アルミ製野立架台システム
MGA‐SⅢ傾斜型 施工説明書

2020-09

お買い上げいただき、誠にありがとうございました。
本施工説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。

設置工事を行うにあたってのお願い◆ 本施工説明書の「安全上のご注意」( p2 ) は、施工前に必ずお読みください。
◆ 本施工説明書に掲載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じた場合は、当社では責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
◆ 作業に応じて保護服をご着用ください。また雨天時および強風時の作業はお避けください。
◆ 関係法令に従って、施工を行ってください。
◆ 梱包材や残材は、法律に従って適切に処理してください。

リープトンエナジー株式会社

設置工事を始める前に本説明書をよくお読みになり、正しく安全に設置してください。
● 太陽電池モジュール・架台・基礎杭の設置取付方法は説明書に従い確実に組み立てし、取り付けてください。ボルト・ナットの指定数を守り、サイズ間違いがないよう説明書を確認してください。緩みや取り付けミスのないように施工してください。
● 手袋、ヘルメット、保護メガネなどの保護具と作業服を必ず着用してください。
● 機器・工具は使用方法を守り使用してください。
● 必ず地盤調査と引抜強度試験を行い、基礎杭の使用が適していることを確認してください。
● モジュール１枚、同一系統の +、- コネクタをループさせないでください。
● リサイクルは現地の法律法規に従ってください。
● 解体は設置と同じ要領で行ってください。
● 多湿や強風の日は、設置や操作を行わないでください。
● 取付けるための部材は必ず付属の部品を使用してください。
付属品以外の部品を使用した場合、当社は一切の責任を負いかねます。

目次

安全上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２
免責事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
部材・部品表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４
はじめに見取り図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６

杭基礎の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７
柱材の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７
主材の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８
レールの設置横レールの設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9ブレースの設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

モジュールの設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１2

免 責 事 項
本システムは野立用太陽光発電システムとして十分満足しうる品質を備えていますが、正しい施工（標準施工）と適切な維持管理がなされていることによってはじめて発電性能や耐久性、耐候性、その他諸機能が発揮されるものです。
従って正しい施工と適切な維持管理をぜひとも実施していただくようお願いします。
なお、万一太陽光発電システムに不具合が生じた場合は、下記の免責事項をふまえた上で、当社にご相談ください。

● 施工説明書に記載された事項に反する立地条件・設計がなされた場合。
● 当社標準施工を導入せず、施工により不具合が生じた場合。
● モジュール及び架台に対して、法令に沿った設置工事を行わず、それによって不具合または事故が生じた場合。
● 使用者の不適切な維持管理、改造又は使用上の誤りにより不具合が生じた場合。
● 使用者又は第三者の故意又は、過失により不具合が生じた場合。
● 不適当な修理又は移設、運搬により故障又は破損した場合。
● 初期の損傷を発見後、速やかに届け出がなされなかった場合。
● 当社太陽光発電システムからの落雷により不具合が生じた場合。
● ネズミなどの小動物の害に起因する損傷、機能不良が生じた場合。
● 建物構造の変形、変位などによって不具合が生じた場合。
● 地盤沈下による土地の変化などによって不具合が生じた場合。
● 経年劣化による野地板の腐食、反り、変形によって不具合が生じた場合。
● 自然災害（地震、噴火、津波等）、周辺環境（温泉場、強酸、強アルカリ、特殊ガス、高熱を発する環境）、公害（煤煙、鳥糞等）● 自然特性又は、通常の経年変化による金属サビ、摩耗、コケ、藻などの汚れ、変色などが生じた場合。
● 契約当時での技術では予測できなかったことが原因により不具合が生じた場合。
※標準施工以外の施工による不具合が発生した場合、当社は責任を負いかねます。

3

部 材・部 品 表
施工前に必ず以下部材・部品が揃っていることをご確認ください。
◆ 架台ユニット設置用部品
基礎杭

T 型ベース金具

調整座金 -1

調整座金 -2

柱材セット ( 前・後 )
前柱材

後柱材

主材

接続金具 80

接続金具 100◆ レール設置用部品
主材ｼﾞｮｲﾝﾄ金具

角度調整金具横ﾚｰﾙ75/105

金具と下記部品は別で納品されます。

※モジュール設置が 6 段以上の場合に追加される部材

部品拡大→◆ モジュール取付け用部品
端部押さえ金具

中間押さえ金具

M８ボルト

4

◆ その他
パネル間
アースプレート

斜材

ブレース

横ﾚｰﾙ75/105
ｼﾞｮｲﾝﾄ金具

ﾚｰﾙ固定金具◆ ボルトセット、ドリルねじ
ボルトセット
M12×40● 納品時の梱包状態

ボルトセット
M12×80ボルトセット
M12×90ボルトセット
M8×20

ST6.3 -19 ドリルねじ

以下部材を取付けた状態での納品となります。

主材セット

柱材セット ( 前・後 )

主材

前柱材

接続金具 100

斜材

後柱材

接続金具 80
調整座金 -2

接続金具 80

調整座金 -2
T 型ベース金具

主な必要工具以下工具はお客さまご自身でご用意ください。

□ レンチ (M8,12)□ 六角レンチ (M8)

□ メジャー□ 電動ドリル (M8,M12)□ ソケットレンチ (M8,M12)□ ドリルビット5はじめに設置する前にお手元の設置図面をよく読み、図面のサイズに基づいて架台パーツの特定と設置を行ってください。なお、本施工マニュアルは下記設置図面一例の条件に基づいて説明しています。

見取図
設置図面一例：

4 段 6 列、寸法 1640×990×35mm の太陽電池モジュール (LP156*156-P-60)を傾斜角 10 度で設置した場合△側面△正面6杭基礎の設置① 杭の設置
設置図面上の寸法に基づき、基礎杭を地中に打ち込みます。
その際、すべての基礎杭のフランジが同一水平面にあるように打ち込んでください。
※打ち込み用の重機はお客様ご自身でご手配をお願いします。
杭打ち

水平測量工具を使用し、打ち込んだ基礎杭のフランジが同一水平面にあるか否かを確認してください。
傾斜や高低差がある場合は調整を行ってください。

3,000mm3,000mm3,000mm2,875mm

柱材の設置① 柱材 ( 前・後 ) の設置
M12×40 ボルトと調整座金 -1 で、前柱材・後柱材をそれぞれ基礎杭に締め付けて、固定します。
※設置前は必ず設置図面を確認してください。
拡大図
拡大図
ボルトナット
調整座金 -1

M12×40 ボルト

7主材の設置① 接続金具 ( 柱側 ) の取付② 斜材の設置

主材セットの接続金具を M12×80 ボルトで前後柱材・後柱材それぞれの上に固定します。

主材セットの中央にある斜材を M12×90 ボ
ルトと調整座金 -1 で前・後柱材側ベース金具に固定します。

調整座金 -2
斜材

M12×80 ボルト

M12×90 ボルト

調整座金 -1③ 角度調整金具の設置
角度調整金具の上部の傾きを調整し、傾斜地面と平行になるようにして、M12×45 ボルトを使用し、主材に固定します。
設置完了イメージ

拡大図
角度調整金具M12×45 ボルト①～③のステップを繰り返し、各ブロックの架台ユニットを完成させます。

8

レールの設置
横レールの設置① 横レール 75/105 同士を繋げます。
横レール 75/105 の中に横レール 75/105 ジョイント金具を端が 150mm 程出るように差し込み、ST6.3×19 ドリルねじ 4 本を使用して、横レール 75/105 の両面各 2 箇所とジョイント金具を固定します。同様にもう一つの横レール 75/105 の端をジョイント金具に差し込み、固定します。
繋ぎ完了イメージ
150ｍｍ

横レール 75/105 ジョイント金具

ST6.3×19 ドリルねじ

横レール 75/105② 横レール 75/105 を架台ユニットに固定します。
レール固定金具を 2 個使用し、横レール 75/105 を固定します。
※横レール 75/105 の固定位置については、モジュールのサイズに合わせて調整してください。
※レール固定金具のプレートは、端の短い方が横レール 75/105 にくるようにしてください。

主材側

横レール 75/105 側

拡大図

レール固定金具
レール固定金具端 ( 短 )角度調整金具
レール固定金具端 ( 長 )横レール 75/105

主材

9

ブレースの設置① ブレースの設置
M12×80 ボルトを使用して、後柱材 2 本の間にブレースを固定します。
※設置平面図にてブレースの配置を確認してください。
拡大図
拡大図

M12×80 ボルト

ブレースブレース以上で架台の設置が完了しました。

10

モジュールの設置① パネル間アースプレートの設置拡大図のとおり、パネル間アースプレートを表面の穴が空いている方向が右に向くように横レールの上に設置します。( 全て同じ方向になるように向きを揃えて下さい。)
拡大図※MGA-SⅠの画像を使用してますが、手順は同じです。

パネル間アースプレートの設置に関しては、下記の配置イメージ図を参照し、パネルの片側に取り付けて下さい。
パネル間アースプレート配置イメージ

パネル間アースプレート※パネル間アースプレートを設置することにより、各パネルと横レール 75/105 間の導通は取れますが、これだけではパネルの接地はされませんので、別途施工が必要です。

11

② 端部押さえ金具の取付け
端部押さえ金具を横レール 75/105 に取付け、固定します。
モジュールを横レール 75/105 に乗せ、位置調整をし、端部押さえ金具を締め付けて固定します。( モジュールは下から取付けることを推奨しています。)
拡大図
端部押さえ金具※MGA-SⅠの画像を使用してますが、手順は同じです。

③ 中間押さえ金具の取付け
中間押さえ金具を横レール 75/105 に取付け、2 枚目のモジュールを乗せて位置調整し、中間押さえ金具を締め付けてモジュールを固定します。
( パネル間アースプレートをはめ込むようにして固定して下さい。)

拡大図

中間押さえ金具

拡大図※MGA-SⅠの画像を使用してますが、手順は同じです。

12

中間押さえ金具

取付イメージ

これまでのステップを参照し、システム全体のモジュールの設置を完了させます。
設置完了イメージ

以上でアルミ製架台 MGA-SⅢ 傾斜型 の設置がすべて完了しました。

13

MEMO

MEMO