Ｊフィット I 型

現場調査シート 床上排水用記 入 日

現場名年月日

記入者名

施工前に、この現場調査シートを使用してお客さまのトイレにＪフィットが設置可能か確認をしてください。

床上排水PS タイプ

1. トイレの室内寸法は？
2. トイレに窓や収納棚などは？
3. ドアの仕様は？
4. 便器排水位置は？

納材前の変更で対応可能

床排水設置可能判断▶本現場調査シートの排水方向

5. 給水の設置可能範囲は？
6. コンセントの設置可能範囲は？
7. 壁補強は必要？
8. 幅木の厚さは？

1. トイレの室内寸法は？
トイレの室内寸法には製品を設置するための許容範囲がありますので確認してください。

実測値記入欄

奥行許容値：1160mm 以上※後抜き 排水高さ 148mm、横抜き、立管対応の場合：1190mm 以上※幅木を除いた壁〜壁寸法

奥行：mm

間口：mm

間口参考値
標準間口仕様□ 750 〜 800mm□ 801 〜 850mm□ 851 〜 900mm□ 901 〜 950mm※立 管 対 応は間 口 801〜 950mm の 3 仕様のみ。
※間口 951mm 以上の場合は、エンドパネルでの対応が可能。

奥行

間口

間口許容値：750 〜 950mm※立管対応は 801 〜 950mm のみ

間口 750mm 未満の場合は、設置不可

2. トイレに窓や収納棚などは？
【後抜き 排水高さ 120mm、155mm の場合】製品と干渉しないか確認してください。
部はタイルなどを貼り付けないでください。
【便器後壁】
窓・収納棚の出代が窓または収納棚

実測値記入欄

15mm 以上の場合：
許容値 1050mm 以上

出代

210mm

□有

後壁の窓・収納棚：
窓枠などの出代：

□無mm

後壁出代

【カウンター上部】
窓・収納棚の出代が15mm 未満の場合：
許容値 815mm 以上【手洗器上部】
窓・収納棚の出代が15mm 未満の場合：
許容値 875mm 以上

窓枠下端窓または収納棚

窓枠などの下端：床面から横壁の窓・収納棚：mm□有

後壁からの距離□無窓枠などの奥側：後壁からmm

窓枠などの下端：床面からmm【便器横壁】
窓または収納棚【カウンター上部】
後壁から窓・収納棚の端までの距離が240ｍｍ未満の場合：許容値 815mm 以上【カウンター上部手洗器側】
後壁から窓・収納棚の端までの距離が240ｍｍ未満の場合：許容値 875mm 以上

実測値が許容値を外れる場合は、設置不可【後抜き 排水高さ 148mm、横抜き、立管対応の場合】
窓または収納棚【便器後壁】

出代

窓・収納棚の出代が45mm 以上の場合：
許容値 1050mm 以上
210mm

窓・収納棚の出代が45mm 未満の場合：
許容値 885mm 以上

窓または収納棚

後壁からの距離

窓枠下端【便器横壁】
後壁から窓・収納棚の端までの距離が30ｍｍ以下の場合：許容値 885mm 以上
もしくは【カウンター上部】
後壁から窓・収納棚の端までの距離が270ｍｍ未満の場合：許容値 815mm 以上【カウンター上部手洗器側】
後壁から窓・収納棚の端までの距離が270ｍｍ未満の場合：許容値 875mm 以上

2

3. ドアの仕様は？
内開きドア・引き戸には下記制限がありますので確認してください。
【引き戸の場合】【内開きドアの場合】

実測値記入欄□外開きエンドパネル

許容値：300mm 以上□内開き：トイレとの干渉を確認□引き戸：キャビネットとの干渉を確認
ドア

引き戸：後壁から引き戸mm

引き戸

ドア先端：後壁から

許容値：790mm 以上mm

※引き戸がキャビネットと干渉してしまう場合はエンドパネルで対応を検討してください。
□エンドパネル要※引き戸が当たってしまう場合はエンドパネルで対応を検討※後抜き 148mm、横抜き、立管対応の場合、同梱の奥行スペーサー
厚み 30mm を上記の値に加えた値を許容値としてください※奥行調整部材を使用する場合、使用する厚み寸法を上記の値に加えた値を許容値としてください

実測値が許容値を外れる場合は、設置不可4. 便器排水位置は？

後抜きタイプ

横抜きタイプ

立管対応

4-A

4-B

4-C

4-A 後抜きタイプ
実測値記入欄※壁からの寸法は幅木を除く

間口

排水芯（高さ）：床からmm

排水芯（左右）：右壁からmm

実測値が許容値を外れる場合は、排水位置の移動が必要※排水芯（左右）が間口中心からずれた場合、扉のサイズが左右で異なります。
※防振シートを使用する場合は、排水芯の高さが 5mm 高くなります。

W

0: 75m

50m〜9排水芯（左右）許容値：W/2±10mm
排水芯（高さ）
許容値：120mm, 148mm, 155mm
34-B 横抜きタイプ
実測値記入欄排水芯（前後）許容値：115 〜 130mm※壁からの寸法は幅木を除く

排水管抜き方向：□左側

排水芯（高さ）
許容値：120mm,155mm□右側

排水芯（高さ）：床からmm

排水芯（左右）：右壁からmm

排水芯（前後）：後壁からmm

間口W

0〜: 75mm

950※排水芯（前後）が後壁から 131 〜 160mm の場合、奥行調整部材（別売：SUC-P871/COLOR）で対応可。
□奥行調整部材要

排水芯（左右）
許容値：W/2±10mm

実測値が許容値を外れる場合は、排水位置の移動が必要※排水芯（左右）が間口中心からずれた場合、扉のサイズが左右で異なります。
※防振シートを使用する場合は、排水芯の高さが 5mm 高くなります。

4-C 立管対応
実測値記入欄排水芯（前後）【鋳鉄管：呼び径 75A の場合】

※壁からの寸法は幅木を除く

立管位置：

□左側

排水芯（高さ）：床からmm

排水芯（左右）：右壁からmm

排水芯（左右）：立管からmm

排水芯（前後）：後壁からmm※排水芯（前後）が後壁から以下の場合、奥行調整部材（別売：SUC-P871/COLOR）で対応可。
・【呼び径 75A】で 131 〜 160mm の場合
・【呼び径 100A】で 121 〜 150mm の場合□奥行調整部材要

鋳鉄管：呼び径：□75A□100A

実測値が許容値を外れる場合は、排水位置の移動が必要

4

許容値：115 〜 130mm□右側※排水芯（左右）が間口中心からずれた場合、扉のサイズが左右で異なります。
※防振シートを使用する場合は、排水芯の高さが 5mm 高くなります。

【鋳鉄管：呼び径 100A の場合】
許容値：115 〜 120mm

間口W:〜801mm

950

排水芯（高さ）
許容値：155mm

立管〜排水芯（左右）許容値：230mm 以上
排水芯（左右）
許容値：W/2±10mm

5. 給水の設置可能範囲は？
（単位：mm）

実測値記入欄【後抜きタイプ、横抜きタイプの場合】※測定は給水管（Rc1/2）の中心※壁からの寸法は幅木を除く

□壁

□左a

□右ab

□床b

間口 W（750 〜 950）
WLbaa35WL250

16516535b

B120

便器芯a：mmb：mm※給水位置が B の場合□取替用止水栓要250BA285CCB150

A 設置可能な範囲
A625B2505050※給水位置が C の場合□取替用止水栓、奥行調整部材要100200A20035200A35

便器芯

実測値が設置可能範囲を外れる場合は、給水位置の移動が必要

B 取替用止水栓（TF-3892ER）が必要※給水管の規格が Rc1/2 であることをご確認ください。
※後抜き 排水高さ 148mm、横抜き、立管対応の場合、給水範
囲 C でも奥行調整部材は不要です。（同梱の奥行スペーサーで前出しするため）※後抜き 排水高さ 120mm、155mm で給水範囲 C の場合、排水管を標準より 30mm 長くする必要があります。

C 取替用止水栓（TF-3892ER）と奥行調整部材（SUC-P871/COLOR）が必要（30mm の前出し設置が必要なため）【立管対応の場合】※立管が左側の場合は、左右反対となります。

間口 W（801 〜 950）
WL

250

35250

165165

B

BWL

120

A 設置可能な範囲
A

285625B 取替用止水栓（TF-3892ER）が必要
1505050100

A
35200
便器芯

56. コンセントの設置可能範囲は？
（単位：mm）

実測値記入欄※測定はコンセント外形※壁からの寸法は幅木を除く

間口 : 750 〜 950

シャワートイレ用□有250

シャワートイレ用

250□ 設置可能範囲内□ 設置可能範囲外

520

□無520

520

コンセント外形が右図範囲外、またはコンセントが無い場合、移動 / 新設が必要
170

コンセントがアース付でない場合は、アースターミナル付接地極付コンセントに取替要

便器芯

170

7. 壁補強は必要？
（単位：mm）【間柱が 1 本の場合】実測値記入欄左右の隅柱・受木：□有間柱（間口中心もしくはピッチ 240mm 以下）： □有□無受木

間柱

間口W/225以上【間柱が 2 本の場合】
受木

間柱

240以下

25以上

□無

右図の条件を満たさない場合は、下地補強が必要【受木・間柱が指定位置にない場合】
下地補強（構造用合板（JAS規格相当）12mm以上）施工位置

150

650

6

8. 幅木の厚さは？
実測値記入欄幅木：□有□無厚さ：mm
許容値：厚さ 10mm 以下

厚さ

幅木

実測値が許容値を外れる場合は、幅木のカットが必要

ご選定品番・その他確認事項【ご選定品番】

YDS-H3① 手洗器①②③⑤⑥/⑦W：（I 型手洗器あり）8、（I 型手洗器なし）5② 便座グレード：（EA24A）5、（KA31）1④ 間口：③ 排水高さ④：（120・155 後抜き）P、（148 後抜き、120・155 横抜き、立管）M
間口
品番

750 〜 800 801 〜 850 851 〜 900 901 〜 950
1234⑤ 立管：（なし）なし、（左側）L、（右側）R

⑦ キャビネットカラー：（ホワイト）WA、（ライトオーク）JP、（ウォルナット）JZ、（ショコラオーク）JR⑥ 寒冷地区分：（一般地）なし、（流動方式）W、（水抜方式）N

【その他確認事項】●手すりや埋込棚、棚等の有無干渉がないか？

to-su-24005̲240301

7