住宅用
太陽光発電システム
S o l a r Sy s te m s F o r H o m e O w n e r s

総合カタログ

Qcells は
クリーンエネルギーと共にサステナブルな社会へ

We aim for a greener tomorrowwith completely clean energy solutions.

電気を「つくる・ためる・かしこくつかう」
新しいくらしへContents

Products

Others■ QCPV の特長 ………………………………… P.08

■ 架台 & 設置金具 ………………………………… P.20

独自の品質管理プログラム

Introduction

Qcellsテクノロジー■ 電気を「つくる・ためる・かしこくつかう」

新しいくらしへ…………………………………… P.02

■ 太陽光発電・蓄電システム設置イメージ …… P.04

■ About Qcells（Global/Japan） ………… P.06

■ Q.ANTUM DUO/Q.ANTUM テクノロジー

太陽電池モジュールP.09■「保証」 …………………………………………… P.18

■ Q .VOICE ーお客様の声 ……………………… P.22
■ 製品仕様 ………………………………………… P.24
■ HEMS 対応機器 ……………………………… P.31

■ 製品ラインナップ ……………………………… P.10

蓄電システム■ 導入メリット …………………………………… P.12
■ 製品ラインナップ ……………………………… P.14

電気代は年々上昇傾向、これからも上がり続けることが予想されます
日本のエネルギー供給構成

日本の発電は約8割が火力発電で、その主な原料は「石油」「石炭」「液化天然ガス（LNG）」などの化石燃料です。日本はそれらの調達を海外からの輸入に依存しており、輸入
価格や輸送にかかるコストは電気料金にも影響します。

原子力

水力

21年1月からの電気料金推移

2022年3月以降のウクライナ情勢による発電燃料の供給減に伴い、電気料金は急上昇。さらに2023年6月から大手電力会社は14% ～42%の電気料金の値上げを決定しました。
2023年9月使用分まではエネルギー価格急騰に伴う、国の「電気・ガス価格激変緩和対策」により、一時的に負担軽減されるものの、終了後の電気料金負担は増加することが予想されます。
■ 月間平均400KWh利用する家庭の場合※1

再エネ等（※）

激変緩和措置なし 電気料金

10.0

石炭

LNG 2021年度
（最新）
21.5
（%）

25.4

上昇率

激変緩和措置あり 電気料金

¥20,000

3.6

3.2

石油

出典：資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」の2021年度速報値※四捨五入の関係で、合計が100％にならない場合がある※再エネ等（水力除く地熱、風力、太陽光など）は未活用エネルギーを含む¥12,000

‘21
1

4

7

10

‘22
1

4

7

資源エネルギー庁は、2030年度の温室効果ガス
46%削減に向けて、再生可能エネルギー導入目標
36～38%を掲げています。
2030 年

石油

2%

石炭

19%

水素・アンモニア

バイオマス

1%

再エネ
36 ～

38%

5%

地熱

1%

風力

5%

天然ガス

20%

原子力

20 ～ 22%

出典：資源エネルギー庁2022年4月発表『今後の再生可能エネルギー政策について』

02

水力

再エネ構成
内訳

太陽光

14 ～ 16%

11%

10

‘23
1

4

東北

国の激変緩和措置により、一時的に負担軽減

東京（年）
10 12（月）四国7

出典：東京電力エナジーパートナー、従量電灯B、契約容量40A、月間平均使用電力量400kWhを想定し算出

北陸

中国

沖縄

+ 21%
+ 24%
+ 14%
+ 42%
+ 29%
+ 25%
+ 38%

※1 2023年7月以降の電気料金は推定値※2 出典：資源エネルギー庁「電気料金の改定について（2023年6月実施）5.電気料金の値上げ幅について」より抜粋

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/fee/kaitei_2023

再生可能エネルギー導入推進の動き
1.再生可能エネルギー導入目標設定

再生可能エネルギー移行の需要が高まっています。

の推定

北海道

¥16,000（2023年1～9月使用分まで）

83.2%

枯渇エネルギーの消費削減の一助となることから、費用面・環境面ともに太陽光発電をはじめとした、

大手電力会社の電気料金値上げ率※236.3

化石燃料依存度

電気は電力会社から買うだけでなく、自家発電・自家消費という選択肢があります。

さらに、自家発電の利用で、火力発電におけるCO2の排出量や2021年1月～
2023 年10月以降

45%

火力発電

83.2%

再生可能エネルギーの主力電源化へ

2.再生可能エネルギー発電促進賦課税の徴収

今はまだコストの高い再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が買取り、供給することを支えているのが「再生可能エネルギー発電促進賦課税（再エネ賦課金）」です。電力会社から購入する電気に上乗せされる形で集められ、再生エネルギーの普及促
進に利用されています。
電気料金

再エネ賦課金ご自身が使用した電気の量（kWh）

太陽光発電システムは、国や各自治体から補助金を受けることができる場合があります。活用ができれば初期費用を抑えた導入が可能になります。
■ 制度活用イメージ

補助金

月々の電力会社へのお支払い〈再エネ賦課金の算出方法〉（2023年5月検針分の電気料金から適用される単価）

再エネ賦課金

3.補助金の整備1.40円／kWh

導入費用※※ただし、大量の電力を消費する事業所で、国が定める要件に該当する方は再生可能エネルギー賦課金の額が免除されます。

出典：資源エネルギー庁HP『なっとく!再生可能エネルギー』より抜粋

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/surcharge.html

補助金を受けない場合太陽光発電・蓄電池の導入効果とメリット
1.電気料金コストカット

太陽光発電・蓄電池の導入で、電気をつくり・ため・かしこくつかうことができれば、地球とお財布に優しいエネルギー利用が可能です。
■ 年間電気料金比較（当社調べ）

電気料金コスト

約

227,095円
164,115円

導入費用

補助金を
受けた場合

64%
削減

2.災害時の非常電源になる

停電が起こると、家電が使えず不便なだけでなく、冷蔵庫の食材を傷めたり、冷暖房が使えないことによる健康被害のリスクも高まります。
台風や地震などの災害はいつ起こるかわからないからこそ、十分に備えておくことが大切です。

今後30年以内にM6.7～8.5の地震被害が想定される地域

80,141円
太陽光発電なし

太陽光発電あり蓄電池＋太陽光発電あり

03今までは、「電気を買ってつかう」のが当たり前でした。

でも、それだと上がり続ける電気代を心配したり、災害が起こったときに停電の不安があったり……
これからは、自宅で「電気をつくる・ためる」時代へ。

太陽光発電＋蓄電システムで電気を自給自足すれば、普段の生活にゆとりが、いざというときに安心が生まれます。

HEMS

ホームエネルギー
マネジメントシステム

Qcellsのエネルギーソリューションで、電気を「つくる・ためる・かしこくつかう」

新しい暮らしを、始めませんか。

電気を「つくる・ためる・かしこくつかう」
新しい暮らしのカタチ。

AiSEG2（アイセグツー）

太陽電池モジュール

Qcellsのエネルギーソリューションが叶えます。

パワー
コンディショナ

V2H

Vehicle to Home

かしこい自家発電

太陽光発電システム
太陽光発電システム＋接続箱

V2Hスタンド

売電用 / 買電用
電力量計

国内最高レベルの保証

かしこい自家発電に安心をプラス

蓄電システム太陽光発電システム04＋

国内最高レベルの保証＋

蓄電システム

蓄電システム※画像は設置イメージです。

05

About Qcells（Global/Japan）
Fact & Figure

YOUR BEST CHOICE, Qcells

Qcellsは財務的安定性を持つ、グローバルエネルギーソリューションプロバイダーです。

Qcellsは、2012年から日本国内で住宅用太陽光発電システムの販売を開始。2022年には累計設置120,000棟を達成しました。
今後も太陽光発電システムからHEMS、ハイブリッド蓄電システムに至るまで、日本の住宅に最適な太陽光発電システムソリューションを提供

していきます。

生産ネットワーク4ヶ国によるモジュール生産能力（2022）

Global12.4

総売上（2022）107

億 7,400万ドル

GW

Qcellsは、グローバルな研究開発および製造現場と緊密に連携しています。

●

2ヶ国 本部韓国・ソウル（Global Executive HQ）
ドイツ・タールハイム（Technology & Innovation HQ）●

4ヶ国 モジュールテストセンター●

ドイツ、韓国、マレーシア、中国

4ヶ国 生産ネットワーク

韓国、マレーシア、中国、米国●

その他

60+ ヶ国 営業ネットワーク

ヨーロッパ全域、北米、アジア、南米、
アフリカ、中東

国内 D
海外 A

英国
ドイツ
イタリア

米国

7.3

住宅用販売棟数（2022）

120,000

GW

棟

13%
住宅向けメーカーシェア
2022年※

Global Network

製造、販売、およびサポートにおいて最高レベルの品質を提供します。

モジュール累計出荷量（2022）

Japan

国内 A

住宅用
シェア
Qcells

国内 B
国内 C

国内 A

その他

新築
シェア

国内 C

海外 B

海外 A

海外 A

Qcells

Qcells

国内 B

About Hanwha Japan

海外メーカー中

国内 A

既築
シェア

―――――――

国内住宅用

国内 B

シェア

No.1

国内 C

13% 12%

13%

日本
韓国

その他

※出典：月刊スマートハウス No.96 2023 FEBRUARY

1984 − 現在

国内最高レベルの保証体制＋サポート体制で、もしものときも安心です。

Qcellsならではのサポート体制

Global Leading Company❶ サービスサポート拠点

Qcellsのブランドは、テクノロジー、品質、さらには安全な金融性も認められています。
Qcellsは常に最高品質とサービスの提供のために努力しています。

10年連続選定（EU）

450ヶ所
物流拠点

9ヶ所

OP

P E R FORM

2023

Marketing
Leadership

E
R

2023
TOP Brand PV

関連協力会社サービスネットワーク

Top Quality
T

Top Brand

4年連続

2年連続

Top Technology

TOP Performer

8年連続

QCPV

Solar+Power Award

06

営業拠点
物流拠点

営業拠点

5ヶ所

BNEF Top-tier Bankability

Top-tier company since 2012

沖縄 DC

仙台支店
仙台 DC

❸ テクニカルサポート

Quality
Controlled PV

販売支援ツール

Q.CASTⅡ
施工サービス

NO.1
Market Share

Intersolar Award

本社

1,800社Top Bankability

Q.PEAK RSF L-G4.2（2017） Q.PEAK DUO-G5（2017）
Q.PEAK DUO-G5（2018）
Q.FLAT-G5（2018）❷ セールスサポート

Q.PARTNERS（販売店支援プログラム）

PV MODULERELIABILITY SCORECARD

LIFE & LIVING Award Highest Reputation Award

札幌 DC

住宅用・産業用でのトップ市場シェア（米国）

施工ID研修制度

小倉 DC
福岡支店

広島 DC

大阪 DC

岐阜 DC
大阪支店

名古屋支店

太田 DC

横浜 DC

本社・
東京支店

07

独自の品質管理プログラム

Qcellsテクノロジー
クアンタム

Q.ANTUMテクノロジーの進化は続く

クアンタム

ドイツで開発されたすべての Qcells 製品は、4レベルの厳格な品質プログラムを行います。

3つの先端技術を採用し、太陽光をより効率的に発電・8年以上蓄積されたR&D経験

・Intersolar PV アワード2018を受賞

01

Level 1

認証

発電ロスを少なくする「ハーフセル技術」「バスバー技術」

バスバー間の距離を縮めて電子をより多く集めるとともに、
電流の通り道を増やすことで抵抗損失を抑え、出力を向上。

03 太陽光の影を減らす

Level 2

「ワイヤー・インターコネクション技術」

発電量保証

フラットリボンの代わりにラウンドワイヤーをバスバーに採用することで、電極の幅と合わせて影の影響を受ける
部分が75%削減され、出力が向上。さらにラウンドワイヤー
による反射光の効果で太陽電池モジュールの光をより活用。

セル単位の品質保証

セルおよびモジュールの性能低下を最小限に抑えるため、Qcells Yield
Securityを通して長期的な信頼性を確保できます。
■ アンチPIDテクノロジー■ アンチLeTIDテクノロジー■ ホットスポットプロテクト■ トレーサビリティ

業界初認定「品質検査認証」

世界的な太陽電池モジュールの認証機関である、TÜV Rheinland（テュフラインランド）が新たに設計した品質設定プログラムで、世界最高レベ
ルの信頼性試験を行い、性能と信頼性を認定されました。

世界最高レベルの「品質検証認証」QCPV❶ 過酷な環境ストレステスト■ 製造前および変更後の40 回を超える個別のテストを実施。
■ IEC規格の3倍に値するテスト品質基準。

❷ 生産モニタリング■ TÜV Rheinland（テュフラインランド）の専門家がQcells

Level 4

内部品質管理プログラム

さらに厳しい品質テスト
QcellsのInternal Quality Test Program（IQT）は、すべての製品が高品質の標準を満たしていることを保証します。製品品質のリーダーとして、Qcellsは世界標準より最大3倍の厳しいテスト基準を適用しています。

08

・PVEL Top Performer 2022/2023年に選定

Q.ANTUM DUO Technology

02 電気抵抗による損失を抑える

電池モジュールの電気及び構造的安定性をグローバル基準に合わせます。

Quality controlled PV（QCPV）

・7GW超のQ.ANTUM DUOモジュールを量産

セルを半分にすることで電流が小さくなり、発電ロスを削減した技術。電流の流れる距離を短くした太陽電池モ
ジュール設計との組み合わせで出力を向上。

モジュール製品としての基本要件
品質を証明する様々な機関（IEC,UL,MCSなど）の認証を取得し、太陽Level 3デュオ

Technology of Q.ANTUM DUOの工場に常駐。
■ 生産中のQcellsの太陽電池モジュールをランダムに選択し検査。

❸ 部材試験

■ 重要構成品の部材を供給するサプライヤーを定期的にチェック、管理。
■ 部材のランダムサンプリング検査。

ラウンド
ワイヤー

12本バスバー搭載セル

ハーフセル

ワイヤー・インターコネクション

従来の方式

フラットリボン

6 本バスバー搭載セル

従来セル

従来セル

クアンタム

Technology of Q.ANTUM
高い発電量を実現するQ.ANTUMテクノロジー ＆ Qセルズ独自のセル技術

・13年以上蓄積されたR&D経験

・4億枚超のQ.ANTUMセルを量産

01

・8年以上の生産実績

・23GW超のQ.ANTUMモジュールを量産

太陽光を無駄なく活用するためのテクノロジー

セルを半分にすることで電流が小さくなり、発電ロスを削減した技術。電流の流れる距離を短くした太陽電池モ
ジュール設計との組み合わせで出力を向上。

シリコン

02 受け止めた太陽光を効率良く発電するセル技術※特許
特殊なナノレイヤーを形成するQ.ANTUMセルを開発。

従来は無駄になっていた太陽光のエネルギーを、セル裏面の層で閉じ込めることで、エネルギーの活用度を高め、より多くの電気を生み出します。

Q.ANTUM
Technology

アルミ裏面
コンタクト

エネルギー
反射層

※Q.ANTUM技術を構成する要素の1つで、欧州特許EP2,220,689を保有

09

太陽電池モジュール

各太陽電池モジュールを組み合わせて、さまざまな屋根に設置が可能。

製品ラインナップ

Q.PEAK DUO-G11S シリーズ

太陽光発電を効率的に活用するQ.ANTUM DUOテクノロジーのセルデザインとレイアウトを最適化することで、更に高い出力と高効率を実現

切 妻 屋 根 の スペ ース に は 従 来 の

Q.PEAK DUO-G11シリーズより高効 率のQ.PEAK DUO-G11Sシリー

ズで設置容量を最大化

NEW

組み合わせ設置事例

切妻屋根

設置容量

7.200kWQ.PEAK DUO M-G11S 415

公称最大出力（Pmax ）※415W

モジュール変換効率

21.3%

質量

設置容量

3.8％
UP!

仕様

寸法（横×高さ×奥行）

設置容量

1,722×1,134×30（mm）

Q.PEAK DUO M-G11（400W）

Q.PEAK DUO M-G11S（415W）

設置容量

設置容量

7.200kW

21.1kg

単結晶Q.ANTUMハーフセル搭載※許容差+5W/-0W

設置容量

14.6％

Q.PEAK DUO S-G11S（275W）

設置容量7.200kWQ.PEAK DUO S-G11S 275

8.250kWUP!

Q.PEAK DUO M-G11（400W）

NEW

7.470kW

設置容量

設置容量

26.7％

9.120kWUP!

2023年11月販売開始予定
Q.PEAK DUO M-G11（400W）

仕様

公称最大出力（Pmax ）※275W

モジュール変換効率20.8%

寸法（横×高さ×奥行）

質量

単結晶Q.ANTUMハーフセル搭載※許容差+5W/-0W

1,722×766×30（mm）

14.9kgQ.PEAK DUO S-G11S（275W）
Q.PEAK DUO M-G11S（415W）

複合寄棟屋根複 雑 な 形 状 で も、従 来 のQ.PEAK

DUO-G11 シリ ー ズ より 高 効 率 のQ.PEAK DUO-G11Sシリーズで設置容量を最大化

設置容量
設置容量
設置容量

5.565kW
5.565kW
5.565kW

設置容量
設置容量
設置容量

3.8
3.8
3.8
％％％

設置容量
設置容量
設置容量

5.775kW
5.775kW
5.775kW

UP!
UP!
UP!

・小型ながら高出力を実現

・屋根のスペースを有効活用できるサイズ
・複雑な形状の屋根で力を発揮（265W
Q.PEAK
DUO
S-G11
（265W
（265W
）） ）
Q.PEAK
Q.PEAK
DUO
DUO
S-G11
S-G11

（275W
Q.PEAK
DUO
S-G11S
（275W
（275W
）） ）
Q.PEAK
Q.PEAK
DUO
DUO
S-G11S
S-G11S※上記配置例はイメージです。屋根の面積、形状などにより組み合わせの枚数、配置は異なります。

1011

蓄電システム
蓄電システムの導入メリット

蓄電システムのタイプ

蓄電システムは「ハイブリッド型」と「単機能型」に分類されます。

さらに停電時の電力の供給範囲は家全体に電気を送る「全負荷型」と特定の機器に電気を送る「特定負荷型」があり、電気代を節約できる！

ライフスタイルや使用用途に合わせて最適な蓄電システムを選択することができます。

電気は買う生活から、電気をつくる+ためる生活へ

ハイブリッド型

電気代は年々上昇しています。

蓄電システムと太陽光発電システムのパワーコンディショナが一体化したタイプ。

自宅の太陽光発電と蓄電システムで電気をまかなえば、家計の負担を大きく抑えることができます。

3年間で¥13,974

4,916円
上昇￥10,0000

2021年6月

直流

2023年6月

太陽電池
モジュール

※

※試算条件：東京電力エナジーパートナー、従量電灯B、40A、月間電力使用量400kWh
2023年6月電気料金は激変緩和措置反映前

災害時に太陽光発電の自立運転機能を利用された方の声

災害時に困ったこと

3位

家の片付け、掃除より作成。
出典：住環境研究所「防災・災害意識と住まい調査について」（2019）

台風や地震などの災害によってもたらされるライフライン被害。
なかでも停電など電気にかかわる被害が大きくなっています。

12

交流太陽光発電用
パワーコンディショナ

住宅分電盤

交流

蓄電池用
パワーコンディショナ

停電時の電力供給範囲

太陽光発電と蓄電システムを導入すれば、停電が発生しても電気をつかった生活を続けられます。

食料の入手

直流
蓄電池ユニット

蓄電池ユニット

家全体に電気を送る

特定の機器に電気を送る

全負荷型

特定負荷型

電気を送る機器をあらかじめ決めず、家全体※の出力先をカバー。
電気使用量を自分でコントロールすることで、家全体※の機器を使うことができます。

あらかじめ選択した出力先の電力をカバー。出力先を限定することで、必要最低限の機器を長時間・安定して使用することができます。

災害はいつ起こるかわからないからこそ、十分に備えておくことが大切です。

2位

太陽電池
モジュール

住宅分電盤

直流

蓄電池で、より安心、より快適に

停電などで自宅の電気がつかえない

直流

ハイブリッドパワーコンディショナ
交流

災害時でも電気がつかえる！

1位

既存の太陽光発電専用パワーコンディショナと、蓄電池用パワーコンディショナの2 台を使用。
一般的な蓄電システム

ハイブリッド蓄電システム¥18,890￥20,000

単機能型

VOICE 1

※太陽光発電システムおよび蓄電システムの使用状況や環境条件などによって機器を稼動できない場合があります。

冷蔵庫を使うことができたので、保存していた食材を腐らせずに済んだ！
夜間に電気がつかえたので子どもも安心して過ごせた！

ON

ON
LEDシーリングライト
テレビ

LEDシーリングライト
冷蔵庫

テレビ

冷蔵庫

電子レンジ

洗濯機

OFF
VOICE 2

出典：一般社団法人 太陽光発電協会「災害時における太陽光発電の自立運転についての実態調査結果（台（http://www.jpea.gr.jp/topics/191017.html）を参考に作成。
風15号）」

電子レンジ

洗濯機

家まるごとバックアップ

特定の機器のみ使用可能※蓄電システムは、低温時及び高温時には蓄電池保護のため充放電の抑制運転を行います。特に外気温が低温になりますと動作温度範囲内であっても充放電電力の抑制がかかります。

13

蓄電システム
製品ラインナップ

Qcells はお客さまのライフスタイルに最適な蓄電システムをご提案いたします。
Qcellsの蓄電システムは大容量システムからトライブリッド蓄電システム®まで幅広くラインナップ。

お客さまのライフスタイルや使用用途に合わせて最適な蓄電システムをご提案いたします。

NEW

POWER DEPO® H

全負荷型

屋外設置

家庭用高機能ハイブリッド蓄電システム

自家消費型住宅用太陽光発電システム向け 大容量・見守りサービス・寒冷地対応

NEW

蓄電池ユニットの情報

POWER DEPO® H■ −20℃～+45℃でも充電・放電することができるので、寒冷地対応もバッチリ！
※一部の地域では設置できない場合があります。詳細は販売店へお問い合わせください。

■ 1台で単機能タイプ・ハイブリッドタイプ
で使用可能■ 気象連動 AIシステムで賢く電気を蓄える■ インターネット※1を介した15 年 間 無料※2の遠隔見守りサービス■ パワーコンディショナと蓄電池が一体型だから壁固定不要で外観もスマート※1 ブロードバンドルーター、インターネット回線接続
費用は、別途お客さま負担となります。
※2 設置から起算して15年間無料。

蓄電池ユニットの情報
寸法（横×高さ×奥行）

質量（1台あたり）

840×1,200×380（mm）

蓄電池容量

12.8kWh約230kg質量（蓄電池ユニット 1 台あたり）

840×1,200×380（mm）
約230kg

容量

12.8kWh

運転時の情報自立運転時の定格出力※

6.0kVA

リモコン※100／200Vで使用できる電力が異なります。

特長〇

200V 機器対応〇

自立運転時の定格出力※

屋外

設置場所

運転時の情報200V 機器対応

ー2台使用 可否ー

蓄電池ユニット 2 台使用

6.0kVA※100V ／200Vで使用できる電力が異なります。

蓄電池ユニットの情報■ 蓄電池容量7.04kWhの大容量■ 1日2サイクル14kWh相当の電力を使用可能■ スマートフォンなどで運転状況を確認
可能■ 業界最高レベルでの自立運転

寸法（横×高さ×奥行）
質量（1台あたり）

電流センサや安全対策など、必要な機能をすべてオールインワン。余計な機器や複雑な配線が不要だから、設置後もスッキリ。

580×1070×370（mm）〇

2台使用 可否

パワーコンディショナ

屋内・屋外

設置場所

運転時の情報

逆電力検出用電流センサ内蔵
停電時全負荷対応機能

系統／自立切替スイッチ〇

200V 機器対応

自立運転時の定格出力※

大容量蓄電池5.5kVA※100V ／200Vで使用できる電力が異なります。

別ユニット

機器のサイズが小さい

7.04kWh

設置機器が多い

直流の配線が多い
壁固定必要

蓄電池ユニットの情報■ 蓄電池やV2Hスタンドを後から追加できるので、家族の人数や暮らしに合
わせてシステムをカスタマイズ■ クルマの エ ネル ギー も自 給 自 足 が可能■ V2Hスタンドと併用で電気自動車に蓄電でき、長時間の停電でも安心

寸法（横×高さ×奥行）

PCS

蓄電池

質量（1台あたり）容量2台使用 可否

50kg

4.9／9.9kWh

壁固定不要

200V 機器対応

自立運転時の定格出力

〇

直流配線

最大5.9kVA※2※1 屋外設置のためには、蓄電池屋外用ケースが必要です。
※2 蓄電池ユニット1台の場合：4.0kVA、蓄電池ユニット2台の場合：5.0kVA

タイプ
変更可能 !

両タイプで使用可能 !

電気料金削減7.4／14.9kWh

200V対応太陽電池モジュールと併用

大容量12.8kWhの蓄電池を活かし、太陽光発電の電力をためて、電気の自給自足を可能にします。また曇天・雨天時の太陽光発電が少ない時も、割安な夜間電力を活用する

ことで、電気代を節約。経済効果を最大化できます。

■ 6kW太陽光発電システム・5人家族を想定した発電･消費電力パターン

自動切替

一般負荷分電盤

〇

分電盤

PCS内蔵

PCSを併設して発電を最大化することも可能!

既設の太陽電池モジュール用PCSが保証が切れた、または
故障してしまった場合

太陽電池モジュール

屋内・屋外※1

設置場所

運転時の情報〇分電盤

既設
太陽電池モジュール用

既設PCSを有効活用!

外観がスッキリ!

大容量12.8kWhであれば、照明や冷蔵庫、エアコンなど、日常生活に必要な家電のほとんどがまかなえます。大容量だから長期間の停電でも安心です。

61kg

・既設のPCSを交換したい場合
・太陽電池モジュールと蓄電池を同時に新設する場合

PCS一体型だから!

停電時には、お家丸ごとバックアップ

540×418×230（mm）

ハイブリッドタイプで運用

・既設の太陽光システムの保証が残っている場合
・蓄電池のみ設置する場合

直流配線

大容量

トライブリッド蓄電システム®

POWER DEPO®Hは、内蔵しているパワーコンディショナー（PCS）に太陽電池モジュールを接続するハイブリッドタイプ、外付けのPCSに太陽電池モジュールを接続する単機能タイプのどちらでも一台で使用することができます。設置後に配線を変更すれば、単機能タイプからハイブリッドタイプに変更することが可能です。
単機能タイプで運用

分離型だと…

約130kg

容量

蓄電池ユニット

1台で単機能タイプ・ハイブリッドタイプで使用可能

一体型

すべての機能をワンボディに搭載

EIBS7（アイビス セブン）14

寸法（横×高さ×奥行）

大容量

エコキュート
すべての
コンセント

シーリング
ライト

家丸ごと
バックアップ

IH調理器
リモコン

エアコン

冷蔵庫
スマホ

液晶テレビ

蓄電池を活用して余剰電力を使用

4時

6時

8時

10時

12時

14時

16時

蓄電池からの電力供給で補う

18時

最短 2時間で満充電 !

夜間に 100%まで充電可能

20時

22時

24時

15

蓄電システム
製品ラインナップNEW
次世代のエネルギーライフ
トライブリッド蓄電システム®

EIBS7（アイビス セブン）
全負荷型

屋内外設置

大きな変化を迎える社会とともに、住まいのエネルギーにも変革を。
大きな変化を迎える社会とともに、住まいのエネルギーにも変革を。
トライブリッド蓄電システム®が先進的な機能はそのままに、
トライブリッド蓄電システム®が先進的な機能はそのままに、

ハイブリッド蓄電システム
寸法（横×高さ×奥行）

580×1,070×370（mm）

蓄電池容量

7.04kWh

質量（蓄電池ユニット 1 台あたり）〇

200V 機器対応〇

自立運転時の定格出力※※100V ／200Vで使用できる電力が異なります。

特長

200V時 5.5kVA
100V時 2.75kVA

大容量

1日2サイクル・28kWh相当の

ハイブリッドパワーコンディショナ

スマホで簡単ルにより、太陽光発電の充電に加え、深夜の割安なLANでお施主様のスマートフォンやタブレットでの操蓄電池ユニットのサイクル期待寿命12,000サイク
電気もためて朝方に消費することで1日に2サイクル・

28kWh相当※の電力使用も可能です。

蓄電池ユニット

システム構成スマートフォンなどで運転状態を確認可能

発電状況の確認や運転モードの設定は、ご家庭の作を標準といたしました。

レディ型で蓄電池ユニットの後付け・増設が可能

蓄電池ユニットに充放電機能を内蔵。蓄電池ユニットの後付・増設が可能で、単機能蓄電システムとしての使用も可能です。

※蓄電池ユニット2台設置し、運転モードを「スマートモード」（1日に2回充放電を繰り返す）に設定した場合。1台設置の場合は、14kWh相当※実効容量は、2台設置の場合26kWh、1台設置の場合13kWh

停電時の使用電力

大容量で万が一でも安心

トライブリッドパワコン ®

V2H スタンド

蓄電池ユニット

あらゆる人に、さまざまな暮らしに。

発電を使い切る「家産家消」の暮らし方へ。

連系出力5.9kW、
自立出力5.9kW、
5.9kVA
自立出力
連系出力
5.9kVAのパワフルな出力に加え、待望の全負のパワフルな出力に加え、
待望の全
荷200
Vを標準搭載しています。
負荷を標準搭載しています。
200V

表示モニター※

電源切替ボックス※表示モニター「ZDIS-27ENB01」は、オプションです。

EHF-S55MP3B

EOF-LB70-TK

ZDIS-27ENB01

FPCD-DS63M6

いつものドライブは太陽光発電で。

もしもの停電も、電気を使えるから安心。

トライブリッドパワコン
トライブリ
ッドパワコン® ®

蓄電池ユニット

電気自動車／プラグインハイブリット車

クルマのエネルギーも自給自足が可能です。V2Hだけではなく蓄電池とセットで設置すれば、昼間に電気自動車が自宅になくても大丈夫。

（（ES-T3）
ES-T3）

ハイブリッドパワーコンディショナ

V2H ポッド

蓄電池やV2Hスタンドを後から追加できるので、家族の人数や暮らしに合わせてシステムをカスタマイズできます。

災害などで停電したときも蓄電システムがあれば、蓄えておいた電気が使えます。

※1 冷蔵庫 運転時150W、待機時25W（運転時間：待機時間＝1：4）※2 IH調理器消費電力：左IHヒータ 3000W（10段階調節）を900Wで使用（冷房）100～900W（運転時間：待機時間＝1：3）、（暖房）100～2000W※3 エアコン※ ただし、電化製品の消費電力が自立運転時最大出力を超える場合は、自立運転出力は停止します。
※ 天候や日射量による発電量の変動に応じて使用できる電力も変動します。
※ 冷蔵庫やエアコン、洗濯機などモーターで作動する機器や運転開始時に大きな電流が流れる温水洗浄便座などは使用できない場合があります。
※ 自立運転時、すべての医療機器、灯油やガスを用いる冷暖房機器、パソコン・ワープロなどの情報機器、その他
途中で止まると生命や財産に損害を及ぼす機器は接続しないでください。

EIBS7（蓄電池ユニット 1台の場合）

分電盤

さらに、V2Hスタンドがあれば電気自動車にためた電気も使うことができるので、長期間の停電でも安心。

蓄電池ユニットが満充電状態、太陽光の発電が全く無い状態で、夏場の停電を想定した1日に使用可能な電化製品の使用可能時間シミュレーション例（ダイヤゼブラ電機試算 ※旧田淵電機）

16

蓄電システムトライブリッド蓄電システム® 設置イメージ

電力を使用可能

システム構成機器

国内最高レベルの保証

次世代の家庭のエネルギーマネジメントの中心に、なくてはならない革新的なシステムです。
次世代の家庭のエネルギーマネジメントの中心に、なくてはならない革新的なシステムです。

約130kg

蓄電池ユニット 2 台使用

運転時の情報太陽光発電システム＋さらに使いやすく、さらにパワーアップして生まれ変わりました。
さらに使いやすく、さらにパワーアップして生まれ変わりました。
太陽光発電も、蓄電池も、電気自動車も、これ1台でまとめて。 。
太陽光発電も、蓄電池も、電気自動車も、これ1台でまとめて
OKOK

オール電化・卒FIT対策にも最適

蓄電池ユニットの情報＋

蓄電池ユニット/増設ユニット
蓄電池ユニット/増設ユニット（ES-T3M1/ES-T3X1
ES-T3M1／ ES-T3X（）1）（ES-T3S1/ES-T3L1
ES-T3S1／ ES-T3）
L1）（

大容量から小容量まで幅広い容量ラインナップ。し大容量から小容量まで幅広い容量ラインナップ。
しかかも、後から増設も可能。室内にも屋外にも設置可も、後から増設も可能。室内にも屋外にも設置可能な
能な蓄電池ユニットです。
蓄電池ユニットです。

売電価格が低下している中、自家消費がお得に。余剰電力を売電する暮らしと自宅で使う暮らしを比較してよりお得に活用することができます。

スタンド
・
ポッド
V2H
V2H
・
ポッ
ド
V2Hスタンド
V2H（ES-T
ES-T3P1/ES-T3PL1
ES-T3V1（
3P1／ ES-T3PL・
1・
ES-T3V）
1）

標準
普通充電設
.9kW＋拡張充電.9kWで、＋拡張充電99.9kW
で、
普通充電設
標準5
5.9kW
備に対して最大備に対して最大33倍のハイスピード拡張充電を実倍のハイスピード拡張充電を実現。
大容量化する電気自動車に対応しています。
現。大容量化する電気自動車に対応しています。
電気自動車の傍らにはコンパク
ドを設置
電気自動車の傍らにはコンパクトなポッ
トなポッ
ドを設置
できるセパレート型が登場。
できるセパレート型が登場。

リモコン
リモコン

（
6）
（ES-R
）
ES-R6
ネットワーク接続で、システムアップデートやAI
ネッ
トワーク接続で、システムアップデートやAI自自動制御などさまざまなサービスに対応。
カラー
動制御などさまざまなサービスに対応。カラータッ
タッチパネルで直感的にコントロールできます。
チパネルで直感的にコントロールできます。

1717

保証
Qcells は国内最高レベルで安心をご提供いたします。

蓄電システム保証

Qcellsは、高い品質の製品に加えて、充実した保証制度を設けております。
Qcells太陽電池モジュールの出力を保証する「25年長期出力保証」や、システムを保証する「15年長期システム保証」などで、お客様に信頼と安心をご提供いたしますので、長くご使用いただけます。

0

5

10

15

20

- 海外メーカー A ■ 国内メーカー A（無償の場合）Qcellsは国内最高レベルの15年長期安心システム保証（無償）により、

25

（年）

15年

お客様に信頼と安心をお届けします。
対象・ 設備容量50kW未満の太陽光発電システム

太陽電池モジュールシステム保証※

出力保証

5年

10 年

15 年

対象外です。販売店様からニチコン災害補償事務局への案件通知されていることが条件となります。
）

上記の保証年数は代表的な機器の保証年数を記載しています。
付属する機器により保証年数が異なるものがあります。

太陽光発電システムのうちパワーコンディショナを、新しいパワーコンディショナや蓄電システムに買い替え、設置する場合、15年間の製品保証をご提供します。

パワーコンディショナ他
架台
モニター

最長※

15年
※パワーコンディショナは単相シ
ステム15年、三相システムは機種により10年／15年となります。
※既設の太陽光発電システムを購入された際のシステム保証書をご提示いただく必要があります。
※モニター保証期間は1年です。
※製品によって10年保証があります。

保証の適用には買い替え設置後別途申請が必要です。

25年※設備容量10kW未満は2016年4月1日出荷以降の商品、設備容量10kW以上50kW未満は2016年5月1日出荷以降の商品が対象。三相システムは機種により10年／15年となります。
※災害補償は販売店へ事前にご確認ください。

18

連系日

保証内容
Qcellsのシステム保証を受けている必要があります。

20年

15 年

（パワーコンディショナと同時設置の機器のみ対象、後からの増設機器は10年間の自然災害補償が付きます。

・ 設備容量50kW未満の太陽光発電システム※保証条件は、Qcellsの施工研修を修了した施工ID保有者による設置工事が必要です。保証の適用には太陽光発電システム設置後、保証申請が必
要です。

15年

10 年

蓄電ユニット・V2Hスタンド／ V2Hポッド※対象※当社販売品であっても、以下の商品はシステム保証には含まれません。それぞれのメーカー保証になります。
スマートHEMS AiSEG2（パナソニック製）：1年／モバイルパックRS（NTTスマイルエナジー製）：1年／電力切替ユニット（パナソニック製）：1年／特
定負荷用分電盤（日東工業製）
：2年など

10年

パワーコンディショナ他

5年

室内リモコンモニター※単相システムのみ。三相システムは機種により10年／15年となります。

5年

工事完了日

蓄電池ユニット

買い替え保証系統連系日から15年間、Qcellsが販売したシステム保証対象製品に製造上の不具合または欠陥が見つかった場合、修理、交換または代替品提供を行います。

連系日

15 年

保証はニチコン株式会社による保証となります。
※V2Hの充放電ガンとケーブル（消耗品）は10年間の保証となります。

パワーコンディショナ他

パワーコンディショナ

保証内容

太陽光発電システム

10 年

リモコン

EIBS7

70

■ Qcells

蓄電池本体（パワーコンディショナー体型）

5年※製品によって10年保証があります。下の表をご確認ください。

トライブリッド蓄電システム®（T3シリーズ）

保証は住友電気工業株式会社による保証となります。

Qcells のリニアワランティ（25年保証）

80

工事完了日

製品保証

90

製品保証

システム
保証

100

60

※JIS C 8918に示された出力下限値：
公称最大出力の90％

POWER DEPO® H
製品保証

他社と比較した︑
相対的なモジュール効率︵％︶

QcellsのQ.PEAK DUO-G 11 Sシ
リーズは、初 年 度98 %を保 証。2年目以降は毎年0.5 %の出力低下を下限に出力を保証いたします。
出力保証を1年単位で区切っている他のメーカーと比較しても、Qcellsは高い出力保証を実現しています。

単品購入（Qcellsの太陽電池モジュール無し）の場合の保証開始日は、連系日または当社から販売店様

25年

他メーカーと比較しても、Qcellsは高い出力保証を実現しています。

一般的な日本メーカー製品は、10年目まで公称最大出力の出力下限値※の90 %以 上 を 保 証して い ます が、15年万が一のために備えておくものなので、長い保証が安心です。
への納品日から90日後のいずれか早い方となります。
POWER DEPO® Hの保証開始日は蓄電システムの工事完了日または当社から販売店様への納品日
から90日後のいずれか早い方となります。

太陽電池モジュールの出力性能を、25年もの長期間保証いたします。

出力保証

最長※

蓄電システムを15年にわたり保証いたします。

パワーコンディショナ買い替え後のシステム保証・機器保証買い替えた機器の設置日システム製品保証買い替えたパワーコンディショナ製品保証
モジュール出力保証

15年

連系日
設置日
連系日

15年
25年

19

架台 & 設置金具

Qcellsオリジナル多雪地域向け補強架台

強度に優れた多様な設置金具で、日本の屋根にフレキシブルに対応
屋根材

設置方式

NEW

設置イメージ

E

D

T

Y

モジュール押え（端部）

モジュール押え（中間部）

Q.ROBUST Ⓡ （キューロバスト）
垂直積雪量 最大210cmまで対応

特許
出願中

屋根に穴を開けない掴み工法で、垂直積雪量が最大210cmまでの地域に、緩勾配（0.5～1.5寸）にて対応可能です。
設置イメージ図（上面から）

金属縦葺板金スレート・板金金具

掴み金具

PV端部押え金具Ⅱ

D

S

太陽電池モジュールスレート・板金金具

掴み金具

金属横茸板金Y

DQ.PEAK DUO M-G11S
Q.PEAK DUO M-G11

軒カバーⅡ

ラックキャップⅢ

DY5

モジュール固定金具
（棟用）

スレート
Y

Y

支持瓦

Y

支持金具

D

T

軒カバーS

モジュール受け金具

アンカー金具金具

支持瓦
Y

モジュール固定金具
（棟用）

T

支持瓦
Y

支持瓦

アンカー金具

Y

支持金具

D

T

軒カバー

積雪

モジュール
の湾曲

モジュール

Q.ROBUST

金具
屋根

セルの割れ

モジュール
の破損

積雪荷重
分散

セルの
割れ軽減

耐積雪
荷重改善

モジュール固定金具
モジュール受け金具

アンカー金具太陽電池モジュールモジュール固定金具（棟用）

T
支持金具（和瓦）

和瓦

支持瓦

Y

アンカー金具軒カバー

モジュール固定金具

D

支持金具

支持瓦

モジュール受け金具

掴み金具

太陽電池モジュールモジュール固定金具（棟用）

支持金具石付・
板金用

軒カバー

太陽電池モジュール・ 金具 Y は（株）屋根技術研究所製、金具 E は（株）栄信製、金具 D は（株）ダイドーハント製、金具 T は高島（株）製、金具 S はスワロー工業（株）製です。

20

積雪

屋根

太陽電池モジュールモジュール固定金具

積雪荷重

支持瓦D

平板瓦

石付板金

スレート・板金金具

スレートラックレス金具

Q.ROBUSTあり

積雪荷重
モジュール

スレート金具4

積雪荷重を掴み金具とQ.ROBUSTに分散させて、屋根に掛かる荷重を分散し、屋根への負担を減らします。

Q.ROBUST なし

PV端部押え金具Ⅱモジュール受け金具※画像はダイドーハント製DT

下部プレート

DY5

パネル間アースⅡ
下部プレート
縦ショートラックモジュール固定金具

T

Y

PV押え金具Ⅳ

屋根への負担軽減

対応製品

T

Y

Q.ROBUSTは脱着式レールである為、固定可能範囲内で自在に位置を変更でき、立ハゼの位置に影響されません。

太陽電池モジュールサンロックＧｒｉｐⅡ

フレキシブルな固定可能範囲※画像、設置イメージはすべてイメージです。
※左記設置工法以外にも設置工法・金具をご用意しております。詳しくは販売店または当社までお問い合わせください。
※最大13 ｍ以下の建物に設置が可能です。詳しくは販売店または当社までお問い合わせください。
※太陽電池モジュールの上に雪が積もると、一般の屋根と比べ雪が滑りやすく、周辺の器物等に損傷を与える恐れがあります。必要に応じ雪止め金具（オプション）を取り付けてください。
※雪止め金具を設置できない場合があります。詳しくは販売店または当社までお問い合わせください。
※お住まいの地域、築年数、屋根材の状態などにより、設置できない場合があります。
※設置周囲における汚れ、サビなどの不具合には対応できません。設置前に必ず販売店による設置対象屋根の状況確認をお願いします。

風圧荷重に対する設置基準

設置地域の基準風速が最大40m/sまでは設置可能です。

※設置条件により異なります。詳しくは、販売店または当社までお問い合わせください。
※JIS C 8955:2017に準拠。

積雪地域にもしっかり対応

Q.PEAK DUO M-G11S

Q.PEAK DUO M-G11

Q.PEAK DUO S-G11S

Q.PEAK DUO S-G11

最大250cm （高島スレート金具）
最大230cm （屋根技研スレート・板金金具（金属屋根限定））

最大230cm （屋根技研スレート・板金金具（金属屋根限定））
最大220cm （高島アンカー金具、支持瓦、スレート金具）※屋根材の許容積雪量基準は屋根材メーカーにお問い合わせください。
※建築基準法施行令第86条第3項に基づき規定された垂直積雪量は、現場を管轄している特定行政庁にお問い合わ
せください。
垂直積雪量は特定行政庁の判断により更新されることがあります。

21

Q.VOICE

太陽光発電システム

お客様の声

札幌

日本 全 国 のいろんなお宅で「いいね、Qセルズ！」

6 , 925 kWh※各都市での年間予測発電量は、〈Q.PEAK DUO M-G11S ／5.81kWシステム（公称最大出力415W 14枚）
／真南／傾斜角度30度／パワーコンディショナ変換効率96％〉で設置の場合（JIS標準試験条件:AM1.5、※公称最大出力は、JIS規格に基づいて算出された太陽電池モジュールの出力です。
日射強度1kW/m2、モジュール温度25℃）（1981～2009年の29年間の観測値）の日射データを使用して※気象データはNEDOの全国日射関連データいます。
※太陽電池モジュールの温度損失はJPEAの自主ルールに基づいています。12月～ 3月：6.8%、4月～ 5月：
10.2%、6月～9月：13.6% 10月～11月：10.2%※実使用時の出力（発電電力）は、日射しの強さ、設置条件（方位・角度・周辺環境）、地域差、及び温度条件により異なります。実発電力は最大でも太陽電池容量の70～80%程度になります。
※本シミュレーション結果は実際の設置時の発電量を保証するものではありません。あくまでも目安として利用
してください。
※降雪による影響は考慮しておりません。

秋田

新潟

広島

熊本

7,175 kWh 06

7, 500 kWh

宮崎

227, 959 kWh

05

鳥取

京都

6 , 822kWh
大阪

7, 605 kWh
高松
高知

03 仙台

6 , 456 kWh

宇都宮

8 , 283 kWh

04 熊谷

6 , 513 kWh

6 , 387 kWh

北向きの屋根でも予想以上の発電を実現。
家計に貢献！子育ても安心！

電気も、自分たちでつくる
よろこび。

節約のプレッシャーや
停電時の不安から解放されました。

S様 夫婦＋子ども1人

名古屋

7,139 kWh7, 686 kWh
静岡

6 , 812kWh

7,036 kWh7, 260 kWh

7, 552kWh

東京

6 , 819 kWh

7, 518 kWh

8 ,039 kWh
那覇

7, 323 kWh

K様 夫婦

エコロジーに関心があり、自給自足生活に憧れていることも、導入理由としてありました。自分たちでお金などとの比較をはじめ、停電時の備えとしてのメリッ

まかなえたら」と。他の人に頼らず、自分でつくったも宮城県七ヶ浜町

H様 夫婦＋子ども2人

導入前と同じように生活していて、これだけ電気料金の削減につながっているので、「節電しなきゃ」という米や野菜をつくっていることから「電気も自分たちでプレッシャーから解放されました。そして、電気を蓄ので生活できる、ということに安心を感じます。停電の際にも役立つでしょう。天気がいい日は「よし、今日はたくさん発電しているだろう」と、仕事中でも意識してしまいますね（笑）。毎日、帰宅するとメーターの発電実績をチェックしています。メーターはグラフ
表示などもあって見やすく、数値を比較できるのもいいですね。

ル電化なので、電気がないと何もできません。さらに、真っ暗な中での自宅生活や、避難所生活となれば、
小さな子どもにとって大きなストレスとなるでしょう。
本当に導入してよかったと思っています。

04

05

06

安心して電気をつかえる喜びをこれからも。

「曇り発電力」のすごさ。
家計を助ける
発電量を実感。

大満足の発電量で、子供にとっても安心な環境に。
お小遣いも増えました。

千葉で台風によって起きた災害（2019年9月）では、停電がすごく長期になり、大変なご不便をされていますよね。でも、うちは太陽光発電と蓄電システムがあるので安心感があります。今回、蓄電池ユニットは「全負荷型」というタイプで、停電時に選んでおいた場所の電気しかつかえなくなる「特定負荷型」と違い、家中どこの電気でも使用できるとお聞きしました。どこの電気がつかえないと困るか、実際に停電しないとわからないので、つかえる電気機器を選んでおかなくてよいというのも安心です。あとは、太陽電池モジュー
ルの耐用年数が気になるところですが、Qセルズに決定打になったのは、曇りの日にも強いところ。保証年数も長く、私たち夫婦のように20代で設置する世発電量は、設置前に期待していた通りで、とても満足しています。うちは小さい子供がいるので、部屋の温度にはものすごく気を使います。温度調整のため夏はクーラー、冬は暖房をかなり使用しますが、特に日中は自家発電でほぼすべてまかなえていますね。また、電気料金を抑えられた分、お小遣いも増えるという恩恵にあずかっています。今は発電モニターや電気料金の明細書を見るのが楽しくて仕方ありませんね（笑）。ちなみに、近所に同じタイミングでQセルズをトや、システムの仕組み・保証期間についてなど、大変わかりやすい説明を聞き、それなら太陽光パネル
を付けない理由がないとなり、導入を決めました。この頃は一日中、エアコンはつけていますが、それでも昼間の発電で蓄電池は満タンになる上、かなり多くの量が売電にも回っている状況です。うちは小さな子
どもと猫も暮らしているので、太陽光発電だけでなく蓄電池もあることで、非常時の備えとしての安心感は、

えておけると、停電しても安心です。もしものときはオー

以前までとまったく違いますね！

埼玉県さいたま市

7, 855 kWh

岩手県八幡平市

上がっていく電気代の不安もあったため、詳しいお話を聞くことに。設置にかかる費用と光熱費や売電料

02 盛岡

6 , 345 kWh

6 , 464 kWh
松本

出雲

03

子どもが生まれたこともあり、オール電化の家で年々
01

金沢

7, 691 kWh

02青森県八戸市

全国各地の年間推定発電量

福岡

帯広

01

蓄電システムI様 夫婦

は15年のシステム保証や、出力の低下に関する保証があるので心配していません。子どもたちか、売却したらその方たちに、壊れず永く役立って欲しいと思っています。

愛媛県松山市I様 夫婦＋子ども2人

帯にはとても安心だと感じました。一番心配したのは初期費用。発電量については、シミュレーションしてもらいましたが、実際に売電でどのくらいまかなえ
るかなど、正直不安はありました。でも、結果として今では家計を助けてくれています。冬はエアコンと電気カーペット、夏は子供がまだ小さいこともあって、熱中症にならないようにエアコンと扇風機を同時に使用しているので、オール電化ということ以上に、家電製品に頼る生活なので。

福岡県大牟田市

D様 夫婦＋子ども1人

つけた方がいて、そのお宅でも満足いく発電量だとおっしゃっていました。

23

製品仕様
太陽電池モジュール
型名

公称最大出力（Pmax ）（+5W/-0W）

家庭用高機能ハイブリッド蓄電システム POWER DEPO® H（住友電気工業製）
Q.PEAK DUO M-G11S 410
410W
13.95A37.11V
13. 30A
30.83V
21 .0%

公称短絡電流（lsc）

公称開放電圧（Voc）

公称最大出力動作電流（Imp）

公称最大出力動作電圧（Vmp）
モジュール変換効率※
セル種類
セル枚数

寸法（横×高さ×奥行）
質量

最大システム電圧（Vsys）

最大耐風圧荷重／最大耐積雪荷重メーカー希望小売価格（税込）¥ 387,860

蓄電システム本体

Q.PEAK DUO M-G11S 415

単結晶 Q.ANTUM ハーフセル

18×6
1,722×1,134×30（mm）
21 .1kg
1,000V
3,600Pa ／5,400Pa

型名

415W
13.99A37.14V
13. 37A
31.05V21 . 3 %

蓄電池

入力
出力

¥ 392,590

Q.PEAK DUO M-G11S 410
Q.PEAK DUO M-G11S 415

公称最大出力（Pmax ）（+5W/-0W）

Q.PEAK DUO S-G11S 270
270W
13.92 A
24.73V13. 24A
20. 39V
20.5%

公称短絡電流（lsc）

公称開放電圧（Voc）

公称最大出力動作電流（Imp）

公称最大出力動作電圧（Vmp）
モジュール変換効率※
セル種類
セル枚数

寸法（横×高さ×奥行）
質量

最大システム電圧（Vsys）

最大耐風圧荷重／最大耐積雪荷重メーカー希望小売価格（税込）

型名

公称最大出力（Pmax ）（+5W/-0W）¥258, 390

395W
13.50A37.13V
12.83A
30.78V
20.6%

公称開放電圧（Voc）

公称最大出力動作電流（Imp）

公称最大出力動作電圧（Vmp）
モジュール変換効率※
セル種類
セル枚数

寸法（横×高さ×奥行）
質量

最大システム電圧（Vsys）

メーカー希望小売価格（税込）

18×4
1,722×766×30（mm）
14.9kg1,000V
4,000Pa ／4,000Pa

Q.PEAK DUO M-G11 395

公称短絡電流（lsc）

最大耐風圧荷重／最大耐積雪荷重

単結晶 Q.ANTUM ハーフセル¥ 373,670

連系出力

動作温度※1
動作湿度

設置場所※2260W
13.47A
24.75V
12.78A
20. 35V
20.1%

公称短絡電流（lsc）

公称開放電圧（Voc）

公称最大出力動作電流（Imp）

公称最大出力動作電圧（Vmp）
モジュール変換効率

セル種類

※

セル枚数

寸法（横×高さ×奥行）
質量

最大システム電圧（Vsys）

最大耐風圧荷重／最大耐積雪荷重メーカー希望小売価格（税込）¥248,820

外観

環境

Q.PEAK DUO S-G11S 270
Q.PEAK DUO S-G11S 275

約230 kg¥ 4,598,000

2023年11月販売開始予定

RCS-6000SHB

動作温度

重量

外部通信

液晶（バックライト有り）、タッチパネル
周囲温度

設置場所

寸法（横×高さ×奥行）
通信機能

通信プロトコル※3−10 ～40℃

屋内

100×130×21（mm）

約 180 g（取付け部材を含む）

無線 LAN（IEEE802.11b/g/n）2.4 GHz
ECHONET Lite（Ver.1.13、APPENDIX M）

RCS-6000SHB※1 本体に内蔵された温度センサ計測値。周囲温度により出力を抑制する場合があります。
※2 屋外の場合は、重塩害・塩害地域や省エネルギー基準区分8地域を除く。
※3 ECHONET、ECHONET Lite は、一般社団法人エコーネットコンソーシア
ムの商標または登録商標です。

18×6
1,692×1,134×32（mm）
20.9kg1,000V
3,600Pa ／5,400Pa

400W
13.54A37.16V
12.9A
31V
20.8 %

ハイブリッド蓄電システム¥ 378,400

Q.PEAK DUO M-G11 395
Q.PEAK DUO M-G11 400

型名

18×4
1,692×766×32（mm）
14.8kg1,000V
3,600Pa ／5,400Pa

定格入力電圧

直流入力 運転可能電圧範囲
入力回路数
定格容量

定格電力変換効率

電気方式（交流出力）

Q.PEAK DUO S-G11 265

単結晶 Q.ANTUM ハーフセル

EIBS7 （ダイヤゼブラ電機製 ）※ハイブリッドパワーコンディショナ

自立運転時の定格出力電力

265W
13.53A
24.78V
12.88A
20.57 V20.4%

使用周囲温度

寸法（横×高さ×奥行）
質量

設置場所

電源切替ボックス¥253,605

Q.PEAK DUO S-G11 260
Q.PEAK DUO S-G11 265

型名

定格入力電圧
定格電流

寸法（横×高さ×奥行）
質量設置場所
標準テスト条件（STC：1000W/㎡、25±2℃、AM 1.5スペクトル）での性能［STCの出力誤差：±3%（Pm）；±5%（Isc、Voc、Imp、Vmp）］

屋外

リモコン
型名

PDH-6000S01

840×1, 200×380（mm）（脚部の奥行は400 mm）

メーカー希望小売価格（税込）

絶縁方式

公称最大出力（Pmax ）（+10W/-0W）

6.0kVA
6.0kVA75A
最速約2時間−20℃～＋45℃
15 ～90%RH

自立出力Q.PEAK DUO M-G11 400

単結晶 Q.ANTUM ハーフセル

Q.PEAK DUO S-G11 260

短絡耐量：15A
動作電流：14A

最大電流（太陽光）充電回復時間

交流出力

型名

4回路
1 回路あたり2. 2kW

回路数（太陽光）

重量275W
13.98A
24.76A
13. 35A
20.60V
20.8 %¥263,175

12.8kWhDC 約200V

定格電圧

対応負荷容量環境

Q.PEAK DUO S-G11S 275

リチウムイオン電池

蓄電容量

寸法（横×高さ×奥行）

型名

PDH-6000S01

種類

蓄電池ユニット

EHF-S55MP3B EHF-S99MP5B

200V 時 5.5kVA
100V 時 2.75kVA−20 ～＋45℃（氷結・結露なきこと）

EOF-LB70-TK

種類

リチウムイオン電池

7.04kWh

使用周囲温度

寸法（横×高さ×奥行）
質量

トランスレス方式

単相 3 線式 AC 202V

型名

蓄電池容量

DC 300V
DC 30 ～450V
3 回路（3MPPT）
5回路（5MPPT）
5.5kW
9.9kW
96%（JIS C 8961に準拠）

屋内、屋外

設置場所

EHF-S55MP3B
EHF-S99MP5B−10 ～＋45℃
580×1,070×370（mm）
約 130 kg

蓄電池ユニットは1台/2台からお選びいただけます。
蓄電池ユニット台数1台 蓄電池容量7.04kWh
蓄電池ユニット台数2台 蓄電池容量14.08kWh※旧田淵電機445×698×198（mm）
約 30 kg
約 33 kg

EOF-LB70-TK

屋内、屋外（壁固定）

オプション
型名

FPCD-DS63M6

単相 3 線式 AC 100/ 200V

表示画面

系統側 60A 、自立出力側 55A表示

280×325×124（mm）
約 3. 2kg
屋内（壁固定）表示モニター

電源

消費電力

FPCD-DS63M6

寸法（横×高さ×奥行）
質量

設置方式

ZDIS-27ENB01

2.7インチモノクロ液晶

発電、消費、売電／買電、充放電 など

DC 15V
1W
142.6×127.6×24.5（mm）
約240 g

ZDIS-27ENB01

壁固定（屋内のみ）※モジュール変換効率（%）=公称最大出力（W）÷（モジュール外形寸法（㎡）×放射照度（W/㎡））×100

24

25

製品仕様
トライブリッド蓄電システム ® （ニチコン製）
トライブリッドパワコン®
型名

寸法（横×高さ×奥行）
本体質量

系統連系
出力
自立出力

電気方式

定格出力

電気方式

定格出力

制御方式

入力回路数

太陽光発電 開放電圧
入力
（接続可能上限値）

MPPT 制御可能
電圧範囲

変換効率
太陽光（放電時）（系統連系時）
絶縁方式
設置環境

設置条件
動作温度

V2Hスタンド（セパレート型）&V2Hポッド
V2Hスタンド（一体型）
型名
ES-T3P1 ES-T3PL1 ES-T3V1

ES-T3

685×648×239（mm）
44kg（取付金具含まず）
単相2 線式（接続は単相 3 線式）
5.9kW
単相 3 線式
5.9kVA（片相：3.0kVA ）最大電力点追従制御（MPPT ）
4回路

寸法
（横×高さ
×奥行）

ES-T3

DC50 ～ DC450V／1 回路※1

本体質量V2H スタンド

520×
1180×
520×1,180×260（mm） 260（mm）

V2H ポッド

170×430×173（mm）

V2H スタンド
V2H ポッド

充放電コネクタケーブル長
電気方式

DC50 ～ DC425V／1 回路

定格電圧
充電部
（系統連系時）定格周波数95%（定格出力時）※2

出力電力

電気方式

非絶縁トランスレス方式

定格電圧
放電部
（系統連系時）定格周波数

屋外、標高 2,000 m 以下
−30 ～＋45℃、重塩害非対応※南側設置不可

AC 出力電力
電気方式−20 ～＋40℃

定格電圧放電部（自立時） 定格周波数

AC 出力電力

設置環境

蓄電池ユニット／増設ユニット
型名

540×418×230（mm）
50kg

蓄電池公称容量ES-T3S1 : 4.9kWh
ES-T3S1+ES-T3L1 : 9.9kWh

本体質量

電池種類
設置環境

設置条件
動作温度

リチウムイオン蓄電池

標高 2,000 m 以下
室内、−10 ～＋45℃、結露なきこと
屋外※3※4、−10 ～＋45℃、重塩害非対応

動作温度

室内リモコン
型名

ES-T3S1/ES-T3L1

寸法（横×高さ×奥行）

設置条件

寸法（横×高さ×奥行）
本体質量

設置環境

ES-T3S1 ／ ES-T3L1−10 ～＋40℃

設置条件

動作温度

ハイブリッド蓄電システム SAVeR-H2 （デルタ電子製） 近日販売開始予定

NEW（突起部含まず）（突起部含まず）

61kg
6.8kg
3.5m

61kg
8.7kg

ハイブリッドパワーコンディショナ
型名

直流入力 運転可能電圧範囲（突起部／充放電コネクタ含ま
ず）

交流出力

絶縁方式

※ポール

ES-T3P1 ／ ES-T3PL1※ポールは別売りです。

定格電力変換効率

使用周囲温度

寸法（横×高さ×奥行）
質量

設置場所

データコレクター
型名
通信

消費電力

使用周囲温度
設置方法

寸法（横×高さ×奥行）

屋外、標高 2,000 m 以下
−30 ～＋45℃、重塩害非対応−20 ～＋40℃

定格容量

自立運転時の定格出力電力

69kg

7.5m
単相2 線式（接続は単相 3 線式）
AC 202 V ± 12V
50または60Hz※5
6kW 未満 （拡張充電時：最大9.9kW ※6）
単相2 線式（連系は単相 3 線式）
AC 202 V ± 12V
50または60Hz
5.9kW ※7
単相 3 線式
AC 202 V ± 12V
50または60Hz
5.9kVA（片相：3.0kVA ）※7

入力回路数

電気方式（交流出力）ーー

定格入力電圧質量ES-T3V1

型名※1 モジュールの温度特性および直並列接続も含めて満足するようにしてください。これらを満足しない太陽光発電パネルは本製品に接続できません。
※2 JIS C 8961に基づく効率測定方法による定格負荷効率を示します。
※3 屋外設置のためには、蓄電池屋外用ケースが必要です。
※4 蓄電池屋外用ケース利用時でも日光が当たる場所には設置できません。
※5 機器の入力値のため、実際の充電出力とは異なる場合があります。車両の状態（車種、充電率）、契約電力等により異なる場合があります。
※6 車両の状態（車種、充電率）、蓄電池の有無、太陽光の発電電力等によって異なる場合があります。
※7 車両の状態（車種、充電率）によって異なる場合があります。

寸法（横×高さ×奥行）
本体質量

蓄電池公称容量
電池種類
設置環境

設置条件
動作温度

型名
ES-B6A
ES-B7A
ES-T3H5

540×418×230（mm）
61kg

ES-T3M1 : 7.4kWh
ES-T3M1+ES-T3X1 : 14.9kWh
リチウムイオン蓄電池

標高 2,000 m 以下
室内、−10 ～＋45℃、結露なきこと
屋外※3※4、−10 ～＋45℃、重塩害非対応−10 ～＋40℃

ES-T3M1 ／ ES-T3X1

ES-R6

種類

リチウムイオン電池

使用周囲温度

寸法（横×高さ×奥行）
質量H5.5E_230

202V 時 5.5 kVA
101V 時 2.75 kVA−25 ～＋60℃（氷結・結露なきこと）

設置場所

6kWh

ー10 ～＋45℃（氷結・結露なきこと）

570×840×250（mm）

約75kg（取付金具含まず）
屋外、屋内※蓄電池ユニットは1台/2台からお選びいただけます。
パッケージ型番 ESH5.5B1：蓄電池ユニット台数1台 蓄電池容量6kWh
パッケージ型番 ESH5.5B2：蓄電池ユニット台数2台 蓄電池容量12kWh※寒冷地では、充放電抑止特性の関係上、屋内設置を推奨します。

505×346×185（mm）（突起物含む）
約22kg

BX6.3_DD

屋内、屋外（壁固定）※必須オプション品 電力切替盤の設置が必要です。

PPM D1J_112

有線：RS- 485 、Ethernet
無線：IEEE802.11b/g/n

5W 以下

ー25 ～55℃（氷結・結露なきこと）

DIN レールによる壁面取り付け
72×90×55（mm）
約 160 g（アンテナ含む）

PPM D1J_112

リチウムイオン蓄電システム Enerezza（京セラ製）
蓄電池ユニット
型名

LBS-0500

種類

リチウムイオン電池

蓄電池容量
使用周囲温度

寸法（横×高さ×奥行）
設置場所

T3用専門分電盤（60A ）T3用専門分電盤（75A ）V2H ポット用ポール

パワーコンディショナ
型名

定格入力電圧

5.0kWh

運転可能電圧範囲－20 ～＋40℃
485×562×280（mm）
64kg

定格容量

電力変換効率
絶縁方式
電気方式

屋内外設置（重塩害地域及び－20℃以下の
寒冷地は屋内のみ）

自立運転時の定格出力電力

LBS-0500
リモコン
型名
表示

操作

使用周囲温度
設置場所

寸法（横×高さ×奥行）
質量

通信モデム
型式

通信方式
消費電力

使用周囲温度
設置場所

寸法（横×高さ×奥行）
質量26

BX6.3_DD

ES-R6

170×140×23（mm）
320g
室内（0 ～＋40℃、結露なきこと）
0 ～＋40℃

オプション品

ES-T3M1/ES-T3X1

トランスレス方式

単相 3 線式 AC 202V

型名

蓄電池容量

DC 320V
DC 30 ～450V
3 回路（各回路ごとに MPPT 制御）
5.5kW
96.5%（JIS C 8961に準拠）

出力制御対応（すべての電力会社管内で使用可）

質量

蓄電池ユニット／増設ユニット

蓄電池ユニット

H5.5E_230

使用周囲温度

寸法（横×高さ×奥行）
質量

設置場所※

SBS-300

DC 153.6V
DC96.0V ～172.8V
3.0kW
94.00%
トランスレス方式

単相2 線式（連系は単相 3 線式）

2.0kVA−20 ～＋40℃

495×554×197（mm）

約 30 kg（取付板を含む）

SBS-300−20 ～＋40℃※屋外（または屋内）設置。
重塩害地域及び−20℃以下の寒冷地は屋内のみ。

TRM01

5.0インチ カラー液晶
タッチパネル方式

0 ～＋40℃

屋内（壁面設置）

170×151×24（mm）
375g

TRM01

停電時の家電利用に関してのご注意

瞬間的に大電流を必要とする家電製品（冷蔵庫、エアコン等）、消費電力が多い家電製品（電子レンジ、電気ストーブ等）については動作しない場合があります。
詳しくはEnerezza取扱説明書をご確認ください。

CML001G

LTE TM カテゴリ－1
2. 5 W
0 ～＋40℃

屋内（壁面設置）

CML001G

138×65×17（mm）
85g

27

製品仕様
マルチ蓄電プラットフォーム TM
マルチ蓄電パワーコンディショナ
型名

最大入力電力直流入力（PV ユニット）最大入力電圧
定格容量

交流出力

絶縁方式
電気方式

電力変換効率
連系運転時

自立運転時

自立運転時の定格出力

KPBP-A

マルチ蓄電システム用ゲートウェイ
型名

KPBP-A-S

単機能： - ／ハイブリッド：6.6kW

単機能：5.9 kW（力率 1 .0）、
ハイブリッド：5.6kW（力率 0.95）

KPBP-A ／ KPBP-A-S

単相2 線式

非絶縁トランスレス方式

質量操作スイッチ4個、リセットスイッチまたは
遠隔モニタリングサービス使用

設置環境

屋内設置

定格入力電圧入力回路数
直流入力
MPPT 数（PV パネル）
動作電圧範囲（MPPT）

450×562×232（mm）（ケーブルボックスを含む）

型名

使用周囲温度

寸法（横×高さ×奥行）
質量

直流入力
交流出力

75×120×29.5（mm）
約 140 g

PVユニットタイプ

4.0kVA

本体：約21kg、ケーブルボックス：約 1kg、取付けベース板：約2.5kg

操作方法

型名

単機能／ハイブリッド：2.0 kVA 、
ハイブリッド（トランスユニット接続時）：

屋内設置型パワーコンディショナ

有線 LAN（100 Base -TX ）質量

単相2 線式（単相 3 線式配電線に接続）−20 ～50℃（ただし結露および氷結なきこと）

マルチ蓄電パワーコンディショナ1台

寸法（横×高さ×奥行）

蓄電池側（KP-BU 164 -S）放電96.0 % 、
充電95.5%蓄電池側（KP-BU98 B-S）放電95.5% 、
充電95.5%
太陽光側 95.0 %（定格出力時）

HQJP-A シリーズ

KP-GWBP-A

接続台数
通信方式

単機能： - ／ハイブリッド：DC450V

使用周囲温度

寸法（横×高さ×奥行）

KPBP-A シリーズ （オムロン製）

KP-GWBP-A

定格力率

定格入力電圧

運転可能電圧範囲
定格出力

電力変換効率

絶縁方式

電気方式（相数）

自立運転時の定格出力

KP-DDP66
一般タイプ

重塩害対応タイプ

種類

KP-DDP66
KP-DDP66-S

直流入力
交流出力

定格入力電圧

電力変換効率

寸法（横×高さ×奥行）
質量

トランスユニット
電気方式
定格容量

電気方式
定格電圧

寸法（横×高さ×奥行）

質量

メーカー希望小売価格（税込）（ただし結露および氷結なきこと）

490×847×147（mm）
約 65kg490×1,010×295（mm）
約 150 kg

型名

約 102kg

表示画面

KP-BU65B-S
KP-BU164-S
KP-BU98B-S
電力計測ユニット
型名

KP-TRN40
単相2 線式

計測機能（分岐計測）
動作電源

4kVA
単相 3 線式
AC 202V／101V

最大消費電力寸法（横×高さ×奥行）
質量450×562×232（mm）（ケーブルボックスを含む）

取付方式・方法

表示
電源

最大消費電力寸法（横×高さ×奥行）
質量

KP-GWAP-MUBP

設置方式

単相2 線 200V／100V、30A 6点

メーカー希望小売価格（税込）

単相 3 線 100V／200V

5W 以下
130×260×60（mm）
約700 g

全負荷用分電盤
型名

定格入力電圧
電気方式
定格電流

設置環境

使用周囲温度

寸法（横×高さ×奥行）
取付け方式・方法

型名

KP-DB75定格入力電圧AC 202V
単相 3 線式
合計75A

電気方式
定格電流

屋内設置

−5 ～40℃（ただし結露および氷結なきこと）

644×325×124（mm）
約 8. 2kg
壁取付・ネジ止め

設置環境

KP-DB75

使用周囲温度

寸法（横×高さ×奥行）
質量取付け方式・方法－20 ～＋50℃（氷結・結露なきこと）

操作

パワーコンディショナ接続台数
定格入力電圧寸法（横×高さ×奥行）
質量

設置方式

HQJP-RA44 ／ RA55-4

HQJP-RM-3

発電電力、運転状況、自立時消費電力

型名

パワーコンディショナ接続台数

HQJP-MC-4

定格入力電圧

最大消費電力寸法（横×高さ×奥行）

HQJP-MC-4

運転切替（系統連系運転 / 自立運転 / 停止）

最大20 台DC 12V（パワーコンディショナ本体より供給）
70×120×26（mm）
約 120 gメーカー希望小売価格（税込）

電力検出ユニット

7インチ WSVGA（1024×600）

AC 100V（専用 AC アダプタ使用）
5W 以下
194×120×31（mm）
約 500 g

HQJP-MA55-4

405×478×211（mm）
約23kg¥ 692,120

表示内容

データ通信方式

発電、売電、買電、消費、日付・時刻、
環境貢献度、売電量金額換算（概算）、
比較グラフ（今年 / 前年）など

1 .5kVA

質量

設置方式

メーカー希望小売価格（税込）

壁固定（屋内のみ）

HQJP-RM-3¥15,180

HQJP-MUKA-4

有線（パワーコンディショナ⇔電力検出ユニット）
有 / 無線（電力検出ユニット⇔カラーモニター）有 / 無線（電力切替ユニット⇔ルーター）
有 / 無線（ルーター⇔カラーモニター）
無線（ ルーター⇔パソコン / スマートフォン / タブレット）※1
最大5台※2
AC 100V（単相 3 線）
3W 以下
120×270×60（mm）
約700 g
壁面設置（屋内のみ）

HQJP-MUKA-4¥55,110出力制御対応（すべての電力会社管内で使用可） ECHONET Lite 搭載
余剰・全量買取

据え置き、壁面設置（屋内のみ）※1 お客様がお持ちのパソコン／スマートフォン／タブレットを表示端末として、宅内で発電量や売買電量などを表示することも可能です。
※2 全量買取の場合、最大20台まで接続可能。詳細は販売店までお確かめください。

¥ 68,970

壁取付・ネジ止め

オプション品

特定負荷用分電盤

使用周囲温度

型名

405×478×211（mm）
約23kg¥554,400¥ 657,800

カラーモニター490×740×295（mm）

KP-GWAP-MUBP

KP-DB20B-2

パワーコンディショナ

100V

単相2 線式

型名

合計20A

定格入力電圧

屋内設置

運転可能電圧範囲−5 ～40℃（ただし結露および氷結なきこと）

入力回路数

172×325×124（mm）
約 1 .9 kg
壁取付・ネジ止め

デルタ電子製

定格出力

電力変換効率KP-DB20B-2

絶縁方式
電気方式

自立運転時の定格出力
使用周囲温度

寸法（横×高さ×奥行）
質量

28

1 .5kVA

単相2 線式（単相 3 線式配電線に接続）

一括制御リモコン

出力制御対応（すべての電力会社管内で使用可）

KP-TRN40

質量−20 ～＋50℃（氷結・結露なきこと）

寸法（横×高さ×奥行）

25 ～95％ RH

使用周囲湿度

分電盤側出力

使用周囲温度

自立運転時の定格出力

KP-BU98B-S

トランスレス方式

電気方式（相数）

出力制御対応（すべての電力会社管内で使用可）−10 ～45℃

使用周囲温度PCS からのリチウムイオン電池

単相2 線式（単相 3 線式配電線に接続）

電力変換効率メーカー希望小売価格（税込）

トランスレス方式

電気方式（相数）

定格出力

質量

DC 330V
DC40 ～450V
4回路（4MPPT）
4.4kW
5.5kW
96.5%（JIS C 8961に準拠）
0.95

定格出力

4回路（接続箱機能内蔵）
5.5kW
96%（JIS C 8961に準拠）
0.95

入力回路数

寸法（横×高さ×奥行）

HQJP-RA44-4 HQJP-RA55-4

入力回路数

定格力率

HQJP-MA55-4
DC 330V
DC40 ～450V

運転可能電圧範囲自立運転時の定格出力

1 .5kVA

運転可能電圧範囲

交流出力

定格入力電圧

絶縁方式

トランスレス方式

約 17kg型名海岸および汽水域から500 m を超える
屋外設置または屋内設置

設置環境

入力

KP-BU164-S

HQJP-KA30 ／ KA40 ／ KA55-3

屋外設置型パワーコンディショナ（マルチストリングス）−20 ～50℃（ただし結露および氷結なきこと）

6.5kWh
16.4kWh
9.8kWh（実効容量：5.9 kWh）
（実効容量：14.8kWh）（実効容量：8.8kWh）

蓄電池容量

型名

KP-BU65B-S

直流入力

単相2 線式（単相 3 線式配電線に接続）

質量

絶縁方式

型名

DC 330V
DC50 ～450V
3.0kW
4.0kW
5.5kW
96.5%（JIS C 8961に準拠）
0.95−10 ～＋40℃（氷結・結露なきこと）

定格力率

蓄電池ユニット型名

出力制御対応（すべての電力会社管内で使用可）

運転可能電圧範囲：50 ～450V、最大電力追従（MPPT ）範囲：60 ～440V（ケーブルボックスを含む）

屋外設置型パワーコンディショナ

HQJPKA55-3

550×270×190（mm）
約 18kgメーカー希望小売価格（税込） ¥ 316,800 ¥ 382,800 ¥ 519, 200

DC 320V
4
4

本体：約 12.5kg、ケーブルボックス：約 1kg、取付けベース板：約2.5kg

HQJPKA40-3

使用周囲温度

寸法（横×高さ×奥行）

KP-DDP66-S

450×562×232（mm）

HQJPKA30-3

パワーモニター
型名

H5.5J_221

表示画面

DC 320V
DC0 ～480V
4回路（2MPPT）
5.5kW
97.0%
トランスレス方式

単相2 線式（連係は単相 3 線式）

表示

電源

寸法（横×高さ×奥行）

H5.5J_221

設置方式

PPM R2J_112

７インチ カラー TFT LCD

発電 / 消費 / 売電 / 買電 / 積算発電量 /CO 2 削減量 : 現在の瞬時電力表示

6W 以下
120×190×32（mm）
440g

PPM R2J_112

1 .5kVA−20℃～＋40℃
505×346×185（mm）
19.5kg29

製品仕様
KP シリーズ （オムロン製）
屋内設置型パワーコンディショナ
型名

直流入力
交流出力
定格力率

KPK-A40定格入力電圧

屋外設置型パワーコンディショナ
型名

KPK-A55

運転可能電圧範囲

DC 250V
DC50 ～450V
4.0kW
5.5kW

電力変換効率96%
95.5%（JIS C 8961に準拠）（JIS C 8961に準拠）

定格出力

Nature HEMS（Nature 製）
直流入力
交流出力

KPK-A400.95※1定格力率

電気方式（相数）

自立運転時の最大出力
使用周囲温度

寸法（横×高さ×奥行）
質量

メーカー希望小売価格（税込）

単相2 線式（単相 3 線式配電線に接続）

460×280×155（mm）

550×280×171（mm）¥ 363,000¥528,000

約 16.0 kg

運転可能電圧範囲

電力変換効率

トランスレス方式

電気方式（相数）

単相2 線式（単相 3 線式配電線に接続）

使用周囲温度－20 ～＋50℃（氷結・結露なきこと）

寸法（横×高さ×奥行）

約 19.6kg

4回路（接続箱機能内蔵）
5.5kW
96%（JIS C 8961に準拠）
0.95

定格出力

自立運転時の定格出力2.0kVA ※2
2.75kVA ※2−10 ～＋40℃（氷結・結露なきこと）

質量

メーカー希望小売価格（税込）

KPK-A55

型名

データ通信方式

DC 320V
DC50 ～450V

入力回路数

絶縁方式

トランスレス方式

絶縁方式

定格入力電圧Nature Remo

KPW-A55-J4

携帯 OS

対応家電
質量

設置方式

型名

表示画面
表示※1

カラー表示ユニット KP-MU1P-D
7インチカラー液晶ディスプレイ（タッチパネル）

電源

データ通信方式

発電、
消費、
買電、
売電、
環境換算、
省エネガイド機能、
時間帯別電力量表示、
前年実績比較など
パワーコンディショナ接続台数

最大消費電力寸法（横×高さ×奥行）
質量

設置方式

メーカー希望小売価格（税込）AC 100V（専用 AC アダプタ使用）
7 W 以下190×134×24（mm）
約 370 g
据え置き、壁面設置（屋内のみ）

出力制御対応（すべての電力会社管内で使用可） ECHONET Lite 搭載※当商品はKPシリーズパワーコンディショナ専用です。
※1 全量買取の場合、配線方法・設定により表示が異なります。

表示画面

計測ユニット

定格入力電圧

最大消費電力寸法（横×高さ×奥行）
質量

設置方式

オープン価格余剰・全量買取

データ通信方式
電源

KP-MU1P-M

消費電力

有線（パワーコンディショナ⇔計測ユニット）
無線（計測ユニット⇔カラー表示ユニット）

寸法（横×高さ×奥行）
質量

最大 6台（同一機種）

設置方式

単相 3 線 100V／200V

KP-MU1P-D

KP-MU1P-M

型名

電源

最大入力電圧
分岐回路数

寸法（横×高さ×奥行）
質量

設置場所

メーカー希望小売価格（税込）

消費電力

寸法（横×高さ×奥行）

30

質量

設置方式

メーカー希望小売価格（税込）

屋内（一般家庭用コンセント）
オープン価格MKN704

データ通信方式
電源

消費電力

寸法（横×高さ×奥行）

MKN713¥101,420

質量

設置方式

メーカー希望小売価格（税込）

有線 LANAC 100V（専用 AC アダプタ使用）
1 .5W 以下
57×145×100（mm）（取付台含む）
約220 g据え置き（屋内のみ）¥50,600

出力制御対応（すべての電力会社管内で使用可）

ECHONET Lite 搭載

太陽光用ネットアダプタ

MKN7761

電源

単相2 線 AC 100V

有線 LAN

消費電力

寸法（横×高さ×奥行）

MKN73318※1

質量

標準 4 回路／最大38 回路※2

設置方式

有線 LAN ／無線（特定小電力）

メーカー希望小売価格（税込）

最大7台（ただし合計定格容量30 kW まで）

出力制御対応単相 3 線 AC 100V／200V¥ 84, 260

5W 以下
150×325×111（mm）
1 . 2kg
壁固定（屋内のみ）

ECHONET Lite 搭載¥ 63, 250

MKN7761※1 太陽光発電システム用。出力制御対応が求められる電力会社管内で、分電盤が従来のスマートコスモの場合に必要です。

4W 以下
80×325×80（mm）
約 1 .5kg
壁固定（屋内のみ）※1

MKN704ECHONET Lite 搭載

型名

データ通信方式

出力制御対応（すべての電力会社管内で使用可）

MKN73318

ECHONET Lite 搭載※1 本商品の他にMKN73301（標準1回路／最大8回路）もお選びいただけます。
※2 標準で同梱されているCTは4回路分ですので、5回路以上測定する場合は、計測回路数に応じてCT等オプション類が必要です。

KTN-CBD3C01

300V
450V
最大3 回路257×229.5×102.5（mm）
2. 2kg
屋内／屋外

オープン価格型名

エコーネットライト対応計測ユニット

パワーコンディショナ
接続台数

定格電圧

Nature Remo E

AC 100V 50 / 60Hz
67×43×38（mm）
約75 g

AiSEG2据え置き（屋内のみ）

出力制御対応（すべての電力会社管内で使用可）

データ通信方式

型名

質量※壁掛け設置をご希望の場合は、別途オプションが必要です。詳細は下記の住宅エネルギーマネジメントシステムご相談窓口までお問合せください。

分岐計測回路接続箱

電源

寸法（横×高さ×奥行）

MKN713※（計測回路増設アダプタセット）

その他構成品

iOS 12.0以降、Android 6.0以降の機種

設置方式

7インチカラー液晶ディスプレイ
有線 LAN ／無線 LAN（特定小電力無線局）
AC 100V（専用 AC アダプタ使用）
待機時 :2.0W 以下 動作時 :5.0W 以下
220×145×29.8（mm）
約 580 gメーカー希望小売価格（税込）6.5W 以下
130×260×60（mm）
約 800 g
壁面設置（屋内のみ）

太陽光発電システム、蓄電システム、スマートメーター等の ECHONET Lite 対応家電

スマート HEMS AiSEG2（パナソニック製）
型名

KP-MU1P-SET

対応家電

ECHONET Lite 搭載

AiSEG2（7型モニター機能付）
住宅用モニタリングユニットセット

Nature Remo

オープン価格メーカー希望小売価格（税込）

Wi-SUN（920MHz 帯特定小電力無線方式）
Wi-Fi 802.11b/g/n（2.4 GHz）

携帯 OS

450×484×232（mm）
約22.5kg¥ 616,000※本製品は受注生産品です。
※隠ぺい配線はできません。
（背面入線口なし）※1 力率1.0の設定も可能です。
各出力端子1 回路あたりの最大出力は 1 . 5 kVAまでです。
※2 2回路の合計値。

赤外線家電

AC 100V 50 / 60Hz
74×74×17.9（mm）
約 61 g
屋内（USB ケーブル）

Remo-3W1

データ通信方式

メーカー希望小売価格（税込）

出力制御対応（すべての電力会社管内で使用可）

出力制御対応（すべての電力会社管内で使用可）

型名

Wi-Fi802.11b/g/n（2.4 GHz）
iOS 10.0以降、Android 5.0以降の機種

寸法（横×高さ×奥行）

1 .5kVA

Nature Remo E

Remo-1W2

電源

KPW-A55-J4

在庫限り

KTN-CBD3C01

スマートHEMS AiSEG2は、太陽光発電システム、またはハイブリッド蓄電システムと組み合わせてご使用いただくことを目的としております。
それ以外の製品との組み合わせにおいては別途オプション等が必要となる場合がございますので、詳細は下記までお問合せください。
パナソニック株式会社エコソリューションズ社 住宅エネルギーマネジメントシステムご相談窓口
0120-081-701 （受付時間 年中無休／9:00-18:00）

31ご契約・設置・運転開始まで
0.5 ～1ヶ月

お客様

ご相談

販売店

見積提案

1 ～3ヶ月1 ～1.5 ヶ月

ご契約

現地調査

設置工事
電気工事

接続契約
申込

買取契約
締結

認定申請

認定通知

発注

JPEA代行申請センター（JP-AC）

電力会社

納品

工事完了
竣工検査

立会検査

Qセルズ

保証書発行

発電開始

保証申請

電力会社

Qセルズ

※期間、項目は一般的な導入の場合です。設置条件、契約条件により異なる場合があります。
※設備認定につきまして、詳しくは再生可能エネルギー発電設備登録・管理のウェブサイトをご確認ください。
（www.fit-portal.go.jp）

CO2削減プロジェクト・J －クレジット制度について

省エネルギー機器の導入や森林経営などの取組による、温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証する制度。本制
度により創出されたクレジットは、低炭素社会実行計画の目標達成やカーボン・オフセットなど、様々な用途に適用できます。
認証

Ｊ－ クレ ジット 創 出Ｊ－クレジット認 証

Ｊ－クレジット活用

国による認証

自家消費データＪ－クレジットの売 却

RE 100 を目指す企業等
家庭に導入された
太陽光発電設備による

CO2排出量削減

Amazon ギフト

各家庭の太陽光パネル

CO2削減プロジェクト紹介ページ
www.q-cells.jp/co2project

日本気候リーダーズ・パートナーシップ（JCLP）に賛助会員として加盟

脱炭素社会の実現には産業界が健全な危機感を持ち、積極的な行動を開始すべきであるという認識の下、2009年に日本独
自の企業グループとして設立。国際非営利組織 The Climate Group（温室効果ガス排出量削減に取り組む国際NPO）のローカルパートナーとして、脱炭素を目指す国際的なイニシアティブの普及に努めている。

お問い合わせは、コチラまで
ハンファジャパン株式会社

0120-322-001

本社・東京支店〒108-0014

名古屋支店〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-17-23

大阪支店
福岡支店
仙台支店

〒541-0056〒812-0011〒980-6119

受付時間 9：00 ～ 17：00（12：00 ～ 13：00 を除く）
※土日・祝日および年末年始を除く

東京都港区芝4-10-1 ハンファビル ／ WEB：www.q-cells.jp
大阪府大阪市中央区久太郎町3-6-8

JRE御堂筋ダイワビル8F
ニッタビル2F
福岡県福岡市博多区博多駅前1-6-16 西鉄博多駅前ビル8F
宮城県仙台市青葉区中央1-3-1 AER（アエル）19F

Hanwha Q CELLS GmbH Sonnenallee 17-21 06766 Bitterfeld-Wolfen Germany
www.q-cells.com

製品の仕様は、予告なく変更になる場合があります。©ハンファジャパン Date: 06／2023 [v03]