優良省エネルギー設備顕彰事例②
新設設備部門 日本冷凍空調設備工業連合会会長優秀賞

冷凍機・空調機の 10 年保証実施による使用時のガス漏洩防止対策
設備所有者：㈱魚栄商店
設備施工者：㈱ナンバ○

建物の概要
名

称

㈱魚栄商店

ウオエイ石山店

所 在 地

新潟県新潟市東区石山４丁目２−６

概

建家

要

地上１階

延床面積 1,338.6m2
構造

Ｓ造

用途

商業施設（スーパーマーケット）

1．技術開発の目的と経過目的：
冷凍機、空調機には溶接による銅配管が主流で建物外観ある。ガス漏れが起きることは配管施工技術・溶接に問題がある場合や、銅配管の保護を怠ることで起こるケースが多い。業界では自然漏洩という言葉通り、何もしなくても自然にガスが漏れるというような考えがあるように思う。しかし漏れることは何かしらの原因がある。ガス漏洩は取り付け施工技術・接続器具・施工方法や機器製造の不具合で起こるものであって、決して自然に漏洩するものではなく、マニュアルを作成し、きちんとした施工を行うことで、使用時の漏洩は相当数を防げるのではと考えた。またフロンガス回収時の徹底もさることながら、運用時の漏洩による大気流ショーケース出を抑えることがオゾン層保護に大きく貢献できると考え、対策を検討してきた。その結果、2002

年「10年保証」制度開始を前面に打ち出した。

年４月から10年保証を打ち出すに至った。
経過：

２．設備・システムの概要

平成元年頃よりフロンガス漏洩について対策を10年保証はナンバにて施工した冷凍機・空調機図ってきたが減少傾向が見られ更に組織的な取りに対して、フロンガス漏洩と圧縮機故障を完全無組みで改善されることが確認されたことで平成14料にて保証するものである。お客様から保証料金

16

冷凍空調設備2010年３月15日号

を一切いただかないため、すべてのリスクをナン見てなぜ再度利用されるか理解できない。アンモバが負担することになる。そのリスクを回避するニアであっても施工や管理において不備があればため、厳格な施工レベルを保持するための施工マ漏洩し、多大の事故につながるはずである。原点

ニュアルの作成や、施工技術を維持するための社をしっかり見て、もう一度当事者は認識を新たに内認定制度の実施、社内意識改革や自主訪問点検して欲しい。などによって、事故発生防止に努める。2002年からガス漏洩、圧縮機故障の発生件数は激減し、二４．効果（省エネルギー）

酸化炭素換算で年間5,430トンを削減できるよう【ウオエイ石山店の場合】
冷凍機及び空調機のフロンガス年間漏洩量（※になった。
ウオエイ石山店においては商品を陳列する冷凍経済産業省データによる）及び冷蔵ショーケース、バックヤードのプレハブ

・別置型ショーケース…………16％

冷凍及び冷蔵庫が10年保証対象となる。

・コンデンシングユニット……13％【対象設備機器】

・冷凍冷蔵ユニット……………17％

別置型ショーケース……６尺15本、８尺19本、12尺16本

・産業用エアコン………………５％

プレハブ冷蔵庫…………７台
冷凍機……………………39.5kW
17.0kW・店舗用エアコン………………３％
・GHP……………………………５％

１台、冷凍機100.5kw、使用フロン量470kg×16％＝平１台

均的年間漏洩量75kg＝年間フロンガス漏洩削減量【対象外の部分・ケース】

使用冷媒＝R-404A（地球温暖化係数3,300）①周辺電気機器・部品類の保証は１年間

よって、ウオエイ石山店の規模の一般的なスー②弊社が配管等を実施しないような完成品

パーマーケットでは、年間75kgのフロンガスが漏③既設配管を流用した場合洩しているといえるが、施工以来、まだフロンガ④日常的に、他社様が管理するもの

ス漏洩、圧縮機故障は起きていない。なお二酸化⑤使用に際して、メーカーの提示する許容範囲炭素換算では下記のような結果となる。

を越えた場合年間二酸化炭素削減量……

⑥GHP・KHP

年間漏洩量75kg×地球温暖化係数3300＝247.5t
施工後、現在までの実績……

３．着想

年間二酸化炭素削減量247.5t

温室効果ガスであるフロンガスの大気放出を防×2.2ヵ年間（2007.11〜2009.12）＝536.25t

ぎ、地球温暖化防止に貢献できる上に、お客様は突然のトラブルや出費を抑えることができる。漏洩がなくなることで冷凍機及び設備全体の故障が５．投資回収（省マネー）
上記項目【４．効果（省エネルギー）】の試算よ

少なくなり総体的に寿命が延びることになり温暖り、掛かる修理費は下記のようになる。

化防止にもつながる。また弊社もお客様から信頼

１．フロンガス漏洩修理費されるようになり、三方よしの保証制度である。
さらに、フロンガスは長年使用してきた大変使い勝手のすばらしい冷媒であるために、今後永続的に使用するためにも、プロ意識を持った工事技
術者がしっかりした施工管理の下で工事や保守管

項

目

数量

HCFC R-22

HFC R-404A

単価

金額

単価

金額

2,000

150,000

3,000

225,000
37,500フロンガス料

75kg

充填作業料

75kg

500

37,500500

漏洩検査修理費

２人工35,00070,00035,00070,000

調整費

４回

50,000200,000

50,000200,000

諸経費

一式

50,50058,500理を行っていくことでガス漏洩を無くす努力をす

合計

508,000

591,000

ることが大事なことと考える。

合計（税込）

533,400

620,550

代替冷媒や自然冷媒の使用が議論されているがリスクの高いアンモニアなど過去の事故事例から2010年３月15日号

冷凍空調設備17て取れる。また、10年保証を開始した2002年以降、

２．圧縮機故障による修理費
項

目

数量

HCFC R-22
単価

圧縮機（15kW） １台

金額

HFC R-404A

10年保証対象物件において発生件数はわずか６件単価であり、その内の3件はメーカー責任によるもの

300,000

金額
300,000140,000であった。以上のことから、10年保証の効果が確36,00036,000かであったと言える。

計

476,000

476,000

合計（税込）

499,800

499,800

交換工費

４回

諸経費

一式

合

35,000140,000

35,00010年前と比較してR-22が約３トン減っており、R-22は二酸化炭素の1,810倍の地球温暖化係数で10年保証によって削減できたコスト
2

売り場面積1338.6m のウオエイ石山店の場合あるから二酸化炭素に換算すると年間で5,430トンもの二酸化炭素を削減したことになる。

（冷媒量：470kg、使用冷媒R-404A）
ガス漏れ修理７．仕様又は開発製品、システム、部品等の仕様

591,000円×９年間（※）＝5,319,000円【システム】（※）施工後1年間は保証外でも対応〇施工マニュアル

圧縮機故障の修理〇社内認定制度

500,000円×2回＝1,000,000円〇プロジェクトチーム【コスト削減】
10年間の修繕費6,319,000円が削減〇自主訪問点検〇社内意識改革〇10年保証施工マニュアル

６．他の建物への応用性

施工基本動作（一例）

導入実績：対象物件数1,087件、対象機器数（室１．純正部材の使用外機換算）2,313台

２．窒素ブローの厳守

故障件数：圧縮機故障3件、ガス漏れ件数３件

３．ロー付け作業は上から（無理なロー付けは（※対象機器に限る）しない）

納入先：スーパーマーケット、食品加工工場、各種店舗、事務所、住宅等、多岐に渡る（2009.6.16
現在の実績による）

８．環境保全、便利性等４．項の結果によりHCFC R-22

HFC R-404A

地球温暖化係数

1,810

3,300

CO2換算／年

135.75トン

247.5トン

10年間なら・・

1357.5トン

2,475トン【CO2削減】
R-404Aを使用しているので、10年間でCO 2を2,475t 削減

上のグラフ「メンテナンスに使用したフロンガ

９．工夫した点、発想した点、創作した点、新しい点等、設備の特徴

ス年度推移表」は、ナンバが管理している全台数

この保証制度を実施するに当たり、ナンバの修の冷媒ガス漏れや、コンプレッサー故障などの修理費発生リスクを回避するため、下記の取り組み

理で使用した冷媒ガス量（kg）を表したものである。

を行う。

若干のばらつきはあるものの、着実に減ってきて①【施工マニュアル】冷媒配管工事に関して社いる。特に新冷媒（R-404A、R-407C、R-410A）の使内で規定。工事基準を明確にし、社内での施用量は少なく、古い機器の故障率が高いことも見工技術向上と、ガス漏洩、故障件数の減少に

18

冷凍空調設備2010年３月15日号

繋げている。

17％と、大幅な修正を発表し、フロンガスが運用②【社内認定制度】施工マニュアルを基にして、時にも相当量が漏れていると判明。ナンバの取り施工技術、点検技術においての認定制度を社組む10年保証がより社会に必要とさせていると考内で設立。定期的に社内試験を行い、合格しえている。

た者のみを溶接工事に当たらせる。

オゾン層保護･温暖化防止の叫ばれる中で、フ③【プロジェクトチーム】各部門から構成し、ロンガスから冷凍･空調設備業者は大変な恩恵を様々な視点から10年保証に対する意見を募受けている。しかし温暖化係数が高いことから使り、過去の事故事例を検証。再発防止、更な用制限がかかりそうな勢いで議論されていることる改善に努める。

も現実にある。使用時の排出率が今年修正され、④【自主訪問点検】対象機器に対し、冷媒の吐一段と加速すると考えられるが、自然冷媒のほか出・吸入圧力の測定、冷凍機油量の測定などに確立された代替冷媒も無い。今年、静岡県フロの訪問点検を無料で行う。これにより、不具ン回収協会の総会で「漏らさず、逃がさず、回収合を早期発見でき、未然に故障を防ぐ事がでする」というスローガンが採択された。まさにプきる。

ロであれば必ず出来ることであるし、やらなけれ⑤【社内意識改革】修理費用発生のリスクをナば業界で仕事をしてはいけない。それにはこのフンバで負うことで、施工に携わる作業員の緊ロンガスが危険ガス、あるいはアメリカで判決の張感と注意力が自然と生まれる。また地球環出た汚染物質に、我が国や世界でも早急に決めて境改善意識の向上にもつながる。

いただき、「漏らさず、逃がさず、回収する」が⑥【10年保証施工マニュアル】過去の事故事例の検証を取り入れた10年保証のためのより安全な施工基準を規定した施工マニュアルを作成。

出来る技術者（職人）を早く養成し意識の高い技術者がどうしても必要である。
ナンバの行っていることは、決して工事力が特別に高いということではなく、徹底して「漏らさず、逃がさず、回収する」ことまさにこれに尽き

10．市場性、販売状況、適応市場の大きさ、競合品又はシステムとの比較、販売実績（国内、外）等る。漏らさないと冷凍機の故障が激減し、更にメ導入実績：対象物件数1,087件、対象機器数（室底することで、この仕組みを確立していけるよう外機換算）2,313台
故障件数：圧縮機故障3件、ガス漏れ件数３件（※対象機器に限る）

ーカーの責任範囲の故障も減る。結果「１０年保証」が出来るということである。今後も更なる徹継続していく。
またナンバの取り組みにご賛同いただいた群馬県の企業が、ナンバとの情報交換によって今年か

納 入 先：スーパーマーケット、食品加工工場

ら10年保証をスタートさせた。このような形で今各種店舗、事務所、住宅等、多岐に後全国的に、世界規模で広めていければと考えて渡る（2009.6.16現在の実績による）いる。

業務用パッケージエアコンや冷凍機の分野では、ナンバのような保証制度を実施している企業はない。
ナンバが目的としているのは壊れたら費用負担しようという金銭的なものでなく、この保証制度を運用するにあたって、故障や漏れといった事故を徹底的に防ごうという取り組みであることである。
また本年度環境省、経済産業省では、フロンガス排出量において、業務用パッケージエアコンにおいては３〜５％程度、冷凍機においては７〜
2010年３月15日号

冷凍空調設備19

11．外観・構造図
構造・システムフロー図

天井配管の支持・保護の様子

20

冷凍空調設備配管の支持・保護の様子

2010年３月15日号