夏季の省エネ・節電メニュー

事業者※の皆様※ オフィスビル、卸・⼩売店、⾷品スーパー、医療機関、ホテル・旅館、飲⾷店、学校（⼩・中・⾼）、製造業

東北・東京・中部・北陸
関⻄・中国・四国・九州

令和４年６⽉

今夏の省エネ・節電へのご協⼒のお願い

事業者の皆様への省エネ節電へのご協⼒のお願い
今夏の電⼒需給は、全国で瞬間的な需要変動に対応するために必要とされる予備率３％以上を確保しているものの、厳しい⾒通しです。また、⼤規模な発電所のトラブルが発⽣した場合、安定供給ができない可能性が懸念されます。加えて、ロシアによるウクライナ侵略などの影響により、⽯油、天然ガス、⽯炭等の調達リスクの⾼まりが⽣じています。
そのため、政府、電⼒会社においては、引き続き供給⼒の確保に最⼤限の努⼒をしてまいります。事業者の皆様におかれましては、経済活動に⽀障のない範囲において節電へのご協⼒をお願いします。また、給湯器や⾃家⽤⾞の使⽤時の省エネについてもご協⼒をお願いします。

節電をお願いしたい期間

7⽉1⽇（⾦）から 9⽉30⽇（⾦）まで終⽇、無理のない範囲で、節電へのご協⼒をお願いいたします。（数値⽬標は設けない）※ 太陽光発電の出⼒が減少し、電⼒需給が厳しくなる傾向にある点灯帯（17:00-20:00頃）には特に節電へのご協⼒をお願いいたします。
※ 緊急時には、政府が発信する情報も踏まえながらより⼀層の節電へのご協⼒をお願いいたします。

1

電⼒使⽤の特徴

夏季の電⼒使⽤の特徴は？
電⼒需要は⽇中（13:00〜17:00頃）に⾼まる傾向にあります。
また、電⼒需給は太陽光発電の出⼒が減少する点灯帯（17:00-20:00頃)に厳しくなる傾向にありますので、この時間帯には特に節電へのご協⼒をお願いします。

太陽光発電カーブ

夏の電⼒需要kW

kW

太陽光の発電量は⼣⽅以降⼤きく低下

総需要

⼤⼝
家庭⽤
⼩⼝

熱中症にご注意ください。
屋内でも熱中症にかかる場合があります。
適切な室温管理や⽔分補給に留意いただく等、⼗分にご注意ください。
特に、ご⾼齢の⽅や体調に不安のある⽅、病院や介護施設などにおいては、熱中症予防に留意し、無理のない範囲での省エネ・節電にご協⼒をお願いします。

熱中症予防情報サイト（環境省）
https://www.wbgt.env.go.jp/

2

オフィスビル

オフィスビルの電⼒消費の特徴
オフィスビルにおいては、９時〜19時頃に⾼い電⼒消費が続く傾向があります。
kW

図１：オフィスビ
ル（事例）における電⼒需要カーブのイメージ

電⼒消費の内訳（夏季の点灯帯（17時頃））
オフィスビルにおいては、消費電⼒のうち、空調が約49％、照明が約23％を占めます。
これらを合わせると約72％を占めるため、これらの分野における節電対策は特に有効です。

エレベーター等,
7.3%

その他,7.0%

複合機, 7.3%

空調, 48.6%

パソコン,6.6%

照明, 23.1%

図２：⼀般的なオ
フィスビルにおける⽤途別電⼒消費⽐率(17時)3オフィスビル

基本アクションの事例

建物全体に対する節電効果

可能な範囲で照明を間引きする。（労働安全衛⽣規則基準値（精密作業300Lｘ、普通作業150Lx、粗な作業70Lx）にもご留意ください。）

照明

執務室の照明を半分程度間引きした際の数値
使⽤していないエリア（会議室・廊下等）の消灯をした場合の数値

空調

OA機器

12.7%
3.3%

執務室の冷やしすぎに注意し、無理のない範囲で室内温度を上げる（右記の節電効果は室内温度を26℃から2℃上げた場合の数値）※熱中症にご注意ください。

4.1%

使⽤していないエリアは空調を停⽌する。

2.4%

⻑時間席を離れるときはOA機器の電源を切るか、スタンバイモードにする。

2.8%

さらに省エネ・節電効果が⼤きい以下のアクションも検討してください。

空調

⽇中の⽇射を遮るために、ブラインド、カーテン、遮熱フィルム、ひさし、すだれを活⽤する。

3.7%

冷凍機の冷⽔出⼝温度を⾼めに設定し、ターボ冷凍機、ヒートポンプ等の動⼒を削減する。（セントラル空調の場合）

2.4%

メンテナンスや⽇々の省エネ・節電努⼒
昼休みなどは可能な範囲で消灯を⼼がける。

照明

従来型蛍光灯を、LED照明に交換する。
（従来型蛍光灯から直管型LED照明に交換した場合、約50％消費電⼒を削減。）
窓際等⾃然採光部分は消灯する。
⽬詰まりしたフィルターを清掃する。
電気室、サーバー室の空調設定温度が低すぎないかを確認し、⾒直す。

空調

室外機周辺の障害物を取り除くとともに、直射⽇光を避ける。
空調機の節電機能（ピークデマンドカット機能等）を活⽤する。
排ガスによる放熱ロスを避けるため、ガス吸収式冷温⽔機について空気⽐の適正化を図る。

OA機器

コピー機が複数台ある場合は、使⽤頻度に応じて稼働台数を減らす。
電気式給湯器、給茶機、エアタオル等のプラグを可能な範囲でコンセントから抜く。
温⽔洗浄便座は、可能な範囲で保温、温⽔の機能を停⽌する。

コンセント動⼒

⾃動販売機の管理者の協⼒の下、冷却停⽌時間の延⻑や節電モードへの切り替え等を⾏う。
混雑時以外はエレベータやエスカレータの稼働を停⽌⼜は台数を減らす。
ディスプレイの明るさを下げ、不要時は消灯する。

⾃動⾞
その他ご注意••••エコドライブを⼼がける。（ふんわりアクセル、減速時は早めにアクセルを離す 等）「クールビズ」を励⾏する。
デマンド監視装置を導⼊し、警報発⽣時に予め決めておいた節電対策を実施する。

記載している節電効果は、建物全体の消費電⼒に対する⽬安です。
空調についての節電効果は電気式空調を想定しています。
⼀定の条件の下での試算結果ですので、各々の建物の利⽤状況により削減値は異なります。
節電を意識するあまり、保健衛⽣上、安全上及び管理上不適切なものとならないようご注意ください。

4

卸・⼩売店

卸・⼩売店の電⼒消費の特徴
卸・⼩売店においては、９時〜21時頃に⾼い電⼒消費が続く傾向があります。
kW

図１：卸・⼩売店（事例）における電⼒需要カーブのイメージ

電⼒消費の内訳（夏季の点灯帯（17時頃））
卸・⼩売店においては、消費電⼒のうち、空調が約26％、照明が約22％、冷凍・冷蔵とショーケースでそれぞれ約7％を占めます。
これらを合わせると約62％を占めるため、これらの分野における節電対策は特に有効です。

空調, 26.2%

その他, 36.8%

照明, 21.8%

ショーケース,6.9%

図２：⼀般的な卸・⼩売店における⽤途別電⼒消費⽐率（17時）

冷凍・冷蔵, 6.6% 複合機, 1.0% パソコン, 0.8%

5卸・⼩売店

基本アクションの事例

建物全体に対する節電効果

可能な範囲で照明を間引きする。（労働安全衛⽣規則基準値（精密作業300Lｘ、普通作業150Lx、粗な作業70Lx）にもご留意ください。）

照明

店舗の照明を半分程度間引きした際の数値
使⽤していないエリア（事務室、休憩室等）や看板、外部照明、駐⾞場の消灯をした場合の数値

空調

冷蔵・冷凍

11.7%
2.4%

店舗の冷やしすぎに注意し、無理のない範囲で室内温度を上げる。
（右記の節電効果は室内温度を26℃から2℃上げた場合の数値）※熱中症にご注意ください。

2.4%

可能な範囲で業務⽤冷蔵庫の台数を限定、冷凍・冷蔵ショーケースの消灯、凝縮器の洗浄を⾏う。

2.3%

メンテナンスや⽇々の省エネ・節電努⼒
従来型蛍光灯を、LED照明に交換する。
（従来型蛍光灯から直管型LED照明に交換した場合、約50％消費電⼒削減。）

照明

窓際等⾃然採光部分は消灯する。
使⽤していないエリア（事務室、休憩室等）は空調を停⽌する。
⽬詰まりしたフィルターを清掃する。

空調

⽇中の⽇射を遮るために、ブラインド、カーテン、遮断フィルム、ひさし、すだれを活⽤する。
空調機の節電機能（ピークデマンドカット機能等）を活⽤する。
排ガスによる放熱ロスを避けるため、ガス吸収式冷温⽔機について空気⽐の適正化を図る。
調理機器、冷蔵庫の設定温度の⾒直しを⾏う。

冷蔵・冷凍

冷凍・冷蔵ショーケースの吸込み⼝と吹出し⼝には商品を置かないようにすると共に、定期的に清掃する。
オープン型の冷凍・冷蔵ショーケースについては、冷気が漏れないようにビニールカーテンなどを設置する。
デモンストレーション⽤の家電製品などは可能な範囲で電源をオフにする。
電気式給湯器、給茶機、エアタオル等のプラグを可能な範囲でコンセントから抜く。

コンセント動⼒

温⽔洗浄便座は、可能な範囲で保温、温⽔の機能を停⽌する。
⾃動販売機の管理者の協⼒の下、冷却停⽌時間の延⻑や節電モードへの切り替え等を⾏う。
ディスプレイの輝度を下げ、不要時は消灯する。

⾃動⾞
その他ご注意••••エコドライブを⼼がける。（ふんわりアクセル、減速時は早めにアクセルを離す 等）「クールビズ」を励⾏する。
デマンド監視装置を導⼊し、警報発⽣時に予め決めておいた節電対策を実施する。

記載している節電効果は、建物全体の消費電⼒に対する⽬安です。
空調についての節電効果は電気式空調を想定しています。
⼀定の条件の下での試算結果ですので、各々の建物の利⽤状況により削減値は異なります。
節電を意識するあまり、保健衛⽣上、安全上及び管理上不適切なものとならないようご注意ください。

6

⾷品スーパー

⾷品スーパーの電⼒消費の特徴
⾷品スーパーにおいては、9時〜17時頃に⾼い電⼒消費が続く傾向があります。

kW

図１：⾷品スーパー（事例）における電⼒需要カー
ブのイメージ

電⼒消費の内訳（夏季の点灯帯（17時頃））
⾷品スーパーにおいては、消費電⼒のうち、ショーケースが約38％、空調が約24％、照明が約16％、冷凍・冷蔵が約10％を占めます。
これらを合わせると約88％を占めるため、これらの分野における節電対策は特に有効です。
その他,
10.9%

空調,24.3%

ショーケー

照明,

ス, 37.8%

16.3%
冷凍・冷パソコン,蔵, 9.9%

図２：⼀般的な⾷品スーパーにおける⽤途別電⼒消費⽐率（17時）

0.2%
複合機,0.5%

7⾷品スーパー

基本アクションの事例

建物全体に対する節電効果

可能な範囲で照明を間引きする。（労働安全衛⽣規則基準値（精密作業300Lｘ、普通作業150Lx、粗な作業70Lx）にもご留意ください。）

照明

空調

冷蔵・冷凍

店舗の照明を半分程度間引きした際の数値

8.2%

使⽤していないエリア（事務室、休憩室等）や看板、外部照明、駐⾞場の消灯をした場合の数値1.8%

店舗の冷やしすぎに注意し、無理のない範囲で室内温度を上げる。
（右記の節電効果は室内温度を26℃から2℃上げた場合の数値）※熱中症にご注意ください。

1.1%

使⽤していないエリア（事務室、休憩室等）は空調を停⽌する。

1.2%

可能な範囲で業務⽤冷蔵庫の台数を限定、冷凍・冷蔵ショーケースの消灯、凝縮器の洗浄を⾏う。

7.4%

メンテナンスや⽇々の省エネ・節電努⼒
従来型蛍光灯を、LED照明に交換する。
（従来型蛍光灯から直管型LED照明に交換した場合、約50％消費電⼒削減。）

照明

窓際等⾃然採光部分は消灯する。
⽇中の⽇射を遮るために、ブラインド、カーテン、遮断フィルム、ひさし、すだれを活⽤する。
⽬詰まりしたフィルターを清掃する。
室外機周辺の障害物を取り除くとともに、直射⽇光を避ける。

空調

空調機の節電機能（ピークデマンドカット機能等）を活⽤する。
冷凍⾷品売り場の冷え過ぎに注意し、このエリアの空調設定温度を調整する。
排ガスによる放熱ロスを避けるため、ガス吸収式冷温⽔機について空気⽐の適正化を図る。
冷凍・冷蔵ショーケースの吸込み⼝と吹出し⼝には商品を置かないようにすると共に、定期的に清掃する。

冷蔵・冷凍

オープン型の冷凍・冷蔵ショーケースについては、冷気が漏れないようにビニールカーテンなどを設置する。
調理機器、冷凍庫の設定温度の⾒直しを⾏う。
電気式給湯器、給茶機、エアタオル等のプラグを可能な範囲でコンセントから抜く。

コンセント動⼒

温⽔洗浄便座は、可能な範囲で保温、温⽔の機能を停⽌する。
⾃動販売機の管理者の協⼒の下、冷却停⽌時間の延⻑や節電モードへの切り替え等を⾏う。
ディスプレイの輝度を下げ、不要時は消灯する。

⾃動⾞
その他ご注意••••エコドライブを⼼がける。（ふんわりアクセル、減速時は早めにアクセルを離す 等）「クールビズ」を励⾏する。
デマンド監視装置を導⼊し、警報発⽣時に予め決めておいた節電対策を実施する。

記載している節電効果は、建物全体の消費電⼒に対する⽬安です。
空調についての節電効果は電気式空調を想定しています。
⼀定の条件の下での試算結果ですので、各々の建物の利⽤状況により削減値は異なります。
節電を意識するあまり、保健衛⽣上、安全上及び管理上不適切なものとならないようご注意ください。

8

医療機関

医療機関の電⼒消費の特徴
医療機関においては、8時〜16時頃に⾼い電⼒消費が続く傾向がありますkW

図１：医療機関（事例）における電⼒需要カーブのイメージ

電⼒消費の内訳（夏季の点灯帯（17時頃））
医療機関においては、消費電⼒のうち、空調が約35％、照明が約33％を占めます。
これらを合わせると約67％を占めるため、これらの分野における節電対策は特に有効です。

給湯, 2.0%

医療機器, 6.6%
その他,8.0%

調理機器,2.3%

空調, 34.7%

冷凍・冷蔵,2.3%
エレベーター等, 2.5%複合機, 6.0%

照明, 32.6%
パソコン,3.1%

図２：⼀般的な医療機関における⽤途別電⼒消費⽐率
（17時）

9

医療機関

基本アクションの事例

建物全体に対する節電効果

可能な範囲で照明を間引きする。（労働安全衛⽣規則基準値（精密作業300Lx、普通作業150Lx、粗な作業70Lx）にもご留意ください。

照明

空調

事務室の照明を半分程度間引きした際の数値

4.3%

使⽤していないエリア（診療時間外の外来部⾨、診療部⾨）の消灯をした場合の数値

4.3%

病棟、外来、診療部⾨（検査、⼿術室等）、厨房、管理部⾨毎に適切な温度設定を⾏う。

1.6%

使⽤していないエリア（診療時間外の外来、診療部⾨等）は空調を停⽌する。

1.0%

⽇中の⽇射を遮るために、ブラインド、カーテン、遮熱フィルム、ひさし、すだれを活⽤する。

1.3%

メンテナンスや⽇々の省エネ・節電努⼒
従来型蛍光灯を、LED照明に交換する。
（従来型蛍光灯から直管型LED照明に交換した場合、約50％消費電⼒を削減。）

照明

病棟では無理のない範囲で天井照明を消灯し、スポット照明を利⽤する。
窓際等⾃然採光部分は消灯する。
⽬詰まりしたフィルターを清掃する。

空調空調機の節電機能（ピークデマンドカット機能等）を活⽤する。
排ガスによる放熱ロスを避けるため、ガス吸収式冷温⽔機について空気⽐の適正化を図る。

OA機器

コピー機が複数台ある場合は、使⽤頻度に応じて稼働台数を減らす。
調理機器、冷蔵庫の設定温度の⾒直しを⾏う。
電気式オートクレーブの詰め込み過ぎの防⽌、定期的な清掃点検を実施する。

コンセント動⼒

電気式給湯器、給茶機、エアタオル等のプラグを可能な範囲でコンセントから抜く。
温⽔洗浄便座は、可能な範囲で保温、温⽔の機能を停⽌する。
⾃動販売機の管理者の協⼒の下、冷却停⽌時間の延⻑や節電モードへの切り替え等を⾏う。
ディスプレイの輝度を下げ、不要時は消灯する。

ボイラー

排ガスによる放熱ロスを避けるため、空気⽐の適正化を図る。

⾃動⾞

エコドライブを⼼がける。（ふんわりアクセル、減速時は早めにアクセルを離す 等）

その他

ご注意••••「クールビズ」を励⾏する。
デマンド監視装置を導⼊し、警報発⽣時に予め決めておいた節電対策を実施する。

記載している節電効果は、建物全体の消費電⼒に対する⽬安です。
空調についての節電効果は電気式空調を想定しています。
⼀定の条件の下での試算結果ですので、各々の建物の利⽤状況により削減値は異なります。
節電を意識するあまり、保健衛⽣上、安全上及び管理上不適切なものとならないようご注意ください。

10

ホテル・旅館

ホテル・旅館の電⼒消費の特徴
ホテル・旅館においては、11時〜23時頃に⾼い電⼒消費が続く傾向があります。

kW

図１：ホテル・旅館（事例）における電⼒需要カーブのイメージ

電⼒消費の内訳（夏季の点灯帯（17時頃））
ホテル・旅館においては、消費電⼒のうち、空調が約29％、照明が約18％を占めます。
これらを合わせると約47％を占めるため、これらの分野における節電対策は特に有効です。
客室冷蔵庫,
0.7%
⾃販機, 0.6%
その他, 16.1%
テレビ, 1.6%
空調, 29.2%
循環ポンプ,3.2%
給湯, 4.7%

調理機器,
10.7%

冷凍・冷蔵,7.0%
エレベーター等,7.4%照明, 17.7%

パソコン, 0.5%

図２：⼀般的なホテル・旅館における⽤途別電⼒消費⽐率（17時）

複合機, 0.7%

11ホテル・旅館

基本アクションの事例

建物全体に対する節電効果

可能な範囲で照明を間引きする。（労働安全衛⽣規則基準値（精密作業300Lx、普通作業150Lx、粗な作業70Lx）にもご留意ください。

照明

空調

客室以外のエリアの照明を半分程度間引きした際の数値

7.8%

使⽤していないエリア（会議室・宴会場等）は空調を停⽌する。

1.5%

ロビー、廊下、事務室等の冷やしすぎに注意し、無理のない範囲で室内温度を上げる。（右記の節電効果は室内温度を26℃から2℃上げた場合の数値）※熱中症にご注意ください。

1.6%

メンテナンスや⽇々の省エネ・節電努⼒
従来型蛍光灯を、LED照明に交換する。
（従来型蛍光灯から直管型LED照明に交換した場合、約50％消費電⼒を削減。）
宴会場の準備、⽚付けの際には⼀般照明のみ点灯し、演出照明（シャンデリア等）は消灯する。

照明

使⽤予定のないフロア・客室の照明は消灯する。
窓際等⾃然採光部分は消灯する。
厨房排気を確認し適正な⾵量に調節する（過⼤な場合は外気を誘引してしまうため）。
⾞の動きが少ない時間帯の駐⾞場給排気ファンの間⽋運転をする。
⽇中の⽇射を遮るために、ブラインド、カーテン、遮断フィルム、ひさし、すだれを活⽤する。

空調

使⽤予定のない客室の個別空調は停⽌する。
空調機の節電機能（ピークデマンドカット機能等）を活⽤する。
排ガスによる放熱ロスを避けるため、ガス吸収式冷温⽔機について空気⽐の適正化を図る。

OA機器

コピー機が複数台ある場合は、使⽤頻度に応じて稼働台数を減らす。
使⽤予定のない客室冷蔵庫のスイッチは「切」で待機する。
給湯循環ポンプの10時〜17時（空室時）の流量削減または停⽌する（中央給湯⽅式）。

コンセント動⼒

電気式給湯器、給茶機、エアタオル等のプラグを可能な範囲でコンセントから抜く。
温⽔洗浄便座は、可能な範囲で保温、温⽔の機能を停⽌する。
⾃動販売機の管理者の協⼒の下、冷却停⽌時間の延⻑や節電モードへの切り替え等を⾏う。
ディスプレイの輝度を下げ、不要時は消灯する。

ボイラー

排ガスによる放熱ロスを避けるため、空気⽐の適正化を図る。

⾃動⾞

エコドライブを⼼がける。（ふんわりアクセル、減速時は早めにアクセルを離す 等）

その他ご注意••••「クールビズ」を励⾏する。
デマンド監視装置を導⼊し、警報発⽣時に予め決めておいた節電対策を実施する。

記載している節電効果は、建物全体の消費電⼒に対する⽬安です。
空調についての節電効果は電気式空調を想定しています。
⼀定の条件の下での試算結果ですので、各々の建物の利⽤状況により削減値は異なります。
節電を意識するあまり、保健衛⽣上、安全上及び管理上不適切なものとならないようご注意ください。

12

飲⾷店

飲⾷店の電⼒消費の特徴
飲⾷店においては、10時〜20時頃に⾼い電⼒消費が続く傾向があります。

kW

図１：飲⾷店（事例）における電⼒
需要カーブのイ
メージ

電⼒消費の内訳（夏季の点灯帯（17時頃））
飲⾷店においては、消費電⼒のうち、空調が約51％、照明が約17％を占めます。
これらを合わせると約68％を占めるため、これらの分野における節電対策は特に有効です

給湯, 0.1%
その他,調理機器, 8.0%

8.7%
ショーケース,2.0%
冷凍・冷蔵,
12.6%

複合機, 0.3%
パソコン, 0.3%

照明, 17.4%

空調, 50.5%

図２：⼀般的な飲⾷店における⽤途
別電⼒消費⽐率
（17時）

13

飲⾷店

基本アクションの事例

建物全体に対する節電効果

可能な範囲で照明を間引きする。（労働安全衛⽣規則基準値（精密作業300Lx、普通作業150Lx、粗な作業70Lx）にもご留意ください。）

照明

使⽤していないエリア（事務室等）や看板、外部照明等の消灯をし、客席の照明を半分程度間引きした場合の数値

空調

冷蔵・冷凍

7.0%

店舗の冷やしすぎに注意し、無理のない範囲で室内温度を上げる。
（右記の節電効果は室内温度を26℃から2℃上げた場合の数値）※熱中症にご注意ください。

4.0%

冷凍冷蔵庫の庫内は詰め込みすぎず、庫内の整理を⾏うとともに、温度調節等を実施する。

0.4%

メンテナンスや⽇々の省エネ・節電努⼒
従来型蛍光灯を、LED照明に交換する。
（従来型蛍光灯から直管型LED照明に交換した場合、約50％消費電⼒を削減。）

照明

窓際等⾃然採光部分は消灯する。
使⽤していないエリアは空調を停⽌する。
⽬詰まりしたフィルターを清掃する。
⽇中の⽇射を遮るために、ブラインド、カーテン、遮断フィルム、ひさし、すだれを活⽤する。

空調

室外機周辺の障害物を取り除くとともに、直射⽇光を避ける。
空調機の節電機能（ピークデマンドカット機能等）を活⽤する。
排ガスによる放熱ロスを避けるため、ガス吸収式冷温⽔機について空気⽐の適正化を図る。
使⽤していない機器（調理機器など）のプラグを抜く。

厨房

調理機器の設定温度の⾒直しを⾏う。
業務⽤冷蔵庫のドアの開閉回数や時間を低減し、冷気流出防⽌ビニールカーテンを設置する。
電気式給湯器、給茶機、エアタオル等のプラグを可能な範囲でコンセントから抜く。

コンセント動⼒

温⽔洗浄便座は、可能な範囲で保温、温⽔の機能を停⽌する。
ディスプレイの輝度を下げ、不要時は消灯する。

⾃動⾞
その他ご注意••••エコドライブを⼼がける。（ふんわりアクセル、減速時は早めにアクセルを離す 等）「クールビズ」を励⾏する。
デマンド監視装置を導⼊し、警報発⽣時に予め決めておいた節電対策を実施する。

記載している節電効果は、建物全体の消費電⼒に対する⽬安です。
空調についての節電効果は電気式空調を想定しています。
⼀定の条件の下での試算結果ですので、各々の建物の利⽤状況により削減値は異なります。
節電を意識するあまり、保健衛⽣上、安全上及び管理上不適切なものとならないようご注意ください。

14

学校（⼩・中・⾼）

学校（⼩・中・⾼）の電⼒消費の特徴
学校（⼩・中・⾼）においては、⽇中（９時〜15時頃）に⾼い電⼒消費が続く傾向があります。
kW

図１：学校（⼩・中・⾼）（事例）における電⼒需要
カーブのイメージ電⼒消費の内訳（夏季の点灯帯（17時頃））
学校（⼩・中・⾼）においては、消費電⼒のうち、空調が約37％、照明が約33％を占めます。
これらを合わせると約70％を占めるため、これらの分野における節電対策は特に有効です。

循環ポンプ, 1.6%
給湯, 0.5%

その他, 21.6%
空調, 37.0%

調理機器, 2.4%
冷凍・冷蔵,1.1%
複合機, 0.3%
照明, 33.4%
パソコン, 2.1%

図２：⼀般的な学校（⼩・中・⾼）
における⽤途別電⼒消費⽐率（17時）

15

学校（⼩・中・⾼）

基本アクションの事例

建物全体に対する節電効果

可能な範囲で照明を間引きする。（労働安全衛⽣規則基準値（精密作業300Lx、普通作業150Lx、粗な作業70Lx）にもご留意ください。）

照明

空調

執務室の照明を半分程度間引きした際の数値

8.0%

点灯⽅法や使⽤場所を⼯夫しながら、体育館の照明を１／４程度間引きした場合の数値

1.1%

教室、職員室等の冷やしすぎに注意し、無理のない範囲で室内温度を上げる。
（右記の節電効果は室内温度を26℃から2℃上げた場合の数値）※熱中症にご注意ください。

2.9%

使⽤していないエリア（教室、特別教室等）は空調を停⽌する。

3.3%

メンテナンスや⽇々の省エネ・節電努⼒
従来型蛍光灯を、LED照明に交換する。
（従来型蛍光灯から直管型LED照明に交換した場合、約50％消費電⼒を削減。）

照明

体育館等で使われる⽔銀ランプを、LEDランプに交換する。（⽔銀ランプをLEDランプに交換した場合、約50%消費電⼒削減。）
窓際等⾃然採光部分は消灯する。
⽇中の⽇射を遮るために、ブラインド、カーテン、遮断フィルム、ひさし、すだれを活⽤する。
⽬詰まりしたフィルターを清掃する。

空調

特別教室（⾳楽室、コンピューター室等）は連続利⽤を⼼がける。
空調機の節電機能（ピークデマンドカット機能等）を活⽤する。
排ガスによる放熱ロスを避けるため、ガス吸収式冷温⽔機について空気⽐の適正化を図る。

OA機器

コピー機が複数台ある場合は、使⽤頻度に応じて稼働台数を減らす。
プールの⽔位調整のための給排⽔を少なくするよう⼯夫する。
プール⽤⽔のろ過フィルタを清掃する。
待機電⼒を削減する。（電⼦⿊板やパソコン、テレビ等を使わない時にはプラグをコンセントから抜く。）

コンセント動⼒

献⽴や調理の⼯夫により⾷器等を減らして⾷器洗浄機を使⽤する。
電気式給湯器、給茶機、エアタオル等のプラグを可能な範囲でコンセントから抜く。
ディスプレイの明るさを下げ、不要時は消灯する。
⾃動販売機の管理者の協⼒の下、冷却停⽌時間の延⻑や節電モードへの切り替え等を⾏う。

⾃動⾞

エコドライブを⼼がける。（ふんわりアクセル、減速時は早めにアクセルを離す 等）「クールビズ」を励⾏する。

その他

⼿洗い等、⽔の流し放し、⽔の出しすぎに注意する。
節⽔こま、泡沫⽔洗を使⽤する。

ご注意••••

記載している節電効果は、建物全体の消費電⼒に対する⽬安です。
空調についての節電効果は電気式空調を想定しています。
⼀定の条件の下での試算結果ですので、各々の建物の利⽤状況により削減値は異なります。
節電を意識するあまり、保健衛⽣上、安全上及び管理上不適切なものとならないようご注意ください。

16

製造業

製造業の電⼒消費の特徴
⼀⽇の電気の使われ⽅（夏季のピーク⽇）
昼間操業の需要家（⼀般的な稼働時間）kW

昼夜連続操業の需要家（⾼い稼働時間）
kW

主な業種：⾦属加⼯、⾃動⾞部品製造、電気・⼀般機械製造（組⽴）など

主な業種：⾷品加⼯、電気・半導体製造 など
負荷設備：⽣産機械、空調・照明、クリーンルーム、冷凍・冷蔵設備 など

負荷設備：⽣産機械、電気炉、空調・照明 など

電⼒消費の内訳
電⼒消費のうち、⽣産設備が占める割合が⾼いため、⽣産⼯程の節電対策は特に効果的です。
業種（⽣産品⽬）や必要な⽣産環境（空調）に応じて電⼒消費形態が異なります。

⼀般設備（空調・照明）,
17%

⽣産設備,
83%
図：製造業の⽤途
別電⼒消費率事例

17

製造業

⽣産設備の節電メニュー

機械・設備毎の節電効果

不要⼜は待機状態にある電気設備の電源オフ及びモーター等の回転機の空転防⽌を⾏う。
電気炉、電気加熱装置の断熱を強化する。（節電効果：保温施⼯を実施した場合）

7%

ユーティリティ設備の省エネ・節電メニュー
弁の閉め忘れや継⼿・ホースからの空気漏れをなくす。
使⽤側の圧⼒を⾒直すことによりコンプレッサの供給圧⼒を低減する。
（節電効果：単機における0.1MPa低減時）

8%コンプレッサの吸気温度を下げる。
（節電効果：単機において吸気温度を10℃下げた時）

2%

負荷に応じてコンプレッサ・ポンプ・ファンの台数制御を⾏う。
（節電効果：コンプレッサ5台システムでピーク負荷60〜80%の場合）

9%インバータ機能を持つポンプ・ファンの運転⽅法を⾒直す。
（節電効果：弁の開閉状態の確認・調整によりインバータ機能を活⽤し全圧が80%となった場合）
冷凍機の冷⽔出⼝温度を⾼めに設定し、ターボ冷凍機・ヒートポンプ等の動⼒を削減する。
（節電効果：利⽤側の状況を確認しながら7℃→9℃へ変更した場合）

15%
8%

⼀般設備（照明・空調）の節電メニュー
使⽤していないエリアは消灯をする。

照明

⽩熱灯を電球型蛍光ランプやLED照明に交換する。
（節電効果：⽩熱灯60W → LED照明に交換した場合）

空調

85%

⼯場内の冷やしすぎに注意し、無理のない範囲で温度を上げる。
（右記の節電効果は室内温度を26℃から2℃上げた場合の数値）※熱中症にご注意ください。

6%

外気取⼊量を調整することで換気⽤動⼒や熱負荷を低減する。
（節電効果：換気ファンの間⽋運転または停⽌により30%導⼊量を低減した場合）

8%

室外機周辺の障害物を取り除くとともに、直射⽇光を避ける。
（節電効果：⽇射の影響を受ける室外機によしずをかけた場合）

10%

その他の省エネ・節電メニュー
ボイラー

排ガスによる放熱ロスを避けるため、空気⽐の適正化を図る。

⼯業炉

加熱炉、焼成窯、乾燥炉等の設定温度引き下げや、開⼝部から炉内への空気混⼊量低減等により、熱ロスの低減を図る。
「クールビズ」を励⾏する。
デマンド監視装置を導⼊し、警報発⽣時には予め決めておいた節電対策を実施する。

その他

蒸気・温⽔供給ラインにおける保温、断熱材の劣化や剥がれ等を修復する。
設備・機器のメンテナンスを適切かつ定期的に実施することでロスを低減するとともにトラブル停⽌を防⽌する。

ご注意••••

記載している節電効果は、建物全体の消費電⼒に対する⽬安です。
空調についての節電効果は電気式空調を想定しています。
⼀定の条件の下での試算結果ですので、各々の建物の利⽤状況により削減値は異なります。
節電を意識するあまり、保健衛⽣上、安全上及び管理上不適切なものとならないようご注意ください。

18