベースライト
簡単工事でスマートLEDへ。

次世代照明

業務用製品

エ コ リ カ 有機 E L

東京支店 ショールーム

直管形 LEDランプ 専用器具

高品質・安心安全で国際規格、
CISPR15に適合。

新築時や改装時に最適。
エコリカ直管形LEDランプがそのまま使える専用器具をラインアップ。

SKY

幅広い工業用途に用いられる
高演色LED 6500Kが新登場!

OLED DESK LIGHT

Bird（バード）

人と地球に貢献しますNew

フレキシブルタイプ※上記の製品は業務用途かつ受注生産品になります。製品についてのお問い合わ
せはまずエコリカ窓口にご相談くださいますようよろしくお願い致します。

http://www.ecorica.jp/oled/

97

Ra

平均演色評価数※弊社東京支店ショールームにて、実際の商品をご確認いただけます。
ご希望の方は事前にご予約を必ずお願い致します。

ECL-LD4EGD-L3A
AC100-242V 50/60Hz
2100lm 18W

昼光色株式会社 エコリカ■大阪本社 〒540-0027 大阪府大阪市中央区鎗屋町1-2-9■東京支店 〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-8-16 平田ビル 4階

お問い合せ

TEL. 06-4790-2302 （土・日・祝日・弊社指定定休日を除く）

http://www.ecorica.jp/led/

月〜金曜日 10：00〜18：00

エコリカ LED

人と地球に貢献します検索

このカタログの内容は平成30年9月現在のものです。
rev.H(18.9.1)

2018 - 09

直管形LEDランプ 直結専用

工事必須モデル

標準タイプ

NEW

電源内蔵

直管形 LED ランプ（40 形）の専用器具もご用意しております。
詳しくは10Pをご覧ください。

高出力タイプオフィス・店舗向け

H f 蛍 光 灯の 取 替えに 最 適 T8管でスリムになったスタンダードタイプ
Ｇ13口金で、管径25.4mmとスリムタイプなので取付け器具を選ばず一般蛍光灯やHＦ蛍光灯の取替えが可能。
導入コストを抑えることができます。※設 置する場 合は直 結工事が必要になります。

2200lm
発光効率

消費電力

性能 UP

VCCI CLASS B
CISPR 15

ポリカーボネイト

たわみに強いアルミニウム

安心の３年保証
安心・安全にご使用いただくため保証期間を３年設けております。

標準タイプ ラインアップ
(mm)

∅28

ECL-LD4EGN-R
AC100-242V 50/60Hz 昼白色
Made in China
2200lm 13.5W● 口金 : G13● 質量 : 330g

● サイズ：Ф28×1198mm※発光部Ф25.4mm

lm/W

照度の必要な建物 天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。
既存の蛍光灯と置き換えても違和感のない明かりを実現しました。

安心の３年保証

電源内蔵で取付簡単 既存の器具を無駄にしません

安心・安全にご使用いただくため保証期間を３年設けております。

導入時は配線を付替えるだけの簡単な工事なので工事費を節約できます。
また、
LED ランプの寿命が来た際は工事の必要がなくLED ランプの交換だけでリニューアルが可能です。

自然の光に近い演色性
自然光に近い演色性 Ra80 を実現。色が自然に見えるので肌の色や食べ物がきれいに見えます。飲食店などには演色性 Ra80 以上がおすすめです。

ECL-LD4EGD-R 昼光色相当 6500K
ECL-LD4EGN-R 昼白色相当 5000K
全光束：2200(2100)lm

JAN：4562451406535
JAN：4562451406528

消費電力：13.5W

1198

40形
ECL-LD40F○○
AC100-242V 50/60Hz
2800lm 17.5W

発光効率：162(155)lm/W

580

(mm)

● 口金 : G13∅28● サイズ：Ф28×580mm※発光部Ф25.4mm● 質量 : 220g

ECL-LD2EGD
ECL-LD2EGN

6500K
昼白色相当 5000K
昼光色相当

JAN：4562451405583

昼白色相当 5000K

JAN：4562451405217

全光束：1060(1000)lm

消費電力：8.5W

発光効率：124(117)lm/W

平均演色評価数：Ra80 以上（ ）内は ECL-LD2EGD の数値です。
【共通仕様】 ●使用温度：−20〜＋50℃ ●入力電圧：AC100-242V（50/60Hz） ●定格寿命：50000 時間（光束維持率 70％時） ●配光角：約 200°
（ ピーク照度 50% のとき 120°）
●定価：オープン価格 ●保証期間：3 年※定格寿命は平均値であり保証値ではありません。※上記特性値は標準値です。※すべての器具に対応するものではありません。 ★在庫及び発注ロットに関しては販売店へお問い合わせください。

(mm)

110形

※発光部Ф30mm
昼白色● 口金 : G13 ● 質量 : 440g
● サイズ：Ф32.4×1198mm
2367

受発注品

省電力タイプ∅32.4

平均演色評価数：Ra80 以上（ ）内は ECL-LD4EGD-R の数値です。

1160

高出力タイプ ラインアップ
1198

昼白色

17.5w

発光効率

照度が必要な建物にも最適です

導入時は配線を付替えるだけの簡単な工事なので工事費を節約できます。
また、LED ランプの寿命が来た際は工事の必要がなくLED ランプの交換だけでリニューアルが可能です。

ECL-LD2EGN
AC100-242V 50/60Hz
1060lm 8.5W

2800lm

消費電力

従来に比べて

発光部と背面の放熱部をポリカーボネイト
で 一 体 成 形したモデルです。
アルミニウムを採用することでたわ
みに強く軽 量 化を実現しました。

20形

天井の高い工場や倉庫向け

13.5w

電源内蔵で取付簡単 既存の器具を無駄にしません

40形

直管形 LED ランプ（40 形）の専用器具もご用意しております。
詳しくは10Pをご覧ください。

Hf蛍光灯と同じ管径一体成形で軽量化を実現

EMI 試 験 の 基 準 に 準 拠 し「VCCICLASS B」
「CISPR 15」の規格をクリアしています。
ノイズによる、電子機器の誤作動や影響がある医療現場などでも安心してご使用いただけます。

電源内蔵

25.4mm一 般蛍 光 灯に比べ 消費電力70％削減
低ノイズ仕様全光束工事必須モデル

全 光 束 2 8 0 0 l m だから照 度 が 必 要な 場 所に 最 適

管径ECL-LD4EGN-R
AC100-242V 50/60Hz 昼白色
Made in China
2200lm 13.5W

全光束

直管形LEDランプ 直結専用

(mm)

∅32.4
※発光部Ф30mm● 口金 : R17d ● 質量 : 600g
● サイズ：Ф32.4×2367mm● 両側給電方式

ECL-LD40FAD 昼光色相当 6500K
ECL-LD40FAN 昼白色相当 5000K
全光束：2800lm
発光効率：160lm/W

JAN：4562451405576
JAN：4562451405569

消費電力：17.5W
平均演色評価数：Ra80 以上

40形

1198

∅32.4
ECL-LD4EFAN
AC100-242V 50/60Hz
2800lm 19.5W※発光部Ф30mm
昼白色● 口金 : G13

JAN：4562451405651

全光束：5400lm
発光効率：150lm/W※落下防止器具が附属されております。

● 質量 : 440g

● サイズ：Ф32.4×1198mm

ECL-LD110FAN
昼白色相当 5000K(mm)

消費電力：36W
平均演色評価数：Ra80 以上

ECL-LD4EFAN 昼白色相当 5000K
全光束：2200lm
発光効率：160lm/W

JAN：4562451405552

消費電力：13.7W
平均演色評価数：Ra80 以上【共通仕様】 ●使用温度：−20〜＋50℃ ●入力電圧：AC100-242V（50/60Hz） ●定格寿命：50000 時間（光束維持率 70％時） ●配光角：約 200°
（ ピーク照度 50% のとき 130°）
●定価：オープン価格 ●保証期間：3 年※定格寿命は平均値であり保証値ではありません。※上記特性値は標準値です。※すべての器具に対応するものではありません。 ★在庫及び発注ロットに関しては販売店へお問い合わせください。

2

直管形LEDランプ 直結専用

工事必須モデル

電源内蔵

直管形 LED ランプ（40 形）の専用器具もご用意しております。
詳しくは10Pをご覧ください。

高演色タイプ 忠実な色の再現性が求められる印刷現場・美術館・写真スタジオに最適

より忠 実 な 色の 再 現 性を求める3つの 現 場 に

1

New
6500K

97

Ra

幅広い工業用途に用いられる
高 演 色 L E D 6 5 0 0 Kが 新 登 場
検査空間や製 造・塗装現場などで標準的に用いられる650 0K
演 色 A A A 蛍 光ランプの 代 替えとして最 適な直 管 形 L E Dです。
特に目視で検 査 や 作 業を行う現 場に最 適な照 明 です。

演 色 A A A 蛍 光ランプの 置 換 えに 最 適

平均演色評価数

ECL-LD4EGN-L3A
AC100-242V 50/60Hz
2100lm 18W

昼白色■エーモン工業株式会社 様

全ての演色評価数で高い数値を実現

十分な明るさ

2100

全 光 束

忠実な色味の再現性を必要とする色評価用光源には Ra だけでなく、
R9 〜 R15 などの特殊演色評価数も高い性能が要求されます。
エコリカでは青色LEDでは再現が難しい赤（R9）や日本人の肌色（R15）などキーとなる色味において AAA 蛍光ランプ以上の再現性を実現しております。

lm■エコリカLED高演色タイプ
Ra 97

さらに省エネ
消費 電 力18■一般LED

JIS規格で定められた演色A A A基準値

Ra 80

98 98 94 94 99 98 98

100

100

50

50

52 75 49 77 92 71

R1 R 2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R1 R 2

R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

平均演色評 価数

印 刷 現 場で 標 準 的 に 用いられる5 0 0 0 K
演 色 A A A 蛍 光ランプの 代 替えとして最 適 な直管形L EDです。色味台や校 正室、デ ザイン室など
印 刷 物の色評 価を行う環 境 で 幅 広く活用いただけます。

R3

R4

R5

R6

平均演色評 価数

特殊演色評価数

R7

R8

ECL-LD4EGD-L3Aの数値です。

R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

特殊演色評価数■キングプリンティング株式会社 様（校正室）

ムラの少ない均一な波長を再現

十分な明るさと高い省エネ性能を両立

発光効率の高い青色 LED に赤・緑・青緑色蛍光体を独自研究の比率で配合。
国内特許出願中 ※製造元
（国）
では特許取得済E C L- L D 4 E G D - L 3 A

一般LED

高演色タイプ

ムラの少ない均一な波長

従来の蛍光ランプと遜色ない色校正の環境を保ちながら電気料金と維持費の削減を実現します。

昼白色相当 5000K

従 来 の 蛍 光 ラン プ

エ コリカ 高 演 色 L E D

2200 lm

2100 lm

消費電力

40 w

18 w

発光効率

55 lm/w

116 lm/w

定格寿命12000 時間50000 時間E C L- L D 4 E G N - L 3 A

光束度

全 光 束

1.0

0.8
0.6
0.4
0.2
0
380 430 480 530 580 630 680 730 780

波※ECL-LD4EGD -L3A / ECL-LD4EGN-L3Aの数値です。

フリッカ ーレス

低 ノイズ仕 様

電 源内蔵で取替簡単

店舗、オフィス、病院内でのカメラの映像や、スタジオな

EMI 試験の基準に準拠し「VCCI CLASS B」「CISPR 15」

導入時は配線を付替えるだけの簡単な工事なので工事どでの撮影の際に、光のちらつき ( フリッカー ) が発生の規格をクリアしています。
ノイズによる、
電子機器の誤費を節約できます。
また、LED ランプの寿命が来た際はすると撮影が困難な場合がありました。
またフリッカー

作動や影響がある医療現場などでも安心してご使用い工事の必要がなくLED ランプの交換だけでリニューアを見続けると、体調不良を引き起こす原因になると言わただけます。

ルが可能です。

れています。

3

380 430 480 530 580 630 680 730 780

長VCCI CLASS B

CISPR 15

既存の器具を無駄にしません

写真スタジオ
フリッカ ー レス

忠実な色味の再現に加え照明によるちらつき（フリッカー現 象）を抑える必要がある撮影
現 場 にも 最 適 な 直 管形 L E D で す。高 性 能電源を内蔵することにより高速シャッター連
写でも露出のバラつきを抑えられます。

※ECL-LD4EGN-L3Aの数値です。※JIS規格の演色AAAは従来の蛍光ランプの基準です。
※JIS規格で定められた演色AAA基準の各数値を保証するものではございません。

※上記はECL-LD4EGN-L3A /昼光色相当 6500K

3

5000K

0

0

w

3

2

印刷現場

■豊国印刷株式会社 様（色味台）■日本カラーフォトスタジオ株式会社 様（バックスクリーン）高演色タイプ ラインアップ
119 8

40形

(m m)

ECL- L D 4EGD - L 3A

昼光色相当 6500K

JAN：4562451406863∅3 3

ECL- L D 4EGN - L 3A

昼白色相当 5000K

JAN：4562451405132

EC L- L D 4 EG L- L 3A

電球色相当 2800K

JAN：4562451406870※発 光 部Ф3 0 m m

40形

ECL-LD4EGN-L3A
AC100-242V 50/60Hz
2100lm 18W

昼白色●

口金：G13 ● 質量：430g

全光束：2100 (1900 ) lm

消費電力：18W

発光効率：116(105 ) lm/W

受注生産 ★

平均演色評価数：Ra97（ ）内はECL-LD4EGL-L3Aの数値です。 ★在庫及び発注ロットに関しては販売店へお問い合わせください。

580

20形

(m m)

ECL- L D2EGD - L 3A

昼光色相当 6500K

JAN：4562451406887∅3 3ECL- L D2EGN - L 3A

昼白色相当 5000K

JAN：4562451405255

EC L- L D2 EG L- L 3A

電球色相当 2800K

JAN：4562451406894※発 光 部Ф3 0 m m

40形

ECL-LD2EGN-L3A
AC100-242V 50/60Hz
830lm 7.5W

昼白色●

口金：G13 ● 質量：200g

全光束：830 ( 700 ) lm

消費電力：7.5W

発光効率：110 ( 93) lm/W

受注生産 ★

平均演色評価数：Ra97（ ）内はECL-LD2EGL-L3Aの数値です。 ★在庫及び発注ロットに関しては販売店へお問い合わせください。

【共通仕様】 ●使用温度：−20〜＋50℃ ●入力電圧：AC100 -242V（50/60Hz） ●定格寿命：50000時間（光束維持率70％時）●配光角：約200 （ピーク照度50%のとき120 ） ●定価：オープン価格 ●保証期間：3年※定格寿命は平均値であり保証値ではありません。※上記特性値は標準値です。※すべての器具に対応するものではありません。

NICHIA高演色LED Optisolis™搭載★在庫及び発注ロットに関しては販売店へお問い合わせください。

ラインアップ

受発注品★

Optisolis™は UV を含まない青色 LED チップと蛍光体にて Ra95 R9-R15も90 以上を達成
119 8

40形
40形

(m m)
∅3 3
※発 光 部Ф3 0 m m

ECL-LD4EGN-L3ANN
AC100-242V 50/60Hz 昼白色
1800lm 20W NICHIA Optisolis™

● 口金：G13 ● 質量：390g

全光束：1800 (1900 ) lm
平均演色評価数：Ra95

ECL- L D 4EGD - L 3A NN

昼光色相当 6300K

JAN：4562451406900

ECL- L D 4EGN - L 3A NN

昼白色相当 5000K

JAN：4562451406917

EC L- L D 4 EG L- L 3A NN

電球色相当 3000K

JAN：4562451406924

消費電力：20W

発光効率：90 ( 95 ) lm/W

安心の日本製

R9 -15 90 以上 （ ）内はECL-LD4EGL-L3ANNの数値です。

【共通仕様】 ●使用温度：−10〜＋40℃ ●入力電圧：AC90-220V（50/60Hz） ●定格寿命：20000時間（光束維持率70％時） ●配光角：約240●定価：オープン価格 ●保証期間：1年 ※すべての器具に対応するものではありません。 ★在庫及び発注ロットに関しては販売店へお問い合わせください。

信頼の日亜化学製
LEDチップ採用

4直管形LEDランプ 3way

3wayタイプ

工事不要モデル

LEDベースライト 簡単工事でスマートLEDへ

電源内蔵

高 効 率と省エネを実 現した工事が出来ないオフィスやテナントビル

既 存 器 具を無 駄にせ ず

国際規格
CISPR15適合

スマートデザイン LED ベースライト

高い
省エネ性

60% 以 上 節 電

豊富なラインアップで用途に合わせて自由に選択
トラフ型

反射笠型

逆富士 型（幅150 タイプ）

逆富士 型（幅230 タイプ）

3 w a y 方 式 電子式安定器をご使用の場合は直結接続工事をすることで 継続してご使用いただけます。
非調光

電源内蔵タイプなので配線を付替えるだけの簡単な工事でご使用いただけます。また、安定器にかかる余分な電力をカットできるので、さらに節電。
既存器具に対応しているので、安定器をつけたまま蛍光灯と取替えるだけで使用できます。

ECL-L4EYN
AC100V/242V 50/60Hz 昼白色
2300lm 15.7W

安定器

1「 直 結 接 続 」使 用
2 「グロー式 」使用
3 「ラピッド式」使用※安定器を外さず、工事なしで取替えるだけでご 使 用いただけるのは劣化していない磁気式（銅 鉄 形）安定器のみです。劣化した安定器やインバータ(電子式安定器)は安定器を外して直 結工事をしてください。
（直 結工事は電気 工事士に依 頼してください。）※ご 使 用の前に必ずカタログ 裏表 紙に記載の注 意事項をご確 認ください。

消費電力を大幅削減
180

従来の器具より薄くてスマート

空間に必要な明るさを確保しながら 高い省エネ性を実現
消費電力
15.7W

高演色
Ra80以上高 い 省 エネ性 を 実 現
40形・・消費電力15.7W
20形・・消費電力9.9W

平均演色評価数Ra80以上。
自然に近い美しい光で、空間を照らします。

全光束2300lm
全光束40形2300lm20形
1100ｌｍとしっかり明るい。
※電球色を除く

配光角 200 で広がる光

配光角200 でより広範
囲に灯りを照らします。

ヒートシンク
ランプ

200

安心の
ノイズ対策

取替えも
かんたん

最大

150

CISPR 15VCCI CLASS B

高品質な電源の搭載により環境にやさしい高い力率を実現しました。

エコリカ LED
ベースライト

従来の器具

切替手順

グロー式はスイッチを D i r e c t 側 へ切り替えてください。詳しくは取 扱 説 明書を参 照ください。

1, ヒートシンク部にあるキャップを外します。

2本のランプが、1本になりすっきりとした印象に。

両 端 ま で し っ か り 光 り、連 結 し てもつなぎ目が目立ちません。

DIRECT

RAPID

DIRECT

RAPID

DIRECT

RAPID

RAPID

切替スイッチのキャップ付近に貼付してあるシールを見て必要な方向に切り替えてください。

●

20 形

出荷時は【RAPID】側になっておりますのでそのままご使用いただけいます。

反射笠型

●

●

●

FLR40形2灯相当 ECL-BL40T-2N JAN：4562451406634●

Hf 16 形 2灯相当 ECL-BL20T-2N JAN：4562451406542●

高出力Hf32形2灯相当 ECL-BL40K-H3N JAN：4562451405958●

FLR40形2灯相当 ECL-BL40K-2N JAN：4562451406665●

Hf 16 形 2灯相当 ECL-BL20K-2N JAN：4562451406566●

高出力Hf32形2灯相当 ECL-BL40V15-H3N JAN：4562451405965●

FLR40形2灯相当 ECL-BL40V15-2N JAN：4562451406696●

Hf 16 形 2灯相当 ECL-BL20V15-2N●

昼白色 相当 5000K●

40 形

昼白色 相当 5000K●

昼白色 相当 5000K

20 形

3wayタイプ ラインアップ

ECL-L4EXD
AC100-242V 50/60Hz
2300lm 17W

昼光色● 口金 : G13● 質量 : 430g
● サイズ：Ф32.4×1198mm

ECL-L2EVD∅32.4
ECL-L2EVN● 口金 : G13 ● 質量 : 270g
● サイズ：Ф32.4×580mm ECL-L2EVL
580

20形
ECL-L2EＶD
AC100-242V 50/60Hz
1100lm 9.9W

昼光色

全光束：2300(2000)lm 消費電力：15.7W
発光効率：146(127)lm/W
平均演色評価数：Ra80 以上（ ）内は ECL-L4EYL の数値です。

(mm)

昼光色相当 6500K

JAN：4571163367263

全光束：1100(1000)lm 消費電力：9.9W
発光効率：111(101)lm/W
平均演色評価数：Ra80 以上

JAN：4571163367270

電球色相当 2800K

JAN：4571163367294 （ ）内は ECL-L2EVL の数値です。

【共通仕様】 ●使用温度：−20〜＋40℃ ●入力電圧：AC100-242V（50/60Hz） ●定格寿命：50000 時間（光束維持率 70％時） ●配光角：約 200°
（ ピーク照度 50% のとき 120°）
●定価：オープン価格 ●保証期間：3 年 ※定格寿命は平均値であり保証値ではありません。※上記特性値は標準値です。

5

昼白色 相当 5000K

昼白色 相当 5000K●

昼白色 相当 5000K

20 形

JAN：4562451405194 在庫限り

全光束：2300(2000)lm 消費電力：17W
発光効率：135(118)lm/W
平均演色評価数：Ra80 以上 （ ）内は ECL-L4EXL の数値です。

昼白色相当 5000K

150 m
m

JAN：4562451405170 在庫限り

40 形

JAN：4562451405187 在庫限り●

昼白色 相当 5000K●

逆富士型（幅230タイプ）
m

1198

JAN：4562451405163 在庫限り

230 m

40形

ECL-L4EXD 昼光色相当 6500K
ECL-L4EXN 昼白色相当 5000K
ECL-L4EXW 白色相当 4200K
ECL-L4EXL 電球色相当 2800K●●

逆富士型（幅150タイプ）

ECL-L4EYD 昼光色相当 6500K JAN：4562451406931 NEW(mm)
昼白色相当 5000K JAN：4562451406948 NEW∅32.4 ECL-L4EYN
4200K
JAN：4562451406955 NEW
白色相当
ECL-L4EYW
NEW
2800K
JAN：4562451406962
電球色相当
ECL-L4EYL

安心・安全にご使用いただくため保証期間を 3 年設けております。

一般的な直管形（逆富士型）

高出力Hf32形2灯相当 ECL-BL40T-H3N JAN：4562451405941

昼白色 相当 5000K
昼白色 相当 5000K

3, キャップをはめます。

【DIRECT】●直結接続使用時●グロー式安定器●ラピッド 1 灯式安定器

エコリカ LED ベースライト

3 年保証

エコリカ LED ベースライト

LEDベースライト ラインアップ【RAPID】 ●ラピッド 2 灯式安定器
DIRECT

安心の端までしっかり光ってつなぎめが目立たない

トラフ型

2, 中のスイッチを各モード通りに切り替えます。

たったの52.3mm

LED1本で蛍光灯2本分の明るさ

40 形
取付け方に応じて正しく切替スイッチを設定してください。

単位(mm)

52.3

63

一般的な直管形（逆富士型）

エコリカは、EMI試験の基準に準拠しております。

150 lm/w

40 形
20 形

全光束：2200lm
全光束：6550lm

全光束：3850lm
全光束：2100lm

全光束：6900lm
全光束：4050lm

全光束：2200lm

消費電力：27.4W

消費電力：14.5W
消費電力：46W

消費電力：27.4W

消費電力：14.5W
消費電力：46W

消費電力：27.4W

JAN：4562451406580

消費電力：14.5W

全光束：2200lm

消費電力：14.5W

消費電力：13.7W

全光束：1050lm

消費電力：7.3W

全光束：5250lm

消費電力：37W

FLR40形1灯相当 ECL-BL40K-1N JAN：4562451406672

昼白色 相当 5000K

全光束：1950lm

消費電力：13.7W

Hf 16 形 1 灯相当 ECL-BL20K-1N JAN：4562451406573

昼白色 相当 5000K

全光束：1000lm

消費電力：7.3W

Hf32形 2灯相当 ECL-BL40V15-H2N JAN：4562451406689

昼白色 相当 5000K

全光束：5550lm

消費電力：37W

FLR40形1灯相当 ECL-BL40V15-1N JAN：4562451406702

昼白色 相当 5000K

全光束：2050lm

消費電力：13.7W

Hf 16 形 1 灯相当 ECL-BL20V15-1N JAN：4562451406597

昼白色 相当 5000K

Hf 16 形 2灯相当 ECL-BL20V23-2N JAN：4562451406603

昼白色 相当 5000K

消費電力：27.4W

全光束：2050lm

Hf32形 2灯相当 ECL-BL40K-H2N JAN：4562451406658

昼白色 相当 5000K●

全光束：4050lm

消費電力：37W

Hf 16 形 1 灯相当 ECL-BL20T-1N JAN：4562451406559

昼白色 相当 5000K●

消費電力：46W

全光束：5550lm

FLR40形1灯相当 ECL-BL40T-1N JAN：4562451406641

昼白色 相当 5000K

FLR40形2灯相当 ECL-BL40V23-2N JAN：4562451406726

全光束：6900lm

Hf32形 2灯相当 ECL-BL40T-H2N JAN：4562451406627

昼白色 相当 5000K

高出力Hf32形2灯相当 ECL-BL40V23-H3N JAN：4562451405972

昼白色 相当 5000K●

全光束：4050lm

消費電力：46W●

昼白色 相当 5000K●

全光束：6900lm

全光束：1050lm

消費電力：7.3W

Hf32形 2灯相当 ECL-BL40V23-H2N JAN：4562451406719

昼白色 相当 5000K

全光束：5550lm

消費電力：37W

FLR40形1灯相当 ECL-BL40V23-1N JAN：4562451406733

昼白色 相当 5000K

全光束：2050lm

消費電力：13.7W

Hf 16 形 1 灯相当 ECL-BL20V23-1N JAN：4562451406610

昼白色 相当 5000K

全光束：1050lm

消費電力：7.3W【共通仕様】 ●使用温度：−20〜＋45℃ ● 入力電圧：AC100-242V（50/60Hz） ● 平均演色評価数：Ra84 ● 定格寿命：40000 時間（光束維持率 70％時）● LED ユニットの配光角：約 180°
（ピーク照度 50% のとき 110°
） ● 定価：オープン価格 ● 保証期間：3 年※定格寿命は平均値であり保証値ではありません。※上記特性値は標準値です。※製造元：株式会社オプティレッドライティング ★在庫及び発注ロットに関しては販売店へお問い合わせください。

6

FPLコンパクト形LED

工事必須モデルFHT/FDLコンパクト形LED

電源内蔵

一 般的なFPL 蛍光灯に比べ消費電 力
約70％カット。十分な明るさで電気代も一般のFPLコンパクト蛍光灯（5５形）と取替えた場合

12

約 2 年半で同額に！

¥300,000

FPL55形の場合¥250,000

エコリカ
LED

70% カット¥100,000

55W

一般的なFPL

27W

17W¥50,000

7.9W

¥0
0年目

FPL36形の場合

36W 12.5W
一般的なFPL

エコリカFPL形LED

一般FPL
１年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目

電源内蔵で工事が簡単

エコリカは EMI 試験の基準に準拠しており「VCCI CLASS B」「CISPRも安心してご使用いただけます。

工数を削減できる
まび き 使 用 可 能※明るさが十分な場合

イニシャルコスト削減
ランニングコスト削減

36 形● 口金 : GY10q-4 / GY10q-2● 質量 : 150g
245

● サイズ：Ф53.9×245mm

29.4

ECL-FPL27FN

昼白色相当 5000K

全光束：1100lm

発光効率：139lm/W

ECL-FPL27FW

白色相当 4200K

全光束：1100lm

発光効率：139lm/W

JAN：4562451406825

消費電力：7.9W
JAN：4562451406832

消費電力：7.9W

受注生産 ★

全光束：1000lm

発光効率：126lm/W

JAN：4562451406849

消費電力：7.9W● 口金 : GY10q-7 / GY10q-10● 質量 : 270g

535

(mm)

∅39.1

53.9

ECL-FPL36FN

昼白色相当 5000K

JAN：4562451406764

ECL-FPL55FN

昼白色相当 5000K

JAN：4562451406795

全光束：1700lm

発光効率：136lm/W

消費電力：12.5W

全光束：2200lm

発光効率：129lm/W

消費電力：17W

ECL-FPL36FW

白色相当 4200K

JAN：4562451406771

ECL-FPL55FW

白色相当 4200K

全光束：1650lm

発光効率：132lm/W

消費電力：12.5W

全光束：2150lm

発光効率：126lm/W

JAN：4562451406801

消費電力：17W

受注生産 ★

ECL-FPL36FL

電球色相当 2800K

全光束：1500lm

発光効率：120lm/W

JAN：4562451406788

受注生産 ★

【共通仕様】 ● 使用温度：−25〜＋50℃ ● 入力電圧：AC100-242V（50/60Hz） ● 平均演色評価数：Ra80以上● 配光角：約 180°
（ピーク照度 50% のとき 110°
） ● 定価：オープン価格 ● 保証期間：3 年¥00年目

FHT蛍光灯１年目

消費電力：12.5W

ECL-FPL55FL 電球色相当 2800K
全光束：1950lm

2年目

月間
稼 働日数

エコリカFHT形LED
3年目

4年目

22

5年目

【試算 条件】※FHTコンパクト蛍光灯はエコリカECL-FHT42FN(15W)の場合です。
※1日平均12時間点灯、264日稼働の条件での試算。
※電気代は、電力料金目安単価27円/kWhで試算。(「電力料金目安単価」は地域により異なります。
また実際の使用状況・条件などによっても異なります。)※LED照明の初期導入費用と施工費を入れた試算。
※従来蛍光灯・安定器の交換費用含む。

簡単な工事で導入 が可能

電 源 タイプより
工 数 を 削 減 で きる

ランニングコスト削減

安定器への配線をカットし配線のみを付替えるだけの直結工事です。

既 存 器 具と比べて60%以上節電

イニシャルコスト削減

32 形

発光効率：114lm/W

受注生産 ★

● 定格寿命：50000 時間（光束維持率 70％時）

安心の３年保証

縦挿しタイプ

横挿しタイプ

斜め挿しタイプ

2本挿しタイプ※調光機能には非対応です。また一部 特 殊 な 灯 器 具や密 閉 型 灯 器 具では使用できない場合がございます。
※ソケット部が 可変式の照明器具にもご使用いただけます。

安心・安全にご使用いただくため保証期間を３年設けております。

■安定器の別途破棄＆メンテナンスが不要！

48
(mm)

● 口金 : GX24q● サイズ：Ф48×152mm● 質量 : 140g

152

ECL-FHT32FN JAN：4562451405064

18 形

昼白色相当
5000K

電球色相当
2800K

受注品★

JAN：4562451406818

消費電力：17W

48(mm)● 口金 : GX10q● サイズ：Ф48×122mm● 質量 : 100g

42 形

48

● 口金 : GX24q● サイズ：Ф48×174mm● 質量 : 155g

(mm)

174

電源内蔵タイプなので配線を切った安定器は置いたまま、配線を付替えることでご使用いただけます。
新配線

L

ECL-FHT42FN JAN：4562451405040
全光束：1800lm
消費電力：15W
発光効率：120lm/W

ECL-FHT42FL

昼白色相当
5000K

N

JAN：4562451405057

全光束：1575lm
消費電力：15W
発光効率：105lm/W

安定器
(既存)

電球色相当
2800K

切断

受注品★

122

27 形
● 口金 : GX10q● サイズ：Ф48×128mm● 質量 : 110g

48
(mm)

ECL-FDL27FN JAN：4562451405002

昼白色相当
全光束：960lm
5000K
消費電力：8W
発光効率：120lm/W

昼白色相当
全光束：1200lm
5000K
消費電力：10W
発光効率：120lm/W

JAN：4562451405033

全光束：840lm
電球色相当
2800K
消費電力：8W
発光効率：105lm/W

結線イメージ

128

ECL-FDL18FN JAN：4562451405026

ECL-FDL18FL※定格寿命は平均値であり保証値ではありません。※上記特性値は標準値です。※すべての器具に対応するものではありません。 ★在庫及び発注ロットに関しては販売店へお問い合わせください。

7

¥10万

4タイプの取付け方向に対応

FDLコンパクト形LED ラインアップ● サイズ：Ф53.9×535mm

29.4

受注生産 ★

ECL-FPL27FL 電球色相当 2800K¥20万

全光束：1365lm
消費電力：13W
発光効率：105lm/W

(mm)

∅39.1

53.9

29.4

受注生産 ★

● サイズ：Ф53.9×410mm

410

(mm)

∅39.1

53.9

¥30万

ECL-FHT32FL JAN：4562451405071

55 形● 口金 : GY10q-6 / GY10q-9● 質量 : 210g

12

¥40万

全光束：1560lm
消費電力：13W
発光効率：120lm/W

FPLコンパクト形LED ラインアップ

27 形

1日の
点灯時間

約 3.2 年で同額に！

¥50万

AC 100V-242V

電 源 内 蔵 のため安定器の配線をカットし配線を付替えるだけの工事です

CISPR 15¥60万

FHTコンパクト形LED ラインアップ

外 付 け タイプ より

簡単な工事で導入が可能

15」を取得しています。
ノイズによる誤作動や影響がある医療現場などで60% 節電15W【試算条件】 ※FPLコンパクト蛍光灯はエコリカECL-FPL55FN(17W)の場合です。※1日平均12時間点灯264日
稼働の条件での試算。※電気代は電力料金目安単価27円/kWhで試算。(「 電力料金目安単価」は地域により異なります。また実際の使用状況・条件などによっても異なります。)※LED照明の初期導入費用と施工費を入れた試算。
※従来蛍光灯・安定器の交換費用含む。

ノイズ対策

VCCI CLASS B

22¥150,000

エコリカ
LED

42W

月間
稼 働日数

¥200,000

FPL27形の場合

約

日

約

一般的な
FHT42形日

一般的なFPL55形

LEDは熱に弱いため熱を逃がすための放 熱 板（ヒートシンク）を採 用することで 空気中に放 熱できる構造にしました。

時間¥350,000

熱がこもりにくい安心設計

一 般FHTコンパクト蛍光灯（42形）と取替えた場合

1日の点灯時間¥400,000

こだわりの設計

高 い 省 エ ネ 性 で 60% 以 上 節 電

時間※FPL55形の場合大幅に削減できます。

高品質

先 端まで 無 駄なく明るい

演色性 Ra 80 以上¥450,000

電源内蔵

既存器具はそのままで節電簡単工事で取替え FPLコンパクト蛍光灯をLEDへ
明 るさそ のまま で 大 幅 な 省 エ ネ

工事必須モデル

ECL-FDL27FL JAN：4562451405019
全光束：1050lm
電球色相当
2800K
消費電力：10W
発光効率：105lm/W【共通仕様】 ●使用温度：−25〜＋50℃ ●入力電圧：AC100-242V（50/60Hz） ●平均演色評価数：Ra80 以上●配光角：ピーク照度 50% のとき 360° ●定価：オープン価格 ●保証期間：3 年

L

L

L

N

N

N

L

L

L

N

N

N

FHT

FDL

●定格寿命：40000 時間（光束維持率 70％時）※定格寿命は平均値であり保証値ではありません。※上記特性値は標準値です。※すべての器具に対応するものではありません。 ★在庫及び発注ロットに関しては販売店へお問い合わせください。

8

高天井用 LED照明

直管形LEDランプ インバーター（Hf）専用

工事不要モデル

電源内蔵

受注生産

工事が出来ないテナントビルやオフィス、工場に最適。既存器具を無駄にせず50%以上節電。

NEW

高天井用 L ED照明

屋内専用/H I L シリーズ

ECL-LI4EHFN
2790lm

昼白色相当※2000〜3400lm

17.8W（本体消費電力）

1198※AC直結ではご使用いただけません※設置先の安定器のメーカーや種類により異なります

ECL-LI4EHFN 昼白色相当 5000K

(mm)

器具専用

対応するインバータ安定器以外の器具には取付ないでください。
ランプ取替の際は電源スイッチをOFFにして作業ください。

∅32.4

全光束：2790lm ※2000〜3400lm

JAN：4562451407013

消費電力：17.8W※設置先の安定器のメーカーや種類により異なります。

● 口金 : G13● 質量 : 420g

発光効率：156lm/W● サイズ：Ф32.4×1198mm

平均演色評価数：Ra80 以上●使用温度：−20〜＋40℃ ●入力電圧：安定器経由のみ対応 ●定格寿命：50000 時間（光束維持率 70％時）●配光角：約 200°
（ ピーク照度 50% のとき 130°
） ●定価：オープン価格 ●保証期間：3 年 ※上記特性値は標準値です。★在庫及び発注ロットに関しては販売店へお問い合わせください。

圧 倒 的 な 明るさ

安心の３年保証

充電式LEDワークライト

USB充電方式

マグネット内蔵※充電ケーブルは、付属しておりません。

強力マグネットで鉄製の側面にしっかり固定。

水銀 灯250W〜4 0 0W 形 相当

全光束

消費電力

連続点灯時間 ※満充電時 明るさ100%

ECL-LHLN-P

2時間 明るさ25% 8時間（ブリスターパッケージ） 昼白色相当●使用温度：0〜＋40℃● 充電電圧：USB 5V(DC)5000K

暗所作業やデスクランプとしても最適です。

JAN：4562451405545● 充電完了時間：約３時間

全光束：170lm

消費電力：1.5W

206

配光角：160°● 充電回数：約 500回

(mm)

∅30
● 質量 : 100g

● サイズ：Ф30×206mm※上記特性値は標準値です。★在庫及び発注ロットに関しては販売店へお問い合わせください。

コンパクト設計で軽量

小型LED投光器（屋外） コンパクトメタルハライド グレアカットガラス採用 電源内蔵
屋外街路灯・駐車場・看板照明に最適。

防塵・防水（IP65適合）

コンパクト
メタルハライド▼ ECL-ELL05C-W

配光角（40 /70 /110 ）40

70

150Ｗ 形 相当
コンパクト
メタルハライド

110

250Ｗ 形 相当

アーム取付け（壁面取付け可）ECL-ELL04C-W 昼白色相当 5000K
全光束：5,300lm

消費電力：39.3W● 質量 : 3.8kg

ECL-ELL05C-W

昼白色相当

全光束：9,600lm

消費電力：76.3W

5000K

JAN：4562451405996

配光角：130°

入力電圧：ＡＣ100Ｖ〜 240V
（50/60Ｈｚ）●サイズ：255mm×210mm×99mm● 質量 : 4.2kg●定格寿命：約 50000時間※定格寿命は平均値であり保証値ではありません。※上記特性値は標準値です。※すべての器具に対応するものではありません。
※周囲温度が高くなる場所では、寿命が短くなる場合があります。
※使用条件：照度低下の原因となりますので、腐食ガス発生の可能性がある環境では使用しないでください。
★在庫及び発注ロットに関しては販売店へお問い合わせください。

▲ ECL-ELL04C-W

アーム・チェーン
標準装備

JAN：4562451405989

配光角：130°

入力電圧：ＡＣ100Ｖ〜 240V
（50/60Ｈｚ）●サイズ：255mm×210mm×99mm【共通仕様】 ●使用温度：−30〜＋35℃ ●平均演色評価数：Ra70●定価：オープン価格 ●保証期間：1 年

チェーン吊下げ

受発注品

直管形LEDランプ専用器具

受発注品

新築時や改装に。直結配線されているのでエコリカ直管形LEDランプがそのまま使え面倒な改造が不要です。
トラフ型

逆富士型

下面開放（埋込）型

笠付きトラフ型

高天井用 LED照明（屋内専用/HILシリーズ） ラインアップ
250 W 形相当

ECL-HIL250K-HK40（配光角 40°） JAN：4562451406450 受注生産★
ECL-HIL250K-HK70（配光角 70°） JAN：4562451406467
ECL-HIL250K-HK110（配光角 110°） JAN：4562451406474
全光束：10,000lm

消費電力：80W

入力電圧：ＡＣ100Ｖ-242Ｖ（50/60Ｈｚ）●サイズ：Φ234mm×175.5mm【共通仕様】 ●使用温度：−20〜＋60℃● 質量 : 2.0kg●平均演色評価数：Ra80

色温度
5700K

400 W 形相当

ECL-HIL400K-HK40（配光角 40°） JAN：4562451406481 受注生産★
ECL-HIL400K-HK70（配光角 70°） JAN：4562451406498
ECL-HIL400K-HK110（配光角110°） JAN：4562451406504
全光束：15,000lm

消費電力：130W●定格寿命：+60℃環境で約 30000 時間 / +50℃環境で約 50000 時間

5700K● 質量 : 4.1kg●定価：オープン価格●保証期間：3 年※定格寿命は平均値であり保証値ではありません。※上記特性値は標準値です。※すべての器具に対応するものではありません。※周囲温度が高くなる場所では、寿命が短くなる場合があります。
※使用条件：照度低下の原因となりますので、腐食ガス発生の可能性がある環境では使用しないでください。 ★在庫及び発注ロットに関しては販売店へお問い合わせください。

9

40 形

40 形

ECL-FLTA-1T-M

JAN：4571163366860

1灯

ECL-FLTA-1V-M

JAN：4571163366822

2灯

ECL-FLTA-2T-M

JAN：4571163366853

2灯

ECL-FLTA-2V-M

JAN：4571163367997

1灯

ECL-FLTA20-1V-M

JAN：4571163366792

ECL-FLTA20-2V-M

JAN：4571163366785

20 形

色温度

入力電圧：ＡＣ200Ｖ専用（50/60Ｈｚ）●サイズ：Φ314mm×175.5mm

40 形
1灯

20 形

1灯

ECL-FLTA20-1T-M

JAN：4571163366808

2灯

ECL-FLTA20-2T-M

JAN：4562451406757

2灯

価格：オープン
調光器使用不可

本体：銅板白色メラニン焼付
入力電圧：AC100V/200V 兼用

本体：銅板白色メラニン焼付
入力電圧：AC100V/200V 兼用

2灯

ECL-FLTA-2C-M

40 形
JAN：4571163366846

20 形

価格：オープン
調光器使用不可2灯

ECL-FLTA20-2C-M

本体：銅板白色メラニン焼付
入力電圧：AC100V/200V 兼用

1灯

ECL-FLTA-1KT-M

JAN：4562451405644

2灯

ECL-FLTA-2KT-M

JAN：4562451405439

本体：銅板白色メラニン焼付
入力電圧：AC100V/200V 兼用

価格：オープン
調光器使用不可JAN：4571163366839

価格：オープン
調光器使用不可

防水ソケットタイプも用意可能です。
※トラフ・逆富士型のみ

10