仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６６１５ −１／２０

特殊ガス用バルブボディ

２００８、０６．１９

ＶＲＦ１０／ＶＲＨ１０ シリーズ （アクチェータＳＫＰ１５仕様）

適用範囲
ガスバルブボディＶＲＦ１０／ＶＲＨ１０シリーズはバイオガス、屎尿ガスやその他の再生ガスなどのような腐食性のあるガスで特に軽微な腐食性を持つガス用の製品です。
このバルブボディは液動式アクチェータＳＫＰ１５シリーズを取り付けて使用します。
バイオガス・屎尿ガス・再生ガスなどは組成されている成分により腐食性や化学的な性質が異なります。
特に含まれていると腐食性が強くなるケースとして・硫化水素(Ｈ２Ｓ)が含まれる場合・ガスの中の湿度が上昇し、バルブボディ内で結露した場合が考えられます。
これらの条件が入った場合や重なった場合、ＶＲＦ１０／ＶＲＨ１０はその性能を十分発揮することが出来なくなります。

ＶＲＦ１０／ＶＲＨ１０は総てのガスに対して有効というわけではありません。
ご使用に際しましてはユーザにおいて後述のバルブ材質を確認し、有効性を必ずご確認の上、ご採用をお願いいたします。
又、ご使用に際しましては下記を厳守願います。
−必ず二重遮断を行う。
−少なくとも１台のアクチェータは閉確認用リミットスイッチ付とし、遮断弁の閉を確認してから起動するようにインターロックを設ける−ガスリークチェックシステムの採用をすることを検討する。
−定期的なメンテナンスを行い、遮断弁の機能を確認する。
−アクチェータはＳＫＰ１５シリーズのみを使用し、他のシリーズを使用しないこと。
ご使用に際しましては周囲に危害が加わらないような注意をすると共に、警告書を誰でもわかる位置に掲示願います。
遮断弁、アクチェータは分解したり、改造は絶対に行わないでください。

製品技術仕様書

適用・注意事項

型番

ＶＲＦ１０ ／ ＶＲＨ１０ シリーズ

名称

特殊ガス用バルブ ボディ （低・中間圧用）

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６６１５ −２／２０

２００８、０６．１９

構造①アクチェータ
液動式アクチェータはオイル封入のシリンダー、電気振動式ポンプ、ピストン、レリーフ弁によって構成されます。
レリーフ弁はポンプと並列にシリンダの上部と下部のバイパス部にあり、バルブが閉の状態ではレリーフ弁は開と なっています。
シリンダーの内部にはシール・リングがあり、これによってピストンの上下運動をガイドします。
ピストン下部にはロッドが連結されており、ロッドはピストンの上下運動をバルブステムに伝達します。
バルブは、開度インジケータと通電表示ランプにて外部より確認出来ます。
ＯＮ−ＯＦＦ用アクチェータ ＳＫＰ１５
ＳＫＰ１５では通電されますと、電気振動式ポンプが動き始め、 ポンプによってピストン下部より上部に油を移動させます。
この時発生した油圧により、ピストンは下方向に移動し、ロッドを介してバルブステムを押し込み、バルブは開きます。
全開状態となった時、または規定圧力以上の油圧が上部に加わった時には、レリーフ弁により余分な油をピストン下部に放出させます。
非通電状態になるとポンプが停止し、ポンプ回路が開放され、バルブボディ内のスプリングとガス圧によりピストンは１秒以内に閉となります。

ＳＫＰ１５／VRF１０②バルブボディ VRF１０ シリーズ
VRF１０シリーズは通常状態では閉止スプリングによりバルブシートが押されて閉止状態となっています。
アクチェータＳＫＰ１５シリーズを組付けて使用します。
アクチェータＳＫＰ１５シリーズが通電され、ロッドがバルブステムを押し下げることによりガスが流れます。
電源が切れるとバルブの閉止スプリングの力によりバルブシートは閉の位置に戻り、ガスは遮断されます。
③バルブボディ VRH１０ シリーズ
ＶＲＨシリーズはハイフロータイプのバルブボディです。
遮断弁シートはガスの流れに対し、垂直に取付けられています。
バルブの開閉機構はスイング式となっており低圧損、大流量に対応しています。
アクチェータＳＫＰ１５シリーズを組付けて使用します。
アクチェータＳＫＰ１５シリーズが通電され、ロッドがバルブステムを押し下げることによりガスが流れます。
電源が切れるとバルブの閉止スプリングの力によりバルブシートは閉の位置に戻り、ガスは遮断されます。
又、スイング機構の採用により、閉止中の逆火に対しても強力な閉止力を持っています。

製品技術仕様書

停止状態

通電状態（全開状態）

動作説明

型番

ＶＲＦ１０ ／ ＶＲＨ１０ シリーズ

名称

特殊ガス用バルブ ボディ （低・中間圧用）

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６６１５ −３／２０２００８、０６．１９

型式・接続・圧力定格
アクチェータSKP１５ シリーズ

機能ＯＮ−ＯＦＦ

閉確認スイッチ
無有２００V 型式
SKP15H0002
SKP15H0012

１００Ｖ 型式
SKP15H0001
SKP15H0011

バルブボディ標準タイプ

低圧損タイプ

接続口径

型番

最高使用
圧力( kPa )参考流量(m3/h:空気ΔP=0.1kPa）

検圧
測定口数
Rp 1/4

パイロット
接続口
G3/4

40

VRF10.404

60

29.64-

50

VRF10.504

60

48.8

4-

65

VRF10.654

60

72.3

2280

VRF10.804

60

85.4

2280

VRH10.805

30122.2

41100

VRH10.905

30

197.3

41125

VRH10.915

30281

41

バルブボディ 技術仕様
規格
許容媒体温度
許容周囲温度
取付姿勢
質量
最高使用圧力
接続アクチェータ

： EN１６１ ｃｌａｓｓ Ａ 準拠品： ０〜６０ ℃： −１５〜＋６０ ℃： アクチェータの向きが水平より下にならないこと： 寸法表に記載： 型番表に記載： ＰＮ１６フランジ （ISO７００５−２）： SKP１５シリーズ （上記型番リストによる）製品技術仕様書

型式・接続・定格

型番ＶＲＦ１０ ／ ＶＲＨ１０ シリーズ

名称

特殊ガス用バルブ ボディ （低・中間圧用）

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６６１５ −４／２０２００８、０６．１９

バルブボディ 材質⑤⑥，⑦①⑩,⑪⑫④②,③⑧⑨

構成部品

ＶＲＦ シリーズ①

バルブボディ・カバー

鋳鉄 ＧＧ２０(GG20 Cast iron

②

プラグ

リン酸化鉄

Phophated steel③

プラグシール材

ノバプレス

Novapress 200④シール材質

バイトン

Viton

⑤ステム

JIS SUS 303 相当

Ｘ12ＣｒＮｉ Ｓ１８ ８⑥

ステムシール部

バイトン

Viton

⑦ステムブッシュ

JIS SUS 403F 相当

Ｘ12ＣｒＭｏ Ｓ１７⑧

とめネジ

リン酸化鉄

Phophated steel⑨閉止用スプリング

ニッケル・錫コート・スプリング鋼

Nimonic 90 spring steel NiCr20 Co18 Ti⑩

セェフティ・ワッシャ
ロック・ワッシャ

ニッケル・錫コート・スプリング鋼

NiSn spring steel, coated⑪

バルブディスクガイド

ガラス球入強化ＰＢＴポリエステル

PBT polyester,glass ball rein-forced

⑫

ストレーナ

Ｓｔ Ｖ２a ｗｉｒｅ ｍｅｓｈＳｔ Ｖ２a ｗｉｒｅ ｍｅｓｈ

製品技術仕様書

ＶＲＦバルブボディ材質

型番

ＶＲＦ１０ ／ ＶＲＨ１０ シリーズ

名称

特殊ガス用バルブ ボディ （低・中間圧用）

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６６１５ −５／２０

バルブボディ 材質⑤２００８、０６．１９⑥,⑦⑧②,③⑨①⑪④構成部品⑩,⑫ＶＲＨ シリーズ

①バルブボディ・カバー

鋳鉄 ＧＧ２０

GG20 Cast iron

②プラグ

リン酸化鉄

Phophated steel③プラグシール材

ノバプレス

Novapress 200④シール材質

バイトン

Viton

⑤ステム

JIS SUS 403F 相当

Ｘ12ＣｒＭｏ Ｓ１７⑥ステムシール部

バイトン

Viton

⑦ステムブッシュ

JIS SUS 403F 相当

Ｘ12ＣｒＭｏ Ｓ１７⑧とめネジ

リン酸化鉄

Phophated steel⑨閉止用スプリング

ニッケル・錫コート・スプリング鋼

Nimonic 90 spring steel NiCr20 Co19 Ti⑩セェフティ・ワッシャ
ロック・ワッシャ

ニッケル・錫コート・スプリング鋼

NiSn spring steel, coated

⑪レバー

リン酸化鉄

Phophated steel⑫レバー軸

ニッケル・錫コート・スプリング鋼

NiSn spring steel, coated

製品技術仕様書

ＶＲＨバルブボディ材質

型番

ＶＲＦ１０ ／ ＶＲＨ１０ シリーズ

名称

特殊ガス用バルブ ボディ （低・中間圧用）

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６６１５ −６／２０

２００８、０６．１９

ＯＮ−ＯＦＦ用アクチェータ（ＳＫＰ１５）

制御機能

閉確認スイッチ
無ON-OFF
有電圧

新型番

従来型番

100V

SKP15H0001

SKP10.11101

200V

SKP15H0002

SKP10.11102

100V

SKP15H0011

SKP10.11111

200V

SKP15H0012

SKP10.11112

部品番号

ＳＫＰ１５Ｈ０００１（１００Ｖ 閉確認スイッチ無）ＳＫＰ１５Ｈ００１１（１００Ｖ 閉確認スイッチ付）
ＳＫＰ１５Ｈ０００２（２００Ｖ 閉確認スイッチ無）ＳＫＰ１５Ｈ００１２（２００Ｖ 閉確認スイッチ付）
電源電圧
８５〜１２１Ｖ （１００Ｖ仕様）
１８７〜２６４Ｖ （２００Ｖ仕様）
電源周波数
５０〜６０Ｈｚ ±６％
消費電力
１３．５ＶＡ
動作時間全開 １７秒以内
全閉 １秒以内
取付姿勢
水平より下向き不可
動作周囲温度−１０〜６０℃
質量１．１ Ｋｇ
閉確認スイッチ（閉確認スイッチ付仕様の場合）
接点定格６（２）Ａ ２５０Ｖ ＡＣ max．

製品技術仕様書

ＳＫＰ１０技術仕様

型番

ＶＲＦ１０ ／ ＶＲＨ１０ シリーズ

名称

特殊ガス用バルブ ボディ （低・中間圧用）

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６６１５ −７／２０２００８、０６．１９

電気配線関係閉確認スイッチ無しタイプ詳細

閉確認リミットスイッチ付きタイプ詳細※ＳＫＰ１５Ｈ０００＊のみ

電源側コネクタ取付部

電源側コネクタ取付部

閉確認スイッチコネクタ取付部
コネクタ固定メスネジ

コネクタ固定メスネジ

締め付けトルク０．４Ｎm

締め付けトルク０．４Ｎm

電源側コネクタ

閉確認スイッチコネクタ

型式：０４６１１０００

型式：０４６１０００M

備考：ツバ無し

備考：ツバ有り

黒色製品技術仕様書

グレー

ＳＫＰ電気配線関係

型番

ＶＲＦ１０ ／ ＶＲＨ１０ シリーズ

名称

特殊ガス用バルブ ボディ （低・中間圧用）

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６６１５ −８／２０

電源側コネクタ及び配線図
端子 配線図
電源側 配線接続
遮断弁への配線は必ずバーナコントローラ、燃焼安全制御機器の遮断弁端子より直接配線して下さい。電源より補助リレー等を介して動作させることは避けてください。
制御回路の電位側，接地側を確認してから使用願います。
電気配線は電気容量に余裕を持った、屋内配線規定に基づいた線材を使用すること。
コネクタ部のネジは必ず締めて下さい。
電線管を使用して配線する場合は，ＣＴＣ１９電線管アダプタをコネクタに装着が可能です。
（製品コード４１５１００４０）

コネクタ外観図

コネクタ組み立て要領図

製品技術仕様書

電源側ｺﾈｸﾀ及び配線図

型番

ＶＲＦ１０ ／ ＶＲＨ１０ シリーズ

名称

特殊ガス用バルブ ボディ （低・中間圧用）

２００８、０６．１９

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６６１５ −９／２０

閉確認スイッチコネクタ及び配線図

２００８、０６．１９

端子 配線図閉確認スイッチ 配線接続
電気配線は電気容量に余裕を持った、屋内配線規定に基づいた線材を使用すること。
コネクタ部のネジは必ず締めて下さい。
電線管を使用して配線する場合は，ＣＴＣ１９電線管アダプタをコネクタに装着が可能です。
（製品コード４１５１００４０）

内部配線図（遮断弁“閉”時）コネクタ外観図
コネクタ組み立て要領図

Ｍ20×1.5

Ａ

製品技術仕様書

閉確認ｽｲｯﾁｺﾈｸﾀ及び配線図

型番

ＶＲＦ１０ ／ ＶＲＨ１０ シリーズ

名称

特殊ガス用バルブ ボディ （低・中間圧用）

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６６１５ −１０／２０

２００８、０６．１９

15.4

Ｍ２０−ＣＴＣ１９変換コネクタ （オプション)

材質 ： 黄銅

製品技術仕様書

Ｍ２０−ＣＴＣ１９変換ｺﾈｸﾀ

型番

ＶＲＦ１０ ／ ＶＲＨ１０ シリーズ

名称

特殊ガス用バルブ ボディ （低・中間圧用）

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６６１５ −１１／２０２００８、０６．１９

電源中継用コネクタ ＡＧＡ６８（オプション）
目的 ＳＫＰ／ＳＫＪ Ｘ５シリーズの電源を分岐するための中継コネクタです。
電源側 配線接続
遮断弁への配線は必ずバーナコントローラ、燃焼安全制御機器の遮断弁端子より直接配線して下さい。
電源より補助リレー等を介して動作させることは避けてください。
制御回路の電位側，接地側を確認してから使用願います。
電気配線は電気容量に余裕を持った、屋内配線規定に基づいた線材を使用すること。
コネクタ部のネジは必ず締めて下さい。
電線管を使用して配線する場合は，ＣＴＣ１９電線管アダプタをコネクタに装着が可能です。
（製品コード４１５１００３０ PG11-CTC19用電線管アダプタ）□33.5
本体材質： ポリアミド
色： 黒

ＰＧ１１

□27M3（最大締め付けトルク 0.4Nm）

製品使用例

付属品 ガスケット

製品技術仕様書 電源中継コネクタ ＡＧＡ６８
型番

ＶＲＦ１０ ／ ＶＲＨ１０ シリーズ

名称特殊ガス用バルブ ボディ （低・中間圧用）

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６６１５ −１２／２０

２００８、０６．１９

アクチェータの交換・バルブボディへの取付

アクチェータをバルブボディに取付けるビス及びワッシャはアクチェータに取り付けられております。
アクチェータをバルブボディに取付ける際にアクチェータのロッドとバルブステム（Ａ部）が触れる場合があります。
その際にはアクチェータ上部をバルブに対して押し下げる事によりアクチェータのロッドは内部に移動しますので、その後ビスによりアクチェータを固定して下さい。

A部

アクチェータのピストンが完全に上昇している場合、バルブステムとロッドの間には約１ｍｍの隙間が発生しますが、一度アクチェータを通電する事によりこのクリアランスは無くなります。
閉確認スイッチの調整は出来ません。
※右図のバルブボディは参考です。
ＶＲシリーズに、ねじ仕様はありません。

取扱上の注意事項●アクチェータとバルブボディ間にはシール剤やパッキン等は使用しないで下さい。
使用する際はＳＫＰ×５シリーズ専用ガスケットをご使用願います。
●アクチェータをバルブボディから外した状態で絶対に通電しないで下さい。
＊アクチェータが決められたストロークを超えた場合､リード線の内部断線やオイルシールを破損し、使用が出来なくなります。

製品技術仕様書

ｱｸﾁｪｰﾀのﾊﾞﾙﾌﾞへの取付

型番

ＶＲＦ１０ ／ ＶＲＨ１０ シリーズ

名称

特殊ガス用バルブ ボディ （低・中間圧用）

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６６１５ −１３／２０

２００８、０６．１９

ＶＲＦ／ＶＲＨ流量差圧特性

流量係数の換算
流量差圧特性チャートの流量Ｑは比重（ｄｖ＝１．０）の空気、天然ガス、代表的なバイオガスで表記してあります．各種ガスの流量に換算するには，右記の数式を使用します．

QG = f × QA
f =

1dv

f ：換算率X
1.22
dv： ＋２２℃における ガス比重（対空気比）

QA：空気流量（ｍ３／ｈ）

X： ガス質量QG：ガス流量（ｍ３／ｈ）

dv =

1.22

dv：ガス比重( Kg / m3)：+ 22℃における空気質量 ( Kg / m3)

製品技術仕様書

流量差圧特性

型番

ＶＲＦ１０ ／ ＶＲＨ１０ シリーズ

名称

特殊ガス用バルブ ボディ （低・中間圧用）（対空気 比）仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６６１５ −１４／２０

２００８、０６．１９

ＳＫＰ１５ 外形寸法図

86

A：バルブボディ配管中心より

83

187.6

7474

87

接続径４０Ａ
５０Ａ
６５Ａ８０Ａ
８０Ａ
１００Ａ
１２５Ａ

製品技術仕様書

SKP15外形寸法図

型番

ＶＲＦ１０ ／ ＶＲＨ１０ シリーズ

名称

特殊ガス用バルブ ボディ （低・中間圧用）

型番
VRF10.404
VRF10.504
VRF10.654
VRF10.804
VRH10.805
VRH10.905
VRH10.915

Ａ228.6
237.6
279.6
287.6
346.6
353.6
361.6

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６６１５ −１５／２０２００８、０６．１９

ＶＲＦ外形寸法図
ＶＲＦ１０．

接続径

型番A

B

DEFGG'H

JK

L40

VRF10.404

13--

102

126200--

----

41

19150

50

VRF10.504

13--

107

126

230--

----

50

19165

65

VRF10.654

16.5

3163

185

290

108148

95

92

19185

80

VRF10.804

193163

185

310

118

158

102

100

19200

接続径

型番M

NPQ

R

STKg

40

VRF10.404

110

88

4590

43636

650

VRF10.504

125

102

4590442427.5

65

VRF10.654

1451204590462

--

15.3

80

VRF10.804

160

131

22.5

45862--

17.9（単位：ｍｍ）

製品技術仕様書

VＲＦ外形寸法

型番

ＶＲＦ１０ ／ ＶＲＨ１０ シリーズ

名称

特殊ガス用バルブ ボディ （低・中間圧用）

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６６１５ −１６／２０２００８、０６．１９

ＶＲＨ１０ 外形寸法

接続径

型番

AB

DEFG

G'H

JK

L

80

VRH10.805

153--

160

310

102--

105

159

19200

100

VRH10.905

163--

160

350

102--

105

166

19220

125

VRH10.915

173--

160

400

102--

121

174

19250

接続径

型番

MNPQ

RS

TKg

80

VRH10.805

160

131

22.5

4589595

16.3

100

VRH10.905

180

157

22.5458959518.6125

VRH10.915

210

187

22.5458959523.4（単位：ｍｍ）

製品技術仕様書

ＶＲＨ外形寸法

型番

ＶＲＦ１０ ／ ＶＲＨ１０ シリーズ

名称

特殊ガス用バルブ ボディ （低・中間圧用）

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６６１５ −１７／２０ＩＳＯフランジ 外形寸法 （参考資料）
接続用 ＩＳＯ ７００５−２ による ＰＮ１６ フランジの寸法です。

接続径

ＤK

L2ボルト
穴数

厚さ

40150

110

1941950165

1251941965185

145

1941980200

160

19819100220180

19819125250

210

19819（単位：ｍｍ）

製品技術仕様書

ＩＳＯフランジ外形寸法

型番

ＶＲＦ１０ ／ ＶＲＨ１０ シリーズ

名称

特殊ガス用バルブ ボディ （低・中間圧用）

２００８、０６．１９

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６６１５ −１８／２０２００８、０６．１９

シールド用パッキン（オプション）

防滴規格：ＩＰ５４構造のアクチェータをＩＰ６５にすることが可能なシールド用パッキン。
※右図のバルブボディは参考です。ＶＲシリーズに、ねじ仕様はありません。

《型式：ＡＧＡ６６シールド用パッキン》
粉塵やホコリ、ゴミなどが舞う、劣悪な環境下に於いて、アクチェータの隙間からの不純物の混入を防ぎます。

１ のスペーサーをバルブボディのステム（軸）部に被せる様にセットし、２ のガスケットシールジョイントの溝の部分がアクチェータ側に向くようセットし、取り付けて下さい。

アクチェータの隙間から入り込んだ不純物がステムに付着し、長期間使用中にシール用Ｏリングが損傷、駆動油の漏洩やガス漏れが発生していた環境で効果があります。

取り付け上の注意◆ガスケットシールジョイントとスペーサーは必ず両方の部品を組み付けて下さい。
◆本部品以外のガスケットやパッキン、シール剤は絶対使用しないで下さい。
（アクチェータが決められたストロークを超えた場合、リード線の内部断線やオイルシールの破損につながり、使用が出来なくなります。

製品技術仕様書ｼｰﾙﾄﾞ用ﾊﾟｯｷﾝ（ｵﾌﾟｼｮﾝ）

型番

ＶＲＦ１０ ／ ＶＲＨ１０ シリーズ

名称

特殊ガス用バルブ ボディ （低・中間圧用）

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６６１５ −１９／２０

２００８、０６．１９

サーモスタット付ヒータ（オプション）

寒冷地仕様ヒータ《型式：AGA６３サーモスタット付きヒータ》

極寒地にて周囲温度が氷点下まで低下した場合、アクチェータ起動時には駆動油の粘度が増加し、通常よりも開時間が長くかかり、安全時間内に着火が出来なくなることがありました。
サーモスタット付ヒータは一定温度以下になったときに内部の駆動油を常温程度まで温め、極寒時の着火を容易にする効果があります。
サーモスタットが内蔵されている為一定の温度以上では作動せず、安全の確保と省エネ設計になっております。

取り付けはテンションスプリングで容易な固定になります。

製品技術仕様書

ｻｰﾓｽﾀｯﾄ付ﾋｰﾀ（ｵﾌﾟｼｮﾝ）

型番

ＶＲＦ１０ ／ ＶＲＨ１０ シリーズ

名称

特殊ガス用バルブ ボディ （低・中間圧用）

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６６１５ −２０／２０２００８、０６．１９

取扱注意事項
１．本機器は燃焼安全上の重要保安部品です。必要な所以外は本品を分解しないでください。
分解をした製品は絶対に再使用しないでください。
２．アクチェータはＳＫＰ１５シリーズのみを使用し、他のシリーズを使用しないこと。
３．バルブを使用する配管中のガスが仕様に適合していること。
特殊仕様のＶＲ．．バルブボディ以外は都市ガス，天然ガス及びＬＰＧ等の非腐食性ガス用です。

ＶＲＦ１０／ＶＲＨ１０は総てのガスに対して有効というわけではありません。
ご使用の際はバルブ材質を確認し、有効性を必ずご確認ください。
４．遮断弁本体の上部に液体がかかる可能性のある場所には設置しないこと。
５．配管中のガス圧力が仕様書の圧力範囲内であること。
６．遮断弁を配管に取り付ける際は必ず上流配管内の異物を除去するパージを実施すること。
７．バルブ・ボディ内部にはメッシュプレートが装備されていますが，上流側には必ずガスフィルター（ストレーナ）を装備願います。ＶＲＨ．．にはメッシュプレートが装備されていません。
８．取付場所は−１０〜＋６０℃の温度範囲内であること。
９．電気配線は、電気容量に余裕をもった、屋内配線規定に基づいた線材を使用すること。
電気配線に使用する線材は外的要因により絶縁が破損破壊されるおそれのないものを使用すること。
１０．配線コネクタは電源用（黒色）、閉確認スイッチ用（灰色）で、形状も異なり、取り付けは出来ません。
取付コネクタを無理に取付ないこと。
１１．操作電源の高電位側と接地側をバーナ・コントローラと正しく接続すること。
補助リレーの接点を介して直接電源より使用する事は絶対に行わないこと。
アクチェータの消費電力（ＶＡ）と燃焼安全装置の接点容量を確認すること。
燃焼安全装置の選定に際しては認定合格品の使用を推奨します。
燃焼安全装置の電源接続に際しては，電源相と接地相を必ず確認すること。
１２．作業時は必ず電源をＯＦＦにする。安全回路をバイパスしてバルブには通電しないこと。
１３．電気配線作業やその他の作業で実際にガスを必要としない作業をする時は、必ずガスの元コックを閉じてから作業すること。
１４．アクチェータはバルブボディより外して通電しないこと。（破損、油漏れの原因となります。）
１５．全閉確認リミット・スイッチは、運転前に元コックを閉とし、全閉の位置を正確に確認しているかをチェックすること。
１６．バルブ・ボディの配管接続口メクラカバーは配管作業をするまで外さないこと。
バルブボディのパイロット配管接続口やガス圧力スイッチ取付口で使用していない接続口のメクラネジに緩みがないこと。
バルブ・ボディには，いくつかの圧力検知タップが設けて有ります。使用前に必ず各タップの増し閉めを行うこと。
１７．バルブボディに示してあるガスの流れ方向が実際のガスの流れ方向と同一であること。
１８．配管設計の際、アクチェータ交換を想定し、バルブ取り付け後のメンテナンススペースを確保すること。
フランジ式は上下に８０㎜以上必要です。外形寸法図に記載の交換脱着スペースを確保願います。
１９．配管とバルブを接続する際、接続するバルブ側の六角部をレンチで固定すること。
反対側より圧力を加えるとバルブ本体をいためることがあります。
２０．本遮断弁の上流側に減圧装置が位置する配管系統の場合は異常圧力上昇を検知し、燃焼停止を行う防護回路及び装置を装備する事を推奨します。
２１．ガス圧力スイッチを安全規格に準じて装備すること。
２２．バルブ配管のサポートが充分であること。
２３．定期的に弁の通り抜け及び外部漏れ試験を実施すること。
外部漏れ試験を実施する時には試験器やガス検出器等を用いて行うこと。
検出液を使用する場合には非腐食性のガス漏れ専用の検出液を使用し、使用後は充分に液を拭きとり、充分に乾燥してから使用を開始すること。
内部にまで 浸入しているような場合にはメーカに返却し、動作を確認してもらうこと。
２４．検出液を使用する場合には電気部分（コイルを含む）には検出液がかからない様にすること。
アルミを腐食する液体は使用しないこと。
２５．バルブ本体、アクチェータは塗装しないこと。塗料がシール部へ進入し外部漏れの原因になります。
２６．本取り扱い注意事項を必要に応じて抜粋し，燃焼装置の見やすい位置に表示願います。
２７．その他ご不明な点につきましては、御連絡お願い申し上げます。

※記載内容は予告なしに変更させていただく場合がありますので、あらかじめ御了承ください。

製品技術仕様書

一般取扱注意事項

型番

ＶＲＦ１０ ／ ＶＲＨ１０ シリーズ

名称

特殊ガス用バルブ ボディ （低・中間圧用）