ＷＳ－２２型、２３型、２５型
ＷＦ－２２型、２５型
ＷＳ－２２Ｎ型
ＷＳ－２３Ｎ型
ＷＳ－２５Ｎ型
ＷＦ－２２Ｎ型
ＷＦ－２５Ｎ型
製品記号

WS22-F□□※
WF22-F□□※

水道法性能基準適合品
耐圧性能･浸出性能
水撃限界性能･耐久性能

WS22N-F
WF22N-F

WS23(N)-F
WF25(N)-D

WS25(N)-D※□には仕様に応じて記号が入ります。

電 磁 弁

取扱説明書

ＷＳ－２２ 型

ＷＦ－２２ 型

ＷＳ－２３ 型

ＷＳ－２２Ｎ型

ＷＦ－２２Ｎ型

ＷＳ－２３Ｎ型

ＰＬ－ＥＶ－０２４Ｊ

はじめに
この取扱説明書は「桃太郎Ⅱシリーズ」ＷＳ－２２型・２２Ｎ型・２３型・２３Ｎ型・２５型・２５Ｎ型、
ＷＦ－２２型・２２Ｎ型・２５型・２５Ｎ型電磁弁の取扱方法について記述しています。本製品をご使用の前に熟読の上、正しくお使いください。

この取扱説明書は本製品を設置、及び使用される方々のお手元に確実に届くようお取りはからい願います。

製品の危険性についての本文中の用語！ 警告：取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。
！ 注意：取扱を誤った場合、使用者が軽い、若しくは中程度の傷害を負う危険が想定される場合、または物的損害・損壊の発生が想定される場合。

ご使用にあたっての警告・注意事項
本製品のご使用にあたり、人身の安全および製品を正しく使用するために必ずお守りください。

！ 警告●製品の使用条件が製品仕様を外れた過酷な条件下での使用の場合、製品の取付状態が不備な場
合、また弊社以外での製品の改造などを行なった場合などでは、製品の損傷・破損や流体の外部への流出(吹出し)などに伴う事故を引き起こす恐れがあります。
※このような事故の場合、弊社としては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
●本製品は、重量物ですので、配管取付けなどの際には、製品本体を確実に支えるなど注意を払ってください。
※製品を落下しますと、怪我をする恐れがあります。
●電気配線は熟練した専門の方（設備・工事業者の方など）が実施してください。結線は、必ず電源が入っていない状態で行い、定格電圧を確認し、確実な方法で絶縁処理を施してください。
※処理が不十分な場合、感電や火災の原因になります。
●電磁弁や操作機器に故障や誤作動が生じ、災害や損害を誘発する恐れがある場合は、機器、装置に応じた安全装置（遮断、開放、警報など）を設けてください。
●本製品を配管取付け後、流体を流す前に、配管末端まで流体が流れても危険のないことを確認してください。
※流体が吹出した場合、周囲を汚したり、怪我をする恐れがあります。また、高温流体の場合はやけどをする恐れがあります。
●製品にはむやみに触れないようにしてください。
※高温流体の場合、やけどをする恐れがあります。
※連続通電時は正常状態でもデンジコイル部は温度上昇のため熱くなります。
●本製品の分解にあたっては、一次側の供給弁を止め、電磁弁内の流体を徐々に排出して圧力が零になっていることを確認すると共に、高温流体の場合は、製品を素手でさわれるまで冷やしてから行ってください。
※流体が吹出した場合、周囲を汚したり、怪我をする恐れがあります。また、高温流体の場合はやけどをする恐れがあります。

！ 注意●本製品の分解にあたっては、熟練した専門の方（設備、工事業者の方など）が実施してください。一般のご使用者は分解しないでください。作動不良、弁漏れなどの異常がある場合は、設備・工事業者または弊社に処置を依頼してください。
●本製品を使用する前に、製品についている銘板の表示、および１頁の仕様を確認してください。
使用条件が仕様を満足することを確認の上、製品をご使用ください。
●本製品の機能・性能の確認のため、日常点検、定期点検を実施してください。

－I－

ＰＬ－ＥＶ－０２４Ｊ

免責事項

！

警告
下記に該当する場合、製品の故障・損傷・破損や流体の外部への流出（吹出し）などによる物的損害・人的損害や怪我や蒸気の場合、やけどをする恐れがありますので取扱説明書を熟読の上、適切にご使用ください。
●不当な取扱い、または使用による場合。
●弊社の責任とみなされない故障の場合。
●弊社以外での改造、または修理による場合。
●設計仕様条件を超えた過酷な環境下における取扱い、保管、あるいは使用の場合。
●火災、水害、地震、落雷、その他天災地変による場合。
●消耗のはなはだしい部品などで、あらかじめその旨申し出を行っている場合。
納入品の故障により誘発される物的損害・人的損害は補償の対象外となります。

－II－

ＰＬ－ＥＶ－０２４Ｊ

－Ａ－

目次

頁

１．製品用途、仕様、構造、作動…………………

１（１）用途…………………………………………

１

（２）仕様

…………………………………………

１

（３）構造

…………………………………………

３

（４）作動

…………………………………………

５

２．設置要領…………………………………………

６（１）製品質量 ……………………………………

６（２）配管例略図…………………………………

６…………………………………………

６

（３）要領

（４）電気配線接続
３．運転要領………………………………

９………………………………………… １０（１）試運転……………………………………… １０（２）運転………………………………………… １０

４．保守要領………………………………………… １１（１）日常点検 …………………………………… １１（２）定期点検 …………………………………… １１（３）交換部品と交換時期……………………… １１（４）故障の原因と処置………………………… １２○用語の説明………………………………………… １４○サービスネットワーク※｢分解・組立要領｣が必要な場合には、ご請求ください。

－III－

ＰＬ－ＥＶ－０２４Ｊ

－Ｂ－

目次

頁

１．製品用途、仕様、構造、作動…………………

１（１）用途…………………………………………

１

（２）仕様

…………………………………………

１

（３）構造

…………………………………………

３

（４）作動

…………………………………………

５

２．設置要領…………………………………………

６（１）製品質量 ……………………………………

６（２）配管例略図…………………………………

６…………………………………………

６

（３）要領

（４）電気配線接続
３．運転要領………………………………

９………………………………………… １０（１）試運転……………………………………… １０（２）運転………………………………………… １０

４．保守要領………………………………………… １１（１）日常点検 …………………………………… １１（２）定期点検 …………………………………… １１（３）交換部品と交換時期……………………… １１（４）故障の原因と処置………………………… １２○用語の説明………………………………………… １４○分解・組立要領 …………………………………… １５（１）分解………………………………………… １５１）分解工具および消耗部品
２）分解……………… １５……………………………………… １６（２）各部品の清掃および処置方法 …………… １８
１）前準備 ……………………………………

１８２）各部品の清掃および処置方法

１８

（３）組立

…………

………………………………………… １９○サービスネットワーク－III－

ＰＬ－ＥＶ－０２４Ｊ

１．製品用途、仕様、構造、作動（１）用途「桃太郎Ⅱシリーズ」ＷＳ－２２型･２２Ｎ型･２５型･２５Ｎ型、ＷＦ－２２型･２２Ｎ型･２５型･
２５Ｎ型は、通電時弁開形のパイロット式二方口電磁弁で、ＷＳ－２３型・２３Ｎ型はストレーナを内蔵しています。
デンジコイルへの通電、停電の切替操作により、本弁が弁開、弁閉しますので、各種制御スイッチと連動させて流体のＯＮ－ＯＦＦ自動制御や遠隔操作に使用します。

！

注意
給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のＷＳ－２２Ｎ型･ＷＦ－２２Ｎ型･ＷＳ―２３Ｎ型･
ＷＳ－２５Ｎ型･ＷＦ－２５Ｎ型を使用してください。

（２）仕様
★

型

式

製品記号
呼
作

び

径

ＷＳ－２２
ＷＳ－２２Ｎ
WS22-F １ ２ 注１
WS22N-F
１０～５０

動

★

適用流体

★
☆

適用圧力
弁前後の最小差圧

☆
☆

流体温度
流体粘度

☆

許容漏洩量

ＷＦ－２２
ＷＦ－２２ＮWF22-F １ ２ 注１
WF22N-F

ＷＳ－２３
ＷＳ－２５
ＷＳ－２３Ｎ
ＷＳ－２５ＮW S 2 3 - F
W S 2 5 - D
WS23N-F
WS25N-D
23 型:15～50
25 型:10～50
１５～５０
23N型:15～25
25N型:15～50
通電時弁開
水・空気・不活性ガス注２・油（灯油・軽油程度）

ＷＦ－２５
ＷＦ－２５ＮW F 2 5 - D
WF25N-D
１５～５０※給水装置には、WS-22N型･WS-23N型･WS-25N型･WF-22N型･WF-25N型を使用してください。

０～１.０ＭＰａ
０ＭＰａ（デンジコイルが水平の場合は０.０３ＭＰａ）
５～６０℃
２０ｃＳｔ以下なし（圧力計目視、気体は０.０２～１.０ＭＰａ時）
ＡＣ１００／２００Ｖ（５０／６０Ｈｚ）★ 定格電圧ＡＣ１１０／２２０Ｖ（６０Ｈｚ） 共用（専用電圧もあります。）☆ 電圧の許容変動範囲
定格電圧の±１０％
絶縁種別
Ｂ種☆ 周囲温度
５～６０℃
防塵・防沫形☆ 保護構造（屋外で使用する場合はTB-03型シリーズ端子箱を併用してください。注３）
端 接 続
JIS Rc ねじ
JIS 10K FFﾌﾗﾝｼﾞ
JIS Rc ねじ
JIS 10K FFﾌﾗﾝｼﾞ
本 体
ＣＡＣ
ＳＣＳ
材 質
ダイヤフラム
ＮＢＲ
デンジコイルを上にした正立から水平までの取付姿勢で、縦配管にも使用できます。
ＴＢ－０３型端子箱付の場合は、端子箱の電線取入れ口が下向きとなるように取付取付姿勢
けてください。注4
水圧にて２.０ＭＰａ
本体耐圧試験
（WS-22N型・WS-23N型・WS-25N型・WF-22N型・WF-25N型は１.７５ＭＰａ）
ｽﾄﾚｰﾅ内蔵
そ の 他
―――
―――
(標準60ﾒｯｼｭ)
1 、□2 の記号は、□
1
注１：□
TB-03型端子箱付；T、一般品；記号無し
2□

TB-03型端子箱付の場合、定格電圧 AC100V(50/60Hz) AC110V(60Hz)；1
定格電圧 AC200V(50/60Hz) AC220V(60Hz)；2

注２：可燃性ガスには使用できません。
注３：TB-03型は防雨形(IP03相当)、TB-03C型は防塵・防沫形(IP54相当)となります。
注４：端子箱の仕様は、「次頁：端子箱の仕様」を参照してください。

－１－

ＰＬ－ＥＶ－０２４Ｊ

電流値
呼 び
ＡＣ１００Ｖ
ＡＣ２００Ｖ

（Ａ）
径
定
起
定
起

１０
格
動
格
動

１５
２０
０.２６
０.７６
０.１３
０.３８

２５

３２

４０
５０
０．４０
１．５５
０．２０
０．７８

ＤＣ専用電圧デンジコイルの仕様☆流 体 温 度
５～６０℃
絶縁種別
Ｂ種
☆周 囲 温 度
５～４０℃
ＤＣ２４Ｖ
１．１７
ＤＣ１００Ｖ０．２８
電流値
ＤＣ１１０Ｖ
０．２５［Ａ］
ＤＣ２００Ｖ
０．１４
ＤＣ２２０Ｖ
０．１３
端子箱の仕様
端子箱型式
用 途
ＴＢ－０３型
ＴＢ－０３Ｃ型
屋外
ＴＢ－０３Ｆ型
または
ＴＢ－０３Ｌ型
屋内
ＴＢ－０３ＬＣ型
ＴＢ－０３ＬＦ型！

銘

電線引き込み方式
電線管またはケーブル
ケーブル
ケーブル
電線管またはケーブル
ケーブル
ケーブル

グランド
グランドナット
キャプコン
船用相当ｸﾞﾗﾝﾄﾞ
グランドナット
キャプコン
船用相当ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

表示ランプ
－
－
－
付
付
付

注意
●製品についている銘板表示内容と注文された型式の前頁仕様 ★ 部分を確認してください。
●前頁仕様の ☆ 部分が使用条件を満足することを確認してください。
●前頁の仕様を超えての使用はできません。

板

銘板の適用流体名（FLUID）は下表の略号で表示されています。
略号
流 体 名
Ｗ
水
Ｏ
油
Ａ
空気・気体

－２－

ＰＬ－ＥＶ－０２４Ｊ

構造
ＷＳ－２２，２２Ｎ型（呼び径１０～２５）構造図

キャップナット
デンジコイルオシボウ
プランジャバネプランジャ
Pディスク
ジョイントバネウエフタ
Pベンザ
ダイヤフラムホンタイ

ＷＳ－２２，２２Ｎ型（呼び径３２～５０）構造図

キャップナット
デンジコイルオシボウ
プランジャバネプランジャ
Pディスク
ジョイントバネ

オシボウ

ガイドリング

プランジャバネ

ピストンガイド

プランジャ

ウエフタ

Pディスク

Pベンザ
ダイヤフラムホンタイ
DC用の場合のプランジャ部分（呼び径１０～５０）※注）●構造の詳細については、納入品図面を参照ください。
●ＷＳ－２３・２３Ｎ・２５・２５Ｎ型は構造が多少異なります。
●部品名は、納入品図面と異なる場合があります。部品交換等の手配の際には、部品名・部品番号
を納入品図面で確認し、指示してください。

－３－

ＰＬ－ＥＶ－０２４Ｊ

ＷＳ－２３型・２３Ｎ型【ホンタイストレーナ部】（キャップを外した状態）
ネット廻り止め用の芯棒

ネット
≪端子箱≫
（ ）内の型式は表示ランプ付となります。
ＴＢ－０３型
ＴＢ－０３Ｃ型（ＴＢ－０３Ｌ型）（ＴＢ－０３ＬＣ型）

ＴＢ－０３Ｆ型（ＴＢ－０３ＬＦ型）

表示ランプ

グランドナット

キャプコン

－４－

船用相当
グランド

ＰＬ－ＥＶ－０２４Ｊ

（４）作動１）常時（弁閉）
デンジコイル
オシボウ(OFF)プランジャバネ

電源がＯＦＦの時、ダイヤフラムとＰディス

プランジャ

クは、プランジャバネとジョイントバネによPディスク

り弁閉しています。流体はパス孔よりダイヤ

ジョイントバネ

フラム上部に充満し、弁閉方向の力となり弁Pベンザ

閉状態を保持しています。

パス孔
ダイヤフラム２）弁開開始(ON)

電源をＯＮにすると、デンジコイルが励磁され、プランジャが吸引されてＰディスクが開きます。ダイヤフラム上部の圧力は、パイロット孔より二次側に排出され降下します。

パイロット孔３）全開(ON)

ダイヤフラムには一次側圧力による押し上げ力が加わり全開します。プランジャとダイヤ
フラムはジョイントバネにより連結されており、流体圧力がない場合でも弁開します。

４）弁閉開始(OFF)

電源をＯＦＦにすると、デンジコイルの励磁が解け、プランジャバネにより、プランジャが降下しＰディスクが閉止します。
ダイヤフラム上部の圧力は一次側と同じになります。
ダイヤフラムは一次側圧力による押し下げ力に加えプランジャバネの押し下げ力が作用して弁は閉じます。圧力が無い時にはプランジ
ャバネの押し下げ力で弁を閉じます。

－５－

ＰＬ－ＥＶ－０２４Ｊ

２．設置要領！ 警告
本製品は重量物ですので、配管取付けなどの際には製品本体を確実に支えるなどの注意を払ってください。
※製品を落下しますと、怪我をする恐れがあります。
（１）製品質量呼び径
ＷＳ－２２ 型
ＷＳ－２２Ｎ型
ＷＦ－２２ 型
ＷＦ－２２Ｎ型
ＷＳ－２３ 型
ＷＳ－２３Ｎ型

１０

１５

２０

２５

３２

（ｋｇ）
４０
５０

1.0

1.0

1.1

1.6

2.6

3.5

5.1

―

2.5

3.1

4.9

6.6

7.9

10.4

―
―

1.3
1.3

1.6
1.6

2.4
2.4

4.0
―

5.5
―

8.1
―

ＷＳ－２５ 型
ＷＳ－２５Ｎ型
ＷＦ－２５ 型
ＷＦ－２５Ｎ型

1.1
─

1.1
1.1

1.3
1.3

1.8
1.8

3.4
3.4

4.3
4.3

5.7
5.7

―

2.1

2.9

4.2

6.2

7.4

9.2

※特殊電圧の場合は異なります。
（２）配管例略図
圧力計

WS-22型
電磁弁

圧力計
止弁

止弁1
ﾕﾆｵﾝ継手 KY型ｽﾄﾚｰﾅ

ﾕﾆｵﾝ継手逆止弁
ﾊﾞｲﾊﾟｽ配管

ﾕﾆｵﾝ継手止弁※図は、ＷＳ－２２型・２２Ｎ型・２５型・２５Ｎ型の場合です。ＷＦ－２２型・２２Ｎ型・２５型・
２５Ｎ型の場合、端接続がフランジ形となりますので、ユニオン継手は不要です。
（３）要領

！

警告
●電磁弁や操作機器に故障や誤作動が生じた場合、災害や損害を誘発する可能性がある場合は、遮断、開放、警報など機器、装置に応じた安全装置を設けてください。

！

注意●本製品を配管取付する前に、配管内の洗浄を十分に行ってください。
※管内の洗浄が不十分な場合、ゴミ噛による作動不良などの原因となります。
●運転を止められない装置の場合、製品の一次側から二次側へのバイパス配管（止弁を設置）を設けてください。
※故障時や製品分解の為にもバイパス配管が必要です。

－６－

ＰＬ－ＥＶ－０２４Ｊ

１）配管例略図のように止弁、ストレーナ、圧力計、バイパス配管の設置をお勧めします。特に止弁１は、電磁弁のメンテナンス時に必要です。また、電磁弁のゴミによるトラブルを無くすためにも、ストレーナは必ず設置してください。
※１．ストレーナの網目は、流体が液体の場合は６０メッシュ程度としてください。
国土交通省仕様は、８０メッシュ以上としてください。
（ＷＳ－２３・２３Ｎ型は、標準で６０メッシュです）
２．電磁弁の二次側圧力が、一時的に一次側よりも高くなるような場合は、弁閉できず逆流しますので、二次側に逆止弁を設けてください。
２）電磁弁本体の矢印と、流体の流れ方向を合わせて取付けてください。
３）電磁弁の取付姿勢は、デンジコイルを上にした正立から水平までの範囲ですが、電磁弁前後の差圧が０．０３ＭＰａ以下の場合には水平配管にデンジコイルを上にした正立取付としてくだ
さい。
またＴＢ－０３型端子箱付の場合、端子箱の電線取入れ口が下向きとなるように取付けてください。
※誤った取付けをした場合、製品の機能を発揮できません。
４）配管接続に使用するシールテープ・液状シール剤など、配管内に異物が入らないよう注意してください。
※異物の混入により、弁座漏れ、作動不良などの原因になります。
５）取付、分解、点検および交換のために、電磁弁の周囲には下表の寸法以上の空間を確保してく
ださい。

L3

（ｍｍ）

L3

呼び径
10～25
32～50
（

L1

L1
250(250)280(280)

L2160( 70)
180(100)

L3
160(350)
180(360)）内の数値は、フランジ形の場合※特殊電圧の場合は異なります。

L2６）電磁弁に過大な力（配管質量、熱応力など）がかからないよう、配管の固定や支持をしてください。また、取付時および運搬時、電磁弁に過大な力をかけないでください。特に、下記のようなことはしないでください。
ａ）梱包箱から出した電磁弁を積み重ねること。
ｂ）電磁弁を落とす、または投げること。
ｃ）デンジコイルのリード線を引っ張ったり、運搬時などにリード線を持って電磁弁をぶら下げること。
ｄ）ハンマなどで本体やデンジコイルを叩くこと。
ｅ）ねじ込み作業などでデンジコイル部に力を加えること。
７）配管の水圧試験を行う場合は、電磁弁前後の止弁を閉止して行ってください。

－７－

ＰＬ－ＥＶ－０２４Ｊ

８）凍結が予想される場合は、水抜きや保温などの凍結防止対策を施してください。
※保温する時はコイル部を除き、本体部分だけ保温してください。
コイル部を保温しますと、コイルの放熱が妨げられます。
また、ラッキングによってコイル部分が密閉されると、水分や湿気を囲い込み、高温と湿気によって絶縁が侵されコイルが焼損する恐れがあります。
ラッキングのイメージ図
ＡＣ用

コイル部分は保温しない

本体部分のみを保温する

ＤＣ用

コイル部分は保温しない

本体部分のみを保温する！

注意
デンジコイル部分は保温しないでください。

－８－

ＰＬ－ＥＶ－０２４Ｊ

（４）電気配線接続！ 警告●電気配線は、熟練した専門の方（設備、工事業者の方など）が実施してください。結線は、必ず電源が入っていない状態で行い、定格電圧を確認し、確実な方法で絶縁処理を施してください。
※処理が不十分な場合、感電や火災の原因になります。
●電磁弁や操作機器に故障や誤作動が生じ、災害や損害を誘発する恐れのある場合は、機器、装置に応じた安全装置（遮断、開放、警報など）を設けてください。

！ 注意●デンジコイルの結線には０．７５mm2以上の電線を使用し、正しく結線してください。共用デン
ジコイルの場合はデンジコイル側面シールに結線方法を表示しております。
●電気回路保護用として、容量３Ａ程度のヒューズを設けてください。
１）配線は ０.７５mm２以上のものを使用してください。ただし、配線距離が長い場合や、他の機器が接続される電線については、電圧降下を考慮して決定してください。
２）電源回路保護のため、ヒューズ（３Ａ程度）、漏電ブレーカを設けてください。
３）デンジコイルに接続する電線は、分解のため一時的にデンジコイルを取外したり、デンジコイルを交換できるよう余裕を持った長さとしてください。
４）電線は張力や自重がリード線にかからないよう、また周囲の人や機器に接触しないように結束や支持をしてください。
５）共用デンジコイルのリード線は４色に色分けされています。ご使用になる電圧により下図のように結線し、結線部は必ず絶縁処理を施してください。（結線方法は、デンジコイル側面シールにも表示されています。）

電源

電源【AC100V(50/60Hz)・AC110V(60Hz)の場合】【AC200V(50/60Hz)・AC220V(60Hz)の場合】

６）デンジコイルは３６０°回転しますので、キャップナットを締めた状態で向きを変更できます。
７）専用電圧デンジコイル、特殊電圧デンジコイルの場合、リード線は２本です。この２本のリード
線に電源側の２線を結線し、結線部は必ず絶縁処理を施してください。

電源【専用電圧デンジコイル・特殊電圧デンジコイルの場合】
８）ＴＢ－０３型端子箱付の場合、カバーを固定している
コネジを緩めてカバーを取外し、内部の端子盤に電源側の２線を接続してください。※ランプ付でＤＣ１００Ｖ
未満の場合は、端子盤に表示されている「＋」と「－」の端子に電源の＋極と－極を接続してください。＋極と－極を逆に接続した場合、ランプが点灯しません。

この２ヶ所の端子に電源側の２線を接続

９）結線終了後は、テスタ、絶縁抵抗計など所定の検査器具を用いて導通や絶縁が確実なことを確認してください。

－９－

ＰＬ－ＥＶ－０２４Ｊ

３．運転要領！

！

警告●本製品を配管に取付後、流体を流す前に、配管末端まで流体が流れても危険がないことを確認してください。
※流体が吹出した場合、周囲を汚したり、怪我をする恐れがあります。また、高温流体の場合はやけどをする恐れがあります。
●製品にはむやみに触れないようにしてください。
※高温流体の場合、やけどをする恐れがあります。
※連続通電時は正常状態でもデンジコイル部は温度上昇のため熱くなります。
注意
長時間運転を停止する場合は、製品および配管内の流体を排出してください。
※配管内の錆の発生による故障、あるいは凍結による破損の恐れがあります。

（１）試運転次のような場合は下表の手順で試運転を実施してください。
１）新設配管や交換など新たに電磁弁を取付けたとき。
２）電磁弁を長期間運転停止した後の再運転時。
３）電磁弁に異常がないか点検する時。
４）保守のために分解し、組み立てたあと。
配
管
清
掃

手順
１
２
３
４
５

試

６

運
７
転

８
９
１０

要
領
注
記
一次側、二次側、バイパス管の止弁を閉止します。
新設時、および長期間流体の供給弁を開き、次にバイパス管の止弁を開いて流体を流し
運転停止後の再運転時
管内の異物を完全に除去します。
に行う管内清掃。
バイパス管の止弁を完全に閉止します。
電磁弁に流体を流す前に電源を２～３回ＯＮ－ＯＦＦさせます。
電源がＯＮのとき“カチン”というプランジャの吸着音がします。
二次側止弁を全開にします。
配管末端より流体が流
電源をＯＮとし、一次側止弁を徐々に半開の状態まで開きます。 出することを確認します。
二次側止弁を徐々に閉じ、流体が電磁弁や配管接合部から漏れないことを確認します。
電源をＯＦＦとし、一次側、二次側の止弁を全開にします。
電源を数回ＯＮ－ＯＦＦさせ、電磁弁を開閉させたとき、電磁弁が確実に作動することを確認します。
電源をＯＦＦにして、配管末端で漏れがないことを確認します。

以上で試運転は終了です。試運転で異常がある場合は、「１２頁：（４）故障の原因と処置」を参照し、処置を行ってください。
（２）運転試運転終了後、そのままの状態で通常（日常）運転できます。運転で異常がある場合は、「１２頁：（４）故障の原因と処置」を参照し、処置を行ってください。

－１０－

ＰＬ－ＥＶ－０２４Ｊ

４．保守要領！

！

警告
本製品の分解にあたっては、一次側の供給弁を止め、電磁弁内の流体を徐々に排出して圧力が零になっていることを確認すると共に、高温流体の場合は、本体を素手でさわれるまで冷してから行ってください。
※流体が吹出した場合、周囲を汚したり、怪我をする恐れがあります。また、高温流体の場合はやけどをする恐れがあります。
注意●本製品の機能・性能の確認のため、日常点検、定期点検を実施してください。
●本製品の分解にあたっては、熟練した専門の方（設備、工事業者の方など）が実施してくだ
さい。
一般のご使用者は分解しないでください。作動不良、弁漏れなどの異常がある場合は、設備・工事業者または弊社に処置を依頼してください。
●製品を最適な状態でご使用していただくために、長期間作動しない用途でご使用の場合、製品の作動不良防止および作動確認のために、月に１回程度の作動を行ってください。
また製品の機能・性能を維持するために、１年に１回の定期点検を実施してください。

（１）日常点検
点

検

項 目

処

置

確実に作動しているかの確認「次頁：（４）故障の原因と処置」参照

流体の出具合に異常がないかの確認
外部漏れの有無（２）定期点検
点

検

周

期

１回／年
ホンタイ、ダイヤフラムの当り面

主

な

点

検

項

Ｐベンザ、Ｐディスクの当り面

目

ダイヤフラムの動き
プランジャの動き（３）交換部品と交換時期
交換部品は使用頻度、使用条件などにより耐用年数は異なりますが、交換時期の目安は下表の通りです。部品番号は納入品図面の部品番号を表します。
部
品
番
部
品
名
WS・WF-22
WS-23
要部一式
Ｏリング(３２～５０Ａ)

⑦～⑲

⑦～⑲
⑥

号
WS・WF-25
⑨～㉑
⑧

交

換

時

期

作動回数１５万回(ダイヤフラム,Ｐディスク)
３～４年

注記：ヨウブセットに含まれる交換部品 ダイヤフラム、Ｐディスクは分解できませんので、交換が必要な場合は、ヨウブセットで交換してください。

－１１－

ＰＬ－ＥＶ－０２４Ｊ

（４）故障の原因と処置
故障の状態、原因を確認し、処置を行います。
（部品部の数字はＷＳ－２２型 納入品図面の番号を表す。）
故

障

状

態

原
因
処
置
Ｐベンザ⑩のパイロット孔がつまっている。
「分解・組立要領」参照
プランジャ⑯とアンナイカン③の摺動面の動きが悪い。
「分解・組立要領」参照し、
デンジコイル㉑が焼損している。
デンジコイルを交換する。
電線が断線している。または結線が間違
電線を正しく結線する。
１．通電しても流体が流 っている。
止弁を開ける。
れない。（流量が少 止弁が閉まっている。
「分解・組立要領」参照し、ない）
ストレーナが詰まっている。
ストレーナを清掃する。
電源スイッチ、リレーなどが故障してい交換または修理する。
る。
電圧が低い。
仕様を確認する。
流体圧力が高すぎる。
仕様を確認し、型式を変更する。
仕様を確認し、呼び径を変更す
呼び径の選定の誤り。
（呼び径が小さい）る。
Ｐベンザ⑩とＰディスク⑭の当り面にゴミ、スケールなどが噛んでいる。または
破損して閉止できない。
ホンタイ①とダイヤフラム⑦の当り面にゴミ、スケールなどが噛んでいる。または破損して閉止できない。
「分解・組立要領」参照
プランジャ⑯とアンナイカン③の摺動面の動きが悪い。
ピストンガイド⑪とガイドリング⑤の摺動面の動きが悪い。
２．停電しても流体が止 （呼び径３２～５０の場合）
まらない。
ダイヤフラム⑦のパス孔が詰まっている。
「分解・組立要領」参照し、パス孔を清掃する。

パス孔

３．外部漏洩
（ホンタイとウエフタの締付部からの漏れ）

４．ブレーカが落ちる。
（ヒューズが切れる）

バイパス管の止弁が開いている。または漏れている。
電源スイッチ、リレーなどが故障している。
ウエフタ②の締付け不良、またはダイヤ
フラム⑦、Ｏリング⑥(呼び径３２～５０の場合) の破損。

バイパス管の止弁を閉める。または交換する。

デンジコイル㉑の絶縁が劣化している。

「分解・組立要領」参照し、
デンジコイルを交換する。

交換または修理する。
増締め、またはヨウブセット、Ｏリングの交換。

デンジコイル㉑が焼損している。
電源スイッチ、リレーなどから漏電して確実に絶縁処理を行う。
いる。
ブレーカ、ヒューズの容量が不足してい
適当なものに交換する。
る。
次頁へ続く

－１２－

ＰＬ－ＥＶ－０２４Ｊ

前頁からの続き
キャップナット㉔が緩んでいる。
ゴミ、スケールの付着によりプランジャ
５．通電中デンジコイル ⑯の吸着が不完全。
が唸る。
磨耗、変形によりプランジャ⑯の吸着が不完全。
電圧が低い。
ＷＳ－２３型・２３Ｎ型 追加事項
１. 二次側圧力降下（流量が少ない）

２．異物通過ネットの目詰まり。
ネットのメッシュ選定の誤り。
ネットのメッシュ選定の誤り。
ネットの破損。

キャップナットを締付ける。
「分解・組立要領」参照
仕様を確認する。
「分解・組立要領」参照し、
ストレーナを清掃する。
仕様を確認し、メッシュ数を変更する。
仕様を確認し、メッシュ数を変更する。
ネットを新替する。

－１３－

ＰＬ－ＥＶ－０２４Ｊ

用語の説明
用

電

語

磁

弁

定

義

電磁石（デンジコイル）の電磁力によって開閉するバルブの総称。

パイロット形電磁力によってパイロット弁を操作し、弁体上部圧力と入口側圧力との圧力差で主弁を開閉するもの。

通電時弁開

デンジコイルに通電したときに電磁弁が開状態になるもの。

一次側圧力

本体内の入口側圧力、または本体に近い入口側配管内の圧力。

二次側圧力

本体内の出口側圧力、または本体に近い出口側配管内の圧力。

弁前後の最小差圧

弁の一次側圧力と二次側圧力との差圧の最小値。

保護構造

固形異物や水の浸入に対するデンジコイルの保護。

防

塵

形

全面を閉鎖し、粉塵が存在する中で使用しても有害な影響のないもの。

防

滴

形

鉛直から１５°の範囲で落ちてくる水滴によって有害な影響のないもの。

防

雨

形

鉛直から６０°の範囲で落ちてくる水滴によって有害な影響のないもの。

防

沫

形

いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響のないもの。

本体耐圧

本体に水圧を加え、破壊、亀裂、にじみなどの欠陥が生じない圧力の最大値。

定格電流値

デンジコイルに定格電圧を印加し、プランジャが完全に吸着しているときの電流値。

起動電流値

デンジコイルに定格電圧を印加し、プランジャが動き始める瞬間の電流値。

－１４－

ＰＬ－ＥＶ－０２４Ｊ

分解・組立要領
（１）分解

！ 警告
本製品の分解には、一次側の供給弁を止め、電磁弁内の流体を徐々に排出して圧力が零になっていることを確認すると共に、高温流体の場合は、本体を素手でさわれるまで冷してから行ってください。
※流体が吹出した場合、周囲を汚したり、怪我をする恐れがあります。また、高温流体の場合はやけどをする
恐れがあります。

！ 注意●本製品の分解にあたっては、熟練した専門の方（設備、工事業者の方など）が実施してください。
一般のご使用者は、分解しないでください。
●分解時には、電磁弁に接続している電源を切ってください。
※通電状態でデンジコイルを取り外したり、取り外した状態でデンジコイルに通電しますと
デンジコイルが焼損します。
●内部の流体が出ますので容器で受けてください。
●分解時に、部品を落下させないよう注意してください。また、分解部品は柔らかい布などの上に置き、傷をつけないようにしてください。
１）分解工具および消耗部品
分解前に必要な工具、消耗部品などあらかじめ用意します。部品番号は納入品図面の部品番号を表します。
工 具 名 称呼び（二面幅）
１４

製品呼び径
１０～１５
製品呼び径
２０～２５
製品呼び径
３２～５０

スパナまたはソケットレンチ

WS・WF-22

部品番号
WS-23

WS・WF-25

キャップナット

㉔

㉔

㉖

ボルト

⑳

⑳

㉒

ウエフタ

②

②

②

工具使用箇所

１０
１３
１７

マイナスドライバー
消耗部品

ホンタイとウエフタの間のОリングは製品呼び径によって寸法が異なります。部品番号は納入品図面の部品番号を表します。
Оリング（ホンタイ、ウエフタ間）
部品番号
WS・WF-22

⑥

WS-23

⑥

WS・WF-25

⑧

製品呼び径

寸法

３２

Ｇ－６５

４０

Ｇ－８０

５０

Ｇ－９０

－１５－

材質

数量

ＮＢＲ

１

ＰＬ－ＥＶ－０２４Ｊ－１

２）分解「次頁：分解図」参照
部品部の数字はＷＳ－２２型 納入品図面の番号を表します。
手順
１
２

分
解
要
領
電磁弁の一次側の止弁を止め、二次側の止弁を開けた状態で電源をＯＮにして電磁弁内の圧力を逃します。二次側配管が密閉の場合は、電磁弁の後の適当な弁を開いて、圧力を逃します。次に、二次側の止弁を止め、電源をＯＦＦとします。温水に使用している場合は、この状態で電磁弁本体を素手で触れるまで冷やします。
ホンタイ①とウエフタ②に、油性インクなどで合い印を付けます。

！ 注意
３

通電したままデンジコイル㉑を取り外したり、取り外したデンジコイルに通電するとデンジコイルを焼損します。分解時または分解中は通電しないでください。
キャップナット㉔を緩めて取り外し、ヒラザガネ㉓、ネームプレート㉕、Ｏリング㉗、
デンジコイル㉑、Ｏリング㉗、ウェーブワッシャ㉒を取り外します。

！ 警告
４

５
６

ウエフタセットを取り外す場合は、ボルト⑳を少し緩め、内部流体を排出させた後、ウエフタセットを取り外します。ボルトを一気に緩めると、内部流体が多量に吹出し、温水に使用している場合、やけどするなど危険です。
ボルト＆ワッシャ⑳を交互に緩めて取り外し、ウエフタセットとヨウブセットを取り外します注１。
ウエフタセットからヨウブセットを取り外す前に、Ｐベンザ⑩のＵナット⑫を指で押し、上下にスムーズに動くことを確認します。（動きが悪い場合は必ず処置が必要です。
「１８頁：（２） ２）手順４」参照）
ウエフタセット からヨウブセットを取り外します注２。
ＷＳ－２３型・２３Ｎ型【ホンタイ① ストレーナ部】
１) 分解は、弁内の圧力が零であることを確認してからキャップを取り外してください。
ネットの取り外しは、ネット廻り止め用の芯棒をプライヤーなどではさんで徐々に引き抜いてください。
２）組立は、図の様に廻り止め用の芯棒が本体の溝に収まるように組付けてください。
キャップをねじ込む前にガスケット（テフロン製）が入っていることを確認してください。

７

キャップを外した状態

芯棒が本体溝に収まるようにネットを組込む
ネット廻り止め用の芯棒

ネット
注１：ウエフタセットとヨウブセットは連結されていませんので、取り外す際は落とさないように注意してください。
注２：ヨウブセットは分解できません。
またウエフタセットからヨウブセットを取り外す際には、プランジャの内部部品(オシボウ⑰、
プランジャバネ⑱)が落下しないようにご注意ください。
※ウエフタセット、ヨウブセットの構造詳細は、納入品図面を参照ください。

－１６－

ＰＬ－ＥＶ－０２４Ｊ－１

分解図
代表例：ＷＳ－２２型の場合（部品部の数字はＷＳ－２２型 納入品図面の番号を表す。）※WS・WF-25は構造が異なります。
ナットでの固定部がありますが、分解はしません。

キャップナット㉔
ヒラザガネ㉓
ネームプレート㉕
Ｏリング㉗

ﾎﾞﾙﾄ＆ﾜｯｼｬ ⑳

デンジコイル㉑

ｱﾝﾅｲｶﾝ③

ウエフタセットＯリング㉗
ウェーブワッシャ㉒
ウエフタ②
オシボウ⑰
(プランジャバネ⑱)
プランジャ⑯
ダイヤフラム⑦

ヨウブセットヨウブセット呼び径３２～５０の場合は、要部一式にピストンガイド⑪が付きます。
また、ダイヤフラム⑦の形状は呼び径１０～２５と異なります。
(３２～４０:四角、５０:六角)

ウエフタセット
呼び径３２～５０の場合は、ウエフタセットにガイドリング⑤が付きます。
ガイドリング⑤

ピストン
ガイド⑪

ダイヤフラム⑦
ホンタイ①

Ｏリング⑥
※呼び径３２～５０の場
合※注）●ウエフタセット、ヨウブセットの構造の詳細については、納入品図面を参照ください。
●ＷＦ－２２型，２２Ｎ型，２５型，２５Ｎ型は、ホンタイ①がフランジ形になります。
●ＷＳ－２３型，２３Ｎ型のホンタイ①はストレーナ内蔵となります。
●部品名・部品番号は、納入品図面と異なる場合があります。部品交換等の手配の際には、部品名・部品番号は、納入品図面をもとに指示してください。
－１７－

ＰＬ－ＥＶ－０２４Ｊ－１

（２）各部品の清掃および処置方法
１）前準備
清掃前に必要な用具をあらかじめ用意します。
用 具

ウエス（柔らかい布など）
研磨布紙（＃５００程度）
先のとがった工具（千枚通しなど）

２）各部品の清掃および処置方法
部品部の数字はＷＳ－２２型 納入品図面の番号を表します。
手順
１
２
３

要

領

各部品をウエスで清掃します。
ダイヤフラム⑦、Pベンザ⑩およびＰディスク⑭の当り面などの損傷が激しい場合は、ヨウブセットを新品と交換します。
ホンタイ①の当り面の損傷が激しい場合は、ホンタイを新品と交換します。
アンナイカン③とプランジャ⑯の動きが悪い場合は、アンナイカンの内面とプランジャの摺動部、端面を＃５００程度の研磨布紙で軽く動くようになるまで研磨します。
端面
摺動部

４

プランジャ⑯

ピストンガイド⑪とガイドリング⑤の摺動部の動きが悪い場合は、ピストンガイドの摺動部
を＃５００程度の研磨布紙で研磨します。（呼び径３２～５０の場合）

５

ピストンガイド ⑪
摺動部

Ｐベンザ⑩のパイロット孔がつまっている場合は、先のとがった工具などで異物を取り除いてください。
注記：パイロット当り面に傷を付けないように注意してください。

Pベンザ ⑩
パイロット孔６

Pベンザ ⑩
パイロット当り面
注記：損傷部品の交換の要否が判断できない場合は、弊社にご相談ください。
－１８－

ＰＬ－ＥＶ－０２４Ｊ－１

（３）組立！ 注意
組立にあたっては、部品などは確実に組付けてください。また、ボルトは片締めとならないよう対角上に均一に締付けてください。
「１７頁：分解図」参照。
部品部の数字はＷＳ－２２型 納入品図面の番号を表します。
手順

要

領

注

記

１

損傷が激しい部品は新品と交換します。
弊社にご相談ください。
・呼び径１０～２５
ヨウブセットを、ホンタイ①に載せてダイヤフラム⑦
外周をホンタイの溝に確実に装着してください。
ダイヤフラム⑦のパス孔位置は・呼び径３２～５０
２
一次側に向けてください。
ホンタイ①の溝にＯリング⑥を装着し、ヨウブセット
を、ホンタイに載せてダイヤフラム⑦外周をホンタイの外周に確実に合わせてください。
ボルト⑳は片締めとならないよ
ホンタイ①にウエフタセットを上から装着し、ボルト＆う対角上に均一に締付けてくだ３
ワッシャ⑳にて締め付けます。
さい。
アンナイカン③にウェーブワッシャ㉒、Ｏリング㉗、
デンジコイル㉑､Ｏリング㉗、ネームプレート㉕、
４
ヒラザガネ㉓の順に組込み、キャップナット㉔を締め付けます。
注記：ウエフタセット、ヨウブセットの構造詳細は、納入品図面を参照してください。
ヨウブセットを取り扱う際は内部部品の落下にご注意ください。
以上で組立は終了です。組立後は「１０頁：（１）試運転」を参照して試運転を実施してください。

－１９－

ＰＬ－ＥＶ－０２４Ｊ－１

製品及び本取扱説明書に関するお問合せは下記へお願いします。

〇サービスネットワーク
サービスネットワークについては、弊社ホームページ（二次元コード読込またはＵＲＬ入力（https://www.venn.co.jp/）の拠点情報より最寄りの営業所までお問合せ願います。

拠点情報 二次元コード