仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７５６０２ − １／６

コントロールモータ

2003.09.16

ＳＱＭ シリーズ特長＊ライン電圧入力の為モータ駆動用のトランス不要＊開・閉用スイッチの他に、フリーの補助スイッチを５ヶ内蔵、インターロックや制御出力に対応可＊各補助スイッチには個別に設定指示器装備、設定確認が容易＊フィードバックポテンショ（オプション）の取付で比例制御にも対応可＊ダブルポテンショ付や電子式バランシングリレー付もシリーズ化＊手動回転が可能なクラッチレバー付

起動トルク 運転トルク ランニング時間
ランニング時間Ｎｍ
Ｎｍ
９０゜５０Ｈｚ(Sec.) ９０゜６０Ｈｚ(Sec.)SQM10.15502 SQM10.15501
10101512.5
SQM10.16502 SQM10.16501
15103025
SQM10.17502
15107058.3
SQM20.18502
20204537.5２００Ｖ仕様

１００Ｖ仕様１．技術仕様
電源電圧変動範囲： ２００Ｖ仕様 ；１８７〜２４２Ｖ１００Ｖ仕様 ； ９４〜１２１Ｖ
消費電力： ９ＶＡ
内部スイッチ接点定格： １０（３）Ａ ２５０ＶＡＣ
最小必要駆動電流 ： １ ｍＡ ＡＣ１００／２００Ｖ
最小必要電圧・電流 ： １０Ｖ ＡＣ／ＤＣ １００ｍＡ
最大回転角度： １６０゜ （納入時は９０゜）
ポテンショＡＳＺを取付時の最大回転角度は９０゜
回転方向： 端子1に通電時、出力軸から見て反時計方向
許容周囲温度： −２０〜＋６０℃
許容保管温度： −５０〜＋６０℃
取付方向： 任意保護構造： ＩＰ５４
重量： 約１．７Ｋｇ
電線管取出し： Ｍ２０×２ Ｍ１６×２
出力シャフト径： １０ｈ８ （ＳＱＭ１０シリーズ）
１２ｈ８ （ＳＱＭ２０シリーズ）
オプション部品
・ポテンショメータ
・アームボールジョイント・取付プレート
・電線管アダプタ： ＡＳＺ１６．７０３ （１３５Ω／９０゜ ×１）
ＡＳＺ１６．７０３−ＤＰ （１３５Ω／９０゜×２）： ＰＧ１１→ ＣＴＣ１９ （ＪＩＳ）製品技術仕様書
型番

ＳＱＭ シリーズ

名称

マルチスイッチコントロールモータ

特長・仕様仕様書番号

ＳＬ００７５６０２ − ２／６

作成年月日

２．内部配線図

軸部詳細

Φ１０ DIN6888

３．外形寸法図ａ：１０ｈ８ｂ： ３Ｎ９
ｃ： ４
ｄ： ２０
ｅ： ６

＊キー溝の位置はインジケータ
0゜状態

製品技術仕様書
型番

ＳＱＭ シリーズ

名称

マルチスイッチコントロールモータ

内部配線・外形寸法

2003.09.16

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７５６０２ − ３／６

2003.09.16

４．各部の名称
補助スイッチ端子台Ｎ 端子

出力軸開度目盛クラッチ
補助スイッチ設定目盛
ポテンショメータＡＳＺ１６．７０３（オプション）
補助スイッチ設定ダイアル（端子台 ａ，ｂ，ｃ）

５．電気配線①モータの開閉は端子１，２，Ｎに結線します。（スイッチⅠ，Ⅱ）
端子１−Ｎ間に通電状態でカムは０→９０゜方向 （出力軸から見て反時計方向）
端子２−Ｎ間に通電状態でカムは９０→０゜方向 （出力軸から見て時計方向）②スイッチⅢ〜Ⅶは補助スイッチです。制御に合わせて配線して下さい。
ポテンショメータ付の場合③ポテンショメータへの配線はＡＳＺの端子ａ，ｂ，ｃに行って下さい。
端子ｂがワイパです。カムが０→９０゜へ変化すると、ａ−ｂ間の抵抗値が０→１３５Ωに変化します。（出荷時調整済み）

製品技術仕様書
型番

ＳＱＭ シリーズ

名称

マルチスイッチコントロールモータ

各部名称・配線仕様書番号

ＳＬ００７５６０２ − ４／６

作成年月日

2003.09.16

６．回転角度の設定と補助スイッチの動作
・各ダイアルの赤いインジケータ先端部の矢印がスイッチの設定点となります。
工場出荷時は スイッチⅠ・・９０゜、スイッチⅡ・・０゜、スイッチⅢ〜Ⅶ・・任意となっています。
スイッチⅠ、Ⅱはダンパの開閉リミットとして使用します。使用するダンパに合わせて、リミット点を設定して下さい。
＊注意：ポテンショメータＡＳＺを使用しているときは９０゜を越えての設定は出来ません。
・赤いインジケータを手やドライバーを使用してスライドさせて下さい。
・出力軸を左手に見て、右端の角度スケールがモータシャフトの回転角度表示となります。グレーのプラ
スチックフレームに基準の△マークがあります。
◎リミット、補助スイッチ用マイクロスイッチについてマイクロスイッチはＳＰＤＴ型です。
端子番号 １〜７がＣＯＭ．端子です。
端子番号１１〜１７は設定値より高い数値部分でＣＯＭ．端子と導通があります。
端子番号２１〜２７は設定値より低い数値部分でＣＯＭ．端子と導通があります。
６．電気配線について （スイッチの設定は後述）７．回転角度の設定 及び補助スイッチ動作の設定

７．クラッチの動作についてプラスチックカバーを外した状態で、駆動用のモータの脇にＬ字型のレバーがあります。
このレバーを左側に寝かせるとクラッチが働いて、シャフトは手で回すことが出来ます。

＊注意クラッチを外さないで、シャフトを無理に回すと内部のギアが破損します。

製品技術仕様書
型番

ＳＱＭ シリーズ

名称

マルチスイッチコントロールモータ

補助スイッチ設定仕様書番号

ＳＬ００７５６０２ − ５／６

作成年月日

８．計装例
ガス焚三位置制御
圧力スイッチ又はサーモスタット（ＬＲ）
によりコントロールモータ（ＳＡ）を負荷に応じて制御をします。
バーナコントローラＬＦＬ・・・によりプレパージ及び着火シーケンスが進行し、イグニッション（Ｚ）によりパイロット（ＢＶ１）を着火する。
負荷の要求によりダンパモータは開方向に開き、補助スイッチ（ＶＫ）によりＨＩ−ＬＯバルブのＬＯ側（ＢＶ２）を開とする。
更に負荷の要求があるときは補助スイッチ（ＶＡ）によりＨＩ側（ＢＶ３）を開とする。バーナコントローラや着火シーケン
スについては別途資料を参照願います。

計装図

電気計装図例

記号説明
Ａ−Ｂ
Ｂ−Ｃ
Ｃ−Ｄ
Ｒ
Ｇ１／Ｇ２
Ｚ
ＢＶ１
ＢＶ２／３
ＬＲ
ＬＫ
ＳＡ
ｎ１ｎ２
ＦＳ
ＶＫ
ＶＡ
ＡＺ
Ｍ
Ｋ

着火プログラム
バーナ燃焼中ポストパージ
起動コントローラ
送風機
イグニッショントランス
パイロット電磁弁
ＨＩ−ＬＯガスバルブ
負荷コントローラ
エアダンパ
コントロールモータ
パイロット着火開度
低燃焼開度
火炎
ＢＶ２用リミットスイッチ
ＢＶ３用リミットスイッチ
全開用リミットスイッチ
全閉用リミットスイッチ
パイロット着火開度リミットスイッチ
低燃焼開度リミットスイッチ

製品技術仕様書
型番

ＳＱＭ シリーズ

名称

マルチスイッチコントロールモータ

シーケンス図計装例

2003.09.16

仕様書番号

ＳＬ００７５６０２ − ６／６

作成年月日

2003.09.16

コントロールモータＳＱ．．取扱注意事項
１．本品は燃焼安全装置です。内部を分解したり、内部の回路又は機構部には手をふれないでください。
電気配線作業やその他の作業でガス用の装置に本機器を使用している場合で、実際にガスを必要としない作業をするときは、必ずガスの元コックを閉じてから作業して下さい。
２． 動作用電源はそれぞれの機種にあった電源を加え、仕様書の電源電圧許容範囲内で使用願います。
３． 使用機器の最大トルクはコントロールモータの最大トルク以下になるように選定して下さい。
４． 使用角度は最大回転角度以内とし、全閉、全開用リミットスイッチは必ず使用されている製品に合わせて、正しく調整するようにして下さい。
又、メカニカルストッパーがついている機種につきましては、ストッパー迄十分に余裕を持った状態で停止する様に調整して下さい。
５． フィードバックポテンショが装備されている機種に於いては０〜９０゜で調整されています。
全閉、全開リミットは０〜９０゜の範囲内で調整して下さい。又、フィードバックポテンショは０〜９０゜で０〜１３５Ω変化し、抵抗器容量は１．５Ｗです。
圧力発振器等の調節器信号との整合を必ず確認して下さい。
６． 各補助スイッチを使用して制御を行う場合、リミットスイッチの電気接点の容量範囲内で使用願います。
又、各スイッチの調整は全閉、全開リミットの範囲内で調整して下さい。
７． 手動で動作をさせる場合には必ずクラッチ機構を作動させ、出力軸からのトルクがモータ機構部に加わらないようにして下さい。無理に力を加えると機構部が破損することがあります。
燃焼状態で手動操作すると急速に角度が変化する場合があるので危険です。
８． 電気配線に使用する線材は、外的要因により、絶縁が破損破壊されるおそれのないものを使用願います。配線完了後は、必ずカバーを元の位置に固定して下さい。
９． モータ軸や各リンケージ機構に緩みや過度の負荷がない事を確認願います。
１０．本取り扱い注意事項を必要に応じて抜粋し、燃焼装置の見やすい位置に表示願います。

製品技術仕様書
型番

ＳＱＭ シリーズ

名称

マルチスイッチコントロールモータ

一般取扱注意事項