非常・業務用放送設備システム
機能充実のラック型［FS-971］と省スペース性に優れた［FS-991シリーズ］。

http://www.toa.co.jp/

TOAは国際規格である品質保証の「ISO9001」、
環境の「ISO14001」の認証登録企業です。

消防法適合はもちろん、より高い安全性・信頼性であらゆる規模の設備に選ばれています。
平成6年の消防法改正などにより、設備に関する規制は、より一層厳しくなっています。
TOAの非常・業務用放送設備は、長年培ってきた技術とノウハウを結集。
法規的な適合化はもちろん、音による、より深いコミュニケーションのための性能と機能を実現しています。
また万一の時でもスムーズに行える避難誘導操作や、インテリジェントビルといった大規模施設から学校や病院などの中小規模建築までの幅広い使用範囲など、扱いやすさの配慮も徹底。
人が集う場所の“安心と快適”を守り抜くパフォーマンスを備えています。

大規模施設や多棟建築に対応する、ラック型非常用放送設備FS-971シリーズ

精神科病棟

多棟型ビル

リモコン RM-971

小児科病棟

リモコン RM-971

ラック型非常用放送設備
FS-971

一般病棟
防災センター

ラック型非常用放送設備
FS-971
リモコンRM-971

集中遠隔操作器
RM-975ラック型非常用放送設備
FS-971

複合型ビル

デパート

ホテル

リモコン
RM-971

リモコンRM-971

ショッピングセンター

ラック型非常用放送設備
FS-971

ラック型非常用放送設備
FS-971
ラック型非常用放送設備
FS-971

地下

防災センター

集中遠隔操作器 RM-975※わかりやすくイメージ化しましたので実際とは異なる場合があります。

2

EP-0510・液晶画面の表示と動作フローの概略（自火報連動による起動）

自 火 報 起 動

操作パネルの表示灯が点灯（火災表示灯・階別作動表示灯・出火階表示灯）

発報連動停止モード

火災放送移行タイマー起動
感知器発報放送開始■放送階選択、発報放送中■発報放送後の動作選択

2〜5分
火災放送移行タイマータイムアップ

現場確認を行う・非常電話
・発信機
・作動した感知器と区分できる第2感知器
・火災確認信号
上記いずれかの起動

火災発生を確認
非常起動スイッチ
または火災放送スイッチを押す

火災放送開始一斉放送移行タイマー起動

非火災を確認非火災放送スイッチを押す

非火災報放送開始■火災放送中の動作変更■非火災報放送中の動作変更

非常マイクで避難誘導放送を行う
必要に応じて放送階を選択する■非火災放送停止後の動作変更

一斉放送移行タイマータイムアップ

全館一斉火災放送開始

鎮火

感知器・非常電話・発信機復旧

非常復旧スイッチを押す

非常放送復旧3

● 消防法について ●平成6年の消防法改正で、非常用放送設備の環境が大きく変わりました。
これまで人命尊重の立場から構成されていた内容に加え、「非常時の的確な情報伝達」と「より安全な避難誘導」を主眼に改正。サイレン警報によるパニック誘発の恐れや、万一の状況下での情報伝達不足などを防ぐための対策が施されています。非常用放送設備の取扱には、これまで以上の注意が必要となっています。

スピーカーの設置基準■消防法に準拠したスピーカーは、性能によって3種類に細分化。
〈10m基準〉非常用放送設備には、消防法に定められた耐熱基準などをクリアーし、「消防法基準適合マーク」を添付された認定品だけが使用可能。中でも、スピーカーは、性能による種別「Ｌ級」、「M級」「S級」に分けられ、放送区域の床面積に応じて使用できるスピーカー種別や設置数などが指定されています。※TOAのスピーカーは、最高性能クラスの「L級」基準をクリアーしています。
（一部製品を除く）■スピーカーの設置基準に、新しい基準が加わりました。
従来の〈10m基準〉は継続して適用。新たに〈性能基準〉が加わり、選択できるようになりました。
（平成10年7月24日 消防法施行規則改正）●新しく加わった〈性能基準〉●従来からの〈10m基準〉
スピーカーの設置は、基本的に放送区域内のどの場所からも10ｍ以下。 基準の対象は人がいる場所で聞こえる音圧と明瞭性の確保。
基本的には、ひとつの放送区域内のどの場所からも、スピーカーまでの水平距離が 床面から1mの任意の場所で75dBの音圧を確保することに加え、明瞭性の確保が求10ｍ以下になるように設置しなければなりません。また階段や傾斜路では垂直距離 められます。明瞭性の確保は残響時間3秒以上の放送区域について適用され、床面からの高さが1mの箇所からス15ｍにつき、L 級スピーカーを1個以上設置する必要があります。廊下などの「小規模放送区域」については、隣接10m以下

する他の放送区域に設置されたスピー

10m以下

カーまでの水平距離が8ｍ以下の場合

10m以下には、スピーカーを設置する必要があり

廊下

ません。

10m以下

10m以下

（直接音と反射音の強さが等しくなる距離）の3倍以下になることが条

A室
10m以下

10m以下

ピーカーまでの距離が、臨界距離 新基準認定スピーカー
・任意の位置で75dB以上確保・明瞭性確保件です。また、残響時間1秒以上の大空間や避難経路も明瞭性確保が望ましいとされています。

B室

床から1m

10m以下
10m以下

10m以下

壁

床

C室

※詳しいスピーカー設置基準は、「TOA非常用放送設備マニュアル」をご参照ください。

音声警報■非常時の警報は、サイレン警報から音声警報に。

■発報放送と火災放送の2段階の自動音声警報。

サイレンは、時として必要以上に緊迫感をあおる場合があり、パニックを引き起こすことが多く、冷静な判断が難しくなるようです。また、高層建築や大型地下街などでは、サイレンだけではどこで火災が発生しているのかわからず、適切な避難ができないなどといったことから、情報伝達を速やかに行うための音声警報の基準が設けられています。

従来のサイレン警報は、火災現場の把握や避難誘導指示の理解に加え、非火災報に対する対応も難しく、必要な情報を素早く正確に伝えることができませんでした。そこで非常用放送設備には、自動火災報知設備等からの信号により起動する機能を義務づけ、階情報を含
む発報放送と火災放送の2段階の自動音声警報を行えるよう、基準が設けられています。

音声警報対応・非常用放送設備の動作ステップ

非常電話・発信機による起動●内容＝シグナル音（パポパポパポ）＋注意喚起
メッセージ（女声）「ただいま○階の火災感知器が作動しました。
確認しておりますので、次の放送にご注意ください」※ 手動による起動の場合には階情報は入りません。

4

現場確認
非火災放送

●内容＝シグナル音（パポパポパポ）＋訂正メッセージ（女声）「さきほどの火災感知器の作動は、確認の結果、異常がありませんでした。
ご安心ください」

旧※上記の動作ステップは説明のため簡略化されています。

※手動による起動の場合には階情報は入りません。

復

手動による起動

感知器発報放送

鎮火後復旧

自動火災報知設備
による起動

火災放送

●内容＝シグナル音（パポパポパポ）＋避難誘導メッセージ（男声）「火事です、火事です、○階で火災が発生しました。
落ち着いて避難してください」＋スィープ音（フィッ、フィッ、フィッ）収容人員と設備について● 収容人員300人、500人、800人以上の防火対象物

非常ベルおよび放送設備
自動式サイレンおよび放送設備● 地上11階以上または地下3階以下の建物

いずれかひとつを設置することが必要。

●収容人員50人以上の防火対象物●無窓階の収容人員が20人以上の防火対象物

非常ベル
自動式サイレン
放送設備●地階の収容人員が20人以上の防火対象物

ラック型・壁掛型非常用放送設備

ラック型・壁掛型非常用放送設備

いずれかひとつを設置することが必要。

●収容人員20人以上、50人未満の防火対象物

非常用メガホン

警鐘
手動式サイレン
携帯用拡声器（非常用メガホン）
いずれかひとつを設置することが必要。

防

項
（1）

火

対

象

イ 劇場

映画館

ロ 公会堂

演芸場

収容人員

物

※消防法施行令別表第1の区分による

20〜50人

地下及び
無窓階で
20人以上

50人以上 300人以上 500人以上 800人以上

収容人員の算定方法

地上11階 以上
地下3階 以下

観覧場＋
従業員数＋固定式イス席＋ 長イスの正面幅
0.4m

集会場

立見席の床面積＋ その他の床面積
0.2m2
0.5m2

イ キャバレー カフェ ナイトクラブ（その他）（2）

ロ 遊技場 ダンスホール

従業員数＋機械を使用できる人数＋遊技場

ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗（その他）

観覧休憩の固定式イス席＋長イスの正面幅0.5m

ニ カラオケボックス インターネットカフェ等 テレフォンクラブ 個室ビデオ店
（3）

イ 待合

料理店（その他）

その他

ロ 飲食店

（4）

従業員数＋固定式イス席＋ 長イスの正面幅0.5m＋ その他の床面積
3m
2

百貨店 マーケット 店舗

休憩の場
従業員数＋ 飲食・3m＋ その他の床面積
2
4m2

展示場

和室床面積

（5）

従業員数＋洋室ベッド数＋ 6m（団体等は3m ）＋集会・飲食

イ 旅館 ホテル 宿泊所（その他）

2

休憩の固定式イス席＋2

長イスの正面幅0.5m＋

その他の床面積
3m2

ロ 寄宿舎

下宿

共同住宅

居住者の数

イ 病院

診療所

助産所

医師・看護婦・その他従業員数＋病床数＋ 待合室の床面積3m
2

老人短期入所施設 養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 有料老人ホーム 介護老人保健施設 救護施ロ
設 乳児院 知的障害児施設 盲ろうあ児施設 肢体不（6）
自由児施設 重症心身障害児施設 障害者支援施設
通所施設 障害者支援施設のうち障害程度が軽い
ハもの等

従業員数＋要保護者数
壁掛

ニ 幼稚園又は特別支援学校

ラック
教職員数＋幼児・児童・生徒数（7）

小学校 中学校 高等学校 高等専門学校
大学 専修学校 各種学校（その他）

教職員数＋児童・生徒・学生数（8）

図書館 博物館 美術館（その他）・休憩室の床面積
従業員数＋ 閲覧室・展示室・会議室
3m
2

イ 公衆 蒸気浴場 熱気浴場（その他）（9）ロ 浴場 公衆浴場で前項以外

従業員数＋

（10）

車両の停車場

従業員数

（11）

神社

寺院

船舶又は航空機の発着場

従業員数＋ 礼拝・集会・休憩の場の床面積3m

教会（その他）

2

イ 工場 作業場（12）
ロ 映画スタジオ テレビスタジオ

従業員数

イ 自動車車庫 駐車場（13）
ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫

従業員数

（14）

倉庫

（15）

前各項に該当しない事業場

従業員数

複合用途防火対象物のうち、その一部が（1）項から（4）項まで、（6）項又は、（9）項イに掲げる防火対象物の用途に供
イ（5）項イ、（16） されているもの
ロ

浴場・脱衣場・マッサージ室・休憩室の床面積
3m2

壁掛

ラック

従業員数＋ 従業員以外が使用する部分の床面積3m2

各項目ごとの合計

イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物

（16
の2）

地下街

（16
の3）

準地下街

（17）

重要文化財

収容人員によらず、すべて
※1
※2

同上
床面積
5m2

●表中の収容人員は、消防法で定められた算定方法によるものです。
●（その他）とは、｢その他これに類するものとして省令で定めるもの｣※1 建築物の地階（（16の2）項に掲げるものの各階を除く）で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの（（1）項から（4）項まで、（5）項イ、（6）項又は（9）項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。）※2 文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律（昭和八年法律第四十三号）の規定によって重要美術品として認定された建造物

5

非常用放送設備（ラック型）

回線数や非常制御系統数の拡張や、広いエリアにおける非常放送系統の分散、統合管理など
様々な条件に対応する非常用放送設備。
音声警報対応・非常業務兼用ラック型放送設備

FS-971

ブロワーユニット BU-412

FS-971

キャビネットラック
CR-413 （41 サイズ）
CR-413-6（41 サイズ）
CR-273 （27 サイズ）

パワーアンプパネル
PA-620 （60W）
PA-1220（120W）
PA-2430（240W）
PA-3630（360W）

通気パネル
PF-013B

ブランクパネル
BK-033B

TOAでは大型建築物や複合型ショッピング
エリア、多棟建築物などの大規模物件に向け、ラック型非常用放送設備を用意。ラックシステム本体には、十分な回線数や非常制
御系統数を備えて、多彩な物件への対応力を高めています。また病院に代表される多棟施設や、インテリジェントビルなどの広いエリアにおける非常用放送設備の分散・統合管理を目指し、遠隔操作機能も充実させています。さらに操作する人間にとっての使いやすさを徹底追求するなど、新時代の非常用放送設備に求められるファクターを装備しています。

モニターパネル
MP-011
非常業務兼用操作パネル
EP-0510＊増設用操作パネルEP-029-20（20 局）
EP-029-10（10 局）

ブランクパネル
BK-033B

ブランクパネル
BK-023B

直流電源パネル
AD-011・AD-031B
非常電源パネル
DS-029通気パネル
PF-013B

非常業務兼用ジャンクションパネル
JP-0410＊※ 平成14年4月1日より、非常用放送設備、非常用スピー
カー、非常電話について検定協会の認定制度が開始され、TOAでは順次、検定協会型式番号を表示した製品に切り換
えていきます。

増設用ジャンクションパネル
JP-039-20（20 局）
JP-039-10（10 局）
通気パネル
PF-023B＊この商品は単体での販売はできませんのでご注意ください。

※構成例

非常用放送設備システム構成一覧表（ラック型）
TOA型名
放送設備

FS-971型

型式番号

最大定格出力認 評 放第14〜206号

1,080W※認 評 放2,160W※
第14〜206〜2号

最大局数

330

認 評 放
2,880W※
第14〜206〜4号
増幅架

認 評 放
第14〜208号
認 評 放
FA-971型
第14〜208〜2号
認 評 放
第14〜208〜3号

1,800W
2,880W─筺体

非常業務兼用操作パネル

パワーアンプパネル

非常用
電源パネル

EP-0510EP-029-10 PA-620（60W）
EP-029-20 PA-1220（120W）
PA-2430（240W）
CR-413
PA-3630（360W） DS-029
CR-273DA-1210D（120W×2）
CR-413-6
DA-2410（240W）
DA-4820（480W）
─蓄電池

ジャンクション
パネル

JP-0410JP-039-10
JP-039-20
NDC-2435
NDC-2460
─

管形ヒューズ接続可能
増幅架

F-0.3A10（0.3A）
F-0.5A10（0.5A）
F-0.8A10（0.8A）
RM-971型
F-1.0A10（1.0A） FA-971型 RM-975型
F-1.5A10（1.5A）
RM-976型
F-2.0A10（2.0A）
F-2.5A（2.5A）──

5,760W※FS-971型として括られる1架もしくは複数架での組み合わせにおける最大定格出力です。2,880Wを超えるシステムをご検討の場合は必ず増幅架FA-971型と組み合わせてシステム設計をお願いします。
●FS-971について標準仕様以外の階情報およびメッセージ内容の追加につきましては、受注生産対応とさせていただきます。なお内容により「軽微変更届」が必要となります。

6

接続可能
リモコン

─

非常用放送設備（ラック型）

充実の機能と高い基本性能 ラック型（FS-971）。
地上25階、地下5階までの建物は標準で対応。TOAの非常用放優れた操作性で人為ミスの発生を防ぎます。またインプットマトリクス

送設備［FS-971］は、数々の納入実績が裏づける高い基本性能

やスマートマトリクスシステムとの組み合わせで業務放送の高度な制に加え、豊富な機器のバリエーションを実現しています。操作パネル御を実現します。

「EP-0510」は、音声と液晶パネルによる操作ガイド機能を内蔵。

「音声警報」機能の充実

大規模対応が可能

新法規による「音声警報」に完全対応した、豊富な「音声メッセージ」を用意。

放送言語の選択も可能。

最大回線数330局、最大非常系統数330系統。

放送言語は「日本語のみ」と「日本語＋英語」が選最大330局の余裕ある回線数で、大型の建築物や

平成6年の消防法に完全に対応。音声メッセージと択でき、様々な場所に対応しています。

大規模なショッピングエリアなどに対応します。

シグナル音の組み合せで2段階の自動警報と解除放送を行う「音声警報」機能を搭載しています。標

リモコン〜5階、階段、エレベーター、屋上、塔屋、体育館、階メッセージの設定も、個別対応。

講堂、および階なしの37種類を装備しています。

階メッセージの設定が出火階とは別々に設定でき、準階メッセージとして、地上1階〜25階、地下1階

また、音声メモリーを増設することで、最大330種類

複数の非常系統に同じメッセージを割りあてることがの階メッセージを設定することができます。

できます。

リモコン

集中遠隔操作器

音声ガイド、大型LCDがスムーズな操作を実現 EP-0510

普段使い慣れていても、とっさの場合にはパニック状態になってうまく操作できないということが起こりがちです。

システムの保守・点検が容易な
デジタル・インターフェース機能を装備。

［EP-0510］には、音声による操作ガイ
ド機能を搭載しています。システムの動作フローに従って、モニターのス

24時間体制での運用が求められる非常・業務用放ピーカーから音声ガイ
ドで操作の指示を行い、非常時のスピーディで的確な対応をバックアップします。

送設備では、定期的な保守点検時の作業性が重操作ステップを視覚表示する、ビジュアル・インターフェース機能を装備。

アップを目指し、コンピューターとのデータリンクを実

音声ガイド機能を標準装備、非常時にもスムーズな操作が可能。

要な性能となります。TOAでは、
この作業のスピード［EP-0510］は、大型のLCDパネルによる操作ガイドを採用し、わかりやすい文字表示で正確な操作をサポー

現。パソコン上で作成したプログラムデータを転送しト。
さらに重要なスイッチ・警告灯類を集中させた操たり機器データを吸い上げることができるため、セッ作系にも人間工学的な配慮を施し、日常業務はもティングや点検をスピーディーに行えます。

ちろん、非常時の避難誘導でも迷うことなく扱えるよう設計されています。

EP-0510

様々な多元業務放送を可能にしたインプットマトリクスとスマートマトリクスシステム

4入力×4出力の多元業務放送が可能な入力マトリクスパネル IM-011

最大64の入力音源を最大128のエリアへ制御する大規模用スマートマトリクスシステムSX-2000です。

大型・多機能化する施設やビル等では必要なメッデパートやショッピングセンターや統合ビル等、大規

セージを必要な場所へ放送することが不可欠となり模施設での業務放送は入力音源と出力エリアが複ます。IM-011は4入力×4出力のマトリクスを自由に雑かつ大量になります。その複雑化した業務放送を設定できる入力マトリクスパネルです。

制御するのが、大規模用スマートマトリクスシステムで

例えば、BGMはレストラン街とブティックフロアーへ、す。最大64の入力音源と最大128の出力エリアを

コマーシャルメッセージはエレベーターホールとエントラ制御できます。

ンスへ等、
ラック型非常用放送設備と組み合わせる

また、
スマートマトリクスシステムによる業務用放送シスことにより業務リモコンやBGM機器による自動の多テムとラック型非常用放送システムが併設される場

元放送が可能です。

合、JP-0330を採用することにより、非常時には業

また、最大8台の接続で最大16入力×8出力また

務放送を非常放送に自動的に切換えます。

は、8入力×16出力までの拡張が可能です。

入 力

64
出 力

128
SX-2000SM※ただし、音声入力1は非常・業務兼用操作パネル専用入力となります。
SX-2100AI
IM-011
SX-2000AO

7

非常用放送設備（ラック型）
システム構成機器

モニターパネル

MP-011 1U●ラック内に装備した機器の動作状態を確認するモニターパネルです。
●モニタースピーカーと7点式LEDメーターを装備、最大10系統のアンプ入出力レベルを監視できます。
●電源：DC24V●消費電流：400mA（定格出力時）

増設用操作パネル
非常業務兼用操作パネル

EP-0510 10局＋一斉 5U●電源：DC24V●消費電流：600mA※この商品は単体での販売はできませんのでご注意ください。

EP-029-10
EP-029-20

10局

2U

20局

2U

EP-029-10●電源：DC24V●消費電流：100mA
EP-029-20●電源：DC24V●消費電流：180mA

プリアンプパネル組込用
ラジオチューナー

DT-230●電源：DC16V●消費電流：175mA以下

プリアンプパネルPP-025C 2U●入力8系統を装備したプリアンプパネルです。
●チャイムユニットを内蔵しています。
●別売のラジオチューナー［DT-230］を組み込むことができ、多彩な業務放送に対応します。
●電源：DC24V●消費電流：250mA以下

パワーアンプパネル

PA-620 60W 2U
PA-1220 120W 2U
PA-2430 240W 3U
PA-3630 360W 3U●ヒューズは交換の容易な前面着脱式を採用しています。
●組み込み用ガイドレールを付属、ラック組み込み工事をサポートします。
PA-620●電源：AC100V 50/60Hz DC24V（非常電源パネルから供給）●消費電力：165W（210VA）定格出力時（AC動作時）
PA-1220●電源：AC100V 50/60Hz DC24V（非常電源パネルから供給）●消費電力：296W（380VA）定格出力時（AC動作時）
PA-2430●電源：AC100V 50/60Hz DC24V（非常電源パネルから供給）●消費電力：576W（730VA）定格出力時（AC動作時）
PA-3630●電源：AC100V 50/60Hz DC24V（非常電源パネルから供給）●消費電力：837W（1000VA）定格出力時（AC動作時）

非常業務兼用ジャンクションパネル

デジタルパワーアンプパネル

DA-1210D
DA-2410DA-4820

120W×2

1U

240W

1U

480W

2U

●軽量コンパクト、高出力、高効率のデジタルパワーアンプです。
DA-1210D●電源：AC100V 50/60Hz DC24V（非常電源パネルから供給）●消費電力：65W
DA-2410●電源：AC100V 50/60Hz DC24V（非常電源パネルから供給）●消費電力：65W
DA-4820●電源：AC100V 50/60Hz DC24V（非常電源パネルから供給）●消費電力：125W

増設用ジャンクションパネル

JP-0410 10局 4U●ラック内外の機器の入出力を統合するジャンクションパネルです。
●各種の入出力端子に加え、AC電源出力合計13系統（連動8・非
連動 5）
を装備。
●すべての入出力端子を前面および背面に配置し、合理的な構造を採用。
●前面パネルを外せば本体をラックに固定したまま結線作業を行うことができます。
●電源：AC100V 50/60Hz ●DC電源出力：DC24V●AC電源
出力：連動8アウトレット、非連動6アウトレット

JP-039-10 10局 3U
JP-039-20 20局 3U

JP-039-10●電源：DC24V●消費電流：400mA
JP-039-20●電源：DC24V●消費電流：650mA※この商品は単体での販売はできませんのでご注意ください。

非常電源パネル

通気パネル

DS-029 2U●電源：AC100V 50/60Hz●消費電力：24W（30VA）

PF-013B 1U
PF-023B 2U

入力マトリクスパネル

ブランクパネル

IM-011

4In×4Out1U●4 入力×4出力のマトリクスを自由に設定できる入力マトリクスパネルです。
●業務リモコンやBGM機器による自動の多元放送が可能です。
●最大8台の接続で最大16入力×8出力、または、8入力×16出力までの拡張が可能です。
（但し、音声入力1は非常・業務兼用操作パネル専用入力となります。）●電源：AC100V 50/60HzまたはDC24V 0.4A●消費電力：15W

BK-013B 1U
BK-023B 2U
BK-033B 3U
フリーボックス

FB-023B 2U
FB-033B 3U

キャビネットラック

CR-413/413-6 41U
CR-273 27U

CR-413●寸法：566（W）
×2000（H）
×435（D）mm●質量：約60kg
CR-413-6●寸法：566（W）
×2000（H）
×615（D）mm●質量：約76kg
CR-273●寸法：566（W）
×1364（H）
×435（D）mm●質量：約48kg

8

ニカド電池

ブロワーユニット

BU-412

NDC-2460
NDC-2435

NDC-2460●公称電圧：24V●公称容量：6,000mAh/5HR
NDC-2435●公称電圧：24V●公称容量：3,500mAh/5HR

非常用放送設備（ラック型）
システム構成機器

システムマネージャー

音声入力ユニット

音声出力ユニット●スマートマトリクスシステムのシステムマネージャーで、EIA規格に適合するラックに取り付けることができる1サイズのユニットです。
●SX-2000シリーズ別売の音声入力、出力各ユニット、
リモートマイクと組み合わせてマトリクスシステムが構成でき、システム全体の音声
信号のルーティングや優先制御などができます。
●本機自身にも制御入力8、制御出力8、故障状態出力、故障情報入力およびスイッチ、アクセス表示、モード表示、故障表示を実装し、さまざまな制御や状態監視ができます。各種制御は本体実装CFカー
ド経由による設定ができます。
●システム全体の動作履歴を記録しその内容を動作ログとしてCFカー
ドに保存できます。また、電源入力は2系統を実装しており、電源の2重化に対応できます。
●電源：適合電源：AD-011、AD-031B DC24V（動作範囲：DC20〜40V）2系統入力による電源2重化可能●消費電流：1.1A以下（電源動作範囲での最大値）0.8A以下（DC24V時）●EIA規格に適合するラックに取付けることができ（2サイズ）、分散配
置可能な、スマートマトリクスシステムの音声入力ユニットです。
●入力はモジュール式で1台あたり、2入力から8入力まで対応できます。
●制御入力を16入力、制御出力も16出力、それぞれ実装しています。
●音声出力ユニットへはデジタル伝送により音声信号を送出しますが、アナログリンクにより、緊急時などの一斉放送が可能です。
●音声の入力レベルはチャンネルごとのレベルメーターに表示されます。
また、前面のボリュームツマミやソフトウェアでチャンネルごとの音量調
節ができます。前面のボリュームツマミやスイッチをロックすることができます。また、内蔵スピーカーで任意の入力チャンネルをモニターすることができます。
●電源入力は2系統を実装していますので、電源の2重化に対応できます。
●電源：適合電源：AD-011、AD-031B DC24V（動作範囲：DC20〜40V）2系統入力による電源2重化対応●消費電流：2.01A以下（電源動作範囲での最大値）1.50A以下（DC24V時）※ただし本機から給電する外部機器の消費電流を除く●EIA規格に適合するラックに取付けることができ（2サイズ）、分散配
置可能な、スマートマトリクスシステムの音声出力ユニットです。
●1 台で8オーディオ出力を実装しており、2入力をミキシングして出力することもできます。
●制御入力を8入力、制御出力も8出力、それぞれ実装しています。
●音声入力ユニットからはデジタル伝送により音声信号を受信します
が、アナログリンクにより、緊急時などの一斉放送が可能です。音声の出力レベルはチャンネルごとのレベルメーターに表示されます。
また、前面のボリュームツマミやソフトウェアでチャンネルごとの音量調節ができます。前面のボリュームツマミやスイッチをロックすることができます。また、内蔵スピーカーで任意の出力チャンネルをモニターすることができます。
●非常音声入力および非常時断24V入力を実装しており、非常放送システムとの連携が可能です。
●電源入力は2系統を実装していますので、電源の2重化に対応できます。
●電源：適合電源：AD-011、AD-031B DC24V（動作範囲：DC20〜40V）2系統入力による電源2重化対応●消費電流：1.2A以下（電源動作範囲での最大値）0.79A以下（DC24V時）※ただし本機から給電する外部機器の消費電流を除く

SX-2000SM 1U

SX-2100AI 2U

制御入力ユニット

制御出力ユニット●スマートマトリクスシステムの接点入力数を増設するユニットです。
●1台につき32接点を増設します。
●電源：適合電源：AD-011、AD-031B
DC24V（動作範囲：DC20～40V）2系統入力による電源2重化可能●消費電流：0.7A以下（電源動作範囲での最大値）、0.55A（DC24V時）●スマートマトリクスシステムの接点出力数を増設するユニットです。
●1台につき32接点を増設します。
●電源：適合電源：AD-011、AD-031B
DC24V（動作範囲：DC20～40V）2系統入力による電源2重化可能●消費電流：0.34A以下（電源動作範囲での最大値）、0.29A以下（DC24V時）

SX-2000CI 1U

音声入力ユニット用インプットモジュール

D-921F

品番
入力数
コネクター形式

D-921E

D-921F

SX-2000AO 2U

SX-2000CO 1U

D-922F

D-921E

D-922E

D-922F
D-922E2CH
XLR-3-31相当品 着脱式ターミナルブロック型コネクター XLR-3-31相当品 着脱式ターミナルブロック型コネクター

D-936RRM接点I/Fモジュール

SX-200RM●SX-2000シリーズの音声入力ユニッ
ト専用のリモートマイクモジュールで、リモートマイクRM-200SAを2系統接続できます。
●入力感度はRJ45コネクターの横にあるツマミで調節できます。

D-936R
RCAピンジャック

リモートマイク

リモートマイク拡張ユニット

壁掛金具●マトリクスシステムのリモートマイクです。
●個別選択やグループ選択などに設定できるファンク
ションスイッチが13個、またカバー付スイッチが1個あり、それぞれ表示灯と連動しています。
●別売の拡張ユニットRM-210を接続することにより、ス
イッチと表示機能を10単位で増設できます。
●別売の拡張ユニットRM-210を4台まで接続できます。
●電源：DC24V（動作範囲 DC15〜40V、本体側より供給） DC 入力電源コネクターから供給可能（適合電源：AD-246（別売））●寸法：190（W）
×76.5（H）
×215（D）mm（マイク部を除く）●質量：約880g●別売品：リモートマイク拡張ユニット：RM-210
壁掛金具：WB-RM200●消費電流：240mA以下●マトリクスシステムのリモートマイク用拡張ユニットです。
●本機1台につき10ボタンの拡張が可能です。
●電源：親リモートマイクロホンより供給●消費電流：80mA以下（親リモートマイクロホ
ンのDC入力での増加分）●寸法：64（W）
×160（H）
×37.4（D）mm●質量：約100g●適合機種（別売）：	リモートマイク：RM-200SA
リモートマイク拡張ユニット：
RM-210

RM-200SA

スマートマトリクス IPモジュール

SX-200IP●SX-2000シリーズの音声入力ユニットSX-2000AIに組込み、ネットワーク（LANまたはWAN）に接続す
ると、
パケットオーディオ技術を採用したN-8000シリー
ズ端末（N-8600MS、N-8610RM）
からSX-2000シ
ステムへの放送が可能になります。

RM-210WB-RM200

RJ45端子盤

RM-200RJ●RJ45コネクターからねじ端子台に変換する機器です。
●リモコン配線でCPEV線等の幹線をLANケーブル等の支線につなぐ時に使用します。
●SX-2000シリーズのリモコン配線に使用する場合、電源線の電圧の状態を示す表示灯があります。
●印加電圧：40V以下●耐電流：1A●電圧表示部：監視端子：7端子（＋）と8番端子（－）
、
消灯電圧：14V以下、点灯電圧：21V以上、スイッチより切離し可能●コネクター：RJ45コネクター：1●端子台：M3ねじ端子（10P） バリアー間隔：6.62mm●寸法：84（W）
×116（H）
×25.7（D）mm●質量：約250g

9非常用放送設備（ラック型）

大規模物件や複合型建築に対応する、［RM-971］。
複数ポイントからシステムの遠隔操作を可能にするなど、使いやすさを高める機能を数多く搭載。
  音声警報対応・非常用リモコン音声警報対応・非常業務兼用リモコン

RM-971

RM-971

非常業務兼用
リモコン用ラックCR-113R
非常業務兼用
遠隔操作パネル
EP-059R（10 局）

各階・各エリアに配置された警備室などから、非常用放送設備のラック本体を操作できるリモコン［RM-971］。大規模物件への増設用非常業務用
操作パネル
EP-029-20（20 局）
・EP-029-10（10 局）

対応力を高めています。また、遠隔操作パネル［EP-059R］は、ラック本体と同様のブランクパネル BK-023B

操作で非常放送系統をリモート制御可能。

リモコン用非常業務電源パネル
DS-029R

素早く非常放送が容易に行えます。最大回
線数330局に対応。
※構成例
RM-971

FS-971

非常用放送設備システム構成一覧表（ラック型）
型名
リモコン

最大8台まで
接続可能

型式番号

最大局数

筺

体

CR-113R
RM-971型

認 評 放
第14〜209号

330

CR-413
CR-273
CR-413-6

非常用
操作パネル

非常業務用
電源パネル

蓄電池

非常電源
監視パネル

EP-059R
EP-029-10 DS-029R NDC-2405 BM-011
EP-029-20●階情報およびメッセージ内容の追加・変更につきましては、特注対応とさせていただきます。
なお内容により「軽補正申請」が必要となります。

システム構成機器

リモコン用非常業務電源パネル

DS-029R 2U

非常業務兼用遠隔操作パネル

EP-059R 10局＋一斉 5U●ラック型非常・業務用放送設備を遠隔制御する操作パネルです。
●単体で10局（グループ制御5局）、増設用操作パネルの追加で最大回線数330局（最大非常制御数330系統）の出力制御が可能。
●各種の放送状態や操作ガイドを表示するバックライト付液晶ディスプ
レーを装備、確実な操作をサポートします。
●非常時には内蔵スピーカー＋音声ファイルが操作ガイドを行う「音声ガイド機能」を搭載、ヒューマンエラーを2重3重に防ぎます。
●電源：DC24V●消費電流：300mA＊この商品は単体での販売はできませんのでご注意ください。

リモコン用非常電源監視パネル

BM-011 1U●リモコン用の電源監視パネルです。
●防災センターに設置したリモコンから別棟に配置されたラックの非常用電源電圧を監視することができます。

10●通電時には蓄電池（別売）に自動充電を行い、停電時にラック内機器に電源を供給する非常用電源装置です。
●安定した充電が可能なトリクル充電方式を採用。
※［DS-029R］は［RM-971］［RM-975］専用の電源装置です。
※別売のニカド電池［NDC-2405］が必要です。
●電源：AC100V 50/60Hz●消費電力：35W（45VA）DC24V 1A負荷時

増設用操作パネルEP-029-10 10局 2U
EP-029-20 20局 2U●非常・業務用操作パネル［EP-0510］［EP-059R］の増設用操作パネルです。
●［EP-029-10］は最大10局、［EP-029-20］は最大20局までの出力制御が可能。
●放送エリアをきめ細かく設定することができ、大型物件にスムーズに対応できます。
EP-029-10●電源：DC24V●消費電流：100mA
EP-029-20●電源：DC24V●消費電流：180mA

壁掛型非常業務リモコン用ラック
ニカド電池

NDC-2405●公称電圧：24V ●公称容量：
500mAh/5HR●質量：約500g

CR-113R●前面は扉構造を用い、パネルユニットを組配した状態での設置、前面保守が可能です。
●非常・業務兼用のリモコン用壁掛型ケースで11サイズ分のパネルユニットを収納できます。
●寸法：552（W）
×600（H）
×154（D）mm●質量：約10.9kg

非常用放送設備（ラック型）

複数棟への警報や非常放送を集中遠隔操作。
学校や病院などの複合施設に威力を発揮する［RM-975］。
  音声警報対応・集中遠隔操作器
音声警報対応・集中遠隔操作器

RM-975

モニターパネル

RM-975MP-021マイク出力選択パネル

MS-011

非常業務兼用遠隔操作パネル

EP-059R＊（10局）

大学や病院など、複数の棟をもつ施設または、複合施設等に対応する非常用集中遠隔操作器

非常・業務用集中遠隔操作パネル［RM-975］。防災センターなどに本器を設置す
れば、最大8棟の非常用放送設備を集中遠隔操作することができます。万一の時、スムーズな対応ができることによって、高い安全性を確保。
またシステム系統の合理化も実現できます。操
作はラック本体と同様。最大回線数は400局。

非常・業務用集中遠隔操作パネル

増設用操作パネルEP-021R（10局）

EP-029-10（10局）
EP-021R（10局）

リモコン用非常業務電源パネル

DS-029R

リモコン用非常電源監視パネル

BM-011※構成例

非常用放送設備システム構成一覧表（ラック型）

RM-975

型名
遠隔操作器

FS-971

最大8台まで
接続可能

型式番号

最大局数

筺

体

非常用
操作パネル

非常業務用
電源パネル

蓄電池

本体蓄電池
点検パネル

EP-059R
RM-975型

認評放第14〜210号

400

CR-413
CR-273EP-021R
EP-029-10

DS-029R NDC-2405

BM-011

EP-029-20●RM-975型（集中遠隔操作器）について本集中遠隔操作器は、複数の防火対象物に対し同時非常一斉放送を行う必要がない
物件に納入できます。モニターパネルMP-021およびマイク出力選択パネルMS-011が別途必要になります。
（受注生産品）●階情報およびメッセージ内容の追加・変更につきましては、受注生産対応とさせていただきます。なお内容により「軽補正申請」が必要となります。

＊この商品は単体での販売はできませんのでご注意ください。

システム構成機器

非常・業務用集中遠隔操作パネル

モニターパネル

マイク出力選択パネル●集中遠隔操作器［RM-975］専用の非常・業務用集中遠隔操作パネルです。
●大学や病院など、複数の棟を持つ施設に対応します。
●電源：DC24V●消費電流：200mA●モニタースピーカーとメーターでキャビネットラック全体の動作状態を監視するモニターパネルです。
●電源：DC24V●消費電流：950mA●放送要求のあった、どの棟にマイク放送するのかを選択します。
●電源：DC24V●消費電流：250mA

EP-021R 2U 受注生産品

MP-021 2U 受注生産品

MS-011 1U 受注生産品

薄型設計で設置場所を選ばない壁掛型リモコン。
  音声警報対応・壁掛型非常用リモコン
ラック型非常用放送設備FS-971用のリモコンです。

RM-976シリーズ

音声警報対応・
壁掛型非常業務用リモコン

RM-976-10
RM-976-20

10局
20局

型

名：RM-976型

型式番号：認評放第14〜211号

RM-976-10●電源：DC24V（本体側から供給）●消費電力：220mA●寸
法：450（W）
×380（H）
×84（D）mm（突起部含む）●質量：約5.7kg
RM-976-20●電源：DC24V（本体側から供給）●消費電力：230mA●寸
法：450（W）
×380（H）
×84（D）mm（突起部含む）●質量：約5.7kg

RM-976-2011非常用放送設備（ラック型）
周辺機器（ラック型非常用放送設備）

スピーカー制御器

故障検出ユニット

電源カットリレー

E-80S
E-84S

●非常用放送設備からの非常信号を受けてスピーカー出力を自動的に切換える制御器です。
E-80S●制御方式：前面スイッチおよび無電圧ブレイク接点（極性あり）による●電源：AC100V 50/60Hz●寸法：162（W）
×115（H）
×60（D）mm●質量：約600g
E-84S●制御方式：前面スイッチおよび制御電源（非常時断）による●電源：DC24V（本体防災アンプから供給）●寸法：162（W）
×115（H）
×60（D）mm●質量：約600g

YA-1000A

E-98P
E-97P

E-98P

E-97P

●非常用放送設備からの非常信号を受けて、自動的にローカルアンプの電源を遮断する電源制御器です。
E-98P●電源：AC100V 50/60Hz●寸法：162（W）
×115（H）
×45（D）mm●質量：約570g
E-97P●制御方式：非常時DC24V断によりAC100V断制御●電源：
AC100V 50/60Hz●寸法：70（W）
×120（H）
×40.2（D）mm（本体）●質量：約450g●パワーアンプパネルに組み込み、故障を検出するユニットです。
※パワーアンプの並列運転時には、故障検出が正しく行われませんので使用しないでください。
●電源：DC24V（パワーアンプパネルより供給）●故障検出表示：パワーアンプパネルの電源表示灯が赤色に点灯●故障検出出力：リレー
接点がメイク（ 耐電圧：DC30V/ 電流容量：1A）●適合 パネル：PA-630B、PA-1230B、PA-2440B、PA-3640B●質量：約140g

直流電源パネル

直流電源パネル●電源：AC100V 50/60Hz、非常電源パネルDS-029接続により
DC24V動作も可能●出力電圧：ＤC24V ±0.5V●出力電流：10A●質量：約15.3kg※ガイドレールYA-706付属●ラック内の各機器に直流電源を供給するパネルです。
●電源：AC100V 50/60Hz、非常電源パネルDS-029接続により
DC24V動作も可能●出力電圧：DC24V ±0.5V（AC動作時）●出
力電流：2.5A●質量：約5.5kg

直流電源ユニット

リモートマイク 10局

リモートマイク 20局●10局＋一斉の放送系統制御ができる業務放送用のマイクです。
●放送設備本体のチャイムをリモート制御するチャイム起動スイッチを装備。
●複数台使用する場合、優先順位（個別優先、先着優先）の設定で合理的な放送システムが構築できます。
●別売取付金具により壁掛型として使用することもできます。
●電源：DC24V（本体側から供給）●消費電流：130mA●寸法：274（W）×62（H）
×155（D）mm（マイク部を除く）●質量：約1.3kg●個別（本体局数による）＋一斉＋20グループが制御できる業務放送用のマイクです。
●高音質FM音源によるチャイムを内蔵しています。
●電源：DC24V ●寸法：241（W）
×51（H）×151（D）mm（マイク部を除く）●質量：約500g

AD-031B 3U

RA-61

リレーユニット

RB-61

RA-61●リレーユニット（RB-61）と組み合わせて使用する直流電源装
置で、防災アンプからの非常制御接点信号を受けてDC24Vを断制御します。●電源：AC100V 50/60Hz●質量：約1.2kg
RB-61●直流電源ユニット（RA-61）からの電圧でリレーの接点を切り換えます。●電源：DC24V（RA-61から供給）●質量：約0.5kg

スピーカー回路分割装置

AD-011 1U

RM-1100

DB-301 壁面取付用
DB-31U 不燃性ボックス内取付用●回路分割数：最大3回路●1分割回路最大W数：91W●3分割
回路最大総W数：150W●適合ヒューズ：P4型警報ヒューズ3個（別売）●質量：約1.4kg（DB-301）、約300g（DB-31U）※複数回線化の場合には、上記機器をご利用ください。

RM-1200

電源分配パネル

PD-022 2U●増設ラックに取付、本体ラックとのリモート連動で8系統までの電源
出力を自動的にON/OFFする電源分配パネルです。
●電源：AC100V 50/60Hz

卓上型マイク リモート機能付

リモートユニット

RU-2001
RU-2002 希望小売価格 ¥30,000（税抜）
希望小売価格¥20,000（税抜）●リモート機能により、本体のアンプ電源やスピーカー一斉放送を制御するユニットです。●RU-2002はチャイム機能付です。●電源：
DC12〜24VまたはDC12VのACアダプター（別売）●寸法：124（W）×42.5（H）
×159（D）mm●質量：約700g

E-98P/80S/84S用露出ボックス

YS-13A●寸法：163.5（W）
×116.5（H）
×55（D）mm●質量：約0.55kg※電源制御器、スピーカー制御器（E-98P/84S/80S）が埋込みできないときに、壁面露出型か据置型としてご利用ください。

12

ACアダプター

AD-125 希望小売価格 ¥3,600（税抜）●電源：AC100V 50/60Hz ●リモートユニット（RU-2001/2002）用●質量：約300g【業務用カタログ】※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

PM-660D
希望小売価格¥10,000（税抜）●リモートスイッチ付卓上型マイクです。
●DINプラグ●さまざまなノイズを最少限に抑える防振構造を採用しています。
●指向性：単一指向性●寸法：100（W）
×215（H）
×150（D）mm●質量：約440g（コード含まず）非常用放送設備（壁掛型）

さらに薄く、
扱いやすくなった
壁掛型非常用放送設備。

FS-991シリーズ

消防法改正により、非常用放送設備、特に中小規模物件を対象とする壁掛型放送
設備には、より高い安全性の確保に加えて、操作性、省スペース性などが求められています。TOAでは、高い信頼を誇るラック型のノウハウを基に、ニーズにあった性能と小型サイズの壁掛型を開発。音声操作ガイド
や業務グループ放送機能などの基本性能はそのままに、設置の省スペース化を実現しています。

FS991-3620

型

名：FS-991

型式番号：認評放第14〜207号
音声警報対応・壁掛型非常用放送設備

FS991-610 60W 10局 ●常用電源：AC100V 50/60Hz 非常電源：DC24V●消費電力：210W 定格出力時●定格出力： 60W●寸法：450（W）×705（H）×144（D）mm●質量：約25kg
FS991-1210 120W 10局 ●常用電源：AC100V 50/60Hz 非常電源：DC24V●消費電力：350W 定格出力時●定格出力：120W●寸法：450（W）×705（H）×144（D）mm●質量：約29kg
FS991-2410 240W 10局 ●常用電源：AC100V 50/60Hz 非常電源：DC24V●消費電力：514W 定格出力時●定格出力：240W●寸法：450（W）×705（H）×144（D）mm●質量：約31kg
FS991-3610 360W 10局 ●常用電源：AC100V 50/60Hz 非常電源：DC24V●消費電力：750W 定格出力時●定格出力：360W●寸法：450（W）×705（H）×144（D）mm●質量：約32kg
FS991-615 60W 15局 ●常用電源：AC100V 50/60Hz 非常電源：DC24V●消費電力：212W 定格出力時●定格出力： 60W●寸法：450（W）×705（H）×144（D）mm●質量：約25kg
FS991-1215 120W 15局 ●常用電源：AC100V 50/60Hz 非常電源：DC24V●消費電力：352W 定格出力時●定格出力：120W●寸法：450（W）×705（H）×144（D）mm●質量：約29kg
FS991-2415 240W 15局 ●常用電源：AC100V 50/60Hz 非常電源：DC24V●消費電力：516W 定格出力時●定格出力：240W●寸法：450（W）×705（H）×144（D）mm●質量：約31kg
FS991-3615 360W 15局 ●常用電源：AC100V 50/60Hz 非常電源：DC24V●消費電力：752W 定格出力時●定格出力：360W●寸法：450（W）×705（H）×144（D）mm●質量：約32kg
FS991-620 60W 20局 ●常用電源：AC100V 50/60Hz 非常電源：DC24V●消費電力：214W 定格出力時●定格出力： 60W●寸法：450（W）×705（H）×144（D）mm●質量：約25kg
FS991-1220 120W 20局 ●常用電源：AC100V 50/60Hz 非常電源：DC24V●消費電力：354W 定格出力時●定格出力：120W●寸法：450（W）×705（H）×144（D）mm●質量：約29kg
FS991-2420 240W 20局 ●常用電源：AC100V 50/60Hz 非常電源：DC24V●消費電力：518W 定格出力時●定格出力：240W●寸法：450（W）×705（H）×144（D）mm●質量：約31kg
FS991-3620 360W 20局 ●常用電源：AC100V 50/60Hz 非常電源：DC24V●消費電力：754W 定格出力時●定格出力：360W●寸法：450（W）×705（H）×144（D）mm●質量：約32kg■FS-991シリーズ・仕様および機器構成一覧
セット品番

FS991-610 FS991-1210 FS991-2410 FS991-3610 FS991-615 FS991-1215 FS991-2415 FS991-3615 FS991-620 FS991-1220 FS991-2420 FS991-3620

型名

FS-991

本体ユニット パワーアンプユニット ニカド蓄電池

回線数（局）

10

10

10

10

15

15

15

15

20

20

20

20

定格出力（Ｗ）

60

120

240

360

60

120

240

360

60

120

240

360

FU-991-10

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

FU-991-15
FU-991-20
PU-991-60

1

PU-991-120

1
1

PU-991-240

1
1

PU-991-360
NDC-2418
NDC-2435

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

NDC-24601

接続可能リモコン

RM-991-10

1

1
1

1
RM-991-15

1

1

1

RM-991-2013非常用放送設備（壁掛型）

美観を損なわない薄型設計。

充実の音声警報。

2種類の一斉スイッチ。

奥行きわずか130mm

標準メッセージは、「1階〜20階、地下1階〜地下5

通常一斉スイッチと緊急一斉スイッチの2種類の一で、非常・業務兼用マ

階、階段、エレベーター、屋上、塔屋、体育館、講堂、

斉スイッチを搭載。放送内容によって、通常一斉とイクロホンも出っ張らなエスカレーター、エレベーターシャフト、エレベーター機

緊急一斉を使い分けることができます。

い 構造。自動火災報知器と併設しても違和感のないスッキリとした

械室、階なし」の35種類。階情報は出火階と別に130mm

指定可能で、複数の自火報階別信号を設定できます。音声は特注メッセージにも対応。
また、音声警報

デザインです。

は「日本語」と「日本語＋英語」のいずれかを選択できます。

き、従来機種では上面だけだった通線口を下

上り4音と下り4音の呼出しチャイムを2つのスイッチ操作で出設置しやすい構造。
本体は一括で設置で多彩な呼出しチャイム。

力。2音チャイム、ゴン

連動系統数9〜19系統。

グ音の指定も可能で10局では９系統、15局では14系統、20局では19す。

系統まで連動系統を設定でき、より細やかな非常面・背面にも設けたこと放送が可能になりました。

で、施工性がさらに向上しました。また、設置

メンテナンス性を高める前面扉。
前面にある2本のビスをゆるめ前面扉を開けるだけに必要なビス止め本数

9種の状態出力。

を半減し、設置後の機「発報放送中」「火災放送中」「非火災放送中」に

器内コネクター配線をな加え、「音声警報出力中」「マイク放送中」「一斉放くすことにより、設置時間が短縮されました。

送中」「業務放送中」「保守点検中」「異常発生中」（パワーアンプユニットとのコネクター配線は必要です。）の情報も出力可能です。

で、内部メンテナンスが可能。設置工事、保守点検が容易になりました。また、非常断24Vの出力を継続し、ローカル放送をカットせずに動作確認が可能、2ピース端子台の採用により、配線を外さずに端子台で配線が分離できるなど、メンテナンスにも便利な構造です。

業界初LCD表示を採用。
壁掛型非常用放送設備に、業界で初めてLCD表示を採用。書込み設定時の操作性が飛躍的に向上し、設定時間を大幅に短縮できます。また動作履

非常用リモコン4台まで。
非常用リモコンが4台まで接続可能。現場のニーズに応じたきめ細やかなシステムを提案できます。

歴の表示やシステム異常の内容の表示もできるので、異常発生時にも迅速な対応を実現します。

ヒューズレスでSP回線短絡検知。
ヒューズレスで短絡回路の検出と分離が可能にな
RM-991-20

り、回線に接続するスピーカーのＷ数によってヒューズを交換する手間がなくなりました。
（特許取得）

非常・業務用壁掛型放送設備・システム構成例
自動火災報知設備
プログラムタイマー TT-104B

一体型コンビネーションスピーカー
PC-1837／PC-2337

デジタルアナウンスマシン EV-350R/350P

有線マイク

木製壁掛型スピーカー
BS-32Z

ダブルオートリバースカセットデッキ 202MK5
最大4台※
CDプレーヤー

CD-50
非常リモコン

非常リモコン
ローカルアンプなど

非常断24VFS-991

業務リモコン RM-1200

最大4台※

業務リモコン RM-1100
AC100V

14

最大4台※※本体から電源供給が可能な台数は、非常リモコン、業務リモコン合計で最大4台まで。
ただし非常用リモコンは必ず本体から電源供給してください。

非常用放送設備（壁掛型）

本体同様の機能性・操作性を完備。
［FS-991シリーズ］専用のリモコン。
  音声警報対応・壁掛型非常業務用リモコン

RM-991
シリーズ■10局＋一斉（通常・緊急）＋5グループ RM-991-10（10局）■15局＋一斉（通常・緊急）＋5グループ RM-991-15（15局）■20局＋一斉（通常・緊急）＋5グループ RM-991-20（20局）
FS-991シリーズ用の壁掛型リモコンです。
音声警報の完全対応や、音声ファイルによる操作ガイドなど、壁掛型非常放送設備本体と同様の機能性・操作性を実現。
また本体と操作器間の省線化により、設置工事も容易です。
RM-991-20

音声警報対応・
壁掛型非常業務用リモコン

RM-991-10
RM-991-15
RM-991-20

10局
15局
20局

型

名：RM-991型

型式番号：認評放第14〜212号

RM-991-10● 電 源：DC24V（ 本 体 側 から 供 給 ）● 消 費 電 流：
210mA●寸法：450（W）
×380（H）
×84（D）mm●質量：約5.7kg
RM-991-15● 電 源：DC24V（ 本 体 側 から 供 給 ）● 消 費 電 流：
215mA●寸法：450（W）
×380（H）
×84（D）mm●質量：約5.7kg
RM-991-20● 電 源：DC24V（ 本 体 側 から 供 給 ）● 消 費 電 流：
220mA●寸法：450（W）
×380（H）
×84（D）mm●質量：約5.7kg

FS-991関連商品
リモートマイク 20局

リモートマイク 10局●個 別（本体局数による）＋一斉＋20グ
ループが制御できる業務放送用のマイクです。
●高音質 FM 音源によるチャイムを内蔵しています。
●電源：DC24V●寸法：241（W）
×51（H）×151（D）mm（マイク部を除く）●質量：約500g●10局＋一斉 の 放送系統制御ができる業務放送用のマイクです。
●放送設備本体のチャイムをリモート制御するチャイム起動スイッチを装備。
●複数台使用する場合、優先順位（ 個別優先、先着優先）の設定で合理的な放送システムが構築できます。
●別 売取付金具により壁掛型として使用することもできます。
●電源：DC24V（本体側から供給）●消費電流：130mA●寸法：274（W）×62（H）
×155（D）mm（マイク部を除く）●質量：約1.3kg

RM-1200

卓上型マイク リモート機能付

RM-1100

PM-660D
希望小売価格¥10,000（税抜）●リモートスイッチ付卓上型マイクです。
●さまざまなノイズを最少限に抑える防振構造を採用しています。
●指向性：単一指向性●寸法：100（W）
×215（H）
×150（D）mm●質量：約440g（コード含まず）リモートユニット

RU-2001
希望小売価格¥20,000（税抜）

RU-2002
希望小売価格¥30,000（税抜）●リモート機能により、本体のアンプ電源やスピーカー一斉放送を制御するユニットです。
●RU-2002はチャイム機能付です。
●電源：DC12〜24VまたはDC12VのACアダプター（別売）●寸法：124（W）
×42.5（H）
×159（D）mm●質量：約700g※AC電源アダプター：AD-125別売

ニカド電池

NDC-2460 360W・240W用
NDC-2435 120W用
NDC-2418 60W用

NDC-2460●公称電圧：24V●公称容量：6,000mAh/5HR
NDC-2435●公称電圧：24V●公称容量：3,500mAh/5HR
NDC-2418●公称電圧：24V●公称容量：1,800mAh/5HR

FS-991シリーズ専用
ラジオチューナー

DT-2200●電 源：DC12V（ 本体から供給）
※2006年4月までに生産されたFS991には使用できません。
使用される場合は、弊社営業所へご相談ください。

【業務用カタログ】※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

15

業務用放送設備（ラック型）

広大な放送エリアを統合管理する数多くの機能を装備。
目的の場所に呼出しや音楽などを、円滑に放送します。
近年、続々と誕生するショッピングセンターなどの大型施設では、呼出しアナウンスや音楽、時報放送など、さまざまなメッセージを必優先すべき放送を割り込ませる機能を装備。呼出しや業務放送を円滑に実現。

効果的なグループ放送が可能。大規模な施設でも、綿密な情報伝達を実現。

例えばBGMの放送中でも、ビル内に配置されてい屋内の放送エリアを分類設定するグルーピング放送機

要なエリアに向けて放送する機能が不可欠るマイクロホンからのアナウンスを自動的に検出し、こ能を装備。全館一斉放送に加え、必要な場所だけをとなっています。TOAのラック型業務用放れを優先的に放送するなど。
ラック型業務用放送設

選び、放送することができます。
この機能はラック内のス

送設備は、放送エリアをきめ細かくグルーピ

備は、業務放送に使われる多数の入力を統合制御

ピーカーセレクターまたはリモートマイクにも設定することし、優先すべき入力の割り込み放送が行える機能をができ、個別（最大50局）＋一斉＋20局のグループの装備。呼出しや業務放送をスムーズに行うことができ設定が可能（リモートマイク［RM-1200］使用時※）。

ングする出力選択機能を装備。広大な放送
エリアを統合管理できる、これからの放送システムです。

ます。

広大な放送エリアであっても、きめ細やかなコミュニケー
ションが実現でき、効率的な業務が行えます。
※［RM-1200］を接続するためには、
リモートマイクインターフェー
スパネル［RF-011］（別売）が必要になります。

R-41シリーズ・システム構成例

パワーアンプパネル
PA-620 （60W）
PA-1220（120W）
PA-2430（240W）
PA-3630（360W）

キャビネットラック
CR-413 （41サイズ）
CR-413-6（41サイズ）

ブランクパネル
BK-023B

プリアンプパネルPP-025C
オプション
ラジオチューナー
DT-230

モニターパネル
MP-011
スピーカー選択パネル
SS-014増設用
スピーカー選択パネル
SS-015
ブランクパネル
BK-023B

ブランクパネル
BK-023B
引出パネル
DP-011
ジャンクションパネル
JP-034

モニターパネル
MP-011
プリアンプパネルPP-025C
オプション
ラジオチューナー
DT-230パワーアンプパネル
PA-620 （60W）
PA-1220（120W）
PA-2430（240W）
PA-3630（360W）

通気パネル
PF-013B
ブランクパネル
BK-013B

増設用
ジャンクションパネル
JP-024通気パネル
PF-023B

16

R-27シリーズ・システム構成例

通気パネル
PF-013B

通気パネル
PF-013B
ジャンクションパネル
JP-034

キャビネットラック
CR-273（27サイズ）
スピーカー選択パネル
SS-014増設用
スピーカー選択パネル
SS-015
ブランクパネル
BK-033B
通気パネル
PF-013B
引出パネル
DP-011
ブランクパネル
BK-023B
ブランクパネル
BK-013B
増設用
ジャンクションパネル
JP-024通気パネル
PF-023B

業務用放送設備（ラック型）
システム構成機器

スピーカー選択パネル 10局

SS-014 1U●最大10局までの業務用スピーカー回線の制御が可能なスピーカー
選択パネルです。
●グループ放送、
または一斉放送をワンタッチで選択することができます。
●外部リモートマイク等による遠隔操作も可能。
●電源：DC24V（JP-034から供給）●消費電流：最大30mA

ジャンクションパネル 10局

接続端子盤パネル●ラック内外で接続するジャンクションパネルです。
●外部機器との結線や保守点検はすべて前面パネルを取りはずして行うことができます。
●単体で最大10局までのスピーカー回線を接続可能。
●［JP-024］
を最大4台まで増設して最大50局までのスピーカー回線が増設できます。
●電源：AC100V 50/60Hz●消費電力：55W（65VA）DC24V 1.5A出力時●ラック内部と外部の間の総合接続に便利な中継用接続端子盤です。
●寸法：483（W）
×133（H）
×285（D）mm●質量：約3.5kg

JP-034 3U

増設用スピーカー選択パネル 10局

SS-015 1U●10局のスピーカー出力制御ができる増設用スピーカー選択パネルです。
●最大50局までの増設が可能（SS-014×1台、SS-015×4台の組合せ時）増設用ジャンクションパネル 10局

JP-024 2U●外部機器との結線や保守点検はすべて前面パネルを取りはずして行うことができます。
●電源：DC24V（JP-034から供給）●消費電流：最大220mA

JB-031B 3U

リモートマイク 10局

RM-1100●10局＋一斉の放送系統制御ができる業務放送用のマイクです。
●放 送設備本体のチャイム
をリモート制御するチャイム
起動スイッチを装備。
●複数台（5台まで）の同時
使用 が 可能、優先順位（個別優先、先着優先）の設定で合理的な放送シス
テムが構築できます。
●別売取付金具により壁掛型として使用することもできます。
●電源：DC24V（JP-034から供給）●消費電流：130mA●寸法：274（W）
×62（H）
×155（D）mm（マイク部を除く）●質量：約1.3kg

ダイオードマトリクスボードキット

DB-014●スピーカー選択パネル［SS-014］とリモートマイク［RM-1100］で、グループ放送を行う時に使用するダイオードマトリクスボードキットです。
※［RM-1200］でグループ放送を行う時は、［RF-011］へ組み込む必要があります。最大20グループまで可能。
●［JP-034］と［SS-014］を組み合わせて最大10グループ×50出力のグループマトリクスが構成できます。
●適用品：JP-034、SS-014、RF-011※本製品には以下の部品が含まれます●キット構成品：DB014 PCB×1，
EHコネクター10P×7，
EH-SMコネクター×8，
EH-EHコネクター×5，
SM-SMケーブル×4，
ダイオード×200●付属品：ボード取付用スリーブ×6、ボード取付用ねじ×12

リモートマイク 20局

RM-1200

非常切換リレーパネル 10局

JP-0330 3U●業務用放送設備と非常用放送設備が併設される場合に、非常放送と業務放送を切り換えてスピーカーへ出力させるパネルユニットです。
●電源：AC100V 50/60Hz●消費電力：11W（19VA）●業務放送用のリモートマイクです。
●20グループと個別回線十一斉が制御でき高音質FM音源によるチャイムを内蔵しています。
●電源：DC24V●出力：0dBV600Ω  平衡●質量：約0.5kg

デジタルパワーアンプパネル

プリアンプパネルPP-025C 2U●入力8系統を装備したプリアンプパネルです。
●チャイムユニットを内蔵しています。
●別売のラジオチューナー［DT-230］を組み込むことができ、多彩な業務放送に対応します。
●電源：DC24V（ジャンクションパネルから供給）●消費電流：250mA以下

DA-1210D
DA-2410DA-4820

120W×2

1U

240W

1U

480W

2U

●軽量コンパクト、高出力、高効率のデジタルパワーアンプです。
DA-1210D●電源：AC100V 50/60Hz DC24V（非常電源パネルから供給）●消費電力：65W
DA-2410●電源：AC100V 50/60Hz DC24V（非常電源パネルから供給）●消費電力：65W
DA-4820●電源：AC100V 50/60Hz DC24V（非常電源パネルから供給）●消費電力：125W

リモートマイクインターフェースパネル

RF-011 1U●リモートマイク［RM-1200］をラック型業務用放送設備 Rシリーズ［JP-034］に接続設置するためのインターフェースパネルです。最大4台までの［RM-1200］を接続することができます。
●電源：DC24V（JP-034から供給）●寸法：482（W）×44（H）×211.8（D）mm●質量：約2.3kg

卓上型マイク リモート機能付

PM-660D

希望小売価格 ¥10,000（税抜）

プリアンプパネル組込用
ラジオチューナー

DT-230●電源：DC16V●消費電流：175mA以下

モニターパネル

MP-011 1U●ラック内に装備した機器の動作状態を確認するモニターパネルです。
●モニタースピーカーと7点式LEDメーターを装備、最大10系統のアンプ入出力レベルを監視できます。
●電源：DC24V

パワーアンプパネル

PA-620 60W 2U
PA-1220 120W 2U
PA-2430 240W 3U
PA-3630 360W 3U●ヒューズは交換の容易な前面着脱式を採用しています。
●組み込み用ガイドレールを付属、ラック組み込み工事をサポートします。
PA-620●電源：AC100V 50/60Hz DC24V（非常電源パネルから供給）●消費電力：165W（210VA）定格出力時（AC動作時）
PA-1220●電源：AC100V 50/60Hz DC24V（非常電源パネルから供給）●消費電力：296W（380VA）定格出力時（AC動作時）
PA-2430●電源：AC100V 50/60Hz DC24V（非常電源パネルから供給）●消費電力：576W（730VA）定格出力時（AC動作時）
PA-3630●電源：AC100V 50/60Hz DC24V（非常電源パネルから供給）●消費電力：837W（1000VA）定格出力時（AC動作時）●リモートスイッチ付卓上型マイクです。
●さまざまなノイズを最少限に抑える防振構造を採用しています。
●指向性：単一指向性●寸法：100（W）
×215（H）
×150（D）mm●質量：約440g（コード含まず）

リモートユニット

RU-2001
希望小売価格¥20,000（税抜）

RU-2002
希望小売価格¥30,000（税抜）●リモート機能により、本体のアンプ電源や一斉放送を制御するユニット
です。
●RU-2002はチャイム機能付です。
●電源：DC12〜24VまたはDC12VのACアダプター（別売）●寸法：124（W）
×42.5（H）
×159（D）mm●質量：約700g●AC電源アダプター：AD-125別売【業務用カタログ】※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

17

演奏機器

演奏機器

プログラムタイマー

メロディクス

希望小売価格 ¥64,000（税抜） 出力4系統

希望小売価格

TT-104B 1U●プログラム出力4系統の制御が可能。
●1週間サイクルの自動放送プログラムを制御することができます。
●簡単な操作で最大120ステップ（30ステップ×4出力または120ステップ×1出力）のプログラムを登録消去できます。

ML-1000 1U¥72,000（税抜）●メロディクスカード1枚装着可能。
（8曲再生）●異常の自己検知機能付。
※プログラムタイマーが使用できます。
※メロディクスカード別売。

メロディクスカード

MC-1010/1020/1030
希望小売価格 各¥45,000（税抜）●ML-1000専用●「学校・幼稚園・高齢福祉施設向け」（MC-1010）
・「工場向け」（MC-1020）
・「オフィス・店舗・一般向け」（MC-1030）の3機種より、用途によって選べます。
●各8曲入り。

CDプレーヤーCD-50 2U
希望小売価格¥78,000（税抜）ラックマウント金具付●プログラム再生機能／ピッチコントローラー機能／リピート機能など多彩な機能を装備しています。

EV-350R
デジタルアナウンスマシン

EV-350R 1U
希望小売価格¥193,000（税抜） 録音・再生用

EV-350P 1U
希望小売価格¥142,000（税抜）

再生専用●高効率でのデジタル圧縮技術により、高音質の再生が可能なプレーヤーです。
●最大256文章または1024文章（切り換え式）を録音でき、それを組み合わせて最大256プログラムが再生できます。また、プログラムタイマーと組み合
わせて、自動で定期放送が可能です。
●メモリーカードは最大2枚装着でき、2元モノラル放送が可能です。
●前面には液晶パネルを採用。プログラム名などの表示もひと目でわかります。
●DC24V（非常電源）が使用できるため、災害時などの緊急放送もできます。
●異常の自己検知機能付。

メモリーカード
ダブルオートリバースカセットデッキ

202MK5 3U

希望小売価格 ¥60,000（税抜）

斡旋商品

ラックマウント金具付●2 組のデッキを使って多彩なプレーモードが活用できる業務用ダブルカ
セットデッキです。
●TAPE1、TAPE2への同時録音、連続録音が可能です。
●ミキシング再生・単独再生が可能です。

18【業務用カタログ】※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

EV-CF128M
希望小売価格¥60,000（税抜）●EV-350用●タイプ：アダプター：PCMCIA / JEIDA 準拠タイプ2
ATAフラッシュメモリーカード●カード：CompactFlashTM 仕様準拠
		コンパクトフラッシュカード●容量：128Mバイト

非常用放送設備（壁掛型・一斉式）

非常・業務用放送設備 リモコン・遠隔操作器
本体

用途

品番

電源

予備入力

チャイム

出力

局数

スイッチ付属

0dBV 15Ω
平衡10局＋一斉＋5グループ

スイッチ付属

0dBV 15Ω
平衡

接続一覧表
最
大
接続台数

配線本数

最長配線距離耐熱対より銅編組
遮へい付ケーブル5対※BM-011を含む場
合は、さらに（ 本体のDS-029の台数）
＋4本必要

800m

システムにより異なります

システムにより
異なります

800m

10局＋一斉＋5グループ耐熱対より銅編組
遮へい付ケーブル5対

800m

20局＋一斉＋5グループ耐熱対より銅編組
遮へい付ケーブル5対

800m

10局＋一斉5

2芯シールド線1本
＋17本

表（※）

8

2芯シールド線1本＋対よりケーブル1対＋2本

800m

本体より供給RM-971
DS-029R

非常・業務兼用

合計8
RM-975

FS-971

DS-029R

無し

RM-976-10

本体より供給−22dBV10kΩ

内蔵−2dBV 44Ω
平衡

RM-976-20

本体より供給−22dBV10kΩ

内蔵−2dBV 44Ω
平衡

本体より供給−22dBV
100kΩ

スイッチのみ0dBV 600Ω
平衡

本体より供給−22dBV
100kΩ

RM-1100

業務専用無し

RM-1200
PM-660D
RU-2001

AD-125内蔵

0dBV 600Ω
個別＋一斉＋20グループ
平衡（個別最大330局。本体局数による）無し

無し

0dBV 600Ω
平衡

一斉

1

2芯シールド線1本＋2本

0dBV 600Ω
平衡

一斉

1

2芯シールド線1本＋2本

PM-660D
RU-2002

AD-125無し

RU-2002に内蔵

RM-991-10

本体より供給−22dBV10kΩ

内蔵−2dBV 20Ω 10局＋通常一斉＋緊急一斉＋5グループ平衡

耐熱対より銅編組
遮へい付ケーブル5対800m

非常・業務兼用 RM-991-15

本体より供給−22dBV10kΩ

内蔵−2dBV 20Ω 15局＋通常一斉＋緊急一斉
平衡＋5グループ耐熱対より銅編組
遮へい付ケーブル5対800m

RM-991-20

本体より供給−22dBV10kΩ

内蔵−2dBV 20Ω 20局＋通常一斉＋緊急一斉
平衡＋5グループ耐熱対より銅編組
遮へい付ケーブル5対

800m

本体より供給−22dBV
100kΩ

2芯シールド線1本
＋17本

表（※）

RM-1200

本体より供給−22dBV
100kΩ

内蔵

0dBV 600Ω
個別＋一斉＋20グループ
平衡（個別最大20局。本体局数による）

2芯シールド線1本＋対よりケーブル1対＋2本

800m

PM-660D
RU-2001

AD-125無し

無し

0dBV 600Ω
平衡

一斉

1

2芯シールド線1本＋2本

PM-660D
RU-2002

AD-125無し

RU-2002に内蔵

0dBV 600Ω
平衡

一斉

1

2芯シールド線1本＋2本

RM-1100

本体より供給−22dBV
100kΩ

スイッチのみ0dBV 600Ω
平衡10局＋一斉5

2芯シールド線1本
＋17本

表（※）

RM-1200

本体より供給−22dBV
100kΩ

内蔵

0dBV 600Ω
個別＋一斉＋20グループ
平衡（個別最大50局。本体局数による）

4

2芯シールド線1本＋対よりケーブル1対＋2本

800m

PM-660D
RU-2001

AD-125無し

無し

0dBV 600Ω
平衡

一斉

1

2芯シールド線1本＋2本

PM-660D
RU-2002

AD-125無し

RU-2002に内蔵

0dBV 600Ω
平衡

一斉

1

2芯シールド線1本＋2本

FS-991シリーズ

RM-1100

業務専用

Rシリーズ

業務専用

スイッチのみ0dBV 600Ω
平衡

合計410局＋一斉備考

本体から電源供給が 可能な台数は非常リモコン、業務リモ
コン合わせて最大4台です。
ただし非常リモコンは必ず本体から電源供給して下さい。

RF-011が別途必要です配線距離と使用電線（※）
配線距離
電源制御線
シールド線

400m以下φ0.65mm
φ0.26mm

800m以下φ0.9mm
φ0.35mm

1200m以下
φ1.2mm
φ0.5mm19

スピーカー

新しく加わった非常用スピーカーの設置基準〈性能基準〉に対応。
TOAの新設置基準認定取得スピーカー。
平成10年7月24日の消防法施行規則改正で、非常用スピーカーの設置基準に新しい基準〈性能基準〉が加わりました。
（P4参照）
これに伴い非常用放送設備委員会では、新しい性能基準に準じた非常用スピーカーの認定基準を設定。新認定基準はスピーカーの音響パワーレベルを規定し、指向特性によりタイプ別に分類し（指向特性区分：W、M、N、X）角度毎に指向係数が設定されています。TOAでもこの新認定を取得した製品をラインナップし、新しい性能基準に対応しています。
※新設置基準の詳細については「TOA非常用放送設備マニュアル」をご参照ください。

■指向特性区分とは新認定基準の指向特性区分は、次のように定められています。
指向特性
区
分

指向係数

該当する
スピーカータイプ

0°
以上
15°
未満

15°
以上
30°
未満

30°
以上
60°
未満

60°
以上
90°
未満

W

コーン型スピーカー

5

5

3

0.8

M

ホーン型コーンスピーカー又は、
口径が200ミリ以下のホーンスピーカー

10

3

1

0.5

N

口径が200ミリを超える
ホーンスピーカー

20

4

0.5

0.3

消防予第25号通知「放送設備のスピーカーの性能に応じた設備ガイドライン」より抜粋

TOAスピーカーの新設置基準認定取得製品品
1

名

ユニバーサルスピーカー型

番

BS-1020B/1020W

音響パワーレベル 指向性区分
91dB（1W）品
23

名ワイドホーンスピーカー

型

番

CS-63

音響パワーレベル 指向性区分
94dB（1W）

2

壁掛型スピーカー

BS-320/320T

96dB（1W）

24

ホーンスピーカー

SC-705AM

106dB（1W）

3

木製壁掛型スピーカー

BS-32Z/32ZT

95dB（1W）

25

ホーンスピーカー

SC-710AM

107dB（1W）

4

木製壁掛型スピーカー

BS-33SA/33SC-A/33ST-A

95dB（1W）

26 サウンドアロースピーカー

AS-301B/301W

87dB（1W）

5

木製壁掛型スピーカー

BS-51SA

98dB（1W）

27

BS-22B/22W

90dB（1W）

6

天井埋込型スピーカー

CM-1830A/1830AT

93dB（1W）

7 システム天井用スピーカー CM-1831A/1831AT

93dB（1W）

W

コンパクトスピーカー

28 木製壁掛型両面スピーカー BS-61WA/61WT-A

100dB（1W）

29

ワイドホーンスピーカー

CS-15396dB（1W）

ワイドホーンスピーカー8

天井埋込型スピーカー

CM-1860A

93dB（1W）30

CS-30397dB（1W）

9

天井埋込型スピーカー

CM-2330A/2330AT

94dB（1W）

31 天井埋込型スピーカーシステム

F-1521SC

90dB（1W）

10

天井埋込型スピーカー

PC-1837/1837T

94dB（1W）

32 天井埋込型スピーカーシステム

F-2321C

91dB（1W）

11

露出型スピーカー

PC-2238/2238T

96dB（1W）

33 天井埋込型スピーカーシステム

F-2351C

91dB（1W）

96dB（1W）

34 天井埋込型スピーカーシステム

F-2851C

91dB（1W）

12 防滴型天井露出スピーカー PC-2238WP/2238TWP
13

天井埋込型スピーカー

PC-2337/2337T

96dB（1W）

35

スピーカーシステム

H-1

86dB（1W）

14

ホーンスピーカー

SC-715AM

108dB（1W）

36

スピーカーシステム

H-2/2WP

89dB（1W）

15

ホーンスピーカー

TC-715AM

109dB（1W）

37

耐熱ホーンスピーカー

PC-119103dB（1W）

16

ホーンスピーカー

TC-730AM

110dB（1W）

38

耐熱ホーンスピーカー

PC-129102dB（1W）

17

ホーンスピーカー

TU-730AM＋TH-750 109dB（1W）

39

耐熱ホーンスピーカー

PC-139104dB（1W）

18

ホーンスピーカー

TU-730AM＋TH-760 109dB（1W）

40

天井埋込型スピーカー

PC-21294dB（1W）

19

ホーンスピーカー

TU-750M＋TH-750

108dB（1W）

41

壁埋込型スピーカー

PC-391/391T

92dB（1W）

20

ホーンスピーカー

TU-750M＋TH-760

108dB（1W）

42 クリーンルーム用天井埋込型スピーカー

PC-3CL

91dB（1W）N

21 安全増防爆型スピーカー

TP-M15D

104dB（1W）

43 防滴型天井埋込スピーカー

PC-3WR

92dB（1W）

22 安全増防爆型スピーカー

TP-M15E

104dB（1W）

44 クリーンルーム用天井埋込型スピーカー

PC-5CL

91dB（1W）

45

コラムスピーカー

TZ-10592dB（1W）

46

コラムスピーカー

TZ-20591dB（1W）

M

X※現行のS、M、L級のスピーカー設置も従来通り行うことができます。
※AS-301B/301Wの音響パワーレベルについては、
ミュージックモード時が87dB（1W）、アナウンスモード時が97dB（1W）、ローアッテネーションモード、ローカットモード時が88dB（1W）となります。

20

スピーカー注） 指向特性区分［X］とは指向特性区分［W］［M］［N］に該当しない指向係数をもつスピーカーの区分で、その指向係数はそれぞれのスピーカーにおいてそれぞれ設定された角度毎に異なっています。
それぞれのスピーカーの指向係数は下の通りです。
品番

AS-301B/W

品番

BS-22B/W

品番
BS-61WA
BS-61WT-A
PC-139

水平
垂直

0°
以上20°
未満

20°
以上35°
未満

35°
以上50°
未満

7.1
10.5

2.2
6.9

0.5
3.8

0°
以上15°
未満
15°
以上25°
未満
25°
以上40°
未満
0°
以上20°
未満
20°
以上40°
未満
8
4
1
9
6

水平
垂直

水平
垂直
水平・垂直

0°
以上30°
未満
0°
以上50°
未満
2
2
4

50°
以上90°
以下
50°
以上65°
未満
65°
以上90°
以下
0.1
2.2
0.9
40°
以上90°
以下
55°
以上75°
未満
0.1
2

40°
以上55°
未満
4
30°
以上60°
未満
1

1
60°
以上90°
以下
70°
以上90°
以下
0.3
0.3
1

50°
以上70°
未満
1

2

75°
以上90°
以下

品
番
CS-153
CS-303

水平
垂直

0°
以上15°
未満
15°
以上30°
未満
30°
以上50°
未満
50°
以上65°
未満 65°
以上80°
未満 80°
以上90°
以下
0°
以上10°
未満
10°
以上20°
未満
20°
以上30°
未満 30°
以上40°
未満 40°
以上50°
未満 50°
以上65°
未満 65°
以上80°
未満 80°
以上90°
以下
8
6
3
1
0.6
0.3
8
7
5
3
2
1
0.5
0.3

品
番
F-1521SC

水平・垂直

0°
以上15°
未満
1.6

品
番
F-2321C

水平・垂直

0°
以上20°
未満
2.9

20°
以上35°
未満
1.9

品
番
F-2351C

水平・垂直

0°
以上20°
未満
4.9

20°
以上35°
未満
3.4

35°
以上55°
未満
2.1

55°
以上90°
以下
1.5

品
番
F-2851C

水平・垂直

0°
以上20°
未満
7.2

20°
以上40°
未満
3.1

40°
以上60°
未満
1.5

60°
以上90°
以下
0.8

品
番
PC-119PC-212
品
番
PC-129品
番
PC-391
PC-391T
PC-3CL
PC-3WR
PC-5CL品

番

TZ-105

品番

TZ-205
品

番

H-1
品

番

H-2/2WP

15°
以上45°
未満
2.1

45°
以上90°
以下
1.5
35°
以上90°
以下
1.4

0°
以上20°
未満

20°
以上35°
未満

35°
以上60°
未満

60°
以上90°
以下

水平・垂直

11

5

1

0.3

水平・垂直

0°
以上30°
未満
5

30°
以上50°
未満
3

50°
以上65°
未満
1

65°
以上90°
以下
0.5

0°
以上60°
未満

60°
以上90°
以下

2

0.8

水平・垂直

水平
垂直

0°
以上20°
未満
20°
以上30°
未満
0°
以上10°
未満 10°
以上20°
未満
12
10
12
5

水平
垂直

0°
以上25°
未満
0°
以上5°
未満 5°
以上10°
未満 10°
以上15°
未満
25
25
10
5

水平
垂直
水平
垂直

上
下

30°
以上55°
未満
5

25°
以上40°
未満
15°
以上30°
未満
15
1

55°
以上70°
未満
20°
以上90°
以下
3
0.8

40°
以上55°
未満
10

70°
以上90°
以下
1

55°
以上70°
未満
30°
以上90°
以下
5
0.3

70°
以上90°
以下
3

0°
以上15°
未満
2.5
2.4

15°
以上30°
未満
2.2
2.1

30°
以上60°
未満
1
1.9

60°
以上90°
以下
0.4
1.2

0°
以上15°
未満
6.6
6.6
6

15°
以上30°
未満
4.6
4.9
3.9

30°
以上60°
未満
1.4
3.2（30°
〜40°
）
1

60°
以上90°
以下
0.5
ー
0.3

21

スピーカー

スピーチの明瞭度とBGMの音質を高めた、スピーカーシステム。
正確な情報伝達と快適な空間の演出を実現します。
国内外の著名ホールやスタジアム、アリーナなどで活躍し、高い評

TOAのスピーカーシステムのほとんどは、平成6年の消防法改正で価を受けている、TOAのスピーカーシステム。非常・業務用メッセー

設定された最高能率グレードの「L級」に認定されるなど、現代の施ジの伝達を正確に行うため、声の明瞭度に細心の注意を払い設計

設設備に欠かせない性能を高い次元で獲得したスピーカーシステム

しています。多彩な設定環境に対応する機能・デザインが充実。

です。

天井スピーカー屋内用
日本 消 防 検 定 協 会
認
定
品

12cm

3W

ハイインピーダンススピーカー・定格入力

天井スピーカー（セパレートタイプ） 外径寸法：丸形φ180mm

スピーカーユニット

天井スピーカーパネル
アルミ枠

システム天井にも対応できます

L級

樹脂枠

アルミネットパワーレベル 93dB（1W）
指向特性区分W＊

CP-189A

取付穴径φ150mm

希望小売価格CM-1830A
希望小売価格国土交通省規格対応＊¥4,600（税抜）CP-189W
希望小売価格＊¥3,800（税抜）CP-183A
希望小売価格CP-183W＊¥2,200（税抜）

希望小売価格＊¥3,000（税抜）¥4,400（税抜）3W

希望小売価格樹脂ネット

CM-1830AT¥6,200（税抜）

音量調節器付3W

CM-1860A
希望小売価格CP-184A¥4,800（税抜）6W

希望小売価格16cm＊¥1,900（税抜）

天井スピーカー（セパレートタイプ） 外径寸法：丸形φ230mm

スピーカーユニット

天井スピーカーパネル
アルミ枠

システム天井にも対応できます
パワーレベル 94dB（1W）
指向特性区分W

アルミネット

L級＊

CP-239A
希望小売価格取付穴径φ200mm＊¥5,200（税抜）

樹脂枠

CP-239W
希望小売価格＊¥4,200（税抜）CP-233A
希望小売価格CP-233W＊¥2,600（税抜）

希望小売価格＊¥3,300（税抜）CM-2330A¥4,400（税抜）

樹脂ネット

希望小売価格3W

CM-2330AT
希望小売価格¥6,200（税抜）

音量調節器付

CP-234A

3W

希望小売価格＊¥2,200（税抜）

■仕上
品番

フレーム

ネット

CP-189A アルミ シルバーメタリック 塗装

アルミパンチング シルバーメタリック 塗装（マンセルN9.5近似色） 塗装
CP-189W アルミ オフホワイト（マンセルN9.5近似色） 塗装 アルミパンチング オフホワイト
CP-183A
CP-183W
CP-184A

ABS樹脂 オフホワイト（マンセルN9.5近似色）

アルミエキスパンド オフホワイト（マンセルN9.5近似色） 塗装
アルミパンチング オフホワイト（マンセルN9.5近似色） 塗装

ABS樹脂一体型 オフホワイト（マンセルN9.5近似色）

CP-239A アルミ シルバーメタリック 塗装

アルミパンチング シルバーメタリック 塗装（マンセルN9.5近似色） 塗装
CP-239W アルミ オフホワイト（マンセルN9.5近似色） 塗装 アルミパンチング オフホワイト
CP-233A
CP-233W
CP-234A

ABS樹脂 オフホワイト（マンセルN9.5近似色）

アルミエキスパンド オフホワイト（マンセルN9.5近似色） 塗装
アルミパンチング オフホワイト（マンセルN9.5近似色） 塗装

ABS樹脂一体型 オフホワイト（マンセルN9.5近似色）＊セパレートタイプの天井スピーカーは、スピーカー本体とパネルの組み合わせで国土交通省規格に対応しています。

22【業務用カタログ】※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

注：システム天井について
システム天井の表面パネル（開口率 25％以上、厚さ1.2mm 以下）と本スピーカーのバッフル板密着取付時
のみ L 級対象になります。それ以外の施工時には別途申請が必要です。
（CM-1831A、CM-1831AT 除く）■ハイインピーダンスラインでのW数／インピーダンス変換表

スピーカー

天井スピーカー一体型天井スピーカー
L級

取付穴径φ150mm

コンビネーションタイプ

PC-1837
希望小売価格¥8,500（税抜）

PC-1837T
希望小売価格音量調節器付

L級

パワーレベル 94dB（1W）
指向特性区分
W

3W¥10,400（税抜）

3W

L級

パワーレベル 96dB（1W）
指向特性区分
W

3W

取付穴径φ200mm

露出型

コンビネーションタイプ

PC-2337

PC-2238

PC-2337T

PC-2238T

希望小売価格

希望小売価格音量調節器付¥9,000（税抜）

希望小売価格¥10,800（税抜）

希望小売価格音量調節器付関連商品

3W

システム天井用

PC-2238WP

CM-1831A

PC-2238TWP

CM-1831AT

音量調節器付

音量調節器付

予定価格¥8,000（税抜） 希望小売価格 ¥13,800（税抜）

予定価格¥4,400（税抜） 近日発売
¥6,200（税抜） 近日発売

■スピーカー保護カバー

セパレートタイプ用

コンビネーションタイプ用

ATT-310

ATT-311

YS-270

YS-260¥1,950（税抜）¥1,950（税抜）¥1,850（税抜）● 取付穴寸法φ150mm● 適合スピーカー
PC-1837
PC-1837T¥2,260（税抜）● 取付穴寸法φ200mm● 適合スピーカー
PC-2337
PC-2337T

希望小売価格CMシリーズ専用●1〜3W

パワーレベル 93dB（1W）
指向特性区分W

防滴天井露出型¥6,200（税抜） 希望小売価格 ¥12,000（税抜）■音量調節器ユニット

天井
スピーカー

L級

パワーレベル 96dB（1W）
指向特性区分
W

希望小売価格

希望小売価格PCシリーズ専用●1〜3W

希望小売価格広指向性天井埋込型スピーカーシステム
L級 60W

L級 30W

パワーレベル 91dB（1W）
指向特性区分
X

パワーレベル 91dB（1W）
指向特性区分
X

F-2851C

F-2321C¥41,000（税抜）¥19,500（税抜）

希望小売価格取付穴径φ250mm

専用取付金具HY-TB1

希望小売価格1W結線時のみM級

希望小売価格 ¥3,090（税抜）

適用スピーカー：F-2851C、F-2351C、F-2321C

取付穴径φ200mm
専用取付金具

L級 30W

L級

3W

HY-BC1
希望小売価格¥4,100（税抜）

パワーレベル 91dB（1W）
指向特性区分
X

パワーレベル 90dB（1W）
指向特性区分
X

適用スピーカー：F-2351C、F-2321C

F-2351C

F-1521SC

専用取付金具¥25,700（税抜）¥14,400（税抜）

希望小売価格

希望小売価格1W結線時のみM級

取付穴径φ200mm

希望小売価格1W結線時M級、0.5W結線時S級

取付穴径φ135mm

3W¥4,900（税抜）

適用スピーカー：F-2851C、F-2351C、F-2321C

同軸2ウェイ天井スピーカー

クリーンルーム用天井埋込型スピーカー
L級

HY-AH1L級

L級 15W

5W

パワーレベル 91dB（1W）
指向特性区分
X

パワーレベル 91dB（1W）
指向特性区分
X

パワーレベル 94dB（1W）
指向特性区分X

PC-3CL

PC-5CL

PC-212

希望小売価格

希望小売価格¥24,000（税抜）

1W結線時のみM級

取付穴径φ100mm¥23,000（税抜）

取付穴径φ98mm

希望小売価格¥27,000（税抜）
取付穴径φ250mm【業務用カタログ】※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

23

スピーカー

天井スピーカー
防滴型天井スピーカー
L級

3W

耐熱ホーンタイプ天井スピーカー

パワーレベル 92dB（1W）
指向特性区分X

L級

PC-3WR

L級

パワーレベル 103dB（1W）
指向特性区分
X

1W

PC-119

希望小売価格¥12,000（税抜）

1W

L級

パワーレベル 102dB（1W）
指向特性区分
X

1W

パワーレベル 104dB（1W）
指向特性区分
X

PC-129

希望小売価格

希望小売価格¥15,000（税抜）

1W結線時のみM級¥23,000（税抜）

取付穴径φ150mm

取付穴径φ210mm

PC-139 在庫限り

取付穴径φ130mm

希望小売価格¥20,000（税抜）

屋内スピーカー
コンパクトスピーカー
L級

サウナ用耐熱スピーカー
BS-1020シリーズ用取付金具

20W

1W結線時
のみM級

L級

希望小売価格M級

SP-131

壁・天井用取付金具

5W¥3,090（税抜）SP-410

パワーレベル 91dB（1W）
指向特性区分
W

ホーンスピーカー取付金具

SP-201

希望小売価格¥3,400（税抜）

希望小売価格¥2,060（税抜）SP-301

希望小売価格BS-1020B （ブラック）BS-1020W（ホワイト）
希望小売価格 各¥2,570（税抜）

BS-1020W専用
壁・天井埋込用金具

スピーカー取付バンド

希望小売価格

希望小売価格SP-420

YS-60B¥3,900（税抜）¥11,500（税抜）¥2,570（税抜）

木製壁掛型スピーカー
L級

BS-4D
希望小売価格¥42,000（税抜）

壁埋込型スピーカー
L級

3W

パワーレベル 95dB（1W）
指向特性区分W

L級

5W

パワーレベル 98dB（1W）
指向特性区分
W

3W

パワーレベル 95dB（1W）
指向特性区分W

L級

3W

PC-391は1W
結線時のみM級
パワーレベル 92dB（1W）
指向特性区分
X

PC-391
BS-33SA/33SC-A
希望小売価格 各¥9,100（税抜）

BS-51SA 在庫限り

BS-32Z

希望小売価格

希望小売価格BS-33SC-Aはアンカーボルト取付式

BS-33ST-A
希望小売価格¥7,900（税抜）

希望小売価格¥5,800（税抜）

BS-32ZT
希望小売価格音量調節器付

L級¥6,400（税抜）

樹脂製壁掛型スピーカー
L級

6W

両面

BS-61WA
希望小売価格¥13,000（税抜）

BS-61WT-A
希望小売価格3W

パワーレベル 96dB（1W）
指向特性区分W

パワーレベル 100dB（1W）
指向特性区分
X¥15,000（税抜）

音量調節器付24

希望小売価格¥7,500（税抜）

音量調節器付¥10,700（税抜）¥4,800（税抜）PC-391T 音量調節器付

BS-320

BS-61WA/
61WT-A専用
天井取付金具木製壁掛型専用
スピーカー固定金具

希望小売価格

希望小売価格YS-31W¥4,100（税抜）

YS-32S¥210（税抜）【業務用カタログ】※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

希望小売価格¥3,600（税抜）

BS-320T
希望小売価格¥5,100（税抜）

音量調節器付

スピーカー

屋外スピーカー
コンビネーション型ホーンスピーカー

ホーンスピーカー取付金具

ホーンスピーカー取付金具

SP-201¥2,060（税抜）

パワーレベル 109dB（1W）
指向特性区分
N●天井・壁取付用●YS-60Bと組 みあわせてφ90〜
340mmのポールに取付できます。

パワーレベル 110dB（1W）
指向特性区分
N¥8,800（税抜） L級

希望小売価格YS-60B¥2,570（税抜）●SP-201と併用してポールに取付けられます。
●2本入り

L級¥11,000（税抜）

パワーレベル 107dB（1W）
指向特性区分
M

希望小売価格30W

10W

SC-710AM

スピーカー取付バンド¥27,000（税抜）

希望小売価格5W

パワーレベル 106dB（1W）
指向特性区分
M

15W

TC-730AM●適合ホーン：SC-705AM/710AM/715AM

SC-705AM
希望小売価格L級¥2,570（税抜）●壁取付用

希望小売価格 ¥3,400（税抜）¥16,000（税抜）

希望小売価格

希望小売価格YS-151S

希望小売価格TC-715AM

SP-301＊

ホーンスピーカー取付金具

SP-131＊SP-201¥3,090（税抜）¥2,060（税抜）

希望小売価格YS-60B

希望小売価格

希望小売価格¥2,570（税抜）●ポール取付用●SP-131・SP-201と併●天井・壁取付用●YS-60Bと組みあわせて ●YS-60Bと組みあわせて用してポールに取付けら
φ90〜340mmの ポー φ90〜340mmの ポー れます。
ルに取付できます。
ルに取付できます。
●2本入り
●2個入り

15W

L級

SC-715AM
希望小売価格

ホーンスピーカー取付金具 ホーンスピーカー取付金具 スピーカー取付バンド

L級¥15,000（税抜）

パワーレベル 108dB（1W）
指向特性区分N＊口径φ380mmを超えるスピーカーを取付ける場合、別途金具の補強を行ってください。

ワイドホーンスピーカー

セパレート型ホーンスピーカー

ホーン※

TH-750※

希望小売価格¥11,000（税抜）

TH-760※※

希望小売価格¥14,000（税抜）CS-153 15W
希望小売価格L級

パワーレベル 96dB（1W）
指向特性区分X

CS-303 30W

L級

パワーレベル 97dB（1W）
指向特性区分
X¥23,000（税抜）
希望小売価格¥29,000（税抜）CS-63 6W
希望小売価格¥9,200（税抜）

L級

ドライバーユニット（トランス付）パワーレベル 94dB（1W）
指向特性区分
M

TU-730AM※

希望小売価格¥16,000（税抜）

L級 ※

※

30W ※
パワーレベル 109dB（1W）※
指向特性区分
N

ホーンスピーカー取付金具

SP-301＊
希望小売価格¥2,570（税抜）

ホーンスピーカー取付金具

ホーンスピーカー取付金具

スピーカー取付バンド

希望小売価格

希望小売価格

希望小売価格SP-131＊¥3,090（税抜）●ポール取付用●YS-60Bと組みあわせてφ90〜340mmのポールに取付で
きます。
●2個入り

●壁取付用

SP-201¥2,060（税抜）●天井・壁取付用●YS-60Bと組みあわせてφ90〜340mmのポールに取付できます。

TU-750M※

希望小売価格YS-60B¥20,000（税抜）¥2,570（税抜）

L級 ※

※

50W ※
パワーレベル 108dB（1W）※
指向特性区分N●SP-131・SP-201と併用してポールに取付けられます。
●2本入り※ホーンとドライバーユニットを組合わせた場合＊口径φ380mmを超えるスピーカーを取付ける場合、別途金具の補強を行ってください。

防滴型スピーカー
L級

20W

パワーレベル 87dB（1W） ※指向特性区分X※パワーレベル87dBはミュー
ジックモード時
97dB（アナウンスモード時）
88dB（ローアッテネーション
モード、ローカットモード時）

L級

5W

サウンドアロースピーカー

AS-301B（ブラック）
AS-301W（ホワイト）

希望小売価格 各 ¥29,800（税抜）●防水性能：IPX4（縦・横設置対応、
ただし水平より下向きに設置要）

L級

20W

パワーレベル 90dB（1W）
指向特性区分
X

BS-4W

BS-22B （ブラック）BS-22W（ホワイト）¥16,000（税抜）各 ¥22,000（税抜）

希望小売価格●防水性能：IPX2

希望小売価格●防水性能：IP65【業務用カタログ】※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

25

スピーカースピーカー
関連商品

屋外スピーカー

音量調節器ユニット

安全増防爆型ホーンスピーカー

L級

L級

15W

パワーレベル 104dB（1W）
指向特性区分
N

TP-M15D

TP-M15E

希望小売価格

希望小売価格¥49,000（税抜）15W

パワーレベル 104dB（1W）
指向特性区分N¥56,000（税抜）

AT-065A（6W以下）

AT-063A（6W以下）

希望小売価格

希望小売価格¥3,100（税抜）¥3,100（税抜）AT-305A（30W以下）

AT-303A（30W以下）

希望小売価格

希望小売価格¥7,400（税抜）¥7,400（税抜）AT-605A（60W以下）

AT-603A（60W以下）

希望小売価格

希望小売価格¥10,300（税抜）¥10,300（税抜）

金属製コラムスピーカー
露出型ボックス

YS-11A

希望小売価格 ¥660（税抜）

音量調節器プレート

YP-1AF

希望小売価格 ¥290（税抜）●アルミ製

コラムスピーカー
取付金具

YS-301

希望小売価格  ¥3,400（税抜）●屋外用に適しています。
●適合スピーカー：TZ-105・TZ-205

L級
20W

L級

パワーレベル 91dB（1W）
指向特性区分X

インピーダンスメーター

パワーレベル 92dB（1W）
指向特性区分X

10W

TZ-105

TZ-205¥21,000（税抜）¥27,000（税抜）

希望小売価格

希望小売価格インテリアデザイン
スピーカー
M級

希望小売価格¥31,000（税抜）

非常用メガホン
L級

90W

ZM-104A

120W
最大10W

3W結線
時のみS級

3W結線
時のみM級

非常サイレン音付

パワーレベル 86dB（1W）
指向特性区分
X

パワーレベル 89dB（1W）
指向特性区分
X

ER-1106S（レッド）
希望小売価格¥14,800（税抜）●防水性能：IPX5

最大23W
非常サイレン音付

H-1
希望小売価格¥16,400（税抜）H-2
希望小売価格¥18,500（税抜）

H-2WP
希望小売価格26¥20,600（税抜）【業務用カタログ】※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

ER-1115S（レッド）
希望小売価格¥23,600（税抜）●防水性能：IPX4

非常用 放 送 設 備 等 の 認 定合格表示及 び型式番号変更の概要
消防法改正（平成24年6月27日公布）に伴い、日本消防検定協会の認定合格表示（NSマーク）のデザインや型式番号が変更されました。
従いまして、弊社の機器やカタログ等に貼付・記載されている認定合格表示のデザインと型
式番号も変更いたします。

■認定合格表示のデザインの変更について（旧認定合格表示）（新認定合格表示）■型式番号の表示の変更について（例）ラック型非常業務兼用放送設備FS-2000の場合

（旧）鑑認放第23～8号→（新）認評放第23～8号

※鑑認放の部分が認評放に変更となるのみで、番号部分に変更はございません。
その他の弊社日本消防検定協会認定品についても同様です。

■新旧の認定合格表示及び型式番号の効力について
今回認定合格表示のデザインと型式番号は変更されますが、技術基準や試験方法等に係る変更はないため、新旧どちらの認定合格表示、型式番号も性能・効力は同じです。
弊社におきましても、順次新しい認定合格表示及び型式番号に切り替えてまいりますが、認定合格表示のある製品は新旧の認定合格表示に関わらず安心してお使いいただけます。
また、製品の製造時期により新旧の認定合格表示・型式番号が混在する可能性もございま
すが、その場合でも安心してお使いいただけます。

■最新の情報について
認定合格表示、型式番号に関する最新情報は以下の日本消防検定協会のホームページにてご確認いただけます。
日本消防検定協会『鑑定業務の廃止について』

http://www.jfeii.or.jp/pdf/i_info/information2.pdf

27

商品の写真、仕様図、姿図、取扱説明書、各種ソフ
トウェアは下記よりダウンロード可能です。

●このカタログに記載されている製品価格には設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに記載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する
場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに記載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。

商品の内容や組合せ、設置方法などについての技術的なお問い合せにお応えします。

ソリューション
東京第1ソリューション
東京第2

東京市場開発課

ソリューション
大阪【業務用カタログ】※ このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、大阪市場開発課
消費税は含まれておりません。
【業務用カタログ】※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

26

2

2014.04B-167

12

2014.04●このカタログは平成26年2月現在の仕様に基づいて作成されています。カタログNo.B-011 DA03