仕様書番号

ＳＪ００００６６９ －１／３９

作成年月日

2011.03.01

中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ３０Ｓシリーズ （ＳＹＳＴＥＭ ３０Ｓ） ガバナ機能

御ＶＧＵ３０Ｓシリーズ中圧用ガス遮断制御システム
は、中圧Ｂ供給される圧力０．１～０．３ＭＰａの都
市ガス、天然ガス、ＬＰＧの遮断、整圧、燃焼量制
御を目的として開発されたバルブシステムです。
ＶＧＵ３０Ｓを使用することによりボイラー、冷凍機、工業炉等における中圧Ｂ供給ガス配管のコンパク
ト化及びコストダウンを可能にします。
従来、中圧Ｂ供給のガスを遮断して制御する場合には基本的に次の機器が必要となっておりました。
区分バルブ→ストレーナ→元圧ゲージ→ガス圧ス
イッチ（低）→一次遮断弁→ 二次遮断弁→ガバナ→ガス圧スイッチ（高）→バタフライ弁→バーナコッ
ク
これらの機器類の手配、組立、検査等に要するコ
スト及び必要とする装備空間は装置全体のコストのかなりの部分を占めている場合があります。
かなり 部分を占める場合があります

ＶＧＵ３０Ｓシステムは全長４０ｃｍ内に中圧Ｂ供給の遮断、整圧（ガバナ）制御及びその他必要な附属装備が効率よく複合化されていますので、コストダウンを容易にします。

ＶＧＵ３０Ｓシステムには下記の機能特長を備えております。
◆ 中圧Ｂガス配管のコンパクト化◆ ガスの二重遮断機能◆圧力制御ガバナ（整圧）機能◆ 全閉確認スイッチ◆ ストレーナ◆ ガス圧力低スイッチ
ガス圧力低スイ チ◆ ガス圧力高スイッチ◆ 元圧力計◆ パイロット配管接続口◆ バルブ開度表示

製品技術仕様書

ＶＧＵ３０Ｓ
概要

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

仕様書番号

ＳＪ００００６６９ －２／３９

作成年月日

2011.03.01

注意事項

死傷事故や装置の損傷を防止する為、下記の事項は必ず厳守願います。

◆破損したり、改造したアクチェータは絶対使用しないこと！
◆電気の配線を変更したり、交換する場合には制御盤の主電源を必ずＯＦＦにしてから作業を行うこと！
◆爆発などの危険を除去する為の安全装置や配線、導圧管の確認を必ず実施してから運転を行うこと！
◆爆発などの危険を除去する為の安全装置や配線、導圧管の確認を必ず実施してから運転を行うと！
◆アクチェータはバルブボディより外して通電すると全開時に内部のシール部が破損します。
アクチェータ単体での通電は絶対行わないこと！

設置時の注意事項－バルブ全体の取付姿勢を厳守願います。
－機器は屋内に設置願います。
－本システムは一般のガバナと同様にバルブボディにより最小制御ガス量特性があります。
本資料に記載されております「最小制御ガス流量」をご確認ねがいます。
－導圧管の内径は６ｍｍ以上の製品を使用して下さい。
－導圧管からアクチェータＳＫＪ×５に加わる圧力は仕様書に記載されている圧力以内になるように設定して下さい。
－ガス側の導圧管はガスバルブから配管口径の５ｄ以上離れた乱流影響の無い場所から取り出して下さい。
－アクチェータに接続する各差圧を検出する導圧管は乱流影響の無い場所から取り出して下さい。
－導圧管は配管やダクトの中に飛び出さないように注意して下さい。
－すべての導圧管は負荷の変動に対して速やかに反応できる場所に取り付けて下さい。

ＳＹＳＴＥＭ７０Ｓ空燃比制御システムを炉内圧が負圧になる燃焼装置で使用する際には、事前に弊社と計装につきまして御打ち合わせをお願いします。

低圧・中間圧供給用の遮断バルブにつきましては
ＳＫＰ７５，５５，２５，１５の資料をご参照ねがいます。

製品技術仕様書※記載内容は予告なしに変更させていただく場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
注意事項

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６６９ －３／３９

2011.03.01

システム３０Ｓガバナ制御機能《ＶＧＵ３０Ｓ》 高二次圧設定タイプ
本システムは主にＯＮ－ＯＦＦ制御又は本システムの他にバタフライ弁とリンケージを使用したＨＩ－ＬＯ制御、比例制御システムで使用します。
本
本システムの下流側にはガバナ機能を有したアクチェータ（高２次圧設定型）が装備され、従来の中圧用のガバ
流側 はガバ 機能を有 た ク
タ（高 次 設定型）が装備され 従来 中
ガバ
ナは不要となります。
本システムは低ＮＯＸバーナでガスのノズル圧を高圧に設定するために開発されたシステムです。
一般のガバナの整圧精度は１０～１５％ですが、ＳＫＪ３５は油圧サーボ式ですので、５％以内の精度となります。
又一般のガバナでは取付方向に制限が有りますが、本システムでは水平より下向き以外自由です。
◆ ガス圧制御用バルブシートと燃焼量制御用弁が同一の弁ですので、配管の圧力損が減少します。
（従来別途発生していたガバナ圧力損をゼロとして計算できます。）◆本システムのアクチェータ（ＳＫＪ３５）は二次圧を１５０ｋＰａまでの設定が可能な高二次圧設定タイプです。
◆ 二次圧を２５ｋＰａ以下に設定する場合はＶＧＵ２０Ｓの使用が可能です。
二次圧を２５ｋＰ 以下に設定する場合はＶＧＵ２０Ｓの使用が可能です
No,

名称

備考・型式

1

上流側アクチェータ

SKJ15

2

上流側遮断弁ボディ

VGJ10

3

パイロット取り出しプラグ(G1/2)

Made in Germaany

4

下流側アクチェータ

SKJ35

5

下流側遮断弁ボディ

VGJ10

6

下流側開度インジケータ

7

ガス圧力スイッチ(G-L)

8

通電表示インジケータ

GW2000A4

9

元圧力計

10

検圧用プラグ(G1/4)

11

ガス二次圧導圧管接続口 (Rp1/4)12

ガス二次圧設定口

0.6MPa

12
11

4
7

1

8

9

6
10

3

2

製品技術仕様書

5

ＶＧＵ３０Ｓ
外形

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６６９ －４／３９

2011.03.01

1440

ＶＧＵ３０Ｓ外形寸法図

175.1

378.8
105.1

256.8

122

(201.5)(401.5)

100

70

100

(150)

Made in Germany

(220)

70

70

52

製品技術仕様書

ＶＧＵ３０Ｓ
外形寸法図

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

ＪＩＳ 10Ｋ40Ａ Ｆ
ＦＬＡＮＧＥ

4-φ19 Ｐ．Ｃ．Ｄ．＝105345.6

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６６９ －５／３９

2011.03.01

システム別の機能・装備一覧表

機

能VGU70S

VGU20S
VGU30S

VGU10S空燃比制御・低燃焼過剰空気量設定及び燃焼量の制御・圧力制御機能●

バタフライ弁及びリンケージ機能・
均圧弁機能

●

圧力制御（整圧）ガバナ機能

●

●

二重遮断

●

●

●

スローオープン・クイックシャット

●

●

●

下流側アクチェータの全閉確認スイッチ

●

●

●

ストレーナ

●

●

●

ガス圧力スイッチ（圧力高、圧力低）

●

●

●

元圧力計

●

●

●

下流側アクチェータの開度表示
下流側アクチェタの開度表示●●●上流側バルブの内部オリフィス

φ４０

φ４０

φ４０

下流側バルブのオリフィスサイズ

φ４０
φ２５
φ１５

φ４０
φ２５
φ１５

φ４０

製品技術仕様書

装備・機能一覧

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

仕様書番号

ＳＪ００００６６９ －６／３９

作成年月日

2011.03.01

流量と差圧の計算
各システムの接続は入口側・出口側ともにＪＩＳ１０Ｋ４０ＡＲＦフランジ接続となります。
ＶＧＵ システムの上流側には全シリ ズ共に共通してφ４０
ＶＧＵ・・システムの上流側には全シリーズ共に共通してφ４０ｍｍオリフィスを有するバルブが装備されています。
オリフィスを有するバルブが装備されています
下流側は下記表の通りの組み合わせになります。
バルブオリフィスサイズの組み合わせと流量係数

上流側
φ４０
φ４０
φ
φ４０

下流側
φ１５
φ２５
φ
φ４０

流量係数 Ｋ
５．８
１３.２
１８.５

流量差圧特性計算により下流側バルブオリフィスを選定する際には次の点に注意してください。
１．ＶＧＵ７０Ｓ、ＶＧＵ３０Ｓ、ＶＧＵ２０Ｓを使用する場合は、必要以上にオリフィスサイズの大きいタイプを選定するとハンチング等が発生し、振動燃焼の原因となります。
下記流量以下では使用しないで下さい。
２．同じくＨＩ－ＬＯ制御などの多位置制御で必要以上にオリフィスサイズの大きいタイプを選定するとＨＩからＬＯに移行時に断火を発生する事があります。
最低供給圧力と差圧を確認しながらオリフィスを選定して下さい。

流量係数 Ｋ
５．８
１３.２
１８.５

オリフィスサイズの組合せ
最小制御流量（Ｎｍ３／ｈ）
上流側
下流側 空気（比重＝１） 13A（比重＝0.65） 6B・6C（比重＝0.55）
φ４０
φ１５
６．０
７．５
８．１
φ４０
φ２５
９．０
１１．３
１２．２
φ４０
φ４０
２０．０
２５．０
２７．０

製品技術仕様書

オリフィスサイズの選定

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６６９ －７／３９

2011.03.01

流量と差圧の計算
差圧と流量を求めるには下記公式を使用します。
（１） 比重ｄｖのガスをＱＧ（ｍ３／ｈ）流した場合の差圧△Ｐ（ｋＰａ）を求める。



ΔＰ＝ 

 １０ 


ＱG
Ｐｉｎ＋０．１







１
Ｋ 
ｄｖ


2

ｄｖ ： ガス比重（空気＝１．０）
Ｐｉｎ： 元圧（ＭＰａ）△Ｐ ： 差圧（ｋＰａ）
ＱＧ ： ガス流量（ｍ３Ｎ／Ｈ）
Ｋ： 流量係数 （下表による）（２）差圧△Ｐ（ｋＰａ）の時、比重ｄｖのガスが流れる流量ＱＧ（ｍ３Ｎ／ｈ）を求める。

ＱＧ＝１０  Ｐｉｎ＋０．１ 

Ｐ 

１
K
ｄｖ

ユニットの組み合わせと流量係数

バルブ組み合わせオリフィスサイズの組合せ
流量係数 Ｋ
型番
型番
上流側
下流側
VGJ10.14040 VGJ10.13840
φ４０
φ１５
５．８
VGJ10.14040 VGJ10.13940
φ４０
φ２５
１３.２
VGJ10.14040 VGJ10.14040
φ４０
φ４０
１８.５
ガス発熱量と比重

発熱量
ガス種 (ＭＪ／m３N)
１３Ａ
46.047
６Ａ
29.302
６Ｂ
20.93
６Ｃ
18.837プロパン
101.302ｎ－ブタン
133.954

比重（空気：1.0)
0.64-0.65
1.22
0.55-0.68
0.55
0.68
0.5-0.62
1.55
2.09

製品技術仕様書

流量・差圧計算

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６６９ －８／３９

2011.03.01

ＶＧＵユニット 流量差圧特性 (０.１ＭＰａ供給時）

100

差圧 Δ
ΔＰ （ｋＰａ）

10

1

0.1

0.01
10

100

1000

流量 Ｑ （ｍ3Ｎ/ｈ：ＡＩＲ）

VGU**S40**

空気よりガスへの換算

VGU**S25**

VGU**S15**

発熱量
ガス種 (ＭＪ／m３N)
１３Ａ
46.047
６Ａ
29.302
６Ｂ
20.93
６Ｃ
18.837プロパン
101.302ｎ－ブタン
133.954ｆ：換算率
換算率
ｄｖ：ガス比重
ＱＡ：空気流量 ｍ３Ｎ／ｈ
ＱＧ：ガス流量 ｍ３Ｎ／ｈ

1
dv
Qg  f  Qa
f 

製品技術仕様書

流量差圧グラフ（０．１ＭＰａ）

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

比重（空気：1.0)
0.64-0.65
0.64
0.65
1.22
0.55-0.68
0.5-0.62
1.55
2.09

仕様書番号

ＳＪ００００６６９ －９／３９

作成年月日

2011.03.01

型式選定
ＶＧＵ・・システムの機能及び附属機器の仕様を次項「仕様型式選定表」により決定します。
ＶＧＵ
システムの機能及び附属機器の仕様を次項「仕様型式選定表」により決定します。
型式例

ＶＧＵ７２Ｓ１５０５Ｒ１５５１ （システム７０Ｓ）
ＶＧＵ３２Ｓ２５５０Ｒ２５５１ （システム３０Ｓ）
ＶＧＵ２１Ｓ２５１５Ｌ３５５０ （システム２０Ｓ）
ＶＧＵ１２Ｓ４０００Ｌ４５５０ （システム１０Ｓ）

次の各項目については全ての組合せに対して共通な仕様となります。

アクチェータ
次項、項目Ａにて選定される下流側アクチェータには閉確認スイッチが装備されています。
出荷時全閉確認位置に設定済み。
上流側の遮断バルブ動作はスローオープン・クイックシャットで、閉確認スイッチはつきません。
バ ブボデ
バルブボディ
接続は上流側・下流側共にＪＩＳ１０Ｋ４０ＡＲＦフランジです。
パイロット配管接続用タップ（Ｇ１／２）が上流側バルブ入口側の左右に用意されています。
圧力スイッチ
圧力低用ガス圧スイッチ(GW2000A4HP)の設定範囲は０．０４－０．２ＭＰａ(出荷時の設定は0.06MPa)
耐
耐圧は０．４ＭＰａです。上流側バルブに取付けられます。
す。 流側取付け れます。
項目Ｄにて選定される圧力高用ガス圧スイッチはバーナコックより下流側に装備してください。したがってユニット本体より分離されて納められます。
元圧ゲージ
指示範囲 ０－０．６ＭＰａ， φ６０ｍｍ ＪＩＳ１．５級上流側のバルブ出口側に接続されます。
ストレーナ
上流側・下流側ともにバルブボディ内の入口側にストレーナーが装備されます。
上流側：４０メッシュ
下流側：４０メッシュ

製品技術仕様書

型式選定

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６６９ －１０／３９

2011.03.01

仕様型式選定表□ □ S □□ □□ □ － □ □ □ □

VGU
項目Ａ

・

項目Ｂ

・

項目Ｃ

・

項目Ｄ

・

項目Ｅ

・

項目Ｆ

・

項目Ｇ

・

項目Ｈ

・

項目Ｉ

・

項目

A

仕様

機能・機器

下流側アクチェータの機能（ 重遮断（二重遮断の下流側アクチェータ）
流側 クタ）

ON-OFF制御(SKJ15) システム10S

1

ガバナ 制御(SKJ25) システム20S

2

高二次圧ガバナ制御 (SKJ35) システム30S3(SKJ75) システム70S

7

空燃比制御
B

アクチェータの電源電圧

C

下流側バルブの内部オリフィスの口径（流量差圧計算、最小制御流量データ参照）
システム10Sを選択した場合は40のみ

AC100V 50/60Hz

1AC200V 50/60Hz2

口径15mm(VGJ10.13840)

15

口径25mm(VGJ10.13940)

25

口径40mm(VGJ10.14040)

40
00

付属無

D

E

ガス圧高スイッチの選択

元圧ゲージとアクチェータ開度表示の取付方向 指示「ゲージと表示機を正面に見てガスの流れが左から右が（R）右から左が（L）」
次項参照

記号

0.5～5.0 kPa(GW50A6/S)

05

1.0～15.0 kPa(GW150A6/S)

15

10.0～50.0 kPa(GW500A6/S)

50

40.0～200.0 kPa(GW2000A4HP)

90

右向き

R

左向き

L

F

ユーザ識別コード

納入客先殿毎の文字がはいります

＊

G

予備コード

通常は5

5

0.6MPa 標準仕様

5

付属無

6

その他（特殊仕様）

＊

付属無

0

GW2000A4HP 標準仕様

1

H

I

圧力計取付位置

ガス圧低スイッチの選択

製品技術仕様書

型式選定表

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６６９ －１１／３９

2011.03.01

標準型式 参考ゲージ
ゲジ

アクチェータ開度表示器

Ｐ１

Ｐ2

Ｒ

ＶＧＵ２□Ｓ□□□□ －□□□□
ゲージとアクチェータ開度表示器を正面に見て、ガスの流れが左→右

ゲージ

アクチェータ開度表示器

Ｐ2

Ｐ１

Ｌ

ＶＧＵ２□Ｓ□□□□ －□□□□
ゲージとアクチェータ開度表示器を正面に見て、ガスの流れが右→左

製品技術仕様書

項目Ｅ

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

仕様書番号

ＳＪ００００６６９ －１２／３９

作成年月日

2011.03.01

上・下流側バルブボディ（ＶＧＪ・・）
最高使用圧力（Ｐｍａｘ）
耐圧
主要材質

接続
内部オリフィスサイズ
（部品番号）
流体
用途
試験圧力

バルブストローク
動作環境周囲 度
動作環境周囲温度
質量
内蔵ストレーナ
取付姿勢

０．３ＭＰａ（中圧Ｂ）
０．５ＭＰａボディ
ＦＣＤ４５０
ディスクシート ＮＢＲラバー
弁座ステンレス鋼ＪＩＳ Ｂ ２２２０ １０Ｋ ４０Ａ ＲＦフランジ
ＶＧＪ１０．１４０４０ φ４０ｍｍ
ＶＧＪ１０．１３９４０ φ２５ｍｍ
ＶＧＪ１０．１３８４０ φ１５ｍｍ
都市ガス、天然ガス、ＬＰＧ、空気遮断及び制御弁体強度
１．０ＭＰａ （水圧）
外部もれ０．５ＭＰａ （空気）弁もれ正方向 ０．５ＭＰａ （空気）弁もれ逆方向 ０．０２ＭＰａ （空気）１７ｍｍ
－１０ ～ ＋６０℃℃
１１ｋｇ
４０メッシュ
水平より下向き不可、但しアクチェータＳＫＪ７５・・と使用の場合は、
ＳＫＪ７５・・のダイアフラムが常に垂直位置であること。

製品技術仕様書

ＶＧＪ１０
仕様書・寸法図

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６６９ －１３／３９

ＶＧＪ１０内部構造図

１
２
３
４
５

バルブステムステムガイド弁シート
ディスクプロファイル
弁座プラグ

６
７
８
９
１０

製品技術仕様書

閉止スプリング
Ｏリング
ストレーナ
アクチェータＶＧＪ構造図

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

2011.03.01

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６６９ －１４／３９

上流側アクチェータＯＮ－ＯＦＦ制御用（ＳＫＪ１５）ＶＧＵ．．Ｓシリーズ部品番号
部品番号

ＳＫＪ１５Ｓ０００１ （１００Ｖ用）
ＳＫＪ１５Ｓ０００２ （２００Ｖ用）

電源電圧

８５～１２１ＶＡＣ（１００Ｖ用）

１８７～２６４ＶＡＣ （２００Ｖ用）
電源周波数

４７～６４Ｈｚ

消費電力

１３．５ＶＡ 連続定格

動作

ＯＮ－ＯＦＦ制御

駆動方式

油圧サーボ

動作時間

全開 １７秒以内
全閉 １秒以内

周囲温度－１０ ～ ＋６０℃

質量

１．３Ｋｇ

構造規格

（
る）
ＩＰ ５４ （ＩＥＣ５２９による）取付姿勢

水平より下向き取付不可

補助スイッチ

装備無通電表示インジケータ

装備有

製品技術仕様書

上流側ＳＫＪ１５
仕様書

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

2011.03.01

仕様書番号

ＳＪ００００６６９ －１５／３９

作成年月日

上流側ＳＫＪ１５ 外形寸法図

製品技術仕様書

上流側ＳＫＪ１５
外形寸法図

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

2011.03.01

仕様書番号

ＳＪ００００６６９ －１６／３９

作成年月日

2011.03.01

下流側アクチェータガバナ制御用（ＳＫＪ３５）システム３０Ｓ

部品番号

ＳＫＪ３５Ｓ００１１ （１００Ｖ用）
ＳＫＪ３５Ｓ００１２ （２００Ｖ用）
８５～１２１ＶＡＣ （１００Ｖ用）
１８７～２６４ＶＡＣ （２００Ｖ用）
４７～６４Ｈｚ
１３．５ＶＡ 連続定格
ガバナ制御（高二次圧設定型）
油圧サーボ
全開 １７秒以内
全閉 １秒以内－１０ ～ ＋６０℃
１．６３Ｋｇ
ＩＰ ５４ （ＩＥＣ５２９による）

電源電圧
電源周波数
消費電力
動作
駆動方式
動作時間
周囲温度
質量
保護構造
二次圧調整範囲

塗装色
黄色
赤色

型番
設定範囲（ｋＰａ）
状態
ＡＧＡ２２
１０～７０
ＳＫＪ３５に装着
ＡＧＡ２３
６０～１５０
納品時同梱

ガバナ耐圧
導圧管接続口導圧管サイズ
導圧管取出位置制御精度

０．２ＭＰａＲｐ１／４
内径最低６ｍｍφ以上
バルブ出口側でバーナコックより下流側のガス乱流のない所
設定値の５％以内、但しオリフィスサイズ別の最小制御流量が必要です。

取付姿勢
閉確認スイッチ
閉確認スイッチ接点定格
通電表示インジケータ

水平より下向き取付不可
調整不可
接点 ４（２）Ａ ２５０Ｖ ＡＣ
装備有

製品技術仕様書

ＳＫＪ３５
仕様書

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６６９ －１７／３９

2011.03.01

ＳＫＪ３５ 外形寸法図

Rp1/4

83

201.88167.8207.33
2200.8

Rp1/4

86

87
148 1
148.1

製品技術仕様書

ＳＫＪ３５
外形寸法図

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

Pressure
test point

167.8

36

74
4

74

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６６９ －１８／３９

2011.03.01

ガス圧低/ガス圧高用 高圧力用金属ベローズ式圧力スイッチ GW2000A4HP
技術仕様： GW2000A4HP： 40~200kPa【0.4~2.0bar】： 500kPa： ≦ 5kPa @ 40~100kPa≦10kPa @100~200kPa： 天然ガス、都市ガス、ＬＰＧ、空気： ±15% （ダイアル面垂直使用時）
水平使用時は上記設定値に対し2kPa加算
本体： アルミダイキャスト
カバー： ポリカーボネード
スイッチ部： ポリカーボネード
受圧部： ステンレス鋼（1.4541:SUS321相当）（二重保護構造）
スイッチ接点部 ： silver gold-plated
gold plated （金メッキ）

型番
圧力設定範囲【設定ダイアル目盛表記】
最高許容圧力動作隙間
適用対象気体設定精度
材質： ACrms
抵抗負荷
誘導負荷
： DC
低電圧・低電流使用時※ ： DC

250V
6A
3A （COSφ:0.6）
48V 1A
5~24V 20mA

： ACrms： DC
低電圧・低電流使用時※ ： DC

24V 20mA
24V 20mA
5~24V 5mA

接点最大電圧電流

接点最少電圧電流

接点構成図 （設定圧力以下）※低電圧・低電流でご使用の場合、仕様値以上の電圧・電流を印加した場合、 表面
金メッキが溶解し低電圧・低電流仕様での機能は失われますので御注意願います。
電線管接続ねじ： M20×1.5
許容動作周囲温度： -15・・+70℃
1570℃
許容流体温度： -15・・+70℃
許容保管周囲温度： -30・・+80℃
防水規格： IP54接点動作
SPDT： 設定した圧力より高で 3-1 開 / 3-2 閉： 設定した圧力より低で 3-1 閉 / 3-2 開
圧力接続： G1/4 × 14 深さ18mm
質量： 約 450g
オプション： M20-JIS CTC19薄鋼 電線管アダプタ
取扱注意事項・圧力設定カバーのネジに緩みの無いこと
・圧力導入口のネジG1/4最大締め付けトルクは7Nmです。締過ぎ無いこと（ダイアル目盛の表記単位は「bar」です。 1bar = 100kPa = 0.1MPa）

製品技術仕様書

ガス圧高/低仕様書

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

仕様書番号

ＳＪ００００６６９ －１９／３９

作成年月日

外形寸法図

４×φ４．２（本体固定用）

ＳＷ２１

圧力導入口
Ｇ１／４×１４ 深さ１８M20端子台結線図例

接点構成図 （設定圧力以下）

製品技術仕様書

ガス圧高/低外形寸法図

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

2011.03.01

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６６９ －２０／３９

2011.03.01

下流側ガス圧力スイッチ高

型番

設定範囲
(
(kPa)
)

動作隙間
(
(kPa)
)

最高許容圧力((kPa))

取付姿勢誤差((kPa))

GW50A6/S

0.5-5

0.3

50

0.1

GW150A6/S

1-15

0.5

50

0.15

GW500A6/S

10-50

2.0

200

0.3

＊設定ダイアルの目盛はＰａ表記です。

技術仕様
適用対象気体設定精度： 天然ガス、都市ガス、ＬＰＧ、空気： 最大±１５％ （ダイアル面垂直使用時）
水平使用時は上記設定値に上表の取付け姿勢誤差を加算： 最高許容圧力の１．５倍

耐圧
材質
本体
スイッチ部
ダイアフラム
安全ダ
安全ダイアフラム
スイッチ接点部
接点最大容量 ＡＣrms.２５０Ｖ
ＤＣ４８Ｖ
ＡＣｒｍｓ
ＤＣ
許容動作周囲温度
許容保管周囲温度
防水規格
接点動作
接点最少電流

圧力接続
電気接続
質量
付属品
オプション

： アルミダイキャスト： ポリアミド
接点構成図（設定圧力以下）
： ＮＢＲ
： ＮＢＲ
： Ａｇ，ｆｉｎｅ ｓｉｌｖｅｒ
抵抗負荷 ６Ａ
誘導負荷 ３Ａ （ＣＯＳφ：０．６）
１Ａ
２４Ｖ ２０ｍＡ
２４Ｖ ２０ｍＡ－１５～＋７０℃－３０～＋８０℃
３０ ＋８０℃
ＩＰ５４
ＳＰＤＴ
設定した圧力より高で３－１ 開
３－２ 閉
設定した圧力より低で３－１ 閉
３－２ 開
Ｇ１／４ ×１４ 深さ１８ｍｍ
専用配線コネクタ（３端子）
約１８０
約１８０ｇ
電気接続配線用コネクタ
Ｍ２０－ ＪＩＳ ＣＴＣ－１９薄鋼電線管ネジ変換アダプタ

取扱注意事項・検圧タップのネジに緩みが無いこと
・圧力設定ダイアルカバーのロック用ネジに緩みの無いこと
・圧力導入口のＧ１／４ネジの長さに注意、最大締め付けトルクは７Ｎｍです。締過ぎ無いこと

製品技術仕様書

ガス圧高
仕様書

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

仕様書番号

ＳＪ００００６６９ －２１／３９

ガス圧高（ＧＷ Ａ６／Ｓ）外観図

作成年月日

2011.03.01

圧力設定ダイアルカバー用ロックネジ

圧力設定ダイアル

コネクタ端子ゴム シール

コネクタ端子保護カバー

検圧タップ
圧力導入口 Ｇ１／４×１４
深さ １８

製品技術仕様書

ガス圧高
外形寸法図

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６６９ －２２／３９

2011.03.01

圧力スイッチ配線用コネクタ
組立図

外観図

Ｍ20×1.5Ａ

内部配線図

端子 配線図（設定値より低い圧力状態）

・コネクタ部のネジは必ず締めて下さい。
（締め付けトルク０．４Ｎm）
・電線管を使用して配線する場合は，ＣＴＣ１９電線管アダプタをコネクタに装着が可能です。
（製品コード４１５１００４０ Ｍ２０－ＣＴＣ１９ ）製品技術仕様書

ガス圧高配線

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６６９ －２３／３９

元圧力計

精

部品番号

圧力指示範囲

ＰＧ６０－０６Ｐ

０～０．６Ｍｐａ

ＰＧ６０－０１Ｐ

０～０．１Ｍｐａ

度

ＪＩＳ １．６級

圧力検出方式

ブルドン管式

接続

Ｒ１／４

主要材質

ブルドン管 ： 黄銅管

重量

ケース

： 銅板クロームメッキ

窓： ガラス板

１５０ｇ

製品技術仕様書

元圧力計

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

2011.03.01

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６６９ －２４／３９

2011.03.01

システム３０Ｓガバナ制御（ＶＧＵ３０Ｓ）
本計装例は燃焼量を比例制御又はＨＩ－ＬＯ制御する場合に機械式リンゲージ機構により空気量とガス量をバランスさせる場合です。
元圧はＶＧＵの下流側バルブＭＶ２のバルブ開度により、バタフライ弁ＢＶへの設定圧力に整圧されます。
下流側アクチェータＡ２はガバナの機能を有するＳＫＪ３５です。
ＳＫＪ３５には、一般のガバナ同様二次圧設定用スプリングが装備されています。
又、ＳＫＪ３５への圧力フィードバック導圧管ＧはバーナコックＶＢＣの下流側でバタフライ弁ＢＶの上流側へ接続します。尚、パイロット配管は省略してあります。

ＡＰＬ

ＳＱ
ＡＩＲ

ＢＦ

ＧＰＨ
Ａ2

Ｇ

Ａ１

ＶＢＣ

ＶＭＣ

ＭＶ2 ＭＶ１
記号

名称

型番

メーカ・備考VGU3

中圧用バルブユニット

VGU30H

シーメンス

SQ
AD
APL
GPL
GPH
MV1
MV2
A1
A2
VMC
VBC
BF

エアダンパ・コントロールモータ
エアダンパ（バタフライ弁）
空気圧力スイッチ （低）ガス圧力スイッチ （低）ガス圧力スイッチ （高）上流側バルブ下流側バルブ上流側アクチェータ
下流側アクチェータ
元コック・区分バルブ
バーナコック送風機

SQM,N
GW A6/S
GW2000A4
GW A6/S
VGJ10
VGJ10
SKJ15
SKJ35
-

シーメンス

製品技術仕様書

デュングス
ＶＧＵ付属品
ＶＧＵ付属品
ＶＧＵ構成品
ＶＧＵ構成品
ＶＧＵ構成品
ＶＧＵ構成品

ＶＧＵ３０Ｓ
計装例

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

ＧＡＳ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６６９ －２５／３９

2011.03.01

１

駆動部ユニット２

電気振動式ポンプ

３オ
オイル封入シリンダー
封入シリ ダ（駆動油保持室）

４

油圧発生室

５

ピストン（ステム）

６

閉止スプリング

７

ソレノイド弁

８

閉確認スイッチ（下流側のみ）

９

－

１０

－

１１

ストレーナ

１２

バルブディスク

１３

バルブステム１４

バルブシールアクチェータ内部断面図①アクチェータ
液動式アクチェータはオイル封入のシリンダー、電気振動式ポンプ、ピストン、ソレノイド弁によって構成されます。
ソレノイド弁はポンプと並列にシリンダの上部と下部のバイパス部にあり、バルブが閉の状態ではソレノイド弁は開と なっています。
シリンダーの内部にはシール・リングがあり、これによってピストンの上下運動をガイドします。
ピストン下部にはロッドが連結されており、ロッドはピストンの上下運動をバルブステムに伝達します。
バルブは、開度インジケータと通電表示ランプにて外部より確認出来ます。
ＯＮ－ＯＦＦ用アクチェータ ＳＫＪ１５
ＳＫＪ１５では通電されますと電気振動式ポンプが動き始め、バイパス回路にあるソレノイド弁が閉となり、
ポ プ よ
ポンプによってピストン下部より上部に油を移動させます。
ピ ト部より上部 油を移動さ ます
この時発生した油圧によりピストンは下方向に移動しロッドを介してバルブステムを押し込みバルブは開きます。
非通電状態になるとポンプが停止し、ソレノイド弁は開となり、バルブボディ内のスプリングとガス圧によりピストンは１秒以内に閉となります。
②バルブボディＶＧＪ１０はガス会社三社による「中圧ガス消費機器における燃焼用設備のガス配管基準」に基づいた
機器です
機器です。

取扱上の注意事項●アクチェータをバルブボディから外した状態で絶対に通電しないで下さい。

製品技術仕様書

ＳＫＪ１５
ｱｸﾁｪｰﾀ内部断面図
動作説明

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６６９ －２６／３９

アクチェータ内部断面図

2011.03.01

１

駆動部ユニット２

電気振動式ポンプ３

オイル封入シリンダー（駆動油保持室）

４

油圧発生室

５

ピストン（ステム）

６

閉止スプリング

７

ソレノイド弁
イド弁

８

閉確認スイッチ

９

調整スプリング

１０

調量ボールバルブ

１１

ストレーナ

１２

バルブディスク

１３

バルブステム１４

バルブシール①アクチェータ
液動式アクチェータはオイル封入のシリンダー、電気振動式ポンプ、ピストン、ソレノイド弁によって構成されます。
ソレノイド弁はポンプと並列にシリンダの上部と下部のバイパス部にあり、バルブが閉の状態ではソレノイド弁は開と なっています。
シリンダーの内部にはシール・リングがあり、これによってピストンの上下運動をガイドします。
ピストン下部にはロッドが連結されており、ロッドはピストンの上下運動をバルブステムに伝達します。
ン下部 は ッ連結され おり、 ッ はン
下運動を ル
テ伝達します。
バルブは、開度インジケータと通電表示ランプにて外部より確認出来ます。
②バルブボディＶＧＪ１０はガス会社三社による「中圧ガス消費機器における燃焼用設備のガス配管基準」に基づいた機器です。

取扱上の注意事項●アクチェータをバルブボディから外した状態で絶対に通電しないで下さい。

製品技術仕様書

ＳＫＪ３５
ｱｸﾁｪｰﾀ内部断面図
基本動作

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

仕様書番号

ＳＪ００００６６９ －２７／３９

作成年月日

2011.03.01

アクチェータ本体ＳＫＪ３５ 動作

ガバナは操作ダイヤフラム、安全ダイヤフラム、調整スプリング、及び調量ボール・バルブ・レバーにより構成されています。
圧力調整範囲は１０～７０ｋＰａ（黄色スプリング／標準）又は６０～１５０ｋＰａ（赤色スプリング／附属）です。
ガス圧導入管の配管への接続位置はバーナコックの下流側となります。
導圧管の接続口は１／４“です。
ガバナの耐圧は０．２ＭＰａです。
ガバナ・ハウジングはアルミ・ダイカスト、操作ダイヤフラムはＮＢＲで、二重ダイヤフラム構造です。

バルブ出口側のガス圧は導圧管によりアクチェータ上部へ取付けられているガバナのダイアフラム室へ導かれます。
ダイアフラムの位置はレバーによりピストンの上部と下部を連結しているバイパス回路にある調量ボール
バ ブ
バルブへ伝達されます。
達
バルブ出口側の圧力が設定圧力より低い時は、調量ボール・バルブはバイパス回路を閉とし、ピストンをバルブ開方向へ移動させます。
バルブ出口側の圧力が設定圧力より高い時は、調量ボール・バルブはバイパス回路を開とし、ピストンをバルブ閉方向へ移動させます。
ガバナの設定圧力と実際のガス圧が同一なった場合は、ポンプを通過する油量と調量ボールバルブに
ガバナの設定圧力と実際のガス圧が同な た場合は ポンプを通過する油量と調量ボ ルバルブによって制御されるバイパス回路を通過する油糧が同量となり、ピストンの位置は静止します。

以上の様に制御されるガス圧は流量や圧力の変化に対し、すばやく追従し、安定した二次圧を確保します。

製品技術仕様書

ＳＫＪ３５
動作説明

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

仕様書番号

ＳＪ００００６６９ －２８／３９

作成年月日

2011.03.01

アクチェータＳＫＪ３５ のガバナ圧力設定方法

シールボルト（Ｄ）を外します。
シ
ルボルト（ ）を外します。
圧力設定ネジ（Ｅ）により二次圧力を設定します。時計方向で圧力は上昇し、反時計方向で降下します。
圧力設定ネジ（Ｅ）は手前に緩めすぎますと二次圧が発生しなくなりますのでご注意願います。
標準出荷状態では、スプリング（Ｆ）は１０～７０ＫＰａ（黄色）が装備されています。二次圧力を６０～１５０Ｋ
Ｐａに設定する場合は附属してある、赤色のスプリングと交換してください。
スプリングの交換はネジ（Ｅ）を緩めて外し、中のスプリングを取り出してから新しいスプリングを入れて、再度ネジ（Ｅ）を捩じ込んでください。
圧力設定後は一度バルブを閉とし、再度開とし設定を確認します。設定確認後は必ずシールボルト（Ｄ）を取り付けてください。

製品技術仕様書

ＳＫＪ３５
ガバナ設定方法

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６６９ －２９／３９2011.03.01

電気配線関係閉確認スイッチ無しタイプ詳細

閉確認リミットスイッチ付きタイプ詳細※上流側ＳＫＪ１５Ｓ０００＊のみ

電源側コネクタ取付部

電源側コネクタ取付部

閉確認スイッチ ネクタ取付部
閉確認スイッチコネクタ取付部
コネクタ固定メスネジ

コネクタ固定メスネジ

締め付けトルク０．４Ｎm

締め付けトルク０．４Ｎm

電源側コネクタ

閉確認スイッチコネクタ

型式：０４６１１０００

型式：０４６１０００Ｍ

備考：ツバ無し

備考：ツバ有り

黒色

グレー

製品技術仕様書

ＳＫＪ電気配線関係

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６６９ －３０／３９

2011.03.01

液動式遮断弁SKPx5/SKJx5 結線上の注意■コネクタ結線要領
コネクタ固定ねじ
締め付けトルク０．４Ｎ・m（MAX）

１．コネクタ固定ねじを引き抜きます。
２．ターミナル切欠き箇所に小型のマイナスドライバー等を差込み、ターミナルをこじあけ、コネクタハウジングよりターミナルを取り外します。
（過度の力をかけないで下さい、破損する恐れがあります。）
３．ケーブルグランド － ワッシャ － ガスケット － コネクタハウジングの順で配線ケーブルを差込み、結線方法に従い、ターミナルの端子へ固定してください。
（ターミナルの締付トルクは最大０．５Ｎ・ｍです）
４．結線後ターミナルをコネクタハウジングに差し込みます。
ターミナルは４方向に組付けることが可能です。
組付け時に“カチッ”と音がなります
組付け時にカチッ と音がなります。
５．ターミナルの端子へ固定後、ケーブルグランドを締めて、固定して下さい。

コネクタ
ネクタ ハウジング
ウジング
ガスケット
ワッシャ
ケーブルグランドターミナル
締め付けトルク
０．５Ｎ・m（MAX）
パッキン（アクチェータ装着済み）■コネクタ組付け要領

切欠き箇所

１ パ キンをアクチ
１．パッキンをアクチェータ側へ差し込みます。
タ側 差し込みます
２．コネクタを差し込みます。
３．コネクタ固定ねじでアクチェータとコネクタを固定します。
推奨締めつけトルクは最大０．４Ｎ・ｍです。
（適正量はおおむね６回転程度の締め込みです）
過度のトルクをかけるとコネクタ取り付け用のインサートねじが破損します。

Max0.4N・m
電源側

閉確認スイッチ(選択)
2 2

1
N

L

3

3

1

コネクタ締付トルク:0.4N・m (Max)

製品技術仕様書

結線上の注意型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

仕様書番号

ＳＪ００００６６９ －３１／３９

作成年月日

電源側コネクタ及び配線図
端子 配線図
電源側 配線接続
遮断弁への配線は必ずバーナコントローラ、
燃焼安全制御機器の遮断弁端子より直接配線して下さい。電源より補助リレー等を介して動作させることは避けてください。
制御回路の電位側，接地側を確認してから使用願います。
電気配線は電気容量に余裕を持った、屋内配線規定に基づいた線材を使用すること。
コネクタ部のネジは必ず締めて下さい。
電線管を使用して配線する場合は，ＣＴＣ１９
電線管アダプタをコネクタに装着が可能です。
装（製品コード４１５１００４０）

コネクタ外観図

コネクタ組み立て要領図

Ｍ20×1.5

Ｂ

製品技術仕様書

電源側ｺﾈｸﾀ及び配線図

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

2011.03.01

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６６９ －３２／３９

閉確認スイッチコネクタ及び配線図

2011.03.01

端子 配線図閉確認スイッチ 配線接続
電気配線は電気容量に余裕を持った、屋内配線規定に基づいた線材を使用すること。
コネクタ部のネジは必ず締めて下さい。
電線管を使用して配線する場合は，ＣＴＣ１９電線管を使用し配線する場合は，
電線管アダプタをコネクタに装着が可能です。
（製品コード４１５１００４０）

内部配線図（遮断弁“閉”時）コネクタ外観図
コネクタ組み立て要領図

Ｍ20×1.5

Ａ

製品技術仕様書

閉確認ｽｲｯﾁｺﾈｸﾀ
及び配線図

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６６９ －３３／３９

2011.03.01

Ｍ２０－ＣＴＣ１９変換コネクタ (オプション)

CTC19

M20×1.5

15.4

16

〈

ア

ダ

プ

タ

本

体

〉

22
8

6

2

28

材質 ： 黄銅

製品技術仕様書

Ｍ２０－ＣＴＣ１９変換コネクタ(オプション)

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

仕様書番号

ＳＪ００００６６９ －３４／３９

作成年月日

2011.03.01

電源中継用コネクタ ＡＧＡ６８（オプション）
目的 ＳＫＰ／ＳＫＪ Ｘ５シリーズの電源を分岐するための中継コネクタです。
電源側 配線接続
遮断弁への配線は必ずバーナコントローラ、燃焼安全制御機器の遮断弁端子より直接配線して下さい。
電源より補助リレー等を介して動作させることは避けてください。
制御回路の電位側，接地側を確認してから使用願います。
電気配線は電気容量に余裕を持った、屋内配線規定に基づいた線材を使用すること。
コネクタ部のネジは必ず締めて下さい。

□33.5
本体材質： ポリアミド
本体材質
色
： 黒

ＰＧ９

□27

M3
（最大締め付けトルク 0.4Nm）

製品使用例

付属品 ガスケット

製品技術仕様書

電源中継コネクタ
ＡＧＡ６８(オプション)

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６６９ －３５／３９

2011.03.01

アクチェータの交換・バルブボディへの取付

１ のスペーサーをバルブボディのステム（軸）部に被せる様にセットし、サ を ル ボディ
テ （軸）部 被 る様
ッ し、
２ のガスケットシールジョイントの溝の部分がアクチェータ側に向くようセットし、取り付けて下さい。
アクチェータをバルブボディに取付けるビス及びワッシャはアクチェータに取り付けられております。
アクチェータをバルブボディに取付ける際にアクチェータのロッドとバルブステム（Ａ部）が触れる場合があります。その際にはアクチェータ上部をバルブに対して押し下げる事によりアクチェータのロッドは内部に移動しますので、その後ビスによりアクチェータを固定して下さい。
アクチェータのピストンが完全に上昇している場合、バルブステムとロッドの間には約２ｍｍの隙間が発生
しますが、一度アクチェータを通電する事により、このクリアランスは無くなります。
閉確認スイッチの調整は出来ません。

取り付け上の注意◆ガスケットシールジョイントとスペーサーは必ず両方の部品を組み付けて下さい。
◆本部品以外のガスケットやパッキン、シール剤は絶対使用しないで下さい。
◆アクチェータをバルブボディから外した状態で絶対に通電しないで下さい。
（アクチェータが決められたストロークを超えた場合、リード線の内部断線やオイルシールの破損につながり、使用が出来なくなります。

製品技術仕様書

ｱｸﾁｪｰﾀのﾊﾞﾙﾌﾞへの取付

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６６９ －３６／３９

2011.03.01

VGU選定チャート

システム１０Ｓ
ＶＧＵ１０Ｓ

システム２０Ｓ、３０Ｓ
ＶＧＵ２０Ｓ、３０Ｓ

システム７０Ｓ
ＶＧＵ７０Ｓ

最高使用圧力 ０
０．３ＭＰａ未満の確認
３ＭＰａ未満の確認

流量計算及び差圧計算の確認

低燃焼時のガス流量と最小制御ガス量の確認

下流側バルブオリフィスの選定

ガバナ二次圧の設定値確認
ＶＧＵ２０Ｓ／３０Ｓ

ＳＫＪ７５の導入ガス圧と空気圧の確認（最高使用圧以下）

下流側圧力スイッチ（ガス圧高）の設定値と機種の選定

ＶＧＵ・・Ｓシステムの選定型式の確認

製品技術仕様書

ＶＧＵ Ｓ選定

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６６９ －３７／３９

導圧管アダプタ（オプション）

2011.03.01

装着図
22±2
ＳＫＰ／ＳＫＪ本体

Rp1/4
Φ6

R1/4

17

10
12
60
導圧管アダプタ
材質：Ｃ３６０４

製品技術仕様書

導圧管ｱﾀﾞﾌﾟﾀ
（ｵﾌﾟｼｮﾝ）型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

仕様書番号

ＳＪ００００６６９ －３８／３９

作成年月日

2011.03.01

サーモスタット付ヒータ（オプション）

寒冷地仕様ヒ タ
寒冷地仕様ヒータ《型式：AGA６３サーモスタット付きヒータ》

極寒地にて周囲温度が氷点下まで低下した場合、アクチェータ起動時には駆動油の粘度が増加
し、通常よりも開時間が長くかかり、安全時間内に着火が出来なくなることがありました。
サーモスタット付ヒータは一定温度以下になったときに内部の駆動油を常温程度まで温め、極寒時の着火を容易にする効果があります。
サーモスタットが内蔵されている為一定の温度以上では作動せず、安全の確保と省エネ設計になっております。

取り付けはテンションスプリンで容易な固定になります。

製品技術仕様書

ｻｰﾓｽﾀｯﾄ付ﾋｰﾀ（ｵﾌﾟｼｮﾝ）型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ

仕様書番号

ＳＪ００００６６９ －３９／３９

作成年月日

2011.03.01

取扱注意事項
１．本機器は燃焼安全上の重要保安部品です。必要な所以外は本品を分解しないでください。
分解をした製品は絶対に再使用しないでください。
２ バルブを使用する配管中のガスが仕様に適合していること
２．バルブを使用する配管中のガスが仕様に適合していること。
３．遮断弁本体の上部に液体がかかる可能性のある場所には設置しないこと。
４．配管中のガス圧力が仕様書の圧力範囲内であること。
５．遮断弁を配管に取り付ける際は必ず上流配管内の異物を除去するパージを実施すること。
６．バルブ・ボディ内部にはメッシュプレートが装備されていますが，上流側には必ずガスフィルター（ストレーナ）を装備願います。
７．取付場所は－１０～＋６０℃の温度範囲内であること。
８．電気配線は、電気容量に余裕をもった、屋内配線規定に基づいた線材を使用すること。
電気配線に使用する線材は外的要因により絶縁が破損破壊されるおそれのないものを使用すること。
９ 配線コネクタは電源用（黒色） 閉確認スイッチ用（灰色）で 形状も異なり 取り付けは出来ません
９．配線コネクタは電源用（黒色）、閉確認スイッチ用（灰色）で、形状も異なり、取り付けは出来ません。
取付コネクタを無理に取付ないこと。
１０．操作電源の高電位側と接地側をバーナ・コントローラと正しく接続すること。
補助リレーの接点を介して直接電源より使用する事は絶対に行わないこと。
アクチェータの消費電力（ＶＡ）と燃焼安全装置の接点容量を確認すること。
燃焼安全装置の選定に際しては認定合格品の使用を推奨します。
燃焼安全装置の電源接続に際しては，電源相と接地相を必ず確認すること。
１１．作業時は必ず電源をＯＦＦにする。安全回路をバイパスしてバルブには通電しないこと。
１２．電気配線作業やその他の作業で実際にガスを必要としない作業をする時は、必ずガスの元コックを閉じてから作業すること。
閉じてから作業すること
１３．アクチェータはバルブボディより外して通電しないこと。（破損、油漏れの原因となります。）
１４．全閉確認リミット・スイッチは、運転前に元コックを閉とし、全閉の位置を正確に確認しているかをチェックすること。
１５．バルブ・ボディの配管接続口メクラカバーは配管作業をするまで外さないこと。
バルブボディのパイロット配管接続口やガス圧力スイッチ取付口で使用していない接続口のメクラネジに緩みがないこと。
バルブ・ボディには，いくつかの圧力検知タップが設けて有ります。使用前に必ず各タップの増し閉めを行うこと。
１６ バルブボディに示してあるガスの流れ方向が実際のガスの流れ方向と同一であること
１６．バルブボディに示してあるガスの流れ方向が実際のガスの流れ方向と同であること。
１７．ＳＫＪ７５、３５、２５のガス導圧管は必ずバーナコックの下流側へ接続すること。
１８．ＳＫＪ７５、３５、２５のガス導圧管は、必ず金属製の配管材料を使用すること。
ＳＫＪ７５で炉内圧力の配管を使用する場合は，炉内の結露が配管内に進入しない経路で配管すること。
１９．バルブボディ内のシール剤の流入がないこと。
２０．附属のガス圧高スイッチは必ずバーナコックの下流側へ接続すること。
２１．バルブ配管のサポートが充分であること。
２２．定期的に弁の通り抜け及び外部漏れ試験を実施すること。
外部漏れ試験を実施する時には試験器やガス検出器等を用いて行うこと。
検出液を使用する場合には非腐食性のガス漏れ専用の検出液を使用し 使用後は充分に 液を検出液を使用する場合には非腐食性のガス漏れ専用の検出液を使用し、使用後は充分に拭きとり、充分に乾燥してから使用を開始すること。
内部にまで 浸入しているような場合にはメーカに返却し、動作を確認してもらう事。
２３．検出液を使用する場合には電気部分（コイルを含む）には検出液がかからない様にすること。
アルミを腐食する液体は使用しないこと。
２４．バルブ本体、アクチェータは塗装しないこと。塗料がシール部へ進入し外部漏れの原因になります。
２５．本取り扱い注意事項を必要に応じて抜粋し，燃焼装置の見やすい位置に表示願います。
２６．その他ご不明な点につきましては、御連絡お願い申し上げます。

※記載内容は予告なしに変更させていただく場合がありますので、あらかじめ御了承ください。

製品技術仕様書

取扱注意事項

型番

ＶＧＵ３０Ｓ シリーズ

名称

ガバナ制御機能付 中圧Ｂ用ガス遮断・制御システム ＶＧＵ..Ｓシリーズ