標準時刻信号発信装置
SC-3000■概 要
SC-3000は、GPS衛星からの時刻信号を基準にした高精度の標準時刻信号発信装置です。
時計機能は年から秒まであり、オートカレンダーにより2049年までのうるう年の判定を行います。
また、時刻信号出力としてEthernet出力(2系統)とRS-485出カ、高精度1秒パルス出力、修正用接点出力等を装備しています。
FM放送が受信できない地域でもGPSアンテナを設置することで、正確な時刻を発信できます。

■特 長・UTC（協定世界時）に対して誤差土1μ秒(GPS衛星捕捉時）の高精度・時刻信号出力にはEthernet出力※とRS-485出力を標準搭載(並列BCD出力または分パルス出力の増設が可能)※2系統のイーサネットI/Fを搭載※NTPプロトコルを使用したタイムサーバ機能(2036年にNTPの時刻情報がロールオーバーするため、2035年までの対応となります)・GPS衛星未捕捉時の発振器や停電時のバックアップ電池を内蔵・電源、警報端子の耐電圧は電力規格B-402準拠■システム図GPSアンテナ(別売品)

SC-3000

ブースターアンプ
または避雷器(別売品)

1PPS出力 ステータス出力
タイムコード出力(RS485コネクタ、1PPS信号含む)

ネットワーク1

EWS等

ネットワーク2

EWS等

EWS等

EWS等

・SC-3000のGPSアンテナは設置面で制約があります。アンテナの設置場所は，水平面に対して仰角30度以上(理想は15度以上)に障害物の少ないこと。
送電線鉄塔などは問題にならないと思われます。(長時間遮蔽されないため)

■仕 様
時刻出力

受信機能
受信周波数
受信信号
受信衛星数
表示

機械的仕様
出力数

1575、42MHz±1MHz
CAコード
8chパラレル受信、8衛星追属
UTC同期(LED点灯)、IPPS(LED点滅)

出力制度

年、月、日、時、分、秒 オートカレンダ
年、月、日、時、分、秒 (各2桁)、曜日
GPS衛星補足時:±1μs(UTSに対して)
GPS衛星未補足時:日差0.09s(0～40℃)
時刻精度
バックアップ時:日差2s
UTCとの差を設定します。本装置の計時はローカルタイム設定
ローカルタイムによって行います。
サマータイム期間が設定できます。
サマータイム設定 設定期間はローカルタイムが1時間進みます。
ウォームスタート:平均30秒(最大45秒)
時計機能がバックアップされている場合
初期化時間(GPS衛星補足までの時間) コールドスタート:平均4分(最大25分)
計時機能
時刻表示

時計機能がバックアップされていない場合

位置固定モード:電源投入後1個の衛星追尾が行われた時点でUTC同期計時を開始
測位動作モード
位置測位モード:電源投入後4個の衛星追尾が行われた時点でUTC同期計時を開始

一般仕様
AC100V(±15%)、
DC110V(-20～+30%)共用 約60VA(約60W)
NFB(ノーヒューズブレーカー)1A
ローカルタイム、計時機能、設定値(受信位置情報、保護内容
停電保護

測地系、アンテナケーブル長、IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、通信設定、時差(Time Zone)、サマータイム、LIビット判定、ログインパスワード)

計時機能 :リチウム2次電池
設定値:EEPROM
保護時間 時計機能 :約8時間
絶縁抵抗DC500Vメガー10MΩ以上(注:アンテナ端子は非絶縁)
AC2000V商用周波数電圧 1分間
耐電圧(BCD、Ethernet、RS-485、1PPS、保護方法

GPS衛星未補足時は内部水晶発振器の精度にて出力
イーサネット出力
トランスポート層:UDP
ネットワーク層:IP
プロトコル
データリンク層:Ethernet
物理層:Ethernet
接続形態
独立した2系統のネットワークに接続可能
トフォーマット
時刻修正プロトコル パケッ
プロトコルはNTP Ver.3準拠
EIA RS-485に準拠
電気的仕様
D-SUB 9P メス型コネクタ
機械的仕様(M2.6スクリューロック式)
4～12Vp-p
タイムコード出力 送信レベル
線路側出力インピーダンス 110±20Ω
AC500V 1分間
絶縁
時刻データ、1PPS信号
出力データ
TTLレベル
信号レベル
BNCコネクタ
出力コネクタ
1PPS出力
出力精度
信号立ち上がりがUTCに対して±1μs
出力条件
UTCに同期時のみ出力
信号レベル
TTLレベルステータス出力 出力コネクタ
BNCコネクタ
出力論理
UTC同期時にHIレベルを出力
出力数
無電圧接点1a
0.2A DC110V、AC100V 抵抗負荷
遮断容量0.1A DC110V、AC100V 誘導負荷
(L/R=20ms、cosφ=0.4)

出力タイミング
修正出力

出力タイミング設定
出力コネクタ
修正出力精度STATUS出力はAC500V商用周波数電圧 1分間)

出力条件
出力数

外形寸法

0 ～ +40℃( 仕様保証 )装置本体 -10 ～ +50℃( 動作保証 )アンテナ -30 ～ +80℃( 仕様保証 )30 ～ 80%RH
JISラック組込型(標準)480(W)×149(H)×325(D)mm

質量

約 13kg

環境条件

温度
湿度

( 突起物含まず )付属品・オプション
標準付属品

並列BCD出力
出力信号(オプション)
出力コネクタ
出力数分パルス出力 出力内容
(オプション) 出力コネクタ
出力精度

EIAラック組込型
外形寸法 482.5(W)×177(H)×325(D)mm

機械的仕様
設定用I/F
設定ターミナル プロトコル
表示･設定内容(突起物含まず)EIA特殊ラック組込型
外形寸法 480(W)×149(H)×325(D)mm

4出力
年、月、日、時、分、秒、READY、曜日、
パリティ(年、月、日のパリティ)、パリティ(時、分、秒のパリティ)
50ピンD-SUBコネクタ(オス型･M2.6ロックネジ)
10出力(オプションで20出力に増設可能)
毎分0秒にパルス出力(オープンコネクタ出力)
ネジ式端子台内部秒信号に対して最大10μsの遅延ブースターアンプ
避雷器、SC-3000～避雷器接続ケーブル
GPSアンテナ(屋外ポール取付型)
アンテナケーブル※ケーブル延長については別途ご相談ください

RJ-45
Ethernet1または2
TCP/IP
IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、通信設定、時差(Time Zone)、サマータイム、LIビット判定、ログインパスワード

警報出力(突起物含まず)別売品

指定時刻または毎時指定分に1秒間(±0.1秒)出力
時:00～23時、または毎時分:00～55分、5分単位で設定
ネジ式端子台(M4ネジ)
内部秒信号に対して最大10msの遅延UTCに同期していない時は内部水晶発振器の精度にて出力

Ethernet I/Fより、Ethernet出力に関する諸パラメータの確認および設定ができます。
(表示・設定に必要：Microsoft Internet Explorer6,7、Microsoft Edge)

取扱説明書
1部
試験成績書
1部
並列BCD出力ユニット(4出力)分パルス出力ユニット(10出力)(並列BCD、分パルス、いずれか1ユニット増設可能)

オプション(2系統出力の時間のずれは0.1ms以内)

出力条件

時計機能

電源

RJ-45
2出力(独立操作)
UCTに対して+5ms以内

出力内容
出力数
表示

電源異常、装置異常(ROM･RAM異常、CPU動作異常)
GPSロック外れ(24時間連続して同期しなかった場合)
NBFオフ
各無電圧接点 1a
GPSロック外れ(LED点灯)
装置異常(LED点灯とエラーコード表示)

お問合せは・・・

電力システム事業部：〒559-0031 大阪市住之江区南港東 8-2-61
TEL(06)6613-2591
FAX(06)6613-2592
東 京 支 社：〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 6-60-10
TEL(03)3803-4173
FAX(03)3803-4168
ホームページ：https://www.kinkei.co.jp/

仙台営業所：TEL(022)221-6301 FAX(022)221-6325
福岡営業所：TEL(092)431-6397 FAX(092)473-4168
近計サービス：TEL(06)6794-2345 FAX(06)6794-2348★本資料の記載内容は改良のため予告なく変更する場合があります。
★本資料に記載されている会社名･商品名は各社の商標または登録商標です。

DD00230-008