SolarView Comapct
ソフトウェアマニュアル

はじめに
本解説書は、【 SolarView Compact 】のソフトウェアマニュアルです。
本製品へ接続する前に商品添付の【 かんたんセットアップガイド 】よりセットアップを⾏って下さい。
本解説書ではセットアップ後の操作⽅法について説明します。

⽬次
1.

初期設定をするには？ .......................................................................................................................... 1

1.1.

本製品に接続する............................................................................................................................ 2

1.2.

初期設定を⾏う ............................................................................................................................... 42.



パワコンの設定を⾏う.............................................................................................................. 4

サービスを起動する ................................................................................................................. 6

スライドショーを⾒よう！ ................................................................................................................. 10

2.1.

スライドショーで表⽰されるスライドについて知りたい ............................................................. 10

2.2.

ディスプレイに表⽰されるアイコンについて知りたい ................................................................ 15

3.

Web からパワコンのデータを閲覧するには？ ................................................................................... 16

現在のパワコンの計測値を表⽰したい ......................................................................................... 16

3.1.


パワコンの計測値（総合）を表⽰する................................................................................... 16

パワコン毎の計測値を表⽰する.............................................................................................. 17
過去のパワコンの計測値（総合）をグラフと帳票で表⽰したい .................................................. 19

3.2.

⽇報データを表⽰する............................................................................................................ 19

⽉報データを表⽰する............................................................................................................ 21

年報データを表⽰する............................................................................................................ 21

3.3.

詳細な計測データを⾒たい ........................................................................................................... 22

3.4.

計測値のデータをダウンロードしたい ......................................................................................... 25

3.5.

パワコンの状態を確認したい........................................................................................................ 27

3.6.

パワコンの異常履歴を確認したい................................................................................................. 29

3.7.
4.





条件を指定して異常履歴を表⽰する ...................................................................................... 29

登録されている異常履歴を削除する ...................................................................................... 32
スライドショーを Web ブラウザで⾒たい .................................................................................... 33

設定を変更するには？ ........................................................................................................................ 34

スライドショーの表⽰フォーマットを変更したい........................................................................ 34

4.1.


スライドのテーマを変更する ................................................................................................. 34

ディスプレイの表⽰フォントを変更する ............................................................................... 37

ディスプレイのページ表⽰を変更する................................................................................... 38

スライドに時計を表⽰する..................................................................................................... 38



パワコン異常時、ディスプレイにアイコンを表⽰する.......................................................... 39



パワコン通信異常時、ディスプレイにアイコンを表⽰する................................................... 39
スライド毎の設定を変更したい .................................................................................................... 40

4.2.


各スライドの表⽰の有無を設定する ...................................................................................... 40



各スライドの表⽰時間を設定する .......................................................................................... 44



Web 上のスライド⼀覧での管理⽤に各スライドにコメントを⼊⼒する ............................... 44

4.3.

スライドショーにスライドを追加したい ...................................................................................... 45

4.4.

スライドショーに使う画像ファイルを登録したい........................................................................ 53


画像ファイルを登録する ........................................................................................................ 53



画像ファイルをリサイズする。.............................................................................................. 55



画像ファイルを削除する ........................................................................................................ 57
接続しているディスプレイを変更したい ...................................................................................... 58

4.5.

※ディスプレイは本製品に含みません。別途⼿配ください。 ........................................................... 58
LED 表⽰盤の表⽰内容を変更したい............................................................................................ 59

4.6.

※LED 表⽰盤はオプション品になります。別途⼿配ください。 ....................................................... 59
本体のネットワーク情報の設定を変更したい............................................................................... 62

4.7.


IP アドレスの設定 .................................................................................................................. 62

DNS の設定 ............................................................................................................................ 64

ネットワーク導通のチェックを⾏いたい ............................................................................... 66
パワコン異常時にメール送信を⾏いたい ...................................................................................... 68

4.8.


パワコン異常時にメール配信を⾏う設定をする..................................................................... 68

メールサーバーの設定を⾏う ................................................................................................. 69

4.9.

パワコンから取得するステータスの詳細を変更したい。 ............................................................. 71

4.10.

⾃動的に計測データファイルを指定のフォルダに転送したい...................................................... 73

4.11.

本体のシステム⽇時を設定したい................................................................................................. 76

アカウント情報を編集したい........................................................................................................ 78

4.12.


アカウントを登録したい ........................................................................................................ 78

アカウントを削除したい ........................................................................................................ 79
システムをバックアップファイルしたい ...................................................................................... 80

4.13.


バックアップファイルを作成する .......................................................................................... 80

バックアップファイルをダウンロードする............................................................................ 81

バックアップファイルを削除する .......................................................................................... 81

バックアップファイルをアップロードして更新する ............................................................. 82

4.14.

システム情報を確認したい ........................................................................................................... 84

4.15.

ブラウザ上から本体の再起動または停⽌操作を⾏いたい ............................................................. 86

付録 ................................................................................................................................................................. 88¾

FTP アクセスによるデータの取得⽅法......................................................................................... 88¾

csv データのフォーマット ............................................................................................................ 89¾

送信メールのフォーマット ........................................................................................................... 91
パワコン異常時送信メール..................................................................................................... 91



パワコン通信異常時送信メール.............................................................................................. 91

テストメール .......................................................................................................................... 91
デジタルサイネージとの連携........................................................................................................ 92¾


スライドショーの表⽰............................................................................................................ 92

計測値の表⽰ .......................................................................................................................... 93
USB メモリに計測データ(CSV ファイル)をコピーする ............................................................... 94

¾

¾



USB メモリを使う前の準備.................................................................................................... 94

USB メモリへ計測データをコピーする.................................................................................. 94

コピーしたデータを PC で確認する ....................................................................................... 95
こんな時はどうすればいいの？ Q＆A........................................................................................ 96

1. 初期設定をするには？
本製品の初期設定は以下の⼿順で⾏います。
図内の No は【 1.1 本製品に接続する 】以降の操作内容 No に対応しています。
設定⽅法の詳細はそちらを参照して下さい。

No.1,2：

本製品への Web アクセス⽅法

本製品に web アクセス（「 1.1 本製品に接続する 」参照）

「 http://192.168.1.101 」

No.4：使⽤許諾の同意
No3：【Enter】をクリック、または
２秒後で画⾯遷移します。

No.5：認証
User: solarPassword : solar

初期設定（1.2 初期設定を⾏う参照）

No.1：
アイコンを

No.2,３：

クリックしてください。

パワコンの設定を⾏います。
「製造元」→「機種」→「局番」→「⽇射強度と気温のレンジ設定」

No.4：

No.5,6,7：「 サービス設定 」を

基本設定を⾏い、サービスを起動します。

クリックして下さい。

「 定格発電電⼒量(合計) 」→「 環境計測設定」

No.8,9：
パワコンと通信していることを確認します。
1

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

1.1. 本製品に接続する
操作内容

No.1

インターネットエクスプローラを起動します。

No.2

本製品のアドレスを⼊⼒
アドレス部に「 http://192.168.1.101 」と⼊⼒して【 ENTER 】キーを押してください。

No.3

TOP 画⾯の表⽰
ソフトウェア使⽤許諾契約書の内容に同意すると TOP 画⾯が表⽰されます。

TOP 画⾯です。
２秒間経過、または「Enter」をクリックします。

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

2

No.4

ソフトウェア使⽤許諾契約書の確認
TOP 画⾯で「Enter」をクリックするか、画⾯表⽰から 2 秒経過するとソフトウェア使⽤許諾契約書の同意確認の画⾯が表⽰されます。

契約書の内容を確認し、同意できる場合には「同意する」をクリックします。
本契約書の内容に同意頂けない場合には本製品のご利⽤はできません。
※⼀度ソフトウェア使⽤許諾契約書の内容に同意頂けば、それ以降はこの画⾯は表⽰されません。

No.5

ログインを⾏う
設定画⾯を表⽰する場合ログイン画⾯が表⽰されます。
以下のユーザー名、パスワードを⼊⼒して認証を⾏います。

3

ユーザー名

：

solar

パスワード

：

solar

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

1.2. 初期設定を⾏う
本製品を使⽤する前に必ず「 パワコンの設定 」を⾏わなければなりません。
以下の操作内容によりパワコンの設定を⾏います。


パワコンの設定を⾏う

操作内容

No.1

パワコンの設定１

初期画⾯

パワコン設定を⾏っていない状態でログインすると、パワコン設定画⾯が表⽰されます。
設定を⾏うためにシリアルポート１のアイコンをクリックします。

アイコンをクリック

No.2

パワコンの設定２

製造元の設定パワコン設定でははじめに製造元を選択します。
接続するパワコンに合わせてメーカーを選択してください。（本書では「デモ」を設定します。）

パワコンの製造元を選択してください。
本書では「 デモ 」を選択して解説致します。
※デモ設定ではパワコンを接続していなくても仮の値が⼊⼒されます。

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル4製造元を選択すると以下のメッセージが表⽰されます。
「 サービス設定 」はまだクリックしないで下さい。

No.3

パワコンの設定３「機種」、「局番」、「⽇射・気温レンジ」の設定①「 機種 」の設定
適切な機種を設定してください。
選択できる機種は No.２で設定した製造元によって異なります。
※

例）製造元を「⼭洋」に設定した場合
以下の機種が表⽰されます。

②「 局番 」の設定
機種で設定しましたパワコンの適切な局番を選択してください。
接続しているパワコンで設定された局番と合うように局番を選択します。

③「 ⽇射強度と気温のレンジ 」の設定
各レンジに適切な値を⼊⼒してください。
デモの場合「 ＊ 」と設定します。
①〜③の項⽬の⼊⼒が完了したら「 保存 」ボタンをクリックして設定を保存します。

5

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

No.4

パワコンの設定４

サービスの設定を表⽰する

パワコンの設定を保存した時に表⽰されたメッセージから「サービス設定」クリックします。
「 サービス設定 」をクリックします。



サービスを起動する

操作内容

No.5 サービスの設定１

サービス設定の TOP 画⾯表⽰

初期設定としてはパワコンの収集に関する項⽬だけ設定して他の項⽬は必要に応じて設定して下さい。
設定は初期設定後でも変更可能です。

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル6

No.6 サービス設定２「 基本設定 」の設定

「SVC 名称」、「 定格発電電⼒量(合計) 」、「 環境計測設定 」、「ディスプレイとの接続」の設定を⾏います。

本製品のシステム名称の設定で、メール内容やシステム更新画⾯で使⽤します。
初期値の「 SVC 」のままでも問題はありません。

NO４で設定したパワコンの発電電⼒の合計（定格値）を記⼊してください。
例：製造元＝デモ

機種＝10kw

接続台数＝3 台

10×３＝３０kW を設定します。

⽇射・気温のデータを収集するパワコンを設定してください。
※「アナログ⼊⼒」はサポートしていません。

本製品と接続するディスプレイを選択してください。
PC ⽤のディスプレイに接続する場合には「PC 接続(DVI)」を、液晶テレビに接続する場合には「TV 接続(DVI-HDMI 変換)を選択します。

発電電⼒量から CO2 への換算に使⽤します。
初期値の「0.3145」のままでも問題はありません。
上記項⽬を⼊⼒したら「 更新 」ボタンをクリックして設定を保存します。

7

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

No.7 サービスの設定３

サービスの起動

基本設定が完了したらサービスの「 起動 」ボタンをクリックしサービスの起動を⾏ってください。
サービスが起動すると「 停⽌中 」となっていましたメッセージが「 起動中 」に変わり、データの収集が始まります。

No.8 運⽤画⾯の計測値の確認サービスを起動したら画⾯左上の「SolarView」のアイコンをクリックします。
TOP 画⾯が表⽰され、計測画⾯が表⽰されます。
「SolarView」をクリック。

通信状態の項⽬が「 正常 」となり、各データが２秒毎に更新します。

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル8

No.9 本体で表⽰されているスライドショーの確認最後に本製品に接続したディスプレイより表⽰の確認を⾏います。
・画⾯上の「 サービス停⽌ 」アイコン、「 パワコン通信異常アイコン 」が表⽰されていないことを確認します。
・各値が更新することを確認します。

アイコンが表⽰されていないことを確認してください。

値が表⽰されていれば、初期設定は完了です。
表⽰されていない場合には、各項⽬の設定が適切になっているかをご確認下さい。
以降、パワコンの設定を変更する場合は「 サービス 」の停⽌をまず⾏ってから本章の No１から設定を⾏ってください。

9

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル2.

スライドショーを⾒よう！
本製品は電源を⼊れると、⾃動的に接続されたディスプレイでスライドショーが始まります。

計測値の表⽰は、初期設定を⾏っていないと表⽰されないので、必ず初期設定を⾏ってください。
⼯場出荷時設定のスライドショーは各画⾯ともに 10 秒毎に切り替ります。
表⽰時間を変更したい場合は「 4.2 スライド毎の設定を変更したい 」を参照して下さい。

2.1. スライドショーで表⽰されるスライドについて知りたい
⼯場出荷時設定では以下のスライドが順番に表⽰されます。

スライドショー構成No.1「 計測値(現在)」

ページと⽇付が表⽰されます。
表⽰は設定で変更可能です。
（「 4.1 スライドショーの表⽰フォーマットを変更したい 」参照）

⼯場出荷時はテーマ「 ⼀般１ 」が表⽰されています。
テーマを変更するには「 4.1 スライドショーの表⽰フォーマットを変更したい 」
を参照してください。

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

10

No.2

「 計測値(積算)No.3「 計測値（環境換算） 」

11」

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

No.4 「 環境コンテンツ（⾃然エネルギーの種類） 」

No.5 「 環境コンテンツ（省エネと防災機能） 」

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル12No.6 「 環境コンテンツ（太陽光発電の環境貢献） 」

No.7 「 ⽇報 」

13

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

No.8 「 ⽉報 」

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル14

2.2. ディスプレイに表⽰されるアイコンについて知りたい
パワコンの異常発⽣等重要な情報がある場合、アイコンを表⽰します。
画⾯上部にアイコンが表⽰されます。
このアイコンはパワコンの通信異常時に表⽰されます。

以下の種類のアイコンが存在します。
アイコン

表⽰されるタイミング
サービスが起動していない。
パワコン１〜９のうち１台でも通信異常が発⽣している。
パワコン１〜９のうち１台でもパワコン異常が発⽣している。
USB メモリへデータのコピー中。
時計⽤電池の交換が必要。

15

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル3.

Web からパワコンのデータを閲覧するには？
初期設定が完了すると、パワコンからデータの取得と保存を⾃動で⾏うようになります。
本章では本製品に Web 接続する⼿順は省略します。

接続⼿順は【 1.1 本製品に接続する 】を参照ください。

3.1. 現在のパワコンの計測値を表⽰したい

パワコンの計測値（総合）を表⽰する

操作内容

No.1 「 計測値（総合） 」画⾯の表⽰
現在のパワコンのデータは「 運⽤画⾯ 」の「 計測値 」の画⾯で確認できます。

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル16

パワコン毎の計測値を表⽰する

操作内容

No.2 パワコン１の計測値を表⽰
パワコン毎の計測値を表⽰するには、表⽰したいパワコンの番号をクリックします。

No.3 計測値を表⽰しているパワコンの切り替え
左上の数字をクリックすると表⽰するパワコンを切り替えることができます。

17

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

No.4 「 計測値（総合） 」画⾯にもどる「 計測値（総合） 」の画⾯に戻るには「 総合 」をクリックするかメニュー「 計測値 」をクリックします。

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル18

3.2. 過去のパワコンの計測値（総合）をグラフと帳票で表⽰したい
本製品では計測データを表とグラフで表⽰することができます。


⽇報データを表⽰する

操作内容

No.1 「 帳票 」画⾯で⽇報を表⽰
⽇報は「 運⽤画⾯ 」の「 帳票 」の画⾯で確認できます。
最初は今⽇の⽇報が表⽰されます。

発電電⼒量の合計を表⽰します。

データが存在するパワコン

⽇射、気温を設定しているの注釈を表⽰します。

場合に注釈を表⽰します。

⼀覧表は 4:00〜20:00 の計測データを表⽰します。
データが存在しない場合「 ＊ 」で表⽰します。

19

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

No.2 別の⽇の⽇報を表⽰
翌⽇や前⽇、前⽉など表⽰している帳票の前後を表⽰するには画⾯下部の「<<」「>>」ボタンをクリックします。
「<<」は１つ前、「>>」１つ後の帳票を表⽰します。

任意の⽇を指定して帳票を表⽰するには「 他の帳票を⾒る 」ボタンをクリックした後、カレンダーが表⽰されるので、表⽰したい⽇付をクリックします。
カレンダーに「 * 」がついている⽇付のみ⽇報を表⽰できます。
「 * 」がついていない⽇付は表⽰できません。

「 * 」がついているので⽇報の表⽰ができます。

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

20

⽉報データを表⽰する

操作内容

No.3 ⽉報を表⽰「 他の帳票を⾒る 」を押してカレンダーを表⽰します。
カレンダーの⽉部分をクリックすることで⽉報データを表⽰することができます。
⽉報データが存在しない場合はクリックできず、⽉報を表⽰できません。



年報データを表⽰する

操作内容

No.4 年報を表⽰「 他の帳票を⾒る 」を押してカレンダーを表⽰します。
カレンダーの年部分をクリックすることで年報データを表⽰することができます。
年報データが存在しない場合はクリックできず、表⽰できません。

21

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

3.3. 詳細な計測データを⾒たい
パワコン毎に収集したデータを閲覧することができます。

操作内容

No.1 「 ダウンロード 」画⾯の表⽰「 運⽤画⾯ 」の「 ダウンロード 」をクリックします。

No.2 閲覧したいデータを探す
項⽬をクリックして表⽰したいデータまでフォルダを展開します。

保存されているデータ数が表⽰されます。
フォルダをクリック
すると展開します。

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル22No.3 計測値データの表⽰をクリックすると計測値のデータを閲覧することができます。
例：2013 年 12 ⽉ 1 ⽇の⽇報を表⽰します。

表⽰したいデータのアイコンをクリックします。

23

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

No.4 データ閲覧画⾯の更新
表⽰している計測値データは新しいデータが書き込まれても⾃動で更新しません。
更新する場合は画⾯下部の「 更新 」ボタンをクリックすることによって画⾯の更新を⾏います。

No.5 表⽰しているデータの画⾯切り替え
データ閲覧画⾯では１ページにつき 100 件までデータを表⽰することができます。
100 件以上データが存在する場合はページ切り替えボタンが表⽰されます。

「 次のページへ 」をクリック。次の１００件のデータを表⽰することができます。

また、画⾯上部にページ番号が表⽰されますので、ページ番号のクリックでも切り替えることができます。

「 ページ番号 」をクリックでそのページの１００件分のデータを表⽰します。

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル24

3.4. 計測値のデータをダウンロードしたい
操作内容

No.1 「 3.3.詳細な計測データをみたい 」を参照してダウンロードしたいデータを開きます。
「 運⽤画⾯ 」の「 ダウンロード 」をクリックします。

No.2 ダウンロードしたいデータを探す
項⽬をクリックして表⽰したいデータまでフォルダ展開します。

フォルダをクリック
すると展開します。

保存されているデータ数が表⽰されます。

No.3 データのダウンロード
をクリックすると計測値のデータをダウンロードすることができます。

25

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

例：2013 年 12 ⽉ 01 ⽇の⽇報をダウンロードします。

ダウンロードしたいデータのアイコンをクリックします。

⽇付をクリックした場合、閲覧している PC の csv ファイルの関連付けの設定によって動作が変わります。
例えば、「 Microsoft Office Excel 」に csv ファイルを関連付けしている場合上記例と同様になります。
関連付けをしていない場合では選択した csv データがブラウザ内で表⽰されます。

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル26

3.5. パワコンの状態を確認したい
パワコンの状態の表⽰内容はパワコンの機種によって変わりますが、概ね同じです。
以下の操作内容では例として「 デモ 10kW 」を設定して運⽤していることとします。

操作内容

No.1 「 ステータス 」画⾯の表⽰「 運⽤画⾯ 」の「 計測値 」の「ステータス詳細」をクリックします。

ステータスを確認したい
パワコンの No をクリックします。

パワコンの状態を確認することができます。

パワコンのステータス画⾯が表⽰されます。
27

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

No.2 「 ステータス 」画⾯の確認
パワコンから取得したデータが ON となっているステータスは表⽰枠内がオレンジ⾊で表⽰されます。
また、表⽰枠内にマウスカーソルを合わせるとそのステータスの詳細が表⽰されます。

ON のときはオレンジ⾊
OFF のときは灰⾊で表⽰されます。

マウスカーソルを合わせるとステータスの詳細を表⽰します。

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル28

3.6. パワコンの異常履歴を確認したい
本製品ではパワコンやシステムの異常を履歴として保存しています。
本章では保存された異常履歴から、検出⽇時やパワコン毎などの条件を指定し、パワコンの異常履歴の確認を⾏います。


条件を指定して異常履歴を表⽰する

操作内容

No.1 「 異常履歴 」画⾯の表⽰「 運⽤画⾯ 」の「 異常履歴」をクリックします。

初期表⽰では全異常履歴の中から最新の１０件を表⽰します。
条件を指定して表⽰したい場合は No２以降をご参照ください。

No.2 「 異常履歴 」の登録件数
異常履歴の登録件数は以下に表⽰されています。

29

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

No.3

検出条件①

検出⽇時

表⽰したい⽇付範囲を⼊⼒し、チェックボックスにチェックしてください。
チェックなしの場合存在する⽇時全てのデータが対象となります。

検出⽇時はキーボードから⽇時⼊⼒して条件を指定します。

⼊⼒には以下の注意点がございますので⼊⼒の際はご注意ください。

検出⽇時の⼊⼒時の注意点■

半⾓英数字で⼊⼒してください。
○ 2011
×■２０１１

年⽉⽇の境⽬には「 / 」を時分秒の境⽬には「 : 」を⽇と時の間には「」（スペース）を⼊⼒してください。
また、年は４桁、それ以外は２桁となるように⼊⼒してください。⼀桁の数字であった場合「 0 」を⼊⼒する必要があります。

・ 以下は単位毎の⼊⼒の例となります。
年単位で検出 → 「 2011 」

から 「 2012 」まで

⽉単位で検出 → 「 2011/01 」 から 「 2011/12 」まで
⽇単位で検出 → 「 2011/01/01 」 から 「 2011/12/31 」まで
時単位で検出 → 「 2011/01/01 00 」 から 「 2011/12/31 23 」まで分単位で検出 → 「 2011/01/01 00:00 」

から 「 2011/12/31 23:59 」まで

秒単位で検出 → 「 2011/01/01 00:00:00 」 から 「 2011/01/01 23:59:59 」まで

No.4

検出条件②

レベル

表⽰したいレベル※１を選択して、チェックボックスにチェックします。
チェックなしの場合全てのデータが対象となります。

レベルの種類は「システム」と「パワコン異常」と「接点監視」となります。
※「接点監視」はサポートしていません。

※１

レベルとは・・「システム」は本製品で計測を停⽌したり等のソフトウェア上のイベントで、「パワコン異常」

はパワコンからあがってきた異常となります。
SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

30

No.5

検出条件③

パワコン

表⽰したいパワコンを選択して、チェックボックスにチェックしてください。チェックなしの場合、全パワコンが対象となります。

パワコンは「１〜9」まで選択できます。

No.6

検出条件④

ステータス

表⽰したいステータスを選択して、チェックボックスにチェックしてください。

No.7

履歴表⽰フォーマット①
履歴の表⽰は通常「 新しい順に 」となっています。
「 古い順に 」に表⽰したい場合に変更します。

No.8

履歴表⽰フォーマット②
履歴の表⽰件数はデフォルトでは「 10 件 」となっています。
表⽰したい件数を変更したい場合はご変更ください。

31

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

No.9

異常履歴の表⽰
No３〜No６の検出条件と No７〜No８の表⽰フォーマットを設定した後「 表⽰ 」ボタンをクリックします。



登録されている異常履歴を削除する

操作内容

No.10 履歴のクリア「 履歴のクリア 」ボタンにより異常履歴を削除することができます。
全異常履歴が削除されますのでご注意ください。

「 履歴のクリア 」ボタン
をクリック

「 クリア 」ボタンをクリック

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル32

3.7. スライドショーを Web ブラウザで⾒たい
ディスプレイで表⽰しているスライドショーを Web ブラウザでも表⽰することができます。
（⼀部表⽰が異なります。）

操作内容

No.1 「 スライドショー 」画⾯の表⽰「 運⽤画⾯ 」の「 スライドショー 」をクリックします。

33

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

4.

設定を変更するには？
本章では本製品の設定の変更⽅法を記載します。

変更は Web ブラウザからアクセスして⾏いますので、本製品に Web アクセスしてください。
（アクセス⽅法は【 1.1 本製品に接続する 】を参照してください。）

4.1. スライドショーの表⽰フォーマットを変更したい
本製品では５種類のスライドショーのテーマを⽤意しています。
そのテーマをベースに「 フォント 」、「 ページ表⽰ 」、「 時刻 」、「 パワコン、通信異常時のアイコン表⽰ 」の設定を⾏い、スライドショーの表⽰を変更することができます。
スライドショーの設定には以下の注意点がございますので変更の際はご注意ください。
・ ディスプレイで表⽰される本体のスライドショーでは、フォーマットの変更が反映されるのは次周の 1 ページ⽬が読み込まれたときとなります。
・

ブラウザ上でスライドショーを表⽰する場合、No２の「 テーマ 」のみ変更が反映されます。

・

テーマとフォントの設定は更新してから約 15 秒後にスライドに反映されます。



スライドのテーマを変更する

操作内容

No.1 「 サービス 」画⾯の表⽰「 運⽤画⾯ 」の「 設定 」→「 設定画⾯ 」の「 オプション 」をクリックします。

「 スライドショー 」 の項⽬から
フォーマットを変更することができます。

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル34

No.2 「 テーマ 」の変更
５種類のテーマから選ぶことができます。⼯場出荷時設定では「 ⼀般１ 」が設定されています。
設定を反映するには「 更新 」ボタンを押してください。
テーマの変更が反映されるには「 更新 」ボタンをクリックしてから約１５秒後です。
テーマは以下の 5 種類から選択できます。

各テーマの表⽰例は以下になります。

テーマ１ 学⽣１（⼩学校低学年まで）

テーマ２ 学⽣２（⼩学校⾼学年から）

テーマ３ ⼀般１

35SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

テーマ４⼀般 2

テーマ 5 ⼀般３

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル36

ディスプレイの表⽰フォントを変更する

操作内容

No.3 「 フォント 」の変更
ディスプレイでフォントを変更することができます。
スライド種類が「 環境コンテンツ 」※１となっているスライドのフォントは変更できません。
（スライドの種類は「 4.2 スライド毎の設定を変更したい 」を参照してください。）
変更後「更新 」ボタンを押すと設定が更新されます。
フォントの変更が反映されるには約１５秒程度要します。

「 フォント 」は以下から選択します。

「 フォント 」を明朝に変更

37

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

ディスプレイのページ表⽰を変更する

操作内容

No.4 「 ページ表⽰ 」の変更
ディスプレイ左上に表⽰しているページ表⽰の表⽰形式を変更できます。
変更後「更新 」ボタンをクリックすると設定が更新されます。
「 ページ表⽰ 」の項⽬は以下より選択します。



スライドに時計を表⽰する

操作内容

No.5 「 時計表⽰ 」の変更
ディスプレイ右上に表⽰している時計表⽰の表⽰形式を変更できます。
変更後「更新 」ボタンを押す事によって更新されます。
「 時計表⽰ 」の項⽬は以下より選択します。

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル38

パワコン異常時、ディスプレイにアイコンを表⽰する

操作内容

No.6 「 パワコン異常の表⽰ 」の変更
ディスプレイ上部にパワコン異常通知のアイコンを表⽰するかどうかを変更します。
変更後「更新 」ボタンを押す事によって更新されます。
「 パワコン異常表⽰ 」の項⽬は以下より選択します。

パワコン通信異常時、ディスプレイにアイコンを表⽰する

操作内容

No.7 「 通信異常表⽰ 」の変更
ディスプレイ上部にパワコン通信異常通知のアイコンを表⽰するかどうかを変更します。
変更後「更新 」ボタンを押す事によって更新されます。
「 通信異常表⽰ 」の項⽬は以下より選
択します。

39

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

4.2. スライド毎の設定を変更したい
スライド毎の設定は変更した後に「 更新 」ボタンを押すと更新されますが、以下の注意点があります。
注意点：

更新ボタンを押してもディスプレイ表⽰はすぐに反映されません。
１枚⽬のスライドが表⽰されたときに反映されます。



各スライドの表⽰の有無を設定する

操作内容

No.1 「 スライドショー設定 」画⾯の表⽰

追加するスライドに使⽤できる画像の登録ができます。
「4.4 スライドショーに使う画像ファイルを登録したい」
を参照して下さい。

表⽰の有効無効につきましては本章 No３を参照
して下さい。

コメントの編集は本章 No.３を参照して下さい。
コメントはディスプレイには表⽰しません。

ディスプレイに選択したスライドを表⽰します。
表⽰後はスライドショー
が⼀時停⽌します。※1

No9〜15 は「 4.3 スライドショーにスライドを追加したい 」
を参照してください。

スライドショーで

表⽰時間の設定は本章 No.4 を参照してください。

表⽰する順番です。

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル40

「 スライドショー設定 」の「 No 」列 1〜８のスライド内容は固定で、スライドの編集をすることができません。
（表⽰の有効無効や表⽰時間の変更は可能です。）「 No 」列の 9〜15 は追加スライド分となります。
9〜15 に関しましては「 4.3 スライドショーにスライドを追加したい 」をご参照ください。

※１をクリックしてスライドを表⽰したときの注意点をクリックするとディスプレイに選択したスライドを表⽰しますが、スライドショーは⼀時停⽌します。

スライドショーが⼀時停⽌している場合は以下が表⽰されます。

ディスプレイでページ表⽰部に「 || 」が表⽰されている場合はスライドショーが⼀時停⽌しています。

→スライドショーが⼀時停⽌しているときのディスプレイ表⽰
スライドショーが⼀時停⽌している場合、スライドショーの設定は以下になります。

「 スライドショーを再開 」が表⽰されます。

表⽰ストップしているスライドに「 * 」が表⽰されています。

→

ブラウザの設定画⾯「 スライドショーの再開 」をクリックしますと⼀時停⽌が解除され、スライドショーが再開されます。

41

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

No.2 「 スライドショー設定 」画⾯の表⽰（スライド No１〜８）

設定したいスライドのをクリックします。

各番号をクリックすることで設定するスライドを切り替えます。
「 スライド⼀覧に戻る 」をクリックするとスライド⼀覧画⾯に戻ります。

「 このスライドを画⾯に表⽰ 」ボタンは本章 No1 のと同様に

ディスプレイのスライドショーを⼀時停⽌してスライドを表⽰します。
スライドショーの再開⽅法は本章 No1 の「をクリックしてスライドを表⽰したときの注意点 」を参照してください。

基本項⽬の「 種類 」は「 スライド種類 」の項⽬内⽤で固定です。変更することはできません。

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル42No.3 スライド表⽰の有効・無効の設定
表⽰の有効・無効を選択します。

無効に設定して「 更新 」ボタンを押すと、「 このスライドを画⾯に表⽰ 」ボタンが表⽰されなくなります。

43

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル



各スライドの表⽰時間を設定する

操作内容

No.4 スライドの表⽰時間の設定「 更新 」ボタンをクリックすることによって表⽰時間が更新されます。
設定はスライドショーが次周になったときに反映されます。
スライドの表⽰時間を設定します。
時間は 1 秒〜９９９秒まで設定できます。

Web 上のスライド⼀覧での管理⽤に各スライドにコメントを⼊⼒する

操作内容

No.5 コメントの⼊⼒
スライドショーのコメントを⼊⼒します。
このコメントは「 スライドショー設定 」のスライド⼀覧のコメントに表⽰されるのみで特に動作には影響ありません。
コメントの⼊⼒後、「 更新 」ボタンをクリックすることによってスライド⼀覧画⾯に表⽰されます。

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル44

4.3. スライドショーにスライドを追加したい
操作内容

No.1 「 スライドショー設定 」画⾯の表⽰（スライド No９〜１５）「 運⽤画⾯ 」の 「 設定 」をクリックします。

スライド No９〜１５のをクリック

スライドの設定画⾯が表⽰されます。
スライド No９〜１５の設定画⾯ではスライドの編集項⽬も表⽰されます。

45

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

スライド NO9 はあらかじめスライドが設定されています。

タイトル

本章 No4 参照

背景画像

本章 No3 参照

画像

本⽂

本章 No6 参照

本章 No5 参照「 背景画像 」、「 タイトル 」、「 本⽂ 」、「 画像 」を編集してスライドを作成します。
これらの表⽰順は以下となっており、「本⽂」が最前⾯に表⽰されます。

背景画像
画像１
画像２
画像３
タイトル
本⽂

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル46

No.2 「 基本項⽬ 」の設定
基本項⽬の設定は「 4.2 スライド毎の設定を変更したい 」と同様ですので詳細はそちらを参照してください。

「 画像 」固定

1~999 秒の間でスライドショー

設定

⼀覧で表⽰するコメント

表⽰の有効無効の設定「 コメント 」には、環境依存⽂字は使⽤できません（例：㈱、①、②、㍉、㍍）

No.3 「 背景画像 」の設定
「 背景画像 」の項⽬では登録されている画像から選択してスライドの背景に設定します。
画像の登録に関しては「 4.4 スライドショーに使う画像ファイルを登録したい 」を参照してください。

登録されている画像のリスト表⽰

スライドに表⽰したい画像を選択
更新ボタンをクリックしてスライドプレビューに表⽰

本製品は解像度 1280×720 dot の表⽰となります。
それ以外の解像度の画像を表⽰した場合はスライドの中⼼に表⽰されます。
47

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

例：登録されています「 sun.png 」(解像度 223×224 dot)を背景画像に設定したとき。

中⼼に画像が表⽰されます。

No.4 「 タイトル 」と「 本⽂ 」の設定
「 タイトル 」と「 本⽂ 」の項⽬では、表⽰したい⽂字、サイズ、位置、⾊、フォントを設定できます。
表⽰の図は「 タイトル 」項⽬の図を使っていますが「 本⽂ 」の編集を⾏うときも同様の操作で編集できます。
■

表⽰⽂字「タイトル」の⽂字の⼊⼒は 50 ⽂字まで⼊⼒できます。（「 本⽂ 」は特に制限はございません。
）
例）「タイトル」と⼊⼒し、「 更新ボタン 」を押してプレビューに表⽰すると以下のようになります。

⼊⼒した⽂字列が表⽰されます。

「 タイトル 」、「 本⽂ 」には、環境依存⽂字は使⽤できません（例：㈱、①、②、㍉、㍍）

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

48

■

サイズ

サイズは 8~120 の範囲で選択することができます。
例）サイズを「 70 」 → 「 100 」に変更し、「 更新ボタン 」を押すと以下のようにサイズが変更されます。

・

位置

位置は x = -50 〜 1280 ,y = -50 〜 720 まで⼊⼒することができます。

例）サイズを 位置/ 0 , 0 )に変更し、「 更新ボタン 」を押すと以下のように設定した位置に表⽰されます。

位置(0,0)に表⽰されます。

・⾊例）⾊を「 cyan 」、「 red 」とします。２⾊⽬の「 red 」は「cyan」⾊で表⽰された⽂字の影⾊として表⽰されます。
⾊の⽂字部分をクリックするとカラーピッカーが表⽰されます。
表⽰されたカラーピッカーの⾊をクリックすると設定できます。

テキストボックスをクリック

49

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

表⽰されている⾊名をクリック

⾊の設定後「 更新 」ボタンを押すと以下のように⽂字⾊が変更されます、「 cyan 」⾊の⽂字に「 red 」
⾊の影⾊が表⽰されます。

■

フォント

例）フォントを「 太字斜体 」に変更します。

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル50

フォントの設定後、「 更新 」ボタンをクリックすると以下のように変更されます。

No.5 「 画像 」の設定
スライドに最⼤３枚までの画像と位置を指定して表⽰することができます。

登録されている画像のリスト表⽰

スライドに表⽰したい画像を選択

表⽰位置を指定（panel.png を表⽰）

ｘ座標は-50〜1280 まで
y 座標は-50〜720 まで

更新ボタンをクリックしてスライドプレビューに表⽰

位置:(0.450)の位置に
panel.png が表⽰されます。

51

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

No.6 表⽰を有効にしてスライドショーに追加③

保存メッセージが表⽰されます。

②

更新ボタンをクリックます。

①

スライドの設定し、表⽰を有効にします。

設定の反映はスライドショーが次周になったときに⾏われます。

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル52

4.4. スライドショーに使う画像ファイルを登録したい

画像ファイルを登録する

操作内容

No.1 「 画像の登録 」画⾯の表⽰「 運⽤画⾯ 」の「 設定 」 → 「 スライドショー設定 」の「 画像の登録 」をクリックします。

53

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

No.2 画像ファイルを転送して登録する
本製品に PC の画像ファイルを転送することができます。
転送する画像ファイルは以下の形式で作成して下さい。
画像の形式
■

拡張⼦

：

「 .jpg 」または「 .png 」で作成して下さい。

■

解像度

：

1280×720 以下の画像を使⽤して下さい。

■

ファイルサイズ：

１MB 以下で作成して下さい。

■

ファイル名

：

半⾓英数字で作成して下さい。

「 参照 」をクリックし、
画像ファイルを選択します。

「 ファイル転送 」をクリックしてください。

選択した画像ファイルのパスが表⽰されます。

転送のメッセージが表⽰されます。

・・・
転送した画像が⼀覧に追加されます。

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル54

画像ファイルをリサイズする。

操作内容

No.3 画像ファイルの編集本製品では登録されている画像の指定サイズへのリサイズや、指定範囲の切り出しを⾏うことができます。
スライドに使⽤している画像は編集することができません。
「 sun.png 」ファイルはスライドに使⽤しているので、編集できません。

をクリックしてください。

選択した画像の解像度が初期表⽰されます。

55

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

①

切り出し、または拡⼤・縮⼩したい

解像度を⼊⼒してください。

③

画像の切り出しを⾏いたい場合、切り出し開始位置を⼊⼒して調整します。

②①で設定した解像度範囲が⾚枠で表⽰されます。

上図の位置で調整を⾏った場合以下となります。

・

拡⼤・縮⼩して調整

解像度：1280 × 720

・

解像度：720 × 480

切り出して調整

解像度：1280 × 720

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル(0,0)点から 720 × 480 を切り出した画像

56



画像ファイルを削除する

操作内容

No.4 画像ファイルの削除「 利⽤できる画像の⼀覧 」からをクリックすると登録されている画像を削除できます。

スライドで使⽤している画像は削除できませんのでご注意ください。

「 sun.png 」ファイルはスライドに使⽤しているので、削除できません。

をクリックしてください。

「 削除 」ボタンをクリックして下さい。

57

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

4.5. 接続しているディスプレイを変更したい
本製品と接続しているディスプレイを変更する場合、以下の変更を⾏ってください。
※ディスプレイは本製品に含みません。別途⼿配ください。

操作内容

No.1 「 サービス設定 」画⾯を表⽰「 運⽤画⾯ 」の「 設定 」→「 設定 」の「 オプション 」 をクリックします。

② 「 更新 」ボタンを押してください。

①

ディスプレイとケーブルに応じて以下の設定を⾏ってください。
TV に接続する場合：TV 接続（DVI-HDMI 変換）

PC ⽤モニタに接続する場合：PC 接続（DVI）

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル58

4.6. LED 表⽰盤の表⽰内容を変更したい
LED 表⽰盤に表⽰する項⽬とフォーマットを変更します。
※LED 表⽰盤はオプション品になります。別途⼿配ください。

操作内容

No.1 「 LED 表⽰盤設定 」画⾯の表⽰「 運⽤画⾯ 」の「 設定 」→「 設定 」の「 オプション 」→「 オプション 」の「 パワコン 」をクリックします。

をクリックしてください。

「表⽰内容」、「桁数」、「⼩数桁」、「単位設定」を設定します。

59

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

No.2 LED 盤表⽰内容変更
LED 盤に表⽰する内容を変更します。

表⽰したい項⽬をクリックして下さい。

No.3 表⽰内容の桁数指定
LED 盤に表⽰する内容の桁数を変更します。

桁数を１〜６の間で設定してください。

No.4 表⽰内容の⼩数桁数の指定
LED 盤に表⽰する内容の⼩数桁数を変更します。

⼩数桁数を設定してください。
0 に指定した場合、⼩数点以下は表⽰されません。

No.5 表⽰内容の単位設定「2 LED 表⽰盤内容変更」で設定した内容の単位を設定します。

単位を設定してください。
選択できる単位は
表⽰内容に異なります。
⽇射強度 ：kW/㎡
気温：℃

発電電⼒ ：W,kW,MW
発電電⼒量：Wh,kWh,MWhSolarView Compact_ソフトウェアマニュアル60

No.6 設定の保存「 保存 」ボタンをクリックして下さい。

61

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

4.7. 本体のネットワーク情報の設定を変更したいIP アドレスの設定

操作内容

No.1 「 ネットワーク設定 」画⾯の表⽰「 運⽤画⾯ 」の「 設定 」→「 設定 」の「 オプション 」→「 オプション画⾯ 」の「ネットワーク 」をクリックします。

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル62

No.2 IP アドレスの設定と反映①「 固定 」または「 DHCP にて 」
から選択します。

②「 IP アドレス 」,「 サブネットマスク 」,「 デフォルトゲートウェイ 」③

を設定します。

設定後「 登録 」ボタンをクリックします。

登録した IP アドレスを反映するには「 今すぐ反映 」のボタンをクリックして下さい。
DNS の設定を⾏う場合は No３に進んでください。
反映後は新設定のリンク先より再アクセスしてください。

63

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

DNS の設定

操作内容

No.3 DNS の設定「 DNS 設定 」をクリックします。

DNS サーバーのアドレスを⼊⼒します。

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル64

「 IP アドレス設定 」または
「 ネットワーク設定 」をクリックします。

No.4 DNS の反映
設定しました DNS は「 今すぐ反映 」ボタンか「 再起動 」を⾏わないと反映されません。

「 今すぐ反映 」ボタンをクリックします。

必ず新設定のアクセス先をクリックしてください。
IP アドレスが変更されたため、メニューの項⽬をクリックしてもアクセスできません。

65

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

ネットワーク導通のチェックを⾏いたい

操作内容

No.5 ネットワーク導通チェック「 ネットワーク導通チェック 」画⾯では「 ネットワークの導通の確認 」（ping）と「 DNS の名前解決の確認 」（nslookup）を⾏うことができます。

「 ネットワーク導通チェック 」ボタンをクリックします。

■

ネットワークの導通を確認(ping)「 検査対象ホスト名 」にホスト名か IP アドレスを⼊⼒し、「 ping 」ボタンをクリックします。

ping 結果が表⽰されます。

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル66

■

DNS の名前解決を確認(nslookup)「 検査対象ホスト名 」にホスト名を⼊⼒し、「 nslookup 」ボタンをクリックします。

nslookup 結果が表⽰されます。

67

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

4.8. パワコン異常時にメール送信を⾏いたい
本製品からメール送信を⾏うには外部メールサーバーの設定が必要になります。
プロバイダとのご契約内容をご確認ください。
メールサーバーの設定はプロバイダ毎に異なります。ご注意ください。
パワコン異常時にメール配信を⾏う設定をする

操作内容

No.1 メール配信の有効設定と配信先メールアドレスの設定「 運⽤画⾯ 」の「 設定 」→「 設定 」の「 オプション 」 をクリックします。

①② 「 更新 」ボタンを押してください。

以下の項⽬を設定してください。

管理者メールアドレス： メール送信先のアドレスを⼊⼒します。
「,」区切りで複数のあて先に送信できます。
200 ⽂字まで⼊⼒可能です。
メール送信

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル： メール送信の有無が設定できます。

68

メールサーバーの設定を⾏う

操作内容

No.2 「 メール送信設定 」画⾯の表⽰と設定「 運⽤画⾯ 」の「 設定 」→「 設定 」の「 メール送信 」 をクリックします。

SMTP サーバーの IP アドレス
またはホスト名を⼊⼒ます。
ホスト名を使⽤する場合、「付録

送信メールのフォーマット」で

DNS の設定を先に⾏ってください。

From 内容は配信されましたメールの
From 欄に表⽰されます。
任意のメールアドレスを⼊⼒します。

※設定内容はプロバイダ毎に異なります。プロバイダとのご契約内容をご確認のうえ適切な値を⼊⼒してください。
⼊⼒後「 保存 」ボタンを押してください。次回メール送信時から反映されます。

69

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

No.3 テストメールの送信「 メール送信設定 」画⾯の「 テストメール送信 」をクリックします。

② 「 メール送信 」ボタンをクリックします。

①

テストメールを送信したいあて先を⼊⼒します。

「 , 」区切りで複数のあて先に送信ができます。

SMTP サーバとの通信内容が表⽰され、テストメールが送信されます。
送信先が携帯電話などの場合、メールフィルタによって到達しないことがあります。
本機能を使って送信先全てにテストメールが届いたことを確認してください。
送信されたテストメールの内容は「付録．送信メールのフォーマット」を参照ください。

以上でパワコン異常時メールの送信が⾏われます。
SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル70

4.9. パワコンから取得するステータスの詳細を変更したい。
パワコンから取得するステータスごとに、メール送信の有無、履歴保存の有無を指定できます。
※設定はパワコン機種毎に共通で局番毎に設定することはできません。
設定するにはトップ画⾯から、［運⽤画⾯］→［設定画⾯］→［オプション画⾯］へと移動してください。

操作内容

No.1

サービス設定メニューで、サービスを［停⽌］してください。
既に停⽌状態になっている場合は、次へ進んでください。

停⽌ボタンをクリック

クリック

サービスが停⽌したことを確認

71

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

No.2

パワコンメニューをクリックしてください。

クリック

No.3

パワコン設定の画⾯で機種名の横に表⽰されている［異常詳細］をクリックしてください。

クリック

No.4

［異常詳細］画⾯が表⽰されます。
対象異常⼀覧に、選択したパワコンの異常⼀覧を表⽰しています。
履歴保存、メール送信のそれぞれで、する（○）、しない（－）を設定してください。

設定完了後は［更新］ボタンをクリックして設定を保存してください。
設定した内容で計測を開始する場合は、サービス設定画⾯で、サービスを［起動］する必要があります。

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル72

4.10. ⾃動的に計測データファイルを指定のフォルダに転送したい
本製品では、1 時間毎に設定した FTP 先ディレクトリに「 1 分データ 」、「 ⽇報データ 」、「 ⽉報データ 」、「 年報データ 」を転送できます。

操作内容

No.1 「 データ転送設定 」画⾯の表⽰と設定「 運⽤画⾯ 」の「 設定 」

③更新ボタンを→「 設定 」の「 データ転送 」 をクリックします。

①転送先の「サーバ名」「転送先ディレクトリ」②activeFTP と passiveFTP「ユーザ」「パスワード」を⼊⼒します。

を選択します。

クリックします。

更新ボタンを押した後は１時間毎に各計測データファイルが転送されます。
転送後のフォルダ構成は以下になります。

min

YYYYMMDDm.csv（１分間データ）

day

YYYYMMDD.csv（⽇報データ）

month

YYYYMM.csv（⽉報データ）

FTP 先ディレクトリ

year
73

YYYY.csv（年報データ）
SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

No.2 FTP テスト送信
転送先の設定の更新後、「データ転送設定」の「FTP テスト送信」をクリックします。
「 FTP テスト送信」ボタンをクリックします。

*** Data transport function TEST***
1MB file send to [サーバ名]/[転送先ディレクトリ]-- Test file transport (1 / 5) –TEST file transport completed. (0.3 sec)-- Test file transport (2 / 5) –TEST file transport completed. (0.6 sec)-- Test file transport (3 / 5) –TEST file transport completed. (0.3 sec)-- Test file transport (4 / 5) –TEST file transport completed. (0.6 sec)・

Test file transport (5 / 5) –TEST file transport completed. (0.5 sec)
Data transported result => 17.4 Mbps

テスト⽤のファイルを転送した結果が表⽰されます。
テスト⽤のファイルは⾃動的に削除されます。

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル74No.3 データ転送間隔の変更
初期状態ではデータ転送は１時間に⼀回⾏います。この間隔を変更するには以下の⼿順で⾏います。
「データ転送設定」の「詳細設定」→「スケジュール設定」をクリックします。

以下のいずれかを設定可能です。

省略

9

毎分

9

3 分毎

9

5 分毎

9

10 分毎

9

15 分毎

9

20 分毎

9

30 分毎

9

00（デフォルト設定）「保存」ボタンをクリックします。
最後に［保存］ボタンをクリックして設定を保存してください。

スケジュール設定のうち、「データ転送削除」項⽬の分設定のみ変更可能です。
※「データ転送削除」以外の設定は変更しないでください。変更するとシステムが正常に動作しなくなることがあります。

75

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

4.11. 本体のシステム⽇時を設定したい
操作内容

No.1 「 システム⽇時設定 」の画⾯の表⽰と⽇時の設定「 運⽤画⾯ 」の「 設定 」→「 設定 」の「 システム⽇時 」 をクリックします。

各時刻を⼊⼒します。
年

：

１９７０

⽉

：

１〜１２

⽇

：

１〜３１

時

：

００〜２３

分

：

００〜５９

秒

：

００〜５９

〜

２０３７

② 「 更新 」ボタンをクリックします。

現在のシステム⽇時が更新されていることを確認してください。

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル76

No.2 NTP 時刻同期の設定
NTP の時刻同期は毎⽇ AM 2:02:20 に実⾏します。
参照する NTP サーバを変更するには以下の⼿順で⾏います。

「 NTP 時刻同期設定 」をクリックします。

①

同期する NTP サーバーを⼊⼒します。

②

システムの起動時に時刻の同期を⾏いたい場合はチェックを⼊れます。

③

保存ボタンをクリックします。

時刻同期をすぐに⾏うなら「 今すぐ実⾏ 」ボタンをクリックします。

77

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

4.12. アカウント情報を編集したいアカウントを登録したい

操作内容

No.1 「 ユーザー設定 」画⾯の表⽰と登録「 運⽤画⾯ 」の「 設定 」 →「 設定 」の「 オプション 」→「オプション」の「ユーザー」をクリックします。

①

ユーザー名を⼊⼒します。
既に存在するユーザー名を⼊⼒するとパスワードの変更が⾏えます。

②③

パスワードを⼊⼒します。

登録ボタンをクリックします。

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル78

アカウントを削除したい

操作内容

No.2 登録されているユーザーを削除する①「 登録済みユーザーリスト 」のユーザーをクリックするかキーボードから⼊⼒します。

②

削除ボタンをクリックします。
削除ボタンは登録ユーザーリストに２件以上登録されている場合にクリックできるようになります。

79

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

4.13. システムをバックアップファイルしたいバックアップファイルを作成する

操作内容

No.1 「 システム更新 」画⾯の表⽰「 運⽤画⾯ 」の「 設定 」→「 設定 」の「 オプション 」→「オプション」の「システム更新」
をクリックします。

No.2 バックアップファイルの作成「 バックアップを作成 」ボタンをクリックします。

バックアップを作成しています
etc/network/interfaces

バックアップ作成中のメッセージが表⽰されます。

etc/resolv.conf
etc/init.d/ntpsync.sh
etc/rc2.d/S15ntpsync
etc/SMail.conf
・・・・

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

バックアップ作成後、パッケージ⼀覧に作成したファイルが表⽰されます。

80

バックアップファイルをダウンロードする

操作内容

No.3 バックアップファイルのダウンロード
登録されているバックアップファイルをダウンロードします。

をクリックしてください。

をクリックするとファイルのダウンロードダイアログが表⽰されます。



バックアップファイルを削除する

操作内容

No.4 バックアップファイルの削除

81①バックアップファイル②「 削除 」ボタンをを選択します。

クリックします。

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

バックアップファイルをアップロードして更新する

操作内容

No.5 バックアップファイルのアップロード「 参照 」ボタンをクリックします。
「 参照 」ボタンをクリックすると「 アップロードするファイルの選択 」ダイアログが表⽰されるので、バックアップを取ったファイルを選択してください。

C:\svc1111170857.bak を選択「 ファイルを転送 」ボタンをクリックしますパッケージ⼀覧に
表⽰されます。

No.6 サービスの停⽌
バックアップファイルからシステムを更新する場合、サービスの停⽌を⾏います。
「 運⽤画⾯ 」の「 設定 」→「 設定 」の「 オプション 」をクリックします。

「 停⽌ 」ボタンをクリックします。

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル82

No.7 バックアップファイルからシステムの復元
再度システムの更新画⾯を表⽰してください。

①「 システム更新 」をクリックします。

②復元したいバックアップファイル
を選択します。

③更新ボタンをクリックします。

「 更新が終了しました 」のメッセージが表⽰されれば更新完了です。
更新は再起動後を⾏うと有効になります。
（再起動は 4.14 システム情報を確認したい）を参照して下さい。）

83

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

4.14. システム情報を確認したい
本製品のシステムの情報を確認することができます。

操作内容

No.1 「 システム情報 」画⾯の表⽰「 運⽤画⾯ 」の「 設定 」→「 設定 」の「 システム情報 」をクリックします。

verX.XX

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル84No.2 システム情報の詳細を表⽰「 詳細 」をクリックします。

・・・

省略

85

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

4.15. ブラウザ上から本体の再起動または停⽌操作を⾏いたい
操作内容

No.1 「 再起動 」画⾯の表⽰「 運⽤画⾯ 」の「 設定 」→「 設定 」の「 オプション 」→「 オプション画⾯ 」の「 再起動 」をクリックします。

No.2 システムの再起動
再起動ボタンをクリックし、確認のメッセージの「 OK 」ボタンを押してください。
システムの再起動が始まり、約 60 秒程度で完了します。

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル86No.3 システムの停⽌「 停⽌ 」ボタンをクリックし、確認のメッセージの「 OK 」ボタンを押してください。
システムの停⽌処理が始まります。

「 L1 LED 」が消灯する事を確認してください。

「 L2 LED 」が点灯する事を確認してください。

「 L2 LED 」の点灯確認後、本体の電源を OFF してください。

87

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

付録¾

FTP アクセスによるデータの取得⽅法

本製品では FTP アクセスで計測値データを取得することができます。

操作内容

No.1 本製品にアクセスしてデータを取得する。
フォルダを開いてアドレス部に「 ftp://solar@192.168.1.101 」と⼊⼒して下さい。
（本製品の IP アドレスが 192.168.1.101 のとき）

ユーザー名：solar
パスワード：solar「 ログオン 」をクリックして下さい。

min

YYYYMMDDm.csv（１分間データ）

day

YYYYMMDD.csv（⽇報データ）

month

YYYYMM.csv（⽉報データ）

year

YYYY.csv（年報データ）

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル88

¾

csv データのフォーマット
本製品は計測したデータを 1 分毎に保存します。

１分毎に保存されたデータは、１時間毎に⽇報データに集計されます。
また 1 ⽇毎に⽇報データは⽉報データに、⽉報データは年報データに集約されます。
各保存データのフォーマットは以下になります。
カラム
1

対象信号

少数桁

備考

⽇時

－

1 分データ YYYY/MM/DD hh:mm
⽇報データ

YYYY/MM/DD hh:00

⽉報データ YYYY/MM/DD
年報データ YYYY/MM89

2

⽇射量（kWh/㎡）

4

1 分間の積算値

3

気温（℃）

1

１分間の平均値

4

発電電⼒量（kWh）

4

パワコン１〜５の積算値の合計

5

パワコン１発電電⼒量（kWh）

4

１分間の積算値6

パワコン２発電電⼒量（kWh）

4

１分間の積算値7

パワコン３発電電⼒量（kWh）

4

１分間の積算値8

パワコン４発電電⼒量（kWh）

4

１分間の積算値9

パワコン５発電電⼒量（kWh）

4

１分間の積算値10

パワコン 6 発電電⼒量（kWh）

4

１分間の積算値11

パワコン 7 発電電⼒量（kWh）

4

１分間の積算値12

パワコン 8 発電電⼒量（kWh）

4

１分間の積算値13

パワコン 9 発電電⼒量（kWh）

4

１分間の積算値14

パワコン 1 直流電⼒量（kWh）

4

1 分間の積算値

15

パワコン１直流電圧（V）

1

1 分間の平均値

16

パワコン 1 直流電流（A）

2

1 分間の平均値

17

パワコン１交流電圧（V）

1

1 分間の平均値

18

パワコン１交流電流（A）

2

1 分間の平均値

19

パワコン２直流電⼒量(kWh)4

1 分間の積算値

20

パワコン２直流電圧（V）

1

1 分間の平均値

21

パワコン２直流電流（A）

2

1 分間の平均値

22

パワコン２交流電圧（V）

1

1 分間の平均値

23

パワコン２交流電流（A）

2

1 分間の平均値

24

パワコン 3 直流電⼒量(kWh)4

1 分間の積算値

25

パワコン３直流電圧（V）

1

1 分間の平均値

26

パワコン３直流電流（A）

2

1 分間の平均値

27

パワコン３交流電圧（V）

1

1 分間の平均値

28

パワコン３交流電流（A）

2

1 分間の平均値

29

パワコン 4 直流電⼒量(kWh)4

1 分間の積算値
SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル30

パワコン４直流電圧（V）

1

1 分間の平均値

31

パワコン４直流電流（A）

2

1 分間の平均値

32

パワコン４交流電圧（V）

1

1 分間の平均値

33

パワコン４交流電流（A）

2

1 分間の平均値

34

パワコン 5 直流電⼒量(kWh)4

１分間の積算値35

パワコン５直流電圧（V）

1

1 分間の平均値

36

パワコン５直流電流（A）

2

1 分間の平均値

37

パワコン５交流電圧（V）

1

1 分間の平均値

38

パワコン５交流電流（A）

2

1 分間の平均値

39

パワコン 6 直流電⼒量(kWh)4

１分間の積算値40

パワコン 6 直流電圧（V）

1

1 分間の平均値

41

パワコン 6 直流電流（A）

2

1 分間の平均値

42

パワコン 6 交流電圧（V）

1

1 分間の平均値

43

パワコン 6 交流電流（A）

2

1 分間の平均値

44

パワコン 7 直流電⼒量(kWh)4

１分間の積算値45

パワコン 7 直流電圧（V）

1

1 分間の平均値

46

パワコン 7 直流電流（A）

2

1 分間の平均値

47

パワコン 7 交流電圧（V）

1

1 分間の平均値

48

パワコン 7 交流電流（A）

2

1 分間の平均値

49

パワコン 8 直流電⼒量(kWh)4

１分間の積算値50

パワコン 8 直流電圧（V）

1

1 分間の平均値

51

パワコン 8 直流電流（A）

2

1 分間の平均値

52

パワコン 8 交流電圧（V）

1

1 分間の平均値

53

パワコン 8 交流電流（A）

2

1 分間の平均値

54

パワコン 9 直流電⼒量(kWh)4

１分間の積算値55

パワコン 9 直流電圧（V）

1

1 分間の平均値

56

パワコン 9 直流電流（A）

2

1 分間の平均値

57

パワコン 9 交流電圧（V）

1

1 分間の平均値

58

パワコン 9 交流電流（A）

2

1 分間の平均値

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル90

¾

送信メールのフォーマット
パワコン異常時送信メール



差出⼈

svc@localdomain

件名[SVC]パワコン１

宛先

test@localdomain

SVC
2011/11/15 10:10:10
パワコン１の状態変化を検知しました。
ON→OFF

運転（ステータス２：ビット７）

OFF→ON

系統異常（ステータス１：ビット２）

・・・・
パワコン通信異常時送信メール



差出⼈

svc@localdomain

件名[SVC]パワコン１

宛先

test@localdomain

通信異常

SVC
2011/11/15 10:10:10
パワコン１ 通信異常
パワコン１で通信異常が発⽣しました

テストメール

差出⼈

svc@localdomain

件名[SVC]TEST-MAIL

宛先

test@localdomain

SVC
2011/11/15 10:10:10
TEST-MAIL
本メールは SolarView が送信したテストメールです。

「SVC」の表記はシステムの SVC 名称です。
SVC 名称を変更したい場合は「 サービス 」※１の画⾯で変更することができます。
SVC 名称には、環境依存⽂字は使⽤できません（例：㈱、①、②、㍉、㍍）※１91「 運⽤画⾯ 」の「 設定 」をクリック→「 設定画⾯ 」の「 オプション 」をクリックで表⽰します。
SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル¾

デジタルサイネージとの連携
本製品で収集したデータは Web ブラウザ機能を備えたデジタルサイネージと連携することができます。デ

ジタルサイネージの Web 機能から以下の URL を参照させて設定を⾏うことでデジタルサイネージに本製品の画⾯を表⽰できます。
デジタルサイネージに表⽰できる画⾯は以下の２つになります。
4.1. スライドショー
4.2. 計測値モニタ


スライドショーの表⽰

操作内容

No.1 デジタルサイネージ Web ⽤スライドショーを表⽰
インターネットエクスプローラを起動し、アドレス部に以下のアクセス先を⼊⼒してください。

IP アドレス

下記参照「 id 」、「 play 」、「 pow 」の値を設定することによってスライドショーの表⽰形式を変更することができます。
Linux コマンドまたはデータ

概要

id

表⽰するスライドを設定します。Id=0 でスライド No１が表⽰されます。

Play

スライド遷移するかどうかを設定します。
Play = 0 のときスライド遷移しません。
Play = 1 のときスライド遷移します。

Pow

ブラウザ内に表⽰するスライドの解像度の倍率を設定します。
Pow = 1のとき 1280×720 の解像度を表⽰します。

Pow = 0.5 のとき 640×360 の解像度を表⽰します。

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル92

計測値の表⽰操作内容

No.1 計測値モニタを表⽰
インターネットエクスプローラを起動し、アドレス部に以下のアクセス先を⼊⼒してください。

IP アドレス「 Solar_MonitorSub.php 」

計測値モニタは⽤意された表⽰領域全体を使って表⽰するようにオートスケール機能があります。

93

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

USB メモリに計測データ(CSV ファイル)をコピーする¾

Ver2.00 以降

本製品では USB メモリを挿⼊することで計測データならびに異常履歴データを USB メモリにコピーすることができます。コピーしたデータは PC などで利⽤できます。
本製品で利⽤できる USB メモリは以下の仕様を満たしておく必要があります。
・USB 2.0 対応のもの

・

消費電流が 500mA 以下のもの

・

暗号化、セキュリティ機能の無いもの

・

FAT32 でフォーマットされたもの

・

空き容量が⼗分にあるもの（2 年分のデータで約 700MB 必要になります）

上記を満たしていてもご利⽤頂けない場合もございます。予めご了承ください。
また USB メモリを使う際には本製品がノイズの無い環境で使われていることを確認の上でご使⽤ください。
USB メモリを使う前の準備

操作内容

No.1 USB メモリのルートディレクトリに「SolarView」という名前のフォルダを作成します。
本製品からコピーされたデータはここで作成された「SolarView」フォルダの中に本製品の MAC アドレスのフォルダを作成し、その中にコピーされます。
USB メモリにコピーされるデータは以下になります。
\ SolarView \【MAC アドレス】\
min\

⼀分間データ（YYYYMMDDm.csv）

day\

⽇報データ（YYYYMMDD.csv）

month\

⽉報データ（YYYYMM.csv）

year\

年報データ（YYYY.csv）

history.csv

異常履歴データ※YYYY は年(⻄暦 4 桁)、MM は⽉(01〜12)、DD は⽇(01〜31)
USB メモリへ計測データをコピーする

操作内容

No.2 本製品の USB ポートに 1 で作成した USB メモリを取り付けます。

USB メモリを取り付けると⾃動的にデータのコピーが開始されます。
コピーは同じ USB メモリで前回コピーした時点から更新／追加されたものをコピーします。
コピー中は本体の L2 LED（緑）が点灯します。
点灯と同時にディスプレイ上部にアイコン（）が表⽰されます。

L2 LED が点灯している間はデータのコピーアイコン表⽰中はUSB メモリを取り外さないでください。
L2 LED が消灯もしくはディスプレイのアイコン表⽰が消えればコピー完了です。
USB メモリを取り外します。

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル94

コピーしたデータを PC で確認する

操作内容

No.3 2 でデータをコピーした USB メモリを PC に取り付けデータを確認します。

各データの内容はダウンロードで取得できるファイルと同じです。詳細は「付録.csv ファイルのフォーマット」を参照ください。

95

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル¾

こんな時はどうすればいいの？

Q＆A

Q：

スライドショーに計測値が表⽰されません。

A：

本体側で表⽰していますスライドショーの画⾯上部にアイコンが表⽰されているかご確認ください。
計測値の表⽰に関するアイコンの対処法は以下になります。
各アイコンの意味は【 2.2

ディスプレイに表⽰されるアイコンについて知りたい 】をご参照ください。
アイコン

対処法
パワコンの設定を⾏ってサービスを起動してください。
【

参照先 1.2 初期設定を⾏う 】

接続されているパワコンのうち、１台でも通信異常が発⽣している時に表⽰されます。
LAN ケーブルが接続されているかご確認ください。
接続されているパワコンのうち、１台でもパワコン異常が発⽣している時に表⽰されます。
パワコンの状態をご確認ください。

Q：

スライドショーのスライドが遷移しません。

A:

本体側で表⽰していますスライドショーの画⾯左上（ページ番号表⽰位置）に「 || 」と表⽰されているかご確認ください。
表⽰されている場合はスライド編集の際、本体にスライド表⽰を⾏ってスライドショーの再開を⾏っていませんので、【 4.2 スライド毎の設定を変更したい 】を参照頂きましてスライドショーを再開して
ください。

Q

起動中の画⾯が出たまま、スライドショーに遷移しません。

A

スライドショーの設定画⾯で、スライドショーが⼀時停⽌中、または無効になっていないかを確認してください。設定画⾯にて［スライドショーを再開］ボタンをクリックしてください。

Q：

本体の IP アドレスを忘れたのでインターネットエクスプローラーからアクセスできません。

A：USB 接続のマウスを⽤意して、本体に接続してください。
画⾯の左上をクリックしますと IP アドレスを含む本体情報が画⾯に表⽰されます。

クリックしてください。

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

96

Q：
A：

のアイコンがディスプレイにずっと表⽰されています。
時計⽤電池の交換が必要の状態時にのアイコンが表⽰されます。

お⼿数ですが本製品を修理に出して下さい。
Q：

ディスプレイに何も映りません。

A:

今⼀度ディスプレイに接続されていることと、「 4.5 接続しているディスプレイを変更したい 」をご確認ください。

Q：「 SolarView Compact 」の設定を１からしたいのですが。

A：

DIPSW 操作によって⼯場出荷時設定に戻すことができます。
操作する前に、計測データをダウンロードしてください。
本製品を停⽌してください。（4.15 ブラウザ上から本体の再起動または停⽌操作を⾏いたい参照）
DIPSW を全て ON にして起動して下さい。

1

2

3

4

番号

説明

1

ON

2

ON

3

ON

4

ON

起動後 POWER LED、L1 LED、L2 LED、が点灯、L3 LED が消灯状態になったら初期化完了です。
初期化が完了したら SW１、SW２、SW3 を OFF にして初期設定を⾏って下さい。

1

97

2

3

4

番号

説明

1

OFF

2

OFF

3

OFF

4

ON

SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

Q：

計測データを削除したいのですが。

A：「サービス設定」画⾯で「停⽌」ボタンを押し、サービスを停⽌してください。

「1.2 初期設定を⾏う」のパワコン製造元を⼀度「デモ」に変更した後、その他のパワコン製造元に変更すると、計測データが削除されます。

その他の製造元******「デモ」に変更に変更******

その後、再び「1.2 初期設定を⾏う」の⼿順通りに設定を⾏ってください。
Q：

発電設備で発電容量の拡張（パワコン追加）を⾏いたい。

A：「サービス設定」画⾯で「停⽌」ボタンを押し、サービスを停⽌してください。

「1.2 初期設定を⾏う」の「No.3 パワコンの設定 3」で「未使⽤」になっている機種を、追加したパワコンに変更してください。

「未使⽤」になっている項⽬を追加したパワコンに変更

その後、再び「サービス設定」画⾯で「開始」ボタンを押すと、計測を開始します。
何かご不明な点がございましたら、弊社ソリューションサポートセンターまでご連絡ください。
SolarView Compact_ソフトウェアマニュアル

98

更新履歴

更新⽇
2011/11/18
2012/02/27
2012/11/06

内容新規作成① 「 4.5 接続しているディスプレイを変更したい 」追加② 「 4.6LED 表⽰盤の表⽰内容を変更したい 」追加③ ①、②の追加によって変更された画⾯の画像を更新
・ Ver1.05 リリースに伴う、CSV フォーマットの修正（新規データ追加、少数桁修正）
・ 再起動/システム停⽌の本体イメージ図の差し替え、LED 説明を修正
・本体初期化時の LED 説明を修正

2013/06/12

Q&A：「起動中の画⾯が出たまま、スライドショーに遷移しません。」を追加

2013/09/24

・ Ver1.08 リリースに伴う修正①「4.10.⾃動的に計測データファイルを指定のフォルダに転送したい」を修正
FTP 送信間隔の設定機能の説明を追加
・ Ver1.10 リリースに伴う修正①「4.9.パワコンから取得するステータスの詳細を変更したい。」を追加
パワコンのステータス毎のメール送信の有無、履歴保存の有無を指定機能の説明を追加②「4.10.⾃動的に計測データファイルを指定のフォルダに転送したい」を修正
FTP 送信テスト機能の説明を追加

2013/10/15

・ スライドショー設定のフォントサイズ上限値・下限値を修正（0〜120 → 8~100）
対象バージョン：Ver.1.10b 以前

2014/02/24

・ Ver.2.00 リリースに伴う修正①初期起動時には EULA が表⽰されるように変更になったことへの対応②「CO2 換算係数」設定機能の説明を追加③機能追加された帳票画⾯の合算値の説明を追加④スライドショー設定のフォントサイズ指定プルダウンリスト化に対応⑤USB メモリでの計測データ取り出し機能の説明を追加

2014/02/28

・ DIPSW 操作による初期化の説明を修正

2014/04/01

・ パワコン製造元の設定画⾯の画像を更新

2014/06/17

Q&A：「計測データを削除したいのですが。」を追加
Q&A：「発電設備で発電容量の拡張（パワコン追加）を⾏いたい。」を追加

発行

株式会社コンテック

日本語

大阪市西淀川区姫里3-9-31
http://www.contec.co.jp/〒555-0025
NA01791(LYNR109)
11062012

本製品および本書は著作権法によって保護されていますので無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。