令和５年 10 月報告書（案）東北電力株式会社 女川原子力発電所
令和５年度（第２四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に係る基本検査）（案）

令和５年 10 月
実用炉監視部門
専門検査部門令和５年 10 月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 1
４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 2
別添１ 品質マネジメントシステムの運用年次検査の詳細 ..................................................... 別添 1-1
別添２ 確認資料
１ 日常検査 ....................................................................................................................................... 別添 2-1
２ チーム検査 ..................................................................................................................................... 別添 2-7

令和５年 10 月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：東北電力株式会社（２）事業所名：女川原子力発電所（３）検査期間：令和５年７月１日～令和５年９月 30 日（４）検査実施者：女川原子力規制事務所
川ノ上 浩文米倉 英晃
河田 拓也
原子力規制部検査グループ専門検査部門
上田 洋
種市 隆人
平井 隆
宇野 正登
平沢 淳
江頭 豊
吉村 直樹
大江 勇人
堀間 智
坂路 壽利
大和田 博幸
検査補助者：女川原子力規制事務所
河村 浩史
門間 博文
岩見 和彦
原子力規制部検査グループ専門検査部門
磯野 誠司
小坂 淳彦
２．運転等の状況号機

電気出力（万 kW）

１号機

52.4

廃止措置中（使用済燃料プールに使用済燃料を貯蔵中）

２号機

82.5

停止中

３号機

82.5

停止中

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実1令和５年 10 月報告書（案）施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定した。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。
ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第２四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項等
検査指摘事項等なし
３．２ 検査継続案件
検査継続案件なし
４．検査内容４．１日常検査（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）蒸気タービン開放検査【検査未了】（２）BM0060 保全の有効性評価
検査項目 施設管理目標の監視及び評価
検査対象
１）２号機 第３回定期安全レビューの業務計画（３）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）２号機 耐震裕度向上工事のうちサプレッションチェンバ改造工事（４）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）２号機 原子炉仮復旧・再開放作業
２）２号機 原子炉低圧時代替注水設備設置工事付帯工事
３）２号機 制御建屋における発煙事象
４）３号機 非常用ディーゼル発電機（Ａ）長期停止期間機器点検
５）１号機 新燃料貯蔵庫開放・復旧工事

2

令和５年 10 月報告書（案）（５）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）３号機 燃料プール補給水系ポンプ手動起動試験（６）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）３号機 燃料プール補給水系ポンプ手動起動試験（７）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）３号機 燃料プール補給水系ポンプ手動起動試験（８）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）台風 13 号への対応状況（９）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象１）センサーの取付け状況（10）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）電源確保訓練に係る機材・設備の保全活動状況
２）Ｎｏ．２代替モニタリングポスト設置・通信訓練（11）BE0060 重大事故等対応要員の能力維持
検査項目 重大事故等発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練
検査対象
１）大容量ポンプ車操作訓練（力量付与）3令和５年 10 月報告書（案）

検査項目 重大事故等発生時に係る成立性の確認訓練
検査対象
１）机上訓練による有効性評価の成立性確認訓練
２）運転シミュレータによる重大事故等発生時に係る成立性確認訓練（12）BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象
１）２号機 耐震裕度向上工事のうちサプレッションチェンバ改造工事（13）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）原子炉低圧時代替注水設備設置工事付帯工事における放射線被ばくの管理（14）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象
１）コンディションレポート及び不適合の傾向把握・分析
４．２チーム検査（１）BM0010 使用前事業者検査に対する監督
検査項目 使用前事業者検査（変更工事）
検査対象
１）２号機 新規制基準への適合性に係る工事【検査未了】
２）２号機 新規制施行で新たに技術基準への適合性が求められる溶接部【検査未了】（２）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 年次検査
検査対象
１）改善措置活動の実効性、他施設における運転経験及び知見の活用

4令和５年 10 月報告書（案）別添１ 品質マネジメントシステムの運用年次検査の詳細
改善措置活動の実効 （１） 問題の特定性事業者の改善措置活動（以下「ＣＡＰ」という。）は「原子力ＱＭＳ改善措置活動要領」「改善措置活動運用要領書」に基づき、発電所員や協力会社社員等が本来あるべき状態とは異なる状態を確認した際に状態報告（以下「ＣＲ」という。）を作成し、スクリーニング会議にて事前にＣＲ内容を確認しスクリーニングレビュー
会議において不適合区分及び原子力安全に影響を及ぼす状態（以下「ＣＡＱ」という。）か影響を及ぼさない状態（以下「Ｎｏｎ－ＣＡＱ」という。）の判断が行われ、その後不適合またはＣＡＱと判断された事象に対して改善措置検討会（以下「ＣＡＰ検討会」という。）において是正処置内容等の審議が行われていることを原子力検査官（以下「検査官」という。）は確認した。
2021 年４月から 2023 年６月までのＣＲを確認したところ、この間のＣＲは 7,316 件であり、そのうち不適合は 1,895 件、ＣＡＱ事象は 56 件、Ｎｏｎ－ＣＡＱ事象は 1,839 件であった。
（２） 問題の重要度分類及び評価事業者の不適合判断およびＣＡＱの重要度分類は、ＣＡＰ検討会等において「原子力ＱＭＳ改善措置活動要領」に従い実施され、検査官はそれら不適合等への処置が審議されていることを確認した。
そのうち以下の事象について検査官は、発生状況を踏まえた重要度分類及び評価における事業者の判断に対して以下の気づきがあった。
①

設備の不適合管理を適切に実施せず状態を悪化させた事
象
2023 年１月 28 日、３号サービス建屋トラック侵入エリア東側両開き扉の子扉上部の扉ロック機構が破損し解錠のまま固着したが、下部扉ロック機構は正常に動作するため扉の開閉操作への影響はないことからＮｏｎ－ＣＡＱとして、上部ロック機構の不適合と判断したが、特別採用の評価及び判断を行わずそのまま使用を続けたため、同年６月 13 日、更に下部扉ロック機構が施錠状態で固着する類似事象が発生し扉が開けられない状態となった。
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則（以下｢品質管理基準規則｣という。）第別添１-1

令和５年 10 月報告書（案）49 条不適合の管理で要求される｢要求事項に適合しない機器等が使用｣されることがないよう管理する等の措置をＣＡＰ検討会で適切な判断せず継続使用していた。
検査官の確認した上記事実について、事業者は特別採用の判断など不適合管理を適切に行い、事象の悪化を防止するように適切な処置を行うこととしている。
②

リスクを考慮した判断となっていない事象
2023 年５月 25 日、固体廃棄物焼却炉プロセス放射線モニタのサンプルガス流量がサンプルガス配管の詰まりにより 35L/min まで指示が急落した。事業者は当該サンプルガス流量が、34L/minまで低下するとサンプルポンプが停止することになり、保安規定第90 条および第 290 条に定める放射性気体廃棄物の放射性物質濃度測定に影響があると認識していたにも関わらず、焼却炉が停止中であったことから運転中に発生するリスクを考慮せず本不適合事象をＮｏｎ－ＣＡＱと判断していた。
検査官の確認した事実について、事業者は発生した事象だけに着目するのではなく、その事象のリスクを考慮してＣＡＱ判断を行うとしている。
（３） 是正処置
スクリーニングレビュー会議にて不適合と判断された事象は「原子力ＱＭＳ改善措置活動要領」に従い、是正処置が行われていることを確認した。
しかしながら過去に採った是正処置の効果がなく再発している事象があることから、事業者はその共通原因分析を行っている。
2022 年 11 月末時点で削孔作業による埋設物を損傷させた不適合事象が９件連続発生しており，重要な動力ケーブルの損傷事例も繰り返し発生していた。
事業者は、個々の不適合事象については個別に是正処置を実施しているが、今後も安全対策工事による削孔作業が継続することから、共通要因を分析し、その対策を行った。
検査官が、その分析結果と対策を確認したところ、事業者はこの対策として分析結果を所内に周知をしたのみであり、分析で把握された共通要因を作業の計画・実施段階の業務プロセスに反映するなどの改善までは行っていなかった。
検査官の確認した事実について、事業者は共通要因の周知だ

別添１-2

令和５年 10 月報告書（案）けでは一過性の対策に留まることを認識し、改善が実効性のあるものとするためプロセスの改善を図ることとしている。
他施設における運転経験及び知見の活用

本店原子力部は、原子力施設その他の施設の運転経験等の知見として入手した情報を「原子力保安情報処理要領」「女川原子力発電所情報検討会要領書」等に基づき、スクリーニングして設備保全統合管理システムに入力し、女川原子力発電所（以下「発電所」という。）のＣＲとして登録されている。その後、発電所では原則として１回／月定期的に情報検討会にて登録されたＣＲを審議していることを確認した。
2021 年４月から 2023 年６月に本店原子力部が入手した 484
件の情報をもとに発電所で未然防止処置が必要と判断したもの
は 25 件、そのうち処置が完了したものは 15 件で処置中のものは10 件であった。
検査官は他の原子力施設の運転経験等に対して下記のように適切な対応ができていない事例を確認した。
2023 年１月 30 日に関西電力株式会社高浜発電所で発生した電気ペネトレーションケーブル接触不良による原子炉停止事
象について、本店原子力部において関西電力株式会社のホームページでの原因・対策プレス情報（2023 年３月７日）をもとに４月24 日に原子力情報検討会にて未然防止処置不要（１回目）としていた。また、ニューシアからの同事象の情報に基づいて５月 29 日に原子力情報検討会で再審議し再び未然防止処置不要（２回目）とし、原子力規制庁（以下「ＮＲＡ」という。）からの 2022 年度第４四半期原子力規制検査報告（５月 17 日）の情報をもとに５
月 29 日の原子力情報検討会でも未然防止処置不要（３回目）としていた。しかし５月 24 日にＮＲＡより発出された被規制者向け情報通知文書をもとに６月 26 日の原子力情報検討会では未然防止処置検討継続に変更し検討中としていた。
電気ペネトレーションケーブル接触不良のような重要設備の他施設の運転経験について、ＮＲＡから文書が発出されるまで本店
原子力情報検討会にて３回未然防止処置不要としており、他施設における運転経験及び知見に対して適切な対応が出来ていなかった。
検査官の確認した事実について事業者は、他施設における運転経験及び知見を重要度に応じて積極的に情報収集を行い適切に対応できるよう改善を行うとしている。

別添１-3

令和５年 10 月報告書（案）別添２ 確認資料
１ 日常検査（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）蒸気タービン開放検査【検査未了】
資料名・女川原子力発電所 第２号機 第 11 保全サイクル定期事業者検査要領書 蒸気タービン開放検査（Ｏ２－055－１）（２）BM0060 保全の有効性評価
検査項目 施設管理目標の監視及び評価
検査対象
１）２号機 第３回定期安全レビューの業務計画
資料名・女川原子力発電所２号機第３回定期安全レビューの業務計画（2023 年８月 31 日）（３）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）２号機 耐震裕度向上工事のうちサプレッションチェンバ改造工事
資料名・女川２号機 サプレッションチェンバ改造工事に係る業務計画書および設計・開発計画
書（決定 2021 年 12 月３日）
（４）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）２号機 原子炉仮復旧・再開放作業
資料名・作業管理要領書（機械）（原７－５－保原１（女川））（改４５）・女川原子力発電所 第２号機 長期停止（機械）起動前点検工事 原子炉仮復旧・再開放作業のうち原子炉仮復旧・再開放作業（Ｇ２３Ｒ－０７９）・女川原子力発電所 第２号機 長期停止（機械）起動前点検工事 原子炉再開放・仮復旧（Ｏ２－22－ＲＭ－Ｐ123Ｘ－00）
・女川原子力発電所ＦＭＥ教育テキスト（応用編）（2022 年４月）
・ＦＭＥ特別強化エリア作業許可申請書（工事件名：２号機 原子炉仮復旧・再開放

別添 2-1

令和５年 10 月報告書（案）作業のうち原子炉仮復旧・再開放作業）
・確認項目表 女川原子力発電所第２号機 ＦＭＥ特別強化エリアにおける管理について
２）２号機 原子炉低圧時代替注水設備設置工事付帯工事
資料名・女川原子力発電所第２号機 原子炉低圧時代替注水設備設置工事付帯工事 工事仕様書
・女川原子力発電所第２号機 原子炉低圧時代替注水設備設置工事付帯工事 工事要領書
・保全通知 Ｏ２＿体表面ゲートモニタでの警報発生（人工核種の検出）（耐圧試験準備作業）
３）２号機 制御建屋における発煙事象
資料名
・火災速報連絡票 女川原子力発電所における火災について（発煙事象）（第１報）（2023 年８月 23 日）
・火災速報連絡票 女川原子力発電所における火災について（発煙事象）（第２報）（2023 年８月 23 日）
・火災速報連絡票 女川原子力発電所における火災について（発煙事象）（第３報（最終報））（2023 年８月 23 日）
・女川原子力発電所２号機制御建屋における発煙について（2023 年８月 24 日）
・保全通知 概要 Ｏ２＿ＳＡ対策工事における溶接機からの発煙事象
・保全通知 概要 Ｏ２＿発煙事象発生時における通報遅れ
４）３号機 非常用ディーゼル発電機（Ａ）長期停止期間機器点検
資料名・作業管理要領書（機械）（原７－５－保原１（女川））（改 45）
・女川原子力発電所第３号機 工事要領書 第５回長期停止期間機器点検修繕（機械）非常用ディーゼル発電設備点検（改１）・女川原子力発電所第３号機 工事要領書 第５回長期停止期間機器点検修繕（機械）非常用ディーゼル発電設備点検（改２）・女川原子力発電所第２号機 工事要領書 第５回長期停止期間機器点検修繕（機械）非常用ディーゼル発電設備点検（改２）・女川原子力発電所第３号機 警報装置から発せられた警報の記録（2023 年８月 29日）
・女川原子力発電所第３号機 警報装置から発せられた警報の記録（2023 年９月２日）
・保全通知 Ｏ３＿ＤＧ（Ａ）系シリンダ（Ａ３）の排気温度の異常
・技術連絡票＿Ｏ－２ ＤＧ（Ｂ）Ｎｏ．４燃料噴射ポンプ固着事象 損傷部表面観察及び燃料油分析結果を踏まえた御報告

別添 2-2

令和５年 10 月報告書（案）５）１号機 新燃料貯蔵庫開放・復旧工事
資料名
・作業管理要領書（機械）（原７－５－保原１（女川））（改 45）
・保全通知 Ｏ１＿新燃料貯蔵庫への懐中電灯落下（５）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）３号機 燃料プール補給水系ポンプ手動起動試験
資料名・女川原子力発電所３号機 機器配置図集 原子炉建屋機器配置図 地下３階 Ｏ
Ｐ－8100（改１）・女川原子力発電所３号機 配管計装線図集 燃料プール補給水系配管計装線図（改０）・女川原子力発電所３号機 第 10 編 定期試験手順書（改 136）
・女川原子力発電所３号機 設備概要（改０）・定期試験記録 女川３号機 燃料プール補給水系ポンプ手動起動試験（令和５年７月 14 日）（６）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）３号機 燃料プール補給水系ポンプ手動起動試験
資料名・女川原子力発電所３号機 機器配置図集 原子炉建屋機器配置図 地下３階 Ｏ
Ｐ－8100（改１）・女川原子力発電所３号機 配管計装線図集 燃料プール補給水系配管計装線図（改０）・女川原子力発電所３号機 第 10 編 定期試験手順書（改 136）
・女川原子力発電所３号機 設備概要（改０）・定期試験記録 女川３号機 燃料プール補給水系ポンプ手動起動試験（令和５年７月 14 日）（７）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）３号機 燃料プール補給水系ポンプ手動起動試験

別添 2-3令和５年 10 月報告書（案）

資料名・女川原子力発電所３号機 機器配置図集 原子炉建屋機器配置図 地下３階 Ｏ
Ｐ－8100（改１）・女川原子力発電所３号機 配管計装線図集 燃料プール補給水系配管計装線図（改０）・女川原子力発電所３号機 第 10 編 定期試験手順書（改 136）
・女川原子力発電所３号機 設備概要（改０）・定期試験記録 女川３号機 燃料プール補給水系ポンプ手動起動試験（令和５年７月 14 日）（８）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）台風 13 号への対応状況
資料名・非常災害対策連絡票 女川原子力発電所「警戒体制」の発令について
・台風 13 号接近に伴う対応方針について 2023 年９月８日
・台風 13 号接近に伴う対応集約結果 2023 年９月８日
・非常災害対策準備要領書 2023 年２月 28 日
・非常災害対策連絡票 女川原子力発電所「警戒体制」の解除について（９）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象１）センサーの取付け状況
資料名
・女川原子力発電所２号炉 火災防護対策について（2023 年７月 24 日）
・女川（発）２号火災防護対策他工事 ２号制御建屋 自動火災報知設備 １階、２階感知器配管配線図（10）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）電源確保訓練に係る機材・設備の保全活動状況
資料名
・高台電源設備定期点検工事 工事報告書（2023 年３月 23 日）
・女川 66kV 開閉所設備定期点検工事 工事報告書（2022 年 12 月 16 日）

別添 2-4令和５年 10 月報告書（案）・年間整備計画表（2023 年４月より 12 ヶ月、2022 年４月より 12 ヶ月）
・2023 年度高低圧電源車（移動、空輸対応型電源車含む）発電装置部定期点検計
画・2022 年度高・低圧電源車定期点検計画
・女川原子力発電所 重大事故等対応業務（Ａ業務）月報（2022 年４月分～2023 年３月分）
・女川原子力発電所 重大事故等対応業務月報（2023 年４月分～６月分）
・低圧・高圧ケーブル、高圧接続箱 外観点検、絶縁抵抗測定 点検記録（1/1 年）（2022 年８月 31 日）
・高圧応急用発電機車負荷側ケーブル特性試験 点検記録（1/1 年）（2022 年８月 29日）
２）Ｎｏ．２代替モニタリングポスト設置・通信訓練
資料名・環境放射線モニタリング訓練実施計画 2023 年９月 21 日
（11）BE0060 重大事故等対応要員の能力維持
検査項目 重大事故等発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練
検査対象
１）大容量ポンプ車操作訓練（力量付与）
資料名
・重大事故等対応要領書（原７－６－技防６（女川））（改２）・重大事故等対策要員に対する重大事故等および大規模損壊対応に係る教育・訓練
要領書（原６－１－技防１（女川））（改０）・重大事故等対策要員の教育訓練～大容量送水ポンプ車操作訓練～
検査項目 重大事故等発生時に係る成立性の確認訓練
検査対象
１）机上訓練による有効性評価の成立性確認訓練
資料名
・重大事故等対応要領書（原７－６－技防６（女川））（改２）・重大事故等対策要員に対する重大事故等および大規模損壊対応に係る教育・訓練
要領書（原６－１－技防１（女川））（改０）・重大事故等対応要員に対する｢机上訓練による有効性評価の成立性確認訓練｣の実施について
・女川原子力発電所 机上訓練による有効性評価の成立性確認訓練 オリエンテーショ
ン資料２）運転シミュレータによる重大事故等発生時に係る成立性確認訓練

別添 2-5令和５年 10 月報告書（案）

資料名
・運転員に対する重大事故等および大規模損壊対応に係る教育・訓練要領書（原６－１－発発１（女川））（改３）・女川発電部体制表（2023 年８月１日）（12）BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象
１）２号機 耐震裕度向上工事のうちサプレッションチェンバ改造工事
資料名・工事計画認可申請書（Ⅵ－２－９－２－１－２ サプレッションチェンバの耐震性についての計算書）
・工事計画認可申請書（Ⅵ－２－９－２－１－５ ボックスサポートの耐震性についての計算書）
・工事計画認可申請書（Ⅵ－２－９－４－１ ダウンカマの耐震性についての計算書）
・工事計画認可申請書（Ⅵ－２－９－４－２ ベント管の耐震性についての計算書）
・工事計画審査資料（補足－600－11 サプレッションチェンバの耐震評価における内部水質量の考え方の変更等についての補足説明）・工事計画審査資料（補足－600－40－１ 機器・配管系の設備の既工認からの構造変更について）
・工事計画審査資料（補足－600－40－44 原子炉格納容器ベント系設備の地震応答解析モデルの精緻化等に関する補足説明資料）（13）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象１）原子炉低圧時代替注水設備設置工事付帯工事における放射線被ばくの管理
資料名・放射線防護教育手順書（原６－１－環放１（女川））（改 13）
・管理区域入退域手順書（原７－４－環放２（女川））（改 53）
・管理区域設定手順書（原７－４－環放５（女川））（改 35）
・女川原子力発電所第２号機 原子炉低圧時代替注水設備設置工事付帯工事 工事仕様書
・女川原子力発電所第２号機 原子炉低圧時代替注水設備設置工事付帯工事 工事要領書
・作業予定表・防護指導書（No.00－230808－00004）
・保全通知 02_体表面ゲートモニタでの警報発生（人工核種の検出）（耐圧試験準備別添 2-6

令和５年 10 月報告書（案）作業）（14）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象
１）コンディションレポート及び不適合の傾向把握・分析
資料名
・原子力ＱＭＳ 改善措置活動要領（原品８－３）（改 38）
・改善措置活動運用要領書（原品８－３－品品２（女川））（改 45）
・不適合事象＋不適合未満ＣＲ（2023.4.１～2023.9.30）
・ＣＲ傾向把握・不適合傾向把握について（2022 年度下期）
２ チーム検査（１）BM0010 使用前事業者検査に対する監督
検査項目 使用前事業者検査（変更工事）
検査対象
１）２号機 新規制基準への適合性に係る工事【検査未了】
資料名・使用前事業者検査（施設）実施要領書及び成績書（Ｏ２－１－0301、0303、0307、0316、0323、0324、0404、0703、0707、0713、0803、0804、0807、0809、0810-１、0810-２、0902、1151-４、1251-１、1609、Ｏ２－２－0201、0314、0322、0324、0605、0705、0713、0715、0721、0803、0810-１、0851-１、0902、Ｏ２－３－0203、0307、0310、0311、0316、0317、0319、0324、0404、0703、0710、0810-２）２）２号機 新規制施行で新たに技術基準への適合性が求められる溶接部【検査未了】
資料名
・溶接部の技術基準適合性確認要領書（Ｏ２－溶－ＢＦ－１）
・溶接部の技術基準適合性確認成績書（Ｏ２－溶－ＢＦ－１）（２）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 年次検査
検査対象
１）改善措置活動の実効性、他施設における運転経験及び知見の活用
資料名・原子力ＱＭＳ 改善措置活動要領 2023 年６月９日（第 38 回改正）
・改善措置活動運用要領書 2022 年８月 30 日（第 45 回改正）
・直接原因分析要領 2022 年１月 18 日（第 11 回改正）
・根本原因分析要領 2021 年 12 月 13 日（第 13 回改正）

別添 2-7令和５年 10 月報告書（案）・原子力保安情報処理要領 2022 年８月 26 日（第 28 回改正）
・女川原子力発電所情報検討会要領書 2021 年６月 10 日（第 27 回改正）
・ニューシア登録管理要領 2022 年３月 28 日（第 16 回改正）
・原子力ＱＭＳ データの分析要領 2022 年 11 月 21 日（第 34 回改正）
・改善措置活動分析要領 2023 年２月 28 日（第 21 回改正）
・ＣＲ傾向把握･不適合傾向把握について（2022 年度上期）
・ＣＲ傾向把握･不適合傾向把握について（2022 年度下期）
・不適合事象案件リスト（2020.4.１～2020.10.20）
・不適合未満ＣＲ案件リスト（2020.4.１～2020.10.20）
・不適合事象＋不適合未満ＣＲ案件リスト（2020.10.21～2023.6.30）
・未然防止処置対応状況（自社分）
・未然防止処置対応状況（他社分）

別添 2-8