蛍光灯形LED 電源内蔵/3way L4EX/L2EVシリーズ

既存器具を無駄にせず取替えすぐに50％以上節電!

工事ができない施設やオフィス、テナントビルに最適！

1 直結接続使用

電源内蔵タイプなので配線を付替えるだけの簡単な工事でご使用いただけます。また、安定器にかかる余分な電力をカットできるので、さらに節電。

2 グロー式安定器使用

既存器具に対応しているので、安定器をつけたまま蛍光灯と取替えるだけで使用できます。

3 ラピッド式安定器使用

ECL-L4EXN
AC100V/242V 50/60Hz 昼白色
2300lm 17W

3way方式※安定器を外さず、工事なしで取替えるだけでご使用いただけるのは劣化していない磁気式（銅鉄形）安定器のみです。劣化した安定器やインバータ ( 電子式安定器 ) は、安定器を外して直結工事をしてください。（直結工事は電気工事士に依頼してください。）

全光束40形2300lm、20形1100ｌｍと充分明るい。
※電球色を除く

消費電力17W

高演色Ra80以上高い省エネ性を実現。
40形・・・消費電力17W
20形・・・消費電力9.9W

平均演色評価数Ra80以
上 。自 然 に 近 い 美しい 光
で、空間を照らします。

N

全光束2300lm

EW

空間に必要な明るさを確保しながら、高い省エネ性を実現。

■約 3.4 年で初期投資を回収（ 一般蛍光灯と置き換えた場合 ）■直下照度 (40 形）￥600,000

電球色

約 3.4 年で同額に！

￥500,000

1 日の点灯時間

12￥400,000￥300,000￥200,000

エコリカ蛍光灯形LED￥100,000

￥0蛍光灯
0年目

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目

昼光色

月間稼働日数22時間

昼白色
白色

日496lx●LED蛍光灯はエコリカECL-L4EX（17W）の場合●
1日平均12時間点灯、264日稼働の条件での試算●電気代は27円/KWH で算出●LED照明の初期導入費用と施工費を入れた試算●従来蛍光灯・安定器の交換費
用含む●管径の細い器具に取付けられない場合があります

562lx
1ｍ125lx

140lx
2ｍ55lx配光角200 で広がる光

安心のノイズ対策

力率95％以上

配光角20 0で、より広範囲に灯りを照らします。

エコリカは、EMI試験の基準に準拠しております。

高品質な電源の搭載により、環境にやさしい高い力率を実現しました。

ヒートシンクランプ

VCCI CLASS B

200CISPR 1562lx

3ｍ31lx35lx

4ｍ20lx22lx

5ｍ

取付け方に応じて正しく切替スイッチを設定してください。
●切替手順

1, ヒートシンク部にあるキャップを外します。

2, 中のスイッチを各モード通りに切り替えます。

3, キャップをはめます。

【RAPID】 ●ラピッド 2 灯式安定器
DIRECT
DIRECT

RAPID

DIRECT

RAPID

RAPID

切替スイッチのキャップ付近に貼付してあるシールを見て必要な方向に切り替えてください。

DIRECT

RAPID

出荷時は【RAPID】側になっておりますのでそのままご使用いただけいます。

【DIRECT】●直結接続使用時●グロー式安定器●ラピッド 1 灯式安定器■ L4EX / L2EVシリーズ（電源内蔵/3WAY）
40 形

20形

1198 ㎜∅32.4 ㎜

580 ㎜
∅32.4 ㎜

型番
JAN
口金

ECL-L4EXD

ECL-L4EXN

ECL-L4EXW

ECL-L4EXL

ECL-L2EVD

ECL-L2EVN

ECL-L2EVL

4562451405163

4562451405170

4562451405187

4562451405194

4571163367263

4571163367270

4571163367294

光源色

昼光色相当

白色相当

電球色相当

昼光色相当

昼白色相当

配光角
全光束
照度
色温度
質量消費電力定格電流共通仕様

G13昼白色相当G13

約 200°ピーク照度 50％基準 130°

約 200° ピーク照度 50％基準 130°2300lm2000lm

6500K

5000K

1100lm（直下 2m）
70lx（直下 2m）
125lx（直下 2m）
140lx

430 g

4200K

2800K

6500K

1000lm（直下 2m）
63lx

5000K

270g

17 W（本体消費電力）
175mA(100Vac)/85mA(200Vac)

電球色相当

2800K

9.9W（本体消費電力）
121mA(100Vac)/56mA(200Vac) ※切り替えスイッチ「Direct」時※切り替えスイッチ「Direct」時

使用温度：ー 20〜＋40℃ / 入力電圧：AC100-242V（50/60Hz）/ 演色性：Ra80 以上 / 定格寿命※1 ：50000 時間 / 定価：オープン価格 / 保証期間：3 年●表示の特性値は標準値です。
※1 定格寿命とは光源の初期の光束が 70％まで衰退するまでの時間とします。
定格寿命は平均値であり保証値ではありません。

■ご購入前に必ずご確認ください
1. 既存器具の確認 照明器具にはしっかりと確実に取り付けてください。取り付け部分が劣化した照明器具には取り付けないでください。落下の恐れがあります。
2. 使用環境について 屋外で使用しないでください。屋内でも浴室やサウナ室などでの使用はしないでください。感電、故障する恐れがあります。ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。

3. 以下のような器具には使用できません 調光機能のついた器具や回路 / リモコンのついた電球器具や回路 / 誘導灯、非常用照明器具 / 断熱材施工器具 / 直流電源装置
4. 安定器をそのままご使用になる場合について 安定器の寿命は約 10 年と言われておりますので劣化した安定器は最悪の場合発火するなどの危険性があります。LED がちらつく、暗くなる、異音がするなど異常点灯が発生した場合は、安定器が劣化している可能性がございますのでご使用を中止し、安定器を取り外す工事を行って下さい（直結工事する※2）。安定器の劣化は蛍光灯でも同様におこります。
●グロー式・・点灯管（グロー球）は必要ありませんので、お取り外しください。
●ラピッドスターター式・・インバータ（電子式安定器 )には対応しておりません。銅鉄形安定器でも機種 によっては対応しない場合がございます。
対応しない場合は、安定器を配線上取り外して頂ければご使用になれます（直結工事する※2）。

蛍光灯の種類安定器

グロー

銅鉄形安定器

5. 既存の蛍光灯用安定器を取り外す場合について 蛍光灯用安定器は本来蛍光灯形 LED には必要のない回路でありますので、取り外す（直結工事する※2）ことで余分な消費電力をカットできます。安定器は約 10 年で劣化すると言われておりますので、長期使用による事故も防ぐことができます。

6. 直結工事 ※2 を行った器具には必ず表記を行う 同梱の「ご注意シール」を貼付け、誤挿入防止対策を行って下さい。
7. 定期的なメンテナンスを行う 口金強度の確認、配線劣化の有無の確認など、安全のためにメンテナンスを行ってください。
8. 通電したまま取替えない 必ず灯具の電源を OFF にしてから取替えをしてください。
9. 従来の蛍光灯と一緒に取付けない 2 灯式の灯具に「エコリカ蛍光灯形 LED」と「従来の蛍光灯」または「他社 LED 照明」を一緒に取付けないで下さい。
●ラピッドスターター式でもインバータ ( 電子式安定器 ) が 搭載されている場合はご使用になれません。
※2 直結工事には電気工事士の資格が必要ですので、工事業者に依頼してください。

人と地球に貢献します

銅鉄形安定器
ラピッドインバータ（電子式安定器)

Hfインバータ

工事なしで 直結工事後取替
取替

上記のようなグロー球がついてる器具はグロー式です。
グロー球がついていない場合ご注意！

必ず安定器の種類を、確認してください。インバータ(電子式安定器)に取付けると器具が破損する事があります。

（電子式安定器)株式会社 エコリカ■大阪本社 〒540-0027 大阪府大阪市中央区鎗屋町1-2-9■東京支店 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-1-16 KONKOビル5F

お問い合せ

TEL.06-4790-2302 FAX.06-4790-2303
月〜金曜日 10：00〜18：00（土・日・祝日・弊社指定定休日を除く）●LED製品の消費電力・推定寿命は使用条件や環境によって異なります。●外観・仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

このカタログの内容は平成27年4月現在のものです。
(15.4.1)