■公共・産業用蓄電システムの豊富なラインアップ

太陽光発電＋蓄電システムの導入効果

10kW／20kWモデル
防災
経済効果

質量※1 塩害対応可能※2 突起物含まず

企業価値の向上※2外形寸法
（W×H×D）

公共・産業用蓄電システム
DS2016B
DS1016A
DS1016B−20〜４０℃
１，０００m以下
屋内
屋外※1
屋内
屋外※1
16.2kWh（有効蓄電容量：16.2kWh）16.2kWh単位で130kWhまで増設可（8連結）
三相3線202V
20kW
10kW
20kW
10kW
20kVA
10kVA
（三相3線×1、単相2線×2）
1,714 × 1,930
1,800 × 2,060
1,714 × 1,930
1,800 × 2,060
× 740 ㎜
× 1,090 ㎜
× 740 ㎜
× 1,090 ㎜
1,120kg
1,150kg
1,070kg
1,100kg

BCP対策

BCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）
として具体的に業務中断対策を実践できます。

蓄電システムが非常用電源に災害停電時にも蓄電システムが非常用電源として機能し、施設・設備に電気を供給できます。

蓄電システムで防災拠点として社会貢献

地域の防災拠点として近隣住民に安心感を与え、蓄電システムが社会貢献のシンボルとなります。

買電電力の削減

太陽光発電電力の自家消費により電力会社からの買電電力を削減。電気料金の削減に大きく貢献します。

デマンドの抑制

デマンドのピークカットにより、基本契約料金の低減が可能です。
また電力アグリゲータとの新たなビジネス展開も期待できます。

CO2削減に貢献

化石燃料を必要としないクリーンな再生可能エネルギーを活用。
地球温暖化などの原因とされるCO 2を削減、異常気象のリスク軽減にも貢献します。

エネルギー資源の節約

石油、石炭、ウランなどエネルギー資源を節約します。
原油価格の高騰など、資源リスクの低減にもつながります。

CSRの実践CSR（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）を具体的な形で実践。ESG投資が拡大する中で企業に求められる環境保全への取組みをアピールできます。

イメージアップ

クリーンエネルギーや節電への取り組みが、近隣住民や、来客者・見学者などへのイメージアップに繋がります。

急速充電器/V2Hを接続しクリーンな電力をEVに急速充電器／V2Hと接続した複合システムを構築し、太陽光発電により蓄えられた電気をEVに給電できます。

DS2016A

環境貢献

商品名称
型番
周囲温度
標高
設置場所
蓄電容量
蓄電池増設
AC
電力系統
太陽電池
系統連系出力
定格
自立出力
出力

拡張性

50kWモデル2019.5複合システム

公共・産業用
蓄電システムのご提案
ニチコンは、信 頼と実 績のある蓄電技術で、「いつも」の節電と、「もしも」の安 心をサポートします。

蓄電システムからEV充放電器まで幅広くラインアップ。
複合システムも構築可能です。

BCP
効果■複合システム構成例
V2H

太陽光発電システム

蓄電システム

急速充電器

太陽光発電＋蓄電システム
商品名称
型番
周囲温度
標高
設置場所
蓄電容量
蓄電池増設
AC
電力系統
太陽電池系統連系出力
定格
自立出力
出力DS050078A

屋内

公共・産業用蓄電システム−10〜４０℃
１，０００m以下

EVDS050078B

屋外78kWh
78kWh単位で624kWhまで増設可（8連結）
三相3線202V
50kW
50kW
50kVA
（三相3線×1 ＊単相出力はオプションとなります）：2,264 × 1,910 × 788 ㎜ パワコン盤：2,364 × 2,145 × 1,440 ㎜※1 パワコン盤
外形寸法（W×H×D）
蓄電池盤： 548 × 1,980 × 735 ㎜
蓄電池盤： 1,434 × 2,145 × 1,640 ㎜
パワコン盤：
1,410kg
パワコン盤：
1,480kg
質量
蓄電池盤：
740kg
蓄電池盤：
1,100kg※1 突起物／固定用アングル含まず（仕様は変更になる場合があります）

3つの効果

EV

経済効果
製品に関するお問い合わせ
URL http://www.nichicon.co.jp/
本社 京都市中京区烏丸通御池上る 〒604 - 0845TEL.075- 231- 8461 FAX.075- 256- 4158

東 京 支 店 東京都中央区日本橋兜町14番9号 〒103- 0026
TEL.03- 3666- 7811 FAX.03- 3666- 7831
名 古 屋 支 店 名古屋市中区錦2丁目4番3号 錦パークビル18階 〒460- 0003
TEL.052- 223- 5581 FAX.052- 220-1839
西 日 本 支 店 京都市中京区烏丸通御池上る 〒604- 0845
TEL.075- 241- 5370 FAX.075- 231- 8467
CAT.3317

NA.2019E 2C

環境貢献
企業価値向上BCP効果● 非常用の電源として活用が可能であり、近年多発する自然災害への備えとして有効です。

経済効果

環境貢献
企業価値向上● 各種助成制度の活用で初期費用を削減できます。
● 条件によってはデマンド削減効果が期待されます。

● 商用電力を節約することでCO2排出を抑えます。
● 環境対策が求められる中、企業価値向上に貢献します。

非常時の業務継続

電気料金を削減

CO2排出の削減

太陽光発電システムと合わせて蓄電システムを導入することで、停電時でも天候・時間帯に関係なく電力供給可能。非常時の業務継続をサポートします。

太陽光発電による買電量の削減に加え、蓄電システムを導入することで得られるピークカット・ピークシフト効果により電気料金を削減。低コストオペレーションに貢献します。

太陽光発電により火力発電由来の電力の使用量を削減。環境に配慮した事業運営が求められる中、環境保全の取り組みのアピール手段としても有効です。

非常時でも電力を安定供給

3つの電気料金削減効果

太陽光発電の導入によりCO2排出を低減

晴天時

夜間

太陽光発電を中心とした電力バックアップ
停電

商用電源のみのピーク発電

太陽光発電システム

雨天時・夜間

夜間

電力の100%を電力会社から購入

18〜0時

太陽光発電の発電量

商用電源

充電

昼間

6〜18時

0〜6時

火力発電所

事業所・商業施設

温室効果ガス（CO2、NCx、SOx）

供給

1 日中は機器に給電 給電

蓄電システムピークカット

電力の総消費量給電
特定負荷

商用電源使用量蓄電システムの残量

蓄電システムによる電力バックアップ
停電

システム活用時のピーク

充電

3 夜間に充電し昼間に給電

給電

化石石油
燃料

2 電力需要のピーク時に給電

LNG

電力会社＋再生可能エネルギーの活用

非常時用残量

商用電源

石炭火力発電所
温室効果ガス

1 太陽光発電による買電量削減（CO2、NCx、SOx）

太陽光発電電力を自家消費することで電力会社からの買電量を削減
給電
太陽光発電システム

蓄電システム

特定負荷

2 蓄電システムによるピークカット

太陽光発電システム

蓄電システムからの給電により電力需要のピークをカットし基本料金を削減

災害時における当社蓄電システムの活用例

供給

3 蓄電システムによるピークシフト
単価の安い夜間電力を蓄電システムに充電し、昼間に給電する事で電力量料金を削減

休日等の余剰電力も無駄なく活用

2016年8月 台風10号に伴う洪水により岩手県にて広域停電が発生。岩泉町の4箇所に設置されていた当社製蓄電システム全機がバックアップ電源として稼働し、避難所の照明

事業所・工場の電気料金の構成■余剰電力のイメージ● 電気料金の構成

電気料金＝ A

基本料金＋ B

過去1年間の30分あたりの最大需要電力(≒契約電力)で決定。

中学校

町民会館

図書館

スポーツセンター

4箇所の蓄電システムが町のバックアップ電源として活躍

B 電力量料金 ＝ 料金単価 × 使用電力量

1か月間に電力会社から購入した電力量の総和で決定。

太陽光発電量

消費電力量

A 基本料金 ＝ 料金単価 × 契約電力

電力量料金

太陽光発電量等に電気を供給しました。

事業所・商業施設

供給

22:00

余剰電力

充電

構内消費電力
夜間電力

8:00

昼間電力

22:00