空気循環式紫外線清浄機

ラインアップ

寸法図

250156（100V 専用、50Hz/60Hz 共用 )光 の 力 で 細 菌・ウ イ ル ス を 除 菌

本体:鋼板ホワイト適合ランプ：GL15 2灯
消費電力：43.1W（50Hz）/36.3W（60Hz）

806

コ ン パ ク ト タイ プ

エアーリア コンパクト

FZST15202GL15/16

質量：9.6kg
処理風量：1.1m³/min
電源コード：約1.7m（プラグ付）

エアーリア コンパクト デュアル
オゾン発生器搭載

FZSTZ15202GL15/16（100V 専用、50Hz/60Hz 共用 )

寸法図

□300

□300

250156□300□300

400300空気循環式紫外線清浄機

本体:鋼板ホワイト適合ランプ：GL15 2灯846

消費電力：47.5W（50Hz）/40.8W（60Hz）
質量：11kg
処理風量：1.1m³/min
電源コード：約1.7m（プラグ付）

エアーリア プラス

FMST15202EH1

寸法図（100V 専用、50Hz/60Hz 共用 )本体：鋼板ホワイト1175

天板：鋼板グレイ適合ランプ：QGL15 2灯
消費電力：82W（50Hz）/91W（60Hz）
質量：30kg
処理風量：7m³/min
電源コード：約1.6m（プラグ付）

FKST15501EH1

寸法図（100V 専用、50Hz/60Hz 共用 )本体：鋼板ホワイト

900300天板：鋼板グレイ適合ランプ：QGL15 5灯
消費電力：180W（50Hz）/220W（60Hz）：強運転時
質量：42kg

830

大 容 量 タイ プ

エアーリア パワー

処理風量：(強)14m³/min、(中)11m³/min、(弱)7m³/min
電源コード：約1.8m（プラグ付）

用途 例

病院・介護施設

病室・待合室・機械室・更衣室などの除菌

食品工場・レストラン

空間に浮遊するカビ類(胞子)、細菌類の発生防止
作業場・厨房殺菌、調理台・機械類への落下菌防止

学校

教室・給食・調理室の浮遊菌・落下菌防止

電子工場

クリーンルームなどの浮遊菌・落下菌防止

その他ホテル等の宿泊施設、学習塾、スポーツクラブ、事務所など

当 社 の 紫 外 線 ( U V ) ラ ン プ に よ る 新 型 コ ロ ナ ウ イル ス 不 活 化 の 有 効 性 を 確 認
ご用命は当店で本 社：〒103-0002 東京都中央区東日本橋 1-1-7 野村不動産東日本橋ビル
www.iwasaki.co.jp※本チラシの記載内容は2021年1月現在のものです。
※エアーリアは医療機器ではありません。
※紫外線（除菌）ランプには微量ですが水銀を含んでいます。
ガラスの破損に注意し、自治体の回収ルールに従い正しく分別・排出してください。
※ファン動作音が発生しますので、静かな場所（図書館・美術館など）でのご使用に際してはご注意ください。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※「エアーリア」は岩崎電気株式会社の登録商標です。

岩崎電気株式会社では、当社の製品に搭載する紫外線（UV）
ランプの新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の不活化効果について、
広島大学病院 感染症科 大毛宏喜教授、広島大学大学院医系科学研究科 ウイルス学研究室 坂口剛正教授と共同で評価試験を行った結果、高い有効性があることが確認されました。

2021.01

詳しくはこちらをご覧くださいオゾン発生器搭載※1

強力な紫外線で細菌(ウイルス)を99%除菌します。
紫外線による除菌は、細胞を司るDNAやRNAに直接作用し不活化させる原理のため、細菌やウイルスが突然変異した場合においても効果が期待できる除菌手段です。

紫外線によって除菌されたクリーンな空気にのって運ばれたオゾンは、ドアノブ、机、椅子などに付着した細菌やウイルスに対して除菌効果が期待できます。
また、オゾンには脱臭効果もありますので部屋のにおい対策としても有効です。オゾンは極めて強い酸化力を持っていますが、本商品は労働衛生上の許容濃度※2以下の濃度ですので、人体への悪影響はありません。

紫外線（ＵＶ）
ランプ搭載

室内の空気を除菌します。

紫外線空気DNARNA

安全・安心R

強力な除 菌力

強力な紫外線で、D

光の力で細菌・ウイルスを除菌

浮遊している
細菌・ウイルスN

細菌・ウイルスの除菌

AN A

メンテナンスが簡単

紫外線が外に出ない構造のため、人やその他室内の品物に影響を与えません。また、紫外線除菌は薬品と異なり耐性菌をつくりません。
万が一、オゾン発生器※1や制御回路が故障した場合でも誤作動によりオゾンが発生することなく安心してお使いいただける安全設計です。

フィルター除去方式とことなりメンテナンスが簡単です。連続使用で約１年近くランプ交換が不要です。
オゾン発生器※1も放電部の清掃は３ヵ月に１度を目安に湿らせた綿棒等で簡単に拭き取るだけです。

O3

特定非営利活動法人日本オゾン協会認定製品のオゾン発生器を採用※1 エアーリア コンパクト デュエルのみ搭載しています。

※2 労働衛生上のオゾン許容濃度（８時間/日 日本産業衛生学会より）は０.１ｐｐｍ以下、室内使用機器の許容濃度（日本空気清浄協会より）は、最高０.１ｐｐｍ、平均０.０５ｐｐｍとすることが勧告されています。

コンパクト

大容量オゾン発生器搭載

紫外線とオゾンで、室内をW除菌

16 畳16 畳約対 応※3（60分）

エアーリア コンパクト

試験データ

評価方法は、日本電機工業会規格 JEM1467「家庭用Logどの程度除去できるかを試験チャンバを用いて評価。

※空気清浄機」の付属書 D「浮遊ウイルスに対する除去性能●試験概要
室内容積25㎥［床面（3.3m 3.5m） 高さ（2.2m）］
チャンバーに空気循環式紫外線清浄機（15W 2灯）を中央に設置しネブライザーで試験菌液を噴霧して攪拌ファンで浮遊させ、経過時間毎にインピンジャーで吸引し浮遊菌を捕集。
捕集液又は希釈液をTSA培地との混釈平板とし、36 1℃で48時間培養。

※3 天井高さ2.5ｍにて算出しています。

5

自然減衰

4（CFU/50L- air）

評価試験」
を参考に実施。

6

経過時間ごとの試験室内の浮遊菌数の推移（コントロール）

3

空気循環式紫外線清浄機（15W 2灯）

2100306090120

時間（分）

150 180対 応※3（60分）

120分で処理可能な畳数：200畳※3

120分で処理可能な畳数：400畳※3

エアーリア プラス

エアーリア パワー試 験データ

一般財団法人 北里環境科学センター（報告書番号：北生発26̲0309号）■循環試験データ

約対 応※3（60分）

120分で処理可能な
畳数：32畳※3

エアーリア コンパクト デュアル

200 畳

約

対 応※3（60分）

120分で処理可能な
畳数：32畳※3

空気循環式紫外線清浄機を運転することにより浮遊菌を100 畳約

一般財団法人 北里環境科学センター（報告書番号：北生発2020̲0275号、北生発2020̲0276号）■循環試験データ※ 縦軸は対数表示です。
例）縦軸5=105=100,000
縦軸2=102=100※当該データは天井直付タイプ「エアーリア シーリング」のデータです。
※「エアーリア コンパクト」及び「エアーリア コンパクト デュアル」
は「エアーリア シーリング」と紫外線にかかわる構造は同等です。

空気循環式紫外線清浄機を運転することにより浮遊菌を0

評価方法は、
日本電機工業会規格 JEM1467「家庭用1評価試験」
を参考に実施。

2●試験概要
室内容積25㎥［床面（3.3m 3.5m） 高さ（2.4m）］
チャンバーに空気循環式紫外線清浄機を中央に設置し、ネブライザーで試験ウイルスを噴霧して攪拌ファンで浮遊させ、経過時間毎にインピンジャーで吸引し浮遊ウイルスを捕集後、補修液中のウイルス数を測定した。

3

どの程度除去できるかを試験チャンバを用いて評価。

空気清浄機」の付属書 D「浮遊ウイルスに対する除去性能

経過時間ごとの浮遊ウイルスの対数減少値と減少率

4503060

時間（分）90