公共・産業用 蓄電システム
2 016 . 6

高い信頼性による豊富な納入実績● 屋内設置事例

福島県Ｆ会館様● 半屋外設置事例 福島県 Y 交流会館様● 屋外設置事例

福島県 Y 健康センター様● 屋外設置事例

電力のピークシフトによる節電対策や停電時の非常用電源として貢献します。

福島県Ｈ村役場様

ニチコンは 、信 頼と実 績 の ある蓄 電 技 術 で 、「 も し も 」の 安 心 と 、「 い つ も 」の 節 電 を サ ポ ートし ま す 。
● 組み合わせシステム設置事例
単相品 ESS-H1L1＊

京丹後市 道の駅 3箇所設置＊詳細につきましては、別途カタログを災害対策BOX、非常用コンセントなど単相蓄電システムご請求いただきますようお願い致します。

製品仕様
DS2015B

DS1015A−20 〜４０℃

標

１，０００m 以下高屋内

屋外※1

DS1015B

屋内

屋外※1

15kWh（有効蓄電容量：15kWh）

蓄電池増設

15kWh 単位で 120kWh まで増設可A

三相3線202V

電力系統

蓄 電 容 量
C

定格出力

太陽電池

20kW

10kW

系統連系出力

20kW

10kW

自立出力

20kVA

10kVA

（三相3線×1、単相2線×2）

外 形 寸 法 1700×1900 1800×2060 1700×1900 1800×2060（W×H×D）※2×740mm

×1090mm×740mm×1090mm質1,100kg

1,130kg1,050kg

1,080kg量※2）突起物含まず安全に関するご注意
ご注意

kWhの蓄電池が停電時をバックアップ

本導入メリット ❷経済効果
・ 購入電気代の削減

・ピークシフト、ピークカットによるデマンドの抑制が期待

急速充電器

社会に貢献

URL http://www.nichicon.co.jp/

公共・産業用蓄電システム

周 囲 温 度※1）塩害対応可能

15導入メリット ❸DS2015A

回

クリーンな発電、

有効蓄電容量より電力供給

商 品 名 称

15,000

太陽光パネル

非常時は太陽光と蓄電システムに設 置 場 所

・ 太陽光発電と連携し、・ 非常時電源に有効※）
通常は充電ステーションとして活用、番

エコロジー・防災対策

寿命CO2削減に貢献（急速充電器+単相蓄電システム）型

導入メリット ❶業界最高水準の充放電サイクル

・ 事業者の社会貢献

社 京都市中京区烏丸通御池上る 〒604 - 0845
TEL.075- 231- 8461 FAX.075- 256- 4158

・ BCP対策・ CSRの実践

東 京 支 店 東京都中央区日本橋兜町14番9号 〒103- 0026
TEL.03- 3666- 7811 FAX.03- 3666- 7831
名 古 屋 支 店 名古屋市中区錦2丁目4番3号 錦パークビル18階 〒460- 0003
TEL.052- 223- 5581 FAX.052- 220-1839
西 日 本 支 店 京都市中京区烏丸通御池上る 〒604- 0845
TEL.075- 241- 5370 FAX.075- 231- 8467
岩 手 営 業 所 岩手県岩手郡岩手町大字久保第8地割17番地の1 〒028-4305
TEL.0195-62-4263 FAX.0195-62-3400
仙 台 営 業 所 宮城県仙台市青葉区中央4丁目10番3号 仙台キャピタルタワー17階 〒980-0021
TEL.022- 713- 6233 FAX.022- 713- 6255
郡 山 営 業 所 福島県郡山市大町2丁目12番13号 宝栄郡山ビル8階 〒963-8001
TEL.024 - 927-1591 FAX.024 - 927-1593
北関東営業所 埼玉県熊谷市弥生2丁目44番地 日進熊谷ビル6階 〒360-0044
TEL.048 - 599 -1731 FAX.048- 599 -1736
岡 山 営 業 所 岡山市北区桑田町18番28号 明治安田生命岡山桑田町ビル6階 〒700-0984TEL.086 - 234-1527 FAX.086- 234 -1548
福 岡 営 業 所 福岡市博多区博多駅前4丁目4番23号 第3岡部ビル4階 〒812-0011
TEL.092- 474- 5861 FAX.092- 474- 0143

● 当社の「納品仕様書」「取扱説明書」などに基づきご使用くださるようお願いします。

これら「納品仕様書」「取扱説明書」などの記載内容に従わずお客様が機器をご使用になられた場合、万が一機器に不具合が発生しましても当社はその責を負いかねます。

● このカタログ記載製品の仕様・寸法は製品改良などのため、予告なく変更する場合があります。

● このカタログまたは当社の仕様書その他の印刷物を含め当社製品に関し明文化されたものでない限り、当社は一切の保証はいたしません。

また、当社製品をご使用になったお客様の製品に関して付随し、もしくは間接的に発生した損害に対して当社は責めを負いません。
万一、当社の製品仕様書に適合しない製品が生じた場合は、当該製品の修理交換用製品の無償提供、あるいは当該製品の売買契約にかかる売買代金相当額を上限として補償いたします。
● このカタログ記載内容は2016年6月現在のものです。
CAT.3315F

B.2017.F

最大120kWhまでの蓄電池増設対応（15kWh単位）

業界最高水準の蓄電池性能

柔軟なシステム提案が可能

有効蓄電容量15kWhの蓄電池が停電時をバックアップ。業界最高水準の充放電サイクル寿命15,000回。

小規模から大規模施設へ対応。最大 120kWhまでの●充放電サイクル寿命比較●有効蓄電容量
ニチコン新製品

健全性（State Of Health）（％） ※2015年度、同一条件での自社性能比較
120
10060

ニチコン従来品

93％

％

1580

ニチコン従来品

100

SOC100%有効蓄電容量15kWh

有効蓄電容量15kWh

kWh

蓄電池増設対応（15kWh 単位）。

長寿命、高安全設計蓄電池の採用で蓄電容量まで使用可能

SOC100%16.2
kWh

ニチコン新製品40

15,000回

20002,500

ニチコン新製品

5,0007,500

10,000 12,500 15,000
充放電サイクル数（回）

ニチコン従来品

長寿命、高安全設計でSOCマージン設定が不要

有効蓄電容量＜蓄電容量

蓄電容量≒有効蓄電容量として使用可能寿命、安全性確保にSOCマージン設定が必要※SOC（State Of Charge）
：充電率

7 15〜

kWh級

小規模施設

単相品

集会場、保育園などに

15〜 kWh級

中規模施設

太陽光パネルにつなぐだけ寒冷地域も設置可能

20kWまでならどんな太陽光パネルとも直接接続可能。太陽設置周囲温度−20℃〜＋40℃。

三相品

公民館、学校、庁舎などの防災拠点に光発電電力を最大限有効活用（最大開放電圧：550V）。

省スペース、セパレート型によるメンテナンス性大幅向上

通信機能搭載可能（オプション設定）

搬入、設置が簡単な省スペースセパレートシステム構成。

遠隔にてデータ収集可能で、非常時の場合速やかに情報屋外設置でも外箱不要。

把握可能。

従来品

新製品

▲

メンテナンススペース

通常時・管理者が運転状況を確認可能

非常時

・管理者にメール配信

インターネット離島、プラント案件などに

昼 間

6〜18 時太陽電池の発電量

夜 間

18〜0 時商用電源のみのピーク

昼 間

商用電源

システム
活用時のピーク

商用電源
使用量

蓄電システム

充電

給電

電力需要のピーク時に給電

非常時用残量

商用
電源

特定
負荷
充電

給電

蓄電システム

蓄電
システム
給電

太陽電池

給電

蓄電システム

停電時は特定した機器に電力を供給します。
（ 数秒間の停電が発生します。）

DC/DC
コンバータ

双方向インバータ

三相

DC

三相

リチウムイオン
蓄電システムリチウムイオン
蓄電池

スコット
トランス

単相
単相

蓄電池 15ｋWh

100V負荷商用電力系統キュービクル

AC

太陽光発電
システム
特定
特定
負荷
負荷

夜 間

商用電源

DC

充電

商用電源

給電

昼 間
太陽電池

太陽電池

給電

ピークシフト停 電モ ー ド

蓄電システムの残量

充電

非常時

通常時

夜 間
給電

太陽電池

日中は機器に給電 給 電

電力の総消費量

三相品

・メンテナンス
部隊に連絡システム系統図平 常モー ド

0〜6 時

kWh級

大規模施設

ピークシフトの運転動作
夜 間

120〜

ポンプ等動力負荷

100V負荷オプション
計測・表示装置

単相負荷

三相負荷