日本ヒートアイランド学会論文集 Vol.6 (2011)
Journal of Heat Island Institute International Vol.6 (2011)

学術論文

植生マットを用いた屋上緑化に関する実証実験―夏期における冷房の消費エネルギ削減効果―
Field Experimental Results on the Rooftop Green with the Textile Mats
- The Power Saving Effect of Air-Conditioner in Summer 川島 久宜*1

加藤 千尋*2

鑓田 祥啓*3

黒岡 秀次*4

Hisanobu Kawashima

Chihiro Kato

Yoshihiro Yarita

Hidetsugu Kurooka

石間 経章*1
Tsuneaki Ishima*1 群馬大学 Department of Mechanical System Engineering, Gunma University* 宇部日東化成 株式会社 Ube – Nitto Kasei Co., LTD （当時群馬大学・院）*3 群馬大学・院 Department of Mechanical System Engineering, Gunma University*4 日和サービス株式会社 Nichiwa service LTD.
2

Corresponding author: Hisanobu KAWASHIMA, hkawa@gunma-u.ac.jp
ABSTRACTThe field experiment with the rooftop green was tested to confirm the energy serving on the air-conditioner.
The two prefabrication rooms set on the housetop at the ATEC in Gunma University. The greening was constructedto the rooftop of one of the rooms, and another rooftop was no changed. The temperatures were measured with K
type thermocouple at the inside of the mat, roof, ceiling, several points in the room, and floor. The electric power of
the air-conditioner was also recorded. The roof temperature of the greening room became smaller than that ofanother one. By using roof green, the electric power of the air conditioner decreased 16% in a day against the
non-greening room. Furthermore, the power saving effect through August was reached until 11%.
キーワード:屋上緑化, 植生マット, 実証実験, 省エネルギ
Key Words : Rooftop green, Textile mats, Field experiment, Energy saving

１.はじめにを設けることが義務付けられており，建築物の屋上面や壁面を利用した緑化が盛んに行われている．緑化は CO2 削減

地球温暖化が深刻化してきた今日では，世界規模で CO2効果を期待できるだけでなく，景観の向上，大気汚染物質を削減することが最重要課題となっている．
（独）国立環境の吸収・吸着をはじめとした様々な効果が期待されている研究所がまとめた研究報告(1)によれば，現在の CO2 排出量(5), (6)．

を維持した場合，2100 年には 1990 年に比べて世界の平均

近年，都市部で問題となっているヒートアイランド現象

温度は約 2℃から 4℃程度上昇することが数値シミュレーの抑制について，植物の蒸発散効果に着目した多くの研究

ションによって予測されており，多方面で地球温暖化へのが報告されている．香川ら(7)や三坂(8)は，芝生が植栽され警告が発信されている(2), (3)．この温度上昇は水量，生態系，た土壌に対して重量計測を行うことにより，芝生の蒸発散

農作物生育，疫病の蔓延など，我々の生活に対して様々なの算出法を示している．また屋上緑化に対する蒸発散の効変化を与えることが懸念されている．これらの問題を受け，果，植栽に用いた土壌水分の効果が報告されている(9), (10)．

温室効果ガスの一つである CO2 を削減することが共通の認

屋上緑化は先の研究にあるように植物の蒸発散，土壌水識となっている．

分，潅水など様々な要因により建物内への熱の流入を抑制

日本における年間 CO2 の排出量は 1990 年以降約 12 万トするため，建造物にある空調設備に関する消費電力の削減

ン(4)を上回り，総排出量の 3 分の 1 が建造物に関連する．

を期待できる．しかし，これまでに報告されている多くのそのため建築物に関連する CO2 の排出を削減することは，

研究は，緑化材の熱収支に関する研究に留まっており，建地球全体の CO2 排出量の削減に対して大きな影響を与える． 物全体のエネルギ消費に関する報告は少ない(11)．また，屋建物に関する CO2 削減の重要性が明確になった今日，日
上緑化の有効性を示すためには，同一の環境下で同じ施設
本では 2004 年に工場立地法が改正され，敷地面積内に緑地を用いて緑化効果を直接比較し，省エネルギ効果を議論す

-1-

ATEC

図 1 屋上緑化試験区全体図

図 2 緑化プレハブを ATEC 屋上に設置した様子

図 3 緑化に用いた植生マットのサンプル

図 4 植生マットの解説図(14)る必要であるが，このような研究例は少ない(11)．

ら 2.3mm である．また南側の側面には幅 1.6m，高さ 0.9m

本研究は 3 階建て建物の屋上に 2 棟のプレハブを建設し，の引き違い窓が床から 0.85m 高い位置に設けてある．
屋上緑化基盤材には，鵜飼ら (12) が開発した植生マット

一方のプレハブの屋上面に緑化を施し，両方の室内に設置されたエアコンの消費電力を直接比較することにより，緑（有限会社

古河産業社製フォレストエコマット，厚さ化によるエアコンの消費エネルギ削減効果について調べる

0.05m で 50kg/m2 以下（湿潤時））を用いた．フォレストエ

ことを目的とする．また 2 棟に取り付けた温度計，電力計

コマットは屋上緑化用に開発された緑化材であり，トウモ

を用いて長期間にわたって計測することにより夏期におけロコシをはじめとする生分解速度の異なる数種類の繊維をる冷房の消費エネルギ削減効果を明らかにすることをあわ織ることで袋状にし，土壌を圧入して製作する (13)．また，

せて目的とする．

フォレストエコマットは「親糸」が縫い込まれており，土壌(14)（黒土 60%，バーク 28％，ビートモス 12％）を圧入

２.実験装置および方法

した場合にも植生マットの厚さを保つことが可能である．
この植生マットを用いることにより，従来屋上緑化の欠点

実験は群馬県桐生市にある群馬大学に隣接する 3 階建てとされていた土壌の飛散を防ぐことができる．本実験ではのアドバンスト・テクノロジー高度研究センター（ATEC :プレハブ屋上面に防水シート（図 2 左図にあるプレハブ屋

Advanced Technology Research Center，図 1 参照）の屋上（地上面の黒色）を敷いた後に，一辺が 0.5m×0.5m×0.05m の上より 13.1m）に，図 2 に示すように 2 棟のプレハブ（外植生マットをプレハブ屋上に計 26 個の植生マットを敷き

形寸法：長さ×幅×高さ = 1.9m×3.7m×2.3m）を 1.6m 離

詰めることにより 1.8m×3.5m の緑化面を製作した．またれた場所に隣り合わせに設置し，一方のプレハブ屋上には植生マットの表面にはコウライシバを植栽して緑化面を作

緑化を施した．実験に用いたプレハブは，溶解亜鉛メッキ

成する．コウライシバはプレハブ屋上に植生マットを施工

合板に焼付け塗装が施されたものであり，板厚は 0.6mm かする以前に植栽マットに根付かせ，その後屋上面に施工し-2-

0.05m

0.025mPrefab No.1oTemp. [ C]Roof Thermocouple Tarpaulin

2.1m
Textile mat

0.03m

Humidifier

Ceiling

Front view
0.9m

3.6m
3.7m

o

0.85m
1.0m

0.45m

1.5m
x

Wall
Floor

0.45m
1.8m
1.9m

Temp. [ C]

2.0m
2.3m

Thermocouple

MiddleSide viewzoTemp. [ C]

表 1 温度計測位置
Floor (H = 0),

Middle (H=1.0m),

Ceiling (H=2.0m), Wall (H=0.45m)
Outdoor5(b) Floor
15
10
5
0
20

図 5 緑化プレハブにおける温度計測位置

Indoor10

20

Air-conditionery(a) Ambient

Window

1.0m

Ambient

Prefab No.2

15

Inside of mat

Roof (H = 2.15m),

10
5
0
13:30

Inside of mat (Depth = 0.025m),(c) Middle

15

17:30

Ambient (H=1.5m)

21:30
0:30
Time

4:30

8:30

図 6 緑化前のプレハブにおける温度履歴
た（2009 年 4 月 16 日施工）．図 2 に緑化を施したプレハブ（エアコン非稼働時，2000 年 1 月 29 日）を，図 3 に実験に使用した植生マットの一例を，図 4 に植生マットの解説図(14)を示す．なお，コウライシバの生育維に設置した外気温度（H = 1.5m）をそれぞれ K 型熱電対を持のために晴天日に限り毎回 140L の水を緑化プレハブの用いて計測しデータロガ（GRAPHTEC 社製 GL200A）に

屋上面に潅水した．潅水は概ね夕刻に水道水をホースによ蓄積した．
各温度計測はそれぞれ 1 分毎にサンプリングし，り行い，植生マット下側から水が流れ落ちる程度行った．

24 時間のデータを集積した．エアコンの消費電力は 5 分間

2

140L の潅水量は植生マットに対して 21mm/m の水を潅水の消費電力の積算値を電力計（横河メータ&インスツルメ

したことに相当する．本実験では潅水時に十分植生マット

ンツ株式会社製 CW120）に蓄積した．なお，他方の非緑に水が行き届くよう，植生マットから水が貫通することを化プレハブについては，室内に関して緑化プレハブと同位確かめたことにより，通常の芝に対して行われる潅水量と置の温度を計測した．また日照時間は気象庁発表による群比較すると若干多い結果となっている．また実験期間を通馬県桐生市の観測データ（アメダス）(15)を用いた．

じて植栽したコウライシバは枯れることなく生育していた．
３.実験結果および考察

実験では 2 棟のプレハブに対して同機種の空調機エアコン（National 社製 228TB，消費電力 0.46kW/h@夏期，

3.1

0.39kW/h@冬期）をプレハブ側面の中央近くに配置するよ2 棟の非緑化プレハブの温度

うに側面から 1.0m 離れた位置に，また，北側壁面に床か

屋上緑化によるエアコンの消費エネルギ削減効果を比較

ら高さ 1.8m の位置に取り付けた．本実験は 2009 年 1 月かするに先立って，実験に使用する 2 棟のプレハブ施設が同ら計測を行い，初めに 2 棟のプレハブの非緑化状態につい一の実験環境で試験した場合，同等の試験結果を示すかどて計測を行い，その後一方のプレハブ屋上に緑化を施したうかを確認するため，緑化施工前の非緑化プレハブの 2 棟

後に 2 棟のプレハブに設置したエアコンを冷房 20℃（4月），を用いてそれぞれの室内 2 箇所について温度計測を行い比26℃（5 月～9 月）に設定し，温度とエアコンの消費電力を較した．
図 6 と図 7 に非緑化状態における 2 棟（No.1，No.2）の計測した．本実験では実際に使用される環境に合わせて，

温度計測結果を示す．図 6 は 2009 年 1 月 29 日 13:30 からエアコンの設定を「自動運転」とした．
図 5 に緑化プレハブに対する温度計測位置の概略図を，

翌日 8:30 までエアコン非稼働時とした場合の計測結果で

表 1 に温度計測位置の諸元を示す．図 5 にはプレハブの側あり，図 7 はエアコンを稼働した場合の 2009 年 1 月 28 日

面図，正面図を示している．計測は 2 棟のプレハブの室内

17:00 から翌日 8:00 までの計測結果である．図にはそれぞの気温（床（H = 0m），中央（H = 1.0m），天井（H = 2.0m），

れ気温(a)，床面(b)と床から約 1.0m の高さの位置(c)におけ

窓側の壁面（H = 0.45m））と室外温度（屋上面（H = 2.15m），

る計測結果が示されている．試験日は両日共に晴れであっ

植生マット内部（Depth = 0.025m）），自然通風シェルタ内

た．

-3-

Prefab No.1

Prefab No.2

With Rooftop Green
Without Rooftop Green(a) Ambient

Sunshineduration [min]oTemp. [ C]

15
10
5
40

0

o

Temp. [ C]2050(e) Wall
40

50

40

o

30

25

Temp. [ C](c) Middle

30
20
60
(c) Roof,
Inside of mato20(b) Ambient

30

Temp. [ C]20oTemp. [ C]5

Temp. [ C]oTemp. [ C]

30

10
17:00

(a) Sunshine duration

1035(b) Floor

10
40

15

21:00

23:00
2:00
Time

5:00

8:00

図 7 緑化前のプレハブにおける温度履歴o（エアコン稼働時，2009 年 1 月 28 日）
図よりエアコンの非稼働，稼働に関わらず非緑化プレハ
ブ内の温度は，同じ計測位置ではそれぞれ同じ温度である

Temp. [ C]

ことがわかる．図 6 のエアコン非稼働時の結果から，室内oの気温は計測位置によらず夕方から翌朝にかけて緩やかに低下し，エアコン稼働時（図 7）では室内の気温は平均的に一定温度（23.5℃程度）であるものの，エアコンは間欠的に稼働するために激しく変動している．また温度変動は
床よりも床から 1.0m の方が大きいことがわかる．床から4030(d) Ceiling302050(f) Middle
40
30
20
4:00

1.0m の位置では，最大温度と最小温度の気温差は 10℃程

Inside of mat

20
50

6:00

8:00

12:00
16:00
20:00
10:00
14:00
18:00
Time

度であり，エアコンからの送風により室内の空気が流動したために温度変動が大きくなったものと考えられる．

図 8 エアコン非稼働時における温度履歴，2009/07/20

本実験における温度計測において，異なる 2 棟のプレハ
ブ温度が同程度であったことから，マクロなスケールでは

図 8(a)より，この日の午前中は晴天であったことから午同一の環境であると判断した．また次に示す実験結果は，2

前中は比較的日照時間が多かったものの，午後から曇天と棟プレハブに対して同一の実験環境下で調べられているもなり日照時間は少なくなった．図 8(b)の室外気温を見てみのとして屋上緑化の効果について述べる．

ると，6:00 頃から 12:00 頃まで徐々に温度が上がり，12:00
以降徐々に気温が低下した．屋上面の温度（図 8(c)）を比3.2較すると，非緑化プレハブの屋上面の温度は，日の出（5:10

夏期におけるエアコン非稼働時の温度2009 年 7 月 20 日 4:00 から 20:00 におけるエアコン非稼頃）と共に温度が上昇し，午後に日が隠れると温度が急速働時の温度変化を図 8 に示す．図 8(a)～(f)はそれぞれ，10に低下する．一方緑化プレハブを見てみると，屋上面（植分毎の日照時間，外気温度，緑化プレハブと非緑化プレハ

生マットの下）の温度変化は緩やかであり，その傾向は植ブに関する屋上面，天井，壁面，床から 1m 上方の温度履

生マット内部の温度変化と似ている．屋上面での最大温度歴を表している．このときの群馬県桐生市の天候は晴れ

は，非緑化プレハブでは 49℃に達したのに対し，緑化プレ

時々曇りであり，外気最高温度は 32℃（群馬県桐生市におハブでは 34℃となり，非緑化プレハブに比べて 15℃低かっ

ける気象庁公表データ(15)では 36℃）であった．なお７月

た．また 2 棟の室内天井面の温度（図 8(d)）を比較した場

20 日の計測では，潅水による温度低下の影響を無くすため

合，最大温度は非緑化プレハブでは 41℃に達したが，緑化に前日から潅水を行っていない．

プレハブでは 35℃となり，緑化プレハブの方が 6℃低かっ-4-

た．このことから緑化材は屋上面から流入する熱量に対し蒸発散，植生マットの水分の影響も加味されていると考える．
室内壁面の温度（図 8(e)）の最大値を比較すると，非緑Sunshineduration [min]かる．これは，他の研究者によって報告されている植物の15

Temp. [ C]て大きな熱抵抗源となり，断熱効果を与えていることがわ

40
35
30
25
20
60
50
40
30
20

化プレハブでは 40℃，緑化プレハブでは 39℃となり，1℃oの温度差が見られた．両者の違いが小さいことから 2 棟のプレハブに対して，緑化を施していない側面から流入する
放射熱量は同程度であることが伺える．
床からの高さが 1m の位置（図 8(f)）では，非緑化プレTemp. [ C]

ハブでは 39℃，
緑化プレハブでは 38℃となり側壁と同程度

oの気温差が見られた．また Middle に対して，緑化の有無による温度上昇の傾向と最大温度に大きな違いは見られていない．太陽の位置，プレハブの方位などの影響を無視して

0

40

30

(b) Ambient(c) Roof,
Inside of mat

Inside of mat(d) Ceilingo

して 30%程度であることから，本実験において熱の流入は側壁に依存する分が大きいと考えられる．
3.3

5

Temp. [ C]

屋上面を除いたプレハブ室内全体の側面積（21.6 m2）に対(a) Sunshine duration
10

Temp. [ C]

表面積比で考えた場合，本実験で用いた緑化面（6.3m2）は，With Rooftop Green
Without Rooftop Green30
20

夏期におけるエアコン稼働時の温度o

次に 2 棟のプレハブに対してエアコンを稼働した場合の10 分毎の日照時間，外気温度，プレハブの温度履歴をそれぞれ図 9(a)～(e)に示す．図は，晴天となった 2009 年 7 月(e) Middle

20

26 日 4:00 から 20:00 に関して，屋上面，天井，植生マット
内部の温度計測結果である．なお 7 月 26 日の計測では，潅

4:00

水による温度低下の影響を無くすために前日から潅水を行

6:00

8:00

12:00
16:00
20:00
10:00
14:00
18:00
Time

っていない．エアコンは 26℃の冷房設定で 24 時間稼動さ

図 9 エアコン稼働時における温度履歴，2009/07/26

せた．
この日は終日晴天であったため，7:30 頃から 16:00 頃まで日照時間は長い．

ている．つまり非緑化プレハブの屋上面の温度は外気温よ

図 9(b)の外気温の変化を見てみると，7:30 頃から徐々にりも日照時間に関連する放射の影響を強く受けることがわ

気温が上がり，15:00 頃には計測日の外気最高温度（35℃）

かる．

となった．その後 17:30 頃には夕立があり急激に温度が低

室内天井面の温度履歴(d)を見ると，エアコンを稼動させ下した．また 4:00 から 20:00 までの平均気温は 30℃であっているため温度変動による違いはあるものの，2 棟の天井

た．

面は殆ど温度差が見られなかった．また最大温度は非緑化

図 9(c)より屋上面での最大温度は，非緑化プレハブではプレハブでは 36℃（12:20）であるのに対し，緑化プレハ

56℃（12:00）に達し，緑化プレハブでは 36℃（13:20）とブでは 32℃（15:20）となり，両者の違いは 4℃であった．

なり，非緑化プレハブに比べ 18℃低い．また非緑化プレハ

緑化プレハブの天井面(d)，室内の気温(e)では温度変動は小ブの屋上面温度が最大となったとき，緑化プレハブの屋上

さく，緩やかに値が推移するのに対して，非緑化プレハブ

面は 34℃であった．天井面での温度が最大になる時刻は，の室内天井面の温度(d)と室内の気温(e)は緑化プレハブに

非緑化プレハブの場合 12:20 頃であるのに対して緑化プレ比べて変動が大きく，天井面で最大 9℃の温度変動が生じ

ハブでは 15:20 であった．最大温度とそれまでに要する時ていた．これは非緑化プレハブではエアコンの作動回数が刻が遅いことから，屋上面から流入する熱量は，緑化によ多くなっているためだと考えられる．

り大幅に軽減されることがわかる．さらに気温は 7:00 頃か

図 10 の上図(a)，(b)には図 9 に示した照射時間と外気温

ら 16:00 頃まで徐々に上昇し，その後低下しているのに対を，図 10(c)に図 9 と同日のエアコン消費電力を示す．図中

して，非緑化プレハブの屋上面温度は 7:00 頃から上昇し，の消費電力は 30 分間の積算値である．

12:00 を最大値にとり低下し始め，16:00 頃から大きく低下

図より日照時間が大きくなると外気温が上昇するため，

し，12:00 を中心とした左右対称となっている．この日のエアコンが稼働し，徐々にエアコン消費電力も増加する．

日照時間を見ると，9:00 頃から 14:00 まで大きな値を示し

8:30 頃には 2 棟のエアコン消費電力の差は明確に区別でき-5-

Sunshine
duration [min]Temp. [ C]

40
35
30
25
20
400
300

Sunshineduration [h](a) Sunshine duration
1050(b) Ambiento(c) Electric power

200
100
0
4:00

6:00

8:00

Without Rooftop GreenWith Rooftop Green(a) Sunshine duration

15

Electric Power [Wh] Temp. [ C]Electric Power [Wh]o15

Without Rooftop GreenWith Rooftop Green

12:00
16:00
20:00
10:00
14:00
18:00
Time

10
5
0
60
50
40
30
20
10
3000

(b) Ambient

Mean
Max.

Min.

(c) Electric power

2000
1000
0

8/1

8/6

8/11

8/16 8/21
Date

8/26

8/31

図 11 2009 年 8 月のエアコン消費電力の比較
図 10 2009 年 7 月 26 日におけるエアコン消費電力

Without Rooftop Green, R= 0.752
With Rooftop Green, R= 0.765

るまで大きくなる．また 16:00 では照射時間が短くなるが，Electric Power [Wh]

それにあわせてエアコン消費電力も低下する．
さらに 16:00
付近で 2 棟のプレハブのエアコン消費電力の差は最大となっているが，図 9(e)に示したように室内の気温は非緑化プ
レハブの方が大きく，エアコンが作動していたと考えられ
る．16:00 以降では夕立により外気温が低下したために 2棟のプレハブのエアコン消費電力は小さくなった．

3000
(a)

2000
1000
0
-1000

図 10 より 2009 年 7 月 26 日（4:00～20:00）におけるエ

20

22

24

26

28

30

o

Ambient [ C]

アコン消費電力の総和について比較すると，非緑化プレハ
ブ，緑化プレハブの積算電力量は，それぞれ 2560Wh，

Without Rooftop Green, R= 0.845
With Rooftop Green, R= 0.823

費エネルギ削減効果が得られた．
3.4

夏期におけるエアコン消費電力の比較

図 11(a)～(c)に 8 月の群馬県桐生地区における(a)日照時
間，(b)最高気温，最低気温，平均気温と 2 棟のプレハブの(c)エアコン消費電力を示す．エアコンは 26℃の冷房に設定
し 24 時間運転している．また風量は「自動」としている．

Electric Power [Wh]2270Wh となり，290Wh の差が生じ，11%のエアコンの消

3000
2000
1000
0

0

2009 年 6 月～8 月の気象庁発表による気象統計情報(15)に

2

4
6
8
10
Sunshine duration [h]12よれば，気温，雨量は例年なみだったが全国的に日射時間

図 12 2009 年 8 月のエアコン消費電力に対する気温(a)と日が例年より少ない年であった．図 11(a)を見ると，8 月 1 日

照時間(b)の相関から 10 日までの日照時間は 1 日 4 時間以下であり，10 日
前後には雨天が続いた．10 日以降には日照時間が増えたも力に対する気温と日照時間の影響を調べるため，図 11 のデのの，その後，若干の低下や変動は見られたが，平均 6 時ータを用いてエアコン消費電力に対する相関を調べた．図間程度であった．一方，8 月の平均気温は 25℃であり概ね12(a)，(b)にそれぞれの場合に対する補間直線と相関係数を一定であった．最高気温，最低気温はそれぞれ 30℃，21.5℃示したものを示す．図より，エアコン消費電力と外気温とであった．

の相関は緑化の有無によらず 0.75 程度の同程度の値であっ図よりエアコン消費電力を見ると，エアコン消費電力はた．一方，日照時間に対しては，非緑化プレハブでは 0.84

日照時間の結果と良く似ており外気温度よりも日照時間とであり，緑化プレハブでは 0.82 であった．これらの結果か強く影響を受けていることがわかる．次にエアコン消費電

らエアコンの消費電力は，気温よりも日照時間に強く影響-6-

される事がわかる．また緑化の有無による消費電力の違い

http://www.mlit.go.jp//crd/park/shisaku/gi_kaihatsu/okujyo/

は，8 月 3 日から 5 日までの間や，8 月中旬などに見られるindex.html

ように，日照時間が多く，エアコンが稼働しやすいときに(7) 香川治美，林徹夫，谷本潤，片山忠久，芝生植栽が都顕著になる傾向が見て取れる．8 月のエアコンによる総消

市熱環境に及ぼす影響に関する研究 第 1 報 土壌の費電力は，屋上緑化を施さないプレハブでは 42.2kWh であ

含水状態を考慮した芝生植栽の蒸発散特性の定量的り，屋上緑化を施した場合では 35.3kWh であった．本実験

特定，日本建築学会計画系論文集，507 (1998)，pp.7-12．

で行った実証実験では，2 棟のプレハブに対するエアコン(8) 三坂育成，ヒートアイランド対策の現状と課題―屋上の消費電力は，屋上緑化を行うことにより 16%の消費エネ

緑化等の被覆対策技術を中心として―，関東の農業気

ルギ削減効果を得た．

象，2 (2005)，pp.10-14.
(9) 吉田篤司，西岡真稔，鍋島美奈子，屋上緑化の熱特性

４.まとめと熱負荷特性―その１ 熱収支と実測―，日本建築学会 近 畿 支 部 研 究 報 告 集 (2004) ， Paper No. 4062 ，

植生マットを用いることによる屋上緑化を施したプレハ

pp.245-248.

ブのエアコン消費電力に関する実証実験を実施した．実験(10) 横山仁，山口隆子，石井康一朗，屋上緑化のヒートア

は 3 階建鉄筋コンクリート屋上に 2 棟のプレハブを設置し，

イランド緩和効果―軽量薄層型屋上緑化に関する検一方のプレハブの屋上に植生マットを用いて屋上緑化を施討―，東京都環境科学研究所年報 (2004)，pp.3-10.

した．室内には同機種の空調機を設置し，稼働，非稼動時(11) 山崎真理子，水谷章夫，大澤徹夫，熱的薄い壁体建物

におけるプレハブ室内の温度，室外温度，エアコン消費電の屋上・壁面緑化による冷房負荷低減効果，日本建築力を計測した．本報では 2009 年春から秋に掛けて継続して学会技術報告集，15-29 (2009)，pp.155-158.

計測を行うことにより，夏期における 2 棟のプレハブに対(12) 鵜飼恵三，古川正二，植生マットを利用した屋上緑化

してエアコン消費電力を比較することで以下の知見を得た．

工法の開発，土と基礎，53-4 (2005)，pp.27-29.

屋上緑化を施すことにより，緑化プレハブの屋上面で(13) 大澤善次郎，上石洋一，佐藤和彦，鈴木賢治，深沢秀の温度は非緑化プレハブの屋上面温度よりも小さく明，古川正二，生分解速度が異なる繊維素材を用いたなる．このことから，緑化材は断熱効果の働きを持つ

環境に調和する植生マットの開発，特定非営利活動法

ことがわかる．

人

屋上緑化有無による 1 日間のエアコン消費電力を比較

pp.22-24.

1.

2.

HiKaLo, 7 (2002)，

した結果，非緑化プレハブに比べて緑化プレハブの方(14) (有)古河産業，http://www.eco-mat.jp/index.htm

が 11%のエアコン消費電力を削減することが確認でき(15) 国 土 交 通 省

た．
3.

北関東産官学研究会情報誌

気象庁，気象観測データ，

http://www.jma.go.jp/jma/index.html

夏期における屋上緑化の有無によるエアコン消費電力を比較した結果，8 月では 16％の消費エネルギ削減(Received June 16, 2010, Accepted February 10, 2011)

効果が得られた．
本研究を行うにあたり，古川正二氏（（有）古河産業）には植生マットの提供を受けた．ここに謝意を記します．また本論文について査読者より貴重なご意見を多数頂くことができた．ここに謝意を記します．
参考文献(1) 最先端の気候モデルで予測する「地球温暖化」，環境
儀(独)国立環境研究所，No.19 (2005)．

(2) 解 説 映 像 「 地 球 温 暖 化 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 」，
http://www.team-6.jp/cc-sim/(3) STOP THE 温暖化 2008，環境省地球環境局(企画)，(独)国立環境研究所(監修)，http://www.env.go.jp/index.html(4) 環境と空気・水・熱，空気調和・衛生工学会誌，(2007)，
http://www.shasej.org/(5) 例 え ば 東 京 都 環 境 局 「 緑 化 計 画 と 屋 上 緑 化 」，
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/green/index.htm(6) 例 え ば 国 土 交 通 省 屋 上 庭 園 ，-7-