報告第10号

施設名
施設場所

クリーンパーク北但
１ 号炉
兵庫県豊岡市竹野町坊岡943番地
維持管理上
平成31・令和元年度
4月
5月
6月
7月
8月
9月
１０月
11月
12月
1月
2月
3月の基準値①一般廃棄物
可燃ごみ
種類
330
1845
1835
2014
1982
1945
433
1617
2052
1763
1887
1427
量（ｔｏｎ）②燃焼室中の燃焼ガス温度
燃焼炉燃焼ガス出口付近測定を行った位置
31.4.1R1.5.8R1.6.5 R1.7.10 R1.8.6
R1.9.4 R1.10.4 R1.11.7 R1.12.5 R2.1.7 R2.2.14 R2.3.5
測定結果の得られた年月日
800以上
911
902
880
895
895
883
902
909
886
896899891
測定結果（℃）③集塵器に流入する燃焼ガス温度
ろ過式集塵器入口付近測定を行った位置
31.4.1R1.5.8R1.6.5 R1.7.10 R1.8.6
R1.9.4 R1.10.4 R1.11.7 R1.12.5 R2.1.7 R2.2.14 R2.3.5
測定結果の得られた年月日
200以下
163176179179180183184184187196188193
測定結果（℃）④排ガス中の一酸化炭素濃度
煙突、３３．７メートル付近の排ガスサンプル採取口測定を行った位置
31.4.1R1.5.8R1.6.5 R1.7.10 R1.8.6
R1.9.4 R1.10.4 R1.11.7 R1.12.5 R2.1.7 R2.2.14 R2.3.5
測定結果の得られた年月日
100以下
11151514131391815171617
測定結果（ｐｐｍ）⑤冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日
ボイラ設備の除じんは、ボイラスートブロア及びボイラハンマリング装置により毎日実施する。
年月日
ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。
⑥排ガス中のダイオキシン類
煙突、地上４０．５メートル付近の排ガスサンプル採取口
排ガスを採取した位置－
R1.5.9－－－－－R1.11.28－－－－
排ガスを採取した年月日－
R1.5.29－－－－－
R1.12.19－－－－
測定結果を得られた年月日
1以下－
0.00056－－－－－
0.0021－－－－
測定結果（ｎｇ-ＴＥＱ/㎥Ｎ）⑦排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度
煙突、地上４０．５メートル付近の排ガスサンプル採取口
排ガスを採取した位置
31.4.1R1.5.8R1.6.5 R1.7.10 R1.8.6
R1.9.4 R1.10.4 R1.11.7 R1.12.5 R2.1.7 R2.2.14 R2.3.5排ガスを採取した年月日
31.4.25 R1.5.29 R1.6.25 R1.7.25 R1.8.26 R1.9.19 R1.10.29 R1.11.26 R1.12.24 R2.1.27 R2.2.28 R2.3.24
測定結果を得られた年月日
測 硫黄酸化物（ｐｐｍ）3570以下1515232023221523216.82222
定 ばいじん（ｇ/㎥Ｎ）
0.08以下0.001 ＜0.0006 0.001 ＜0.0006 0.0009 ＜0.0006 ＜0.0006 0.0009 ＜0.0006 0.0009
0.0008 ＜0.0006
結 塩化水素（ｐｐｍ）430以下
252216133529392531293626
果 窒素酸化物（ｐｐｍ）
250以下
261619272023241922162419
排ガス中の一酸化炭素濃度及びダイオキシン、ばい煙の測定結果は、酸素濃度１２％換算
固形燃料（水分、温度、外観）と固形燃料保管設備内（温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日）にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。
⑥、⑦は第三者機関による測定結果（一時間平均値）②、③、④は工場設置計器による第三者機関測定開始時の測定結果（②と③は１時間平均値、④は４時間平均値）

1/2

報告第10号

施設名
施設場所

クリーンパーク北但
２ 号炉
兵庫県豊岡市竹野町坊岡943番地
維持管理上
平成31・令和元年度
4月
5月
6月
7月
8月
9月
１０月
11月
12月
1月
2月
3月の基準値①一般廃棄物
可燃ごみ
種類
1228
1276
1389
1457
1980
1938
2020
1956
1707
255
1886
1989
量（ｔｏｎ）②燃焼室中の燃焼ガス温度
燃焼炉燃焼ガス出口付近測定を行った位置
31.4.1R1.5.8R1.6.5 R1.7.10 R1.8.6
R1.9.4 R1.10.4 R1.11.7 R1.12.5 R2.1.30 R2.2.14 R2.3.5
測定結果の得られた年月日
800以上
901885896894898876873896895916894899
測定結果（℃）③集塵器に流入する燃焼ガス温度
ろ過式集塵器入口付近測定を行った位置
31.4.1R1.5.8R1.6.5 R1.7.10 R1.8.6
R1.9.4 R1.10.4 R1.11.7 R1.12.5 R2.1.30 R2.2.14 R2.3.5
測定結果の得られた年月日
200以下
180
179
180166176
175185185182
171
179187
測定結果（℃）④排ガス中の一酸化炭素濃度
煙突、３３．７メートル付近の排ガスサンプル採取口測定を行った位置
31.4.1R1.5.8R1.6.5 R1.7.10 R1.8.6
R1.9.4 R1.10.4 R1.11.7 R1.12.5 R2.1.30 R2.2.14 R2.3.5
測定結果の得られた年月日
100以下
121316151414161615101515
測定結果（ｐｐｍ）⑤冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日
ボイラ設備の除じんは、ボイラスートブロア及びボイラハンマリング装置により毎日実施する。
年月日
ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。
⑥排ガス中のダイオキシン類
煙突、地上４０．５メートル付近の排ガスサンプル採取口
排ガスを採取した位置－
R1.5.9－－－－－R1.11.28－－－－
排ガスを採取した年月日－
R1.5.29－－－－－
R1.12.19－－－－
測定結果を得られた年月日
1以下－
0.00063－－－－－0.0012－－－－
測定結果（ｎｇ-ＴＥＱ/㎥Ｎ）⑦排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度
煙突、地上４０．５メートル付近の排ガスサンプル採取口
排ガスを採取した位置
31.4.1R1.5.8R1.6.5 R1.7.10 R1.8.6
R1.9.4 R1.10.4 R1.11.7 R1.12.5 R2.1.30 R2.2.14 R2.3.5
排ガスを採取した年月日
31.4.25 R1.5.29 R1.6.25 R1.7.25 R1.8.26 R1.9.19 R1.10.29 R1.11.26 R1.12.24 R2.2.17 R2.2.28 R2.3.24
測定結果を得られた年月日
測 硫黄酸化物（ｐｐｍ）3570以下161123222421132020141916
定 ばいじん（ｇ/㎥Ｎ）
0.08以下0.001
0.00090.00070.00080.0006 ＜0.0006 ＜0.0006 0.0009 ＜0.0006 ＜0.0007 0.0007 ＜0.0006
結 塩化水素（ｐｐｍ）
430以下
192314233026331417342832
果 窒素酸化物（ｐｐｍ）
250以下
281828252327271924312420
排ガス中の一酸化炭素濃度及びダイオキシン、ばい煙の測定結果は、酸素濃度１２％換算
固形燃料（水分、温度、外観）と固形燃料保管設備内（温度、一酸化炭素濃度、清掃年月日）にかかる記録については、該当しないため表記しておりません。
⑥、⑦は第三者機関による測定結果（一時間平均値）②、③、④は工場設置計器による第三者機関測定開始時の測定結果（②と③は１時間平均値、④は４時間平均値）

2/2