電気工事用防火部材 タイカブラック
R

タイカスール認定 ＆ 評定 一覧

Rタイカスール

タイカスール
単簡
充填

丸穴開口でケーブル・電線管貫通

お好みの充填材を選んで施工できます

容器からラクラク注入、充填。
コーキングガン装着タイプと容器からそのまま出すハンドタイプ。
丸めて詰めるタイプもあります。

壁中空壁スリーブ

床バックアップ
スリーブ

詳
細はこちら

スリーブ工法
製品

タイカスールタイカスール
BP2

国土交通大臣認定

PS060WL-0441

貫通する壁・床の構造

ケーブル 直(導体断面積)(1本あたり)

ＣＤ管

VE管

ＰＦ管

FEP管

壁 70ｍｍ厚以上
中空壁 100ｍｍ厚以上

PS060FL-0809

床 100ｍｍ厚以上

PS060WL-0834

壁 75ｍｍ厚以上

PS060WL-0833

中空壁 75ｍｍ厚以上

PS060FL-0736

床 100ｍｍ厚以上

250ｍｍ2以下

28以下

28以下

36以下

ー42以下

最大開口径 占積率(ｍｍ)(％)φ120以下38.7以下φ150以下51.8以下φ160以下250ｍｍ2以下

42以下
28以下
36以下

36以下

30以下 φ12551.8以下φ133以下38.7以下以下(スリーブ有)ータイカスール（ハンドタイプ）■タイカスール■タイカスール（ハンドタイプ）
アルミパック型■タイカスール
品

番

容量

入数

最小入数

希望小売価格（税抜）

MTKS-27,330■タイカスール（ハンドタイプ）
品
ボトル型

完全に硬化しない半硬化タイプ

番

容量

入数

最小入数

希望小売価格（税抜）

MTKS-2 H

3,670

MTKS-2 HL

7,330●粘土のように丸めて詰めるだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。
●ケーブル変更工事も簡単！施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。

ハーフカット部を切り離して詰めると、壁の規定の深さ（25mm）になります。

床の規定の深さ（50mm）になります。

品

番

容量

入数最小入数

希望小売価格（税抜）

MTKS-BP2

バックアップスリーブで充填量キッチリ

壁 中空壁

床両側充填 25mm×2

片側充填50mm(注)壁の場合バックアップスリーブを使用しなくても認定施工となりますが、必要な充填量を確実に施工できるため、当社としては使用を推奨します。

■充填量の目安（1開口あたり）
適合スリーブ

MTKS-2
MTKS-2H MTKS-BP2
MTKS-2HL

E 19、C19、G 16

9.5

1/32本 1/16本 1/4シート

E 25、C25、G 22

12.5

1/24本 1/12本 1/4シート

MTKS-31S1

E 31、C31、G 28

19

1/16本

1/8本 1/2シート

MTKS-39S1.SS

E 39、C39、G 36

25

1/12本

1/6本 3/4シート

MTKS-51S1E 51、C51

38

1/8本1/4本G 54

43

1/7本2/7本 1.2シート

MTKS-63S1.SS

E 63、C6350

1/6本

1/3本 1.5シート

MTKS-75S1.SS

E 75、C7575

1/4本

1/2本

2/3本 2.5シート

鋼製電線管

MTKS-19S1
MTKS-25S1ーー

G 82

100

1/3本

MTKS-104 S1.SS

G 104

150

1/2本

面倒なモルタル埋め戻しが不要に！

2

壁からの張り出しをゼロにできます！

スリーブ

梁

壁

1本

2シート
4シート

75ｍｍ
以下

穴あけ・埋め戻しの手間を一挙に省力！

1シート

（注）
ケーブル・電線管のサイズや本数によって充填量は変わります。あくまでも、目安としてお使いください。
（注）壁は25mmを両側、床は50mmを片側に充填するので、1開口あたりの充填量は壁・床とも、ほぼ同量です。

当社のボイド管をご使用になれば、スリーブと開口穴の隙間埋め戻しがそれぞれの充填材で行えます。

ケーブルや管が梁等の障害物に当たってしまうとき・・・・

鋼製電線管ボイドが型枠を外したらスリーブに！

充填材ｍℓ換算

当社製スリーブ

6,980

スリーブ無しでもOK！

床は開口に直接バックアップスリーブを挿入！

タイカスール
スリーブ120cm●スリーブ工法に使用します。

突き出し寸法が分かる目盛付。

スリーブ品

認定シール1枚付
認定防火措置工法
国土交通大臣認定●●●●●●

・●●●●●●●●●

PS060WL- ●●●●●●●●● PS060WL- ●●●・●●●●●●●●●●●●●●● PS060WL- ●●●国土交通大臣認定
・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

PS060FL- ●●●●●●●●● PS060FL- ●●●●●●●●● PS060FL- ●●●警告●防火措置部の上に乗る等、施工箇所を破壊する恐れのある行為を行わないで下さい。※開口部が破壊して転落及び火災時に延焼の恐れがあります。
●再施工及び除去する場合はご相談下さい。※火災時に延焼の恐れがあります。

認定取得会社番適合（規格）適合ボイド径（㎜） 内径 入数 最小入数

希望小売価格（税抜）

MTKS-19 S1
MTKS-25 S1
MTKS-31 S1
MTKS-39 S1
MTKS-51 S1
MTKS-63 S1
MTKS-75 S1
MTKS-104 S1

未来工業株式会社

このラベルは上記認定番号通りに正しく施工したことを表示するためのものです。
施工会社は正しく施工したことを確認し、施工会社名及び施工年月をボールペンで記入して見やすい場所に表示して下さい。

960
1,000
1,060
1,280
1,420
1,520
1,860
3,980

スリーブ（半割型）●スリーブ工法に使用します。
ケー20cm
スリーブ

ブ

通線
ル

後で も OK！

割タイプ

挟める 半品

認定シール1枚付
認定防火措置工法

・●●●●●●●●●

国土交通大臣認定
・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

PS060FL- ●●●●●●●●● PS060FL- ●●●●●●●●● PS060FL- ●●●警告

φD●防火措置部の上に乗る等、施工箇所を破壊する恐れのある行為を行わないで下さい。※開口部が破壊して転落及び火災時に延焼の恐れがあります。
●再施工及び除去する場合はご相談下さい。※火災時に延焼の恐れがあります。

認定取得会社番

φD

φD 適合ボイド径（㎜） 入数 最小入数

希望小売価格（税抜）

MTKS-39 SS
MTKS-63 SS
MTKS-75 SS
MTKS-104 SS●●●●●●

PS060WL- ●●●●●●●●● PS060WL- ●●●●●●●●● PS060WL- ●●●●●●●●●●●●●

φD

国土交通大臣認定
・●●●●●●●●●

未来工業株式会社

このラベルは上記認定番号通りに正しく施工したことを表示するためのものです。
施工会社は正しく施工したことを確認し、施工会社名及び施工年月をボールペンで記入して見やすい場所に表示して下さい。

1,540
1,720
2,080
2,600

スリーブ保持具（中空壁用）
確認施工

工と異なりますので製品ご使用の際は所轄行政機関にご確認ください。

●スリーブを壁面に保持し、スリーブと壁の隙間に充填材を施工する場合に使用します。
品

H

仮止めテープ付PB

MTKです。

H適合開口 P
適合スリーブ 適合鋼製
電 線 管 穴径（㎜）⎛ビス止め⎞ B番⎝ ピッチ ⎠

H

入数

希望小売価格（税抜）

MTKS-31 SH

670

MTKS-51 SH

740

MTKS-75 SH

950

MTKS-104 SH

1,190

在庫問合せ品ボイド管（貫通穴あけ用）●スリーブと開口穴の隙間埋め戻しが充填材で行えるボイド管です。
※一般のボイド管としても使用できます。

品

切断の目安に、㎜ピッチでラインが入っています。

3番

MTKS-31 BK
MTKS-39 BK
MTKS-51 BK
MTKS-63 BK
MTKS-75 BK
MTKS-104 BK適合スリーブ

外径入数

希望小売価格（税抜）260280300
340400500タイカスール■ 呼び径に対する適合ケーブル、及び適合樹脂製電線管
呼び192531395154637582104

適合バックアップスリーブ品番
壁 用

床 用

MTKS-19 BW MTKS-19 BF
MTKS-25 BW MTKS-25 BF
MTKS-31 BW MTKS-31 BF
MTKS-39 BW MTKS-39 BF
MTKS-51 BW MTKS-51 BF
MTKS-54 BW MTKS-54 BF
MTKS-63 BW MTKS-63 BF
MTKS-75 BW MTKS-75 BF
MTKS-82 BW MTKS-82 BF
MTKS-104 BW MTKS-104 BF

適合スリーブ品番
スリーブ1

スリーブ(半割型)

MTKS-19S1
MTKS-25S1
MTKS-31S1
MTKS-39S1
MTKS-51S1ー
MTKS-63S1
MTKS-75S1ー
MTKS-104S1ーーーMTKS-39SSーー
MTKS-63SS
MTKS-75SS
ーMTKS-104SS

E 19 、C 19 、G 16
E 25 、C 25 、G 22
E 31 、C 31 、G 28
E 39 、C 39 、G 36
E 51 、C 51
G54
E 63 、C 63
E 75 、C 75
G82
G104

適合樹脂製電線管

適合ケーブル(参考)

適合鋼製電線管

PF管

CD管

VE管

CV 14mm2以下ーーー

CV 3×3.5mm2以下ーーーーー22ー

CV 3×22mm 以下、CVT 22mm 以下

22

PF14

CV 3×38mm2以下、CVT 60mm2以下

CV 3×14mm 以下、CVT 14mm 以下

CD14,CD16 VE14,VE16

PF16以下 CD22以下

VE22以下CV 3×60mm 以下、CVT 100mm 以下

PF22以下 CD22以下

VE22以下CV 3×60mm2以下、CVT 100mm2以下

PF28以下 CD28以下

VE28以下CV 3×100mm 以下、CVT 150mm 以下 PF28以下 CD28以下

2222VE28以下

22VE28以下

22VE28以下

CV 3×150mm 以下、CVT 250mm 以下 PF36以下 CD28以下
CV 3×250mm 以下、CVT 250mm 以下 PF36以下 CD28以下

ミラックハンガー用 壁面固定金具

2個1組●壁貫通部材の支持に使用するミラックハンガーの固定金具です。
●壁面から浮かして固定できるので、開口穴への充填が容易です。
M10アンカー用穴(φ10.5)

タッピンねじ(呼び5)

添付のドリルねじ材

填充

壁面から浮かして固定できるので、開口穴への充填が容易です。

壁面固定金具

鋼製スリーブ(鋼管・配管)

30ｍｍ

ミラックハンガー■電気亜鉛めっき仕様※MN-HKDはステンレス製品

番

MN-HK

適合入数

希望小売価格（税抜）520※FRP製は適合しません。

■溶融めっき仕様品※取付ビスの許容静荷重値が低い場合はその数値を許容静荷重とします。

番

MN-HKD

適合※FRP製は適合しません。

入数

希望小売価格（税抜）910※この商品の価格は1組価格です。

4タイカスール

技術資料

タイカスール

スリーブ工法認 定 条 件（抜粋）●国土交通大臣認定（共通事項）
充填材

タイカスールタイカスールBP2

造

壁・中空壁(PS060WL-0441)

中空壁(PS060WL-0833)

壁(PS060WL-0834)

開口部

円形：φ120mm以下

円形：φ125mm以下

円形：φ160mm以下(注1)

占積率38.7％以下構①準耐火構造(60分)の壁 ・厚さ貫通する
壁・床の構造等

スリーブ

51.8％以下
100mm以上（両面強化せっこうボード重張軽量鉄骨下地間仕切壁(板厚 12.5mm以上)に限る）②耐火構造(60分)の壁（木製下地を除く）
・厚さ 100mm以上③A L C パ ネ ル ・厚さ70mm以上④鉄 筋 コ ンクリート 造 ・厚さ70mm以上①準耐火構造(60分)の壁
・厚さ 75mm以上
両面強化せっこうボード重張
軽量鉄骨下地間仕切壁(板厚 12.5mm以上)に限る①ＡＬＣパネル
・厚さ 75mm以上②鉄筋コンクリート造
・厚さ 75mm以上②耐火構造(60分)の壁（木製下地を除く）
・厚さ 75mm以上

・円筒形金具（半割形状） 内径：φ106.4mm以下
・鋼製電線管（JIS C 8305） 内径：φ106.4mm以下

ケーブル（電線） ・外径：62mm以下・導体断面積：250mm2以下（1本あたり）
電線管

・合成樹脂製可とう電線管(JIS C 8411：CD管、PF管) 外径：CD管φ34mm以下(注2)、PF管φ45.5mm以下
・硬質塩化ビニル管(JIS C 8430：VE管) 外径：φ34mm以下(注1)スリーブをコンクリートに直接埋設する場合、又はスリーブを用いない場合にあっては、開口径：φ106.4mm以下(注2)PS060WL-0833、0834はφ48mm以下

充填材

タイカスールタイカスールBP2造

床(PS060FL-0809)

床(PS060FL-0736)

開口部

円形：φ150mm以下(注1)

構

占積率
貫通する
壁・床の構造等
スリーブ

円形：φ133mm以下(注1)

51.8％以下①Ａ Ｌ Ｃ パ ネ ル②鉄筋コンクリート造

・厚さ・厚さ38.7％以下
100mm以上
75mm以上①Ａ Ｌ Ｃ パ ネ ル②鉄筋コンクリート造

・厚さ・厚さ・円筒形金具（半割形状） 内径：φ106.4mm以下
・鋼製電線管（JIS C 8305） 内径：φ106.4mm以下

ケーブル（電線） ・外径：62mm以下・導体断面積：250mm2以下（1本あたり）
電線管

・合成樹脂製可とう電線管(JIS C 8411：CD管、PF管) 外径：CD管、PF管φ48mm以下(注3)・硬質塩化ビニル管(JIS C 8430：VE管) 外径：φ34mm以下(注1)スリーブをコンクリートに直接埋設する場合、又はスリーブを用いない場合にあっては、開口径：φ106.4mm以下(注3)PS060FL-0736はφ45.5mm以下

5100mm以上
100mm以上

タイカスール
標 準 施工図（抜粋）(PSO60WL-0441のみ）
75mm以下

1 中空壁

中空壁

バックアップスリーブ

75mm以下・スリーブの長さは壁の厚み分あれば可。
・スリーブ必須。

スリーブ

充填材

ケーブル
又は
CD管・
PF管・
VE管

25mm

25mm

2 コンクリート壁、ALCパネル壁(PSO60WL-0441のみ）
75mm以下バックアップスリーブ

スリーブ

・スリーブの長さは壁の厚み分あれば可。
・スリーブなしも可。
・スリーブを直接コンクリート埋設可。

75mm以下

壁

充填材

スリーブ

ケーブル
又は
CD管・
PF管・VE管25mm モルタル 25mm・スリーブと壁の隙間は充填材埋め戻しでも可。

3 コンクリート床、

ALCパネル床

バックアップスリーブ

スリーブ充填材

・スリーブの長さは床の厚み分あれば可。
・スリーブなしも可。
・スリーブを直接コンクリート埋設可。

50mm

床ケーブル
又はCD管・PF管・VE管

6スリーブ
モルタル
埋め戻し

ご注意：パテを使用する場合、施工要領に従って正しく施工してください。必要以上に多く盛り過ぎると落下する恐れがあります。

タイカスール

施工要領

タイカスール

スリーブ工法両側充填 25mm

1 中空壁の場合■スリーブの位置
1 開口 ホルソー等で貫通穴をあけます。

100mm以上

スリーブ
中空壁

スリーブは、任意の位置に固定できます。

スリーブ

また、スリーブは中空壁の厚み以上あればOKです。

中空壁※ただしスリーブの端末が中空壁の中に入ってはいけません。

スリーブ

スリーブ

■スリーブの埋め戻し方法と開口径

2 スリーブ設置

スリーブをスライドさせ、貫通穴に差し込みます。

スリーブ1品番

スリーブ（半割型）
を使用すれば、配線（配管）後にスリーブを設置できます。

中空壁

埋め戻し方法

使用材料必ず充填材で行います

適合鋼製 バックアップ
電 線 管 スリーブ品番

充填材

壁(BW）

スリーブ(半割型）
品番

スリーブ

3 埋め戻し貫通穴の隙間を充填材で埋め戻し、スリーブを壁に固定します。
(両側)

4 配線
（配管）

ホルソー開口径
MTKS-19S1ー

E 19、C19、G 16

MTKS- 19 BW

φ22〜φ28ｍｍ

MTKS-25S1ー

E 25、C25、G 22

MTKS- 25 BW

φ28〜φ35ｍｍ

MTKS-31S1ー

E 31、C31、G 28

MTKS- 31 BW

φ35〜φ41ｍｍ

MTKS-39S1

MTKS- 39 SS

E 39、C39、G 36

MTKS- 39 BW

φ42〜φ47ｍｍ

MTKS-51S1ー

E 51、C51

MTKS- 51 BW

φ54〜φ60ｍｍ

ーーG 54

MTKS- 54 BW

φ63〜φ69ｍｍ

MTKS-63S1

MTKS- 63 SS

E 63、C63

MTKS- 63 BWφ67〜φ73ｍｍ

MTKS-75S1

MTKS- 75 SS

E 75、C75

MTKS- 75 BW

φ81〜φ85ｍｍ

ーーG 82

MTKS- 82 BW

φ91〜φ97ｍｍ

MTKS-104 S1

MTKS- 104 SS

G 104

MTKS- 104 BW

φ115〜φ120ｍｍ

スリーブの固定には・・・・・・スリーブ保持具（中空壁用）の使用により、スリーブの固定とともに、より確実なスリーブ周りの充填材施工が行えます。
※スリーブの端部迄が範囲となります。

スリーブ1
中空壁

スリーブ1

耐火性能上有利と考えますが、確認施工 ※火災の影響によるスリーブのズレが生じにくいため、標準施工とは異なりますので所轄行政機関にご確認の上、ご使用ください。

品番

MTKS-31SH

5 バックアップスリーブをセット、充填

7

ケーブル配線（配管）後、バックアップスリーブをスリーブ両端に差し込み、充填材を隙間なく充 填します。

MTKS-51SH
MTKS-75SH
MTKS-104SH

適合スリーブ

適合鋼製電線管適合開口穴径

MTKS− １９S１

E１９，C１９φ22〜φ28ｍｍ

MTKS− ２５S１

E２５，C２５φ28〜φ35ｍｍ

MTKS− ３１S１

E３１，C３１

φ35〜φ41ｍｍ

MTKS− ３９S１

E３９，C３９φ42〜φ47ｍｍ

MTKS− ５１S１

E５１，C５１

φ54〜φ60ｍｍ

MTKS− ６３S１

E６３，C６３

φ67〜φ73ｍｍ

MTKS− ７５S１

E７５，C７５

φ81〜φ85ｍｍ

MTKS−１０４S１

G１０４φ115〜φ120ｍｍ

ご注意：パテを使用する場合、施工要領に従って正しく施工してください。必要以上に多く盛り過ぎると落下する恐れがあります。

タイカスール
2 コンクリート壁、ALCパネル壁の場合 両側充填 25mm

1 開口70mm以上

ホルソー等で貫通穴をあけます。

■スリーブの埋め戻し方法と開口径埋め戻し方法

使用材料
スリーブ1品番

適合鋼製 バックアップ
電 線 管 スリーブ品番

スリーブをスライドさせ、モルタルで行う場合

充填材で行う場合

モルタル充填材

壁(BW）

スリーブ（半割型）
品番2 スリーブ設置 貫通穴に差し込みます。

コンクリート、ALCパネル壁

スリーブ

スリーブ

ボイド開口

当社ボイド管 コアドリル開口径スリーブ（半割型）
を使用すれば、配線（配管）後にスリーブを設置できます。

MTKS-19S1ー

E 19、C19、G 16

MTKS- 19 BW♯50 φ56ｍｍ

ーφ25■スリーブの位置

MTKS-25S1ー

E 25、C25、G 22

MTKS- 25 BW♯50 φ56ｍｍ

ーφ30

MTKS-31S1ー

E 31、C31、G 28

MTKS- 31 BW♯50 φ56ｍｍ

MTKS-31BKφ35

MTKS-39S1

MTKS- 39 SS

E 39、C39、G 36

MTKS- 39 BW♯50 φ56ｍｍ

MTKS-39BK (※) φ40(※) φ45

MTKS-51S1ーE 51、C51

MTKS- 51 BW♯75 φ81ｍｍ

MTKS-51BKφ55ーーG 54

MTKS- 54 BW♯75 φ81ｍｍ

ーφ65

MTKS-63S1

MTKS- 63 SS

E 63、C63

MTKS- 63 BW♯75 φ81ｍｍ

MTKS-63BK (※) φ65(※) φ70

MTKS-75S1

MTKS- 75 SS

E 75、C75

MTKS- 75 BW♯100 φ107ｍｍ

MTKS-75BK (※) φ80(※) φ85ーーG 82

MTKS- 82 BW♯100 φ107ｍｍ

ーφ90

MTKS-104 S1

MTKS- 104 SS

G 104

MTKS- 104 BW♯125 φ133ｍｍ

MTKS-104BK

φ120

スリーブ

スリーブは、任意の位置に固定できます。

壁スリーブ

また、スリーブは壁の厚み以上あればOKです。

(注)ただしスリー 壁
ブの端末が壁の中に入ってはいけません。 スリーブ

スリーブ(※) スリーブ(半割型)を除く

3 埋め戻し貫通穴の隙間をモルタル、又は充填材で埋め戻し、スリーブを壁に固定します。
(両側)

スリーブを使用しない場合確認施工

4 配線
（配管）

バックアップスリーブのみで施工する場合

埋め戻し

（注）
タイカスール（ハンドタイプも含む）、タイカスー
方法
使用材料
ルBP2を使用する場合は標準施工と異なります
ので所轄行政機関にご確認ください。
（注）パテエースを使用する場合は標準施工となります。 バックアップスリーブ品番

コンクリート、ALCパネル壁

埋め戻しなしバックアップスリーブ

壁(BW）

5 バックアップスリーブをセット、充填ケーブル配線（配管）後、バックアップスリーブをスリーブ両端に差し込み、充填材を隙間なく充填します。

コアドリル等で貫通穴を開口し配線（配管）後、バックアップスリーブを差し込み、充填材を隙間なく充填します。

ボイド開口

コアドリル開口径

MTKS- 19 BW

ー

φ20ｍｍ

MTKS- 25 BW

ー

φ25ｍｍ

MTKS- 31 BWー

φ30ｍｍ

MTKS- 39 BW

ーφ35ｍｍMTKS- 51 BW

ー

φ50ｍｍ

MTKS- 54 BW♯50 φ56ｍｍ

φ55ｍｍ

MTKS- 63 BW

ー

φ60ｍｍ

MTKS- 75 BW

ー

φ75ｍｍ

MTKS- 82 BW♯75 φ81ｍｍ

φ80ｍｍ

MTKS- 104 BW♯100 φ107ｍｍー

ご注意：パテを使用する場合、施工要領に従って正しく施工してください。必要以上に多く盛り過ぎると落下する恐れがあります。

8タイカスール
片側充填 50mm
100mm以上

3 コンクリート床、ALCパネル床の場合

1 開口
ホルソー等で貫通穴をあけます。

■スリーブの埋め戻し方法と開口径埋め戻し方法

使用材料
スリーブ1品番■スリーブの位置
スリーブ

床

スリーブ

スリーブ

スリーブ

スリーブ下部端末を、 また、スリーブは床の厚床下面と合わせます。 み以上あればOKです。

モルタル

床(BF）

スリーブ

ボイド開口

2 スリーブ設置

床

モルタルで行う場合

適合鋼製 バックアップ
電 線 管 スリーブ品番

スリーブ(半割型）
品番

スリーブをスライドさせ、貫通穴に差し込みます。

コンクリート、ALCパネル床

スリーブの端末が床の中に入ってはいけません。

MTKS-19S1ー

E 19、C19、G 16

MTKS- 19 BF♯50 φ56ｍｍ

MTKS-25S1ー

E 25、C25、G 22

MTKS- 25 BF♯50 φ56ｍｍ

MTKS-31S1ー

E 31、C31、G 28

MTKS- 31 BF♯50 φ56ｍｍ

MTKS-39S1

MTKS- 39 SS

E 39、C39、G 36

MTKS- 39 BF♯50 φ56ｍｍ

MTKS-51S1ー

E 51、C51

MTKS- 51 BF♯75 φ81ｍｍ

ーーG 54

MTKS- 54 BF♯75 φ81ｍｍ

MTKS-63S1

MTKS- 63 SS

E 63、C63

MTKS- 63 BF♯75 φ81ｍｍ

MTKS-75S1

MTKS- 75 SS

E 75、C75

MTKS- 75 BF♯100 φ107ｍｍ

ーーG 82

MTKS- 82 BF♯100 φ107ｍｍ

MTKS-104 S1

MTKS- 104 SS

G 104

MTKS- 104 BF♯125 φ133ｍｍ

貫通穴の隙間をモルタルで埋め戻
3 埋め戻し し、スリーブを壁に固定します。

スリーブを使用しない場合バックアップスリーブのみで施工する場合

埋め戻し方法
使用材料

コンクリート、ALCパネル床

埋め戻しなしバックアップ
スリーブ品番

4 配線（配管）
5 バックアップスリーブをセット、充填

バックアップスリーブ

床(BF）

ケーブル配線（配管）後、バックアップスリーブをスリーブ上端に差し込み、充填材を隙間なく充填します。
コアドリル等で貫通穴を開口し配線(配管)後、バックアップスリーブを差し込み、充填材を隙間なく充填します。
・何れの充填材を使用した場合でも標準施工となります。

ボイド開口

コアドリル開口径

MTKS- 19 BF

ー

φ20ｍｍ

MTKS- 25 BF

ー

φ25ｍｍ

MTKS- 31 BF

ー

φ30ｍｍ

MTKS- 39 BF

ー

φ35ｍｍ

MTKS- 51 BF

ー

φ50ｍｍ

MTKS- 54 BF♯50 φ56ｍｍ

φ55ｍｍ

MTKS- 63 BF

ーφ60ｍｍMTKS- 75 BF

ー

φ75ｍｍ

MTKS- 82 BF♯75 φ81ｍｍ

φ80ｍｍ

MTKS- 104 BF♯100 φ106ｍｍ

ー

ご注意：パテを使用する場合、施工要領に従って正しく施工してください。必要以上に多く盛り過ぎると落下する恐れがあります。

10