［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方３号機 総合排水処理装置の砂ろ過器空気排出弁からの水漏れについて
Ｒ６.８.13
原子力安全対策推進監
電話番号 089-912-2352［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
発生場所
異常の概要
種類

有・
無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ ＰＰ有・
無
[漏えい量 － ]令和６年７月９日９時５６分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他・核物質防護［異常の内容］
7 月 9 日(火曜日)10 時 37 分、四国電力株式会社から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 伊方発電所３号機は通常運転中のところ、総合排水処理装置建屋の地下階に広範囲にわたり水がたまっていることを作業員が確認した。
２ なお、この事象によるプラントへの影響及び環境への放射能の影響はない。
３ 今後、詳細を調査する。

［その後の状況］
四国電力株式会社から、その後の状況について、次のとおり連絡がありました。
○第２報：7 月 9 日(火曜日)16 時 29 分
１ 保修員が現場を確認し、たまっていた水は総合排水処理装置建屋 及びその周辺の区画に留まっており、継続的な漏えいはなく、発電所外への流出がないことを確認した。
２ たまっていた水（約 30 ㎥と推定）は、すべて排水ポンプにて沈殿池へ移送した。
３ 調査の結果、総合排水処理装置の砂ろ過器の空気を排出する弁から沈殿池の水が漏えいしたことを確認した。
４ 今後、詳細を調査する。
○第３報：7 月 18 日(木曜日)11 時 14 分
１ その後、漏えいがあった総合排水処理装置の砂ろ過器の空気を排出する弁を取り替え、総合排水処理装置を運転し、当該弁からの漏えいがないことを確認したことから、通常状態に復旧した。
２ 今後、詳細を調査する。
県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しています。
（ 伊方発電所及び周辺の状況）

１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況［事象発生時の状況］
廃止措置中
廃止措置中
運転中（出力 103％）・ 停止中
通常値
・
異常値
通常値
・
異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。
２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射性物質の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ○区分Ａ，Ｂ以外の事項

ＰＰ ○核物質防護に影響がある事態
３

管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射性物質を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

発信年月日発
当信者

号 機(定格出力)

該機

発生時
状 況

伊方令和

６年

伊方発電所

発 電 所 情（お知らせ）
７月

９日

( 火 )

報
１０時

３７分

滝川

１号機

２号機３号機（８９０ＭＷ）
1.出力９１７ＭＷにて廃止措置中

廃止措置中

設備トラブル

１．発生日時：
２．場・(通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中
2.第回 定期事業者検査中

人身事故

７月

・

地震

・

９日

９時

５６分

所：伊方発電所３号機

核物質防護・

その他

総合排水処理装置（管理区域外）

発 生 状 況概要 ３．状

況：伊方発電所３号機は通常運転中のところ、本日９時５６分、総合排水処理装置建屋の地下階に広範囲にわたり水がたまっていることを作業員が確認しました。
なお、この事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。
今後、詳細を調査します。

運転状況

備考

１号機：廃止措置中
２号機：廃止措置中
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中

発信年月日発
当

信者号 機(定格出力)

該機

発生時
状 況

伊

方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）

令和

６年

伊方発電所

７月

９日

( 火 )

１６時

２９分

滝川

１号機

２号機

３号機（８９０ＭＷ）
1.出力９１７ＭＷにて廃止措置中

廃止措置中

設備トラブル

１．発生日時：
２．場・(通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中
2.第回 定期事業者検査中

人身事故

７月・地震

・

９日

９時

５６分

所：伊方発電所３号機

核物質防護・

その他

総合排水処理装置（管理区域外）

発 生 状 況況：
概要 ３．状
伊方発電所３号機は通常運転中のところ、本日９時５６分、総合排水処理装置建屋の地下階に広範囲にわたり水がたまっていることを作業員が確認しました。
なお、この事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。
今後、詳細を調査します。
【第１報にてお知らせ済み】
保修員が現場を確認し、たまっていた水は総合排水処理装置建屋およびその周辺の区画に留まっており、継続的な漏えいはなく、発電所外への流出がないことを確認しました。 たまっていた水（約30ｍ３と推定）は、すべて排水ポンプにて沈殿池へ移送しました。
調査の結果、総合排水処理装置の砂ろ過器の空気を排出する弁から沈殿池の水が漏えいしたことを確認しました。
今後、詳細を調査します。

運転状況

備考

１号機：廃止措置中
２号機：廃止措置中
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中

発信年月日発
当信者

号 機(定格出力)

伊方 発 電 所 情 報（お知らせ、第３報）

令和

６年

伊方発電所

７月１８日

１１時１４分

滝川

１号機

２号機

該

発生時
機 状 況( 木 )３号機（８９０ＭＷ）1.出力９１７ＭＷにて廃止措置中

廃止措置中

設備トラブル・(通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中
2.第回 定期事業者検査中

人身事故

・地震

・

核物質防護・

その他

１．発生日時：
７月 ９日 ９時 ５６分
２．場
所：伊方発電所３号機 総合排水処理装置（管理区域外）
３．状
況：
伊方発電所３号機は通常運転中のところ、７月９日９時５６分、総合排水処理装置建屋の地下階に広範囲にわたり水がたまっていることを作業員が発 生 状 況確認しました。
概要
なお、この事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。
今後、詳細を調査します。
【第１報にてお知らせ済み】
保修員が現場を確認し、たまっていた水は総合排水処理装置建屋およびその周辺の区画に留まっており、継続的な漏えいはなく、発電所外への流出がないことを確認しました。たまっていた水（約30ｍ３と推定）は、すべて排水ポンプにて沈殿池へ移送しました。
調査の結果、総合排水処理装置の砂ろ過器の空気を排出する弁から沈殿池の水が漏えいしたことを確認しました。
今後、詳細を調査します。
【第２報にてお知らせ済み】
その後、漏えいがあった総合排水処理装置の砂ろ過器の空気を排出する弁を取り替え、総合排水処理装置を運転し、当該弁からの漏えいがないことを確認したことから、本日１１時００分、通常状態に復旧しました。
今後、詳細を調査します。

運転状況

備考

１号機：廃止措置中
２号機：廃止措置中
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中

伊方発電所３号機 総合排水処理装置 概略図
排水空気を排出する弁

当該箇所

建屋内

建屋外

Ａ沈殿池
砂ろ過器

排水処理水槽

放水ピット

総合排水処理装置建屋 １F
総合排水処理装置建屋 地下周辺の区画
D沈殿池

約30m3
排水ポンプ

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。
格納容器スプレイ冷却器：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]：管理区域（高圧タービンへ）

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]

格納容器スプレイポンプ○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。
高圧注入ポンプ○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。
余熱除去冷却器

低圧タービン
発電機

余熱除去ポンプ
Ｍ

循環水ポンプ取水口

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器

主給水ポンプ○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

低圧給水加熱器○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済燃料

排ガスファン
フィルタ

使用済燃料ピット

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

伊方３号機

総合排水処理装置の砂ろ過器空気排出弁からの水漏れ伊方３号機 総合排水処理装置建屋 漏えい状況

事象発生時

排水完了時

総合排水処理装置建屋

取り替え前

漏えい箇所
（砂ろ過器の空気を排出する弁）取り替え後同等仕様の弁に取り替え（取り替え前の弁の後継機）

用語解説○総合排水処理装置
発電所の管理区域外（タービン建屋、事務所等）から排出される排水を浄化する装置。

○砂ろ過器
容器内に微細な砂が充てんされており、沈殿池に貯留した排水を通水することにより、浮遊物質・懸濁物質を除去する設備。

○処理水槽
砂ろ過器を通して、薬品（苛性ソーダまたは塩酸）により中和した排水を放水ピット（海）へ排出する前に一時的に貯留する設備。

○沈殿池
発電所の管理区域外（タービン建屋、事務所等）から排出される排水を一時的に貯留する設備。

○Ａ沈殿池
総合排水処理装置で処理を行った水※を貯留し、最終的な排水処理を行う設備。
貯留水は放射性物質を含まない水である。
※発電所の管理区域外のタービン建屋等から発生した２次系プラント排水や、手洗い・トイレ・食堂等の生活排水を総合排水処理装置にて処理した排水。
貯留水は放射性物質を含まない。

○Ｄ沈殿池
砂ろ過器の逆洗水など、浮遊物質・懸濁物質を含む水を受け入れる。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
令和6年07月09日（火）（単位：ナノグレイ／時）
測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値
測定局
時刻 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 降雨時 降雨時以外
モニタリングステーション（九町越）171717161745
19
モニタリングポスト伊方越
18181818185220
愛 モニタリングポスト湊浦
23232323234525
モニタリングポスト川永田
24252525255126
媛
モニタリングポスト九町3433
33343455
3513131313134116
県 モニタリングポスト大成モニタリングポスト豊之浦
24242424245226
モニタリングポスト加周
2525252525602716151616154018
四 モニタリングステーション
15151515154318
国 モニタリングポストNo.1
電 モニタリングポストNo.2
14141414144216
力 モニタリングポストNo.3
12121212123915㈱ モニタリングポストNo.4
14151415144417(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力規制庁の「平常時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（令和３，４年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然放
射線

環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
約20ナノグレイ／時×24時間×365日×0.8÷1,000,000
0.140.01

人工
放
射
線

0.1

1100.05

0.66.9

胸のⅩ線集団
検診（１回）

胃のⅩ線集団
検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

100ミリシーベルト

50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）