1/6ページ＜カラーモニター（GP-PCM6A-M）、電力検出ユニット（GP-PCM6A-TX）のアップデート方法＞
１．はじめに・本資料は、カラーモニター（GP-PCM6A-M）および電力検出ユニット（GP-PCM6A-TX）のファームウェア（ソフトウェア）を、「関西電力株式会社向け遠隔出力制御機能」の追加バージョンへアップデートするための手順書です。
・アップデートにはmicroSDカード（１枚）が必要です。
・電力検出ユニットのアップデートは、カラーモニターから通信で指示を出して行います。
※アップデート中は、絶対に電源を切らないでください。また、microSDカードを抜かないでください。
アップデート中に電力検出ユニットの電源断が起こると、電力検出ユニットが起動不可となり、機器交換が必要となります。発電量等のデータの取り出しも不可となります。
※以降の手順でモニターの画面は余剰用の画面を記載していますが、全量用も手順は同様です。

「出力制御：06.00」… 九州電力様、四国電力様、沖縄電力様、中国電力様、東北電力様、北海道電力様、東京電力様、北陸電力様、中部電力様対応「出力制御：07.00」… 九州電力様、四国電力様、沖縄電力様、中国電力様、東北電力様、北海道電力様、東京電力様、北陸電力様、中部電力様、関西電力様対応
２．事前準備とご注意（１） 事前準備
・空のmicroSDカードを1枚使用します。（SD-XCはNG)
使用できるカードは、128MB～2GB のmicroSD メモリーカード、4～32GB のmicroSDHC メモリーカードです。
・パソコンを使用して、microSDカードの中に、以下のファイルを格納して下さい。
microSD：更新対象のMonUpdateで始まるファイル、TxUUpdateで始まるファイルを格納して下さい。
(２) ご注意・アップデート中は機器の電源を切らないでください。
・アップデートによる機器のデータや設定に対する影響はありません。
・アップデートに失敗する場合、別のmicroSDカードを準備して試してください。
・モニタのアップデート完了後に、電力検出ユニットのアップデートを実施してください。
ファームウェアが格納されたmicroSDカードを挿した状態でモニタの電源を入れた場合は、メイン画面を表示するまで絶対に電源を切ったりmicroSDカードを抜かないで下さい。モニタが起動不可となり機器交換となります。
３．現場での準備＜通信確認と時計設定＞（１） モニターと電力検出ユニットの電源が入っていることを確認してください。
（２） モニターと電力検出ユニットが通信接続していることを確認してください。
メイン画面が表示されれば、通信接続しています。

⇒詳細は
補足資料１

（３） 通信接続していることを確認した後、時計設定を手動で更新してください。
・メイン画面から次のようにタッチします。
・日付・時刻設定画面が表示されたら、「手動」を選びます。
・日時などの変更は不要です。そのまま決定を押し、メイン画面に戻ります。

⇒詳細は
補足資料２

2/6ページ
４．モニターのアップデート①ACアダプタを抜く②microSDカードを挿入した状態で起動する（ACアダプタを挿す）
電源およびmicroSDカードを抜かないでください。
・自動的に「UPDATING」の画面に遷移し、モニターのアップデートがはじまります。

モニタの電源ON（ACアダプタ接続）

通常の起動画面を表示

電源およびmicroSDカードを抜かないでください。
アップデートが完了すると、自動で再起動します。
・完了後は、再起動してメイン画面になるまでお待ち下さい。
以降の手順でファームウェアのバージョン確認を行います。

通信環境により数分程度の時間がかかります。アクセスパスワードの入力画面が表示された場合、ID（user）、パスワード(初期値：12345678）を入力してください。

③「メニュー」をタッチします。

④「設定」をタッチします。

⑤⑥もう一度をタッチします。

⑦「ファームウェア」をタッチします。

をタッチします。

⑧モニターのバージョンを確認します。

Ver.02.60C
Ver.02.60
Ver.02.50C

06.00

Ver.02.60

07.00

以上で、モニターのアップデートは完了です。
引き続き、電力検出ユニットのファームウェア更新を行ってください。

現在のバージョンが、「現在：Ver.02.60C」と表示されていれば、モニターのアップデートは終了です。

3/6ページ

５．電力検出ユニットのアップデート①電力検出ユニットのバージョンを確認します。
モニターのアップデート手順③～⑦を行い、下記画面を表示させてください。

電力検出ユニットの現在のバージョンとmicroSD
カード内のバージョンが以下の組み合わせであることを確認してください。

Ver.02.60C
Ver.02.60
Ver.02.50C【機種：GP-PCM6A-TX】
現在：Ver.02.50C
SD ：Ver.02.60

06.00

Ver.02.60

07.00⇒SDカードを上手く読み込まない
場合等は補足資料３へ②電力検出ユニットの右側にある「アップデート」をタッチします。

③電力検出ユニットのアップデートがはじまります。
電源およびmicroSDカードを抜かないでください。

Ver.02.60C
Ver.02.60
Ver.02.50C

06.00

Ver.02.60

07.00

通信環境により数分程度の時間がかかります。

④完了すると「更新しました」と表示されます。
「閉じる」をタッチします。

⑤電力検出ユニットのバージョンを確認します。

Ver.02.60C
Ver.02.60
Ver.02.60C

07.00

Ver.02.60

07.00

現在のバージョンが「Ver.02.60C（出力制御：07.00）」と表示されていることを確認してください。
⑥電力検出ユニットの右側にある「アップデート」をタッチします。
現在のバージョンとmicroSDのバージョンが同じでも必ず再度アップデートしてください。

⑦電力検出ユニットのアップデートがはじまります。
電源およびmicroSDカードを抜かないでください。

Ver.02.60C
Ver.02.60
Ver.02.60C

07.00

Ver.02.60

07.00

通信環境により数分程度の時間がかかります。

手順⑧へ

4/6ページ⑧完了すると「更新しました」と表示されます。
「閉じる」をタッチします。

⑨電力検出ユニットのバージョンを確認します。

Ver.02.60C
Ver.02.60
Ver.02.60C

07.00

Ver.02.60

07.00

現在のバージョンが「Ver.02.60C（出力制御：07.00）」と表示されていれば、電力検出ユニットのアップデートは終了です。
⑥「閉じる」、「戻る」、「戻る」とタッチして、メイン画面に戻ってください。
⑦microSDカードを抜いてください。
以上で、モニターおよび電力検出ユニットのアップデートが完了です。
【アップデート完了後の注意事項】※ファームウェアのアップデート後、発電所ID設定時に対象の電力会社が表示されない場合、モニターのACアダプタを抜き差しして、モニターを再起動してください。
⇒詳細は補足資料４

5/6ページ

６．電力検出ユニットのアップデート（パソコンを使用）※モニターはパソコンからのアップデートには対応していません。

①パソコンと電力検出ユニットを接続し、パソコンのブラウザで画面を表示させます。
LANケーブルで直接接続する方法で説明します。
以下の操作を実施してください。（電力検出ユニット同梱のパソコン接続ガイドから抜粋）（パソコンのIPアドレス設定画面例）

もしお客様のパソコンを使用する場合は、IPアドレス設定を事前にメモしておき、アップデート完了後にIPアドレス設定を元に戻して下さい。

上記アドレスを入力すると、メイン画面が表示されます。
メイン画面を表示すれば、パソコンと電力検出ユニットの接続は完了です。
※接続できない場合、LANケーブルが正しく差し込まれているか確認してください。
また、電力検出ユニット、パソコンを再起動して確認してください。
②時計設定を手動で更新してください。
・メイン画面から次のようにタッチします。
・日付・時刻設定画面が表示されたら、「手動」を選びます。
・日時などの変更は不要です。そのまま決定を押し、メイン画面に戻ります。

⇒詳細は
補足資料２

③電力検出ユニットのバージョンを確認します。
モニターのアップデート手順③～⑦と同様の操作を行い、下記画面を表示させてください。

6/6ページ

現在のバージョンがVer02.50Cであることを確認してくだ
さい。

Ver.02.50C

06.00

必ずVer.02.60のファームウェアを格納してください。
異なるバージョンのファイルで更新しないでください。
⑤パソコンにSDカードを挿入し、SDカード内の「TxUUpdateで始まるファイル」を選択して「開く」を押します。

④電力検出ユニットの右側にある「アップデート」を押します。

Ver.02.50C

06.00⑥電力検出ユニットのアップデートがはじまります。
電源をOFFにしたりSDカードを抜かないでください。

⑦完了すると「更新しました」と表示されます。

通信環境により数分程度の時間がかかります。

⑧ブラウザを閉じます。
⑨ブラウザを再度起動し、以下のアドレスを入力してメイン画面を表示させます。
http://192.168.1.1/※ブラウザによっては、上記アドレスの最後にindex.htmlの入力が必要な場合があります。
⑩電力検出ユニットのバージョンを確認します。
モニターのアップデート手順③～⑦と同様の操作を行い、下記画面を表示させてください。

Ver.02.60C

07.00

現在のバージョンが「Ver.02.60C」（出力制御：07.00）と表示されていれば、電力検出ユニットのアップデートは終了です。

⑧「閉じる」、「戻る」、「戻る」と押して、メイン画面に戻ってください。
⑨パソコンからSDカードを取り出してください。
以上で、電力検出ユニットのアップデートが完了です。

もしお客様のパソコンを使用した場合は、パソコンのIPアドレス設定を元に戻して下さ