時代の要請に応える
革新的貯留材アクアパレス
都市型洪水を防止し、雨水の有効利用を実現するためのプラスチック部材

水問題解決に向けて世界標準を目指す

アクアパレス

水問題解決に向けて世界標準を目指す

特徴

構造の選択が可能です

構

駐車場下とビニルハウスの下とでは、求められる耐圧性能が異なります。設置場所や使用目的に応じて構造を選択できるのがアクアパレスです。

仕切板
側面板
仕切板

内部の点検や清掃ができます
維持管理面での改善
地下貯留槽は車の衝撃や地震時の揺れ、地下水の変動などの影響を受けます。このため数十年といった長期にわたって安全に機能するためには、点検・整備がかかせません。アクア
パレスは、人が中に入って、槽内全域を確実に点検・整備することが可能です。

空隙率は92％以上、最大95％程度と高率です
貯留効率の維持・向上
アクアパレスの場合、選択する構造によって空隙率が異なってきますが、いずれの場合も90％を超える高率で貯留できます。
また貯留槽が大きくなるほど、空隙率は向上します。

外周パイプ
補助SP
パイプ
仕切板
側面板
仕切板

補助ＳＰパイプ
アタッチメント
ＡＤスペーサー
中軸パイプ

主ＳＰパイプ

ＡＤスペーサー
アタッチメント上･下面板

1 上 ･ 下面板（ポリプロピレン製）
超大型の貯留槽の建設も可能です
世界的な水問題解決の実現
アクアパレスは上下方向への組立てが安定しています。このためセル 型 構 造やハイブリッド型 構 造 の 採 用と相まって、ダムや溜池に代るような、超大型の貯留槽の建設が可能です。
今後、世界の水問題解決に資するシステムとして、普及することが期待されます。

PVCの有効活用を通して循環型社会の形成に貢献
塩化ビニル
（PVC）
管等の樹脂製品は、地中にあって紫外線の影響を受けない限り、ほとんど劣化しないことが分ってきています。このためアクアパレス槽の築造にあたっては、安全性に十分配慮した上で「問題無し」と判断される部位については、いちど使用したものの再利用を含めて、リサイクル品を積極的に利活用して行きます。
廃棄に回される塩ビ管。
使用部位によっては、十分に使えるものが多い。

上 面 板と下 面 板を兼用。下面板として使用する場合は、平滑な面を下に、上面板として使用するときは、平滑な面を上になるようにセットします。

部材

4 ＡＤスペーサー（同）上･下面板

経済合理性のある貯留槽の実現

2 AQUA PALACE成

アクアパレス

仕切板とアタッチメントを介し結合させることにより、主ＳＰパイプに細い管が使用できるようになります。このことにより、貯水槽内に人による点検が可能となる空間が形成されます。

5 外周パイプ（同）２つを突き合わせ嵌合させ使用します。側面板を通じて伝わる土圧をこのパイプで受け止めます。

6 側面板（同）
側面からの土圧を直接受ける平面板です。内面にある４ヶ所の凸部が外周パイプに、上下のＲ面が仕切板に接して、圧力を分散します。

7 ジョイントコマ（同）複 数 の 仕 切 板を相 互 に 連 結して一 体 の 平 面を形成する結合ジョイントです。

４角用
仕切板４角が合する部位を結合

２角用
仕切板２角が合する部位を結合

中間用
仕切板２辺が合する部位を結合

2 仕切板（同）8 主ＳＰ（スペーサー）パイプ（塩化ビニル製）

スペーサーパイプ(SPパイプ)とともにアクアパレスの主要部を構成する部材。水平方向に一体化することにより、同一平面を形成する構造となっています。

VU200（JIS規格またはJIS規格相当品）の使用を原則とします。ただし、Ｔ－６以下での構築の場合は、塩ビ再生・再利用パイプも使用します。

9 補助ＳＰ（スペーサー）パイプ（同）φ125～250の塩ビ再生・再利用パイプを使用します。

3 アタッチメント（同）仕 切 板 とＡＤス ペ ーサーの間に介在して、これらを結合・一体化します。

10 中軸パイプ（同）φ50～100の塩ビ再生･再利用パイプを使用します。

※カタログ中の製品の色は区別するために便宜上つけたもので、実際の製品の色とは異なります。

AQUA PALACE 3

水問題解決に向けて世界標準を目指す

アクアパレス

水問題解決に向けて世界標準を目指す

アクアパレス

アクアパレスの基本構成
補助ＳＰパイプ
レベル３
レベル２

上面板

衝撃吸収部（レベル間隔 h=500 ）

500（Ｔ２５の強度が求められる場合に設置）
ピ

500 ッ
チ

ピ

レベル間隔
500 ッ
チ
h=2000ピ

500 ッ

レベル間隔の最大は、２ｍを原則とします。

主ＳＰパイプ

AA

チ

ピ

レベル１

ッ
500 チ

外周部

外周部の構成

外周部

下面板

下面板

Ａ－Ａ断面

外周部

上面板の配置
上面板の配置

外周部

補助ＳＰ

外周パイプ

パイプ

仕切板

点検通路を確保

側面板

控え

耐震補強部

中軸パイプ

仕切板

675

仕切板の配置位置
上面板の配置位置

仕切板の角が集中する⊗印位置が構造の弱点となるのを避けるために上面板は上図のように配置します。

点検通路を確保控えによる耐圧補強
外周部の内側に設置する「控え」
は、貯留槽の深さが増すに従って増加する側面土圧に対応するため、箇所数を増やします。
また、この部分の仕切板と補助ＳＰパイプには、外周部と同様に中軸パイプが挿入されます。

∅120
∅92

耐震補強部
外周部には、補強のため仕切板の５ヶ所の孔より、１～５本の中軸パイプ（塩ビ管）の挿入が可能です。
※カタログ中の製品の色は区別するために便宜上つけたもので、実際の製品の色とは異なります。

4 AQUA PALACE

アクアパレス槽では、耐震性に万全を期するため、外周部を除く内側の槽面積５０㎡に１ヶ所程度、耐震補強部を設置します。
この部分の仕切板と補助ＳＰパイプにも、外周部同様に中軸パイプを挿入します。

AQUA PALACE 5

水問題解決に向けて世界標準を目指す

アクアパレス

水問題解決に向けて世界標準を目指す

アクアパレス

各 部 構 成と組 立
本体中心部

耐震補強部

仕切板

衝撃吸収部

アタッチメント
ADスペーサー

上･下面板
衝撃吸収部

主SPパイプ

補助SPパイプ
ADスペーサー
アタッチメント仕切板
上･下面板
最初に上下面板を敷き、その上に仕切板を嵌合させジョイントコマで連結して行きます。次いで上図のように下部より順番に組み上げ立体を形成します。

外周

Ｔ－２５の強度が必要とされる場合は、この上に衝撃吸収部を設けます。
Ｔ－１４以下でよい場合は最上部に上下面板を設置し組立を終了します。

部

外周パイプと補助ＳＰパイプは、アタッチメントやＡＤスペーサーを使用せず、直接仕切板にセットします。

中軸パイプは通常、最上部仕切板の孔（下図参照）より挿入します。 挿入孔は５ヶ所あり、槽高さが大きくなるに従って挿入数を増やしますが、その関係は次の通りです。
槽高さ 1.0m － ｂ ｃ
槽高さ 1.5m － ａ ｂ ｃ
槽高さ 2.0m以上 ａ ｂ ｃ ｄ ｅbaed

控えによる側面耐圧補強

マンホール設置部

控えは槽の高さが２ｍ（衝撃吸収部も加えて）以上となる場合に設けます。側圧により適宜箇所数を増やします。

管理用の孔であるマンホール設置部は直下周辺部を外周パイプでしっかり固めます。
マンホール

２ヶ所
３ヶ所
すべて

c
控え

外周

控え

控え補強部

マンホール補強部

側面板

補助SPパイプ
外周パイプ

6 AQUA PALACE

中軸パイプの挿入位置

控え

控え

控え

外周
控え

AQUA PALACE 7

水問題解決に向けて世界標準を目指す

アクアパレス

水問題解決に向けて世界標準を目指す

アクアパレス

アクアパレスの標準構造

1 高さ H=1.0m

仕上･下面板様●主ＳＰパイプにはVU１５０相当以上の再生・再利用品を含む塩ビパイプを使用。
●槽内部の点検清掃は、点検孔を適正に配置して、槽の上部より行う。
●通常「控え」による耐圧補強は行わない。

仕切板

1.0 m

仕衝撃吸収部

NO.

側面板

4 高さ H=3.0m

NO.

3.0 m

1Ｔ－２５は、総重量２５ｔまでの大型車両の進入を想定する場合に求められる耐荷重で、具体的には公共の駐車場下や都市部空き地の地下スペースなどを対象とする構造

Ｔ－２５対応の標準構造

主ＳＰパイプ
上･下面板

外周パイプ

耐圧
補強部

主ＳＰパイプ

耐圧
補強部

主ＳＰパイプ様●主ＳＰパイプにはVU２００相当の塩ビパイプを使用。
●槽 内部の点検清掃は、マンホールを設け、人が内部に入って行う。
●通常
「控え」
による耐圧補強を行う。
※高さＨ＝3.５ｍの場合は、２ピッチ１.０ｍとなっている最下段が３ピッチ１.５ｍとなります。
仕様はＨ＝３.0ｍと同じになります。

中軸パイプ

2 高さ H=1.5m

仕NO.

補助ＳＰパイプ

1.5 m

衝撃吸収部

様

●主ＳＰパイプにはVU２００相当の塩ビパイプを使用。
●槽 内部の点検清掃は、マンホールを設け、人が内部に入って行う。
●通常「控え」
による耐圧補強は行わない。

5 高さ H=4.0m
衝撃吸収部

主ＳＰパイプ

3 高さ H=2.0m

仕2.0 m

衝撃吸収部

8 AQUA PALACE

耐圧
補強部

様

●主ＳＰパイプにはVU２００相当の塩ビパイプを使用。
●槽 内部の点検清掃は、マンホールを設け、人が内部に入って行う。
●通常「控え」
による耐圧補強を行う。
※高さＨ＝2.５ｍの場合は、衝撃吸収部の下が４ピッチ２.０ｍとなります。
仕様はＨ＝2.０ｍと同じになります。

4.0 m

中軸パイプ

NO.

仕NO.

耐圧
補強部

耐圧
補強部

様

●主ＳＰパイプにはVU２００相当の塩ビパイプを使用。
●槽 内部の点検清掃は、マンホールを設け、人が内部に入って行う。
●通常「控え」による耐圧補強を行う。

主ＳＰパイプ

主ＳＰパイプAQUA PALACE 9水問題解決に向けて世界標準を目指す

アクアパレス

水問題解決に向けて世界標準を目指す

アクアパレス

アクアパレスの施工例

2Ｔ－６は、通常は人のみが通行し、時に中型程度までの車両が進入する場合に求められる耐荷重で、集合住宅や民家の庭・一般家庭の駐車場・農地・牧草地・グリーンハウス等の地下部を対象とする構造。

Ｔ－６対応の標準構造

1 高さ H=1.0m

仕NO.

1.0 m

上･下面板

側面板

仕切板

主ＳＰパイプ

外周パイプ

上･下面板

様

●主ＳＰパイプにはVU２００相当の塩ビ再生・再利用パイプを使用。
ただし、より細径(１００～１５０)の塩ビ管２本で対応する場合もある。
（下図参照）●槽内部の点検清掃は、マンホールを設け、人が内部に入って行う。
●「控え」による耐圧補強は高さＨ＝２.０ｍの場合のみ行う。

2 高さ H=1.5m

NO.

▲容量約100㎥に組立たアクアパレス

1.5 m

図：仕切板１枚当たり塩ビ管２本使用時の配置例

主ＳＰパイプ

中軸パイプ

3 高さ H=2.0m

主ＳＰパイプ（φ１００～１５０）

NO.

2.0 m

補助ＳＰパイプ

10 AQUA PALACE

耐圧
補強部

仕切板

▲組立作業1▲組立作業2▲施工中の中規模地下貯水槽：貯水量95トン▲小規模なものは工場で組立てて現場に搬入し、クレーンで吊り降ろす

AQUA PALACE 11

ご注意●アクアパレスの組立作業は正確に行ってください
仕切板相互や仕切板とスペーサーの嵌合等の作業は適正かつ正確に行ってください。不正確な嵌合は構造的な崩壊や作業者の転倒・転落の原因になります。

●完成後の貯留槽内部に立入るときは酸欠等にご注意ください
内部の点検等のために、使用中のアクアパレス槽内に立入るときは、酸欠・有毒ガス・細菌感染等への対策を講じた上で実施してください。

●作業時の転落に注意してください
施工中に外周部の仕切板上に乗るときは、転落の危険に十分注意してください。

●地下水位が高い場所での設計・施工は要注意です
プラスチック製貯留材は比重が軽いため、浮力の影響を受けやすい部材です。地下水位が高い場所に貯留槽を設置する場合は、浮上対策に十分ご留意ください。また、施工中の周辺部への雨水流入や地下水位の上昇にも注意し、必要に応じて排水等の対策をとってください。

●アクアパレスは火気厳禁ですアクアパレスに火や熱源を近づけないでください。火災や軟化変化の原因となります。

本社

東京都品川区大崎3－6－11
TEL 03－3493－5911 FAX 03－3493－1470

川越工場

埼玉県川越市鴨田字下町1599
TEL 0492－22－6248 FAX 0492－26－0399

U R L：http://www.totetu.com
E-mail：tokyo@totetu.com

代理店※このカタログに記載の仕様等は新たな開発または改良により変更することがあります。
2017.9.1000.PPC