仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６６１４ −１／１２

特殊ガス用バルブボディ

200212.02

ＶＲＦ１０／ＶＲＨ１０ シリーズ

適用範囲
ガスバルブボディＶＲＦ１０／ＶＲＨ１０シリーズはバイオガス、屎尿ガスやその他の再生ガスなどのような腐食性のあるガスで特に軽微な腐食性を持つガス用の製品です。
このバルブボディは液動式アクチュエータＳＫＰ１０シリーズを取り付けて使用します。
バイオガス・屎尿ガス・再生ガスなどは組成されている成分により腐食性や化学的な性質が異なります。
特に含まれていると腐食性が強くなるケースとして・硫化水素(Ｈ２Ｓ)が含まれる場合・ガスの中の湿度が上昇し、バルブボディ内で結露した場合が考えられます。
これらの条件が入った場合や重なった場合、ＶＲＦ１０／ＶＲＨ１０はその性能を十分発揮することが出来なくなります。

ＶＲＦ１０／ＶＲＨ１０は総てのガスに対して有効というわけではありません。
ご使用に際しましてはユーザにおいて後述のバルブ材質を確認し、有効性を必ずご確認の上、ご採用をお願いいたします。
又、ご使用に際しましては下記を厳守願います。
−必ず二重遮断を行う。
−少なくとも１台のアクチュエータは閉確認用リミットスイッチ付とし、遮断弁の閉を確認してから起動するようにインターロックを設ける−ガスリークチェックシステムの採用をすることを検討する。
−定期的なメンテナンスを行い、遮断弁の機能を確認する。
ご使用に際しましては周囲に危害が加わらないような注意をすると共に、警告書を誰でもわかる位置に掲示願います。
遮断弁、アクチュエータは分解したり、改造は絶対に行わないでください。

製品技術仕様書

適用・注意事項

型番

ＶＲＦ１０ ／ ＶＲＨ１０ シリーズ

名称

特殊ガス用バルブ ボディ （低・中間圧用）

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６６１４ −２／１２

200212.02

構造①アクチュエータ
液動式アクチュエータはオイル封入のシリンダー、電気振動式ポンプ、ピストン、レリーフ弁によって構成されます。 レリーフ弁はポンプと並列にシリンダの上部と下部のバイパス部にあり、バルブが閉の状態ではレリーフ弁は開と なっています。シリンダーの内部にはシール・リングがあり、これによってピストンの上下運動をガイドします。
ピストン下部にはロッドが連結されており、ロッドはピストンの上下運動をバルブステムに伝達します。
ロッドにはディスク板が取付けられ、外部よりバルブの開度が確認できるインジケータとなっています。
ＯＮ−ＯＦＦ用アクチュエータ ＳＫＰ１０
ＳＫＰ１０では通電されますと電気振動式ポンプが動き始め、バイパス回路にあるレリーフ弁が閉となり、ポンプによってピストン下部より上部に油を移動させます。
この時発生した油圧によりピストンは下方向に移動しロッドを介してバルブステムを押し込みバルブは開きます。非通電状態になるとポンプが停止し、レリーフ弁は開となり、バルブボディ内のスプリングとガス圧によりピストンは１秒以内に閉となります。
アクチュエータは駆動電源よりAC１００V又はAC２００Ｖ、又、機能面より閉確認リミットスイッチ付と無から選定します。

ＳＫＰ１０／VRF１０

バルブボディ VRF１０ シリーズ
VRF１０シリーズは通常状態では閉止スプリングによりバルブシートが押されて閉止状態となっています。
アクチュエータＳＫＰシリーズを組付けて使用します。
アクチュエータＳＫＰシリーズが通電され、ロッドがバルブステムを押し下げることによりガスが流れます。
電源が切れるとバルブの閉止スプリングの力によりバルブシートは閉の位置に戻り、ガスは遮断されます。
バルブボディ VRH１０ シリーズ
ＶＲＨシリーズはハイフロータイプのバルブボディです。
遮断弁シートはガスの流れに対し、垂直に取付けられています。
バルブの開閉機構はスイング式となっており低圧損、大流量に対応しています。
アクチュエータＳＫＰシリーズを組付けて使用します。
アクチュエータＳＫＰシリーズが通電され、ロッドがバルブステムを押し下げることによりガスが流れます。
電源が切れるとバルブの閉止スプリングの力によりバルブシートは閉の位置に戻り、ガスは遮断されます。
又、スイング機構の採用により、閉止中の逆火に対しても強力な閉止力を持っています。

製品技術仕様書

停止状態

通電状態（全開状態）

動作説明

型番

ＶＲＦ１０ ／ ＶＲＨ１０ シリーズ

名称

特殊ガス用バルブ ボディ （低・中間圧用）

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６６１４ −３／１２

200212.02

型式・接続・圧力定格
アクチュエータ

SKP１０ シリーズ

機能ＯＮ−ＯＦＦ

補助スイッチ ２００V 型式
無SKP10.11102
有SKP10.11112

１００Ｖ 型式
SKP10.11101
SKP10.11111

バルブボディ

標準タイプ

低圧損タイプ

接続口径

型番

最高使用
圧力( kPa )参考流量(m3/h:空気ΔP=0.1kPa）

検圧
測定口数
Rp 1/4

パイロット
接続口
G3/4

40

VRF10.404

60

29.6

4-

50

VRF10.504

60

48.8

4-

65

VRF10.654

60

72.3

2280

VRF10.804

60

85.4

2280

VRH10.805

30

122.2

41100

VRH10.905

30

197.3

41125

VRH10.915

30281

41

バルブボディ 技術仕様
規格
許容媒体温度
許容周囲温度
取付姿勢
質量
最高使用圧力接続
アクチュエータ： EN１６１ ｃｌａｓｓ Ａ 準拠品： ０〜６０ ℃： −１５〜＋６０ ℃： アクチュエータの向きが水平より下にならないこと： 寸法表に記載： 型番表に記載： ＰＮ１６フランジ （ISO７００５−２）： SKP１０シリーズ （上記型番リストによる）製品技術仕様書

型式・接続・定格

型番ＶＲＦ１０ ／ ＶＲＨ１０ シリーズ

名称

特殊ガス用バルブ ボディ （低・中間圧用）

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６６１４ −４／１２

200212.02

バルブボディ 材質⑤⑥，⑦①⑩,⑪⑫④②,③⑨⑧構成部品

ＶＲＦ シリーズ①

バルブボディ・カバー

鋳鉄 ＧＧ２０(GG20 Cast iron

②

プラグ

リン酸化鉄

Phophated steel③

プラグシール材

ノバプレス

Novapress 200

④

シール材質

バイトン

Viton

⑤ステム

JIS SUS 303 相当

Ｘ12ＣｒＮｉ Ｓ１８ ８⑥ステムシール部

バイトン

Viton

⑦ステムブッシュ

JIS SUS 403F 相当

Ｘ12ＣｒＭｏ Ｓ１７⑧とめネジ

リン酸化鉄

Phophated steel⑨閉止用スプリング

ニッケル・錫コート・スプリング鋼

Nimonic 90 spring steel NiCr20 Co18 Ti⑩

セェフティ・ワッシャ
ロック・ワッシャ

ニッケル・錫コート・スプリング鋼

NiSn spring steel, coated⑪

バルブディスクガイド

ガラス球入強化ＰＢＴポリエステル

PBT polyester,glass ball rein-forced

⑫

ストレーナ

Ｓｔ Ｖ２a ｗｉｒｅ ｍｅｓｈＳｔ Ｖ２a ｗｉｒｅ ｍｅｓｈ

製品技術仕様書

ＶＲＦバルブボディ材
質

型番

ＶＲＦ１０ ／ ＶＲＨ１０ シリーズ

名称

特殊ガス用バルブ ボディ （低・中間圧用）

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６６１４ −５／１２

バルブボディ 材質⑤200212.02

⑥,⑦

⑧
②,③

⑨①⑪④構成部品⑩,⑫

ＶＲＨ シリーズ①

バルブボディ・カバー

鋳鉄 ＧＧ２０GG20 Cast iron

②

プラグ

リン酸化鉄

Phophated steel③プラグシール材

ノバプレス

Novapress 200④シール材質

バイトン

Viton

⑤ステム

JIS SUS 403F 相当

Ｘ12ＣｒＭｏ Ｓ１７⑥ステムシール部

バイトン

Viton

⑦ステムブッシュ

JIS SUS 403F 相当

Ｘ12ＣｒＭｏ Ｓ１７⑧とめネジ

リン酸化鉄

Phophated steel⑨閉止用スプリング

ニッケル・錫コート・スプリング鋼

Nimonic 90 spring steel NiCr20 Co19 Ti⑩

セェフティ・ワッシャ
ロック・ワッシャ

ニッケル・錫コート・スプリング鋼

NiSn spring steel, coated

⑪レバー

リン酸化鉄

Phophated steel⑫レバー軸

ニッケル・錫コート・スプリング鋼

NiSn spring steel, coated

製品技術仕様書

ＶＲＨバルブボディ材質

型番

ＶＲＦ１０ ／ ＶＲＨ１０ シリーズ

名称

特殊ガス用バルブ ボディ （低・中間圧用）

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６６１４ −６／１２

200212.02

ＯＮ−ＯＦＦ用アクチュエータ （ＳＫＰ１０）

機能ＯＮ−ＯＦＦ

補助スイッチ ２００V 型式
無SKP10.11102
有SKP10.11112

１００Ｖ 型式
SKP10.11101
SKP10.11111

１８７〜２６４Ｖ （２００Ｖ仕様）
８５〜１２１Ｖ （１００Ｖ仕様）
電源周波数
５０〜６０Ｈｚ ±６％
消費電力
１３．５ＶＡ
動作頻度
４回／分
動作時間
全開 １７秒以内
全閉 １秒以内
取付姿勢
水平より下向き不可
動作周囲温度−１５〜６０℃
質量
１．２５ Ｋｇ
補助スイッチ（補助スイッチ付仕様の場合）
接点定格
６（２）Ａ ２５０Ｖ ＡＣ max．
設定範囲０〜１００％

Ａ；パル部ボディ配管中心より

電源電圧

接続径
４０Ａ
５０Ａ
６５Ａ
８０Ａ
８０Ａ
１００Ａ
１２５Ａ

製品技術仕様書

型番
VRF10.404
VRF10.504
VRF10.654
VRF10.804
VRH10.805
VRH10.905
VRH10.915

ＳＫＰ１０技術仕様

型番

ＶＲＦ１０ ／ ＶＲＨ１０ シリーズ

名称

特殊ガス用バルブ ボディ （低・中間圧用）

Ａ
235.1
244.1
286.1
294.1
353.1
360.1
368.1

仕様書番号

ＳＬ００７６６１４ −７／１２

作成年月日

200212.02

電気配線
電気配線はＩＶ２□以上の線材を使用して下さい。
電線管導入口のノックアウトは端子ボックスの左右に各一個所あり口径は１９mmです。
尚、ＪＩＳ薄鋼用電線管ＣＴＣ１９を接続できるアダプターをオプションで用意しています。
電気接続と調整
駆動用電源
端子１にはバーナコントローラの遮断弁出力を接続し、端子２は電源の中性相（接地相）を接続します。
駆動用電源は必ずバーナコントローラからの出力を接続し、電源相から補助リレーを介して接続しないで下さい。
補助スイッチ
補助スイッチ付のアクチュエータの場合、端子４，５，６の補助スイッチ端子があります。
スイッチの動作確認の設定は端子台下部の設定ネジⅣで行います。
動作点は時計方向に回す事によりバルブ開方向へ、反時計方向で閉方向に移動します。
例えば、全閉確認の設定を行う場合はアクチュエータ取付後、数回作動させステムとロッドの位置を安定させ、バルブ閉の状態でⅣを一度端子４−６間の抵抗がＯＦＦになるようにして、次に同じＯＦＦからＯＮになる位置に調整します。そして更に調整ネジⅣを１／２回転時計方向に回します。
これは補助スイッチの動作ディファレンシャルを安定させる為の調整です。

アクチュエータの交換・バルブボディへの取付
アクチュエータをバルブボディに取付けるビス（Ｂ）及びワッシャ（Ｃ）はアクチュエータの端子ボックス内に収納されています。
アクチュエータをバルブボディに取付ける際にアクチュエータのロッドとバルブステム（Ａ部）が触れる場合があります。その際にはアクチュエータ上部をバルブに対して押し下げる事によりアクチュエータのロッドは内部に移動しますので、その後ビスによりアクチュエータを固定して下さい。
アクチュエータとバルブボディ間にはシール剤やパッキン等は絶対に使用しないで下さい。
アクチュエータのピストンが完全に上昇している場合バルブステムとロッドの間には約１ｍｍの隙間が発生しますが、一度アクチュエータを通電する事によりこのクリアランスは無くなります。
リミットスイッチの調整はこの後実施して下さい。

製品技術仕様書 電気配線・調整・取付
型番

ＶＲＦ１０ ／ ＶＲＨ１０ シリーズ

名称

特殊ガス用バルブ ボディ （低・中間圧用）

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６６１４ −８／１２

200212.02

ＶＧＧ／ＶＧＦ／ＶＧＨ流量差圧特性

流量係数の換算
流量差圧特性チャートの流量Ｑは比重（ｄｖ＝１．０）の空気、天然ガス、代表的なバイオガスで表記してあります．各種ガスの流量に換算するには，右記の数式を使用します．

QG = f × QA
f =1dv

f ：換算率X
1.22
dv： ＋２２℃における ガス比重（対空気比）

QA：空気流量（ｍ３／ｈ）

X： ガス質量QG：ガス流量（ｍ３／ｈ）

dv =

1.22

dv：ガス比重( Kg / m3)：+ 22℃における空気質量 ( Kg / m3)

製品技術仕様書

流量差圧特性

型番

ＶＲＦ１０ ／ ＶＲＨ１０ シリーズ

名称

特殊ガス用バルブ ボディ （低・中間圧用）（対空気 比）仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６６１４ −９／１２

200212.02

ＶＧＧ外形寸法図
ＶＧＧ１０．

接続径

型番

AB

DEFGG'HJK

L

40

VRF10.404

13--

102

126

200

------

41

19150

50

VRF10.504

13--

107

126

230

--

----

50

19165

65

VRF10.654

16.5

3163

185

290

108

148

95

92

19185

80

VRF10.804

193163

185310

118

158

102

100

19200

接続径

型番

MNP

Q

RSTKg

40

VRF10.404

11088459043636650

VRF10.504

1251024590442427.565

VRF10.654

145

1204590462--15.380

VRF10.804

160

13122.5

45862--17.9（単位：ｍｍ）

製品技術仕様書

VＲＦ外形寸法

型番

ＶＲＦ１０ ／ ＶＲＨ１０ シリーズ

名称

特殊ガス用バルブ ボディ （低・中間圧用）

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６６１４ −１０／１２

200212.02

ＶＲＨ１０ 外形寸法

接続径

型番

A

B

DEF

GG'H

JK

L

80

VRH10.805

153--160

310

102--105

159

19200

100

VRH10.905

163--160

350

102--105

166

19220

125

VRH10.915

173--160

400

102--121

174

19250

接続径

型番

M

NPQRSTKg

80

VRH10.805

160

13122.5458959516.3100VRH10.905

18015722.5458959518.6125

VRH10.915

21018722.5458959523.4（単位：ｍｍ）

製品技術仕様書

ＶＲＨ外形寸法

型番

ＶＲＦ１０ ／ ＶＲＨ１０ シリーズ

名称

特殊ガス用バルブ ボディ （低・中間圧用）

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６６１４ −１１／１２ＩＳＯフランジ 外形寸法 （参考資料）
接続用 ＩＳＯ ７００５−２ による ＰＮ１６ フランジの寸法です。

接続径

ＤK

L2ボルト
穴数

厚さ

40150

110

1941950165

1251941965185

145

1941980200

160

19819100220

18019819125

250

21019819（単位：ｍｍ）

製品技術仕様書

ＩＳＯフランジ外形寸法

型番

ＶＲＦ１０ ／ ＶＲＨ１０ シリーズ

名称

特殊ガス用バルブ ボディ （低・中間圧用）200212.02

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６６１４ −１２／１２

200212.02

ＳＫＰ．．，ＶＧ．．液動式ガス遮断弁の取り扱い注意事項

１．本遮断弁にはそれぞれ最高使用圧力が決められています。それぞれの圧力以下で使用願います。本
遮断弁の上流側に減圧装置が位置する配管系統の場合は異常圧力上昇を検知し、燃焼停止を行う防護回路及び装置を装備する事を推奨します。電気配線作業やその他の作業で実際にガスを必要としない作業をするときは、必ずガスの元コックを閉じてから作業して下さい。
２．バルブ・ボディの配管接続口メクラカバーは配管作業をするまで外さないで下さい。
３．特殊仕様のＶＧ．．バルブボディ以外は都市ガス，天然ガス及びＬＰＧ等の非腐蝕性ガス用です。
４．全閉確認リミット・スイッチは運転前に元コックを閉とし、全閉の位置を正確に確認しているかをチェックして下さい。
５．ＳＫＰ．．への電源は必ず燃焼安全装置の遮断弁出力から配線願います。補助リレーの接点を介して直接電源より使用する事は絶対に行わないで下さい。また，ＳＫＰ．．の消費電力（ＶＡ）と燃焼安全装置の接点容量を確認願います。燃焼安全装置の選定に際しては認定合格品の使用を推奨します。燃焼安全装置の電源接続に際しては，電源相と接地相を必ず確認願います。電気配線に使用する線材は外的要因により絶縁が破損破壊されるおそれのないものを使用願います。
６．遮断弁を配管に取り付ける際は必ず上流配管内の異物を除去するパージを実施願います。
７．定期的にバルブの弁越し漏れ試験を実施願います。外部漏れ試験をする際は電気部品に検査液が入らない様に実施願います。また，アルミを腐蝕する液体での検査は避けてください。
８．ＶＧ．．には，いくつかの圧力検知タップが設けて有ります。使用を開始する前に必ず各タップの増し閉めを願います。
９．ＶＧ．．内部にはメッシュプレートが内蔵されていますが，上流側には必ずガスフィルター（ストレーナ）を装備願います。ＶＧＨ．．にはメッシュプレートが装備されていません。
１０．ガス圧力スイッチを安全規格に準じて装備願います。
１１．配管設計をする際は万一のアクチェータ交換を想定してバルブ取り付け後のメンテナンスに十分なスペースを確保ねがいます。ネジ込み式は上下に３０㎜以上、フランジ式は上下に８０㎜以上必要です。外形寸法図に記載の交換脱着スペースを確保願います。
１２．遮断弁本体の上部に液体がかかる可能性のある場所には設置しないでください。また，配管のサポートを確実に設けて，バルブに応力がかからない様にしてください。
１３．本機器は燃焼安全機器です。絶対に分解しないでください。万一分解をした製品は絶対に再使用しないでください。アクチェータはバルブボディより外して通電しないこと。（破損の原因となります。）
１４．ＳＫＰ２０．．，ＳＫＰ７０．．でガス圧力のフィードバック配管をする際は，必ず金属製の配管材料を使用願います。ＳＫＰ７０．．で炉内圧力の配管を使用する場合は，炉内の結露が配管内に進入しない経路で配管願います。
１５．バルブ本体の側面にガスの流れ方向が表示して有りますので確認願います。
１６．配管とバルブを接続する際は、接続するバルブ側の六角部をレンチで固定すること。反対側より圧力を加えるとバルブ本体をいためることがあります。
１７．シール剤の塗布はネジ先端より２山目から塗布しバルブ・ボディ内へのシール剤の流入がない様に注意して作業願います。
１８．バルブ本体、アクチェータは塗装しないで下さい。塗料がシール部へ進入し外部漏れの原因になります。
１９．本取り扱い注意事項を必要に応じて抜粋し，燃焼装置の見やすい位置に表示願います．

製品技術仕様書

一般取扱注意事項

型番

ＶＲＦ１０ ／ ＶＲＨ１０ シリーズ

名称

特殊ガス用バルブ ボディ （低・中間圧用）