［異常時通報連絡の公表文（様式１−１）］
伊方２号機充てんラインのベント配管からの蒸気漏えいについて
20．３．16
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル − ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 − ]２０年３月１６日５時５０分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
３月16日(日)６時30分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ３月16日(日)５時50分頃、定期検査中の伊方２号機で、原子炉格納容器内のベント配管付近から蒸気が漏えいしていることを保修員が確認した。
２ 今後、詳細を調査する。
３ 本事象による環境への放射能の影響はない。
３月16日(日)14時30分、四国電力(株)から、その後の状況について、次のとおり連絡がありました。
１ 調査の結果、再生熱交換器出口のベント弁の下流配管の溶接部付近からの漏えいであることを確認した。
２ 当該ベント弁を増し締めして８時11分に漏えい停止を確認した。
３ 当該ベント弁にはシートリークはなく、弁の閉止機能には異常はない。
４ 格納容器内放射線モニタ等の指示に変化はなく、格納容器排気筒からの排気もしていない。
５ 漏えいした蒸気は、格納容器内で回収され、廃液処理装置で処理する。
4（漏えい推定量は最大でも6.6リットル、放射能量4.9×10 ベクレル）
６ 今後、当該漏えい部の修理を行い、その後原子炉起動操作を実施するとともに、引き続き原因調査を実施する。
７ 本事象による環境への放射能の影響はない。また、漏えいした蒸気による保修員の被ばくはない。
県としては、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しております。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力101％） ・停止中
運転中（出力 ％） ・停止中
運転中（出力103％） ・停止中
通常値
・異常値
通常値
・異常値

（参考）

１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原子炉で 温められた高温の水を 利用して別の水（２次 冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納 容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器：管理区域（高圧 タービンへ）

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器ウラン 燃料を核分裂させて、 その時に出る熱で水（ １次冷却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧 タービ ンを出た 蒸気を加 熱し、 蒸気中の 水滴を除去する。

高圧 注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原 子炉に低圧大容量で注水し、燃料 を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除去冷却 器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
充てんポンプ

復水ポンプ

再生熱交換器

２次冷 却水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器

発生場所

主給水ポンプ

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済燃料排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

低圧
給水加熱器

○脱気器
２次 冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

原子炉格納容器

蒸気発生器

蒸気発生器
加圧器
浄化設備

原子炉容器

ほう酸タンク

1次冷却材ポンプ

1次冷却材ポンプ
純水

体積制御
タンク

再生熱交換器

当該箇所

ほう酸混合器
充てんポンプほう酸ポンプ［充てんライン］
温度：約２３６℃
圧力：約１５．４ＭＰａ
再生熱交換器ベント弁

再生熱交換器ベント弁

配管材質：ＳＵＳ３１６
外径：約１９ｍｍ

漏えい箇所

蒸気漏えい箇所

用語の解説○充てんライン運転中は、１次冷却系統から１次冷却材を抽出し、浄化やほう素濃度の調整を行った後、再び１次冷却系統に戻すが、このうち、１次冷却系統に戻す為の系統を充てん系統という。

○再生熱交換器
１次冷却系統に純水やほう酸水を補給する充てん系統と水質の浄化を行う抽出系
統の間で熱交換を行う機器○ベント 配管点検のための系統水抜きや水張りを行うために使用する空気抜き用の配管

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成 20 年３月 16 日(日)
測定局

時刻

5:30
１７２４１６１９２５１３２７２１１５１５１４１３１４

測定値（シンチレーション検出器）
5:40
5:50
6:00
１７１７１７２４２５２４１５１５１５１９１９２０２５２５２５１３１３１３２７２７２６２１２１２１１５１５１５１５１５１４１５１４１５１３１３１２１４１３１４モニタリングステーション(九町越)
愛 九町 モニタリン グポス ト媛 湊浦 モニタリン グポス ト
県 伊方越モニタリングポスト
川永田モニタリングポスト
豊之浦モニタリングポスト
加周 モニタリン グポス ト
大成 モニタリン グポス ト
四 モニタリングステーション
国 モニタリングポスト No.1
電 モニタリングポスト No.2
力 モニタリングポスト No.3㈱ モニタリングポスト No.4
※降雨の状況：有・無伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
降雨時以外
6:10
降雨時
１６４１
１８２４４６２４１５３５１６１９４１２１２５４６２６
１３３９
１３２６４３２３２１３６２３
１５３９１６１５４１
１６１４４１
１５１３４２
１４１４４１１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（平成１ ５ 、１ ６ 年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環境放射線は線量( グﾚｲ) で表されますが、一般的に、これに 0.8 を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(ｼ- ベﾙﾄ) に換算しています。
例えば、線量率約 2 0 ﾅﾉ グﾚｲ／時の地点では、１年間に約 0.1 4 ﾐﾘｼ- ベﾙﾄ（ミリはナノの 100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。