日本サーモ サーキットプロテクタ

TP30M/TP30G

直流高電圧スイッチ30Ａシリーズ◎小型高電圧スイッチ◎電圧引外しコイルを用意◎小型・省スペース◎太陽光発電、EV充電器等に最適◎安全設計／耐電圧4000Ｖ◎RoHS対応品
仕様形

名極数

ＴＰ30Ｍ

ＴＰ30Ｇ

1極2極2極DC 125V 30A

ＤＣ 300Ｖ 30A（2線切）ＤＣ 125Ｖ 30A（2線切）主接点定格注）ＤＣ400Ｖ 40Ａについてはお問い合わせ下さい。

（抵抗負荷）※DC80V以下、AC250V以下のスイッチもございます。詳細はサーキットプロテクタの仕様をご覧下さい。

リレー形電圧式（電圧引外しコイル）

ＡＣ50/60Hz：6， 12， 24， 32， 48， 100， 200Ｖ
ＤＣ：6， 12， 24， 32， 48， 100， 200Ｖ

定格引外し電圧

電圧引外し方式
開閉寿命
補助回路定格（抵抗負荷）

耐電圧（リーク電流1ｍＡ以下）

完全電磁式 トリップフリー機構
10000回以上（定格開閉6000回、無負荷開閉4000回。開閉頻度6回/分）
電圧コイルによるトリップ開閉は、1000回（定格開閉。開閉頻度2回/分）
銀接点：AC50/60Hz 250V 5A, DC 30V 5A
金接点：AC50/60Hz 125V 0.1A, DC30V 0.1A
微少負荷（0.1A以下）で使用される場合は［金接点］を推奨致します。
AC50/60Hz 4000V 1分間
リレー形のリレーコイル〜主回路間はAC50/60Hz 2000V 1分間
補助回路の接点相互間はAC50/60Hz 600V 1分間

直流高電圧スイッチ
TP30M/TP30Gシリーズ

絶縁抵抗

ＤＣ500Ｖメガーにて100ＭΩ以上

基準周囲温度25℃

使用周囲温度

ＴＰ30Ｍ：-25〜+85℃ （但し、氷結無きこと）
ＴＰ30Ｇ：-40〜+85℃ （但し、氷結無きこと）

許容相対湿度

45〜85％

耐 振 動

98m/s2（MIL‐STD‐202F‐201A）定格電流通電時

耐 衝 撃

490m/s2（MIL‐STD‐202F‐213B‐A）定格電流通電時

ハンドル形状トグル形 外形寸法図参照

ハンドル色

黒 又は 白（非標準品）

ハンドル表示−締付けトルク取付けネジ（Ｍ3）：0.4〜0.6Ｎ・ｍ 端子ネジ（Ｍ4）：1.0 〜1.2Ｎ・ｍ

重

1極形：約70ｇ 2極形：約140g

量

極性指定
ご使用上の注意又は ＯＮ-ＯＦＦ

LINE端子及びA端子を＋（プラス）に接続
104,105ページをご参照ください （共通注意事項 102,106ページ）●上記以外の高い電圧についてはお問い合わせ下さい。
●太陽光発電用の直流高電圧スイッチについてはお問い合わせ下さい。

直流高電圧スイッチ
TP30M/TP30G シリーズ

日本サーモ サーキットプロテクタ

内部接続回路
回路形式

回路記号

スイッチオンリー形

9回路図

引外しコイルを持たないので、単体ではトリップしません。
ＴＰ30Ｍは、必ず入力電源の＋極側をLINE端子に接続して下さい。
LINE

スイッチオンリー形
補助回路付

特 記 事 項LOAD

スイッチオンリーと補助回路との組合せです。

9K

引外しコイルを持たないので、単体ではトリップしません。
LINENC

NOCOM

LOAD

ＴＰ30Ｍは、必ず入力電源の＋極側をLINE端子に接続して下さい。

主回路と電圧コイルは絶縁されており、外部スイッチにより、外部電圧リレー形電圧式7Vを電圧引外しコイルに印加して、瞬時に引外しをすることができます。
A

B C

D

ＴＰ30Ｍは、必ず入力電源の＋極側をA端子に接続して下さい。

（注1）補助・警報回路は端子配列が〔LINE-COM-NO-NC-LOAD〕のリバースタイプも製作可能です。注文方法は品名末尾に銀接点は"（R）"、金接点は"（RG）"を付記して下さい。
（注2）リレー形電圧式の端子配列は〔LINE-C-D-LOAD〕の配列も可能です。回路記号は "7V" を "7VJ" でご指定下さい。

電圧引外しコイルのインピーダンスと抵抗表

AT25℃ 単位：ΩDC
抵抗6171112704522014032400310488605801003000

2000200140009300

許容差：±25％遮断することができます。コイルは常時無負荷の状態で、電圧信号が印加されると瞬時に遮断します。

電圧引外しコイルの性能
引外し電圧定格電圧のACは80％以上
DCは75％以上

コイルに対する許容連続印加時間

定格電圧で30秒以内

使用温度範囲-40〜+85℃

遮断時間0.04秒以内

コイルに対する許容連続印加時間 を超えて電圧を印加するとコイルが断線（焼損）しますのでご注意願います。

TP30M/TP30Gシリーズ

24

電圧引外しコイルに外部信号電圧を印加することにより回路を直流高電圧スイッチ

定格電圧
（Ｖ）

AC50/60Hz
インピーダンス

リレー形電圧式について

直流高電圧スイッチ
TP30M/TP30G シリーズ

日本サーモ サーキットプロテクタ

外形寸法図・取付穴加工図

単位：mm

2極全ハンドル形●ＴＰ30Ｍ形
（18）

41
28.5

3.382-φ15(公差:±0.1)

1919ON4226.52-ROFF826.5425139(26)20＋

取付穴加工図38.5max4.5(6)−4-φ44-M3深サ5max

1極形

2極ワンハンドル形（L）
取付穴加工図192極全ハンドル形
2-φ15

3.3

取付穴加工図(公差:±0.1)

38.5max

4.5（18）4126.5

φ1626.542

4-φ44-M3深サ5max●ＴＰ30Ｇ形
(6)

42

2051

26.5

φ1626.54251

422-φ42-M3深サ5max

1919ON42
26.5

2-ROFF

826.5

4251

39LOAD
4-φ4

TP30M/TP30Gシリーズ

4-M3深サ5max

2極ワンハンドル形（L）
19(公差:±0.1)

194-M3深サ5max

26.5

φ1626.5（注記1）
端子配列・形状は、30ページをご参照下さい。
（注記2）
2極右ワンハンドル形（R）につきましては、32ページをご参照下さい。

4251

20φ15取付穴加工図

4.538.5max

42直流高電圧スイッチ(26)

20LINE(公差:±0.1)

194.54.5φ1520φ15取付穴加工図

38.5max(公差:±0.1)

19.5max4-φ4

直流高電圧スイッチ
TP30M/TP30G シリーズ

日本サーモ サーキットプロテクタ

ご注文方法 ご注文の際、下記をご参照のうえ品名をご指定ください。
1極形①ＴＰ30Ｍ−（ON‐OFF 表示）（ネジ端子）−スイッチオンリー形補助回路付−125Ｖ（補助接点：金）の例
形

③名

TP30M

ハンドル形状記号
記号なし 1極形 及び2極全ハンドル形

TP30G

②色

記号なし
PＷ

黒白U

L

2極ワンハンドル形N

1極形 及び2極全ハンドル形

LN

2極ワンハンドル形B

1極形 及び2極全ハンドル形

ーLB

2極ワンハンドル形

ON-OFFRハンドル色・表示記号

記号

ハンドル形状及び主端子形状記号

表示

ファストン端子（＃250）

内部接続回路記号記号

回路形式

9スイッチオンリー形

9K
ネジ端子
（Ｍ4）

7V

スイッチオンリー形
補助回路付
リレー形 電圧式

垂直形 基板端子
ファストン端子（＃250）

2極右ワンハンドル形

RNー

主端子形状

④

ネジ端子（Ｍ4）◎ファストン端子で定格電流が15Ａを超える場合は、半田付けによる接続を推奨いたします。

ON-OFF①②④③

TP30M− P N −9K− Z125 （G）⑥⑥回路電圧記号

記号

最高使用電圧

Z300

ＤＣ300Ｖ

Z125

ＤＣ125Ｖ

定格電流

適用⑦補助接点記号記号

定格ＴＰ30Ｍの1極形及びＴＰ30Ｇの2極形（G）

AC50/60Hz 125V 0.1A
AC50/60Hz 125V 0.1A

金◎上記以外の定格に付きましてはお問い合わせ下さい。

（KS）◎リレー形 電圧式

◎基板端子は金接点のみです。

①②⑤④③

接点材質銀
金

記号なし AC50/60Hz 250V 5A

ＴＰ30Ｍの２極形

30A⑦

垂直形基板端子に適用⑥TP30M − P N − 7V − 3-100V − Z125
１極目

記号AC50/60Hz 用ＬＩＮＥ（＋）
ＯＮＯＦＦ

電圧コイル引外し定格電圧記号

ＬＯＡＤ
（−）

2極形

DC 用

103-6V

3-6V

6V

103-12V

3-12V

12V

103-24V

3-24V

24V

103-32V

3-32V

32V

103-48V

3-48V

48V

103-100V

3-100V

100V

103-200V

3-200V

200V◎103-はAC用、3-はDC用の分類記号です。

①②③④④

1極目

2極目

⑥⑦TP30M − P N − 9 9K − Z300 （G）◎リレー形 電圧式との組合せの場合
①②③④④

1極目

2極目

⑤引外し定格電圧⑥TP30G − P N − 9 7V − 3-100V − Z125

TP30M/TP30Gシリーズ

各極の記号（④及び⑤）は、右図に示す様にパネル正面からみて左側より、1極目、2極目の順番にご指定下さい。

⑤２極目

直流高電圧スイッチ

2極形の指定方法

日本サーモ サーキットプロテクタ

サーキットプロテクタ取扱注意事項
1.ご使用上の注意
共通注意事項
1．サーキットプロテクタは、標準取付け姿勢（右図）でのご使用を推奨い標準取付け姿勢たします。
カタログに記載されている遮断特性及びイナーシャルディレイ特性は、ｱｰｸｽﾍﾟｰｽ装置のパネルＯＮＬＩＮＥ

標準取付け姿勢での値です。

鉛
直れません。

ＯＦＦ

2．アーク孔と装置のパネルとの間に右表のアークスペースをあけて下さい。

ＬＯＡＤ

標準取付け姿勢時、トグルハンドルタイプのアーク孔は上面に、ロッカ
3．サーキットプロテクタをMAY TRIP領域で使用することはできません。
MAY TRIP領域の電流が長時間通電されることが予想される場合は、弊社までご相談下さい。
4．リレー形又はデュアル形の電圧引外しコイルへ断続的に電圧を印加される場合は、 瞬時印加の後、30秒以上間隔 （周囲温度25℃時）をあけ、印加回数は5回以下にして下さい。
5．ハンドルに「ON-OFF」又は「 −」表示が無いものをご使用の際は、

Ｌ
ＩＮＥ

ＯＦＦ

その場合は必ずお問い合わせ下さい。

ーハンドルタイプ及びSTP30,TPR30では下面にあります。

ＬＯＡＤ

ＯＮ

標準取付け姿勢以外でご使用の場合には、カタログの特性値が生かさ

トグルハンドルタイプ

シリーズ名
IR/UR/TR/TRM, IN/UN/TN/TNM
ICP25/UP25/TP25/TP25G/TP25M
ICP30/UP30/TP30/TP30G/TP30M
STP30/TPR30
ICP50/UP50/UP50G/TP50/TP50M
ICP50G/TP50G

ｱｰｸｽﾍﾟｰｽ
装置のパネル

ロッカーハンドルタイプ

アークスペース
3mm以上
15mm以上20mm以上20mm以上・AC415V（3φ）, 240/415V（3φ-4W）：45mm以上
・AC250V1φ：1極切り：30mm以上

上記のアークスペースが確保できない場合にはお問い合わせ下さい。
接続端子部とパネル間の絶縁スペースが不足する場合には、ケーブル接続箇所の露出部に絶縁チューブ等を被せる等の絶縁を施して下さい。

取付けパネルにこのマークを表示して下さい。
6．ハンドルによるON−OFF操作は、ハンドルの動きを途中で止めたりしないでスムーズに行って下さい。
ON操作時は、ハンドルがON位置に突き当たるまで押して下さい。
OFF操作時は、ハンドルをOFF方向に押して下さい。ハンドルは素早くOFF方向に戻ります。
7．ハンドルは、軽い力で操作可能です。
ハンドルに必要以上に強い力を加えますと、製品の破損又は機能障害の原因となりますのでご注意下さい。
8．過負荷トリップ後ハンドルを再投入する時は、過負荷の原因を取り除いて、ハンドルがOFF側に十分に戻りきっている事を確認した上で行って下さい。もし、短絡遮断した形跡など過度の損傷が認められる場合は、再投入は行わないで下さい。
9．標高2000m以下でご使用下さい。
10．特殊な電流波形について
右図のようなコンデンサインプット電流においては、プロテクタの定格電流値と回路電流値が近過ぎますと、「うなり音」や「不要な遮断」が発生することがあります。
これは回路電流値（rms）の 2〜3倍の定格電流値の2〜4ms

サーキットプロテクタ取扱注意事項

プロテクタを使用することにより回避できます。
その他詳細につきましてはお問い合わせ下さい。
11．ディレーティングについて

コンデンサインプット電流波形（50/60Ｈｚ）

サーキットプロテクタは定常電流が定格電流の80％以下（逓滅率：ディレーティング）でご使用頂くことで、接続する配線ケーブル及び製品の長期信頼性が得られます。当社は、80％以下の逓滅率でのご使用を推奨いたします。また、使用周囲温度と電流の逓滅率につきましては下表をご参照下さい。同表は、主端子に接続する電線の温度定格が105℃の場合の値です。それ以外の場合には、ご相談下さい。
使用周囲温度の上限値と電流温度増減値

定格電流に対する逓滅率

-10℃

90％

080％

+5℃

70％

但し、+85℃が上限となります。
（28ページ ICP30・デュアル形の例）逓滅率80％時：AT75℃、逓滅率70％時：75℃+5℃＝AT80℃

日本サーモ サーキットプロテクタ
IR/UR/TR/TRMシリーズ
1．1mm〜3.2mm厚のパネルへの取付けに適応する寸法となっています。
1mm未満のパネルの場合には、右図のような半打抜き加工又は切り曲げ加工により、取取付け用パネル付け部の厚さが上記になるような方法でも取付け可能です。

※

１ｍｍ以上

2．プレス抜きによる穴加工の場合、右図※側が抜きダレ面となる様にして下さい。

サーキット
プロテクタ

3．定格電流15Aを超えるサーキットプロテクタをご使用の場合は、信頼性の点で、主端子への接続は半田付けを推奨致します。
4．主端子への半田付けは、60W以下の半田コテ（コテ先温度380℃max）で、端子に力をかけないように、5秒以内で行って下さい。
5．補助端子について（1）端子への半田付けは、18W以下の半田コテ（コテ先温度320℃max）で端子に力をかけないように3秒以内で行って下さい。
（2）半田付け後、1分以内は端子部を動かさないようご注意下さい。また、端子にリード線の引張荷重が加わらないようにご注意下さい。
（リード線太さ：0.5mm2）（3）端子強度：6N以上（各方向、但し端子の変形は可とする）
6．半田付けの際、半田及びフラックスがサーキットプロテクタ及び補助回路の内部へ侵入しないようにご注意下さい。
7．製品をパネルに取り付ける際は、取り付け方向を充分にご確認の上、お取り付けいただくようお願い致します。一旦パネルに挿入した製品をパネルから取り外す際に過大な引っ張り力が加わると破損する場合がありますので、取り扱いには充分ご注意願います。
8．TRMへの配線時は、必ず、入力電源の＋（プラス）極側をLINE端子に接続して下さい。LINE端子に−（マイナス）極側を接続いたしま
すと、サーキットプロテクタの遮断性能及び寿命が著しく低下し、カタログ仕様を満足することはできませんので、ご注意願います。
9．TRMはDC2極切指定品ですので、電源の片側を筐体にアースする機能にご使用の場合には、105ページの「配線上のご注意」を参考にして、適切な接続をご選択下さい。適切な接続が行われない場合、1極切となりカタログの性能を満足できない場合がありますので、ご注意願います。

IN/UN/TN/TNMシリーズ
4.5

1．3.2mmまでのパネル厚さに適応する寸法となっています。

22．取付けネジの有効範囲は、右図にありますように、パネル表面から2〜4.5mmです。パネル

有効ねじ範囲に取付ける場合、ネジの有効範囲とパネル厚さなどの締付け厚をご考慮のうえ、取付けネジ長さをご選定下さい。
3．感電事故の原因となりますので、右図のネジ（※）の部分に、機器配線の露出した充電部分※
ねじが接触しない様にご注意願います。

2-M3

4．定格電流15Aを超えるサーキットプロテクタをご使用の場合は、信頼性の点で、主端子への接続は半田付けを推奨致します。
5．主端子への半田付けは、60W以下の半田コテ（コテ先温度380℃max）で、端子に力をかけないように、5秒以内で行って下さい。

パネル

6．補助端子について（1）端子への半田付けは、18W以下の半田コテ（コテ先温度320℃max）で端子に力をかけないように3秒以内で行って下さい。
（2）半田付け後、1分以内は端子部を動かさないようご注意下さい。また、端子にリード線の引張荷重が加わらないようにご注意（3）端子強度：6N以上（各方向、但し端子の変形は可とする）
7．半田付けの際、半田及びフラックスがサーキットプロテクタ及び補助回路の内部へ侵入しないようにご注意下さい。
8．TNMへの配線時は、必ず、入力電源の＋（プラス）極側をLINE端子に接続して下さい。LINE端子に−（マイナス）極側を接続いたしま
すと、サーキットプロテクタの遮断性能及び寿命が著しく低下し、カタログ仕様を満足することはできませんので、ご注意願います。
9．TNMはDC2極切指定品ですので、電源の片側を筐体にアースする機能にご使用の場合には、105ページの「配線上のご注意」を参考にして、適切な接続をご選択下さい。適切な接続が行われない場合、1極切となりカタログの性能を満足できない場合がありますので、ご注意願います。
10．IN/UN/TN/TNM用の防水カバーは、IP54相当です。
パネル取付け時は、小形-平座金又は皿バネ座金（φ7mm以下）の使用を推奨いたします。

サーキットプロテクタ取扱注意事項

下さい。
（リード線太さ：0.5mm2）日本サーモ サーキットプロテクタ
ICP25/UP25/TP25/TP25M/TP25Gシリーズ
1．3.2mmまでのパネル厚さ（ハンドルストッパー付きは2mm以下）に適応する寸法となっています。
2．取付けネジの有効ネジ深さは、4mm maxとなっています。
パネルに取付ける場合、有効ネジ深さとパネル厚さなどの締付け厚をご考慮のうえ、取付けネジ長さをご選定下さい。
取付けネジが長すぎますと、サーキットプロテクタが破損することがありますので、ご注意下さい。
3．定格電流15Aを超えるサーキットプロテクタをご使用の場合は、信頼性の点で、ファストンタブ主端子への接続は半田付けを推奨します。
4．主端子への半田付けは、60W以下の半田コテで5秒以内で行って下さい。
5．補助端子への半田付けは、40W以下の半田コテ（コテ先温度350℃max）で、端子に力をかけないように、3秒以内で行って下さい。
6．半田付けの際、半田及びフラックスがサーキットプロテクタ及び補助回路の内部へ侵入しないようにご注意下さい。
7．洗浄の際、洗浄液がサーキットプロテクタ及び補助回路の内部へ侵入しないようにご注意下さい。
8．TP25Mへの配線時は、必ず、入力電源の＋（プラス）極側をLINE端子及びA端子に接続して下さい。 LINE端子及びA端子に−（マイナス）極側を接続いたしますと、サーキットプロテクタの遮断性能及び寿命が著しく低下し、 カタログ仕様を満足することはできませんので、ご注意願います。
9．TP25M及びTP25GはDC2極切指定品ですので、電源の片側を筐体にアースする機器にご使用の場合には、105ページの「配線上のご注意」を参考にして、適切な接続をご選択下さい。適切な接続が行われない場合、1極切となりカタログの性能を満足できない場合がありますので、ご注意願います。

ICP30/UP30/TP30/TP30G/TP30M/STP30/TPR30シリーズ
1．3.5mmまでのパネル厚さ（ハンドルストッパー付きは2mm以下）に適応する寸法となっています。
このパネル厚さを超える場合はご相談下さい。
2．取付けネジの有効ネジ深さは、5mm maxとなっています。
パネルに取付ける場合、有効ネジ深さとパネル厚さなどの締付け厚をご考慮のうえ、取付けネジ長さをご選定下さい。
取付けネジが長すぎますと、サーキットプロテクタが破損することがありますので、ご注意下さい。
3．定格電流15Aを超えるサーキットプロテクタをご使用の場合は、信頼性の点で、ファストンタブ主端子への接続は半田付けを推奨致します。
4．主端子への半田付けは、60W以下の半田コテで5秒以内で行って下さい。
5．補助端子への半田付けは、40W以下の半田コテ（コテ先温度350℃max）で、端子に力をかけないように、3秒以内で行って下さい。
6．半田付けの際、半田及びフラックスがサーキットプロテクタ及び補助回路の内部へ侵入しないようにご注意下さい。
7．洗浄の際、洗浄液がサーキットプロテクタ及び補助回路の内部へ侵入しないようにご注意下さい。
8．TP30Mへの配線時は、必ず、入力電源の＋（プラス）極側をLINE端子及びA端子に接続して下さい。
LINE端子及びA端子に−（マイナス）極側を接続いたしますと、サーキットプロテクタの遮断性能及び寿命が著しく低下し、カタログ仕様を満足することはできませんので、ご注意願います。
9．TP30M及びTP30GのDC2極切指定品を、電源の片側を筐体にアースする機器にご使用の場合には、105ページの「配線上のご注意」を参考にして、適切な接続をご選択下さい。
適切な接続が行われない場合、1極切となりカタログの性能を満足できない場合がありますので、ご注意願います。
サーキットプロテクタ取扱注意事項

ICP50/UP50/TP50シリーズ
ICP50G/UP50G/TP50G/TP50Mシリーズ
1．3.7mmまでのパネル厚さに適応する寸法となっています。このパネル厚さを超える場合はご相談下さい。
2．取付けネジの有効ネジ深さは、5mm maxとなっています。
パネルに取付ける場合、有効ネジ深さとパネル厚さなどの締付け厚をご考慮のうえ、取付けネジ長さをご選定下さい。
取付けネジが長すぎますと、サーキットプロテクタが破損することがありますので、ご注意下さい。
3．補助端子への半田付けは、40W以下の半田コテ（コテ先温度350℃max）で、端子に力をかけないように、3秒以内で行って下さい。
4．半田付けの際、半田及びフラックスがサーキットプロテクタ及び補助回路の内部へ侵入しないようにご注意下さい。
5．TP50Mへの配線時は、必ず、入力電源の＋（プラス）極側をLINE端子及びA端子に接続して下さい。 LINE端子及びA端子に−（マイナス）極側を接続いたしますと、サーキットプロテクタの遮断性能及び寿命が著しく低下し、カタログ仕様を満足することはできませんので、ご注意願います。
6．TP50M及びTP50GのDC2極切指定品を、電源の片側を筐体にアースする機器にご使用の場合には、105ページの「配線上のご注意」を参考にして、適切な接続をご選択下さい。適切な接続が行われない場合、1極切となりカタログの性能を満足できない場合がありますので、ご注意願います。

日本サーモ サーキットプロテクタ

DC 2極切指定品の配線上のご注意
TRM,TNM,TP25M,TP25G,TP30M,TP30G,TP50M及びTP50Gの2線切指定品をご使用の場合は、下記をご参照のうえ配線願います。

◆ＴRＭ,ＴNＭ,ＴＰ25Ｍ,ＴＰ30Ｍ,ＴＰ50Ｍ
ＬＩＮＥ端子を プラス (＋) に接続、ＬＯＡＤ端子を マイナス (−) に接続する。
1. 電源の片側を筐体にアースしない場合

3. 7V、7Dを使用する場合
7V

筐体
LINE＋負荷̶

筐体

又はLINE

C＋

D

LOAD

LINE又はLOAD＋負荷

̶

B

LOADＡ

LINE

LOAD
LINE

負荷

̶

LINE

LOAD

B

Ａ

LOAD

C＋

D

負荷

̶

リモートSW等

7D

2. 電源の片側を筐体にアースする場合※アースしない極側にプロテクタを配線して下さい。

LINE

LINE

C＋筐体

LOAD

D

負荷

̶

LOAD

LOAD
LINELINE

LOAD＋負荷̶

LOAD

LINE又はLINE

C＋

LOAD

D̶負荷

リモートSW等

ＧＮＤ

ＬＩＮＥ端子を電源側に接続する。
1.電源の片側を筐体にアースしない場合

2.電源の片側を筐体にアースする場合※アースしない極側にプロテクタを配線して下さい。

筐体
LINELINELOAD

LOAD
LINE＋負荷̶LINE＋̶

筐体

LOAD

負荷

LOAD

ＧＮＤ

サーキットプロテクタ取扱注意事項◆ＴＰ25Ｇ,ＴＰ30Ｇ,ＴＰ50Ｇ

日本サーモ サーキットプロテクタ

2.安全上のご注意
取付け作業、操作及び保守点検に際しては、「取扱説明」をよくお読みのうえ、正しくご使用下さい。
この「取扱説明」では、安全上の注意事項のクラスを「危険」、「注意」として区分してあります。

危険取扱いを誤った場合に、死亡又は重傷を受ける可能性があります。

注意

取扱いを誤った場合に、中程度の障害や軽傷を受ける可能性、及び物的損傷が発生する可能性があります。なお、注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

危険取付け・取外し作業、配線作業及び保守・点検は必ず電源を切ってから行って下さい。端子部に触れると感電の恐れがあります。

注意1）取付け・取外し作業、配線作業及び保守・点検は専門知識を持つ担当者が行って下さい。
2）高温・多湿・塵埃・腐食性ガス・振動・衝撃などの異常な環境には使用しないで下さい。
火災・誤動作の恐れがあります。
3）ごみ、コンクリート粉、鉄粉などの異物及び液体などがサーキットプロテクタ内部へ入り込まないよう施工して下さい。万一、内部へ入った場合は使用しないで下さい。正常な動作ができない場
合があります。
4）薬品及び溶剤等より影響を受ける場合がありますので、使用にあたってはあらかじめ実用テストを行ってからご使用下さい。
5）定格電圧・定格電流の範囲内でご使用下さい。定格以外での使用は、短絡・火災・爆発などの恐れがあります。
6）製品は指定された取付け方法に従って下さい。取付けに不備があると落下などにより、けがの原因となります。
7）使用電圧・通電電流に適した電線を使用して下さい。配線に不備があると火災の原因となります。
8）端子への接続は、ファストン端子の場合は確実に差し込まれ、ゆるみが無いこと、ネジ端子の場合は確実に締付けられ、ゆるみが無いことを確認して下さい。取付けに不備がある状態で使用すると異常な温度上昇が生じ、火災の原因になります。
スタッド端子は、平ワッシャー，圧着端子，平ワッシャー，ばね座金，ナットの順で締付けて下さい。
端子部を浮かせて２個のナットで圧着端子を締付けると端子部の異常な温度上昇の原因となりますので絶対に行わないで下さい。
振動・衝撃等が加わる特殊な用途の場合で、緩まないように確実に締付けたい場合は、正規の配線・接続方法で取付けた状態からナットを追加して密着させＷナットで締付ける方法があります。

○×ケーブルケーブル
サーキットプロテクタ取扱注意事項

スタッド

密着するように締付けて下さい。

圧着端子
端子

圧着端子
端子

スタッド

隙間

9）製品の部品を外したり、改造は絶対に行わないで下さい。
10）ア-ク穴はふさがないで下さい。正常な動作ができない場合があります。
11）開梱時、部品等に損傷や変形を発見した場合は、使用しないで下さい。
12）次のような用途又は機器にご使用になる場合は、当社営業窓口へのご相談及び納入仕様の締結をお願いします。
ａ）電気用品適合品をご要望の場合。
b ）車載・船舶等、振動や衝撃の加わる用途・機器への使用。
c ）交通システム等社会的・公共的に重大な影響を与える可能性のある用途・機器への使用。
これらに準ずる用途・機器への使用。
d）カタログにて、お問い合わせが必要な旨が記された仕様のもの。