［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
九町越守衛所他の火災受信機盤等の不具合について
28.７.11
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
異常の概要 発生日時
発生場所
種類

有・
無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 － ]２８年６月２０日１０時５０分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
６月 20 日(月)10 時 55 分、四国電力(株)から、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ６月 20 日(月)７時 57 分、九町越守衛所において、火災受信機盤の交流電源の異常を示す信号が発信した。
２ 調査の結果、九町越守衛所および旧塵埃焼却炉建屋の火災受信機盤内のヒューズが切れていたことから、当該ヒューズを取り替えた。その結果、九町越守衛所の火災受信機盤において、平碆守衛所の異常を示す信号が発信していることを確認した。
３ このため、６月 20 日(月)10 時 50 分、平碆守衛所および宮の谷エコセンターの火災受信機盤を取り替えることとした。
４ なお、平碆守衛所および宮の谷エコセンターに火災は発生していない。
５ 本事象によるプラントへの影響および環境への影響はない。
［復旧状況等］
６月 21 日(火)18 時 00 分、四国電力(株)から、復旧状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ 調査の結果、宮の谷エコセンターの火災受信機盤に異常はなく、九町越守衛所、平碆守衛所および産業廃棄物他処理建屋の火災受信機盤に異常が確認されたため、これらの火災受信機盤を取り替えた。
２ また、九町越守衛所から平碆守衛所間の信号ケーブルに異常が確認されたため、別の信号ケーブルへ取替え、正常に動作することを確認し、６月 21 日(火)16 時
05 分、通常状態に復旧した。
３ 復旧までの間、パトロールによる監視を強化し、火災のないことを確認した。
４ 今後、引き続き、原因調査を実施する。
県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しております。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力運転中（出力運転中（出力通常値通常値［事故発生時の状況］％） ・停止中％） ・停止中％） ・停止中
・異常値
・異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊発信年月日発
当信発 電 所 情（お知らせ）

平成２８年

者

伊方発電所

号 機

１号機

(定格出力)

方

６月２０日

(月報)

１０時

５５分

佐藤
２号機（５６６ＭＷ）･３号機（８９０ＭＷ）

該

MWにて
平成 28年5月10日 1.出力発生時(通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中)
運転 終 了 （ 第28回状況機定期 検 査中 ）2.２号第２３回、３号第１３回 定期検査中
設備トラブル
１．発生日時：
２．場

所：

６月

・

人身事故

２０日

・

１０時

地震

・その他

５０分頃

九町越守衛所（管理区域外）

発 生 状 況況：
概要 ３．状
伊方発電所の九町越守衛所において、本日７時５７分頃、火災報知器盤の交流電源の異常を示す信号が発信しました。
調査の結果、九町越守衛所および旧塵埃焼却炉建屋の火災受信機盤内のヒューズが切れていたことから、当該ヒューズを取り替えました。その結果、九町越守衛所の火災報知器盤において、平碆守衛所の異常を示す信号が発信していることを確認しました。
このため、１０時５０分頃、平碆守衛所および宮の谷エコセンタ
ーの火災受信機盤を取り替えることとしました。
なお、平碆守衛所および宮の谷エコセンターに火災は発生していません。
本事象によるプラントへの影響および環境への影響はありません。

運転状況

備考

１号機：平成２８年５月１０日運転終了（第 28 回定期検査中）
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊発信年月日
発当信

平成２８年

者

伊方発電所号 機

１号機(定格出力)

方発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
６月２１日

(火)

１８時００分瀬野
２号機（５６６ＭＷ）･３号機（８９０ＭＷ）

該MWにて
平成 28年5月10日 1.出力発生時(通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中)
運転 終 了 （ 第28回状況機
定期 検 査中 ）2.２号第２３回、３号第１３回 定期検査中
設備トラブル
１．発生日時：
２．場

所：

６月

・

人身事故

２０日

・

１０時

地震

・

その他

５０分頃

九町越守衛所（管理区域外）

発 生 状 況況：
概要 ３．状
伊方発電所の九町越守衛所において、６月２０日７時５７分頃、火災受信機盤の交流電源の異常を示す信号が発信しました。
調査の結果、九町越守衛所および旧塵埃焼却炉建屋の火災受信機盤内のヒューズが切れていたことから、当該ヒューズを取り替えました。その結果、九町越守衛所の火災受信機盤において、平碆守衛所の異常を示す信号が発信していることを確認しました。
このため、１０時５０分頃、平碆守衛所および宮の谷エコセンターの火災受信機盤を取り替えることとしました。
なお、平碆守衛所および宮の谷エコセンターに火災は発生していません。
【第１報にてお知らせ済み】
調査の結果、宮の谷エコセンターの火災受信機盤に異常はなく、九町越守衛所、平碆守衛所および産業廃棄物他処理建屋の火災受信機盤に異常が確認されたため、これらの火災受信機盤を取り替えました。
また、九町越守衛所から平碆守衛所間の信号ケーブルに異常が確認されたため、別の信号ケーブルへ取替え、正常に動作することを確認し、本日１６時０５分、通常状態に復旧しました。
なお、復旧までの間、パトロールによる監視を強化し、火災のないことを確認しました。今後、引き続き、原因調査を実施します。

運転状況
備考

本事象によるプラントへの影響および環境への影響はありません。
１号機：平成２８年５月１０日運転終了（第 28 回定期検査中）
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器：管理区域（高 圧 タ ービ ン へ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器

主給水ポンプ○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

低圧
給水加熱器

○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

九町越守衛所他の火災受信機盤等の不具合★

伊方発電所 九町越守衛所関連火災受信機 信号概略図①②でヒューズ切れを確認、交換↓①③④の本体の故障を確認、交換↓①と③の間で一部の信号が伝送不良↓⑤を交換、復旧①
九町越守衛所
複合火災受信機盤

⑤

当該箇所

②

③
平碆守衛所
火災受信機盤旧塵埃焼却炉建屋
火災受信機盤

感知器

受信機盤設置場所：宮の谷④
産業廃棄物他処理建屋
火災受信機盤感知器

宮の谷エコセンター
火災受信機盤感知器

火災受信機盤の状況
九町越守衛所火災受信機盤

産業廃棄物等保管庫（産業廃棄物他処理建屋）火災受信機盤

平バエ守衛所焼却設備※の火災ランプが点灯点灯するはずの受信機盤異常（故障）ランプは消灯
平碆（ひらばえ）守衛所火災受信機盤

地区ランプと故障ランプが点灯

いずれの写真も、九町越守衛所および旧塵埃焼却炉建屋の火災受信機盤内のヒューズ交換後に撮影したもの※「平バエ守衛所焼却設備」は、「宮の谷エコセンター」と「産業廃棄物等保管庫」の総称

点灯するはずの地区ランプ及び火災ランプは消灯

用語の解説○宮の谷エコセンター
書類の裁断および空缶圧縮など、リサイクル業者へ引き渡す前の前処理作業および保管を行っている建屋○産業廃棄物等保管庫
産業廃棄物処理建屋※１および廃棄物保管庫※２の総称※１

産業廃棄物（廃蓄電池、廃蛍光灯、廃乾電池など）の分別および、産業廃棄物処理業者へ引き渡しするまでの間の保管を行っている建屋※２

生ごみ等の有機物の堆肥化および保管を行っている建屋周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成28年6月20日（月）（単位：ナノグレイ／時）
測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値
測定局
時刻 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 降雨時 降雨時以外
19
モニタリングステーション（九町越） 36
33
31
29
28
43
モニタリングポスト伊方越
292625232339
19
愛 モニタリングポスト九町
40
3735
33
32
4425
モニタリングポスト湊浦
30
29
2625
2434
17
媛
モニタリングポスト川永田
35
32
30
30
29
4425
44
41
38
36
3648
27
県 モニタリングポスト豊之浦
モニタリングポスト加周
50
45
41
40
4157
29
モニタリングポスト大成
32
30
2726
26
41
1733
30
29272637
18
四 モニタリングステーション
32
29
2725
2540
17
国 モニタリングポストNo.1
電 モニタリングポストNo.2
32
2927252439
16
力 モニタリングポストNo.330282624223915㈱ モニタリングポストNo.432302825243916(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（平成25、26年度※）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
※豊之浦局は平成26年２月13日から、加周局は平成26年３月５日から、大成局は平成26年２月24日から局舎の移設を行ったため、移設完了後から平成27年３月までの測定値をもとに算出しています。

2

環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然放
射線

環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
約20ナノグレイ／時×24時間×365日×0.8÷1,000,000
0.140

人工
放
射
線0.1

1100.05

0.66.9

胸のⅩ線集団
検診（１回）

胃のⅩ線集団検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

100ミリシーベルト

50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）