Level Control
水 位 制 御 シ ス テム

お風呂の自動 制 御を
簡 単 に行えます
圧力式水位制御システム プレセンサ ………… 71
プレセンサ

オプション ………………………… 76

電極式水位計 ……………………………………… 77063

水位制御システム

基本情報 …………………………………………… 65064

水位 制 御システム

基本情報

水位 計と補 給 水弁の関連について
ダイレオでは電極式の水面検知用としてFL及びFLSタイプの水位計を用意しております。
電極式以外にフロート、非接触タイプによる感知方法もありますが、殆どの場合、電極による感知が多いように見受けられます。
いずれにしても満水位置と補給開始位置を決めて補給水弁と連動して使用されます。

浴 槽 昇 温システム

浴 槽 昇 温システム

浴槽及びプールの水面の検知は一般的にはフロートレススイッチ（電極棒）で感知します。

ここで問題になる点は満水位置と補給開始位置の差が狭いときに、水面が脈動した場合、
いわゆる補給水弁（電動弁）のチャタリングの原因になります。チャタリングを発生する要因は他にも考えられます。

チャタリングの 発 生 原 因

プ ー ルア ク セ サ リ ー

プ ー ルア ク セ サ リ ー

1 入浴者数に比べて浴槽が小さい

例： かかり湯、寝風呂
2 吐出金物、
ジェットノズル等からの噴出と流速による影響
3 浴槽容量に対して補給水量が多すぎる

一 定に保ったり、循 環 配 管 上に存 在するポンプ の 運 転
検 知 媒 体として圧 力センサ ー・電 極 棒を使 用しています 。圧 力 セン サ ー は 水 圧 を 検 知し、設 定した 数 値 ( 深さ)を基 準に制 御を行 います。電 極 棒は数 本 の 電 極 棒
棒 の 本 数で制 御を行 います。

どんな浴槽、プールでも大なり小なりの脈動は発生します。
そのため水位計に脈動が伝わりにくくする必要があります。
1 満水位置と補給開始位置［ダイレオ電極式水位計の場合

E1,E2］の電極間を脈動の影響を受けない範囲に広くする。
3 浴槽から水位計に接続される配管はあまり太くしない。

2 水位計に脈動が直接伝わらないように水位計と浴槽からの配管の途中にバルブを取付けて流入する水量を制限する。
4 浴槽からの配管の適切な太さは浴槽の大きさ等によっても例えば配管100Aに対して電極と取付けるパイプが50A

変わりますが一般的には25A〜50A程度が望ましいと思とすると100Aの配管を通過してくる脈動は50Aパイプ

われます。配管は必ず浴槽側に向かって少し下り勾配にし部分では脈動の幅が数倍に増幅されることになります。こて下さい。水位計側に下り勾配をとる場合は、一番低い場

ういう場合は必ず途中にバルブを取付けて下さい。ダイ

所に必ず排水用バルブ

レオ水位計(FL,FLS型）の場合は、水位計と浴槽からの配を設けて下さい。

管を接続する方法として15Aのビニルホース（内径10ミリ）で接続するようになっておりますが、実験の結果流量制限用のバルブは必要ありません。

※ご注意：配管は必ず真っ直ぐにし、途中で絶対に凸凹が出来ないようにして下さい。

温 浴 アク セサリ ー

温 浴 アク セサリ ー

電 極 式 水位 制 御についてダイレオでは遅延タイマーを2個組み込んだ水位制御盤を用意しています。
通常の水位制御方法は上記でもご説明しましたが、満水位置

オでは遅延タイマーを2個（満水位置、補給開始位置）組み込
んだ水位制御盤FL-1T［1回路用］,FL-2T［2回路用］を用意

電極に水面が触れると補給水弁を瞬時に開閉する仕組みにしております。

なっています。水面が脈動を繰り返すと補給水弁はチャタリ
制御方法を変えることで脈動の影響を避けることができます。

水位計
給水OFF

例えば、満水位置に達した後すぐに脈動 の 影響で水位が下

本来の満水位置（ダイレオの場合 E1）

した場合、水位が瞬間下がっても脈動が収まる間、補給をしないように満水位置に遅延タイマーを入れます。こうするこ
時間は現場の状況によって変化させる必要がありますが、恐
らく5秒〜20秒程度で落ち着くものと思われます。同様に補給開始位置でも同じようなチャタリングが発生するようであれば、補給開始位置にも遅延タイマーを挿入します。ダイレ

水面脈動
本来の補給位置（ダイレオの場合 E2）
給水ON

工 場 給 湯システム

工 場 給 湯システム

遅延時間

がった場合、また補給を開始しますので、一旦満水位置に達とでチャタリングを防止することが出来ます。遅延タイマー

モ ー タ ー バル ブ

モ ー タ ー バル ブと補給水開始位置［ダイレオ電極式水位計の場合 E1,E2］のングを繰り返します。上記の1〜3の対策を行なえない場合、

温 浴 アトラクション

温 浴 アトラクション

を そ れ ぞ れ 違う高 さでカットし、水に触 れて いる電 極

対 策 方法について

循環金物

循環金物

開 始・停 止・空 運 転 防 止 を 制 御します 。ダ イレオにはミキシング バル ブ

ミキシング バル ブ

水位制御システムとはダイレオとしての 水 位 制 御システムは、浴 槽 の 水 位を065

水 位 制 御システム

水 位 制 御システム

本来の満水位置に達していても瞬間的に補給弁が開いたり、停止したり、繰り返し補給水弁が開閉する、

遅延時間

066

水位 制 御システム

基本情報

PR E SEN SO R プレセンサ※注意

SUS製の圧力センサーは温泉、海水には使用できません

施 工要 領 書

圧力センサーの取付について

親蓋取付時

シールテープでセンサー止水固定！

（センサー出荷時に巻きつけ済）

圧力センサーをセンサー取付金物の親蓋に取付けるには圧力センサー先端の1/4テーパーオネジにシールテープを巻いて←面一テーパーオネジ

皿ビス
コネクター部
緩んで取付した場合は内部パッキンの止水が利かず湿気のある環境では腐食の恐れがあります。

ねじ込み止水固定してください。SUS製の親蓋にねじ込みの際は六角部をモンキーレンチなどで適度に締めて下さい。ケースを持って強い力で締めるとセンサー内部で断線する恐れがありますので注意が必要です。樹脂製親蓋の温泉タイプの場合

蓋部化粧面

は、樹脂製のメネジにセンサー先端が金属製のオネジとなります。メネジの破損を避けるためにテーパーネジが利く適度なコネクター内部パッキン

圧力センサーと蓋部を本体部に取付する際には皿ビス5点で固定を行います。皿ビスの取付は対角線順で締め込むことで止圧力センサー

水用Oリングが利いて止水します。
締め込み過ぎると本体部のメネジの破損につながるためご注意ください。電動ドライバーは使用しないで下さい。

センサー取付金物 親蓋

はさみ 込 み金 物

ケーブルの長さについて

ケーブルの長さについて
ケーブル最小曲げ半径R50以上
A

防水層

タイル仕上面引き出し長さ50cm程度センサー取付金物への接続について

コネクター部

シーリング材
止水用 O リング

圧力センサーモ ー タ ー バル ブ

塩ビパイプニップル

SUS 防水皿

A 寸法

最長 182 〜最短 72

赤（+）大気開放パイプ
白（-）

抗菌パッキン（EPDM）
塩ビキャップ(穴あけ加工)
パッキン
（PP）

コントローラーへ接続→
大気開放
パイプ
赤（+）
白（-）

塩ビVP管
差込み接続

PF管またはCD管
PF管またはCD管コネクター

抗菌パッキン（EPDM）
センサー取付金物本体
樹脂製

最大はさみ込み幅(MAX40mm)

抗菌パッキン（EPDM）
パッキン（PP）

塩ビキャップ(穴あけ加工)

40Aメタルソケット

コンクリート貫通穴
防水皿の接続口径は40Aのテーパーメネジとなります。
60〜70Φ程度の貫通穴を開けて下さい。

60〜70Φ

40A のテーパーメネジ

塩ビVP管
差込み接続
抗菌パッキン（EPDM）
センサー取付金物本体
SUS304製

40A塩ビ
バルブソケット

PF管またはCD管
PF管またはCD管コネクター

工 場 給 湯システム

工 場 給 湯システム

コントローラーへ接続→
大気開放
パイプ
赤（+）
白（-）

モ ー タ ー バル ブ

コントローラーへ接続↓

センサー取付金物

SUS金物本体へは市販のSUSソケットを接続しバ
ルブソケットと塩ビVP管40Aで接続し末端をTSキャップで閉じた後、穴あけ加工を行いそ の 穴にPF/CD管用コネクターを取付けてPF/CD管を接続しケーブル配線を行ってください。

最大はさみ込み幅(MAX52mm)

温 浴 アク セサリ ー

温 浴 アク セサリ ー

塩ビ金物本体へは塩ビVP管40Aで接続し末端をTSキャップで閉じた後、穴あけ加工を行いその穴にPF/CD管用コネクターを取付けてPF/CD管を接続しケーブル配線を行ってください。

接続配管（現場手配）

下地モルタルA

建築躯体
アンカーボルトタイル

ケーブル最小曲げ半径R50以上

温 浴 アトラクション

温 浴 アトラクション

シンダーコンクリート

センサー取付金物にセンサーをセットする時にはセンサーの経年劣化時用にセンサーのメンテナン
スを行えるように50cmほど浴槽側に引き出せる
余分な長さを持たせて内部にセットしてください。
（右図のA参照）
標準 のセンサ ーに付属 のケーブルは10ｍとなり延長される場合は必ず大気開放エリアで中継ボックスを使い中継していただくか、ケーブルを必要な長さ分の特注延長品をご注文いただきご使用く
ださい。

循環金物

循環金物

引き出し長さ 50cm 程度

防水皿から仕上げ面の長さ調整

塩ビパイプニップル のカットで長さ調整可能！

ステンレス 浴 槽 及び 木 風呂用

ミキシング バル ブ

ミキシング バル ブ

コンクリートプール及びコンクリート水 槽用センサー取付金物、塩ビパイプニップル、SUS防水
皿のセット寸法と単体の寸法をご確認下さい。
防水皿から仕上げ面の寸法（右図のA寸法）を調整するため塩ビパイプニップルのカットを行い寸法調整してください。塩ビパイプニップルは標準品
が全長150ｍｍの長さです。最短カット寸法で40ｍｍ程度まで短くできます。

止水用Oリングケース
六角部

プ ー ルア ク セ サ リ ー

プ ー ルア ク セ サ リ ー

手締めでの取付としてください。圧力センサーとケーブルのコネクター部はしっかりと締め込みを行ってください。

センサー取付金物にセンサーをセットする時にはセンサーの経年劣化時用にセンサーのメンテナン
スを行えるように50cmほど浴槽側に引き出せる
余分な長さを持たせて内部にセットしてください。
（右図のA参照）
標準 のセンサ ーに付属 のケーブルは10ｍとなり延長される場合は必ず大気開放エリアで中継ボックスを使い中継していただくか、ケーブルを必要な長さ分の特注延長品をご注文いただきご使用く
ださい。

本体部外枠

本体部メネジ

水 位 制 御システム

水 位 制 御システム

067

浴 槽 昇 温システム

浴 槽 昇 温システム

圧 力センサータイプ 水位 制 御システム068

水位 制 御システム

基本情報

2000 未満
100 〜 200

水流

循環配管

平面図

水位制御
コントローラー
補給開始
ポンプ運転
警
報
設定中

圧力センサー

設定ｍｍ

切替

水位制御コントローラー

補助リレー

断面図

断面図

機械室

中継BOX

良い例

屋外

（オプション）

中継ボックス

型式：WLI-01C

風呂

Good

圧力センサー

大気開放パイプ

電線

浴槽の洗浄機での清掃について
悪い例

機械室

制御盤

埋め込み
中継ボックス制御盤

高圧洗浄機禁止

風呂

電線

NG

ピット内
での開放

大気開放
パイプ末端

NG

圧力センサー

大気開放
パイプ末端

高圧洗浄機の水流を直接開口部に当てないようにしてください。

浴 槽 の 清 掃 時に使 用される高 圧 洗 浄 機 の 水流を直 接センサ ー 金 物 の 開 口 部に噴 射しての 清 掃 は 、センサ ー の 破 損 につ な が るた め
絶対に行わないでください。

NG

機械室
風呂

電線
電線管内での結線
CD 管 /PF 管など

NG

圧力センサー

大気開放
パイプ末端

緑のエリアは常にドライな状態をキープしてください

チーズで分岐して排水と配線を分けるとより安全です。

水没での使用はできません。

②センサー固定用 親蓋
圧力センサー本体

禁止事項
開 口 部 からつ な がる穴 の 奥にあるダイヤフ
ラムは、圧力を測定するための精密機器ですので絶対に接触しないようにしてください。
綿 棒 などで の 清 掃 は 故 障 の 原 因となります
ので絶対に行わないでください。
清 掃 の 際 には ② セン サ ー 固 定 用 親 蓋 は 水
漏 れ の 原 因となるた め 取り外 さな い でくだ
さい。

皿ビス

①子蓋
清掃範囲
ダイヤフラム

綿棒など
挿入禁止

工 場 給 湯システム

工 場 給 湯システム

緑のエリアは常にドライな状態をキープしてください

センサ ー 金 物 の 内 部を清 掃される場 合はプラスドライバ ー で 皿ビ スを 外して ① の 子 蓋
を 取り外しま す 。開 口 部 の 手 前 周 辺 を スポンジ等で清掃してください。

モ ー タ ー バル ブ

↓ホースなどで排水口へ

圧力センサー金物の清掃について

温 浴 アク セサリ ー

水没での使用はできません。

→
コントローラーへ配線

モ ー タ ー バル ブ

圧力センサー本体が格納されている配管内には絶対に水が流入してこない構造になるように配管を調整してくだ
さい。配管内で水没する環境ではご使用になれません。
センサーのコネクター接続部はしっかりと増締めした上でシーリング処理をして下さい。
温泉用取り付け金物の接続管は塩ビパイプ口径40Aでの接続になります。

ジェットノズル

補給水ユニット

温 浴 アトラクション

温 浴 アク セサリ ー(ステンレス浴槽および木風呂用)

NG

実際の温度にして設定して下さい循環金物

温 浴 アトラクション

電線用の接続配管に関して

水流

ミキシング バル ブ

循環金物

圧力センサー本体が格納されている管内には絶対に水が流入してこない構造になるように施工してください。水が配管の継ぎ目などから内部に漏れて圧力センサー本体が配 管 内 で 水 没 する環 境 ではご 使 用にな れませ ん 。セン
サ ー のコネクタ ー 接 続 部 はしっかりと増 締 めした 上 でシーリング処理をして下さい。
現場の状況により配線用の配管が長く複雑な構造になるなどして配管の継ぎ目などから内部に漏れてくる心配がある場合は排水の逃がし対策として右図のような配管で排水と配線を分けて配管することをオススメします。

NG

現 場で施 工 済 の 圧 力センサ ーと接 続された
制 御 側 のコントロー ラー の 試 運 転（ 湯 はり）
は 、水 位 を 満 水 にしたうえ で 実 際 運 用 さ れる温 度まで 昇 温して 、水 温を3 0 分 程 度 慣らした状 態で設 定を行ってください 。水からのはり込 み で 満 水 になって から即 時 設 定 を 行
うと昇 温 時に若 干 の 検 知 誤 差 が 発 生 する恐れがありますのでご注意ください。

プ ー ルア ク セ サ リ ー

ミキシング バル ブ

電線用の電線管に関して

圧力センサーの水位検知と制御側コントローラーについて

水流

Good

制御盤

プ ー ルア ク セ サ リ ー

本製品のセンサーはゲージ圧センサーです（大気圧を基準として水位を測定しています）。大気開放パイプ2本の末端は閉塞せず大気圧に開放となるように施工してくだ
さい。換気扇のある屋内もしくは屋根がある屋外での大気開放が最適な環境です。
大気開放パイプ末端をビニルテープで止めたり、水没させたり、塵埃及び汚れが付着しないようにしてください。
配線を延長する場合は中継ボックスと延長ケーブルが別途必要となります。
電線管内でのケーブルの結線は禁止です。
ケーブルを延長する場合の中継ボックスは必ず大気圧エリアに配置してください。中継ボックス及び大気開放パイプの末端は大気圧ではない場所（コンクリート埋め込み、
ピット内、電線管内などの閉塞空間）に配置すると正常な水位を測定できなくなり制御不良を起こす原因になります。
延長用のケーブルは0.5sq以上の2芯シールド線をご使用ください。結線は+赤色-白色に結線を行ってください。
市販の中継ボックスを使用する場合は5mm程度の通気孔を開けてください。

吐水口

水 位 制 御システム

水 位 制 御システム

ケーブル延長及び大気開放パイプに関して

浴 槽 昇 温システム

浴 槽 昇 温システム

満水位からセンサーまでの高さは2ｍ未満としてください。取付方向は側面横向き水平方向に配置して下さい。
（底面取付は不可）
高さは仕上面底面より+100ｍｍ〜200ｍｍの高さを推奨とします。
［ 注 意 ］循 環 配 管 の 出 口 付 近 や 補 給 用 吐 水 口 の 直 近 、ジェットバスの吐出部からはできるだけ離して設置してください（水圧を検知して水位制御するため誤作動、誤表示に つ な が る 恐 れ が あります ）。特 に 循 環 配 管 の 出 口 やジェットバスの吐出部の対面にセンサーが配置されると直接水流からの圧力を捉えるので対面には配置しないでください。なおプールなどでお子様が手を触れられ易い
場所には設置しないで下さい。
底面への上向き方向の設置には対応できません。必ず横方向側面取付でご使用下さい。

(コンクリートプール及びコンクリート水槽用)069

ご使 用上の 注 意事 項

取付位置に関して

圧力センサー本体内部断面図070

圧力式水位制御システム プレセンサ

水位 制 御システム

ハサミ込 みタイプ
補給水
ユニット

吐水口

循環ポンプ
空転防止回路へ

補給開始
ポンプ運転
警
報
設定中

電動弁
ON/OFF

設定

型式：WLI-03C（オプション）

圧力式水位制御システム
プレセンサ※ケーブル延長/中継BOX追加はオプションとなります②取付金物（塩ビ）①圧力センサー①②③④（標準タイプ）
圧力センサーセット
型式：PS2-SKV40-SET

↑
標準付属
ケーブル
10m付き

③塩ビ製スリーブ管40A④防水皿40A（SUS304）

プレセンサ

標準付属ケーブル10ｍ付き↓①圧力センサー⑤ハサミ込み金物（オールSUS304）

水位 制 御コントローラーセット（ハサミ込 みタイプ）［水位制御コントローラー仕様］
電源 AC100/200V兼用
入力 4〜20mA【水深0mm〜2000mm】
出力 給水出力 モーターバルブOPEN/CLOSE
ポンプ出力 空転防止用回路（接点出力）
チャタリング防止機能内蔵（5秒平均値表示）
型

式

切替

水位制御コントローラー

仕様

水位制御コントローラーセット

型式：WLI-03C

補給開始
ポンプ運転
警
報
設 定 中

ｍｍ

設定

CT-PS2-SET

+

式

水

位

制

御

水位制御コントローラーセット［セット内容］
水位制御コントローラー、圧力センサー
取付金物、塩ビ製スリーブ管、防水皿①⑤
圧力センサーセット

始
運
転
定 報
中

設

定

水位
制御

切

コン

替

トロ

ーラ

ｍ
ｍ

ー
型式
：W
LI-

03

C

補

給

中

CT-PSH40-SET［セット内容］
水位制御コントローラー、圧力センサー
取付ハサミ込み金物※ろ過制御盤などに使用される場合は漏電ブレーカーや補助リレーなどが必要です。

+

ろ過/昇温システムが無い毎日換水の小規模浴槽に最適！
！

ろ過/昇温システムが無い毎日換水の小規模浴槽に最適！
！

［水位制御盤 仕様］
補給ランプ付 切替スイッチ付（自動制御、手動、切）水位制御コントローラー［水位制御盤 仕様］
補給ランプ付 切替スイッチ付（自動制御、手動、切）水位制御コントローラー

圧

型

式

動
切
自

動

①②③④
圧力センサーセット

仕

様

力

式

水

位

制

御

補
ポ給
ン 開
警 プ

盤

始
運
設
転
定 報
中

水位制御盤セット

設

定

水位
制御

切

コン

替

トロ

ーラ

ｍ
ｍ

ー
型式

+

型

式

仕

様

水位制御盤セット

：W
LI-

03

C

補

給

中

CTB-PS3-SET

手

水位制御盤
型式：FL-PS3-SET［セット内容］
水位制御盤、圧力センサー、取付金物
塩ビ製スリーブ管、防水皿※電源（AC100V・200V）をご指示下さい。

CTB-PSH3-40-SET

手

動
切
自

動

①⑤
圧力センサーセット［セット内容］
水位制御盤、圧力センサー
取付ハサミ込み金物※電源（AC100V・200V）をご指示下さい。

※通風口や強制ファンが必要な場合、別途対応させていただきます。

※通風口や強制ファンが必要な場合、別途対応させていただきます。

※屋内設置タイプ※屋内設置タイプ

工 場 給 湯システム

工 場 給 湯システム

設

盤

様

モ ー タ ー バル ブ

モ ー タ ー バル ブ
力

仕水位 制 御 盤セット（ハサミ込 みタイプ）

水位制御盤
型式：FL-PS3-SET

補
ポ給
ン 開
警 プ

式

型式：WLI-03C※ろ過制御盤などに使用される場合は漏電ブレーカーや補助リレーなどが必要です。

圧

型

切替

水位制御コントローラー

水位 制 御 盤セット（標 準）071

水位制御コントローラー
型式：WLI-03C

温 浴 アク セサリ ー

温 浴 アク セサリ ー①②③④
圧力センサーセット

シンプル操作の満水位設定だけで簡単に水位制御ができます。

［水位制御コントローラー仕様］
電源 AC100/200V兼用
入力 4〜20ｍA【水深0mm〜2000mm】
出力 給水出力 モーターバルブOPEN/CLOSE
ポンプ出力 空転防止用回路（接点出力）
チャタリング防止機能内蔵（5秒平均値表示）

温 浴 アトラクション

温 浴 アトラクション

設定

循環金物

循環金物

+

ｍｍ

※圧力センサーセットのみの販売は行っておりません。
コントローラーセットもしくは制御盤セットからお選び下さい。
※温泉、海水には使用できません。

パッキン PP製

シンプル操作の満水位設定だけで簡単に水位制御ができます。

補給開始
ポンプ運転
警
報
設 定 中

外側 平行オネジ40A

パッキン EPDM製

水位 制 御コントローラーセット（標 準）水位制御コントローラー
型式：WLI-03C※ケーブル延長/中継BOX追加はオプションとなります

ハサミ込みタイプ①⑤（ハサミ込みタイプ）
圧力センサーセット
型式：DS-PSH-40S

型式：WLI-03C

ミキシング バル ブ

ミキシング バル ブ

標準タイプ

（オプション）

圧力式水位制御システム

切替

水位制御コントローラー

補助リレー
中継BOX

センサー付属ケーブル10ｍ付き※圧力センサーセットのみの販売は行っておりません。
コントローラーセットもしくは制御盤セットからお選び下さい。
※温泉、海水には使用できません。

固定用蓋（SUS304）

設定

漏電ブレーカー（ELB）ｍｍ

プ ー ルア ク セ サ リ ー

プ ー ルア ク セ サ リ ー

センサー付属ケーブル10ｍ付き

電動弁
ON/OFF①⑤
圧力センサーセット
型式：DS-PSH-40S

AC100V
兼用
AC200V

水位制御コントローラー
型式：WLI-03C

補給開始
ポンプ運転
警
報
設定中

切替

水位制御コントローラー

循環ポンプ
空転防止回路へ

吐水口

漏電ブレーカー
（ELB）

ｍｍ

補助リレー
中継BOX

補給水
ユニット

木風呂、FRP槽の場合はハサミ込みタイプを選定して下さい。

AC100V
兼用
AC200V

水位制御コントローラー
型式：WLI-03C

水 位 制 御システム

水 位 制 御システム①②③④
圧力センサーセット
型式：PS2-SKV40-SET

浴 槽 昇 温システム

浴 槽 昇 温システム

標 準タイプ072

圧力式水位制御システム プレセンサ

水位 制 御システム

温 泉 対応 樹 脂 製 ハサミ込 みタイプ
温泉用補給水
循環ポンプ
ユニット

吐水口

空転防止回路へ

水位制御コントローラー
型式：WLI-03C

補給開始
ポンプ運転
警
報
設定中

電動弁
ON/OFF

設定

型式：WLI-03C（オプション）

圧力式水位制御システム
プレセンサ※ケーブル延長/中継BOX追加はオプションとなります②取付金物（塩ビ）（オプション）①②③④（標準タイプ）
圧力センサーセット
型式：PSO2-SKV40-SET

↑
標準付属
ケーブル
10m付き

③塩ビ製スリーブ管40A④防水皿40A（チタン製）※全ての温泉に対応できる万能タイプではありません。
温泉成分の固着物が多い場合には適していないため、温泉成分については十分考慮いただきご使用下さい。

圧力式水位制御システム

プレセンサ

温泉対応 樹脂製ハサミ込みタイプ①⑤（ハサミ込みタイプ）
圧力センサーセット
型式：DS-PSOH2-40S

水位制御コントローラー（蓋PPS製、本体塩ビ製）
パッキン EPDM製
パッキン PP製

水位 制 御コントローラーセット（ハサミ込 みタイプ）［水位制御コントローラー仕様］
電源 AC100/200V兼用
入力 4〜20mA【水深0mm〜2000mm】
出力 給水出力 モーターバルブOPEN/CLOSE
ポンプ出力 空転防止用回路（接点出力）
チャタリング防止機能内蔵（5秒平均値表示）
型

式

仕

様

水位制御コントローラーセット

型式：WLI-03C

水位制御コントローラー
型式：WLI-03C

補給開始
ポンプ運転
警
報
設 定 中

ｍｍ

設定

+

式

水

位

制

御

始
運
転
定 報
中

設

定

水位
制御

切

コン

替

トロ

ーラ

ｍ
ｍ

ー
型式
：W
LI-

03

C

補

給

中

様

水位制御コントローラーセット
型式：WLI-03C①⑤
圧力センサーセット［セット内容］
水位制御コントローラー、取付金物、塩ビ製スリーブ管、チタン製圧力センサー、防水皿

CT-PSOH2-40-SET［セット内容］
水位制御コントローラー、チタン製圧力センサー
取付ハサミ込み樹脂製金物※ろ過制御盤などに使用される場合は漏電ブレーカーや補助リレーなどが必要です。

+

ろ過/昇温システムが無い毎日換水の小規模浴槽に最適！
！

ろ過/昇温システムが無い毎日換水の小規模浴槽に最適！
！

［水位制御盤 仕様］
補給ランプ付 切替スイッチ付（自動制御、手動、切）水位制御コントローラー［水位制御盤 仕様］
補給ランプ付 切替スイッチ付（自動制御、手動、切）水位制御コントローラー

圧

型

式

動
切
自

動

①②③④
圧力センサーセット

仕

様

力

式

水

位

制

御

補
ポ給
ン 開
警 プ

盤

始
運
設
転
定 報
中

水位制御盤セット

設

定

水位
制御

切

コン

替

トロ

ーラ

ｍ
ｍ

ー
型式

+

型

式

仕

様

水位制御盤セット

：W
LI-

03

C

補

給

中

CTB-PSO3-SET

手

水位制御盤
型式：FL-PS3-SET［セット内容］
水位制御盤、取付金物、塩ビ製スリーブ管
チタン製圧力センサー、防水皿※電源（AC100V・200V）をご指示下さい。

CTB-PSOH3-40-SET

手

動
切
自

動

①⑤
圧力センサーセット［セット内容］
水位制御盤、チタン製圧力センサー
取付ハサミ込み樹脂製金物※電源（AC100V・200V）をご指示下さい。

※通風口や強制ファンが必要な場合、別途対応させていただきます。

※通風口や強制ファンが必要な場合、別途対応させていただきます。

※屋内設置タイプ※屋内設置タイプ

工 場 給 湯システム

工 場 給 湯システム

設

盤

仕

モ ー タ ー バル ブ

モ ー タ ー バル ブ
力式

水位 制 御 盤セット（ハサミ込 みタイプ）

水位制御盤
型式：FL-PS3-SET

補
ポ給
ン 開
警 プ

型

切替

※ろ過制御盤などに使用される場合は漏電ブレーカーや補助リレーなどが必要です。

圧［水位制御コントローラー仕様］
電源 AC100/200V兼用
入力 4〜20ｍA【水深0mm〜2000mm】
出力 給水出力 モーターバルブOPEN/CLOSE
ポンプ出力 空転防止用回路（接点出力）
チャタリング防止機能内蔵（5秒平均値表示）

温 浴 アク セサリ ー

温 浴 アク セサリ ー

CT-PSO2-SET

水位 制 御 盤セット（標 準）073

シンプル操作の満水位設定だけで簡単に水位制御ができます。

水位制御コントローラー①②③④
圧力センサーセット※圧力センサーセットのみの販売は行っておりません。
コントローラーセットもしくは制御盤セットからお選び下さい。
※全ての温泉に対応できる万能タイプではありません。
温泉成分の固着物が多い場合には適していないため温泉成分については十分考慮いただきご使用下さい。

⑤ハサミ込み金物

温 浴 アトラクション

温 浴 アトラクション+

切替

標準付属ケーブル10ｍ付き↓①チタン製圧力センサー

シンプル操作の満水位設定だけで簡単に水位制御ができます。

設定

外側 平行オネジ40A

循環金物

循環金物

水位 制 御コントローラーセット（標 準）ｍｍ※ケーブル延長/中継BOX追加はオプションとなります

ミキシング バル ブ

ミキシング バル ブ

※圧力センサーセットのみの販売は行っておりません。コントローラーセットもしくは制御盤セットからお選び下さい。

温泉対応タイプ

補給開始
ポンプ運転
警
報
設 定 中

型式：WLI-03C①チタン製 圧力センサー

固定用蓋（PPS）

水位制御コントローラー
型式：WLI-03C

切替

水位制御コントローラー

補助リレー
中継BOX

センサー付属ケーブル10ｍ付き

設定

漏電ブレーカー（ELB）ｍｍ

プ ー ルア ク セ サ リ ー

プ ー ルア ク セ サ リ ー

センサー付属ケーブル10ｍ付き

電動弁
ON/OFF①⑤
圧力センサーセット
型式：DS-PSOH2-40S

AC100V
兼用
AC200V

水位制御コントローラー
型式：WLI-03C

補給開始
ポンプ運転
警
報
設定中

切替

水位制御コントローラー

空転防止回路へ

吐水口

漏電ブレーカー
（ELB）

ｍｍ

補助リレー
中継BOX

温泉用補給水循環ポンプ
ユニット

木風呂、FRP槽の場合はハサミ込みタイプを選定して下さい。

AC100V
兼用
AC200V

水 位 制 御システム

水 位 制 御システム①②③④
圧力センサーセット
型式：PSO2-SKV40-SET

浴 槽 昇 温システム

浴 槽 昇 温システム

温 泉 対応タイプ

074

圧力式水位制御システム プレセンサ

水位 制 御システム

水位 制 御システム

塩ビ製 既存取替タイプ

プレセンサ③水位制御盤型 式

DJW-7200-020KP-10-V

センサータイプ

ゲージ圧センサー

測定レンジ

0〜20kPa（水位2ｍ相当）

ケーブルを中継後に現場で延長する場合に大気開放エリアへ設置して下さい。

②取付用ボックス
式

ボックス材質or

止水部材質
EPDM（Ｏリング、板パッキン）
接続方法※圧力センサー、取付用ボックス単体での販売は行っておりません。
①②③もしくは①②④のセット品でお買い求めください。

PF管接続サイズ16付属品

ボックス長さ420mm

グレー塩化ビニル型

中継BOX

PSC-CA20

ケーブル20m

PSC-CA30

ケーブル30m

様型

PSC-CA40

ケーブル40m

コントローラーセット

PSC-CA50

ケーブル50m［セット内容］ ①圧力センサー②取付用塩ビ製ボックス④水位制御コントローラー

PSC-CA80

ケーブル80m

PSC-CA100

ケーブル100m式

仕水位制御盤セット
CTB-PS3-BL420E-SET

CT-PS2-BL420E-SET［セット内容］ ①圧力センサー②取付用塩ビ製ボックス③水位制御盤様

循環金物※ボックスの長さは特注対応可能ですが価格は異なります。

※既存の水位制御盤を活用して水位制御コントローラーを使用する場合は制御盤の回路改造などが別途必要になる場合があるため、現場調査や打ち合わせが必要です。弊社営業部までご相談ください。

①圧力センサー
DJW-7200-020KP-10-V

型 式③水位制御盤 FL-PS3-SETセンサー付属
ケーブル10ｍ

センサータイプ

ゲージ圧センサー

測定レンジ

0〜20kPa（水位2ｍ相当）
10ｍ専用ケーブル付き［水位制御盤 仕様］
補給ランプ付
切替スイッチ付（自動制御、手動、切）
水位制御コントローラー

付属PF管コネクタ②取付用ボックス
型

式

SKV-R70-BL420S①圧力センサーor

ボックス材質SUS316L
止水部材質
EPDM（Ｏリング、板パッキン）

式

仕

様

型

式

CTB-PS3-BL420S-SET［セット内容］ ①圧力センサー②取付用 SUS316L製ボックス③水位制御盤

付属品
防水PF管用コネクタ（PF管は別途必要）

仕様

コントローラーセット
CT-PS2-BL420S-SET［セット内容］ ①圧力センサー②取付用 SUS316L製ボックス④水位制御コントローラー※水位制御盤セットをご注文時には電源（AC100V・200V）をご指示下さい。 ※通風口や強制ファンが必要な場合、別途対応させていただきます。
※屋内設置タイプ

工 場 給 湯システム

工 場 給 湯システム

水位制御盤セット

接続方法
PF管接続サイズ16

モ ー タ ー バル ブ

モ ー タ ー バル ブ

※圧力センサー、取付用ボックス単体での販売は行っておりません。
①②③もしくは①②④のセット品でお買い求めください。

型

温 浴 アク セサリ ー

温 浴 アク セサリ ー④水位制御コントローラー（既存制御盤用）②取付用ボックス（SUS316L製）

温 浴 アトラクション

温 浴 アトラクション

SUS316L製 既存取替タイプ

ボックス長さ420mm

循環金物※水位制御盤セットをご注文時には電源（AC100V・200V）をご指示下さい。 ※通風口や強制ファンが必要な場合、別途対応させていただきます。
※屋内設置タイプ

ミキシング バル ブ

ミキシング バル ブ

仕オプション内容

PS-SKV-AN-3P

防水PF管用コネクタ（PF管は別途必要）

センサー用延長ケーブル式

式

プ ー ルア ク セ サ リ ー

プ ー ルア ク セ サ リ ー

型

SKV-R70-BL420E①圧力センサー型

水 位 制 御システム

水 位 制 御システム④水位制御コントローラー（既存制御盤用）②取付用ボックス（塩ビ製）

型式：PS-SKV-AN-3P

10ｍ専用ケーブル付き［水位制御盤 仕様］
補給ランプ付
切替スイッチ付（自動制御、手動、切）
水位制御コントローラー

付属PF管コネクタ

オプション

中継BOX

①圧力センサーセンサー付属
ケーブル10ｍ

オプション
浴 槽 昇 温システム

浴 槽 昇 温システム

既 存取替タイプ 圧力式水位制御システム プレセンサ

プレセンサ※ボックスの長さは特注対応可能ですが価格は異なります。

※既存の水位制御盤を活用して水位制御コントローラーを使用する場合は制御盤の回路改造などが別途必要になる場合があるため、現場調査や打ち合わせが必要です。弊社営業部までご相談ください。

075

076

電 極 式 水位 計

水位 制 御システム

上 水用（ ステンレス製電 極 棒 ）電極式水位計セット(3極用)電極式水位計セット(5極用)

電 極 式 水位 計

温 泉 用（チタン製電 極 棒）

電極式水位計セット(3極用)電極式水位計セット(5極用)

3極

5極

電極棒

電極棒

電極棒

電極棒

水 位 制 御システム

5極

水 位 制 御システム

3極

浴 槽 昇 温システム

浴 槽 昇 温システム

電 極 式 水位 計

式

付属品

型

式

付属品

型

FL-400-5S
FL-1000-5S

・電極棒(5本)・壁面取付金物(パイプバンド)×2
・網入ビニールホース(2ｍ)・ホースニップル×2
・ホースバンド×2

FL-400-3
FL-1000-3

・壁面取付金物(パイプバンド)×2
・網入ビニールホース(2ｍ)・ホースニップル×2
・ホースバンド×2

FL-400-5
FL-1000-5

・壁面取付金物(パイプバンド)×2
・網入ビニールホース(2ｍ)・ホースニップル×2
・ホースバンド×2

式

付属品

型

・電極棒(3本)・壁面取付金物(パイプバンド)×2
・網入ビニールホース(2ｍ)・ホースニップル×2
・ホースバンド×2

FL-400-3ST
FL-1000-3ST

式

FL-400-5ST
FL-1000-5ST

付属品
・電極棒(5本)・壁面取付金物(パイプバンド)×2
・網入ビニールホース(2ｍ)・ホースニップル×2
・ホースバンド×2※電極棒（チタン製）
は、FL-400TがDT-500（50cm）、FL-1000TがDT-1000（100cm）
です。
電極棒は現場にて適当寸法に切断してご使用下さい。

※電極棒（SUS304製）
は、FL-400がD-500（50cm）、FL-1000がD-1000（100cm）
です。電極棒は現場にて適当寸法に切断してご使用下さい。

電極式水位計セット

電極棒

電極棒

循環金物

循環金物

スライド式

ミキシング バル ブ

ミキシング バル ブ

FL-400-3S
FL-1000-3S

・電極棒(3本)・壁面取付金物(パイプバンド)×2
・網入ビニールホース(2ｍ)・ホースニップル×2
・ホースバンド×2

プ ー ルア ク セ サ リ ー

プ ー ルア ク セ サ リ ー

型

500mm

1000mm
500mm

型

式

FLS-300-3

付属品

型

・電極棒(3本)・網入ビニールホース(2ｍ)・ホースニップル×1・ホースバンド×1

D-1000DT-500式

本

D-10001本

DT-1000

1本※電極棒の長さは、DT-500が50cm、DT-1000が100cmとなります。

式

電極棒は現場にて適当寸法に切断してご使用下さい。

仕様

温泉用電極式水位制御盤

型

式

FL-1

標準型

FL-11

低水位インターロック付

FL-1T

遅延タイマー付(チャタリング防止用)

FL-2

標準型

FL-21

低水位インターロック付※電源（AC100Ｖ・200Ｖ）
をご指示下さい。

FL-2T

遅延タイマー付(チャタリング防止用)※通風口や強制ファンが必要な場合、別途対応となります。

※電源（AC100Ｖ・200Ｖ）
をご指示下さい。
※通風口や強制ファンが必要な場合、別途対応となります。
※屋内設置タイプ

数

1本

一槽用
二槽用

※屋内設置タイプ

用

途

FLW-1

湯張りのみ

FLW-1AT

湯張り、あふれ

FLW-2

湯張りのみ

FLW-2AT

湯張り、あふれ工 場 給 湯システム

工 場 給 湯システム

077

二槽用

本

DT-500

モ ー タ ー バル ブ

モ ー タ ー バル ブ

一槽用

式

1本

電極棒は現場にて適当寸法に切断してご使用下さい。

型

型

D-500

※電極棒の長さは、D-500が50cm、D-1000が100cmとなります。

電極式水位制御盤

数

DT-1000

温 浴 アク セサリ ー

温 浴 アク セサリ ー

D-500

温 浴 アトラクション

温 浴 アトラクション

3極

1000mm←電極部

078