【LNG スマートサテライト設備・機器仕様】
NO.

●オプション項目

L501

L601

L801

L502

L602

L802

1 貯槽容量 (KL)506080506080

2 貯槽基数

1112223 LNG 備蓄日数

2222224 LNG 気化器能力 (ton/h)

0.45

0.55

0.75

0.90

1.10

1.50

5 LNG 年間使用量 (ton/ 年 )

1620

1980

2700

3240

39605400

6 送ガス圧力 (MPa)

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

7 送ガス温度 (℃ )

0 以上

0 以上

0 以上

0 以上

0 以上

0 以上

8 第 1 種保安物件距離 (m)

21.2

22.6

25.2

21.2

22.6

25.2

9 第 2 種保安物件距離 (m)

14.2

15.1

16.814.215.116.89×99×99×99 × 15

9 × 15

9 × 1510 設置スペース (m × m)
11 油から燃料転換時の CO₂ 削減率

25 〜 26％

お客様のあらゆるニーズにお応えいたします。
必要な設備仕様についても、ご相談ください。
（下記はオプションの一例です）
・バッファタンク（圧力変動防止）・付臭設備
・熱量調整設備
・LNG 冷熱利用
・LNG 貯槽加圧システム
・ローリー車加圧システム
・送ガス圧力対応 ( 中圧、高圧 )・機器の予備機対応・空温式 LNG 気化器対応
・散水設備
・土木工事（接地工事含む）
・窒素設備
・計装空気設備・熱源 ( 温水、蒸気 ) 設備
・照明設備
・監視操作盤グラフィックパネル
・その他配管工事

・コジェネシステム【メンテナンス】【お客様で必要となる設備運転要員】

日常管理 ・・・ 1 日 1 回の日常点検をお願いします。
法定管理 ・・・ 1 年 1 回の保安検査が必要になります。
※設備設置後のメンテナンスについても、弊社にて対応いたします。

高圧ガス製造保安責任者免状を保有し、かつ 1 年以上の実務経験を有する人を、保安技術管理者、保安主任者、保安係員として選任する必要があります。その他資格は不要ですが、保安統括者、保安企画推進者の選任が必要です。

私たちは、IHI グループの一員として人と地球の豊かな未来を創造し続けます。

原子力エネルギー

産業機械

IPC は IHI グループの中核を担うエネルギー・電力分野の建設会社として、製鉄・製紙会社で使用されている巨大な産業機械や、電力・ガス・石油化学などの社会を支えるエネルギー供給に欠かせない施設の設計・貯蔵設備

火力エネルギー製作・建設工事を手がけている会社です。更に、建設後の保守・点検・

IHI Plant Construction Co.,Ltd

設備診断にも、長年培ってきたノウハウと、最新技術を駆使して幅広く対応いたします。
風力エネルギー

土木・建築・環境太陽光エネルギー●許可・認定・指定・登録
特定建設業（特 -28）第 16929 号
許可業種
土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業
人材派遣業（特 13-130134）
一級建築士事務所
電気事業法
ガス事業法
消防法

ISO9001
土壌汚染状況調査指定機関（環境省・大阪府）
労働安全衛生法（ボイラ・圧力容器製造認可）
電気事業法 民間製品認証規格（火力）（砂町事業所）
高圧ガス保安法 大臣認定者（Ｍ管類）

LNG 貯槽× 2 基のレイアウト例

安全に関するご注意
安全に関するご注意〒135-0061〒135-0061
東京都江東区豊洲三丁目1番1号
東京都江東区豊洲三丁目1番1号
豊洲IHIビル
豊洲IHIビルTEL（03）4553-1000（代表）TEL（03）4553-1000（代表）FAX（03）4553-1040
FAX（03）4553-1040
URL URL: http://www.ipc-ihi.co.jp/: http://www.ipc-ihi.co.jp/

連絡先
連絡先
：営業部
：営業部

TEL（03）4553-1007
TEL（03）4553-1007
FAX（03）4553-1042
FAX（03）4553-1042
E-mailE-mail: ipc_lng_satellite@ipc.ihi.co.jp: ipc_lng_satellite@ipc.ihi.co.jp●正しく安全にお使いいただくために、●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
必ず取扱説明書をよくお読みください。

●このカタログの記載内容は2018年2月現在のものです。
●このカタログの記載内容は2018年2月現在のものです。

●カタログに記載の仕様、●カタログに記載の仕様、寸法および外観は、寸法および外観は、改良のため予告改良のため予告なく変更する場合がありますので、なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
あらかじめご了承ください。
●商品の色調は印刷の都合により、●商品の色調は印刷の都合により、実際の色と異なってみえる
実際の色と異なってみえる場合がありますので、場合がありますので、あらかじめご了承ください。
あらかじめご了承ください。
●所在地は変更になる場合がありますのでご了承ください。
●所在地は変更になる場合がありますのでご了承ください。
●IHIおよびシンボルマークは、●IHIおよびシンボルマークは、IHIの登録商標です。
IHIの登録商標です。
●IPCシンボルマークは、●IPCシンボルマークは、IPCの登録商標です。
IPCの登録商標です。

IPC002-00-1802-0000
IPC002-00-1802-0000
FXSS（CK099）
FXSS（CK099）
PrintedPrintedin Japanin Japan

天然ガスシフトおよび分散化貯蔵に最短工事期間 でLNGサテライト設備を！

L N G
スマ ート
サ テ ラ イト

レイアウトフリーと省スペース化を低価格で実現
現地据付工事の工程短縮を実現
LNGスマートサテライトの特長●天然ガスシフトは重要な課題です。
温室効果ガス（CO2）の排出が相対的に少ない天然ガスは化石燃料の中で最もクリーンでかつ世界に広く賦存するエネルギーです。
また、ガス事業者の機能停止が起きた場合に供給が途絶するリスクが顕在化され、分散化への需要も高まってきております。
「LNGスマートサテライト」がリスク対策を含めた天然ガスシフトを実現します。

標準工事工程1. LNGサテライト設備のレイアウトフリーとご用命省スペース化を低価格にて実現

土木着工

LNGサテライト設備には法定の保安距離を設ける必要があります。
工事着工

工事完了

引渡し

１２日間

2. 現地据付、機械工事（重機使用）の工程短縮を実現
3. 様々なご要望にお応えする、オプションを用意

第1種設備距離以上

標準仕様での最短工事日程となります。

学校・病院・劇場・映画館 等〈IHIグループの高い技術力と豊富な経験をスマートなパッケージに納めました。〉
払出し配管標準ブロック●必要敷地面積

第２種設備距離以上

受入配管標準ブロック

・９ｍ×９ｍ・９ｍ×１５ｍ（2基）

一般住宅 等

１０ｍ以上

LNG貯槽

酸素の製造設備

気化器廻り配管標準ブロック

2０ｍ以上

危険物施設

5ｍ以上

温水式気化器
可燃性ガス製造設備●LNGローリー受入
11車／月 〜 ３6車/月●使用するガス量（12.5 t ローリー車想定）

０．
39t/Hr〜１．
25t/Hr

８m以上の離隔距離

必要ユーティリテイ
（お客様にでご用意ください）

電気計装工事の条件※オプション対応可能です。

操作監視盤は、高圧ガス設備から８m以上の離隔距離が必要です。

・アンカーフレーム（サテライトエリア外の設置）

・基礎コンクリート

操作監視盤を設置する場所とサテライトエリアまでの配線ルート

・接地極埋設が必要です。

・杭打ち

・電力・窒素・温水・水（散水用）●操作監視盤基礎工事の概要

8ｍ以上

火気を扱う施設
１ｍまたは両貯槽の最大直径の和の１／４のいずれか大なる距離以上※設置場所の地盤により条件は異なります。
・直接基礎or杭基礎
・杭の本数、深さ

可燃性ガスまたは酸素の貯槽

【LNG スマートサテライト設備・機器仕様】
NO.

●オプション項目

L501

L601

L801

L502

L602

L802

1 貯槽容量 (KL)506080506080

2 貯槽基数

1112223 LNG 備蓄日数

2222224 LNG 気化器能力 (ton/h)

0.45

0.55

0.75

0.90

1.10

1.50

5 LNG 年間使用量 (ton/ 年 )1620

19802700

324039605400

6 送ガス圧力 (MPa)

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

7 送ガス温度 (℃ )

0 以上

0 以上

0 以上

0 以上

0 以上

0 以上

8 第 1 種保安物件距離 (m)

21.2

22.6

25.2

21.2

22.6

25.2

9 第 2 種保安物件距離 (m)

14.2

15.1

16.8

14.2

15.1

16.8

9×9

9×9

9×9

9 × 15

9 × 15

9 × 1510 設置スペース (m × m)
11 油から燃料転換時の CO₂ 削減率

25 〜 26％

お客様のあらゆるニーズにお応えいたします。
必要な設備仕様についても、ご相談ください。
（下記はオプションの一例です）
・バッファタンク（圧力変動防止）・付臭設備
・熱量調整設備
・LNG 冷熱利用
・LNG 貯槽加圧システム
・ローリー車加圧システム
・送ガス圧力対応 ( 中圧、高圧 )・機器の予備機対応・空温式 LNG 気化器対応
・散水設備
・土木工事（接地工事含む）
・窒素設備
・計装空気設備・熱源 ( 温水、蒸気 ) 設備
・照明設備
・監視操作盤グラフィックパネル
・その他配管工事

・コジェネシステム【メンテナンス】【お客様で必要となる設備運転要員】

日常管理 ・・・ 1 日 1 回の日常点検をお願いします。
法定管理 ・・・ 1 年 1 回の保安検査が必要になります。
※設備設置後のメンテナンスについても、弊社にて対応いたします。

高圧ガス製造保安責任者免状を保有し、かつ 1 年以上の実務経験を有する人を、保安技術管理者、保安主任者、保安係員として選任する必要があります。その他資格は不要ですが、保安統括者、保安企画推進者の選任が必要です。

私たちは、IHI グループの一員として人と地球の豊かな未来を創造し続けます。

原子力エネルギー

産業機械

IPC は IHI グループの中核を担うエネルギー・電力分野の建設会社として、製鉄・製紙会社で使用されている巨大な産業機械や、電力・ガス・石油化学などの社会を支えるエネルギー供給に欠かせない施設の設計・貯蔵設備

火力
エネルギー製作・建設工事を手がけている会社です。更に、建設後の保守・点検・

IHI Plant Construction Co.,Ltd

設備診断にも、長年培ってきたノウハウと、最新技術を駆使して幅広く対応いたします。
風力エネルギー

土木・建築・環境
太陽光エネルギー●許可・認定・指定・登録
特定建設業（特 -28）第 16929 号
許可業種
土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業
人材派遣業（特 13-130134）
一級建築士事務所
電気事業法
ガス事業法
消防法

ISO9001
土壌汚染状況調査指定機関（環境省・大阪府）
労働安全衛生法（ボイラ・圧力容器製造認可）
電気事業法 民間製品認証規格（火力）（砂町事業所）
高圧ガス保安法 大臣認定者（Ｍ管類）

LNG 貯槽× 2 基のレイアウト例

安全に関するご注意
安全に関するご注意〒135-0061〒135-0061
東京都江東区豊洲三丁目1番1号
東京都江東区豊洲三丁目1番1号
豊洲IHIビル
豊洲IHIビルTEL（03）4553-1000（代表）TEL（03）4553-1000（代表）FAX（03）4553-1040
FAX（03）4553-1040
URL URL: http://www.ipc-ihi.co.jp/: http://www.ipc-ihi.co.jp/

連絡先
連絡先
：営業部
：営業部

TEL（03）4553-1007
TEL（03）4553-1007
FAX（03）4553-1042
FAX（03）4553-1042
E-mailE-mail: ipc_lng_satellite@ipc.ihi.co.jp: ipc_lng_satellite@ipc.ihi.co.jp●正しく安全にお使いいただくために、●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
必ず取扱説明書をよくお読みください。

●このカタログの記載内容は2018年2月現在のものです。
●このカタログの記載内容は2018年2月現在のものです。

●カタログに記載の仕様、●カタログに記載の仕様、寸法および外観は、寸法および外観は、改良のため予告改良のため予告なく変更する場合がありますので、なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
あらかじめご了承ください。
●商品の色調は印刷の都合により、●商品の色調は印刷の都合により、実際の色と異なってみえる実際の色と異なってみえる場合がありますので、場合がありますので、あらかじめご了承ください。
あらかじめご了承ください。
●所在地は変更になる場合がありますのでご了承ください。
●所在地は変更になる場合がありますのでご了承ください。
●IHIおよびシンボルマークは、●IHIおよびシンボルマークは、IHIの登録商標です。
IHIの登録商標です。
●IPCシンボルマークは、●IPCシンボルマークは、IPCの登録商標です。
IPCの登録商標です。

IPC002-00-1802-0000
IPC002-00-1802-0000
FXSS（CK099）
FXSS（CK099）
PrintedPrintedin Japanin Japan

天然ガスシフトおよび分散化貯蔵に最短工事期間 でLNGサテライト設備を！

L N G
スマ ート
サ テ ラ イト