設計図書等に関する質問及び回答（10/29～11/1受付分）
平成30年11月8日
東総地区広域市町村圏事務組合
件名

広域最終処分場建設工事

№

資料名

1

特記仕様書

場内仮設道路は有効幅員が4m、工事用進入道路も6mと幅が狭く大型車のすれ違いが困難であると思います。工程上、大型車 100台程度を見込んでいます。
両の運行は1日何台程度を想定していますか。

2

特記仕様書

3

10/29のご回答№12で「発注仕様書」は「要求水準書」と同じ扱いと解釈してよろしいでしょうかについて、ご理解の通りですと回答 発注仕様書の準拠が基本となります。
されておりますので、「発注仕様書」に記載されている能力と同 尚、受注後の実施設計時の協議には応じま等以上であれば、実施設計時に協議により決定されるとの解釈 す。
で宜しいでしょうか。

3

特記仕様書

14

拡幅する既存道路は工事用として第三者は使用しないと考えて 農業者などが利用します。
第３２節 工事用
よろしいでしょうか。仮に供用する場合の管理責任範囲を御教授 維持管理については受注者の管理責任範
進入道路願います。
囲となります。

ページ

項目第１節総則

質問

回答

4

特記仕様書

15

電力供給事業者と協議するにあたり、浸出電気は平成32年度中に最終処分場入口まで別途工事により敷 水処理施設・管理棟の負荷設備やトランス第３３節 仮設 設する計画であると記載がありますが、遅くとも平成33年1月ま 容量などを明らかにする必要があります。そ電気・他でに給電可能でないと、施工に支障が出ます。施工時期の調整 のため、浸出水処理施設・管理棟の実施設は可能と考えて宜しいでしょうか。
計を早めに行うことができれば、調整は可能と考えます。

5

発注仕様書
（浸出水処理施設・管理棟）

5

浸出水中のＢＯＤ、Ｔ－Ｎ等を安定して除去できるものであること(3) 生物処理設
最終処分場の計画・設計・管理要領に準拠と記載がありますが、塩化物イオン30,000㎎／Lは、安定処理が備し設定しています。
厳しい濃度かと思われますが、設定意図等をお示しください。

件名№

広域最終処分場建設工事
資料名ページ

項目

質問

回答

16

乾燥塩のリサイクル手法については、本施設を設計・建設する
入札前に乾燥塩リサイクルの現実的手法のにあたり、重要な検討事項の一つと思われます。
５．乾燥塩の処検討結果を提示する必要はありません。
リサイクル手法の提案について、入札前にリサイクルの現実的理手法の検討
10/19に公表した質問・回答の№3も参照して手法の検討結果を提示して、現実的かどうかの判断を仰いだ方ください。
が良いでしょうか。

16

本施設からの乾燥塩は廃掃法の一般廃棄物に該当すると推測され、処分方法としては民間の一般廃棄物処理施設へ搬入するか、「山元還元法」により処理するしか選択肢はないと思われます。
しかし、本仕様書での処理工程では汚泥や吸着剤に金属類は濃縮塩のリサイクルを基本に検討してくださ回収されるため、乾燥塩中には金属類はごく微量にしか含まれ５．乾燥塩の処い。
ないことから、「山元還元法」を適用することは難しいと考えられ理手法の検討検討の結果、リサイクルが困難な場合にはます。
処分手法についても提案してください。
よって受注者は県内外の一般廃棄物の民間処分場を探し出し提案すること、と解釈してよろしいでしょうか。
また、処理出来る民間処分場が提案できない場合、受注者の責任において、乾燥塩を処分すること、と解釈してよろしいでしょう
か。

発注仕様書
8 （浸出水処理施設・管理棟）

16

10/19のご回答№37で、提案の内容については追加費用の生じない手法をお願いしますとあります。発注仕様書ではフレコン
５．乾燥塩の処バッグ詰めの計画になっています。地域の方々に使用してもらい 追加費用の生じない手法を基本とします。
理手法の検討やすい方法として袋詰め等が考えられますが、機器等の追加費用が生じる提案は出来ないという事になるのでしょうか。

発注仕様書（浸出水処理施設・管理棟）

16

受注者が具体性、現実性がある提案が出来ない場合は、発注 最終的な判断は組合となります。受注者は
５．乾燥塩の処仕様書を満たさないと判断され、本施設の引渡が出来ないという 組合の判断に資する、現実性のある提案を理手法の検討事になるのでしょうか。
お願いします。

16

本施設から生じる乾燥塩をリサイクル出来ない場合、廃掃法の一般廃棄物に該当すると推測されます。その法律には、市町村
５．乾燥塩の処は当該区域内の一般廃棄物の処理計画を定めなければなりま 質問№7に示す回答の通りです。
理手法の検討せんとあります。組合として本施設から生じる乾燥塩はリサイクルを行いたいとお考えでよろしいでしょうか。

発注仕様書
6 （浸出水処理施設・管理棟）

7

9

発注仕様書
（浸出水処理施設・管理棟）

発注仕様書
10 （浸出水処理施設・管理棟）

件名№

広域最終処分場建設工事
資料名

ページ

項目

質問

回答

17

10/29 ご回答の「No.46、No.47」について、発注仕様書（浸出水処理施設・管理棟）に記載された処理フローで対応出来ない水第２節 計画原質項目がご提示された場合、性能発注の根幹にかかわる内容 質問№2に示す回答の通りです。
水水質であるため、別途ご協議のうえ設計変更できるものと理解してよろしいでしょうか。

発注仕様書12 （浸出水処理施設・管理棟）

20「〔 〕内に数値等が記述されている場合は、それを標準とするが第３章 処理設 変更も可とする。」とありますが、処理の安全性及び維持管理性
質問№2に示す回答の通りです。
備仕様が良好となると判断される場合、適宜変更可能と考えてよろしいでしょうか。

発注仕様書
13 （浸出水処理施設・管理棟）

20〔 〕内記入項目以外でも、処理の安全性及び維持管理性が良好
第３章 処理設となると判断される場合、設備仕様の変更提案は可能であると 質問№2に示す回答の通りです。
備仕様考えてよろしいでしょうか。

32

必要に応じて設置と記載がありますが、一過性処理（BOD酸化11) 循環ポンプ 硝化-脱窒）もしくは硝化液循環脱窒処理（第１脱窒-硝化-第２ 受注者の提案する処理フローで必要に応じ槽脱窒）いずれかから選択可能であるとの解釈でよろしいでしょう て判断してください。
か。

49

Ｐ４の2）運転管理にも記載があるとおり、必要最小限の人数で運転可能で経費の削減を図るために、連続運転が可能な処理
6) 蒸発乾燥装システムを構築している実績を有しており、〔 〕内の運転時間は、 質問№2に示す回答の通りです。
置
本施設の特性や実績に基づいての提案が可能であると判断してもよろしいでしょうか。

発注仕様書
11 （浸出水処理施設・管理棟）

発注仕様書
14 （浸出水処理施設・管理棟）

発注仕様書
15 （浸出水処理施設・管理棟）

10/29 ご回答の「No.58」について、消火栓に関する質疑回答が御座いますが、Pg.63に記載の「敷地内防火水槽への補水を行うための消火栓」とPg.82に記載の「6.補水用消火栓」は同一のものでしょうか。
発注仕様書
16 （浸出水処理施設・管理棟）

63

給排水設備
（消火栓）

同一のものでない場合、同一のものです。
設置位置や仕様について、Pg.82の「6.補水用消火栓」には示されておりますが、Pg.63の「敷地内防火水槽への補水を行うための消火栓」には示されておりませんのでご教示下さい。
また、10/29 ご回答の「No.58」と同様、Pg.82の「6.補水用消火栓」で使用するホース等も貴組合で手配されるものと理解すれば宜しいでしょうか。

件名№

広域最終処分場建設工事
資料名

ページ

項目

発注仕様書
17 （浸出水処理施設・管理棟）

642) 開口部蓋

発注仕様書
18 （浸出水処理施設・管理棟）

80

塗装仕様の一覧がありますが、現在の公共建築工事標準仕様
詳細については実施設計時に協議により決20. 塗装仕様 書から廃止された旧基準の塗装が多々見受けられますが、現行定します。
基準に合わせて変更しても宜しいでしょうか。

16/99

切土勾配について第357条に記載の手堀り掘削には該当しま
図面右側のSi層（細砂・微細砂）の切土勾配及び高さが労働安 せん。
造成横断面図 全衛生規則 第357条（高さ5m未満又は高さ5m以上の場合、切 逆巻きにより補強しながらの掘削となりま（5）土勾配35度以下）を満たしておりませんが、どのようにお考えで す。
しょうか。また、設計条件等の差異により、補強工法に変更が生 設計条件に差異が見られた場合には変更協
じる場合は変更協議の対象と考えてよろしいでしょうか。
議の対象となります。

19 土木設計図面

質問

回答

各槽に必要数（2箇所以上）設けるものとすると記載があります 点検、清掃、補修等に支障がなければご理が、規模が小さい水槽や清掃頻度が低い水槽に関しては、この 解の通りですが、詳細については実施設計限りではないとの解釈で宜しいでしょうか。
時に協議により決定します。

89・90
20 土木設計図面/
99

軽量盛土工構 壁面保護材について造図（１）、（２） 壁面保護材の数量及び仕様を明示願います。

89・
90
21 土木設計図面/
99

軽量盛土工について軽量盛土工構
コンクリート床版は2,960ｍ2を計画していま上部コンクリート床版及び中間コンクリート床版の設置面積を明造図（１）、（２）す。
示願います。

22 【土木】内訳書 A-1号

安定処理工(ﾊﾞｯｸﾎｳ混合)について、固化材の添加量が特記仕様書では250kg/m3、C-26号単価表では50t/100m3＝500kg/m3 50ｔ/100ｍ2（深さ2ｍ）なので、250kg/ｍ3となと整合していません。どちらが正しいのでしょうか、ご教示くださ ります。
い。

造成工事

壁面保護材は1,180ｍ2を計画しています。
仕様は受注者にて設定してください。

件名№

広域最終処分場建設工事
資料名

ページ

項目

質問

回答

23 【土木】内訳書 A-1号

A-1号内訳書の仮設道路工 土留め壁について、丸太杭の長さ Ａ－１２号の丸太杭については、L=1.2mを計をご教示ください。
画しています。

24 【土木】内訳書 A-3号

A-3号内訳書 B-10号明細書
保護マットおよび中間保護層は、設置手間は含まれているので 設置手間を含みます。
しょうか。それとも材料のみでしょうか。

25 【土木】内訳書 A-4号

A-4号内訳書 B-20号明細書
堅型ガス抜き管の明細書にある「異形チーズφ200」は、材料の 設置手間を含みます。
みの計上でよろしいでしょうか。

26 【土木】内訳書 A-5号

A-5内訳書 B-65号明細書
目地工も含みます。
防火水槽設置（手間）には、目地工も含まれているのでしょうか。

27 【土木】内訳書 A-6号

A-6内訳書 B-75号明細書
計量設備 計量器の規格・性能などをご提示願います。

28 【土木】内訳書 A-7号

A-7号内訳書 B-84号明細書
軽量盛土工事における壁面保護材の規格・数量についてご教示 質問№20に示す回答の通りです。
願います29 【土木】内訳書 A-8号

A-8号内訳書 B-85・86明細書
B-85中のコンクリート壁は、B-86で計上してB-85の明細書にコンクリート塀とありますが、B-86の明細書のください。
鉄筋コンクリート塀と重複していませんか。

秤量20t、目量5kgを計画しています。

件名№

広域最終処分場建設工事
資料名ページ30 【土木】内訳書 A-8号

項目

質問

回答

A-8内訳書囲障・門扉及び洗車設備 ハイウォッシャーは、賃料でしょうか。規格および賃料 購入費です。
付帯設備工事日数をご教示願います。
A-9号内訳書 C-228単価表
C-228号、C-233号及びC-234中の生コンク
ダウンザホールハンマによる削孔単価表に生コンクリートとあり リートの使用や配合は受注者にて判断をおますが、配合をご教示願います。
願いします。

31 【土木】内訳書 A-9号

32 【土木】内訳書

A-12号

A-12内訳書 B-93号明細書
切土補強工におけるプレート（材料）などは、メッキ加工品なので メッキ加工品を計画しています。
しょうか。

33 【土木】内訳書

A-12号

A-12内訳書 B-95号明細書
濁水処理設備 仮設濁水プラント設置撤去工の単価表をご提示 提示できません。
願います。

B34 【土木】内訳書 10,12,14号【土木】内訳書B-10,12,14号明細書について、遮水シートのみ設置手間が入っていますが、保護マットや中間保護層の設置手間 質問№24に示す回答の通りです。
は見込んでいないのでしょうか、ご教示ください。

35 【土木】内訳書【土木】内訳書B-55号～B-57号、B-76号～B-82号明細書の足安全ネットを含みます。
場工について、安全ネットの有無をご教示ください。

B-70
36 【土木】内訳書
号

付替道路について
砕石舗装厚がt=150mmと記載されてますが、規格欄及びC-189ご理解の通りです。
単価表ではt=0.15mmとあります。Ｔ=150mmと考えてよろしいですか。

付替道路

件名

№

広域最終処分場建設工事
資料名

ページ

項目

37 【土木】内訳書

B-75号

計量設備

38 【土木】内訳書

プレキャストL型擁壁について、プレキャストL型擁壁は物価資料
B-83 プレキャストL型の二誌平均を使用していますか。それとも、見積単価を使用して 提示できません。
号
擁壁
いますか。ご教示ください。

39 【土木】内訳書

B-84号【土木】内訳書
土木設計図面 図面：89/99

41 【土木】内訳書

B-93号

計量器についてひょう量は何トンでお考えでしょうか。

回答

質問№27に示す回答の通りです。

軽量盛土

軽量盛土について、EPSブロックは物価資料の二誌平均を使用していますか。それとも、見積単価を使用していますか。ご教示く 提示できません。
ださい。

軽量盛土

（明細書）発泡スチロール設置工事（図面）軽量盛土工構造図
以下工種の各々の数量等をご教示願います。
・壁面保護材
数量及び材質（厚さ等）
・軽量溝形鋼数量及び寸法形状
・上部ｺﾝｸﾘｰﾄ床版24N/mm2 数量
・中間ｺﾝｸﾘｰﾄ床版24N/mm2 数量
・防護柵用基礎ﾌﾞﾛｯｸ
数量及び寸法形状
・調整ｺﾝｸﾘｰﾄ18N/mm2数量
・基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ18N/mm2数量
・基礎砕石C-40数量及び厚さ
・管理道路路体
数量及び購入土または、流用土

切土補強工

緊張・定着・頭部処理工について、アンカーの設計荷重をご教示 本工事は鉄筋挿入工のため、緊張は含みまください。
せん。

B-84号
40

質問

壁面保護材およびコンクリート床版については質問№20および質問№21に示す回答の通りです。
その他の項目については、受注者にて判断をお願いします。

件名№

広域最終処分場建設工事
資料名

ページ

項目

42 【土木】内訳書

B-93号

切土補強工

43 【土木】内訳書

C-55号

金網(ﾌｪﾝｽ)設置について金網(ﾌｪﾝｽ)設
土木設計図93/99に記載されているフェンス基礎が含まれてま置(張立)せんが、含みますか。

44 【土木】内訳書

C-164号

鋼矢板賃料

C-167
45 【土木】内訳書 ～169号

46 【土木】内訳書

47 【土木】内訳書

C-237号

質問

回答

削孔作業時の足場費用及び削孔機械の移設費用が未計上です
逆巻き工法のため計上していません。
が、変更協議の対象と考えてよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

不足弁償金10tは賃料及び整備費と共に計上するお考えでしょう 設計上は見込んでいますが、現場の状況にか。
より設計変更の協議対象とします。

【土木】内訳書C-167号～C-169号単価表について、数量が360となっていますが、山留材賃料供用期間は360日と想定している ご理解の通りです。と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。

敷鉄板賃料不足弁償金0.9tは賃料及び整備費と共に計上するお考えでしょ
ご理解の通りです。
うか。
環境省 平成18年2月20日「循環型社会形
御回答（10/16～10/22受付分）No.75 経費の算定の詳細につ 成推進交付金事業及び廃棄物処理施設整いては「廃棄物処理施設整備実務必携」を参照とのことですが、 備費国庫補助金事業に係る交付申請におい出来形管理費・環境対策費について各々、第何編、何ページに て使用する主要資材単価、職種別賃金日額記載されているでしょうか、ご教示願います。
及び工事設計標準歩掛表等について（通知）」を参照ください。

件名№

広域最終処分場建設工事
資料名ページ項目

質問回答

48 【土木】内訳書（10/16～10/22受付分）質問No.87で御回答 No.75に示す通りとあり、経費の算定の詳細については「廃棄物処理施設整備実務必携」を参照とのことですが、運搬費・準備費・技術管理費・安全 質問№47に示す回答の通りです。
費の率分について各々、第何編、何ページに記載されているでしょうか、ご教示願います。

49

本工事内訳書は、平成30年度版 千葉県積算基準書および平（10/16～10/22受付分）質問・回答No.102に成30年度版建設機械等損料にて、作成されていると考えてよろ示す回答の通りです。
しいでしょうか。

50

土木工事においては、諸経費は、「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」に基づき算定とありますが、算定基準に環境対質問№47に示す回答の通りです。
策費が見当たりません。本年度の改定版があれば、ご提示願います。

51

機械賃料について、全ての機械で長割単価を使用していると考長期割引単価ではありません。
えてよろしいでしょうか。ご教示ください。

52

生コンクリートについて、水セメント比指定のものはありますか。
千葉県土木工事標準仕様に準じてください。
ある場合は、どの単価表に入っているかご教示ください。

53

使用する生コンについて18-8-25、18-8-40は水セメント比指定無し、その他は、指定品と考えてよろしいでしょうか。

質問№52に示す回答の通りです。