Energi TriPak®シリーズ

PowPak® CCOモジュール

ワイヤレス照明コントロール
369-673b 1 09.05.12

PowPak® CCOモジュール（日本仕様）
PowPak® CCOモジュールは無線により制御可能なモジュールとなります。Pico®コントロール、Radio Powr Savr™在室/昼光
センサーからの入力を基に在室、不在室の接点を出力することができます。24 V（交流・直流）で動作し、ビル管理システ
ムやHVAC、VAVなどの装置に簡単に接続・統合できます。
Pico®コントロールやRadio Powr Savr™センサーなどのRF入力デバイスとの通信には、Lutron Clear Connect® RFテクノロジーを採用しています。

特長• 無電圧接点出力を1つ搭載 (NO/NC)• 接点出力は継続出力タイプ• 24 V (ACまたはDC) にて動作
• 最大9個のPico®コントロール、最大6個のRadio Powr Savr™
在室/不在センサー、最大1個のRadio Powr Savr™昼光セン
サーからのワイヤレス入力を受信できます。
• Lutron Clear Connect® RFテクノロジーを採用しています。周波数帯域については、下記のモデル番号表を参照してください。
• 21.7 mmの標準ノックアウトを介してジャンクションボックスに取り付けることができます。

モデル番号
RMP-CCO1-24-JA-B

動作電圧
24 V~ / 24 V-

周波数帯域
312.3 - 314.8 MHz

地域
日本

注:お客様の地域における周波数帯域が上記の表に記載されていない場合は、Lutronまでお問い合わせください。

®

作業名:
作業番号:

提出仕様書

ページ
モデル番号:

1

PowPak® CCOモジュール

ワイヤレス照明コントロール

Energi TriPak®シリーズ

369-673b 2 09.05.12仕様
無電圧接点出力仕様

電源• 入力電圧 0 - 24 V~ / 0 - 24 V-に対応可能。負荷スイッ
チ機能については、下記の表を参照してください。
• 接点は常時開接点（NO）と常時閉接点（NC）。

• 動作電圧:24 V~ / 24 V• 動作電流: 45 mA（24 V~）
35 mA（24 V-）

スイッチ
電圧0-24 V0-24 V~

システム通信

抵抗負荷
R

1.0 A
• 信頼性のあるワイヤレス通信のために、Clear
0.5 A
Connect® RFテクノロジーを採用しています。周波数帯域については、モデル番号表（1ページ目）を参照し• 継続出力タイプてください。
•CCO端子は0.5 - 1.5 mm2（20 - 16 AWG）の単線または• RF範囲は7 mです。
撚線に接続できます。
フライバックダイオード
誘導負荷（誘導負荷に必要）• 出力はラッチ型です。

• 誘導負荷の制御は、CCOの定格外です。
抵抗負荷 誘導負荷の例とスイッチ+
しては、リレー、ソレノイド、モーターが挙げられます。
このNO 電圧NCような種類の装置を制御するには、1.0 A フライバックダイオー
0-24 V- 最大COMドを使用する必要があります（DC電圧のみ）
。下図を参
0.5 A
0-24 V~24 VCCO出力
照してください。

動作環境• 動作周囲温度:0 °C - 55 °C• 湿気 0% - 90%。結露なきこと。
• 室内での使用に限ります。

R

フライバックダイオード（誘導負荷に必要）
NO
CCO出力

®

作業名:
作業番号:

提出仕様書

誘導負荷

NC
COM+最大24 V-ページ
モデル番号:

2

ワイヤレス照明コントロール

Energi TriPak®シリーズ

PowPak® CCOモジュール

369-673b 3 09.05.12

システム図
電源へ

Pico®コントロール（最大9個）

Test

Radio Powr Savr™在室センサー（最大6個）

他社装置へ接点出力

Radio Powr Savr™昼光センサー（最大1個）

配線図
電源電圧
24 V~/24 V-

黒無電圧接点出力
スイッチ
電圧

抵抗負荷

0-24 V 0-24 V ~

1.0 A
0.5 A

NCRNOCOM®

作業名:
作業番号:

他社装置へ接点出力

提出仕様書

ページ
モデル番号:

3Energi TriPak®シリーズ

PowPak® CCOモジュール

ワイヤレス照明コントロール
369-673b 4 09.05.12

配線図

注:24 V (AC/DC) 専用です。100 V 電源は接続できません。

電源電圧24 V~/24 Vワゴコネク
ター（2個付属）取付ネジ（2個付属）

COM

他社装置へ接点出力（コモン）

注: 出力を配線する場合は、
2
0.5 - 1.5 mm（20- 16 AWG）の単線または線を使用します。

NCNO（常時閉接点）（常時開接点）

注: 出力は、NO端子かNC端子のいずれかを使用して配線できます。
出力端子の動作については、工場出荷時動作表（6ページ目）を参照してください。

電源配線は直径1.6 mm2または2.0 mm2の銅線を使用してください。

被覆を10 mm剥がし、曲がっている場合はまっすぐ伸ばします。

10 mm

1 3

実寸

2

1 32®

作業名:
作業番号:

提出仕様書

ページ
モデル番号:

4ワイヤレス照明コントロールEnergi TriPak®シリーズ

PowPak® CCOモジュール

369-673b 5 09.05.12

ジャンクションボックス内への取付方法

ボックスA

用途によっては、PowPak®モジュールをジャンクションボックス内に取り付けることができます。

ボックスB

アンテナ+-

ジャンクションボックス内へのPowPak®の取付図（調光モジュールRMP-ECO32-JA-B）
A) ラベルタブを貫通穴から引き剥がします。

B) アンテナ溝の右側にある切り出し口から、PowPak®モジュールの弾性アンテナを引き出します。
C) PowPak®の左側からアンテナを伸ばします（図を参照）。
ラベルタブを引き剥がす

A

C+アンテナを伸ばす+--B
アンテナを引き出す®

作業名:
作業番号:

提出仕様書

ページ
モデル番号:+-5

Energi TriPak®シリーズ

PowPak® CCOモジュール

ワイヤレス照明コントロール
369-673b 6 09.05.12

寸法
寸法: mm
取付タブ
推奨ネジ: M3100.1

21.7 mm
直径86.941.7

31.871.6

79.4

RF範囲図
PowPak®
CCOモジュール

RF範囲を最大限に広げるため、室内中央に取り付けてください。
Radio Powr Savr™
在室センサー7m
最大10 mTest

Pico®
ワイヤレストランスミッタ
12 m

ワイヤレス トランスミッタはすべてPowPak® CCOモジュールから7 mの範囲内に取り付ける必要があります。

• 金属製の天井素材を用いた部屋に取り付ける場合は、Lutronまでお問い合わせください。

®

作業名:
作業番号:

提出仕様書ページ
モデル番号:

6

PowPak® CCOモジュール

Energi TriPak®シリーズ

ワイヤレス照明コントロール
369-673b 7 09.05.12

工場出荷時設定
送信デバイス
Pico®
ワイヤレス コントロール

Radio Powr Savr™
在室センサーRadio Powr Savr™
不在センサーRadio Powr Savr™
昼光センサー

®

作業名:
作業番号:

送信されたコマンド
オン
オフ
上昇
降下
プリセット
在室不在
在室不在
目標値以下の周囲光
目標値以上の周囲光

提出仕様書CCO工場出荷時動作
NO = 閉、NC = 開
NO = 開、NC = 閉
動作なし
動作なし
NO = 閉、NC = 開
NO = 閉、NC = 開
NO = 開、NC = 閉
動作なし
NO = 開、NC = 閉
NO = 閉、NC = 開
NO = 開、NC = 閉

ページ
モデル番号:7