厚生省令第１５号・ＪＷＷＡ Ｋ １４３ 準拠

上水道施設用防水・防食ライニング工法

ポリウレア樹脂
スプレーライニング

レジテクトＢＴ−ＪＷ工法

免責事項：シーカ製品の施工および使用に関する推奨その他の情報は、当社の現時点での知識および経験に従ったものであり、通常の条件下で当社の推奨に従い適切に保管・処理・施工されることを前提としております。
実際には、材料・接着面・現場の条件がそれぞれ異なるため、ここに記載されている情報、書面による推奨その他のアドバイスは、商品性や特定目的への適合性について保証するものではなく、また法的関係に基づく責任を生じさせるものではありません。ユーザーは、シーカ製品がユーザーの意図する施工方法および目的に適しているかどうかを、必ず事前に確認してください。特に、施工、施工管理及び施工に関する報告書の作成はユーザーの責任において行うものであることにご留意ください。当社は、第三者の財産権を尊重し、製品の特性を変更する権利を有します。すべての注文は、当社の最新の販売・納品条件に従って受注します。ユーザーは常に、使用する製品のプロダクトデータシート
及び実施する施工方法についての施工要領の最新版をご参照ください。
プロダクトデータシート及び実施する施工方法についての施工要領の最新版は、ご請求いただければ当社がご提供いたします。

2023 年 4月1日より シーカグル ープの 株 式 会 社ダイフレックスは日本シーカ株式会社に統合され、新たに シーカ・ジャパン株式会社としてスタートいたしました。

シーカ・ジャパン株式会社
東京都港区元赤坂1−2−7 赤坂Kタワー7F TEL. 03−6434−7291

製品・工法に関するお問い合わせはホームページのブランドサイト

http://www.resitect.net/

2023年 10月版

にてご確認のうえ各地域のオフィスまでお願い申し上げます。

（ 23.10月現在）23.11. 1,000 SJ

環境対応型
ひび割れ追従性
瞬間硬化

上水施設の防水・防食ライニング材決め手は、防水性に優れるポリウレア樹脂です

伸びと強度の最適なバランスが水からコンクリートを保護し、漏水を防止します。

ライフラインの確保の為に水道施設の耐震強化が推進されるなかで、耐震強化と同じ目的「水を確保する＝漏 水を防ぐ」という点では、「防水性能＝伸びと強度」がライニング材に対する要求性能のなかで最も重要と考えています。
コンクリート下地への接着を強固にする※ 環境対応型エポキシ樹脂
プライマー材「レジテクトＥＰ−Ｆ」と、機械的強度に優れ、200％以上の伸張率を有し、スピーディーな施工が可能なポリウレア樹脂スプレー上塗り材「レジテクト5000（ＪＷ）」とを組合わせた水道 施設 用
防水・防食ライニング工法「レジテクトＢＴ−ＪＷ工法」を提案します。
※環境ホルモンの１種とされているビスフェノールＡを含まず、厚生省令・ＪＷＷＡ規格を準拠しています。

上水道施設用
防水・防食ライニング工法

レジテクトＢＴ−ＪＷ工法

施工フロー／仕様 ・・・・・・・・・・・・3

プライマー

ライニング材

使用材料と性能 ・・・・・・・・・・4〜6

エポキシ樹脂プライマー

超速硬化ポリウレア樹脂

施工手順 ・・・・・・・・・・・・・・7〜8

レジテクト
ＥＰ−Ｆ

レジテクト
５０００（ＪＷ）

品質規格と用途 ・・・・・・・・・・・・9

水蒸気 透 過性を有する多孔質なコンクリート下地ライニング材との接着性を長期間保持します。また、湿気との反応性が低いため、密閉空間内でも水分の影響を受けにくく、ポリウレア樹脂スプレー材との接着力を確実に確保します。

スプレーガンで吹付け塗布すると30〜60秒で指触乾燥し、ピンホールが少ない、防 食・防水機能をもった伸張率200％以上のシームレスな塗膜が形成されます。

参考資料 ・・・・・・・・・・・・・・・ 10

ポリウレア樹脂
スプレーシステム概要

ポリウレア樹脂
スプレー施工システム車両（例）（ホース延長９０ｍ）

ポリイソシアネート成分（Ａ剤）と特殊ポリアミン成分（Ｂ剤）を加温・温調しながら高圧で圧送し、専用ガンにて衝突混合させてスプレーすることで、防食・防水機能をもったポリウレア樹脂被覆層を瞬間で生成します。

１. 安全性に優れる

短工期施工が可能

溶剤の揮発がなく、密閉空間作業での安全性が図れます。固形分１００％の製品で、硬化時および硬化後の揮発成分がなく、収縮や肉やせを起こしません。

水質汚染しない

エポキシ樹脂プライマーとポリウレア樹脂スプレーの簡単な２工程仕様です。
ポリウレア樹脂スプレーは、機械圧送によるスプレー施工により、飛躍的な施工性向上が図れます。スプレーにより被覆された塗膜は、30〜60秒で指触乾燥し、数分で歩行が可能です。

ライニング層からの溶出がなく、水質に影響を与えません。

天井、壁面へも均一塗膜を形成
エポキシ樹脂プライマーは、チクソトロピー（揺変性）により天井面、壁面にもダレを発生させずに均一な塗膜を形成できます。
ポリウレア樹脂は、スプレー後１５秒程でゲル化するため、連続的に天井面、壁面にもダレを発生させずに１㎜以上の厚付け施工が可能です。

高圧圧送ポンプ

プライマリー
ヒーター
ヒーターホース

ポリイソシア
ネート

R-NCO

A剤

特殊ポリアミン

R-NH2

衝突混合
専用ガン

B剤

オリジナルシステム

耐薬品性に優れる
耐酸性、耐アルカリ性、耐塩素性、耐温水性に優れます。

1

高速加温により温度調整が４. 下地接着耐久性に優れる

スムーズで、コンピューター内蔵により、ライニング材の施工に適した吐出量を確保

ひび割れ追従性に優れる

耐アルカリ水性に優れる

200％以上の伸張率と18Ｎ/㎟以上の強靭な引張強度との相乗効果でひび割れへの追従性を発揮します。

エポキシ樹脂プライマーは、長期にわたりコンクリート下地との接着力を確保します。

瞬瞬瞬瞬間
間間間間間被被被覆
被被被被被被被被被被被被被被被覆覆製品は全て無溶剤

２. 防水・耐久性に優れる

瞬間
硬化

３. 施工性に優れる

優れた
ひびわれ追従性
ウレア結合

R-NH-CO-NH-R'

優れた引張特性
優れた耐薬品性できる独自システムです。

専用機械システム（例）

吹付ガン2

施工フロー／仕様／製品
工フロ ／仕 ／上水
上水道施設用設 防防水
水・・防食ライニング工法
防食ライニング工法

標 準 工フ ロ ー
標準施工フロー

使用材料
新s t e p1

s t e p2設

改表面処理

断面修復処理（別途工事）●サンダー掛け＋水洗●超高圧（150〜200MPa）水洗などによる劣化部除去●断面修復による修復

プライマー
レジテクトＥＰ−Ｆ
またはレジプライマーJW●プライマーの施工

レジテクトＥＰ−Ｆ

レジテクト5000（ＪＷ）

エポキシ樹脂プライマー

ポリウレア樹脂スプレー上塗り材

修

特徴

特徴

①レジテクトＢＴ工法用のプライマーです。

①専用機械システムによる吹付け施工なので、突起物や出入隅等、複雑な部位にも連続した継目のない防水膜が形成出来ます。
②20〜30秒程度で指触乾燥し、数分で歩行可能になる材料です。
③専用機械システムによる吹付け施工で、機械によって温度コントロールする為に、猛暑や厳寒下でも施工が可能であり、1年を通じて安定した物性を有した塗膜が形成出来ます。
④無溶剤製品ですので溶剤の揮発による臭気も無く、環境にも優しい製品です。

②チクソトロピー（揺変性）が高い為、壁面・天井面に塗布してもダレが生じません。
③コンクリートに対する接着性に優れています。
④無溶剤タイプです。

s t e p3

上塗り層形成性状レジテクト5000（ＪＷ）●ポリウレア樹脂スプレーの施工

性状

123

施工断面例
工 面例
例
レジテクトＢＴ−ＪＷ

工法

工程

材料名

1

プライマー

レジテクトＥＰ−Ｆ
または レジプライマーJW

0.6〜1.0㎏

コテ、ヘラ

2

上塗り

レジテクト5000（ＪＷ）

2.1㎏

スプレー

施工厚

使用量/㎡

内容

荷姿・入目

主 剤 ： 20 ㎏
硬化剤 ： 10 ㎏

混合比

主 剤 ： 硬化剤
2:1

色

主 剤： 白色パテ状硬化剤： 黒色パテ状

4

可使時間

45分以内／23℃

5

適用法令

製品安全データシート（ＭＳＤＳ）参照

施工方法

養生時間・施工間隔
温度

項目

5〜15℃
冬期

養生時間 ※1

1.8㎜以上（硬化後厚）※形状、条件により使用量が増加することがあります。
※次亜塩素酸ソーダによる退色、紫外線による変色等ありますが、物性には影響ありません。

項目

標準
塗装間隔
※2

最短
最長

10〜25℃
春秋期

20〜35℃
夏期

1〜6日
18時間
6日

18時間
5日

項目

内容

1

荷姿

Ａ剤：200㎏/ドラム
Ｂ剤：175㎏/ドラム
専用トナーブルー：15㎏/缶2

混合比

Ａ剤：（Ｂ剤＋専用トナーブルー）＝ 1：1（容積比）

3

色

Ａ剤：淡黄色液体
Ｂ剤：茶褐色液体
専用トナーブルー：ブルー

4567

艶ゲルタイム
指触乾燥時間
歩行可能時間8

比重

Ａ剤：1.1
Ｂ剤：1.0
専用トナーブルー：2.1

9

加熱残分

Ａ剤：99％以上
Ｂ剤：99％以上
専用トナーブルー：99％以上

10

安衛法上の表示有害物

Ａ剤：メチレンビス（4,1-フェニレン）＝ジイソシアネート
20〜30％

11

有機溶剤種別

−消防法による危険物区分

Ａ剤：第4類第4石油類
Ｂ剤：第4類第3石油類
専用トナーブルー：指定可燃物

12時間
5日

※1 養生時間とは、主な適用上塗材（ポリウレア樹脂等）を塗布する前に必要な放置時間です。
詳しくは、施工要領書等を参照下さい。
※2 標準塗装間隔とは、同一塗材施工が可能な時間です。

12

光沢15秒／23℃
30〜60秒／23℃
2〜3分／23℃

使用条件
塗装方法

専用吹付け機械によるスプレー施工

温度基本設定Ａ剤：67℃、Ｂ剤：53℃

圧力差管理

1.0 MPa以内

プロブラーガンチャンバー

No.1

標準塗布量（㎏/㎡/回）

0.4〜0.6

養生時間・施工間隔

レジテクト5000（ＪＷ）
レジテクトＥＰ−Ｆ
または レジプライマーJW
下地コンクリート

温度項目
養生時間 ※1
標準塗装間隔※25〜15℃
冬期

10〜25℃
春秋期

20〜35℃
夏期

60分以上

30分以上

30分以上

最短

数十秒

数十秒

数十秒

最長

8時間

8時間8時間※1 養生時間とは、主な適用上塗材（ウレタン樹脂等）を塗布する前に必要な放置時間です。
詳しくは、施工要領書等を参照下さい。
※2 標準塗装間隔とは、同一塗材施工が可能な時間です。

34使用材料と性能

上水
上
上水道施設用
水
水道施設用
道
道施設用
施設用 防水防水・・防食ライニング工法
防食ライ
イニン
ニン
ング
ググ工
工工法
法

使 材料
使用材料

性

能

レジテクトＢＴ−ＪＷ工法の性能

レジテクト5000パテ ブルー

レジプライマーJ

プールトップP

ウレアウレタンパテ剤

ウレタン樹脂系接着剤

アクリルウレタン樹脂系保護塗膜剤

塗膜の外観
コンクリートとの接着性

規格※

しわ・たるみ・割れ・へこみがない

しわ・たるみ・割れ・へこみがないこと

目視ＪＩＳ Ｋ 5400 7.1項

4.0Ｎ/㎟

1.5Ｎ/㎟以上

標準状態

3.6Ｎ/㎟

1.2Ｎ/㎟以上

接着性試験：建研式引張試験機
ＪＩＳ Ａ 6916 7.13項

割れ・はがれがない

割れ・はがれがないこと

耐衝撃性試験 ＪＩＳ Ａ 6916 6.11項

膨れ・割れ・はがれがない

膨れ・割れ・はがれがないこと

水酸化カルシウムの飽和水溶液に60日間浸漬 ＪＩＳ Ｋ 5400 8.21項

吸水状態

耐衝撃
耐アルカリ性

0.0ｇ

0.15ｇ以下

透水性試験 ＪＩＳ Ａ 1404 11.5項

塩素イオン透過度定量限界（3.4×10−4）以下

1.0×10−3以下

塩素イオン透過度 ＪＩＳ Ｋ 5400 8.18項

低温・高温繰返し

割れ・はがれがない

割れ・はがれがないこと

以下のサイクルを4サイクル実施し状態を確認する。
①−30±1℃×4hr → ②20±1℃×1hr→ ③70±1℃×2hr → ④20±1℃×17hr

透水性

特徴

特徴

特徴

①無溶剤製品ですので溶剤の揮発による臭気も無く、環境にも優しい製品です。
②吹付機を用いない手塗りタイプのパテ材です。
③本製品はレジテクト5000のピンホールや端部処理に使用します。

①ウレタンウレアへの接着性が優れています。
②乾燥性に優れており、次工程に進む際の時間のロスが少なくてすみます。
③初期接着性は元より、長期の耐水性および耐アルカリ性にも優れています。
④塗布した部位の確認、塗布量の確保が用意に行えるように着色してあります。

性状
1項目

内容

荷姿

Ａ剤：1㎏/缶Ｂ剤：3㎏/缶2混合比

A剤：B剤＝1：3（重量比）

3

色・性状

Ａ剤：褐色液体
Ｂ剤：青色ペースト状

4

仕上り感

5

比重6

加熱残分

平滑
A剤：1.2
B剤：1.2
A剤：99％以上
B剤：99％以上

引火点

A剤：200℃
B剤：152℃

危険物表示

A剤：第4類第4石油類
B剤：第4類第3石油類

9

有機溶剤区分

A剤：該当せず
B剤：該当せず

10

毒劇物

該当せず

安衛法上の表示有害物

A剤：メチレンビス（4,1-フェニレン）=ジイソシアネート
B剤：酸化チタン

7811

使用条件

項目

内容

1

荷姿

レジプライマーJ：16.0㎏
添加剤： 0.3㎏

2混合比レジプライマーJ：添加物＝16：0.3

3

色調

45

艶
仕上り感

6

比重

7

専用撹拌機
鏝、ヘラ

標準塗布量※１（㎏/㎡/回）

1.2

荷姿

主 剤： 3㎏/缶
硬化剤：12㎏/缶

レジプライマーJ：無色透明液体
添加剤：青色透明液体2混合比

主剤：硬化剤：Pシンナー＝1：4：0.75〜1.5

―
平滑

3

色調

主 剤：透明液体
硬化剤：着色液体

レジプライマーJ：0.95
添加剤
：0.87

45

艶
仕上り感

艶有り
平滑

加熱残分

レジプライマーJ：15〜25％
添加剤
：5％未満

6

比重

主 剤：0.98（23℃）
硬化剤：1.10（23℃）

8

劇物表示

レジプライマーJ：なし
添加剤
：なし

7

加熱残分

主 剤：87〜93％
硬化剤：34〜66％

9

安衛法による表示有害物質

レジプライマーJ：酢酸エチル、酢酸ブチル
添加剤：トルエン、メチルエチルケトン810

使用有機溶剤種別

レジプライマーJ：第2種有機溶剤
添加剤：第2種有機溶剤

安衛法による表示有害物質

主 剤：トルエン
硬化剤：キシレン、エチルベンゼン、酢酸ブチル

11

消防法による危険物区分

レジプライマーJ：第4類第1石油類（非水溶性）
添加剤：第4類第1石油類（非水溶性）

9

使用有機溶剤種別

主 剤：第2種有機溶剤
硬化剤：第2種有機溶剤

10

消防法による
危険物区分

主 剤：第4類第1石油類（非水溶性）
硬化剤：第4類第2石油類（非水溶性）

刷毛―

ローラー―
―

スプレー―

0.15以下×

標準塗布量0.15以下（㎏/㎡/回）

養生時間・施工間隔

注）標準塗布量は個々の条件によって異なります。接着力確保のため、スプレーでの作業は避けてください。

温度 5〜15℃ 10〜25℃ 20〜35℃
冬期
春秋期
夏期

養生時間 ※1標準
塗装間隔※2

24時間以上最短12時間
養生時間最長48時間※1最長使用時限※224時間※1 養生時間とは、トップコートやプライマー等で溶剤系塗材を上塗する場合に必要な時間です。詳しくは、施工要領書 等を参照下さい。
※2 標準塗装間隔とは、同一材料による積層可能時間です。
但し、レジプライマーＪを層間接着剤として用いた場合は延長されます。

温度 5〜10℃ 10〜25℃ 25〜35℃
冬期
春秋期
夏期
最短

引張試験機で毎分5㎜の等速度で引張り、塗膜が切断した時の伸びを測定する。

120㎜
60㎜

エポキシ樹脂の試験状況

引張方向

ひび割れ発生箇所（ゼロスパン）
ＪＨＳ 417-1999 日本道路公団規格「コンクリート塗装材の品質規格試験方法 4.7 ひび割れ追従性試験」準拠

試験結果：破断時の伸び 10㎜以上

防水性能試験（ひび割れ部）
防食材を塗装した鋼板試験体をＪＨＳ417「コンクリート塗装材の品質規格試験方法 4.7 ひび割れ追従性試験」に則り、ひび割れ幅が5㎜になるまで引っ張る。この状態で水密試験機を用いて加圧水を加え、塗膜面からの漏水の有無を確認する。
試験体仕様

防水性試験部

レジテクトＢＴ−ＪＷ工法

ひび割れ部（5㎜幅）

水圧

加圧時間

試験結果

0.5MPa （5kgf/㎠）

24時間

漏水無し

0.7MPa （7kgf/㎠）

24時間

漏水無し

ＪＩＳ Ａ 1404「建築用セメント防水材の試験方法」用試験機にて、日本道路協会「防水便覧-試験方法 2. 防水性試験Ⅰ」準拠
下地鋼板

151.326㎜

使用条件
塗装方法
希釈率
希釈剤

刷毛ローラー
15〜25％
Pシンナー

標準塗布量
0.20以下（㎏/㎡/回）

スプレー
20〜30％

0.20以下スリット付鋼製円盤

50㎜

φ50
供試体
50㎜

50㎜

レジテクトＢＴ−ＪＷ工法

0.20以下2㎜注）標準塗布量は個々の条件によって異なります。

養生時間・施工間隔項目

ひび割れ追従性

引張方向

1

塗装方法
希釈率
希釈剤

※ ＪＷＷＡ Ｋ 143：2017「水道用コンクリート水槽内面エポキシ樹脂塗料塗装方法」準拠

性状
内容※1 標準塗布量は個々の条件によって異なります。

項目※ハルスとは…Hindered Amine Light Stabilizer (HALS)の略語です。ポリマーは一 般に紫外線により発 生するラジカル・活性酸素等により劣化します。

項目

使用条件

混合方法
塗装方法

5

性状

①ウレタンウレアとの接着性に優れ、ウレタンウレア防水層を劣化から守ります。
②光安定剤（HALS）を分子骨格に組み込んだハイブリッドポリマーにより、添加剤による光安定剤では得られない理想的な効果を持続的に発揮しこれまでにない超耐候性とセラミック（無機）によりセルフクリーニング性が実現しました。

試験方法 ※

試験結果

試験項目

2時間

1時間30分

1.5時間

項目45分

※1 養生時間とは、主な適用上塗材を塗布するまでの時間です。
詳しくは、施工要領書等を参照下さい。
※2 仕様時限とは、混合した材料を使用し続けることのできる時間です。
※3 最短時間を更に短くする場合、送付機等で強制乾燥させることが可能です。その場合、指触乾燥を確認してください。

ひび割れ挙動再現

温度 5〜15℃ 15〜25℃ 25〜35℃
冬期
春秋期
夏期

養生時間※1（塗重ね可能時間） 最長
使用時限※2

ひび割れ部（5㎜幅）

水圧ゴムパッキング

4〜6時間

最短8時間（当日中）3時間

養生時間・施工間隔（目安）5㎜

3日

反転（防水性試験）

4時間

3時間

2時間

※1 養生時間(塗重ね可能時間)とは、施工面の上に乗って塗重ね等の作業をすることが出来るようになるまでの時間です。詳しくは、施工要領書等を参照下さい。
※2 使用時限とは、混合した材料を使用し続けることのできる時間です。但し、溶剤の揮発状況で異なります。

供試体※プライマーにレジテクトEP-Fを使用した結果となります。
※当該結果は室内試験に基づくものであり、保証値ではありません。
※施工条件により変化する場合があります。

6施工手順工手

上水
上
上水道施設用
水
水道施設用
道
道施設用施設用 防水
防水・・防食ライニング工法
防食ライイニン
ニン
ング
ググ工
工
工法
法

施工手順
工手

１

表面処理及び断面修復（改修時）

４① 表 面の 劣化部や脆 弱 部は超 高 圧 水 洗 、ディスクサンダー等で処理する。
（劣化部除去）②漏水部は急結セメント、薬注等で止水し、パテ材で平滑に仕上げる。
③ジャンカ・欠損部は、表面をはつり清掃後、断面修復モルタルで仕上げる。
④クラック・打継ぎ部はＵカットし清掃後、パテ材またはポリマーセメントで充填補修する。
※新設はディスクサンダーにて表面処理を行う。

２

上塗り

レジテクト5000（ＪＷ）①上塗り材は、無溶剤のポリウレア樹脂を使用する。
②使用条件を遵守し、スプレー施工する。

水洗浄①表面処理後、コンクリート表面に残存付着したゴミ、泥など不純物を水洗して清掃する。
（新設）②洗浄による汚泥は排水ポンプなどにより池外に排出する。
（上澄水は中和後処理、汚泥は産廃処理）③下地コンクリート表面は、送 風機、ウエス等で乾燥させる。

５

清掃片付け
①上塗養生後、池内を水洗して清掃し、現場及び周辺は現状に復帰する。
②ピンホール発生部は、レジテクト5000パテブルーにて補修する。

３プライマー

レジテクトＥＰ−Ｆ①プライマーは、無溶剤の主剤と硬化剤を所定の配合比となるよう計量し、充分攪拌混合する。
②塗布は、コテ、ヘラで空隙のないよう押し込んで平滑に仕上げる。

システム車による塗装図

Ｂ剤

Ａ剤（ホース延長９０ｍ）

78

品質規格と用途と用途
途

参考 料
参考資料

レジテクトＢＴ−ＪＷ工法 品質規格に対するレジテクト製品・工法
工法・製品名レジテクトＢＴ-ＪＷ工法

レジテクト5000(JW)

レジテクトEP-F

レジプライマーJ

分類

防食ライニング工法

ポリウレア樹脂

変性エポキシ樹脂

ポリウレタン樹脂

規格

日本水道協会JWWA K 143：2017
水道用コンクリート水槽内面
エポキシ樹脂塗料塗装方法準拠

水道は極めて重要なライフライン！！
震災等の非常時においても一定の給水を確保するのが大きな責務です。
水道用施設に求められる耐震性能
対レベル１地震動

対レベル２地震動

重要な水道施設

・取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設
・配水本管に直接接続する配水施設並びに最大の容積を有する配水池等
・重大な二次災害を起こす可能性の高い施設

原則として無被害であること。

個々に軽微な被害が生じても、その機能保持が可能であること。

それ以外の施設

・上記以外の施設

個々に軽微な被害が生じても、その機能保持が可能であること。

水道施設の技術的基準を定める省令（平成12年厚生省令第15号）適合報告書No.

依頼No.182350
依頼No.182351

第17138785001-0101号

第20070508001-0101号

第22067302004-0101号

報告日

2018年12月14日
2018年12月3日

2018年2月27日

2020年8月3日

2022年8月4日

試験機関（一財）日本塗料検査協会（一財）日本食品分析センター（一財）日本食品分析センター（一財）日本食品分析センター

上水上
上水道施設用水
水道施設用道
道施設用
施設用 防水防水・・防食ライニング工法
防食ライイニン
ニン
ング
ググ工
工
工法
法

・レベル１地震動は、｢施設供用中に発生する確率が高い地震動｣、レベル２地震動は、｢過去から将来にわたって当該地点で考えられる最大級の強さを持つ地震動｣

全国の水道施設耐震化率（平成28年度末現在）

用

途

27.9％

38.7％

貯水池・配水池等上水施設・養魚場・雨水路

基幹管路
耐震化率

２３％
53.3％

浄水施設
耐震化率

配水池
耐震化率

出典：厚生労働省ホームページより

上下水施設で活躍する防食樹脂ライニング◎＞○：： レジテクトＢＴ-ＪＷ工法のライニングが有効な施設

取水ぜき

上水施設（配水池）

高度浄水処理施設

着水井

沈殿池

○

○

（オゾン処理）上水施設（着水井、沈澱池）

配水池

送水ポンプ

◎浄水池

塩素注入設備

ろ過池

○

○

○

それぞれの処理過程
着 水 井： 流入する原水の水位の動揺を安定させる。
沈 殿 池： 浮遊物を除去し、ろ過処理の負担を軽減する。
ろ 過 池： 臭気や不純物を除去する。

漁業施設（養魚場）

9

浄 水 池： 浄水量と送水量の不均衝を調整緩和する。
送水施設： 浄水を配水施設まで送る。
配 水 池： 必要量の浄水を安定確実に供給する。

農業施設（開水路）10