NO.KT230138-A 「屋上防水対応型植栽用フレーム設置工法」

太陽光発電と屋上緑化のコラボシステム
持続可能な屋上の有効活用

Feature01

多様な汎用性
全て同一の基礎（ベース）・設置間隔（ピッチ）を採用したことで ソーラーパネル発電・屋上緑化のユニットを自由に選択！ 設置後の変更も可能。

スナゴケ 土壌植物

〃〃〃

1506

ソーラーパネル〃

３
つの主な特長〃NETIS 登録特許第7289159号「緑化システム及びそれに用いられる植栽ユニット」

1506

特 許 取得

1506

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

1506

同一のピッチを採用
1506mｍ間隔でベースを配置。
緑化システムの「スナゴケ」の場合は軽量のため、1 つ飛ばしでベースを設置します。
※一部のメーカーのソーラーパネルには対応できないものがあります。

レ ー ル 式 植 栽 ト レ ー 台を採用したことで生まれる メリット
Merit

１Merit2

屋上用途への柔軟な対応

メ ン テ ナ ン ス性 の 向 上

・「コケ」と「土壌植物」「野菜」のトレーの共用。

・植栽トレーと屋上防水のメンテナンスや調査をそれぞれ破壊することなく独立して行うことができます。
植栽トレーは再利用でき次回の修繕コスト削減に繋がります。

・ 同一の基礎ベースと同一ピッチを採用することでソーラー発電パネル・コケ・土壌植物・野菜の4種設置可能！
Merit3

FeatureMerit4

防水層延命効果

排水遅延効果・植栽トレーが宙に浮き防水層に接していない為防水層への防根対策が必要ありません。

・コケの場合、土壌の替わりに吸水層を設け、雨水を保水できる為、一定期間排水を遅延させることができます。

・防水層表面が乾燥状態となり、紫外線劣化防止を含め防水層の延命に繋がります。

・またその水が大気に蒸散する際に周囲の熱改善が見込めます。

02

Feature

防水責任の明確化

03

ベース・植栽トレーの共用

屋上防水の責任範囲 が植栽トレーの共用 により明確化されている ので安心！

「コケ」「土壌植物」「野菜」を自由に選択。

太陽光発電・緑化システムの責任範囲【 屋上有効活用 】
ベースの共用緑地面積の確保

植栽トレー台

新築及び屋上改修時
屋上活用提案

屋上緑化

ソーラーパネル発電
植栽トレーの共用

ベースブラケット

ベースプレート
ベースプレートを含めた防水範囲

ベース

野 菜

土壌植物

コ ケ

防水層
根の浅い野菜やハーブ

灌水植物

無灌水植物

自由に選択が可能
基礎（ベース）までで防水層が完結するため、基礎から上部の基礎（ベース）と植栽トレーを共用することで、屋上活用の選択範囲

用途に関係なく防水の責任（漏水保証）が明確になりました。

が広がり、目的に応じて「、太陽光発電」
・「コケ」・「土壌植物」
・「野菜」の中から自由に選ぶことができます。
また、設置後に変更することも可能です。

Our Mission

企業使命

Robustoの屋上の有効利用システムは多様性とメンテナンス性を考慮したシステムです。
防水層のメンテナンス性を重視した屋上の有効活用に取り組みます。
スナゴケは過酷な環境には仮死状態で耐え、枯死することがなく、北半球のどこにでもある植物です。
日光を好み、乾燥に強く、根もなく土壌も必要ありません。
肥料も必要なく雨水や大気中の湿気で育ち、灌水や刈り込み等のメンテナンスが必要ないため維持管理が基本的に不要です。
二酸化炭素の吸着量は杉や檜の10倍以上といわれ、一般的な植物のように二酸化炭素を排出しないため地球温暖化対策には効果的です。
屋上緑化に使用する場合、質量が軽く防根対策が必要ないため建物に優しく、またスナゴケ

メンテンスフリーでありランニングコストを抑えることが可能です。
その他にも断熱効果や蒸散効果が期待できます。

Whatʼs SUNAGOKE?
スナゴケは土壌が必要なく雨水のみで育つため垂直面の緑化には最適です。
従来のコケによる緑化は、予め休耕地等で生育させた苔を必要な形状にカットしたものを使用するため生育期間（納期）がかかり、急な大面積への供給対応が難しい状況がありました。
弊社のシステムでは苔の成長を待たず、屋上で種苔を成長・繁殖させることができるため効率的な供給対応が可能となりました。

Flow

緑 化システムの主な工程

コケトレー(ユニット)

C型金物

Step 01

Step 02

Step 03

Step 04

屋上等にベースを約3ｍ四方に4個設け、中央部に１個、計５個を設置。

ベースの上に長さ3ｍのアルミ製H型金物を３本架けます。

同材料を直角方向に等間隔（0.5ｍピッチ）に7本架け、その間にトレーをスライド式に挿入し、合計36枚のトレーを設置します。

トレー挿入方向両端部にアルミ製Ｃ型金物でスライド方向の移動を拘束することで上下左右の動きを固定します。

（※土壌植物の場合は中間に追加、合計９個設置）［ 大阪本社 ］［ 寝屋川倉庫 ］〒541-0046 大阪市中央区平野町1-6-10〒572-0856 大阪府寝屋川市宇谷町10-10

TEL : 06-6201-2304 FAX : 06-6201-2291

TEL : 072-821-0150 FAX : 072-821-7578

Step 05
アルミ製カバーとコーナーカバーを取付け、9㎡を1ユニットとしています。

［ 埼玉研究所 ］〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6-10-24

https://robusto.jp/※本カタログの記載内容については、予告無しに変更する場合がありますので、予めご了承願います。

2023/10/12 14:11

netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/dtlprint?regNo=KT-230138

新技術
新技術概要説明情報

2023.10.12 現在

NETIS登録番号 KT-230138-A
技術名称 屋上防水対応型植栽用フレーム設置工法
事後評価 事後評価未実施技術
テーマ設定型比較表への掲載 無受賞等
事前審査・事後評価
技術の位置付け（有用な新技術）
旧実施要領における技術の位置付け
活用効果調査入力様式

建設技術審査証明※
事前審査

活用効果評価

推奨技術

準推奨技術

活用促進技術(旧)

評価促進技術

設計比較対象技術

活用促進技術少実績優良技術-A

活用効果調査が必要です。

適用期間等
上記※印の情報と以下の情報は申請者の申請に基づき掲載しております。

申請情報の最終更新年月日：2023/10/04

概要
副題 植栽ユニットの簡易な着脱が可能な屋上防水対応型植栽用フレームに関する技術
分類 1 建築 － 植栽工事
分類 2 建築 － その他
分類 3
分類 4
分類 5
区分 工法

https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/dtlprint?regNo=KT-230138

1/14

2023/10/12 14:11

netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/dtlprint?regNo=KT-230138①何について何をする技術なのか？
・植栽用フレームを建物屋上に設置することにより、植栽ユニットの簡易な着脱が可能とする屋上防水対応型植栽用フレーム設置
工法②従来は、どのような技術で対応していたのか？
・屋上露出防水層へ植栽ユニットの貼付けによる設置③公共工事のどこに適用できるのか？
・建物の新築、修繕、改築工事における屋上植栽関連工事④その他
１）本資料において、屋上露出防水層には防水シート以外に塗膜防水など一般的な防水層が含まれ、かつ防水層がコンクリート等に覆われることなく曝露状態に設置されている状態を指す。
２）本資料においては、植栽ユニットにはコケタイプ、土壌植物新技術の全体構成及び活用効果イメージタイプ（灌水植物、無灌水植物）の中から選択する。
３）新技術の植栽用フレームに設置する植栽ユニットの単位としては、トレー内の土壌に種コケ又は土壌植物（灌水植物、無灌水植物）を選択するケースがある。
４）従来技術の課題としては以下の点が挙げられる。
・屋上露出防水層の破損状況等の目視点検においては、植栽ユニットの移動時に屋上露出防水層を已む無く損壊する作業を伴うため、事実上点検作業が不可能な状態にある。
・屋上露出防水層の補修、取替にあたり、屋上露出防水層の撤去作業に伴い植栽ユニットの破損を伴うために、有効活用されていた既存の植栽ユニットの再利用が困難となるため廃棄処分となり、資源の有効活用に繋がらない。
・植栽ユニットとの直接の接合により、植栽ユニット部分周辺に雨水や湿気が籠ることによる防水層の耐久性への影響が懸念される。

1ユニット（縦3012×横3012mm）における構成材料一覧
構成材

内容

数量

摘要

植栽用フレーム

H型フレーム3012×100×h38mm・4.952Kg

10本

植栽ユニットの移動、設置に使用、アルミレールにより構成

台座(C型）

C型レール3012×50×h38mm・

2本

サイドカバー

3012×184.7×h56mm・4.518Kg

2.756Kg
4本4隅コーナーカバー出隅(Φ10mm×4か所、中5個

ベースブラケット

角材□80

ソーラーベースW70

本体h276mm（標準高さ（調整 5個高さ0～30mm）） 底辺Φ128mm防水ベース Φ250mm

PVアンカーW60

径8×長さ60mm

央Φ13mm×1か所）

20本

断熱防水の場合に使用、市販品（他社製品）を使用
市販品（他社製品）を使用

新規性及び期待される効果

https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/dtlprint?regNo=KT-230138

2/14

2023/10/12 14:11

netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/dtlprint?regNo=KT-230138①どこに新規性があるのか？（従来技術と比較して何を改善したのか？）・植栽ユニットを屋上露出防水層面に直接接着し固定する方法か
ら、植栽ユニットの簡易な着脱が可能な植栽用フレームを採用した設置方法に変更した②期待される効果は？（新技術活用のメリットは？）
植栽ユニットの簡易な着脱が可能な植栽用フレームを採用した設置方法に変更したことにより、以下の効果が期待できる。
・屋上露出防水層の点検にあたり、植栽ユニットの植栽用フレーム上の簡易な移動のみで、屋上露出防水層を破損することなく屋点検、維持補修時における各技術の活用イメージ

上露出防水層の損壊範囲の特定、点検が可能となるため、屋上露出防水層の点検作業が可能となる（施工性）。
・屋上露出防水層の補修、取替にあたり、植栽ユニットの植栽用フレーム上の簡易な移動のみで、屋上露出防水層の補修、取替作業が可能であるため、屋上露出防水層の補修、取替作業が効率化する（施工性）。また、同施工性の向上により作業工程が短縮する（工程）。
・屋上露出防水層の補修、取替にあたり、屋上露出防水層の補修、取替作業が効率化することにより、工程短縮による植栽ユニット撤去復旧時の労務費の負担軽減、さらに新設の植栽ユニットに要する材料コストの負担がないため、屋上露出防水層の経済性が向上する（経済性）。
・屋上露出防水層の補修、取替にあたり、屋上露出防水層の撤去作業に伴う植栽ユニットの破損がなく、植栽ユニットの植栽用フレーム上の移動で着脱が可能となるため、産業廃棄物の発生の抑制に繋がり既存の植栽ユニットの有効活用が図れる（周辺環境への影響）。
・既存の植栽ユニットのタイプを変更するにあたり、屋上露出防水層を毀損することなく植栽ユニットの植栽用フレーム上の移動のみで取替が可能となり、植栽ユニットのメンテナンス作業が効率化する（施工性）。
・植栽ユニットと屋上露出防水層との接着が無くなることから、植栽ユニット部分周辺に雨水や湿気が籠らないために、屋上露出防水層面の長寿命化につながる（品質）。
③その他
・特になし

各技術の既存露出防水層、植栽ユニットへの影響作業内容

新技術

従来技術

点検作業

屋上露出防水層、植栽ユニットの破損無し 屋上露出防水層、植栽ユニットの破損あり

補修作業

植栽ユニットの破損なし

植栽ユニットの破損あり

適用条件
①自然条件
・特になし
②現場条件
・ベースプレートをアンカー打設可能な個所があること③技術提供可能地域
・技術適用地域に制限なし④関連法令等
・特になし
適用範囲

https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/dtlprint?regNo=KT-230138

3/14

2023/10/12 14:11

netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/dtlprint?regNo=KT-230138①適用可能な範囲
・陸屋根に適用すること・縦3012㎜かつ横3012㎜を超える設置範囲（新技術の設置ユニット範囲）を確保できること②特に効果の高い適用範囲
・植栽ユニットの長期間使用を予定する屋上緑化対策個所③適用できない範囲
・勾配屋根に適用すること・縦3012㎜以下又は横3012㎜以下の設置範囲となること
留意事項
①設計時
・1ユニットを設置する単位として、サイドカバーをつけて設置する場合は、縦3181.2㎜かつ横3181.2㎜を超える設置範囲であることを確認すること
②施工時
・特になし
③維持管理時・特になし④その他
・断熱防水に使用する場合は、ソーラーベースW70（PVアンカーW60）を採用し、非断熱防水に使用する場合は、ソーラーベースＳ（ＰＶアンカー40）を採用すること

https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/dtlprint?regNo=KT-230138

4/14

2023/10/12 14:11

netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/dtlprint?regNo=KT-230138

従来技術との比較
活用の効果比較する従来技術 ・屋上露出防水層へ植栽ユニットの貼付けによる設置
項目
経済性活用の効果向上(38.31％)

同程度低下

比較の根拠
新技術は、屋上露出防水層の補修、取替にあたり、屋上露出防水層の補修、取替作業が効率化することにより、工程短縮による植栽ユニット撤去
復旧時の労務費の負担軽減、さらに新設の植栽ユニットに要する材料コストの負担がないため、屋上露出防水層の経済性が向上する

工程短縮(29.91％)

同程度

増加

新技術は、屋上露出防水層の補修、取替にあたり、植栽ユニットの植栽用フレーム上の簡易な移動のみで、屋上露出防水層の補修、取替作業が可能であるため、屋上露出防水層の補修、取替作業の効率化により作業工程が短縮する

品質向上

同程度

低下

新技術は、植栽ユニットと屋上露出防水層との接着が無くなることから、植栽ユニット部分周辺に雨水や湿気が籠らないために、屋上露出防水層面の長寿命化につながる

安全性

向上

同程度

低下

施工性向上

同程度

低下

新技術は、屋上露出防水層の点検作業が可能となること、さらに屋上露出防水層の補修、取替作業の効率化及び植栽ユニットのメンテナンス作業の効率化により、施工性が向上する

周辺環境への影響

向上

同程度

低下

新技術は、屋上露出防水層の補修、取替にあたり、屋上露出防水層の撤去作業に伴う植栽ユニットの破損がなく植栽ユニットの植栽用フレーム上の移動で着脱が可能となるため、産業廃棄物の発生の抑制に繋がり既存の植栽ユニットの有効活用が図れる

向上

同程度

低下

向上

同程度

低下

その他、技術の 従来技術は、植栽ユニットを屋上露出防水層より剥がし、復旧時に新植栽ユニットアピールポイント等 の張り付け作業を伴う面倒な作業を要する課題がある。本技術の活用により、植栽ユニットの簡易な着脱が可能となるため、屋上露出防水層の補修、取替作業の効率化及び工程短縮が期待できる。
コスト 発散型：Ｃ(＋)型
タイプ
活用の効果の根拠
9単位m2

新技術

従来技術

向上の程度

経済性

460,951円

747,245円

38.31 ％

工程0.82日

1.17日

29.91 ％

基準とする数量

新技術の内訳項目

仕様

植栽用フレーム設置 植栽ユニット36枚、工日数0.8日https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/dtlprint?regNo=KT-230138

数量単位
1 個所

単価

金額

摘要349,056 円

349,056 円 自社見積等

5/14

2023/10/12 14:11

netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/dtlprint?regNo=KT-230138

0.02 人

植栽ユニット移動撤 日数0.01日 、普通去

23,900 円

478 円 公共工事設計労務単

作業員2名（労務費）

価（東京都）
1 個所

屋上露出防水層取替 日数0.8日 防水シー作業
ト撤去、改質アスファルトシート敷設、プライマー塗布等による作業

64,219 円

64,219 円 公共工事設計労務単価（東京都）等

植栽ユニット移動復 日数0.01日 普通作業員2名（労務費）
旧0.02 人23,900 円

478 円 公共工事設計労務単価（東京都）

産業廃棄物処分費

0.04 t18,000 円

720 円 第三者見積

46,000 円

46,000 円 第三者見積単価

金額

320,900 円

320,900 円 公共工事設計労務単価（東京都）等

23,900 円

11,950 円 公共工事設計労務単価（東京都）等

処分費、撤去済みの屋上露出防水層である防水シートのみ

産業廃棄物移動関連 13tラフタークレー
費
ン1台 、屋上より産業廃棄物を移動

1 台数

従来技術の内訳項目

仕様

植栽ユニット設置工 日数0.5日
植栽ユニット撤去

日数0.25日 、普通作業員2名（労務費）

数量

単位
1 個所
0.5 人

摘要

屋上露出防水層取替 日数0.8日 防水シー作業
ト撤去、改質アスファルトシート敷設、プライマー塗布等による作業

1 個所

64,219 円

64,219 円 公共工事設計労務単価（東京都）等

植栽ユニット新設復 日数0.12日 普通作
旧業員2名（労務費）
植栽ユニット新設

1 個所

302,736 円

302,736 円 公共工事設計労務単価（東京都）等（購入費）
処分費、撤去済みの
屋上露出防水層である防水シート、植栽
ユニット

0.08 t18,000 円

1,440 円 第三者単価

産業廃棄物移動関連 13tラフタークレー
費
ン1台 、屋上より産業廃棄物を移動

1 台

46,000 円

46,000 円 第三者見積

産業廃棄物処分費

https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/dtlprint?regNo=KT-230138

6/14

2023/10/12 14:11

netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/dtlprint?regNo=KT-230138

特許・審査証明
特許・実用新案
特許状況

有り

出願中

特許情報

出願予定

無し

専用実施権有り

特許番号 7289159

特許番号 特願2021-153375
特許
実施権有り

無し

特許

専用実施権

実施権

出願中

通常実施権有り

出願中

通常実施権

無し

専用実施権

特許権者 権利化後に確定予定

特許権者 株式会社Robusto

実施権者 権利化後に確定予定

実施権者 株式会社Robustoとの協議による特許料等 権利化後に確定予定

特許料等 株式会社Robustoとの協議による実施形態 権利化後に確定予定問合せ先 株式会社Robusto

実施形態 株式会社Robustoとの協議による問合せ先 株式会社Robusto

実用新案

特許番号
実用新案

有り

出願中

出願予定無し

実施権
備考
第三者評価・表彰等
建設技術審査証明建設技術評価その他の制度等による証明1

その他の制度等による証明2

証明機関
番号
証明年月日
URL

制度の名称
番号
証明年月日
証明機関
証明範囲
URL
評価・証明項目と結果
証明項目

https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/dtlprint?regNo=KT-230138

試験・調査内容

結果

7/14

2023/10/12 14:11

netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/dtlprint?regNo=KT-230138

単価・施工方法
施工単価

施工条件
【共通】
・施工場所:関東-東京
・施工内容：施工内容：植栽ユニットの撤去及び復旧、屋上露出防水層取替作業・施工条件：屋上露出防水層（防水シート）取替範囲9m2【新技術】
・屋上防水対応型植栽用フレーム設置工法※メンテナンスが施工条件として前提となるため、植栽フレーム設置工を含む【従来技術】
・屋上露出防水層へ植栽ユニットの貼付けによる設置方法※メンテナンスが施工条件として前提となるため、植栽ユニット設置工を含む
積算条件
【共通】
・歩掛:自社歩掛(令和５年４月)(全国適用)
・労務費：公共工事設計労務単価（東京都）（令和５年３月適用）
・材料費：自社見積（令和５年３月）（全国適用）
・機械経費：第三者見積（令和５年３月）（全国適用）・処分費：第三者見積（令和５年３月）（全国適用）【従来技術】
・材料費：第三者見積（令和５年６月）（全国適用）
歩掛り表あり（自社歩掛）
施工方法

https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/dtlprint?regNo=KT-230138

8/14

2023/10/12 14:11

netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/dtlprint?regNo=KT-230138【新規設置のケース】
１．ベース設置
・屋上にベースを約3ｍ四方（1506ｍｍピッチ）に4 個設け、中央部に１個、計５個を設置する。
（※土壌植物の場合は四方と中央ラインに合計９個設置）
２．H型フレーム基礎設置作業
・ベースの上に長さ3ｍの植栽用フレームであるアルミ製H 型金物を３本架ける
３．フレーム枠組み設置作業
・同材料を直角方向に等間隔（0.5ｍピッチ）に7 本架け、その間に植栽ユニットを植栽用フレームにスライド式に挿入し、合計36

新技術の新規設置の手順

枚のトレーを設置する・植栽ユニットは、コケタイプ、土壌植物タイプ（灌水植物、無灌水植物）の中から選択することができる（但し、植栽ユニットの規格寸法は確認が必要）
４．植栽ユニット嵌め込み作業
・植栽ユニット挿入方向両端部にアルミ製Ｃ型金物でスライド方向の移動を拘束することで上下左右の動きを固定する
５．C型レール嵌め込み作業
・アルミ製カバーとコーナーカバーをユニットの側面に取付ける（9 ㎡を1 ユニット）
６．完了
・C型レール嵌め込み作業が完了をもって、設置完了とする【点検、維持補修のケース】
１．植栽ユニットの撤去作業
・植栽ユニットを挿入方向の両端部であるアルミ製Ｃ型金物に向けて、個別に植栽用フレーム上をスライドさせて移動させる。
２．点検、維持補修・点検、維持補修の作業を行う
３．植栽ユニットの復旧作業
・点検、維持補修の作業が完了後、植栽ユニットを個別に植栽用フレーム上をスライドさせて移動させる。
※ベース、H型フレーム基礎などは、新規設置の条件で実施可能
今後の課題とその対応計画①今後の課題
・特になし
②対応計画
・特になし

https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/dtlprint?regNo=KT-230138

9/14

2023/10/12 14:11

netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/dtlprint?regNo=KT-230138

問合せ先・その他
収集整備局 関東地方整備局
開発年 2022 (R04)
登録年度 2023 (R05)
登録年月日 2023/10/04 (R05/10/04)
最終評価年月日
最終更新年月日 2023/10/04 (R05/10/04)
キーワード

安心・安全

環境

情報化

自由記入： 屋上緑化
開発目標

省人化

省力化

コスト削減・生産性の向上

屋上露出防水層

経済性の向上地球環境への影響抑制

景観

伝統・歴史・文化リサイクル

植栽ユニット

施工精度の向上

省資源・省エネルギー

公共工事の品質確保・向上

耐久性の向上

品質の向上

安全性の向上

作業環境の向上

周辺環境への影響抑制

リサイクル性向上

自由記入： 屋上露出防水層のメンテナンス向上
開発体制

単独（産）

単独（官）

単独（学）

共同研究（産・官・学）共同研究（産・産）

共同研究（産・官）共同研究（産・学）開発会社 株式会社Robusto
問合せ先

技術会社

株式会社Robusto

担当部署 埼玉研究所

担当者 福村弘文

住所340-0003 埼玉県草加市稲荷6-10-24

TEL

090-3722-6829

FAX-E-MAIL

info@robusto.jp

URL

https://robusto.jp/

営業会社

株式会社Robusto

担当部署 本社

担当者 湊夕貴子

住所541-0046 大阪府大阪市中央区平野町1-6-10

TEL06-6201-2304

FAX06-6201-2291

E-MAIL

info@robusto.jp

URL

https://robusto.jp/

その他
実験等実施状況https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/dtlprint?regNo=KT-230138

10/14

2023/10/12 14:11

netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/dtlprint?regNo=KT-230138

1.試験実施日: 2022年12月4日
2.試験場所: 大阪府寝屋川市地内（自社倉庫屋上にて）

3.試験目的：屋上露出防水層の点検、補修及び取替（以下メンテナンス）に関する施工性、周辺環境への影響の確認
4.試験条件4.1使用材料
・メンテナンスのために、撤去対象となる植栽ユニット：コケ植
栽トレー（植栽ユニット内）、36個（1ユニットに相当）（図１）
・メンテナンス用の植栽ユニットの撤去範囲：9m2（50cm×50c

試験において採用された材料m×36枚）
・メンテナンス対象：屋上露出防水層である屋上防水シート（図２）4.2試験手順
・植栽ユニットの撤去作業：サイドカバーの撤去作業、C形金物の取り外し作業、植栽ユニットの植栽用フレームからの取り外し作業により撤去完了とする・植栽ユニットの復旧作業：植栽ユニットを植栽用フレーム内に設置、設置完了後にC形金物を設置、サイドカバーの設置により完了とする
5.試験結果・植栽ユニットの撤去作業は6分で、復旧作業は9分で完了した・植栽ユニットの移動時に屋上露出防水層の破損はなかった
・撤去前の植栽ユニットはそのまま再利用できた

6.考察
上記より、新技術は従来技術に比較して下記の考察を行った。
・新技術は、屋上露出防水層の補修、取替にあたり、屋上露出防水層の撤去作業に伴う植栽ユニットの破損がなく、植栽ユニットの植栽用フレーム上の移動で着脱が可能となるため、産業廃棄物の発生の抑制に繋がり既存の植栽ユニットの有効活用が図れる（周辺環境への影響）。
※従来技術は、植栽ユニットの撤去を伴うため、資源の再利用（有効活用）に繋がらない。
・新技術は、屋上露出防水層の点検にあたり、植栽ユニットの植栽用フレーム上の簡易な移動のみで、屋上露出防水層を破損することなく屋上露出防水層の損壊範囲の特定、点検が可能となるため、屋上露出防水層の点検能力が向上する（施工性）。
※従来技術は、植栽ユニットの撤去時に屋上露出防水層の毀損を伴い、点検は困難である。
・新技術は、屋上露出防水層の補修、取替にあたり、植栽ユニットの植栽用フレーム上の簡易な移動のみで、屋上露出防水層の補修、取替作業が可能であるため、屋上露出防水層の補修、取替作業が効率化する（施工性）。
※従来技術は、本試験と同程度の規模においては、2時間（植栽ユニットの撤去）、1時間（植栽ユニットの復旧）が想定される。

各作業の内容及び施工時間
施工内容

新技術

従来技術

摘要

植栽ユニットの撤去

6分

2時間

新技術は試験施工により確認、
従来技術は既往の経験値より算
出

植栽ユニットの復旧

9分

1時間

合計

15分

3時間

添付資料

https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/dtlprint?regNo=KT-230138

11/14

2023/10/12 14:11

netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/dtlprint?regNo=KT-230138【その他資料①】【その他資料②】【その他資料③】
参考文献
・特になし

その他写真

植栽ユニット（コケ植栽トレー）の取り外し作業

植栽ユニット（コケ植栽トレー）の再設置作業

施工実績
国土交通省

0件

その他の公共機関

0件

民間等

0件

https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/dtlprint?regNo=KT-230138

12/14

2023/10/12 14:11

netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/dtlprint?regNo=KT-230138

詳細説明資料
評価項目
大品質

申請者記入欄中小①現行基準値等③申請技術について実④従来技術との比較＜証により確認した数値
等

結果＞

備考

耐久性（物性）-----

耐久性（形状）-----

耐久性（能力）

-----

材料

----

-

施工

-

---

-

完成物

屋上露出防水面の長寿

植栽ユニット部分周辺

申請技術は、植栽ユニ向上-

水面の長寿命化につなに、屋上露出防水面のに接着した状態である

命化に雨水や湿気が籠らないために、屋上露出防がることット部分周辺に雨水や湿気が籠らないため長寿命化につながることを確認した

従来技術は、植栽ユニットと防水層が全面的ことから、接続部分に滞留する雨水は防水層の耐久性に影響を与える可能性がある。申請
技術は、植栽ユニット部分周辺に雨水や湿気が籠らないため、屋上露出防水面の長寿命化となる。

https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/dtlprint?regNo=KT-230138

13/14

2023/10/12 14:11

施工性

netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/dtlprint?regNo=KT-230138

自然条件

----

-

施工管理----

-

難易度

-----

現場条件

アンカー打設範囲

ベースプレートについて、アンカー打設可能

申請技術は、ベースプ
レートについて、アン比較対象外-な個所があること

カー打設可能な個所があることを確認した

フレームの最小限の設

縦3012㎜かつ横3012㎜

申請技術は、縦3012㎜

比較対象外

-

置範囲を超える設置範囲（新技術の設置ユニット範かつ横3012㎜を超える設置範囲（新技術の設囲）を確保できること置ユニット範囲）を確

同等--適用範囲保できることを確認した
屋根の区分合理化

屋上露出防水層の点検作業

陸屋根を対象とすること申請技術は、陸屋根を対象とすることを確認した

屋上露出防水層を破損

申請技術は、屋上露出向上

特定、点検が可能となの損壊範囲の特定、点目視点検を行う場合することなく、屋上露出防水層の損壊範囲のること防水層を破損することなく、屋上露出防水層検が可能となることを確認した

従来技術は、屋上露出防水層の破損状況等のは、植栽ユニットの移動時に屋上露出防水層を已む無く損壊する作業を伴うため、事実上点検作業が不可能な状態となり採用することは困難である

屋上露出防水層の補修、取替作業の効率性

環境

安全性

植栽ユニットの植栽用

申請技術は、植栽ユニ向上

動のみで、屋上露出防水層の補修、取替作業が完結すること上の簡易な移動のみで、屋上露出防水層の補修、取替作業が完結することを確認した

防水シートと粘着面で一体化した植栽ユニットの相当の範囲を撤去し、かつ補修、取替作業後に新設の植栽ユニットの全面貼付け作業により復旧するため、植栽ユニットの扱いについて面倒な作業を要する

フレーム上の簡易な移ットの植栽用フレーム-

従来技術は、作業員が植栽ユニットのメンテナンスの効率性

屋上露出防水層を毀損することなく、植栽ユニットの植栽用フレーム上の移動のみで、植栽ユニットの取替が可能となること

申請技術は、屋上露出防水層を毀損することなく、植栽ユニットの植栽用フレーム上の移動のみで、植栽ユニットの取替が可能となることを確認した向上
従来技術は、植栽ユニット本体の取替等のメンテナンスにおいて、作業に伴い屋上露出防水層を損壊する可能性が高く、植栽ユニット本体のメンテナンス作業の効率性が悪い

-

作業員環境

-

-

-

-

-

社会環境

既存の植栽ユニットの有効活用

屋上露出防水層の撤去作業に伴う植栽ユニットの破損がなく、植栽ユニットの植栽用フレーム上の移動で着脱が可能となるため、産業廃棄物の発生の抑制に繋がり既存の植栽ユニットの有効活用が可能であること

申請技術は、屋上露出防水層の撤去作業に伴う植栽ユニットの破損がなく、植栽ユニットの植栽用フレーム上の移動で着脱が可能となるため、産業廃棄物の発生の抑制に繋がり既存の植栽ユニットの有効活用が可能であることを確認した向上
従来技術においては、防水シート撤去に伴う植栽ユニットの破損を本来的に伴うことになる。このため、破損された既存の植栽ユニットは、その後は産業廃棄物扱いとなるため、資源の有効活用に繋がらない。この点について、新技術は産業廃棄物の発生の抑制に繋がり既存の植栽ユニットの有効活用が可能であるため、既存の植栽ユニットの有効活用につながる。

-

構造

-

-

-

-

-

施工段階

-

-

-

-

-

https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/dtlprint?regNo=KT-230138

14/14