フロートトイレ 2023モデル

現場調査シート 床排水用記 入 日

現場名年月日

記入者名▶本現場調査シートの排水方向設置可能判断施工前にこの現場調査シートを使用して、お客さまのトイレにフロートトイレが設置可能か確認をしてください。

1. トイレの室内寸法は？
2. トイレに窓や収納棚などは？
3. ドアの仕様は？
4. 床の仕様は？

床上排水注意● 床上排水横抜きタイプには対応していません。（右図）● 床排水、床上排水とも専用排水管部は非耐火構造です。

納材前の変更で対応可能

床排水

5. 壁の仕様は？
6. 便器排水位置は？
7. 給水の設置可能範囲は？
8. コンセントの設置可能範囲は？
9. 幅木の厚さは？

集合住宅に設置される場合は、建物貫通部の壁表面より1m超離れていることを確認ください。

1. トイレの室内寸法は？
トイレの室内寸法には製品を設置するための許容範囲がありますので確認してください。
実測値記入欄※幅木を除いた壁〜壁寸法

奥行：mm

間口：mm

間口参考値
標準間口仕様□ 750 〜 800mm□ 801 〜 850mm□ 851 〜 900mm□ 901 〜 950mm※間口 951mm 以上の場合は、エンドパネルでの対応が可能です。
ただし、非木造の場合はエンドパネルを使用して取り付けることはできません。

間口 750mm 未満の場合は、設置不可

奥行

奥行許容値：
1270mm 以上

間口

間口許容値：
750 〜 950mm

2. トイレに窓や収納棚などは？
製品と干渉しないか確認してください。

【便器後壁に窓・収納棚がある場合】
窓または収納棚

実測値記入欄□有

後壁の窓・収納棚：
窓・収納棚出代：□無出代mm

後壁出代

窓・収納棚の出代が70mm 未満の場合：許容値 977mm 以上
70mm 以上の場合：許容値 1377mm 以上

窓または収納棚

窓・収納棚下端：床面からmm【便器横壁に窓・収納棚がある場合】

横壁の窓・収納棚：□有□無窓・収納棚奥側：後壁からmm

窓・収納棚下端：床面からmm実測値が許容値を外れる場合は、設置不可

窓または収納棚後壁からの距離

後壁から窓・収納棚の端までの距離が330ｍｍ未満の場合：許容値 1107mm 以上

3. ドアの仕様は？
内開きドア・引き戸には下記制限がありますので確認してください。
実測値記入欄【内開きドアの場合】□外開き

許容値：400mm 以上□内開き：トイレとの干渉を確認
ドア先端：後壁から

許容値：900mm 以上

mm
引き戸□引き戸：キャビネットとの干渉を確認
mm

実測値が許容値を外れる場合は、設置不可
2ドア

引き戸：後壁から【引き戸の場合】

4. 床の仕様は？
【直貼り床】

実測値記入欄

５０以下の合板など
（直貼り）

□直貼り床

※フローリング直貼り不可。
合板や根太で床下が５０mm 以上ないと取り付けできません。

コンクリート設置不可□木造床、二重床、コンクリート床【木造床】

右図の条件を満たさない場合は、設置不可

50以上

コンクリート束

コンクリート設置可

合板（12mm 以上）：

□有□無根太（45×36mm 以上）：

□有□無根太ピッチ：mm

束ピッチ：mm【二重床の場合】

木造床の条件相当の強度： □有【コンクリート床の場合】

アンカーボルト固定に必要な強度：□有
アンカーボルト周辺（半径50mm）に配管スリーブ、貫通などの開口：□有
タイル床：

合板

大引
束

実測値記入欄【床がタイルの場合】【コンクリート床】

【二重床】
合板

※床面を水で洗い流すトイレ環境では使用できません。

【木造床の場合】（単位：mm）□有□無※ただし、下記の条件を満たしていること※コンクリート床の場合も条件相当の強度があること

合板

根太□無
□無

12 以上
45 以上
根太ピッチ 303 以下

36 以上
大引束

□無

束ピッチ 910 以下※仕上げ材範囲の下地は木下地のみ。
コンクリート下地は不可。
※仕上げ材の厚みはタイルと同じ厚みで仕上げてください。

右図の条件を満たさない場合、または確認ができない場合は、相応の補強が必要【床がタイルの場合】
仕上げ材範囲

（上面視）

間口中心

現場の排水管に合わせ合板に穴あけ

185
タイル仕上げ

合板取付ビス・釘打ち不可範囲※フレーム脚位置

290〜295

85 120 120 85

35. 壁の仕様は？

5-A

木造の場合

5-B

非木造の場合5-A 木造の場合（木造軸組工法、枠組壁工法）（単位：mm）【下地補強を入れて固定する場合】

実測値記入欄

厚さ 30mm 以上の構造用合板（JAS 規格相当）【下地補強を入れて固定する場合】□木材や建築部材が腐敗などで強度不足でないこと

受木

間柱

エンドパネル□間柱は奥行 105mmx 幅 30mm 以上、ピッチ 455mm 以下であること□後壁と横壁は間柱または受木などを介し、連結されていること【隅柱を利用して固定する場合】□上記条件を全て満たしていること□隅柱が 105 角以上あること240□柱の横に受木（横壁仕上げ面から 25mm 以上）があること

940□キャビネットを取り付けるために、後壁中央部の間柱は間口中心もしくはピッチ330mm 以下であること

上記の条件を外れる場合は、設置不可【隅柱を利用して固定する場合】【間柱が 1 本の場合】【間柱が 2 本の場合】

105 角以上の隅柱

105 角以上の隅柱

受木

間柱

25 以上

4受木

330 以下

間柱

25 以上

5-B

非木造の場合（S 造、SR 造、SRC 造）

実測値記入欄□木材や建築部材が腐敗などで強度不足でないこと（単位：mm）

厚さ 30mm 以上の構造用合板（JAS 規格相当）
間柱□間柱は奥行 45mmx 幅 36mm 以上、ピッチ 455mm 以下であること
230 以上□後壁と横壁は間柱または受木などを介し、連結されていること※エンドパネルを使用して取り付けることはできません。

上記の条件を外れる場合は、設置不可※上記の条件は、軽量鉄骨下地 (LGS) の場合も同様です。

240

94056. 便器排水位置は？
実測値記入欄※壁からの寸法は幅木を除く

間口排水芯（前後）：後壁からmm

排水芯（左右）：右壁からmm※排水芯がわからない場合は下記の事項を記入してください。

実測値が許容値を外れる場合は、排水位置の移動が必要

W:

75m50m90〜

排水芯（前後）許容値：200±10mm

塩ビ排水管

排水芯（左右）
許容値：W/2±10mm

実測値記入欄□排水芯がわからない場合
メーカー：
便器品番：

キャップ
（大）
キャップ（小）便器固定ボルト位置（キャップが大きい方）：後壁から6mm

7. 給水の設置可能範囲は？
（単位：mm）

実測値記入欄※測定は給水管（Rc1/2）の中心※壁からの寸法は幅木を除く

□左a

□右

間口：750 〜 950

abd

A 設置可能な範囲
bc

B 取替用止水栓（TF-3892ER）が必要

c35(50)*250d165間口中心□壁給水a：mmb：mm※給水位置が B の場合□取替用止水栓要185c：mmd：mm※給水位置が B の場合□取替用止水栓要55120120BABA21050□床給水16555225

70035(50)*2505010035(50)*225700210A

B

200250*（5050100100

間口中心

BA

505010018535(50)*200250）寸法は、非木造で補強支持材を設置する場合実測値が設置可能範囲を外れる場合は、給水位置の移動が必要※給水管の規格が Rc1/2 であることをご確認ください。

8. コンセントの設置可能範囲は？
間口：750 〜 950

実測値記入欄※測定はコンセント外側※壁からの寸法は幅木を除く□有□無250（単位：mm）

250

250*

250*

□ 設置可能範囲内□ 設置可能範囲外

520

520

コンセント全体が右図範囲外、またはコン
セントが無い場合、移動 / 新設が必要
コンセントがアース付でない場合は、アースターミナル付接地極付コンセントに取替要

間口中心* 非木造で補強支持材を設置する場合は、横壁へのコンセント設置はできません。

7

9. 幅木の厚さは？

木造の場合

9-A

非木造の場合9-B

9-A 木造の場合（木造軸組工法、枠組工法）
実測値記入欄

□有幅木：

□無

厚さ：

mm
許容値：厚さ 10mm 以下

厚さ

幅木

実測値が許容値を外れる場合は、幅木のカットが必要

9-B（単位：mm）

非木造の場合（S 造、SR 造、SRC 造）

実測値記入欄幅木：□有

許容値：厚さ 10mm 以下

□無厚さ：

幅木mm

1616厚さ

補強支持材：□有□無

実測値が許容値を外れる場合は、幅木のカットが必要※補強支持材を取り付ける場合は右図の制約がつきます。
後壁からの幅木カットは、製品設置後に現物に合わせて調整してください。

8

補強支持材の出代に合わせて調整ご選定品番・その他確認事項【ご選定品番】

YDS-F25① 便座グレード② 間口④ キャビネットカラー

S②③/④W：（EA24）5、（KA31）1：

間口
品番③ 寒冷地区分①750 〜 800 801 〜 850 851 〜 900 901 〜 950
1234：（一般地）なし、（流動方式）W、（水抜方式）N：（ホワイト）WA、（ライトオーク）JP、（ウォルナット）JZ、（ショコラオーク）JR【その他確認事項】●手すりや埋込棚、棚等の有無干渉がないか？

to-su-23001̲230410

9