L&R KÄLTETECHNIKMK/RG, März 2018, 3.861 Zeichen (inkl. Bildunterschrift)

L&R Kältetechnik projektiert energieeffiziente Tiefkälteanlage für Pharmaunternehmen

Zukunftssichere Kältemaschine mit natürlichem Kältemittel
Der schrittweise „Phase-down“ von H-FKW-haltigen Kältemitteln gemäß der F-Gase-Verordnung EU 517/2014 wurde insbesondere durch
die aktuelle Entscheidung der Kältemittelhersteller, die Produktion derbei Temperaturen von unter -10 oC omnipräsenten Kältemittel R 404aund R 507A zum 1.1.2018 einzustellen, nochmals deutlich verschärft.
Die gesetzlichen Bestimmungen sind somit obsolet. Dadurch rücken
natürliche Kältemittel nochmals stärker in den Blick. L&R Kältetechnik
hat auf diesem Gebiet umfassende Erfahrungen vorzuweisen und kürzlich für ein Pharmaunternehmen eine Tiefkälte-Containeranlage projektiert, die Propen als Kältemittel nutzt und außerordentlich energieeffizient arbeitet.
Text
Die Anforderungen eines Planungsbüro, das für die Pharmaindustriearbeitet, waren sehr konkret und anspruchsvoll: Für die Kühlung vonRührwerksbehältern, in denen Wirkstoffe von Pharmazeutika verarbeitet werden, wird eine Kälteanlage benötigt, die eine Kälteleistung von
42 kW bei -35 oC Austrittstemperatur bzw. eine Leistung von 96 kW bei-15 oC Austrittstemperatur bereitstellt. Und: Die Anlage soll mit einem
natürlichen Kältemittel betrieben werden, denn der Auftraggeber investiert nur noch in solche Anlagen – selbst bei den Kühlschränken in derKantine.
Die Ingenieure des L&R-Geschäftsfelds „Sonderanlagen“ projektiertendaraufhin eine wassergekühlte Anlage mit zwei Kältekreisläufen, dieeine hohe Verfügbarkeit auch beim Ausfall eines Bauteils im Kälte-Pressekontakt: Renate Gratwohl
MARK•KOM Consulting | Marketing und Kommunikation
A-6911 Lochau • Bahnhofstraße 46 • T +43 5574 537 37 renate.gratwohl@markkom.com |www.markkom.com
1

kreislauf gewährleistet. Die jeweils benötigte Kälteleistung kann stufenweise und bedarfsgerecht von 0 bis 100% skaliert werden.
Als Kältemittel kommt Propen/ Propylen (R 1270) zum Einsatz – ein
Kohlenwasserstoff, der zu den natürlichen Kältemitteln gehört. Das
Ozonabbaupotenzial (ODP) liegt bei Null und der GWP-Wert als Messgröße für das Treibhauspotenzial beträgt 2, während H-FKW-haltige
Kältemittel für Tiefkälte-Anwendungen wie etwa R 404a und R 507
GWP-Werte um 3.800 erreichen. Darüber hinaus profitiert der Anwender davon, dass sich bei der Nutzung von Propen als Kältemittel auchEnergieeinsparungen realisieren lassen.

Die gesamte Tiefkälteanlage wurde in einem Container mit vier Metern
Länge untergebracht, der neben dem Produktionsgebäude aufgestellt
wurde. Die Containerbauweise bietet den Vorteil, dass sich die Anlage
schon im Werk verrohren lässt und installationsfertig ausgeliefert werden kann – das verkürzt die Montage und Inbetriebnahme. Da Propen
unter bestimmten Voraussetzungen entzündlich ist, gehört u.a. eine
Gas-Ex-Überwachung zu den Sicherheitseinrichtungen.

Eine komplette Ausführung als ex-geschützte Maschine ist nicht notwendig, da die umgebende Atmosphäre an sich keiner Ex-Zone zugeordnet ist. Erst bei einer Kältemittelleckage werden entsprechende
Maßnahmen wie z.B. das externe Abschalten der Stromversorgung
erforderlich. Der klimatisierte Schaltschrank wurde im Gebäude auf
einem Skid montiert und mit dem Container verbunden.

Die Factory Acceptance Tests (FAT) von Kältemaschine und Schaltschrank bei L&R verliefen reibungslos, so dass die Anlage planmäßig
ihren Betrieb aufnehmen konnte. Seitdem arbeitet sie zur vollen Zufriedenheit und stellt die benötigte Tiefkälte zuverlässig und wirtschaftPressekontakt: Renate Gratwohl
MARK•KOM Consulting | Marketing und Kommunikation
A-6911 Lochau • Bahnhofstraße 46 • T +43 5574 537 37 renate.gratwohl@markkom.com |www.markkom.com
2lich bereit. Zudem kann die Anlage über alle „Phase down“-Intervalle
derF-Gase-Verordnung hinaus betrieben werden. Somit handelt es sichum eine in jeder Hinsicht nachhaltige Lösung, zumal PropenTiefkälteanlagen auch außerordentlich energieeffizient arbeiten.

Bildunterschriften / Copyright: L&R Kältetechnik
Bild 1
Die Kälteanlage für die Pharma-Industrie erzeugt Tiefkälte im Bereichvon -15 bis -35 oC und arbeitet mit dem natürlichen Kältemittel Propen.

Bild 2
Die Containerbauweise ermöglicht die weitestgehende Vormontage
beim Anlagenhersteller.

Bild 3
Projektleiter Dipl.-Ing. Christoph Wiemer

Pressekontakt: Renate Gratwohl
MARK•KOM Consulting | Marketing und Kommunikation
A-6911 Lochau • Bahnhofstraße 46 • T +43 5574 537 37 renate.gratwohl@markkom.com |www.markkom.com3

Bildunterschrift
Weitere Informationen zu L&R Kältetechnik: http://www.lr-kaelte.de(factbox)
L&R KÄLTETECHNIK GmbH & Co. KG
D-59846 Sundern-Hachen • Hachener Straße 90 a+49 (0) 2935 96 52 - 0| | info@lr-kaelte.de | www.lr-kaelte.de
Kernkompetenzen / Geschäftstätigkeit
Das Unternehmen hat seit der Firmengründung im Jahr 1991 ein herausragendes Know-how in der Kältetechnik entwickelt mit Fokus auf den umwelt- und energiebewussten Einsatz von leistungsstarken und qualitativ
hochwertigen Kühlanlagen.
In enger Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt L&R Kältetechnikenergieeffiziente Gesamtkonzepte, die in ihrer langfristigen Wirkung einebislang unnachahmliche Effizienz erreichen. Das Angebot umfasst Kühlund Temperiersysteme in verschiedenen Ausführungs- und Leistungsvarianten sowie die Anlagen-Inbetriebnahme, Anlagen-Inspektion und die Optimierung von bestehenden Anlagen. Das Temperaturspektrum reicht von-120°C bis +350°C.
Die Kompetenz aus dem firmeneigenen Schaltschrankbau wird als Dienstleistung auch Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus angeboten.
Branchen:Kunststoff- und KautschukindustrieOberflächen- und Galvanotechnik
Lebensmittelindustrie
Chemie- und PharmaindustrieSpezial-Tiefbau
Medizintechnik
Metallbearbeitung
Anlagen- und Maschinentechnik

Gründung:

1991

Geschäftsführung:

Burkhard Rüßmann, CEO
André Rüßmann, tech. Geschäftsführer
Sebastian Rüßmann, kfm. Geschäftsführer

Vertriebsleitung:

Prokurist Dipl.-Ing. Thomas Imenkämper

Mitarbeiter:

115

Auszubildende:

12

Pressekontakt: Renate Gratwohl
MARK•KOM Consulting | Marketing und Kommunikation
A-6911 Lochau • Bahnhofstraße 46 • T +43 5574 537 37 renate.gratwohl@markkom.com |www.markkom.com
4

Märkte:Europa, GUS, Asien, USA

Exportanteil:

25 %Zertifikate:ISO-9001/2008
Chemikalien-Klimaschutzverordnung 303/2008 BZ ArnsbergÜberwachungszeugnis für Kälte- und Klimatechnik üWG
Fachbetriebsbestätigung nach Wasserhaushaltsgesetz üWGFachunternehmerbescheinigung VDKF
Zertifikat 97/23/EG - TüV

Pressekontakt: Renate Gratwohl
MARK•KOM Consulting | Marketing und Kommunikation
A-6911 Lochau • Bahnhofstraße 46 • T +43 5574 537 37 renate.gratwohl@markkom.com |www.markkom.com
5