設計図書等に関する質問及び回答（10/10～10/15受付分）
平成30年10月19日
東総地区広域市町村圏事務組合
件名

広域最終処分場建設工事

№

資料名

1

設計図面

コンクリートピットの図面については、建築の図面内にあるも建築工事図面を参照願います。のを参考にすると考えてよろしいでしょうか。

2

設計書

積算基準（間接工事費）の算出方法をご教示下さい。

ページ

発注仕様書
（浸出水処理3全般施設・管理棟）

4

発注仕様書
（浸出水処理 全般施設・管理棟）

発注仕様書
5 （浸出水処理 全般施設・管理棟）

項目

質問

回答

工事内訳書をご確認ください。

第２節２．処理方式にある水処理方式のうちカルシウム除去と脱塩、汚泥処理一式、脱塩濃縮水処理一式を一つの装置
処理フローは発注仕様書の準拠が基本となで行う方式の採用を考えております。本件、性能発注であり、ります。
浸出水を生物化学的及び物理化学的処理を行い、処理水を受注後の実施設計時の協議には応じます。
散水・循環利用するという目的に合致したものでありますので
尚、濃縮塩のリサイクル又は処理手法を併提案可能と考えますが、よろしいでしょうか。また、本装置のせて検討してください。
採用が可能な場合、稼働時間に関しても提案可能でしょうか。
水処理において維持管理費は後々大きな問題になることが多く、処理方式や処理機械の選定にも影響するものと思料し 維持管理費の提示は出来ません。
ます。参考として維持管理費の提示は可能でしょうか。
ご理解の通りです。
浸出水処理施設・管理棟の建屋について、平面図上の外形
なお、平面図上の浸出水処理施設・管理棟とP71に管理棟主要諸室面積が示されているだけですが、外の外形は参考であり、本施設の維持管理上形内に収まるようであれば建築面積、建屋高さ、水槽掘削深の動線等を考慮した上での提案を妨げるもさなどは自由に計画してよろしいでしょうか。のではありません。

件名

広域最終処分場建設工事

№

資料名

ページ

6

発注仕様書
（浸出水処理施設・管理棟）

5(9)蒸発乾燥設備のうち、フレコンパックを移動させたり、積み(9)蒸発乾燥設
ホイストレール等設備は本工事に含みます
あげる設備（ホイストレール、フォークリフト等）は本工事に含備が、フォークリフト等の重機は含みません。
まれますか。

7

発注仕様書（浸出水処理施設・管理棟）

65)敷地周辺設 5)敷地周辺設備 (1)電気において、高圧受変電盤は屋外設屋内設置を基本とします。
備置（フェンス）でよろしいでしょうか。

発注仕様書
8 （浸出水処理施設・管理棟）

15

４.予備品、消耗品及び工具等において、1)施設引き渡し後、４.予備品、消 おおよそ2年間に交換または補充を必要とする予備品及び消リストを提出いただき、実施設計時に協議に耗品及び工具 耗品と記載がありますが、そのうち、劣化するため保管が効より決定します。
等
かないオイル、計装機器の電極等は納入の対象外と考えてよろしいでしょうか。

発注仕様書（浸出水処理施設・管理棟）

18

第６節 処理時間において、法律上無人での自動運転が可
第６節 処理能である蒸発乾燥固化設備であれば２４時間／日としてよろ 発注仕様書の通りとします。
時間
しいでしょうか。

発注仕様書
10 （浸出水処理施設・管理棟）

18

第８節 土木・建築様式において、搬入車両の管理は管理棟
第８節 土木・で行うと記載がありますが、トラックスケールによる計量管理 実施設計時に協議により決定します。
建築様式用のソフトフェアに関する条件はありますか。

20

第１節 設備共通仕様 6.メンテナンスにおいて、メンテナンス用のホイスト、チェーンブロック及びIビーム、フックを必要な箇 ホイストレールの設置を基本としますが、設第１節 設備所に設けるものとするとありますが、ホイストレールの設置が 置が困難な場合には実施設計時に協議によ
共通仕様
困難な場合、巻き上げ式の吊上げ装置を備品で納入すること り決定します。
で代用してもよろしいでしょうか。

9

発注仕様書
11 （浸出水処理施設・管理棟）

項目

質問

回答

件名

№

広域最終処分場建設工事
資料名

発注仕様書
12 （浸出水処理施設・管理棟）

ページ

27

発注仕様書
13 （浸出水処理施設・管理棟）

30
3234発注仕様書
14 （浸出水処理施設・管理棟）

34

発注仕様書
15 （浸出水処理施設・管理棟）

41
43
44

発注仕様書
16 （浸出水処理施設・管理棟）

発注仕様書
17 （浸出水処理施設・管理棟）

項目

質問

回答

3)第1凝集沈殿槽トラフノッチにおいて、トラフをコンクリート製
3)第1凝集沈殿
ではなく施工もしやすくコストダウンにつながるPVC製等への 実施設計時に協議により決定します。
槽トラフノッチ変更は認められますか。
P30、P32、P34の第1接触ばっ気槽接触材支持具他について、「②支持具は上部より取り外し可能な構造とすること」とありますが、上部とはスラブ上を示すのでしょうか。その場合、メンテナンスが可能な構造で提案願います。
槽上部は全面開口とする必要があり、スラブ上部を有効利用できなくなります。必要時は水槽の水位を下げ、槽内に降りてから取り外す方法でもよろしいでしょうか。

1)脱窒槽

1)脱窒槽において、③下部逆洗管等への維持管理が行えるように配慮する、と記載がありますが、目詰まりした場合に洗 ご理解の通りです。
浄ができるように配慮する、という思想でよろしいでしょうか。
P41,P43,P44での5-4 第2凝集沈殿槽設備 1)第2凝集沈殿
処理フローは発注仕様書の準拠が基本とな
槽～3)第2凝集沈殿槽トラフノッチおよび、6-1ろ過処理設備
ります。
1)ろ過原水槽～4）砂ろ過逆洗ポンプの設備に代え、膜分離
尚、受注後の実施設計時の協議には応じま槽を設け、MF膜による膜分離に変更することで省スペース化す。とコストダウンを提案することは可能ですか。

50

7-1消毒設備 1)消毒槽について、水処理後の処理水は散水・循環利用するという目的に対して、塩素消毒は不要ではないでしょうか。点検口をグレーチングとすると、塩素ガスに7-1消毒設備
No.15に示す回答の通りです。
よる室内設備の腐食劣化が懸念されます。また、消毒器が固形塩素溶解式では、処理水の塩素濃度を200mg/L以下とするための管理も難しくなります。

51

7-2循環設備について「処理水は被覆施設の散水用水ピット内に送水すること」とありますが、散水用水ピットとは機械図7-2循環設備消火水槽に該当します。
面にある消火水槽のことですか。それ以外の場合は、どれを指すのかご教示下さい。

件名№

広域最終処分場建設工事
資料名

ページ

項目

質問

回答

58

1)汚泥濃縮槽～4)濃縮汚泥槽汚泥引抜ポンプにおいて、第1凝集沈殿槽の沈殿物である、炭酸カルシウムは比重が大き
第９節 汚泥 く、濃縮槽で濃縮すると固液分離が著しく、配管内で固着し、No.15に示す回答の通りです。
処理設備 通常の一軸ねじ式ポンプでは揚泥できなかった経験があります。そのため、汚泥量等を計算の上、不要であれば濃縮設備をなくし、汚泥貯留槽への直送でもよろしいでしょうか。

発注仕様書
19 （浸出水処理施設・管理棟）

60

9)脱水汚泥貯留装置 （1）型式において、「鋼板製ローラーゲート式」と記載がありますが、駆動部が多いため維持管理
9)脱水汚泥貯 性を考慮し、カットゲート方式に変更し、ケーキの飛散防止はNo.15に示す回答の通りです。
留装置
カーテンで対応することも可能でしょうか。また、予定されている脱水ケーキ搬出車両の荷台高さ、外形寸法をご教示ください。

発注仕様書
20 （浸出水処理施設・管理棟）

75

1)計装機器1)計装機器(1)流入流量計について、潜水電磁式と記載がありますが、浸出水取水ポンプ吐出管に設ける、電磁流量計で 可とします。
よろしいでしょうか。

発注仕様書
21 （浸出水処理施設・管理棟）

75

1)計装機器1)計装機器(6)放流流量計について、潜水電磁式と記載がありますが、循環ポンプ吐出管に設ける、電磁流量計でよろし 可とします。
いでしょうか。

1)計装機器1)計装機器(7)導電率計、塩素濃度計、pH計（モニタリングシステム監視用）とありますが、モニタリング井戸の水質測定の p82.5に記載のモニタリング井戸での測定項ことですか。その場合、P82 5.モニタリング井戸中の水質測 目は、導電率計、塩素イオン濃度計、pH計と定の項に記載されている「導電率または塩化物イオン濃度」 します。と計測項目が異なっています。

発注仕様書
18 （浸出水処理施設・管理棟）

発注仕様書
22 （浸出水処理施設・管理棟）

75

件名

広域最終処分場建設工事

№

資料名

ページ

項目

質問

回答

23

特記仕様書

8

土壌汚染対策法に基づく調査・諸手続きは既に完了してお11)土壌汚染対
平成30年11月下旬までに土壌汚染対策法にり、契約後は速やかに着工が可能だとの理解で良いでしょう
策法基づく届出は完了予定です。
か。

24

特記仕様書

9

工事説明用パンフレットの数量が「適宜」となっています。必17)工事説明用 要部数を具体的にお示しください。また、「完成図書」の扱い 部数は２００部としてください。
パンフレット になっていますので、作成時期は竣工時と考えて良いでしょう 作成時期は工事着手時を予定しています。
か。

25

特記仕様書

28

「長繊維不織布の表面は同一色のものとする」とありますが、（2）シート保護
遮水工壁面部の長繊維不織布の色は統一し何と同一色なのでしょうか。短繊維不織布と同一色なのでしょ材てください。
うか。

特記仕様書

31

仕様を満足する電気式のシステムであれば７．漏水検知シ 漏水検知システムは、仕様を満足する電気式のシステムであ 方式等は任意ですが、これまでの実績をふステムれば方式等は任意でしょうか。
まえた耐久性等を証明するデータ等を提出していただきます。

27 土木設計図面

39/99

遮水シート工において、遮水シート工の１型・２型・３型の取り合い部がフラットバーおよびコンクリートアンカーで壁面に固遮水シート工定するよう図示されています。遮水シートの貫通部が生じま フラットバー固定は天端のみです。
構造図(2)
すが、この部分の詳細な構造図をご提示いただけないでしょうか。

26

28

数量計算書
【土木】

33.1遮水工

数量計算書（土木）数量総括表3.2固定工および遮水工数量計算書
シート固定工の数量が289mとなっておりますが、遮水シート工3型の壁部（天端）の延長となっており、壁面上に設置され No.27に示す回答の通りです。
る１型・２型・３型の取り合い部の固定工の延長が計上されておりません。
数量をご提示頂けないでしょうか。

件名№

広域最終処分場建設工事
資料名

発注仕様書
29 （浸出水処理施設・管理棟）

発注仕様書
30 （浸出水処理施設・管理棟）

発注仕様書
31 （浸出水処理施設・管理棟）

ページ

項目

質問

回答

7

1.適用範囲9

引渡しは工事竣工後とされ、工事竣工とは「第1章第7節記載の工事範囲すべての完了と同第4節記載の試運転を終了した時点」とありますが、第1章第7節 工事範囲 6.その他 ３）には「性能試験」の記載があります。性能試験を行うには流ご理解の通りです。
入原水が計画水質並びに計画水量にほぼ到達することが前性能試験は施設引渡し後、浸出水原水水質
第5節 引渡し 提条件ですが、埋立処分が始まって一定期間が経過しなけが所定の水質に達した時点で行うこととしまれば前提条件を満たさないものと思われます。つきましては、す。
性能試験は施設引渡し後に行われるものとして、工事竣工とは「第1章第7節記載の工事範囲すべての完了（ただし性能試験を除く）と同第4節記載の試運転を終了した時点」との理解でよろしいでしょうか。

9「本施設」とは浸出水処理施設に限定されますか。或いは処分場施設（本工事）を含みますか。
部分引渡しはありません。したがって、最終
第5節 引渡し 含まない場合は、引渡し時期が処分場施設と浸出水処理施 処分場施設と浸出水処理施設・管理棟と合設で異なる可能性(部分引渡し等)があるということでしょう
わせた一括で引渡しとします。
か。

「第１章第３節１．適用範囲」に記載されてい「設備図書」とは、「設計図面」のうち本施設に関するものとのる、「設備図書」は「本仕様書」に読み替えて理解でよろしいでしょうか。
ください。

発注仕様書
32 （浸出水処理施設・管理棟）

9

1.保証期間「本施設の保証期間は正式引渡し後2年間」との記載がありますが、第5節「引渡し」と本節「正式引渡し」は同じ意味でしょご理解の通りです。
うか。
違いがあれば、施設の帰属の観点も含め、ご教示下さい。

発注仕様書
33 （浸出水処理施設・管理棟）

9

1.保証期間水質保証について、「原水が所定の水質に達した時点」との明確な時期の想定はありません。
記載がありますが、どの時期を想定されていますでしょうか。

件名№

広域最終処分場建設工事
資料名

ページ

項目

9

1.保証期間水質保証についての保証期間も、性能試験の実施時期に関No33に示す回答の通りです。
わらず、「正式引渡し後2年間」との理解でよろしいでしょうか。

10

3.性能試験

性能試験の時期についてはNo33に示す回答「直ちに性能試験の実施できない場合等」との記載がありまの通りです。
すが、この「直ちに」とは具体的にはどの程度の期間と考えれまた、施設引渡しから性能試験までの施設ばよいのか、（受注者負担とされる、性能試験の実施・確認立の運転に伴い生ずる費用については組合の証するまでの経費の積算に必要な情報になるため）ご教示下負担となります。なお、性能試験時の費用はさい。
受注者負担となります。

10「性能試験運転等正式引渡し迄の、薬品、電気、ガス等の料金、汚泥の搬出その他すべては、受注者の負担とする」との施設引渡し迄に生じた費用については工事
5）経費分担 記載がありますが、竣工後の処分場施設（本工事）の用役費の受注者負担とします。
（電気、水道等、埋立施設に関わる全ての経費）も含まれます
か。

発注仕様書
37 （浸出水処理施設・管理棟）

16

貴組合への提案・検討は契約後、との理解でよろしいでしょう
ご理解の通りです。
5.乾燥塩の処 か。
提案の内容については追加費用の生じない理手法の検討 その場合、入札見積価格には、提案によって採用された場合手法をお願いします。の必要機器費等を含めないとの理解でよろしいでしょうか。

発注仕様書
38 （浸出水処理施設・管理棟）

17

管理棟の生活雑排水は浄化槽で処理後、水処理施設の原水第1節 計画処
槽に流入しますが、この水量を含めて10m3/日との理解でよ ご理解の通りです。
理量
ろしいでしょうか。

17「広域ごみ処理施設整備及び運営事業 要
処理水の水質条件を満たすように設計するためには定量的
第２節 計画求水準書 第Ⅰ編 設計・建設業務編」中、な原水水質（重金属類）の規定が必要なため、第2節での計
原水水質
p11「溶融飛灰処理物の溶出基準」を参考に
画原水水質に重金属類に関する水質条件をご教示ください。
設定してください。

発注仕様書
34 （浸出水処理施設・管理棟）

発注仕様書
35 （浸出水処理施設・管理棟）

発注仕様書
36 （浸出水処理施設・管理棟）

発注仕様書
39 （浸出水処理施設・管理棟）

質問

回答

件名

№

広域最終処分場建設工事
資料名

発注仕様書
40 （浸出水処理施設・管理棟）

ページ

項目

質問

回答

651）水槽配置計 実施設計が承認された場合、「最良なもの」であると認められ 承認行為の一環となりますので、「最良なも画るとの理解でよろしいでしょうか。の」であるとの判断とはなりません。

発注仕様書
41 （浸出水処理施設・管理棟）

75(1)の内容は、① グラフィックパネル（簡易式）
ご理解の通りですが、集中監視操作の詳細
2)中央監視シ② 中央監視操作盤（デスク形）の内容については、実施設計時に協議によステム③ タッチパネル式PCり決定します。のいずれかを設置すれば良いとの理解でよろしいでしょうか。

発注仕様書
42 （浸出水処理施設・管理棟）

75(3)に非常通報装置（通報項目8以上）とありますが、処分場か
2)中央監視シ
詳細については、実施設計時に協議によりらの異常警報（ガス検知器、漏水検知器等）は含まれている
ステム決定します。のでしょうか。

43

特記仕様書

15

「雨水排水以外は下流河川等へ排水できないものとする」と 工事域内の土壌・地下水汚染を起こさないこ
第３３節 仮設 の記載がありますが、工事期間中の水槽の水張試験等の後 と、工事域外に迷惑がかかる濁水や高ｐH値
電気・他に発生する大量の不要水は適切な処理後、粉塵防止等の場 等の汚水を流出させないことを前提に可とし内散水に利用してもよろしいでしょうか。
ます。

44

特記仕様書

15

「雨水排水以外は下流河川等へ排水できないものとする」と第３３節 仮設の記載がありますが、工事期間中の排水は適切な処理後、電気・他最寄りの下水管に放流することは可能でしょうか。

45

特記仕様書

15

「工事に伴う汚水や生活雑排水等は受注者が責任をもって処第３３節 仮設理するものとする」とありますが、浄化槽等での処理水は最寄 No44に示す回答の通りです。
電気・他りの下水管に放流することは可能でしょうか。

下水道管への放流は不可とします。

件名

広域最終処分場建設工事

№

資料名

ページ

46

特記仕様書

15

「工事に伴う汚水や生活雑排水等は受注者が責任をもって処第３３節 仮設理するものとする」とありますが、浄化槽等での処理水は場内 不可とします。
電気・他散水に利用してもよろしいでしょうか。

42

電話（局線1回線：発注仕様書）、インターフォン（管理棟に設第２０節 広域置）とありますが、発注仕様書にはインターフォンの記載があ 管理棟への来客時の対応としてインターフォ処分場工事区りません。発注仕様書P75に記載の場内電話と同じでしょう ンを設置してください。
分
か。違うのであればその用途をご教示ください。

47

特記仕様書

項目

質問

回答

48

特記仕様書

42

電話、インターフォンについて、「電気設備図【建築】図面番号AE-12」の電気室内に別途工事として電話機が1台記載され第２０節 広域ていますが、これは場内電話でしょうか、それともインターフォ
処分場工事区実施設計時に協議により決定します。
ンでしょうか。それとも外線につながるものでしょうか。また、分
数量は処分場施設内に1台で固定と考えてよろしいでしょうか。

49

特記仕様書

42

第２０節 広域 「LAN」の工事区分が水処理施設工事所掌として記載されて浸出水処理施設・管理棟工事の所掌として、処分場工事区 いますが、発注仕様書に記載がありません。用途をご教示下管理棟のPC用のLANを設置してください。
分
さい。

50

特記仕様書

42

第２０節 広域 「スピーカー」の項目には「管理棟に設置」との記載がありま処分場工事区 す。発注仕様書P75には場内放送について記載があります分が、この場合「場内」とは管理棟内との解釈でしょうか。

埋立地内も含みます。

件名№

広域最終処分場建設工事
資料名

ページ

項目

質問

回答

51

特記仕様書

42

「スピーカー」の項目には「管理棟に設置」との記載があります。「電気設備図【建築】図面番号AE-12」にはホーン型ス
第２０節 広域
ピーカーが別途工事として8台記載されていますが、これは区処分場工事区ご理解の通りです。
分表の記載とは異なり、水処理設備工事所掌との理解でよろ分しいでしょうか。また、8台は数量固定と考えてよろしいでしょうか。

52

特記仕様書

42

第２０節 広域 漏水検知システムについて、水処理施設工事の所掌として、 配線工事は土木工事に含まれています。
処分場工事区 PC設置場所の確保とありますが、配線配管工事は土木工事 配管工事は浸出水処理施設・管理棟工事に分の積算に含まれているのでしょうか。
含まれています。

42

ガス検知器の所掌（ガス検知器、パトライトの設置）は建築工
第２０節 広域事となっていますが、電気設備図【建築】図面番号AE-12で処分場工事区建築工事に含まれています。
は、ガス検知器盤と回転灯は別途工事となっています。どち分らが正しいでしょうか。

53

54

特記仕様書

意匠図
【建築】

「ガス濃度値は『ガス濃度監視制御盤』に表示されると共に、管理棟設置の中央監視盤の液晶モニター（TFTカラー液晶）へ同時に異常を知らせます。」との記載があります。管理棟の中央監視盤の部分は、特記仕様書P42「広域最終処分場工事区分」のガス検知器の項目には水処理施設工事の所掌に図面「管理棟設置の中央監視盤の液晶モニター
ガス濃度監視 該当がありませんが、発注仕様書P75-２）-（3）の異常通報装番号（TFTカラー液晶）へ同時に異常を知らせま
警報システム 置（通報項目８以上）に含まれるとの理解でよろしいでしょう
A-27
す。」については、不要です。
か。
この場合、異常通報装置は別の装置ではなく、中央監視盤機能に含まれているのでしょうか。
また、処分場から管理棟への配線工事は水処理施設工事の内訳に含めるのでしょうか。

件名

№

55

広域最終処分場建設工事
資料名

機械設備図
【建築】

ページ

項目

質問

回答

中程にある平面図で、消火水槽から外部へ80Aの排水管で図面
桝を経て別途工事所掌へ流れる系統がありますが、ここ以外浸出水処理施設の原水槽へ戻すオーバーフ
番号 換気・散水・消 には特記仕様書にも発注仕様書にも記載がありません。
ロー管を設置してください。浸出水処理施設・AM火設備図 消火水槽のオーバーフロー系統と思われますが、水処理施管理棟工事の内訳に見込んでください。
10設の原水槽へ戻すとの理解でよろしいでしょうか。その場合、どこの見積内訳に含めばよろしいでしょうか。

56「処分場内の火災受信盤から管理棟の副受信機へ全表示点
図面
電気設備図
自動火災報知 数を送る（別途工事）」と記載されていますが、副受信機の設番号ご理解の通りです。
【建築】
設備系統図 置・配線工事は水処理設備工事に含まれているとの理解でよ
AE-13
ろしいでしょうか。

57

電気設備図
【建築】

図面
端子盤仕様（HT-1）に「その他 20P」とありますが、その内容 将来対応で必要となった場合の予備用として番号 設備系統図と配線所掌をご教示下さい。
計画しています。
AE-02