2011.3.24．08：00 現在
東北地方太平洋沖地震への原子力発電所の対応
１．地震直後の原子力発電所への影響（１）東京電力㈱福島第一原子力発電所
1～3 号機：地震により自動停止（1 号機：46 万 kW、2～3 号機：78.4 万 kW）
4～6 号機：定期検査のため停止中（4～5 号機：78.4 万 kW、6 号機：110 万 kW）（２）東京電力㈱福島第二原子力発電所
1～4 号機：地震により自動停止（1～4 号機：110 万 kW）（３）東北電力㈱女川原子力発電所
1～3 号機：地震により自動停止（1 号機：52.4 万 kW、2～3 号機：82.5 万 kW）（加速度：567.5 ｶﾞﾙ）
（４）東北電力㈱東通原子力発電所
1 号機：定期検査のため停止中（1 号機：110 万 kW）（加速度：17 ｶﾞﾙ）（５）日本原子力発電㈱東海第二原子力発電所
地震により自動停止（110 万 kW）
２．地震後の原子力発電所の対応（時刻等；出典「官邸及び東電プレス情報」）（１）東京電力㈱福島第一原子力発電所
3 月 11 日（金）14：46 福島第一原子力発電所 1～3 号機は、地震発生により自動停止。
15：42 原子力災害特別措置法第 10 条報告事象と判断（１F1～3 号機）（外部電源の喪失後、非常用ＤＧが自動起動したが故障により全交流電源が喪失状態のため）15：45 オイルタンクが津波により流出（官邸情報）
16：36 原子力災害特別措置法第 15 条報告事象と判断（１F1、2 号機）（1、2 号機の注水流量の確認ができないため、念のため（非常用炉心冷却装置注入不能）に該当すると判断）
19：03 緊急事態宣言（1Ｆ１，２号機の水位が確認できないことから、原子炉冷却水の喪失が発生しているとみなして緊急事態宣言）
20：50 福島県対策本部：福島第一原子力発電所の半径２ｋｍの住人に避難指示をだした。（２ｋｍ以内の住人は 1864 人）
21：23 国：原子力災害特別措置法第 15 条第 3 項により、福島第一原子力発電所の半径3ｋｍ圏内の住人に対する避難指示。半径 10ｋｍ圏内の住人に対する屋内退避指示。

1

3 月 12 日（土）00：49 福島第一原子力発電所 1 号機原子力災害特別措置法第 15 条報告事象と判断（「格納容器圧力異常上昇」に該当と判断）
05：44 総理が、福島第一原子力発電所の 10Ｋｍ圏内に対する避難指示。
06：50 保安院が、原子炉等規制法第 64 条第 3 項の規定に基づき、福島第一原子力発電所 1 号機および 2 号機の原子炉格納容器内の圧力抑制を命じた
15：36 頃 直下型の大きな揺れが発生し、1 号機で大きな音を確認（1 号機の原子炉建屋最上階部分の外壁が喪失）
16：17 福島第一原子力発電所の放射線量の値が制限値（500μSv/h）を超えたため 15条報告事象と判断（ＭＰ４付近）
18：25 総理が、福島第一原子力発電所から半径 20ｋｍ圏内の住人に対する避難指示
20：05 保安院が、原子炉等規制法第 64 条第 3 項の規定に基づき、福島第一原子力発電所 1 号機の海水注入等を命じた。
20：20 福島第一原子力発電所 1 号機の海水およびホウ酸注入を開始
3 月 13 日（日）05：10 原子力災害特別措置法第 15 条報告事象と判断（１F3 号機）（3 号機の全注水機能を喪失（非常用炉心冷却装置注入不能）のため）
08：56 福島第一原子力発電所原子力災害特別措置法第 15 条報告事象と判断（MP4）（発電所境界の放射線量が制限値（500μSv/h）を超えたため）
09：08 福島第一原子力発電所 3 号機の圧力抑制および真水注入を開始
09：20 福島第一原子力発電所 3 号機のベントを成功（ベント弁の操作を行い、8 時 41 分に圧力を降下させる措置を完了）
09：25 福島第一原子力発電所 3 号機のホウ酸注入を開始
09：30 総理が、原子力災害特別措置法に基づき、放射能除染スクリーニングの内容について指示
13：12 福島第一原子力発電所 3 号機の注水を真水から海水に切り替え
14：15 福島第一原子力発電所原子力災害特別措置法第 15 条報告事象と判断（MP4）（発電所境界の放射線量が制限値（500μSv/h）を超えたため）
3 月 14 日（月）01：10 福島第一原子力発電所 1 号機および 3 号機の海水注入を停止
03：20 福島第一原子力発電所 3 号機圧力容器の注水を再度継続
03：50 福島第一原子力発電所原子力災害特別措置法第 15 条報告事象と判断（MP６付近）（敷地境界放射線量異常上昇のため）
04：15 福島第一原子力発電所原子力災害特別措置法第 15 条報告事象と判断（MP２付近）（敷地境界放射線量異常上昇のため）
06：10 福島第一原子力発電所 3 号機ドライウェル圧力 460ＫPａ（設計上の最高使用圧力：427KPａ）程度まで上昇
06：50 福島第一原子力発電所 3 号機格納容器圧力が 530KＰａまで上昇
2

07：44 福島第一原子力発電所 3 号機原子力災害特別措置法第 15 条報告事象と判断（格納容器圧力異常のため）
09：05 福島第一原子力発電所 3 号機格納容器圧力は緩やかに低下し 490ＫPa
09：27 福島第一原子力発電所原子力災害特別措置法第 15 条報告事象と判断（MP3）（発電所境界の放射線量が制限値（500μSv/h）を超えたため）
09：37 福島第一原子力発電所原子力災害特別措置法第 15 条報告事象と判断（発電所正門付近）（敷地境界放射線量上昇が発生したため）
11：01 福島第一原子力発電所 3 号機爆発発生
13：25 福島第一原子力発電所 2 号機原子力災害特別措置法第 15 条報告事象と判断（原子炉冷却機能喪失したため）
18：22 福島第一原子力発電所 2 号機原子炉水位-3700mm に到達。燃料全体露出と判断
3 月 15 日（火）06：10 福島第一原子力発電所 2 号機圧力抑制室付近で異音が発生し、同室内圧力が低下、同室で何らかの異常が発生
06：14 福島第一原子力発電所 4 号機音がして壁に穴が開いた
福島第一原子力発電所 3 号機煙が出ている
06：51 福島第一原子力発電所原子力災害特別措置法第 15 条報告事象と判断（発電所正門付近）（敷地境界放射線量異常上昇のため）
06：56 福島第一原子力発電所 4 号機建屋の上が変形した模様
08：11 福島第一原子力発電所原子力災害特別措置法第 15 条報告事象と判断（発電所正門付近）（敷地境界放射線量異常上昇のため）
08：25 福島第一原子力発電所 2 号機建屋 5 階付近から白い煙を確認
09：38 福島第一原子力発電所 4 号機原子炉建屋 3 階北西付近より火災発生を確認し、消防へ通報
10:：01 福島第一原子力発電所 4 号機の消火について経済産業省から米軍に依頼
10：22 福島第一原子力発電所 2 号機と 3 号機の間で 30mSV/h、3 号機周辺 400 mSV/h
4 号機周辺 100 mSV/h
10：59 福島第一原子力発電所オフサイトセンターに対し、退避命令発出11：26 福島第一原子力発電所オフサイトセンター、福島県庁に退避完了
12：29 福島第一原子力発電所４号機の鎮火を確認（中に入れないので外から確認）
16：17 福島第一原子力発電所原子力災害特別措置法第 15 条報告事象と判断（発電所正門付近）（敷地境界放射線量異常上昇のため）
23：05 福島第一原子力発電所原子力災害特別措置法第 15 条報告事象と判断（発電所正門付近）（敷地境界放射線量異常上昇のため）
3 月 16 日（水）5：45 福島第一原子力発電所 4 号機原子炉建屋 3 階北西付近より火災発生を確認
6：20 福島第一原子力発電所 4 号機火災を東電から地域消防に通報
3

7：26 福島第一原子力発電所 4 号機火災につき、炎および煙は確認されていない。自然鎮火したものと推定
8：37 福島第一原子力発電所 3 号機、白煙が大きく噴出
11：14 福島第一原子力発電所 3 号機白煙はプールからの蒸発量が多いものと推定
3 月 17 日（木）9：48 福島第一原子力発電所 3 号機陸自ヘリによる放水（4 回）実施（～10：00）
19：05 福島第一原子力発電所 3 号機警察放水車による放水(1 回)実施（～19：22）
19：35 福島第一原子力発電所 3 号機自衛隊消防車による放水（5 回）実施（～20：09）（放水前後の放射線量（3,630⇒3,586μSv/h））
3 月 18 日（金）10：00 使用済燃料共用プールの満水（温度：55℃）確認。また、乾式キャスク建屋の外観目視点検の実施結果、異常なし
13：30 福島第一原子力発電所 5 号機屋上孔開け作業終了
14：00 頃 福島第一原子力発電所 3 号機自衛隊消防車による放水（7 回）実施（～14：38）
14：42 福島第一原子力発電所 3 号機米軍高圧放水車を使用した東電による放水（1 回）実施（～14：45）
17：00 福島第一原子力発電所 6 号機屋上孔開け作業終了
17：50 福島第一、第二原子力発電所事故について原子力安全・保安院がＩＮＥＳ（国際原子力・放射線事象評価尺度）の暫定評価結果発表
・ 1,2，3 号機：評価レベル 5（広範囲な影響を伴う事故）
・ 4 号機：評価レベル 3（重大な異常事象）
3 月 19 日（土）00：30 福島第一原子力発電所 3 号機緊急消防援助隊消防車による連続放水実施（～00：50）
05：00 福島第一原子力発電所 5 号機 RHR ポンプ（C）運転再開による使用済み燃料プー
ル冷却開始
07：42 福島第一原子力発電所 6 号機非常用ディーゼル発電機２台運転可能になり、5,6号機で非常用ディーゼル発電機による電源を確保
08：58 原子力災害特別措置法第 15 条報告事象と判断（発電所西門付近）（敷地境界放射線量異常上昇のため）
09：15 福島第一原子力発電所 5，6 号機原子炉建屋屋根部に水素ガス滞留防止穴あけ（3 箇所）完了
14：05 福島第一原子力発電所 3 号機緊急消防援助隊消防車による連続放水実施（～20日 03：40）放水前後の放射線量（3,417⇒2,758μSv/h）
18：30 福島第一原子力発電所 5 号機使用済燃料プール温度低下
68.8℃（19 日 06：00）⇒48.1℃（18：00）
22：14 福島第一原子力発電所 6 号機 RHR ポンプ（C）運転再開による使用済み燃料プール冷却開始
43 月 20 日（日）03：00 福島第一原子力発電所 6 号機使用済燃料プール温度低下
67.5℃（19 日 23：00）⇒52.0℃（03：00）
08：00 福島第一原子力発電所 3 号機炉内温度が三百数十度、炉圧が高くなっている（原子炉の通常運転中：280～290℃）
08：20 福島第一原子力発電所 4 号機自衛隊消防車（10 台）による放水（約 81 トン）実施（～09：29）
14：30 福島第一原子力発電所 5 号機冷温停止状態（炉水 100℃未満）
15：08 福島第一原子力発電所 2 号機東電消防車による注水（約 40 トン）実施（～17：20）
18：22 福島第一原子力発電所 4 号機自衛隊消防車（10 台）による放水（約 81 トン）実施（～19：43）
19：27 福島第一原子力発電所 6 号機冷温停止状態（炉水 100℃未満）
21：30 福島第一原子力発電所 3 号機緊急消防援助隊消防車による連続放水（約 1,137トン）実施（～21 日 03：58）
3 月 21 日（月）06：37 福島第一原子力発電所 4 号機自衛隊消防車（12 台）、東電米軍高圧放水車による放水（13 回、計約 91 トン）実施（～08：41）
放水前後の放射線量（2,319⇒2,126μSv/h）
10：37 使用済燃料共用プールに東電消防車による注水（約 130 トン）実施（～15：30）
14：30 福島第一原子力発電所 1～４号機放水口付近（南側）における海水サンプリング
核種分析の結果、放射線核種が検出された
15：55 福島第一原子力発電所 3 号機やや灰色ががった煙が噴出（調査中）
16：49 福島第一原子力発電所 3 号機煙量に変更なし、灰色から白色に変化
18：02 福島第一原子力発電所 3 号機煙の鎮静化を確認
18：22 福島第一原子力発電所 2 号機建屋屋上屋根部から白いもや状の煙が噴出（調査中）
3 月 22 日（火）14：10 福島第一原子力発電所 3 号機緊急消防援助隊消防車による連続放水（約 150 トン）実施（～16：00）
16：19 福島第一原子力発電所 2 号機東京電力消防車による注水（約 18 トン）実施（～17：01）注水前後の使用済燃料プール温度（53℃⇒51℃）
17：17 福島第一原子力発電所 4 号機東京電力コンクリートポンプ車による放水（150 トン）実施（～20：32）
19：41 福島第一原子力発電所 5，6 号機外部電源に切替完了
22：45 福島第一原子力発電所 3 号機中央操作室照明点灯
3 月 23 日（水）02：33 福島第一原子力発電所 1 号機原子炉圧力容器注水ラインに「給水ライン」追加（消火系ラインを用いた注水継続）5

10：00 福島第一原子力発電所 4 号機東京電力コンクリートポンプ車による放水（約 130 トン）実施（～13：02）放水前後の放射線量（211.49⇒224.1μSv/h）
11：00 福島第一原子力発電所 3 号機東京電力（冷却材浄化系）による海水注水（約 35 トン）実施（～13：20）
16：20 福島第一原子力発電所 3 号機黒煙が噴出（調査中）
17：24 福島第一原子力発電所 5 号機仮設電源より本設電源へ切り替えた際、残留熱除去系海水ポンプ自動停止（24 日予備機に切替予定）
3 月 24 日（木）05：35 福島第一原子力発電所 3 号機東京電力（冷却材浄化系）による使用済燃料プー
ルへの海水注水開始（２）東京電力㈱福島第二原子力発電所
3 月 11 日（金）14：48 福島第二原子力発電所 1～4 号機は、地震発生により自動停止
17：35 原子力災害特別措置法第 10 条報告事象と判断（2F1 号機）（原子炉冷却材漏えいの恐れがあることから）
18：33 原子力災害特別措置法第 10 条報告事象と判断（2F1、2、4 号機）（残留熱除去機能が喪失したため）
3 月 12 日（土）05：22 原子力災害特別措置法第 15 条報告事象と判断（2F1 号機）（原子炉圧力抑制機能が喪失したため）
05：32 原子力災害特別措置法第 15 条報告事象と判断（2F2 号機）（原子炉圧力抑制機能が喪失したため）
06：07 原子力災害特別措置法第 15 条報告事象と判断（2F4 号機）（原子炉圧力抑制機能が喪失したため）
07：45 総理が、原子力災害特別措置法第 15 条第 3 項により、福島第二原子力発電所の半径 3ｋｍ圏内の住人に対する避難指示。半径 10ｋｍ圏内の住人に対する屋内退避指示。
12：15 福島第二原子力発電所 3 号機は冷温停止状態
17：39 総理が、福島第二原子力発電所から半径 10ｋｍ圏内の住人に対する避難指示
3 月 14 日（月）10：15 福島第二原子力発電所 1 号機原子力災害特別措置法第 15 条規定から復帰
13：40 福島第二原子力発電所 1 号機冷温停止
14：20 福島第二原子力発電所 2 号機冷温停止
15：52 福島第二原子力発電所 2 号機原子力災害特別措置法第 15 条規定から復帰
21：58 福島第二原子力発電所原子力災害特別措置法第 10 条報告事象と判断（MP1）（敷地境界放射線量上昇が発生したため。福島第一発電所の影響によるものと思われる。）
6

3 月 15 日（火）00：00 福島第二原子力発電所原子力災害特別措置法第 10 条報告事象と判断（MP3）（敷地境界放射線量上昇が発生したため。福島第一発電所の影響によるものと思われる。）
07：15 福島第二原子力発電所 4 号機冷温停止
福島第二原子力発電所 4 号機原子力災害特別措置法第 15 条規定から復帰
3 月 17 日（木）00：00 福島第二原子力発電所 1,2,3,4 号機冷温停止中
3 月 18 日（金）17：50 福島第一、第二原子力発電所事故について原子力安全・保安院がＩＮＥＳ（国際原子力・放射線事象評価尺度）の暫定評価結果発表
・ 1,2，4 号機：評価レベル 3（重大な異常事象）
3 月 21 日（月）00：00 福島第二原子力発電所 1,2,3,4 号機冷温停止中
1 号 原子炉水位：10,696mm
2 号 原子炉水位：10,246mm
3 号 原子炉水位： 7,596mm
4 号 原子炉水位： 8,596mm
3 月 22 日（火）00：00 福島第二原子力発電所 1,2,3,4 号機冷温停止中
1 号 原子炉水位： 8,146mm
2 号 原子炉水位：10,246mm
3 号 原子炉水位： 7,396mm
4 号 原子炉水位： 8,096mm
3 月 24 日（木）00：00 福島第二原子力発電所 1,2,3,4 号機冷温停止中
1 号 原子炉水位： 9,196mm
2 号 原子炉水位：10,296mm
3 号 原子炉水位： 7,596mm
4 号 原子炉水位： 8,796mm（３）東北電力㈱女川原子力発電所
3 月 11 日（金）14：46 1～3 号機は、地震発生により自動停止
１号機は外部電源喪失により非常用ＤＧ起動（起動変圧器故障）
2,3 号機は外部電源から受電中
2 号機は原子炉起動直後で原子炉の温度は 100℃未満の冷温停止状態
15：30 1 号機タービン建屋地下１Ｆから発煙を発見、消火活動開始
7

17：15 二酸化炭素消化装置による消火を開始22：55 消火を確認（高圧電源盤からの発煙であったことを確認）
3 月 12 日（土）0：58 １号機は原子炉の温度は 100℃未満の冷温停止状態
１：17 ３号機は原子炉の温度は 100℃未満の冷温停止状態（22:00 報による；１号機は起動変圧器復旧により外部電源からの受電開始）
3 月 13 日（日）12:50 原子力災害特別措置法第 10 条通報の実施（女川原子力発電所からの放出によるものではないが、発電所敷地境界の放射線量が通報基準値（5μSv/h）を超えたため 10 条通報、一時的に最大 21μSv/h）（４）東北電力㈱東通原子力発電所
3 月 11 日（金）14：46 定期検査のため停止中だったが、外部電源喪失により非常用ディーゼル発電機起動、受電中。
23：59 外部電源からの受電開始（５）日本原電㈱東海第二原子力発電所
3 月 11 日（金）14：46 東海第二原子力発電所は、地震発生により自動停止
18：30 現在の情報外部電源喪失により非常用ＤＧ起動。ＲＣＩＣにて水位確保。水位Ｌ２到達によりＨＰＣＳ起動、現在Ｌ８。
3 月 13 日（日）20:00 現在の状況
19:37 に外部予備電源が復旧したことを受け、所内電源への切り替え作業を実施中。
3 月 15 日（火）00:40 東海第二原子力発電所は、冷温停止状態。
10:00 現在の状況
外部予備電源から受電中。原子炉の圧力、水位とも安定。
外部への放射能の影響はなし。
以 上8