コンデンサ低圧設置ののメリット［変圧器］
１次 6600Ｖ / 3300Ｖ
２次 200Ｖ / 400Ｖ

コンデンサの設置位置を低圧側にするだけで・・・・

1 線路損失・変圧器損失の低減が可能です！

省エネ

損失低減範囲

力率改善効果は、進相コンデンサの設置位置よりも上位（電源側）の部分にあたります。

Tr

低圧側に設置することで力率改善される範囲が長くなり、負荷変圧器や低圧側配電線路の損失低減効果があります。
低圧進相
コンデンサ

2 自構内で発生する高調波電流を吸収し、配電系統への高調波の流出を抑制します！

使用環境整備

高圧側に進相コンデンサを設置しても負荷から発生する高Tr

高調波調波電流を吸収できる比率は低く、その大部分は配電系統へ流出してしまいます。低圧側に設置することで高調波を負荷吸収する比率を高めることができます。
低圧進相
コンデンサ

3 高圧側配電系統から流入する高調波障害から守られ、コンデンサ故障の可能性を軽減します！

故障軽減

高圧側に進相コンデンサを設置すると、配電系統から流Tr高調波入する高調波障害の影響を直接受けやすいという欠点があります。
低圧側に設置することで、変圧器が防波堤となり、進相負荷低圧進相コンデンサコンデンサが影響を受けにくくなります。

LJ-346-B

JIS規格､JEAC規格（内線規程､高圧受電設備規程）で直列リアクトル設置が義務化されました
JIS規格において、高圧進相コンデンサ関連設備（コンデンサ・直列リアクトル・放電コイル）の規格が1998年に一本化され、直列リアクトルを取り付けて使用することが原則となっています。

また、
「内線規程
（JEAC8001-2016）「」高圧受電設備規程（JEAC8011-2014）」においては、コンデンサ回路には直列リアクトルを施設することが勧告から義務的事項に引き上げられました。

直列リアクトルを設置することで・・・・

1 高調波電流の流出抑制対策になります！
コンデンサのみ

コンデンサ + リアクトル

高調波流出電流が拡大して配電系統に障害が発生します。

直列リアクトルを設置することで、高調波流出電流を拡大させず、配電系統に影響を与えません。

共振現象により高調波流出電流が拡大

高調波

高調波

リアクトルにより高調波流出電流は拡大しない

共振
障害発生
直列リアクトル
高調波
発生機器

進相コンデンサ

高調波
発生機器

配電系統

配電系統

進相コンデンサ

2 進相コンデンサ投入時の突入電流の抑制になります！
コンデンサのみ

コンデンサ + リアクトル

突入電流によりコンデンサの寿命が短くなり、また、ヒューズが誤動作を起こすことがあります。

直列リアクトルを設置することで、突入電流を抑制できます。

突入電流誤動作

ヒューズ

ヒューズ

リアクトルにより突入電流が抑制

ヒューズ誤動作により切断される
直列リアクトル
配電系統

進相コンデンサ

配電系統
進相コンデンサ

リアクトルによる逆起電力

でも、直列リアクトルを設置するスペースがない・・・というお客様は、右ページをご確認ください

シヅキの低圧進相コンデンサなら省スペースが可能です

低圧進相コンデンサにリアクトルを内蔵した、LB3-S形、V-Pac形でスペースを有効活用できます。

コンデンサ回路に直列リアクトルを設置することが義務化されたが、リアクトルを追加で設置するスペースがない…というお客様からお問合せが増えています！

高圧側設置と、低圧側設置の寸法比較 ※60Hz 50kvar L=6%で比較
高圧側に進相コンデンサを設置すると・・・コンデンサ、リアクトルがそれぞれ必要

低圧進相コンデンサならリアクトル内蔵品をご提供できます！

高圧進相コンデンサ：LV-6形
直列リアクトル：LR-3形

705mm

455mm
500mm

低圧側に進相コンデンサを設置すると・・・リアクトル内蔵コンデンサ
1台でOK

低圧進相コンデンサ設備
V-Pac形

低圧進相コンデンサ
LB3-S形

奥行6０％カット

幅5０％カット

900mm
750mm

620mm

170mm

520mm
250mm

進相コンデンサ設備の設置位置の違い
コンデンサを低圧側に設置した場合、高圧側に設置した場合で、受ける影響や効果が変わります。
優位

進相コンデンサ設備の低圧側設置と高圧側設置の総合比較
項目

No.

12345

高調波対策

低圧側に設置した場合

高圧側に設置した場合

配電系統インピーダンスとの共振現象○ ほとんどなし△ 可能性あり

配電系統への高調波電流流出の低減◎ 可能 効果大○ 効果小

配電系統電圧歪みによるコンデンサ設備への障害○

電力会社の配電線路及び配電設備

○ あり

○ あり

需要家の受変電設備への効果

○ あり

× なし

変圧器容量の低減△ 場合により可能

× 不可

変圧器損失の低減

○ 可能

× 不可

オイルレス化

○

設備費

受電用Trによりリアクタンスが増加するためリスク小× 低圧よりリスク大

省エネ効果

△

モールド機器を使用するため高価△ 場合により有利○

一括設置のため、設備コストやメンテナンス面で有利

コンデンサ故障に対する保護◎ 容易・確実○ 確実

力率調整用開閉器の寿命◎ 長い（約20万回）

× 短い（10万回以下）

設備スペースリアクトル内蔵コンデンサで対応可能の場合、スペース小コンデンサ、リアクトルがそれぞれ必要のためスペース大

経済効果

低圧機器（乾式）を使用する
オイルレス容易（安価）

保守性

その他

シヅキHPにも掲載しています。
URL：https://www.shizuki.co.jp/suggestion/

URL：https://www.shizuki.co.jp
本社 〒６６２-０８６７ 兵 庫 県 西 宮 市 大 社 町 １ ０ 番 ４ ５ 号

0798-74-5821 FAX0798-73-0807

東 京 支 店 〒１０１-００４１ 東京都千代田区神田須田町１丁目１番地（神田須田町スクエアビル４階）
関 西 支 店 〒６６２-０８６７ 兵 庫 県 西 宮 市 大 社 町 １ ０ 番 ４ ５ 号
中 部 支 店 〒４６４-０８０７ 名 古 屋 市 千 種 区 東 山 通 ３ 丁 目 ２ 番 ３ 号
仙台営業所 〒９８４-００５１ 宮城県仙台市若林区新寺１丁目７番２１号（新寺KSビル７階）（第６プリンスビル３階）
日立営業所 〒３１０-０８０３ 茨城県水戸市城南１丁目７番５号
広島営業所 〒７３０-００１１ 広島市中区基町５番４４号（広島商工会議所ビル５階）
福岡営業所 〒８１０-００１１ 福岡市中央区高砂１丁目２４番２０号（ちくぎん福岡ビル７階）

03-5289-8030 FAX03-3258-5366
0798-70-3921 FAX0798-74-3932
052-781-3921 FAX052-789-1771
022-297-2608 FAX022-291-5226
029-222-5630 FAX029-222-5631
082-225-0616 FAX082-502-3031
092-523-0551 FAX092-523-0358〈お願い〉このカタログは、2022年5月現在の製品仕様・寸法などで、予告なしに変更することがありますので、ご発注の際はご確認をお願いいたします。

2022.5 IP 700