２０１９年 東北支部管内ＬＰガス事故概要年月日

1 2019/1/7

2 2019/1/27

3 2019/2/9

4 2019/2/17

5 2019/2/19

6 2019/4/17

発生場所 事故分類

宮城県
仙台市

山形県
新庄市

山形県
寒河江市

山形県
寒河江市

山形県大石田町

福島県
郡山市

C2級

C2級

C2級

C2級

C2級

C2級

現象
被害状況

漏えい

漏えい

漏えい

漏えい

漏えい

漏えい

建物用途
構造

飲食店

共同住宅

一般住宅

一般住宅

一般住宅

共同住宅

事故原因
法違反の有無

発生
時間

原因者

7:11

飲食店において、店内の清掃に来た作業員がガス漏れ警報器の鳴動とガス臭がすることを確認
ロースターし、消防へ通報した。通報を受けた消防が現場にの器具栓のて焼肉用ロースターの器具栓がわずかに開となっ焼肉用一般消費 不完全閉止ていることを確認し、閉栓した。
ロースター及び立ち消者等
原因は、焼肉用ロースターの器具栓の不完全閉え安全装置
止によりガスが漏えいしたことによるもの。の不具合
また、ロースターの立ち消え安全装置は不具合により作動しなかったとのこと。

10:19

共同住宅において、一般消費者からガスが出ない旨の連絡を受けた販売事業者が現場へ出動した
ところ、ガスメーターのユニオンの下流側配管が損
塗装白管その他（雪 落氷による 傷し、外れていることを確認した。
（配管継手害）
配管の損傷 原因は屋根からの落氷により、配管を損傷させた部）と推定される。
なお、ガスメーターは合計・増加流量オーバー遮断（C）が表示されていた。

17:10

一般住宅において、消費者からガスが出ない旨の連絡を受けた販売事業者が現場へ出動したところ、消費側の配管が歪んでおり、エルボねじ込み不明（配管その他（雪 落雪による部分からの漏えいを確認した。また、メーターは流継手部）
害）
配管の損傷
量超過により遮断されていた。
原因は、落雪により横引きの配管へ負荷がかかり、消費側配管が損傷したことによるもの。

8:10

一般住宅において、消費者からガスが出ない旨の連絡を受けた販売事業者が現場へ出動したとこ
ろ、配管のエルボ部分に亀裂が入り損傷している
不明（配管その他（雪 積雪によることを確認した。また、メーターは流量超過により継手部）害）
配管の損傷遮断されていた。
原因は、積雪の重みにより消費側の配管が引っ張られ、エルボ部分が損傷したことによるもの。

17:12

一般住宅において、消費者からガス漏れ警報器が鳴っている旨の通報を受けた販売事業者が容器のバルブを閉止するように指示した後、現場へその他（雪 積雪による 出動し確認したところ、消費側の横引き配管が変 不明（配管継手部）害）
配管の損傷 形し接続部分からのガス漏れを確認した。
原因は、積雪の重みにより消費側の横引き配管が引っ張られ、接続部分が損傷したことによるもの。

16:00

不明

事故概要

機種

メーカー

シンポ（株）

型式

販売事業
者

安全器具等
設置状況

行政指導等
再発防止策

・ガス放出防止器あり
・市は、販売事業者に対し聴き取り・マイコンなしを行い、指導を行った。
・ヒューズガス栓あり
・消費者は、当該機種及び同年設置
・自動ガス遮断装置（ガス漏れの機種の着火装置を交換し、他機警報器連動）あり
SPR
種については誤操作によるガス漏（1994年9 カメイ（株） ・CO警報器あり（鳴動なし）れ防止のための点検を実施するこ月製造）
・集中監視システムなしととした。また、使用後は器具栓の・ガス漏れ警報器あり（鳴動あ閉止確認を行い、営業終了時は消り）
費側の中間ガス栓を閉栓することと・業務用換気警報器あり（鳴動した。
なし）

不明

・ガス放出防止器あり
・マイコンSあり・ヒューズガス栓あり
・自動ガス遮断装置なし
カメイ（株） ・CO警報器なし
・集中監視システムなし
・ガス漏れ警報器あり（鳴動なし）
・業務用換気警報器なし

・県は、販売事業者に対し、消費者へ雪害事故防止について周知を行うよう助言した。
・販売事業者は、当該住宅の管理会社に対し、屋根の雪下ろしを行うよう依頼した。

不明

・ガス放出防止器なし
・マイコンSあり・ヒューズガス栓なし・自動ガス遮断装置なし（株）千代・CO警報器なし
田商事
・集中監視システムなし
・ガス漏れ警報器あり（鳴動なし）
・業務用換気警報器なし

・県は、販売事業者に対し消費者への注意喚起を行うよう助言した。
・販売事業者は、雪害事故防止のため、配管経路を軒下へ変更した。

不明

・ガス放出防止器なし
・マイコンSあり・ヒューズガス栓あり
ENEOSグ・自動ガス遮断装置なし
ローブエナ
・CO警報器なし
ジー（株）
・集中監視システムなし
・ガス漏れ警報器なし
・業務用換気警報器なし

・県は、販売事業者に対し、消費者への注意喚起を行うよう助言した。
・販売事業者は、積雪の影響を防ぐため、配管経路をより高い位置へ変更した。

不明

・ガス放出防止器なし
・マイコンSあり・ヒューズガス栓あり
ENEOSグ ・自動ガス遮断装置なし
ローブエナ ・CO警報器なし
ジー（株） ・集中監視システムなし
・ガス漏れ警報器あり（鳴動あり）
・業務用換気警報器なし

・県は、販売事業者に対し、消費者への注意喚起を行うよう助言した。
・販売事業者は、積雪の影響を防ぐため、配管経路を建物上部へ変更した。

・ガス放出防止器あり
共同住宅において、消費者から「ガス料金が高い」・マイコンSあり旨の連絡を受けた販売事業者が現場で検査をし・ヒューズガス栓あり
給湯器の電 たところ消費設備側の漏えいを確認できたが漏え
・自動ガス遮断装置あり
磁弁と内部 い箇所が特定できなかったため、メーター遮断を瞬間湯沸 （株）パロ FH204AW ミライフ東・CO警報器あり（鳴動なし）
配管との接 行った。翌日、再調査をしたところ、屋外給湯器の器（RF式）
マ
D
日本（株）
・集中監視システムなし
続部Oリン 電磁弁と内部配管との接続部からの漏えいを確・ガス漏れ警報器あり（鳴動な認した。
グの劣化
し（検知区域外））
原因は、屋外給湯器の電磁弁と内部配管との接・業務用換気警報器なし
続部のOリングの劣化によるもの。

・県は、販売事業者に対し聴き取りを行った。
・販売事業者は、引き続き点検・調査の適正な実施に努めることとした。

不明不明

不明

不明

２０１９年 東北支部管内ＬＰガス事故概要

7 2019/5/14

福島県
矢吹町

C1級

漏えい爆発
軽傷1名

飲食店

4:30

飲食店において、従業員が開店作業を行う際、末端ガス栓を開栓し点火したところ小爆発が生じ、当該従業員1名が軽傷を負った。
原因は、事故の前日に従業員が閉店作業の際、消費者によ器具栓を閉め忘れて帰宅し、翌日の開店作業の 業務用め 小林熱機
一般消費る器具栓の際に、器具栓が開いていることに気づかず末端ガ んゆで器 工業(株)者等
閉め忘れ
ス栓を開栓し点火したところ漏えいしていたガスに引火し爆発したもの。

GS-1

・ガス放出防止器なし
・マイコンSBあり
・県は、販売事業者に対し事故の状・ヒューズガス栓あり
・自動ガス遮断装置（ガス漏れ 況について聞き取りを行った。
・販売事業者は、消費者に対し、器東部液化 警報器連動）あり
具使用後の閉栓と使用前の器具栓石油（株） ・CO警報器あり（鳴動なし）の確認を徹底すること及び器具の・集中監視システムなし
・ガス漏れ警報器あり（鳴動な 使用についての周知を行った。
し）・業務用換気警報器なし

不明

・県は第１報を受け、同住宅全棟の安全性の確認を指示し、ピット内の配管の目視点検の結果、浸水や腐・ガス放出防止器なし
食していないことを確認した。以降、・マイコンSあり
販売事業者、建物管理者、警察及・ヒューズガス栓あり
び消防立会いの下、現地調査を（有）阿部 ・自動ガス遮断装置なし行った。その間、販売事業者を通じ伊三郎商 ・CO警報器なし
た過去の漏えい記録の確認及び地・集中監視システムなし
店
下ピットへの確実なガス流入防止措・ガス漏れ警報器あり（鳴動あ置等を指示した。
り）
また、供給管に腐食が認められたこ
・業務用換気警報器なしとから、保安機関における点検の実施内容や点検の実施主体について改めて確認することとした。

不明

・ガス放出防止器なし
・マイコンなし・ヒューズガス栓なし
ENEOSグ・自動ガス遮断装置なし
ローブエナ・CO警報器なし
ジー（株）
・集中監視システムなし
・ガス漏れ警報器なし
・業務用換気警報器なし

・販売事業者は、他工事業者に対し、より綿密な協議を実施するとともに、下請け業者に対しても確実な情報伝達を行うよう注意喚起を行い、再発防止に努めることとした。

・ガス放出防止器なし
・マイコンなし・ヒューズガス栓なし
不明（有）山田 ・自動ガス遮断装置なし（1993年製
屋百貨店 ・CO警報器なし
造）・集中監視システムなし
・ガス漏れ警報器なし
・業務用換気警報器なし

・県は、販売事業者に対し、一般消費者へ器具の適切な保管と使用前の点検を行うよう周知すること及び質量販売に関する書類の保管、保安業務に係る調査と記録の保管を確実に行うよう指導した。

・ガス放出防止器あり
・マイコンEBあり・ヒューズガス栓あり
トーホクガ ・自動ガス遮断装置なし
ス（株） ・CO警報器なし
・集中監視システムなし
・ガス漏れ警報器 不明
・業務用換気警報器なし

・県は販売事業者に対し、事故内容の聴取及び事故報告書の提出を指導した。
・販売事業者はマイコンメーター連動型ガス警報器を設置した。また、ガス器具の使用方法及び閉店時にメーターガス栓を閉栓するよう指導した。

（バルク貯槽 980kg×1基）

福島県
8 2019/7/22
猪苗代町

9 2019/8/3

10 2019/8/9

福島県
会津若松市

宮城県
仙台市

C1級

C2級

C2級

漏えい爆
発・火災
重傷1名
軽傷1名

漏えい

漏えい火災

共同住宅

その他（道路）その他（集会所）

7:00

共同住宅において、消費者がこんろを使用していたところ火災が発生し、当該住戸が全焼、消費者1一般消費名が重傷、１名が軽傷を負い入院した。
者等
原因は、当該共同住宅の地下ピット内の供給管販売事業経年による （ポリエチレン被覆鋼管）の継手部が腐食し、漏え ポリエチレ
者
供給管継ぎ いしたガスが当該住戸へ侵入したものと推定され ン被覆鋼
保安機関
手部の腐 るが、ガスの侵入経路及び着火源については不 管（供給管ガス工事
継手部）
明とのこと。
食・劣化業者
なお、消費者によると警報器が鳴動していたが、その他（猪日頃から鳴動することがあったため、誤作動と思苗代町）
い一度電源プラグを取りはずし、換気後、こんろに点火したとのこと。

10:30

道路において、下水道工事業者より工事中に埋設供給管を損傷した旨の連絡を受けた販売事業者が現場へ出動し緊急処置を行った。
原因は、下水道工事業者が掘削作業中に重機を下水道工事 埋設供給管に接触させ、損傷させたことによるもポリエチレ
他工事業業者による の。
ン管（埋設者（下水道埋設供給管 なお、販売事業者は下水道工事業者から事前の供給管）工事業者）
事前連絡を受け、埋設管の確認を行ない、当日もの損傷立会いの上埋設管の位置を確認していたが、掘削作業実施者への注意が不足していたと推測される。なお、事故は販売事業者が現場から退去した後に発生した。

14:40

集会所において、屋外で5ｋｇ容器と焼き鳥器をゴム管で接続し、焼き鳥器を点火したところ火災が発生した。
経年による原因は、経年劣化によりゴム管が損傷しており、一般消費ゴム管の劣漏えいしたガスに焼き鳥器の火が引火したことに者等化よるもの。

ゴム管不明

不明

不明

（質量販売 5kg×1本）

11 2019/8/26

宮城県
仙台市

C2級

漏えい

飲食店

4:52

飲食店において、近隣店舗より周辺からガス臭がする旨の連絡を受けた消防が現場に出動し、屋外消費者によにあるバルブを閉止した。その後、販売事業者が業務用レ
る業務用レ
北沢産業
到着し消防の立会いの下で厨房内を確認したとこ
一般消費ンジ（開放ンジの器具（株）
ろ、業務用レンジの末端ガス栓及び器具栓が開と者等式）
栓の閉め忘なっていることを確認した。
れ原因は、従業員による末端ガス栓及び器具栓栓の閉め忘れによるもの。

不明

２０１９年 東北支部管内ＬＰガス事故概要

12 2019/9/25

13 2019/10/17

14 2019/11/23

15 2019/12/2

秋田県
湯沢市

福島県
福島市

秋田県
秋田市

福島県
鮫川村

C2級

C2級

C2級

C2級

漏えい

漏えい

その他（公務員宿舎）

飲食店

漏えい爆発 共同住宅

漏えい

その他（学校給食センター）

19:30

公務員宿舎において、住人より供給設備周辺から・ガス放出防止器なし
ガス臭と噴出音がする旨の連絡を受けた販売事
・マイコンSあり業者が現場に出動したところ、気化室の放出管か・ヒューズガス栓あり
らガスが漏えいし、周囲の半径10ｍにてガス臭が・自動ガス遮断装置（対震）あ・販売事業者は、気化装置の修繕
VP-K30ES
その他（機 経年による することを確認した。
（株）日通 り矢崎資源
工事が完了するまでの間、気相配（2009年製
器の経年 気化装置の 原因は、経年により気化装置の圧力調整部が劣 気化装置
プロパン ・CO警報器なし(株)管による供給とした。
造）
化し、安全弁が誤作動したことによるもの。
劣化） 劣化・集中監視システムなし
出動した消防により約15mの位置に規制線が張ら・ガス漏れ警報器あり（鳴動なれ、立ち入り禁止措置及び火気使用禁止措置がし（検知区域外））講じられた。通報から約120分後に漏えいしたガス・業務用換気警報器なし
が拡散し安全が確認された。

19:50

飲食店において、通行人によりガス臭がするとの通報を受けた消防が出動し、屋外の容器バルブを閉止した。その後、販売事業者が現場に出動し、消費者によ 消防立会の下厨房を確認したところ、末端ガス栓 2重鋳物こ
一般消費る器具栓の が開いており、また業務用こんろの器具栓がわず んろ(開放者等式）閉め忘れ かに開になっていることを確認した。
原因は、当該店舗の従業員が、営業終了後に業務用こんろの器具栓を閉め忘れたことによるもの。

18:00

共同住宅において、消費者がガスストーブの点火操作をしたが着火せず、再度点火しようとしたとこ
ろ滞留したガスに着火し、爆発が発生した。
原因は、立ち消え安全装置のないガスストーブの点火時に、バーナー全体に着火する前に器具栓消費者によを半開にしたため点火せず、漏えいしたガスが滞ガスストー
一般消費 るガスス
留し、再度点火した際に滞留したガスに着火し爆ブ
者等
トーブの点発したもの。
火ミス
なお、当該ガスストーブは、消費者のガスエアコンが使用できなくなったため応急的に貸し出されたものであり、販売事業者はガスストーブ設置時に消費者に対し、点火方法や換気注意の説明を行ったとのこと。

9:00

学校給食センターにおいて、容器交換時にガス漏えい音に気づいた配送員が販売事業者に通報し、通報を受けた販売事業者がサーモバルブの緩み一般消費経年によるを確認し、増し締めにより対応した。
者等
サーモバル
原因は、サーモバルブのＯリングの劣化によるも 気化装置
販売事業
ブ内Ｏリンの。
者
グの劣化
なお、販売事業者は設備所有者に対し機器の保安機関オーバーホール又は交換を要請していたが消費者が対応していなかったとのこと。

不明不明

・ガス放出防止器あり
・マイコンSあり・ヒューズガス栓あり
・自動ガス遮断装置なし
福島日石・CO警報器なし（株）・集中監視システムなし
・ガス漏れ警報器あり（鳴動なし）
・業務用換気警報器なし

・県は販売事業者から事故の状況の聞き取りを行った。
・販売事業者は、消費者に対し営業終了時の確実な閉栓を指導した。また、立ち消え安全装置付こんろの導入とメーター連動のガス漏れ警報器の設置を提案した。

リンナイ
（株）

・ガス放出防止器なし
・マイコンSあり・販売事業者は、消費者に対する使・ヒューズガス栓あり
R-6641 ENEOSグ ・自動ガス遮断装置（対震）なし 用上の注意事項を十分周知することとした。また、今後は消費者に燃(製造年月 ローブエナ ・CO警報器なし
焼器を貸し出すときは安全装置付き
ジー（株） ・集中監視システムなし
不明)
・ガス漏れ警報器あり（鳴動な のものとすることとした。
し）・業務用換気警報器なし

不明

・ガス放出防止器なし
・マイコンSあり
・県は販売事業者から事故の状況・ヒューズガス栓ありの聞き取りを行うとともに、事故時の・自動ガス遮断装置あり（ガス速やかな報告について口頭注意を不明
東西しらか 漏れ警報器連動）行った。また、立入検査を行い保安（2006年6 わ農業協 ・CO警報器なし
業務について行政指導を行った。
月製造）
同組合 ・集中監視システムなし
・販売事業者は設備所有者に対し・ガス漏れ警報器あり（鳴動な再度気化装置の交換要請を行い、し（検知区域外））気化装置を交換した。
・業務用換気警報器あり（鳴動なし）