PC2-0380

14

検知器4台分を1台に集約し最大1/4のコストダウンを実現
Cost reduction
大幅コストダウン

Advanced pump
高機能ポンプ採用

Smart sensor
スマート自己診断機能

Connection
Ethernet（ PoE）対応

半導体工場向けマルチガス検知器
MODEL

GD-84D Series
CE Marking適合品

これまでの常識をくつがえす
新発想のガス検知器！
GD-84D Series の特長
Cost reduction
大幅コストダウン

Advanced pump

高機能ポンプ採用

Smart sensor

スマート自己診断機能

Connection

Ethernet（PoE）対応

1台に！

４台分を「GD-84D Series」
は、自己診断機能を強化した新開発の次世代高機能センサを搭載し、4台分のガス検知器を1台に集約することで「より高い安心・安全とコストダウン」の両立を目指した新発想のガス検知器です。

フルドット液晶で見やすい！ 4成分同時表示
ガス名表⽰

警報設定値表⽰

リプレイスを考慮した設計
GD-70D
取り付け電源ランプ
1st警報ランプ2nd警報ランプ
故障警報ランプ

濃度値表⽰

MODEキー

濃度バー表⽰GD-70D用壁掛けユニット

▲キー

単位表⽰

▼キー
TEST/SETキー

流量表⽰

GD-70D用壁掛けユニットの赤印の4ヶ所のねじ穴を使用して取り付け可能。
GD-84D取り付け

通信表⽰

メンテナンス表⽰

SHIFTキー

GD-84D用壁掛けユニット

Cost reduction
従来器からの大幅なコストダウンを実現● 配管施工コストを削減● 配線施工コストを削減

従来器では、検知器の数だけガス吸引、排気用の配管が必要でしたが、GD-84Dでは、配管が1/4になり施工コストも1/４に。
※センサ4点フル実装の場合。

GD-84D（PoE仕様）とPoE Hubを組み合わせることで、電源配線、信号配線の施工コストおよびHubポート数をそれぞれ1/４に削減。
※センサ4点フル実装の場合。
8ポート

IN,OUTで8本

2ポート

IN,OUTで2本

排気ダク

ト

排気ダクト

サンプリングチューブ

サンプリングチューブ

PoE Hub

EthernPoE H

ub

et 通信を介しモニタリング

システ

ムへ

PoE Hub● 設置スペースを削減● 消耗部品交換コストを削減

4台分の検知器を集約することで、ラック等の設置スペースも1/２に。
※センサ4点フル実装の場合。

消耗部品のポンプやダストフィルターの交換が1/４に。
さらに、交換コストも1/4に削減。
4セット交換が必要

×４

ポンプ

ダストフィルター

1セットの交換でOK
ポンプ

1/2
省スペース
ダストフィルター

Advanced pump
高機能ポンプを採用
New!
Model:RP-80
従来品
Model:RP-70

振動の低減

振動音の低減2個のダイヤフラムで振動を相殺弁の形状見直し

脈動の対応

冗長化

チャンバ内にバッファ設置

ツインポンプ→1個故障でも吸引可能

環境負荷低減接着剤、ねじ（ナット）の廃止によるリサイクル性向上

Smart sensor
スマート自己診断機能搭載
次世代高機能センサ「F Series」はセンサの自己診断機能を大幅に強化（右表参照）。また、
主要毒性ガスセンサ18種類に加え、可燃性ガスセンサ67種類をラインアップ。従来センサと比較して体積比1/10にサイズダウンしたにも関わらず、従来センサと同等以上の干渉影響低減を実現しております。

自己診断機能名称

対象原理

使用期限警告全原理

使用開始から3年後に警告を出します。

内容

劣化診断警告（センサ出力異常）

NCF
SHF
SGF

初期のセンサ出力（Air中）からのドリフト値が閾値を超えた時に警告を出します。

劣化診断警告（液枯れ検知）ESF

電極間の液抵抗が閾値を超えた時に警告を出します。

寿命診断警告全原理

校正履歴からスパン余力を予測し0になった時に警告を出します。

バイタリティ
（スパン余力）全原理

既知濃度のガスを流した際にセンサの余力を0～100で表示します。

センサラインアップ

定電位電解式

定電位電解式（酸素用）

熱線型半導体式

半導体式

ニューセラミック式

Connection
Ethernet（PoE）
対応● Ethernet 方式● アナログ 4-20mA DC方式

PoE HUBを使用することにより、LANケーブルでの電源供給が可能なため施工コストを大幅に削減できます。また、Webブラウザで検知部の運転状況などが確認可能です。

一般計装信号（4-20mA DC）によりガス濃度データを出力、汎用性のあるシステム構築が可能です。

【ユーザーモード】
ガス名や警報設定値などの基本的な情報や警報履
歴、通信履歴を確認できます。

パターン1
MULTI GAS DETECTOR

POWER ALM1 ALM2 FAULT

MODE

TEST
SET

SHIFT

GD-840【管理者モード】
基本的な情報の確認の他、警報設定値やネットワークなどの設定変更やガス校正、警報テスト、
故 障 警 報 テ ス ト の 実 施、ア ラ ー ム の リ セ ッ ト、
INHIBITの設定をすることができます。

指示警報部

検知部 GD-84D

パターン2
PC

GD-84D（Ethernet仕様）

PLC

PC

スイッチングハブ（PoE）

MULTI GAS DETECTOR

POWER ALM1 ALM2 FAULT

MODETESTSET

SHIFT

GD-840
MULTI GAS DETECTOR

POWER ALM1 ALM2 FAULT

MODE

TEST
SET

SHIFT

GD-840

監視システムEthernetケーブル

ラインアップ一覧
型式

通信方式

搭載可能センサ

電源入力

GD-84D-ET-EC

Ethernet 専用

EC 専用

PoE 専用GD-84D-ET

Ethernet 専用

EC 以外も搭載可

PoE 専用GD-84D-EA-EC

Ethernet / 4-20mA 兼用

EC 専用

PoE / DC24V 兼用

GD-84D-EA

Ethernet / 4-20mA 兼用

EC 以外も搭載可

PoE / DC24V 兼用

GD-84D-EC

4-20mA 専用

EC 専用

DC24V

GD-84D

4-20mA 専用

EC 以外も搭載可

DC24V

検知部 GD-84D

主なガスラインアップ【検知原理：定電位電解式（ESF）】

12

ESF-A24A【検知原理：熱線型半導体式（SHF）】

ガス名

表示名

測定レンジ

警報設定値

ACGIH
許容濃度

NO. センサ型式

二酸化窒素

NO20 - 15 ppm

5 ppm

0.2 ppm

1NO. センサ型式

ESF-A24E

塩化水素

HCL

0 - 6 ppm

2 ppm

2 ppm

2

SHF-8601
SHF-8601

ガス名
フロン41（CH3F）
フロン32（CH2F2）

警報設定値

ACGIH
許容濃度

R-41 0 - 2000 ppm

500 ppm1000 ppm−

R-32 0 - 2000 ppm

500 ppm1000 ppm−200 ppm

表示名

測定レンジ

3ESF-B242

アンモニア

NH30 - 75 ppm

25 ppm25 ppm3

SHF-8601

イソプロピルアルコールIPA

0 - 2000 ppm

500 ppm1000 ppm

4

ESF-B24A

塩素

CL20 - 0.3 ppm

0.1 ppm

0.1 ppm

4SHF-8603

重水素

D20 - 2000 ppm

500 ppm1000 ppm−

5ESF-X24P

酸素

O20 - 25 %

18 %

−

5SHF-8603

水素

H20 - 2000 ppm

500 ppm1000 ppm−

6ESF-A24D

ホスフィン

PH30 - 1 ppm

0.3 ppm

0.05 ppm

7ESF-A24D

シラン

SiH40 - 15 ppm

5 ppm

5 ppm

NO. センサ型式

ガス名

表示名

測定レンジ

警報設定値

ACGIH
許容濃度

8ESF-A24D

ジシラン

Si2H60 - 15 ppm

5 ppm

−

1SGF-8581

メタン

CH40 - 2000 ppm

500 ppm1000 ppm−

9ESF-A24D

二酸化硫黄

SO20 - 6 ppm

2 ppm

0.25 ppm

2SGF-8562

硫化カルボニル

COS 0 - 2000 ppm

500 ppm1000 ppm

5 ppm

10ESF-A24D2

一酸化窒素

NO0 - 100 ppm

25 ppm25 ppm

11ESF-A24E

臭化水素

HBr

0 - 6 ppm

2 ppm

2 ppm

NO. センサ型式

ガス名

表示名

測定レンジ

警報設定値

LEL

12ESF-B241

ジエチルアミン

DEA

0 - 15 ppm

5 ppm

5 ppm

1NCF-6318

メタン

CH40 - 100 %LEL

25 %LEL
50 %LEL

5.0 vol%

13ESF-B241

ジメチルアミン

DMA

0 - 15 ppm

5 ppm

5 ppm

2NCF-6320

水素H20 - 100 %LEL

25 %LEL
50 %LEL

4.0 vol%

0 - 100 %LEL

25 %LEL
50 %LEL

2.0 vol%

14ESF-B241

エチルメチルアミン

EMA0 - 15 ppm

5 ppm

5 ppm

15ESF-B2452

フッ素

F20 - 3 ppm

1 ppm

0.1 ppm

16ESF-B248

フッ化水素

HF

0 - 1.5 ppm

0.5 ppm

0.5 ppm

17ESF-B249

オゾン

O30 - 0.6 ppm

0.2 ppm

0.2 ppm（<2h）

18

ESF-B24A

三フッ化塩素

CLF30 - 0.3 ppm

0.1 ppm

0.1 ppm【検知原理：半導体式（SGF）】【検知原理：ニューセラミック式（NCF）】

3NCF-6319

イソプロピルアルコール

IPA※搭載するセンサの組み合わせには制限があります。詳しくは最寄りの営業所にお問い合せください。
※ACGIH（米国産業衛生専門家会議）の許容濃度は、“TLVs and Bels 2020”を参照。
※上記ガス以外については最寄りの営業所にお問い合せください。

【Ethernetおよび4-20mA兼用：GD-84D/GD-84D-EC/GD-84D-EA/GD-84D-EA-EC】
140

146

M4用取付穴

150

40

表示部

149190

操作スイッチ

64.4

M4用取付穴GAS IN（ODφ-t1）GAS OUT（ODφ-t1）【Ethernet専用：GD-84D-ET/GD-84D-ET-EC】
140

150

9

M4用取付穴表示部
74

操作スイッチ
183

138
110

GAS IN（ODφ6-t1）

GAS OUT（ODφ6-t1）

Model:GD-84D 仕様
型式

検知原理

検知対象ガス

ＧＤ－８４Ｄ

ＧＤ－８４Ｄ－ＥＣ

定電位電解式、半導体式、ニューセラミック式、熱線型半導体式

ＧＤ－８４Ｄ－ＥＡ
定電位電解式、半導体式、定電位電解式

毒性ガス、可燃性ガス

定電位電解式

ニューセラミック式、
熱線型半導体式

毒性ガス

表示

ＧＤ－８４Ｄ－ＥＡ－ＥＣ

毒性ガス、可燃性ガス

毒性ガス

ＧＤ－８４Ｄ－ＥＴ

ＧＤ－８４Ｄ－ＥＴ－ＥＣ

定電位電解式、半導体式、定電位電解式

ニューセラミック式、
熱線型半導体式
毒性ガス、可燃性ガス

毒性ガス

フルドット表示（ガス名表示/流量表示/モード表示/通信状態表示/ガス濃度/バーメータ表示）

検知方式

ポンプ吸引式

吸引流量

総流量

電源表示

POWERランプ点灯（緑）

約0.6 L/min

警報精度（同一条件下）

警報設定値に対して±30%以内

警報遅れ時間（同一条件下）

警報設定値の1.6倍のガスを与えて60秒以内（配管遅れ,通信遅れは含まず）

ガス警報タイプ

2段警報（H-HHまたは、L-Hまたは、L-LL）

ガス警報表示

1st：ALM1ランプ点灯（赤）/2nd：ALM2ランプ点灯（赤）

ガス警報動作

自動復帰または自己保持

ガス警報接点無電圧接点1aまたは1b,常時非励磁（警報時励磁）または常時励磁（警報時非励磁）―

故障警報・自己診断

システム異常/センサ異常/流量異常/通信異常/FAN断線異常/温度上昇異常/センサ寿命診断

故障警報表示FAULTランプ点灯
（黄）
/内容表示

故障警報動作

自動復帰または自己保持

故障警報接点

総合故障接点無電圧接点1aまたは1b,常時非励磁（警報時励磁）または常時励磁（警報時非励磁）―

接点容量

DC24 V・0.5 A（抵抗負荷）―

接点ケーブルCVV等のケーブル（1.25 mm2・最大18芯）

―

外部出力

外部出力ケーブル

アナログ伝送：2線式アナログ伝送（DC4～20 mA、非絶縁・抵抗負荷300 Ω以下、ケーブル抵抗含む）

アナログ伝送：CVVS等のシールドケーブル（1.25 mm2・最大8芯）

デジタル伝送：Ethernet（10BASE-T/100BASE-TX）

デジタル伝送：CAT5e以上のEthernetケーブル

白色バックライト/警報遅延/サプレス/ゼロ追尾/感度補正/流量制御/校正履歴/警報トレンド履歴/イベント履歴

電源ケーブルCVV等のケーブル（1.25 mm2）・2芯（PoE接続時はデジタル伝送ケーブルと共通）

CVV等のケーブル（1.25 mm2）
・2芯

電源
消費電力

抵抗負荷300 Ω以下、ケーブル抵抗含む）

デジタル伝送：CAT5e以上のEthernetケーブル

アナログ伝送：CVVS等のシールドケーブル（1.25 mm2・最大8芯）

各種機能

デジタル伝送：Ethernet（10BASE-T/100BASE-TX）
アナログ伝送：2線式アナログ伝送（DC4～20 mA、非絶縁・DC24 V±10 %DC24 V接続：約8 W（最大約14 W）

デジタル伝送ケーブルと共通

DC24 V±10 %またはPoE+接続

DC24 V接続：約2.5 W（最大約7 W）

配管接続口

DC24V接続：約9 W（最大約15 W） DC24V接続：約3 W（最大約8 W）

PoE+接続：約11 W（最大約16 W）PoE+接続：約4.5 W（最大約9.5 W）

PoE+接続PoE+接続時：約9 W（最大約11 W）

PoE+接続時：約3.5 W（最大約4.5 W）

Rc1/4（O.Dφ6-1t・テフロン管用ハーフユニオン〈PP〉付）

イニシャルクリア

約25秒使用温度範囲−10～＋40 ℃（急変なきこと）

使用湿度範囲20～90 %RH
（結露なきこと。搭載センサにより異なる場合があります）

構造

壁掛型

外形寸法

約150（W）
×190（H）
×146（D）mm（突起部は除く）

約150（W）
×183（H）
×140（D）mm（突起部は除く）

質量

約1.9 kg

約1.4 kg

外観色

本体：ブラック/前面扉：ホワイトhttps://www.rikenkeiki.co.jp/

札
岩仙
水埼
千神 奈
浜
名 古幌 ☎（011）375−1 8 2 2 ㈹手 ☎（0197）65−1 1 1 2 ㈹台 ☎（022）722−7 8 3 5 ㈹戸 ☎（029）215−2 5 8 1 ㈹玉 ☎（048）598−5 0 9 0 ㈹葉 ☎（043）497−6 3 0 3 ㈹川 ☎（045）642−5 3 1 4 ㈹松 ☎（053）437−9 4 2 1 ㈹屋 ☎（052）822−1 0 3 1 ㈹四金大神水広福熊大日市 ☎（059）333−7 2 2 6 ㈹沢 ☎（076）240−7 0 6 0 ㈹阪 ☎（06）6350−5 8 7 1 ㈹戸 ☎（078）261−3 0 3 1 ㈹島 ☎（086）446−2 7 0 2 ㈹島 ☎（082）875−4 1 5 1 ㈹岡 ☎（092）692−1 1 6 1 ㈹本 ☎（096）373−1 2 3 0 ㈹分 ☎（097）523−3 8 1 1 ㈹※本カタログの記載事項は、性能向上のため、お断りなしに変更する事があります。

PC2-0380-210130 T