保全と点検(2/2)

２．１ アンケート結果の報告
 前回は、保全の一般的な知識を紹介しました。
 今回は、実践的議論につなげるため、法定点検と日常点検について、勉強会に参加いただいた方にアンケートを依頼し、その結果を元に資料を作成しています。
 点検等の仕様書も比較してみました。

１．１ インフラ長寿命化と点検
１．２ 法定点検の概要
２．１ アンケート結果の報告
２．２ 法定点検のポイント
２．３ 日常点検のポイント
近畿地方整備局 営繕調査官 植木暁司

2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料1

2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料

2

アンケートの内容①施設を管理しているのは誰か 14自治体の施設管理者から、延床面積が最大の施設について、アンケートをお願いし、18施設について回答いただきました。

施設所有者（財産を管理する立場の職員）→一つの施設

1

施設所有者（財産を管理する立場の職員）→複数の施設

9

施設管理者（施設を管理する立場の職員）→一つの施設

3［アンケート項目（抜粋）］ 法定点検をいつ・誰が実施しているか。
 法定点検であることを明示しているか。
 日常点検をいつ・誰が実施しているか。
 日常点検の実施内容を明示しているか。
 点検実施者の資格を定めているか。
 点検報告書の様式を指定しているか。
 外注費の算出方法

施設管理者（施設を管理する立場の職員）→複数の施設

10

施設管理の受注者（指定管理者）

0

上記以外の立場1

未回答1

2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料

 財産管理者と施設管理者の割合は概ね半々。
 複数の施設をまとめて管理するケースが多い。
3

2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料

4

②法定点検の実施状況③法定点検の種類

法定点検をしている

17 施設(94%)

していない

1施設 (6%)

建築（敷地及び構造）

建築設備（昇降機を除く）

昇降機

法第１２条
第１項（調査）6 法第１２条(38%) 第３項（検査）4 法第１２条(29%) 第３項（検査）7(47%)

法第１２条第２項（点検）10 法第１２条(63%) 第４項（点検）10 法第１２条(71%) 第４項（点検）

8(53%)

 財産管理者と施設管理者の割合は概ね半々。
 複数の施設をまとめて管理するケースが多い。

2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料

5④法定点検の周期
建築（敷地及び構造）

2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料

6⑤法定点検の実施方法

建築設備（昇降機を除く）

昇降機

１年

1 ( 6%)

１年

12 (86%)

１年

13 (87%)

３年

15 (94%)

３年

2 (14%)

３年

1 ( 7%)

その他

１ ( 7%)

施設の職員が実施している

2 (11%)

施設に勤務しない他の部署の職員が実施している。

2 (11%)

部分的に外注している。

5 (26%)

全て外注している。

10 (53%)

 職員が（部分的も含め）実施している ・・・ 48％ 外注を（部分的も含め）実施している ・・・ 79%
 約半数の施設で、職員が法定点検に関与。
 その一方で約8割の施設が外注を実施。
2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料7

2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料

8

⑥職員による法定点検の実施⑦仕様書に記載している法定点検の内容法定点検を実施する職員の資格を確認している。

6

法定点検の実施にあたっての参考図書等を指定している。

5

講習会等で法定点検を実施する職員への教育を実施している。

2

法定点検の結果の記録様式を指定している。

6

自治体等女性FM会資料講義資料

13

法定点検を実施する者の資格・経験等を定めている。

11

法定点検の実施にあたっての参考図書等を指定している。

10

法定点検の実施時に、発注者が立会している。

4

報告書の様式を指定している。

10

報告書の提出先を指定している。

10

報告書の内容についてヒアリング等で確認している。

11

未回答

5

 法定点検は、建築物の法への適合状況や劣化状況を調査するもの。
 告示に判定基準が示されているが、判断には専門知識が必要（支障がある、劣化があるって何？） どのような業務を実務経験と評価するのか？
2014/9/11

業務内容が法定点検であることを明示している。

92014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料

10㈱日本ビル新聞社 ビルメンテナンスの積算＆見積⑧外注費の算出方法等

法定点検の価格

外注費を算出するための基準を持っている。

6

複数の施設をまとめて外注する場合は、各施設毎に外注費を算出したものを合計

4

複数の施設をまとめて外注する場合は、各施設毎に外注費は算出しない。

0

未回答

2

外注費を算出するために見積をとっている。

11

複数の施設をまとめて外注する場合は、内訳として各施設毎の外注費を求めている。

4

複数の施設をまとめて外注する場合は、内訳として各施設毎の外注費を求めない。

3

未回答

4

全部未回答

4

2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料11

 法定点検の場合、価格＝費用＋経費＋利益等とは限らない。
 営業的な側面もある。
 建築の点検に要する費用の算出方法は、延床面積または人工によるものが多い。
 建築設備の点検に要する費用の算出方法は設備機器の種類と個数による
 築年数も影響する可能性がある。
2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料

国土技術政策総合研究所

12

⑨日常点検の実施方法⑩日常点検の内容

施設の職員が実施している。

12 (67%)

日常点検の実施内容を定めている。

6

施設に勤務しない他の部署の職員が実施している。

1 ( 6%)

日常点検の実施にあたっての参考図書等を指定している。

0

部分的に外注している。

2 (11%)

日常点検の実施にあたってのマニュアルを作成している。

7

全て外注している。

1 ( 6%)

未回答

2 (11%)

講習会等で日常点検を実施する職員への教育を実施している。

4

日常点検の結果の記録様式を指定している。

4

未回答

8

 職員が（部分的も含め）実施している ・・・ 84％
 外注を（部分的も含め）実施している ・・・ 17% 約8割の施設で職員が日常点検を実施。
 外注の比率は2割に届かない（未回答2を除いても19％）。
2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料

13

 日常点検の実施内容やマニュアルを作成している施設（又は自治体）は概ね半数。
→ ２．３で説明

2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料

14

用途や規模による点検（建築基準法）

２．２ 法定点検のポイント
 アンケートの結果から、法定点検については、職員が関与している施設が半数、一部も含めて外注している施設が約8割でした。
 建築基準法改正により、第12条の点検は「資格者証」の交付を受けたものが実施します。実務経
験による資格の扱いは検討中です。
 点検告示は頻繁に改正されています。最新の告示を確認して適用してください。
2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料

15

特殊建築物で用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超える建築物
階数が５以上かつ延床面積が1000㎡を超える事務所その他
これに類する用途の建築物
2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料

16人事院規則・建築物衛生法に基づく点検2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料

該当する項目があれば必要となる点検

17［点検］の資格者

2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料

18

施設所有者等の努力義務（建基法第18条）
 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

 告示572号の資格者の取扱いは検討中と聞いています。
2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料

19

2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料

20

契約書と仕様書

仕様書作成上の留意事項

 日本の法律上は一部の例外を除き、契約書を作成する事を必要とせず、当事者間で口頭による合意があれば契約が成立する。つまり、契約書とは契約後に本来の役割として合意内容の明確化や紛争の防止等の為に作成される［wikipedia］。
 「契約書」には、支払い・検査・違約金・契約変更解除の手続き等を、「仕様書」は具体的な契約内容を記載するのが一般的です。
 記載内容が不十分だと、入札しない、高めの金額で入札する、契約後に紛争が発生するなどのリスクが発生する可能性が高まります。

 受注者に実施させる業務等を文書で示したものが仕様書です。
 これまで、職員が実施してきた業務内容を外注する場合、仕様書は自らの業務内容を他者が容易に理解できる形に整理したものと言えます。
 法令、基準、内規など職員にとっての「当たり前情報」を漏らさず記載する。
 業務内容は出来る限り具体的に表現し、曖昧な表現は避ける。
 極力客観的な指標（資格や数値）を用いる。
 過去のトラブルを踏まえて改善を続ける。

2014/9/11

2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料

21

自治体等女性FM会資料講義資料

22

仕様書等が不十分な場合に発生する問題

法定点検仕様書の比較（速報） 仕様書の情報不足
 図面や数量がないと適正な積算ができない。
→不調・不落や受注後のトラブルに！
 業務内容や成果品の品質のイメージが共有できない。→受注後のトラブルに！
 作業時間に制限があることが示されない。→
人工が想定外に→受注後のトラブルに！
 質疑への回答が不十分
 仕様書の表現が不十分
 甲乙協議のみ→受注後のトラブルに！

 法定点検の仕様書を比較（10市13施設）。
 前回の点検結果の提供の明示は3施設
 再委託を制限の明示は1施設
 受託者の負担範囲の明示は5施設
 法12条点検（建築）と分かるのは9施設、うち1項適用と分かるのは5施設
 法12条点検（設備）と分かるのは9施設、うち3項適用と分かるのは4施設
 点検の資格者の明示は7施設
 点検方法の参考書の明示は7施設

2014/9/11

2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料

23

自治体等女性FM会資料講義資料24

法定点検＋αの取り組み
 法定点検（法第12条）は施設管理者等の義務。
 法定点検は、維持保全（法第8条）における、施設管理者等の努力義務の状況把握。
 点検結果を維持保全につなげる取り組みも検討することが必要。
 法定点検を維持保全につなげる取り組みと併せて発注している事例
 法令適否・劣化度・危険度に基づく総合判定 不良箇所の見積に必要な書類の作成
 外壁点検（次回以降の点検）用の図面作成
2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料

25

法定点検のマニュアルについて

2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料

２．３ 日常点検のポイント
 アンケートより、日常点検については、8割以上の自治体で職員が実施していますが、マニュアル等の整備は途上にあるといった状況です。
 ２．３では、国において、施設管理者が行う、「支障がない状態であることの確認」を参考に、職員が行う日常点検について説明します。

2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料

26

日常点検のマニュアルについて

27

2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料28

［点検マニュアルの事例］［点検マニュアルの事例］

貝塚市点検マニュアル

施設管理者のための建築物日常自主点検の手引

2014/9/11［点検マニュアルの事例］

自治体等女性FM会資料講義資料

29

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/gyokan/files/h19kensyu_text3.pdf

建物、設備の点検、トラブル対応について

2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料30

官庁営繕における保全の取り組み
 国以外の施設管理者→ 「維持保全」の努力義務
 国の施設管理者→「適正な保全」の義務
 官庁営繕では、施設管理者が義務を果たすために以下の取り組みを実施できます。
 保全についての基準を定め、その実施に関し関係国家機関に対して、勧告できます。
 保全に関して必要な報告又は資料の提出を求めることができます。
 保全の適正を図るため、必要があるときは、実地について指導させることができます。

2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料

31

2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料

32

保全の状況の改善の確認

保全における国土交通省と各省各庁の関係

保全実地指導再度の保全実地指導

指導結果の確認■指導結果の確認時期等○実地指導後、１～３ヶ月後○概ね６月後○年度末、保全実態調査時期

再度の保全実地指導※BIMMS-N： 官庁施設情報管理システム

2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料

33

国家機関の建築物等における保全に関する基準
 支障がない状態の確認
「建築物等」を計画的、効率的に保全しなければならない。｢建築物等｣の使用の条件及び方法に基づき、適正な保全に努めなければならない。
「建築物等」は各部等に応じ、支障がない状態に保全されていること。
「建築物等」の特性、用途及び機能が各部等に応じ、支障がない状態に保全されていること。
各部等に支障があると認めた時は、必要な措置を適切な時期にとらなければならない。
2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料

35

一一 地方公共団体、関係機関、利用者
地方公共団体、関係機関、利用者等から不具合等の改善の要請がなさ等から不具合等の改善の要請がなされている場合
れている場合二二 不具合等により、利用者の生命、不具合等により、利用者の生命、身体又は財産に係る被害が生じる可身体又は財産に係る被害が生じる可能性があると認められる場合能性があると認められる場合

三三 保全基準実施要領における支障が保全基準実施要領における支障がない状態となっていない場合又は同ない状態となっていない場合又は同要領に基づく確認を怠っている場合
要領に基づく確認を怠っている場合

四四 上記に掲げるもののほか、著しく上記に掲げるもののほか、著しく適正を欠く場合
適正を欠く場合

2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料

34

保全の基準 （別表第一抜粋）
（い）

（ろ）

建築物の敷地及び地盤面 著しいき裂、不陸、傾斜又は排水不良がない
構造耐力上 基礎
主要な部分 木造

沈下、き裂その他の損傷、変形又は腐食がない
イ 土台の内部に及ぶ腐朽がない
ロ 柱、はり等に傾斜を生じさせる木部の腐朽又は緊結金物のさびその他の腐食がない

組積造（補強コンク
リートブ
ロック造を除く。）

イ れんが、石その他の組積材料間の目地及び他の材料との取合部における著しいき裂又は移動を伴う緩みがない
ロ 建築物の傾斜又は明らかな不同沈下による変形がない
ハ イ及びロに定めるもののほか、構造耐力を損なうおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食がない※ （い）欄の各部等に応じ、（ろ）欄の“支障がない状態”に保全する
2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料36

保全に関する基準の実施に係る要領

日常点検において省略可能な部分

 保全の基準に基づき官庁施設の適正な保全の徹底を図ることを目的に制定
1. 要領の趣旨
2. 適用範囲
3. 保全の体制及び計画
4. 建築物等の使用の条件の遵守等
5. 特殊建築物等における支障がない状態の付加
6. 支障がない状態の確認
7. 大きな外力が作用した場合における点検等
8. 適正な措置
9. 確認のための留意事項

 被覆材で覆われているはり、柱などの構造部
 点検口のない天井裏又は容易に出入りできる点検口のない床下にあるもの
 通電されていて点検することが危険である場所にあるもの
 地中又はコンクリート等の中に埋設されているもの
 運転を停止しなければ点検できない機器で、停止させることが極めて困難な状況にあるもの
 運転を停止することが極めて困難な状況にある機器が付近に存在し、確認することが危険である場所にあるもの
 目視では確認が困難であり、足場が必要である外壁面、給排気塔、煙突、鉄塔、広告塔等
 屋外排水設備のます等で水中に没している部分
 その他物理的理由又は安全上の理由などから確認を行う
ことが困難な場所にあるもの

2014/9/11

2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料37

安易に日常点検を省略してはいけない事例

自治体等女性FM会資料講義資料

38

落下事故のおそれのある施設に対する保全実地指導＜外壁タイルの打診点検の重要性＞
当初の状 況

＜コンクリートのクラックの危険性＞
当初の状 況

庇コンクリートにクラックの発生を確認。
施設管理者はクラックが原因で、コンクリートが落下するとは認識していなかった。

外壁タイルの点検が未実施の施設でタイルの浮きを発見。駐車場へ落下の危険があった。

クラックの発生箇所

保全指導

安全の確保を行い、至急タイルの補修を実施する
こと、また、全面打診点検を行うよう指導

保全指導

翌日、下部にバリケードを設置。落下の恐れのある部分を除去するよう指導

現 在

危険部分のタイル補修完了。点検の実施については予算要求中
現 在

予算確保後（約２ヶ月後）、落下のおそれのあるコンクリート片を除去

外灯ポールの根本が腐食し、台風による強風で転倒した。
2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料

39

2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料40

［保全実地指導の事例］［保全実地指導の事例］① 塞がれた排水口②たくましい雑草たち

不具合事項

指導・助言内容

屋上の排水口が堆積物と雑草に覆われ、排水不良の状態となっていた。

屋上の防水は、水たまりとなって水位が上昇することを想定していないため、水位が上昇し続けると防水の範囲を超え、室内に漏水する可能性があることを説明した。 排水口周りの定期的な清掃を実施するよう指導した。
また、特に梅雨や台風シーズン前には点検･清掃を実施するよう助言した。

不具合事項

指導・助言内容

屋上床目地部に雑草が繁茂していた。

処置の効果等処置の効果等

刈り取りを実施したことで、雑草の根による防水層の侵食が抑制され、室内への漏水を防ぐことができた。

排水口周りの清掃により、排水性能が回復した。
2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料

41

2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料［保全実地指導の事例］［保全実地指導の事例］③閉じたままの防火ダンパー④室内と空調温度センサー

不具合事項

指導・助言内容

執務室の空調用ガラリに設置されている防火ダンパーの温度ヒューズが破断し、防火ダンパーの一部が閉鎖。空気吸込み量が不足し、建具の開閉に支障をきたした。

防火ダンパーは火災時に温度ヒューズが溶断することで閉鎖するが、経年により物理的に破断することがあるた
め、定期的に点検する必要があることを説明した。（法定点検事項）。
平常時は防火ダンパーが開状態となるよう、温度ヒューズを交換するよう指導した。

防火ダンパー

空調温度センサーの近傍にプリンターが設置されていたため、空調の温度制御に支障をきたしていた。

空調温度センサー

温度ヒューズを交換したことにより、防火ダンパーの機能が回復し室内の給排気のバランスが保たれ、建具の開閉に支障がなくなった。
自治体等女性FM会資料講義資料

43

42

指導・助言内容

不具合事項

処置の効果等

2014/9/11

雑草の根が防水層に到達している場
合、引き抜くと防水層を痛める恐れがあるため、刈り取りや除草剤の散布を実施するよう指導した。
雑草が目地部に根を張る前の除草、また堆積物の清掃も効果的であることを助言した。

空調温度センサー近傍に発熱を伴う機器が設置されていると室温が実際より高く測定され、冷房の場合は冷えすぎ、暖房の場合は暖まらない原因となる。
よって、適切な空調運転となるように、発熱を伴う機器は空調温度センサー付近に設置しないよう指導した。

処置の効果等
空調温度センサー近傍のプリンターを異動することにより、適正な温度制御が可能となった。

2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料

44

［保全実地指導の事例］［保全実地指導の事例］⑤通気管には『防虫網』⑥受水タンクは『６面点検』
指導・助言内容

不具合事項

指導・助言内容

経年により防虫網が脱落したものと推測されるが、通気管端部が解放されていると、そこから昆虫や鼠等が受水タンク内に侵入する原因となる。
防虫網を取付けることと、定期的に点検し、良好な状態を維持するよう指導した。（法定点検事項）

受水タンクの横にロッカーが設置されており、６面点検ができない状況となっていた。（法定点検事項）

受水タンクの周囲の状況確認のためのスペースを確保する必要があること、また地震時にロッカー等の転倒等による受水タンクの破損が懸念されることを説明し、ロッカー等を移動するよう指導した。

不具合事項
受水タンクの通気管の防虫網がなくなっていた。

2014/9/11

処置の効果等処置の効果等通気管端部に防虫網を取り付けたことにより、安全な飲料水の確保が可能となった。

ロッカー等を移動することにより、６面点検が可能となった。

自治体等女性FM会資料講義資料45

2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料［保全実地指導の事例］［保全実地指導の事例］⑦その窓は『消防隊進入口』です⑧避難通路・防火戸の動作の障害物を排除
指導・助言内容

不具合事項

指導・助言内容

当該窓はガラスに消防隊進入口標
識が貼付されており、火災などの有事の際の消防隊進入口である。進入口付近に障害物があると迅速な消防活動等の妨げとなり、被害が拡大する恐れがあることを説明し、進入路を確保するため、障害となる物品等を整理するよう指導した。

防火戸前の障害物により防火戸が作動できなかった。（法定点検事項）

火災時に、防火戸が閉まらず、延焼の防止や速やかな避難に支障をきたす可能性があること、また階段の踊場に物品等を置くことも避難の妨げになることを説明した。
防火戸の作動時に支障となる障害物を、周辺より撤去するよう指導した。

不具合事項
消防隊進入口付近に障害物があった。
消防隊進入口付近に障害物があった。

防火戸

障害物

処置の効果等

自治体等女性FM会資料講義資料

47

処置の効果等
障害物を撤去することにより防火戸の機能を確保できた。

障害となる物品等を整理したことにより、消防隊の進入路が確保された。
2014/9/11

46

2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料

48

［保全実地指導の事例］

日常点検［確認］の手順⑨柱の腐食が進行している自転車置場
不具合事項

指導・助言内容

自転車置場の柱が錆びにより腐食しているまま放置されていた。

突風や積雪により倒壊する可能性があり、人身又は物損事故が発生しかねない状態であることを説明した。
腐食部分を補修するよう指導した。

目視
目視（双眼鏡等）
歩行確認
打診
作動確認
触診

処置の効果等聴診

腐食部分の補修により、不測の事故等を回避できた
2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料

49

臭気2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料

日常点検［確認］に用いる器具等

安全上の留意事項

 安全を確保するための装備
 高所や暗所を目視するための器具 打診等に用いる器具。器具を高所から落とすことがないように、ヒモ等をつけておくとよい。

 触診、打診は危険がない範囲で実施。
 高所では転落等がないように注意。
 動作部分に巻き込まれないように注意。

2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料51

2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料

5052

［日常点検のポイント］

外部委託する際の技術基準等

建築物の敷地及び地盤面
地盤の不陸、傾斜等報告・検査等点 検（12条）

（12条）

建築基準法
官公法

維持保全等

（8条・10条）

保全・勧告等 （11条・13条）

これら法令に基づく保全を効率的に実施するための技術基準類等を整備
適正に外部委託を行うために敷地内の排水植栽
建築保全業務共通仕様書

建築保全業務委託特記仕様書（案）
点検業務委託仕様書（案）2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料53

2014/9/11

委託費用を算出するために建築保全業務
積算基準契約と、その履行のために
公共建築保全業務標準契約約款（案）
建築保全業務監督検査様式（案）
保全業務履行確認様式（案）

建築保全業務積算要領
建築保全業務労務単価
自治体等女性FM会資料講義資料

適切な施設利用に資するために建築物等の利用に関する説明書作成の手引き
地球温暖化対策に寄与するための官庁施設利用の手引き

54

建築保全業務共通仕様書の概要
第１編 総則END 目的、用語の定義、業務現場管理等、第２編以降の実施における共通的な事項を規定。

第２編 定期点検等及び保守
 建築物等の各部分について、専門的知識を有する者が行う定期又は臨時の点検、保守について規定。
 点検周期（周期Ⅰ：標準的な周期、周期Ⅱ：不具合の発生を許容できる場合に頻度を軽減した周期）
 官公法１２条点検との整合

 ご清澄ありがとうございました

第３編 運転・監視及び日常点検・保守 中央監視制御装置がある建築物等において、常駐して実施する運転・監視、日常点検保守に関する規定。

第４編 清掃汚れの除去や予防により仕上げ材を保護し、清潔で快適な環境を保つための作業について規定。
日常清掃、日常巡回清掃、定期清掃（巻末） 点検及び確認整理表

第５編 執務環境測定等

 適正な執務環境を確保するための作業について規定。
 空気環境測定、照度測定、吹付けアスベスト等の点検、ねずみ・昆虫等の調査及び防除

第６編 警備 施設内の盗難等を警戒、防止する業務について規定。
 施設警備、機械警備

2014/9/11

 建築物等の各部位における点検・確認
内容と、以下の点検・。確認との対応関係を一覧表にして巻末に追加。
 官公法13条確認
 建基法12条点検
 官公法12条点検

自治体等女性FM会資料講義資料55

2014/9/11

自治体等女性FM会資料講義資料

56