2021(令和３)年８月30日
送配電網協議会

工務部様

一般送配電事業者

各社様

電源開発送配電ネットワーク㈱様
送研

各支部

様
（一社）送電線建設技術研究会
専務理事

渡邉昌人

「胴ベルト型ランヤード（タイプ１）送研推奨仕様」の制定に伴う，独自仕様を導入されている電力各社様への買換え時，切り替え検討のお願いについて

拝啓

日頃より送研活動にご理解ご協力くださり誠にありがとうございます。

標記について，送電用ハーネス検証分科会では「地上 6.75m 以下の低所作業に使用できる墜落制止用器具」として，「胴ベルト型ランヤード（タイプ１）送研推奨仕様」を制定し，胴ベルト型ランヤード採用時の推奨仕様として，本年４月に送研安全委員会承認の下，送研支部を通じて会員各社にお知らせしております。
これに先立ち独自仕様の胴ベルト型ランヤードを導入された北陸，四国，九州の電力各社様および送研会員各社様におかれましては，仕様の共通化による汎用性，経済性などを踏まえて，数年後の買換え時には送研推奨仕様への切り替えについてご検討くださるようお願いいたします。
敬具記
１．送付書類・「胴ベルト型ランヤード（タイプ１）送研推奨仕様」の制定について（令和 3 年 4 月 23 日：送研安全委員会承認）
以上令和 3 年 4 月 23 日 安全委員会承認

胴ベルト型ランヤード「送研推奨仕様」の制定について（承認伺い）
令 和 ３ （ 2021） 年 ４ 月
送 研
安 全 委 員 会
送電用ハーネス検証分科会
１．はじめに標記について，送研では安全帯（墜落制止用器具）に関する政省令及び JIS 規格の改正と歩調を合わせ，令和元年８月「送電線作業用フルハーネス型墜落制止用器具の基本仕様（送研共通仕様）」を全国統一仕様として定めた。令和２年秋から全国で順次，現場適用が進められてきた。
しかしながら，地上 6.75m 以下（政省令で定める値）の低所作業における，墜落制止機能を備えた安全ロープの選定と使用方法が課題となっていた。
こうした中，複数地域において，低所作業時の墜落制止を目的として胴ベルト型ランヤード（タイプ１）の導入が個別に進められていた。
２．胴ベルト型ランヤード（タイプ１）の有効性
本分科会では「胴ベルト型ランヤード（タイプ１）」の送電線作業における基本的な位置づけについて，検討・審議した結果，① 6.75ｍ以下の低所作業用の墜落制止用器具として政省令等で認められていること。
（法令順守）② 6.75ｍ以下の低所における送電線作業でも墜落制止に有効であること。（安全性）③ 胴ベルトの腰部Ｄ環に接続し使用するため，ワークポジショニング作業が伴う送電線作業には，当該ランヤードを手配するだけで装備が整うこと。（経済性）
等から，足元への取付けは法令違反になる等の課題はあるものの，使用方法を厳守することにより，6.75m 以下の低所における送電線作業用として有効であるとの結論に至った。
３．送研推奨仕様とするための性能等の確認
そこで送研推奨仕様として仕様を定めるために，送電線作業固有の使用方法を考慮した衝撃荷重試験を実施し準拠規格との適合性等について確認した。確認事項を以下に示す。
・低所作業における適応高さの設定（添付書類参照）
・衝撃荷重試験など諸試験結果の準拠規格への適合確認（添付書類参照）
・ショックアブソーバへの適応高さの表示（添付書類参照）
・胴ベルト型ランヤード「送研推奨仕様」の人体側フックについての見解（参考資料参照）
４．特記事項（関係者への周知徹底事項）① 「タイプ１」のランヤードは、政省令により腰より高い位置へ付けることが規定されており、足元への取付けは法令違反となる。
② 作業床の高さが 6.75m 以上の作業では、送研共通仕様のフルハーネス型墜落制止用器具を着用し、フルハーネス用ランヤード（タイプ２）を使用する。
※胴ベルト型墜落制止用器具では法令違反となる。
５．胴ベルト型ランヤード「送研推奨仕様」の確定に関する添付書類
・添付書類：胴ベルト型ランヤード「送研推奨仕様」について（送電用ハーネス検証分科会）※添付書類には，送電用胴ベルト型ランヤード使用図面および試験結果報告書（藤井電工）
及び送電用胴ベルト型ランヤード使用図面および試験結果報告書（サンコー）を収録
・参考資料：その他資料を収録
以上，胴ベルト型ランヤード「送研推奨仕様」の制定について，承認を得たく，送電用ハーネス検証分科会より安全委員会に上申いたします。
以 上

余白

安全委員会上申文書

添付書類

胴ベルト型ランヤードの「送研推奨仕様」について
令和３年４月

送電用ハーネス検証分科会

送研共通仕様のフルハーネス用ランヤードは、作業床の高さが６．７５ｍ以下（政省令で定める値）の作業において落下距離等で不具合が懸念される。そこで、落下距離が短く、６．７５ｍ以下の低所で使用できる胴ベルト型ランヤードについて、「送研推奨仕様（タイプ１のみ）」を新規に定めたので報告する。
１．送研推奨仕様〇ランヤード長さ：１，３００ｍｍ〇タイプ：タイプ１（ＳＡ：第 1 種、４ｋＮ対応）〇ロープ径：φ１２ｍｍ、３つ打ち〇対応質量：１３０ｋｇ※ フック等については地域差があるため特に定めない。
※ 他ランヤード等と区別して管理する必要があるため着色する。
２．適応高さ（地表面等に到達する恐れのない高さ）
ランヤードの構造物側フックは、３．３ｍ以上の離隔を考慮して取り付ける。
※ 適応高さ ＝ 手摺り高さ（ａ）＋落下距離（Ｂ）(下図参照)【算定根拠】① 自由落下距離、落下距離に関する一般的な考え方（ＪIＳ）

・ランヤード長さ（ｃ）：1.7m
・ランヤードと胴ベルトを接続する環の高さ（ｂ）：0.95m
・フックの取付高さ（手摺りの高さ）（ａ）：0.85ｍ
・130kg ショックアブソーバ（第一種）の伸びの最大値（ｄ１）：1.2m
・胴ベルトなどの伸び（ｄ２）：0.7m・ｄ＝ｄ１＋ｄ２
落下距離 Ｂ＝ｃ＋ｄ＋(ｂ－a)＝1.7m＋(1.2m＋0.7m)＋(0.95m－0.85m)＝3.7m
よって一般的なランヤードの場合、地表面等に激突しない適応高さは
ａ＋Ｂ＝0.85m＋3.7m＝4.55m ≒ 4.6m

前述と同様に送研推奨仕様ランヤードの適応高さを検討する。
② ①に基づいた適応高さの検討
ランヤード長さが 1.3m であることから、①と比較しその長さの差分を考慮する。
よって、地表面等に激突しない適応高さは
ａ＋Ｂ＝ ① ―（1.7m－1.3m）＝ 4.6m － 0.4m ＝ 4.2m
③ メーカーの組合せ試験結果に基づいた適応高さの検討
メーカーの組合せ試験における落下距離の最大値を落下距離（Ｂ）として検討
・藤井電工㈱試験の落下距離（Ｂ）：2,290mm（報告書 P5,3,FS-58,①）≒2.3m
・サンコー㈱試験の落下距離（Ｂ）：2,191mm（報告書 P10,(3),B,③） ≒2.2m
2 社の試験結果のうち、大きい数字（藤井電工㈱）を採用する。
よって、落下距離（Ｂ）＝ｃ＋ｄ＋（ｂ－ａ）＝ 2.3m
以上より、地表面等に激突しない適応高さは
ｂ＋Ｂ＝0.95m＋2.3ｍ＝3.25m ≒ 3.3m
※ 腰より高い位置へ付けることから a＝b として算出
上記②③を比較検討した結果、送研推奨仕様ランヤードの適応高さは、安全性より③の３．３m 以上とする。
＜理由＞
・③の場合、墜落制止用器具の使用が必須とならない 2m 未満の高さから、安全にランヤードを取り付けできる。
・②の場合、4.2m の位置にランヤードを付けるには、背伸びをして取り付けるようになり、不安全作業の発生が懸念される。
・③の場合、メーカー試験条件より少しでも上方にランヤードを付けることにより、ショックアブソーバや胴ベルトの伸び及び衝撃荷重が試験結果より小さくなり安全側となる。
３．厳守事項① 「タイプ１」のランヤードは、政省令により腰より高い位置へ付けることが規定されており、足元への取付けは法令違反となる。
② 作業床の高さが６．７５ｍ以上の作業では、送研共通仕様のフルハーネス型墜落制止用器具を着用し、フルハーネス用ランヤード（タイプ２）を使用する。
４．メーカーによる性能試験結果
次ページ以降に「藤井電工株式会社」「サンコー株式会社」2 社のランヤードの性能試験結果報告書を添付する。

以上※２．③の藤井電工㈱試験の落下試験（Ｂ）の下線部は人体側フックを２種類（片手で取外しできるタイプのFS-58を追加）にして組合せ試験を実施した結果を反映（2021年8月24日安全委員会承認）

立 報 №号

2※人体側フックを２種類（片手で取外しできるタイプのFS-58を追加）にして組合せ試験を実施した結果を反映（2021年8月24日安全委員会承認）

承認

確認

担当

１－１ 胴ベルト型ランヤード①
胴ベルト型ランヤードは、作業床高さ 6.75m 以下において胴ベルト型墜落制止用器具を取付設備に接続するためのもので、墜落時に墜落阻止する墜落制止用器具である。

用
途

ランヤードは、タイプ１とし、フックは手すり（高さ 85cm 以上）より上の高さに掛けるものとする。
注:使用者の体重と装備品の合計質量（以下総質量という）が使用可能質量を超えないランヤードを選定する。
・使用可能質量は 130kg 以下とし、総質量 130kg を超過する人は使用しないこと。

【 TBL-1012-33-312-BL 送研推奨型 】 ※人体側フック①FS-33

仕様＊使用可能質量はショックアブソーバの表面に記載。

＊ランヤードは、胴ベルトのＤ環に取ランヤードの人体側フック(③)を付取り付ける。

方法(胴ベルトセット図)（胴ベルト装着は取扱説明書に従うこと）

１－２ 胴ベルト型ランヤード②
胴ベルト型ランヤードは、作業床高さ 6.75m 以下において胴ベルト型墜落制止用器具を取付設備に接続するためのもので、墜落時に墜落阻止する墜落制止用器具である。

用
途

ランヤードは、タイプ１とし、フックは手すり（高さ 85cm 以上）より上の高さに掛けるものとする。
注:使用者の体重と装備品の合計質量（以下総質量という）が使用可能質量を超えないランヤードを選定する。
・使用可能質量は 130kg 以下とし、総質量 130kg を超過する人は使用しないこと。

【 TBL-1012-58-312-BL 送研推奨型 】 ※人体側フック②FS-58

仕様＊使用可能質量はショックアブソーバの表面に記載。

＊ランヤードは、胴ベルトのＤ環に取ランヤードの人体側フック(③)を付取り付ける。

方法(胴ベルトセット図)（胴ベルト装着は取扱説明書に従うこと）

２ ランヤードの試験試験項目

試験方法

ロープの強さ（φ12mm）

構
造物側

全⾧方向の強さ

人体側
①

人体側
②

規格
15.0kN の荷重を加えて破断しないこと（FS-101-2）

11.5kN の荷重を加えて破断しないこと（FS-33）（FS-58）

試験結果

判定①３１．２kN

適合②３０．３kN

適合③３２．２kN

適合①２０．９kN

適合②２１．１kN

適合③１８．５kN

適合①２５．９kN

適合②２３．０kN

適合③２２．７kN

適合①１８．３kN

適合②１８．１kN

適合③１８．９kN

適合(1.0kN 荷重時)①

異常なし
(破断荷重(3mm))

適合

７．３kN

構
造物側

(1.0kN 荷重時)②

異常なし
(破断荷重(3mm))

適合

７．０kN
(1.0kN 荷重時)③（FS-101-2）

異常なし(破断荷重(3mm))

適合

７．３kN
(1.0kN 荷重時)①

異常なし
(破断荷重(3mm))

適合

１．７kN

外れ止め装置の耐力試験（縦荷重）

人体側①1.0kN の荷重を加えて
Φ3.0 ㎜のピンゲージが通らないこと(1.0kN 荷重時)②

異常なし
(破断荷重(3mm))適合

２．３８kN(1.0kN 荷重時)③（FS-33）

異常なし(破断荷重(3mm))適合

１．１７kN(1.0kN 荷重時)①

異常なし
(破断荷重(3mm))適合

３．６７kN

人体側②(1.0kN 荷重時)②

異常なし
(破断荷重(3mm))適合

３．４２kN(1.0kN 荷重時)③（FS-58）

異常なし(破断荷重(3mm))

４．２０kN

適合

試験項目

試験方法

規格試験結果判定(作動しないことの可否)①

可適合(破断荷重)

２２．６kN
ショックアブソーバの作動力及び強さ
タイプ 1

1.5kN の荷重を 2 分間加えて作動しないこと
15.0kN の荷重を加えて破断しないこと(作動しないことの可否)②

可適合(破断荷重)

２１．４kN(作動しないことの可否)③

可適合(破断荷重)

２３．０kN(衝撃荷重※)①

３．６６kN

適合(ショックアブソーバの伸び)

衝撃荷重は 4.0kN 以下であること(2.2kN 以上の平均値)
ショックアブソーバの伸びは1.2m 以下であること

ショックアブソーバの耐衝撃性及び関連性能
重すい重量:130kg
自由落下距離:1.8m(第一種ショックアブソーバ)（※ここでの衝撃荷重は、2.2kN 以上の平均値）

９９５mm(衝撃荷重※)②３．６０kN

適合(ショックアブソーバの伸び)

１０００mm(衝撃荷重※)③３．６９kN(ショックアブソーバの伸び)

１０００mm適合

３ 胴ベルト型組合せ品の試験
耐衝撃荷重試験方法

規格

試験結果

人
体側

FS-33

①

砂のうを保持できること
衝撃荷重は 4.0kN 以
下 で あ る こ と (2.2kN以上の平均値)
ショックアブソーバの伸びは 1.2m 以下である
こと

自由落下距離:1.4m(ランヤード:タイプ 1 , ⾧さ 1.3m)

人
体側

FS-58

②（※ここでの衝撃荷重は、2.2kN 以上の平均値）

判定

保持の可否

可

衝撃荷重※

３．４８kN① 最大衝撃荷重

４．２４kN

ショックアブソーバの伸び

６９０mm

落下距離

２２８５mm

保持の可否

可衝撃荷重※

３．５３kN② 最大衝撃荷重

４．５０kN

ショックアブソーバの伸び

６５５mm

落下距離

２２４０mm

保持の可否

可

衝撃荷重※

３．４８kN③ 最大衝撃荷重

４．３３kN

ショックアブソーバの伸び

６７５mm

落下距離

２２６５mm

保持の可否

可衝撃荷重※

３．３９kN① 最大衝撃荷重

４．０８kN

ショックアブソーバの伸び

７５５mm

落下距離

２２９０mm

保持の可否

可

衝撃荷重※

３．４３kN② 最大衝撃荷重

４．３１kN

ショックアブソーバの伸び

７１５mm

落下距離

２２６０mm

保持の可否

可

衝撃荷重※

３．４２kN③ 最大衝撃荷重

４．２０kN

ショックアブソーバの伸び６８５mm

落下距離

２２３０mm

適合

適合

適合

適合

適合

適合

試料
③試料
②試料
①

ショックアブソーバ単体の落下試験

添付資料-１ (オシログラム)
胴ベルト型組合せ品の落下試験(人体側フック①FS-33)

胴ベルト型組合せ品の落下試験(人体側フック②FS-58)

添付資料-２ （写真）
・引張試験
試験項目

引張開始前

規格値時の状態

試験後の状態

ショックアブソーバの作動力及び1.5kN 負荷時

引張試験

15kN 負荷時
（試料①）

（試料①）

（左から順に試料①,②,③）

落下前

落下後試験後の状態

（試料①）

（試料①）

（左から順に試料①,②,③）

・耐衝撃性及び関連性能試験
試験項目

ショックアブソーバの耐衝撃性及び関連性能試験

試験項目

落下前

落下後

試験後の状態

（試料①）

（試料①）

（左から順に試料①,②,③）

（試料①）

（試料①）

（左から順に試料①,②,③）

胴ベルト型組合せ品の耐衝撃性
及び関連性能試験(人体側フック①FS-33)

胴ベルト型組合せ品の耐衝撃性
及び関連性能試験(人体側フック②FS-58)

以 上技術資料No. F2317号＜製造年月＞フックまたはバックルに表示

1.8m
最大自由落下距離
3.3m（ランヤード長さ1.3ｍの場合）
落 下 距 離適応高さ＜送研設定＞ 3.3m以上（手摺高さ＋落下距離の実力値）

表記案（以下のように修正）

落下距離＜メーカー社内規定により算出＞
ショックアブソーバの伸びが規格範囲内最大の1.2mと想定したときの落下距離

適応高さ＜送研設定＞
手摺高さ＋落下距離の実力値
性能試験での落下距離の実力値を使用
ショックアブソーバの伸びは規格範囲内最大までは伸びていない想定

第4回 送電用ハーネス検証分科会での胴ベルト型ランヤード＜送研推奨仕様＞のショックアブソーバへの「適応高さ＜送研設定＞」追記要望を受けての案

胴ベルト型ランヤード＜送研推奨仕様＞のショックアブソーバ表記案

技資№21-012

一般社団法人 送電線建設技術研究会
送電用ハーネス検証分科会

様

送電用 胴ベルト型ランヤード
仕様図面および試験結果報告書

２０２１年４月７日

サンコー株式会社
技術部
本社〒532-0033
大阪市淀川区新高 1 丁目 14 番 7 号
TEL.06－6394－3541㈹FAX.06－6395－0041

承認

確認作成

1-1 胴ベルト型ランヤード A(構造物側：回転式 人体側：固定式)
胴ベルト型ランヤードは、作業床高さ 6.75m 以下の高さにおいて胴ベルト型墜落制止用器具を取付設備用途など(構造物)に接続するためのもので、墜落時に墜落制止するものである。
ランヤードはタイプ１とし、フックは手すり(高さ８５ｃｍ以上)より上の高さに掛けるものとする。
〔注〕・使用者の体重と装備品の合計質量（以下総質量という）が使用可能質量を超えないランヤードを選定する。
・使用可能質量は 130kg 以下とし、総質量 130kg を超過する人は使用しないこと。

【送電用 胴ベルト型ランヤード A TL-PF130】（使用可能質量 130kg 以下用）

仕様

＊使用可能質量はショックアブソーバの表面に記載。

＊ランヤードは、胴ベルトのＤ環にランヤ取ードの人体側フック(20A フック)を取り付付ける。

方法(胴ベルトセット図)（胴ベルト装着は取扱説明書に従うこと）-1-

1-2 胴ベルト型ランヤード B(構造物側：回転式 人体側：回転式)
胴ベルト型ランヤードは、作業床高さ 6.75m 以下の高さにおいて胴ベルト型墜落制止用器具を取付設備用
途など(構造物)に接続するためのもので、墜落時に墜落制止するものである。
ランヤードはタイプ１とし、フックは手すり(高さ８５ｃｍ以上)より上の高さに掛けるものとする。
〔注〕・使用者の体重と装備品の合計質量（以下総質量という）が使用可能質量を超えないランヤードを選定する。
・使用可能質量は 130kg 以下とし、総質量 130kg を超過する人は使用しないこと。

【送電用 胴ベルト型ランヤード B TL-PP130】（使用可能質量 130kg 以下用）

仕様

＊使用可能質量はショックアブソーバの表面に記載。

取付方＊ランヤードは、胴ベルトのＤ環にランヤ

法ードの人体側フック(DJR フック)を取り付ける。

(胴ベルトセット図)（胴ベルト装着は取扱説明書に従うこと）-2-2

性能品名項目

引張
胴ベル
ト型
ラン
ヤード試験

強さ等

試験方法

準拠規格等

ロープの強さ（Φ12 ㎜）

15.0kN 以上

3.1①

JIS T 8165:2018

ジョイント環の強さ

11.5kN 以上

3.1②

JIS T 8165:2018

11.5kN 以上

3.1③

JIS T 8165:2018

1.0kN 以上

3.1③

JIS T 8165:2018

1.5kN で作動しないこと
15.0kN 以上

3.1④

墜落制止用器具の規格

3.1④

墜落制止用器具の規格

3.2①

JIS T 8165:2018

フックの強さ(No.14L-1)(№20A)

全長方向
外れ止め装置(縦荷重)

ショックアブソーバの作動力および強さ

耐衝撃性試験

最大衝撃荷重 8.0kN 以下
ショックアブソーバ 平均衝撃荷重 4.0kN 以下
単体
ショックアブソーバの伸びは 1.2m 以下
最大衝撃荷重 8.0kN 以下
平均衝撃荷重 4.0kN 以下
胴ベルト型
ショックアブソーバの組合せ品
伸びは 1.2m 以下-3-3.1 部品検査
①ロープ類
第１図のように、試験片の両端をアイ加工または試験片両端の全幅をチャック、その他の方法でつかみ、試験部分の間隔をロープ径の 30 倍以上として引張試験機によって力を加える。
[規格値：15.0kN 以上]（ランヤード）第１図

ロープの強さの検査方法【検査結果】品

名

ランヤード

ロープ径 試料数

破断荷重(kN)

Φ12 ㎜

31.70～31.96

３②環類
第２図のように、環に引張用金具をかけ、引張試験機によって力を加える。
[規格値： 11.5kN 以上]

第２図

環類の強さの検査方法【検査結果】
品

名

ジョイント環試料数

破断荷重(kN)

３24.30～26.10-4-

③フック・全長方向の強さは、第３図のようにフックのかぎ部とランヤードの通し孔とに引張用金具をかけ、引張試験機によって力を加える。
[規格値： 11.5kN 以上]（No.14L-1）
第３図（No.20A）
フックの全長方向の強さ検査方法(DJMR)

・外れ止め装置の耐力試験（縦荷重）は、第４図のように開口部を上向きにして固定ジグにフックをセットし、外れ止め装置に対して垂直に、かつ、できるだけカギ部先端に近づけた位置で、1.0kN の力を加える。そのとき外れ止め装置とカギ部先端との隙間にΦ３㎜のピンゲージを外れ止め装置に対して垂直に通したとき、ピンゲージが通らないことを確認する。

（No.14L-1）
第４図（No.20A）
外れ止め装置の耐力試験（縦荷重）検査方法【検査結果】型式

破断荷重(kN)

φ3mm ピンゲージの通過

全長方向

縦荷重

試料数

No.14L-1

３27.9～28.6

通過せず

No.20A３

22.3～23.4

通過せず

DJMR

３

18.6～19.6

通過せず

-5-

(DJMR)

④ショックアブソーバ
・ショックアブソーバの作動力および強さ試験は、第５図のように、ショックアブソーバの両端に引張用金具をかけ、引張試験機によって 1.5kN の力を２分間加えショックアブソーバが作動していないか確認する。
その後完全に伸びきるように力を加える。
[規格値：11.5kN 以上]

第５図 ショックアブソーバの作動力の検査方法
・ショックアブソーバの耐衝撃性試験方法は、第６図のようにショックアブソーバの一方の端部をテストランヤードに取付け、それに重すいを連結し、他方にロードセルと連結する。重すいを 1.8m 吊り上げ、ロードセルの支持部と重すいの支持部との水平距離が 300 ㎜以下になるようにし、重すいを落下させる。（テストランヤード：ワイヤ径 Φ9～10 ㎜、長さ 2400±25 ㎜）[規格値：平均衝撃荷重 4.0kN 以下、ショックアブソーバの伸び 1.2m 以下]（第一種試験方法）
第６図 ショックアブソーバの耐衝撃性能の検査方法【検査結果】

ショックアブソーバ種類

試料数

ランヤード

３

作動力強さ

作動しない
ことの可否

破断荷重(kN)

可21.40～21.95-6-

最大衝撃荷重(kN)

耐衝撃性
平均衝撃荷重(kN)

伸び（㎜）4.64～5.18

3.74～3.82712～815

3.2 製品検査①ランヤードとの組合せの耐衝撃性
第７図のように、標準仕様の胴ベルトを重錘に取付け、ランヤードの一端を胴ベルトの環に連結し、フックをロードセルに連結する。ロードセルを構造物にかけ、吊り上げるだけ吊り上げる（1.4ｍ）。構造物の支持部と重錘の支持部との水平距離が 300 ㎜以下になるようにし、落下させる。
[規格値：平均衝撃荷重が 4.0kN 以下、ショックアブソーバの伸びは、1.2ｍ以下]

第７図・重錘質量 130kg を使用する。
標準仕様のフルハーネスとランヤードの組合せ耐衝撃性の検査方法【検査結果】
ランヤード
試料数

各３項

目
AB

最大衝撃荷重(kN)

4.54～5.12

4.33～4.43

平均衝撃荷重(kN)

3.50～3.55

3.36～3.39

ショックアブソーバの伸び（㎜）425～445490～525-7-4 胴ベルト型ランヤード試験（１）胴ベルト型ランヤードの単体試験
試験結果

判定

① 31.70kN

適合② 31.70kN

適合③ 31.96kN

適合① 25.60kN

適合② 24.30kN

適合③ 26.10kN

適合① 28.00kN

適合② 28.60kN

適合③ 27.90kN

適合① 23.10kN

適合② 22.30kN

適合)③ 23.40kN

適合

(試験項目

試験方法

① 19.60kN

適合② 18.60kN

適合③ 19.00kN

適合① 異常なし適合② 異常なし適合③ 異常なし適合① 異常なし適合② 異常なし適合③ 異常なし適合① 異常なし適合② 異常なし適合③ 異常なし適合

ロープの強さ規格(φ12 ㎜)ジョイント環の強さ

15.0kN 以下の力で破断しないこと

11.5kN 以下の力で破断しないこと(ジョイント環)

構
造物
側

11.5kN 以下の力で破断しないこと(No.14L-1)(

フック全長方向の強さ

ラン人
ヤ
ー体ド側
Ａ

ラン人
ヤ
ー体ド側
Ｂ

11.5kN 以下の力で破断しないこと(No.20A)

11.5kN 以下の力で破断しないこと(DJMR))

構
造物
側

1.0kN の荷重を加えた時に φ3 ㎜のピンゲージが通らず、外れ止め装置の機能を失ってないこと(No.14L-1)(

外れ止め装置の耐力試験(縦荷重)

ラン人
ヤ
ー体ド側
Ａ

1.0kN の荷重を加えた時に φ3 ㎜のピンゲージが通らず、外れ止め装置の機能を失ってないこと)(No.20A)

(

ラン人
ヤ
ー体ド側
Ｂ

1.0kN の荷重を加えた時に φ3 ㎜のピンゲージが通らず、外れ止め装置の機能を失ってないこと)(DJMR)-8-（２）胴ベルト型ランヤードの単体試験
試験項目

試験方法

規格

試験結果

判定

(作動しないことの可否)①

可(破断荷重)適合21.57kN(作動しないことの可否)

ショックアブソーバの作動力及び強さ

1.5kN にて 2 分間作動せず、15.0kN 以下の力で破断しないこと②

可(破断荷重)適合21.95kN(作動しないことの可否)③

可(破断荷重)適合21.40kN(最大衝撃荷重)4.64kN①(平均衝撃荷重)

3.74kN適合(SA の伸び)800mm

最大衝撃荷重は 8.0kN 以下(最大衝撃荷重)5.18kN

ショックアブソーバの耐衝撃性及び関連性能

平均衝撃荷重は 4.0kN 以下②(平均衝撃荷重)

3.76kN適合(SA の伸び)ショックアブソーバの伸びは 1.2m
以下

815mm
(最大衝撃荷重)5.15N③(平均衝撃荷重)

3.82kN(SA の伸び)自由落下距離：1.8m712mm-9-適合

（３）胴ベルトとランヤードの組み合わせ試験
試験項目

試験方法

規格

試験結果

判定

(最大衝撃荷重)5.12kN(平均衝撃荷重)①3.55kN(SA の伸び)適合

425mm(落下距離)

2108 ㎜(最大衝撃荷重)

ラン
ヤードＡ

4.82kN(平均衝撃荷重)②3.54kN(SA の伸び)適合

425mm(落下距離)

2057 ㎜(最大衝撃荷重)4.54kN(平均衝撃荷重)③
最大衝撃荷重は 8.0kN 以下

3.50kN(SA の伸び)適合

445mm(落下距離)

胴ベルト型組合せ品の平均衝撃荷重は 4.0kN 以下

2074 ㎜(最大衝撃荷重)

耐衝撃性及び関連性能

4.39kN

ショックアブソーバの伸びは 1.2m 以下(平均衝撃荷重)①3.39kN(SA の伸び)適合

510mm(落下距離)

2166 ㎜(最大衝撃荷重)

自由落下距離：1.4m

ランヤードＢ

4.43kN(平均衝撃荷重)②3.38kN(SA の伸び)適合

490mm(落下距離)

2162 ㎜(最大衝撃荷重)4.33kN(平均衝撃荷重)③

3.36kN(SA の伸び)525mm(落下距離)

2191 ㎜- 10 -

適合添付資料(試験写真・オシログラフ)
ショックアブソーバ単体の落下試験[落下試験前][落下試験後]
①

試験後

グラフ

②
試験後

グラフ

③
試験後

グラフ

- 11 -

ランヤード A 胴ベルト組合せ品の耐衝撃性及び関連性能試験
試験状態

①
試験後

グラフ

②
試験後

グラフ

③
試験後

グラフ

- 12 -

ランヤード B 胴ベルト型組合せ品の耐衝撃性及び関連性能試験
試験状態

①
試験後

グラフ

②
試験後

グラフ

③
試験後

グラフ

- 13 -

胴ベルト型ランヤードのショックアブソーバの表示について[ショックアブソーバシール]
以上- 14 -

余白参考資料

胴ベルト型ランヤード（送研推奨仕様）の概要〇送研推奨仕様の基本事項（詳細は2021年4月23日安全委員会承認資料による）・ランヤード長さ：１，３００mm
・タイプ：タイプ１（組合せ品の衝撃性能及び関連性能：ＳＡ第１種，４ｋＮ以下）
・ロープ径：Φ１２ｍｍ，３つ打ち・対応質量：１３０ｋｇ
・組合せ品の衝撃荷重試験における落下距離：２．３ｍを超えないこと
以上の条件に基づき適応高さを３．３ｍ（≒手摺り高さ０．９５ｍ＋落下距離２．３ｍ）以上とした※フックについては地域差があるため特に定めていない〇胴ベルト型ランヤードの概要図〇送研推奨仕様案と先行導入している地域独自仕様のサイズ等の比較※送研推奨仕様では,フックの型式は定めていないことを明確にした（2021年8月24日安全委員会承認）