仕様書

2018.4改定

Page

1 / 5 書類番号 LP-B-A-17X03
承認

照査担当

APPROVAL SHEET

標準仕様書

品名 DEVICE NAME

多結晶太陽電池モジュール
品番 MODEL NAME

LP156*156-P-72-330W

リープトンエナジー株式会社
Leapton Energy Co.,Ltd
神戸市中央区相生町1-2-1
東成ビルディング 6F
電話:078-382-3182 FAX:078-382-3183
www.leaptonenergy.jp

太陽電池モジュール標準仕様書

Leapton Energy Co.,Ltd品名 多結晶太陽電池モジュール
品番 LP156*156-P-72-330WPage

2 / 5 書類番号 LP-B-A-17X03

1 安全上の注意
このたびは、弊社太陽電池モジュールをご使用、ご検討いただきまして誠にありがとうございます。
この標準仕様書は、太陽光発電システムを設計、製作する場合の資料としてご使用ください。
尚、下記使用条件等をご確認の上、ご使用されますようにお願い申し上げます。
① 使用制限事項
高い信頼性が必要とされる以下の用途等にご使用される場合は、太陽電池モジュールの信頼性を確保する為の対策及び事故時の対策を講じた上でご使用下さい。
・ 運送機器(航空機、列車、自動車等)の制御と各種安全に関わるコンポーネント
・ 防災防犯装置
・ ガス漏れ検知遮断機
・ 交通信号機・ 各種安全装置 等② 使用禁止事項
極めて高い信頼性が必要となり、故障が人命に関係するような用途には、太陽電池モジュールをご使用しないで下さい。
・ 原子力制御機器
・ 幹線用通信機器
・ 宇宙機器・ 人命に関わる医療機器 等③ 特殊使用状態
特殊使用状態とは、周囲温度等で標準仕様状態以外の場所でご使用する場合をいいます。
次のような特殊使用状態でご使用することが予めわかっている場合、弊社にご相談下さい。
・ 周囲温度が標準使用状態以外の場合
・ 海水の飛沫がかかるなど潮風を著しく受ける場合
・ 氷雪が特に多い場合
・ 砂塵、塵埃を著しく受ける場合
・ 油蒸気、腐食性ガスを著しく受ける場合
・ 著しい風圧力、その他の荷重等を受ける場合
・ その地特殊な条件下でご使用される場合④ 標準使用状態
周囲温度-４０℃～+８５℃

周囲相対湿度

４０～ ８５％太陽電池モジュール標準仕様書

Leapton Energy Co.,Ltd品名 多結晶太陽電池モジュール
品番 LP156*156-P-72-330WPage

3 / 5 書類番号 LP-B-A-17X03

2 改定履歴
副番
1
2

改定日
Date
2017.10.05
2018.04.01

改定内容 Revise Contents

担当

検認

新規
P.4の最大システム電圧部分に1500V追記

芹川
芹川

韓
韓

太陽電池モジュール標準仕様書

Leapton Energy co.,Ltd品名 多結晶太陽電池モジュール
品番 LP156*156-P-72-330WPage

5 / 5 書類番号 LP-B-A-17X03

8 検査基準出荷品に関しては、全数について下記項目の出荷検査を行います。
・外観検査 (社内規定の出荷検査基準適用)・出力特性検査 (ソーラーシミュレーターを用いた測定にて、電気的特徴の出力特性に適用)
9 表示
太陽電池モジュール裏面にラベル表示します。
10 保証期間

太陽電池モジュール納入後15年以内にモジュール本体、使用材料及び関係部品に弊社の責任に帰する
不具合が発生した場合は、当社の「Leapton Solar太陽電池モジュール（PV Modules）の保証について」に基づき、太陽電池モジュールの修理品又は代替品を納入致します。
但し、太陽電池モジュール表面の色調が製造及び設置後の経年変化により製品個々に異なることがありますが、発電性能には影響ないので製品不具合と致しておりません。
出力に関しては、太陽電池モジュール納入後から10年以内において、規定の出力(下限値)の90%以上であること、また25年以内において規定の出力(下限値)の80%以上であることを保証致します。
次に該当する場合には保証対象外と致しますのでご了承下さい。
①火災、爆発、天災地変により損害や故障が発生した場合。
②①項以外の外来の事故に起因し損傷や故障が発生した場合。
③保管、輸送、取扱い時の不注意により不具合が発生した場合。
④誤った使用、設置に起因する人的、物的損害が発生した場合。
⑤弊社が指定した以外の者によって修理された場合。
⑥乱用、改造、不適当な設置もしくは応用による場合。
⑦太陽電池モジュール本来の目的である発電以外の用途に使用した場合。
11 ご使用上のご注意事項①感電に対するご注意
太陽電池モジュールは、太陽光や照明装置などの人工的な光源の照射を受け発電致しますので、太陽電池モジュールの受光面(表面)に光が照射された状態で配線ユニット内部または引き出しケーブルなどの導体部を素手で絶対に触れないようご注意下さい。
②結線上のご注意
太陽電池モジュールには、裏面にセットされた配線ユニットの端面から専用ケーブルが接続されており、末端には、太陽電池専用防滴コネクターが取り付けてあります。
外部システムあるいは他のコンポーネントとの接続は、設定されているコネクターをご使用されることをお薦めいたします。既設定コネクターを切断したケーブルと延長ケーブル同士を中継圧着端子などで裸線のまま直接接合し絶縁テープなどで外装仕上げすることはお薦め致しません。
12 一般事項

本仕様書の内容及び定めのない事項について疑義が生じた場合には、別途協議させて頂きます。
本仕様書に記載された内容は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

太陽電池モジュール標準仕様書

Leapton Energy Co.,Ltd

40±0.5990±2990±2940±2920±212C部

140±1A部

6912390±1495±211980±17E部

81960±2A

5A'18.5±1156.75±0.52.5±128.5±1

D部

11523410
Cable 1200mm

Cable +1200mm

14R7,5980±15316140±1390±12±0.5

B部
F部

受光面

背面

40±0.5

13A部拡大11A-A'断面990±2

セル相互接続箔
0.25x0.9mm
接続合流帯
0.35x6mm
14 アルミフレーム
2本
1,960x40mm
13 アルミフレーム
2本
990x40mm
12 トレーサビリティラベル
2枚
4
11 排水口16ヶ所
3.2x9mm
10 アース端子取付穴
2ヶ所
8ヶ所
8x12mm小判穴
9 固定用取付穴
正負各一個
8 ケーブル1,200mm
1枚7 銘板1個6 接続BOX
TUV認定品 IP67仕様
1枚0.3mm
5 耐候性バックシート
4 多結晶シリコン太陽電池セル 156.75x156.75mm 6" 72セル
2枚0.5mm
3 EVA
1枚2 低反射高透過性熱強ガラス 1,954x984x3.2mm
1 シリコンゴム系接着剤
材料
仕様
数量番号A32017.09.22 用紙規格
作成日
ページ
尺度
監査
承認
図面番号 LP156*156-P-72-330W
168

70±17.51215

7.5±0.59140±1∅4∅107.5X7.5
70±1

140±13.2

B部拡大

1.6

C部詳細

D部拡大

E部詳細

F部詳細

測定条件

出力特性(代表例)
項目

7.5

R4

公称値

許容差

最大出力(Pm)

330(W) 0~+5%

開放電圧(Voc)

45.2(V)

短絡電流(Isc)

9.55(A)最大出力動作電圧(Vmp)36.8(V)

最大出力動作電流(Imp)

8.97(A)

1.モジュール温度:25C°±2C°
22.放射照度:1000W/m
3.分光分布：AM1.5全天日射基準太陽光設計部署 技術部
21.5±0.2KG
質量
直線寸法または直径の公差∅

15

名称

変更内容
日付
更新履歷
2017.09.22 バスバーの数量は変更

多結晶シリコン太陽光電池モジュール
特記のない限り、すべての寸法単位はmmで表記しています

LP156*156-P-72-330W

この図面の全ての版権はLeapton Solar社帰属します。
当社の同意なくしてこの図面に基づく生産または図面の複製使用をすることはできません。
また、仕様は場合により変更することが有ります。