DU500

オンオフサーボユニット
DU500は、調節計からの電流信号をオンオフサーボ導通信号に変換し、コントロールモータなどの操作端を駆動することが可能です。
サイズは48×96mm（縦形）と96×48mm（横形）を用意し、盤の取付けレイアウトに合わせて選択いただけます。

形状：横形■特 長■形●鮮明で見やすい前面表示
文字が分かりやすい5桁11セグメント表示部を上下２行搭載。
またアナログバーやステータス LED 表示により、設定操作や運転状況の確認が容易です。

DU51□□-□□●オープンループ制御を標準搭載
フィードバックの結線なしに時間で制御を行うオープンループ制御を搭載。

形状：縦形式出 力
1 : リレー出力（重負荷 負荷電流 0.2A 以上）
2 : リレー出力※1（軽負荷 負荷電流 0.2A 未満）＋バッファリレー駆動用
4 : オープンコレクタ出力
形 状
T : 縦形Y : 横形●オートマニュアル切替え時のマニュアル出力値を設定可能
オート制御からマニュアル制御に切替えた際のマニュアル出力値を設定可能。

イベント出力 2 点、A/M 外部切替え※20 : なし
1 : イベント出力 2 点［EV1、2］、A/M 外部切替え
［DI1］

●薄形設計
本体奥行 65mm の薄形設計。
制御盤内の省スペース化に貢献。

通信インターフェイス※20 : なし
A : RS-422A
S : RS-485●国際安全規格
CE、UKCA マーキングに適合しています。

※1：負荷電流 0.2A 未満のモータ駆動
または、バッファリレー駆動用※2：オプション

1

PX-48-3

DU500■各部の名称
横形

縦形
①

↓

←①

③→
←④③→

←
▲

↑ ↑
⑤⑥←②

②∨∧

▼

⑦⑧⑨←④↑ ↑ ↑▲∨ ∧▼↑↑ ↑↑↑
⑤⑥⑦⑧⑨

表 示 部

操 作 部
⑤[MODEキー]： 運転画面またはMODE画面を表示（長押し）[SELECT▲キー]：運転画面やパラメータ設定画面を逆方向に切替え[CANCELキー] ： 設定値の変更をキャンセル（設定変更中※3のみ）⑥[A/Mキー] ： オート / マニュアル運転切替え（長押し）[＞キー] ： 設定画面の数値設定時に､対象桁を切替え⑦[∨キー] ： MODE画面を逆送り
設定値やパラメータ設定値を変更（減少/逆送り）⑧[∧キー] ： MODE画面を順送り
設定値やパラメータ設定値を変更（増加/順送り）⑨[ENTERキー] ： 変更した設定値の登録（設定値変更中※3のみ）[SELECT ▼キー]： 運転画面やパラメータ設定画面を順方向に切替え①上段表示
表示設定により FB値※1、入力値（PV）※2、パラメータ名を表示②下段表示
表示設定により「FB」、「PV」、「MV」と表示
パラメータ設定値を表示③ステータスLED
MAN：マニュアル出力運転時に点灯
AT ：フィードバックチューニング中に点灯
OL ：オープンループ制御、オープンループゼロ点補正制御時に点灯
フィードバック制御＋オープンループ制御時は、フィードバック制御からオープン制御に移行後に点滅
LOCK：キーロック動作時、通信書込み時に点灯
OPEN：OPEN側リレー出力がON時に点灯
CLOSE：CLOSE側リレー出力がON時に点灯④アナログバー表示
FB値※1 、入力値(PV)※2 を10%刻みで表示（0.0％以下：消灯、100.0%以上：全灯）

■端子板図
出力端子
オンオフサーボ出力
25 ：M3
26 ：M227 ：M1
フィードバック入力
28 ：R129 ：RC
30 ：R2

通信インターフェイス※4RS-422A
13 ：RDA
14 ：RDB
15 ：SDA
16 ：SDB
17 ：SG

RS-485
13 ：SA
14 ：SB
17 ：SG※ 4 オプション

PX-48-3

外部信号入力端子※4横形

外部信号入力35 ：DI 136 ：DI COM

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

123456入力端子
電流（ mA ）5：（＋）端子
6：（−）端子789 10 11 12

イベント出力端子※4（メカリレー出力）

電源端子100 -240VAC
11： L
12： N

イベント1出力
7 ：EV １
8 ：COM
イベント2出力
9 ： EV２
10： COM

2

縦形
113252142631527416285172961830719318203292133102234112335122436

各端子（番号）に割当てられた機能は、縦形と横形で同様です。

■対応規格（CE、UKCA）Class A
E M C 指 令 ：EN61326-1適合※試験中、最大±1mVに相当する指示値が変動することがあります（CE、UKCA）
全 ：EN61010-1、EN61010-2-030適合
過電圧カテゴリーⅡ、汚染度2（CE、UKCA）
環境規制規格：EN IEC63000適合
環 境 規 制 ：RoHS（産業用を含む監視および制御機器）（密着計装時不可）
構造 ：外郭保護 IEC60529 IP54相当
安3PX-48-3■外形寸法
縦 形

96●パネルカット寸法図+0.84892 08+0.812092 070

45 065+0.690(端子カバー付加時)

45 0（密着計装時）+0.6（密着計装時）

92 093.2(端子カバー)+0.8

45 086590(端子カバー付加時)+0.696120

112(取付具寸法)

112(取付具寸法)●パネルカット寸法図93.2(端子カバー)

70
48

横 形

+0.60（96×N-4）

N:台数+20（48×N-3 ）

N:台数

単位：mm

単位：mm

■アクセサリ■圧着端子●O形●前面保護カバー●Y形

形

6以下φ3.2以上6以下φ3.2以上式

仕パネルカバー様

誤動作防止用プラスチック製カバー
密着計装時は取付け不可●連結固定金具形

単位：mm式仕CX-DI002

名取付具
取扱説明書
（設置）
接点保護素子※1
端子カバー

パネルに5台まで横方向密着計装が可能な固定具
必要個数：（取付け台数ー1）個●接点保護素子

■付属品
品

様数量

備

開閉電流

用途

CX-CR10.01μF＋120Ω

0.2A以下軽負荷用

CX-CR20.5μF＋47Ω

0.2A以上重負荷用

1.0A以下

DCリレー用形

考2個（1式） パネル取付け用
1冊

冊子

2個

オープンコレクタ用：CX-CR3

1個

軽負荷用：CX-CR1
重負荷用：CX-CR2

1個

感電防止、端子保護式

CX-CR3仕様※1 出力の形式に対応した接点保護素子が付属します。

URL : https://www.chino.co.jp/〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-803-3956-2111

PX-48-3

営業所：

札 幌
仙 台
新 潟
水 戸
宇都宮高 崎

大 宮
千 葉
東 京
立 川
神奈川
静 岡

福 岡
北九州

富 山
名古屋
大 阪
大 津
岡 山
広 島

安全に関するご注意※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2022年12月現在のものです。

4

発行 2022.12

PDF
初版 2017.4