様式−３

名 称

新技術調査表（１）

登録番号1701020

Ｇパイプ（ＳＧ仕様）

作成年月日

2018年 3月 28日

副題 耐電圧かつ丈夫で軽量のＦＲＰ製足場用パイプ分①共 通 ２道 路
野 ３公 園 ４河 川
５海 岸 ６砂 防７その他
開発会社
提案会社兼問い合せ先

開発者
等

①材 料
区 ２工 法３製 品
分 ４機 械５その他

更新年月日

年

月日

開発年月日

年

月日

大 分 類

特共通資材記項目

耐久性：紫外線による劣化率14年10％以下 重量寸法：Φ50ｍｍ、1.36ｋｇ/ｍ、□60ｍｍ、2.21ｋｇ/ｍ

会社等名 元日マテール 株式会社

担当部署

営業部

担当者名 橋本 充雅

ＴＥＬ0466-41-0551

会社等名 菅機械工業 株式会社

担当部署

東京支店 営業２部

ＴＥＬ03-5296-0551

ＦＡＸ03-5296-0550

担当者名 山本 浩二
住〒101-0042

所 東京都千代田区神田東松下町13

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

http://www.suga-kikai.co.jp/

e-mailkoji.yamamoto@suga-kikai.co.jp【概 要】
Ｇパイプ（ＳＧ仕様）は、絶縁性を必要とする鉄道跨線橋（写真-①）や送電設備などの仮設工事に使用できる、丈夫で軽量で錆びないＦＲＰ製の足場パイプである。
【特 徴】
１．
２．
３．
４．
５．
６．
７．

７５，０００Ｖに耐えうる絶縁性能を保持。
足場として使用できる強度を保有。
鉄製単管パイプの半分の重量
足場、型枠解体時に極端に耳障りな金属音が出ない（従来技術と比較して接触音が静か）
温度変化に強くマイナス３０℃〜８０℃まで耐えうることができる（使用可能環境）
ＦＲＰ製（ガラス強化プラスチック製）の為、水に濡れても錆びず、塩害にも強いオレンジ・黄色を使用することにより現場の注意喚起を促す（写真-② 参照）

橋下のオレンジ色パイプが該当品（写真-①）【跨線橋現場写真】（写真-①）【跨線橋現場写真】（写真-②）【仮設FRPﾊﾟｲﾌﾟ写真】

新技術調査表（２）特00021840件
件
件
件

東京都
（内訳）

実績件数

東
京
都：
国 土 交 通 省：
その他公共機関：民間：

建 設 局：
都市整備局：
港 湾 局：

0 件
0 件
0 件

水 道 局： 0
下 水 道 局： 0
交 通 局： 0
そ の 他： 0件
件
件
件

許１有り

２出願中

３出願予定

④無し

（番号：）

実用新案

１有り

２出願中

３出願予定

④無し

（番号：）

評価・証明

１技術審査（番号：・証明年月日（） ２民間開発建設技術（番号：）・証明年月日（・証明機関
（３新技術情報提供システム[NETIS] ４その他（意匠登録、静岡県新技術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ（番号：登録年月日：）））））① 安全・安心２環 境 ３ゆとりと福祉④コスト縮減・生産性の向上⑤公共工事の品質確保・向上
６リサイクル７景観ｷｰﾜｰﾄﾞ
自由記入 絶縁性、軽量化① 省人化 ２省力化 ③作業効率向上 ４施工精度向上 ５耐久性向上 ⑥安全性向上
開発目標 ⑦ 作業環境の向上 ⑧周辺環境への影響抑制 ９地球環境への影響抑制（選 択） 10. 省資源・省エネルギー 11. 出来ばえの向上 12. リサイクル性向上 13. その他

従来との比較

従来の材料名・工法名：鉄製単管パイプを用いた足場工法
１ 工
程【①短縮（ 40％）２同程度 ３増加（％）】（２ 省 人 化【①向上（ 50％）２同程度 ３低下（％）】（３ 経 済 性【１向上（％）２同程度 ③低下（ 49％）】（４ 施工管理【１向 上②同程度 ３低下】（
５ 安 全 性【①向 上２同程度 ３低下】（
６ 施 工 性【①向 上２同程度 ３低下】（
７ 環
境【１向 上②同程度 ３低下】（
８ 汎 用 性【１向 上②同程度 ３低下】（９ 品
質【１向 上②同程度 ３低下】（10 そ の 他（【歩掛り表】軽量化による工程短縮）
軽量化による作業効率増）
材料費は従来工法よりｺｽﾄUP ）軽量化による落下時損傷減軽量化による作業効率増）））））））

標準 ・ 暫定（リースの為、歩掛りなし）

経済性【施工単価等】 出典：「国土交通省 公共工事設計単価」(但し、工事費に関して)
・設計条件→吊足場面積1,000ｍ2（20ｍ☓50ｍ）/日（材料：1,800ｍ）、跨線橋（地上20ｍの吊足場工事）、使用期間180日間とする。昼間工事とする。
直接工事費（1,000ｍ2当り）
従来工法
新規工法
比較項目
単 位効 果鉄製足場使用Gﾊﾟｲﾌﾟ使用
工 程日／1000ｍ2
5340％
省人化
人日／1000ｍ2
8450％
材料費円／1000ｍ2
828,000
2,075,000-60％
工事費円／1000ｍ2144,62472,31250％
その他円／1000ｍ2
160,000
80,00050％
材工共円／箇所
1,132,624
2,227,312-49％【施工上・使用上の留意点】
・Ｇパイプ（ＳＧ仕様）の足場としての許容荷重は２２５ｋｇｆです。
使用される場合、足場のスパンはL=1200ｍｍ以内にてご使用ください。
・仮設構造計算を要する場合は、ご注意願います。

新技術調査表（３）１．

７５，０００Ｖに耐えうる絶縁性能を保持

鉄道跨線橋の仮設工事に於いて高圧電線接触等による感電事故の防止になる為耐電試験を実施し下記試験数値を確認いたしました●現場耐電試験 (写真-③)
1.試験目的：商品耐電性の確認
2.試験方法：商品の両端に金属箔を巻き付け電流を流す(JIS規格 C4510)
C4510は絶縁棒の規格であり、「30cm/75KV」と同じ基準で試験を行った。
3.試験機関および試験日：東京都立産業技術研究ｾﾝﾀｰ内 2013年4月3日
4.試験結果：75KVの電圧を5分間流し続けた結果、耐電圧は異常なし、漏れ電流は20μAであることで絶縁性能を確認できた。
金属箔（銀色部分）

FRPﾊﾟｲﾌﾟ（ｵﾚﾝｼﾞ色ﾊﾟｲﾌﾟ）

検 査・試験データ等（写真-③）「耐電試験時の様子」
２.

（写真-④）「曲げ試験時の様子」

足場として使用できる強度を保有
曲げ試験を実施し下記試験数値を確認いたしました●現場曲げ試験(表-①) （写真-④）
1.試験目的：商品強度の確認
2.試験方法：箱型圧縮試験機による3点曲げ試験
下部支点間距離は1200mm、荷重面は半径450mmの木製治具、平均変形速度毎分10.0mmで破壊するまで力を加え、最大荷重、曲げ強さ、見かけの曲げヤング係数を求めた。
3.試験機関および試験日：静岡県工業技術研究所内2014年4月22日

4.試験結果および評価：曲げ強度1588.0Mpa。（支点間距離1200mm）（表−①） 「箱型圧縮試験機による曲げ試験結果」
試料名 Ｃ−１（最小値の試料）を参照願います。
※試験結果より支店間距離1200mmの場合 許容荷重２２５ｋｇｆが求められ足場材としての強度を保持していると判断される。
・橋梁及び道路立体交差の整備・補修事業
建 設 局 ・都内全エリア対応可能（特に多摩方面、山間部、島しょ部は軽く錆びにくいことにより、事業への 特長を活かすことができる）
適 用 性

新技術調査表（４）（表-①） 箱型圧縮試験機による曲げ試験結果
スパン（mm）

試料名
Ｃ−１
Ｃ−２
Ｃ−３

３．

外径(mm）

1200
1200
1200

50.0
50.0
50.0

内径（mm）
40.0
40.0
40.0

断面２次モーメント（mm4）
181132
181132
181132

見かけの曲げ強さ 曲げヤン（Mｐａ） グ係数
（Gpa）
9588
1588.034.5
9790
1621.534.7
10032
1661.5
34.8

最大荷重
（Ｎ）

鉄製単管パイプの半分の重量
搬出入コストを削減できるとともに作業性効率も上がる
鉄製単管パイプの1/2のコストで搬入出ができる

４.

足場、型枠解体時に極端に耳障りな金属音が出ない（従来技術と比べて音が静か）
夜間工事に於ける組立時・解体時の接触音の低減が近隣への配慮となる
音圧試験を実施し下記試験数値を確認いたしました●現場音圧試験(表-②)
1.試験目的：音圧性能軽減の確認
2.試験方法：鉄製単管パイプとＦＲＰパイプを双方２ｍの高さから落下させ音圧レベルを測定
3.試験機関および試験日：東京都立産業技術研究ｾﾝﾀｰ内 2015年6月12日
4.試験結果および評価：鉄製単管パイプと比較して最大13.4dbの差が見受けられ、騒音レベルとしても低い値が得られた（表-②） 音圧レベル測定結果

落下高さ2m５．

試験品
単発騒音暴露レベル
（dB）
受け側
落下側
鉄製単管パイプ
鉄製単管パイプ
101.3
鉄製単管パイプ
Ｇパイプ（ＳＧ仕様）
93.5
Ｇパイプ（ＳＧ仕様） 鉄製単管パイプ
99.0
Ｇパイプ（ＳＧ仕様） Ｇパイプ（ＳＧ仕様）
87.9

温度変化に強くマイナス３０℃〜８０℃まで耐えうることができる(使用可能環境)
ＦＲＰパイプは熱の伝導率が低いため鉄製単管パイプのように夏場の工事に熱くなったり冬場の工事で冷たくなったりしない作業者に優しいパイプです。

６．

ＦＲＰ製（ガラス強化プラスチック製）の為、水に濡れても錆びず、塩害にも強いＦＲＰ製（ガラス強化性プラスチック製）の為、鉄製単管パイプと違い水に濡れても錆びず、塩害に強い （ＦＲＰパイプは錆びません）
社団法人 強化プラスチック協会 「だれでも使える ＦＲＰ ―ＦＲＰ入門−」参照

７．

オレンジ・黄色を使用することにより現場の注意喚起を促す
要望に応じてカラフルで目立つ着色で製造することが基本可能です新技術調査表（５）《実績表》

局 名

事務所名

工 事 件 名施 工 期 間CORINS 登録 №

工 事 件 名施 工 期 間CORINS 登録 №

該当なし

東 京 都 に おけ る 施 工 実 績【評価等がある場合、その内容】

発注者

東京都以外の施工実績（国土交通省・地方自治体・民間等）

東日本旅客鉄道株式会社

相馬中野こ線橋新設工事 2016/11

焼津市土地計画課

H28 (仮称)大井川防災広 2016/06
場水路付替工事(第3工区)

国土交通省 中部地方極清
水港港湾事務所 御前崎港 H27 御前崎港防波堤(東)2015/04
事務所
消波工事

他56件

【評価等がある場合、その内容】

4028506421

4022664077