,■ What s New②

エアコン回りのドレン配管ユニット「漏どれんホース」
芳賀陽

一

YOICHI HAGA
（清水建設㈱ 設備・BLC本部）

横手幸伸秋山YUKINOBU YOKOTE（清水建設㈱ 設備・BLC本部）

はじめにº庄太郎

SHOTARO AKIYAMA（aアキヤマ）フレキホースの固定法は，機器ドレン口の上からフレキホースを被せ，その上から締付

個別分散空調の代表であるビル用マルチエアコ

けバンド（主にワイヤーバンド）で締付けるンが普及して，大規模なビルを除き，今や空調方ことになっているが，締付け量の確認が作業式の主流となっている。その結果，室内機が居室者，管理者ともに困難である。締付け不良が内に配置されることで，今までにないドレン管かあっても発見しにくい構造となっている。らの水損事例がたびたび話題となっている。これ

1．2

は自然排水からポンプアップによる機械排水とな¸

フレキホースとドレン横枝管間の配管

塩化ビニル管を使った方法では，接合箇所ったことが大きく起因している。特に，引渡し後数が多くなり，接着剤の付け忘れなどによるの天井からの漏水は机上のパソコンやサーバーな漏れが危惧される。

ど，電子機器内のデータを破壊するおそれがあり，¹

天井内懐やドレン横枝管との位置関係で厳ユーザーの事業活動へ与える影響は計り知れない。

しい納まりのところでは，作業者の技量によ

また，内装材や什器・備品類の補修にかかる二次って，品質面でバラツキが生じる。

被害も多大なものとなり，ドレン管からの漏水撲

1．3

滅は設計者，施工者，ユーザー共通の問題点であ¸

機器とフレキホースの接合は天井を貼ったり，悩みのひとつであった。本報では，同様の不後に施工されることもあり，窮屈な環境で作具合を再発させないために実用化を行った，エアコンドレン配管ユニット「漏どれんホース」につ工程面業性も悪く，作業に時間を要している。
¹

工程的に竣工間際の内装工事と設備工事のいて，製品の概要を説明し，基本的な性能検証を輻輳施工になることが多く，手待ち，手戻り行ったので，その結果を報告する。

も発生しやすい。そのため，工程管理も難し

１．従来方式の概要と問題点

い。また，ドレン管工事だけで数回施工時期が分かれるため，作業効率が良くない。

従来の天井カセット型エアコン回りのドレン管納まりを図−１に示す。エアコン機器に附属しているフレキホースを機器のドレン口につなぎ，フレキホースの先からドレン排水横枝管までを，塩化ビニル管などですべて現地接続している。この
従来方式の問題点や課題は以下のとおりである。
1．1¸

フレキホースパッケージエアコンのドレン口形状，サイズがメーカーによってまちまちである。

¹

パッケージエアコンメーカーのフレキホース（メーカー附属品）は，各社ごとに接続方法が異なっている。

40

建築設備士・2007・５

図−１

従来方式の施工例

継手部はドレン口（機器側），塩化ビニルパイ

２．
「漏どれんホース」の概要

プ（ドレン排水側）の外側にゴム製継手を被せ，2．1 要求品質その上からバンドで締め付ける構造となっている。

従来方式の問題点を解決する製品の実用化にあホース部は断熱性と弾性を備えた断熱フレキホー

たって，要求される性能は以下のとおりであるが， ス（ホースと保温材が一体となっているホース）を採用し，現場での保温作業は不要としている。

これらをユニット化することを考慮した。
¸

エアコンのメーカーや機種が変わっても使（断熱のないゴム製継手の外側のみワンタッチタ
イプの保温テープ（粘着剤付・ゴム発泡タイプ）用できる。
¹

現地での接合を極力少なくする。

º

可とう性を持ち，施工時や保全時にパッケで施工）¹

品質向上の施策ージ本体を多少移動させても，その動きに追・工場でユニット加工と漏洩検査を行い，現場随できる。柔らかさについては，水の入ったでの接合箇所を最小限にすることによって，ホースが自重で垂れない程度の適度な固さを施工品質を担保し，また個体間のバラツキを有し，鳥居配管や配管途中での滞留がない。
»

抑えている。

パッケージメーカーで規定されているドレ・確実な締付けと締付け忘れや締付け不足によンアップ高さや施工性を考慮した適度な長さる単純ミスを防ぐために，ホースバンドを採である。

用し，ホースバンドのねじ部を，バンド先端¼

ドレンポンプ吐出圧とドレンアップ高さがトルク管理用の目印（小判形）にかかるま（水頭圧）を考慮した耐圧を有している。

で締付けることで締付け量を管理する方式と½した。これにより，作業者も管理者も一目でエアコン停止時に，ホース内の水が逆流しわかるようになった（図−３）。また，ゴムてもドレンパンより溢れない。
¾

ドレン口との接続が単純ミスを防ぐ機構と製継手の外側に溝部を設け，取付けるバンドなっている。
¿

天井内で通常考えられる環境条件（夏季の雰囲気温湿度）で表面結露しない防露性能を持っている。

Àパッケージエアコン機器と同等以上の耐久性を持っている。

2．2¸

製品構成および特長

概要および施工方法

本製品はエアコン回りのドレン配管をユニット化したものである（図−２）。

図−３

ホースバンドの詳細図

室内機
本体

図−２

漏どれんホース外観写真および施工例
2007・５・建築設備士

41

表−１
検証部位
１ フレキ本体
２ 機器側接続

３ 配管側接続４ 製品全体製品検証結果

検証項目

合格基準
破壊耐圧 0.1MPa以上
・締付け力と漏れの関係を把握
・0.1MPaで抜けない
バンド締付け部強度
引張試験 300Ｎ以上
フレキ（軟質塩ビ）−継手部接着部強度 繰返し曲げ試験 変位±30°，100回で漏れなし
フレキ（軟質塩ビ）−継手部接着部強度 引張試験 300Ｎ以上
フレキ（軟質塩ビ）−継手部接着部強度 繰返し曲げ試験 変位±30°，100回で漏れなし
エアコン実機での防露試験
恒温室：温度30℃，相対湿度70%で24時間連続運転で結露しない耐圧破壊試験
バンド締付け力と漏れ試験

試験結果
達成
達成
達成
達成
達成
達成
結露しないの適正な位置がわかるようにした。
・ホースの長さは最も多く採用されると思われ従来の施工手順

漏ドレンホースを使用した施工手順

る１ｍを標準品とした。ゴム受口サイズを25

ドレン横走り管敷設

ドレン横走り管敷設

Ａ，20Aとし，継手外形を同一として，ホードレン横走り管通水テスト

ドレン横走り管通水テスト

ドレン横走り管保温

ドレン横走り管保温

エアコン設置

エアコン設置スバンドを共通とした。
2．3

性能検証

本製品は耐圧・引張・伸び・ねじれ性能などのエアコン機器回りドレン管接続（フレキ管）

高い設計仕様としたが，所定の要求品質を満たし現場合せがないた
め，施工時間短縮ていることを実証するために性能確認を行った。

エアコンドレンアップテスト（仮設電源）

フレキ本体，機器側接続部，配管側接続部の強度工期短縮試験，ユニット全体の防露試験について，表−１に示す条件で試験を行った。なお，ドレン管に関する規格などがないので，要求品質に裕度を考慮した規準を設定し，試験を行った。その結果，いずれもほぼ合格基準以上の数値を示し，十分な性接続後，通水テストが可能
機器回りドレン管防露（ワンタッチ）
建築工事前に継手保温が施工可能

軽鉄天井下地（建築）軽鉄天井下地（建築）

エアコン機器回りドレン管接続（接続部品＋塩ビ管）

天井ボード貼り（建築）能を有していることが確認できた。
天井ボード貼り（建築）３．今後の課題と期待

エアコンドレンアップテスト（本設電源）

製品を販売開始してから間もないが，作業者からの評判も良く，省施工に寄与していると伺って機器回りドレン管防露

図−４いる。特に納まりの厳しいところや，数量の多い工程面の改善ところでのメリットが大きい（写真−１）。
また，関係者の要望として配管側への接続口径や形状，ホース長さなどに関してさまざまなバリエーションを追加してほしいという意見も，すでに出ている。
本ユニットは，空調機ドレン配管からの漏水を確実に防止し，信頼性向上に寄与することのできる製品であると考える。また，工程面でも図−４に示すように，作業効率の向上と検査工数の削減による改善効果も大いに期待できる。最後に，性能検証にあたってご協力いただいた各社（パッケージエアコンメーカー，設備工事業者，建設業者）
関係者に深謝致します。
写真−１ 現場での施工事例42

建築設備士・2007・５（2007年２月14日

原稿受理）