設計図書等に関する質問及び回答（10/16～10/22受付分）
平成30年10月29日
東総地区広域市町村圏事務組合
件名

広域最終処分場建設工事

№

資料名

1

入札公告

前払い支出割合による一般管理費の補正は、あるのでしょうか。 前払い支出割合による一般管理費の補正ある場合は、前払支出率および補正計算率をご提示願います。 は、予定しておりません。

入札公告

1.特定建設共同企業体の入札書の様式は、「東総地区広域市町村圏事務組合入札約款入札に関しての別記第１号様式（第２条第２項関係）その２
1. 特定建設共同企業体の入札書の様式は、ございますか。
（共同企業体）」です。
2. 内訳書の提出に際し、内訳書は袋とじでしょうか。
2.内訳書は、ホチキス止めでお願いいたしま
3. 入札用封筒は、いりますでしょうか。また提出時は糊付けが必す。なお、会社名・工事名・工事個所を記載要でしょうか。のうえ、押印をお願いいたします。
4. 上記に関する印鑑は、代表者のみか、構成員の印も必要で
3.入札用封筒は、必要です。糊付けは不要でしょうか。
す。
ご教示願います。
4.印鑑は代表者及び構成員双方の印をお願いいたします。

23

4

入札公告

ページ

項目

入札書等

4

質問

回答

「別添の入札金額内訳書」とは、ホームページ上の設計図書等
12 工事費内 に添付されている「工事内訳書（総括表～浸出水処理施設工事訳書の提出 全8枚）」でよろしいでしょうか。
また、入札金額内訳書に押印は不要でしょうか。

「別添の入札金額内訳書」とは、設計図書等にある工事内訳書です。押印は代表者及び構成員双方の印が必要です。その際は、任意の表紙を付けてください。なお、会社名・工事名・工事個所を記載のうえ、押印をお願いいたします。

現場までのアクセス道路は幅員が約2ｍ程度しかなく工事中の工事用進入道大型車や完成後の産廃車両等が入れませんがどのようにお考路えですか。

計画地入り口から南方向へ約５００ｍの既存道路は沿道隣接地を幅約２ｍを借用し、約６ｍの幅員を確保します。工事開始後は特記仕様書等に記載のとおり、仮設の工事用進入道路を受注者が整備することになるため、大型車両の通行は可能になると考えます。

件名№

広域最終処分場建設工事
資料名

ページ

項目

質問

回答

5

付替道路

着工後、直ぐに付替道路を施工します。現在使用中の畑の中に計画地北東側の付替道路に関する境界は入りますが、地主との境界確認や同意はどのようになっています
確定済みです。
か。

6

付替道路

付替道路完成後は工事用車両の通行は可能ですか。

通行は可能です。

7

工事中の重機車両スペースや休憩所、通勤車の駐車用地を開発区域外で用地境界内を造成して使用は可能ですか。

不可とします。

8

現況の地山内に産廃等の廃棄物は埋まっていないでしょうか。

現時点では確認されていません。

9

発注仕様書のワードデータ、添付図面のＣＡＤデータを頂けない不可とします。
でしょうか。

10

資料に記載のある浸出水処理施設・管理棟については性能発注とし設計費も含め今回の工事に含まれると考えてよろしいでしょうか。ご教示願います

特記仕様書、発注仕様書
11（浸出水処理施設・管理棟）

ご理解の通りです。

最終処分場本体建物は確認済証取得済み
確認申請について、本体建物の確認については取得済みと考えです。てよろしいでしょうか、また、性能発注部分の浸出水処理施設・建築確認申請
性能発注部分の浸出水処理施設・管理棟に管理棟については、専門工事業者での確認申請と考えてよろし
ついては、受注者により建築確認申請の手いでしょうか、ご指示ください。
続きをしてください。

件名

№

1213

141516

広域最終処分場建設工事
資料名

特記仕様書

特記仕様書

特記仕様書

特記仕様書

特記仕様書ページ

項目

質問

回答

3

『浸出水処理施設・管理棟の建設工事については性能発注となるため…』との記載から『発注仕様書（浸出水処理施設・管理第１節 総則
ご理解の通りです。
棟）』はPFI事業や、設計施工案件で通常適用される『要求水準書』と同じ扱いと解釈してよろしいでしょうか。ご教示願います。

3『浸出水処理施設・管理棟の建設工事については性能発注となるため…』との記載がありますが、『発注仕様書（浸出水処理施設・管理棟）』には処理フロー及び運転時間等の仕様が規定され第１節 総則免責とはなりません。ています。従ってこのように発注仕様書に規定されている部分において、万が一これに起因して不具合が生じた場合は、請負者は免責との解釈でよろしいでしょうか。ご教示願います。

3『浸出水処理施設・管理棟の建設工事については性能発注となるため…』との記載があります。性能を規定する『発注仕様書（浸出水処理施設・管理棟）』において記載・既定のない事項、およ第１節 総則 び読み取れない項目や数量によって、詳細設計時に追加された 設計変更の対象とはなりません。
項目は一般的な設計施工案件では『条件変更』として設計変更の対象となります。本件においても設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

3『浸出水処理施設・管理棟の建設工事については性能発注となるため…』との記載があります。性能を規定する『発注仕様書（浸出水処理施設・管理棟）』において数量の参考値（例えば、目安として記載のある管理棟諸室の面積等）で、例として詳細設計時 詳細については、受注後の実施設計時に協第１節 総則に、管理棟常駐人数に対して浴室の面積が大きすぎるとの指摘 議により決定します。
で縮小された場合（現状10m2で結構大きいと思われますが、これは発注者・請負者で判断が異なる可能性があります）等は、設計変更で減額対象とされるのでしょうか。ご教示下さい。

7第12節 交通安全管理第１２節 交通 設計上見込まれる交通誘導員の人数についてご教示願います。 1,000人を計画しています。増額の設計変更
安全管理 安全管理上、設計人数より多くなった場合は設計変更の対象と は原則不可とします。
考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

件名

№

1718

広域最終処分場建設工事
資料名

特記仕様書

特記仕様書ページ項目質問回答

11第22節 技術者等の選任
第２２節 技術 現場代理人の常駐期間について、試運転完了とは本工事完了者等の選任 後どの程度の期間をみこんでいるのでしょうか。ご教示願います。

11

第22節 技術者等の選任
専任の技術者の配置期間は、土木・建築工事の各内訳の工種 前段についてはご理解の通りです。
第２２節 技術 の施工期間のみの配置と考えてよろしいでしょうか。または、工 なお、設計図書内の工程計画は参考になり者等の選任 程計画に記載のある土木工事（2018年12月～2021年3月）、建築 ますので、受注者による工事工程によりま工事（2020年7月～2021年1月）の配置と考えてよろしいでしょう す。
か。ご教示願います。

発注仕様書（浸出水処理施設・管理棟）のp8を参照ください。

19

特記仕様書

13

警察当局及び本組合の指示に従って必ず工事中諸車両通行止
第２９節 危険 め、その他必要な道路標識を適確に設置し、赤色注意灯、夜間今後の警察当局との協議により決定します。
防止対策 照明灯、保安柵等を設け、交通誘導を配置する範囲について、ご教示願います。

20

特記仕様書

14

工事用進入道路までの道路は現状では大型車両の進入が困難
第３２節 工事であると考えますが道路整備等の予定及びその施工期間につ №4に示す回答の通りです。
用進入道路
いてご教示願います。

21

特記仕様書

15第33節 仮設電気・他
第３３節 仮設
工事用水のローリー等の運搬について取水できる場所はござい 受注者にて対応願います。
電気・他ますか。ご教示願います。

15

第33節 仮設電気・他
第３３節 仮設 これらに係る経費はすべて受注者の負担とするとなっておりま
電気・他す。内訳書等には数量等ございませんが、どのようにお考えでしょうか。ご教示願います。

22

特記仕様書

特記仕様書に示す通りとします。

件名

№

23

広域最終処分場建設工事
資料名

特記仕様書

ページ

項目

質問

回答

16

第37節 その他施工のために必要な仮設備の設置及び環境対策を行うこと。こ
第３７節 その仮設備は、施工を行うのに必要なものとしてれらの内容、設置場所は本組合の指示によるとなっており、費用他計上してください。
は受注者の負担とするとなっておりますが、仮設備の内容・設置場所・環境対策はどのようにお考えでしょうか。ご教示願います。
地元住民に対する工事計画の事前説明、地元企業の活用努力、地元住民からの苦情に対する適切な対応、一般車両及び農業車両の通行に配慮した交通安全対策を講じること等です。

24

特記仕様書

16第３７節 その地元同意条件をご教示願います。
他

25

特記仕様書

16第37節 その他
第３７節 その地元同意条件とは、地元と事前に取り交わした条件があるので №24に示す回答の通りです。
他
しょうか。その内容についてご教示願います。

26

特記仕様書

16第３７節 その地元行事をご教示願います。
他

27

特記仕様書

16第37節 その他
第３７節 その地元行事の時期を把握し、工程調整を図ることとなっております №26に示す回答の通りです。
他
が、地元行事とは何を想定されておりますか。ご教示願います。

17第2節 残土処理
②及び③における土砂の搬出先については敷均しを、⑤におけ 特記仕様書に示す通りです。災害や土砂流
第２節 残土る土砂の仮置きの際は、敷均し及び法面整形等を行うこととなっ 出に注意し、近隣に配慮して実施してくださ処理ておりますが、これらの施工は搬出先において制約条件は無し い。と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

28

特記仕様書

祭り等を想定していますが、適宜対応してください。

件名広域最終処分場建設工事

№

資料名

ページ

29

特記仕様書

17

第2節 残土処理
第２節 残土
土砂搬出先①～④において、搬入を希望す残土処理指定場所①～④について平成31年1月から4月末まで処理る時期があるためです。に搬出する理由についてご教示願います。

17

第2節 残土処理
第２節 残土 平成31年1月から4月末までの間に搬出となっているが、地元説 設計変更は原則認めません。ただし、№33
処理
明、文化財調査等により指定期間が守れない場合は設計変更 の回答も参照してください。の対象と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

18

実施設計に関する資料については本組合より借用し、特に構造物の安定、地盤の必要支持力などの把握・検討等を行い、設計に対する疑問点、誤りを発見した場合、監督員と協議を行い変第３節 工事更等の措置を講じると記載されています。措置を講じる際に適用 ご理解の通りです。
仕様
すべき諸基準の中に、土木工事請負契約における設計変更等ガイドライン（総合版）平成２９年４月千葉県県土整備部が含まれる解釈でよろしいでしょうか。ご教示願います。

19

施工時に、送電線との接触事故防止のた２．工事開始 第3節 工事仕様
め、クレーン車のアームとの離隔を４ｍ確保にあたっての 現段階での東京電力パワーグリッド株式会社との協議内容につ する必要があります。また、受注者は東京電留意事項 いてご教示願います。
力パワーグリッド株式会社と施工前に工事安全打合せを行うこととなります。

19第4節 準備工事
現地踏査及び試掘期間は最大２日程度の見埋蔵文化財の調査について、現地踏査及び試掘期間中は本工第４節 準備込みであり、中止期間にはあたりません。
事の中止期間と考えてよろしいでしょうか。また、試掘結果により（伐採）工事
試掘結果により、長期間の対応が必要となる工事期間に影響が出る場合は設計変更の対象と考えてよろしい
場合には、要協議とします。のでしょうか。ご教示願います。

30313233

特記仕様書

特記仕様書

特記仕様書

特記仕様書

項目

質問

回答

件名

広域最終処分場建設工事

№

資料名

ページ

項目

質問

回答

34

特記仕様書

19

伐採後に埋蔵文化財を行うための銚子市教育委員会の現地踏 対象は工事区域全域で実施します。現地踏第４節 準備査と試掘について、範囲と日数をご教示願います。また、現地踏 査と試掘の日数は２日程度を予定しており、（伐採）工事
査と試掘の際、工事できない工種があれば、ご教示願います。 その間は掘削等の工事はできません。

35

特記仕様書

22

埋立ピット下部固化材添加量250㎏/m3と記載されています。設3） 盛土工（改埋立ピット下部固化材添加量250㎏/m3とし計書A-1号内訳書では添加量300kg/m3と記載されています。ど良土）ます。
ちらと考えればよいかご教示願います。

第2編 第１章 第15節 モニタリング施設工事
36

工事期間中の地下水の水質測定は組合に
第１５節 モニ 地下水モニタリング施設は、土木工事開始時点から廃止までの て行います（半年に１回程度）。工事に伴う濁タリング施設 期間で測定することとのご指示ですが、土木工事開始～施設竣 水等の水質測定は受注者により実施してくだ工事
工の期間は地下水汲み上げでの間欠測定（内訳書Ｂ－９６号の さい。
ｐＨ、ＳＳ）、施設竣工～施設廃止の期間は施設設置計装設備で 施設竣工後については、ご理解の通りです。の連続測定と理解すればよろしいでしょうか。

特記仕様書

37

発注仕様書
37 （浸出水処理施設・管理棟）

5(8) 汚泥処理
脱水汚泥及び、乾燥塩搬出車は何トン車を想定して動線計画、設備、(9) 蒸発現時点での想定はありません。
積込み計画をすればよろしいでしょうか。ご教示願います。
乾燥設備

発注仕様書
38 （浸出水処理施設・管理棟）

65) 施設周辺設備第1章 第2節 7 5) 施設周辺設備
水道水接続位置での水道配管の圧力をご教示下さい。

計画地入り口付近の接続位置で、最小動水圧を0.15MPaとして計画しています。

件名№

広域最終処分場建設工事
資料名

ページ

項目

質問

発注仕様書
39 （浸出水処理施設・管理棟）

7

３．変 更

「提出済の設計図書・・・変更を認めない」とありますが、提出済の設計図書とは、実施設計時の図書と理解すればよろしいでしょうか。

発注仕様書
40 （浸出水処理施設・管理棟）

8

１．試運転

第1章 第4節 1. 試運転
試運転の負荷運転とは、上水等を利用した水運転のことと理解 ご理解の通りです。
すればよろしいでしょうか。

発注仕様書
41 （浸出水処理施設・管理棟）

9

第1章 第6節 1.保証期間「保証期間が満了する前・・・保証開け検査を行う」とありますが、１．保証期間保証開け検査とかし検査は別となります。
特記仕様書Pg.12 第25節の「引渡し後2年間は1年ごとに施設のかし検査を実施」との関係をご教示下さい。

発注仕様書
42 （浸出水処理施設・管理棟）

9

１．保証期間

910/19のご回答で、「原水が所定の水質に達する時期は、明確には想定していない」との事ですが、引渡し後2年以内に、所定の１．保証期間実施設計時に協議により決定します。
水質まで達しなかった場合は、協議の上、保証期間満了までの間に性能試験を実施すると考えてよろしいでしょうか。

10

第1章 第6節 3 4) 性能試験
「性能試験・・・連続7日間以上実施」とありますが、性能試験運4) 性能試験
性能試験要領書の内容によります。
転を7日以上行い、最終日にサンプリング・分析を行うことでよろしいでしょうか。

発注仕様書
43 （浸出水処理施設・管理棟）

発注仕様書
44 （浸出水処理施設・管理棟）

回答

ご理解の通りです。

「正式引渡し後2年間」とありますが、特記仕様書（Pg.12 第25節№41に示す回答の通りです。
7）記載のかし担保期間5年との関連をご教示願います。

件名№

広域最終処分場建設工事
資料名

ページ

項目

質問

回答

第1章 第7節 7 1) 建物内備品

11

事務室及び会議室のテーブル・椅子については組合にて準備します。
1) 建物内備
7. 工事範囲外に1) 建物内備品と記載がございますが、各室仕 その他、施設の運転に必要な備品について品
上表(案)参考の特記事項欄に記載の備品該当品も工事範囲外 は受注者にて整備となりますが、詳細についと理解すればよろしいでしょうか。ては実施設計時に協議により決定します。

17

T-N:100mg/Lについて、溶融飛灰重金属固定用キレート由来か
第２節 計画 ら溶出する有機態窒素の濃度とNH4-Nの濃度の比率をご教示
原水水質 願います。比率によっては、ご提示いただいております処理フローでは不具合を生じる可能性があります。

17第2章 第2節 計画原水水質
第２節 計画 10/19のご回答No39で重金属類に関する水質条件のご回答をい その他の原水水質項目については、実施設
原水水質 ただきましたが、その他記載なき原水水質項目は、処理水基準 計時に協議により決定します。
値以下の流入水質と理解すればよろしいでしょうか。

発注仕様書
48 （浸出水処理施設・管理棟）

18

10/19のご回答No.9で、蒸発乾燥固化設備の運転時間は発注仕様書通り(８時間／日)とのご回答いただきましたが、設備が過大
第６節 処理 となり、設置面積が狭いこと、また過大設備でオンオフ運転を繰
ご理解の通りです。
時間り返すことは、維持管理コストアップにも繋がると考えられますので、これに関しても実施設計時の協議事項としてご対応いただけますでしょうか。

発注仕様書
49 （浸出水処理施設・管理棟）

18

第８節 土木・ 積雪荷重について垂直積雪量ｄ：30ｃｍとありますが、凍結深度 千葉県と銚子市に凍結深度の基準等はあり建築様式 の指定がありましたらご教示願います。
ません。

20

第3章 処理設備仕様 に蒸発乾燥固化等に使用する熱源の燃前段については、ご理解の通りです。ただ第３章 処理 料に関する規定はないのですが、燃料は重油、灯油、都市ガスし、都市ガスにつては供給区域外ですので設備仕様 等、受注者が選定してよろしいのでしょうか。都市ガスの場合、引き込みは不可となります。
場内の配管敷設は見積範囲となりますでしょうか。

発注仕様書
45 （浸出水処理施設・管理棟）

発注仕様書
46 （浸出水処理施設・管理棟）

発注仕様書
47 （浸出水処理施設・管理棟）

発注仕様書
50 （浸出水処理施設・管理棟）

処理フローは発注仕様書の準拠が基本となります。
尚、受注後の実施設計時の協議には応じます。

件名№

広域最終処分場建設工事
資料名

ページ

項目

質問

回答

発注仕様書
第3章 第2節 3) 排砂ポンプ
51 （浸出水処理 21・22 3) 排砂ポンプ 付属品にフレキシブルホース（50ｍ程度）とありますが、砂と水を ご理解の通りです。
施設・管理棟）
最終処分場に移送する計画と理解すればよろしいでしょうか。

27

カルシウム除去設備、第１凝集沈殿設備の水槽に関して、第１発注仕様書の準拠が基本となります。
1）第１凝集沈 凝集沈殿槽以外はRC造又は鋼製となっておりますが、メンテナ
尚、受注後の実施設計時の協議には応じま
殿槽
ンス性を考慮し第１凝集沈殿槽も鋼製としてもよろしいでしょう
す。
か。

発注仕様書
53 （浸出水処理施設・管理棟）

46

5）キレート吸 運転管理及びメンテナンス性を考慮し、キレート吸着塔の前段着塔(水銀用) に、キレート原水槽（RC造）を設置してもよろしいでしょうか。

発注仕様書
54 （浸出水処理施設・管理棟）

496) 蒸発乾燥 (5)構造 ②乾燥塩はフレコンバッグに詰める事とありますが、手 装置によるフレコンバッグ詰めを計画してくだ
装置作業にて詰める方式でしょうか。ご教示願います。
さい。

発注仕様書
55 （浸出水処理施設・管理棟）502）塩素消毒器

発注仕様書
56 （浸出水処理施設・管理棟）

51

第3章 第7節 2 1) 循環水槽
1) 循環水槽 防食仕上表(案)に循環水槽の記載がございませんので、消毒槽 ご理解の通りです。と同じ防食仕様と理解すればよろしいでしょうか。

発注仕様書
52 （浸出水処理施設・管理棟）

発注仕様書の準拠が基本となりますが、本施設の目的達成のために必要な設備等について追加の提案を妨げるものではありません。

発注仕様書の準拠が基本となります。
仕様書では固形塩素溶解式となっておりますが、塩濃度の増加
尚、受注後の実施設計時の協議には応じまを避けるため、紫外線滅菌式としてもよろしいでしょうか。
す。

件名

№

広域最終処分場建設工事
資料名

ページ

項目

512）循環ポンプ

発注仕様書
58 （浸出水処理施設・管理棟）

63

第3章 第11節 給排水設備「敷地内防火水槽への補水を行うための消火栓」とありますが、この防火水槽とは管理道路下に計画している防火水槽（図面番号72、75）であり、通常は満水であるが、火災発生時は消火栓か第１１節 給排らホースを用いて防火水槽へ補水するための消火栓と理解すれ ご理解の通りです。
水設備ばよろしいでしょうか。
また、消火栓へ給水する用水は上水道から直接接続し、必要なホース等は貴組合で手配されるものと理解すればよろしいでしょうか。

発注仕様書
59 （浸出水処理施設・管理棟）

63「上水道は平成32年度末までに・・・敷設する計画」と御座います 上水道工事は、2020年8月末頃の工事完了
第１１節 給排が、工程計画では2020年8月末で終了する工程となっておりまを予定していますが、水道局との調整により水設備す。正しい敷設完了日をご教示願います。
変更する可能性があります。

発注仕様書
57 （浸出水処理施設・管理棟）

質問

回答

発注仕様書の準拠が基本となります。
仕様書では水中ポンプとなっておりますが、繊細な運転制御が尚、受注後の実施設計時の協議には応じま可能となる陸上型自吸式渦巻ポンプとしてもよろしいでしょうか。
す。

第4章 第2節 12 4) 管理棟機能
発注仕様書
60 （浸出水処理施設・管理棟）

714) 管理棟機能

ご理解の通りです。
表1 管理棟主要諸室及び面積（目安）に室名が記載されており詳細については実施設計時に協議により決ますが、各室仕上表(案)参考に記載されてない室名『更衣室、湯定します。
沸室、洗面所、浴室、廊下』の仕上げ仕様については、他の諸室仕上げ仕様を参考に設定してよろしいでしょうか。

発注仕様書
61 （浸出水処理施設・管理棟）

75(1)電話及び放 電話配線設備は非常通報装置を含めて１回線とするとあります
必要です。
送設備
が、回線切替え器は必要でしょうか。

件名№

広域最終処分場建設工事
資料名

発注仕様書
62 （浸出水処理施設・管理棟）

ページ

項目

76(4)ITV設備

質問

カメラの設置場所をご教示願います。

第4章 第3節 2 2) 中央監視システム(4)ITV設備

回答
搬入道路のトラックスケール部分に１基、場内入り口部に１基、被覆施設内浸出水集水ピット付近に１基を計画しています。

発注仕様書
63 （浸出水処理施設・管理棟）

76

発注仕様書
64 （浸出水処理施設・管理棟）

82

２．場内排水 トラックスケールからの雨水排水等は、施設廻りの雨水排水に工事流入するものと理解してよろしいでしょうか。

発注仕様書
65 （浸出水処理施設・管理棟）

82

６．補給用消 補給水用消火栓の数量について1箇所と理解すればよろしいでご理解の通りです。
火栓
しょうか。

発注仕様書
66 （浸出水処理施設・管理棟）

82

６．補給用消消火栓の能力及び数量をご教示願います。
火栓№62に示す回答の通りです

ITV 3基の設置位置についてご教示下さい。

発注仕様書
67 （浸出水処理施設・管理棟）

68 土木設計図面(4)ITV設備ご理解の通りです。

№65に示す回答の通りです。詳細については、消防局との協議により決定します。

消火水槽からのオーバーフローの排水先は原水槽とご回答いた 原水槽で調整する計画としてください。
消火水槽オーだきましたが、水処理能力（10㎥ / 日）に影響をおよぼす恐れが 詳細については実施設計時に協議により決バーフローありますので、具体的な排出量をご教示願います。
定します。

39/99

遮水シート工1型において、2重遮水シートの中間層は導電性不織布となっています。使用予定の漏水検知システムの方式に漏水検知システムの仕様が満たされれば採遮水シート工
よっては、性能を確保するために、最上層の保護マット（短繊維 用は可とします。詳細については協議により構造図(2)不織布）と中間層の導電性不織布を入れ替えた配置としてもよろ 決定します。
しいでしょうか。

件名№

広域最終処分場建設工事
資料名

ページ

項目

質問

回答

69 土木設計図面

44/99

土木設計図面(44/99)遮水シート工構造図(７)において遮水シート工固定用ディスク詳細図が記載されておりますが、形状が不明で構造図(7)す。ご教示願います。

70 土木設計図面

44/99

土木設計図面(44/99)遮水シート工構造図(７)において遮水シート工 「高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管とﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ板は工場溶着」「ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ板4cm」 同等のものと認められれば変更は可能で構造図(7) については、業者が確定されてしまいますが、変更は可能でしょ す。
うか。

71 土木設計図面

44/99

土木設計図面(44/99)遮水シート工構造図(７)において遮水シート工
固定用ディスクはコンクリート面に設置するのは、後打ち設置で ご理解の通りです。
構造図(7)
よろしいでしょうか。

72 土木設計図面

44/99

土木設計図面(44/99)遮水シート工構造図(７)において遮水シート工
固定用ディスクとシートの溶着は、付着力またはせん断強度の構造図(7)管理値をご教示願います。

遮水工事においてシート保護材の長繊維不織布は、遮光性(緑色)ではなくて、よろしいでしょうか。

形状は、配置図を基本として受注者で設定してください。

日本遮水工協会の接合部強度性能を満たすことを基本とします。

73 土木設計図面

遮水シート工設計図面の通りです。

74 土木設計図面

遮水工事において遮水シート３型の保護マットの厚みが土木設計図面(39/99)遮水シート工構造図(２)では ｔ＝４mm
保護マットの不織布（長繊維）厚さはｔ＝４mm
遮水シート工 土木設計図面(44/99)遮水シート工構造図(７)では ｔ＝10mmとします。
内訳書では ｔ＝5mm となっていますが、どの数値が正でしょうか。

件名№

広域最終処分場建設工事
資料名

ページ

項目

質問

経費の算定については、「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」に基づき算定し出来形管理費・環境対策費の内容・内訳（数量含む）をご教示願ています。
います。
詳細については「廃棄物処理施設整備実務必携」を参照ください。

75 【土木】内訳書

以下の各種配管材料単価をご教示願います。
・曲管 90° φ300
地下水集排水 ・自在エルボ φ150
76 【土木】内訳書 A-2号
設備工事 ・自在エルボ φ300
・異径チーズ φ300-φ150
・チーズφ300

77 【土木】内訳書 A-3号

回答

遮水工事

以下の各工種の施工単価をご教示願います。
・シート固定工 フラットバー＋アンカーボルト固定
・シート固定工 ディスク固定・集水ピット貫通工 集水ピット貫通工
・漏水検知システム設置工 電気式

以下の各種配管材料単価をご教示願います。
浸出水集排水・曲管 45° φ200
78 【土木】内訳書 A-4号 及び発生ガス・異径チーズ φ400-φ200
対策施設工事・異径チーズ φ200

単価は非公表となります。

No.76に示す回答の通りです。

No.76に示す回答の通りです。

79 【土木】内訳書 A-6号

道路等設備工
衝突防止ポールの材料単価をご教示願います。
事

No.76に示す回答の通りです。

80 【土木】内訳書 A-6号

道路等設備工
衝突防止ポールの仕様、基礎等についてご教示願います。
事

仕様は、H1500の鋼製ﾎﾟｰﾙ、埋戻し根固めコンクリートを計画しています。

件名№

広域最終処分場建設工事
資料名ページ

項目

質問

囲障・門扉及81 【土木】内訳書 A-8号 び付帯設備工 照明、洗車装置の仕様等についてご教示願います。
事

回答
以下を計画しています。
照明：ソーラー街灯、LED15kW程度、夜間期間中の点灯
洗車装置：吐出量1000l/h程度、吐出圧力10MPa程度

囲障・門扉及立札・太陽光照明・ハイウォッシャーの単位および内訳・単価を82 【土木】内訳書 A-8号 び付帯設備工
No.76に示す回答の通りです。
ご教示願います。
事
Ａ-10
83 【土木】内訳書
号

運搬費「工事内訳書」に※諸経費は、「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」に基づき算定とありますが、【土木】内訳書【金抜No.75に示す回答の通りです。
き】のＡ-10号運搬費における「率分」の行はどのような算定基準によりますでしょうかご教示ください。

84 【土木】内訳書

Ａ-11号

準備費

Ａ-11号準備費における「率分」の行はどのような算定基準によりNo.75に示す回答の通りです。
ますでしょうかご教示ください。

85 【土木】内訳書

Ａ-13号

技術管理費

86 【土木】内訳書

Ａ-15号

安全費

Ａ-13号技術管理費における「率分」の行はどのような算定基準によりますでしょうかご教示ください。

No.75に示す回答の通りです。

Ａ-15号安全費における「率分」の行はどのような算定基準によりNo.75に示す回答の通りです。
ますでしょうかご教示ください。

・A-10号 運搬費
・A-11号 準備費
左記項目に記載されている、率分の対象金額及び百分率をご教
87 【土木】内訳書 ・A-13号 技術管理費
No.75に示す回答の通りです。
示願います。
・A-15号 安全費

88 【土木】内訳書

A-15号

安全費

交通誘導員Bの数量をご教示願います。

1,000人を計画しています。

件名№

広域最終処分場建設工事
資料名

ページ

項目

質問

以下の各種配管材料単価をご教示願います。
B-20 竪型ガス抜き ・曲管 60° φ200
89 【土木】内訳書
号 管④（枝線部） ・異径チーズ φ200・ブチルテープ 0.4*200mm

90 【土木】内訳書

B-75号

計量器（埋込式 W=3.0m、L=8.0m 機器据付・運搬費・計器類含
No.76に示す回答の通りです。
む）の単価をご教示願います。

軽量盛土

以下の内訳にて計画しています。
・EPS-D-20：約5,010m3
発泡スチロール設置工事（EPS施工規模：6,360m3、EDO-EPS認・EPS-D-25：約1,300m3
定、壁面工等一式含む）の数量計算書のご提示をお願いしま
・EPS-D-30：約50m3す。
なお、性能の確保にあたり提案を妨げるもの
ではありません。

B-84号

92 【土木】内訳書

B-85
門扉（伸縮式） 門扉（伸縮式）W=6000mmの材料単価をご教示願います。
号

B-89
93 【土木】内訳書 ～91号

プレキャストコンクリート桝（50～80㎏φ300*500）・ベントナイト・珪砂３号・塩ビ製蓋（φ100）の材料単価をご教示願います。

C-26 安定処理工 固化材 セメント系 特殊土用は、フレコンまたは、バラのどちら号 (ﾊﾞｯｸﾎｳ混合) でしょうか、ご教示願います。

C-84
95 【土木】内訳書
号No.76に示す回答の通りです。

計量設備

91 【土木】内訳書

94 【土木】内訳書

回答

購入土No.76に示す回答の通りです。

No.76に示す回答の通りです。

フレコンで計上しています。

購入土 砂は、クッション用でしょうか、埋め戻し用でしょうか。ご教示願います。また、100m3当り100ｍ3とありますが、締固め後 購入土はクッション用です。土量変化率につの単価でしょうか。締固め後の単価であれば、土量変化率をご いては協議により決定します。
教示願います。

件名№

広域最終処分場建設工事
資料名

ページ項目

質問

回答

96 【土木】内訳書

C-129 蓋版設置工 鋼製グレーチング蓋 T-25 1100*1100mmの材料単価をご教示
No.76に示す回答の通りです。
号
(鋼製)
願います。

97 【土木】内訳書

U1000A Ｕ型
C-133
Ｕ型側溝 1種 1000*1000*2000mmの材料単価をご教示願いま
側溝設置工
No.76に示す回答の通りです。
号す。
(L=2000㎜)

C-144
98 【土木】内訳書 号～178号

以下の角型マンホールの材料単価をご教示願います。
・底版付管取付壁 900*1500*1500mm・底版付管取付壁 1500*2000*2000mm
・底版付管取付壁 900*600*900mm・底版付管取付壁 1500*1500*900mm φ600人孔穴付・底版付管取付壁 1500*1500*1500mm・管取付壁
1500*1500*1500mm・管取付壁
1500*1500*1200mm・直壁
900*1500*1500mm
・直壁
1800*2000*2000mm
・直壁
2100*2000*2000mm
・頂版ブロック 300*1500*1500mm
・頂版
300*2000*2000mm
・中床版300*2000*2000mm・側塊
200*600*900mm
・側塊600*600*900mm
・床版
150*600*900mm

No.76に示す回答の通りです。

C-190
99 【土木】内訳書 号～
193号

以下のｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎ブロックの材料単価をご教示願います。
・H=450mm L=2000mm
・H=500mm L=2000mm
・H=700mm L=2000mm

No.76に示す回答の通りです。

件名№

広域最終処分場建設工事
資料名

項目

質問

100 【土木】内訳書

出来形管理費【土木】内訳書【金抜き】の「出来形管理費」の行はどのような算定基準によりますでしょうかご教示ください。

101 【土木】内訳書【土木】内訳書【金抜き】の「環境対策費」の行は、国交省の積算環境対策費 基準における「現場環境改善費」によるものでしょうか。ご教示く No.75に示す回答の通りです。
ださい。

ページ

回答

No.75に示す回答の通りです。

102

積算基準

適用する積算基準は、平成30年度千葉県県土整備部の積算基
土木工事の直接工事費については、平成29準と考えてよろしいでしょうか。また、機械等損料は、平成30年度年度の国土交通省土木工事標準積算基準
建設機械等損料表が適用されると考えてよろしいでしょうか。ご書に準じています。
教示願います。

103

積算基準

平成30年度千葉県県土整備部の積算基準における歩掛は、平成30年度国土交通省土木工事標準積算基準書と同じと考えて 千葉県に確認をお願いします。
よろしいでしょうか。ご教示願います。

104

積算基準

設計単価は、千葉県積算基準（設計単価編）（平成30年10月）が 千葉県積算基準（設計単価編）（平成30年3適用されると考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。
月）を適用します。

105

積算基準

設計単価は平成30年の何月を採用されてますでしょうか。ご教№104に示す回答の通りです。
示願います。

106

積算基準

千葉県積算基準（設計単価編）および物価資料（建設物価、積算No.76に示す回答の通りです。
資料等）に記載がない単価の公表をお願いいたします。

件名№

広域最終処分場建設工事
資料名107 【建築】内訳書ページ

17

項目

質問

タイル工事に、見学スペース床磁器質タイルとしてノンスリップ・工事費内訳書 再生材使用品とありますが、どこのメーカーのどの製品でしょうか。ご教示願います。

回答

指定はありません。

108 【建築】内訳書

建築工事内訳書直接仮設工事において、内部躯体足場、内部仕上足場及び地足場の項目がありません。ピット深さ的にも必要 直接仮設工事の枠組足場に含まれておりまと思われますが、別途追加変更と考えるのでしょうか、ご指示く すださい。

【建築】数量計109
算書

建築工事内訳数量書コンクリート工事においてポンプ圧送基本
料金数量が、34回となっております。1回の打設数量が458m3とポンプ台数は34回としてください。
なり躯体配筋形状より困難と思われます。ポンプ台数は、追加変更出来るものと考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。

110

マスコンクリートとなると思われますが、コンクリートは普通コンクリートとあります。マスコンクリートに対する対応費用は、別途と 普通コンクリートとしてください。
考えてよろしいでしょうか、ご指示ください。

111

コンクリートの水平打ち継は出来るものと考えてよろしいでしょう
水平打継ぎは可能とします。
か、又、その際に必要になるレイタンス除去等の仮設費用はどレイタンス除去等は打設手間に含まれます。の様に考えたらよろしいでしょうか、ご指示ください。

建築構造図S-21に埋め込み化粧目地の詳細が図示あります
112 構造図【建築】 S-21 基礎柱断面表 が、形状、仕様が不明です。詳細、仕様、メーカー品番等ござい 指定はありません。
ましたら、ご指示ください。