フロートトイレ（2024モデル）
施工FAQ▍現場編・・・施工現場で困ったら。。

2

FAQ インデックス
目的の番号をクリック / タップでページジャンプします
内容
Q1

住宅で壁掛って⼤丈夫︖

Q2

建物構造の違いで施工⽅法は変わる︖

Q3

間仕切壁の現場で、側壁に下地補強を⼊れられず、補強⽀持材が取付けできません。
対応⽅法はある︖

Q4

⻑期優良認定住宅制度の維持管理等級3に適合︖

Q5

集合物件に設置できる︖

Q6

壁や床の表⾯材・仕上げ材に決まりはある︖

Q7

セット品番（注文品番）に対し、梱包明細が知りたい。

Q8

間口851〜900mm用を発注したのですが、現場間口が840mmでした。
対応⽅法を教えてください。

Q9

キャビネット色を間違えました。交換部材を教えてください。

Q10

床排水の排水芯が、指定範囲（±10mm）より左右に⼤きくずれています。
扉の交換で対応可能ですか︖

Q11

発注品と現場の間口寸法が間違っていました。部材⼿配で対応可能ですか︖

施工に関するその他FAQ3

Q1.住宅で壁掛って⼤丈夫︖▍強さの秘密は壁への高い固定位置。てこの原理で壁に掛かる負担を軽減。
重さ約120kgの繰り返し耐久試験（動荷重耐久）もクリア。
重さ約220kgを10分掛ける荷重試験もクリア。※便器のみの試験

壁に掛かる
荷重小荷重

ツールあります︕

⽀点JIS（日本産業規格）
動荷重耐久試験4

Q2.建物構造の違いで施⼯⽅法は変わる︖▍⼀般的に壁強度の低い非木造の場合でも、下地補強を⾏えば、設置可能です。

※ただし、排水芯や間口など、その他の施工条件を満たすことが前提※集合物件においては、商品が耐火仕様ではないため、防火区画貫通部より1m以内に設置される場合は耐火構造にする必要があり
建築構造

主な建物形態

木造
非木造

⼾建

集合

木造軸組工法

●－

枠組壁工法（2×4工法）

●

●
（低層）

鉄骨造（S造）

●

●

（－）

●

－

●
（⾼層）

鉄筋コンクリート造（RC造）
鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC造）

壁強度強度⾼い（耐⼒壁）

下地補強おすすめ
可否 ※下地が健全な場合は不要○

固定する
柱ないため要○○

強度低い（間仕切壁）

強度低いため要○○5【収まり例】下地補強（木造）在来⼯法（隅柱あり）

在来⼯法（隅柱なし）

柱 105×105 以上
受木 30×40 程度

追加間柱 105×30

受木 30×40 程度

受木 30×40 程度（単位︓mm）

構造用合板（JAS 規格相当品）
t=24 以上※構造用合板は 12mm を 2 枚重ねでも可

25 以上
トイレ上面図AA

トイレ上面図AA

トイレ上面図A

トイレ正面図（A-A 断面）

トイレ正面図（A-A 断面）

940

940

240

上枠240

A

追加間柱 105×30
構造用合板（JAS 規格相当品）
t=24 以上※構造用合板は 12mm を 2 枚重ねでも可間柱 105×30
25 以上

2×4⼯法

下枠

トイレ正面図（A-A 断面）

6【収まり例】下地補強（非木造）
LGS下地
スタッド

間柱 45×36 以上

A

トイレ上面図

構造用合板（JAS 規格相当品）
t=24 以上※構造用合板は 12mm を 2 枚重ねでも可230 以上

構造用合板（JAS 規格相当品）
t=24 以上※構造用合板は 12mm を 2 枚重ねでも可A（単位︓mm）

A

トイレ上面図A

上枠

トイレ正面図（A-A 断面）

建築構造体（スラブ）

940

940

240

ランナー

240

下枠

230 以上木下地

ランナー

トイレ正面図（A-A 断面）

建築構造体（スラブ）Q3.間仕切壁の現場で、側壁に下地補強を⼊れられず、補強⽀持材が取付けできません。対応⽅法はある︖

7▍補強⽀持材は荷重が掛かる後壁ごと倒れてくるのを防止するために、突っ張り棒の役目を果たしています。側壁の補強ができない場合は、後壁が倒れてこないように、建築躯体に壁を確実に固定するなどの処置をしてください。ただし、標準施工とは異なるため、現場責任になります。
後壁の強度がある場合後壁の強度がない場合

後壁に下地補強

後壁と側壁に下地補強 ＋ 補強⽀持材

フレームの倒れを防止する

補強⽀持材

後壁

側壁

下地補強

下地補強

下地補強

補強木

補強⽀持材

荷重

荷重を床で支える

側壁も下地補強

クルマのボンネット、ステー（つっかえ棒）と同じ役割

8

Q4.⻑期優良認定住宅制度の維持管理等級3に適合︖▍フロートトイレは⻑期優良認定住宅制度の維持管理等級3に適合してます。

《基準とフロートトイレ仕様》
 基準︓構造躯体に⽐べて耐用年数の短い内装・設備について、維持管理を容易に⾏うことができる。
認定基準

適合必要部位
専用配管

設備

フロートトイレ仕様a

コンクリート内埋込配管がないこと

必要－－（対象外）b

地中埋設管上にコンクリートを打設しないこと

必要－－（対象外）

c

配管等の内⾯仕様、たわみ、抜け防止

必要－

床排水の排水ソケットは設備側のため、対象外

d

排水管の清掃措置・掃除口の点検措置

必要

必要

e

主要接合等の点検措置

必要

必要

便器が容易に外せること
で接続部の排水管が掃除口と⾒なされる

必要－－（対象外）

集合のみ 専用配管が他住⼾専用部に設置されていない※ 専用配管(⼀⼾建ての住宅）– 排水管︓敷地内最終ます（集合住宅の場合は共用⽴管）から設備機器との接続部までの配管– 給水管及びガス管︓水道またはガスメーターから住⼾内の給水管、ガス栓または設備機器との接続部までの配管

9【補足】 維持管理等級3認定基準《基準》
︓構造躯体に⽐べて耐用年数の短い内装・設備について、維持管理を容易に⾏うことができること。

b. 地中埋設管上にコンクリートを打設しないこと

d. 排水管の清掃措置・掃除口の点検措置
e. 主要接合等の点検措置

c. 配管等の内⾯仕様、たわみ、抜け防止
a. コンクリート内埋込配管がないこと

10

Q5.集合物件に設置できる︖▍設置可能です。 防火区画貫通部より1m以内に設置される場合は、別売品の防火区画対応部材と、耐火被覆材（現場調達）が必要です。
また、設置にあたっては事前に所轄消防署に確認いただき、その指示に従ってください。
※ 防火区画対応とは。。
消防予第344号に記載する特定共同住宅（宿泊施設、マンション等）において建築基準法施⾏令129条の2の5 7-イ給水、排水その他の配管設備の設置および構造。
建物貫通部（排水⽴管等）から1m以内は耐火構造にする必要あり。

建物の区画貫通部から1m以内
1m以内

建物の区画貫通部から1m超え

防火区画1m超え※ 建物の区画貫通部の壁表面より1m以内に便器設置の場合、便器も耐⽕構造必須

PS

PS※ 建物の区画貫通部の壁表面より1m超えて便器設置の場合、便器も耐⽕構造不要

11Q6.壁や床の表面材・仕上げ材に決まりはある︖▍⼀般的な壁床材には使用できます。
ただし、本体フレーム脚部に荷重が掛かるため、床タイルなど割れる可能性のある仕上げ材を使用する場合は、荷重が掛かる部分で縁切りをしてください。
表面材・仕上材

施⼯可否

壁

 クロス○

 塗り壁○

 塗装○

 タイル
 クッションフロア
 フローリング 2重床床

 フローリング コンクリート直貼り 全⾯タイル○

注意事項※ フローリングでスラブ直貼り、全⾯タイル貼りの場合の注意点① 荷重が掛かる部分は縁切り

但し、凹凸なきことタイルの貼りはじめなど、段差が出る場合は、カウンターから5cm開ける

本体フレーム脚部
仕上げ材範囲A○○
条件付 フローリングが反るため、荷重○が掛かる部分で縁切り要
タイルが割れる可能性がある
条件付
ため、荷重が掛かる部分は○フローリングなどで仕上げる

A② 縁を切った部分の⾼さ合わせ仕上げ材

A－A断面図タイル

Q7.セット品番（注文品番）に対し、梱包明細が知りたい。
▍LIXIL公式ホームページにて調べられます。
https://www.bizlixil.com/service/proptool/
packingsearch/

12

13

Q8.間口851〜900mm用を発注したのですが、現場間口が840mmでした。対応⽅法を教えてください。
▍間口調整範囲に余裕を持たせた設計としているため、対応範囲の前後±10mmであれば、設置可能です。

《カタログ表記と実際の対応幅》
間口（mm）
カタログ
表記

実際の対応幅750〜800

801〜850851〜900

901〜950

14Q9.キャビネット色を間違えました。
交換部材を教えてください。
▍現場間口に合わせて、色変更部材セットを⼿配ください。
■色変更部材セット■構成部品

間口（mm）

手配品番750〜800

406-0002-1/色番

801〜850

406-0002-2/色番

851〜900

406-0002-3/色番

901〜950

406-0002-4/色番

エンドキャップ

カウンター

ファスナー
セット

エンドキャップ

前パネル固定ねじセット
前パネル
商品情報二次元コード
背板

■色品番表
色番

色名

WA

ホワイト

JP

ライトオークJZ

ウォルナットJR

ショコラオーク

後扉固定
ねじセット

グレード
スタンダードミドルグレード※スタンダードとミドルグレードで価格が異なります。
ご注意ください。

後扉右
前扉右

後扉左
前扉左

タンクキャビネット

タンクキャビネット
固定ねじセット15Q10.床排水の排水芯が、指定範囲 (±10mm) より左右に⼤きくずれています。扉の交換で対応可能ですか︖▍扉交換で対応可能です。排水芯から側壁までの距離（A・B）に合わせ、前扉を⼿配ください。
測定寸法によっては、プッシュラッチの取り付け位置の変更も必要です。
また、製品取り付けの際は、フレーム中心と排水芯を合わせ設置してください。
■交換部品

間口 W（750〜950mm）

排水芯

AB

A・B寸法

前扉左

前扉右

375〜400mm

A-11460L(115)/色番

A-11463R(115)/色番

401〜425mm

A-11460L(140)/色番

A-11463R(140)/色番

426〜450mm

A-11460L(165)/色番

A-11463R(165)/色番451〜475mm

A-11460L(190)/色番

A-11463R(190)/色番

■色品番表
色番

色名WAホワイトJP

ライトオークJZ

ウォルナットJR

ショコラオーク

商品情報二次元コード

S-4229【プッシュラッチの取り付け位置】
グレード
スタンダード【A・B寸法】375〜425mm

ミドルグレード※スタンダードとミドルグレードで価格が異なります。
ご注意ください。

【A・B寸法】426〜475mm

16Q11.発注品と現場の間口寸法が間違っていました。
部材手配で対応可能ですか︖▍間口寸法に合わせて、以下交換部品を⼿配ください。
■間口変更部材リスト
間口(mm)
750〜
800
801〜
850
851〜
900
901〜
950

前扉

エンドキャップ

カウンター

補強木固定ねじセット
商品情報
面ファスナー
二次元コード カウンター
補強木用
受け用

左 A-11460L(115)/色番
右 A-11463R(115)/色番 DFC-F25(870)/色番
左 A-11460L(140)/色番
右 A-11463R(140)/色番
左 A-11460L(165)/色番

75-3972(195)-10A-11476-1 A-11467-1
必要数︓3
16-1359/色番
必要数︓2

右 A-11463R(165)/色番 DFC-F25(970)/色番
左 A-11460L(190)/色番【下地補強固定】
A-11477A-9006-275-3972(245)-10A-11476-2 A-11467-2
必要数︓3S-4229

A-11474もしくは、【隅柱固定】
A-11519

右 A-11463R(190)/色番

■色品番表
色番

棚

カウンター
受け

色名WA

ホワイト

JP

ライトオークJZ

ウォルナットJR

ショコラオーク

グレード
スタンダードミドルグレード※スタンダードとミドルグレードで価格が異なります。ご注意ください。

※エンドキャップ、⾯ファスナー、各固定ねじセットは、間口関係なく使用前であれば、⼿配不要です。
カウンター・棚・補強木・カウンター受けは、間口によっては使用前であれば、⼿配不要です。
数量の記載がない部品の必要数は「1」です。

17

施⼯に関するその他FAQ
質
設置空間

問

回

答

トイレの奥⾏が1235mmしかありません。設置できますか︖

物理的には設置できますが、便器先端から正⾯壁までの距離が400mmを下回るため、⽴ち座りや⾐服着脱などの動作がしづらい可能性があります。
また、F5グレードの場合、人体検知センサーの検知範囲に⼊るため、誤作動の原因となるため、おすすめできません。

設置可能な最小・最⼤間口はいくつですか︖

物理的に設置可能な最小間口は740mm、最⼤間口は960mmです。

下地補強

下地補強で厚さ24mmの構造用合板（JAS規格相当品）を⼿配できない場合、他に対応⽅法はありますか︖

厚さ12mmを2枚を貼り合わせて頂くことでも対応可能です。

排水関係

床排水の現場で、排水芯が規定範囲（200±10mm）を超 間口⽅向のズレであれば、部材交換で対応できます。（詳細はQ10参照）
えています。同梱の排水ソケットがジャバラになっているので対応 奥⾏⽅向のズレは対応できません。漏水や排水性能低下の原因になります。
できますか︖

洗浄水量

床排水の現場で、現場排水管がVP100（VU100）でした。
追加部材で対応できますか︖

別売の変換アダプターを⼿配してください。
（VP100用︓34-1187, VU100用︓34-1186）

床上排水で専用排水管を使わずに市販品で対応可能ですか︖

対応できません。排水性能低下や漏水の原因になります。現場の排水⾼さに合わせ、専用排水管を⼿配ください。

洗浄水量の変更はできますか︖

6L→8Lへの変更が可能です。（⼿順は施工説明書を参照）

18

施⼯に関するその他FAQ
質
シャワートイレ

周辺アイテム

問回答

壁リモコンで便器洗浄ができません。

シャワートイレ本体に、洗浄ユニットコードが挿し込まれているかご確認ください。

商品グレードの変更は、シャワートイレのみの変更でできますか︖

シャワートイレのみの変更で対応可能です。⼿配品番は以下の通りです。
【F5グレード】CW-EA24AQ-SU3/BW1【F1グレード】CW-KA31Q-SU3/BW1

キャビネットに肘掛け⼿すり（壁付式）や背もたれを付けれます 肘掛け⼿すり（壁付式）や背もたれとの組合わせを考慮した構造ではないため、か︖
取り付けできません。
F5グレード（PASSO）で、インテリアリモコンとの組合せはできま インテリアリモコン（品番︓354-1731A-LSET）と、インテリアリモコンを取り付けすか︖
るための棚付2連紙巻器を別途⼿配いただくことで対応可能です。
⼤型壁リモコンとの組合せはできますか︖

組合せできます。ただし、シャワートイレに付属の壁リモコンと両⽅の取付けが必要です。⼤型壁リモコンでは、ノズル掃除やノズル位置調整などの操作ができません。

補⾼便座との組み合わせはできますか︖

組合せできます。以下品番を⼿配ください。
CWA-230（便座⾼さ30mm）もしくは、CWA-250（便座⾼さ50mm）※取り付けの際は、補⾼便座に同梱されている取付ボルトを使用してください。

to-su-24003_240601