納入仕様書

図面
29012792View Tron
VT20 SSアームセット

66.712取付用穴10φ123φ19483.535.0

16

取扱 ・設 置説明書

1317φ1319φ17取付用穴

電線用穴

18φ81※ 照 明 器 具 の 配 線 、 設 置 工 事 は 必 ず 電 気 工 事 店 （ 有 資 格 者 ） な ど に 依 頼 し て 下 さい。一 般 の方の 電気工事は法 律で禁 止され てい ます。

14■下記の使用環境、条件下で使用しないで下さい。 火災、感電、落下のおそれがあります。
①仕様書記載の使用温度、湿度の範囲を超える場所 ②振動、衝撃の激しい場所③腐食性ガス、可燃性ガスの生じる場所④オイルミストが激しい場所⑤水が浸かる場所⑥可燃材に触れる場所

11153

こ の 説 明 書 は 必 ず ユ ー ザ ー 様 へ お渡 し 下さ い
屋 外 用 一体 型 LE D ア ームスポ ット

取付用穴

430

1

保管 用

照射方向

■施工の際は本書に従って正しく確実に行って下さい。器具の改造、部品変更はしないで下さい。
誤った取扱があると、火災、感電、落下のおそれがあります。

10° 10°

警 ■電源接続は取扱い説明書に沿って確実に行って下さい。

照射できません

接続に不備があると、接続不良による火災、感電のおそれがあります。

告 ■草や木、断熱材、防音材などで器具が覆われる様な場所で使用しないで下さい。火災のおそれがあります。

-70°
360°

■器具は点灯中は高温になりますので、人が容易に触れるおそれのない場所で使用して下さい。
触れるとやけどのおそれがあります。

器具内への水の侵入を防ぐ為、真上から上下又は左右に各 10 度以上の角度をつけて使用して下さい。

■器具は落下、火災、感電などの危険を避ける為、質量や風圧、振動などの荷重に耐える場所に確実に取り付けて下さい。

ツマミの目盛り１つが 10 度分です。

90°

また、積雪の多い地区では、上向き照射時に発光面に雪が積■高所作業を伴う製品です。注文間違い・納入間違い・不具合などが無いか取付前に必ず点灯してご確認下さい。

もらない様に角度を調整して下さい。

■器具の取付には十分注意をはらって下さい。
①一般的な場所で使用して下さい。

仕様表
型式

部品表部番

部品名

材質等

備考

数量

本体色

VT20-40C-SS

VT20-120C-SS(/BK) VT20-120W-SS(/BK)

明るさ相当

VT20-40W-SS

バラストレス水銀灯160W相当
白型式末尾/BK

白黒型式末尾/BK

白黒

消費電力

白14W

配光角度

120°

40°

1 ランプ

アルミダイキャスト 粉体塗装

2 角度調整目盛り--

光色

昼光色 6,000K

電球色 2,700K

昼光色 6,000K

電球色 2,700K

3 ツマミ

アルミダイキャスト 粉体塗装

1

全光束1,480lm

1,400lm

1,580lm

1,520lm

4 回転調節ボルト

SUS

1

電流値

100V:0.14A / 200V:0.07A

重量1.44kg（アーム部含む）

M6六角穴付きボルト

1

入力電圧

AC100V～240V±10％ （50/60Hz)
＞80Ra

演色性
9 SSアームパイプ

SUS

粉体塗装

1

保護等級

IP65

10 フランジ

アルミダイキャスト 粉体塗装

1

力率＞0.911 フランジ固定袋ナット

SUS

412 フランジ防水パッキン

設計寿命40,000時間（周囲温度25℃時）

EPDM

113 取付板

SUS

1

動作温度

-20℃～50℃、湿度90％以下

14 発光面カバー

PC

120度：乳白/40度：クリア

1

耐サージ

3750V（コモンモード）

15 水抜き穴--116 アーム固定ネジ

SUS

10mmスパナ用イモネジ

217 露出用ケーブル穴キャップ シリコン-

118 水抜き穴キャップシリコン-

119 ランプワイヤー穴

--

1SIZE

A4

品 ビュートロン VT20 SSアームセット

口出し線長さ認証試験

器具外1,300mm
PSE（電気安全法）、耐振動試験（IEC60068-2-6）
耐塩害試験（ISO9227)、防水防塵試験（IP65)

製品保証

2年間

付属品

取扱説明書、落下防止ワイヤー（3M)、六角レンチ、スパナ
VT20-SS-001

名 □VT20-120C-SS(/BK) □VT20-120W-SS(/BK) □VT20-40C-SS □VT20-40W-SS

株式会社ニッケンハードウエア

注③器具からの漏れ光による光害がないか十分確認して下さい。
④照射距離から近すぎると火災のおそれがあります。照射物から最低 0.15 m は離して下さい。

■電源ケーブルは RNCT ゴムキャプタイヤケーブル 0.75 と以上の性能を有するものをご使用下さい。

意 ■調光器には接続できません。故障の原因となります。

■落雷による故障は、保証対象外です。避雷用開閉器などで、電灯回路の落雷対策を十分に行って下さい。
■24 時間連続使用しないで下さい。寿命を著しく低下させるおそれがあります。

■製品寿命についてLED の製品寿命は使用環境温度に大きく左右されます。本製品の設計寿命 40,000 時間は、使用環境温度 25°以下で使用した場合の値です。オイルミスト、水蒸気の雰囲気、炉などの上、夏場直射日光の元などでの点灯は寿命を短くする恐れがあります。
■動作時間について
1日20時間以上の点灯する場合、寿命が著しく低下する恐れがある為、保証期間は表示の半分となります。

■清掃について油、埃、木くずなどが照明器具に付着すると、LED が正しく放熱できず、故障する恐れがあります。定期的に乾拭き又は薄めた中性洗剤で器具の清掃を行って下さい。

■雷から守る為に本製品は 3750V までの耐サージ機能がありますが、LED 照明は半導体が多く使用されている為、従来の白熱灯や水銀灯に比べて雷に弱い性質があります。雷による故障は保証対象外となりますので、電灯回路に避雷用開閉器を設置するなどの対策を施工業者様へご依頼ください。

①施工前の確認※高所用製品の為、施工時ではなく、施工前に必ずご確認下さい。

④取付板の取付 → 電源電線の接続 → 本体の取付■内容物の確認

本体セット※本体セット（ランプ、SSアーム、フランジ、フランジ防水パッキン） ×１
スパナ

フランジ防水パッキン※六角レンチ×１※スパナ×１※取扱説明書（本書）×１※水抜穴キャップ

六角レンチ

フランジ（２）防水パッキンと取付板を共締めにします。
スプリングワッシャーを介してナットで挟み込んで下さい。
66.7mm/83.5mm ピッチの取付穴を使用して取り付ける際も、必ず M10-M12 の※口出線から通電させ、点灯確認を行って下さい。

取説

■その他

躯

※器具、ケーブル、付属品に損傷がないか確認して下さい。

体

また、フランジの水抜き穴が必ず下側にくる様に取り付けて下さい。

を確認して下さい。取付板は 90 度ずつ回転させて取り付ける事ができます

×体
躯が、フランジは水抜穴が必ず下側に向く様にします。

水抜穴躯

体

取付板

2-5*10長穴（取付用）

電線用穴φ17躯
体66.7
83.5

112.0

③ランプの照射方向を調整する（１）ランプ根元のツマミを緩めて縦の照射方向を調整します。
適切な方向に調整し、固定して下さい。
ツマミ中央部の六角穴を使って、付属の六角レンチで更に確実に固定出来ます。
※角度調整後、ケーブルに負荷が掛からない様に、左図の様にケーブルを多少たわませて下さい。

（２）回転調整ボルトを緩めて横の放射方向を調整します。
調整後、付属の六角レンチで確実に締め、緩み止めのナットで固定します。
※回転調整ボルトを緩めなかった場合でも、確実に固定されている事を確認して下さい。
緩み止めナットが固定されているかを確認して下さい。

（３）フランジから出ている口出線を接続します。

N （白）マイナス
L （黒）プラス

口出線と電源電線を接続し、スリーブ、自己融着テープ、絶縁テープなどで確実に絶縁、固定します。極性は上図を参照下さい。
（４）露出配線をする場合は露出用電線穴のキャップを外し、横方向からケーブルを出して下さい。露出用電線穴キャップを外した際は、必ずコーキングで防水処理を（５）屋外で使用する場合、水抜穴のキャップはつけないで下さい。
キャップをつけると、正しく水が抜けず漏電等の原因となります。
このパッキンは屋内使用時や天井付けで使用する時のみ使用して下さい。

×（６）取付板から出ている 4 本のボルトをフランジに差し込み、袋ナット ×４で取付板から出ている 4 本のボルトがひし形

水抜穴

ボルト、ナット、スプリングワッシャーで中央の取付穴を使用して補強して下さい。

施して下さい。

取付板から出ている 4 本のボルトが正方形

取付用穴φ13

電線保護ブッシュ

たわませる

水抜穴キャップ※取付板の方向に注意して下さい。誤ると水抜穴が下になりません。

露出用
電線穴×（非付属）○

5*17長穴
（取付用）

水抜穴

ツマミ

アンカーボルト
M10-M124- 袋ナット（２）フランジ底面の形状（取付板の取付穴、水抜穴、電線穴の位置など）

回転調整ボルト

必ず寸法を守って下さい。

取り付ける角度については、左下の取付板の方向の説明図を参照下さい。

（１）下図の様に、アームは垂直な面に取り付けて下さい。

×10-15mm です。10mm 以下では強度が弱く、15mm 以上では電線と干渉する為、パッキン

×１②施工に際しての注意○体（非付属）（１）躯体にアンカーボルト（M10-M12）を設置します。アンカーボルトの出幅は防水■点灯不良の確認

水抜穴キャップ躯ナット スプリング
露出用電線穴キャップ （非付属）
ワッシャー固定します。屋外取付時は必ず水抜穴が下にくる様に取り付けて下さい。

⑤点灯確認
以上で施工完了となります。通電させて点灯確認を行い、ランプの照射方向を微調整して下さい。
本書はユーザー様へ必ずお渡し下さい。