Ｊフィット I 型

現場調査シート PS 対応用
記 入 日

現場名年月日

記入者名

施工前に、この現場調査シートを使用してお客さまのトイレにＪフィットが設置可能か確認をしてください。

床上排水PS タイプ

1. トイレの室内寸法は？
2. トイレに窓や収納棚などは？
3. ドアの仕様は？
4. 便器排水位置は？

納材前の変更で対応可能

床排水設置可能判断▶本現場調査シートの排水方向

5. 給水の設置可能範囲は？
6. コンセントの設置可能範囲は？
7. 壁補強は必要？
8. 幅木の厚さは？

1. トイレの室内寸法は？
トイレの室内寸法には製品を設置するための許容範囲がありますので確認してください。
実測値記入欄※幅木を除いた壁〜壁寸法

奥行：mm

間口：mm

P S 側 間口：mm

PS 奥mm行：

奥行許容値：1190mm 以上

PS 奥行許容値
255 〜 310mm

間口許容値（便器排水芯から PS まで）
235 〜 375mm

間口参考値（便器排水芯から PS がない壁まで）
間口仕様□ 350 〜 374mm□ 375 〜 400mm□ 401 〜 425mm□ 426 〜 450mm□ 451 〜 475mm※間口 476mm 以上の場合は、エンドパネルでの対応が可能。
（PS 側は設置できません。）

実測値が許容値を外れる場合は、設置不可 ■奥行間口

PS 側間口

間口許容値（便器排水芯から PS がない壁まで）
350 〜 475mm

2. トイレに窓や収納棚などは？
製品と干渉しないか確認してください。
部はタイルなどを貼り付けないでください。

【便器後壁】
窓または収納棚

実測値記入欄出代□有

後壁の窓・収納棚：
窓枠などの出代：

窓・収納棚の出代が45mm 以上の場合：
許容値 1050mm 以上

□無mm

後壁

窓・収納棚の出代が45mm 未満の場合：
許容値 885mm 以上

出代

窓枠下端

窓または収納棚

窓枠などの下端：床面から横壁の窓・収納棚：mm□有□無窓枠などの奥側：後壁からmm

窓枠などの下端：床面からmm【便器横壁】
窓または収納棚

後壁からの距離

後壁から窓・収納棚の端までの距離が30ｍｍ以下の場合：許容値 885mm 以上
もしくは【カウンター上部】
後壁から窓・収納棚の端までの距離が270ｍｍ未満の場合：許容値 815mm 以上【カウンター上部手洗器側】
後壁から窓・収納棚の端までの距離が270ｍｍ未満の場合：許容値 875mm 以上

実測値が許容値を外れる場合は、設置不可

3. ドアの仕様は？
内開きドア・引き戸には下記制限がありますので確認してください。
実測値記入欄【内開きドアの場合】□外開き
許容値：820mm 以上

実測値が許容値を外れる場合は、設置不可
2引き戸※引き戸がキャビネットと干渉してしまう場合はエンドパネルで対応を検討してください。
□エンドパネル要ドアmm

引き戸mm□引き戸：キャビネットとの干渉を確認
引き戸：後壁からエンドパネル許容値：330mm 以上□内開き：トイレとの干渉を確認
ドア先端：後壁から【引き戸の場合】※引き戸が当たってしまう場合はエンドパネルで対応を検討※奥行調整部材を使用する場合、使用する厚みと奥行スペーサーとの差分寸法を上記の値に加えた値を許容値としてください4. 便器排水位置は？
実測値記入欄排水芯（前後）許容値：115 〜 130mm※壁からの寸法は幅木を除く

PS：

□左側

□右側

排水芯（高さ）：床からmm

排水芯（左右）：PS 側からmm

排水芯（前後）：後壁からmm※排水芯（前後）が後壁から 131 〜 160mm の場合、奥行調整部材（別売：SUC-P871/COLOR）で対応可。
□奥行調整部材要

実測値が許容値を外れる場合は、排水位置の移動が必要※防振シートを使用する場合は、排水芯の高さが 5mm 高くなります。

排水芯（高さ）
許容値：120mm,155mm

間口許容値（便器排水芯から PS まで）
235 〜 375mm間口許容値（便器排水芯から PS がない壁まで）
350 〜 475mm

35. 給水の設置可能範囲は？
（単位：mm）

実測値記入欄【PS 右側の場合】※測定は給水管（Rc1/2）の中心※壁からの寸法は幅木を除く

間口 :350 〜 475

□PS 右側□壁WL□左aab□床baab

A 設置可能な範囲

b

B 取替用止水栓

285（TF-3892ER）
が必要

100

□PS 左側
□右abb

165

165

B

BPSWL

PS35A625150

50a250

120

便器芯

□左250

35

□右PS 側間口 :235 〜 375

50

A

200

35200

B35

便器芯

□壁baab□床便器芯【PS 左側の場合】
a：mmb：mm※給水位置が B の場合

PS 側間口 :235 〜 375
25025016535□取替用止水栓要実測値が設置可能範囲を外れる場合は、給水位置の移動が必要

PSWL

PS

間口 :
350 〜 475
WL

16535120

A 設置可能な範囲
B625

BA285

※給水管の規格が Rc1/2 であることをご確認ください。

B354200200
便器芯A

B 取替用止水栓（TF-3892ER）が必要

150505010035

6. コンセントの設置可能範囲は？
（単位：mm）

実測値記入欄【PS 右側の場合】※測定はコンセント外形※壁からの寸法は幅木を除く

シャワートイレ用□有WL
シャワートイレ用

PSWL

間口 :
350 〜 475

□ 設置可能範囲内

PS 側間口 :235 〜 375250

□ 設置可能範囲外□無コンセント外形が右図範囲外、またはコンセントが無い場合、移動 / 新設が必要
コンセントがアース付でない場合は、アースターミナル付接地極付コンセントに取替要520520便器芯170【PS 左側の場合】
PSWL

WL

PS 側間口 :235 〜 375

間口 :350 〜 475

シャワートイレ用

250520
520

便器芯

1705

7. 壁補強は必要？
（単位：mm）

実測値記入欄隅に柱・受木：【間柱が 1 本の場合】□有間柱（便器芯もしくはピッチ 240mm 以下）： □有□無【間柱が 2 本の場合】

間柱
25 以上

25 以上

受木

PS240 以下

受木

間柱PS

□無

右図の条件を満たさない場合は、下地補強が必要【受木・間柱が指定位置にない場合】
下地補強（構造用合板（JAS規格相当）12mm以上）施工位置【PS 右側の場合】【PS 左側の場合】
PS

100700

700

PS

6PS

100PS

8. 幅木の厚さは？
実測値記入欄幅木：□有□無厚さ：mm
許容値：厚さ 10mm 以下
厚さ

幅木

実測値が許容値を外れる場合は、
幅木のカットが必要

ご選定品番・その他確認事項【ご選定品番】

YDS-H3① 手洗器② 便座グレード③ 間口⑤ キャビネットカラー

②M

③④⑤/

W

：（I 型手洗器あり）8、（I 型手洗器なし）5：（EA24A）5、（KA31）1：

間口
品番

④ PS

①350 〜 374 375 〜 400 401 〜 425 426 〜 450 451 〜 475
A

B

C

D

E：（左側）L、（右側）R：（ホワイト）WA、（ライトオーク）JP、（ウォルナット）JZ、（ショコラオーク）JR【その他確認事項】●手すりや埋込棚、棚等の有無干渉がないか？

to-su-24006̲240301

7