SJ0099991- 1/14

仕様書番号

作成年月日

2017.03.01

ガス燃焼設備のガス配管点検について日常御使用になっているガス燃焼設備は定期的なメンテナンスが必要です。
特にガス遮断弁につきましては次の要領にて定期的なメンテナンスを行い、事故の無い安全な環境で御使用ねがいます。

1. 日常の運転について
・ガス燃焼設備は日常点検としてガス配管の漏洩試験や内部漏れ試験を行い、異常が無い事を確認してからガガ運転を開始して下さい。
・ガス燃焼設備運転中に何か異常があった時は原因を確認してすぐに処置を行って下さい。
ガス配管と安全遮断弁に関して考えられる主な異常と原因、処置は次のことが考えられます。

異常内容
燃焼設備周辺より原因処理又は対応

ガスの外部漏れ運転を停止して、ガスの臭いがしている漏れ個所の確認と修復

遮断弁付近の異音
遮断弁付近より油が滲んでいる。

取付ネジやボルトの緩み増し締め、又は交換

アクチュエータの動作不良

アクチュエータの交換

アクチュエータの不良

アクチュエータの交換

製品技術仕様書
型番
名称

ガス燃焼設備のガス配管点検について

日常の運転SJ0099991- 2/14

仕様書番号2017.03.01

作成年月日

2. 定期的な検査について（社）日本ガス協会で発行している「ガスボイラ燃焼設備の安全技術指標 平成12年6月」及び「工業用ガス燃焼設備の安全技術指標 平成21年1月」等ではトラブルの発生を未然に防ぐと共に、平成21年1月」等ではトラブルの発生を未然に防ぐと共に燃焼設備を常に安全に、効率よく使用できる状態に保つ為に保守点検は大切であると述べられています。
そして安全遮断弁に関しましては次の通りの定期的な検査を推奨しております。

周期
大項目

小項目

配管及び付属品

圧力調整機

日常点検要領定期点検要領ゲージ圧力をチェック
する。

作動状況

作動異状の有無

振動、異音、過熱はない
遮断を確認する
かチェックする

内部漏れの有無

遮断弁下流の圧力の上昇 内部洩れ量をメスシリンダにとり計量する。
又は上流の圧力降下をチチェックする。
クする（バブリングテスト）

安全遮断弁

1/月

1/半年

1/年

－－－○

○

「ガスボイラ燃焼設備の安全技術指標 平成12年6月」より抜粋

大項目

小項目

配管及び付属品

圧力調整機

安全遮断弁

日常点検要領定期点検要領ゲージ圧力をチェック
する。

作動状況

1/月

1/年

－－

作動異状の有無

振動、異音、過熱はない
遮断を確認する
かチェックする○

内部漏れの有無

遮断弁下流の圧力の上昇 内部洩れ量をメスシリンダに取り計量する。
又は上流の圧力降下をチ ックする
チェックする。
（バブリングテスト）○

漏えいの有無臭気テストを行う。

漏えい検知器、石けん水などでチェックする。

○「工業用ガス燃焼設備の安全技術指標

製品技術仕様書
型番
名称

周期

ガス燃焼設備のガス配管点検について定期的な検査平成21年1月」より抜粋

SJ0099991- 3/14

仕様書番号

作成年月日

2017.03.01

3. 試験方法について
前述の定期的な検査の中で述べられている検査の方法は次の通りです。

3-1. 絶縁抵抗の測定
絶縁抵抗計を使用して、各端子と本体間の絶縁抵抗を測定します。
既定値はメーカによって異なりますが、一般的には1,000Vレンジで10MΩ以上、又は500Vレンジで50MΩ以上必要です。
測定方法は図-1の通りです。
測定方法は図の通りです。
図-1 安全遮断弁の絶縁抵抗測定
3-2. ガス漏洩検査要領① 定期的に常用圧力以上の圧力で、ガス燃焼設備まわりのガス漏れチェックを行う。
② ガス配管にガスを供給した時又は制御機器等の修理、点検でガス中に空気が混入した時には、点火前に必ず配管中の空気をパ ジする
必ず配管中の空気をパージする。
③ 定期的に安全遮断弁の通り抜けチェックを行う。

3-3. ガス配管の漏れチェック方法

図-2 ガス配管の漏れチェック方法① バルブ2を閉じ、供給ガスの圧力をかけバルブ1を閉じる。この時安全遮断弁、制御用弁は総べて全開にする。
全開にする② 配管内圧力を水柱ゲージ（圧力計）などで測定し、5分間以上放置し、漏れの無い事を確認する。
③ 漏れのある場合、接合部など洩れのある個所を漏洩検知機や漏れ検出液を用いて調べる。
④ 漏れ個所を発見、修理後再び上記の要領で漏れの無い事を確認する。

製品技術仕様書
型番名称

ガス燃焼設備のガス配管点検について

点検方法 - 1

仕様書番号

SJ0099991- 4/14

作成年月日

2017.03.01

3-4. 安全遮断弁の内部漏れ試験
3-4-1 日常点検 図-2参照
ガス配管の漏れチェック後安全遮断弁が閉止の状態でバルブ1を開き、配管内圧力を水柱ゲージなどで測定し、バルブ1を閉じて急激な圧力降下の無い事を確認する。
3-4-2 定期点検 図-3参照①安全遮断弁2とバルブ2の間に常用圧力をかけ、圧力降下の無い事を確認する（バルブ2が完全閉止する事を確認する）。この時、安全遮断弁の逆耐圧に注意する。
②安全遮断弁2は閉の状態のままバルブ1を開け、安全遮断弁1を開にするか、もしくはテストバルブ1と2をゴムホ
ゴムホースなどで繋ぎ、安全遮断弁2の上流側に圧力をかける。など 繋ぎ 安全遮断弁
上流側力をかける③この状態でバルブ2を開け、安全遮断弁2の下流側を大気圧にした後、バルブ2を締め、テストバルブ3の先にゴムホースをつなぎ、その先端をビーカ等水を容器の水中に約10mm浸し、テストバルブ3を開いて泡が出るかどうかを確認する。
もし泡が引き続き発生して止まらない場合には安全遮断弁が漏洩しているので、漏洩量を測定し、5分間に25ccを目安に修理又は取替を行う。
漏洩量の正確な測定は、ストップウォッチ等により時間を測定し、水を入れたメスシリンダ内にガスを捕集して行う。
同様な方法により上流側の安全遮断弁1の通り抜け検査を行う。
同様な方法により上流側の安全遮断弁1の通り抜け検査を行う

図-3安全遮断弁の通り抜け検査方法 （定期点検）

製品技術仕様書
型番
名称

ガス燃焼設備のガス配管点検について

点検方法 - 2

SJ0099991- 5/14

仕様書番号

安全遮断弁の内部漏れ試験個所

2017.03.01

中圧遮断弁ユニットＶＧＵ・Ｂシリーズ

項目 点検個所

確認作業

処置

ガス漏れ検知器又はガス漏れ検出
液によるリークチェック

増し締め又は再組付け、部品交換①

ガス圧低スイッチ配管取り付け部②

圧力計取り付け部③

ガス二次圧導圧接続部（運転中）④

フランジ接続部⑤

ＶＧＪ10底部プレート組み付け部⑥ＶＧＪステム
ＭＶＪアーマチュア・フランジ

ガス漏れ検知器又はガス漏れ検出液によるリークチェック

遮断弁の交換⑦⑧

フランジ組み付けボルトナット

工具によるねじボルトの緩み増し締め 又はパッキンの交換⑨

ＶＧＪ底部プレート固定ねじ工具によるねじボルトの緩み増し締め 又はＶＧＪの交換⑩

ＳＫＪアクチュエータ固定ねじ
クチ
定ね

工具によるねじボルトの緩み具
るね
ト 緩み

増し締め
増
締 又又は部品の交換
部品 交換

⑪

シールプラグ1/2'
シールプラグ1/4'

工具によるねじ緩み及び ガスリークチェック

増し締め 又は部品の交換⑫⑬

アクチュエータからの外部油漏れ

目視アクチュエータ交換⑭

電気配線・端子台のねじの緩み、配線被覆の損傷

目視

増し締め又は配線のやり直し

製品技術仕様書
型番
名称

作成年月日

ガス燃焼設備のガス配管点検について

VGU-B点検SJ0099991- 6/14

仕様書番号

安全遮断弁の内部漏れ試験個所

2017.03.01

作成年月日

中圧遮断弁ユニットＶＧＵ・Ｂシリーズ

点検実施日/項目///////

点検個所①

ガス圧低スイッチ配管取り付け部②

圧力計取り付け部③

ガス二次圧導圧接続部（運転中）④

フランジ接続部⑤

ＶＧＪ10底部プレート組み付け部⑥

ＶＧＪステム⑦

ＭＶＪアーマチュア・フランジ⑧

フランジ組み付けボルトナット⑨

ＶＧＪ底部プレート固定ねじ⑩

ＳＫＪアクチュエータ固定ねじ⑪

シールプラグ1/2'⑫

シールプラグ1/4'⑬

アクチュエータからの外部油漏れ⑭

電気配線・端子台のねじの緩み、配線被覆の損傷

備考・特記

製品技術仕様書
型番
名称

ガス燃焼設備のガス配管点検について

VGU-B点検簿////

SJ0099991- 7/14

仕様書番号

安全遮断弁の内部漏れ試験個所

2017.03.01

中圧遮断弁ユニットＶＧＵ・Sシリーズ

項目 点検個所

確認作業

処置

ガス漏れ検知器又はガス漏れ検出液によるリークチェック

増し締め又は再組付け、部品交換①

ガス圧低スイッチ配管取り付け部②

圧力計取り付け部③

ガス二次圧導圧接続部（運転中）④フランジ接続部⑤ＶＧＪ10底部プレート組み付け部⑥

ＶＧＪステム

ガス漏れ検知器又はガス漏れ検出液によるリークチェック

遮断弁の交換⑧

フランジ組み付けボルトナット

工具によるねじボルトの緩み増し締め 又はパッキンの交換⑨

ＶＧＪ底部プレート固定ねじ工具によるねじボルトの緩み増し締め 又はＶＧＪの交換⑩

ＳＫＪアクチュエータ固定ねじ
クチ
定ね

工具によるねじボルトの緩み具
るね
ト 緩み

増し締め
増締 又又は部品の交換
部品 交換

⑪

シールプラグ1/2'
シールプラグ1/4'

工具によるねじ緩み及び ガスリークチェック

増し締め 又は部品の交換⑫⑬

アクチュエータからの外部油漏れ

目視

アクチュエータ交換⑭

電気配線・端子台のねじの緩み、配線被覆の損傷

目視

増し締め又は配線のやり直し

製品技術仕様書
型番
名称

作成年月日

ガス燃焼設備のガス配管点検について

VGU-S点検SJ0099991- 8/14

仕様書番号

安全遮断弁の内部漏れ試験個所

2017.03.01作成年月日

中圧遮断弁ユニットＶＧＵ・Sシリーズ

点検実施日

/項目

///////

点検個所①

ガス圧低スイッチ配管取り付け部②

圧力計取り付け部③

ガス二次圧導圧接続部（運転中）④

フランジ接続部⑤

ＶＧＪ10底部プレート組み付け部⑥

ＶＧＪステム⑧

フランジ組み付けボルトナット⑨

ＶＧＪ底部プレート固定ねじ⑩

ＳＫＪアクチュエータ固定ねじ⑪

シールプラグ1/2'⑫

シールプラグ1/4'⑬

アクチュエータからの外部油漏れ⑭

電気配線・端子台のねじの緩み、配線被覆の損傷

備考・特記

製品技術仕様書
型番
名称

ガス燃焼設備のガス配管点検について

VGU-S点検簿////

SJ0099991- 9/14

仕様書番号

安全遮断弁の内部漏れ試験個所

作成年月日

2017.03.01

SIEMENS 遮断弁 SKP… / VG…

Air IN

Combustion Chamber

Gas IN

項目 点検個所

点検作業

処置

ガス漏れ検知器又はガス漏れ検出液によるリークチェック増し締め又は再組付け、部品交換①

フランジ又はねじ接続部②

ＶＧ...バルブボディ
プレート組み付け部③

ＶＧ...バルブボディ ステム④

ガス導圧接続部（運転中）
SKP25 / SKP55 / SKP75 /SKP25.2⑤シールプラグ1/4'⑥シールプラグ3/4' (VGF/H)⑦

ＳＫＰ...アクチュエータ固定ねじ

工具によるねじボルトの緩み

増し締め

⑧

SKP...アクチュエータの外部油漏れ

目視

SKP...アクチュエータ交換⑨

電気配線・端子台のねじの緩み、配線被覆の損傷

目視

増し締め又は配線のやり直し⑩

エア導圧接続部（運転中）
SKP55 / SKP75

漏れ検出液によるリークチェック

増し締め

⑪

炉内導圧接続部（運転中）
SKP75 / SKP25.2

漏れ検出液によるリークチェック

増し締め

⑫

SKP...アクチュエータの損傷

目視

SKP...アクチュエータ交換⑬

VG...バルブボディの損傷

目視

VG...バルブボディ交換

製品技術仕様書
型番名称

ガス燃焼設備のガス配管点検について

SKP/VG点検SJ0099991- 10/14

仕様書番号

安全遮断弁の内部漏れ試験個所

2017.03.01

作成年月日

SIEMENS 遮断弁 SKP… / VG…

点検実施日

/

項目///////

点検個所①

フランジ又はねじ接続部②

ＶＧ...バルブボディ
プレート組み付け部③

ＶＧ...バルブボディ ステム④

ガス導圧接続部（運転中）
SKP25 / SKP55 / SKP75 /SKP25.2⑤

シールプラグ1/4'⑥

シールプラグ3/4' (VGF/H)⑦

ＳＫＰ...アクチュエータ固定ねじ⑧

SKP...アクチュエータの外部油漏れ⑨

電気配線・端子台のねじの緩み、配線被覆の損傷⑩

エア導圧接続部（運転中）
SKP55 / SKP75⑪

炉内導圧接続部（運転中）
SKP75 / SKP25.2⑫

SKP...アクチュエータの損傷⑬

VG...バルブボディの損傷

備考・特記

製品技術仕様書

SKP/VG点検簿

型番名称

ガス燃焼設備のガス配管点検について////SJ0099991- 11/14

仕様書番号

安全遮断弁の内部漏れ試験個所

作成年月日

2017.03.01

SIEMENS 遮断弁 SKP… / VG…

Gas INSKP15+VGH

項目 点検個所

SKP25+VGF

点検作業

処置

ガス漏れ検知器又はガス漏れ検出液によるリークチェック

増し締め又は再組付け、部品交換①

フランジ又はねじ接続部②

ＶＧ...バルブボディ
プレート組み付け部③

ＶＧ...バルブボディ ステム④

ガス導圧接続部（運転中）
SKP25 / SKP55 / SKP75 /SKP25.2⑤

シールプラグ1/4'⑥

シールプラグ3/4' (VGF/H)⑦

ＳＫＰ...アクチュエータ固定ねじ工具によるねじボルトの緩み増し締め⑧

SKP...アクチュエータの外部油漏れ

目視

SKP...アクチュエータ交換⑨

電気配線・端子台のねじの緩み、配線被覆の損傷

目視

増し締め又は配線のやり直し⑩

エア導圧接続部（運転中）
SKP55 / SKP75

漏れ検出液によるリークチェック

増し締め

⑪

炉内導圧接続部（運転中）
SKP75 / SKP25.2

漏れ検出液によるリークチェック

増し締め

⑫

SKP...アクチュエータの損傷

目視

SKP...アクチュエータ交換⑬

VG...バルブボディの損傷

目視

VG...バルブボディ交換

製品技術仕様書
型番名称

ガス燃焼設備のガス配管点検について

SKP/VG点検

SJ0099991- 12/14

仕様書番号

安全遮断弁の内部漏れ試験個所

2017.03.01

作成年月日

SIEMENS 遮断弁 SKP… / VG…

点検実施日

/

項目///////

点検個所①

フランジ又はねじ接続部②

ＶＧ...バルブボディ
プレート組み付け部③

ＶＧ...バルブボディ ステム④

ガス導圧接続部（運転中）
SKP25 / SKP55 / SKP75 /SKP25.2⑤

シールプラグ1/4'⑥

シールプラグ3/4' (VGF/H)⑦

ＳＫＰ...アクチュエータ固定ねじ⑧

SKP...アクチュエータの外部油漏れ⑨

電気配線・端子台のねじの緩み、配線被覆の損傷⑩

エア導圧接続部（運転中）
SKP55 / SKP75⑪

炉内導圧接続部（運転中）
SKP75 / SKP25.2⑫SKP...アクチュエータの損傷⑬

VG...バルブボディの損傷

備考・特記

製品技術仕様書

SKP/VG点検簿

型番名称

ガス燃焼設備のガス配管点検について////

SJ0099991- 13/14

仕様書番号

安全遮断弁の内部漏れ試験個所

作成年月日

2017.03.01

SIEMENS 二重遮断弁 VGV…

Air INGas IN
VGV56
項目 点検個所

点検作業

処置

ガス漏れ検知器又はガス漏れ検出
液によるリークチェック

増し締め又は再組付け、部品交換①

フランジ又はねじ接続部②

バルブボディ
プレート組み付け部③

バルブボディ

④

ガス導圧接続部（運転中）
VGV26(25) / VGV56(55) /VGV76(75) / VGV26.2(25.2)⑤

シールプラグ1/4'⑥

シールプラグ3/4' (65A以上)⑦

アクチュエータ固定ねじ

工具によるねじボルトの緩み増し締め⑧

アクチュエータの外部油漏れ

目視

SKP...アクチュエータ交換⑨

電気配線・端子台のねじの緩み、配線被覆の損傷

目視

増し締め又は配線のやり直し⑩

エア導圧接続部（運転中）
VGV56(55) / VGV76(75)

漏れ検出液によるリークチェック

増し締め

⑪

炉内導圧接続部（運転中）
VGV76(75) / VGV26.2(25.2)

漏れ検出液によるリークチェック

増し締め

⑫

アクチュエータの損傷

目視

アクチュエータ交換⑬

バルブボディの損傷

目視

バルブボディ交換

ステム

製品技術仕様書
型番
名称

ガス燃焼設備のガス配管点検について

VGV点検

SJ0099991- 14/14

仕様書番号

安全遮断弁の内部漏れ試験個所

2017.03.01

作成年月日

SIEMENS 二重遮断弁 VGV…

点検実施日

/項目//////

点検個所①

フランジ又はねじ接続部②バルブボディ
プレート組み付け部③

バルブボディ ステム④

ガス導圧接続部（運転中）
VGV26(25) / VGV56(55) /VGV76(75) / VGV26.2(25.2)⑤

シールプラグ1/4'⑥

シールプラグ3/4' (65A以上)⑦

アクチュエータ固定ねじ⑧

アクチュエータの外部油漏れ⑨

電気配線・端子台のねじの緩み、配線被覆の損傷⑩

エア導圧接続部（運転中）
VGV56(55) / VGV76(75)⑪

炉内導圧接続部（運転中）
VGV76(75) / VGV26.2(25.2)⑫

アクチュエータの損傷⑬

バルブボディの損傷

備考・特記

製品技術仕様書
型番
名称

ガス燃焼設備のガス配管点検について

VGV点検簿/////