［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方３号機 １次冷却材ポンプ３Ｃ封水注入系統
配管フランジ部からの水漏れについて
Ｒ６.８.２
原子力安全対策推進監
電話番号 089-912-2352［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
発生場所
異常の概要
種類

有・
無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ ＰＰ有・
無
[漏えい量 － ]令和６年８月１日１５時１５分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他
・核物質防護

［異常の内容］
8 月１日(木曜日)15 時 48 分、四国電力株式会社から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１

伊方発電所３号機は定期検査中のところ、本日 15 時 15 分、原子炉格納容器 2階に水たまりがあることを運転員が確認した。
２ なお、この事象によるプラントへの影響及び環境への放射能の影響はない。
３ 今後、詳細を調査する。
［その後の状況］
8 月 1 日(木曜日)21 時 47 分、四国電力株式会社から、その後の状況について、次のとおり連絡がありました。
１

現地を確認したところ、水たまりについては、1 次冷却材ポンプ 3C 点検のために開放した封水注入系統配管フランジからの漏水であることを確認した。
２ また、当該配管フランジより漏水が継続していたため、当該配管フランジに閉止蓋を取り付け、漏水は停止している。
３ 水たまりは原子炉格納容器内の 1 次冷却材ポンプ 3C 付近に留まっており、外部への漏えいはなかった。
４ 水たまりについては、全量ふき取りを行った。
５ 漏水量は約 14 リットルで、分析の結果、放射能量は約 2.7×10 ５ ベクレルと推定した。
６ 今後、詳細を調査する。
県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しています。
（ 伊方発電所及び周辺の状況）

１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況［事象発生時の状況］
廃止措置中
廃止措置中
運転中（出力通常値通常値％）・ 停止中
・
異常値
・異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。
２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射性物質の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ○区分Ａ，Ｂ以外の事項

ＰＰ ○核物質防護に影響がある事態
３

管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射性物質を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

発信年月日発
当信者

号 機(定格出力)

該機発生時状 況

伊方

令和６年

伊方発電所

発 電 所 情（お知らせ）
８月

１日

２号機

１５時４８分３号機（８９０ＭＷ）
1.出力

廃止措置中

設備トラブル

１．発生日時：
２．場( 木 )

滝川

１号機

廃止措置中

報

・

ＭＷにて(通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中
2.第１７回 定期事業者検査中

人身事故

８月

・

１日

所：伊方発電所３号機

地震

１５時

・

核物質防護・

その他

１５分

原子炉格納容器２階（管理区域内）

発 生 状 況概要 ３．状

況：伊方発電所３号機は定期検査中のところ、本日１５時１５分、原子炉格納容器２階に水たまりがあることを運転員が確認しました。
なお、この事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。
今後、詳細を調査します。

運転状況

備考

１号機：廃止措置中
２号機：廃止措置中
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中

伊

方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）

令和

６年

伊方発電所

林

１号機

２号機

発信年月日
発
当信者号 機(定格出力)

該機

発生時
状 況

８月

１日

廃止措置中

設備トラブル

１．発生日時：
２．場

・

２１時

４７分

３号機（８９０ＭＷ）
1.出力

廃止措置中

( 木 )

ＭＷにて(通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中
2.第１７回 定期事業者検査中

人身事故

８月

・

１日

所：伊方発電所３号機

地震

１５時

・

核物質防護・

その他

１５分

原子炉格納容器２階（管理区域内）

発 生 状 況概要 ３．状

況：伊方発電所３号機は定期検査中のところ、本日１５時１５分、原子炉格納容器２階に水たまりがあることを運転員が確認しました。
なお、この事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。
今後、詳細を調査します。
【第１報にてお知らせ済み】
現地を確認したところ、水たまりについては、１次冷却材ポン
プ３Ｃ点検のために開放した封水注入系統配管フランジからの漏水であることを確認しました。また、当該配管フランジより漏水が継続していたため、当該配管フランジに閉止蓋を取り付け、漏水は停止しています。
水たまりは原子炉格納容器内の１次冷却材ポンプ３Ｃ付近に留まっており、外部への漏えいはありませんでした。
水たまりについては、全量ふき取りを行いました。
漏水量は約１４リットルで、分析の結果、放射能量は約２．７×１０５ベクレルと推定しました。
今後、詳細を調査します。

運転状況

備考

１号機：廃止措置中
２号機：廃止措置中
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中

伊方発電所３号機

１次冷却材ポンプ３Ｃ封水注入系統配管フランジからの漏水について

原子炉格納容器

蒸気発生器

浄化設備

1次冷却材系統3A

原子炉容器

体積制御タンク

1次冷却材ポンプ3C
当該箇所

封水注入系統充てんポンプ

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。
格納容器スプレイ冷却器：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]：管理区域（高圧タービンへ）

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]

格納容器スプレイポンプ○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。
高圧注入ポンプ○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。
余熱除去冷却器

低圧タービン
発電機

余熱除去ポンプ
Ｍ○脱塩塔
１次冷却水に溶け込
んだイオン状の不純分を除去する。

１次冷却材ポンプ

充てんポンプ

放水口
復水ポンプ

封水注入系統２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器
伊方３号機○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

低圧給水加熱器

１次冷却材ポンプ３Ｃ封水注入系統配管フランジ部からの水漏れ
主給水ポンプ
雑固体焼却設備
焼却炉

使用済燃料

排ガスファン
フィルタ

使用済燃料ピット取水口

高圧タービン

１次冷却材ポンプ○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

循環水ポンプ

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

伊方発電所３号機
１次冷却材ポンプ３Ｃ封水注入系統配管フランジからの漏水について
１次冷却材ポンプ３Ｃ

当該箇所※

封水注入系統配管※閉止蓋を取り付けた状態

漏水の状況

ふき取り前

ふき取り後

用語解説
〇１次冷却材ポンプ
１次冷却材を、原子炉から蒸気発生器を経て再び原子炉に循環させるポンプ。
原子炉、蒸気発生器、１次冷却材ポンプ等で構成する系統を１次冷却材系統という。
〇封水注入系統
内部流体である１次冷却材が１次冷却材ポンプ軸シール部より漏れ出ないよう、１次冷却材より高い圧力で水を注入する系統。
〇体積制御タンク
１次冷却材中のほう素濃度を調整するために行う純水の注入や冷却材の抜取り等の際に生じる１次冷却材の体積変動を調整するためのタンク。
〇原子炉格納容器
原子炉容器や蒸気発生器、１次冷却材ポンプなど重要な機器を覆っている気密構造物。
〇原子炉容器
燃料集合体を収納し、核分裂反応により熱を発生させ、１次冷却材と熱交換を行う機器。
〇蒸気発生器
原子炉で温められた１次冷却材と、タービンを回す蒸気となる２次冷却材とで熱交換し、蒸気を発生させる機器。
〇充てんポンプ
１次冷却材系統から抽出した１次冷却材を浄化した後、再び１次冷却材系統へ戻すためのポンプ。
〇浄化設備
１次冷却材系統から抽出した１次冷却材を脱塩塔で浄化する設備。
〇フランジ
円盤状の板同士の間にガスケットを挟み、ボルト・ナットで締結し配管と配管を接続する継ぎ手の一種。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
令和6年08月01日（木）（単位：ナノグレイ／時）
測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値
測定局
時刻 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 降雨時 降雨時以外
モニタリングステーション（九町越）171717171745
19モニタリングポスト伊方越
18181818
185220
愛 モニタリングポスト湊浦
232323242345
25
モニタリングポスト川永田
25
2525
25
2551
26
媛
モニタリングポスト九町
33
33
3333
33
55
35
14141413144116
県 モニタリングポスト大成
モニタリングポスト豊之浦
25
25
25
25
25
52
26
モニタリングポスト加周
25
25
25
25
25
60
27
161616161640
18
四 モニタリングステーション
151515161643
18
国 モニタリングポストNo.1
電 モニタリングポストNo.2
14
1414
14
144216
力 モニタリングポストNo.3
13121213133915㈱ モニタリングポストNo.4
151415151544
17(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力規制庁の「平常時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（令和３，４年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然放射線

環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
約20ナノグレイ／時×24時間×365日×0.8÷1,000,000
0.140.01

人工放射
線0.1

1100.05

0.66.9

胸のⅩ線集団
検診（１回）

胃のⅩ線集団
検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

100ミリシーベルト

50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）