取扱説明書（お客様保管用）

住宅用太陽光発電システム

パワーコンディショナ
品番GP27D（2.7kWタイプ）
GP40D（4.0kWタイプ）

も く じ

このたびは、パワーコンディショナをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
● ご使用前に「安全上のご注意」（2〜3ページ）を必ずお読みください。
● 保証書（この説明書最終ページ）は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
● この商品を利用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This system is designed for domestic
use in Japan only and cannot be used inany other country.

安全上のご注意

2

システムの構成とはたらき

4

用語の解説

5

お知らせ

6

各部の名前

6

ご使用の前に

7

パワーコンディショナの運転と停止

8●

積算電力を表示するには停電時の連系運転と自立運転の切り替え

こんなときは点検とお手入れのしかた仕様
アフターサービス

85164119866000

ご使
用の前にご
10 使
用
方
11 法

12 長
く
14 お使
15 いい
裏表紙 ただ
くために
BE0812-0安全上のご注意
安全に関する重要な内容です。よくお読みいただき、必ずお守りください。
取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または傷害を負う可能性が想定される内容を示し警告 ています。

注意 取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
強制行為を示す記号

禁止行為を示す記号

行為を強制したり指示したりする内容が書かれています。必ず実施してください。

禁止

接触禁止

使用上の注意事項
警告

注意■パワーコンディショナ・モニタ（別売）・接続箱は爆発性・可燃性・腐食性ガス・温泉など硫化ガスのある場所で使用しない■パワーコンディショナの上に乗ったり、ぶら下がったりしない機器が倒れたり脱落して、けが・感電・故障の原因となります。

万一ガスが漏れてたまると爆発・火災・故障の原因となります。

■パワーコンディショナは不安定な場
所、振動または衝撃を受ける場所で使用しない■上に物を置かない禁止■塩害地区など塩分の多いところに設
置しない

転倒・落下によりけがをしたり、パワーコンディショナが破損して火災・感電・故障の原因となることがあります。

腐食・故障の原因になることがあります。

■パワーコンディショナは屋側で使用しない■パワーコンディショナがこげくさいにおいがする時は、運転／停止ボタンを押して運転を停止して、パワーコンディショナ右側面の直流スイッチ、住宅用分電盤内の太陽光発電システム専用ブレーカをOFF（切）にする

火災・感電・漏電・故障の原因となることがあります。

■パワーコンディショナは電気的雑音の影響を受けると困る電気製品の近くで使用しない
禁止

そのまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。お買い上げの販売店にご相談ください。

電気製品の正常な動作ができなくなることがあります。

■パ ワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ は 高 温 ・ 多
湿・ホコリの多い場所（脱衣所・車庫・納屋・物置・屋根裏など）で使用しない火災・感電・漏電・故障の原因となることがあります。

■パワーコンディショナは水や油の蒸気にさらされるところで使用しない感電・漏電・故障の原因となります。

2

パワーコンディショナの上に物を置かないでください。運転時の発熱で発火し火災などの原因となることがあります。

必ず守る■パワーコンディショナのお手入れなどをする時は、運転／停止ボタンを押して運転を停止し、その後パワーコンディショナ右側面の直流スイッ
チ、住宅用分電盤内の太陽光発電システム専用ブレーカをOFF（切）にするOFF（切）にしなかったり、切断順序を間違えると感電・故障の原因になります。

■太陽電池モジュールのガラス面の上には乗らない■積雪時は、太陽電池モジュール面より落雪の恐れがあります

滑りやすいために危険です。ガラス面の割れる原因となります。

けがの原因となることがあります。

■PLC、DLNAなど通信を利用する機器については、相互に干渉し正常な動作が出来なくなる場合があります。

使用上の注意事項
警告

注意■パワーコンディショナ・モニタ（別売）・接続箱はカバーをはずしたり、分解、改造、取りはずしをしない■災害発生時や雷鳴時にはパワーコンディショナに手を触れない
感電・けが・やけどの原因となることがあります。

火災・やけど・けが・故障の原因となります。

■パワーコンディショナの運転中は不用意に手を触れない■ガソリンやベンジンなどを近くに置かない
ガソリンやベンジンなどの引火性溶剤を、機器の近くに置いたり、使用したりしないでください。火災・故障の原因となります。

接触禁止■パワーコンディショナをぬれた手でさわらない

パワーコンディショナの運転中は温度が上昇するため、不用意に手を触れないでください。
感電・やけどの原因となることがあります。特にお子様、お年寄りのいる住宅ではお気を付けください。

ぬれた手でさわったりぬれた布でふいたり水洗いしないでください。火災・感電・故障の原因となります。

■パワーコンディショナの近くで殺虫剤などの可燃性ガスを使用しない引火し、やけどや火災の原因となります。

[自立運転コンセントを使用する場合]■パワーコンディショナの通気孔をふさがない
禁止■途中で電源が切れると困るパソコンなどの電気製品は使用しない

パワーコンディショナの通気孔をふさぐような場所に設置したり、パワーコンディショナにテーブルカバー・シーツ・タオルなどをかけて通気孔をふさがないでください。内部の温度が上昇し、火災・故障・寿命低下の原因となることがあります。

■モーターを使用している電気製品は、他の電気製品と同時に使用しない■パワーコンディショナの近くで発熱機器および蒸気の出る機器を使用しない
パワーコンディショナの近くで、ストーブなど発熱するものおよび炊飯器や加湿器など蒸気の出る機器を使用しないでください。火災・故障の原因となることがあります。

ご使用の前に自立運転出力は、夜間や発電電力が不足
すると、電気製品の電源が切れますので、パソコンなど途中で電源が切れると困る電気製品は使用しないでください。デー
タ破損などの原因となることがあります。

禁止

自立運転時に、洗濯機や掃除機、冷蔵庫などモーターを内蔵している電気製品と、他の電気製品を同時に使用しないでください。過電圧の発生により他の電気製品が故障する原因となることがあります。

■アマチュア無線のアンテナが近隣にあるところには設置しない電気的雑音（ノイズ）の原因となることがあります。

3システムの構成とはたらき●連系運転
太陽電池の直流電力をパワーコンディショナで交流に変換した後、住宅で使用している商用電源と接続し、住宅の電気製品の消費する電力として使用します。住宅での電力消費がパワーコンディショナの発電量より多いときは不足分が電力会社の商用電源から補われ、逆にパワーコンディショナの発電量が住宅での電力消費より多いときは、余剰分を電力会社に売ることができます。商用電源が停電したとき、パワーコンディショナは自動的に運転を停止し、復電後は自動的に運転を再開します。また、太陽電池モジュールの発電がなくなった場合にも自動的に運転を停止し、発電を開始すると自動的に運転を開始します。

（ご注意）昼間でも電力会社の電力が停止（停電）したときは、装置も停止します。

●自立運転（商用電源が停電時などに使用）
太陽電池モジュールが発電していれば、手動での切り替え操作（11ページ）により、商用電源の停電に関係なくパワーコンディショナを運転することが可能です。パワーコンディショナの出力は自立運転コンセントに出力され、災害発生時などの非常時や、商用電源が停電した場合などに自立運転コンセントに接続した電気製品を使用することができます。
（発電した電力は住宅用分電盤には送られません。
）● 連系運転時は、自立運転コンセントに電力は送られません。

太陽電池モジュールパワーコンディショナ

電力量計
（売買用）

接続箱

住宅用分電盤

本製品は、お客さまの使用環境により、点検コード（、など）を表示することがあります。これは商用電源の乱れや機器の保護機能が働いたことを示すもので、機器自体の故障ではありません（環境が正常に戻れば、自動的に運転を再開します）。
ただし、ひんぱんに点検コードを表示するときや、点検コードを表示したまま自動的に運転を再開しないときは、機器の調整が必要な場合がありますので、お買い上げの販売店にご連絡ください。
詳しくは、12、13ページの「こんなときは」をご覧ください。
弱電界地域（電波が弱い場所）では、本システムを使用することにより、テレビ・ラジオなどの受信機器にノイズが発生する場合があります。

4

用語の解説● 太陽電池モジュールとは太陽電池モジュールとは、複数の太陽電池（セル）を直列または並列に接続し、1枚のパッケージに封入し所要の電圧、電流が得られるようにしたものです。
● 接続箱とは通常太陽光発電システムでは、複数の太陽電池モジュールを直列接続したものを、接続箱内で並列に接続し、所要の電圧、電流が得られるように構成します。
● パワーコンディショナとは直流電力を住宅で通常使用しておられる交流電力に変換します。
● 売電用電力計とは発電した電力のうち、住宅で使用されない余った電力は電力会社に売ることができます。その電力量を計量します。
● 買電用電力計とは夜間や日射量の少ない時に電力会社から購入する電力量を計量します。
● 商用電源とは電力会社から供給され、一般住宅で使用されている交流電源のことです。
● 電圧上昇抑制とは商用電源の電圧が規定の値（電力会社の指示により設定される）を超えたとき、太陽光発電システムは、その電圧を自動検出し、太陽電池モジュールの発電量にかかわらず、出力する電力を絞ります。
この時本体の抑制ランプが点灯（点滅）します。
商用電源の電圧が正常な範囲内にもどれば、自動的に発電電力の抑制動作をやめて、通常運転にもどります。

ご使用の前に太陽電池モジュール

商用電源

住宅用
分電盤

接続箱

単相3線式
50/60Hz

パワーコンディショナ

5

お知らせ
● 余剰電力（売電電力）料金のご請求

電力会社が、毎月売電用電力量計を読み取り、お客様に購入電力量を通知します。これにもとづき電力会社に請求を行ってください。自動で振込みがある電力会社もあります。電力会社との契約書などをご確認してくだ
さい。
● 発電電力について太陽電池の定格出力は、JIS（日本工業規格）でさだめられた一定の条件下で算出された数値が示されています。実際の発電は、日射強度や周囲温度、設置された方位や角度により異なります。
したがって、晴天日であっても常に定格通りの発電が行われているわけではありません。晴天の日中では、定格出力の約6〜7割の発電電力が、おおよその目安です。なお年間の発電電力量の目安は南面設置で太陽電池1kWあたり約1.000kWhです。

各部の名前
パワーコンディショナ GP27D
通気孔
前面パネル
直流スイッチ（7,9ページ参照）

自立運転コンセント

通気孔
（下部）

（最大15A）（11ページ参照）

自立ランプ（橙色）

定格表示ラベル（11ページ参照）

連系ランプ（緑色）抑制ランプ（黄色）（8ページ参照）（10ページ参照）

表示部

6

運転／停止ボタン

積算表示ボタン（8,9,11ページ参照）（10ページ参照）

ご使用の前にはじめてお使いになるときは、元請会社にて『2.連系運転を開始する』までを実施していただいてください（運転前に電力会社との連系協議と竣工検査が必要です。
）
1. 電源を入れる（P7）2. 連系運転を開始する（P8）
停電になったら（P11）
通常時の運転停電時の運転停電が回復すると（P11）

※連系運転

※自立運転

※システムの構成とはたらきをご覧ください（P4）

電源を入れる※以下の操作は、元請会社に実施していただいてください

1. 接続箱の開閉器をON（入）にしま

ご使
用の前にす
● パワーコンディショナに発電した直流電力を供給します。

※分電盤と別置きの場合があります。

2. 住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカをON（入）にします● パワーコンディショナの電力が商用電源に送らONれます3. パワーコンディショナの右側面の直流スイッチをON（入）にします
入切● パワーコンディショナに発電した直流電力を供給します。

7

パワーコンディショナの運転と停止
連系運転を開始する
パワーコンディショナは、商用電源の状態（停電の有無）や太陽電池の状態（発電の有無）に応じて、自動的に運転・停止を行いますので、日常での操作は不要です。

1.

ボタンを押す「ピッ」と音がします。
（通常は「運転」にセットしてご使用ください。）（準備状態）● 連系ランプが点滅します。
（約5分間）● 表示部がカウントダウンを開始します。
● 0までカウントダウンすると連系ランプが点灯「停止」のボタン位置し運転を開始します。

運転する時押してください。
もう一度押すと停止のボタン位置に戻ります。

● 表示部が発電電力にかわります。
（0.0から徐々に大きくなります。
）（ご注意）自立ランプが点灯するときは、12ページの「こんなときは」をご覧ください。

「運転」のボタン位置
停止時位置より、少しボタンが引っ込みます。

（運転状態）● 連系ランプが点灯し、表示部に発電電力を表示● カウントダウンについて

以下のような場合に、パワーコンディショナはカウントダウンを開始します。
●

ボタンを「停止」から「運転」にした場合●ボタンが「運転」の状態でします。
（0.0から徐々に大きくなります）（下記の例では2.0kW）

停電から復電した場合
点検コードが解除した場合
●
起動時
●
●

● 日射条件などによりカウントダウン表示が一時的に停止したり、または停止後、最初からカウントダウンがスタートする場合があります。
●

ボタンが「運転」の状態で太陽電池が発電を行う場合は表示部に「10」が表示され、カウントダウンをスタートします。

（ご注意）● 電力量表示は、ある程度の誤差を含みます。（システムの容量、天候などによっても変化します。）
発電量の目安としてご活用ください。（本製品は、計量法の対象ではありません。）● 商用電源が停電した場合、パワーコンディショナは自動的に運転を停止します。商用電源が正常にもどれば5分程度で自動的に運転を再開します。
（

ボタンを操作する必要はありません。
）● 夜間や日中晴れていても太陽電池モジュールに雪が積もっているときなど、太陽電池モジュールが発電しなくなると、パワーコンディショナは運転を自動的に停止します。
（運転を停止すると表示部には何も表示しません。
）

8連系運転を停止するには

1.

ボタンを押す停止するときは、音がしません。
（通常は「運転」にセットしてご使用ください。
）（運転停止状態）「運転」のボタン位置停止させる時押してください。

表示が消え、連系ランプが消灯し、パワーコンディショナは運転を停止します。
（停止状態）● 日没時は、自動的に運転を停止します。

「停止」のボタン位置
運転時位置より、少しボタンが飛び出します。

（翌朝太陽電池が発電を始めれば、自動的に運転を開始します。
）● 表示部が消え、連系ランプが消灯します。

太陽光発電システム全体を停止したい場合は…
システム全体を停止したい場合には、必ず①ボタンで運転を停止してから②パワーコンディショナ右側面の直流スイッチ、③住宅用分電盤内の太陽光発電システム専用ブレーカ、④接続箱内の全ての開閉器をOFF（切）にしてください。

③ 太陽光発電システム
専用ブレーカ※専用ブレーカは分電盤と別置きの場合があります。

太陽電池モジュール

ご使用
方法

商用電源

④
住宅用分電盤

接続箱

単相3線式
50/60Hz

② 直流スイッチ
開閉器
パワーコンディショナ①入切ボタン（ご注意）●

ボタンで運転を停止せずにパワーコンディショナ右側面の直流スイッチ、接続箱内の全ての開閉器および住宅用分電盤内の太陽光発電システム専用ブレーカをOFF（切）にすると積算電力量などのデータが記録されないことがあります。
● 太陽電池の発電停止のタイミング（日没・日射不安定・接続箱内の全ての開閉器のOFF（切）など）と商用電源の停電が重なった場合には、積算電力などのデータが正常に記録されません。

9

積算電力を表示するには1.
（発電電力表示）

ボタンを押す● 連系運転中

ボタンを押すと、太陽光発電システムを設置し、発電を開始してからの累計の発電電力量を表示します。
● 積算電力量を約5秒間表示します。
（下記の例では12345kWh）（積算電力量表示）● 積算電力量を約5秒間表示した後に、自動的にもとの発電電力表示にもどります。
（ご注意）日没時は、ボタンを押しても積算電力量は表示されません。

（ご注意）● 積算電力量は設置して、発電を開始してからの累計の発電電力量です。
● 自立運転中の発電電力量は、積算電力量には加算されません。
● 日没時はなにも表示されません。

●抑制ランプが点灯（点滅）しているとき● 商用電源の電圧が設定値（電力会社による指定値が設定されています）を超えた場合、電圧上昇を抑制するために、発電電力量を自動でおさえることになります。
そのとき、「抑制ランプ」が点灯（点滅）し、発電電力が本来より少なくなります。
● 商用電源の電圧が正常にもどれば「抑制ランプ」は消えますが、2、3日続くようでしたら、電力会社への調査依頼が必要になりますのでお買い上げの販売店にご連絡ください。
● 積算表示ボタンを長押し（5秒程度）すると、累積抑制時間（分単位）が点滅して表示されます。

10

停電時の連系運転と自立運転の切り替え
連系運転から自立運転にするには住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカをOFF（切）にすることにより、自立運転に切り替えることができます。自立運転モードでは、自立運転コンセントから供給される電力により、電気製品を使用することができます。

1.

ボタンを押し、運転を停止する
表示が消え、パワーコンディショナは運転を停止します。

2. 住宅用分電盤の太陽光発電システム
専用ブレーカをOFF（切）にする

3.

ボタンを押す表示部の自立運転ランプが点滅します。約10秒
後に（連系運転モードから自立運転モードに変更）自立運転ランプが点灯に変わり、自立運転コンセントにAC100Vが出力されます。

（ご注意） 自立運転コンセントへのプラグの抜き差しは、ご使用される電気製品のスイッチをOFF（切）にした状態で行ってください。

● 自立運転時の電力表示は、自立運転コンセントに接続された機器の消費電力を表示します。

自立運転から連系運転にするには

1.

ボタンを押し、運転を停止する
表示が消え、パワーコンディショナは運転を停止します。

2. 住宅用分電盤の太陽光発電システム
専用ブレーカをON（入）にする

3.

ボタンを押す表示部がカウントダウンを開始すると同時に連系ランプが点滅し（約5分間）その後、連系ランプが点灯し運転を開始します。

ご使用方法（ご注意）自立運転時のご注意（点検コードは13ページ参照）● くもりや朝夕など太陽電池モジュールの発電量が少ない場合は、使用する電気製品の消費電力によって運転できずに、機器内の保護装置が働く場合があります。保護装置が数回働くと自動的に運転を再開しなくなります。くわしくは、13ページの点検コードをご覧ください。
● 15A以上の電流が流れた場合、機器内の保護装置が働く場合があります。保護装置が数回働くと自動的に運転を再開しなくなります。くわしくは、13ページの点検コードをご覧ください。最大電力が1,500W以上になる機器には使用できません。自立運転コンセントは、最大15A以下でご使用ください。
● タコ足配線での使用はおやめください。
● 太陽電池モジュールが十分に発電している時でも、洗濯機、掃除機など、モータを内蔵している電気製品は、運転開始時に大きな電流が流れるため、使用できない場合があります。冷蔵庫のような、連続的に電力の供給が必要な機器には使用できません。
● 自立運転モードで日没となった場合、翌朝は自動的に連系運転モードが選択されます。住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF（切）であればボタンを押し、「停止」→「運転」にすることで、自立運転を開始します。

11こんなときはパワーコンディショナや商用電源の状態を点検コード（EまたはFと数字の組み合わせ）で表示します。
表示部の点検コードをご確認のうえ、下記の処置に従ってください。

ブザー音は、ボタンを押すと、止まります。

●連系運転時の点検コード
1. Eの点検コード（商用電源側）の内容と処置の仕方（ブザーは鳴りません）
これは故障ではありません。
停電または商用電源の乱れによる運転停止原因が解除されれば、自動的に運転を再開します。
（表示部がカウントダウンを開始すると同時に連系ランプが約5分間点滅後、点灯に変わります。）

商用電源が正常になるまでお待ちください。
住宅内の他の電気製品が、正常に使用できる状態であるのにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合（住宅用分電盤の太陽光発電シ
ステム専用ブレーカがOFF（切）になっていないか確認し、OFF（切）であればON（入）にしてみてください。）または、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがひんぱんにOFF（切）になるようであれば、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ボタンを押して「運転」にしたときに自立ランプが点灯する場合は、商用電源が停（ご注意）電しているか、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF（切）になっている可能性があります。
一度ボタンを押して「停止」にします。停電であれば商用電源が正常に戻った後に、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF（切）になっていればON（入）にし、再度ボタンを「運転」にしてください。住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブ

レーカがひんぱんにOFF（切）するようなときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

2. Fの点検コード（パワーコンディショナ側）の内容と処置の仕方（ブザーが鳴ります）
お客さまの使用環境により商品の調整が必要となる場合があります。

こんなときは再度ご確認ください。

正常にもどれば10秒〜数分後に自動的に運転を再開します。
（表示部がカウントダウンを開始すると同時に連系ランプが点滅し、その後点灯に変わります。）
ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

運転/停止 ボタンを押し「停止」にした後に、再度 運転/停止 ボタンを押し、「運転」してください。
正常にもどれば10秒〜数分後に運転を再開します。
ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

12

●自立運転時の点検コード（パワーコンディショナ側）の内容と処置の仕方（Fの点検コードのときのみ、ブザーが鳴ります。Eの点検コードではブザーは鳴りません。
）
こんなときは再度ご確認ください。
（これは故障ではありません）
運転中に「E（E1〜E14）（ご注意）

自立運転モードで、太陽電池の発電量に対して、使用する電気製品の消費電力が極端に大きくなっています。
」を検出したとき （太陽電池モジュールの発電量以上の電力が必要な電気機器は使用できません。）
運転/停止 ボタンを押し、「停止」→「運転」にすることで10秒程度で運転が再開できます。

自動的に連系運転モードが選択されています。
自立運転モードで日没を迎えた 翌朝、運転開始は、「停止」→「運転」にすることで10秒程度で運転が再開できます。
とき運転/停止 ボタンを押し、過電流検出（自立運転時）自立運転モードにて、消費電力の大きな電気製品（入力15Aを超えるもの）を使用していませんか？
（運転開始時などに過大な電流が流れる電気製品も含みます。）
正常に戻れば10秒程度で自動的に運転を再開します。

不足電圧検出
（自立運転時）自立運転モードにて、太陽電池の発電量に対して、接続されている電気製品の消費電力のほうが大きくなっています。
（太陽電池モジュールの発電量以上の電力が必要な電気機器は使用できません。）
正常に戻れば10秒程度で自動的に運転を再開します。

過電圧検出（自立運転時）自立運転モードにて、接続される電気製品の種類などにより発生することがあります。
ひんぱんに発生する場合は、対象となった電気製品の使用は避けてください。
正常に戻れば10秒程度で自動的に運転を再開します。

自立リレー接続前不足電圧検出

太陽電池モジュールの発電量が不足している可能性があります。
正常に戻れば10秒程度で自動的に運転を再開します。

自立リレー接続前過電圧検出

太陽電池モジュールの発電量が日射急変などによって不安定な可能性があります。
正常に戻れば10秒程度で自動的に運転を再開します。

「F81」を8回検出したとき「F81」を8回検出しました。
運転/停止 ボタンを押し、「停止」→「運転」にすることで10秒程度で運転が再開できます。

「F82」を8回検出したとき「F82」を8回検出しました。
運転/停止 ボタンを押し、「停止」→「運転」にすることで10秒程度で運転が再開できます。

「F83」を8回検出したとき「F83」を8回検出しました。
「停止」→「運転」にすることで10秒程度で運転が再開できます。
運転/停止 ボタンを押し、ボタンを押して「運転」にしたとき、連系ランプが点滅する場合は、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがON（入）になっていると思われます。もう一度操作に間違いがな
いか確認してください。
（11ページ参照）●パワーコンディショナが発生する音について
これは故障ではありません
キュー音

制御電源の起動音です。

ジィージィー音
チリチリ音
チャリチャリ音

パワーコンディショナ運転によるインバーターの高周波スイッチング動作により発生する音です。

キー音
カチッ音

連系用リレーの動作音です。（運転開始時と、停止時に発生します。）● キュー音は朝・夕の日射の少ないときや、太陽電池モジュールが降雪・落ち葉などで覆われていると、しばらくの間発生することがありますが故障ではありません。

長
く
お使
いいただ
くために

● とくに小さなお子様や青少年の方に周波数の高い音（キー音）が聞こえる場合がありますが故障ではありません。

●パワーコンディショナの温度上昇について日射が多く、パワーコンディショナが最大電力付近で運転を続けると、パワーコンディショナの上面など部分的に温度上昇（最大70℃程度まで上昇）しますが、故障ではありません。
ボタン部以外は不用意に手を触れないでください。感電・やけどの原因となることがあります。

●積雪時の運転について
太陽電池モジュール上に積雪があると、太陽光がさえぎられるため発電量が減ります。積雪量がふえてくるとパワーコンディショナが停止することがありますが、故障ではありません。
太陽電池モジュール上の積雪が減れば自動的に運転を再開します。

●パワーコンディショナのにおいについて使い始めなど、特に密閉された空間（トイレなど）では、においがこもることがあります。

13

点検とお手入れのしかた
通常の点検●事故を防止するため、下記の点検を必ず行ってください。

こんなときこうしてください□パワーコンディショナの通気孔（上下部）が、ホコリや物でふさがっていませんか。

必ず本ページ内「お手入れの前に」に従ってパワーコンディショナを停止させ、温度が完全に冷えてか通気孔（上部）

らホコリや物を取り除いてください。
掃除機で定期的に掃除してください。

通気孔（下部）□ひんぱんにブザーが鳴ったり、点検コードを表示していませんか。

表示部に点検コードが表示されていたら、12,13ペー
ジの内容に従って処置してください。

●起動時や発電出力が大きくなると、作動音が少し大きくなることがありますが、故障ではありません。

お手入れのしかた●お手入れの前に必ず守る

必ず運転／停止ボタンを押して運転を停止して、パワーコンディショナ右側面の直流スイッ
チ、住宅用分電盤内の太陽光発電システム専用ブレーカをOFF（切）にする。

直接水洗いをしないでください
火災・感電・漏電・故障の原因となることがあります。

禁止

前面パネルをはずしたり、分解、改造をしない
火災・感電・やけど・けが・故障の原因となります。

禁止

スプレー式・エアゾールタイプの洗浄剤を使わない
火災・感電・故障の原因となります。

禁止● 運転を停止し、通気孔（上下部）の温度が完全に冷えたことを確認してください。
● 掃除機でホコリを吸い取ってから柔らかい布で、からぶきしてください。

14

仕様●パワーコンディショナ
項定目
格容

仕2.7kW

量様4.0kW

主 回 路 方 式 電圧型電流制御方式
スイッチング方式 正弦波 PWM 方式
定 格 入 力 電 圧 DC250V
使用入力電圧範囲 DC70V 〜 DC380V
定 格 出 力 電 圧 AC202V（単相 2 線式 但し連系は単相 3 線式）
電 力 変 換 効 率
絶縁方95.5％（定格出力時）

95％（定格出力時）式 非絶縁（直流地絡保護機能、出力直流分検出機能）

電 力 制 御 方 式 太陽電池最大電力追従制御
保護機

能 直流過電圧、直流過電流、交流過電流、直流地絡、温度異常

連 系 保 護 機 能 交流過電圧、交流不足電圧、周波数上昇、周波数低下、出力電力制御
能動方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動方式：位相跳躍検出方式
主回路方式
電圧形電圧制御方式
1.5kVA自 立 運 転 機 能 定格容量
定格出力電圧 AC100V（50/60Hz）
単独運転検出機能

外形

寸

法 490（幅）×156（奥行）×270（高さ）（mm）
量 14（kg）

質動作

温度 − 10℃〜 40℃

動作

湿度 90％以下（結露のないこと）

お客様用 取扱説明書（1）付 属 品

施 工 用検査成績書（1）、 施工説明書（1）、 工事用型紙（1）、配線用圧着端子（大（2）、小（6））、絶縁キャップ（黒（1）、青（6））●この仕様はJIS（日本工業規格）に基づいた数値です。

長くお使
いいただ
くために15

アフターサービス（よくお読みください）

修理を依頼されるときは●保証期間中は保証書の規定に従って修理させていただきます。
●保証期間が過ぎている場合でも、修理すればご使用できる時には、ご希望により有料にて修理させていただきます。
●修理料金の仕組み
技術料：故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれます。
出張料：製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。
部品代：修理に使用した部品代金です。その他
修理に付帯する部材等が含まれています。

●ご連絡いただきたい内容

商品
名パワーコンディショナ品番
GP27D
GP40D
お 買 い あ げ 日年月日
● 故障の状況できるだけ詳しくお願いします。
● おところ付近の目印等もあわせてお知らせください。
● おなまえ● 電話番号● 訪問希望日

補修用性能部品の保有期間●このパワーコンディショナの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後9年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は修理に関するご相談ならびにご不明な点は、設置いただいたお店やお買いあげの販売店、もしくは下記までお問い合わせください。

サンテックパワージャパン株式会社
お客様サポートデスク

電話（0120）965−171

ヘッドオフィス

〒160−0023 東京都新宿区西新宿3-6-11
西新宿KSビル6F

電話（03）3342−3838

長野プラント〒385−0004 長野県佐久市安原825-1

電話（0267）67−1691