照明総合カタログ vol.3

32

屋内外対応 高天井照明＆投光器

口金E39対応LED照明
主要スペック
消費電力60/100/120/180W

演色性Ra70以上色温度*オーダー時ご選択可

2700-3200K(L), 4000-4500K(W)5000-5500K(N), 6000-6500K(D)対応電圧AC90 -305V（50/60Hz）

配光角度*オーダー時ご選択可

スタイリッシュで酸化しにくいアルマイト加工ボディを採用。
水銀灯250W相当

ST-T400060

9,600lm, 24pcs LED, 2.3kg

10/30/60/90/120°

使用環境温度-40～+60℃

定格寿命50,000時間

保証期間

5年間

末尾T＝クリアレンズ K＝乳白レンズ

レンズ配光角以外にも、モジュール毎に照射角度調整ができるため、ムダが少ない効率の良い配光が可能。また照明設置現場にレイアウト変更があった際にも、フレキシブルな角度調整で照射エリアの補正もできて便利。

水銀灯400W相当

ST-T400100

16,000lm, 48pcs LED, 2.8kg

クレーン対応LED照明
ST-T400060

水銀灯700W相当

ST-T400120

19,200lm, 48pcs LED, 3.4kg

ST-T400100

水銀灯1000W相当
末尾T＝クリアレンズ K＝乳白レンズ

ST-T400180

28,800lm, 72pcs LED, 4.3kg

ST-T400180

ST-T400120

上記モデル以外に野球場などで使用される大容量LEDの対応も可能です。
倉庫・工場・体育館・駐車場・屋外運動場・看板照明その他 水銀灯からの代替で、電気代を大幅に削減！

特殊環境向けLED照明

アルミニウム製冷却放熱フィン
1. 超軽量化
2. 高効率ヒートシンク
3. 多方向気流

ICE-60℃～20℃までの温度に対応

冷蔵冷凍低温倉庫専用LED
水銀灯400W相当 直付型

防爆水銀灯の置換えに最適

耐圧防爆構造LED照明器具

白熱灯200W相当 水銀灯250W/400W相当
直付/パイプ吊り/ブラケット吊り型等

LEDの眩しさ(グレア)を抑えた
乳白色レンズ採用 防眩モデル
ST-T400060N-MW
ST-T400120N-MW

SEHL

RED

ST-T400100N-MW
ST-T400180N-MW

100℃までの温度環境に対応

高温環境対応LED

水銀灯400W/700W/1000W相当
メタハラ700W相当
直付/投光器/アイボルト/クレーン対応型

水銀灯400W
ST-T400100

消費電力

定格寿命

光束低下率

点灯スピード

発熱量

演色性

水銀含有量

435W

12,000時間30%
2,000時間

5~10分

300~400℃

Ra45前後30mg

50,000時間

10%
2,000時間

100W

80~90℃

Ra70以上0mg

油煙が発生する環境で使用可能

オイルミスト対応LED

水銀灯400W/700W相当
直付/投光器/アイボルト/クレーン対応型

SEHL13
白熱灯200W相当

SEHL40水銀灯250W相当

SEHL80水銀灯400W相当

消費電力

13W

40W

80W

器具光束

1846lm4800lm

12400lm

器具質量

5.5kg

8.5kg

12.5kg

適用環境
OIL

瞬時タイプ

ゾーン1（第1類危険箇所）・ ゾーン2（第2類危険箇所）

防爆記号

EdⅡCT6Gb

適用使用温度-20℃～40℃

保護等級
取付バリエーション

直付/パイプ吊り/ブラケット吊りアーム取付/ポールスタンド取付

IP65
直付/パイプ吊り/ブラケット吊り

32

屋内外対応 高天井照明＆投光器

口金E39対応LED照明
主要スペック
消費電力60/100/120/180W

演色性Ra70以上色温度*オーダー時ご選択可

2700-3200K(L), 4000-4500K(W)5000-5500K(N), 6000-6500K(D)対応電圧AC90 -305V（50/60Hz）

配光角度*オーダー時ご選択可

スタイリッシュで酸化しにくいアルマイト加工ボディを採用。
水銀灯250W相当

ST-T400060

9,600lm, 24pcs LED, 2.3kg

10/30/60/90/120°

使用環境温度-40～+60℃

定格寿命50,000時間

保証期間

5年間

末尾T＝クリアレンズ K＝乳白レンズ

レンズ配光角以外にも、モジュール毎に照射角度調整ができるため、ムダが少ない効率の良い配光が可能。また照明設置現場にレイアウト変更があった際にも、フレキシブルな角度調整で照射エリアの補正もできて便利。

水銀灯400W相当

ST-T400100

16,000lm, 48pcs LED, 2.8kg

クレーン対応LED照明
ST-T400060

水銀灯700W相当

ST-T400120

19,200lm, 48pcs LED, 3.4kg

ST-T400100

水銀灯1000W相当
末尾T＝クリアレンズ K＝乳白レンズ

ST-T400180

28,800lm, 72pcs LED, 4.3kg

ST-T400180

ST-T400120

上記モデル以外に野球場などで使用される大容量LEDの対応も可能です。
倉庫・工場・体育館・駐車場・屋外運動場・看板照明その他 水銀灯からの代替で、電気代を大幅に削減！

特殊環境向けLED照明

アルミニウム製冷却放熱フィン
1. 超軽量化
2. 高効率ヒートシンク
3. 多方向気流

ICE-60℃～20℃までの温度に対応

冷蔵冷凍低温倉庫専用LED
水銀灯400W相当 直付型

防爆水銀灯の置換えに最適

耐圧防爆構造LED照明器具

白熱灯200W相当 水銀灯250W/400W相当
直付/パイプ吊り/ブラケット吊り型等

LEDの眩しさ(グレア)を抑えた
乳白色レンズ採用 防眩モデル
ST-T400060N-MW
ST-T400120N-MW

SEHL

RED

ST-T400100N-MW
ST-T400180N-MW

100℃までの温度環境に対応

高温環境対応LED

水銀灯400W/700W/1000W相当
メタハラ700W相当
直付/投光器/アイボルト/クレーン対応型

水銀灯400W
ST-T400100

消費電力

定格寿命

光束低下率

点灯スピード

発熱量

演色性

水銀含有量

435W

12,000時間30%
2,000時間

5~10分

300~400℃

Ra45前後30mg

50,000時間

10%
2,000時間

100W

80~90℃

Ra70以上0mg

油煙が発生する環境で使用可能

オイルミスト対応LED

水銀灯400W/700W相当
直付/投光器/アイボルト/クレーン対応型

SEHL13
白熱灯200W相当

SEHL40水銀灯250W相当SEHL80
水銀灯400W相当

消費電力

13W

40W

80W

器具光束

1846lm4800lm

12400lm

器具質量

5.5kg

8.5kg

12.5kg

適用環境
OIL

瞬時タイプ

ゾーン1（第1類危険箇所）・ ゾーン2（第2類危険箇所）

防爆記号

EdⅡCT6Gb

適用使用温度-20℃～40℃

保護等級
取付バリエーション

直付/パイプ吊り/ブラケット吊りアーム取付/ポールスタンド取付

IP65
直付/パイプ吊り/ブラケット吊り

54

LEDベースライト

直管形LEDライト

Hf32W 2灯用相当
蛍光灯器具からの置換えに最適な230mm幅逆富士型
新設にスッキリ省スペースのトラフ型
品名

型番

逆富士型
LEDベースライト
230mm幅ST-FV52034N230

逆富士型
LEDベースライト
160mm幅ST-FV52034N160（受注生産品）

1. 省エネ性能と導入価格を両立させた高バランスモデル
2. ノンフリッカーでムラのない均一な発光と安定した品質
3. ライトバー先端まで光るため、連結時の暗い箇所を排除4. CISPR15に適合
5. 落雷感電/回路短絡/過電流/過電圧の保護機能を搭載

トラフ型
LEDベースライト

ST-FT52034N

直管40W形 LEDライト

主要スペック

全光束：5200lm
消費電力：34W
色温度：5000K
演色性：Ra85
使用温度：-20~+40°
定格電圧：AC100~240V
保証期間：5年間

昼白色5000K

FLR+安定器
43W

40形LED
12W

直管形バリエーション

G13口金

演色性Ra80以上

電源内蔵

配光角200°光源寿命40,000時間【口金回転タイプ】
20形9Wモデル
LT8009AP0104
40形14Wモデル
LT8014AP0104
40形16Wモデル
LT8016AP0101
40形18Wモデル
LT8018AP0104
40形25Wモデル
LT8025BB0101
110形40Wモデル
LT8040BC01F01

電源内蔵のため、AC直結工事により既設の照明器具に取付け可能

定格電圧：AC100～220V 使用温度範囲：-20～+40℃ サイズ：直径25.5mm/長さ1,198mm

1日10時間ｘ300日稼動の場合およそ1年でイニシャルコストを回収！
全光束2000lm/片側給電/昼白色

コスパが魅力の人気モデル【両側給電タイプ】
20形9Wモデル

12W

ST-LED-20FN1100

40形16Wモデル

2000lmST-LED-40FN2000

上記以外にも全光束2500/4000/6900lmのスペック対応が可能です。

サークライン代替LED

NEW

1. 電力削減64%（丸形蛍光灯20W + 安定器との比較）
2. 放熱板を無くしスリム化・軽量化を実現
3. 20W形と30W形の2種類をラインナップ
4. 電源電圧はAC90V～242V に対応
5. 色温度は3000K(電球色)/5000K（昼白色）
6. 電源内蔵（AC直結工事が必要です）

品名
FCL20形代替え
FCL30形代替え

型番

Ra98高演色LED

1. 色再現性を高めたLEDランプ
2. 映像編集スタジオ、印刷工場、美術・博物館等に最適
3. 色温度 6500K/5000K/3000K
4. G13口金角度調整機能

消費電力

TLCL20-500810A
TLCL20-300810A
TLCL30-501012A
TLCL30-301012A

8W
10W

全光束

色温度

1,000lm

5000K

900lm

3000K

1,250lm

5000K

1,100lm

3000K

品名

色温度

型番

消費電力

40W形/昼光色（受注生産品）

6500K

TLSG40-652120HC

寸法

質量

40W形/昼白色

5000K

TLSG40-502120HC

直径205mm/管径30mm

170g

40W形/電球色（受注生産品）3000K

TLSG40-302120HC

直径225mm/管径30mm

185g

演色性：Ra 80、定格電圧：AC90～242V、使用温度範囲：－20～50℃、光源寿命：40,000時間、保証期間：3年間（使用時間：20時間未満/日）
付属品：G10q専用ソケット×1、ランプ支持バネ×1

全光束

演色性

2000lmRa98

21W
1900lm

口金口径

全長

質量30.6mm

1,198mm

330g

Ra95

使用温度範囲：－20～＋40℃、光源寿命：30,000時間、定格電圧：AC90～242V、保証期間：3年間（使用時間：20時間未満/日）

FPL/FHPコンパクト蛍光灯形LED
1. システム天井の器具交換不要

防水スリムベースライトLED ーLinekooolー
IP66

2. 病院、福祉施設、店舗照明に最適

1. 従来のベースライトにはない、スタイリシュなボディとIP66スペックを両立
2. 本製品1本で、およそ直管LED2本分に相当する明るさを実現

3. 電源内蔵（AC直結工事が必要です）

3. 直付け、吊下げが可能で、トンネル・店舗屋外・駐輪場・工場等におすすめ

4. 口金27.7mm、発光部25.0mmの薄型設計

サイズ

型番

全光束

消費電力

20W形

ST-LK22015N20C

2250lm

15W

40W形

ST-LK45030N40C

4500lm30W

配光角：200°、演色性：Ra80以上、色温度：5000K、電圧：AC100-240V、CISPR15適合
落雷感電保護、回路短絡保護、過電流保護、過電圧保護、連結仕様、保証：5年間5. CISPR11/15準拠
6. 5年間保証対応形

全長

FPL27
FHP23245mm

FPL36
FHP32410mm

FPL55
FHP45560mm

色温度

型番

5000K

TLP27-500810

3500K

TLP27-350810

5000K

TLP36-501418

3500K

TLP36-351418

5000K

TLP55-501924

3500K

TLP55-351924（受注生産品）

消費電力
8W
14W

全光束
1,000lm
950lm
1,800lm
1,720lm
2,400lm

19W

2,290lm

54

LEDベースライト

直管形LEDライト

Hf32W 2灯用相当
蛍光灯器具からの置換えに最適な230mm幅逆富士型
新設にスッキリ省スペースのトラフ型
品名

型番

逆富士型
LEDベースライト
230mm幅ST-FV52034N230

逆富士型
LEDベースライト
160mm幅ST-FV52034N160（受注生産品）

1. 省エネ性能と導入価格を両立させた高バランスモデル
2. ノンフリッカーでムラのない均一な発光と安定した品質
3. ライトバー先端まで光るため、連結時の暗い箇所を排除
4. CISPR15に適合
5. 落雷感電/回路短絡/過電流/過電圧の保護機能を搭載

トラフ型
LEDベースライト

ST-FT52034N

直管40W形 LEDライト

主要スペック

全光束：5200lm
消費電力：34W
色温度：5000K
演色性：Ra85
使用温度：-20~+40°
定格電圧：AC100~240V
保証期間：5年間

昼白色5000K

FLR+安定器
43W

40形LED
12W

直管形バリエーション

G13口金

演色性Ra80以上

電源内蔵

配光角200°光源寿命40,000時間【口金回転タイプ】
20形9Wモデル
LT8009AP0104
40形14Wモデル
LT8014AP0104
40形16Wモデル
LT8016AP0101
40形18Wモデル
LT8018AP0104
40形25Wモデル
LT8025BB0101
110形40Wモデル
LT8040BC01F01

電源内蔵のため、AC直結工事により既設の照明器具に取付け可能

定格電圧：AC100～220V 使用温度範囲：-20～+40℃ サイズ：直径25.5mm/長さ1,198mm

1日10時間ｘ300日稼動の場合およそ1年でイニシャルコストを回収！
全光束2000lm/片側給電/昼白色

コスパが魅力の人気モデル【両側給電タイプ】
20形9Wモデル

12W

ST-LED-20FN1100

40形16Wモデル

2000lmST-LED-40FN2000

上記以外にも全光束2500/4000/6900lmのスペック対応が可能です。

サークライン代替LED

NEW

1. 電力削減64%（丸形蛍光灯20W + 安定器との比較）
2. 放熱板を無くしスリム化・軽量化を実現
3. 20W形と30W形の2種類をラインナップ
4. 電源電圧はAC90V～242V に対応
5. 色温度は3000K(電球色)/5000K（昼白色）
6. 電源内蔵（AC直結工事が必要です）

品名
FCL20形代替え
FCL30形代替え

型番Ra98高演色LED

1. 色再現性を高めたLEDランプ
2. 映像編集スタジオ、印刷工場、美術・博物館等に最適
3. 色温度 6500K/5000K/3000K
4. G13口金角度調整機能

消費電力

TLCL20-500810A
TLCL20-300810A
TLCL30-501012A
TLCL30-301012A

8W
10W

全光束

色温度

1,000lm

5000K

900lm

3000K

1,250lm

5000K

1,100lm

3000K

品名

色温度

型番

消費電力

40W形/昼光色（受注生産品）

6500K

TLSG40-652120HC

寸法

質量

40W形/昼白色

5000K

TLSG40-502120HC

直径205mm/管径30mm

170g

40W形/電球色（受注生産品）3000K

TLSG40-302120HC

直径225mm/管径30mm

185g

演色性：Ra 80、定格電圧：AC90～242V、使用温度範囲：－20～50℃、光源寿命：40,000時間、保証期間：3年間（使用時間：20時間未満/日）
付属品：G10q専用ソケット×1、ランプ支持バネ×1

全光束

演色性

2000lmRa98

21W
1900lm

口金口径

全長

質量30.6mm

1,198mm

330g

Ra95

使用温度範囲：－20～＋40℃、光源寿命：30,000時間、定格電圧：AC90～242V、保証期間：3年間（使用時間：20時間未満/日）

FPL/FHPコンパクト蛍光灯形LED
1. システム天井の器具交換不要

防水スリムベースライトLED ーLinekooolー
IP66

2. 病院、福祉施設、店舗照明に最適

1. 従来のベースライトにはない、スタイリシュなボディとIP66スペックを両立
2. 本製品1本で、およそ直管LED2本分に相当する明るさを実現

3. 電源内蔵（AC直結工事が必要です）

3. 直付け、吊下げが可能で、トンネル・店舗屋外・駐輪場・工場等におすすめ

4. 口金27.7mm、発光部25.0mmの薄型設計

サイズ

型番

全光束

消費電力

20W形

ST-LK22015N20C

2250lm

15W

40W形

ST-LK45030N40C

4500lm30W

配光角：200°、演色性：Ra80以上、色温度：5000K、電圧：AC100-240V、CISPR15適合
落雷感電保護、回路短絡保護、過電流保護、過電圧保護、連結仕様、保証：5年間

5. CISPR11/15準拠
6. 5年間保証

対応形

全長

FPL27
FHP23245mm

FPL36
FHP32410mm

FPL55
FHP45560mm

色温度

型番

5000K

TLP27-500810

3500K

TLP27-350810

5000K

TLP36-501418

3500K

TLP36-351418

5000K

TLP55-501924

3500K

TLP55-351924（受注生産品）

消費電力
8W
14W

全光束
1,000lm
950lm
1,800lm
1,720lm
2,400lm

19W

2,290lm

76

冷陰極ランプ

圧倒的な支持とリピート率で100万本を突破！

無電極ランプNEW

青・緑・赤からなる三波長の光源は、LEDのブルーライトとは異なり色の再現性が非常に高く、視環境に優れた自然な光を照射します。

採用の理由

1. 既存器具はそのままで簡単工事

ST-S40C-BN
40W形/昼白色
片側給電

2. 蛍光管の4倍長持ちメンテナンスを軽減
3. 三波長の光で肌の色もより正確に再現

1900lm/27W

ST-S20C-N

4. 青色LEDよりキレイな白色を表現

20W形/昼白色
片側給電
850lm/14W

5. ブルーライトの放射が少なく目に優しい6. 均一な明るさとチラツキない光の快適性

ST-110C-BNV

7. 老朽化した安定器による高負荷を解消
8. 蛍光管大手メーカーが2019年に生産終了
9. 病院･学校･事務所等で100万本の採用実績

年間電気代約40%削減

年間CO2排出量約40%削減

光源寿命

約40,000
時間

110W形/昼白色
両側給電5100lm/62W

定格寿命
約10年

光の質で安全性も確保。良好な視環境で作業効率を向上させる照明。
主な用途
特徴

冷陰極蛍光管＝CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamp)を用いた、LEDとは異なる省エネ照明です。
アーク保護回路=配線部・溶接部等の部品不良に伴う、放電による発火を防ぐ保護回路が内蔵されております。万が一、製品内部において放電が発生した場合に、当該保護回路が電流の乱れを検知してインバーターへの通電を停止する仕様となっております。
温度保護回路＝製品内部の温度異常を感知する保護回路が搭載されております。誤った配線処理など何らかの原因により想定以上の温度上昇が見られた際、当該保護回路が働きインバーターへの通電を停止する仕様となっております。

バイタライト1. 寿命が10万時間と非常に長く、ランプ交換コストを大幅に削減
2. 消費電力は、水銀灯の約50～65％削減
3. LEDのような濃い影を作らず、自然な光で目が疲れにくい穏やかな光
4. 全指向性のため空間全体が明るくなり、高天井用照明として最適
5. 天井吊下げ/天井直付け/壁面取付けに対応

型番

ALS023-120/P

ALS023-150/P ALS023-200/P ALS023-250/P

全光束（ml）

10800

13500

18000

22500

27000

消費電力（W）

120150200250300

入力電圧 ・ 周波数
定格電流（A）

0.75

1.00

1.25

5000K（標準品）

微妙な色の違いを選別できる自然光に最も近い光

定格寿命

10万時間（電子部品からの算出値）

演色性

Ra≧80

使用環境温度（℃）-25～+60（放熱が阻害されない条件下）

長寿命でメンテナンスの手間、コストを削減
従来の蛍光管から工事不要で交換が可能

重量（kg）

型番

0.60

色温度

ユニークなネジレ加工を施したツイスト管

3826EX-LS

3777

1301

消費電力

40W

18W

32W

サイズ

Φ32.5×1198mm

Φ32.5×580mm

Φ25.5×1198mm

全光束2200lm850lm

2100lm

平均寿命

24000時間

20000時間

点灯方式

ラピッド/グロー兼用

グロースタート

24000時間
高周波点灯専用
Hfインバーター

色温度

5500K

演色性

Ra94

口金

G13

7.58

防塵 ・ 防水

IP43

カバー種類

ポリカーボネート

無電極防爆灯

ALS023-300/P

AC200V（±10%以内）・ 50/60Hz

バイタライトの特徴
ストレスを和らげる、まぶしさのない目に優しい光

バイタライトとは？
一般の蛍光灯ランプとは全く違い、自然光の成分に出来るだけ接近するよう特別に設計された蛍光ランプです。中近紫外線から可視光線にかけて、CIE（国際照明委員会）が標準化した平均正午の自然光（色温度：5500K,CIE昼光）の分光分布に近似するよう設計されています。自然光に近い光環境を、屋内のどんな場所にも容易に再現することをねらいとした"フルスペクトル"蛍光ランプです。

外形寸法

工場、倉庫、体育館、スポーツ施設、印刷工程現場、品質検査ライン

1.50

9.3

76

冷陰極ランプ

圧倒的な支持とリピート率で100万本を突破！

無電極ランプNEW

青・緑・赤からなる三波長の光源は、LEDのブルーライトとは異なり色の再現性が非常に高く、視環境に優れた自然な光を照射します。

採用の理由

1. 既存器具はそのままで簡単工事

ST-S40C-BN
40W形/昼白色
片側給電

2. 蛍光管の4倍長持ちメンテナンスを軽減
3. 三波長の光で肌の色もより正確に再現

1900lm/27W

ST-S20C-N

4. 青色LEDよりキレイな白色を表現

20W形/昼白色
片側給電
850lm/14W

5. ブルーライトの放射が少なく目に優しい6. 均一な明るさとチラツキない光の快適性

ST-110C-BNV

7. 老朽化した安定器による高負荷を解消
8. 蛍光管大手メーカーが2019年に生産終了
9. 病院･学校･事務所等で100万本の採用実績

年間電気代約40%削減

年間CO2排出量約40%削減

光源寿命

約40,000
時間

110W形/昼白色
両側給電5100lm/62W

定格寿命
約10年

光の質で安全性も確保。良好な視環境で作業効率を向上させる照明。
主な用途
特徴

冷陰極蛍光管＝CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamp)を用いた、LEDとは異なる省エネ照明です。
アーク保護回路=配線部・溶接部等の部品不良に伴う、放電による発火を防ぐ保護回路が内蔵されております。万が一、製品内部において放電が発生した場合に、当該保護回路が電流の乱れを検知してインバーターへの通電を停止する仕様となっております。
温度保護回路＝製品内部の温度異常を感知する保護回路が搭載されております。誤った配線処理など何らかの原因により想定以上の温度上昇が見られた際、当該保護回路が働きインバーターへの通電を停止する仕様となっております。

バイタライト1. 寿命が10万時間と非常に長く、ランプ交換コストを大幅に削減
2. 消費電力は、水銀灯の約50～65％削減
3. LEDのような濃い影を作らず、自然な光で目が疲れにくい穏やかな光
4. 全指向性のため空間全体が明るくなり、高天井用照明として最適
5. 天井吊下げ/天井直付け/壁面取付けに対応

型番

ALS023-120/P

ALS023-150/P ALS023-200/P ALS023-250/P

全光束（ml）

10800

13500

18000

22500

27000

消費電力（W）

120150200250300

入力電圧 ・ 周波数
定格電流（A）

0.75

1.00

1.25

5000K（標準品）

微妙な色の違いを選別できる自然光に最も近い光

定格寿命

10万時間（電子部品からの算出値）

演色性

Ra≧80

使用環境温度（℃）-25～+60（放熱が阻害されない条件下）

長寿命でメンテナンスの手間、コストを削減
従来の蛍光管から工事不要で交換が可能

重量（kg）

型番0.60色温度

ユニークなネジレ加工を施したツイスト管

3826EX-LS

3777

1301

消費電力

40W

18W

32W

サイズ

Φ32.5×1198mm

Φ32.5×580mm

Φ25.5×1198mm

全光束2200lm850lm

2100lm

平均寿命

24000時間

20000時間

点灯方式

ラピッド/グロー兼用

グロースタート

24000時間
高周波点灯専用
Hfインバーター

色温度

5500K

演色性

Ra94

口金

G13

7.58

防塵 ・ 防水

IP43

カバー種類

ポリカーボネート

無電極防爆灯

ALS023-300/P

AC200V（±10%以内）・ 50/60Hz

バイタライトの特徴
ストレスを和らげる、まぶしさのない目に優しい光

バイタライトとは？
一般の蛍光灯ランプとは全く違い、自然光の成分に出来るだけ接近するよう特別に設計された蛍光ランプです。中近紫外線から可視光線にかけて、CIE（国際照明委員会）が標準化した平均正午の自然光（色温度：5500K,CIE昼光）の分光分布に近似するよう設計されています。自然光に近い光環境を、屋内のどんな場所にも容易に再現することをねらいとした"フルスペクトル"蛍光ランプです。

外形寸法

工場、倉庫、体育館、スポーツ施設、印刷工程現場、品質検査ライン

1.50

9.3

NEW

屋内外対応 高天井照明
ボディにはメンテナンスを軽減するナノコーティングを採用。

倉庫、工業施設、展示場、体育館、ショッピングモール
ガソリンスタンド、公共エリアなどに最適

水銀灯200W相当

水銀灯250W相当

ST-HALO050

ST-HALO080

水銀灯400W相当

水銀灯700W相当

ST-HALO100

ST-HALO150

水銀灯1000W相当

メタハラ1000W相当

ST-HALO200

ST-HALO240

8,000lm, 3.2kg

16,000lm, 3.8kg

32,000lm, 5.6kg

12,800lm, 3.6kg

24,000lm, 3.8kg

38,400lm, 3.8kg

寸法

ST-HALO050
ST-HALO080
ST-HALO100
ST-HALO150
ST-HALO200
ST-HALO240

シーリングライト並みの薄さが個性的なソリッドで無駄のない美しいデザイン、しかも電源内蔵吊下設置

主要スペック
吊下フック付属IP66ウォータープルーフ

消費電力50/80/100/150/200/240W

演色性Ra70以上（オプションRa80以上）

チェーン別売色温度*オーダー時ご選択可
直付設置
透過率94%

直付け金具別売

対応電圧
配光角度*オーダー時ご選択可

超薄型ボディによる、天井からの出っ張りを最小限に抑えた設置も可能
疎水性表面

2700-3200K(L)4000-4500K(W)5000-5500K(N)6000-6500K(D)AC100 -240V（50/60Hz）
60/90/120°

使用環境温度-40～+55℃

定格寿命50,000時間

保証期間5年間神洲通商株式会社について【創立】2000年9月19日 【資本金】6,000万円 【事業内容】①鉄・非鉄・金属加工製品の輸出入販売 ②各種省エネ照明の販売③海外事業の計画・市場調査 【事業所】大阪物流センター枚方工場、仙台事務所、福岡事務所、寧波神洲通商貿易有限公司
販売代理店

このカタログの記載情報は予告なく変更する場合がございます。

2019年10月発行