第 25 回 PCV 漏えい試験検討会 議事録

１．開催日時：平成 28 年 10 月 5 日（金）13：30～16:10

２．開催場所：

日本電気協会 C 会議室

３．参加者 ： （順不同，敬称略）□出 席 者 ： 田中主査（関西電力），上園（三菱重工業），上田（関西電力），梅岡（電源開発），大石（東京電力 HD），大坂（日立 GE ﾆｭｰｸﾘｱ･ｴﾅｼﾞｰ），小林（日本原子力研究開発機構），斉藤（中部電力），林（北海道電力），堀水(JANSI)，味森（東芝）（計 11 名）□代理出席者：戸倉（中国電力・井上代理），新藤（東北電力・吉川代理），井口（発電設備技術検査協会・工藤代理），川瀬（北陸電力・座主代理），中間（日本原子力発電・首藤代理）（計 5 名）□欠 席 者 ： 楠本（九州電力），濱口（四国電力）（計 2 名）□事 務 局 ： 飯田，大村（日本電気協会）（計 2 名）４．配付資料
資料 25-1
資料 25-2
資料 25-3
資料 25-4-1
資料 25-4-2
資料 25-5
資料 25-6
資料 25-7
資料 25-8
資料 25-9
資料 25-10
資料 25-11
資料 25-12
資料 25-13

名簿
第 24 回 PCV 漏えい試験検討会議事録（案）
原子炉格納容器の漏えい率試験規程 JEAC4203-2008 数式類根拠集
エビデンス集コメント対応整理表
エビデンス集コメント対応説明資料
原子炉格納容器の漏えい率試験規程(JEAC4203-2008)誤記・誤植の原因と対策について
JEAC4203-2008「原子炉格納容器の漏えい率試験規程」正誤表
JEAC4203-201X 改訂案：JEAC4602-2016 版の引用について
JEAC4203-201X 改訂案：解説 3.2-4 の記載見直しについて
原子炉格納容器の漏えい率試験規程(JEAC4203-201X)改訂内容について（中間報告）「原子炉格納容器の漏えい率試験規程(JEAC4203)」新旧比較表（本文）「原子炉格納容器の漏えい率試験規程(JEAC4203)」新旧比較表（解説）
JEAC4203-201X 向けエビデンス集の整備についてPCV 漏えい試験検討会 作業工程表（案）５．議事
5.1 定足数等の確認
事務局から，代理出席者 5 名の紹介があり，主査の承認を得た。出席委員は代理出席者を含めて 16 名で，定足数「委員総数の 3 分の 2 以上の出席（12 名以上出席）」を満足することを確認した。
1

5.2 前回議事録の確認
事務局から資料 25-2 に基づき，前回議事録（案）を説明し，一部修正のうえ，承認された。 5.5 項「P10①全プラント→表現を見直す。②を削除する。」→「P5・・・」。また，次の行に「P10②を削除する。」を追加する。また，議事録の資料番号を修正する。（資料 24-2→資料 25-2）
5.3 誤記・誤植対応（１）エビデンス集へのコメント対応について
主査及び担当委員から資料 25-4-1 及び 4-2 に基づき，前回検討会におけるコメントへの対応について説明があった。
主要な意見・コメントは以下のとおり。
・資料 25-4-1 No.4，7 の該当箇所は次回改訂で記載を見直し，または削除する
予定ではあるが，2008 年版のエビデンス集とするため，項目は残している。
・資料 25-4-2 P6 不等号の関係が逆転するのではないか。
→不等号の関係は逆転する。ここでは，その差異は小さいことを示したい。
・資料 25-4-2 P6 において，赤字，青字があるが，エビデンス集には，赤字，青字の両方を記載する。
・解説 4 シリーズだけがゴシック体となっている。
→２０１X 版作成時に統一する。
・資料 25-4-2 P1 温度補正後の圧力において，「ｔ」を「ｔｂ」に修正する。
・資料 25-3 解説 4-2 最後の式中 「0.3／333」を「0.2／333」に修正する。
なお，現状の JEAC は 0.2 で正しい。
・資料 25-3 を構造分科会等に上程する場合は，コメント部分は削除するものとする。
（本日は分かりやすいようにコメントを残した。）（2）エビデンス集の修正箇所について
上田委員から資料 25-3 に基づき，前回検討会から修正した箇所について，説明があった。
主要な意見・コメントは以下のとおり。
・作成リストの数式の数と記載されているが，その考え方は？
→作業量見積のために作成したものであった。エビデンス集としては，数式の数ではなく，数式の有無と変更する。
・本文 3.2.4-5 等，何か所かの加重調和平均のところについて，もう少し見直した方が良い，とのコメントがあり，もう少し幹事で検討することとする。
→温度が加重調和平均となるのは前提ではなく，結果であると考える。
→解説 3-2-6 で，加重調和平均に温度が従うことが前提となっているが，気体の状態方程式を解いた結果，平均温度が加重調和平均になる，というのが本来であると考えるので，変更した方が良い。

2

・資料 25-4-2 P6 の表現が，資料 25-3 と表現が異なる。
→資料 25-4-2「設定(1.15Pp)され，」→「設定(1.15Pp)されており，」と修正する。
→「0.9 倍（又は設計圧力）」→「0.9 倍の圧力（又は設計圧力）」と修正する。
（3）パワーポイント資料について
主査から資料 25-5 に基づき，パワーポイント資料の修正箇所について説明があった。
主要な意見・コメントは以下のとおり。
・P6 「誤記 4 か所」に対応して，4-2 を２つ（2 行）に分けた方が良いのではないか。
→誤記の数え方について再確認する。
（4）正誤表について
上田委員から資料 25-6 に基づき，正誤表について説明があった。特にご意見等はなかった。
（5）誤記対応のまとめ
・誤記対応の資料は(1)～(4)までのとおり。本日のコメントを反映して，幹事から資料を送付する。10 月 21 日までにチェックすることとなった。
・今後の予定10/21 吉村先生，事前説明
10/31 構造分科会 12 月原子力規格委員会
・事務局から，吉村先生説明時に，今までの誤記に加え，追加で誤記が判明したことに対して，どう回答するか，を考えておく必要がある，との補足があった。分科会委員，原子力規格委員会時の想定質問への回答を準備する必要がある，とのこと。
→一生懸命確認して誤記をまとめたが，エビデンス集を作成したところ，また，誤記が見つかった，との方向で回答する。
5.4 JEAC4203-201X 原子炉格納容器漏えい率試験規程改正案について（1）JEAC4602-2016 の引用について
上田委員から資料 25-7 に基づき，JEAC4602 の引用について説明があった。
主要な意見・コメントは以下のとおり。
・解説 1-1 では，4602 の中の特別なところだけを解説している。現在のような，用語の定義に解説 1-1 を記載すると，4602 全体を解説しているように誤解される。
→コメントの主旨を踏まえて検討する。
・P3 解説 1-1 2 行目 「～規程(JEAC4602-2016)（解説-3)において，」→「～規程(JEAC4602-2016)の解説-3 の適用にあたって，」と修正する。
（2）解説 3.2-4 の見直しについて
味森委員から資料 25-8 に基づき，解説 3.2-4 の見直しについて説明があった。
主要な意見・コメントは以下のとおり。
3

・P4 ⑦式 1 行目「－・P1－」→「－P1－」
・P3 5 行目 「原子炉格納容器外配管の長さを可能な限り短くする」→「原子炉格納容器外配管の容積を可能な限り小さくする」
・P4 11 行目 「原子炉格納容器外配管の長さ」→「原子炉格納容器外配管の容積」
・本解説の本文側（JEAC P25 3.2.2.3 項）の修正も必要である。
・解説見直し案では，見かけ上の漏えい率を L’としているが，ΔL とすると，何か問題があるか。
→ここの計算では，格納容器の漏えいがない状態で，温度変化だけの見かけ上の数値であるので，ΔL ではないと考える。ΔL とすると引き算をする必要がある。
→誤差にすると，どちらに振れているか分かりにくい。これは試験を行っているときに出る質問であり，見かけ上の漏えい率で算出した方が現場も使いやすい。
（3）JEAC4203-201X 原子炉格納容器漏えい率試験規程改訂内容について
主査から資料 25-9 に基づき，8 月に説明した中間報告用資料の改訂箇所について説明があった。特にご意見等はなかった。
（4）JEAC4203-201X 原子炉格納容器漏えい率試験規程改訂内容（新旧比較表）について上田委員から資料 25-10 及び 11 に基づき，8 月に説明した新旧比較表の改訂箇所について説明があった。特にご意見等はなかった。
（5）原子炉格納容器漏えい率試験規程改訂に関するまとめ
・本日のコメントを反映し，幹事から資料を送付する。10 月 21 日までにチェックすることとなった。
・事務局から，中間報告のときは必ずしも，新旧比較表はなくても良い，との報告があり，中間報告はパワーポイント資料だけで行うこととなった。
5.5 JEAC4203-201X 向けエビデンス集の整備について主査から資料 25-12 に基づき，201X 向けエビデンス集において，改訂が必要な箇所について説明があり，ドラフト作成後，紹介することとなった。
5.6 JEAC4203-201X 改定作業工程について
主査から資料 25-13 に基づき，今後のスケジュールについて説明があった。
5.7 その他
次回検討会：1 月 13 日（金）13:30～
以 上4