平成 25 年度

コージェネ大賞
優秀事例集〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-4 アーバン虎ノ門ビル4階
TEL 03-3500-1612 FAX 03-3500-1613
http://www.ace.or.jp/

2014年2月

コージェネ大賞について選考会議委員長講評「平成25年度 コージェネ大賞」
は、学識経験者1名、ACEJ会員企業9名の10名で構成する「作業当財団では、昨年度から新規性・先導性、新規技術、省エネルギー性等において優れた部会」
にてまとめた予備審査内容を基に、5名の学識経験者による「選考会議」
にて、各部門、審査評

コージェネレーションシステムを表彰することにより、コージェネレーションシステムの有効性価項目を総合評価のうえ、応募申請総数37件の中から民生用部門にて理事長賞1件、優秀賞4件、選考会議特別賞1件、産業用部門にて理事長賞1件、優秀賞4件、選考会議特別賞1件、技術開発部の社会への認知を図るとともに、コージェネレーションシステムの普及促進につなげることを目的に表彰（名称：『コージェネ大賞』）を行っております。
平成25年度は、７月から９月までの応募期間中、コージェネレーションシステムを設置また門にて理事長賞1件、優秀賞1件、選考会議特別賞1件を選定致しました。
東日本大震災以降、社会のBCP価値の意識向上に伴いコージェネレーションシステムは防災性・電源セキュリティ性、電力ピークカットへの貢献といった価値が評価され、平成24年度の新設容量は約38万kWに達し、リーマンショック以前の状況を取り戻しつつあります。
また、わが国の新たなエネル

は技術開発に携わる個人、グループ、法人（会社、団体）および地方公共団体等の皆様か

ギー基本計画の中でも、その重要な役割と共に改めて基幹技術のひとつとして位置付けられたとこ

ら３７件のご応募をいただき、その中から学識経験者５名で構成する選考会議にて、厳正ろです。
「コージェネ大賞」の応募件数も、昨年度の26件から今年度の37件へと一層多くの応募をいただきなる審査の結果、民生用部門６件、産業用部門６件、技術開発部門３件の合計１５件が「平成２５年度 コージェネ大賞」を受賞いたしました。
本冊子は、今回の受賞案件につきまして、それらの概要・ポイント等についてご紹介するました。応募内容もコージェネを活用したスマートネットワークへの取組み、電源セキュリティ向上への取組み等、多岐に渡る優れた内容で、コージェネレーションシステムの今後の発展に大いに期待がもてるものでした。
最後に、受賞者を含め、全ての応募者のコージェネレーションシステムへの熱意ある取組みに敬意ため、受賞された各社のご協力を得てまとめたものです。

を表するとともに、コージェネ大賞が今後のコージェネの普及促進により一層貢献してゆくことを望みたいと存じます。

平成25年度コージェネ大賞 選考会議委員長
東京大学名誉教授
独立行政法人科学技術振興機構 上席フェロー

笠木 伸英

1

C O G E N E R AT I O N AWA R D 2 0 1 32平成25年度 コージェネ大賞 受賞リスト
応募要領
応募資格

コージェネレーションシステムを設置または技術開発に携わる個人、グループ、法人（会社、団体）

理事長賞

民生用部門

施工、運転等に携わった者を加えた連名による応募も可。

工業団地における「F-グリッド」
を核としたスマートコミュニティ事業

産業用部門
〈1〉部

（F-グリッド宮城・大衡有限責任事業組合）

P 07①民生用部門門

コンテナ型ガス発電ユニット”MEGANINJA”シリーズ②産業用部門

技術開発部門

③技術開発部門

〈2〉対

P 05

（鹿島建設株式会社、鹿島東京開発株式会社、東京ガス株式会社、株式会社エネルギーアドバンス）

及び地方公共団体等。設置者、技術開発者の他にコージェネレーションシステムの設計、製作、応募対象

東京イースト21におけるBOS高効率CGSの導入と大規模複合施設でのスマートエネルギーネットワーク構築について象

応募時点で運転実績があるコージェネレーションシステム導入事例、または優秀賞

民生用部門（三菱重工業株式会社）P 09

スマートエネルギーネットワークを構築する防災対応型ガスエンジンコージェネの導入〜イオンモール大阪ドームシティ〜

P 11（イオンリテール株式会社、大阪ガス株式会社）

応募時点で商品化済、或いは研究開発で商品化見込みのある技術開発。

札幌医科大学ESCO事業におけるCGS導入

民生用部門

応募期間

平成25年7月16日〜9月20日

審査方法

当センター内に学識経験者で構成する選考会議 委員長：笠木 伸英（東京大学名誉教授 独立行

民生用部門（ダイダン株式会社、池田煖房工業株式会社、北海道ガス株式会社、株式会社エナジーソリューション）

ジェネミックス（異機種連系）採用によるガスコージェネレーションのリプレース&増設〜京都リサーチパーク〜

P 12

P 13

（大阪ガス都市開発株式会社、京都リサーチパーク株式会社、新日本空調株式会社）

政法人 科学技術振興機構上席フェロー）を設置し、新規性・先導性、防災性、電源セキュリティ、効率等を総合評価のうえ審査を行いました。

民生用部門

岩崎コンピューターセンタービル
コージェネレーションシステムの更新

P 14（株式会社クリエイティブテクノソリューション、大阪ガス株式会社、JFEエンジニアリング株式会社）

表彰

審査により、優れていると認められる応募に対して、各部門に以下に記載する表彰種別で表彰し、それぞれ表彰盾を授与。
（※）

産業用部門

ガスコージェネレーションを中心とした電気・蒸気の多重化による総合ユーティリティサービス

P 15（富士フイルム九州株式会社、新日鉄住金エンジニアリング株式会社）

1. 民生用部門
理事長賞
1件

優秀賞

選考会議特別賞

4件

1件

理事長賞

優秀賞

選考会議特別賞

1件

4件

1件

産業用部門

高効率ガスエンジンコージェネ ＋ 吸着式冷凍機による電源セキュリティの向上&革新的省エネルギーシステムの構築

P 16（株式会社ジェイテクト、株式会社クリエイティブテクノソリューション）

2. 産業用部門

蒸気駆動システム導入等による高効率コージェネレーション
P 17

産業用部門

（曙ブレーキ工業株式会社）

産業用部門（山形市上下水道部）

P 18

30MW級 世界最高効率を達成したL30Aガスタービンの開発〜CO2削減や省エネルギーに大きく貢献〜

P 19

消化ガス燃料電池によるコージェネレーション

3. 技術開発部門
理事長賞

優秀賞

選考会議特別賞

1件

1件

1件

技術開発部門（※）平成26年2月12日（水）に当財団主催で開催した「コージェネレーション・エネルギー高度利用シンポ（川崎重工業株式会社）ジウム2014」
にて実施。

家庭用コージェネを標準装備した省エネ住宅エコタウンの形成

選考会議
特別賞

民生用部門

（株式会社ホーム企画センター、北海道ガス株式会社）

P 20

産業用部門

既存ガスエンジンコージェネのオーバーホールを含めたエネルギーサービスへの移行

P 21（牛乳石鹸共進社株式会社、大阪ガス株式会社）

大規模ビルにおけるメタン発酵式バイオガスコージェネレーション

技術開発部門3

C O G E N E R AT I O N AWA R D 2 0 1 3（株式会社竹中工務店、株式会社神鋼環境ソリューション）

P 224

民生用部門COGENERATION
AWARD

理事長賞

2013

東京イースト21におけるBOS高効率CGSの導入と大規模複合施設でのスマートエネルギーネットワーク構築について［東京都江東区］
鹿島建設株式会社、鹿島東京開発株式会社、東京ガス株式会社、株式会社エネルギーアドバンス

13

概 要

システムの特長

コージェネシステム「東京イースト21」
は1992年に竣工した、地域と共生実効性の高いスマートエネルギーネットワークを追求するオフィスやホテル、コンベンションホール、
ショッピ●供給停止リスクの低い中圧ガス利用BOS・高効率コージェネ
700kW １台をビジネスセンター棟屋上に新規設置。

ングモール、駐車場棟などで構成される約14万㎡の大●既設の高効率コージェネ350kW 2台も含めた高効率コージェネ3台で系統連系並びに電力負荷平準化(2013年8月
コージェネ稼働時のピークカット率29.6％)を実現。

型複合施設である。

●非常時にはタワー棟オフィス専用部にコージェネより20VA/㎡負荷を賄うため、新たにコージェネ給電用のキュービクルおよび幹線を敷設。

ガスエンジンCGS： 700kW 1台（新設）、350kW 2台（既設）［スマートエネルギーネットワーク概念図］
都市ガス

災害時自立電源系統

充電器(PHV、充電器(PHV(PHV EV)

キュービクル
キキュュ ビクルュール
太陽光パネル

熱エネルギーネットワーク
熱エネルギーネットワーク●コージェネの高度な停電運用を実現するため、非常時の負荷選択制御盤「ジェネスマート」を初導入。停電直後からコージェネの迅速な給電制御を可能とする。
建物外観

2導入経緯

2013年4月、災害に強いエネルギーシステムとするため、自立スタート型高効率コージェネレーションシステ
ム導入や見える化システムの導入など、多様なエネル

エネルギーネットワーク」を構築・運用開始した。既存施専有部（コンセント）

モール

電力ネットワーク
商用電力

スマートエネルギーネットワーク
・
オフィスリニューアル工事

特高受変電施設
協業【開発】
東京ガス株式会社［システムダイアグラム］
エネルギーサービス事業【運営】
鹿島東京開発エネルギーサービス 契約【事業・設計】
株式会社
エネルギーアドバンスバ［BEMSによる運用データ解析と熱・電気シミュレーションによるPDCAサイクル］

スマートネットワークの「実用化」､「汎用化」を目指し

太陽光発電
EV
A 重油のスマートエネルギーネットワーク運用で得られた知見により、省エネルギー、ピーク電力の実効的な抑制、BCPなどの付加価値向上を明示し、経済合理性を高め

非常用発電機3,000kW

発電
発電

都市ガス

新設 BOSBO 対応
CGS

Checkて実測、シミュレーションおよびアンケートなどにより多様な価値を定量的に追求している。東京イースト２１

オフィス棟［共同開発や運用後の性能検証の協業］

設のBCP強化によるスマートシティーとして都市再生をはかっている。

専有部（照明）
CO2見える化

ホテル棟【事業・設計】鹿島建設株式会社

ジェネスマート
停電時において、有効に電力供給を行なう制御装置

オフィス専有部
電力自立幹線

スマートエネルギーネットワーク●再生可能エネルギー利用やPHV・電気自動車の充電設備の導入など、電源の多様化を推進。

ギー源による電源供給をネットワークで統合し、施設全体エネルギーセキュリティの向上を目指した「スマートガスコージェネレーション・自立運転コントロール
・浸水リスク回避

ビジネスセンター棟

排熱投入型吸収式冷凍機

冷水充放電

エリア内電源
エリア内
非常電源
保安電源
エリア内
分散電源
災害時自立電源

700kW
CGS

BEMSデータの分析・評価

蒸気吸収冷凍機Action

Do

350kW×2 台

LCEMツールなど
シミュレーション
による評価

建物運用

蒸気ボイラ

冷水

エリア内
空調冷水

蒸気

空調温水

温水

Plan
技術検討による改善活動

商用電力

ターボ冷凍機

ホテル給湯

水蓄熱層

冷水(節電時活用)

電力ることで社会貢献していく予定である。

5C O G E N E R AT I O N AWA R D 2 0 1 36産業用部門COGENERATION
AWARD

理事長賞

2013

工業団地における「F-グリッド」
を核としたスマートコミュニティ事業［宮城県黒川郡大衡村］
F-グリッド宮城・大衡有限責任事業組合

1

3

概 要

トヨタ自動車とトヨタ自動車東日本をはじめ工業団地内企業が中心となって設立した「F-グリッド宮城・大衡有限責任事業組合（LLP※）」
では、環境性の向上、経済性の確保、エネルギーの安定供給及び地域防災性の向上を目指し、組合で共同システムの特長

本施設におけるシステムの特長は以下の通りである。

コージェネシステム

ガスエンジンコージェネレーションシステム： 7,800kW 1台保有するガスエンジンコージェネ（7,800kW）と地域エネルギーマネジメントシステム（CEMS）
を活用して、工業団地内企業が利用するエネルギーを安価・安定的に供給している。
また、非常時には周辺地域のエネルギーバックアップとして貢献し、工業団地と周辺地域が一体となったスマートコミュニティの実現を目指している。
※Limited Liability Partnership●エネルギー融通・コージェネと太陽光発電で作ったエネルギー（電気・熱）と電力会社より購入した電力を、CEMSにより制御・最適化を図り、効率的に供給。
・コージェネ排熱は、自動車工場で蒸気・温水として利用するほか、植物工場（パプリカ）でも温水として利用し、エネルギー利用効率は最大80％。

●地域エネルギーマネジメントシステム（CEMS）
・ 需要計画・予測をもとに、電力・熱需要、買電単価、燃料単価、契約電力等のバランスを総合的に判断し、最も経済的にコージェネを運用・制御。
・需給バランス調整のため、域内電力の低負荷時間帯に料金の割引時間帯を設定。PHV車両の充電制御や需要家側の機器制御によるデマンドレスポンスも計画。

●＜国内初＞非常時の地域エネルギーバックアップ
・ 系統電力が長期にわたり停電する非常時において、コージェネで発電した電力の内、余剰分を東北電力に売電し、東北電力が既設の電力系統を通じて防災拠点となる大衡村役場等の周辺地域に電力を供給する計画。
・ 域内の災害情報発信拠点に太陽光発電、プリウスのリユース蓄電池、外部給電機能付PHV車両を配備し、地域への災害情報の提供など、早期の災害復旧に貢献。

●新しい特定供給制度
・主な需要家の休日に合わせてコージェネを停止する場合でも、他の操業する需要家への電力供給を安定的に行うため、電力会社から常時バックアップを受けながら特定供給を実施。2013年3月に行われた特定供給の許可基準改正に適合。

［対象エリア］

2■システム概要［システム系統図］［電気系統図］

導入経緯

トヨタグループでは、東日本大震災以降のエネルギー危機への対応として自動車工場へ導入したガスエンジンコージェネを活用し、地域と一体となったモノづくりを進め、地域社会の「安全・安心・快適」な暮らしに貢献する取組みとして、「F-グリッド構想」の検討を産官学連携により進めてきた。2013年2月には工業団地内企業を中心にF-グリッドLLPを設立し、2013年4月よりスマートコミュニティ事業を開始した。

7C O G E N E R AT I O N AWA R D 2 0 1 3

8

技術開発部門

COGENERATION
AWARD

理事長賞

2013

コンテナ型ガス発電ユニット MEGANINJA シリーズ
三菱重工業株式会社

12概 要“素早く移動・素早く設置・素早く発電”を製品コンセ

開発機器の特長●設置工期の短縮、工数削減

プトに、移動が容易なコンテナの採用に加え、配線接続

海上輸送等で標準的に利用されているISO規格の40、20フィートコンテナに必要機器を搭載、「 置くだけ工法」を採用し、外部との各種配管、配線を簡便化することで、現地到着後の設置に要する工数を大幅に削減した。
従来は、発電セットを設置してから送電開始まで少なくとも約３０日程度の日数が必要であったところを、本システムでは現地到着後24時間以内に発電開始が可能である。

をコネクタ方式とすること、配管系統を接続しやすい位置に配置することで、現地作業の大幅な簡便化を実現
し、現地到着後24時間以内に発電を開始することが可能である。
ISO規格の40フィートコンテナ内に、ガスエンジン、発電機、冷却装置、潤滑油装置、燃料ガスの圧縮機、制御盤などの発電に必要な装置を搭載。温水熱交換器や排例）1500kW 5台

配線・配管接続20Ft熱回収コンテナ
40Ft発電コンテナ●メンテナンスによる運転停止時間を最小化

ガス蒸気ボイラ（温水ボイラ）、消音器を内蔵した20本システムでは、大規模メンテナンス時に予備ユニットと交換し工場にてメンテナンスをすることが可能となるため、メンテナンスによるお客さまの運転停止時間を最小化することが可能である。

フィートの排熱回収コンテナを同時に使うことにより、コージェネレーション（熱電併給）に対応可能である。

●空冷式ガスエンジンの採用［40Ft 発電コンテナ］［20Ft熱回収コンテナ ］

リモートラジエータによる空冷式ガスエンジンを採用することで冷却系統まで１つのコンテナ内に収納することを実現した。同時に断水時のBCP対応も可能である。

3
潤滑油タンク

7.5MWコジェネプラント（50Hz）

発電機●複数台の並列運転が可能
MEGANINJAシリーズは通常の発電セット同様に複数台の並列運転が可能であるため、短工期の特徴を生かして、数MW~数十MWクラスのコージェレーションプラントを供給需要に合わせてすばやく建設することができる。

期待される効果●設置工事のコストダウン
設置工数の大幅短縮、各種配管、配線工事の簡便化により、設置工事の大幅なコストダウンが可能である。

発電機制御パネル

ガスエンジン

ラジエータ

熱交換器

消音器

排ガス蒸気ボイラ

通 常 時 の 電 力 制 御 やコー
ジェネレーションシステム制御から、非常時の停電始動（BOS）仕様までをカバー

ラジエータ冷却で1.5MWを実現。
低NOｘ仕様で脱硝レス化

空冷式ラジエータもコンテナ内に搭載、補給水が不要
でBCPにも対応

温水回収も可能低騒音縦型消音器をコンテナ内に搭載

排ガス温 水ボイラへの変更可能●非常時対応等電力需要に対し少しでも早く送電を開始したいというニーズが発生する非常時や、電力網のインフラが未だ十分に整備されていない海外等でも普及が期待できる。

●熱電供給のレンタルビジネス
移動、設置が容易となるため、熱電供給を必要とする場所に、必要な台数だけ提供する（レンタルする）といった新しいビジネスモデルが期待できる。

9C O G E N E R AT I O N AWA R D 2 0 1 3

10民生用部門

優秀賞

COGENERATION
AWARD

2013

民生用部門

スマートエネルギーネットワークを構築する防災対応型
ガスエンジンコージェネの導入 〜イオンモール大阪ドームシティ〜

COGENERATION
AWARD

優秀賞

2013

札幌医科大学ESCO事業におけるCGS導入［北海道札幌市］［大阪府大阪市］

ダイダン株式会社、池田煖房工業株式会社、北海道ガス株式会社
株式会社エナジーソリューション

イオンリテール株式会社、大阪ガス株式会社

1

コージェネシステム2

応募概要

本件は、東日本大震災の経験を踏ま■システム概要

え、全国初の「防災対応型スマートイオン」
として、都市部の防災上重要なエリガスエンジンCGS： 815kW 2台

1

コージェネシステム2

応募概要

ガスエンジンCGS： 930kW 2台

ESCO事業の核としてCGSを導入。災害拠点病院であることから、長時間停電発生時に重要設備への給電を可能とするBOS仕［平常時］様とし、病院機能維持を図った。省エネ性能としては、通常は利用アに立地する商業施設における「防災」されないインタークーラーの低温排熱利用や、回収排熱を優先利と「エコ」の両立モデル施設を目指した用する配管ワークなど排熱の高度利用を図り、CGS総合効率：ショッピングモールである。

76.9%、一次エネルギー削減率：20.9%を達成した。

「地域をまもる」「エネルギーをまもその他、CGS導入により電力ピークを2/3に削減、1MW級CGSる」「 地球環境をまもる」「つたえる」のの寒冷地屋上設置、スポットネットワークとCGSとの系統連系に４つのコンセプトに沿って、災害時における安全対策等に先導的に取組んだ事例。

は、地域の防災拠点、食品や日常生活品の供給拠点として機能することを目■システム概要

指しており、非 常用 発 電 機 兼用ガスコージェネを導入し、災害時に必要な●発電した電気はスポットネットワークと系統連系し、学内に供給保安負荷への電源確保を行うと共に、コージェネ排熱については地域冷暖房プラントとの熱融通を行い、システム全体の省エネ性を高める取組みを行うこ［非常時］●排ガスボイラで蒸気を発生●ジャケット冷却水は夏期：吸収冷凍機で冷水発生、冬期：暖房に利用●インタークーラー冷却水は補給水の予熱に利用とで 、岩 崎 地 区スマートエネルギ ーネットワークの一躍を担うプロジェク
トである。

11

C O G E N E R AT I O N AWA R D 2 0 1 312民生用部門

優秀賞

COGENERATION
AWARD

2013

優秀賞

ジェネミックス（異機種連系）採用によるガスコージェネ
レーションのリプレース＆増設 〜京都リサーチパーク〜

岩崎コンピューターセンタービル
コージェネレーションシステムの更新［京都府京都市］［大阪府大阪市］

大阪ガス都市開発株式会社、京都リサーチパーク株式会社、新日本空調株式会社

株式会社クリエイティブテクノソリューション、大阪ガス株式会社、
JFEエンジニアリング株式会社

1

コージェネシステム2

応募概要

ガスエンジンCGS：815kW 2台(リプレース&増設)、830kW 1台(既設)

京都リサーチパークは、産学公連携を軸として

1

コージェネシステム2

応募概要

本件ではコンピューターセンターのメイン電源としてのCGSのリプサーチパーク」を目指した施設である。今回、既存レースを行った。高効率希薄燃焼式ガスエンジンCGSをコンピューのCGS2台のうち1台をリプレース、1台を増設したターセンターのメイン電源として採用し環境性を確保するとともに、停事案。

電時の有負荷生き残り及びBOS機能、断水時でも連続運転可能な空増設の希薄燃焼式ガスエンジンとの異機種連系を実現し、非常時のデータセンター等重要負荷への給電・自立並列運転による電源セキュリティ向上を図った先導的事例。
その他、同地区内６つの建物へのCGS排熱の面的利用、スマートエネルギーネットワークの基礎技術実証事業への取組み等も実施している。

■システム概要C O G E N E R AT I O N AWA R D 2 0 1 3

COGENERATION
AWARD

2013

ガスエンジンCGS： 1,000kW 4台(リプレース)

研究開発型企業やベンチャー企業を輩出する「リ既設のストイキ式のガスエンジンとリプレース・

13民生用部門

冷ラジエタシステムの採用等、最高の保安電源機能も実現したという点において特徴的な事例となっている。
また、岩崎南地区における特定電気事業用電源としても活用しており、面的利用も図った事例ともなっている。

■システム概要［岩崎コンピューターセンター（岩崎EC・サブプラント1）のエネルギーシステム］

14産業用部門

優秀賞

COGENERATION
AWARD

2013

産業用部門

ガスコージェネレーションを中心とした電気・蒸気の多重化による総合ユーティリティサービス
富士フイルム九州株式会社、新日鉄住金エンジニアリング株式会社

2

優秀賞

2013

高効率ガスエンジンコージェネ＋吸着式冷凍機による電源セキュリティの向上＆革新的省エネルギーシステムの構築［熊本県菊池郡］

1

COGENERATION
AWARD［大阪府柏原市］
株式会社ジェイテクト、株式会社クリエイティブテクノソリューション

コージェネシステム

ガスエンジンCGS： 7,000kW級 4台

応募概要

本件は、７MW級のガスタービンCGS4台を設置し、「エネルギー供給の多重化による安定供給」「熱の面的利用」等に取組み、「常用時の高効率運転」と「非常時（系統事故時）の安定供給」の両立を実現している。
主な特長は以下の通りである。
●ガスタービンに追焚きシステムを追加し、7MW級コージェネシステムとしては業界トップクラスの総合効率（年間総合効率実績：83.3%）を誇っている。

1

コージェネシステム

2

応募概要

ブラックアウト仕様のCGSを導入

ガスエンジンCGS： 1,000kW 2台■システム概要

し、工場運営における安全性向上ならびに生産性保持を図り、熱処理工程における電源セキュリティーの強化を

ADR 吸着式冷凍機（2台使用）

2F図っている。
●エネルギー供給の多重化による安定供給：自立運転仕様ガスタービンCGSと大容量UPS（国内最大規模の大容量電気二重層コンデンサ）と高速遮断器を組み合わせ、停電時、瞬時電圧低下時に重要負荷へ安定的に電力を供給している。

また、吸着式冷凍機の採用による

13 ℃

75.1 ℃

18.9 ℃

冷熱負荷

80.0 ℃

P-1
冷水ポンプ

低温排熱利用、熱処理工程の安定しP-3
熱源水ポンプ

冷水タンク

た工場生産設備への排熱利用の実●熱の面的利用：隣接する天然温泉施設への熱供給。

35. 8 ℃

施、熱処理工程の近くへのCGSの個

30 ℃

冷却塔へ温水タンク

別分散設置等、CGS排熱の有効利用■システム概要に取組み、省エネ性の向上を実現して

熱源水

熱源水

P-2
冷却水ポンプ

P-7
熱源水ポンプ

熱回収熱交

いる。
1F

尿素水タンク

排気ガス消音機

145 ℃

蒸気ボイラ

酸化触媒

蒸気電力

435 ℃

422 ℃

ボイラ
給水タンク

60 ℃
85 ℃
80 ℃

88 ℃

発電電圧（V） 3,300発電電流（A）

219

発電力率

0.8

ジャケット水用
熱交換器

42 ℃

熱源水ポンプ
冷却塔へ

83 ℃

都市ガス

発電電力（kW） 1,000

ジャケット水循環ポンプ

I/C冷却水循環ポンプ

放熱用
熱交換器

32 ℃

発電周波数（Hz） 60

NOx 換算値（ppm）3515C O G E N E R AT I O N AWA R D 2 0 1 3

インタークーラ用
熱交換器

冷却水ポンプ

16

優秀賞

産業用部門

COGENERATION
AWARD

2013

産業用部門

蒸気駆動システム導入等による高効率コージェネレーション

優秀賞

COGENERATION
AWARD

2013

消化ガス燃料電池によるコージェネレーション［山形県山形市］
山形市上下水道部［埼玉県羽生市］
曙ブレーキ工業株式会社

1

コージェネシステム2

応募概要

ガスエンジンCGS： 5,750kW 1台

本件は、常時は外部への電力供給による電力ピークカットへの貢献、ブラックアウトスタート仕様による停電100%の電力供給自立運転と隣接研修センターへの電力供給を可能としたシステムである。

1

コージェネシステム2

応募概要

りん酸形燃料電池CGS： 100kW 4台

山形市浄化センターは下水処理場であり、処理工程で発生する消化ガスを燃料としたりん酸形燃

さらに、排熱の有効利用として蒸気を利用したコンプレッサーと蒸気駆動スクリュー発電機の設置、再生可能エネル
ギー（太陽熱利用、太陽光発電）にも取り組み省エネルギーに取組んでいる。

料電池4台を稼働させている。1988年より先導的に消化ガスエンジン発電機を稼働させていたが、なお、2012年に埼玉県から目標設定型排出量取引制度の優良大規模事業所に認定されている。

りん酸形燃料電池にリプレースし、発生する消化ガスのほぼ全量を使い、平成24年度には場内使用電力量の約55%を自家発電でまかなっている。燃■システム概要

料電池の24時間連続運転に対しては、ガスバッファタンクの設置や、その貯留量と燃料電池出力との制御、受電電力と燃料電池出力との制御等を行うことで安定的な運転が行えるようにしている。

蒸気

りん酸形燃料電池コージェネレーションシステム

0.78MPa 178℃

排熱回収ボイラー■システム概要
スクリュー式
コンプレッサー55kW

スクリュー式コンプレッサー
55kW

スクリュー式発電機
55kW

ガスエンジン発電機

蒸気

17

C O G E N E R AT I O N AWA R D 2 0 1 3

貯留量と出力制御による安定運転を実現

18

技術開発部門

COGENERATION
AWARD

優秀賞

2013

民生用部門

選考会議特別賞

30MW級 世界最高効率を達成したL30A ガスタービンの開発 〜CO2削減や省エネルギーに大きく貢献〜

家庭用コージェネを標準装備した
省エネ住宅エコタウンの形成

川崎重工業株式会社［北海道札幌市］

COGENERATION
AWARD

2013

株式会社ホーム企画センター、北海道ガス株式会社

開発機器の特長重構造（産業用）のガスタービンと航空転用ガスタービンの特長を融合させる新しい発想により、画期的なL30Aガスター
ビン（出力30MW）を開発した。

●30MWクラスで世界最高効率・圧縮機の高圧力比化、各要素効率の向上、及び最先端のタービン冷却技術を活用し、同クラスで発電端効率40%以上という世界最高効率を達成した。
さらに、排熱回収ボイラと組み合わせたコージェネレーションシステム（PUC300D）
では83%以上の総合効率を誇り、エネルギー有効利用や分散型発電用用途に最適なキーハードの1つである。

●低エミッション1

コージェネシステム2

応募概要

家庭用ガスエンジンCGS(コレモ)： 1.5kW 19戸

北海道ガス株式会社とアイシン精機株式会社が寒冷地である北海道向けに共同開発した家庭用コージェネ「エコジョーズ＋コレモ」の排熱利用を、従来の暖房に加え換気予熱への利用に住宅オリジナルの換気システム「炭１トン仕様
カーボンエアクリーンシステム」とマッチングさせるシステムを構築することで実現し、寒冷地特有の換気における課題(室内温度の不均一化や結露の発生)解決と快適性の向上、省エネ・省CO2を図っている地域密着型の事例。

コージェネシステム

・実績のある低エミッション燃焼器を採用し、DLE（Dry Low Emission）運転時には広い範囲でNOxを世界トップレベルの15ppm（O2：15%換算）以下に抑え、優れた環境特性を実現している。

その他、タウン全体でのCO2排出量を独自に金額換算し、地域貢献活動として寄附を行う、行政・事業者一体となった取組みも行っている。

［L30Aコージェネレーションシステム（PUC300D）導入効果］●メンテナンスの容易性
・各ケーシングを分解することなく全ての流路面を検査できるよう適切な位置に点検口が設けられている。
また、高温部には多缶型燃焼器と水平分割構造を採用し、定期交換時のメンテナンス期間の短縮を図っている。
さらに、オーバーホール間隔6年の実現と、モジュール構造の採用による作業効率化によりライフサイクルコストの低減に寄与している。

［L30A ガスタービン］

天 然ガス

パワータービンモジュール
ガスジェネレータモジュール［年間エネルギー量］

株式会社ダイセル 姫路製造所網干工場における
L30Aコージェネレーションプラント

19

C O G E N E R AT I O N AWA R D 2 0 1 3

換 気［年間CO2排出量］●計算条件
年間運転時間：8,000時間●CO2排出係数：0.69kg-CO2/kWh
商用電源（火力ベース）：3.00kg-CO2/L
Ｃ重油
都市ガス：2.23kg-CO2/m3N●原油換算係数
商用電源：0.25L/kWh
Ｃ重油 ：1.08L/L
都市ガス：1.16L/m3N

換気ユニット

換気温度７℃以下で発電開始

炭の家＆コレモは全19区画全棟に採用

20

選考会議特別賞

産業用部門

COGENERATION
AWARD

2013

技術開発部門

選考会議特別賞

既設ガスエンジンコージェネのオーバーホールを含めたエネルギーサービスへの移行

大規模ビルにおけるメタン発酵式
バイオガスコージェネレーション［大阪府大阪市］

株式会社竹中工務店、株式会社神鋼環境ソリューション

COGENERATION
AWARD

2013

牛乳石鹸共進社株式会社、大阪ガス株式会社

12

コージェネシステム

ガスエンジンCGS： 520kW 1台

開発システムの特長
都心部における生ごみ等をバイオガス化し、オンサイトでの電力熱供給と廃棄物処理を可能と応募概要

した先導的技術である。
メタン発酵システム、バイオガス混焼エンジン、排ガス排温水ガス吸収冷温水機などから構成される。
日本初の試みとして超高層ビル「あべのハルカス」に導入され、順調に稼本 件は 、設 置 後 1 4 年を経 過したCGSを買取り、オーバーホールを含めた大規模改修の実施、温水排熱の利働が開始した。

■システム概要［システムフロー概略図］

用改善等によりリフレッシュしたCGS

本システムを構成する主な技術・特長は以下の通りである。
あべのハルカス●計量ディスポーザ投入装置

をエネルギーサービスで行うことによ［概念図］

・ 計量機とディスポーザ投入装置の蓋開閉システムを連動させ、未計量投入を防止し、確実な計量を可能とした。

り、需要家の設備投資が不要で継続運転を可能とした先導性に優れたビ●ディスポーザ排水搬送技術

ジネスモデル事例。

・ 高濃度の生ごみが配管内に詰らないよう、長距離横引きを可能とする搬送技術。中継タンクに容積型圧送ポンプを接続し、大きな中継水槽を無くすことに成功。

このスキームによりCGSによる節電、省エネルギーを継続して実施することを可能とした。

●メタン発酵技術（厨芥処理3t/日）［スキームフロー概略図］

工場外観

・ 厨房排水及び中水余剰汚泥とともに加圧浮上等の処理を経た後メタン発酵槽に導き、嫌気処理することによりエネルギー源として利用可能なバイオガスを生成する。
メタン発酵後の残渣は厨房除害設備の生物処理槽にて、厨房排水とともに下水道に放流可能なレベルまで処理する。

●バイオガス
コージェネレーション

CGS

21

C O G E N E R AT I O N AWA R D 2 0 1 3・ メタンガスを約60%含有するバイオガ ス を 脱 硫 し 、混 焼 エ ン ジ ン(950kW)、排ガス排温水吸収式冷温水機(600USRT)にて構成し、高い総合効率を実現する。

22