パッケージ型自動消火設備Ⅰ型・Ⅱ型

平成29年 3月10日

パッケージ型自動消火設備 一覧

Ⅰ型

FSSM500Ⅳ（受信盤分離型）

FSSM500Ⅳ（受信盤一体型）

FSSM013Ｍ型

Ⅱ型

CPW13-044

CPW13-092

CPW13-161

CPW13-0941

パッケージ型自動消火設備Ⅰ型

SPRINEXFSSM500Ⅳ（受信盤分離型）

FSSM500Ⅳ（受信盤一体型）

FSSM013Ｍ型
2

パッケージ型自動消火設備Ⅰ型仕様（1）
型式番号FSSM500Ⅳ型

FSSM013M型

21m2

13㎡

種別

第三種浸潤剤等入り水第三種浸潤剤等入り水

型式番号

品評剤第２７～１号

品評剤第28～１号

加圧・蓄圧の別

加圧

加圧

最高使用圧力1.18MPa

1.18MPa

基準圧力0.98MPa

0.98MPa

0℃～＋40℃

0℃～＋40℃

定温式スポット型1種70℃，
差動式スポット型2種のand起動定温式スポット型1種70℃，差動式スポット型2種のand起動

公称防護面積消火薬剤使用温度範囲
感知方式

貯蔵容器

主配管

放出導管

消火薬剤充填量

108L ×

2108L

防錆・耐食

ポリエステル系樹脂塗料焼付

ポリエステル系樹脂塗料焼付

材質：径

SGP：25A / SUS304TPD：25su

SGP：25A / SUS304TPD：25su

長さ

最大90m

最大60m

口径

4個用：10mm，9個用：8.4mm

4個用：10mm，9個用：8.4mm

材質

C1220T

C1220T3

パッケージ型自動消火設備Ⅰ型仕様（２）
型式番号

加圧用
ガス容器

放射性能

受信装置

非常電源

その他部品

FSSM500Ⅳ型

FSSM013M型

内容積

20L

10L

充填圧力

14.7MPa

14.7MPa

ガス種別

N2

N2

容器の本数

1本

1本

容器弁型式番号

よ～062号

よ～062号有効放射時間140秒

62秒

音等の種類・発生方法

ブザー

ブザー火災表示方法

表示灯

表示灯

作動装置への発信方法

直接制御

直接制御

選択弁への発信方法

直接制御

直接制御

種別

消防設備用電源設備

消防設備用電源設備

型式

RMP

RMP

認定番号

14P2050

14P2050

選択弁，窒素開放装置，分岐管（4個用，9個用）

選択弁，窒素開放装置，分岐管（4個用，9個用）

蓄電池設
備

4

パッケージ型自動消火設備Ⅰ型構成

5

主要構成機器（１）①本体ユニット：・消火薬剤貯蔵容器、加圧用ガス容器等を内蔵・受信盤が本体と一体の型と別置き型がある
・それぞれ屋内型と屋外型の２種類あり

受信盤一体型

受信盤分離型※写真は屋内型
6

主要構成機器（２）②火災感知器：定温式スポット型1種70℃と差動式スポット型2種のAND回路③選択弁：感知器が作動した区画に消火薬剤が放射されるように管路制御④分岐管：主配管内を流れる消火薬剤を複数銅管に分岐させ、放出口まで導く⑤放出口：本体一台の薬剤216Lを4個 or9個の放出口から放出

7パ主要構成機器（３）⑥パッケージ型消火設備：
・未警戒（消防法施行規則第13条、第3項に揚げる、設備を設置する事を要しない）部分の補助散水栓設備として設置
・パッケージ型消火設備を屋内消火栓の代替として使用する場合の、延べ面積3,000㎡以下や6階以下（耐火構造の場合）の使用制限は適用されない・煙が著しく充満するおそれがある所については消防庁ホームページ「よくある質問とその答え」（平成25年9月18日掲載）を参照⑦消火薬剤：第3種浸潤剤等入り水・pH6.5・PFOS含有なし
パッケージ型消火設備

8

パッケージ型自動消火設備 作動フロー

9

パッケージ型自動消火設備Ⅰ型の特長（１）①設置スペース・設備費用が少なくて済むスプリンクラー設備の消火ポンプや消火水槽・非常電源設備に該当置・設備が書庫ロッカー程度の箱に収納。

する装（1）本体質量最大565kg/台（屋外型親機）⇒建築構造への負担少ない（2）本体が軽量なので屋上に設置が容易⇒津波・洪水等の水害に強い（SPは地下ポンプ室多く水害に弱い）（3）屋上等に屋外型を設置 ⇒ 建築面積が増えない10パッケージ型自動消火設備Ⅰ型の特長（２）②建築工事軽減（1）主配管SGP25A(34φ)、放出口廻り銅管 (10･12φ)使用
スプリンクラー設備に比べ狭い天井裏への施工が容易⇒ 既存天井解体・梁貫通等の建築工事軽減⇒ 入居者・施設への負担軽減（2）ポンプ室、消火水槽等の建築工事軽減⇒ 全体工期の短縮⇒ 廃材発生量減③高い耐震性能
小口径、常時空配管のため軽量で耐震性能高い⇒ 東日本大震災でも故障無し（次ページ）⇒ 凍結・結露・漏水無し、保温工事不要
11パッケージ型自動消火設備Ⅰ型の特長（３）東日本大震災における消火設備の被害状況調査結果《日本消火装置工業会 2011.8.25 日本火災学会》
屋内
消火栓

Ｓ

Ｐ

ＳＰＮ

泡消火

水噴霧

屋外
消火栓

連結
送水管

ガス系
消火

合計

東

北

46302638116121

関東

159122010690

ヘッド破損・配管破損・重配管による天井脱落 等配管破損の報告が１件あり
ただし乾式配管のため破損による放射なし（配管が平常時は空で火災検知時のみ放射）ヘッド部は柔軟な銅管のため天井破損なし

スプリンクラー

スプリネックス

破損に伴い放射⇒大水害発生

水害なく、復旧も容易
12

パッケージ型自動消火設備Ⅰ型の特長（４）④二種類の感知器で火災を検知する（1）火災の検出が早い⇒ 火勢が大きくなる前に消火薬剤を放出・消火（水損少ない）⇒ 煙やCOの発生量が少ない（2）火災検出は感知器のAND回路⇒ 警報で火災発生を覚知し消火器や消火栓にて消火ができれば、本体を起動させなくて済む
SPは放水後に警報、気付いた時には焼損・水損が発生している⇒ 二種類の感知器を用いることで、非火災報が少ない⑤薬剤は水の約4倍の消火能力の第三種浸潤剤等入水⇒ 薬剤がかかると、水分蒸発しても成分が残り再燃防止
スプリンクラー設備は放水後に水分が蒸発すれば再燃

13

消火薬剤

なぜ，限られた量で延焼させず消火できるか？

リン酸塩類を含有

再燃防止効果□窒息効果：五酸化リン(P2O5)を生成し燃焼物を被覆□冷却効果：化学反応で水（H2O）を生成□熱伝導低下：炭素（C）が可燃物の表面に層を形成

表面張力が低い□微細粒子で放射・・・薬剤の表面積が大きく、熱を奪いやすい□防護範囲に均一密度で放射□消火に寄与せず流下する死に水が少ない

14

パッケージ型自動消火設備
Ⅱ型についてSPRINEXmini

15スプリネックスミニ ラインナップ スペック一覧

外観

商品名・品番

スプリネックスミニ
CPW13044

スプリネックスミニ
CPW13092

スプリネックスミニ
CPW13161

スプリネックスミニ
CPW13094

認定番号

PGA-001号

PGA-002号

PGA-003号

PGA-009号

種別

パッケージ型自動消火設備Ⅱ型

パッケージ型自動消火設備Ⅱ型

パッケージ型自動消火設備Ⅱ型

パッケージ型自動消火設備
Ⅱ型

使用温度範囲0℃～+40℃

0℃～+40℃

0℃～+40℃

0℃～+40℃

総質量約43ｋｇ

約44ｋｇ

約42ｋｇ

約87ｋｇ

薬剤質量第三種浸潤剤等入り水(Wu2）
16Ｌ（４Ｌ×4本）

第三種浸潤剤等入り水(Wu2）
18Ｌ（9Ｌ×2本）

第三種浸潤剤等入り水(Wu2）
16Ｌ（16Ｌ×1本）

第三種浸潤剤等入り水（WP）
36Ｌ（9Ｌ×4本）

防護面積

１３㎡（8畳間相当）

１３㎡（８畳間相当）

１３㎡（８畳間相当）

１３㎡（８畳間相当）

接続銅管

Φ１０ｍｍ（最長10ｍ）

Φ１０ｍｍ（最長10ｍ）

Φ１０ｍｍ（最長10ｍ）

Φ１2ｍｍ（最長10ｍ）

感知器

差動式スポット型感知器2種
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器特種
60℃

差動式スポット型感知器2種
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器特種
60℃

差動式スポット型感知器2種
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器特種
60℃

差動式スポット型感知器2種
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器特種
60℃

放射時間

約18秒（於20℃）

約28秒（於20℃）

約24秒（於20℃）約28秒（於20℃）

幅×高さ×奥行

H400×W900×D180mm

H830×W380×D205mm

H1,400×W230×D205mm

H830×W734×D915mm*本製品は消火器リサイクルシールの運用対象外商品です。

16

設置部分の内装に関わる考え方
CPW13044/CPW13092/CPW13161対応

設置できる例

木ずり

CPW13094対応

設置できる例

石膏ボード
化粧合板のみしっくい塗り可燃性クロス＜主な不燃材料＞
・コンクリート ・レンガ ・陶磁器質タイル ・石綿スレート ・フレキシブルボード ・金属板・硝子 ・モルタル ・しっくい ・石 ・ロックウール ・グラスウール・ガラス繊維混入セメント板（厚さ3mm以上）
・繊維混入珪酸カルシウム板（厚さ5mm以上）・石膏ボード（厚さ12mm以上）＜主な準不燃材料＞
・石膏ボード（厚さ9.0mm以上） ・木毛セメント板（厚さ15mm以上） ・硬質木片セメント板（厚さ9mm以上、比重0.9以上）
・木片セメント板（厚さ30mm以上、比重0.5以上） ・パルプセメント板（厚さ6mm以上）

17

設置部分の内装に関わる考え方
壁及び天井の室内に面する部分の仕上げについて

消防庁告示3号による、火災拡大抑制試験

SPRINEXmini
壁材：石膏ボード9.5mm+可燃性ビニルクロスにて試験基準合格

設置可能要件設置部分の壁が石膏ボード9.5mm以上の耐火性能を有していれば、壁紙の材質は問わず設置可能。（天井は不問）
18

設置部分の内装に関わる考え方

内装材が証明できない案件への対応壁紙性能の証明不可でも設置が可能に

19

【木造対応可能】 CPW13094
内装：準不燃未満

施設の建築条件を制限する必要はありません
不燃材料を使用していない防護対象物にも設置可能

化粧合板（木質）の物件に対応可能

設置場所例：リビング、寝室など
設置パターン：

収納設置

室内設置

CPW13094
認定番号
種別
防護面積PGA-009号
パッケージ型自動消火設備Ⅱ型
13㎡（8畳間相当）

消火薬剤

第三種浸潤剤等入り水（品評判第27～1号）

薬剤容量使用温度範囲
放射時間
接続銅管36L（9L×4本）
0℃～+40℃
約28秒（於20℃）¢12mm（最長10ｍ）
差動式スポット型感知器
定温式スポット型感知器
H830×W734×D195
約87ｋｇ
受注

感知器
格納箱サイズ（ｍｍ）
総質量特長

20

設置部分の内装に関わる考え方
その他設置に関わる制限に関して

天井高について2.8ｍ以下

13 号告示第５第４号㈡の規定により、床面から放出口の取付け面までの高さを2.5 メートル以下としているが、同告示第17 第２号の消火試験において2.5 メートルを超える高さで消火性能が確認できたものにあっては、当該高さ以下とすることができること。

易燃性可燃物について設置部分に消火が困難な易燃性の可燃物がないこと。
「ソファ等で特に燃焼速度が速いもの」■ 座面が概ね800mm以上■ 表皮が合成皮革■ クッション材が主にポリウレタン■ 布団・ベッドは該当せず

21

スプリネックスミニ 機器特長

■ 電源電池式（専用リチウム電池）
・省エネ設計で電池寿命10年以上■ 安全薬剤・水の4倍の消火性能
・冷却効果、浸透性、再燃防止効果に優れる■ 4タイプの製品形状
・設置場所に合わせて
本体選定

22

スプリネックスミニ 外観と表示に関して

表．パネル各部の表示・ブザー状態
監視中
（正常）

異常警告

火災

電源灯

点滅
（10秒毎）

消灯

点滅（10秒毎）

点滅（10秒毎）

異常灯消灯点滅（10秒毎）

消灯

消灯

火災灯

消灯

消灯

点滅
（1.5秒間隔）点灯

バッテリー灯消灯

点滅（10秒毎）

消灯

消灯

ブザー

無音

間欠鳴動
（10秒毎）

断続鳴動（1.5秒間隔）

連続鳴動

23

スプリネックスミニ 火災時動作フロー

1. 監視状態点 滅
点 灯

2. 感知器①作動（ブザー間欠鳴動）

3. 感知器②作動（ブザー連続鳴動）

4. 起動（消火薬剤放出）
24

火災拡大抑制試験（１）○：自動消火設備の放出口位置＊消防防災科学技術研究推進制度にて評価試験し、試験規格化となった

25

火災拡大抑制試験（２）エーテル系ウレタンフォーム
自動消火設備の放出口

可燃物

もみクリブ

試験室内
資材等

可燃物
仕様

もみクリブ16本

38×38×305mm・2.5～3.2kg/16 本

エーテル系ウレタンフォーム2枚

810×760×76mm・27.2～30.4kg/m3

n-ヘプタン

250mL

壁材

石膏ボード t9.5mm

天井材

ケイカル板 t5mm

天井高さ

2.5m（2.8ｍ）

開口寸法（2箇所）

W890×H2200，W1040×H2200mm

26

施工の流れ
1.室内のノズル位置設定

二通りの配管方法

2.ノズル穴加工
埋め込み型

露出型

本体設置イメージ

3.銅管を通す
壁掛け

4.ノズル銅管接続、天井固定

5.感知器取り付け
収納内

6.本体を設置
床置き

7.配管・配線を本体に接続
27

スプリネックスミニ 配置事例

■ 1台あたり最大13㎡の防護面積を消火します。
■ 玄関・廊下・階段・トイレ・浴室(脱衣室）・収納（2㎡未満のもの）には設置不要です。

28