Hydraulic Switching Valve/Electromagnetic Switching Valve/Pressure Control Valve for Dual Line

デュアルライン用
油圧切換弁/電磁切換弁、圧力調整弁

KRV/KMV

高圧に耐える設計で耐久性に優れており、圧力を正確にキャッチして確実に作動しますので、安定したデュアルラインシステムの運用に不可欠です！
Designed to withstand high pressure, which accurately
detects pressure and operates reliably.
Indispensable product for stable operation of Dual line.

デュアルライン用For dual line

油圧切換弁/電磁切換弁（KRV/KMV）

Hydraulic Switching Valve/Electromagnetic Switching Valve(KRV/KMV)

圧力調整弁（KCV）

Pressure Control Valve(KCV)シリーズ

エンドタイプ用電磁切換弁/圧力調整弁

Electromagnetic Switching Valve / Pressure Control Valve for End type

概KMV-1

要KMV-1/ KCV-2
GENERAL DESCRIPTION

配管末端に圧力調整弁KCV-2を取り付け、設定した圧力が末端に到達したという信号をポンプステーション側に送ります。電磁切換弁KMV-1はKCV-2からの信号を受けてポンプから圧送される潤滑材を2本の主管に交互に送り込みます。

When the pressure control valve KCV-2 at the end of the pipe detects theset pressure, it sends a signal to the pump station. In response to the signal
from KCV-2, KMV-1 alternately discharges the pumped lubricant to the twomain pipes.

特長KCV-2

FEATURES・最末端の分配弁の作動が確実に終了する圧力を検知することができるので正確な給油確認が行えます。

・圧力調整がKCV-2に付属する圧力スイッチの調整ネジにより正確に行えます。
・KCV-2で設定した圧力はロックナットにより正確にキープされます。

・This KCV-2 monitors the terminal pressure to ensure the operation of all
distribution valves.
・The switching pressure can be set accurately with the attached adjusting screw.
・The set pressure is ﬁrmly kept by the lock nut.

仕様
形式

SPECIFICATION
配管接続口径

使用電圧

最高使用圧力

質

適応ポンプ

Model

Connecting Port

Maximum Pressure

Rated Voltage

Adaptive Pump

KMV-1

2-Rc3/8

20.6MPa

AC100V/110V(50Hz/60Hz)、100V（60Hz）
AC200V/220V(50Hz/60Hz)、
200V（60Hz）
DC12V/DC24V

エンドタイプ用電動ポンプ形式

配管接続口径

最高使用圧力設定圧力範囲適応ポンプ

Connecting Port

Maximum Pressure

Pressure Range

Adaptive Pump

KCV-2

4-Rc3/8

20.6MPa

2.45〜19.6MPa

エンドタイプ用電動ポンプ【寸法図】Dimensional drawing
P30T量

Mass

5.4 kg【寸法図】Dimensional drawing

2-Rc3/8
低圧

高圧7090100

KCV-29.9 kg

質

Model

KMV-1

量

Mass

圧力調整ネジ
PRESSURE
ADJUST-SCREW

A

236(DC用は282)

203340 40
146180200

取扱上の注意4-φ7
2-Rc3/8
吐出口

319

172.3

SOL b

3.2

27
10

端子箱
TERMINAL BOX

圧力スイッチ CE25
PRESSURE SWITCH

5067

SOL a(196)171

リミットスイッチ
LIMIT SWITCH
No.2 LINE

圧力計35MPa
PRESS GAUGE

48B

17.5No.1 LINE6095110130

配管接続口
４−Ｒｃ３／８
SUPPLY LINE CONNECTION
取付穴 ４−φ７
MOUNTING HOLESCAUTION AT OPERATION

・当社工場出荷のKCV-2の切換圧は4MPaにセットしています。
・使用グリースはNLGI#0〜#1です。

・電磁切換弁KMV-1と圧力調整弁KCV-2はセットでご使用ください。
（単品でのご使用はできません）

・Factory default switching pressure of KCV-2 is 4MPa.
・The grease that can be used is NLGI#0〜#1.
・Be sure to use KMV-1 and KCV-2 as a set. Each cannot be used separately.

配線口 φ22WIRING PORT796585

KRV-22 /32

ループタイプ、
ショートループタイプ用油圧切換弁

Hydraulic Switching Valve for Loop type and Short Loop type

概KRV-22L

要GENERAL DESCRIPTION

デュアルラインのループタイプ、ショートループタイプに使用されるもので、ポンプと同一ステーションに取り付けます。ポンプから送られてくる潤滑材を2本の主管に交互に送り込む働きし、圧力を正確に検知して切換動作を行います。

KRV-22L/KRV-32L are used for Dual lineʼs Loop type and Short Loop typeand installed on the same station as the pump. These valves alternately send
the grease supplied from the pump to the main two pipes. Switching isaccurately done by detecting the pressure.

特長KRV-32SL

FEATURES

吐出もしくは戻り圧を正確に検知し、設定した圧力で確実に作動しますので、末端分配弁の給油が保証されます。

高背圧に耐える設計で過酷な条件にも高い耐久性があります。
They accurately detect the discharge pressure or return pressure andoperate reliably, which ensures lubrication to the terminal distribution valve.
Designed to withstand high back pressure, it is highly durable even underharsh conditions.

仕様
形

SPECIFICATION

式

圧力検知

配管接続口径Pressure Detection type Connecting Port

Model

KRV-22L

機械式

4-Rc3/8

Mechanical

KRV-32L

適応ポンプ

Adaptive Pump

最高使用圧力設定圧力範囲Maximum Pressure

Pressure Range

20.6MPa

3.9〜17.7MPa

質KEP(ポンプ直接取付)(Pump Direct Mounting)

KSP820,1000/KEP

量

Mass

11.0 kg
8.6 kg※ 型式末尾「 L 」
はループ用、「 SL」
はショートループ用です。
*The L at the end of model name means Loop type, and the SL means Short Loop type.

KRV-32SL【寸法図】Dimensional drawing

KRV-22SL 【寸法図】Dimensional drawing

20018010100801058255585
40.5

1438

グリース入り口Ｒｃ３／８

453

グリース吐出口
Ｒｃ３／８

取扱上の注意

40
146

129.5
エアー抜きバルブ

68

224010576

201.9

192

レリーフバルブ

87

33.5

90

グリース戻り口
Ｒｃ３／８

４−φ７穴
φ１１ザグリ142313 40

10040
146

グリース戻り口
Ｒｃ３／８（ＳＬの時はプラグ）中間点でＬＳ作動する様、調整する。
129.5
エアー抜きバルブ
グリース吐出口
Ｒｃ３／８

40

CAUTION AT OPERATION・切換圧力は4〜18MPaの範囲で自由に設定でき、設定は切換弁の調整ネジで簡単に行えます。

・当社工場出荷時の切換圧力は、ループタイプは4MPa、ショートループタイプは10MPaにセットしています。

・KRV-22,32の圧力調整は切換弁の調整ネジを右（銘板H方向）に回すと高く、左（銘板L方向）に回すと低くなります。
・使用グリースはNLGI#0〜#1です。

・The switching pressure can be set within the range of 4 to 18MPa. Setting is easy with the screw attached to the switching valve.
・Factory default switching pressure is 4 MPa for Loop type
Factory default switching pressure is 10 MPa for Short Loop・Pressure setting of KRV-22,23 can be adjusted with the adjusting screw attached to the switching valve. Turn it to the right(nameplate H direction) to raise it, and turn it to the left (nameplate L direction) to lower it.
・The grease that can be used is NLGI#0〜#1.

KMV-2

ループタイプ、ショートループタイプ用電磁切換弁、圧力調整弁一体型

Electromagnetic Switching Valve / Integrated Pressure Control Valve for Loop type and Short Loop type

概要GENERAL DESCRIPTION

エンドタイプで配管末端に使用する圧力調整弁の機能をポンプ側に集約したことで、エンドタイプのメリットである電磁切換弁による正確な動作と、ショートループタイプと同じく吐出圧力をチェックすることで給油確認を行うための電気配線をポンプユニット内で完結できるメリットがあります。
The function of the pressure control valve used at the end of the pipe in End-type is replaced by monitoring the dischargepressure on the pump side as in the Short Loop type. As a result, electrical wiring can be completed within the pump unit while
ensuring accurate operation by the electromagnetic switching valve.

特長FEATURES

KMV-2は吐出圧力を吐出口に取り付けた圧力スイッチで検知し、切換動作を電磁弁で行います。従来の圧力作動型（KRV形）より正確に動作し、同じ電磁弁で作動するエンドタイプより省スペースです。ポンプ待機中の脱圧も圧力作動型よりスムーズです。

KMV-2 detects the discharge pressure with a pressure switch attached to the discharge port and a solenoid valve switches thedischarge lines. It operates more accurately than the conventional pressure-operated type (KRV type) and saves space compared
to End type with the same solenoid valve. Depressurization while the pump is on standby is also smoother than thepressure-operated type.

仕様
形式

Model

SPECIFICATION
圧力検知

配管接続口径

電気式

2-Rc3/8

Pressure Detection type Connecting Port

KMV-2

Electric

Adaptive Pump

適応ポンプ

Maximum Pressure

最高使用圧力Pressure Range

設定圧力範囲質量

KSP820,1000/KEP

20.6MPa

3.9〜17.7MPa

10.2 kg

Mass※ 圧力検知用の圧力スイッチが付属します。
*A pressure switch is included.

KMV-2【寸法図】 Dimensional drawing
2-G1/2電線接続口
ダストプラグ付

237(DC用は283.2)

118.5(DC用は141.7)
100bSOL30
P2-Rc3/8

T923.22075

エアー抜き7090171187.5

aSOL

10273340

146
18020040

B

A4-φ72-Rc3/8

取扱上の注意 CAUTION AT OPERATION
・当社工場出荷時の切換圧は10MPaにセットしています。

・KMV-2の圧力調整は付属の圧力スイッチの調整ネジで行います。
・使用グリースはNLGI#0〜#1です。

・Factory default switching pressure is 10MPa
・The switching pressure can be set with the adjusting screw on the pressure switch.
・The grease that can be used is NLGI#0〜#1.

代理店
社 ：〒554-0012 大阪市此花区西九条1丁目3番31号(広和ビル)
TEL (06)6462-7155（代）FAX (06)6468-3298
大 阪 支 店 ：〒554-0012 大阪市此花区西九条1丁目3番31号(広和ビル)
TEL (06)6462-7151（代）FAX (06)6468-3298
東 京 支 店 ：〒101-0038 東京都千代田区神田美倉町12番地(MH木屋ビル6階)
TEL (03)3253-3161（代）FAX (03)3253-3166
西日本支店 ：〒720-0054 広島県福山市城見町1丁目3番40号
TEL (084)923-0347（代）FAX (084)923-5414
市 川 工 場 ：〒679-2303 兵庫県神崎郡市川町上瀬加474-1
TEL (0790)27-1313（代）FAX (0790)27-1314
本ホームページアドレス

http://www.kwk.co.jp/lubricat/

CAT.No.21-02