DP3000G

グラフィック形プログラム設定器
DP3000Gは、視認性に優れた5.6形カラー液晶ディスプレイを採用したグラフィックタイプのプログラム設定器です。
最大200種類のプログラムパターン（最大4000ステップ）を記憶し、実行パターンを任意に呼び出して運転できます。
設定出力は、高精度なアナログ出力（直流電流・電圧）と通信を使用した設定誤差のないデジタル出力から選択できます。

■特長●鮮明な5.6形カラー液晶ディスプレイ採用■形式

D P3−□0 G□0 0−□□□
設定出力信号パターン進行状況のグラフィック画面やSV値／パターン・ステップ

1：デジタル出力（RS-422A）／時間経過の数値の一括表示をはじめ、拡大数値表示、外部2：アナログ出力（4〜20ｍA）入出力状態表示などの多彩なモニタ機能を用意しています。

4：アナログ出力（0〜10V）●プログラムパターンがグラフィック画面で簡単設定

5：アナログ出力（0〜1V）
7：デジタル出力（RS-485）

パターン数最大200、ステップ数最大4000まで設定可能で、パタ通信インターフェイス※1ーンの繰り返し、パターン間の連結やエンドレスなどのプログラム0：なしも設定可能です。

R：RS-232C（COM1）※2 OP●ステップごとにタイムシグナル設定可能

S：RS-485（ COM1）※2 OP
A：RS-422A（COM1）※2 OP

タイムシグナル30種から選択可能です。最大28点が外部出力へ

B：RS-232C（COM1）＋RS-232C（COM2）※2 OP割付可能です。

C：RS-485（ COM1）＋RS-232C（COM2）※3 OP●コンパクトフラッシュカードに設定内容を記憶

D：RS-422A（COM1）＋RS-232C（COM2）※4 OP設定したプログラムパターン、各種パラメータなどの全設定内容

E：RS-232C（COM1）＋RS-485（ COM2）※2 OP
F：RS-485（ COM1）＋RS-485（ COM2）※3 OPをコンパクトフラッシュカードに書き込み／読み出しでき、設定内

G：RS-422A（COM1）＋RS-485（ COM2）※4 OP容の管理が容易です。

ケース色
G：グレー

パソコン上でプログラムパターンやパラメータを編集できるパラメ

B：ブラックータ編集ソフトもご用意しています。

外部入出力信号●豊富な外部入出力機能

0：なし OP

デジタル入出力機能を装備し、外部からの運転操作やパターン

1：デジタル入出力（無電圧接点入力）
2：デジタル入出力（入力のみ外部電源仕様）OP選択、タイムシグナルやステータスの信号出力ができます。

伝送器用電源外部入力16点、外部出力28点を用意し、機能の割り付け設定も0：なし
1：伝送器用電源付 OP可能です。

OP：オプション
※１
※２
※３
※４

1

COM1は背面ポート専用、COM2は前面と背面ポートの切り替え仕様です。
設定出力が1または7（デジタル出力）のときは指定できません。
設定出力が7（RS-485）のとき、COM1は設定出力となります。
また、設定出力が1（RS-422A）のときは指定できません。
設定出力が1（RS-422A）のとき、COM1は設定出力となります。
また、設定出力が7（RS-485）のときは指定できません。

PC-122-2

DP3000G■画面構成●プログラム運転状況一括表示
パターン進行状況、ＳＶ、経過時間（または残時間）、タイムシグナ
ルなどを一括表示。

●データ拡大表示
ＳＶ、経過時間（または残時間）を拡大表示。

●外部入力状態表示画面●外部出力状態表示画面●プログラムパターン設定画面■キー配置図

RUN

RESET

DISP

ESC
上下左右キー

FNC

PC-122-2

STOPADV

MENU

ENT2

■プログラム仕様

モード10（拡張設定）
モード11（メンテナンス）
モード12（ヘルプ）
運 転 操 作 ：運転開始・停止（RUN・STOP）、運転解除（RESET）、ステップ歩進（ADV）、早送り（FAST）
D I S P 操 作 ：運転画面の切り替え
HOME画面（登録運転画面） 自動表示
エンジニアリングポート ：前面にシリアルポート用意（専用ケーブル接続）

パターン設定方式 ：目標温度−時間または勾配−時間
時間設定−時分または分秒
勾配設定−温度／分または温度／秒
ス テ ッ プ 数 ：1パターンにつき最大199ステップ
パ タ ー ン 数 ：最大200パターン
合計ステップ数 ：最大4000ステップ
繰 り 返 し ：パターン 最大9999回、ステップ 最大99回
ステップ設定範囲 ：目標温度 スケール範囲
時間 0〜999時間59分または0〜999分59秒
スタート温度 ：任意設定値スタート
目標値（SV）補正 ：−99999〜99999小数点位置スケーリング連動
早送り：プログラムの早送り機能付き（FAST）（約10倍または60倍）
シーケンス設定 ：ステップごと登録・SV NO. 0、1〜8
・タイムシグナル30種、オールON、オールOFF、逆位相、ステップ内繰返し
実行中設定変更 ：目標値、時間、勾配、SV補正付 加 機 能 ：パターンリンク、サークルステップ機能、パターン編集（コピー、削除）■環境規制
環 境 規 制 ：RoHS 環境規制規格：EN IEC63000適合■メモリーカード仕様（カードは別売）
メモリー媒体 ：コンパクトフラッシュカード
メモリー容量 ：最大２Ｇバイト
保 存 デ ー タ ：設定パラメータ、プログラムパターン一括データ（オートロード用）
機
能 ：保存／読込／削除／比較（ベリファイ）プログラムパターン保存／削除は個別／全パターン選択可
カードのフォーマット（簡易フォーマット）■出力信号仕様■一般仕様

出力更新周期 ：0.1秒
出力精度定格 ：出力スパンの±0.1%
出 力 分 解 能 ：約1/50000
出 力 種 類 ：アナログ出力 4〜20mADC、0〜1VDC、0〜10VDC
デジタル出力 RS-422A、RS-485※熱起電力相当出力は用意しておりません

定格電源電圧 ：100−240VAC 50／60Hz（フリー電源）
最大消費電力 ：30VA
基準動作条件 ：周囲温湿度範囲 21〜25℃、50〜60%rh
電源電圧 100VAC±1.0％
電源周波数 50／60Hz±0.5％
姿勢 左右±3°、 前後±3°
ウォームアップ時間 30分以上
正常動作条件 ：周囲温湿度範囲 −10〜50℃、10〜90%rh
電源電圧 90〜264VAC
電源周波数 50／60Hz±2％
姿勢 左右±10゜、前後±10゜
輸 送 条 件 ：工場出荷時梱包状態において
周囲温湿度範囲 −20〜60℃、5〜90%rh
振動 10〜60Hz 0.5G（4.9m/s2）以下
衝撃 40G（352m/s2）以下
保 管 条 件 ：周囲温湿度範囲−20〜60℃、5〜90%rh（ただし結露させないこと）
停 電 対 策 ：EEPROMおよびリチウム電池によるRAMバックアップ
で設定内容を保持
絶 縁 抵 抗 ：２次端子と保護導体端子間 500VDC 20MΩ以上
１次端子と保護導体端子間 500VDC 20MΩ以上
１次端子と２次端子間 500VDC 20MΩ以上
絶 縁 耐 圧 ：２次端子と保護導体端子間 500VAC １分間
１次端子と保護導体端子間 1500VAC １分間
１次端子と２次端子間 2300VAC １分間
外
郭 ：ケース・前面（枠）…難燃性ポリカーボネット樹脂
外部入出力･通信端子台…PBT
外郭色 ：前面枠・ケース グレーまたは黒質
量 ：約1.6kg
取 付 方 法 ：パネル埋込取付
端 子 ネ ジ ：M3.5（外部入出力･設定出力･通信端子はM3）■外部出力信号仕様
出 力 点 数 計 ：28点（各点ごと機能割付可能）
出 力 形 態 ：オープンコレクタ出力（24VDC・最大50mA）
タイムシグナル出力 ：既定割付点数 18点
出力方式 ALL-ON/ALL-OFF/ステップごと最大30種
ステータス出力 ：既定割付点数 10点
出力種類 RUN/STOP、ADV、RESET、WAIT、FAST、END、ERR、SV-UP、SV-DOWN
選択割付 パターン／ステップNo.-BCD出力■外部入力信号仕様
入 力 点 数 計 ：16点（外部駆動入力を除く各点ごと機能割付可能）
入 力 形 態 ：無電圧接点（接点容量12V DC、2mA以上）
外部電源仕様は12/24V DC電源印加時ON（最大12mA/点）
外部駆動入力 ：既定割付点数 5点
入力種類 RUN/STOP、ADV、RESET、WAIT、
FAST
選択割付…SVホールド
パターン選択入力 ：既定割付点数 10点
入力種類 1、2、4、8、10、20、40、80、100、200の10種
選択方式 BCDｺｰﾄﾞによる１〜200のNo.選択■表示仕様表示器 ：5.6形TFTカラーLCD
表 示 内 容 ：運転画面
パターンステップNo、一括表示画面 パターン進行状況、目標値、経過または残時間、ステータス、タイムシグナル
データ数値拡大表示、DO表示、DI表示
タイムシグナル、設 定 画 面 パターン・シーケンス設定、メモリー管理設定、メンテナンス、通信、運転中設定変更など
LCDバックライト ：輝度調整４段階可能■オプション仕様●伝送器用電源（絶縁タイプ）
電 源 電 圧 ：24VDC
電 流 容 量 ：最大30mA●通信インターフェイス■設定・操作仕様
操作キーの種類 ：MENU、DISP、上下・左右キー、ENT、ESC、FNC、RUN、STOP、ADV、RESET
設定・操作方式 ：設定 メニュー呼び出し・カーソル選択方式
運転操作 キー直接操作（FNCと組み合わせ）
ＭＥＮＵ設定 ：モード 0（実行ステップ設定）
モード 1（運転状態の選択）
モード 2（パターンシーケンス）
モード 5（設定出力関係）
モード 6（タイムシグナル）モード 8（通信設定）
モード 9（メモリーカード管理）3

通 信 点 数 ：2点まで
通 信 種 類 ：RS-232C、RS-422A、RS-485から選択※デジタル出力ではCOM1が設定出力となります。
※COM2は前面ポートと背面ポートの切り替え仕様です。
プ ロ ト コ ル ：MODBUS／PRIVATE■付属ソフトウェア
ＤＰ-Ｇパラメータ編集ソフト
・プログラムパターン編集・ファイル管理・印刷・設定パラメータ編集・ファイル管理・印刷
・ＤＰ-Ｇ用ＣＦカード読込・保存

PC-122-2■端子板図DO出力端子部

100-240V AC

123

A

B C D

E F G H

I

J

出力（＋）端子 伝送器用電源端子部
出力（−）端子 （オプション）

1516

1

タイムシグナル
2

ステータス

3

外部駆動・パターン選択／DI入力端子部456

設定出力（デジタル）および通信インターフェイス（オプション）端子部
COM2
COM1
端子 RS-232C RS-485
端子 RS-232C RS-485 RS-422A
RDASASA
RD
RD
6I
6E
RDB
SBSBSDSD
6J6FSDA
SG
SG
SG
SG
5J
6G
SDB
6H
＊設定器デジタル出力ではCOM1を使用。
SG
5J＊RS-422A：COM1の1ポートのみ。
＊COM1は背面ポート専用、COM2は背面ポートと前面ポートを切り替えて使用。

設定出力（アナログ）（−）端子
設定出力（アナログ）（＋）端子■外部入出力端子
タイムシグナル出力端子

ステータス出力端子

COM：1A ○TS 1 ：1B ○ ［LOAD］
TS 2 ：1C ○ ［LOAD］
TS 3 ：1D ○ ［LOAD］
TS 4 ：1E ○ ［LOAD］
TS 5 ：1F ○ ［LOAD］
TS 6 ：1G ○ ［LOAD］
TS 7 ：1H ○ ［LOAD］
TS 8 ：1I ○ ［LOAD］
TS 9 ：1J ○ ［LOAD］
COM：2A ○TS10 ：2B ○ ［LOAD］
TS11 ：2C ○ ［LOAD］
TS12 ：2D ○ ［LOAD］
TS13 ：2E ○ ［LOAD］
TS14 ：2F ○ ［LOAD］
TS15 ：2G ○ ［LOAD］
TS16 ：2H ○ ［LOAD］
TS17 ：2I ○ ［LOAD］
TS18 ：2J ○ ［LOAD］

COM ：3A ○RUN/STOP ：3B ○ ［LOAD］
ADV ：3C ○ ［LOAD］
RESET ：3D ○ ［LOAD］
WAIT ：3E ○ ［LOAD］
FAST ：3F ○ ［LOAD］
END ：3G ○ ［LOAD］（NC）：3H ○ ［LOAD］
ERROR ：3 I ○ ［LOAD］
SV・UP ：3 J ○ ［LOAD］
SV・DOWN ：4 J ○ ［LOAD］

外部駆動入力端子＆パターン選択入力（BCDコード）端子
COM ：4A ○外部 RUN/STOP：4B ○ADV：4C ○駆RESET：4D ○動WAIT：4E
信
FAST：4F ○号（NC）：4G ○100：4H ○200：4 I ○COM：5A ○1：5B ○
2：5C ○
4：5D ○
8：5E ○
10：5F ○
20：5G ○
40：5H ○
80：5 I ○ＢＣＤコード※COM：タイムシグナル出力と共通

COM ：4A ○RUN：4B ○STOP：4C ○RESET：4D ○ADV：4E ○
（NC）
：4F ○
（NC）
：4G ○
100：4H ○200：4 I ○COM：5A ○1：5B ○
2：5C ○
4：5D ○
8：5E ○
10：5F ○
20：5G ○
40：5H ○
80：5 I ○※外部電源仕様
DP-I形仕様相当に対応可能■外形寸法

223235252

17138 ＋01

170

170

159

144137×137●パネルカット

144

12V/24V

138 ＋01
単位：ｍｍ

URL : https://www.chino.co.jp/〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
03-3956-2111

PC-122-2

営業所：

札仙新水高大幌台潟
戸崎宮

千 葉
東 京
立 川
神奈川
静 岡
富 山

名古屋
大 津
大 阪
姫 路
岡 山
広 島

4

安全に関するご注意
福 岡
北九州※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2021年8月現在のものです。

発行 2021.8

PDF
初版 2008.10