（保守点検管理者様向）自動水栓メンテナンスマニュアル
記載された内容に従い、適切なメンテナンスをお願いします。
不適切な分解、修理、改造およびメンテナンス時の不注意により生じた不具合につきましては、保証の対象外となりますのであらかじめご了承ください。
点検、部品の交換および清掃時には、部品を紛失しないようにしてください。

記載された内容に従い、適切にメンテナンスを行い、漏水事故には十分ご注意く
ださい。

405375-00 K目次
１

外観と仕様

・・・2・・・2

製品外観図および仕様一覧

2

各部のなまえ・・・3

3

近赤外線センサーのしくみと電磁弁の作動原理

・・・4

３-1
３-2

4

故障診断のポイント
４-1
４-2

５・・・6・・・7

診断にあたって代表的な不具合事象

・・・8・・・8・・・9・・・10・・・11

止水しない
吐水しない
流量が少ない勝手に吐水する

メンテナンス方法
６-1
６-2
６-3
６-4
６-5
６-6

７・・・6メンテナンスフローチャート（異常時のチェック方法）
５-1
５-2
５-3
５-4６・・・4・・・5

近赤外線センサーのしくみ
電磁弁の作動原理

・・・12センサーのお手入れ方法
泡まつ器の清掃方法
ストレーナの清掃方法
電磁弁ユニットの交換方法
センサーユニットの交換方法
センサーボックス・電池ボックスの交換方法

分解図・部品一覧表

・・・12・・・13・・・15・・・17・・・21・・・25・・・29−１−

１ 外観と仕様
製品外観図および仕様一覧

使用電源

アルカリ乾電池 単３ ２本

使用流体

1〜40℃の上水道（氷結、ゴミ等の混入が無い事）

使用環境
給水圧力

温度

1〜40℃

湿度90％以下

最低必要水圧：0.05MPa（動水圧）
最高水圧：0.75MPa（静水圧）

吐水流量

止水栓による流量調節可能

センサ方式

赤外線反射方式

乾電池寿命

4000回／月の使用頻度として約２年(省エネモード12時間／日使用)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)
使用環境によって電池寿命は変動します

取付ねじサイズ※使用間隔が20分以上ある場合、省エネモードに移行し、応答速度が遅くなります。
(通常時：0.5秒程度／省エネモード時：1.0秒程度)一度使用すると、元の応答速度に戻ります。
※本水栓は、セットする洗面・手洗い器との距離によって、自動で感知距離を設定する仕様です。感知距離の変更・調整はできません。

−２−

2 各部のなまえ

単３アルカリ乾電池 (２本 )

止水弁
ストレーナ

キャップ
電池ケース

品番シール
本体
センサー部

センサー

−３−

ロット№
品番

3 近赤外線センサーのしくみと電磁弁の作動原理
１

近赤外線センサーのしくみ
センサーの発光素子（発光ダイオード）は常にいつも設定した同じ波長の光を照射しつづけています。
その光の前に手や物を置くとその光は反射してセンサーの受光素子（フォトダイオード）に入り込みます。
そこで、センサーは光が戻った事を信号にして回路に報告します。
回路はその信号を受けて電磁弁を開く信号に変え、水を出します。
近赤外線の特徴として自分が出した光しか戻った信号として認識しないように作られていますので、例えば、センサーに懐中電灯で直接光を入れても誤作動しにくくなっています。
しかし、弱点としてセンサーフィルタ（センサーを被った樹脂）に汚れや傷がつくと、それが反射物となり、信号を送ってしまいます。
ですから、センサーの表面は常にきれいにして、反射の誤動作を起こさないよう管理することが必要となります。

センサー回路センサー

電磁弁

人や物の反射物

水を出します水を止めます−４−

3 近赤外線センサーのしくみと電磁弁の作動原理
2

電磁弁の作動原理 (本内容は作動原理を説明するものであり、図は実際の仕様と異なる場合があります）

1

２ダイヤフラム
ばね

開放穴

プランジャー（2次側）

プランジャー

（1次側）

小穴

電磁コイル

圧力室

〈止水状態〉
ばねの力＋圧力室の水圧により閉弁。

3

センサーから開信号（手をかざした状態）が入ると電磁コイルに通電し、プランジャーを引き下げます。

4ダイヤフラム

開放穴

開放穴

プランジャー
ばね

電磁コイル

圧力室〈吐水状態〉
圧力室が開放穴経由で2次側とつながることで内圧が低下し、ダイヤフラムが水圧により押し上げられ、吐水します。

5

センサーから閉信号（手が離れた状態）が入ると電磁コイルへの電気を止めます。
電磁コイルからプランジャーが引き離され、ばねの力でプランジャーが開放穴をふさぎます。

6
開放穴
プランジャーばね

ダイヤフラムばね
プランジャー

（2次側）

（1次側）
電磁コイル
小穴

小穴

ダイヤフラムの小穴より徐々に圧力室に水が入り、圧力室の内圧が上がり、さらにばねの力でダイヤフラムを徐々に押し下げます。

−５−

圧力室

〈止水状態〉
完全にダイヤフラムを押し下げ止水します。
このように電磁弁は水圧を利用して弁を開け閉めしています。

4 故障診断のポイント
１

診断にあたって故障診断の際は、下記の点をご確認ください。

① 使用者より不具合内容を十分確認ください（A）故障診断・・・（どの機能が）1か所か、複数箇所かどうか（B）状況・・・（具体的に）どのような症状が出ているのか（C）経過・・・（いつ頃からか）常時なのか、時々なのか② 実際に作動させて故障状態や故障箇所の確認をしてください（A）不具合内容によっては説明を行ってください（B）症状が再現しない場合は、状況によりしばらく様子を見てもらってください（C）下記の点検項目を参考にし、診断してください●断水はしていないか？
●ストレーナにゴミづまりや変形はないか？
●止水弁は開いているかどうか？
●センサーの表面に水滴や水アカ、ゴミの付着等がないか？
●センサーの感知距離内に障害物がないか？

電気的な故障が想定される場合は、電磁弁ユニットを、センサーに関する不具合の場合はセンサーユニットを事前に用意されることをおすすめします。

−６−

4 故障診断のポイント
2

代表的な不具合事象
下記に動作不具合の代表的な事例を記載していますので初めに確認してください。
解決できない場合は、5.メンテナンスフローチャート（異常時のチェック方法）
に従い、チェックしてください。
№事象

確認項目

対応方法

1

電池消耗により赤ランプが点滅していませんか？

乾電池を交換してください

2

乾電池は電池ケースに正しく取り付けられていますか？

乾電池を正しく取り付けてください3

手洗い時に使用した石鹸の泡などがセンサー表面に付着していませんか？

汚れを取り除いてください

4

ストレーナ・泡まつ器にゴミづまりなどはありませんか？

ストレーナ・泡まつ器の清掃をしてください

5近くに赤外線センサーを利用した機器（温風乾燥機等)などはありませんか？

センサーに干渉し影響を及ぼしている可能性があります
他の赤外線を利用した機器の位置を変更してください

ストレーナ・泡まつ器にゴミづまりなどはありませんか？

ストレーナ・泡まつ器の清掃をしてくだ
さい

吐水量が不足していませんか？

止水弁を開けてください

水が出ない

勝手に吐水する

6
流量が少ない78

感知しにくい手洗い時に使用した石鹸の泡などがセンサー表面に付着していませんか？

汚れを取り除いてください9

水が止まらないセンサーの表面が汚れていませんか？

汚れを取り除いてください−７−

5 メンテナンスフローチャート
１

止水しない（点滴程度の水が止まらない状態も下記を参照）
YES

センサーの感知距離内に障害物はありませんか？

障害物を取り除いてください（取扱説明書9ページ参照）

NO

YES

センサーの表面が汚れていませんか？

汚れを取り除いてください（12ページ参照）

NO〔点滴程度の水が止まらない状態〕
センサーの前へ手を入れた際、電磁弁がカチッと音を立てて反応しますか？

NO

センサーの不具合の可能性がありますので、センサーユニットの交換をしてください（21〜24ページ参照）

YES
止水弁を全開にし、吐止水を繰り返し行なった後も水が止まらないですか？

NO

一般的なゴミ噛みと考えられます
しばらく様子を見てください

YES
電磁弁の不具合の可能性がありますので、電磁弁ユニットを交換してください（17〜20ページ参照）−８−5 メンテナンスフローチャート
２

吐水しない
センサーの前へ手を入れた際、電磁弁がカチッと音を立てて反応しますか？

乾電池が消耗していませんか？
※吐水しなくなってから3カ月程度は赤ランプが点滅します

NO

YES

乾電池を交換してください

NOYES

センサーの表面が汚れていませんか？

YES

汚れを取り除いてくださいNO（12ページ参照）

センサーの不具合の可能性がありますので、センサーユニットの交換をしてください（21〜24ページ参照）

止水弁は閉じていませんか？

YES

止水弁を開けてくだ
さいNOYES

ストレーナにゴミづまりはありませんか？

ストレーナの清掃をしてください（15〜16ページ参照）

NO
泡まつ器にゴミづまりはありませんか？

YES

泡まつ器の清掃をしてください（13〜14ページ参照）

NO

電磁弁の不具合の可能性がありますので、電磁弁ユニットを交換してください（17〜20ページ参照）
交換しても症状が改善しない場合は、調査が必要です
KVK修理受付センターへご連絡ください−９−5 メンテナンスフローチャート
３

流量が少ない止水弁は十分に開いていますか？

NO

止水弁を開けてください

YES

ストレーナにゴミづまりはありませんか？

YES

ストレーナの清掃をしてください（15〜16ページ参照）

NO
泡まつ器にゴミづまりはありませんか？

YES

泡まつ器の清掃をしてください（13〜14ページ参照）

NO

電磁弁の不具合の可能性がありますので、電磁弁ユニットを交換してください（17〜20ページ参照）
交換しても症状が改善しない場合は、調査が必要です
KVK修理受付センターへご連絡ください−10−

5 メンテナンスフローチャート
４

勝手に吐水するセンサーの表面が汚れていませんか？

YES

汚れを取り除いてください（12ページ参照）

NO
直射日光が当たっている場合、黒い紙でセンサー部を影にすると、症状が治りますか？

YES

日光が原因です
直射日光の遮光方法を検討してくださいNO
インバーター式の蛍光灯が近くにありOFFにすると症状が治りますか？

YES

レイアウトを変更してくださいNO
水栓正面に、他の赤外線機器はありませんか？

YES

レイアウトを変更してください

NO
センサーの不具合の可能性がありますので、センサーユニットの交換をしてください(21〜24ページ参照)
症状が改善しない場合は、調査が必要です
KVK修理受付センターへご連絡ください−11−

6 メンテナンス方法
１

センサーのお手入れ方法
メンテナンスに必要なもの

マイナスドライバー

綿棒

センサーの表面に水アカなどが付着すると感知しにくくなりますので、清掃してください。
① 止水弁をしっかりしめる。

止水弁

マイナスドライバー

しめる② 手を差し出してセンサーを感知させ、水が出ないことを確認する。

止水確認③ 水またはぬるま湯に浸した綿棒で汚れを拭き取る。
ひどい汚れの場合は、中性洗剤をぬるま湯でうすめたものに綿棒を浸し汚れを拭き取った後、水拭きする。

清掃センサー
綿棒

たわし
歯ブラシ

たわし・歯ブラシ等はセンサー表面にキズが入るおそれがあるため、使わない−12−

6 メンテナンス方法
２

泡まつ器の清掃方法
メンテナンスに必要なもの・部品の紛失に注意

マイナスドライバー

歯ブラシなど泡まつ器にゴミなどがつまりますと、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、清掃してください。
① 止水弁をしっかりしめる。

止水弁

マイナスドライバー

しめる② 手を差し出してセンサーを感知させ、水が出ないことを確認する。

止水確認③ 吐水口金具をはずし、泡まつ器を取りはずす。
パッキン
泡まつ器
吐水口金具はずす④ ゴミ・水アカ等を洗い流す。
部品の紛失に気をつける
歯ブラシなど

清掃

泡まつ器

−13−

6 メンテナンス方法※ はずした逆の手順で組み立ててください。
※ 吐水口金具は手締めにて締め付けをしてください。
吐水口を軽く締め付けた後、約3/4回転（270度)の増し締めとなります。
（締め付けトルクの目安は、約40N・㎝）−14−

6 メンテナンス方法
３

ストレーナの清掃方法
メンテナンスに必要なもの・部品の紛失に注意
マイナスドライバー

プラスドライバー[No.2]

歯ブラシなどストレーナにゴミなどがつまりますと、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、清掃してください。
① 止水弁をしっかりしめる。

止水弁

マイナスドライバー

しめる② 手を差し出してセンサーを感知させ、水が出ないことを確認する。

止水確認③ プラスドライバーを使用し、抜け防止ねじをゆるめ、化粧カバーを手前にずらす。

化粧カバー② ずらす 抜け防止ねじ① ゆるめるプラスドライバー④ マイナスドライバーを使用し、ストレーナを取りはずす。
止水弁をはずさないように注意する
ストレーナ
はずす

−15−

ストレーナ

止水弁
マイナスドライバー

6 メンテナンス方法⑤ ゴミ・水アカ等を洗い流す。
部品の紛失に気をつける
歯ブラシなど清掃

ストレーナ※ はずした逆の手順で組み立ててください。

−16−

6 メンテナンス方法
４

電磁弁ユニットの交換方法
メンテナンスに必要なもの・部品の紛失に注意

プラスドライバー[No.2]

マイナスドライバー

六角レンチ[呼び径2][呼び径2.5]① 止水弁をしっかりしめる。

止水弁

マイナスドライバー

しめる② 手を差し出してセンサーを感知させ、水が出ないことを確認する。

止水確認③ 本体下面の溝にマイナスドライバーを差し込みひねって、キャップをはずす。

キャップ溝① 差し込むマイナスドライバー④ プラスドライバーで電池ケースの取り付けねじ(２か所)を緩める。
取り付けねじは電池ケースからはずさない

取り付けねじゆるめる
プラスドライバー

−17−

② はずす

電池ケース

6 メンテナンス方法⑤ リングを引っぱって電池ケースを引き出し、乾電池を取り出す。
感電のおそれがあるため、濡れた手で乾電池を取り出さない。
※ 乾電池取り出し後に赤ランプが点滅することがありますが、異常ではありません。
乾電池の消耗をお知らせする機能です。
※ 点滅中であっても、交換作業を進めていただくことに問題はございません。

乾電池

② はずす
リング

① 引き出す電池ケース⑥ キャップの小ねじを取りはずす。
小ねじ

キャップ

⑦ 吐水口金具・泡まつ器を取りはずす。

パッキン
泡まつ器
吐水口金具

⑧ プラスドライバーを使用し、抜け防止ねじをゆるめ、化粧カバーを手前にずらす。

はずす

化粧カバー

② ずらす 抜け防止ねじ⑨ 本体カバーのさら小ねじ(3か所)を六角レンチ（呼び径2.5)で取りはずす。

① ゆるめるプラスドライバー

さら小ねじ(3か所)はずす六角レンチ(呼び径2.5)−18−

6 メンテナンス方法⑩ 化粧カバーごと本体カバーを取りはずす。
化粧カバー
本体カバー

はずす

⑪ ガイド(6か所)からコードをはずし、センサーユニットを取りはずす。

センサーユニット②
はずす⑫ センサーユニットと電磁弁ユニットをつなぐコネクターをはずす。

ガイド(6か所)① はずす

センサーユニット① 押す
電磁弁ユニットへ②
はずす⑬ インナーカバーを取りはずす。
インナーカバー

はずす⑭ 本体と電磁弁ユニットを固定している、なべ小ねじ(2か所)と止めねじを取りはずし、電磁弁ユニットをはずす。

はずす

六角レンチ(呼び径2)止めねじ

電磁弁ユニット
プラスドライバー

はずす

−19−

なべ小ねじ
(2か所)

6 メンテナンス方法※ はずした逆の手順で組み立ててください。
● コードを戻す際は、コードをすべてインナーカバーのガイド（6か所）の中に収めてください。
コネクター(2個)は、インナーカバー内側のすき間に収めてください。
本体カバーをはめる際、コードがかみ込まないようにご注意ください。
インナーカバー

コネクター(2個)
ガイド(6か所)● 電池ケースを差し込むとき、センサーに手をかざしたり、陶器内に物を置いたりしないでください。
（20秒程度）陶器内に物が置かれていると、センサーの感知距離が短く設定されるおそれがあります。
上記の場合、陶器内から物を取り除き、しばらくお待ちください。20秒程度で感知距離が再設定されます。
● ワイヤーロープをキャップに取り付ける際、ワイヤーの向きが取付位置から垂直より左側に収まるように、取り付けてください。
キャップ内側垂直方向(上側)

ワイヤーロープ
垂直より左側で取り付ける

取付位置

キャップ−20−

6 メンテナンス方法
５

センサーユニットの交換方法
メンテナンスに必要なもの・部品の紛失に注意

プラスドライバー[No.2]

マイナスドライバー

六角レンチ[呼び径2.5]① 止水弁をしっかりしめる。

止水弁

マイナスドライバー

しめる② 手を差し出してセンサーを感知させ、水が出ないことを確認する。

止水確認③ 本体下面の溝にマイナスドライバーを差し込みひねって、キャップをはずす。

キャップ
溝① 差し込むマイナスドライバー④ プラスドライバーで電池ケースの取り付けねじ(２か所)を緩める。
取り付けねじは電池ケースからはずさない

取り付けねじゆるめる
プラスドライバー

−21−

② はずす

電池ケース

6 メンテナンス方法⑤ リングを引っぱって電池ケースを引き出し、乾電池を取り出す。
感電のおそれがあるため、濡れた手で乾電池を取り出さない。
※ 乾電池取り出し後に赤ランプが点滅することがありますが、異常ではありません。
乾電池の消耗をお知らせする機能です。
※ 点滅中であっても、交換作業を進めていただくことに問題はございません。

乾電池

② はずす
リング

① 引き出す電池ケース⑥ キャップの小ねじを取りはずす。
小ねじ

キャップ

⑦ 吐水口金具・泡まつ器を取りはずす。

パッキン
泡まつ器
吐水口金具

⑧ プラスドライバーを使用し、抜け防止ねじをゆるめ、化粧カバーを手前にずらす。

はずす

化粧カバー

② ずらす 抜け防止
ねじ

⑨ 本体カバーのさら小ねじ(3か所)を六角レンチ（呼び径2.5)で取りはずす。

① ゆるめるプラスドライバー

さら小ねじ(3か所)

はずす
六角レンチ
(呼び径2.5)−22−

6 メンテナンス方法⑩ 化粧カバーごと本体カバーを取りはずす。
化粧カバー
本体カバー

はずす

⑪ ガイド(6か所)からコードをはずし、センサーユニットを取りはずす。

センサーユニット②
はずす⑫ センサーユニットと電磁弁ユニットをつなぐコネクターをはずす。

ガイド(6か所)① はずす

センサーユニット① 押す
電磁弁ユニットへ

−23−

②
はずす

6 メンテナンス方法※ はずした逆の手順で組み立ててください。
● コードを戻す際は、コードをすべてインナーカバーのガイド（6か所）の中に収めてください。
コネクター(2個)は、インナーカバー内側のすき間に収めてください。
本体カバーをはめる際、コードがかみ込まないようにご注意ください。
インナーカバー

コネクター(2個)
ガイド(6か所)● 電池ケースを差し込むとき、センサーに手をかざしたり、陶器内に物を置いたりしないでください。
（20秒程度）陶器内に物が置かれていると、センサーの感知距離が短く設定されるおそれがあります。
上記の場合、陶器内から物を取り除き、しばらくお待ちください。20秒程度で感知距離が再設定されます。
● ワイヤーロープをキャップに取り付ける際、ワイヤーの向きが取付位置から垂直より左側に収まるように、取り付けてください。
キャップ内側垂直方向(上側)

ワイヤーロープ
垂直より左側で取り付ける

取付位置

キャップ−24−

6 メンテナンス方法
６

センサーボックス・電池ボックスの交換方法
メンテナンスに必要なもの

・部品の紛失に注意

プラスドライバー[No.2]

マイナスドライバー

六角レンチ[呼び径2.5]① 止水弁をしっかりしめる。

止水弁

マイナスドライバー

しめる② 手を差し出してセンサーを感知させ、水が出ないことを確認する。

止水確認③ 本体下面の溝にマイナスドライバーを差し込みひねって、キャップをはずす。

キャップ
溝① 差し込むマイナスドライバー④ プラスドライバーで電池ケースの取り付けねじ(２か所)を緩める。
取り付けねじは電池ケースからはずさない

取り付けねじゆるめる
プラスドライバー

−25−

② はずす

電池ケース

6 メンテナンス方法⑤ リングを引っぱって電池ケースを引き出し、乾電池を取り出す。
感電のおそれがあるため、濡れた手で乾電池を取り出さない。
※ 乾電池取り出し後に赤ランプが点滅することがありますが、異常ではありません。
乾電池の消耗をお知らせする機能です。
※ 点滅中であっても、交換作業を進めていただくことに問題はございません。

乾電池

② はずす
リング

① 引き出す電池ケース⑥ キャップの小ねじを取りはずす。
小ねじ

キャップ

⑦ 吐水口金具・泡まつ器を取りはずす。

パッキン
泡まつ器
吐水口金具

⑧ プラスドライバーを使用し、抜け防止ねじをゆるめ、化粧カバーを手前にずらす。

はずす

化粧カバー

② ずらす 抜け防止ねじ⑨ 本体カバーのさら小ねじ(3か所)を六角レンチ（呼び径2.5)で取りはずす。

① ゆるめるプラスドライバー

さら小ねじ(3か所)

はずす
六角レンチ
(呼び径2.5)−26−6 メンテナンス方法⑩ 化粧カバーごと本体カバーを取りはずす。
化粧カバー
本体カバーはずす⑪ ガイド(6か所)からコードをはずし、センサーユニットを取りはずす。

センサーユニット②はずす⑫ センサーユニットと電磁弁ユニットをつなぐコネクターをはずす。

ガイド(6か所)① はずす

センサーユニット① 押す
電磁弁ユニットへ⑬ 電池ボックスとセンサーボックスをつなぐコネクターをはずす。

① 押す

②はずす

② はずす

電池ボックス
センサーボックス⑭ 電池ボックスからセンサーボックスをはずす。

電池ボックス
① 押す② はずす
センサーボックス−27−

6 メンテナンス方法※ はずした逆の手順で組み立ててください。
● コネクターは正しい組み合わせで接続してください。
橙白コード（もしくは青マーキング有)のコネクター同士、赤黒コード（青マーキングなし)のコネクター同士をそれぞれ接続します。
電池ボックスとセンサーボックス接続側

接続
センサーユニットと電磁弁ユニット接続側
接続

橙白コードもしくは青マーキング有り

赤黒コード(青マーキングなし)※4種いずれかの組み合わせになります● コードを戻す際は、コードをすべてインナーカバーのガイド（6か所）の中に収めてください。
コネクター(2個)は、インナーカバー内側のすき間に収めてください。
本体カバーをはめる際、コードがかみ込まないようにご注意ください。
インナーカバー

コネクター(2個)
ガイド(6か所)● 電池ケースを差し込むとき、センサーに手をかざしたり、陶器内に物を置いたりしないでください。
（20秒程度）陶器内に物が置かれていると、センサーの感知距離が短く設定されるおそれがあります。
上記の場合、陶器内から物を取り除き、しばらくお待ちください。20秒程度で感知距離が再設定されます。
● ワイヤーロープをキャップに取り付ける際、ワイヤーの向きが取付位置から垂直より左側に収まるように、取り付けてください。
キャップ内側垂直方向(上側)

ワイヤーロープ
垂直より左側で取り付ける

取付位置

キャップ−28−−29−

7 分解図・部品一覧表

1516131481175105265431−30−9712E1704

部品一覧表

№品番

品名

１Z422632

キャップ

2Z422633

ワイヤーロープ3Z422666

小ねじ

4Z352039

本体カバー

5Z422684

六角穴付き皿小ねじ

6Z352083

吐水パイプ付電磁弁

7Z41546

小ねじ

8Z422664

止めねじ

9KP1895

吐水口金具組

10 Z422628

止水栓ユニット11 Z203530

化粧カバー

12 Z422635

タッピンねじ13 Z203531

インナーカバー

14 Z352082

センサー

15 Z352081S

電池ボックス

16 Z422732

電池ケース−31−商品のお問い合わせ・困ったときなど･･･ご利用ください

http://www.kvk.co.jp/ e-mail info@kvk.co.jp
お客様の個人情報は、上記ホームページ掲載のプライバシーポリシーに沿って適切に取り扱っております

修理のご依頼は、修理受付センターへ

0120−474−161

受付時間
9：00〜12：00、13：00〜17：00

FAX 0574−55−1192

上記のフリーダイヤルは携帯電話からはご利用になれません。携帯電話からは 0570−021−110 を利用下さい

お問合せは、お客様ご相談センターへ

0570−099−552
携帯電話からもご利用になれます。

受付時間
平日
9：00〜12：00、13：00〜17：00（夏季休暇・年末年始を除く）