資料５

ＰＣＢ使用安定器の掘り起こし調査、ＰＣＢ使用・不使用の仕分け

令和 2年1月

環境省
九州地方環境事務所
中間貯蔵・環境安全事業株式会社（JESCO）(公財)産業廃棄物処理事業振興財団

1

内容

１．PCB（ポリ塩化ビフェニル）について
２．照明器具、安定器について
３．PCB使用安定器の掘り起こし調査
４．PCB使用安定器の発見事例
５．安定器のPCB使用・不使用の分別
６．補助金及び廃安定器の分別について
2

PCBの構造と特性
3PCBs

Polychlorinated biphenyls

ポリ塩化ビフェニル

PCB の特性

22’

3’4’

4‘

Clx

566’x+y≦10
209種類の異性体

5’ Cly‘ 不燃性で電気絶縁性が良い（安定性・絶縁性）
 環境中で分解されにくい（難分解性）
 脂溶性で生物濃縮率が高い（生物蓄積性・濃縮性）
 揮発性で大気経由の移動がある（揮散・移動性）

水、底質や生物など地球規模で広範囲に残留残留性有機汚染物質（POPs）

3

PCBの有害性
PCBの有害性 (毒性)
毒物や劇物に相当する強い急性毒性はないが、長期間の摂取により体内に蓄積
 ヒトに対して、目やに、まぶたの膨張、爪や口腔粘膜の色素沈着・黒化、座瘡様の発疹(ニキビ)、肝臓肥大・機能不全等の影響
 国際がん研究機関 (IARC）による発がん性リスクの分類
グループ１ （ヒトに対して発がん性あり）


ダイオキシン様PCB（DL‐PCB、コプラナーPCB）
209種類のPCBの異性体のうちの12種類の総称
 ダイオキシン類のひとつ


不純物としてのPCDF（ポリ塩化ジベンゾフラン）


PCB製品に不純物として含有

カネミ油症は、コプラナ―PCBとPCDFによる複合的な中毒
4

PCB廃棄物の種類
高濃度PCB

低濃度PCB①変圧器・コンデンサー等①微量PCB汚染廃電気機器等（0.5mg/kg超）

PCB濃度 ６０～１００％、 約３９万台
変圧器、コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、ブッシング
変圧器

コンデンサー②安定器

約120万台柱上変圧器

約146万台※※新油使用柱上変圧器は約40万台

蛍光灯安定器、水銀灯安定器、小型電気機器等
蛍光灯安定器

変圧器・コンデンサー等

ＯＦケーブル

約600万個約1,400km

ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ中のPCB濃度：100％③PCB汚染物等（5,000mg/kg超）②低濃度PCB含有廃棄物（5,000mg/kg以下）

廃油、ウエス、汚泥、防護具類、塗膜くず、感圧複写紙、など
廃油

ウエス

中間貯蔵・環境安全事業（JESCO）の５事業所※②、③は北海道・北九州のPCB処理事業所で処理

汚泥

インナー手袋

塗膜くず

感圧複写紙

・都道府県及び政令市の長による許可施設
・環境大臣による無害化処理認定施設

5

PCB特別措置法の概要＜平成13年7月施行、平成28年8月改正施行＞
 期間内の処分（第10条）→ 施行令において、地域ごとに定めた期限までの処分を規定（低濃度PCB廃棄物の処分期限は令和9年3月31日）

 保管等の届出（第８条）→ 保管事業者は、毎年、都道府県・政令市に保管・処分の状況を届出

 譲り渡し・譲り受けの制限（第17条）→ PCB廃棄物は、原則、譲り渡し、譲り受けてはならない
国の責務・役割










情報収集等、技術開発、処理体制の整備（5条）
処理基本計画の策定（6条）
改善命令(12条)、代執行(13条)、報告徴収(24条)、立入検査(25条)の実施
関係省庁への協力要請（21条）

事業者の責務・役割

自らの責任による処理（3条）
国等の施策への協力（4条）
保管・処分状況の届出（8条）
期間内の処分（10条、14条）
承継（16条）

都道府県・政令市の責務・役割

PCB廃棄物の状況把握（5条）
処理計画の策定（7条）
保管・処分状況の公表（9条）
事業者への指導・助言（11条）
改善命令・代執行・報告徴収・立入検査の実施

6高濃度PCB廃棄物の処理期間等※計画的処理完了期限は処分期間末日の1年後終了
7

内容

１．PCB（ポリ塩化ビフェニル）について
２．照明器具、安定器について
３．PCB使用安定器の掘り起こし調査
４．PCB使用安定器の発見事例
５．安定器のPCB使用・不使用の分別
６．補助金及び廃安定器の分別について
8

用語の説明（１）○ PCB使用安定器
絶縁油にPCBを使用したコンデンサを用いた安定器
・高濃度PCB廃棄物に該当・処分は中間貯蔵・環境安全事業(株)（JESCO）のみ○ PCB不使用安定器
絶縁油にPCBを使用していないコンデンサを用いた安定器・PCB廃棄物に該当しない（非PCB廃棄物）
・普通産業廃棄物（金属くず等）として産廃処分
9

用語の説明（２）○ PCB使用安定器とPCB不使用安定器の分別
照明器具又は安定器の銘板記載情報等により、PCB使用安定器とPCB不使用安定器に区別すること○PCB使用安定器の掘り起こし調査
未処理のPCB使用安定器を所有（設置、保管）している事業者を自治体が把握し、事業者に対し期限内に適正処理させることを目的とした調査

10主な光源の分類
白熱電球
温度放射

ハロゲン電球白熱発光
高圧放電ランプ（HIDランプ）

光源

ルミネセンス

高圧ナトリウムランプ
水銀ランプ

放電発光

低圧放電ランプ

電界発光

メタルハライドランプ

蛍光ランプ
低圧ナトリウムランプ
ＬＥＤランプ
ＥＬランプ＊赤字がＰＣＢ使用安定器の対象光源
11

照明器具の構造（蛍光灯器具、HID器具）
蛍光灯器具

ＨＩＤ器具

家庭用

施設用

反射板、透光材

本体

×

内部配線

安定器（蛍光灯器具）（ソケット、給電部品）

安定器（HID器具）

ＰＣＢは不使用

磁気式

電子式ランプ（蛍光灯器具）

磁気式ランプ（HID器具）

12

PCB使用安定器使用の照明器具
PCB使用安定器を用いた照明器具（昭和32年1月～昭和47年8月までに製造された、以下の器具の一部に使用）※日本照明工業会HPより

蛍光灯器具は、磁気式安定器が対象です。インバータ（電子）式安定器には、PCBは使用されておりません。
また、一般家庭用の蛍光灯器具にはPCBは使用されていません。

日本照明工業会は、10年経過した照明器具は点検と交換を推奨
30～50年使用されているものもあり、現在も使用中の懸念あり
13

安定器の構造
端子台

絶縁補強板
コンパウンド

巻線

蛍光灯器具の例
巻線

ケース
サーマルプロテクタ
鉄芯
遮熱板

外郭

コンデンサー

鉄芯

一部のコンデンサーはPCBを使用
口出線

グロースタート式安定器（例）
安定器の種類

磁気式
電子式

始動方式
グロースタート式

施設用ラピッドスタート式安定器（例）
家庭用（※注）

施設用

PCBは不使用

PCB使用の可能性有PCB使用の可能性有

ラピッドスタート式
インバータ式

PCBは不使用

PCBは不使用※注）家庭用、施設用はJISによる分類であり、設置場所による分類ではない☆家庭用照明器具の判断方法 [配線器具に注目]：引掛シーリングがあれば家庭用照明器具

角形引掛
シーリング

丸形引掛
シーリング

ツバ付丸型引掛シーリング

埋込ローゼット型
引掛シーリング

ツバ付埋込ローゼット型
引掛シーリング

14家庭用照明器具（JIS分類）●コードペンダント（例）
天井取付け面に、引掛シーリング等の接続器がある●環形（丸形）蛍光灯を使用した照明器具※接続器付きのものは、非PCB

角形引掛シーリング●コンパクト蛍光灯を使用した照明器具●電球形蛍光灯を使用した照明器具※施設用・業務用もあるが、非PCB※施設用・業務用もあるが、非PCB

15

内容

１．PCB（ポリ塩化ビフェニル）について
２．照明器具、安定器について
３．PCB使用安定器の掘り起こし調査
４．PCB使用安定器の発見事例
５．安定器のPCB使用・不使用の分別
６．補助金及び廃安定器の分別について

16

PCB使用安定器の掘り起こし調査とは○ PCB使用安定器の処分期間※が迫っていることから、自治体が未処理（稼働中、保管中）のPCB使用安定器の所在を把握し、その所有者に対し処分期間内に適正に処分するよう必要な指導を実施するための調査。
※ 地域によって決められており、沖縄県は2021年3月31日まで○ PCB使用安定器を所有しているおそれのある所有者に対し①アンケート調査、②電話確認、③現場調査等を行う。
○ 環境省から自治体へ「PCB廃棄物等の掘り起こし調査マニュアル（第5版）」が発出されている（H30年8月）。
○ 自治体においては、上記調査マニュアルを参考にしつつ、地域の実情を踏まえた創意工夫を行い、効果的・効率的な掘り起こし調査を実施することとされている。
17

都道府県・政令市が行う掘り起こし調査の実施手順
都道府県市

情報提供

準備段階
（アンケート調査対象事業者の選定、調査票の作成）

国・掘り起こし調査対象事業者リストの作成・相談窓口の設置
・現場に専門家を派遣

保管事業者、所有事業者

アンケートの調査段階（アンケート調査票を発送、回収、集計）

事業場内にPCB使用機器がないか
徹底確認（現地調査）

電話、訪問調査段階（高濃度PCB(安定器等)の所有事業者の調査）

アンケート調査票に回答

未処理事業者の一覧表作成段階
未処理事業者への指導等段階
調査完了

都道府県市の調査に協力

都道府県市の指導に従い処分を進める

18

現地調査の様子

19

現地調査の手順①調査対象の照明器具を確認（下見・準備）（設置場所、個数、種類等の確認）②「照明器具」のラベル内容を確認（現地）PCB使用・不使用の分別③「安定器」の銘板内容を確認（現地）PCB使用・不使用の分別

20調査対象の照明器具を確認（下見・準備）
使用中の照明設備は感電のおそれがあるため、調査作業は電気工事士の資格を有する電気工事業者、電気設備業者や専門の調査会社等（メンテナンス会社等）に相談することが望ましい。
※PCB廃棄物等の掘り起こし調査マニュアル（第5版）■現地下見○照明器具の設置場所、配置、個数、種類の確認・設置場所：屋内（事務所、工場、倉庫、機械室、エレベータ等）
屋外（街路灯、防犯灯、駐車場・グラウンド等の屋外灯）
・種類：蛍光灯、水銀灯、低圧ナトリウム灯等○照明器具の設置状況を確認し、足場機材・養生方法を検討
・脚立、はしご、ローリングタワー、高所作業車等

21

調査対象の照明器具を確認（ 下見・準備）■現地調査準備○照明器具の配置図の作成
器具番号を付けた配置図を作成（例：別紙１参照）。現地調査時に調査済み表示やPCB使用・不使用の分別結果等を記載○調査シートの作成
照明器具及び安定器の製造年月等のラベル・銘板情報を記入するシートを作成（例：別紙２参照）○カメラの準備
照明器具ラベル、安定器銘板等を撮影。調査現場でのPCB使用・不使用の分別が困難な場合、メーカーに問い合わせる際の資料となる

22

調査対象の照明器具を確認（下見・準備）別紙１
調査場所 ○○産業(株) △△ビル
調査日 令和XX年YY月ZZ

対象器具（蛍光灯）

現地調査の際に各器具のPCB使用・不使用の分別結果を記入する配置図（例）
1階

LED照明に改装のため対象外

A-4

A-7A-10

A-1
階

段

LED

LED

LED

LED

A-12
E室 LED

LEDトイレ
A-5A-8

A-11

A-2
A-6
B室

A-9
C室

D室

A-3A室
A-22

2階

A-27A-16
A-13A-23A-19

階

段

A-26

トイレ
A-17A-14A-15
F室

A-30

A-24
A-20

G室

A-18
H室

A-31
A-28

A-21I室A-25

A-29

A-3223

調査対象の照明器具を確認（下見・準備）別紙２
照明器具及び安定器のラベル・銘板情報を記入するシート（例）
照明器具

照明器具

№

照明器具ラベル記載事項
製造番号
灯数／製造年

安定器 銘板記載事項
判定結果

判定理由

番号

種類

製造者名
型式

1A-1

蛍光灯

松下電工
FA42005

S46Q

2灯

松下電工

SNZ4022HB-11 40W2灯 200V 高力率

46

ＰＣＢ

安定器の型式

2A-2蛍光灯

松下電工
FA42005

S46Q

2灯

松下電工

SNZ4022HB-11 40W2灯 200V 高力率

46

ＰＣＢ

安定器の型式3A-3蛍光灯2灯

松下電工

SNZ4022HB-11 40W2灯 200V 高力率

46ＰＣＢ

安定器の型式

4A-4蛍光灯

松下電工
FA42006

90720B

2灯

松下電工

SNZ4022HB-22 40W2灯 200V 高力率 907147

非PCB

非PCB表記5A-5蛍光灯

松下電工
FA42005

S46Q

2灯

松下電工

SNZ4022HB-11 40W2灯 200V 高力率

ＰＣＢ

安定器の型式

6A-6蛍光灯2灯

松下電工

SNZ4022HB-22 40W2灯 200V 高力率 907177

非PCB

非PCB表記

7A-7蛍光灯

松下電工
FA430511B

2灯

松下電工 SNZ4022HB-7UH 40W2灯 200V 高力率 304277

非PCB

安定器本体の色（緑）8A-8蛍光灯

三菱電機照明FV4222E

07年製

1灯

非PCB

Hf型電子式

9A-9蛍光灯

0136

非PCB

安定器の型式

10A-10蛍光灯

2灯 東京芝浦電気 FRH-2-40117A 40W2灯 100V 高力率 2S2S

非PCB

製造番号
非PCB表記松下電工

1灯
東京芝浦電気FR-5923N-100HA

2S3S

製造者名

岩崎電気

型式（品名）

F41RH2A-1

W×灯数 電圧40W1灯

力率200V 高力率

製造年
製造番号
月46

記入例
24

内容

１．PCB（ポリ塩化ビフェニル）について
２．照明器具、安定器について
３．PCB使用安定器の掘り起こし調査
４．PCB使用安定器の発見事例
５．安定器のPCB使用・不使用の分別
６．補助金及び廃安定器の分別について
25

PCB使用安定器の発見事例●立ち入りが少ない場所で使用又は残置されている傾向が高い
機械室、倉庫、書庫、特別教室、高天井等から発見された。 高天井セードと別置●照明器具内に残置されているものが発見
直管LEDランプに交換している場合、器具内に古い安定器がそのまま残っていた。
器具内に古い安定器●エレベーターから発見
が残置エレベーター照明にも安定器が使用されているため要注意。
●天井裏や壁際から発見
工場等の壁際に設置安定器が天井裏や工場等の壁際に設置されている場合、見逃すことがある。
●建屋工事の際に発見
安定器BOXに収納
施設耐震工事の際に発見された。
【建物由来で探すことが重要】建物の建築時期が昭和52年(1977年)3月以前の場合、安定器にPCBが含まれている可能性あり※PCB廃棄物等の掘り起こし調査マニュアル（第5版）
26

事例（１） 教室の蛍光灯器具でPCB使用安定器が使用されていた事例
使用・保管の別使用

発見場所

特別教室内（音楽室）

発見の状況

使用中の蛍光灯器具内に設置された状態

音楽室天井ランプ、反射板を取り外した照明器具

PCB使用安定器

PCB使用安定器銘板
27

事例（２） 立入の少ない場所でPCB使用安定器が使用されていた事例
使用・保管の別使用

発見場所

舞台・祭壇脇小部屋

発見の状況

使用中の蛍光灯器具内に設置された状態

照明設置状況

照明器具内

廃業メーカー安定器器具ラベル（42年表示）28

事例（３） 立入の少ない場所でPCB使用安定器が使用されていた事例
使用・保管の別使用発見場所

機械室内

発見の状況

-

ボイラー上部

配管上部

29

事例（４） LEDに交換した照明器具でPCB使用安定器が残置されていた事例
使用・保管の別

蛍光灯器具：使用、安定器：残置

発見場所

商業ビル1階店舗部分

発見の状況

使用中蛍光灯器具内に残置された状態

LED化照明器具内部（本体は未交換）

PCB使用安定器残置

PCB使用安定器銘板

LED電源装置30

事例（５） 古い水銀灯安定器が残置されている事例
使用・保管の別残置

発見場所

工場内

発見の状況

工場内の梁上に残置された状態

水銀灯安定器の残置状態（灯具は既になく、安定器のみが残置）

31

事例（６） 古い水銀灯安定器が残置されている事例
使用・保管の別残置

発見場所

倉庫内

発見の状況

倉庫内の梁上に残置された状態

安定器が残置されていた倉庫（入口）発見された安定器

32

事例（７） 屋外照明器具の事例
使用・保管の別使用

発見場所

道路

発見の状況

防犯用照明

水銀灯用安定器33

事例（８） 古いナトリウム灯器具・安定器が残置されている事例
使用・保管の別残置

発見場所

廃トンネル内発見の状況－

トンネルナトリウム灯（崩落寸前）

ナトリウム灯照明器具

内部安定器の状況

内部安定器銘板（1983年製：PCB不使用）
34

高所に設置されている照明器具の調査の様子
使用・保管の別使用

発見場所

工場敷地内（高所）

発見の状況

－

ローリングタワーによる高所作業

自走式垂直リフト（高所用）

狭所での垂直高所作業

35

内

容

１．PCB（ポリ塩化ビフェニル）について
２．照明器具、安定器について
３．PCB使用安定器の掘り起こし調査
４．PCB使用安定器の発見事例
５．安定器のPCB使用・不使用の分別
６．補助金及び廃安定器の分別について
36

PCB使用安定器の判別方法

Ver5.0(2018年)

開始

照明器具のラベルで判別できる

No

照明器具のカバーを外して安定器のラベルを確認する。

Yes

昭和32年から昭和47年までに製造されたものである。

『昭和48年（1973年）以降に製造された照明器具』または、『低力率型の照明器具』または、『Hfランプ使用の照明器具』

Yes

No
Yes

PCBは不使用

Noまたは不明

別紙2-②不使用製品一覧に該当する。
Yes

PCBは不使用

No

PCB使用の表示あり、または力率85%以上の表示あり
Yes

PCB使用
または可能性あり

PCBは不使用No

消費電力、電源電圧、入力電力から力率を計算し85%以上であればPCB使用の可能性あり。
計算出来なければメーカーへ問合せを（別紙2-③）。

37

照明器具ラベル情報で分別（１）●照明器具ラベル情報によるＰＣＢ使用・不使用についての分別メーカー・種類・力率・製造年月などの確認●蛍光灯器具ラベル例

ラベル「この器具にはPCBは使っていません」

38

照明器具ラベル情報で分別（2）１ ラベル記載情報（メーカー・種類・力率・製造年月など）を確認する
次の蛍光灯器具は、メーカーを問わず、PCB不使用
 昭和48年（1973年）以降に製造された蛍光灯器具
 低力率型蛍光灯器具
 Hfランプ、省電力ランプ使用の蛍光灯器具
 インバーター（電子）式安定器

ラベル

 「ＰＳＥ」又は「SJET」マーク表示※ただし、改造や修理で内部の安定器が交換されている場合は注意が必要
蛍光灯器具ラベル例

メーカー

製造年の表示力率の表示

ランプ例
Hfﾗﾝﾌﾟ 25.5mm「この器具にはPCBは使っていません」と記載あり

インバータ（電子）式安定器

38mm

Hfランプの表示

39

照明器具ラベル情報で分別（3）＊「省電力形ランプ」は、昭和５０年以降に製品化されたもので、器具ラベルの使用ランプに 「省電力形」 と使用可能な表示が記載されていれば、PCB不使用安定器が 器具に組み込まれていると判断できる＜省電力形ランプ表示例＞
・グロー式 ➡ 「FL40/37」 、「FL20/18」
・ラピッド式 ➡ 「FLR40/36」
上記のようにｗ数字が 「/」（スラッシュ）で２字記載されている＜表示例＞

東芝製 ラピッド式 40w1灯 松下製 グロー式 40w1灯

三菱製グロー式 20w1灯

40

安定器の銘板情報で分別（１）＜ＰＣＢ使用安定器の分別方法＞
まず、銘板の内容を確認してください。
メーカー・型式・力率・製造年月など

41

安定器の銘板情報で分別（２）■メーカー名、型式の情報から分別可能【確認先例】①（一社）日本照明工業会ホームページ

http://www.jlma.or.jp/kankyo/pcb/index.htm②各メーカーホームページ
ただし、PCB使用の型式の安定器であっても「PCBは使用していません」、「NO PCB」等の表示があればPCB不使用と判断できる。

42

安定器の銘板情報で分別（３）＜型式によるPCB使用・不使用の検索システム＞○パナソニック(株)「PCB有無の検索」
https://www2.panasonic.biz/es/lighting/pcb/search.php○東芝ライテック(株)「PCB含有有無の検索」
http://www.tlt.co.jp/tlt/contact/pcb/pcb_search/pcb_sea
rch.htm〇（株）GSユアサ
http://lighting.gs-yuasa.com/pcb/search.php○岩崎電気（株）
https://www.iwasaki.co.jp/NEWS/info/pcb/cert/43

安定器の銘板情報で分別（４）PCB不使用の表示（例）「PCBは使用していません」シールや印刷

外付けコンデンサに「NON PCB」表示

水銀灯安定器本体に 「NO PCB 」表示

44

安定器の銘板情報で分別（５）■分別方法の例
下記情報からも分別可能（PCB不使用）①メーカー名②安定器本体の色③力率④マーク⑤製造番号、ロット番号等（製造年月）45安定器の銘板情報で判別（６）①メーカー名で判別（下記メーカー製の安定器はPCB不使用）○東芝電材、東芝ライテック○日立照明、日立ライティング、日立アプライアンス○日本電気（NEC）シルバニア、日本電気（NEC）ホームエレクトロニクス、NECライティング、ホタルクス○四変テック、ダイヘン電設機器、四国変圧器○ダイア蛍光、ニッポ電機、ニッポ、DNライティング○ウエストン○パナソニック電工、パナソニック○藤井電機工業 *○遠藤照明○梅電社 *○コイズミ照明 *○プリンス電機○オーデリック、オーヤマ照明※照明器具の中にコンデンサが別置きされている場合、照明器具メーカーにPCB使用・不使用の確認が必要。

46

安定器の銘板情報で分別（７）①メーカー名で分別①メーカー名で判断

東芝電材（PCB不使用）

日本電気シルバニア（PCB不使用）
47安定器の銘板情報で分別（８）②安定器本体の色で分別
パナソニック製

安定器本体の色が白色（PCB不使用）安定器本体の色が緑色（PCB不使用）48

安定器の銘板情報で分別（９）③力率で分別力率５５％（PCB不使用）

力率５０％（PCB不使用）※ 低力率、力率85％（0.85）未満 ： PCB不使用
高力率、力率85％（0.85）以上 ： PCB使用の可能性あり
49

安定器の銘板情報で分別（１０）③力率で分別消費電力・電源電圧・入力電流を確認し、力率を計算する（日本照明工業会Webページより）50

【別紙２】 安定器の判断基準で判断する （8/11）
4 マークで判断する（PCB不使用メーカーの例）
 メーカー名が「東京芝浦電気」、「星和電機」、「松下電工」の例

東京芝浦電気Ⓕ マーク（PCB不使用）

星和電機Ⓝマーク（PCB不使用）
松下電工黒字Ⓝマーク（PCB不使用）松下電工
赤字〇囲みはＰＣＢ
不使用の意味ではない
51

安定器の銘板情報で分別（１２）⑤製造番号・ロット番号（製造年月）で分別●国内メーカーで昭和３１年（１９５６年）以前及び昭和４８年（１９７３年）以降に製造された安定器については、ＰＣＢを使用していません。

昭和 31 年
(1956 年)
ＰＣＢ使用無し

昭和 32 年
(1957 年)

昭和 47 年(1972 年)

ＰＣＢ使用の可能性有

昭和 48 年
(1973 年)
ＰＣＢ使用無し

52

安定器の銘板情報で分別（１３）⑤製造番号、ロット番号で分別

東京芝浦電気：ロット番号２T2S
1972年10月製造（PCB不使用）

松下電工：製造番号20328
5桁で先頭が2（PCB使用の可能性あり）
53

安定器の銘板情報で分別（１４）
東芝ライテック（株）HP公開情報
東京芝浦電気（株）：ロット番号2T2S
1972年10月製造→PCB不使用

54安定器の銘板情報で分別（１５）パナソニック（株）HP公開情報
松下電工（株）：製造番号20328
5桁で先頭が2→ PCB使用の可能性あり

55

内容

１．PCB（ポリ塩化ビフェニル）について
２．照明器具、安定器について
３．PCB使用安定器の掘り起こし調査
４．PCB使用安定器の発見事例
５．安定器のPCB使用・不使用の分別
６．補助金及び廃安定器の分別について
56

PCB使用照明器具のLED化によるCO2削減推進事業（環境省）
環境省事業
PCB使用照明器具の有無に係る調査事業（PCB使用照明器具が使用されている可能性のある年限までに建築・回収された建物の調査）及びPCB使用照明器具を高効率なLED一体型照明器具に交換し、PCB廃棄物処理とCO2削減の同時達成に寄与する事業

令和元年度窓口：（一社）温室効果ガス審査協会
URL:https://www.gaj.or.jp/
問合せTEL：03-6261-4381
対象者：民間事業者
補助率：① 調査事業（１/１０）（上限５０万円）② LED導入に係る事業（１/２）
公募期間：2019.4.23～2020.1.31の15：00まで※上記期間が満了する前に予算額に達した場合は、その時点で受付終了（注）必ず作業実施する前に申請すること
57

環境省

58

参考情報：廃安定器の分別● 保管中の廃安定器には、PCB不使用のものが多数混在している例あり● PCB使用・不使用の分別は処理費用の削減に大きな効果● コンデンサー外付け型安定器も漏えい等がなければコンデンサーの取り外しが可能（コンデンサー以外はPCBの付着有無の確認が必要）● JESCOはPCB使用・不使用の分別調査を推奨

銘板が読み取れないものは高濃度PCB廃棄物として処分（疑わしきは黒）JESCOに処理委託する前に専門業者に委託して分別調査の実施を！

59

参考情報：廃安定器の分別による費用削減（1/2）
保管中の廃安定器の中には、PCBを使用していない廃安定器が混在している事例が多数見られます。2～3割がPCBを使用していない廃安定器であったという事例も多く、PCB使用・不使用の分別等は処理費用の削減に大きな効果を発揮する可能性があります。
廃安定器を保管している皆さま方には、ぜひとも分別等の作業を実施していただくことをお勧めします。

 ＰＣＢ使用・不使用の分別等を委託する場合は、JESCOのＨＰをご参照ください。
http://www.jesconet.co.jp/customer/bunbetsusokushin.html

分別作業の様子
調査作業の様子60参考情報：廃安定器の分別による費用削減（2/2）（参考）仕分けの保管者メリット

 処理費用の適正化 (→経費節減！)
ＪＥＳＣＯへ「搬入荷姿登録」を申請する前に、より厳密な仕分けを行った場合の例
１０００ｋｇの安定器を保管していたケース

１０００ｋｇ

仕分け前

７００ｋｇ
仕分け後

ＪＥＳＣＯ
処理対象外
処理費用の削減が見込まれます！

（公財）産業廃棄物処理事業振興
財団
が直近2年間に直接かかわった約837トン（約38万個）の廃安定器
61のご清聴ありがとうございました。

62