点検範囲点検範囲は下記に示すとおりです。

：聴音試験

円筒横置きタンク：液面監視試験

GL

▽WL

▽WL

地下水位がない場合

地下水位が液面以下の場合

地下水位が液面以上の場合

円筒縦置きタンクGL

▽WL

▽WL

地下水位がない場合

地下水位が液面以下の場合

地下水位が液面以上の場合点検可能なタンク容量やその他の条件タンク種類円筒横置きタンク円筒縦置きタンク

50A フロートの場合取付高さ 4370mm、容量 100kL まで取付高さ 4370mm、容量 9kL まで

32A フロートの場合取付高さ 4370mm、容量 50kL まで取付高さ 4370mm、容量 9kL まで

その他の適用条件液面監視試験 円筒横置き・円筒縦置き：液体中の検出部長さが 400mm 以上の液位聴音試験円筒横置き：加速度ピックアップ設置位置とタンク端までの距離は 6500mm 以下 ( 設置位置がタンク中心にある場合、タンク全長が 13000mm 以下 )、かつタンク直径が 2000mm 以上の場合、液位がタンク直径の 20％以上、タンク直径が 2000mm 未満の場合、液位が 400mm 以上円筒縦置き：鏡を含む全高さが 2000mm 以上の場合、液位が鏡を含む全高さの 20％以上、鏡を含む全高さが2000mm 未満の場合、液位が 400mm 以上気温：-10 〜 40℃まで、液温：0 〜 30℃まで

試験時間・判定基準

聴音試験・試験時間※1暗騒音計測：3 分、計測音計測：3 分※1：減圧時間は含んでおりません。

・判定基準dB 値の差-6dB ≦ D ≦ 6dBD ＜ -6dB または 6dB ＜ D ＜9dB9dB ≦ D

判定異常なし再試験異常あり

dB 値＝20×log(M/G)
G＝暗騒音計測値M＝計測音計測値

液面監視試験・試験時間タンク容量 タンク直径（mm）（L）19003000500010000300005000080000100000

䃥950䃥1200
䃥1300
䃥1600
䃥2200
䃥3100
䃥3200
䃥3400

試験時間※2（分）32A フロート50A フロート液位：タンク中心 液位：実容量 液位：タンク中心 液位：実容量252050353025605045359065※2：試験前の下記時間は含んでおりません。
7555145115・温度平衡時間：30 分以上150100300190・温度安定確認時間：5 分間の安定180120355250・静置時間：15 分270170−−325225−−・基準計測：5 分・判定基準タンクにȭ0.3mm の穴がある場合、1 時間あたり 0.38L の漏洩が発生します。
（｢地下に埋設される危険物施設の安全・環境対策に係る調査検討結果報告書｣より）液位に応じた液面の面積から漏洩時の液面高さの変位を求め判定します。液面変位が計算した漏洩時の高さの変位以下であれば漏洩無しとします。

試験手順

事前調査

蒸気圧の低い液種

蒸気圧の高い液種

試験準備

試験条件入力減圧はせず液面監視試験実施

液面監視試験が必要な場合センサの温度を安定させるため試験開始の30分以上前に液面センサをタンクに設置してください。
聴音試験が必要な場合など減圧が必要な場合は点検範囲を密封してください。計測に必要な諸条件を入力します。

高蒸気圧液体は減圧せず、低蒸気圧液体は必要に応じて減圧し、液面監視試験を実施してください。
低蒸気圧液体は漏れがある場合、水の浸入スピードが加速されるため試験時間が短縮されますが、漏れがない場合は減圧の有無に関係なく試験時間は変わりません。

聴音試験準備聴音試験器具を設置します。聴音パイプは先端がタンク底部に確実に着くように設置します。

聴音試験実施暗騒音計測後、所定の試験圧力まで減圧し計測音を計測します。
ヘッドホンを併用し暗騒音、計測音を確認しながら試験を実施します。

試験データ保存・プリントアウト

計測終了後、自動的に試験データを保存するとともに必要に応じ手動でコントロールユニットよりプリントアウトを行います。

気相部気密試験実施

報告書作成



液体名、蒸気圧等により低蒸気圧液体か高蒸気圧液体かの分類をします。

低蒸気圧液体の場合、微減圧試験または微加圧試験で気相部の気密試験を実施します。

気相部気密試験実施必要に応じ減圧し液面監視試験実施

タンク寸法、液種名、タンク内液位、タンク内水位、タンク周辺地下水位等を事前調査で確認、測定、記録します。

高蒸気圧液体の場合、微減圧試験または微加圧試験で気相部の気密試験を実施します。

一般財団法人全国危険物安全協会が定める地下タンク等定期点検実施結果報告書を作成します。

注意事項1. 聴音試験、液面監視試験の結果、漏洩ありと判定した場合は再試験を実施してください。再試験で再度漏洩ありと判定した場合は、タンクを空にし加圧試験を実施等の別の試験方法で確認を実施してください。
2. 地下タンク内の危険物の液位が十分な高さであることを確認してください。
3. 試験範囲が水没している場合、液面監視試験を実施してください。
4. 地下タンク内の危険物の液位が高く減圧できない場合は、液位を下げてから減圧を実施してください。
5. 減圧時の排気は、地上から 4m 異常の安全な場所に排気してください。
6. 中仕切りタンクの場合は、隔壁等の保護のため、試験実施槽以外の槽も必ず与圧してください。
7. 粘度が 150mm2/s 以上の液体は試験対象外です。
8. 減圧、加圧状態から大気開放する場合は、少しずつゆっくり大気開放してください。
9. 作業範囲を安全策またはトラロープなどで作業範囲を明確にするとともに消火器などの安全対策を実施してください。
10. 計測はタンク、スラブ上、タンク周囲などに振動、衝撃を与えない静かな環境で実施してください。

特長

コンパクトコントロールユニットは、従来品と同サイズのケースを使用し、コンパクトであるとともに互換性を持たせました。
３０°３０°※ハンドルは３０°ごとにロック

３０°３０°

１３２.５２２０

３０°

３５５

３５０

試験条件一括入力試験条件入力画面で、試験条件を選択または入力することで容易に試験を開始することができます。試験条件は、報告書作成時に改めて入力する必要はありません。あらかじめ顧客名、危険物施設名等を登録しておくことにより、さらに容易に試験を開始できます。

試験経過をグラフと表で表示、聴音試験の音をデータとして保存試験経過をグラフと表で分かりやすく表示するとともに聴音試験の音をデータとして保存しているため、いつでも再生することができます。

地下タンク等定期点検実施結果報告書を簡単作成試験デ タを選択し、所定事項を選択または入力することで報告書を試験データを選択し、所定事項を選択または入力することで報告書を簡単に作成することができます。あらかじめ顧客名、ことで報告書をを簡単に作成することができます。あらかじめ顧客名、点検実施事業者、点検実施者等を事前登録しておくとさらに簡単に作成することができます。
点検実施事業者、点検実施者等を事前登録しておくとささらに簡単に作作成することができます。
※注記

一般財団法人全国危険物安全協会が定める地下タンク等定期点検実施結果報告書の書式(様式第31号(第27条関係))は、認定事業者以外は使用できません。

Ⴀᴗရ┠ࣅࣝࢩࢫࢸ࣒࣭ࣉࣛࣥࢺ㛵㐃ᶵჾᖖ᫬┘どᾮ㠃ィ㸸0'/ࢩ࣮ࣜࢬ₃ࢀࡢⅬ᳨ᶵ⬟௜ᖖ᫬┘どᾮ㠃ィ㸸0'//ࢩ࣮ࣜࢬ࣓࣮ࣞ࣋ࣝࢱ㸸☢ṍᘧࠊࣇ࣮ࣟࢺᘧࠊᅽຊᘧࠊഃᅽᘧࣞ࣋ࣝࢫ࢖ࢵࢳ㸸ࣇ࣮ࣟࢺᘧࣞ࣋ࣝࢥࣥࢺ࣮ࣟࣛ㸸ᮏ㉁Ᏻ඲㜵⇿ᵓ㐀ࣂ࣮ࣜࣖࣜࣞ㸸ᮏ㉁Ᏻ඲㜵⇿ᵓ㐀࣏ࣥࣉไᚚ┙㸸3&3ࢩ࣮ࣜࢬ⮬ື⇞ᩱ౪⤥⿦⨨㸸࢜࢖࣮ࣝ࢟ࣕࣜ㞟ྜఫᏯ⏝㞟୰⤥Ἔࢩࢫࢸ࣒㸸$%266(6)஧㔜Ẇࢱࣥࢡ₃ὤ᳨▱⿦⨨㸸࣮ࣜࢡ࢚ࣝࢥࣥ₃Ἔ᳨▱⿦⨨㸸/.0Ἔ⭷᳨▱⿦⨨㸸(5ᆅୗࢱࣥࢡ₃ὤ᳨ᰝᶵჾ㸸࣮ࣜ࢝ࣛ࢖ࢨ࣮࣐ࣝࢳ࢔ࢡ࢔ࢱࣥࢡ࣮࣮ࣟࣜ㌴₃ὤ᳨ᰝᶵჾ㸸࣮࣮࢚ࣟࣜࢠࢨ࣑ࢼ࣮ࢱࣥࢡ௜ᒓ㒊ရ㸸୍⯡⏝ࠊᐁබᗇ⏝ࠊࢫࢸࣥࣞࢫ〇࣏ࣥࣉෆ⮚ᆺ⤥Ἔཱྀࣘࢽࢵࢺ࣎ࢵࢡࢫ㸸6&6%2;ࣃࢵࢣ࣮ࢪᘧ࢜࢖ࣝࢱࣥࢡἜᗜࢩ࣮ࣜࢬ㸸.&%81.(5㐲㝸┘どࢭࣥࢩࣥࢢࢩࢫࢸ࣒࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ࣭߻ʙᢿᧉྛ✀ࢱࣥࢡタィࠊ᪋ᕤᆅୗࢱࣥࢡࠊ
ᇙἐ㓄⟶₃ὤ᳨ᰝᆅୗࢱࣥࢡࠊᇙἐ㓄⟶Ύᤲ㗰〇ᆅୗࢱࣥࢡෆ㠃)53ࣛ࢖ࢽࣥࢢ

ྲྀᢅ〇ရὶ㔞ィ₃ᾮ఩⨨᳨ฟࢩࢫࢸ࣒㸸ࢺ࣮ࣞࢫࢸࢵࢡ⮬ືࢢࣜࢫ⤥⬡ჾ㸸࢚ࣞࢡࢺ࣮ࣟࣝࣂ࣮Ἔ୰࣏ࣥࣉࢩࢫࢸ࣒
⮬ᕫไᚚࣄ࣮ࢱ㸸࣮࢜ࢺࢺ࣮ࣞࢫ᤼↮⃰ᗘィ㟁ືᘚᰴᘧ఍♫ࢥ࣮ࢠࢣࣥ
ᮏ♫‫ ٿ‬ূ਎੃রఙય਒ౠ  ૈળ਒೻অঝ7(/ ‫) ط‬$;㔠ἑ㥔ᅾᡤ‫ ٿ‬স૕৘ႁ૊঴঍ 7(/ ‫) ط‬$;ᮐᖠᨭᗑ኱㜰ᨭᗑ‫ ٿ‬ైච৘ূયਨ  ૖ূ 7(/ ‫) ط‬$;‫ ٿ‬পଚਿ༑৘༑યવਣ঴7(/ ‫) ط‬$;௝ྎᨭᗑ‫ ٿ‬෽઎৘଄௔યরಠ 7(/ ‫) ط‬$;‫ ٿ‬ઁਣ৘রય༐োౘ঴ 7(/ ‫) ط‬$;༡㛵ᮾႠᴗᡤ‫ ٿ‬૯ଘ৘੃໒ય౱ఈ঴  ӜҷӢҬҸҴӝ .<.7(/ ‫) ط‬$;⚟ᒸᨭᗑ‫ ٿ‬ૣળ৘વયຏभਆ  ਸ਼  0 . অ ঝ7(/ ‫) ط‬$;ྡྂᒇᨭᗑἈ⦖㐃⤡ᡤ7(/ ‫) ط‬$;‫ ٿ‬੡ଽો৘વય౽૖঴ 7(/ ‫) ط‬$;᭷㝈఍♫᪂ᫍࢧ࣮ࣅࢫ㸦ࢢ࣮ࣝࣉ఍♫㸧‫ ٿ‬૯ଘ৘੃໒ય౱ఈ঴  ӜҷӢҬҸҴӝ.<.7(/ ‫) ط‬$;᭷㝈఍♫ᕤᢏ◊໭㝣㸦ࢢ࣮ࣝࣉ఍♫㸧‫ ٿ‬স૕৘ႁ૊঴঍ 7(/ ‫) ط‬$;ᗈᓥᨭᗑࡇࡢ࢝ࢱࣟࢢ࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿෆᐜࡣண࿌࡞ࡃኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡢ࢝ࢱࣟࢢࡢ1 2 ࡣ-࡛ࡍ ࠋ

85/KWWSZZZNRKJLNHQFRMS