第２０回需給調整市場検討小委員会
資料４

需給調整市場三次調整力①の取引規程等に関する意見募集の結果について
２０２０年１２月１１日
北海道電力ネットワーク株式会社

中部電力パワーグリッド株式会社

中国電力ネットワーク株式会社

東北電力ネットワーク株式会社

北陸電力送配電株式会社

四国電力送配電株式会社

東京電力パワーグリッド株式会社

関西電力送配電株式会社

九州電力送配電株式会社

本日の報告2○ 2022年度より需給調整市場で取引される三次調整力①は、第17回本小委員会（6月12日）で市場設計に関する検討を一旦完了し、市場運営者である一般送配電事業者にて市場開設に向けた準備を進めることとなった。

○ これを受け一般送配電事業者は三次調整力①の取引規程を策定し、事業者向けオンライン説明会を開催（9月9日）するとともに、参入予定事業者から広く意見を募集した（9月1日〜10月9日）。
○ また、第19回本小委員会（9月29日）で、参入リソースと通信線の関係性等について追加整理された事項を取引規程に反映し、改めて意見を募集した（10月23日〜11月6日）。
○ 意見募集結果および意見を踏まえ取引規程に反映すべき事項等について整理したため、報告する。
【スケジュール】
意見募集

意見集約・反映方法の検討（39日間）

取引規程等への反映方法検討

9/1 9/9
説明会開催

9/29

10/9制
定

意見反映

追加整理を受けた
意見募集

10/23

第19回本小委員会
需給調整市場への参入に関する事業者からの問い合わせ
およびこれまでの整理を踏まえた対応について

11/6

11/26
細分化作業会

12/10

12/11

２月上旬予定需給調整市場システム操作説明会

第20回本小委員会
三次調整力①の取引規程等に関する意見募集の結果について

１ 取引規程と取引ガイドの構成

3○ 三次調整力①の「取引規程」と「取引ガイド」の追加策定にあたり、構成や内容は以下の通り。
【取引規程】 商品によらない共通的な内容と商品によって扱いが異なる内容を分けて記載することで可能な限り重複を避けた簡潔な文面とするため、本則と商品ごとの別冊の構成とする。
【取引ガイド】 商品ごとの留意点を一連で確認できるよう、商品ごとの構成とする。
【三次調整力②】【三次調整力①追加後】

2020年1月制定

2021年2月制定予定※三次調整力②について規定※三次調整力①と三次調整力②について規定

取引規程 本則
取引規程

取引ガイド

取引規程 別冊（三次調整力①）

取引ガイド（三次調整力①）

取引規程 別冊（三次調整力②）

取引ガイド（三次調整力②）

本則
商品によらず記載が共通となる内容[例]総則・雑則

別冊※取引ガイドには、取引規程
本則の共通的な内容を含む

商品によって扱いが異なる内容[例]事前審査、入札方法、アセスメント

4（余白）

２ 三次調整力①の取引規程の追加策定に伴う変更箇所(1)
取引規程本則第１章 総則第１条（目的）第２条（定義）
第３条（休業日・営業日および営業時間）
第２章 取引共通
第４条（取引会員資格）
第５条（資産上の要件）
第６条（欠格事由）
第７条（加入手続）
第８条（審査手続および取引会員資格の取得）
第９条（任意脱退）
第10条（当然脱退）
第11条（脱退の効果）
第12条（取引資格）
第13条（リソース等が満たすべき要件）
第14条（電力制御セキュリティの確認）
第15条（システム売買方式による取引等）
第16条（禁止行為）
第17条（需給調整市場システムへのデータ登録）第18条（調整電力量料金に適用する単価の登録）
第19条（需要家リスト・パターンの登録）第20条（規程類の遵守）
第３章 事前審査
第21条（性能確認）
第22条（確認項目）
第23条（性能データに関わる提出資料）
第24条（実働試験の実施方法）
第４章 取引の実施
第25条（取引）第26条（取引対象のΔｋＷ）
第27条（取引の実施方法）
第28条（実施日）
第29条（ΔｋＷの入札単位）
第30条（入札受付時間）
第５章 入札第31条（入札方法等）

取引規程別冊（三次調整力②）

取引規程別冊（三次調整力①）

赤字部分が三次調整力①の取引規程の追加策定に伴う意見募集の対象※ 本則と別冊（三次調整力②）は、対象の条のうち変更点の箇所
第３章 事前審査
第21条（性能確認）
第22条（確認項目）
第23条（性能データに関わる提出資料）
第24条（実働試験の実施方法）
第４章 取引の実施
第25条（取引）第26条（取引対象のΔｋＷ）
第27条（取引の実施方法）
第28条（実施日）
第29条（ΔｋＷの入札単位）
第30条（入札受付時間）
第５章 入札第31条（入札方法等）

第３章 事前審査
第21条（性能確認）
第22条（確認項目）
第23条（性能データに関わる提出資料）
第24条（実働試験の実施方法）
第４章 取引の実施
第25条（取引）第26条（取引対象のΔｋＷ）
第27条（取引の実施方法）
第28条（実施日）
第29条（ΔｋＷの入札単位）
第30条（入札受付時間）
第５章 入札第31条（入札方法等）

5

２ 三次調整力①の取引規程の追加策定に伴う変更箇所(2)6

取引規程本則

取引規程別冊（三次調整力②）

取引規程別冊（三次調整力①）

第６章 約定処理
第32条（約定）
第33条（約定の通知）
第34条（計画等の提出）
第７章 調整の実施
第35条（調整の実施の原則）
第36条（約定した発電機または需要家リスト・パターンの差替え）
第37条（発電機または需要家リスト・パターンにおけるトラブル対応）
第38条（ΔｋＷの供出協力）
第８章 アセスメント
第39条（アセスメント）
第９章 ペナルティ
第40条（ペナルティ）
第41条（アセスメント要件不適合時の対応）
第１０章 精算第42条（電力量の計量）第43条（調整電力量の算定）第44条（料金の算定期間）
第45条（決済の対象）
第46条（支払義務の発生）
第47条（事業税相当額）
第48条（消費税等相当額）
第49条（単位および端数処理）第50条（料金等の授受）第１１章 違約処理
第51条（違約処理）
第52条（取引停止）
第53条（違約者の入札の扱い）
第１２章 雑則
第54条（知的財産権の取扱い）
第55条（取引情報の機密保持）第56条（掲示事項）
第57条（市況の報告）
第58条（システム障害の特例措置）
第59条（市場運営者の免責）第60条（臨機の処置）
第61条（言語）第62条（改定）
第63条（反社会的勢力の排除）
第１３章 売買手数料
第64条（売買手数料）

第６章 約定処理
第32条（約定）
第33条（約定の通知）
第34条（計画等の提出）
第７章 調整の実施
第35条（調整の実施の原則）
第36条（約定した発電機または需要家リスト・パターンの差替え）
第37条（発電機または需要家リスト・パターンにおけるトラブル対応）
第38条（ΔｋＷの供出協力）
第８章 アセスメント
第39条（アセスメント）

第６章 約定処理
第32条（約定）
第33条（約定の通知）
第34条（計画等の提出）
第７章 調整の実施
第35条（調整の実施の原則）
第36条（約定した発電機または需要家リスト・パターンの差替え）
第37条（発電機または需要家リスト・パターンにおけるトラブル対応）
第38条（ΔｋＷの供出協力）
第８章 アセスメント
第39条（アセスメント）

赤字部分が三次調整力①の取引規程の追加策定に伴う意見募集の対象※ 本則と別冊（三次調整力②）は、対象の条のうち変更点の箇所

[参考] 三次調整力①取引規程 オンライン説明会の概要（実績）○ 開催日時2020年9月9日（水）13:30〜15:20○参加者

44事業者（179名）○ 説明内容1. 三次調整力① 取引規程
・市場の概要・取引規程本則および別冊の構成
・市場参入要件・具体的な方法と注意事項
2. 需給調整市場に関する受付窓口の設置
3. 需給調整市場システム運用開始までのスケジュール等
4. 早期提出された質問（7問）への回答＜ 説明会の様子 ＞

7

３ 本小委員会で追加整理を受けた事項の追加意見募集
第19回本小委員会（9月29日）で整理された事項を取引規程に反映し、改めて意見募集。
○ 期間

2020年10月23日〜11月6日（15日間）○ 対象

取引規程（本則、別冊(三次調整力①)、別冊(三次調整力②) ）変更箇所

1. 余力活用契約を締結していない発電機が専用線を用いての参入は可能
2. DSRが専用線を用いての参入は可能
3. 発電機が簡易指令システムを用いての参入は可能

出所）第19回需給調整市場検討小委員会（2020年9月29日）資料3より抜粋

8

４ 意見募集結果

9○期間：2020年9月1日〜10月9日（39日間）、 10月23日〜11月6日（15日間）○対象：取引規程（本則、別冊(三次①、三次②) ）、取引ガイド(三次①、三次②)○ 実施方法：ホームページで意見を募集、専用意見提出フォーマットにより意見を受領○件：58件（7事業者） ＜56件（7事業者）+ 追加整理 2件（2事業者）＞

数＜意見対象＞＜関連種別＞

三次②
10件

本則

需要リソースに6件

関する事項
6件
発電リソースに取引ガイド

別冊
取引規程

関する事項

三次①

21件

9件

12件

37件
別冊三次②
三次①

共通事項 43件

3件

27件

合計58件

合計58件

５ 提出意見に対する対応10貴重なご意見を多数いただき、ありがとうございました。ご意見への対応は以下の通り。
○ ご意見を分類すると、「要望 16件」「質問・確認 35件」、取引規程等への「記載漏れ等 7件」。
「要望」：制度設計の趣旨に適合し、運用上の支障が想定されないものは、取引規程等に反映。
それ以外は、反映できない理由を付して回答を公表。
「質問・確認」、「記載漏れ等」：取引規程等をわかりやすく改善するなど修正。

○ 全てのご意見に関する回答をホームページ上で公表し、理解促進を図る。
意見58件の全てに対して、送配電網協議会のホームページ上に回答を公表。
https://www.tdgc.jp/jukyuchoseishijo/outline/business.html

合計58件

６ 「要望」への対応案（１）11○ 「要望 16件」は内容を確認し、9項目に大別。それぞれの対応案は以下の通り。
○ 運用方法に変更があるなど、事業者へ周知が必要な3項目を、１３〜１５スライドで紹介。
No

要望

対応案

反映可否

三次②の入札時に、三次①の約定結果を加味して、供出できない量が入札できないようシステムチェックを 費用増加なくシステムチェック機能の実装が可能なため、需給調整市場１設けてほしい。
システムに入札時のチェック機能を設ける。（13スライド）（三次①1件、三次②1件、1事業者）○

託送用の計量器の異常だけでなく、取引会員が用いる計量器の異常による不整合についても供出電力の２再算定を実施してほしい。
（三次①2件、三次②2件、1事業者）○

取引会員が設置した応動評価用計量器の異常による不整合も、属地の一般送配電事業者が認めた場合、代用データによってアセスメントⅡを行う。なお、不正防止のため、計量器の異常を証する書類の提出を求める場合がある。（14スライド）

システム構成上、需要家リスト・パターンごとに基準値の設定方法を選択できないため、１事業者に２つの系統コードを付与し、事前予測型と需要家リスト・パターンごとに、基準値の設定方法を○直前計測型の基準値設定を用いた需要家リスト・パターンを同時に運用
3 直前計測型・事前予測型から選択できるようにしたい。
別案で可能とする（２つの系統コード間で重複した需要リソースは登録不可）。
（三次①1件、1事業者）
対応
また、利便性を考慮し、１つの系統コードに登録できるパターン数を最大10から、最大20パターンに拡大する。（15スライド）
計量器の計測誤差や異常等を認めない場合の扱い4 について明記してほしい。
（三次①1件、三次②1件、1事業者）
5

取引会員から提出される計測値と実績電力量の乖離が、実績電力量の10％程度以内であることを確認し、提出データの妥当性が確認できなかった場合は、アセスメント不適合とする等の措置の実施を、取引規程、取引ガイドに明記する。

全量約定されなかった場合も約定量0を通知するか、 需給調整市場システムで約定処理の完了を全ての取引会員に通知約定処理完了を通知してほしい。（三次①1件）する。これをもって約定量を確認いただきたい。

○○

６ 「要望」への対応案（２）
No

要望

12
対応案

アセスメントⅠの約定単価が同一かつ既に評価を行っ ΔkW約定単価が同一の場合は、既に評価を行った約定分のみ控除。
た約定分に関する控除ΔkW約定量の考え方を取引 ΔkW約定量としてアセスメントⅠの供出可能量の式から差し引く。どちら
6ガイドに記載してほしい。（三次①1件、三次②1件、 が不適合でもペナルティ料金としては同等の金額になる。取引ガイドにこの1事業者）
内容を反映する。

反映可否○

大規模電源脱落などで、アセスメントⅡ不適合の要因がGF運転機能の大規模電源脱落などでGF影響を除くことができなかっ応動であることをシステムで正しく断定することは、技術的に困難なため、た場合、取引会員の申出により協議を行うとあるが、△一般送配電事業者で判定不可。現時点では、その応動を取引会員で7 取引会員が周波数変動等を把握することは困難であ
将来確認いただく必要があるため、取引会員の申出を必要とする。
ることから、一般送配電事業者にて判定をお願いした
課題
今後、一次調整力の検討時で、GF成分の切り分けに関する新たな方法い。(三次①2件、2事業者)を見出せば、一般送配電事業者での判定も検討する。
ご案内のとおり、2021年3月31日の取引開始に向けて開発中の需給△入力支援ツールで作成したデータをzip圧縮したもので 調整市場システムは、xml形式での登録としており、zip圧縮したファイル
8
将来登録したい。（三次①1件、1事業者）の登録には対応していない。今後、利用者のニーズや必要性等を勘案し、課題運用開始後のシステム改修について検討する。
発電リソースに対し、「約定した商品ブロックの１時間前から当該約定した商品ブロック終了時刻に亘る１分発電計画電力」を提出させる規定となっているが、9 発電リソースは、発電計画に整合した基準値を提出することになっているため、約定した商品ブロックの１時間前の１分発電計画電力は不要としたい。
（三次①1件、1事業者）

簡易指令システムで指令する発電機は、需要リソースと同様に指令のない時間帯で事前に調整力を適切に供出できるか否かを確認するため、約定ブロックの１時間前から１分発電計画電力の提出を求めていた。
広域機関に提出される発電計画を用いて応動の可否を確認するため、約定ブロックの１時間前からの提出は不要とし、約定ブロックの３時間の提出とする。

○６-1 主な「要望」への対応案 No.1

13

【要望】
三次②の入札時に、三次①の約定結果を加味して、供出できない量が入札できないよう、システムチェックを設けてほしい。（エラーを表示するなど、システム化してほしい）【対応案】
三次②で入札できる量は、三次②供出可能量から三次①約定量を差し引いた量までとする。需給調整
市場システムにチェック機能を実装し、各リソースの入札に関してチェックする。
三次②入札量の総和≦三次②供出可能量ー三次①約定量の総和【1,000kW/分で出力上昇可能な発電リソースの例】
三次②供出可能量

出力+45,000kW

30,000kW

三次①供出可能量+15,000kW

15分×1,000kW/分

0分

15分後

左図のような発電リソースで、三次②に入札する場合、三次②供出可能量が45,000kWであっても、週間段階で三次①として15,000kWを約定している場合は、三次②は30,000kWまでしか入札できないようシステムチェックを実施（30,000kWを超える入札はエラーとなる）

45分×1,000kW/分

45分後

参考：事前審査の性能確認項目である供出可能量について、三次②の供出可能量は、三次①の供出可能量以上として需給調整市場システムに登録する必要がある（システムチェックあり）

６-２主な「要望」への対応案 No.2

14

【要望】
アセスメントⅡに用いる供出電力から求めた電力量（三次①の場合、１分電力の３０分積算値。取引会員が設置した応動評価用計量器の値を用いる場合がある）と託送供給電力量（３０分電力量）に不整合があった場合、託送供給用計量器の異常だけでなく、取引会員が設置した応動評価用計量器の異常による不整合についても、アセスメントⅡに用いる代用データの提出を認めてほしい。

【対応案】
取引会員が設置した応動評価用計量器の異常による不整合についても、属地の一般送配電事業者が認めた場合、代用データによってアセスメントⅡを行う。
なお、実績データの送信漏れや通信異常時の補完漏れによる不整合等について、取引会員が応動評価用計量器の異常であると申出た場合、計量器の異常を証とする書類の提出（メーカーによる修理書類等）を求める場合がある。
【例】
30分実績電力量
電力系統

取引会員が提出する電力量の妥当性を評価するため、一般送配電事業者が３０分実績電力量との適合性を確認

託送供給用計量器（不適合量が３０分実績電力量の10％程度以内）

応動評価用計量器

供出電力
（1分）

※

G

所内負荷発電リソース（出力調整指令）

供出電力（1分）から求めた30分積算電力量

応動評価用計量器の異常による不適合についても、一般送配電事業者が認めた場合に代用データの提出を認める。

※ 供出電力の計測に託送供給用計量器を利用しない場合、取引会員が設置した応動評価用計量器を利用

６-３主な「要望」への対応案 No.3

15

【要望】
需要家リスト・パターンごとに、基準値の設定方法を直前計測型・事前予測型から選択できるようにしたい。
【対応案】
現時点では、事前予測型と直前計測型に関するデータを系統コードごとに受信するシステム構成としている
ため、同一の系統コードとなる需要家リスト・パターンごとに、基準値の設定方法を個別に選択できない。
できる限り柔軟な運用ができるよう、１事業者に２つの系統コードを使用し、事前予測型と直前計測型を分けて運用できるようにする。その際、系統コードごとには最大20パターンまで登録できるよう変更し（従来は10パターン）、1事業者が最大で40パターンの登録を可能とする。
なお、今後の利用状況や利用者ニーズに応じて必要な改修を検討する。
【例】
一般送配電事業者

需給調整市場システム

AC事業者
事前予測型 基準値

簡易指令システム
応動実績・需要実績(直前計測型 基準値)
※1 この方法による、事業者の追加費用負担はない※2 アセスメントや精算等が行えないため、異なる系統コード間で需要リソースを重複して登録はできない

ACシステム系統コード１
三次①事前予測型
需要家リスト・パターン①〜⑳
系統コード２
三次①直前計測型
需要家リスト・パターン①〜⑳

７ 「質問・確認」、「記載漏れ等」への対応方針

16○ 「質問・確認 35件」、「記載漏れ等 7件」のうち、取引規程本則、別冊(三次①)、別冊(三次②)、取引ガイドに内容を反映する項目は、簡易な補足などを除くと以下の3項目。
No

主な質問・確認対応案

簡易指令システムにおいて、三次①と三次②を連続1して約定した場合の指令方法を確認したい。

同一リソースで、三次①と三次②の約定ブロックが連続した場合についても、三次①は約定ブロックの15分前、三次②は約定ブロックの45分前までに指令する。（17スライド）

三次①と三次②を連続して約定した場合の2アセスメントⅡの許容範囲を確認したい。

同一リソースで、三次①と三次②の約定ブロックが連続した場合についても、指令に追従している応動時間に対し、変更前指令量と変更後指令量から許容範囲を設定する。（18スライド）

3

余力の範囲に指令を受けた場合でも、アセスメントⅡの対象となる条件について確認したい。

余力の範囲に対して指令した場合のアセスメントⅡの方法・許容範囲を取引ガイドで明確化する。（19スライド）

7-1 「質問・確認」への回答案 No.1

17

【質問・確認】
簡易指令システムにおいて、三次①と三次②を連続して約定した場合の指令方法を確認したい。
【対応案】
同一リソースが同一商品区分で連続して約定した場合の指令方法との整合性を考慮し、三次①と三次②で連続して約定した場合、三次①は約定ブロックの15分前までに、三次②は約定ブロックの45分前までに、それぞれを指令。
【指令方法の例】

三次①約定範囲

三次②約定範囲

三次②
20MW約定三次①
10MW約定三次②
20MW約定

三次②

三次①

三次②

指令量

応動実績

20MW

10MW
0MW

9時

12時

15時

8:15
(45分前)①11:45(15分前)②14:15(45分前)

指令 8:15
9:00-12:00 20MW

指令① 11:45
指令② 14:15
12:00-15:00 10MW 15:00-18:00 20MW

異なる商品の約定ブロックに対して、指令は分けて送信する

18時

実際の指令は約定ブロック内一定ではなく、三次①は15分ごと（当面）、三次②は45分前までの指令が30分ごとに変更となる場合がある7-2 「質問・確認」への回答案 No.2

18

【質問・確認】
三次①と三次②を連続して約定した場合のアセスメントⅡの許容範囲を確認したい。
【対応案】
同一リソースが同一商品区分で連続して約定した場合の許容範囲との整合性を考慮し、三次①と三次②の約定ブロックが連続した場合についても、指令に追従している応動時間に対して、変更前指令量と変更後指令量から許容範囲を設定。ただし、三次②→三次①の順で連続して約定した場合で、三次①約定量を超える指令（変化）量を指令したときの許容範囲は指令後45分間とする。

【許容範囲の例】

アセスメントⅡ許容範囲
三次②20MW約定

三次①10MW約定

三次②約定範囲

三次①約定範囲

三次②20MW約定

応動実績

三次①10MW約定三次①約定量を超える指令（変化）量を指令したときの許容範囲は指令後45分間とする

20MW
10MW

三次②0MW

指令量

三次①

三次①

三次②

9時

12時

15時

18時

8:15
(45分前)①11:45(15分前)②14:15(45分前)③17:45(15分前)

指令② 14:15
15:00-18:00 20MW

指令③ 17:45
18:00-21:00 0MW

指令 8:15
9:00-12:00 20MW

指令① 11:45
12:00-15:00 10MW

21時

7-3 「質問・確認」への回答案 No.3

19

【質問・確認】
余力の範囲に指令を受けた場合、アセスメントⅡの対象となる条件について確認したい。
【対応案】
第17回本小委員会（6月12日）の意見をふまえ、三次①および三次②におけるアセスメントⅡの対象となる条件を見直す。見直し前は、余力の範囲に指令を受けた時点で、そのコマをアセスメントⅡの対象外していたが、見直し後は、ΔkW約定量の上限／下限までは指令に追従して調整していることを確認するためのアセスメントⅡを実施する。（三次②も同様）
発電計画電力を基準としてΔkW約定量の範囲外に上げ指令を行った場合のアセスメントⅡ【アセスメントⅡ適合の例】【アセスメントⅡ不適合の例】
瞬時供出電力：

許容範囲：

指令値

余力の範囲に指令を受けたコマでもΔkW約定量の上限まで、指令に追従できていない場合は、アセスメントⅡは不適合となる

指令値
余力

指令値

ΔkW約定量の10%許容範囲内の滞在率100%（30/30点）であるため、 当該コマはアセスメントⅡ適合

ΔkW
約定量

余力
指令値

ΔkW約定量の10%許容範囲内の滞在率67%（20/30点）であるため、 当該コマはアセスメントⅡ不適合

発電計画

30分コマ

30分コマ
1分毎の全計測点を30分コマ単位で評価し、許容範囲への滞在率が90%（27/30点）以上の場合、アセスメントⅡ適合となる

ΔkW
約定量
発電計画[参考] 三次①におけるアセスメントの対象のイメージ図【変更箇所】
許容範囲を設定し、アセスメントⅡの対象とする【アセスメントの対象】
落札ブロック外余力

20

落札ブロック

落札ブロック外

出力
(kW)

許容範囲

ΔkW
約定量

指令信号

発電計画

アセスメント対象（ 指令信号は落札ブロック内において発信 ） 時間

アセスメントⅡの対象

対象

対象外

余力※に対する指令の有無

ー
対象外

時間
対象外

対象

あり
(下げ)

対象外
対象

ー
対象ありあり

(上げ)

(上げ)

対象外
対象

対象外
対象

ー
対象

対象外

※電源Ⅱ契約、もしくは余力活用契約に基づく余力の活用。
出所）第17回需給調整市場検討小委員会（2020年6月12日）資料2-1をもとに作成

8 制度に関わる確認等

21○ 制度に関し、国、広域機関、一般送配電事業者で検討が必要な意見は2件。
（広域的に調達した電源I-bの入札ルール等）
No

質問・確認

対応案

1

2022・2023年度における三次①は週間だけでなく年間でも広域調達されるのではないか。今回の取引規程（案）では「年間」での広域調達に関する規定がなされていない。具体的にどのように調達する予定なのか電源I-b公募と 電源I-bの広域的な公募調達方法と需給調整市場への入札ルール等は、の関係性を含め示してほしい。
今後検討予定2

ΔkWが未約定となった電源I-bは、BGの発電計画で利用してもよいか。

出所）第51回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2020年7月9日）資料2-1より抜粋

9 需給調整市場システムの開発状況（三次調整力②対応）

22○ 第17回本小委員会（6月12日）で、新型コロナウィルスの感染拡大に伴う作業効率の低下を受け、需給調整市場システムの開発工程が遅延するリスクについてご報告。
○ 現時点、2021年3月31日取引開始に向けた移行準備として2月上旬から運用試験を開始できる予定
で変更なし（12月10日の取引会員向け需給調整市場システム操作説明会にて説明）。

出所）第17回需給調整市場検討小委員会（2020年6月12日）資料4より抜粋