【ESSESS-U4X1/U4M1】
U4X1/U4M1】
太陽光発電2
太陽光発電2台設置配線
設置配線①
配線① - 重要負荷対応型
重要負荷対応型

目次自動切替分電盤（MA3237AC7-*-R）を使用する場合.................................................................................２
自動切替分電盤（EH-F1333-*-R）を使用する場合......................................................................................３

U4-c93

【ESSESS-U4X1/U4M1】
U4X1/U4M1】 - 自動切替分電盤（MA3237AC7
自動切替分電盤（MA3237AC7MA3237AC7-*-R）を使用する場合
太陽光発電2台設置配線① - 重要負荷対応型
系統 1φ3W 100/200V
UN W
U N W
幹線ケーブル２

スマートメーター

逆潮流防止用CT（押し上げ「有」、押し上げ「無」とも、この位置に取り付けてください。）

WHWH

自動切替分電盤（ MA3237AC7MA3237AC7-＊-R ）スマートメーターを設置している場合

標
準分電盤

家庭負荷

連系運転用
ブレーカ

LL

主幹ブレーカ

自立運転用
ブレーカ

自動切替スイッチ75A

送り端子台
定格150A

K
KAB

⿊

A

B

ON

白

A

B

30A

⿊
ON

白

75A

赤入

赤入

非常時兼用ケーブル
分岐ブレーカ

契約ブレーカまたはMCCB(契約ブレーカを設置しない場合は、代わりにMCCBを設置してください。)

20A

家庭負荷

赤ON

白⿊
白⿊

蓄電システム用ブレーカ

停電時に連系運転しない
太陽光発電の配線

停電時に連系運転する太陽光発電の配線
PV電力監視用CT（2本のU相赤線のみを１つのCTで挟んでください）

太陽光発電用
ブレーカボックス

赤A

幹線ケーブル１（A：系統 B：蓄電）

端子台
定格90A

重要負荷分電盤

AC_CTケーブル

重要負荷
主幹ブレーカ入L
PV_CTケーブル
K

太陽光発電用ブレーカ1
分岐ブレーカ系統ケーブル（CV3.5ｓｑ）

重要負荷
太陽光発電用ブレーカ2
入入

重要負荷ケーブル(配線長 20m以下：CV3.5sq、20～40m：CV5.5sq)※PV PCSの自立出力は蓄電池の充電のみに使用され、家庭負荷に給電することはできません。

蓄電ユニット(ESS(ESS-U4X1 / ESSESS-U4M1)
太陽光発電1
太陽光発電1

太陽光発電2
太陽光発電2
系統出力

系統出力

ルーター等
PF管3（φ28）

自立出力

PV PCSPV PCS（出力5.9kW以下）LANケーブル

リモコンケーブル

リモコンネットワーク

PV_CT
AC_CT

PF管2（φ28）

・・・

・・・
接地線
(IV5.5sq)

C種接地 PF管1（φ28）

【注意事項】

室内リモコン・停電時、連系運転するPV PCSの出力は5.9kW以下にしてください。
また、PV PCS 2台の合計出力を14kW以下にしてください。
・押し上げ「有」、押し上げ「無」ともに同じ接続となります。
・重要負荷には片相1.5kVA/両相合計3.0kVA以上の機器は接続しないでください。
・蓄電ユニットの筐体接地を施してください。
(本自動切替分電盤には、地絡を生じた場合に0.5秒以内に電路を自動的に遮断する装置が搭載されているため、C種接地の接地抵抗値を500Ω以内にすることができます。)
・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱等を十分考慮してください。

太陽電池

太陽電池

※ 外付け太陽光発電の配線接続の詳細は太陽光発電の施工マニュアルを参考にしてください。

太陽電池

必要に応じて、適正な端子台を別途設けてください。

太陽電池

・施工後、盤内の清掃を行い、切り屑等を取り除いてください。

停電時に連系運転する太陽光発電

・AC_CTとPV_CTは、設置後に「L」の表記が電力会社側になっていることを確認してください。
合計出力14kW以下PV自立ケーブル(配線長 10m以下：CV3.5sqまたはVVF2.0、10m～40m：CV5.5sqまたはVVF2.6)

・最新の情報はニチコンホームページをご確認ください。

U4-c93

【ESSESS-U4X1/U4M1】
U4X1/U4M1】 - 自動切替分電盤（EH
自動切替分電盤（EHEH-F1333F1333-*-R）を使用する場合
太陽光発電2台設置配線① - 重要負荷対応型

系統 1φ3W 100/200V
逆潮流防止用CT（押し上げ「有」、押し上げ「無」とも、この位置に取り付けてください。）

U N W

U N W

非常時兼用ケーブル

幹線ケーブル２WH

自動切替分電盤（開閉器盤）( EHEH-F1333F1333-*-R )スマートメーター

WH

蓄電システム用ブレーカ

L

自立運転用
ブレーカ

L
K
自動切替スイッチ
K標
スマートメーターの後段に必ずMCCBを設置してください。

家庭負荷

準

送り端子台
定格100A

主幹ブレーカ

分電盤

入入入

端子台
定格75A

入入

分岐ブレーカ
契約ブレーカまたはMCCB(契約ブレーカを設置しない場合は、代わりにMCCBを設置してください。)

家庭負荷

幹線ケーブル１

停電時に連系運転しない太陽光発電の配線

AC_CTケーブル

停電時に連系運転する太陽光発電の配線
PV電力監視用CT（2本のU相赤線のみを１つのCTで挟んでください）

太陽光発電用
ブレーカボックス

L
PV_CTケーブル

重K

重要負荷

要

太陽光発電用ブレーカ1
系統ケーブル(配線長 ～40m：CV3.5sq)

主幹ブレーカ

負太陽光発電用ブレーカ2
入

荷入※PV PCSの自立出力は蓄電池の充電のみに使用され、家庭負荷に給電することはできません。

重要負荷ケーブル(配線長 20m以下：CV3.5sq、20～40m：CV5.5sq)

分入電盤

分岐ブレーカ

蓄電ユニット（ESS
蓄電ユニット（ESSESS-U4X1/ESSU4X1/ESS-U4M1）
U4M1）
太陽光発電1
太陽光発電1
太陽光発電2
太陽光発電2
重要負荷
メンテナンスエリア
自立出力

PV PCS

端子台

PV PCS
リモコンLANケーブル
リモコンケーブル

ネットワークPV_CT

室内リモコン
AC_CT

ルーター等

・・・

・・・

【注意事項】
・停電時、連系運転するPV PCSの出力は5.9kW以下にしてください。
PF管(φ28)PF管(φ28)PF管(φ28)

接地線(IV5.5sq)

また、PV PCS 2台の合計出力を14kW以下にしてください。
・押し上げ「有」、押し上げ「無」ともに同じ結線となります。
・重要負荷には片相1.5kVA/両相合計3.0kVA以上の機器は接続しないでください。
・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱等を十分考慮してください。
必要に応じて、適正な端子台を別途設けてください。

アース
太陽電池

太陽電池

太陽電池

・「配線例集リスト」の接続タイプ、停電時に外付け太陽光発電を連系運転の条件を十分ご確認ください。

太陽電池

・最新の情報はニチコンホームページをご確認ください。
停電時に連系運転する太陽光発電※太陽光発電の配線接続の詳細は、当該の施工マニュアルを参照してください。
合計出力14kW以下

PV自立入力ケーブル(配線長 10m以下：CV3.5sqまたはVVF2.0、10～40m：CV5.5sqまたはVVF2.6)

U4-c93