レジン注入工法

3M 3300Vレジン注入式
直線接続キット S3R シリーズ
TM

長年の実績を誇るレジン注入工法を刷新し、作業性向上を追及しました。レジン注入工程においては新工法を開発、採用することで、大幅な作業時間の短縮と、簡単で確実な工法ステップを実現しました。
●●

レジン注入工法

●

●

接続

●

特長

3MTM スコッチキャストTM レジン注入式キットにより、優れた絶縁性能と防水性能を保持します。

スパウト付セパレートパックを注入口に直結する工法を開発。
レジンを搾って注入できるようにすることで、レジン注入工程の作業性を改善するとともに、大幅な作業時間の短縮を実現しました。
熱収縮やはんだ上げ工程がないため、火気、熱源を必要とせず、安全です。
施工後、すぐに耐電圧試験や通電することができます。

キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル（EM-CET、EM-CE3 心ケーブル）にも対応します。

レジン注入方法性能

商 用 周 波 耐 電 圧

10kV、1 時間に耐えること通 電 温 度 上 昇

105℃で 3 時間、3 回で異常のないこと

雷インパルス耐電圧
引張気強さ

密外水圧 98kPa、1 時間に耐え異常のないこと※ JCAA A202「3,300V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用屋内・屋外終端接続部性能規格」を満足します。

モールドケース

オープナー回転方向

セパレートパックを注入口（オープナー付）に直結し、レジンを搾って注入できるようにすることで、作業時間の大幅な短縮を実現しました。

オープナーを回していくとスパウトがネジ込まれ、同時に注入口がスパウトのフタを突破る構造となっています。

4. 規定の位置に

作業手順

CVT、EM-CET 用

1. 遮蔽メッシュおよび常温収縮チューブ

2. 常温収縮チューブを規定の位置に

3. 遮蔽メッシュを取付ける

5. モールドケースを取付ける

6. レジンを注入する

7. 完成。最後にオープナーを取外し、

1. 遮蔽メッシュおよび常温収縮チューブ

2. 常温収縮チューブを規定の位置に

3. 遮蔽メッシュを取付ける

5. モールドケースを取付ける

6. レジンを注入する

7. 完成。最後にオープナーを取外し、を通した後、導体接続子を接続する

CV3 心、EM-CE3 心用を通した後、導体接続子を接続する

45

装着する

（スパウト部をオープナーにねじ込み、レジンを搾りながら注入する）

装着する（スパウト部をオープナーにねじ込み、レジンを搾りながら注入する）

スパウト

オープナー

75kV（負極性）3 回に耐えること

導体断面積× 69MPa（7kgf/mm2）以上のこと

3M ™ スコッチキャスト™ レジン36J

ナイロンスペーサーを巻く

ゴムキャップでフタをする

ゴムキャップでフタをする

4. 規定の位置にナイロンスペーサーを巻く

3.3kV 接続キット構成材料

CVT、EM-CET 用

例：14mm2 用圧着仕様
613911117234567899416151141811385417212レジン注入工法181310212材料内訳

1651415381016CV3 心、EM-CE3 心用 例：14mm2 用圧着仕様

CVT、EM-CET ケーブル

単位

3M ™ 自己融着性テープ
フィットテープ 5m 巻個

スコッチキャスト™ レジン 36J

袋

ゴムキャップ個

3M ™ 自己融着性テープ
フィットテープ 10m 巻

オープナー / キャップ

組

38

60

100

150

200－

－

－

－－－

－

3

33366325

400

142238

60

100

150

333－

－－

－

－

－

3

3

1

11

11133111111－

個

33

3

333333333333333333333333333接続

250

D×6 D×6 D×6 D×6 D×6 D×6 D×9 D×9個

常温収縮チューブ

223個

モールドケース

14CV3 心、EM-CE3 心ケーブル

導体断面積（mm2）

33－－111222D×9 D×9D×3 D×4 D×4 D×6 D×6 D×8C×3 C×33333131313131313

スコッチⓇ 半導電性テープ 13

巻

333336669ー122233接地用スプリング個

6666666666222222しゃへいメッシュ

10 接続子個個

3333333333333333333313131313131311 3M ポリエチレンテープ 483

巻333333333311111113 ナイロンバンド

個

6666666666222222TM

12 ナイロンスペーサー
14 すずめっき軟銅線

巻個

15 色別テープ EM組

93399393333393393393393393393331131131131131132116 3M CC-3 ケーブル前処理キット

組

3333333333111111

18 施工札枚

3333333333111111TM

17 サンドクロス枚

3333※圧縮仕様は、スコッチⓇ 半導電性テープ 13 をキットに含みません。

適用ケーブルおよびキット型番
適用ケーブル
導体接続子

導体断面積（mm2）

CVT、EM-CET

圧着仕様

圧縮仕様

3CV 単心圧着仕様

3333

CV3 心、EM-CE3 心
圧縮仕様

圧着仕様

圧縮仕様

S3R-R3-14-EM

S3R-R4-14-EM

S3R-N3-14-EM

S3R-N4-14-EM

S3R-P3-14-EM

S3R-P4-14-EM

38

S3R-R3-38-EM

S3R-R4-38-EM

S3R-N3-38-EM

S3R-N4-38-EM

S3R-P3-38-EM

S3R-P4-38-EM

60

S3R-R3-22-EM

S3R-R3-60-EM

S3R-R4-22-EM

S3R-R4-60-EM

S3R-N3-22-EM

S3R-N3-60-EM

S3R-N4-22-EM

S3R-N4-60-EM

S3R-P3-22-EM

S3R-P3-60-EM

S3R-P4-22-EM

S3R-P4-60-EM

100

S3R-R3-100-EM S3R-R4-100-EM S3R-N3-100-EM S3R-N4-100-EM S3R-P3-100-EM S3R-P4-100-EM200

S3R-R3-200-EM S3R-R4-200-EM S3R-N3-200-EM S3R-N4-200-EM

S3KF-P3-200

S3KF-P4-200

S3R-R3-325-EM S3R-R4-325-EM S3R-N3-325-EM S3R-N4-325-EM

S3KF-P3-325

S3KF-P4-325

150

250

325400S3R-R3-150-EM S3R-R4-150-EM S3R-N3-150-EM S3R-N4-150-EM S3R-P3-150-EM S3R-P4-150-EM
S3R-R3-250-EM S3R-R4-250-EM S3R-N3-250-EM S3R-N4-250-EM－

S3R-R4-400-EM－

S3R-N4-400-EM

1111

1

1は圧入工法です。

＜注意＞
圧入工法にはキット以外に圧入ガン（E-5）が専用工具として必要です。

圧入ガン（E-5）

キット型番

1422

3

S3KF-P3-250－※付属の圧縮接続子は円形圧縮導体用が標準となります。
円撚り導体ケーブルの接続には別途接続子をお求めください。
※異種・意径接続の場合は当社までお問合せください。

※直埋での接続では、接続部全体を堅牢なコンクリート板、トラフで覆うことで、 機械的な荷重がかからないように接続部を防護する必要があります。
※架空接続など直射日光にさらされる場合には、最外層にビニルテープ巻き 処理を行ってください。
※レジン圧入接続 S3KF シリーズは即通電はできません。
レジンが完全に硬化した後に通電してください

S3KF-P4-250

S3KF-P4-400

46

3.3kV 接続
仕上り図

CV 単心、CVT、EM-CET ケーブル用
123レジン注入工法

40

4525

5768

10 11 12 13 14 19B

151617No.

G

HA1

各部の寸法 (mm)接続

A114A2

290

22160

290

38

100

150

160

340

200

250

170

340

325

170

380

400

380

60

50

15180

60

50

15180

65

50

1550

4045

1530

4030

15

圧着

3030

10170

340

25

10

圧縮
30

2510160290

2010160

290

圧着

10160

290

60

B

H

65－65

3モールドケース

4C

導体断面積（mm2）

3M 自己融着性テープ フィットテープ

2A2G5050457710ケーブル絶縁体

771277779135409135409135－

3M スコッチキャスト レジン 36J

9773540

接地用スプリングナイロンスペーサー

4540

ケーブルしゃへい銅テープ

745506ケーブルシース

圧縮45505TM

モールド
ケース最大外径（mm）

4510135101※ H 寸法は圧着・圧縮前の寸法です。圧着・圧縮後の寸法は全長として5 ～ 10mm 長くなります。

名称

18111314151617TMTM

しゃへいメッシュ
常温収縮チューブ
ゴムキャップ
ケーブル導体接続子

スコッチⓇ 半導電性テープ 13（圧着接続子を使用した場合のみ）
ケーブル押え巻きテープ

3M ポリエチレンテープ 483
TM

ナイロンバンドCV3 心、EM-CE3 心ケーブル用
1234567891015111 12 13 141617No.

3M 自己融着性テープ フィットテープ

3モールドケース

240255B45GHA16A2

導体断面積
（mm2）
14223860100150

A1300300300
330330330A2160160160190190190

各部の寸法（mm）

C

101010101015

圧着202525303045H

圧縮

圧着

305030304040605050505040G

圧縮

モールド
ケース最大外径（mm）

50101

4050
40403091

101123123146※ H 寸法は圧着・圧縮前の寸法です。圧着・圧縮後の寸法は全長として5 ～ 10mm 長くなります。
● 導体接続子ダイス対角寸法（圧縮仕様）

導体断面積
（mm2）

ダイス対角（mm）

導体断面積
（mm2）

ダイス対角（mm）

2214200

32143860100

4714141923150

250

325400TM

ケーブルシース

ケーブルしゃへい銅テープ
接地用スプリング3M スコッチキャスト レジン 36J
TM7

ナイロンスペーサー

9

ケーブル絶縁体

8C

名称11011121314151617TM

しゃへいメッシュ
常温収縮チューブ
ゴムキャップ
ケーブル導体接続子

スコッチⓇ 半導電性テープ 13（圧着接続子を使用した場合のみ）
ケーブル押え巻きテープ

3M ポリエチレンテープ 483
TM

ナイロンバンド

29384247※左記ダイス対角は３Ｍ標準の圧縮接続子を使用する場合の寸法です。３Ｍ標準の接続子は一般接続子より小型の圧縮接続子を用いています。従って左記の規定適用ダイス対角を必ず守ってください。円形撚線導体の場合はご相談ください。

MEMO48常温収縮チューブ工法●

3M 3kV PST 端末 -EM
TM

T3PS シリーズ

●

●

特長

常温収縮工法によりテープ巻き工程を必要最小限にとどめ、施工時間短縮と安定した仕上がりを提供します。

無半田接地クランプを採用し、火気、熱源を必要とせず、安全です。
また、被覆付き接地線の採用で、リード線のテープ巻き工程が不要です。

キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化を図り、エコケーブル（EM ケーブル）にも使用可能です。

性能

常温収縮チューブ工法

商用周波耐電圧10kV、1 時間（長期課通電後、3.5kV、10 分間）で異常のないこと

通 電 温 度 上 昇

105℃、3 時間、3 回で異常なし

雷インパルス耐電圧－ 75kV、3 回で異常のないこと

引 張 り 強 さ※
気密※

導体断面積× 6.9 × 107N/m2 以上のこと

4.9 × 104Pa（内圧）、1 時間で漏れないこと※ JCAA A 202「3300V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用屋内・屋外終端接続部性能」に準拠します。
※引張強さ、気密については、JCAA K 1001「導体接続部性能基準」を満たす端子を使用した場合。

端末

クランプはめ込み式
はんだ付け不要

被覆付き接地線採用
リード線のテープ巻き不要

キット構成材料
材料内訳

単位

常温収縮チューブ（端末外被）個

接地用クランプ個

3MTM 自己融着性絶縁テープ フィットテープ
雨覆自己融着テープ

グリース

すずメッキ軟銅線

巻

333－

11個

1（38-150mm ）2（200-500mm2）

1（38-150mm2）2（200-500mm2）

個

11個

49

33－

多心用ゴムスペーサー
作業ゲージ

33個

組

施工札、ナイロンロープ

CVT、EM-CET 用

－巻

屋外用

CVT、EM-CET 用

個

相色別テープ

多心用ブラケット

屋内用組枚111121111

3.3kV 端末

CVT、EM-CET、CV 単心ケーブル
適用ケーブル

屋内用

導体断面積（mm2）

CVT、EM-CET 用

屋外用

38

T3PS-RX-I38-EM

T3PS-RX-O38-EM

100

T3PS-RX-I100-EM

T3PS-RX-O100-EM

60

T3PS-RX-I60-EM

150T3PS-RX-O60-EM

T3PS-RX-I150-EM

200325

500

600
800

1000－200

T3PS-NX-I1000-EM②（最小L1）No.

端子

3端末外被（常温収縮チューブ）5

相色別テープ

4678910L2以上※⑨⑧⑦端末● 各部の寸法B

3840

10040150

200250325400500600

8001000

3M 自己融着性絶縁テープ フィットテープ
TM

接地用クランプ
ゴムスペーサー

多心用ケーブルブラケット（単心用の場合）
単心用ケーブルブラケット（単心用の場合）
含浸黄麻布

雨覆（屋外端末のみ）

A1

導体断面積（mm2）
60

名称

12B

屋内:135以上
屋外:135②⑥－● 各部の名称①⑤－

CV 単心用

200④－

仕上り図

CVT 用

③T3PS-NX-O500-EM

T3PS-NX-I800-EM※上記型番の製品には、キットに端子を含みません。別型番にて端子入りキットもご用意しております。

⑩

T3PS-NX-O400-EM

T3PS-NX-I600-EM－－

T3PS-NX-O325-EM

T3PS-NX-I500-EM－－

T3PS-NX-O250-EM

T3PS-NX-I400-EM

T3PS-RX-O500-EM－

T3PS-NX-O200-EM

T3PS-NX-I325-EM

T3PS-RX-O400-EM

T3PS-RX-I500-EM

T3PS-NX-O150-EM

T3PS-NX-I250-EM

T3PS-RX-O325-EM

T3PS-RX-I400-EM

T3PS-NX-O100-EM

T3PS-NX-O60-EM

T3PS-NX-I200-EM

T3PS-RX-O250-EM

T3PS-RX-I325-EM

400

T3PS-NX-I100-EM

常温収縮チューブ工法

T3PS-RX-I250-EM

T3PS-NX-O38-EM

T3PS-NX-I150-EM

T3PS-RX-O200-EM

屋外用

T3PS-NX-I38-EM

T3PS-NX-I60-EM

T3PS-RX-O150-EM

T3PS-RX-I200-EM

250

キット型番

CV 単心用屋内用

40404040404040555555

L1JCAA 圧着型
JCAA 圧縮型
銅管端子（2 穴） 銅管端子（2 穴）
265

295－

300

265
－－－

300

310

315

315－325－－－－－－－－－－

JIS
圧縮端子

L2305

330

330

400

315

350

360

390

395

405

405

370

430

465

485

515

530

555

445

580

515－

505

－

※ L2 寸法は当社標準寸法であり、合わない場合はケーブル許容曲げ半径をご考慮のうえ、施工現場に合せて施工を行なってください。
※屋外用端末は 500mm2 までの設定です。

50テープ工法

3.3kV ケーブルの端末処理工法は、テープ巻きが少なく、特にCV3 心ケーブル用キットは三叉分岐部をゴムチューブによりモールドすることで、簡単にしかも短時間で組立てることができます。

3M テープ端末キット
TMT3KA シリーズ●

特長

適用ケーブルの種類に応じて幅広いラインナップを取りそろえています。
（CV 単心、CVT、CV3 心、CV3 心コルゲート用キット）

エコケーブル（EM ケーブル）にも使用可能です。
（22mm2 以上）

●

テープ工法

性能

商用周波耐電圧10kV、1 時間（通電温度上昇後は、3.5kV10 分間）で異常なし

引 張 り 強 さ

導体断面積× 69MPa 以上のこと

通 電 温 度 上 昇

端末気密試

験雷インパルス耐電圧

105℃、3 時間、3 回で異常なし
49kPa 時間で漏れないこと－ 75kV、3 回で異常なし

注）屋内用圧着端子仕様の場合は気密性能がありません。

屋内用キット構成材料
材料品名

適用ケーブル端子

スコッチⓇ 自己融着性テープ 23

3M 自己融着性絶縁テープ
フィットテープTM

グランドクランプ（接地線）

ブラケット

タールドクロス

ゴムスペーサーゴム三叉管

色別テープ（赤・白・青）
3M A-2 前処理キット
TM

雨覆

CV3 心、EM-CE3 心

屋外用

CV 単心

CVT、EM-CET

○

○

圧縮端子

圧縮端子

○○

○

圧縮端子
○○

○（注）

○（注）

○

○－○－○

○

○

○

○

－－○

○

○

○

○

－○

○

○

（注）8mm2、14mm2 用：接地線はφ 2mmすずメッキ軟銅線によるはんだ仕様となります。
当該サイズについては、エコケーブル（EM ケーブル）対応対象外となります。

51

屋内用

CV3 心、EM-CE3 心CV 単心CVT、EM-CET○○○

圧着または圧縮端子 圧着または圧縮端子 圧着または圧縮端子
○○

○

○

○（注）

○（注）

○

○

－○－○

○

○

－○－－○○－○○－○○－3.3kV 端末

CV 単心・CV3 心・CVT ケーブル
CV3 心ケーブル用
導体公称
断面積（mm2）

屋外用

屋内用

ゴム三叉管
圧縮端子

圧着端子

T3KA-P4（V）-O 8
T3KA-P4（V）-O 14
T3KA-P4（V）-O 22
T3KA-P4（V）-O 38
T3KA-P4（V）-O 60
T3KA-P4（V）-O 100
T3KA-P4（V）-O 150
T3KA-P4（V）-O 200
T3KA-P4（V）-O 250
T3KA-P4（V）-O 325

T3KA-P3（V）-I 8
T3KA-P3（V）-I 14
T3KA-P3（V）-I 22
T3KA-P3（V）-I 38
T3KA-P3（V）-I 60
T3KA-P3（V）-I 100
T3KA-P3（V）-I 150
T3KA-P3（V）-I 200
T3KA-P3（V）-I 250
T3KA-P3（V）-I 325

圧縮端子

T3KA-P4（V）-I 8
T3KA-P4（V）-I 14
T3KA-P4（V）-I 22
T3KA-P4（V）-I 38
T3KA-P4（V）-I 60
T3KA-P4（V）-I 100
T3KA-P4（V）-I 150
T3KA-P4（V）-I 200
T3KA-P4（V）-I 250
T3KA-P4（V）-I 325

テープ工法

814223860
100
150200250325

ゴム三叉管※圧縮端子仕様キットは、ケーブル導体が円形圧縮導体か円形撚線導体か、ご確認のうえご発注ください。
※上記の選定表に適用しないサイズに関しては、当社販売担当までお問い合せください。
※ CV3 心コルゲート用キットの場合は、型番記号を上記の－ P を－ S に変更して発注してください。

T3KA-N4-O 8
T3KA-N4-O 14
T3KA-N4-O 22
T3KA-N4-O 38
T3KA-N4-O 60
T3KA-N4-O 100
T3KA-N4-O 150
T3KA-N4-O 200
T3KA-N4-O 250
T3KA-N4-O 325

圧着端子

T3KA-N3-I 8
T3KA-N3-I 14
T3KA-N3-I 22
T3KA-N3-I 38
T3KA-N3-I 60
T3KA-N3-I 100
T3KA-N3-I 150
T3KA-N3-I 200
T3KA-N3-I 250
T3KA-N3-I 325

CVT ケーブル用
圧縮端子

T3KA-N4-I 8
T3KA-N4-I 14
T3KA-N4-I 22
T3KA-N4-I 38
T3KA-N4-I 60
T3KA-N4-I 100
T3KA-N4-I 150
T3KA-N4-I 200
T3KA-N4-I 250
T3KA-N4-I 325※圧縮端子仕様キットは、ケーブル導体が円形圧縮導体か円形撚線導体か、ご確認のうえご発注ください。
※上記の選定表に適用しないサイズに関しては、当社販売担当までお問い合せください。

仕上り図

234A

525 10 H
100

1892310115725625253No.
名称
1 端子
3M 自己融着性絶縁テープ
2フィットテープ
3 スコッチⓇ 自己融着性テープ 23
4 ケーブル絶縁体
5 雨覆
ケーブル半導電性テープ
6（又は押え巻きテープ）7 グランドクランプ
8 ケーブル遮蔽銅テープ
9 ゴム三叉管10 ケーブルシース
11 ケーブルブラケット

寸法（mm） A
H
導体断面図（mm2） 圧縮 圧縮
8、14450 40
22450 4038
450 4060
450 40100
460 50150
470 60200
480 70250、325490 80
400、500
500 90屋内用

200 以上200 以上12TM● 各部の寸法

T3KA-R4-O 8
T3KA-R4-O 14
T3KA-R4-O 22
T3KA-R4-O 38
T3KA-R4-O 60
T3KA-R4-O 100
T3KA-R4-O 150
T3KA-R4-O 200
T3KA-R4-O 250
T3KA-R4-O 325

343567823910

圧着端子

屋内用

T3KA-R3-I 8
T3KA-R3-I 14
T3KA-R3-I 22
T3KA-R3-I 38
T3KA-R3-I 60
T3KA-R3-I 100
T3KA-R3-I 150
T3KA-R3-I 200
T3KA-R3-I 250
T3KA-R3-I 325

圧縮端子

T3KA-R4-I 8
T3KA-R4-I 14
T3KA-R4-I 22
T3KA-R4-I 38
T3KA-R4-I 60
T3KA-R4-I 100
T3KA-R4-I 150
T3KA-R4-I 200
T3KA-R4-I 250
T3KA-R4-I 325● 各部の名称

No.
名称
1 端子
3M 自己融着性絶縁テープ
2フィットテープ
3 スコッチⓇ 自己融着性テープ 23
4 ケーブル絶縁体
5 ケーブル半導電性テープ
6 グランドクランプ
7 ケーブルしゃへい銅テープ
8 ゴム三叉管
9 ケーブルシース
10 ケーブルブラケット
TMA

200 以上● 各部の名称

屋外用

圧縮端子

25

屋外用

200 以上

導体公称断面積（mm2）
814223860
100
150200250
325

2510 H

圧縮端子

屋内用

25

屋外用

5

導体公称断面積（mm2）
81422
3860100
150200250325

25

CV 単心ケーブル用

端末● 各部の寸法

寸法（mm）
AH
導体断面図（mm2） 圧着 圧縮 圧着 圧縮
8、14440 450 30 4022、38445 450 35 4060
450 450 40 40100
460 460 50 50
125、150465 470 55 60
200475 480 65 70
250、325
485 490 75 80
400、500－ 500 － 90

52

モーター用端末工法

モーター用に設計されたコンパクトな端末です。

3M モーター用端末キット
TM●

T3KD シリーズ●

特長

三叉分岐部に特殊三叉管を使用しコンパクトに仕上げることができます。

無半田式接地用クランプを使用しているため、火気を必要としません。

性能

商用周波耐電圧10kV、1 時間（通電温度上昇後は、3.5kV10 分間）で異常なし

引 張 り 強 さ

導体断面積× 69MPa 以上のこと

モーター用端末工法

通 電 温 度 上 昇

雷インパルス耐電圧

105℃、3 時間、3 回で異常なし－ 75kV、3 回で異常なし

端末キット構成材料

導体断面図（mm2）品名

ゴム三叉管（1 個）

グランドクランプ（1 個）単位

スコッチⓇ 自己融着性テープ 23

巻3M A ー2 前処理キット

缶

スコッチⓇ ビニルテープ スーパー 33 ＋TM

すずメッキ軟銅線（φ 1mm × 1m）
ケーブルブラケット（1 個）

巻個

タールドクロス

巻

圧着端子個

相色別テープ枚

施工札枚

8

RT-1

14

RT-1150
200250325

RT-4250

RT-4

GTI-5

GTI-6

GTI-6

GTI-6

1

11111111111111111325

RT-5

GTI-6
1111111

111

1

1

HD-32

HD-32

HD-33

HD-33

HD-34

HD-34

HD-35

HD-35

HD-36

HD-36

1

111111111113

1T3KD-P3-I 8

T3KD-P3-I 22
T3KD-P3-I 38T3KD-P3-I 60

T3KD-P3-I 100
T3KD-P3-I 150
T3KD-P3-I 200
T3KD-P3-I 250
T3KD-P3-I 325※ブラケット、タールドクロス抜き仕様もあります。
注）CVT ケーブルの場合は T3KA-R シリーズを適用して下さい。

53

RT-3200

GTI-51131

T3KD-P3-I 14

100

RT-3150

GTI-51460

RT-2100GTI-4

CV3 心ケーブル用キット型番圧着端子仕様

38

RT-160GTI-3

導体断面積（mm2）

22

RT-1

38

GTI-3

CV3 心ケーブル
822

113111311131113111311131113111313.3kV 端末仕上り図1801801● 各部の名称H2L55482910407306No.
名称
1 圧着端子
2 スコッチⓇ 自己融着性テープ 23
3 ケーブル絶縁体
4 ゴム三叉管
5 ケーブル半導電性テープ
6 ケーブル遮蔽銅テープ
7 グランドクランプ
8 スコッチⓇ ビニルテープ スーパー 33 ＋
9 ケーブルブラケット
10 ケーブルシース● 各部の寸法寸法（mm）
キット型番
T3KD-P3-I 8
T3KD-P3-I 14
T3KD-P3-I 22
T3KD-P3-I 38
T3KD-P3-I 60
T3KD-P3-I 100
T3KD-P3-I 150
T3KD-P3-I 200
T3KD-P3-I 250
T3KD-P3-I 325

A

260
260
265
270
280
290
295
310
315
315

H

12121520254045506060

モーター用端末工法

A

3端末L375
380
390
400
415
445
45547549049054