札幌市

西部スラッジセンター
SEIBU SLUDGE CENTER

■脱水施設
敷地面積
建築規模
脱水能力

86,912.55m2（焼却施設含む）
延床面積：77,295m2
処理汚泥（4％濃度時）：7,200m3/ 日

脱水方式
運転開始

遠心脱水方式
脱水機 3 台（3,600m3/ 日）平成 12 年 3 月
脱水機 1 台（1,200m3/ 日）平成 16 年 4 月
脱水機 2 台（2,400m3/ 日）平成 24 年 3 月

濃縮設備

脱水設備
返流水設備 脱臭設備

機 器 名
No. 1 分配槽
No. 2-1、No. 2-2 分配槽
濃縮槽
No. 1 〜 4 遠心脱水機
No. 5、6 遠心脱水機
No. 1、2 分配ホッパ
No. 3 分配ホッパ
No. 1 〜 4 脱水ケーキ移送ポンプ
No. 5、6 脱水ケーキ移送ポンプ
計量ホッパ
ケーキ移送中継ポンプ
ポリマーサイロ
ポリマー溶解槽
急速撹拌槽
緩速撹拌槽
凝集沈殿池返水ポンプ
濃縮棟脱臭塔濃縮棟脱臭ファン
脱水棟脱臭塔
脱水棟脱臭ファン
特別高圧受変電設備

電気設備

仕様
RC 製 4 分割型、可動堰 900mmW 500mmH 4 門
RC 製 4 分割型、可動堰 900mmW 500mmH 4 門
RC 製重力式、18m φ、1,018m3、掻寄機 中央駆動支柱型
横軸高効率遠心型、50m3/Hr（25 〜 60m3/Hr）、主：132kW、油圧：45kW
横軸高効率遠心型、50m3/Hr（25 〜 60m3/Hr）、主：132kW、差速用 37kW
供給装置付立形円筒鋼板製ホッパ、3.5m φ 2.6mH、20m3/Hr
供給装置付立形円筒鋼板製ホッパ、3.5m φ 2.6mH、20m3/Hr
ダブルシリンダー式ピストンポンプ、19.2m3/Hr、150 φ、132kW
ダブルシリンダー式ピストンポンプ、20.0m3/Hr、230 φ
鋼板製角型ホッパ、2m3、20m3/h
ダブルシリンダー式ピストンポンプ、19.2m3/h、150 φ、132kW
鋼板製円筒下部円錐槽、2.7m φ 7.05mH、有効 27m3
攪拌機付自動溶解槽、3.9m φ 3.3mH、有効 27m3、15kW
RC 製、2.5mW 7mL 4mH、有効 52.5m3、撹拌機：立軸パドル式ミキサー
RC 製、7mW 7mL 4mH、有効 147m3、撹拌機：立軸パドル式ミキサー
RC 製重力式、18m φ、1,018m3、掻寄機 中央駆動支柱型
横軸渦巻形、150A 125A、4.9m3/min、24.5m、37kW
立形直投 2 塔式、200m3/min、100mmAq
片吸込ターボファン、100m3/min、250mmAq、11kW
立形直投 2 塔式、200m3/min、100mmAq
片吸込ターボファン、47m3/min、220mmAq、5.5kW
Tr 66,000V 7,500kVA
Tr 6,600V 1,500kVA（脱水棟動力用）
Tr 6,600V 1,000kVA（濃縮棟動力用）
高圧変電設備Tr 6,600V
75kVA（付帯動力用）※契約電力 2,800kw（焼却施設含） Tr 6,600V
200kVA（電灯用）
非常用発電機Tr 6,600V
750kVA
非常用発電機Tr 6,600V 1,250kVA

■焼却施設
建築規模
焼却方式
運転開始

延床面積：40,702m2
燃焼回収熱利用による汚泥乾燥焼却方式
2 系列（100t/ 日）昭和 60 年 4 月
3 系列（100t/ 日）平成 6 年 3 月
4 系列（100t/ 日）平成 8 年 3 月

機

汚泥切出貯留槽器

名汚泥タンク

有効 500m

焼却能力

脱水汚泥：550t/ 日

5 系列（150t/ 日）平成 12 年 8 月
新１系列（100t/ 日）令和３年９月
新２系列（100t/ 日）令和 5 年度供用開始予定

3仕様乾燥設備

非常用発電設備
自動燃焼制御装置

角槽型下部切出スクリュー式 4.4mW 4.6mL 2.7mH 有効 38m 5.5kW 2 台 / 基
汚泥脱水ケーキピット 6.6mW 15.15mL 10mH 1,000m3 2t 13.5m クラブバケット付 天井クレーン
汚泥脱水ケーキピット 7.8mW 12.8mL 10mH
1,000m3 2t 13.5m クラブバケット付 天井クレーン
伝熱面積 180m2 入口 4.2t/h 出口 1.9t/h 37kWx2 台 / 基
伝熱面積 180m2 入口 3.1t/h 出口 1.4t/h 37kW 2 台 / 基
伝熱面積 200m2 入口 4.2t/h 出口 2.4t/h 37kW 2 台 / 基
伝熱面積 180m2 入口 6.6t/h 出口 3.1t/h 45kW 2 台 / 基
焼却能力 100t/day 階段式ストーカ炉
焼却能力 150t/day 階段式ストーカ炉
蒸発量 6,200kg/h 伝熱面積 414m2 蒸気発生圧力 常用 17.5kg/㎠ 最大 20kg/cm2
蒸気発生量 5,000kg/h 伝熱面積 334m2 蒸気発生圧力 常用 10kg/cm2 最大 13kg/cm2
蒸気発生量 6,000kg/h 伝熱面積 414m2 蒸気発生圧力 常用 10kg/cm2 最大 13kg/cm2
蒸気発生量 9,000kg/h 伝熱面積 530m2 蒸気発生圧力 常用 10kg/cm2 最大 13kg/cm2
電動開閉式 15㎥ 3.7kW 2 基、油圧開閉式 15㎥ 油圧ユニット 11kW 及び 22kW 11 基
処理ガス量 10,000Nm3/h 出口集塵濃度 1.0g/Nm3
処理ガス量 16,000Nm3/h 出口煤塵濃度 0.5kg/Nm3
処理ガス量 13,500Nm3/h 出口煤塵濃度 0.5kg/Nm3
処理ガス量 16,000Nm3/h 出口煤塵濃度 1.0kg/Nm3
水噴霧式冷却塔及び苛性ソーダ循環式脱硫塔 入口 10,000Nm3/h 250℃
水噴霧式冷却塔及び苛性ソーダ循環式脱硫塔 入口 13,500Nm3/h 250℃
水噴霧式冷却塔及び苛性ソーダ循環式脱硫塔 入口 16,000Nm3/h 250℃
湿式電気集塵機 入口 9,000Nm3/h 出口集塵濃度 0.04g/Nm3
湿式電気集塵機 入口 10,000Nm3/h 出口煤塵濃度 0.1g/Nm3
湿式電気集塵機 入口 12,000Nm3/h 出口煤塵濃度 0.1g/Nm3
湿式電気集塵機 入口 13,500Nm3/h 出口煤塵濃度 0.1g/Nm3
Tr 6,600V 2,000kVA
Tr 6,600V 1,500kVA（動力用）
Tr 6,600V 1,000kVA（動力用）
Tr 6,600V
200kVA（電灯用）
Tr 6,600
150kVA（電灯用）
Tr 6,600V875kVA
ACC（Automatic Conbustion Controller）

スクリュ式小型蒸気発電機

容積式スクリュ方式 400V

バイナリー発電機

蒸気熱源・スクリュタービン方式 400V

切出貯留槽

乾燥機

焼却設備

汚泥焼却炉
廃熱ボイラ
アッシュバンカ

排ガス処理設備

マルチサイクロン

冷却脱硫塔

電気集塵機

電気設備

高圧変電設備

台数
1槽
2槽
8槽
4台
2台
2基
1基
4台
2台
2基
2台
1基
4基
2槽
2槽
2槽
3台
1基
2台
1基
1台
2台
2台
2台
1台
2台
1台
1台

3

低圧用

発電機出力 160kW（給蒸量 3.18t/h 時）

中圧用

発電機出力 140kW（給蒸量約 5.0t/h 時）

発電機出力 50 〜 60kW（給蒸量約 0.9t/h 時）

台数
1基
1基
2基
1基
1基
1基
2基
2基
4基
1基
1基
1基
2基
1基
13 基
1基
1基
2基
1基
2基
2基
1基
1基
1基
2基
1基
2台
4台
2台
3台
1台
1台
1式
1台
1台
1台

■定山渓脱水施設
建築規模
脱水能力

延べ床面積：1,472.73m2
処理汚泥（3％濃度時）：58.5m3/ 日
名

仕様

台数

破砕機

立型一軸破砕機、3.45m /h

1台

脱水機

圧入式スクリュープレス、φ500㎜３、72㎏ -DS/h、7.25kW

2台

汚泥圧入ポンプ

一軸ネジ式、1.15m3 〜 3.45m3/h 25mH、2.2kW

2台

ろ液分離槽汚泥引抜ポンプ

無閉塞型汚泥ポンプ、6.5m /h 3mH、80A、1.5kW

2台

ポリマー貯留槽

立形貯留槽、3.0m32槽

ポリマー注入ポンプ

一軸ねじ式ポンプ、0.16 〜 0.47m3/h 20mH、0.4kW

2台
2台

薬注設備

汚泥貯留槽

脱水設備

器

受入設備

機

脱水方式
圧入式スクリュープレス
脱水機 2 台 令和 ５ 年 4 月〜（58.5m3/ 日）

撹拌機 5.5kW、φ1350㎜

軸長 3.3 ｍ 2 台

332槽

消石灰サイロ

円筒下部円錐型、溶液用 4.0m 、粉体用 14m

消石灰溶解槽容積 0.5m3、撹拌機容量 0.2kW

φ1m 1.2mH 2 槽

2槽

消石灰注入ポンプ

一軸ねじ式ポンプ、0.05 〜 0.1m3/h 19mH、0.4kW

2台

消石灰貯留槽

容積 1.0m3、撹拌機容量 0.2kW

1槽

33

φ1.15m 1.5mH 2 槽

搬出設備

消石灰混練機3

二軸パドルスクリュー式混合機、0.6m /h、5.5kW

2台

ケーキコンベヤ

スクリュー式（無軸）、0.5m3/h、（0.75kW）、0.6m3/h（0.75kW、2.25kW）

3台

ケーキホッパ

電動カットゲート式、12m3、4.4kW

2台