付録３

重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて

本資料のうち，は商業機密又は核物質防護上の観点から公開できません。

目 次
1. はじめに ........................................................ 1-1
2. 有効性評価における物理現象の抽出 ................................ 2-1
2.1

炉心損傷防止 ............................................... 2-8

2.2

格納容器破損防止 .......................................... 2-51

2.3

運転停止中原子炉における燃料損傷防止 ...................... 2-72

3. 抽出された物理現象の確認 ........................................ 3-1
3.1

ＢＷＲプラントシステムの階層構造分析と抽出された物理現象の対応確認 3-1

3.2

EURSAFE における物理現象と抽出された物理現象の対応確認 ..... 3-2

4. 適用候補とするコードについて .................................... 4-1
4.1

適用候補コードの概要 ....................................... 4-1

5. 有効性評価に適用するコードの選定 ................................ 5-1
5.1

炉心損傷防止 ............................................... 5-1

5.2

格納容器破損防止 ........................................... 5-4

5.3

運転停止中原子炉における燃料損傷防止 ....................... 5-6

6. 選定されたコードの有効性評価への適用性について .................. 6-1
添付資料1 許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較について
第１部

ＳＡＦＥＲ

1-1

第２部

ＣＨＡＳＴＥ

2-1

第３部

ＲＥＤＹ

3-1

第４部

ＳＣＡＴ

4-1

第５部

ＭＡＡＰ

5-1

第６部

ＡＰＥＸ

6-1

1-0

1.

はじめに
本資料は，炉心損傷防止，格納容器破損防止及び運転停止中原子炉における燃料損傷防止に関する重大事故等対策の有効性評価（以下，「有効性評価」という。）に適用する解析プログラム（以下，「コード」という。）
に関して説明するものである。
図１－１に有効性評価に適用する解析コードの説明の流れと本資料の構
成を示す。

1-1

①有効性評価において考慮すべき物理現象の抽出
事故シーケンスグループ等ごとに事象の推移を踏まえて注目する評価指標を選定し，運転員操作への影響も考慮して解析モデルとして備えるべき物理現象を抽出する。また，階層構造分析の手法を参考に，分解したプロセスと抽出した物理現象との対応を確認する。

重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて
１．はじめに
２．有効性評価における物理現象の抽出
３．抽出された物理現象の確認
４．適用候補とするコードについて
５．有効性評価に適用するコードの選定
６．選定されたコードの有効性評価への適用性について②有効性評価への適用候補コード①で抽出した物理現象について評価可能と考えられるコードを適用候補として
選定する。
第６部

③有効性評価に適用するコードの選定
適用候補の中から，事故シーケンスグループ等ごとに有効性評価に用いるコードを選定する。

第５部
第４部
第３部

④重要現象の特定（各解析コード）①で抽出した物理現象について，有効性評価における評価指標及び運転操作への影響の観点でランク付けを行い，重要現象を特定する。

⑤重要現象に対する解析モデル（各解析コード）
重要現象に対する解析モデルの取り扱いを説明する。

⑥重要現象に対する妥当性確認方法（各解析コード）④で特定された重要現象に対する解析モデルの妥当性確認について，具体的な確認方法を記載する。

⑦各種試験・実機解析への適用性（各解析コード）
試験解析，ベンチマーク解析等によって重要現象に対する解析モデルの妥当性，実機スケールへの適用性及び不確かさを確認する。

⑧有効性評価への適用性（各解析コード）
評価指標及び運転操作の観点で，重要現象に対する解析コードの不確かさが有効性評価に及ぼす影響を考察し，その適用性を確認する。
図１－１

第２部

ＡＰＥＸコード

ＭＡＡＰコード

ＳＣＡＴコード

ＲＥＤＹコード

ＣＨＡＳＴＥコード

第１部 ＳＡＦＥＲコード
１．はじめに
２．重要現象の特定
2.1 事故シーケンスと評価指標
2.2 ランクの定義
2.3 物理現象に対するランク付け
３．解析モデルについて
3.1 コード概要
3.2 重要現象に対する解析モデル
3.3 解析モデル
3.4 入出力
４．妥当性確認4.1 重要現象に対する妥当性確認方法
4.2～4.4 各種試験
4.5 実機解析への適用性
５．有効性評価への適用性
5.1 不確かさの取扱いについて（評価指標の観点）
5.2 不確かさの取扱いについて（運転操作の観点）
６．参考文献有効性評価に適用する解析コードの説明の流れと資料構成

1-2

2.

有効性評価における物理現象の抽出
本章では，有効性評価において解析モデルとして具備する必要がある物
理現象の抽出を行う。
有効性評価における解析の目的は，炉心損傷防止，格納容器破損防止及び運転停止中原子炉における燃料損傷防止に関する重大事故等対策の有効性の確認であり，国内のＢＷＲプラントが対象である。
物理現象の抽出は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（以下，「規則の解釈」という。）
において，有効性評価に当たって「必ず想定する事故シーケンスグルー
プ」，「必ず想定する格納容器破損モード」及び「必ず想定する運転停止
中事故シーケンスグループ」として挙げられたシーケンスグループ及び格納容器破損モードを対象とし，その中で代表的と考えられるシーケンスを前提として行う。
2.1，2.2及び2.3節では，各事故シーケンスグループあるいは格納容器破損モードに対し，事象の推移を踏まえて注目する評価指標を選定するとともに，運転員等操作の観点も含め，解析上必要な物理現象を抽出する。
物理現象の抽出に当たっては，3.1節で説明する階層構造分析における物
理領域ごとに整理することとし，その物理領域は，事象進展に関連するＢ
ＷＲのシステムを質量やエネルギの輸送に関して特徴的な現象を一括することができる比較的独立性の高いコンポーネント（炉心，原子炉圧力容器，原子炉格納容器）に分類している。また，時間領域についても，出現する物理現象が大きく異なる炉心損傷前と炉心損傷後に分割した。

以下に，各物理領域について説明する。

2-1

A)

炉心（核）

炉心(核)は，上部炉心支持板，下部炉心支持板と炉心シュラウドに囲まれた燃料集合体とチャンネルバイパスからなる領域で，核的な物理現象に関係する領域である。
原子炉がスクラムするまでの期間は，中性子による核分裂出力が主要な熱源となる。中性子束は，燃料温度（ドップラ反応度），減速材密度（ボイド反応度及
び減速材温度反応度）の変化による反応度フィードバック効果，及び制御棒反応度，ボロン濃度（ボロン反応度）の影響を受け，同時に出力分布も影響を受ける（出力分布変化）。過渡時の中性子束挙動は，スクラム時の制御棒反応度と制御
棒速度（制御棒反応度効果），中性子寿命，遅発中性子生成割合の影響を受ける。制御棒の位置や燃料温度分布，減速材密度分布は，炉心の出力分布に影響する。炉心外周部の制御棒が1本引き抜かれる場合，局所的に出力が上昇することから，三次元的な出力分布変化の影響が生じる。また，制御棒反応度効果は一般に三次元的な位置に依存する影響を受ける。
ＢＷＲ炉心では，低炉心流量・高出力状態においては，核的な反応度フィード
バックと熱水力特性に関連した核熱水力不安定事象（三次元効果）が発生する可能性がある。
また，原子炉スクラム後に核分裂連鎖反応が停止すると，β線等を出して崩壊する核種に起因する崩壊熱が主要な熱源となる。
B)

炉心（燃料）
炉心(燃料)は，炉心内の燃料棒の挙動に着目した領域である。
燃料棒は燃料ペレット，燃料被覆管，及びそれらの間のギャップガスにより構成される。核分裂反応により燃料棒内で発生した熱エネルギが，冷却材へと放出される。燃料棒内温度変化は，ペレット内発熱密度分布，燃料ペレット熱伝導，ギャップ熱伝達，燃料被覆管熱伝導，燃料棒表面熱伝達の影響を受ける。燃料棒
表面熱伝達は，通常は単相壁面熱伝達と二相壁面熱伝達の考慮で充分であるが，ドライアウトして燃料棒表面温度が高くなった場合は，横方向及び縦方向からの
燃料棒間輻射熱伝達の効果が生じる（三次元効果）。
沸騰遷移において，ドライアウトした燃料棒の温度が低下する評価には，リウェット，クエンチ等の物理現象モデルが必要になる。

2-2

燃料温度は全ての事象解析において評価指標となる燃料被覆管温度に加え，核分裂出力の変化にも影響を与える。炉心出力が急激に上昇した場合には，ペレット－被覆管相互作用（以下，「ＰＣＭＩ」という。）が生じる可能性がある。また，炉心露出等により燃料棒の温度が著しく上昇した場合には，ジルコニウム－
水反応が促進され，発熱量が増加するとともに，燃料被覆管が酸化される。燃料
棒内圧の上昇，燃料被覆管の変形，破裂が発生する場合には，燃料被覆管変形による流路閉塞が生じると冷却挙動に影響を与える。
C)

炉心（熱流動）炉心(熱流動)は，炉心の熱流動挙動に着目した領域で，燃料集合体とチャンネ

ルバイパスからなるいわゆる炉心領域と，炉心流量に関係する下部プレナムや再循環ループ，上部プレナムからなる領域である。
炉心では入口から流入した冷却材が燃料集合体内を流れ，炉心を冷却する。炉心入口は単相流状態だが，燃料集合体内を上昇するにつれ沸騰して二相流状態となり，軸方向ボイド率分布が発生する（沸騰・ボイド率変化）。チャンネルバイ
パスには，下部プレナムや燃料集合体のリーク孔等から，再循環流量の一部が流入する。燃料集合体出力分布によりボイド率分布が影響を受ける結果，各燃料集合体の全圧力損失が均一化するように，燃料集合体間に流量配分が生じる。原子
炉への注水による再冠水過程においては，燃料集合体の内部には異なる流れの状態が存在する。炉心スプレイ注水後，スパージャが水没した場合には，上部プレナムの周辺領域がサブクール状態となる。これにより炉心の三次元的な流動状態（三次元効果）が発生する。
また，再循環ポンプトリップにより炉心流量が低下した場合は，炉内での径方向の燃料集合体間流量配分変化（三次元効果）が発生する。さらに，原子炉スクラムに失敗し，高出力・低炉心流量状態では中性子束振動現象及び炉心流量振動現象（三次元効果）が生じる。

原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管に大破断を生じたような圧力急減
事象では，下部プレナム等で減圧沸騰（フラッシング）が発生する。炉心とダウ
ンカマの自然循環が途切れた場合には，炉心に二相水位（気液分離（水位変化）・対向流）が形成され，炉心上部が蒸気中に露出する場合がある。炉心が露出した場合には，露出部周囲の蒸気が過熱蒸気となり，気液熱非平衡状態が発生する場合がある。炉心上部が露出した状態で上部プレナムに注水すると，燃料集

2-3

合体から吹き上げる蒸気により燃料集合体内に落下する水量が制限される気液二相対向流現象（ＣＣＦＬ）や，上部プレナムのサブクール水により燃料集合体から吹き上げる蒸気が凝縮して，水が一気に燃料集合体内に落下するＣＣＦＬブレークダウンが発生する場合がある。また，炉心流量が少ないと，下部プレナムで水が停滞し，温度成層化が発生する可能性がある。
D)

原子炉圧力容器（逃がし安全弁含む）
原子炉圧力容器は，炉心，上部プレナム，下部プレナム，セパレータ，蒸気ドーム，ダウンカマ，ジェットポンプと再循環ループ又は再循環ポンプからなる領域で，主蒸気配管と給水系も含める。
主蒸気配管には，原子炉圧力容器の過度な圧力上昇を防止するために逃がし安全弁（ＳＲＶ）が設置されており，蒸気はサプレッション・チェンバのプール水面下に放出される。
再循環ポンプにより炉心へ流入した冷却材は，炉心で三次元のボイド率分布を生じ，上部プレナム部でより均一なボイド率分布となったのち，セパレータへ流入する。セパレータによって気液分離された戻り水は，給水と混合され，原子炉
圧力容器内のダウンカマに水位が形成される。セパレータから出て蒸気中に巻き込まれた液滴はキャリーオーバー，セパレータ戻り水に巻き込まれた気泡はキャ
リーアンダーと呼ばれる。
ポンプトリップ時の短期的な冷却材流量変化はジェットポンプや再循環ポンプのコーストダウン特性や流路慣性で決まる。ポンプトリップ後の自然循環流量は
ダウンカマと炉心シュラウド内側の圧力損失のバランスから決まる。
原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管に大破断を生じたような圧力低下
事象における二相流動は，下部プレナム等で減圧沸騰（フラッシング）が発生し，これに伴い発生したボイドにより形成された二相水位（気液分離（水位変化）・対向流）はボイド率変化に応じて変化する。水位低下により炉心が露出した場合に発生する過熱蒸気が上部プレナムを経由して蒸気ドームに流出し，気液
熱非平衡状態が発生する場合がある。このような原子炉圧力の急減時には，構造材から冷却材への熱伝達（構造材との熱伝達）が発生する。また，主蒸気隔離弁
急閉事象のような圧力上昇事象では，蒸気の凝縮が発生する。原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管等に破断を生じると系外（原子炉格納容器）への冷却材放出が生じ，破断流量は臨界流又は差圧流になる。原子炉圧力容器内冷却材の補充源としては原子炉隔離時冷却系（ＲＣＩＣ），非常用炉心冷却系（ＥＣＣ

2-4

Ｓ）及び代替注水設備がある。
ＳＬＣ作動時には炉内にほう酸水が拡散し，炉心の停止に必要な反応度を与える。（ほう酸水の拡散，三次元効果）
E)

原子炉格納容器
原子炉格納容器は，格納容器下部，ドライウェル，ウェットウェルからなる領域である。原子炉格納容器は通常，原子炉冷却材圧力バウンダリから隔離された状態であるが，原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管等に破断を生じた場
合，冷却材がドライウェルに放出される。また，格納容器各領域間の流動としては，放出された蒸気がサプレッション・チェンバのプールで凝縮され，圧力が抑制される。また，逃がし安全弁作動時には原子炉圧力容器の蒸気はサプレッショ
ン・チェンバのプールに放出されて凝縮し，冷却材及び非凝縮性ガスは原子炉格
納容器内の気相部及び構造材へ熱伝達する（気液界面の熱伝達）。サプレッション・プール冷却としては，サプレッション・チェンバのプール水を残留熱除去系の熱交換器で冷却することができ，また，原子炉格納容器内にスプレイ冷却することにより格納容器内雰囲気を冷却する。原子炉格納容器内気相部の温度変化に対しては，構造材との熱伝達及び内部熱伝導が生じる。原子炉格納容器における残留熱除去系による除熱機能が喪失した場合には，原子炉への注水を確保し格納容器ベントにより除熱する。炉内の放射線水分解等による水素・酸素が発生する
が，原子炉格納容器内を不活性化しているため脅威とはならない。
F)

原子炉圧力容器（炉心損傷後）（逃がし安全弁含む）
炉心が露出し，崩壊熱や燃料被覆管の酸化反応熱により燃料がヒートアップす

ると，燃料ペレットの崩壊，燃料被覆管の溶融，溶融物の流下による燃料外形の増加（燃料のキャンドリング）により，流路の閉塞に至る。さらに温度が上昇す
ると，溶融プールを形成し，溶融物は次第に下方に移動し，下部プレナムに堆積する（リロケーション）。
この過程において溶融炉心との熱伝達により温度が上昇し，一部の炉内構造物が溶融する。炉心損傷後に注水がある場合には，損傷炉心は冷却されることになる。冷却材は次第に原子炉格納容器内へと放出されるが，溶融した炉心が原子
炉圧力容器内に残された冷却材と相互作用すると，一部の溶融炉心は細粒化ある
いは固化する（原子炉圧力容器内ＦＣＩ（デブリ粒子熱伝達／溶融炉心細粒化））。また，原子炉圧力容器内で溶融炉心の再臨界に至る可能性がある。
高温の溶融炉心から炉内構造物及び原子炉圧力容器へ，さらに，原子炉圧力容2-5

器からの輻射熱伝達により，原子炉格納容器側へ熱が移動する（構造材との熱伝達）。下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達による熱的負荷によって，原子炉圧力容器破損に至る。
炉心溶融の過程で高温の水蒸気と燃料被覆管，制御材及び構造材の反応，水の放射線分解によって非凝縮性ガスが発生する（放射線水分解等による水素・酸素発生）。また，燃料被覆管破損や炉心溶融が発生すると，気相及び液相（液滴又は液体）として，燃料から核分裂生成物（ＦＰ）が放出され，冷却材の流れとともに原子炉圧力容器内に拡がっていく（原子炉圧力容器内ＦＰ挙動）。
G)

原子炉格納容器（炉心損傷後）

原子炉圧力が高圧の状態で原子炉圧力容器破損に至ると，溶融炉心及び水蒸気が高圧で放出される。この過程では溶融炉心は液相（液滴）としてエントレイン
され，酸化反応を伴いながら原子炉格納容器空間部に放出される（原子炉圧力容器破損後の高圧溶融炉心放出／格納容器内雰囲気直接加熱）。原子炉圧力が低圧の場合，原子炉圧力容器破損後に溶融炉心が落下し，格納容器下部床面で拡がりながら床に堆積する。溶融炉心の落下の過程において，格納容器下部区画の内部
構造物を溶融，破損させる。格納容器下部区画に水がある場合には，冷却材と相互作用し，一部，細粒化あるいは固化する（原子炉圧力容器外ＦＣＩ（デブリ粒
子熱伝達／溶融炉心細粒化））。格納容器下部に堆積した溶融炉心が床面を拡がり，原子炉格納容器バウンダリに到達する場合には，原子炉格納容器を破損させる（格納容器直接接触）。
格納容器下部区画に水がある場合には，溶融炉心と格納容器下部プール水，コンクリートとの間で熱伝達する。水がない場合には，高温の溶融炉心からの輻射
熱伝達によって構造物が加熱される。このとき，コンクリート温度が上昇するとコンクリ―トの分解により，非凝縮性ガスを発生させる可能性がある。また，原子炉格納容器内で溶融炉心の再臨界に至る可能性がある。
核分裂生成物（ＦＰ）は，原子炉圧力容器内から，逃がし安全弁や破損口を介して，又は溶融炉心の原子炉格納容器内への移動に伴って原子炉格納容器内に放出される（原子炉格納容器内ＦＰ挙動）。
抽出された物理現象は，事故シーケンスグループ等との組合せで注目する評価指標に対して，解析を実施する上で必要な物理現象と，物理現象自体が生じない
又は解析を実施する上で必ずしも必要ではない物理現象に分類し，マトリクスの形で整理する。この整理は，最終的に解析コード選定において用いることとなる。

2-6

なお，事故シーケンスグループ等ごとで抽出する各物理領域に特徴的な物理現
象は，過去の同種の解析や研究から得られた知見に基づき，注目する評価指標への影響が具体的，かつ，それを模擬するために求められる解析コードの物理モデ
ルや解析条件との対応が明確なレベルで抽出を行う。また，解析コードの選定を幅広く客観的に判断するために，評価指標に対し影響が小さい現象についても，物理現象として選定することとする。

2-7

2.1

炉心損傷防止本節の各項では，炉心損傷防止に係る事故シーケンスグループごとに，事象の推移を踏まえて，注目する評価指標及び運転員等操作に対して影響すると考えられる物理現象を，対象とした物理領域ごとに抽出する。

物理現象の抽出に当たって対象とする評価指標は，「規則の解釈」に示される，以下の（a）～（d）の有効性があることを確認する評価項目に対応したものである。
(a) 炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり，かつ，炉心を十分に冷却できるものであること。
(b) 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力の1.2倍又は限界圧力を下回ること。
(c) 原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力又は限界圧力を下回ること。
(d) 原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度又は限界温度を下回ること。

一方，厳密には，評価項目に対応する評価指標ごとに，解析上必要な物
理現象が異なっており，ここでは，事故シーケンスグループの特徴を踏まえて，有効性評価項目の中で余裕が小さくなる方向のものを選定した。さらに，この選定により，他の評価項目に対する物理現象の抽出及び有効性があることの確認に影響しないと考えられるものを注目する評価指標として選定する。

抽出された物理現象は，事故シーケンスグループとの組合せでマトリクスの形で表2-1のように整理されている。表2-1では，注目する評価指標に対して解析を実施する上で必要な物理現象を「○」，物理現象自体が生じない
又は解析を実施する上で必ずしも必要ではない物理現象を「－」で表している。
なお，物理現象の抽出に当たっての事故シーケンスグループごとの事象の推移は，国内外の先進的な対策を踏まえて計画されている炉心損傷防止対策を考慮し，かつ，その対策に有効性があると想定される範囲について記述
している。
2-8

2.1.1(1)

高圧・低圧注水機能喪失
事象の推移

高圧・低 圧 注 水 機 能 喪 失 は ，原子炉の出力運転中に，運転時の異常な過渡変化又は事故（ＬＯＣＡを除く）の発生後，高圧注水機能が喪失し，原子炉
減圧には成功するが，低圧注水機能が喪失することを想定した事象とする。
この事象に対する炉心損傷防止対策としては，代替注水設備等による炉心冷却機能の確保が挙げられる。高圧代替注水設備の場合には，高圧状態の原子炉へ冷却材を注水することにより炉心冷却を確保することができ，低圧代替注水設備の場合には，手動操作により原子炉を減圧し，減圧後に低圧代替注水系により炉心冷却を確保することができる。
本事故シーケンスグループにおける主要現象の抽出に関連する事象の推移は
以下のとおりである。
具体的な事故シナリオとして「給水流量の全喪失＋ＲＣＩＣ及びＥＣＣＳ（高圧注水系及び低圧注水系）起動失敗」を想定する。給水流量の全喪失後，原子炉水位は急速に低下し，原子炉水位低により原子炉はスクラムするため未臨界が確保される。しかし，原子炉水位低でＲＣＩＣ及びＥＣＣＳ（高圧注水
系及び低圧注水系）の起動に失敗する。原子炉水位低でＭＳＩＶが閉止すると原子炉圧力は上昇し，原子炉圧力がＳＲＶの設定値に到達すると断続的に弁から蒸気が放出され，これにより原子炉の圧力はＳＲＶ設定値近傍に維持される。
一方，原子炉注水機能喪失の状況下では，原子炉内保有水が減少し続け，いず
れは炉心露出により燃料被覆管温度が上昇し，炉心損傷に至る。
炉心損傷を防止するために，高圧代替注水設備の場合には，高圧代替注水設
備による高圧状態の原子炉への注水を開始する。ＳＲＶからの冷却材の流出により原子炉水位は低下するが，高圧代替注水設備による原子炉注水開始により，
原子炉水位は回復し事象は収束する。低圧代替注水設備の場合には手動操作によりＳＲＶを開き，原子炉を急速減圧し，原子炉の減圧後に低圧代替注水系による原子炉注水を開始する。原子炉の急速減圧を開始すると，冷却材の流出により原子炉水位は低下し，有効燃料棒頂部を下回るが，低圧代替注水系による注水が開始すると原子炉内保有水及び原子炉水位が回復し，炉心は再冠水することにより事象は収束する。
一方，原子炉内で崩壊熱により発生する蒸気がＳＲＶを介して徐々に流出するため，格納容器の圧力及び温度は上昇するが，代替格納容器スプレイによる冷却及び格納容器ベントによる除熱を行うことにより，圧力及び温度の2-9上昇は抑えられる。
(2)

物理現象の抽出

各物理領域において，解析を実施する上で必要な物理現象の抽出について説明する。
本事故シ－ケンスグループでは，給水も含めた原子炉への注水機能の喪失事象を想定しているため，原子炉を隔離し，注水設備が高圧代替注水設備の場合には，高圧状態の原子炉への注水，低圧代替注水設備の場合には原子炉減圧操作により原子炉へ注水を行い炉心冷却する。原子炉隔離後，原子炉圧力はＳＲ
Ｖの開閉により制御され，その後，減圧されるため，ＳＲＶの設定圧力を超えることはない。
一方，原子炉水位は，ＳＲＶによる原子炉圧力制御及び低圧代替設備の場合に必要な減圧操作により冷却材を原子炉格納容器のサプレッション・チェンバのプールに放出するため低下し，炉心上部が露出する場合には，炉心燃料がヒートアップし，燃料被覆管の温度が上昇する可能性がある。
また，原子炉格納容器は，原子炉内で崩壊熱により発生した蒸気がＳＲＶを介して徐々に流出するため，圧力及び温度が上昇する可能性がある。
以上より，炉心損傷防止に係るものとして，燃料被覆管温度，原子炉圧力，
原子炉格納容器圧力及び原子炉格納容器温度を評価指標とする。
事象中の燃料被覆管温度変化，原子炉圧力変化，原子炉格納容器圧力変化及び原子炉格納容器温度変化に影響する物理現象としては以下が挙げられる。

A)

炉心（核）
本事故シーケンスは ， 給水を含めた原子炉への注水機能の喪失事象を想定しているため，原子炉スクラム後の長期的な燃料被覆管温度変化，原子炉圧力変化，原子炉格納容器圧力変化及び原子炉格納容器温度変化が評価対象となる。
原子炉スクラム後には核分裂連鎖反応が停止するので，β線等を出して崩壊する核種に起因する崩壊熱が上記の評価項目に影響する。
給水が喪失して原子炉水位低信号でスクラムする以前と，原子炉スクラム直後の短時間は，中性子による核分裂出力が主要な熱源となる。スクラム以前の期間の中性子束は，燃料温度（ドップラ反応度），減速材密度（ボイド反応度）の変化による反応度フィードバック効果の影響を受けるが，給水が喪失してからスクラムするまでの時間が短いため，通常運転時からの出力分布変化は

2-10ほとんどない。スクラム直後の中性子束変化は，スクラム時の制御棒反応度と制御棒速度（制御棒反応度効果）の影響を受ける。ＢＷＲプラントの炉心では，低炉心流量，高出力状態においては，核的な反応度フィードバックと熱水力特性に関連した核熱水力不安定事象（三次元効果）が発生する可能性があるが，本事故シーケンスではスクラムに成功するため，発生しない。

B)

炉心（燃料）
核分裂あるいは崩壊熱により燃料棒内で発生した熱は，燃料棒内の熱伝導及び熱伝達により冷却材へと放出される。スクラム後の燃料被覆管
温度変化は，燃料棒内温度変化に影響するペレット内発熱密度分布，燃料ペレット熱伝導，ギャップ熱伝達，燃料被覆管熱伝導，及び燃料棒表面熱伝達の影
響を受ける。燃料棒表面熱伝達は，単相壁面熱伝達と二相壁面熱伝達に加えて，炉心が露出して燃料棒表面温度が高くなった場合は，輻射熱伝達の影響を受ける。スペーサによる伝熱促進現象は，炉心露出時の燃料被覆管表面最高温度（ＰＣＴ）に影響する。再循環ポンプの一部がトリップした時に，炉心流量の急減により燃料棒の一部で温度が上昇する沸騰遷移が発生する可能性がある。水位が低下して炉心が露出した場合には，燃料棒間及びチャンネルボック
スとの輻射熱伝達（三次元効果）が生じる。露出後に代替注水設備による注水で炉心水位が回復すると，ドライアウトした燃料棒の温度が低下する。この評
価には，リウェット等の沸騰遷移に係る物理現象モデルが必要になる。
スクラムして炉心出力が低下するため，ＰＣＭＩは発生しない。炉心露出時に燃料被覆管の温度が著しく上昇した場合には，水-ジルコニウム反応が促進され，燃料棒被覆管が発熱するとともに，燃料被覆管が酸化される。燃料棒の温度が著しく上昇した場合には，燃料棒内圧の上昇，燃料被覆管の変形が発生する可能性があり，破裂が発生して燃料被覆管変形による流路閉塞が生じると，冷却挙動に影響を与える。

C)

炉心（熱流動）燃料棒から放出される熱は冷却材により除熱され，冷却材の熱流動挙動は，燃料被覆管温度に直接的に影響する燃料棒表面での熱伝達に影響する。本事故シーケンスでは，保有水の減少により炉心に二相水位（気液分離（水位変化））が形成され，炉心上部が露出して燃料被覆管の温度上昇が生じ，炉心の冠水状態からの露出及び再冠水過程においては，沸騰・ボイド率の変化が熱伝達に影響する。

2-11

炉心が露出した場合には，露出部周囲の蒸気が過熱蒸気となり，気液熱非平衡状態が発生する。過熱蒸気の存在は，燃料棒表面熱伝達に影響する。
再循環ポンプがトリップし，炉心流量が減少すると，チャンネルバイパスと燃料集合体下部の圧力差に基づき，通常運転時とは逆に，チャンネルバイパスの冷却材がリーク孔等から燃料集合体に流入する。燃料集合体ごとの崩壊熱差によって，炉心の燃料集合体のボイド率分布や二相水位が異なる（三次元効果）。
原子炉減圧操作を実施した場合には，下部プレナム等で減圧沸騰（フラッシング）が発生する。代替注水設備による注水は，ダウンカマ又は炉心バイパス領域への注水なので，炉心上部での対向流による落下水の抑制現象（ＣＣＦＬ）は発生しない。再循環ポンプが停止するため，下部プレナムで水が停滞し，温度成層化が発生する可能性がある。
これらの二相流動状態や水頭に基づく炉心の圧力損失は原子炉の流動挙動に影響を与える。

D)

原子炉圧力容器（逃がし安全弁含む）
再循環ポンプにより炉心へ流入した冷却材は，炉心で三次元のボイド率分布を生じ，上部プレナム部でより均一なボイド率分布となったのち，セパレータへ流入する。セパレータによって気液分離された戻り水は，給水と混合され，原子炉
圧力容器内のダウンカマに水位が形成される。
再循環ポンプがトリップし，炉心流量が減少すると，下部プレナムの流量配分が変化するものと予想されるが，下部プレナムにある多くの構造材により流量はミキシングされるので，炉心入口流量配分に与える影響は小さい（三次元効
果）。
ポンプトリップ後の短期的な冷却材流量変化はジェットポンプや再循環ポンプのコーストダウン特性や流路慣性が影響する。ポンプトリップ後の自然循環流量
はダウンカマ水頭，炉心部の圧力損失及び沸騰によるボイド率変化が影響する。
ＳＲＶを使用した原子炉の圧力制御もしくは原子炉減圧による冷却材の放出に伴い，気液分離（水位変化）・対向流となった二相流動様式が燃料被覆管温度変化と原子炉圧力変化に影響する。ＳＲＶからの冷却材放出流量は，臨界流あるいは差圧流として評価できる。ＳＲＶから放出した冷却材は，本事故シーケンスでは，代替注水設備からの注水により補われる。ＥＣＣＳ（給水系・代替注水設備含む）注水は，冷却材の保有水量の変化及び凝縮によるボイド率変化を与える主要な現象として捉えられる。

2-12

原子炉減圧操作を実施した場合には，下部プレナム等で減圧沸騰（フラッシング）が発生する。これに伴い発生したボイドにより形成された二相水位はボイド率変化に応じて変化する。また，ＭＳＩＶ閉止直後の圧力上昇時には，蒸気の凝縮が発生する。原子炉圧力容器内の構造物蓄熱量は，構造材との熱伝達として長期の原子炉圧力容器内圧力変化に影響する。
炉心が露出した場合に発生する過熱蒸気は，上部プレナム，ドライヤ，蒸気ドームを経由して圧力容器外へ流出するまでに，ダウンカマから発生した飽和蒸気や構造材と熱伝達してほとんど飽和温度になり，原子炉格納容器圧力変化及び原
子炉格納容器温度変化の観点で，気液熱非平衡は主要な物理現象とはならない。
ほう酸水の拡散は本シーケンスでは実施しないことから考慮不要である。

E)

原子炉格納容器原子炉内で崩壊熱により発生した蒸気（冷却材）がＳＲＶを介してサプレッション・チェンバに放出され，蒸気凝縮によりサプレッション・チェンバのプール
水温が上昇し，格納容器内雰囲気が加熱（気液界面の熱伝達）されることで圧力及び温度が上昇する。また，代替格納容器スプレイを行った場合は，格納容器内
雰囲気がスプレイにより冷却されて温度及び圧力上昇を抑制する。サプレッショ
ン・チェンバはベント管，真空破壊装置を介してドライウェルに接続しているた
め，相互に格納容器各領域間の流動の影響を受ける。
原子炉格納容器内温度上昇により，原子炉格納容器本体をはじめとする原子炉格納容器内の構造材との熱伝達及び内部熱伝導が生じる。原子炉格納容器における残留熱除去系による除熱機能が喪失しているが，格納容器ベントを実施することにより，格納容器内圧力及び温度の上昇を抑制する。
放射線水分解等による水素・酸素発生については，原子炉格納容器内を不活性化しており，かつ本事象では炉心損傷に至ることはないため，重要な物理現象とはならない。また，サプレッション・プール冷却は実施しないことから考慮不要
である。

2-13

2.1.2(1)

高圧注水・減圧機能喪失
事象の推移

高圧注水・減圧機 能 喪 失 は ，原子炉の出力運転中に，運転時の異常な過渡変化又は事故（ＬＯＣＡを除く）の発生後，高圧注水機能が喪失し，かつ原子炉減圧機能が喪失することを想定した事象とする。
この事象に対する炉心損傷防止対策としては，自動減圧ロジックの追加等による原子炉減圧機能の強化及び代替注水設備等による炉心冷却機能の確保が挙げられ，原子炉水位の低下により，原子炉の自動減圧を行い，減圧後に低圧注
水系等により炉心冷却を確保することができる。
本事故シーケンスグループにおける主要現象の抽出に関連する事象の推移は
以下のとおりである。
具体的な事故シナリオとして「給水流量の全喪失＋ＲＣＩＣ及びＥＣＣＳ（高圧注水系）起動失敗＋原子炉の減圧の失敗」を想定する。給水流量の全喪
失後，原子炉水位は急速に低下し，原子炉水位低により原子炉はスクラムする
ため未臨界が確保される。しかし，原子炉水位低でＲＣＩＣ及びＥＣＣＳ（高圧注水系）の起動に失敗する。原子炉水位低でＭＳＩＶが閉止すると原子炉圧力は上昇し，原子炉圧力がＳＲＶの設定値に到達すると断続的に弁から蒸気が放出され，これにより原子炉の圧力はＳＲＶ設定値近傍に維持される。一方，原子炉が高圧に維持され低圧注水系による原子炉注水が困難な状況下では，原
子炉内保有水が減少し続け，いずれは炉心露出により燃料被覆管温度が上昇し，炉心損傷に至る。
炉心損傷を防止するために，自動減圧ロジックを追加し，ＳＲＶにより原子炉を自動で急速減圧し，原子炉の減圧後に低圧注水系による原子炉注水を開始する。原子炉の急速減圧を開始すると，冷却材の流出により原子炉水位は低下
し，有効燃料棒頂部を下回るが，低圧注水系による注水が開始すると原子炉内保有水及び原子炉水位が回復し，炉心は再冠水することにより事象は収束する。
一方，原子炉内で崩壊熱により発生する蒸気がＳＲＶを介して徐々に流出するため，格納容器の圧力及び温度は上昇するが，炉心再冠水以降は残留熱除去系を用いた除熱を行うことにより，圧力及び温度の上昇は抑えられる。

(2)

物理現象の抽出

各物理領域において，解析を実施する上で必要な物理現象の抽出について説
明する。

2-14

本事故シ－ケンスグループでは，給水及び原子炉への高圧注水機能の喪失事象を想定しているため，原子炉を隔離し，その後の自動減圧により低圧注水を行い炉心冷却する。原子炉隔離後，原子炉圧力はＳＲＶの開閉により制御され，その後，減圧されるため，ＳＲＶの設定圧力を超えることはない。
一方，原子炉水位は，ＳＲＶによる原子炉圧力制御及び減圧により冷却材を原子炉格納容器のサプレッション・チェンバのプールに放出するため低下し，炉心上部が露出する場合には，燃料はヒートアップし，燃料被覆管の温度が上昇する可能性がある。
また，原子炉格納容器は，原子炉内で崩壊熱により発生した蒸気がＳＲＶを介して徐々に流出するため，圧力及び温度が上昇する可能性がある。
以上より，炉心損傷防止に係るものとして，燃料被覆管温度，原子炉圧力，
原子炉格納容器圧力及び原子炉格納容器温度を評価指標とする。
事象中の燃料被覆管温度変化，原子炉圧力変化，原子炉格納容器圧力変化及び原子炉格納容器温度変化に影響する物理現象としては以下が挙げられる。

A)

炉心（核）
本事故シーケンスは ， 給水及び原子炉への高圧注水機能及び減圧機能の喪失事象を想定しているため，原子炉スクラム後の長期的な燃料被覆管温度変化，
原子炉圧力変化，原子炉格納容器圧力変化及び原子炉格納容器温度変化が評価対象となる。原子炉スクラム後には核分裂連鎖反応が停止するので，β線等を出して崩壊する核種に起因する崩壊熱が上記の評価項目に影響する。
給水が喪失して原子炉水位低信号でスクラムする以前と，原子炉スクラム直後の短時間は，中性子による核分裂出力が主要な熱源となる。スクラム以前の期間の中性子束は，燃料温度（ドップラ反応度），減速材密度（ボイド反応度）の変化による反応度フィードバック効果の影響を受けるが，給水が喪失してからスクラムするまでの時間が短いため，通常運転時からの出力分布変化はほとんどない。スクラム直後の中性子束変化は，スクラム時の制御棒反応度と制御棒速度（制御棒反応度効果）の影響を受ける。ＢＷＲプラントの炉心では，低炉心流量，高出力状態においては，核的な反応度フィードバックと熱水力特性に関連した核熱水力不安定事象（三次元効果）が発生する可能性があるが，本事故シーケンスではスクラムに成功するため，発生しない。

2-15

B)

炉心（燃料）
核分裂あるいは崩壊熱により燃料棒内で発生した熱は，燃料棒内の熱伝導及び熱伝達により冷却材へと放出される。スクラム後の燃料被覆管
温度変化は，燃料棒内温度変化に影響するペレット内発熱密度分布，燃料ペレット熱伝導，ギャップ熱伝達，燃料被覆管熱伝導，及び燃料棒表面熱伝達の影
響を受ける。燃料棒表面熱伝達は，単相壁面熱伝達と二相壁面熱伝達に加えて，炉心が露出して燃料棒表面温度が高くなった場合は，輻射熱伝達の影響を受ける。スペーサによる伝熱促進現象は，炉心露出時の燃料被覆管表面最高温度（ＰＣＴ）に影響する。再循環ポンプの一部がトリップした時に，炉心流量の急減により燃料棒の一部で温度が上昇する沸騰遷移が発生する可能性がある。水位が低下して炉心が露出した場合には，燃料棒間及びチャンネルボック
スとの輻射熱伝達（三次元効果）が生じる。露出後に低圧注水系による注水で炉心水位が回復すると，ドライアウトした燃料棒の温度が低下する。この評価には，リウェット等の沸騰遷移に係る物理現象モデルが必要になる。
スクラムして炉心出力が低下するため，ＰＣＭＩは発生しない。炉心露出時に燃料被覆管の温度が著しく上昇した場合には，水-ジルコニウム反応が促進され，燃料棒被覆管が発熱するとともに，燃料被覆管が酸化される。燃料棒の温度が著しく上昇した場合には，燃料棒内圧の上昇，燃料被覆管の変形が発生する可能性があり，破裂が発生して燃料被覆管変形による流路閉塞が生じると，冷却挙動に影響を与える。

C)

炉心（熱流動）燃料棒から放出される熱は冷却材により除熱され，冷却材の熱流動挙動は，燃料被覆管温度に直接的に影響する燃料棒表面での熱伝達に影響する。本事故シーケンスでは，保有水の減少により炉心に二相水位（気液分離（水位変化））が形成され，炉心上部が露出して燃料被覆管の温度上昇が生じ，炉心の冠水状態からの露出及び再冠水過程においては，沸騰・ボイド率の変化が熱伝達に影響する。
炉心が露出した場合には，露出部周囲の蒸気が過熱蒸気となり，気液熱非平衡状態が発生する。過熱蒸気の存在は，燃料棒表面熱伝達に影響する。
再循環ポンプがトリップし，炉心流量が減少すると，チャンネルバイパスと燃料集合体下部の圧力差に基づき，通常運転時とは逆に，チャンネルバイパスの冷却材がリーク孔等から燃料集合体に流入する。燃料集合体ごとの崩壊熱差によっ

2-16

て，炉心の燃料集合体のボイド率分布や二相水位が異なる（三次元効果）。
原子炉を自動で急速減圧した場合には，下部プレナム等で減圧沸騰（フラッシング）が発生する。低圧注水系による注水は，ダウンカマ又は炉心バイパス領域への注水なので，炉心上部での対向流による落下水の抑制現象（ＣＣＦＬ）は発生しない。再循環ポンプが停止するため，下部プレナムで水が停滞し，温度成層化が発生する可能性がある。
これらの二相流動状態や水頭に基づく炉心の圧力損失は原子炉の流動挙動に影響を与える。

D)

原子炉圧力容器（逃がし安全弁含む）
再循環ポンプにより炉心へ流入した冷却材は，炉心で三次元のボイド率分布を生じ，上部プレナム部でより均一なボイド率分布となったのち，セパレータへ流入する。セパレータによって気液分離された戻り水は，給水と混合され，原子炉
圧力容器内のダウンカマに水位が形成される。
再循環ポンプがトリップし，炉心流量が減少すると，下部プレナムの流量配分が変化するものと予想されるが，下部プレナムにある多くの構造材により流量はミキシングされるので，炉心入口流量配分に与える影響は小さい（三次元効
果）。
ポンプトリップ後の短期的な冷却材流量変化はジェットポンプや再循環ポンプのコーストダウン特性や流路慣性が影響する。ポンプトリップ後の自然循環流量
はダウンカマ水頭，炉心部の圧力損失及び沸騰によるボイド率変化が影響する。
ＳＲＶを使用した原子炉の圧力制御もしくは原子炉減圧による冷却材の放出に伴い，気液分離（水位変化）・対向流となった二相流動様式が燃料被覆管温度変化と原子炉圧力変化に影響する。ＳＲＶからの冷却材放出流量は，臨界流あるいは差圧流として評価できる。ＳＲＶから放出した冷却材は，本事故シーケンスでは，低圧注水系からの注水により補われる。ＥＣＣＳ（給水系・代替注水設備含む）注水は，冷却材の保有水量の変化及び凝縮によるボイド率変化を与える主要な現象として捉えられる。
原子炉を自動で急速減圧した場合には，下部プレナム等で減圧沸騰（フラッシング）が発生する。これに伴い発生したボイドにより形成された二相水位はボイド率変化に応じて変化する。また，ＭＳＩＶ閉止直後の圧力上昇時には，蒸気の凝縮が発生する。原子炉圧力容器内の構造物蓄熱量は，構造材との熱伝達として長期の原子炉圧力容器内圧力変化に影響する。

2-17

炉心が露出した場合に発生する過熱蒸気は，上部プレナム，ドライヤ，蒸気ドームを経由して圧力容器外へ流出するまでに，ダウンカマから発生した飽和蒸気や構造材と熱伝達してほとんど飽和温度になり，原子炉格納容器圧力変化及び原
子炉格納容器温度変化の観点で，気液熱非平衡は主要な物理現象とはならない。
ほう酸水の拡散は本シーケンスでは実施しないことから考慮不要である。

E)

原子炉格納容器原子炉内で崩壊熱により発生した蒸気（冷却材）がＳＲＶを介してサプレッション・チェンバに放出され，蒸気凝縮によりサプレッション・チェンバのプール
水温が上昇し，格納容器内雰囲気が加熱（気液界面の熱伝達）されることで圧力及び温度が上昇する。サプレッション・チェンバはベント管，真空破壊装置を介してドライウェルに接続しているため，相互に格納容器各領域間の流動の影響を受ける。
原子炉格納容器内温度上昇により，原子炉格納容器本体をはじめとする原子炉格納容器内の構造材との熱伝達及び内部熱伝導が生じる。また，残留熱除去系によるサプレッション・プール冷却による除熱を行うことにより，格納容器内圧力及び温度の上昇を抑制する。サプレッション・プール冷却による格納容器内圧力及び温度制御が可能であるため，格納容器スプレイによる冷却及び格納容器ベントは実施しない。
放射線水分解等による水素・酸素発生については，原子炉格納容器内を不活性化しており，かつ本事象では炉心損傷に至ることはないため，重要な物理現象とはならない。

2-18

2.1.3(1)

全交流動力電源喪失
事象の推移

全交流動力電源喪失は ，送電系統又は所内主発電設備の故障等により，外部電源が喪失するとともに，非常用所内電源系統も機能喪失し，安全機能を有する系統及び機器の交流動力電源が喪失することを想定した事象とする。
この事象に対する炉心損傷防止対策としては，可搬型及び常設の代替交流電源設備による給電が一定時間確保できないことを想定し，常設直流電源等の確保及びＲＣＩＣによる炉心冷却並びに交流動力電源確保後の減圧操作及び低圧
代替注水系による炉心冷却が挙げられる。
本事故シーケンスグループにおける主要現象の抽出に関連する事象の推移は
以下のとおりである。
具体的な事故シナリオとして「全交流動力電源喪失＋給水流量の全喪失＋Ｒ
ＣＩＣ及びＥＣＣＳ又は低圧代替注水設備」を想定する。外部電源喪失後，タービン蒸気加減弁急速閉，又は，原子炉水位低により原子炉はスクラムするため未臨界が確保される。しかし，非常用ディーゼル発電機の起動に失敗して全交流動力電源喪失となる。外部電源喪失により給水流量の全喪失となり，原子炉水位は急速に低下し，原子炉水位低でＲＣＩＣの起動に成功し，原子炉水位は回復する。原子炉水位低，又は，タービン蒸気加減弁急速閉に伴いＭＳＩＶが閉止すると原子炉圧力は上昇し，原子炉圧力がＳＲＶの設定値に到達すると断続的に弁から蒸気が放出され，これにより原子炉の圧力はＳＲＶ設定値近傍に維持される。一方，直流電源が枯渇し，ＲＣＩＣが機能喪失した場合には，原子炉内保有水が減少し続け，いずれは炉心露出により燃料被覆管温度が上昇
し，炉心損傷に至る。
炉心損傷を防止するために，交流動力電源による給電ができない一定期間直流電源の確保によりＲＣＩＣによる炉心冠水維持を継続し，交流動力電源確保
後に，手動操作によりＳＲＶを開き，原子炉を急速減圧し，原子炉の減圧後に低圧代替注水設備，又は，低圧注水系による原子炉注水を開始することで，炉心の冠水維持を継続することで事象は収束する。
一方，原子炉内で崩壊熱により発生する蒸気がＳＲＶを介して徐々に流出するため，格納容器の圧力及び温度は上昇するが，交流動力電源の給電開始
前は代替格納容器スプレイによる冷却及び格納容器ベントによる除熱，交流
動力電源の給電開始後は代替ヒートシンク等を用いた残留熱除去系によるサプレッション・プール冷却による除熱を行うことにより，格納容器の圧力及2-19び温度の上昇は抑えられる。
(2)

物理現象の抽出

各物理領域において，解析を実施する上で必要な物理現象の抽出について説明する。
本事故シ－ケンスグループでは，交流動力電源の給電開始前はＲＣＩＣにより，交流動力電源の給電開始後は低圧代替注水設備又は残留熱除去系の低圧注
水モードにより炉心冷却するが，原子炉隔離後，原子炉圧力はＳＲＶの開閉により制御され，その後，減圧されるため，ＳＲＶの設定圧力を超えることはない。
一方，原子炉水位は，ＳＲＶによる原子炉圧力制御及び減圧操作により冷却材を原子炉格納容器のサプレッション・チェンバのプールに放出するため低下
し，炉心上部が露出する場合には，炉心燃料がヒートアップし，燃料被覆管温度が上昇する可能性がある。
また，原子炉格納容器は，原子炉内で崩壊熱により発生した蒸気がＳＲＶを介して徐々に流出するため，圧力及び温度が上昇する可能性がある。
以上より，炉心損傷防止に係るものとして，燃料被覆管温度，原子炉圧力，
原子炉格納容器圧力及び原子炉格納容器温度を評価指標とする。
事象中の燃料被覆管温度変化，原子炉圧力変化，原子炉格納容器圧力変化及び原子炉格納容器温度変化に影響する物理現象としては以下が挙げられる。

A)

炉心（核）
本事故シーケンスは ， 安 全 機 能 を 有 す る 系 統 及 び 機 器 の 交流動力電源の喪失事象を想定しているため，原子炉スクラム後の長期的な燃料被覆管温度変化，原子炉圧力変化，原子炉格納容器圧力変化及び原子炉格納容器温度変化が評価対象となる。原子炉スクラム後には核分裂連鎖反応が停止するので，β線等を出して崩壊する核種に起因する崩壊熱が上記の評価項目に影響する。
外部電源喪失後，タービン蒸気加減弁急速閉，又は，原子炉水位低でスクラムする以前と，原子炉スクラム直後の短時間は，中性子による核分裂出力が主要な熱源となる。スクラム以前の期間の中性子束は，燃料温度（ドップラ反応度），減速材密度（ボイド反応度）の変化による反応度フィードバック効果の影響を受けるが，外部電源が喪失してからスクラムするまでの時間が短いため，通常運転時からの出力分布変化はほとんどない。スクラム直後の中性子束

2-20変化は，スクラム時の制御棒反応度と制御棒速度（制御棒反応度効果）の影響を受ける。ＢＷＲプラントの炉心では，低炉心流量，高出力状態においては，核的な反応度フィードバックと熱水力特性に関連した核熱水力不安定事象（三次元効果）が発生する可能性があるが，本事故シーケンスではスクラムに成功するため，発生しない。

B)

炉心（燃料）
核分裂あるいは崩壊熱により燃料棒内で発生した熱は，燃料棒内の熱伝導及び熱伝達により冷却材へと放出される。スクラム後の燃料被覆管
温度変化は，燃料棒内温度変化に影響するペレット内発熱密度分布，燃料ペレット熱伝導，ギャップ熱伝達，燃料被覆管熱伝導，及び燃料棒表面熱伝達の影
響を受ける。燃料棒表面熱伝達は，単相壁面熱伝達と二相壁面熱伝達に加えて，炉心が露出して燃料棒表面温度が高くなった場合は，輻射熱伝達の影響を受ける。スペーサによる伝熱促進現象は，炉心露出時の燃料被覆管表面最高温度（ＰＣＴ）に影響する。再循環ポンプの一部がトリップした時に，炉心流量の急減により燃料棒の一部で温度が上昇する沸騰遷移が発生する可能性がある。水位が低下して炉心が露出した場合には，燃料棒間及びチャンネルボック
スとの輻射熱伝達（三次元効果）が生じる。露出後に低圧代替注水設備又は低圧注水系による注水で炉心水位が回復すると，ドライアウトした燃料棒の温度が低下する。この評価には，リウェット等の沸騰遷移に係る物理現象モデルが必要になる。
スクラムして炉心出力が低下するため，ＰＣＭＩは発生しない。炉心露出時に燃料被覆管の温度が著しく上昇した場合には，水-ジルコニウム反応が促進され，燃料棒被覆管が発熱するとともに，燃料被覆管が酸化される。燃料棒の温度が著しく上昇した場合には，燃料棒内圧の上昇，燃料被覆管の変形が発生する可能性があり，破裂が発生して燃料被覆管変形による流路閉塞が生じると，冷却挙動に影響を与える。

C)

炉心（熱流動）燃料棒から放出される熱は冷却材により除熱され，冷却材の熱流動挙動は，燃料被覆管温度に直接的に影響する燃料棒表面での熱伝達に影響する。本事故シーケンスでは，保有水の減少により炉心に二相水位（気液分離（水位変化））が形成され，炉心上部が露出して燃料被覆管の温度上昇が生じ，炉心の冠水状態から2-21

の露出及び再冠水過程においては，沸騰・ボイド率の変化が熱伝達に影響する。
炉心が露出した場合には，露出部周囲の蒸気が過熱蒸気となり，気液熱非平衡状態が発生する。過熱蒸気の存在は，燃料棒表面熱伝達に影響する。
再循環ポンプがトリップし，炉心流量が減少すると，チャンネルバイパスと燃料集合体下部の圧力差に基づき，通常運転時とは逆に，チャンネルバイパスの冷却材がリーク孔等から燃料集合体に流入する。燃料集合体ごとの崩壊熱差によって，炉心の燃料集合体のボイド率分布や二相水位が異なる（三次元効果）。
原子炉減圧操作を実施した場合には，下部プレナム等で減圧沸騰（フラッシング）が発生する。低圧代替注水設備又は低圧注水系による注水は，ダウンカマ又は炉心バイパス領域への注水なので，炉心上部での対向流による落下水の抑制現象（ＣＣＦＬ）は発生しない。再循環ポンプが停止するため，下部プレナムで水が停滞し，温度成層化が発生する可能性がある。
これらの二相流動状態や水頭に基づく炉心の圧力損失は原子炉の流動挙動に影響を与える。

D)

原子炉圧力容器（逃がし安全弁含む）
再循環ポンプにより炉心へ流入した冷却材は，炉心で三次元のボイド率分布を生じ，上部プレナム部でより均一なボイド率分布となったのち，セパレータへ流入する。セパレータによって気液分離された戻り水は，給水と混合され，原子炉
圧力容器内のダウンカマに水位が形成される。
再循環ポンプがトリップし，炉心流量が減少すると，下部プレナムの流量配分が変化するものと予想されるが，下部プレナムにある多くの構造材により流量はミキシングされるので，炉心入口流量配分に与える影響は小さい（三次元効
果）。
ポンプトリップ後の短期的な冷却材流量変化はジェットポンプや再循環ポンプのコーストダウン特性や流路慣性が影響する。ポンプトリップ後の自然循環流量
はダウンカマ水頭，炉心部の圧力損失及び沸騰によるボイド率変化が影響する。
ＳＲＶを使用した原子炉の圧力制御もしくは原子炉減圧による冷却材の放出に伴い，気液分離（水位変化）・対向流となった二相流動様式が燃料被覆管温度変化と原子炉圧力変化に影響する。ＳＲＶからの冷却材放出流量は，臨界流あるいは差圧流として評価できる。ＳＲＶから放出した冷却材は，本事故シーケンスでは，低圧代替注水設備又は低圧注水系からの注水により補われる。ＥＣＣＳ（給水系・代替注水設備含む）注水は，冷却材の保有水量の変化及び凝縮によるボイ2-22ド率変化を与える主要な現象として捉えられる。
原子炉減圧操作を実施した場合には，下部プレナム等で減圧沸騰（フラッシング）が発生する。これに伴い発生したボイドにより形成された二相水位はボイド率変化に応じて変化する。また，ＭＳＩＶ閉止直後の圧力上昇時には，蒸気の凝縮が発生する。原子炉圧力容器内の構造物蓄熱量は，構造材との熱伝達として長期の原子炉圧力容器内圧力変化に影響する。
炉心が露出した場合に発生する過熱蒸気は，上部プレナム，ドライヤ，蒸気ドームを経由して圧力容器外へ流出するまでに，ダウンカマから発生した飽和蒸気や構造材と熱伝達してほとんど飽和温度になり，原子炉格納容器圧力変化及び原
子炉格納容器温度変化の観点で，気液熱非平衡は主要な物理現象とはならない。
ほう酸水の拡散は本シーケンスでは実施しないことから考慮不要である。

E)

原子炉格納容器原子炉内で崩壊熱により発生した蒸気（冷却材）がＳＲＶを介してサプレッション・チェンバに放出され，蒸気凝縮によりサプレッション・チェンバのプール
水温が上昇し，格納容器内雰囲気が加熱（気液界面の熱伝達）されることで圧力及び温度が上昇する。また，代替格納容器スプレイを行った場合は，格納容器内
雰囲気がスプレイにより冷却されて温度及び圧力上昇を抑制する。サプレッショ
ン・チェンバはベント管，真空破壊装置を介してドライウェルに接続しているた
め，相互に格納容器各領域間の流動の影響を受ける。
原子炉格納容器内温度上昇により，原子炉格納容器本体をはじめとする原子炉格納容器内の構造材との熱伝達及び内部熱伝導が生じる。原子炉格納容器における残留熱除去系による除熱機能が喪失しているが，格納容器ベントによる除熱，又は代替ヒートシンク等を用いた残留熱除去系によるサプレッション・プール冷却を実施することにより，格納容器内圧力及び温度の上昇を抑制する。
放射線水分解等による水素・酸素発生については，原子炉格納容器内を不活性化しており，かつ本事象では炉心損傷に至ることはないため，重要な物理現象とはならない。

2-23

2.1.4

崩壊熱除去機能喪失

2.1.4.1 取水機能喪失
(1)

事象の推移

崩壊熱除去機能喪失は ，原子炉の出力運転中に，運転時の異常な過渡変化又は事故（ＬＯＣＡを除く）の発生後，原子炉注水には成功するが，崩壊熱の除去に失敗する事象を想定する。具体的には，取水機能が喪失した場合を想定した事象とする。
この事象に対する炉心損傷防止対策としては，ＲＣＩＣ等による原子炉注水を行うとともに，格納容器スプレイによる冷却及び代替ヒートシンクを用いた残留熱除去系による除熱により，格納容器の健全性を維持し，炉心冷却機能を確保することができる。
本事故シーケンスグループにおける主要現象の抽出に関連する事象の推移は
以下のとおりである。
具体的な事故シナリオとして「全交流動力電源喪失＋給水流量の全喪失＋取水機能喪失」を想定する。外部電源喪失の発生後，タービン蒸気加減弁急速閉，又は原子炉水位低により原子炉はスクラムするため未臨界が確保される。しかし，取水機能の喪失に伴う非常用ディーゼル発電機の機能喪失により全交流動
力電源喪失となる。外部電源喪失により給水流量の全喪失となり，原子炉水位は急速に低下し，原子炉水位低でＲＣＩＣの起動に成功し，原子炉水位は回復する。原子炉水位低，又は，タービン蒸気加減弁急速閉に伴いＭＳＩＶが閉止すると原子炉圧力は上昇し，原子炉圧力がＳＲＶの設定値に到達すると断続的に弁から蒸気が放出され，これにより原子炉の圧力はＳＲＶ設定値近傍に維持される。
一方，原子炉内で崩壊熱により発生する蒸気がＳＲＶを介して徐々に流出するため，原子炉格納容器の圧力及び温度は上昇するが，代替格納容器スプレイ
による冷却及び代替ヒートシンクを用いた残留熱除去系による除熱を行うことにより，原子炉格納容器の圧力及び温度の上昇は抑えられる。

(2)

物理現象の抽出

各物理領域において，解析を実施する上で必要な物理現象の抽出について説明する。
本事故シ－ケンスグループでは，ＲＣＩＣにより原子炉へ注水を行い炉心冷却する。原子炉隔離後，原子炉圧力はＳＲＶの開閉により制御され，その後減2-24圧されるため，ＳＲＶの設定圧力を超えることはない。
一方，原子炉水位は，ＳＲＶによる原子炉圧力制御及び減圧操作により冷却材を原子炉格納容器のサプレッション・チェンバのプールに放出するため低下
し，炉心上部が露出する場合には，炉心燃料がヒートアップし，燃料被覆管の温度が上昇する可能性がある。
また，原子炉格納容器は，原子炉内で崩壊熱により発生した蒸気がＳＲＶを介して徐々に流出するため，圧力及び温度が上昇する可能性がある。
以上より，炉心損傷防止に係るものとして，燃料被覆管温度，原子炉圧力，
原子炉格納容器圧力及び原子炉格納容器温度を評価指標とする。
事象中の燃料被覆管温度変化，原子炉圧力変化，原子炉格納容器圧力変化及び原子炉格納容器温度変化に影響する物理現象としては以下が挙げられる。

A)

炉心（核）
本事故シーケンスは ， ＲＣＩＣによる原子炉注水には成功するが崩壊熱の除去機能の喪失事象を想定しているため，原子炉スクラム後の長期的な燃料被覆
管温度変化，原子炉圧力変化，原子炉格納容器圧力変化及び原子炉格納容器温度変化が評価対象となる。原子炉スクラム後には核分裂連鎖反応が停止するので，β線等を出して崩壊する核種に起因する崩壊熱が上記の評価項目に影響する。
外部電源喪失後，タービン蒸気加減弁急速閉，又は原子炉水位低でスクラムする以前と，原子炉スクラム直後の短時間は，中性子による核分裂出力が主要な熱源となる。スクラム以前の期間の中性子束は，燃料温度（ドップラ反応度），減速材密度（ボイド反応度）の変化による反応度フィードバック効果の影響を受けるが，外部電源が喪失してからスクラムするまでの時間が短いため，通常運転時からの出力分布変化はほとんどない。スクラム直後の中性子束
変化は，スクラム時の制御棒反応度と制御棒速度（制御棒反応度効果）の影響を受ける。ＢＷＲプラントの炉心では，低炉心流量，高出力状態においては，核的な反応度フィードバックと熱水力特性に関連した核熱水力不安定事象（三次元効果）が発生する可能性があるが，本事故シーケンスではスクラムに成功するため，発生しない。

B)

炉心（燃料）

2-25

核分裂あるいは崩壊熱により燃料棒内で発生した熱は，燃料棒内の熱伝導及び熱伝達により冷却材へと放出される。スクラム後の燃料被覆管
温度変化は，燃料棒内温度変化に影響するペレット内発熱密度分布，燃料ペレット熱伝導，ギャップ熱伝達，燃料被覆管熱伝導，及び燃料棒表面熱伝達の影
響を受ける。燃料棒表面熱伝達は，単相壁面熱伝達と二相壁面熱伝達に加えて，炉心が露出して燃料棒表面温度が高くなった場合は，輻射熱伝達の影響を受ける。スペーサによる伝熱促進現象は，炉心露出時の燃料被覆管表面最高温度（ＰＣＴ）に影響する。再循環ポンプの一部がトリップした時に，炉心流量の急減により燃料棒の一部で温度が上昇する沸騰遷移が発生する可能性がある。水位が低下して炉心が露出した場合には，燃料棒間及びチャンネルボック
スとの輻射熱伝達（三次元効果）が生じる。露出後に代替注水設備による注水で炉心水位が回復すると，ドライアウトした燃料棒の温度が低下する。この評
価には，リウェット等の沸騰遷移に係る物理現象モデルが必要になる。
スクラムして炉心出力が低下するため，ＰＣＭＩは発生しない。炉心露出時に燃料被覆管の温度が著しく上昇した場合には，水-ジルコニウム反応が促進され，燃料棒被覆管が発熱するとともに，燃料被覆管が酸化される。燃料棒の温度が著しく上昇した場合には，燃料棒内圧の上昇，燃料被覆管の変形が発生する可能性があり，破裂が発生して燃料被覆管変形による流路閉塞が生じると，冷却挙動に影響を与える。
C)

炉心（熱流動）燃料棒から放出される熱は冷却材により除熱され，冷却材の熱流動挙動は，
燃料被覆管温度に直接的に影響する燃料棒表面での熱伝達に影響する。本事故
シーケンスでは，保有水の減少により炉心に二相水位（気液分離（水位変化））が形成され，炉心上部が露出して燃料被覆管の温度上昇が生じ，炉心の冠水状態からの露出及び再冠水過程においては，沸騰・ボイド率の変化が熱伝達に影響する。炉心が露出した場合には，露出部周囲の蒸気が過熱蒸気となり，気液熱非平衡状態が発生する。過熱蒸気の存在は，燃料棒表面熱伝達に影響する。
再循環ポンプがトリップし，炉心流量が減少すると，チャンネルバイパスと燃料集合体下部の圧力差に基づき，通常運転時とは逆に，チャンネルバイパスの冷却材がリーク孔等から燃料集合体に流入する。燃料集合体ごとの崩壊熱差によって，炉心の燃料集合体のボイド率分布や二相水位が異なる（三次元効
果）。
2-26

原子炉減圧操作を実施した場合には，下部プレナム等で減圧沸騰（フラッシング）が発生する。代替注水設備による注水は，ダウンカマ又は炉心バイパス領域への注水なので，炉心上部での対向流による落下水の抑制現象（ＣＣＦ
Ｌ）は発生しない。再循環ポンプが停止するため，下部プレナムで水が停滞し，温度成層化が発生する可能性がある。
これらの二相流動状態や水頭に基づく炉心の圧力損失は原子炉の流動挙動に影響を与える。

D)

原子炉圧力容器（逃がし安全弁含む）
再循環ポンプにより炉心へ流入した冷却材は，炉心で三次元のボイド率分布を生じ，上部プレナム部でより均一なボイド率分布となったのち，セパレータへ流入する。セパレータによって気液分離された戻り水は，給水と混合され，原子炉
圧力容器内のダウンカマに水位が形成される。
再循環ポンプがトリップし，炉心流量が減少すると，下部プレナムの流量配分が変化するものと予想されるが，下部プレナムにある多くの構造材により流量はミキシングされるので，炉心入口流量配分に与える影響は小さい（三次元効
果）。
ポンプトリップ後の短期的な冷却材流量変化はジェットポンプや再循環ポンプのコーストダウン特性や流路慣性が影響する。ポンプトリップ後の自然循環流量
はダウンカマ水頭，炉心部の圧力損失及び沸騰によるボイド率変化が影響する。
ＳＲＶを使用した原子炉の圧力制御もしくは原子炉減圧による冷却材の放出に伴い，気液分離（水位変化）・対向流となった二相流動様式が燃料被覆管温度変化と原子炉圧力変化に影響する。ＳＲＶからの冷却材放出流量は，臨界流あるいは差圧流として評価できる。ＳＲＶから放出した冷却材は，本事故シーケンスでは，代替注水設備からの注水により補われる。ＥＣＣＳ（給水系・代替注水設備含む）注水は，冷却材の保有水量の変化及び凝縮によるボイド率変化を与える主要な現象として捉えられる。
原子炉減圧操作を実施した場合には，下部プレナム等で減圧沸騰（フラッシング）が発生する。これに伴い発生したボイドにより形成された二相水位はボイド率変化に応じて変化する。また，ＭＳＩＶ閉止直後の圧力上昇時には，蒸気の凝縮が発生する。原子炉圧力容器内の構造物蓄熱量は，構造材との熱伝達として長期の原子炉圧力容器内圧力変化に影響する。
炉心が露出した場合に発生する過熱蒸気は，上部プレナム，ドライヤ，蒸気ド
2-27

ームを経由して圧力容器外へ流出するまでに，ダウンカマから発生した飽和蒸気や構造材と熱伝達してほとんど飽和温度になり，原子炉格納容器圧力変化及び原
子炉格納容器温度変化の観点で，気液熱非平衡は主要な物理現象とはならない。
ほう酸水の拡散は本シーケンスでは実施しないことから考慮不要である。

E)

原子炉格納容器原子炉内で崩壊熱により発生した蒸気（冷却材）がＳＲＶを介してサプレッション・チェンバに放出され，蒸気凝縮によりサプレッション・チェンバのプール
水温が上昇し，格納容器内雰囲気が加熱（気液界面の熱伝達）されることで圧力及び温度が上昇する。また，代替格納容器スプレイを行った場合は，格納容器内
雰囲気がスプレイにより冷却されて温度及び圧力上昇を抑制する。サプレッショ
ン・チェンバはベント管，真空破壊装置を介してドライウェルに接続しているた
め，相互に格納容器各領域間の流動の影響を受ける。
原子炉格納容器内温度上昇により，原子炉格納容器本体をはじめとする原子炉格納容器内の構造材との熱伝達及び内部熱伝導が生じる。原子炉格納容器における残留熱除去系による除熱機能が喪失しているが，格納容器ベントによる除熱，又は代替ヒートシンク等を用いた残留熱除去系によるサプレッション・プール冷却を実施することにより，格納容器内圧力及び温度の上昇を抑制する。
放射線水分解等による水素・酸素発生については，原子炉格納容器内を不活性化しており，かつ本事象では炉心損傷に至ることはないため，重要な物理現象とはならない。

2-28

2.1.4.2 ＲＨＲ機能喪失
(1)

事象の推移

崩壊熱除去機能喪失は ，原子炉の出力運転中に，運転時の異常な過渡変化又は事故（ＬＯＣＡを除く）の発生後，原子炉注水には成功するが，崩壊熱の除去に失敗する事象を想定する。具体的には，残留熱除去系が故障した場合を想定した事象とする。
この事象に対する炉心損傷防止対策としては，ＲＣＩＣ等による原子炉注水を行うとともに，格納容器スプレイによる冷却及び格納容器ベントによる除熱により，格納容器の健全性を維持し，炉心冷却を確保することができる。
本事故シーケンスグループにおける主要現象の抽出に関連する事象の推移は
以下のとおりである。
具体的な事故シナリオとして「給水流量の全喪失＋RHR機能喪失＋ＲＣＩＣ
及びＥＣＣＳ注水設備又は代替注水設備」を想定する。給水流量の全喪失後，原子炉水位は急速に低下し，原子炉水位低により原子炉はスクラムするため未臨界が確保される。また，原子炉水位低でＲＣＩＣの起動に成功し，原子炉水位は回復する。原子炉水位低又は手動操作によりＭＳＩＶを閉止すると原子炉圧力は上昇し，原子炉圧力がＳＲＶの設定値に到達すると断続的に弁から蒸気が放出され，これにより原子炉の圧力はＳＲＶ設定値近傍に維持される。
一方，原子炉内で崩壊熱により発生する蒸気がＳＲＶを介して徐々に流出するため，格納容器の圧力及び温度は上昇するが，代替格納容器スプレイによる冷却及び格納容器ベントによる除熱を行うことにより，格納容器の圧力及び温度の上昇は抑えられる。

(2)

物理現象の抽出

各物理領域において，解析を実施する上で必要な物理現象の抽出について説明する。
本事故シ－ケンスグループでは，ＲＣＩＣにより原子炉へ注水を行い炉心冷却する。原子炉隔離後，原子炉圧力はＳＲＶの開閉により制御され，その後減圧されるため，ＳＲＶの設定圧力を超えることはない。
一方，原子炉水位は，ＳＲＶによる原子炉圧力制御及び減圧操作により冷却材を原子炉格納容器のサプレッション・チェンバのプールに放出するため低下
し，炉心上部が露出する場合には，炉心燃料がヒートアップし，燃料被覆管の温度が上昇する可能性がある。
2-29

また，原子炉格納容器は，原子炉内で崩壊熱により発生した蒸気がＳＲＶを介して徐々に流出するため，圧力及び温度が上昇する可能性がある。
以上より，炉心損傷防止に係るものとして，燃料被覆管温度，原子炉圧力，
原子炉格納容器圧力及び原子炉格納容器温度を評価指標とする。
事象中の燃料被覆管温度変化，原子炉圧力変化，原子炉格納容器圧力変化及び原子炉格納容器温度変化に影響する物理現象としては以下が挙げられる。

A)

炉心（核）
本事故シーケンスは ， ＲＣＩＣによる原子炉注水には成功するが崩壊熱の除去機能の喪失事象を想定しているため，原子炉スクラム後の長期的な燃料被覆
管温度変化，原子炉圧力変化，原子炉格納容器圧力変化及び原子炉格納容器温度変化が評価対象となる。原子炉スクラム後には核分裂連鎖反応が停止するので，β線等を出して崩壊する核種に起因する崩壊熱が上記の評価項目に影響する。
給水が喪失して原子炉水位低信号でスクラムする以前と，原子炉スクラム直後の短時間は，中性子による核分裂出力が主要な熱源となる。スクラム以前の期間の中性子束は，燃料温度（ドップラ反応度），減速材密度（ボイド反応度）の変化による反応度フィードバック効果の影響を受けるが，給水が喪失してからスクラムするまでの時間が短いため，通常運転時からの出力分布変化はほとんどない。スクラム直後の中性子束変化は，スクラム時の制御棒反応度と制御棒速度（制御棒反応度効果）の影響を受ける。ＢＷＲプラントの炉心では，低炉心流量，高出力状態においては，核的な反応度フィードバックと熱水力特性に関連した核熱水力不安定事象（三次元効果）が発生する可能性があるが，本事故シーケンスではスクラムに成功するため，発生しない。

B)

炉心（燃料）
核分裂あるいは崩壊熱により燃料棒内で発生した熱は，燃料棒内の熱伝導及び熱伝達により冷却材へと放出される。スクラム後の燃料被覆管
温度変化は，燃料棒内温度変化に影響するペレット内発熱密度分布，燃料ペレット熱伝導，ギャップ熱伝達，燃料被覆管熱伝導，及び燃料棒表面熱伝達の影
響を受ける。燃料棒表面熱伝達は，単相壁面熱伝達と二相壁面熱伝達に加えて，炉心が露出して燃料棒表面温度が高くなった場合は，輻射熱伝達の影響を受ける。スペーサによる伝熱促進現象は，炉心露出時の燃料被覆管表面最高温
2-30

度（ＰＣＴ）に影響する。再循環ポンプの一部がトリップした時に，炉心流量の急減により燃料棒の一部で温度が上昇する沸騰遷移が発生する可能性がある。水位が低下して炉心が露出した場合には，燃料棒間及びチャンネルボック
スとの輻射熱伝達（三次元効果）が生じる。露出後に代替注水設備による注水で炉心水位が回復すると，ドライアウトした燃料棒の温度が低下する。この評
価には，リウェット等の沸騰遷移に係る物理現象モデルが必要になる。
スクラムして炉心出力が低下するため，ＰＣＭＩは発生しない。炉心露出時に燃料被覆管の温度が著しく上昇した場合には，水-ジルコニウム反応が促進され，燃料棒被覆管が発熱するとともに，燃料被覆管が酸化される。燃料棒の温度が著しく上昇した場合には，燃料棒内圧の上昇，燃料被覆管の変形が発生する可能性があり，破裂が発生して燃料被覆管変形による流路閉塞が生じると，冷却挙動に影響を与える。
C)

炉心（熱流動）燃料棒から放出される熱は冷却材により除熱され，冷却材の熱流動挙動は，燃料被覆管温度に直接的に影響する燃料棒表面での熱伝達に影響する。本事故シーケンスでは，保有水の減少により炉心に二相水位（気液分離（水位変化））が形成され，炉心上部が露出して燃料被覆管の温度上昇が生じ，炉心の冠水状態からの露出及び再冠水過程においては，沸騰・ボイド率の変化が熱伝達に影響する。
炉心が露出した場合には，露出部周囲の蒸気が過熱蒸気となり，気液熱非平衡状態が発生する。過熱蒸気の存在は，燃料棒表面熱伝達に影響する。
再循環ポンプがトリップし，炉心流量が減少すると，チャンネルバイパスと燃料集合体下部の圧力差に基づき，通常運転時とは逆に，チャンネルバイパスの冷却材がリーク孔等から燃料集合体に流入する。燃料集合体ごとの崩壊熱差によって，炉心の燃料集合体のボイド率分布や二相水位が異なる（三次元効果）。
原子炉減圧操作を実施した場合には，下部プレナム等で減圧沸騰（フラッシング）が発生する。代替注水設備による注水は，ダウンカマ又は炉心バイパス領域への注水なので，炉心上部での対向流による落下水の抑制現象（ＣＣＦＬ）は発生しない。再循環ポンプが停止するため，下部プレナムで水が停滞し，温度成層化が発生する可能性がある。
これらの二相流動状態や水頭に基づく炉心の圧力損失は原子炉の流動挙動に影響を与える。

2-31

D)

原子炉圧力容器（逃がし安全弁含む）
再循環ポンプにより炉心へ流入した冷却材は，炉心で三次元のボイド率分布を生じ，上部プレナム部でより均一なボイド率分布となったのち，セパレータへ流入する。セパレータによって気液分離された戻り水は，給水と混合され，原子炉
圧力容器内のダウンカマに水位が形成される。
再循環ポンプがトリップし，炉心流量が減少すると，下部プレナムの流量配分が変化するものと予想されるが，下部プレナムにある多くの構造材により流量はミキシングされるので，炉心入口流量配分に与える影響は小さい（三次元効
果）。
ポンプトリップ後の短期的な冷却材流量変化はジェットポンプや再循環ポンプのコーストダウン特性や流路慣性が影響する。ポンプトリップ後の自然循環流量
はダウンカマ水頭，炉心部の圧力損失及び沸騰によるボイド率変化が影響する。
ＳＲＶを使用した原子炉の圧力制御もしくは原子炉減圧による冷却材の放出に伴い，気液分離（水位変化）・対向流となった二相流動様式が燃料被覆管温度変化と原子炉圧力変化に影響する。ＳＲＶからの冷却材放出流量は，臨界流あるいは差圧流として評価できる。ＳＲＶから放出した冷却材は，本事故シーケンスでは，代替注水設備からの注水により補われる。ＥＣＣＳ（給水系・代替注水設備含む）注水は，冷却材の保有水量の変化及び凝縮によるボイド率変化を与える主要な現象として捉えられる。
原子炉減圧操作を実施した場合には，下部プレナム等で減圧沸騰（フラッシング）が発生する。これに伴い発生したボイドにより形成された二相水位はボイド率変化に応じて変化する。また，ＭＳＩＶ閉止直後の圧力上昇時には，蒸気の凝縮が発生する。原子炉圧力容器内の構造物蓄熱量は，構造材との熱伝達として長期の原子炉圧力容器内圧力変化に影響する。
炉心が露出した場合に発生する過熱蒸気は，上部プレナム，ドライヤ，蒸気ドームを経由して圧力容器外へ流出するまでに，ダウンカマから発生した飽和蒸気や構造材と熱伝達してほとんど飽和温度になり，原子炉格納容器圧力変化及び原
子炉格納容器温度変化の観点で，気液熱非平衡は主要な物理現象とはならない。
ほう酸水の拡散は本シーケンスでは実施しないことから考慮不要である。

E)

原子炉格納容器原子炉内で崩壊熱により発生した蒸気（冷却材）がＳＲＶを介してサプレッション・チェンバに放出され，蒸気凝縮によりサプレッション・チェンバのプール
2-32

水温が上昇し，格納容器内雰囲気が加熱（気液界面の熱伝達）されることで圧力及び温度が上昇する。また，代替格納容器スプレイを行った場合は，格納容器内
雰囲気がスプレイにより冷却されて温度及び圧力上昇を抑制する。サプレッショ
ン・チェンバはベント管，真空破壊装置を介してドライウェルに接続しているた
め，相互に格納容器各領域間の流動の影響を受ける。
原子炉格納容器内温度上昇により，原子炉格納容器本体をはじめとする原子炉格納容器内の構造材との熱伝達及び内部熱伝導が生じる。原子炉格納容器における残留熱除去系による除熱機能が喪失しているが，格納容器ベントを実施することにより，格納容器内圧力及び温度の上昇を抑制する。
放射線水分解等による水素・酸素発生については，原子炉格納容器内を不活性化しており，かつ本事象では炉心損傷に至ることはないため，重要な物理現象とはならない。また，サプレッション・プール冷却は実施しないことから考慮不要
である。

2-33

2.1.5 原子炉停止機能喪失(1) 事象の推移
原子炉停止機能喪失は，原子炉の出力運転中に，運転時の異常な過渡変化の発生後，原子炉停止機能が喪失することを想定した事象とする。
この事象に対する炉心損傷防止対策としては，代替制御棒挿入機能による制御棒挿入又はほう酸水注入系によるほう酸水の注入，並びに代替原子炉冷却材
再循環ポンプ・トリップ機能による再循環ポンプトリップが挙げられる。ただし，本事故シーケンスグループでは代替制御棒挿入機能は保守的に作動しないものとしている。また，残留熱除去系による除熱により，原子炉格納容器の健全性を維持し，炉心冷却機能を確保することができる。
本事故シーケンスグループにおける主要現象の抽出に関連する事象の推移は
以下のとおりである。
具体的な事故シナリオとしては「ＭＳＩＶの誤閉止＋原子炉スクラム失敗」を想定する。ＭＳＩＶの誤閉止による原子炉スクラムに失敗するため臨界状態が維持される。ＭＳＩＶが閉止すると原子炉圧力は上昇し，代替原子炉冷却材
再循環ポンプ・トリップ機能が作動して再循環ポンプがトリップするため炉心流量が減少する。これにより原子炉出力は低めに抑制される。
原子炉圧力がＳＲＶの設定値に到達すると断続的に弁から蒸気（冷却材）が放出され，原子炉圧力の上昇は抑制される。原子炉で発生した蒸気（冷却材）
は原子炉格納容器内のサプレッション・チェンバへ放出されるため，原子炉格
納容器温度及び原子炉格納容器圧力が上昇する。
ＭＳＩＶの閉止により，タービン駆動給水ポンプが停止するが，モータ駆動
給水ポンプの自動起動を考慮する。また，ＭＳＩＶの閉止により，給水加熱器
への抽気蒸気が無くなるため，給水温度は低下し，炉心入口サブクーリングが大きくなることから原子炉出力は次第に上昇する。原子炉出力の上昇により，燃料被覆管温度は上昇する。
一方，制御棒が挿入されないことから，原子炉を未臨界にするために，ほう酸水注入系を手動操作にて起動することにより，ほう酸水が徐々に注入され，負の反応度が印加されると，原子炉出力は次第に低下する。
原子炉格納容器のプール水温上昇率は原子炉出力の低下とともに緩やかとなり，残留熱除去系起動によるサプレッション・プール冷却効果と相まって，事象は収束する。

2-34

(2) 物理現象の抽出
各物理領域において，解析を実施する上で必要な物理現象の抽出について説明する。
本事故シーケンスグループでは，原子炉スクラムに失敗しているため，ＭＳ
ＩＶ閉止後は，原子炉出力及び原子炉圧力が上昇する。原子炉出力の上昇は，燃料被覆管表面を沸騰遷移状態に導くことによる燃料被覆管温度の上昇を生じさせる可能性がある。また，原子炉圧力は，原子炉がスクラムしていないため，発生する大量の蒸気により上昇する可能性がある。
原子炉格納容器内は，原子炉内で発生した蒸気がＳＲＶを介してサプレッション・チェンバに放出されるため，原子炉格納容器温度及び原子炉格納容器圧
力が上昇する可能性がある。
以上より，炉心損傷防止に係るものとして，燃料被覆管温度，原子炉圧力，
原子炉格納容器圧力及び温度を評価指標とする。
事象中の燃料被覆管温度変化，原子炉圧力変化，原子炉格納容器圧力変化及び温度変化に影響する物理現象としては以下が挙げられる。

A)

炉心（核）
本事故シーケンスでは原子炉スクラムを考慮しないため，核分裂出力に関連する熱源として，核分裂による即発熱，核分裂生成物の崩壊熱及び減速材での直接発熱を長時間に亘って考える必要がある。ほう酸水注入系起動により原子炉が停止するまでの期間においては，ボイド反応度（減速材密度反応度），ドップラ反応度，減速材温度反応度，ボロン反応度などの反応度フィードバック
効果が出力分布変化や遅発中性子寿命や中性子寿命と関連しあって原子炉出力に影響する。また，本事故シーケンスでは制御棒反応度や制御棒速度のような制御棒反応度効果を考慮しないため，事象進展において高出力で低炉心流量状態となった場合に核的な反応度フィードバックと熱水力特性に関連した核熱水
力不安定事象（三次元効果）が発生する可能性がある。

B)

炉心（燃料）
前項の核分裂により燃料棒内で発生した熱は，燃料棒内ペレットの熱伝導，燃料と燃料被覆管間のギャップ熱伝達，燃料被覆管内の熱伝導，燃料棒表面からの熱伝達により冷却材へと放出される。このうち，燃料棒表面熱伝達には冷却材の状態によって単相壁面熱伝達，二相壁面熱伝達の二つの状態が存在し，

2-35

原子炉出力の上昇によって燃料棒がドライアウトした場合にはリウェット現象が生じる。本事故シーケンスでは炉心の露出が生じないことから，輻射熱伝達の三次元効果は重要な物理現象とはならない。この評価には，リウェット等の沸騰遷移に係る物理現象モデルが必要になる。これらの物理現象によって燃料棒内温度変化が生じるが燃料温度はドップラ反応度フィードバック効果に影響を与えるため，この観点からも考慮が必要である。また，燃料被覆管温度が非常に高くなった場合には，水－ジルコニウム反応による燃料被覆管酸化が生じ，さらに燃料棒内圧の上昇が大きい場合は燃料被覆管変形が生じることが考えられる。

C)

炉心（熱流動）燃料棒から放出される熱は冷却材により除熱されるため，冷却材の熱流動挙

動は，燃料被覆管温度に直接的に影響する。本事故シーケンスでは，炉心における沸騰・ボイド率の変化は，ＭＳＩＶ閉鎖による圧力波の伝播，炉心以外での温度成層化，チャンネル－バイパス間冷却材温度差，炉心内二相水位有無により影響される。また，炉心内の圧力損失は炉心流量の流動挙動に影響を与える。原子炉水位が低下して炉心部に二相水位が生じると気液分離（水位変化）・対向流が生じて炉心の一部で過熱蒸気が発生し，気液熱非平衡が生じる。
再循環ポンプトリップにより強制循環力が小さくなる場合には炉心入口流量配分が変わり得る（三次元効果）。本事故シーケンスでは，事象進展において高出力で低炉心流量状態となった場合に核的な反応度フィードバックと熱水力特性に関連した核熱水力不安定事象（三次元効果）が発生する可能性がある。

D)

原子炉圧力容器（逃がし安全弁含む）
前項までに挙げた主要な炉心領域の現象に対する境界条件は，冷却材の流動挙動の結果として与えられる。再循環ポンプのコーストダウン特性と流路慣性はトリップ時の冷却材流量変化に，炉心部の圧力損失は自然循環に移行した際の自然循環流量に影響する。ＭＳＩＶ閉鎖による原子炉圧力上昇時の圧力波の伝播及び原子炉出力上昇によるボイド率分布の変化や前述の冷却材流量変化は，
シュラウド外の沸騰・凝縮・ボイド率変化に影響する。原子炉水位の低下はセ
パレータのキャリーアンダー増加を生じさせ，ダウンカマ部における気液分離（水位変化）・対向流の発生に影響する。
ほう酸水注入によるほう酸水の拡散は反応度フィードバック効果に影響する。

2-36

原子炉圧力上昇によりＳＲＶが作動してＳＲＶの流量特性に応じて冷却材を臨界流状態で放出して原子炉圧力上昇を抑制するが，この冷却材放出は原子炉内での冷却材の保有水量に影響する。なお，冷却材の流動挙動に与える要因は，炉心以外領域と炉心内領域におけるマスバランス（圧力バランス）であるため，炉心以外での領域内で二相水位，二相流動，気液分離（水位変化）・対向流，
気液熱非平衡が原子炉出力に影響することはない。なお，核分裂により継続して熱を発生している本事故シーケンスでは原子炉圧力容器等の構造材との熱伝達による放熱は相対的に小さいため無視できる。
ＳＲＶから放出された冷却材は，ＥＣＣＳ（給水系・代替注水設備含む）からの注水により補われる。ＥＣＣＳ（給水系・代替注水設備含む）からの注水は，注水系統の流量特性や温度特性により保有水量の変化や炉心入口サブクー
ルの変化に影響する。原子炉のエネルギバランスは，主として前述の原子炉出力と冷却材の出入りに伴う変化により定まる。
再循環ポンプトリップにより，炉心流量が減少すると，下部プレナムの流量配分に影響する（三次元効果）。

E)

原子炉格納容器原子炉内で発生した蒸気（冷却材）がＳＲＶを介してサプレッション・チェ

ンバに放出され，圧力及び水温が上昇する。
サプレッション・チェンバのプール水温度が上昇するが，残留熱除去系によるサプレッション・プール冷却による除熱を行うことにより圧力及び温度の上昇を抑制する。本事故シーケンスでは，サプレッション・チェンバへ放出された蒸気は，サプレッション・チェンバプール水で凝縮してプール水温度が上昇する。放出された蒸気の，格納容器各領域間の流動や，気液界面の熱伝達による雰囲気温度／圧力への影響がドライウェルやウェットウェル雰囲気温度／圧
力変化へ影響することが考えられる。
なお，構造材との熱伝達及び内部熱伝導については，熱伝導による放熱を考慮しないことで圧力や温度上昇を厳しく評価することになるために無視することが可能である。なお，スプレイ冷却や格納容器ベントは同様に結果を厳しく評価するためにその実施を仮定しない。また，本事故シーケンスでは注水機能が維持されるため炉心の冠水維持されていることから，放射線分解等による水素・酸素の発生は重要な物理現象とはならない。

2-37

2.1.6(1)

ＬＯＣＡ時注水機能喪失
事象の推移

Ｌ Ｏ Ｃ Ａ 時 注 水 機 能 喪 失 は ，原子炉の出力運転中に，原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管の大規模な破断（大破断ＬＯＣＡ）あるいは中小規
模の破断（中小破断ＬＯＣＡ）の発 生 後 ，高圧注水機能，低圧注水機能の喪失を想定した事象とする。
国内外の先進的な対策を踏まえて代替注水設備が計画されているが，大破断
ＬＯＣＡの場合事象進展が速く，対策の有効性を示すことは困難と考えられる。
このため，対策に有効性があると想定される範囲としては，中小破断ＬＯＣＡの発生後，高圧注水機能及び低圧注水機能が喪失し，かつ，自動減圧系が喪失
して，炉心損傷に至る事象を想定する。
この事象に対する炉心損傷防止対策としては，代替注水設備等による炉心冷却機能の確保が挙げられる。高圧代替注水設備の場合には，高圧状態の原子炉へ冷却材を注水することにより炉心冷却を確保することができ，低圧代替注水設備の場合には，手動操作により原子炉を減圧し，減圧後に低圧代替注水系により炉心冷却を確保することができる。
本事故シーケンスグループにおける主要現象の抽出に関連する事象の推移は
以下のとおりである。
具体的な事故シナリオとして「中小破断ＬＯＣＡ＋ＥＣＣＳ（高圧注水系，
低圧注水系及び自動減圧系）起動失敗」を想定する。中小破断ＬＯＣＡ発生後，外部電源喪失となり，炉心流量急減又は，原子炉水位低により原子炉はスクラムするため未臨界が確保される。破断口からの冷却材の流出及び外部電源喪失に伴う給水流量の全喪失により，原子炉水位が急速に低下し，原子炉水位低でＲＣＩＣ及びＥＣＣＳ（高圧注水系及び低圧注水系）の起動に失敗する。原子
炉水位低でＭＳＩＶが閉止すると原子炉圧力は上昇し，原子炉圧力がＳＲＶの設定値に到達すると断続的に弁から蒸気が放出され，これにより原子炉の圧力はＳＲＶ設定値近傍に維持される。一方，原子炉注水機能喪失の状況下では原
子炉内保有水が減少し続け，いずれは炉心露出により燃料被覆管温度が上昇し，炉心損傷に至る。
炉心損傷を防止するために，高圧代替注水設備の場合には，高圧代替注水設
備による高圧状態の原子炉への注水を開始する。ＳＲＶからの冷却材の流出により原子炉水位は低下するが，高圧代替注水設備による原子炉注水開始により，
原子炉水位は回復し，事象は収束する。低圧代替注水設備の場合には手動操作によりＳＲＶを開き，原子炉を急速減圧し，原子炉の減圧後に低圧代替注水系
2-38

による原子炉注水を開始する。原子炉の急速減圧を開始すると，冷却材の流出により原子炉水位は低下するが，低圧代替注水系による注水が開始すると原子炉内保有水量及び原子炉水位が回復し，炉心は再冠水することにより事象は収束する。
一方，原子炉内で崩壊熱により発生する蒸気がＳＲＶを介して徐々に流出し，また，高温の冷却材が破断口から流出するため，原子炉格納容器の圧力及び温度は上昇するが，代替格納容器スプレイによる冷却及び格納容器ベントによる除熱を行うことにより，圧力及び温度の上昇は抑えられる。

(2)

物理現象の抽出

各物理領域において，解析を実施する上で必要な物理現象の抽出について説明する。
本事故シ－ケンスグループでは，給水も含めた原子炉への注水機能の喪失事象を想定しているため，原子炉を隔離し，注水設備が高圧代替注水設備の場合には高圧状態の原子炉への注水，低圧代替注水設備の場合には原子炉減圧操作
後に原子炉へ注水を行い炉心冷却する。原子炉隔離後，原子炉圧力はＳＲＶの開閉により制御され，その後減圧されるため，ＳＲＶの設定圧力を超えることはない。
一方，原子炉水位は，破断口からの冷却材の流出，ＳＲＶによる原子炉圧力制御及び低圧代替注水設備の場合に必要な減圧操作により低下し，炉心上部が露出する場合には，燃料はヒートアップし，燃料被覆管の温度が上昇する可能性がある。
また，原子炉格納容器は，破断口からの高温の冷却材の流出及び原子炉内で崩壊熱により発生した蒸気がＳＲＶを介して徐々に流出するため，圧力及び温度が上昇する可能性がある。
以上より，炉心損傷防止に係るものとして，燃料被覆管温度，原子炉圧力，
原子炉格納容器圧力及び原子炉格納容器温度を評価指標とする。
事象中の燃料被覆管温度変化，原子炉圧力変化，原子炉格納容器圧力変化及び原子炉格納容器温度変化に影響する物理現象としては以下が挙げられる。

A)

炉心（核）
本事故シーケンスは ， 給水を含めた原子炉への注水機能の喪失事象を想定し2-39ているため，原子炉スクラム後の長期的な燃料被覆管温度変化，原子炉圧力変化，原子炉格納容器圧力変化及び原子炉格納容器温度変化が評価対象となる。
原子炉スクラム後には核分裂連鎖反応が停止するので，β線等を出して崩壊する核種に起因する崩壊熱が上記の評価項目に影響する。
中小破断ＬＯＣＡの発生後，外部電源喪失となり，炉心流量急減又は，原子炉水位低信号でスクラムする以前と，原子炉スクラム直後の短時間は，中性子による核分裂出力が主要な熱源となる。スクラム以前の期間の中性子束は，燃料温度（ドップラ反応度），減速材密度（ボイド反応度）の変化による反応度
フィードバック効果の影響を受けるが，中小破断ＬＯＣＡが発生してからスク
ラムするまでの時間が短いため，通常運転時からの出力分布変化はほとんどない。スクラム直後の中性子束変化は，スクラム時の制御棒反応度と制御棒速度（制御棒反応度効果）の影響を受ける。ＢＷＲプラントの炉心では，低炉心流量，高出力状態においては，核的な反応度フィードバックと熱水力特性に関連した核熱水力不安定事象（三次元効果）が発生する可能性があるが，本事故シーケンスではスクラムに成功するため，発生しない。

B)

炉心（燃料）
核分裂あるいは崩壊熱により燃料棒内で発生した熱は，燃料棒内の熱伝導及び熱伝達により冷却材へと放出される。スクラム後の燃料被覆管
温度変化は，燃料棒内温度変化に影響するペレット内発熱密度分布，燃料ペレット熱伝導，ギャップ熱伝達，燃料被覆管熱伝導，及び燃料棒表面熱伝達の影
響を受ける。燃料棒表面熱伝達は，単相壁面熱伝達と二相壁面熱伝達に加えて，炉心が露出して燃料棒表面温度が高くなった場合は，輻射熱伝達の影響を受ける。スペーサによる伝熱促進現象は，炉心露出時の燃料被覆管表面最高温度（ＰＣＴ）に影響する。再循環ポンプの一部がトリップした時に，炉心流量の急減により燃料棒の一部で温度が上昇する沸騰遷移が発生する可能性がある。水位が低下して炉心が露出した場合には，燃料棒間及びチャンネルボック
スとの輻射熱伝達（三次元効果）が生じる。露出後に代替注水設備による注水で炉心水位が回復すると，ドライアウトした燃料棒の温度が低下する。この評
価には，リウェット等の沸騰遷移に係る物理現象モデルが必要になる。
スクラムして炉心出力が低下するため，ＰＣＭＩは発生しない。炉心露出時に燃料被覆管の温度が著しく上昇した場合には，水-ジルコニウム反応が促進され，燃料棒被覆管が発熱するとともに，燃料被覆管が酸化される。燃料棒の2-40

温度が著しく上昇した場合には，燃料棒内圧の上昇，燃料被覆管の変形が発生する可能性があり，破裂が発生して燃料被覆管変形による流路閉塞が生じると，冷却挙動に影響を与える。
C)

炉心（熱流動）燃料棒から放出される熱は冷却材により除熱され，冷却材の熱流動挙動は，燃料被覆管温度に直接的に影響する燃料棒表面での熱伝達に影響する。本事故シーケンスでは，保有水の減少により炉心に二相水位（気液分離（水位変化））が形成され，炉心上部が露出して燃料被覆管の温度上昇が生じ，炉心の冠水状態からの露出及び再冠水過程においては，沸騰・ボイド率の変化が熱伝達に影響する。
炉心が露出した場合には，露出部周囲の蒸気が過熱蒸気となり，気液熱非平衡状態が発生する。過熱蒸気の存在は，燃料棒表面熱伝達に影響する。
再循環ポンプがトリップし，炉心流量が減少すると，チャンネルバイパスと燃料集合体下部の圧力差に基づき，通常運転時とは逆に，チャンネルバイパスの冷却材がリーク孔等から燃料集合体に流入する。燃料集合体ごとの崩壊熱差によって，炉心の燃料集合体のボイド率分布や二相水位が異なる（三次元効果）。
原子炉減圧操作を実施した場合には，下部プレナム等で減圧沸騰（フラッシング）が発生する。代替注水設備による注水は，ダウンカマ又は炉心バイパス領域への注水なので，炉心上部での対向流による落下水の抑制現象（ＣＣＦＬ）は発生しない。再循環ポンプが停止するため，下部プレナムで水が停滞し，温度成層化が発生する可能性がある。
これらの二相流動状態や水頭に基づく炉心の圧力損失は原子炉の流動挙動に影響を与える。

D)

原子炉圧力容器（逃がし安全弁含む）
再循環ポンプにより炉心へ流入した冷却材は，炉心で三次元のボイド率分布を生じ，上部プレナム部でより均一なボイド率分布となったのち，セパレータへ流入する。セパレータによって気液分離された戻り水は，給水と混合され，原子炉
圧力容器内のダウンカマに水位が形成される。
再循環ポンプがトリップし，炉心流量が減少すると，下部プレナムの流量配分が変化するものと予想されるが，下部プレナムにある多くの構造材により流量はミキシングされるので，炉心入口流量配分に与える影響は小さい（三次元効
果）。

2-41

ポンプトリップ後の短期的な冷却材流量変化はジェットポンプや再循環ポンプのコーストダウン特性や流路慣性が影響する。ポンプトリップ後の自然循環流量
はダウンカマ水頭，炉心部の圧力損失及び沸騰によるボイド率変化が影響する。
ＳＲＶを使用した原子炉の圧力制御もしくは原子炉減圧による冷却材の放出に伴い，気液分離（水位変化）・対向流となった二相流動様式が燃料被覆管温度変化と原子炉圧力変化に影響する。ＳＲＶ及び破断口からの冷却材放出流量は，臨界流あるいは差圧流として評価できる。ＳＲＶ及び破断口から放出した冷却材は，本事故シーケンスでは，代替注水設備からの注水により補われる。ＥＣＣＳ（給水系・代替注水設備含む）注水は，冷却材の保有水量の変化及び凝縮によるボイド率変化を与える主要な現象として捉えられる。
原子炉減圧操作を実施した場合には，下部プレナム等で減圧沸騰（フラッシング）が発生する。これに伴い発生したボイドにより形成された二相水位はボイド率変化に応じて変化する。また，ＭＳＩＶ閉止直後の圧力上昇時には，蒸気の凝縮が発生する。原子炉圧力容器内の構造物蓄熱量は，構造材との熱伝達として長期の原子炉圧力容器内圧力変化に影響する。
炉心が露出した場合に発生する過熱蒸気は，上部プレナム，ドライヤ，蒸気ドームを経由して圧力容器外へ流出するまでに，ダウンカマから発生した飽和蒸気や構造材と熱伝達してほとんど飽和温度になり，原子炉格納容器圧力変化及び原
子炉格納容器温度変化の観点で，気液熱非平衡は主要な物理現象とはならない。
ほう酸水の拡散は本シーケンスでは実施しないことから考慮不要である。

E)

原子炉格納容器原子炉内で崩壊熱により発生した蒸気（冷却材）がＳＲＶを介してサプレッション・チェンバに放出され，蒸気凝縮によりサプレッション・チェンバのプール
水温が上昇し，格納容器内雰囲気が加熱（気液界面の熱伝達）されることで圧力及び温度が上昇する。また，代替格納容器スプレイを行った場合は，格納容器内
雰囲気がスプレイにより冷却されて温度及び圧力上昇を抑制する。サプレッショ
ン・チェンバはベント管，真空破壊装置を介してドライウェルに接続しているた
め，相互に格納容器各領域間の流動の影響を受ける。
原子炉格納容器内温度上昇により，原子炉格納容器本体をはじめとする原子炉格納容器内の構造材との熱伝達及び内部熱伝導が生じる。原子炉格納容器における残留熱除去系による除熱機能が喪失しているが，格納容器ベントを実施することにより，格納容器内圧力及び温度の上昇を抑制する。

2-42

放射線水分解等による水素・酸素発生については，原子炉格納容器内を不活性化しており，かつ本事象では炉心損傷に至ることはないため，重要な物理現象とはならない。また，サプレッション・プール冷却は実施しないことから考慮不要
である。

2-43

2.1.7(1)

格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）
事象の推移

格 納 容 器 バ イ パ ス （ イ ン タ ー フ ェ イ ス シ ス テ ム Ｌ Ｏ Ｃ Ａ ） は ，原子炉の出力運転中に，原子炉冷却材圧力バウンダリと接続された系統で，高圧設計部分と低圧設計部分のインターフェイスとなる配管のうち，隔離弁の故障等により低圧設計部分が過圧され破断することを想定した事象とする。
この事象に対する炉心損傷防止対策としては，ＥＣＣＳ（給水系・代替注水設備を含む）による炉心冷却機能の確保が挙げられる。また，インターフェイ
スシステムＬＯＣＡ発生箇所の隔離により冷却材の流出を停止することが可能である。
本事故シーケンスグループにおける主要現象の抽出に関連する事象の推移は
以下のとおりである。
具体的な事故シナリオとして，「高圧炉心注水系の吸込配管（ＡＢＷＲ）」，「低圧注水系の注水配管（ＢＷＲ）」等の破断を想定する。配管破断発生後，炉心流量急減，又は，原子炉水位低により原子炉はスクラムするため未臨界が確保される。破断口から冷却材が流出するため原子炉内保有水が減少し続け，
いずれは炉心露出により燃料被覆管温度が上昇し，炉心損傷に至る。
炉心損傷を防止するために，ＲＣＩＣ及びＥＣＣＳにより炉心を冷却することによって炉心の著しい損傷の防止を図り，また，インターフェイスシステム
ＬＯＣＡの発生箇所を隔離することによって，格納容器外への原子炉冷却材の流出の防止を図ることにより事象は収束する。

(2)

物理現象の抽出

各物理領域において，解析を実施する上で必要な物理現象の抽出につき説明する。
本事故シ－ケンスグループでは，原子炉が隔離された場合，原子炉圧力はＳ
ＲＶの開閉により維持されるため，ＳＲＶの設定圧力を超えることはない。
一方，原子炉水位は，破断口からの冷却材の流出及びＳＲＶの開閉により低下し，炉心上部が露出する場合には，燃料がヒートアップし，燃料被覆管の温度が上昇する可能性がある。
以上より，炉心損傷防止に係るものとして，燃料被覆管温度及び原子炉圧力を評価指標とする。

2-44

事象中の燃料被覆管温度変化及び原子炉圧力変化に影響する物理現象としては以下が挙げられる。
A)

炉心（核）
本事故シーケンスは ， 原 子 炉 格 納 容 器 外 側 で の 配 管 等 の 破 断 事象を想定しているため，原子炉スクラム後の長期的な燃料被覆管温度変化，原子炉
圧力変化が評価対象となる。原子炉スクラム後には核分裂連鎖反応が停止する
ので，β線等を出して崩壊する核種に起因する崩壊熱が上記の評価項目に影響する。
配管等 の 破断発生後，炉心流量急減，又は，原子炉水位低信号でスクラムする以前と，原子炉スクラム直後の短時間は，中性子による核分裂出力が主要な熱源となる。スクラム以前の期間の中性子束は，燃料温度（ドップラ反応度），減速材密度（ボイド反応度）の変化による反応度フィードバック効果の影響を受けるが，配管等の破断が発生してからスクラムするまでの時間が短いため，通常運転時からの出力分布変化はほとんどない。スクラム直後の中性子束変化は，スクラム時の制御棒反応度と制御棒速度（制御棒反応度効果）の影
響を受ける。ＢＷＲプラントの炉心では，低炉心流量，高出力状態においては，核的な反応度フィードバックと熱水力特性に関連した核熱水力不安定事象（三次元効果）が発生する可能性があるが，本事故シーケンスではスクラムに成功するため，発生しない。

B)

炉心（燃料）
核分裂あるいは崩壊熱により燃料棒内で発生した熱は，燃料棒内の熱伝導及び熱伝達により冷却材へと放出される。スクラム後の燃料被覆管
温度変化は，燃料棒内温度変化に影響するペレット内発熱密度分布，燃料ペレット熱伝導，ギャップ熱伝達，燃料被覆管熱伝導，及び燃料棒表面熱伝達の影
響を受ける。燃料棒表面熱伝達は，単相壁面熱伝達と二相壁面熱伝達に加えて，炉心が露出して燃料棒表面温度が高くなった場合は，輻射熱伝達の影響を受ける。スペーサによる伝熱促進現象は，炉心露出時の燃料被覆管表面最高温度（ＰＣＴ）に影響する。再循環ポンプの一部がトリップした時に，炉心流量の急減により燃料棒の一部で温度が上昇する沸騰遷移が発生する可能性がある。水位が低下して炉心が露出した場合には，燃料棒間及びチャンネルボック
スとの輻射熱伝達（三次元効果）が生じる。露出後にＲＣＩＣ及びＥＣＣＳによる注水で炉心水位が回復すると，ドライアウトした燃料棒の温度が低下す
2-45

る。この評価には，リウェット等の沸騰遷移に係る物理現象モデルが必要になる。
スクラムして炉心出力が低下するため，ＰＣＭＩは発生しない。炉心露出時に燃料被覆管の温度が著しく上昇した場合には，水-ジルコニウム反応が促進され，燃料棒被覆管が発熱するとともに，燃料被覆管が酸化される。燃料棒の温度が著しく上昇した場合には，燃料棒内圧の上昇，燃料被覆管の変形が発生する可能性があり，破裂が発生して燃料被覆管変形による流路閉塞が生じると，冷却挙動に影響を与える。
C)

炉心（熱流動）燃料棒から放出される熱は冷却材により除熱され，冷却材の熱流動挙動は，燃料被覆管温度に直接的に影響する燃料棒表面での熱伝達に影響する。本事故シーケンスでは，保有水の減少により炉心に二相水位（気液分離（水位変化））が形成され，炉心上部が露出して燃料被覆管の温度上昇が生じ，炉心の冠水状態からの露出及び再冠水過程においては，沸騰・ボイド率の変化が熱伝達に影響する。
炉心が露出した場合には，露出部周囲の蒸気が過熱蒸気となり，気液熱非平衡状態が発生する。過熱蒸気の存在は，燃料棒表面熱伝達に影響する。
再循環ポンプがトリップし，炉心流量が減少すると，チャンネルバイパスと燃料集合体下部の圧力差に基づき，通常運転時とは逆に，チャンネルバイパスの冷却材がリーク孔等から燃料集合体に流入する。燃料集合体ごとの崩壊熱差によって，炉心の燃料集合体のボイド率分布や二相水位が異なる（三次元効果）。
原子炉減圧操作を実施した場合には，下部プレナム等で減圧沸騰（フラッシング）が発生する。ＲＣＩＣ及びＥＣＣＳによる注水は，ダウンカマ又は炉心バイパス領域への注水なので，炉心上部での対向流による落下水の抑制現象（ＣＣＦ
Ｌ）は発生しない。再循環ポンプが停止するため，下部プレナムで水が停滞し，温度成層化が発生する可能性がある。
これらの二相流動状態や水頭に基づく炉心の圧力損失は原子炉の流動挙動に影響を与える。
D)

原子炉圧力容器（逃がし安全弁含む）

再循環ポンプにより炉心へ流入した冷却材は，炉心で三次元のボイド率分布を生じ，上部プレナム部でより均一なボイド率分布となったのち，セパレータへ流入する。セパレータによって気液分離された戻り水は，給水と混合され，原子炉
圧力容器内のダウンカマに水位が形成される。
2-46

再循環ポンプがトリップし，炉心流量が減少すると，下部プレナムの流量配分が変化するものと予想されるが，下部プレナムにある多くの構造材により流量はミキシングされるので，炉心入口流量配分に与える影響は小さい（三次元効
果）。
ポンプトリップ後の短期的な冷却材流量変化はジェットポンプや再循環ポンプのコーストダウン特性や流路慣性が影響する。ポンプトリップ後の自然循環流量
はダウンカマ水頭，炉心部の圧力損失及び沸騰によるボイド率変化が影響する。
ＳＲＶを使用した原子炉の圧力制御もしくは原子炉減圧による冷却材の放出に伴い，気液分離（水位変化）・対向流となった二相流動様式が燃料被覆管温度変化と原子炉圧力変化に影響する。ＳＲＶ及び破断口からの冷却材放出流量は，臨界流あるいは差圧流として評価できる。ＳＲＶ及び破断口から放出した冷却材は，本事故シーケンスでは，ＲＣＩＣ及びＥＣＣＳからの注水により補われる。
ＥＣＣＳ（給水系・代替注水設備含む）注水は，冷却材の保有水量の変化及び凝縮によるボイド率変化を与える主要な現象として捉えられる。
原子炉減圧操作を実施した場合には，下部プレナム等で減圧沸騰（フラッシング）が発生する。これに伴い発生したボイドにより形成された二相水位はボイド率変化に応じて変化する。また，ＭＳＩＶ閉止直後の圧力上昇時には，蒸気の凝縮が発生する。原子炉圧力容器内の構造物蓄熱量は，構造材との熱伝達として長期の原子炉圧力容器内圧力変化に影響する。
炉心が露出した場合に発生する過熱蒸気は，上部プレナム，ドライヤ，蒸気ドームを経由して圧力容器外へ流出するまでに，ダウンカマから発生した飽和蒸気や構造材と熱伝達してほとんど飽和温度になり，原子炉格納容器圧力変化及び原
子炉格納容器温度変化の観点で，気液熱非平衡は主要な物理現象とはならない。
ほう酸水の拡散は本シーケンスでは実施しないことから考慮不要である。

E)

原子炉格納容器本事故シーケンスグループは，格納容器バイパス事象であり原子炉格納容器内

挙動が，燃料被覆管温度へ影響を与えることはないことから，主要な物理現象は抽出しない。

2-47

表2-1 抽出された物理現象一覧（炉心損傷防止）（1/3）
評価事象

高圧・低圧注水 高圧注水・減圧 全交流動力電 崩壊熱除去機能 原子炉停止機能 ＬＯＣＡ時注水 格納容器バイパス（インターフェイ
喪失
喪失
機能喪失
機能喪失
機能喪失
源喪失
スシステムＬＯＣ
Ａ）

分類
物理現象

評 燃料被覆管温度
価 原子炉圧力指 原子炉格納容器標
圧力及び温度

燃料被覆管温度

燃料被覆管温度

燃料被覆管温度

燃料被覆管温度

燃料被覆管温度

燃料被覆管温度

原子炉圧力

原子炉圧力

原子炉圧力

原子炉圧力

原子炉圧力

原子炉圧力

原子炉格納容器

原子炉格納容器 原子炉格納容器

圧力及び温度圧力及び温度原 子 炉 格 納 容 器 原子炉格納容器
圧力及び温度圧力及び温度圧力及び温度

炉心（核）
炉心（燃料）2-48

炉心（熱流動）

〇

〇

〇
〇
〇
〇
－

〇
〇
〇
－
〇
〇

〇
〇
〇
〇
－

〇
〇
〇
〇
－

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

燃料被覆管酸化

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

燃料被覆管変形

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

三次元効果

〇

〇

〇

〇

－

〇

〇

〇
〇

核分裂出力

〇

〇

〇

〇

出力分布変化
反応度フィードバック効果
制御棒反応度効果
崩壊熱
三次元効果

〇
〇
〇
〇
－

〇
〇
〇
〇
－

〇
〇
〇
〇
－

燃料棒内温度変化〇〇

燃料棒表面熱伝達〇

沸騰遷移

沸騰・ボイド率変化

〇

〇

〇

〇

気液分離（水位変化）
・対向流
気液熱非平衡
圧力損失

〇
〇
〇

〇
〇
〇

〇
〇
〇

〇
〇
〇

三次元効果

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇

〇
〇
〇

〇
〇
〇

〇

〇

〇

〇：解析を実施する上で必要な物理現象，－：物理現象自体が生じない又は解析を実施する上で必ずしも必要ではない物理現象

表2-1 抽出された物理現象一覧（炉心損傷防止）（2/3）
評価事象

高圧・低圧注 高圧注水・減
水機能喪失
圧機能喪失

分類

評 燃料被覆管温度
価 原子炉圧力指 原子炉格納容器標
圧力及び温度

全交流動力電
源喪失

崩壊熱除去機
能喪失

原子炉停止機 ＬＯＣＡ時注
能喪失
水機能喪失

格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣ
Ａ）

燃料被覆管温度

燃料被覆管温度

燃料被覆管温度

燃料被覆管温度

燃料被覆管温度

燃料被覆管温度

原子炉圧力

原子炉圧力

原子炉圧力

原子炉圧力

原子炉圧力

原子炉圧力

原子炉格納容器

原子炉格納容器 原子炉格納容器

圧力及び温度圧力及び温度原 子 炉 格 納 容 器 原子炉格納容器
圧力及び温度圧力及び温度圧力及び温度物理現象（逃がし安全弁含む）

原子炉圧力容器2-49

冷却材流量変化

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

冷却材放出（臨界流・差圧流）

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

沸騰・凝縮・ボイド率変化

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

気液分離（水位変化）・対向流

〇

〇

〇

〇

－

〇

〇

気液熱非平衡

－

－

－

－

－

－

－

圧力損失

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

構造材との熱伝達

〇

〇

〇

〇

－

〇

〇

ＥＣＣＳ注水（給水系・代替注水設備含む）

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

ほう酸水の拡散

－

－

－

－

〇

－

－

三次元効果

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇：解析を実施する上で必要な物理現象，－：物理現象自体が生じない又は解析を実施する上で必ずしも必要ではない物理現象

表2-1 抽出された物理現象一覧（炉心損傷防止）（3/3）
評価事象

分類

高圧・低圧注
水機能喪失

高圧注水・減
圧機能喪失

全交流動力電 崩壊熱除去機
源喪失
能喪失

原子炉停止機能喪失

ＬＯＣＡ時注
水機能喪失

格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）

評 燃料被覆管温度
価 原子炉圧力指 原子炉格納容器
標

燃料被覆管温度

燃料被覆管温度

燃料被覆管温度

燃料被覆管温度

燃料被覆管温度

燃料被覆管温度

原子炉圧力

原子炉圧力

原子炉圧力

原子炉圧力

原子炉圧力

原子炉圧力

原子炉格納容器

原子炉格納容器 原子炉格納容器

圧力及び温度圧力及び温度圧力及び温度原 子 炉 格 納 容 器 原子炉格納容器
圧力及び温度圧力及び温度圧力及び温度

物理現象

原子炉格納容器

2-50

冷却材放出

〇

〇

〇

〇

〇

〇

－

格納容器各領域間の流動

〇

〇

〇

〇

〇

〇

－

サプレッション・プール冷却

－

〇

〇

〇

〇

－

－

気液界面の熱伝達

〇

〇

〇

〇

〇

〇

－

構造材との熱伝達及び内部熱伝導

〇

〇

〇

〇

－

〇

－

スプレイ冷却

〇

－

〇

〇

－

〇

－

放射線水分解等による水素・酸素発生

－

－

－

－

－

－

－

格納容器ベント

〇

－

〇

〇

－

〇

－

〇：解析を実施する上で必要な物理現象，－：物理現象自体が生じない又は解析を実施する上で必ずしも必要ではない物理現象

2.2

格納容器破損防止

本節の各項では，格納容器破損防止に係る格納容器破損モードごとに，事象の推移を踏まえて，注目する評価指標及び運転員等操作に対して影響すると考えられる物理現象を，対象とした物理領域ごとに抽出する。
物理現象の抽出に当たって対象とする評価指標は，「規則の解釈」に示される，以下の（a）～（i）の有効性があることを確認する評価項目に対応したものである。

(a) 原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力又は限界圧力を下回ること。

(b) 原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度又は限界温度を下回ること。
(c) 放射性物質の総放出量は，放射性物質による環境への汚染の視点も含め，環境への影響をできるだけ小さくとどめるものであること。
(d) 原子炉圧力容器の破損までに原子炉冷却材圧力は 2.0MPa 以下に低減されていること。
(e) 急速な原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用による熱的・機械的荷重によって原子炉格納容器バウンダリの機能が喪失しないこと。
(f) 原子炉格納容器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止すること。

(g) 可燃性ガスの蓄積，燃焼が生じた場合においても，(a)の要件を満足すること。
(h) 原子炉格納容器の床上に落下した溶融炉心が床面を拡がり原子炉格
納容器バウンダリと直接接触しないこと及び溶融炉心が適切に冷却されること。
(i) 溶融炉心による侵食によって，原子炉格納容器の構造部材の支持機能が喪失しないこと及び溶融炉心が適切に冷却されること。
ここでは，格納容器破損モードの特徴を踏まえて，本資料で説明する解析
コードで取り扱う範囲の評価項目に対応する評価指標を選定する。
抽出された物理現象は，格納容器破損モードとの組合せでマトリクスの形
で表2-2のように整理されている。表 2-2 では，注目する評価指標に対して解析を実施する上で必要な物理現象を「○」，物理現象自体が生じない又は
2-51

解析を実施する上で必ずしも必要ではない物理現象を「－」で表している。
2.2.1

炉心損傷前の原子炉圧力容器内における現象

事象発生後短期に炉心損傷に至る事故シーケンスにおいて，炉心損傷前の炉心領域に対して，2.1節で抽出された物理現象の中で，事象進展に対する影響があると考えられる物理現象は「崩壊熱」のみであると考えられるが，格納容器
破損防止評価では，2.1節の炉心損傷防止において抽出された物理現象について，基本的にすべての物理現象を対象とする。
ただし，以下の現象については，物理現象自体が生じない又は評価指標に対する影響が小さいため物理現象として抽出しない。
・出力分布変化（炉心（核））炉心内の出力分布は概ね初期状態（通常運転状態）に依存し，原子炉スク
ラムにより出力が直ちに低下する事象では，過渡中の出力分布変化は主要な物理現象とはならない。
・三次元効果（炉心（核），炉心（燃料），炉心（熱流動），原子炉圧力容器）
炉心損傷に至る前の炉心及び原子炉圧力容器内における熱水力的な三次元効果（炉心不安定事象，炉心部における流量配分効果），輻射熱伝達の三次
元効果については，冷却材喪失に伴い炉心損傷に至る事象においては，事象進展に影響を及ぼす主要な物理現象とはならない。また，ほう酸水の拡散における三次元的な効果については，ほう酸水注入を実施しないため，考慮不要である。

・沸騰遷移（炉心（燃料））
事象初期の短期間における炉心損傷前の燃料被覆管温度変化に影響する現象
であり，炉心損傷に至る事象においては，主要な物理現象とはならない。

・ほう酸水の拡散（原子炉圧力容器）
本事故シーケンスでは，ほう酸水注入は実施しない。

2-52

2.2.2 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）(1) 事象の推移
原子炉格納容器圧力及び温度による静的負荷は，原子炉格納容器内へ流出した高温の冷却材及び溶融炉心の崩壊熱等の熱によって発生した水蒸気，金属－水反応によって発生した非凝縮性ガスなどの蓄積によって，原子炉格納容器圧力及び温度が緩慢に上昇し，原子炉格納容器が破損に至る事象を想定する。
この事象に対する格納容器破損防止対策としては，代替注水設備による原
子炉圧力容器内の損傷炉心への注水，又は，原子炉圧力容器が破損する場合には格納容器下部への注水を実施し，溶融燃料を冷却すること，及び代替格
納容器スプレイにより，原子炉格納容器気相部の冷却を行い，原子炉格納容器圧力及び温度の上昇を抑制することが挙げられる。また，原子炉格納容器
圧力の上昇時には格納容器ベントにより原子炉格納容器の過圧による破損を防止する。
(2) 物理現象の抽出
各物理領域において，解析を実施する上で必要な物理現象の抽出について説明する。本格納容器破損モードにおいては，原子炉格納容器の過圧破損及び過温破損を防止する対策の有効性を確認することが評価目的であることから，評価指標は原子炉格納容器圧力及び温度とする。
A)

原子炉圧力容器（炉心損傷後）（逃がし安全弁含む）
事象初期において炉内への注水に失敗するため，逃がし安全弁，もしくはＬＯＣＡ時の破断口からの原子炉圧力容器内の冷却材の放出に伴う水位低下により，炉心燃料は露出し，ヒートアップを開始する。過熱した燃料棒表面
では燃料被覆管と水蒸気による酸化反応により水素が発生する。酸化反応熱
により燃料棒はさらに過熱され，燃料被覆管は損傷に至り，高温領域から燃料ペレットが崩壊を始める。事象進展に伴い，溶融物が流下すると燃料外径が増加（キャンドリング）し，流路の閉塞が発生する。制御棒等の炉内構造
物は，溶融燃料からの輻射熱伝達により溶融して（構造材との熱伝達），炉心部の下方ノードへ移行する。溶融燃料についても，流路の閉塞により冷却材や蒸気による流入が停止すると溶融プールを形成し，溶融プールの下部に形成されたクラストが破損すると，下方ノードへと移行していく。
2-53

代替注水設備等による炉内注水で，炉心が再冠水し，損傷炉心冷却に成功する場合には，原子炉圧力容器破損は防止される。
代替注水設備による損傷炉心冷却に失敗する場合には，溶融炉心の炉心部
下方への移行を抑止することができず，溶融炉心は周辺クラストの破損に伴い，徐々に下部プレナム領域へリロケーションを開始する。溶融炉心は下部
プレナムに残存する冷却材に落下するため，溶融炉心と冷却材との相互作用が生じ，溶融炉心が細粒化（原子炉圧力容器内ＦＣＩ（溶融炉心細粒化））
し，水との熱伝達（原子炉圧力容器内ＦＣＩ（デブリ粒子熱伝達））により水蒸気を発生させつつ冷却される。さらに下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達により，原子炉圧力容器破損に至る。
一連の過程で炉心燃料から放出されたＦＰは，原子炉圧力容器内を水及び蒸気の流動とともに輸送され（原子炉圧力容器内ＦＰ挙動），一部は原子炉
圧力容器外へ放出される。放射線水分解等により発生する水素・酸素についても同様に原子炉圧力容器外へ放出される。
制御棒（中性子吸収材含む）溶融開始後，炉心溶融落下に至る間に炉内に注水される場合には，溶融炉心の再臨界に至る可能性が考えられるが，炉心部から制御棒が溶融落下するまでに，炉心燃料の溶融は進展し，注水時には構造材－水反応に伴う発熱反応により炉心溶融が促進されるため，再臨界に至る炉心燃料形状が継続的に維持されている可能性は十分小さい。
B)

原子炉格納容器 （炉心損傷後含む）
逃がし安全弁もしくはＬＯＣＡ時の破断口から高温の冷却材（冷却材の放出），溶融炉心の崩壊熱等の熱によって発生した水蒸気が原子炉格納容器内へ放出され，炉心損傷時には同時に，構造材－水反応（燃料被覆管の酸化反応等）に伴う水素，及び冷却材の放射線分解による水素，酸素が発生し，格納容器内へ放出される。
これらの水蒸気，非凝縮性ガスは，原子炉格納容器各領域間の流動に伴い格納容器内全体に広がってゆき，サプレッション・プール表面での蒸気蒸発，凝縮及び気液界面伝達等の過程を経て，格納容器内雰囲気の圧力及び温度が上昇する。サプレッション・プール水表面での気液界面の熱伝達により，圧力上昇は抑制される。原子炉格納容器内温度の上昇により，格納容器
本体をはじめとする原子炉格納容器内の構造材との熱伝達及び内部熱伝導が
生じる。
2-54

原子炉格納容器における残留熱除去系による除熱機能が喪失しているため，格納容器スプレイ冷却により，格納容器圧力及び温度を維持するが，格納容器スプレイは，サプレッション・チェンバ内のベント配管が水没しない
ように停止する。崩壊熱により原子炉格納容器圧力が上昇するが，格納容器
ベント，又はサプレッションプール冷却等の格納容器除熱を実施することにより格納容器圧力を抑制する。
格納容器内において，放射線水分解等による水素・酸素が発生するが，格納容器内を不活性化しているため脅威とはならない。
炉心損傷後に原子炉圧力容器内の損傷炉心から放出されるＦＰは，水及び蒸気の流動とともに輸送され，格納容器内各領域において熱源となる崩壊熱分布に影響を与える（原子炉格納容器内ＦＰ挙動）。
代替注水設備による損傷炉心への注水に失敗した場合には，原子炉圧力容器の破損に至るが，この場合に考慮する物理現象については，「高圧溶融物
放出／格納容器雰囲気直接加熱」と同じである。
2.2.3

高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱(1) 事象の推移
高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱は，原子炉圧力容器が高い圧力の状態で損傷し，溶融燃料ならびに水蒸気及び水素が急速に放出され，原子炉格
納容器に熱的・機械的な負荷が発生し，原子炉格納容器の破損に至る事象を想定する。
この事象に対する格納容器破損防止対策として，高圧溶融物放出及びそれに続く格納容器雰囲気直接加熱を防止するために，逃がし安全弁の開放による原子炉圧力容器の減圧を行う。
本格納容器破損モードにおける主要現象の抽出に関連する事象の推移は以下のとおりである。
炉心損傷後，溶融した炉心は下部プレナムに落下し，下部プレナム内の冷却材を蒸発させるとともに，原子炉圧力容器下部ヘッドの温度を上昇させ，いずれは原子炉圧力容器破損に至り，溶融炉心が原子炉圧力容器から放出される。このとき，原子炉圧力容器の減圧操作により，十分な減圧が達成されていれば，高圧溶融物放出及びそれに続く格納容器雰囲気直接加熱には至ら
ない。

2-55

(2) 物理現象の抽出
各物理領域において，解析を実施する上で必要な物理現象の抽出について説明する。本格納容器破損モードにおいては，高圧条件での溶融物の噴出を防止するための原子炉圧力容器の減圧対策の有効性を確認することが評価目的であることから，評価指標は原子炉圧力とする。
A)

原子炉圧力容器（炉心損傷後）（逃がし安全弁含む）
事象初期において炉内への注水に失敗するため，逃がし安全弁からの原子

炉圧力容器内冷却材の放出に伴う水位低下により，炉心燃料は露出し，ヒートアップを開始する。
代替注水設備による注水が実施できない場合には，原子炉圧力容器の高圧破損を防止するために逃がし安全弁による手動減圧操作を実施するため，原
子炉圧力は急速に低下するとともに，炉内の冷却材も逃がし安全弁から格納容器へと放出される。
過熱した燃料棒表面では燃料被覆管と水蒸気による酸化反応により水素が発生する。酸化反応熱により燃料棒はさらに過熱され，燃料被覆管は損傷に至り，高温領域から燃料ペレットが崩壊を始める。事象進展に伴い，溶融物が流下すると燃料外径が増加（キャンドリング）し，流路の閉塞が発生する。制御棒等の炉内構造物は，溶融燃料からの輻射熱伝達により溶融して（構造材との熱伝達），炉心部の下方ノードへ移行する。溶融燃料について
も，流路の閉塞により冷却材や蒸気による流入が停止すると溶融プールを形成し，溶融プールの下部に形成されたクラストが破損すると，下方ノードへと移行し，その後，溶融炉心の炉心部下方への移行を抑止することができず，溶融炉心は周辺クラストの破損に伴い，徐々に下部プレナムへ蓄積する（リロケーション）。下部プレナムに冷却材が残存する場合，溶融炉心と冷却材との相互作用が生じ，溶融炉心が細粒化（原子炉圧力容器内ＦＣＩ（溶融炉心細粒化））し，水との熱伝達（原子炉圧力容器内ＦＣＩ（デブリ粒子熱伝達））により水蒸気を発生させつつ冷却される。さらに下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達により，原子炉圧力容器破損に至る。
一連の過程で炉心燃料から放出されたFPは，原子炉圧力容器内を水及び蒸気の流動とともに輸送され，一部は原子炉圧力容器外に放出される（原子炉
圧力容器内ＦＰ挙動）。放射線水分解等により発生する水素・酸素についても同様に原子炉圧力容器外へ放出される。

2-56

制御棒（中性子吸収材含む）溶融開始後，炉心溶融落下に至る間に炉内に注水される場合には，溶融炉心の再臨界に至る可能性が考えられるが，炉心部から制御棒が溶融落下するまでに，炉心燃料の溶融は進展し，注水時には構造材－水反応に伴う発熱により炉心溶融が促進されるため，再臨界に至る
炉心燃料形状が継続的に維持される可能性は十分小さい。
B)

原子炉格納容器（炉心損傷後含む）
逃がし安全弁から溶融炉心の崩壊熱等の熱によって発生した水蒸気が原子

炉格納容器内へ放出（冷却材の放出）され，炉心損傷時には同時に，構造材－水反応（燃料被覆管の酸化反応等）に伴う水素，及び冷却材の放射線分解
による水素，酸素が発生し，格納容器内へ放出される。
これらの水蒸気，非凝縮性ガスは，原子炉格納容器各領域間の流動に伴い格納容器内全体に広がってゆき，サプレッション・プール表面での蒸気蒸発，凝縮及び気液界面伝達等の過程を経て，格納容器内雰囲気の圧力及び温度が上昇する。原子炉格納容器内温度の上昇により，格納容器本体をはじめとする原子炉格納容器内の構造材との熱伝達及び内部熱伝導が生じる。
原子炉圧力容器の破損後，下部プレナムに蓄積していた溶融炉心は原子炉
格納容器へと放出される。格納容器下部に落下した溶融炉心と格納容器下部の冷却材プールの間で相互作用が生じ，溶融炉心が細粒化（原子炉圧力容器
外ＦＣＩ（溶融炉心細粒化））し，水との熱伝達（原子炉圧力容器外ＦＣＩ（デブリ粒子熱伝達））により水蒸気を発生させつつ冷却される。格納容器
下部領域には制御棒駆動装置等の構造物が存在するため，溶融炉心落下時に，これら内部構造物を破損，溶融する可能性がある。
格納容器下部に落下した溶融燃料は，格納容器下部床面に拡がり，格納容器下部の冷却材プールやコンクリートと熱伝達するが，格納容器バウンダリ
は，溶融炉心と直接接触する（格納容器直接接触）ことがない構造になっている。溶融炉心落下に伴い，コンクリート温度が上昇するとコンクリート分
解及び非凝縮性ガスを発生させる可能性がある。この時，溶融燃料は炉心形状を維持しておらず，落下時おいて，制御棒等の中性子吸収材もデブリ内に取り込んでいると考えられることから，溶融炉心の再臨界は発生しないと考えられる。
格納容器内において，水の放射線分解等による水素・酸素が発生するが，格納容器内を不活性化しているため脅威とはならない。
2-57

炉心損傷後に原子炉圧力容器内の損傷炉心から放出されるＦＰは，水及び蒸気の流動とともに輸送され，格納容器内各領域において熱源となる崩壊熱分布に影響を与える（原子炉格納容器内ＦＰ挙動）。
本事故シーケンスグループでは，スプレイ冷却，格納容器ベント及びサプ
レッション・プール冷却は実施しないことから考慮不要である。また，原子炉圧力容器の減圧に失敗し，原子炉圧力容器が高圧破損する場合には，放出された溶融炉心は蒸気流により液滴状態となって原子炉格納容器に飛散し，格納容器雰囲気を直接加熱し，急激な圧力上昇をもたらす可能性がある（原子炉圧力容器破損後の高圧溶融炉心放出，格納容器雰囲気直接加熱）がある
が，これらの現象は，急速減圧により原子炉圧力容器破損時の圧力を低減することにより防止される。

2.2.4

原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用(1) 事象の推移
原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用は，原子炉圧力容器から流出した溶融燃料が原子炉圧力容器外の冷却材と接触して一時的な圧力の急上昇が発生（圧力スパイク）し，原子炉格納容器内構造物に対する機械的荷重が生じる（水蒸気爆発）事象である。水蒸気爆発については，実機において大規模な水蒸気爆発に至る可能性は極めて低いと考えられるが，溶融炉心から冷却材への伝熱による水蒸気発生に伴う急激な圧力上昇（圧力スパイク）の発生の可能性があることから，ここでは圧力スパイクにより，原子炉格納容器の過圧破損に至る事象を想定する。
この事象では，圧力スパイクによる原子炉格納容器圧力の上昇の程度を把握
し， 原子炉格納容器の健全性を確認することを目的としており，この事象を防止するための対策はないが，その他の格納容器破損モードの防止策として，代替格納容器スプレイ，格納容器ベント，原子炉圧力が高い場合の原子炉圧力容器の減圧操作を想定する。
本格納容器破損モードにおける主要現象の抽出に関連する事象の推移は以下のとおりである。
炉心損傷後，溶融した炉心は下部プレナムに落下し，下部プレナム内の冷却材を蒸発させるとともに，原子炉圧力容器下鏡部温度を上昇させ，いずれは原子炉圧力容器破損に至る。格納容器下部には，代替注水設備を用いた注
水により，原子炉圧力容器破損前に冷却材プールが形成される。このため，
2-58

原子炉圧力容器破損後，溶融炉心が格納容器下部に落下すると，格納容器下部床面の冷却材と接触して圧力スパイクが発生する。
(2) 物理現象の抽出
各物理領域において，解析を実施する上で必要な物理現象の抽出について説明する。本格納容器破損モードにおいては，圧力スパイクによる原子炉格納容器の破損が生じないことを確認することが評価目的であることから，評価指標
は原子炉格納容器圧力とする。
A)

原子炉圧力容器（炉心損傷後）（逃がし安全弁含む）
事象初期において炉内への注水に失敗するため，原子炉圧力容器の炉心燃料は，逃がし安全弁もしくはＬＯＣＡ時の破断口からの原子炉圧力容器内冷却材の放出に伴う水位低下により，炉心燃料は露出し，ヒートアップを開始する。過熱した燃料棒表面では燃料被覆管と水蒸気による酸化反応により水素が発生する。酸化反応熱により燃料棒はさらに過熱され，燃料被覆管は損傷に至り，高温領域から燃料ペレットが崩壊を始める。事象進展に伴い，溶融物が流下すると燃料外径が増加（キャンドリング）し，流路の閉塞が発生する。制御棒等の炉内構造物は，溶融燃料からの輻射熱伝達により溶融して（構造材との熱伝達），炉心部の下方ノードへ移行する。溶融燃料について
も，流路の閉塞により冷却材や蒸気による流入が停止すると溶融プールを形成し，溶融プールの下部に形成されたクラストが破損すると，下方ノードへと移行していく。
代替注水設備による炉内注水により炉心が再冠水し，損傷炉心の冷却に成功した場合には，原子炉圧力容器の破損は防止される。
代替注水設備による損傷炉心への注水に失敗する場合には，溶融炉心の炉心部下方への移行を抑止することができず，溶融炉心は周辺クラストの破損に伴い，徐々に下部プレナムへリロケーションする。下部プレナムに冷却材が残存する場合，溶融炉心と冷却材との相互作用が生じ，溶融炉心が細粒化（原子炉圧力容器内ＦＣＩ（溶融炉心細粒化））し，水との熱伝達（原子炉
圧力容器内ＦＣＩ（デブリ粒子熱伝達））により水蒸気を発生させつつ冷却される。さらに下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達により，原子炉圧力容器破損に至る。一連の過程で炉心燃料から放出されたＦＰは，原子炉圧力容器
内を水及び蒸気の流動とともに輸送され，一部は原子炉圧力容器外に放出される（原子炉圧力容器内ＦＰ挙動）。放射線水分解等により発生する水素・2-59

酸素についても同様に原子炉圧力容器外へ放出される。
制御棒（中性子吸収材含む）溶融開始後，炉心溶融落下に至る間に炉内に注水される場合には，炉心溶融の再臨界に至る可能性が考えられるが，炉心部から制御棒が溶融落下するまでに，炉心燃料の溶融は進展し，注水時には構造材－水反応に伴う発熱反応により炉心溶融が促進されるため，再臨界に至る炉心燃料形状が継続的に維持されている可能性は十分小さい。
B)

原子炉格納容器（炉心損傷後含む）
逃がし安全弁もしくはＬＯＣＡ時の破断口から高温の冷却材（冷却材の放出），溶融炉心の崩壊熱等の熱によって発生した水蒸気が原子炉格納容器内へ放出され，炉心損傷時には同時に，構造材－水反応（燃料被覆管の酸化反応等）に伴う水素，及び冷却材の放射線分解による水素，酸素が発生し，格納容器内へ放出される。
これらの水蒸気，非凝縮性ガスは，原子炉格納容器各領域間の流動に伴い格納容器内全体に広がってゆき，サプレッション・プール表面での蒸気蒸発，凝縮及び気液界面伝達等の過程を経て，格納容器内雰囲気の圧力及び温度が上昇する。原子炉格納容器内温度の上昇により，格納容器本体をはじめとする原子炉格納容器内の構造材との熱伝達及び内部熱伝導が生じる。
原子炉圧力容器の破損後，下部プレナムに蓄積していた溶融炉心は原子炉
格納容器へと放出される。格納容器下部に落下した溶融炉心と格納容器下部の冷却材プールの間で相互作用が生じ，溶融炉心が細粒化（原子炉圧力容器
外ＦＣＩ（溶融炉心細粒化））し，水との熱伝達（原子炉圧力容器外ＦＣＩ（デブリ粒子熱伝達））により水蒸気を発生させつつ冷却される。格納容器
下部領域には制御棒駆動装置等の構造物が存在するため，溶融炉心落下時に，これら内部構造物を破損，溶融する可能性がある。
格納容器下部に落下した溶融燃料は，格納容器下部床面に拡がり，格納容器下部の冷却材プールやコンクリートと熱伝達するが，格納容器バウンダリ
は，溶融炉心と直接接触する（格納容器直接接触）ことがない構造になっている。コンクリート温度が上昇するとコンクリート分解及び非凝縮性ガスを発生させる可能性がある。この時，溶融燃料は炉心形状を維持しておらず，
落下時おいて，制御棒等の中性子吸収材もデブリ内に取り込んでいると考えられることから，溶融炉心の再臨界は発生しないと考えられる。
格納容器内において，水の放射線分解等による水素・酸素が発生するが，2-60

格納容器内を不活性化しているため脅威とはならない。
炉心損傷後に原子炉圧力容器内の損傷炉心から放出されるＦＰは，水及び蒸気の流動とともに輸送され，格納容器内各領域において熱源となる崩壊熱分布に影響を与える（原子炉格納容器内ＦＰ挙動）。
本事故シーケンスグループでは，スプレイ冷却，格納容器ベント及びサプ
レッション・プール冷却は実施しないことから考慮不要である。
2.2.5 水素燃焼
(1) 事象の推移
水素燃焼は，炉内水位維持に失敗して炉心損傷し，ジルコニウム－水反応による水素発生，放射線水分解による水素及び酸素が発生する事象を想定する。
この事象に対する格納容器破損防止対策として，窒素置換による格納容器雰
囲気の不活性化を行うことにより原子炉格納容器内の酸素濃度を抑制する。また，残留熱除去系等による除熱が実施できない場合には，格納容器ベントにより格納容器過圧破損を防止するとともに，可燃性ガスを格納容器外に排出する。その他の格納容器破損モードの防止策として，原子炉圧力が高い場合の原
子炉圧力容器の減圧操作も想定する。
本格納容器破損モードにおける主要現象の抽出に関連する事象の推移は以下のとおりである。
炉心の冷却能力が低下し，崩壊熱による炉心ヒートアップに伴い，ジルコニ
ウム－水反応により反応熱とともに水素が発生し，その後も燃料温度の上昇が継続し，炉心損傷に至る。発生した水素は，原子炉冷却材と共に原子炉格納容器に放出される。炉心損傷後は，代替注水設備による炉内注水を実施すること
により，炉心を再冠水させて原子炉圧力容器の破損を防止する。
炉心溶融が進展し，炉心燃料が下部プレナムへ移行する場合には，代替注水設備を用いた格納容器下部への注水により，原子炉圧力容器の破損前に冷却材プールが形成させる。
その後，代替注水設備を用いた格納容器スプレイにより，原子炉格納容器気相部の冷却を行い，原子炉格納容器圧力及び温度の上昇を抑制する。格納容器
スプレイは，サプレッション・チェンバのベント配管が水没しないように停止する。スプレイ停止後は，崩壊熱により原子炉格納容器圧力が上昇するが，格納容器ベントを実施することにより格納容器圧力を抑制する。格納容器除熱として，残留熱除去系等の復旧又は，代替除熱設備による除熱を期待する場合に2-61

は，サプレッション・プールを水源として，熱交換器を介した炉内注水，格納容器内注水を行うことにより原子炉及び格納容器を冷却する（サプレッション・プール冷却）。
(2) 物理現象の抽出
各物理領域において，解析を実施する上で必要な物理現象の抽出について説明する。本格納容器破損モードにおいては，原子炉格納容器内の水素濃度が爆轟を引き起こさないことを確認することが評価目的であるが，ＢＷＲは窒素置換による格納容器雰囲気の不活性化が行われていることから，酸素濃度が抑制が重要である。したがって，評価指標は酸素濃度とする。
A)

原子炉圧力容器（炉心損傷後）（逃がし安全弁含む）
事象初期において炉内への注水に失敗するため，原子炉圧力容器の炉心燃料は，逃がし安全弁からの原子炉圧力容器内冷却材の放出に伴う水位低下により，炉心燃料は露出し，ヒートアップを開始する。過熱した燃料棒表面では燃料被覆管と水蒸気による酸化反応により水素が発生する。酸化反応熱に
より燃料棒はさらに過熱され，燃料被覆管は損傷に至り，高温領域から燃料ペレットが崩壊を始める。事象進展に伴い，溶融物が流下すると燃料外径が増加（キャンドリング）し，流路の閉塞が発生する。制御棒等の炉内構造物
は，溶融燃料からの輻射熱伝達により溶融して（構造材との熱伝達），炉心部の下方ノードへ移行する。溶融燃料についても，流路の閉塞により冷却材や蒸気による流入が停止すると溶融プールを形成し，溶融プールの下部に形成されたクラストが破損すると，下方ノードへと移行していく。
代替注水設備による炉内注水により炉心が再冠水し，損傷炉心の冷却に成功した場合には，原子炉圧力容器破損は防止される。なお，代替注水設備による損傷炉心への注水に失敗した場合には，原子炉圧力容器の破損に至るが，この場合に考慮する物理現象については，「高圧溶融物放出／格納容器
雰囲気直接加熱」と同じである。
一連の過程で炉心燃料から放出されたＦＰは，原子炉圧力容器内を水及び蒸気の流動とともに輸送され，一部は原子炉圧力容器外に放出される（原子炉圧力容器内ＦＰ挙動）。放射線水分解等により発生する水素・酸素についても同様に原子炉圧力容器外へ放出される。
制御棒（中性子吸収材含む）溶融開始後，炉心溶融落下に至る間に炉内に2-62

注水される場合には，炉心溶融の再臨界に至る可能性が考えられるが，炉心部から制御棒が溶融落下するまでに，炉心燃料の溶融は進展し，注水時には構造材－水反応に伴う発熱反応により炉心溶融が促進されるため，再臨界に至る炉心燃料形状が継続的に維持されている可能性は十分小さい。
B)

原子炉格納容器（炉心損傷後含む）
逃がし安全弁から，溶融炉心の崩壊熱等の熱によって発生した水蒸気が原

子炉格納容器内へ放出（冷却材の放出）され，炉心損傷時には同時に，構造材－水反応（燃料被覆管の酸化反応等）に伴う水素，及び冷却材の放射線分解による水素，酸素が発生し，格納容器内へ放出される。
これらの水蒸気，非凝縮性ガスは，原子炉格納容器各領域間の流動に伴い格納容器内全体に広がってゆき，サプレッション・プール表面での蒸気蒸発，凝縮及び気液界面伝達等の過程を経て，格納容器内雰囲気の圧力及び温度が上昇する。原子炉格納容器内温度の上昇により，格納容器本体をはじめとする原子炉格納容器内の構造材との熱伝達及び内部熱伝導が生じる。
格納容器除熱として，残留熱除去系等の復旧又は，又は，代替除熱設備による除熱を期待する場合には，サプレッション・プールを水源として，熱交換器を介した炉内注水，格納容器内注水を行うことにより原子炉及び格納容器を冷却する（サプレッション・プール冷却）。
残留熱除去系等による除熱機能が喪失している場合，格納容器スプレイ冷却により，格納容器圧力及び温度を維持するが，格納容器スプレイは，サプ
レッション・チェンバ内のベント配管が水没しないように停止する。スプレ
イ停止後は，崩壊熱により原子炉格納容器圧力が上昇するが，格納容器ベントを実施することにより格納容器圧力を抑制する。
格納容器内において，水の放射線分解等による水素・酸素が発生するが，格納容器内を不活性化しているため脅威とはならない。
炉心損傷後に原子炉圧力容器内の損傷炉心から放出されるＦＰは，水及び蒸気の流動とともに輸送され，格納容器内各領域において熱源となる崩壊熱分布に影響を与える（原子炉格納容器内ＦＰ挙動）。
代替注水設備による損傷炉心への注水に失敗した場合には，原子炉圧力容器の破損に至るが，この場合に考慮する物理現象については，「高圧溶融物
放出／格納容器雰囲気直接加熱」と同じである。

2-63

2.2.6

溶融炉心・コンクリート相互作用(1) 事象の推移
溶融炉心・コンクリート相互作用は，原子炉格納容器下部の床上へ流出した溶融炉心からの崩壊熱や化学反応によって，原子炉格納容器下部側壁及び床のコン
クリートが分解，侵食され，原子炉格納容器の構造部材の支持機能が喪失し，原子炉格納容器の破損に至る事象を想定する。
この事象に対する格納容器破損防止対策は，格納容器下部への注水により，あらかじめ冷却材プールを形成し，原子炉圧力容器破損により落下した溶融炉心を冷却してコンクリート侵食を抑制することである。また，原子炉圧力が高い場合には，原子炉圧力容器の減圧操作を想定する。
本格納容器破損モードにおける主要現象の抽出に関連する事象の推移は以下のとおりである。
炉心損傷後，代替注水設備による損傷炉心への注水に失敗した場合には，溶融した炉心は，下部プレナムに落下し，下部プレナム内の冷却材を蒸発させるとともに，原子炉圧力容器下部ヘッドの温度を上昇させる。その後，原子炉圧
力容器破損に至る。
格納容器下部には，代替注水設備を用いた格納容器下部への注水により，原子炉圧力容器破損前に冷却材プールが形成される。
原子炉圧力容器破損後，格納容器下部に落下する溶融炉心は格納容器下部床面に堆積し，プール水及び代替注水設備により注水される冷却材による冷却を伴いつつ，格納容器下部のコンクリートを加熱する。このとき，コンクリート温
度が融解温度を上回る場合に，コンクリートが侵食される。その後，溶融炉心の冷却が進むと，コンクリート侵食は停止し，事象収束に向かう。
(2) 物理現象の抽出
各物理領域において，解析を実施する上で必要な物理現象の抽出について説明する。本格納容器破損モードにおいては，コンクリート侵食を抑制するための対策の有効性を確認することが評価目的であることから，評価指標はコンク
リート侵食量とする。
A)

原子炉圧力容器（炉心損傷後）（逃がし安全弁含む）
事象初期において炉内への注水に失敗するため，原子炉圧力容器の炉心燃料は，逃がし安全弁もしくはＬＯＣＡ時の破断口からの原子炉圧力容器内冷
2-64

却材の放出に伴う水位低下により，炉心燃料は露出し，ヒートアップを開始する。過熱した燃料棒表面では燃料被覆管と水蒸気による酸化反応により水素が発生する。酸化反応熱により燃料棒はさらに過熱され，燃料被覆管は損傷に至り，高温領域から燃料ペレットが崩壊を始める。事象進展に伴い，溶融物が流下すると燃料外径が増加（キャンドリング）し，流路の閉塞が発生する。制御棒等の炉内構造物は，溶融燃料からの輻射熱伝達により溶融して（構造材との熱伝達），炉心部の下方ノードへ移行する。溶融燃料について
も，流路の閉塞により冷却材や蒸気による流入が停止すると溶融プールを形成し，溶融プールの下部に形成されたクラストが破損すると，下方ノードへと移行していく。
代替注水設備による炉内注水により炉心が再冠水し，損傷炉心の冷却に成功した場合には，原子炉圧力容器の破損は防止される。
代替注水設備による損傷炉心への注水に失敗する場合には，溶融炉心の炉心部下方への移行を抑止することができず，溶融炉心は周辺クラストの破損に伴い，徐々に下部プレナムへリロケーションする。下部プレナムに冷却材が残存する場合，溶融炉心と冷却材との相互作用が生じ，溶融炉心が細粒化（原子炉圧力容器内ＦＣＩ（溶融炉心細粒化））し，水との熱伝達（原子炉
圧力容器内ＦＣＩ（デブリ粒子熱伝達））により水蒸気を発生させつつ冷却される。さらに下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達により，原子炉圧力容器破損に至る。
一連の過程で炉心燃料から放出されたＦＰは，原子炉圧力容器内を水及び蒸気の流動とともに輸送され，一部は原子炉圧力容器外に放出される（原子炉圧力容器内ＦＰ挙動）。放射線水分解等により発生する水素・酸素についても同様に原子炉圧力容器外へ放出される。
制御棒（中性子吸収材含む）溶融開始後，炉心溶融に至る間に炉内に注水される場合，炉心溶融の再臨界に至る可能性が考えられるが，炉心部から制御棒が溶融落下するまでに，炉心燃料の溶融は進展し，注水時には構造材－
水反応に伴う発熱反応により炉心溶融が促進されるため，再臨界に至る炉心
燃料形状が継続的に維持されている可能性は十分小さい。
B)

原子炉格納容器（炉心損傷後含む）
逃がし安全弁もしくはＬＯＣＡ時の破断口から高温の冷却材（冷却材の放出），溶融炉心の崩壊熱等の熱によって発生した水蒸気が原子炉格納容器内
2-65

へ放出される，炉心損傷時には同時に，構造材－水反応（燃料被覆管の酸化反応等）に伴う水素，及び冷却材の放射線分解による水素，酸素が発生し，格納容器内へ放出される。
これらの水蒸気，非凝縮性ガスは，原子炉格納容器各領域間の流動に伴い格納容器内全体に広がってゆき，サプレッション・プール表面での蒸気蒸発，凝縮及び気液界面伝達等の過程を経て，格納容器内雰囲気の圧力及び温度が上昇する。原子炉格納容器内温度の上昇により，格納容器本体をはじめとする原子炉格納容器内の構造材との熱伝達及び内部熱伝導が生じる。
原子炉圧力容器の破損後，下部プレナムに蓄積していた溶融炉心は原子炉
格納容器へと放出される。格納容器下部に落下した溶融炉心と格納容器下部の冷却材プールの間で相互作用が生じ，溶融炉心が細粒化（原子炉圧力容器
外ＦＣＩ（溶融炉心細粒化））し，水との熱伝達（原子炉圧力容器外ＦＣＩ（デブリ粒子熱伝達））により水蒸気を発生させつつ冷却される。格納容器
下部領域には制御棒駆動装置等の構造物が存在するため，溶融炉心落下時に，これら内部構造物を破損，溶融する可能性がある。
格納容器下部に落下した溶融燃料は，格納容器下部床面に拡がり，格納容器下部の冷却材プールやコンクリートと熱伝達するが，格納容器バウンダリ
は，溶融炉心と直接接触する（格納容器直接接触）ことがない構造になっている。コンクリート温度が上昇するとコンクリート分解及び非凝縮性ガスを発生させる可能性がある。この時，溶融燃料は炉心形状を維持しておらず，
落下時おいて，制御棒等の中性子吸収材もデブリ内に取り込んでいると考えられることから，溶融炉心の再臨界は発生しないと考えられる。
格納容器内において，水の放射線分解等による水素・酸素が発生するが，格納容器内を不活性化しているため脅威とはならない。
炉心損傷後に原子炉圧力容器内の損傷炉心から放出されるＦＰは，水及び蒸気の流動とともに輸送され，格納容器内各領域において熱源となる崩壊熱分布に影響を与える（原子炉格納容器内ＦＰ挙動）。
本事故シーケンスグループでは，スプレイ冷却，格納容器ベント及びサプ
レッション・プール冷却は実施しないことから考慮不要である。

2-66

表 2-2雰囲気圧力・温度によ 高圧溶融物放出 原子炉圧力容器外 水素燃焼
る静的負荷 （格納容 ／格納容器雰囲 の溶融燃料－冷却器過圧・過温破損） 気直接加熱
材相互作用

評価事象

分
類

抽出された物理現象一覧（格納容器破損防止）（1/5）
溶融炉心・コンク
リート相互作用原子炉格納容器圧力

酸素濃度

コンクリート
侵食量

〇

〇

〇

〇

〇

出力分布変化

－

－

－

－

－

反応度フィードバック効果
制御棒反応度効果
崩壊熱
三次元効果
燃料棒内温度変化
燃料棒表面熱伝達
沸騰遷移
燃料被覆管酸化燃料被覆管変形
三次元効果
沸騰・ボイド率変化
気液分離（水位変化）・対向流
気液熱非平衡
圧力損失
三次元効果

〇
〇
〇
－
〇
〇
－
〇
〇
－
〇
〇
〇
〇
－

〇
〇
〇
－
〇
〇
－
〇
〇
－
〇
〇
〇
〇
－

〇
〇
〇
－
〇
〇
－
〇
〇
－
〇
〇
〇
〇
－

〇
〇
〇
－
〇
〇
－
〇
〇
－
〇
〇
〇
〇
－

〇
〇
〇
－
〇
〇
－
〇
〇
－
〇
〇
〇
〇
－

物理現象
核分裂出力

炉心

（核）

炉心

（燃料）

炉心

（熱流動）

2-67

原子炉圧力

評価指標 原子炉格納容器圧力及び温度〇：解析を実施する上で必要な物理現象，－：物理現象自体が生じない又は解析を実施する上で必ずしも必要ではない物理現象

表 2-2
評価事象

分
類

抽出された物理現象一覧（格納容器破損防止）（2/5）
雰囲気圧力・温 高圧溶融物放 原子炉圧力容器度による静的負 出 ／格納容器 外の溶融燃料－
荷（格納容 器過 雰囲気直接加 冷却材相互作用
圧・過温破損） 熱

評価指標
物理現象
冷却材流量変化

原子炉格納容器

原子炉圧力

原子炉格納容水素燃焼

溶融炉心・コンリート相互
作用

酸素濃度

コンクリー

〇

ト侵食量
〇

〇

器圧力
〇

冷却材放出（臨界流・差圧流）

〇

〇

〇

〇

〇

沸騰・凝縮・ボイド率変化

〇

〇

〇

〇

〇

気液分離・対向流

〇

〇

〇

〇

〇

気液熱非平衡

〇

〇

〇

〇

〇

圧力損失

〇

〇

〇

〇

〇

構造材との熱伝達

〇

〇

〇

〇

〇

ＥＣＣＳ注水（給水系・代替注水設備含む）

〇

－

－

○

○

ほう酸水の拡散

－

－

－

－

－

三次元効果

－

－

－

－

－

（逃がし安全弁含む）
原子炉圧力容器

2-68

圧力及び温度〇〇：解析を実施する上で必要な物理現象，－：物理現象自体が生じない又は解析を実施する上で必ずしも必要ではない物
理現象

表 2-2
評価事象抽出された物理現象一覧（格納容器破損防止）（3/5）
雰囲気圧力・温度 高圧溶融物放 原子炉圧力容
水素燃焼
出／格納容器 器外の溶融燃による静的負荷
雰囲気直接加 料－冷却材相（格納容 器過熱互作用
圧・過温破損）
原子炉圧力

原子炉格納

圧力及び温度〇

格納容器各領域間の流動

溶融炉心・コンクリート相
互作用

酸素濃度

コンクリー

〇

容器圧力
〇

〇

ト侵食量
〇

〇

〇

〇

〇

〇

サプレッション・プール冷却

○

－

－

〇

－

気液界面の熱伝達

〇

〇

〇

〇

〇

構造材との熱伝達及び内部熱伝導

〇

〇

〇

〇

〇

スプレイ冷却

〇

－

－

〇

－

放射線水分解等による水素・酸素発生

〇

〇

〇

〇

〇

格納容器ベント

○

－

－

〇

－

分

評価指標

類 物理現象
冷却材放出

原子炉格納容器

原子炉格納容器2-69〇：解析を実施する上で必要な物理現象，－：物理現象自体が生じない又は解析を実施する上で必ずしも必要ではない物
理現象

表 2-2 抽出された物理現象一覧（格納容器破損防止）（4/5）
雰囲気圧力・温度 高圧溶融物放出 原子炉圧力容
評価事象

分 類
物理現象

による静的負荷（格納容器過圧・
過温破損）
評価指標 原子炉格納容器
圧力及び温度／格納容器雰囲 器外の溶融燃
気直接加熱
料－冷却材相
互作用
原子炉圧力
原子炉格納
容器圧力

水素燃焼

溶融炉心・コンクリート相
互作用

酸素濃度

コンクリー
ト侵食量

（逃がし安全弁含む）（炉心損傷後）原子炉圧力容器2-70

リロケーション

〇

〇

〇

〇

〇

原子炉圧力容器内ＦＣＩ（溶融炉心細粒化）

〇

〇

〇

〇

〇

原子炉圧力容器内ＦＣＩ（デブリ粒子熱伝達）

〇

〇

〇

〇

〇

溶融炉心の再臨界

－

－

－

－

－

構造材との熱伝達

〇

〇

〇

〇

〇

下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達

〇

〇

〇

〇

〇

原子炉圧力容器破損

〇

〇

〇

〇

〇

放射線水分解等による水素・酸素発生

〇

〇

〇

〇

〇

原子炉圧力容器内ＦＰ挙動

〇

〇

〇

〇

〇

〇：解析を実施する上で必要な物理現象，－：物理現象自体が生じない又は解析を実施する上で必ずしも必要ではない物理現象

表 2-2
評価事象

分 類
物理現象

抽出された物理現象一覧（格納容器破損防止）（5/5）
雰囲気圧力・温度 高圧溶融物放による静的負荷
出／格納容器（格納容器過圧・ 雰囲気直接加
過温破損）
熱評価指標 原子炉格納容器圧 原子炉圧力
力及び温度

原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用
原子炉格納容器圧力水素燃焼

溶融炉心・コンクリート相
互作用

酸素濃度

コンクリー
ト侵食量

（炉心損傷後）原子炉格納容器2-71

原子炉圧力容器破損後の高圧溶融炉心放出

－

－

－

－

－

格納容器雰囲気直接加熱

－

－

－

－

－

格納容器下部床面での溶融炉心の拡がり

〇

〇

〇

〇

〇

内部構造物の溶融，破損

〇

〇

〇

〇

〇

原子炉圧力容器外ＦＣＩ（溶融炉心細粒化）

〇

〇

〇

〇

〇

原子炉圧力容器外ＦＣＩ（デブリ粒子熱伝達）

〇

〇

〇

〇

〇

格納容器直接接触

－

－

－

－

－

溶融炉心と格納容器下部プール水との伝熱

〇

〇

〇

〇

〇

溶融炉心とコンクリートの伝熱

〇

〇

〇

〇

〇

コンクリート分解及び非凝縮性ガス発生

〇

〇

〇

〇

〇

溶融炉心の再臨界

－

－

－

－

－

原子炉格納容器内ＦＰ挙動

〇

〇

〇

〇

〇

〇：解析を実施する上で必要な物理現象，－：物理現象自体が生じない又は解析を実施する上で必ずしも必要ではない物理現象

2.3

運転停止中原子炉における燃料損傷防止
本節の各項では，運転停止中原子炉における燃料損傷防止に係る事故シー
ケンスグループごとに，事象の推移を踏まえて，注目する評価指標及び運転員操作等に対して影響すると考えられる物理現象を，対象とした物理領域ごとに抽出する。
運転停止中の原子炉において想定する事故シーケンスのうち，「反応度の誤投入」を除く以下の事故シーケンスでは，解析コードを用いない事象進展の評価を実施することから，本節では，「反応度の誤投入」事象を対象に，物理現象の抽出を行う。
・崩壊熱除去機能喪失
・全交流電源・原子炉冷却材の流出
物理現象の抽出に当たって対象とする評価指標は，「規則の解釈」に示される，以下の(a)～(c)の評価項目に対応したものである。
(a)

燃料有効長頂部が冠水していること。

(b)

放射線の遮へいが維持される水位を確保すること。

(c)

未臨界を確保すること(ただし，通常の運転員等操作における臨界，又は燃料の健全性に影響を与えない一時的かつ僅かな出力上昇を伴う臨界は除く。）。
一方，厳密には，評価項目に対応する評価指標ごとに，解析上必要な物理
現象が異なっており，ここでは，事故シーケンスグループの特徴を踏まえて，
有効性評価項目の中で余裕が小さくなる方向のものであって，代表的に選定したとしても，他の評価項目に対する物理現象の抽出及び有効性があることの確認に影響しないと考えられるものを注目する評価指標として選定する。
抽出された物理現象は，事故シーケンスグループとの組合せでマトリクスの形で表2-3のように整理されている。表2-3では，注目する評価指標に対して解析を実施する上で必要な物理現象を「○」，物理現象自体が生じない又は解析を実施する上で必ずしも必要でない物理現象を「-」で表している。

2-72

2.3.1 反応度の誤投入
(1)

事象の推移

反応度の誤投入は，原子炉の運転停止中に，制御棒1本が全引抜されている状態から，他の1本の制御棒が操作量の制限を超える誤った操作によって引き抜かれ，臨界近接を認知できずに臨界に至る事象が発生することを想定する。
この事象に対する燃料損傷防止対策としては，実効増倍率及び制御棒反応
度価値の事前評価による臨界近傍での高い制御棒価値を生じ得るような制御
棒パターン形成の防止，操作手順の策定による制御棒の誤選択防止と操作量の制限，並びに起動領域モニタあるいは中間領域モニタによる状態監視を実施し，出力の過度な上昇を防止する。また，炉心が臨界を超過して過度な中性子束上昇に至ったときにはスクラムによる負の反応度投入，制御棒挿入等
により出力を抑制するとともに未臨界を確保する。これらの対策によって事象の拡大を防止し，燃料の著しい損傷の防止を図る。
原子炉停止中に，制御棒1本が全引抜されている状態から，他の1本の制御棒が操作量の制限を超える誤った操作によって引き抜かれ，臨界近接を認知できずに臨界に至った場合，起動領域モニタの原子炉周期短信号あるいは中間領域モニタの中性子束高信号が発生して，原子炉はスクラムする。そのため，一時的に臨界超過に至るものの，燃料健全性には影響がなく，また，ス
クラムにより未臨界は確保される。また，原子炉の水位に有意な変動はない。
(2)

物理現象の抽出

各物理領域において，解析を実施する上で必要な物理現象の抽出につき説明する。本事故シーケンスグループでは出力上昇による燃料破損の可能性があるため，燃料エンタルピが評価指標になる。
本事故シーケンスグループの有効性評価においては，燃料エンタルピの最大値が「発電用軽水型原子炉施設の反応度投入事象に関する評価指針」に示された燃料の許容設計限界を超えているか否か，及び，「発電用軽水型原子炉施設の反応度投入事象における燃焼の進んだ燃料の取り扱いについて」に示されたＰＣＭＩによるピーク出力部燃料エンタルピの増分における破損しきい値と比較することによって，燃料棒の破損の有無を確認する。
なお，ABWRでは起動領域モニタによるペリオドトリップ機能とFMCRDの遅い
制御棒引抜速度により引抜制御棒反応度投入量が従来型BWRより小さく，炉心が即発臨界になることはないことから，投入反応度が即発臨界に至ることがないことをもって，燃料健全性に影響がないことを確認する。

2-73

事象中の燃料エンタルピに影響する物理現象としては以下が挙げられる。
A) 炉心(核)本事故シーケンスにおいては，制御棒引き抜きに伴い炉心に正の反応度が印加されることにより核分裂出力が増加するが，起動領域モニタあ
るいは中間領域モニタにより原子炉がスクラムし炉心に負の反応度が投入されることで未臨界に至る。この制御棒反応度効果が，本事故シーケ
ンスにおいては特に重要となる。
引抜制御棒周りの局所的な核分裂出力増加に伴い，燃料温度の上昇，減速材密度低下及び減速材温度増加が発生し，これによる反応度フィー
ドバック効果（ドップラ反応度，減速材密度反応度，減速材温度反応度）は，核分裂出力へ影響を与える。また，反応度フィードバックは動的反応度の大小が重要であるため，遅発中性子割合も影響する。
さらに，制御棒引き抜きに伴う出力分布変化は直接的に燃料エンタル
ピ分布に影響を与えるが，反応度フィードバック効果を通じても燃料エンタルピに影響する。
本事故シーケンスグループは，局所的かつ一時的な出力上昇事象であるため，炉心の核熱不安定事象（三次元効果）は生じないと考えられる
ため，燃料エンタルピに与える影響はない。また，臨界超過による核分
裂出力が支配的であり，崩壊熱は主要な物理現象とはならない。
B) 炉心(燃料)
前項の核分裂により燃料棒内で発生した熱は，燃料ペレット及び被覆
管の熱伝導とギャップ部及び燃料棒表面の熱伝達を通して冷却材へと放出される。ギャップ熱伝達を含む燃料棒の熱伝導に基づく燃料棒内温度
変化は燃料エンタルピに影響する。被覆管-冷却材の熱伝達は出力増加に伴い，液単相，核沸騰，沸騰遷移を経て膜沸騰状態となると，燃料棒
表面熱伝達が著しく悪化し，燃料エンタルピは大きくなるため，沸騰遷
移と燃料棒表面熱伝達（液単相，核沸騰，膜沸騰）が燃料エンタルピに影響する主要な現象となり得る。
沸騰遷移までの条件においては過渡中の燃料棒の機械的な変形や化学変化が問題となることはないが，沸騰遷移を経て膜沸騰状態に至り，燃料被覆管温度が非常に高くなった場合は，酸化反応による熱発生が燃料
エンタルピに影響を与えることが考えられる。また，急激な出力上昇を伴う場合，燃料被覆管の変形が発生し得るが，燃料エンタルピにより燃料破損の有無を評価しており，さらに本事故シーケンスではそれほど大
2-74

きな出力上昇は発生せず燃料被覆管の変形による流路閉塞が生じることもないため，燃料被覆管の変形は重要な物理現象とはならない。また，
本事故シーケンスでは炉心の露出が生じないことから，輻射熱伝達の三次元効果は重要な物理現象とはならない。
なお，本事故シーケンスで投入反応度が1ドルを超えない場合には，
炉心出力上昇が緩やかで燃料温度はほとんど上昇しないことから，これらの物理現象は重要な物理現象とはならない。
C) 炉心(熱流動)
燃料棒から放出される熱は炉心の1次冷却系により除熱され，炉心の熱流動挙動は，燃料エンタルピに直接影響する燃料棒表面での熱伝達に影響する。
本事故シーケンスグループでは，出力上昇に伴い炉心において沸騰・ボイド率変化が生じる場合には，減速材密度反応度，燃料棒の熱伝達，圧力損失などに影響を及ぼす。核分裂出力は局所的に増加するため，ボイド発生による流量配分（三次元効果）が起こり得る。
また，本事故シーケンスグループは気液分離(水位変化)による炉心の露出は生じず，急激な出力上昇が起きないため，対向流（ＣＣＦＬ），
又は蒸気の過熱に伴う気液の熱非平衡も生じない。
なお，本事故シーケンスで投入反応度が1ドルを超えない場合には，
炉心出力上昇が緩やかでボイドは発生しないことから，これらの物理現象は重要な物理現象とはならない。
D)

原子炉圧力容器（逃がし安全弁含む）
本事故シーケンスは，低温，大気圧，炉心入口サブクーリングが大き
い低流量一定状態であり，また，急激な出力上昇及びそれに伴う大幅な蒸気発生，圧力変化が起きないため，冷却材流量変化，沸騰・凝縮・ボ
イド率変化，圧力損失変化，下部プレナムでの流量配分のような三次元効果，気液分離・対向流，気液熱非平衡，冷却材放出（臨界流量，差圧流）が顕著に生じる状態とはならないことから，原子炉圧力容器の冷却材流動は主要な現象とはならない。
また，構造材との熱伝達についても，炉内温度がほとんど上昇しない
ことから考慮不要である。ＥＣＣＳ注入(給水系・代替注水設備含む），
ほう酸水の拡散は本シーケンスグループでは実施しないことから考慮不
要である。

2-75

表2-3 抽出された物理現象一覧(運転停止中原子炉)(1/2)
評価事象

反応度の誤投入分類

評価指標

燃料エンタルピ

物理現象
炉心（核）
炉心（燃料）
炉心（熱流動）

核分裂出力○

出力分布変化○

反応度フィードバック効果○

制御棒反応度効果

○

崩壊熱

－

三次元効果

－

燃料棒内温度変化○

燃料棒表面熱伝達

○

沸騰遷移

○

燃料被覆管酸化○燃料被覆管変形

－

三次元効果

－

沸騰・ボイド率変化○

気液分離（水位変化）・対向流－

気液熱非平衡

－

圧力損失

○

三次元効果

○

〇：解析を実施する上で必要な物理現象，－：物理現象自体が生じない又は解析を実施する上で必ずしも必要ではない物理現象

2-76

表2-3 抽出された物理現象一覧(運転停止中原子炉)(2/2)
評価事象

反応度の誤投入分類

評価指標

燃料エンタルピ

物理現象

逃がし安全弁含む(

原子炉圧力容器

冷却材流量変化－

冷却材放出（臨界流・差圧流）－

沸騰・凝縮・ボイド率変化－

気液分離（水位変化）・対向流－

気液熱非平衡－圧力損失－

構造材との熱伝達－

ＥＣＣＳ注水（給水系・代替注水設備含－む）
ほう酸水の拡散

－

三次元効果

－

)

〇：解析を実施する上で必要な物理現象，－：物理現象自体が生じない又は解析を実施する上で必ずしも必要ではない物理現象

2-77

3.

抽出された物理現象の確認

3.1 BWRプラントシステムの階層構造分析と抽出された物理現象の対応確認
2 章において，事故シーケンスグループ等ごとに，事象進展及び運転員等操作を踏まえ分析して抽出した物理現象について，評価が可能な解析コードの選定と適用性確認を行うため，米国 NRC の RG 1.203 や日本原子力学会標準「統計的安全評
価の実施基準：2008」で用いている EMDAP (Evaluation Model Development andAssessment Process)に示されるプラントシステムの階層構造分析を比較対象とし，有効性評価で解析対象とするBWRプラントの物理領域を展開して階層化した。
階層化構造分析は，有効性評価において取り扱う事象や安全評価解析に関して十分な専門的知識及び経験を有する事業者，メーカによる作成，相互レビューを経てまとめたものである。図3-1，3-2 には，階層化結果及び 2 章で抽出した物理現象との対応を示す。
また，以下に，本資料における階層構造分析の考え方を示す。

構成要素

内容

システム

解析すべきシステムの全体

サブシステム（物理領域）

解析に考慮しなければならない主要な構成要素

モジュール（物理領域）

サブシステムの中の機器

成分

物質の化学形態相

固体，液体あるいは蒸気

幾何学的形態

移動時の幾何学的な形態（プール，液滴，気泡，液膜等）

場

流れにより輸送される物理量が幾何学的形態ごとに形成する場（質量，運動量，エネルギー，
圧力など）

輸送プロセス

システム各部における構成相間の移動と相互作用を決定するメカニズム

3-1

構成要素については，有効性評価においてモデル化の必要な物理領域（サブシステム，モジュール）として，炉心（核，燃料，熱流動），原子炉圧力容器，原
子炉格納容器及び炉心損傷後の原子炉圧力容器，原子炉格納容器を定めた。この物理領域は，2章の物理現象の抽出においても，整理上用いている。
各物理領域に含まれる，解析対象とする成分（物質）については，同種の場の方程式（関連する物理量（質量，エネルギ，運動量）の輸送を解くための方程式）で表現できる相及び幾何学形態に着目して分類し，それらの間の質量，エネ
ルギ及び運動量（力）の輸送を輸送プロセスとした。ただし，厳密には更に細分化できる相又は幾何学形態であっても同種の場の方程式で表現される場合（液膜と液滴，各種の異なるFP等）には，まとめて取り扱うこととしており，このため，それらの間の輸送プロセス（液膜―液滴の相互変化等）は表現していない。
また，サブシステム，モジュール間の輸送については，総量的な概念に留めている。
なお，炉心（核及び燃料）については，熱流動現象を中心とする他のモジュールと性格が異なるが，モジュール間の関係を明確にするため，便宜的に同様に同一の場の方程式で表現される単位に分類し，それに関連する物理プロセスを整理した。
炉心損傷後については，損傷後の物理現象として特徴的なもののみを記載しており，炉心損傷前の項で既に述べられている現象については，損傷後においても特徴的なもの以外は記載していない。
図3-1，図3-2に示すとおり，評価において解析コードでのモデル化が考えられるプロセスを体系化し，抽出された物理現象がその範囲に含まれていることを確認した。
以上により，抽出された物理現象について，解析コードにおいて必要な解析モ
デルの範囲が明確となった。実際には，評価対象とする事故シーケンスグループ
等ごとに抽出される物理現象によって，解析コードに求められる解析モデルの記
述のレベルは異なっており，これについては，5 章の解析コードの選定において，複数の候補からコードを選定する際に考慮する。

3.2

EURSAFE における物理現象と抽出された物理現象の対応確認

炉心損傷後の物理現象に関しては，EC 5th Framework Program（1999-2002）にて作成された EURSAFE（2001-2003）をベースに，5つの領域（圧力容器内現象，圧力容器外溶融炉心挙動，動的負荷，長期的な負荷，核分裂生成物）において 21 の物
3-2

理現象に絞り込んだ PIRT が作成されている1)。
EURSAFE における炉心損傷後の現象と有効性評価において抽出された物理現象の対応関係を図 3-3 に示す。EURSAFE における物理現象のうち，今回の有効性評価において抽出されていない現象が存在するが，その理由は，以下のとおりである。

(1) 原子炉圧力容器外の溶融炉心挙動
A)「原子炉圧力容器破損及び溶融炉心放出」
原子炉圧力容器破損及びそれに伴い溶融炉心が破損口から原子炉圧力容器
外に放出される現象である。有効性評価では，代替注水設備により事前に水張りした格納容器下部の冷却材プールへの溶融炉心放出を想定しており，細粒化やエントレインメントについて考慮していることから，有効性評価において抽出した物理現象である「原子炉圧力容器外 ＦＣＩ」に対応する。なお，高圧時の溶融炉心放出については，「高圧溶融物放出／格納容器直接加熱」に対応する。

B)「溶融炉心・セラミック相互作用（コアキャッチャ）」
国内のBWR において，コアキャッチャは設置されていないことから，対応する現象は抽出されない。
(2) 動的負荷
A) 「水蒸気爆発」
格納容器破損モードとして水蒸気爆発は，国内BWRでは発生しないと判断しており，対応する現象は抽出されない。
B) 「水素燃焼と爆轟」
BWRプラントは出力運転時に格納容器内は窒素置換されているため，炉心損傷に伴い，水-ジルコニウム反応，水の放射線分解等による水素・酸素が大量に発生したとしても，水素爆轟及び水素燃焼には至らないことを有効性評価において確認している。したがって，対応する現象は抽出されない。
C)「原子炉格納容器及び機器の動的挙動」
水蒸気爆発，水素燃焼又は爆轟に伴う原子炉格納容器及び機器の瞬時の機械的な挙動に関する現象である。上記 A)及び B)のとおり，対応する現象は抽出
されない。

3-3

(3) 長期負荷
A)「原子炉格納容器及びベースマットの機械的挙動」
原子炉格納容器及びベースマットに対する長期の機械的な挙動に関するもので，貫通部での漏えい等，原子炉格納容器の健全性が失われてゆく過程での構造物に係る現象である。こうした機械的挙動については，格納容器破損防止の観点で各評価項目（原子炉格納容器圧力，原子炉格納容器内温度，ベースマット侵食深さ）について有効性を確認することから，有効性評価における物理現象として抽出されていない。

(4) 核分裂生成物
A) 「格納容器バイパス放出」
有効性評価においては，格納容器バイパス事象における炉心損傷防止対策の有効性を確認することとしており，対応する物理現象は抽出されない。
B) 「よう素の化学形態」
よう素は，化学形態（粒子状よう素，元素状よう素及び有機よう素）に応じて原子炉格納容器内での沈着等の挙動が異なる。格納容器内での粒子状よう素の挙動は，他のエアロゾル挙動に含まれ，「原子炉格納容器内 FP 挙動」として抽出し考慮されている。粒子状よう素及び元素状よう素は，沈着等で気相部から除去されるが，有機よう素は気相部に留まる。有機よう素は，よう素全体に占める割合が小さく，気相部において有機よう素から発生する崩壊熱も小さい。したがって「よう素の化学形態」の取り扱いの差異は原子炉格納容器圧力及び温度評価にはほとんど影響しないことから，有効性評価における物理現象として抽出されていない。
以上より，EURSAFEにおける炉心損傷後の物理現象と，有効性評価において抽出された物理現象との関係を整理し，有効性評価解析を実施する上で，新たに抽出すべき物理現象がないことを確認した。
1) D. Magallon et al., “European expert network for the reduction of
uncertainties in severe accident safety issues (EURSAFE)”, Nuclear
Engineering and Design 235 (2005) 309 346.

3-4

システム

サブシステム（物理領域）

モジュール（物理領域）

ＢＷＲ

原子炉圧力容器

炉心（核）

成分

相

幾何学形態

場
中性子束

炉心損傷前

炉心（燃料）

燃料ペレット固相ギャップガス

気相

炉心（熱流動）

冷却材

固相

冷却材

輸送・拡散

出力分布変化核分裂（即発）核分裂出力

核分裂（遅発）反応度フィードバック効果

減速

三次元効果

吸収（共鳴）

制御棒反応度効果

吸収（制御材）

崩壊熱

崩壊熱

エネルギ（温度）

表面熱伝達

燃料棒内温度変化

熱輻射

燃料棒表面熱伝達

熱伝導

沸騰遷移

質量・エネルギ（化学反応量）

酸化反応

燃料被覆管酸化伝熱形状変化

燃料被覆管変形

ＦＰ放出

三次元効果

液相

液単相流

質量・運動量・エネルギ

形状・摩擦損失

圧力損失

気相

気液混合流

質量・運動量・エネルギ

相間速度差

沸騰・ボイド率変化

気液分離流

質量・運動量・エネルギ（液相）

相変化

気液分離・対向流

質量・運動量・エネルギ（気相）

原子炉圧力容器抽出された物理現象

放射性崩壊

エネルギ（温度）
燃料被覆管

輸送プロセス

界面せん断

気液熱非平衡

界面熱伝達

三次元効果

液相

液単相流

質量・運動量・エネルギ

形状・摩擦損失

冷却材流量変化

気相

気液混合流

質量・運動量・エネルギ

相間速度差

圧力損失

気液分離流

質量・運動量・エネルギ（液相）

相変化

気液分離（水位変化）・対向流

質量・運動量・エネルギ（気相）

界面せん断

気液熱非平衡3-5

界面熱伝達

ECCS注水（給水系・代替注水設備含む）

冷却材注入

冷却材放出（臨界流・差圧流）

格納容器への放出

沸騰・凝縮・ボイド率変化
三次元効果

非凝縮性ガス

気相

気相と混合

質量・エネルギ

ほう酸

液相

液相中に分布

質量

ほう酸水注入ほう酸水の拡散構造材※

固相

温度（熱エネルギ）

表面熱伝達

構造材との熱伝達

質量・運動量・エネルギ

相変化

格納容器領域間の流動
気液界面の熱伝達※制御棒案内管、
核計装管等含む

原子炉格納容器

冷却材

プール水
液単相流

質量・運動量・エネルギ

界面熱伝達

気相

自由気体

質量・運動量・エネルギ

冷却材注入

非凝縮性ガス

気相

構造材※

固相

※制御棒案内管、
核計装管等含む

図３－１

液相

気相と混合

冷却水抽出

スプレイ冷却

液相部冷却

サプレッション・プール冷却

圧力容器からの流入

冷却材放出

放射線水分解放射線水分解等による水素・酸素発生

質量・エネルギ

格納容器からの放出

格納容器ベント

温度（熱エネルギ）

表面熱伝達

構造材との熱伝達及び内部熱伝導

化学量

酸化反応

ＢＷＲプラントシステムの階層構造分析と抽出された物理現象の対応（炉心損傷前）システム

サブシステム（物理領域）

モジュール（物理領域）

ＢＷＲ

原子炉圧力容器

上部・炉心部

成分

相

幾何学形態

場
中性子束

炉心損傷後

輸送プロセス

抽出された物理現象

輸送・拡散
核分裂（即発）核分裂（遅発）減速
吸収（共鳴）
吸収（制御材）燃料

固相

ペレット・被覆管

質量・エネルギ

溶融・固化・崩壊

溶融炉心

固相

粒子・クラスト状

質量・エネルギ

崩壊熱

液相

溶融プール状態

質量・エネルギ

リロケーション（炉内）

酸化反応
表面熱伝達
熱輻射

冷却材注入
冷却材

液相

プール水

質量・運動量・エネルギ

FP放出

気相

自由気体

質量・運動量・エネルギ

相変化

気相

冷却材気相と混合

質量・エネルギ

放射線水分解温度（熱エネルギ）

表面熱伝達

溶融炉心の再臨界

界面熱伝達
非凝縮性ガス構造物※

固相※制御棒案内管、
核計装管等含む

液相

FP

放射線水分解等による水素・酸素発生

溶融状態

機械エネルギ

応力ー歪み特性

化学量

酸化反応

質量・エネルギ

溶融・固化

液相

エアロゾル状・沈着

質量・エネルギ

気相

ガス状

質量・エネルギ

液相・気相

溶融炉心内混在

質量・エネルギ

固相

粒子・クラスト状

質量・エネルギ

溶融・固化・崩壊

液相

溶融プール状態

質量・エネルギ

崩壊熱

相間移動

構造材との熱伝達

原子炉圧力容器内FP挙動

物質移動
下部プレナム

溶融炉心

リロケーション（下部プレナム）

酸化反応
表面熱伝達

原子炉圧力容器内FCI（デブリ粒子熱伝達）

熱輻射

3-6

FP放出
冷却材

液相

プール水

質量・運動量・エネルギ

気相

自由気体

質量・運動量・エネルギ

下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達

相変化
界面熱伝達
放射線水分解非凝縮性ガス

気相

構造物※

固相

冷却材気相と混合※制御棒案内管、
核計装管等含む

液相

FP

原子炉格納容器

溶融炉心

溶融状態

質量・エネルギ

格納容器への放出

機械エネルギ

応力ー歪み特性

化学量

酸化反応

温度（熱エネルギ）

表面熱伝達

質量・エネルギ

溶融・固化

液相

エアロゾル状・沈着

質量・エネルギ

気相

ガス状

質量・エネルギ

液相・気相

溶融炉心内混在

質量・エネルギ

液相

液滴状態

質量・運動量・エネルギ

溶融プール状態
固相

粒子・クラスト状態

質量・運動量・エネルギ

原子炉圧力容器破損

相間移動

原子炉圧力容器内FP挙動

物質移動

原子炉圧力容器外FCI（溶融炉心細粒化）

溶融・固化・崩壊

原子炉圧力容器外FCI（デブリ粒子熱伝達）

崩壊熱

圧力容器破損後の高圧溶融炉心放出

酸化反応

格納容器内雰囲気直接加熱

相変化

溶融炉心の再臨界

表面熱伝達

格納容器下部床面での溶融炉心の拡がり

熱輻射
FP放出

内部構造物の溶融、破損
格納容器容器直接接触

冷却材

液相

気相

非凝縮性ガス

構造物※

気相

プール水

質量・運動量・エネルギ

相変化

格納容器各領域間の流動

液滴

質量・運動量・エネルギ

界面熱伝達

気液界面の熱伝達

自由気体

質量・運動量・エネルギ

冷却材注入

放射線水分解等による水素・酸素発生

冷却材抽出

スプレイ冷却

冷却材気相と混合

固相

質量・エネルギ

温度（熱エネルギ）※制御棒案内管、
核計装管等含む

機械エネルギ

液相部冷却

サプレッション・プール冷却

圧力容器からの流入

冷却材放出

放射線水分解溶融炉心と格納容器下部プール水との伝熱格納容器からの放出

溶融炉心とコンクリートの伝熱表面熱伝達

構造材との熱伝達及び内部熱伝導

応力ー歪み特性
酸化反応

FP

図３－２

化学量

コンクリート分解

コンクリート分解及び非凝縮性ガス発生

液相

エアロゾル状・沈着

質量・エネルギ

格納容器からの放出

格納容器ベント

気相

ガス状

質量・エネルギ

相間移動

原子炉格納容器内FP挙動

液相・気相

溶融炉心内混在

質量・エネルギ

ＢＷＲプラントシステムの階層構造分析と抽出された物理現象の対応（炉心損傷後）現象(Phenomena)領域(Domain)

圧力容器内現象
In-Vessel phenomena

有効性評価において抽出された物理現象

炉心崩壊（Core degradation）

リロケーション

再冠水（Reflooding）

ECCS注水（給水系・代替注水設備含む）

下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達
下部ヘッド内コリウム挙動
Corium behavior in the bottom head

原子炉圧力容器内 FCI（溶融炉心細粒化，デブリ粒子熱伝達）
１次系及び２次系の健全性

構造材との熱伝達及び内部熱伝導

Integrity of primary and secondary circuits

圧力容器外コリウム挙動
Ex-vessel corium behavior

圧力容器破損及びコリウム放出

原子炉圧力容器破損，溶融

Vessel failure and corium release

格納容器下部床面での溶融炉心の拡がり
溶融炉心・コンクリート相互作用（MCCI）
Molten core–concrete interaction

溶融炉心と格納容器下部プール水の伝熱

コリウム放出溶融炉心とコンクリートの伝熱
コンクリート分解及び非凝縮性ガス発生

溶融炉心・セラミック相互作用（コアキャッチャ）

3-7

動的負荷
Dynamic loading

Core-catchers, corium–ceramic interaction

国内BWR においてコアキャッチャは設置されていない。

水蒸気爆発

格納容器破損モードとして水蒸気爆発は，
国内 BWR では発生しないと判断している。

Vapor explosion

低圧時のコリウム放出については，原子炉圧力容器外FCI（溶融炉心細粒化，デブリ粒子熱伝達）として抽出し考慮している。（高圧時は「溶融物放出と格納容器直接加熱」を参照）

溶融物冷却に伴う圧力スパイク
Steam spikes from melt quenching

水素燃焼と爆轟Hydrogen combustion and detonation

水素濃度評価により爆轟に至らないことを確認することとしており，物理現象として抽出されない。

圧力容器及び１次系の動的挙動

格納容器ノード間の流動

Dynamic behavior of pressure vessel and primary circuit

気液界面の熱伝達
格納容器及び機器の動的挙動
Dynamic behavior of containment and equipment

長期負荷Long-term loading

構造材との熱伝達及び内部熱伝導

格納容器内熱水力
Containment thermalhydraulics

格納容器及びベースマットの機械的挙動

機械的挙動については，有効性を確認する評価項目の具体的な設定において別途考慮している。
（格納容器圧力・温度，コン
クリート侵食量について判定基準との比較を実施）

Mechanical static behavior of containment and basemat

原子炉圧力容器破損後の高圧炉心デブリ放出，格納容器雰囲
気直 接加熱として抽出し考慮している。

溶融物放出と格納容器直接加熱
Melt ejection and direct containment heating

核分裂生成物
Fission products

炉心からのFP，アクチニド及び構造材の放出
R elease of fission products, actinides and

原子炉圧力容器内 FP 挙動

structure material from the core

複雑構造での沈着，再浮遊及び保持を含む RCS 内の輸送 Transport in the RCS including deposition,
resuspension, retention in complex structures

格納容器バイパス放出

格納容器バイパス事象における炉心損傷防止対策の有効性を確認することとしており，物理現象として抽出されない。

格納容器内 FP 挙動として抽出し考慮している。

Ex vessel release and by-pass paths

格納容器内エアロゾル挙動
Aerosol behaviour in the containment

粒子状

格納容器内での沈着等の挙動が異なるが，有機よう素の崩壊熱割合は小さく，格納容器内圧力・温度評価にほとんど影響しないことから，物理現象として抽出していない。 なお，被ばく評価においては，別途考慮している。

よう素の化学形態
Iodine chemistry

有機，元素状：有効性評価において抽出されていない物理現象
その他の FP 挙動
Other FP’s behaviour

図 ３－３ EURSAFE における現象分類と有効性評価において抽出された物理現象との関係の整理

4.

適用候補とするコードについて前項で抽出した考慮すべき物理現象を踏まえ，原子炉，プラント挙動及び格納容器挙動が評価可能なコードとして，以下を有効性評価に適用するコードの候補とした。
① ＳＡＦＥＲ② ＣＨＡＳＴＥ③ ＲＥＤＹ④ ＳＣＡＴ⑤ ＭＡＡＰ⑥ ＡＰＥＸ⑦ 三次元沸騰水型原子炉模擬計算コード⑧ ＩＳＣＯＲ⑨ ＬＡＭＢ⑩ 短期間格納容器圧力応答解析コード⑪ 長期間格納容器圧力応答解析コード⑫ 可燃性ガス濃度解析コード⑬ ＴＲＡＣ
これらのコードのうち，①～④及び⑥～⑫は従来の国内 BWR の原子炉設置変更許可申請書の添付書類十の安全評価において使用実績があるコードである。
⑤については，原子炉設置変更許可申請書における適用実績はないが，表 4-1に示すような実績を有する。なお，⑬については，表 4-1 に示すような実績を有するものの，従来の設置許可申請において適用実績のある解析コードが適用可能であるため，選定されたコードとの比較対象として，適宜，参考として解析結果の比較に用いることとする。
4.1

適用候補コードの概要

4.1.1 ＳＡＦＥＲ
ＳＡＦＥＲは長期間の原子炉内熱水力過渡変化を解析するコードである。原
子炉内を 9 ノードに分割し，原子炉圧力及び各ノードの水位変化等を計算する。
炉内冷却材量の評価に当たっては，上部タイプレート及び炉心入口オリフィス
等での気液対向流制限現象（CCFL）及び上部プレナムにおけるサブクール域の局在化により冷却材が下部プレナムに落下する現象（CCFL ブレークダウン）を考慮することができる。
また，本コードでは，平均出力燃料集合体及び高出力燃料集合体に対して燃4-1

料ペレット，燃料被覆管及びチャンネルボックス等の温度計算を行なう。燃料
被覆管の温度計算においては，その冷却状態に応じた熱伝達係数，燃料棒間の輻射及び燃料棒とチャンネルボックスの輻射を考慮することができる。
また， 燃料被覆管と冷却水又は水蒸気との化学反応（ジルコニウム－水反応）を Baker-Just の式によって計算し，表面の酸化量を求める。さらに，燃料棒内の圧力を計算することによって，燃料被覆管の膨れと破裂の有無を評価
し，破裂が起きた場合には，燃料被覆管の内面に対してもジルコニウム－水反
応を考慮する。
本コードの入力は，原子炉出力，原子炉圧力等の初期条件，原子炉の幾何学的形状及び水力学的諸量，燃料集合体及び炉心に関するデータ，プラント過渡特性パラメータ，ECCS 等の特性，想定破断の位置及び破断面積等であり，出力として，原子炉圧力，原子炉水位，燃料被覆管最高温度，燃料被覆管酸化量等が求められる。
4.1.2 ＣＨＡＳＴＥ
ＣＨＡＳＴＥは，燃料ペレット，燃料被覆管，チャンネルボックス等の温度計算を行うコードである。本コードは，燃料ペレットを半径方向に最大 9 ノードに分割し，燃料集合体内燃料棒を 1 本毎に全て取り扱い，その熱的相互作用（輻射等）を考慮している。また，ジルコニウム－水反応を Baker－Just の式によって計算し，表面の酸化量を求める。さらに，燃料棒内の圧力を計算する
ことによって，燃料被覆管のふくれと破裂の有無を評価し，破裂が起きた場合には，燃料被覆管の内面に対してもジルコニウム－水反応を考慮する。燃料被覆管表面からの除熱に対する熱伝達係数は，ＳＡＦＥＲで求めた値を用いる。
本コードの入力は，原子炉出力及び原子炉圧力の時間変化，炉心露出時間及び再冠水時間，炉心スプレイによる冷却開始時間等のプラント過渡特性，燃料集合体及び炉心に関するデータ及び熱伝達係数変化であり，出力として，燃料被覆管最高温度及び燃料被覆管酸化量等が求められる。
4.1.3 ＲＥＤＹ
ＲＥＤＹは，炉心，圧力容器，圧力容器内部構造物，原子炉冷却材再循環系，
主蒸気管，タービン系，格納容器等のプラント全体を模擬し，6 群の遅発中性子及び反応度フィードバックを含む炉心一点近似動特性，燃料棒の熱的動特性
及び冷却材の熱水力挙動を計算する。
本コードの入力は，原子炉出力，炉心流量等の初期条件，原子炉，主蒸気管，格納容器等のデータ，核データ，燃料棒データ，各種制御系データ等であり，出力として，原子炉出力，原子炉圧力，炉心流量，原子炉水位，格納容器圧力，4-2

サプレッションチェンバプール水温度等の時間変化が求められる。
なお，本コードは，従来の原子炉設置変更許可申請書において適用実績のあるものに，格納容器圧力，サプレッションチェンバプール水温度の時間変化を求めることができるように，格納容器モデルを追加したものである。
4.1.4 ＳＣＡＴＳＣＡＴは，単一チャンネルを模擬し，これを軸方向一次元に多ノード分割する。各ノードについて，燃料棒には半径方向にのみ熱伝導方程式を適用して冷却材への熱伝達を計算し，チャンネル内冷却材には，質量及びエネルギー保存則を適用して冷却材の熱水力挙動を計算する。
本コードの入力は，燃料集合体の幾何学的形状，軸方向出力分布等の炉心データ，燃料集合体出力，チャンネル入口流量等の初期条件，ＲＥＤＹコードの出力から得られたチャンネル入口流量等の過渡変化のデータ等であり，出力として，GEXL 相関式に基づく限界出力比（CPR），各ノードでの冷却材流量，クオリティ等の時間変化が求められる。
なお，本コードは，従来の原子炉設置変更許可申請書において適用実績のあるものに，沸騰遷移後の燃料被覆管温度を求めることができるように，沸騰遷移後の燃料被覆管－冷却材間の熱伝達相関式とリウェット相関式を適用している。
4.1.5 ＭＡＡＰ
ＭＡＡＰは，炉心損傷を伴う事故シーケンスについて，炉心損傷，圧力容器
破損，格納容器破損，放射性物質の環境放出に至るまでのプラント内の熱水力
及び放射性物質挙動を解析するコードである。炉心損傷後の原子炉内及び格納容器内を一次系，ドライウェル，ウェットウェルに分割し，重大事故等時に想定される炉心のヒートアップ，燃料被覆管の酸化・破損，炉心損傷，溶融炉心移行挙動と冷却性，水素と水蒸気の生成，溶融炉心・コンクリート反応，格納容器圧力・温度，放射性物質の放出と移行／沈着挙動等の諸現象がモデル化され，また，種々の注水設備や冷却設備の特性や制御系がモデル化できるため，
自動トリップや運転員操作等によるシステム応答を含む，重大事故等時のプラント挙動の評価が可能である。
本コードの入力は，原子炉出力，原子炉圧力，格納容器圧力，格納容器温度等の初期条件，原子炉の幾何学的形状及び水力学的諸量，燃料集合体及び炉心に関するデータ，格納容器自由空間体積，流路面積及び流路抵抗，注水設備，減圧設備及び冷却設備の特性，想定破断の位置及び破断面積等であり，出力として，原子炉圧力，原子炉水位，燃料温度，溶融炉心温度，格納容器圧力，格4-3

納容器温度，コンクリート侵食量，放射性物質の格納容器内の分布等が求められる。
4.1.6 ＡＰＥＸ
有効性評価に適用するコード候補としてここで挙げたＡＰＥＸコードは，炉心動特性解析を行うＡＰＥＸコードと，単チャンネル熱水力解析を行うＳＣＡ
Ｔ（ＲＩＡ用）からなる。
ＡＰＥＸは，熱的現象を断熱としており，炉心平均出力の過渡変化を炉心一点近似による中性子動特性方程式で表し，出力の炉心空間分布を二次元（R-Z）
拡散方程式で表す。炉心各部分のエンタルピの上昇は，出力分布に比例するものとし，炉心平均エンタルピがある程度上昇する間（エンタルピステップ）は，
出力分布は一定としている。また，投入反応度としては，制御棒価値，スクラ
ム反応度及びドップラ反応度を考慮するが，このドップラ反応度は，二次元拡
散計算による出力分布を考慮して求められる。
ＡＰＥＸコードの入力は，炉心の幾何学的形状，各種中性子断面積，拡散係数，ドップラ係数，炉心動特性パラメータ等の核データ，制御棒反応度の時間変化等であり，出力として，中性子束分布，エンタルピ分布及び炉心平均出力の時間変化が求められる。
ＳＣＡＴ（ＲＩＡ用）コードは，燃料棒を燃料ペレット，ペレットと被覆管の間の空隙部であるギャップ部，被覆管で構成し，ノード毎に径方向の熱伝達を計算する。燃料ペレット及び被覆管には，径方向一次元の非定常熱伝導方程式を適用して燃料棒内の温度分布を計算し，チャンネル内冷却材には，質量，運動量及びエネルギー保存則を適用して冷却材の熱水力学的挙動を計算する。
冷却材の沸騰状態に応じた熱伝達率相関式を用いることにより，燃料棒の除熱量を求める。
ＳＣＡＴ（ＲＩＡ用）コードの入力は，ＡＰＥＸコードの出力から得られた
炉心平均出力変化，炉心出力分布に加え，燃料集合体幾何条件，燃料集合体熱
水力データ，燃料物性データ，ギャップ熱伝達係数，ペレット径方向出力分布，
局所出力ピーキング係数等であり，出力として，非断熱燃料エンタルピの時間変化が求められる。
4.1.7 三次元沸騰水型原子炉模擬計算コード
三次元沸騰水型原子炉模擬計算コードは，沸騰水型原子炉の炉心核熱水力特性を解析するコードで，三次元の拡散方程式により原子炉全体の出力分布や実効増倍率を計算する。さらに，その出力分布を基に熱的評価計算及び燃焼計算を行う。本コードの用途は多岐にわたり，制御棒運用計画，燃焼度管理，原子4-4

炉停止余裕の計算等に使用される。出力運転時の計算では，ボイドの発生によるボイド分布を考慮した出力分布となるよう収束計算を行う。
本コードの入力は，炉心の幾何学的形状，単位燃料集合体核計算で得られた
核定数，熱水力計算に必要なデータ，制御棒パターン，炉心熱出力等の炉心状態を表すデータであり，出力として炉心出力分布，ボイド分布，燃焼度分布，実効増倍率が求められる。
4.1.8 ＩＳＣＯＲ
ＩＳＣＯＲは，定常状態における炉心内の熱水力特性を解析するコードであり，炉心内の全燃料集合体を幾つかにタイプ分けし，各タイプごと及び炉心全体の熱水力特性を計算する。
具体的には，設計出力分布を使用して，各燃料集合体への冷却材流量配分を，
燃料集合体入口と出口間の圧力差が全燃料集合体において等しくなるように繰り返し計算により求め，熱的余裕，炉心圧力損失等の熱水力特性を計算する。
本コードの入力は，炉心熱出力，炉心流量等の炉心状態を表すデータ，出力分布に関するデータ，燃料集合体の幾何学的形状及びその他熱水力計算に必要なデータであり，出力として限界出力比，圧力損失，ボイド分布等が求められる。
4.1.9 ＬＡＭＢＬＡＭＢは，短期間の原子炉内熱水力過渡変化を解析するコードであり，圧力容器に接続する各種一次系配管の破断事故を取り扱うことができる。本コー
ドは，圧力容器及び再循環系を 7 つのノードに分割し，質量，運動量及びエネ
ルギー保存則に基づく方程式を解くことにより，定常状態から事故発生後数十秒間の各ノード内の冷却材の質量，圧力及びエンタルピ，ノード間の冷却材流量等の時間変化を計算する。炉心流量の変化としては，破断直後からの原子炉
冷却材再循環ポンプのコーストダウンによる流量の変化を詳細に計算することができる。
本コードの入力は，原子炉出力，炉心流量等の初期条件，原子炉の幾何学的形状及び水力学的諸量，燃料集合体及び炉心に関するデータ，プラント過渡特性パラメータ，再循環ポンプ特性，想定破断の位置及び破断面積等であり，出力として，ブローダウン中の燃料棒の限界出力過渡変化解析に使用する原子炉
圧力，炉心流量及び炉心入口エンタルピの時間変化，破断口からの流出流量等が求められる。
4.1.10

短期間格納容器圧力応答解析コード
4-5

短期間格納容器圧力応答解析コードは，ＬＯＣＡ直後の冷却材ブローダウン
期間中の格納容器内圧力及び温度の変化を解析するコードである。本コードは，格納容器をドライウェルとサプレッションチェンバの 2 ノードに分割し，各ノードについて質量保存則に基づく方程式，エネルギー保存則に基づく方程式，
運動方程式及び状態方程式を解くことにより，格納容器内圧力及び温度を計算する。なお，格納容器内構造物との間の熱の授受は保守的に考慮していない。
本コードの入力は，格納容器内各部の圧力，温度，湿度等の初期条件，自由空間体積，流路面積及び流路抵抗並びに一次冷却系からの質量流量及びエネル
ギー放出量であり，出力として格納容器内圧力及び温度の時間変化が求められる。
4.1.11

長期間格納容器圧力応答解析コード

長期間格納容器圧力応答解析コードは，ＬＯＣＡ後の冷却材ブローダウン期間以降の原子炉格納容器スプレイ冷却系作動期間中における長期間格納容器
内圧力及び温度の変化を解析するコードである。本コードは，格納容器をドラ
イウェルとサプレッションチェンバの 2 ノードに分割し，各ノードについて質量保存則に基づく方程式，エネルギー保存則に基づく方程式，運動方程式及び状態方程式を解くことにより，格納容器内圧力及び温度を計算する。また，Ｅ
ＣＣＳモデル，格納容器スプレイモデル及び熱交換器モデルが組み込まれている。
本コードの入力は，格納容器内各部の圧力，温度，湿度等の初期条件，自由空間体積，流路面積及び流路抵抗のほか，ＥＣＣＳ流量，格納容器スプレイ流量，熱交換器容量，海水温度等であり，出力として格納容器内圧力及び温度の時間変化が求められる。
4.1.12

可燃性ガス濃度解析コード

可燃性ガス濃度解析コードは，ＬＯＣＡ後の格納容器内の可燃性ガス濃度を解析するコードである。本コードは，格納容器をドライウェルとサプレッショ
ンチェンバの 2 ノードに分割し，各ノードについて質量バランスの式によって
水素及び酸素の濃度変化を計算する。各ノード間のガスの移動は，圧力バラン
スの式により求める。水素及び酸素の発生源としては，ジルコニウム－水反応（水素）及び水の放射線分解（水素及び酸素）を考慮する。また，可燃性ガス
濃度制御系のモデルが組み込まれている。
本コードの入力は，格納容器内各部の圧力，温度，湿度等の初期条件，自由空間体積，流路面積及び流路抵抗の他，ジルコニウム－水反応割合及び水の放射線分解率並びに可燃性ガス濃度制御系容量及び作動時間であり，出力として，
4-6

格納容器内の水素及び酸素濃度の時間変化が求められる。
4.1.13 ＴＲＡＣ
ＴＲＡＣは，三次元２流体モデル，炉心については三次元中性子動特性モデルを有するコードである。ＴＲＡＣのモデル構成はモジュール手法に基づいて
おり，熱水力モデルとして，配管，ポンプ，弁，分岐管，チャンネル，ジェッ
トポンプ，ベッセルの基本コンポーネントがある。システム解析は，これらのコンポーネントをブロック構成して行う。使用するコンポーネントの数は任意で，その接続やコンポーネント内の詳細は入力データによって指定する。このため，単純な個別効果試験から BWR 実プラントまで，様々な規模の設備について解析することができるコードである。
ＴＲＡＣの熱水力に用いる２流体モデルは，気液相についての質量，運動量，エネルギーの保存式を解く。質量，運動量，エネルギーの保存式は，気液相間および壁面について摩擦や熱伝達を扱う構成相関式を用いた種々の基本モデ
ルによって完結している。流動様式マップはコード全般にわたり同一のものが適用されており，構成相関式は流動様式にしたがって選択される。

4-7

表 4-1

各コードの使用実績

コード
ＭＡＡＰ

適用実績
米国産業界が実施した IDCOR(Industry DegradedCore Rulemaking Program，産業界における損傷炉心規制プログラム)及び米国 EPRI を中心とした MUG(MAAP User’s Group)のもとで開発されてきたコードである。国内では，個別プラントのＰＲＡやスト
レステスト等において，米国では，設計認証申請において使用される等，国内外において使用実績が豊富な代表的解析コードである。

ＴＲＡＣ

ＴＲＡＣは，ロスアラモス国立研究所（LANL）で PWR用に開発された TRAC-P1A と称するバージョンが最初のものである。BWR 向けのＴＲＡＣの開発は GE 社とアイダホ国立研究所（INEL）の協力によって 1979 年に始まり，1985 年以降，過渡・安定性・ATWS 解析用にＴＲＡＣを高度化することを目的に，開発が継続された。米国の設計認証申請においても，ＴＲＡＣ
コードによる事故解析が実施されている等の適用例がある。

※ 本表では，国内ＢＷＲの原子炉設置変更許可申請書の添付書類十の安全評価において使用実績があるコードは除く。

4-8

5.

有効性評価に適用するコードの選定
有効性評価に適用するコードを選定するにあたって，コードが備えるべき物

理現象モデルは 2 章で抽出されたとおりであり，4 章で述べた候補コードの特徴を踏まえ，必要な物理モデルの有無，模擬性能の優劣及び利便性の観点から，適用するコードの選定を行った。以下に，コード選定における考え方を整理する。なお，最終的に選定された有効性評価に使用するコード一覧を表 5-14 に示す。
5.1 炉心損傷防止
5.1.1

高圧･低圧注水機能喪失

2.1.1 項で抽出した本事故シーケンスグループの評価で考慮すべき現象に対する各コードのモデルの対応を表 5-1 に示す。
評価指標である燃料被覆管温度及び原子炉圧力に対しては，原子炉圧力容器内で事故時に発生し得る気液対向流制限等の熱水力挙動や燃料棒ヒート
アップ挙動を詳細に評価するための現象モデルを兼ね備えたコードとして
ＳＡＦＥＲを用いることとした。また，ＳＡＦＥＲによる炉心ヒートアップ
解析結果において，燃料被覆管が高温となり，燃料棒やチャンネルボックスの幾何学的配置を考慮した詳細な輻射伝熱計算が必要となる場合には，合わ
せてＣＨＡＳＴＥを用いることとした。
他に燃料被覆管温度上昇を伴う事故時の炉心部や圧力容器内を評価対象としているものにＭＡＡＰが挙げられるが，ＭＡＡＰは，過渡変化時のスクラムまでの出力変化を取り扱えないため，燃料被覆管温度の詳細な挙動や膨れ／破損評価には適していない。
評価指標である格納容器の圧力及び温度に対しては，ＳＡＦＥＲは格納容
器内の熱水力現象を取り扱うモデルを有しておらず，格納容器内において考慮すべき現象に必要となる現象モデルをすべて有しているＭＡＡＰを用いることとした。
ＭＡＡＰは，炉心動特性モデルを備えていないが，事象初期に原子炉はス
クラムし，事故後短期間で炉心出力は崩壊熱レベルに低下するため，崩壊熱を考慮できれば，格納容器の長期的な評価に対しては適用性を有する。
5.1.2

高圧注水･減圧機能喪失

2.1.2 項で抽出した本事故シーケンスグループの評価で考慮すべき現象に対する各コードのモデルの対応を表 5-2 に示す。
5.1.1 項での議論と同様に，評価指標である燃料被覆管温度及び原子炉圧5-1

力に対しては，ＳＡＦＥＲ及び必要に応じてＣＨＡＳＴＥを用いることとし，評価指標である格納容器の圧力及び温度に対しては，ＭＡＡＰを用いること
とした。
5.1.3

全交流動力電源喪失

2.1.3 項で抽出した本事故シーケンスグループの評価で考慮すべき現象に対する各コードのモデルの対応を表 5-3 に示す。
5.1.1 項での議論と同様に，評価指標である燃料被覆管温度及び原子炉圧力に対しては，ＳＡＦＥＲ及び必要に応じてＣＨＡＳＴＥを用いることとし，評価指標である格納容器の圧力及び温度に対しては，ＭＡＡＰを用いること
とした。
5.1.4

崩壊熱除去機能喪失

5.1.4.1 取水機能が喪失した場合
2.1.4.1 項で抽出した本事故シーケンスグループの評価で考慮すべき現象に対する各コードのモデルの対応を表 5-4 に示す。
5.1.1 項での議論と同様に，評価指標である燃料被覆管温度及び原子炉圧力に対しては，ＳＡＦＥＲ及び必要に応じてＣＨＡＳＴＥを用いることとし，評価指標である格納容器の圧力及び温度に対しては，ＭＡＡＰを用いることとした。
5.1.4.2 残留熱除去系が故障した場合
2.1.4.2 項で抽出した本事故シーケンスグループの評価で考慮すべき現象に対する各コードのモデルの対応を表 5-4 に示す。
5.1.1 項での議論と同様に，評価指標である燃料被覆管温度及び原子炉圧力に対しては，ＳＡＦＥＲ及び必要に応じてＣＨＡＳＴＥを用いることとし，評価指標である格納容器の圧力及び温度に対しては，ＭＡＡＰを用いることとした。
5.1.5

原子炉停止機能喪失

2.1.5 項で抽出した本事故シーケンスグループの評価で考慮すべき現象に対する各コードのモデルの対応を表 5-5 に示す。
本事故シーケンスグループでは，原子炉停止機能が喪失するため，炉心部の解析モデルについては，原子炉停止機能が喪失した状態での，炉心内ボイド率変化，燃料温度変化及びボロン濃度の変化に伴う原子炉出力応答が適切に評価できること及び炉心損傷に繋がる燃料被覆管温度上昇や燃料

5-2被覆管の酸化量増加を適切に把握できることがコード選定の要件として挙げられる。
また，炉心部以外の解析モデルについては，評価指標である原子炉圧力，
SRV の作動によるサプレッション・チェンバのプール水温の上昇，RHR によるサプレッション・チェンバのプール水の冷却や格納容器圧力を評価できることが要件として挙げられる。
以上のうち，炉心部の解析モデルに関する要求に対しては，出力応答の評価において，ボイド率変化，出力変化といった事象推移を考慮するために，これらの過渡変化に伴う核的挙動を考慮した炉心動特性モデルが必要となる。また，燃料被覆管温度上昇を適切に把握するためには，特に出力上昇やチャンネル内の冷却材条件の変化を伴う本事象に対して，事象進展
中の燃料棒表面熱伝達係数の変化を取り込んだ評価が行える必要がある。
したがって，これら原子炉出力，原子炉圧力，サプレッション・チェン
バのプール水温及び格納容器圧力変化を事象進展に見合った評価とするため，すべてを同時に評価することが可能なＲＥＤＹを用いることとした。
また，評価指標である燃料被覆管温度については，出力上昇に伴う沸騰遷
移時の燃料被覆管温度の評価モデルを有するＳＣＡＴを用いることとした。
なお，ＭＡＡＰは，炉心動特性モデルを備えていないことから適さない。
5.1.6

ＬＯＣＡ時注水機能喪失

2.1.6 項で抽出した本事故シーケンスグループの評価で考慮すべき現象に対する各コードのモデルの対応を表 5-6 に示す。
5.1.1 項での議論と同様に，評価指標である燃料被覆管温度及び原子炉圧力に対しては，ＳＡＦＥＲ及び必要に応じてＣＨＡＳＴＥを用いることとし，評価指標である格納容器の圧力及び温度に対しては，ＭＡＡＰを用いること
とした。
5.1.7

格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）

2.1.7 項で抽出した本事故シーケンスグループの評価で考慮すべき現象に対する各コードのモデルの対応を表 5-7 に示す。
5.1.1 項での議論と同様に，評価指標である燃料被覆管温度及び原子炉圧力に対しては，ＳＡＦＥＲ及び必要に応じてＣＨＡＳＴＥを用いることとした。
なお，本事故シーケンスグループは，格納容器バイパス事象であり，格納容器の圧力及び温度を評価指標としていないため，これらの評価指標に対するコードの選定は不要である。

5-3

5.2

格納容器破損防止

5.2.1

雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）
2.2.2 項で抽出した本格納容器破損モードの評価で考慮すべき現象に対する各コードのモデルの対応を表 5-8 に示す。
評価指標に対して，考慮すべき現象に対する現象モデルを兼ね備えたコ
ードはＭＡＡＰのみであることから，ＭＡＡＰを用いることとした。
なお，ＭＡＡＰは，炉心動特性モデルを備えていないが，事象初期に原子炉はスクラムし，事故後短期間で炉心出力は崩壊熱レベルに低下するため，崩壊熱を考慮できれば，格納容器の長期的な評価に対しては適用性を
有する。
5.2.2

高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱

2.2.3 項で抽出した本格納容器破損モードの評価で考慮すべき現象に対する各コードのモデルの対応を表 5-9 に示す。
評価指標に対して，考慮すべき現象に対する現象モデルを兼ね備えたコ
ードはＭＡＡＰのみであることから，ＭＡＡＰを用いることとした。
なお，ＭＡＡＰは，炉心動特性モデルを備えていないが，事象初期に原子炉はスクラムし，事故後短期間で炉心出力は崩壊熱レベルに低下するため，崩壊熱を考慮できれば，格納容器の長期的な評価に対しては適用性を
有する。
5.2.3

原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用

2.2.4 項で抽出した本格納容器破損モードの評価で考慮すべき現象に対する各コードのモデルの対応を表 5-10 に示す。
評価指標に対して，考慮すべき現象に対する現象モデルを兼ね備えたコ
ードはＭＡＡＰのみであることから，ＭＡＡＰを用いることとした。
なお，ＭＡＡＰは，炉心動特性モデルを備えていないが，事象初期に原子炉はスクラムし，事故後短期間で炉心出力は崩壊熱レベルに低下するため，崩壊熱を考慮できれば，格納容器の長期的な評価に対しては適用性を有する。
5.2.4 水素燃焼
2.2.5 項で抽出した本格納容器破損モードの評価で考慮すべき現象に対する各コードのモデルの対応を表 5-11 に示す。
評価指標に対して，考慮すべき現象に対する現象モデルを兼ね備えたコ
ードはＭＡＡＰのみであることから，ＭＡＡＰを用いることとした。

5-4

なお，ＭＡＡＰは水の放射線分解による水素及び酸素の発生モデルを備えていないが，同コードで得られる崩壊熱からそれらの発生量を評価することが可能である。また，ＭＡＡＰは，炉心動特性モデルを備えていないが，事象初期に原子炉はスクラムし，事故後短期間で炉心出力は崩壊熱レベルに低下するため，崩壊熱を考慮できれば，格納容器の長期的な評価に対しては適用性を有する。
5.2.5

溶融炉心・コンクリート相互作用

2.2.6 項で抽出した本格納容器破損モードの評価で考慮すべき現象に対する各コードのモデルの対応を表 5-12 に示す。
評価指標に対して，考慮すべき現象に対する現象モデルを兼ね備えたコ
ードはＭＡＡＰのみであることから，ＭＡＡＰを用いることとした。
なお，ＭＡＡＰは，炉心動特性モデルを備えていないが，事象初期に原子炉はスクラムし，事故後短期間で炉心出力は崩壊熱レベルに低下するため，崩壊熱を考慮できれば，格納容器の長期的な評価に対しては適用性を
有する。

5-5

5.3

運転停止中原子炉における燃料損傷防止

5.3.1

反応度の誤投入

2.3.1 項で抽出した本事故シーケンスグループの評価で考慮すべき現象に対する各コードのモデルの対応を表 5-13 に示す。
評価指標に対して，考慮すべき現象に対する現象モデルを兼ね備えたコードとしてＡＰＥＸ及びＳＣＡＴ（ＲＩＡ用）を用いることとした。
ここで，2.3.1 項で述べたとおり，ＡＢＷＲでは，投入反応度が即発臨界に至ることがないことをもって，燃料エンタルピの評価に替えることができるため，ＳＣＡＴ（ＲＩＡ用）は必要に応じて用いることとする。

5-6

表 5-1 抽出された物理現象とコードの解析モデルの対応（炉心損傷防止：高圧･低圧注水機能喪失）
適用候補コード

REDY

SCAT

MAAP

APEX

SCAT (RIA 用)

三次元※

ISCOR

LAMB

短期 PCV※

長期 PCV※

可燃性ｶﾞｽ※

（燃料）
炉心
（熱流動）
炉心
（逃がし安全弁含む）

原子炉格納容器CHASTE（核）
炉心
原子炉圧力容器

SAFER

分類

5-7

核分裂出力

○*

○*

○

○*

○*

○

○*

○

－

－

－

－

－

出力分布変化

○*

－

○*

○*

－

○

○*

－

－

－

－

－

－

反応度フィードバック効果

○*

－

○

－

○*

○

－

○

－

－

－

－

－

制御棒反応度効果

○*

－

○

－

○*

○

－

○

－

－

－

－

－

崩壊熱

○*

○*

○

○*

○

－

○*

－

－

○*

○*

○*

○*

燃料棒内温度変化

○

○

○

○

○

－

○

○

－

－

－

－

－

燃料棒表面熱伝達

○

○

○

○

○

－

○

－

－

－

－

－

－

沸騰遷移

○*

－

－

○

－

－

○

－

－

－

－

－

－

燃料被覆管酸化

○

○

－

○

○

－

○

－

－

－

－

－

－

燃料被覆管変形

○

○

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

三次元効果

○*

○*

－

－

○*

－

－

－

－

－

－

－

－

沸騰・ボイド率変化

○

－

○

○

○

－

○

○

○

○

－

－

－

気液分離（水位変化）・対向流

○

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

気液熱非平衡

○*

－

－

○*

○

－

－

－

－

－

－

－

－

圧力損失

○

－

○

○

○

－

○

－

○

○

－

－

－

三次元効果

○*

－

○*

○*

－

－

○*

－

－

－

－

－

－

冷却材流量変化

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

冷却材放出（臨界流・差圧流）

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

沸騰・凝縮・ボイド率変化

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

気液分離（水位変化）・対向流

○

－

－

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

圧力損失

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

構造材との熱伝達

○

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

ECCS 注水（給水系・代替注水設備含む）

○

－

○

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

三次元効果

○*

－

○*

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

冷却材放出

－

－

○

－

○

－

－

－

－

－

○

○

－

格納容器各領域間の流動

－

－

○*

－

○

－

－

－

－

－

○

○

○

気液界面の熱伝達

－

－

○*

－

○

－

－

－

－

－

○

○

－

構造材との熱伝達及び内部熱伝導

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

スプレイ冷却

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

○

－

格納容器ベント

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

解析で考慮すべき物理現象【記号の説明】○：必要なモデルを備えている○*：必要なモデルを備えていないが解析条件等で考慮可能－：必要なモデルを備えていない※ 三次元：三次元沸騰水型原子炉模擬計算コード
短期 PCV：短期間格納容器圧力応答解析コード
長期 PCV：長期間格納容器圧力応答解析コード
可燃性ｶﾞｽ：可燃性ガス濃度解析コード

表 5-2 抽出された物理現象とコードの解析モデルの対応（炉心損傷防止：高圧注水･減圧機能喪失）
適用候補コード

REDY

SCAT

MAAP

APEX

SCAT (RIA 用)

三次元※

ISCOR

LAMB

短期 PCV※

長期 PCV※

可燃性ｶﾞｽ※

（燃料）
炉心
（熱流動）
炉心
（逃がし安全弁含む）

原子炉格納容器CHASTE（核）
炉心
原子炉圧力容器

SAFER

分類

5-8

核分裂出力

○*

○*

○

○*

○*

○

○*

○

－

－

－

－

－

出力分布変化

○*

－

○*

○*

－

○

○*

－

－

－

－

－

－

反応度フィードバック効果

○*

－

○

－

○*

○

－

○

－

－

－

－

－

制御棒反応度効果

○*

－

○

－

○*

○

－

○

－

－

－

－

－

崩壊熱

○*

○*

○

○*

○

－

○*

－

－

○*

○*

○*

○*

燃料棒内温度変化

○

○

○

○

○

－

○

○

－

－

－

－

－

燃料棒表面熱伝達

○

○

○

○

○

－

○

－

－

－

－

－

－

沸騰遷移

○*

－

－

○

－

－

○

－

－

－

－

－

－

燃料被覆管酸化

○

○

－

○

○

－

○

－

－

－

－

－

－

燃料被覆管変形

○

○

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

三次元効果

○*

○*

－

－

○*

－

－

－

－

－

－

－

－

沸騰・ボイド率変化

○

－

○

○

○

－

○

○

○

○

－

－

－

気液分離（水位変化）・対向流

○

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

気液熱非平衡

○*

－

－

○*

○

－

－

－

－

－

－

－

－

圧力損失

○

－

○

○

○

－

○

－

○

○

－

－

－

三次元効果

○*

－

○*

○*

－

－

○*

－

－

－

－

－

－

冷却材流量変化

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

冷却材放出（臨界流・差圧流）

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

沸騰・凝縮・ボイド率変化

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

気液分離（水位変化）・対向流

○

－

－

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

圧力損失

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

構造材との熱伝達

○

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

ECCS 注水（給水系・代替注水設備含む）

○

－

○

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

三次元効果

○*

－

○*

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

冷却材放出

－

－

○

－

○

－

－

－

－

－

○

○

－

格納容器各領域間の流動

－

－

○*

－

○

－

－

－

－

－

○

○

○

サプレッション・プール冷却

－

－

○

－

○

－

－

－

－

－

－

○

－

気液界面の熱伝達

－

－

○*

－

○

－

－

－

－

－

○

○

－

構造材との熱伝達及び内部熱伝導

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

解析で考慮すべき物理現象【記号の説明】○：必要なモデルを備えている○*：必要なモデルを備えていないが解析条件等で考慮可能－：必要なモデルを備えていない※ 三次元：三次元沸騰水型原子炉模擬計算コード
短期 PCV：短期間格納容器圧力応答解析コード
長期 PCV：長期間格納容器圧力応答解析コード
可燃性ｶﾞｽ：可燃性ガス濃度解析コード

表 5-3 抽出された物理現象とコードの解析モデルの対応（炉心損傷防止：全交流動力電源喪失）
適用候補コード

REDY

SCAT

MAAP

APEX

SCAT (RIA 用)

三次元※

ISCOR

LAMB

短期 PCV※

長期 PCV※

可燃性ｶﾞｽ※

（燃料）
炉心
（熱流動）
炉心
（逃がし安全弁含む）

原子炉格納容器CHASTE（核）
炉心
原子炉圧力容器

SAFER

分類

5-9

核分裂出力

○*

○*

○

○*

○*

○

○*

○

－

－

－

－

－

出力分布変化

○*

－

○*

○*

－

○

○*

－

－

－

－

－

－

反応度フィードバック効果

○*

－

○

－

○*

○

－

○

－

－

－

－

－

制御棒反応度効果

○*

－

○

－

○*

○

－

○

－

－

－

－

－

崩壊熱

○*

○*

○

○*

○

－

○*

－

－

○*

○*

○*

○*

燃料棒内温度変化

○

○

○

○

○

－

○

○

－

－

－

－

－

燃料棒表面熱伝達

○

○

○

○

○

－

○

－

－

－

－

－

－

沸騰遷移

○*

－

－

○

－

－

○

－

－

－

－

－

－

燃料被覆管酸化

○

○

－

○

○

－

○

－

－

－

－

－

－

燃料被覆管変形

○

○

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

三次元効果

○*

○*

－

－

○*

－

－

－

－

－

－

－

－

沸騰・ボイド率変化

○

－

○

○

○

－

○

○

○

○

－

－

－

気液分離（水位変化）・対向流

○

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

気液熱非平衡

○*

－

－

○*

○

－

－

－

－

－

－

－

－

圧力損失

○

－

○

○

○

－

○

－

○

○

－

－

－

三次元効果

○*

－

○*

○*

－

－

○*

－

－

－

－

－

－

冷却材流量変化

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

冷却材放出（臨界流・差圧流）

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

沸騰・凝縮・ボイド率変化

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

気液分離（水位変化）・対向流

○

－

－

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

圧力損失

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

構造材との熱伝達

○

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

ECCS 注水（給水系・代替注水設備含む）

○

－

○

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

三次元効果

○*

－

○*

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

冷却材放出

－

－

○

－

○

－

－

－

－

－

○

○

－

格納容器各領域間の流動

－

－

○*

－

○

－

－

－

－

－

○

○

○

サプレッション・プール冷却

－

－

○

－

○

－

－

－

－

－

－

○

－

気液界面の熱伝達

－

－

○*

－

○

－

－

－

－

－

○

○

－

構造材との熱伝達及び内部熱伝導

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

スプレイ冷却

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

○

－

格納容器ベント

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

解析で考慮すべき物理現象【記号の説明】○：必要なモデルを備えている○*：必要なモデルを備えていないが解析条件等で考慮可能－：必要なモデルを備えていない※ 三次元：三次元沸騰水型原子炉模擬計算コード
短期 PCV：短期間格納容器圧力応答解析コード
長期 PCV：長期間格納容器圧力応答解析コード
可燃性ｶﾞｽ：可燃性ガス濃度解析コード

表 5-4 抽出された物理現象とコードの解析モデルの対応（炉心損傷防止：崩壊熱除去機能喪失）
適用候補コード

REDY

SCAT

MAAP

APEX

SCAT (RIA 用)

三次元※

ISCOR

LAMB

短期 PCV※

長期 PCV※

可燃性ｶﾞｽ※

（燃料）
炉心
（熱流動）
炉心
（逃がし安全弁含む）

原子炉格納容器CHASTE（核）
炉心
原子炉圧力容器

SAFER

分類

5-10

核分裂出力

○*

○*

○

○*

○*

○

○*

○

－

－

－

－

－

出力分布変化

○*

－

○*

○*

－

○

○*

－

－

－

－

－

－

反応度フィードバック効果

○*

－

○

－

○*

○

－

○

－

－

－

－

－

制御棒反応度効果

○*

－

○

－

○*

○

－

○

－

－

－

－

－

崩壊熱

○*

○*

○

○*

○

－

○*

－

－

○*

○*

○*

○*

燃料棒内温度変化

○

○

○

○

○

－

○

○

－

－

－

－

－

燃料棒表面熱伝達

○

○

○

○

○

－

○

－

－

－

－

－

－

沸騰遷移

○*

－

－

○

－

－

○

－

－

－

－

－

－

燃料被覆管酸化

○

○

－

○

○

－

○

－

－

－

－

－

－

燃料被覆管変形

○

○

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

三次元効果

○*

○*

－

－

○*

－

－

－

－

－

－

－

－

沸騰・ボイド率変化

○

－

○

○

○

－

○

○

○

○

－

－

－

気液分離（水位変化）・対向流

○

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

気液熱非平衡

○*

－

－

○*

○

－

－

－

－

－

－

－

－

圧力損失

○

－

○

○

○

－

○

－

○

○

－

－

－

三次元効果

○*

－

○*

○*

－

－

○*

－

－

－

－

－

－

冷却材流量変化

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

冷却材放出（臨界流・差圧流）

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

沸騰・凝縮・ボイド率変化

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

気液分離（水位変化）・対向流

○

－

－

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

圧力損失

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

構造材との熱伝達

○

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

ECCS 注水（給水系・代替注水設備含む）

○

－

○

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

三次元効果

○*

－

○*

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

冷却材放出

－

－

○

－

○

－

－

－

－

－

○

○

－

格納容器各領域間の流動

－

－

○*

－

○

－

－

－

－

－

○

○

○

サプレッション・プール冷却

－

－

○

－

○

－

－

－

－

－

－

○

－

気液界面の熱伝達

－

－

○*

－

○

－

－

－

－

－

○

○

－

構造材との熱伝達及び内部熱伝導

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

スプレイ冷却

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

○

－

格納容器ベント

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

解析で考慮すべき物理現象【記号の説明】○：必要なモデルを備えている○*：必要なモデルを備えていないが解析条件等で考慮可能－：必要なモデルを備えていない※ 三次元：三次元沸騰水型原子炉模擬計算コード
短期 PCV：短期間格納容器圧力応答解析コード
長期 PCV：長期間格納容器圧力応答解析コード
可燃性ｶﾞｽ：可燃性ガス濃度解析コード

表 5-5 抽出された物理現象とコードの解析モデルの対応（炉心損傷防止：原子炉停止機能喪失）
適用候補コード

REDY

SCAT

MAAP

APEX

SCAT (RIA 用)

三次元※

ISCOR

LAMB

短期 PCV※

長期 PCV※

可燃性ｶﾞｽ※

（燃料）
炉心
（熱流動）
炉心
（逃がし安全弁含む）

原子炉格納容器CHASTE（核）
炉心
原子炉圧力容器

SAFER

分類

5-11

核分裂出力

○*

○*

○

○*

○*

○

○*

○

－

－

－

－

－

出力分布変化

○*

－

○*

○*

－

○

○*

－

－

－

－

－

－

反応度フィードバック効果

○*

－

○

－

○*

○

－

○

－

－

－

－

－

崩壊熱

○*

○*

○

○*

○

－

○*

－

－

○*

○*

○*

○*

三次元効果

－

－

○*

－

－

○*

－

－

－

－

－

－

－

燃料棒内温度変化

○

○

○

○

○

－

○

○

－

－

－

－

－

燃料棒表面熱伝達

○

○

○

○

○

－

○

－

－

－

－

－

－

沸騰遷移

○*

－

－

○

－

－

○

－

－

－

－

－

－

燃料被覆管酸化

○

○

－

○

○

－

○

－

－

－

－

－

－

燃料被覆管変形

○

○

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

沸騰・ボイド率変化

○

－

○

○

○

－

○

○

○

○

－

－

－

気液分離（水位変化）・対向流

○

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

気液熱非平衡

○*

－

－

○*

○

－

－

－

－

－

－

－

－

圧力損失

○

－

○

○

○

－

○

－

○

○

－

－

－

三次元効果

○*

－

○*

○*

－

－

○*

－

－

－

－

－

－

冷却材流量変化

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

冷却材放出（臨界流・差圧流）

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

沸騰・凝縮・ボイド率変化

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

圧力損失

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

ECCS 注水（給水系・代替注水設備含む）

○

－

○

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

ほう酸水の拡散

－

－

○

－

○*

－

－

－

－

－

－

－

－

三次元効果

○*

－

○*

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

冷却材放出

－

－

○

－

○

－

－

－

－

－

○

○

－

格納容器各領域間の流動

－

－

○*

－

○

－

－

－

－

－

○

○

○

サプレッション・プール冷却

－

－

○

－

○

－

－

－

－

－

－

○

－

気液界面の熱伝達

－

－

○*

－

○

－

－

－

－

－

○

○

－

解析で考慮すべき物理現象【記号の説明】○：必要なモデルを備えている○*：必要なモデルを備えていないが解析条件等で考慮可能－：必要なモデルを備えていない※ 三次元：三次元沸騰水型原子炉模擬計算コード
短期 PCV：短期間格納容器圧力応答解析コード
長期 PCV：長期間格納容器圧力応答解析コード
可燃性ｶﾞｽ：可燃性ガス濃度解析コード

表 5-6 抽出された物理現象とコードの解析モデルの対応（炉心損傷防止：ＬＯＣＡ時注水機能喪失）
適用候補コード

REDY

SCAT

MAAP

APEX

SCAT (RIA 用)

三次元※

ISCOR

LAMB

短期 PCV※

長期 PCV※

可燃性ｶﾞｽ※

（燃料）
炉心
（熱流動）
炉心
（逃がし安全弁含む）

原子炉格納容器CHASTE（核）
炉心
原子炉圧力容器

SAFER

分類

5-12

核分裂出力

○*

○*

○

○*

○*

○

○*

○

－

－

－

－

－

出力分布変化

○*

－

○*

○*

－

○

○*

－

－

－

－

－

－

反応度フィードバック効果

○*

－

○

－

○*

○

－

○

－

－

－

－

－

制御棒反応度効果

○*

－

○

－

○*

○

－

○

－

－

－

－

－

崩壊熱

○*

○*

○

○*

○

－

○*

－

－

○*

○*

○*

○*

燃料棒内温度変化

○

○

○

○

○

－

○

○

－

－

－

－

－

燃料棒表面熱伝達

○

○

○

○

○

－

○

－

－

－

－

－

－

沸騰遷移

○*

－

－

○

－

－

○

－

－

－

－

－

－

燃料被覆管酸化

○

○

－

○

○

－

○

－

－

－

－

－

－

燃料被覆管変形

○

○

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

三次元効果

○*

○*

－

－

○*

－

－

－

－

－

－

－

－

沸騰・ボイド率変化

○

－

○

○

○

－

○

○

○

○

－

－

－

気液分離（水位変化）・対向流

○

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

気液熱非平衡

○*

－

－

○*

○

－

－

－

－

－

－

－

－

圧力損失

○

－

○

○

○

－

○

－

○

○

－

－

－

三次元効果

○*

－

○*

○*

－

－

○*

－

－

－

－

－

－

冷却材流量変化

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

冷却材放出（臨界流・差圧流）

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

沸騰・凝縮・ボイド率変化

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

気液分離（水位変化）・対向流

○

－

－

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

圧力損失

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

構造材との熱伝達

○

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

ECCS 注水（給水系・代替注水設備含む）

○

－

○

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

三次元効果

○*

－

○*

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

冷却材放出

－

－

○

－

○

－

－

－

－

－

○

○

－

格納容器各領域間の流動

－

－

○*

－

○

－

－

－

－

－

○

○

○

気液界面の熱伝達

－

－

○*

－

○

－

－

－

－

－

○

○

－

構造材との熱伝達及び内部熱伝導

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

スプレイ冷却

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

○

－

格納容器ベント

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

解析で考慮すべき物理現象【記号の説明】○：必要なモデルを備えている○*：必要なモデルを備えていないが解析条件等で考慮可能－：必要なモデルを備えていない※ 三次元：三次元沸騰水型原子炉模擬計算コード
短期 PCV：短期間格納容器圧力応答解析コード
長期 PCV：長期間格納容器圧力応答解析コード
可燃性ｶﾞｽ：可燃性ガス濃度解析コード

表 5-7 抽出された物理現象とコードの解析モデルの対応（炉心損傷防止：格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ））
適用候補コード

CHASTE

REDY

SCAT

MAAP

APEX

SCAT (RIA 用)

三次元※

ISCOR

LAMB

短期 PCV※

長期 PCV※

可燃性ｶﾞｽ※

（核）
炉心
（燃料）
炉心
（熱流動）
炉心
（逃がし安全弁含む）

原子炉圧力容器

SAFER

分類

5-13

核分裂出力

○*

○*

○

○*

○*

○

○*

○

－

－

－

－

－

出力分布変化

○*

－

○*

○*

－

○

○*

－

－

－

－

－

－

反応度フィードバック効果

○*

－

○

－

○*

○

－

○

－

－

－

－

－

制御棒反応度効果

○*

－

○

－

○*

○

－

○

－

－

－

－

－

崩壊熱

○*

○*

○

○*

○

－

○*

－

－

○*

○*

○*

○*

燃料棒内温度変化

○

○

○

○

○

－

○

○

－

－

－

－

－

燃料棒表面熱伝達

○

○

○

○

○

－

○

－

－

－

－

－

－

沸騰遷移

○*

－

－

○

－

－

○

－

－

－

－

－

－

燃料被覆管酸化

○

○

－

○

○

－

○

－

－

－

－

－

－

燃料被覆管変形

○

○

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

三次元効果

○*

○*

－

－

○*

－

－

－

－

－

－

－

－

沸騰・ボイド率変化

○

－

○

○

○

－

○

○

○

○

－

－

－

気液分離（水位変化）・対向流

○

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

気液熱非平衡

○*

－

－

○*

○

－

－

－

－

－

－

－

－

圧力損失

○

－

○

○

○

－

○

－

○

○

－

－

－

三次元効果

○*

－

○*

○*

－

－

○*

－

－

－

－

－

－

冷却材流量変化

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

冷却材放出（臨界流・差圧流）

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

沸騰・凝縮・ボイド率変化

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

気液分離（水位変化）・対向流

○

－

－

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

圧力損失

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

構造材との熱伝達

○

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

ECCS 注水（給水系・代替注水設備含む）

○

－

○

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

三次元効果

○*

－

○*

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

解析で考慮すべき物理現象【記号の説明】○：必要なモデルを備えている○*：必要なモデルを備えていないが解析条件等で考慮可能－：必要なモデルを備えていない※ 三次元：三次元沸騰水型原子炉模擬計算コード
短期 PCV：短期間格納容器圧力応答解析コード
長期 PCV：長期間格納容器圧力応答解析コード
可燃性ｶﾞｽ：可燃性ガス濃度解析コード

表 5-8 抽出された物理現象とコードの解析モデルの対応（格納容器破損防止：雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損））
適用候補コード

三次元※

ISCOR

LAMB

短期 PCV※

長期 PCV※

可燃性ｶﾞｽ※（炉心損傷後）原子炉格納容器SCAT (RIA 用)（炉心損傷後）（逃がし安全弁含む）
原子炉圧力容器

APEX

原子炉格納容器

MAAP（逃がし安全弁含む）
原子炉圧力容器

SCAT

（熱流動）
炉心

REDY

（燃料）
炉心

CHASTE

（核）
炉心

SAFER

分類

5-14

核分裂出力

○*

○*

○

○*

○*

○

○*

○

－

－

－

－

－

反応度フィードバック効果

○*

－

○

－

○*

○

－

○

－

－

－

－

－

制御棒反応度効果

○*

－

○

－

○*

○

－

○

－

－

－

－

－

崩壊熱

○*

○*

○

○*

○

－

○*

－

－

○*

○*

○*

○*

燃料棒内温度変化

○

○

○

○

○

－

○

○

－

－

－

－

－

燃料棒表面熱伝達

○

○

○

○

○

－

○

－

－

－

－

－

－

燃料被覆管酸化

○

○

－

○

○

－

○

－

－

－

－

－

－

燃料被覆管変形

○

○

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

沸騰・ボイド率変化

○

－

○

○

○

－

○

○

○

○

－

－

－

気液分離（水位変化）・対向流

○

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

気液熱非平衡

○*

－

－

○*

○

－

－

－

－

－

－

－

－

圧力損失

○

－

○

○

○

－

○

－

○

○

－

－

－

冷却材流量変化

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

冷却材放出（臨界流・差圧流）

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

沸騰・凝縮・ボイド率変化

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

気液分離（水位変化）・対向流

○

－

－

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

気液熱非平衡

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

圧力損失

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

構造材との熱伝達

○

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

ECCS 注水（給水系・代替注水設備含む）

○

－

○

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

冷却材放出

－

－

○

－

○

－

－

－

－

－

○

○

－

格納容器各領域間の流動

－

－

○*

－

○

－

－

－

－

－

○

○

○

サプレッション・プール冷却

－

－

○

－

○

－

－

－

－

－

－

○

－

気液界面の熱伝達

－

－

○*

－

○

－

－

－

－

－

○

○

－

構造材との熱伝達及び内部熱伝導

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

スプレイ冷却

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

○

－

放射線水分解等による水素・酸素発生

－

－

－

－

○*

－

－

－

－

－

－

－

○

格納容器ベント

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

リロケーション

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

原子炉圧力容器内 FCI(溶融炉心細粒化)

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

原子炉圧力容器内 FCI(デブリ粒子熱伝達)

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

構造材との熱伝達

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

原子炉圧力容器破損

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

放射線水分解等による水素・酸素発生

－

－

－

－

○*

－

－

－

－

－

－

－

○

原子炉圧力容器内 FP 挙動

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

格納容器下部床面での溶融炉心の拡がり

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

内部構造物の溶融，破損

－

－

－

－

○*

－

－

－

－

－

－

－

－

原子炉圧力容器外 FCI(溶融炉心細粒化)

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

原子炉圧力容器外 FCI(デブリ粒子熱伝達)

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

溶融炉心と格納容器下部ﾌﾟｰﾙ水との伝熱

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

溶融炉心とコンクリートの伝熱

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

ｺﾝｸﾘｰﾄ分解及び非凝縮性ｶﾞｽ発生

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

原子炉格納容器内 FP 挙動

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

解析で考慮すべき物理現象【記号の説明】○：必要なモデルを備えている○*：必要なモデルを備えていないが解析条件等で考慮可能－：必要なモデルを備えていない※ 三次元：三次元沸騰水型原子炉模擬計算コード
短期 PCV：短期間格納容器圧力応答解析コード
長期 PCV：長期間格納容器圧力応答解析コード
可燃性ｶﾞｽ：可燃性ガス濃度解析コード

表 5-9 抽出された物理現象とコードの解析モデルの対応（格納容器破損防止：高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱）
適用候補コード

三次元※

ISCOR

LAMB

短期 PCV※

長期 PCV※

可燃性ｶﾞｽ※（炉心損傷後）原子炉格納容器SCAT (RIA 用)（炉心損傷後）（逃がし安全弁含む）
原子炉圧力容器

APEX

原子炉格納容器

MAAP（逃がし安全弁含む）
原子炉圧力容器

SCAT

（熱流動）
炉心

REDY

（燃料）
炉心

CHASTE

（核）
炉心

SAFER

分類

5-15

核分裂出力

○*

○*

○

○*

○*

○

○*

○

－

－

－

－

－

反応度フィードバック効果

○*

－

○

－

○*

○

－

○

－

－

－

－

－

制御棒反応度効果

○*

－

○

－

○*

○

－

○

－

－

－

－

－

崩壊熱

○*

○*

○

○*

○

－

○*

－

－

○*

○*

○*

○*

燃料棒内温度変化

○

○

○

○

○

－

○

○

－

－

－

－

－

燃料棒表面熱伝達

○

○

○

○

○

－

○

－

－

－

－

－

－

燃料被覆管酸化

○

○

－

○

○

－

○

－

－

－

－

－

－

燃料被覆管変形

○

○

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

沸騰・ボイド率変化

○

－

○

○

○

－

○

○

○

○

－

－

－

気液分離（水位変化）・対向流

○

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

気液熱非平衡

○*

－

－

○*

○

－

－

－

－

－

－

－

－

圧力損失

○

－

○

○

○

－

○

－

○

○

－

－

－

冷却材流量変化

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

冷却材放出（臨界流・差圧流）

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

沸騰・凝縮・ボイド率変化

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

気液分離（水位変化）・対向流

○

－

－

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

気液熱非平衡

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

圧力損失

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

構造材との熱伝達

○

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

冷却材放出

－

－

○

－

○

－

－

－

－

－

○

○

－

格納容器各領域間の流動

－

－

○*

－

○

－

－

－

－

－

○

○

○

気液界面の熱伝達

－

－

○*

－

○

－

－

－

－

－

○

○

－

構造材との熱伝達及び内部熱伝導

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

放射線水分解等による水素・酸素発生

－

－

－

－

○*

－

－

－

－

－

－

－

○

リロケーション

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

原子炉圧力容器内 FCI(溶融炉心細粒化)

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

原子炉圧力容器内 FCI(デブリ粒子熱伝達)

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

構造材との熱伝達

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

原子炉圧力容器破損

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

放射線水分解等による水素・酸素発生

－

－

－

－

○*

－

－

－

－

－

－

－

○

原子炉圧力容器内 FP 挙動

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

格納容器下部床面での溶融炉心の拡がり

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

内部構造物の溶融，破損

－

－

－

－

○*

－

－

－

－

－

－

－

－

原子炉圧力容器外 FCI(溶融炉心細粒化)

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

原子炉圧力容器外 FCI(デブリ粒子熱伝達)

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

溶融炉心と格納容器下部ﾌﾟｰﾙ水との伝熱

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

溶融炉心とコンクリートの伝熱

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

ｺﾝｸﾘｰﾄ分解及び非凝縮性ｶﾞｽ発生

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

原子炉格納容器内 FP 挙動

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

解析で考慮すべき物理現象【記号の説明】○：必要なモデルを備えている○*：必要なモデルを備えていないが解析条件等で考慮可能－：必要なモデルを備えていない※ 三次元：三次元沸騰水型原子炉模擬計算コード
短期 PCV：短期間格納容器圧力応答解析コード
長期 PCV：長期間格納容器圧力応答解析コード
可燃性ｶﾞｽ：可燃性ガス濃度解析コード

表 5-10 抽出された物理現象とコードの解析モデルの対応（格納容器破損防止：原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用）
適用候補コード

三次元※

ISCOR

LAMB

短期 PCV※

長期 PCV※

可燃性ｶﾞｽ※（炉心損傷後）原子炉格納容器SCAT (RIA 用)（炉心損傷後）（逃がし安全弁含む）
原子炉圧力容器

APEX

原子炉格納容器

MAAP（逃がし安全弁含む）
原子炉圧力容器

SCAT

（熱流動）
炉心

REDY

（燃料）
炉心

CHASTE

（核）
炉心

SAFER

分類

5-16

核分裂出力

○*

○*

○

○*

○*

○

○*

○

－

－

－

－

－

反応度フィードバック効果

○*

－

○

－

○*

○

－

○

－

－

－

－

－

制御棒反応度効果

○*

－

○

－

○*

○

－

○

－

－

－

－

－

崩壊熱

○*

○*

○

○*

○

－

○*

－

－

○*

○*

○*

○*

燃料棒内温度変化

○

○

○

○

○

－

○

○

－

－

－

－

－

燃料棒表面熱伝達

○

○

○

○

○

－

○

－

－

－

－

－

－

燃料被覆管酸化

○

○

－

○

○

－

○

－

－

－

－

－

－

燃料被覆管変形

○

○

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

沸騰・ボイド率変化

○

－

○

○

○

－

○

○

○

○

－

－

－

気液分離（水位変化）・対向流

○

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

気液熱非平衡

○*

－

－

○*

○

－

－

－

－

－

－

－

－

圧力損失

○

－

○

○

○

－

○

－

○

○

－

－

－

冷却材流量変化

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

冷却材放出（臨界流・差圧流）

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

沸騰・凝縮・ボイド率変化

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

気液分離（水位変化）・対向流

○

－

－

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

気液熱非平衡

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

圧力損失

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

構造材との熱伝達

○

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

冷却材放出

－

－

○

－

○

－

－

－

－

－

○

○

－

格納容器各領域間の流動

－

－

○*

－

○

－

－

－

－

－

○

○

○

気液界面の熱伝達

－

－

○*

－

○

－

－

－

－

－

○

○

－

構造材との熱伝達及び内部熱伝導

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

放射線水分解等による水素・酸素発生

－

－

－

－

○*

－

－

－

－

－

－

－

○

リロケーション

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

原子炉圧力容器内 FCI(溶融炉心細粒化)

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

原子炉圧力容器内 FCI(デブリ粒子熱伝達)

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

構造材との熱伝達

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

原子炉圧力容器破損

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

放射線水分解等による水素・酸素発生

－

－

－

－

○*

－

－

－

－

－

－

－

○

原子炉圧力容器内 FP 挙動

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

格納容器下部床面での溶融炉心の拡がり

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

内部構造物の溶融，破損

－

－

－

－

○*

－

－

－

－

－

－

－

－

原子炉圧力容器外 FCI(溶融炉心細粒化)

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

原子炉圧力容器外 FCI(デブリ粒子熱伝達)

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

溶融炉心と格納容器下部ﾌﾟｰﾙ水との伝熱

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

溶融炉心とコンクリートの伝熱

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

ｺﾝｸﾘｰﾄ分解及び非凝縮性ｶﾞｽ発生

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

原子炉格納容器内 FP 挙動

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

解析で考慮すべき物理現象【記号の説明】○：必要なモデルを備えている○*：必要なモデルを備えていないが解析条件等で考慮可能－：必要なモデルを備えていない※ 三次元：三次元沸騰水型原子炉模擬計算コード
短期 PCV：短期間格納容器圧力応答解析コード
長期 PCV：長期間格納容器圧力応答解析コード
可燃性ｶﾞｽ：可燃性ガス濃度解析コード

表 5-11 抽出された物理現象とコードの解析モデルの対応（格納容器破損防止：水素燃焼）
適用候補コード

三次元※

ISCOR

LAMB

短期 PCV※

長期 PCV※

可燃性ｶﾞｽ※（炉心損傷後）原子炉格納容器SCAT (RIA 用)（炉心損傷後）（逃がし安全弁含む）
原子炉圧力容器

APEX

原子炉格納容器

MAAP（逃がし安全弁含む）
原子炉圧力容器

SCAT

（熱流動）
炉心

REDY

（燃料）
炉心

CHASTE

（核）
炉心

SAFER

分類

5-17

核分裂出力

○*

○*

○

○*

○*

○

○*

○

－

－

－

－

－

反応度フィードバック効果

○*

－

○

－

○*

○

－

○

－

－

－

－

－

制御棒反応度効果

○*

－

○

－

○*

○

－

○

－

－

－

－

－

崩壊熱

○*

○*

○

○*

○

－

○*

－

－

○*

○*

○*

○*

燃料棒内温度変化

○

○

○

○

○

－

○

○

－

－

－

－

－

燃料棒表面熱伝達

○

○

○

○

○

－

○

－

－

－

－

－

－

燃料被覆管酸化

○

○

－

○

○

－

○

－

－

－

－

－

－

燃料被覆管変形

○

○

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

沸騰・ボイド率変化

○

－

○

○

○

－

○

○

○

○

－

－

－

気液分離（水位変化）・対向流

○

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

気液熱非平衡

○*

－

－

○*

○

－

－

－

－

－

－

－

－

圧力損失

○

－

○

○

○

－

○

－

○

○

－

－

－

冷却材流量変化

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

冷却材放出（臨界流・差圧流）

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

沸騰・凝縮・ボイド率変化

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

気液分離（水位変化）・対向流

○

－

－

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

気液熱非平衡

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

圧力損失

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

構造材との熱伝達

○

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

ECCS 注水（給水系・代替注水設備含む）

○

－

○

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

冷却材放出

－

－

○

－

○

－

－

－

－

－

○

○

－

格納容器各領域間の流動

－

－

○*

－

○

－

－

－

－

－

○

○

○

サプレッション・プール冷却

－

－

○

－

○

－

－

－

－

－

－

○

－

気液界面の熱伝達

－

－

○*

－

○

－

－

－

－

－

○

○

－

構造材との熱伝達及び内部熱伝導

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

スプレイ冷却

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

○

－

放射線水分解等による水素・酸素発生

－

－

－

－

○*

－

－

－

－

－

－

－

○

格納容器ベント

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

リロケーション

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

原子炉圧力容器内 FCI(溶融炉心細粒化)

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

原子炉圧力容器内 FCI(デブリ粒子熱伝達)

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

構造材との熱伝達

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

原子炉圧力容器破損

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

放射線水分解等による水素・酸素発生

－

－

－

－

○*

－

－

－

－

－

－

－

○

原子炉圧力容器内 FP 挙動

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

格納容器下部床面での溶融炉心の拡がり

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

内部構造物の溶融，破損

－

－

－

－

○*

－

－

－

－

－

－

－

－

原子炉圧力容器外 FCI(溶融炉心細粒化)

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

原子炉圧力容器外 FCI(デブリ粒子熱伝達)

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

溶融炉心と格納容器下部ﾌﾟｰﾙ水との伝熱

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

溶融炉心とコンクリートの伝熱

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

ｺﾝｸﾘｰﾄ分解及び非凝縮性ｶﾞｽ発生

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

原子炉格納容器内 FP 挙動

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

解析で考慮すべき物理現象【記号の説明】○：必要なモデルを備えている○*：必要なモデルを備えていないが解析条件等で考慮可能－：必要なモデルを備えていない※ 三次元：三次元沸騰水型原子炉模擬計算コード
短期 PCV：短期間格納容器圧力応答解析コード
長期 PCV：長期間格納容器圧力応答解析コード
可燃性ｶﾞｽ：可燃性ガス濃度解析コード

表 5-12 抽出された物理現象とコードの解析モデルの対応（格納容器破損防止：溶融炉心・コンクリート相互作用）
適用候補コード

三次元※

ISCOR

LAMB

短期 PCV※

長期 PCV※

可燃性ｶﾞｽ※（炉心損傷後）原子炉格納容器SCAT (RIA 用)（炉心損傷後）（逃がし安全弁含む）
原子炉圧力容器

APEX

原子炉格納容器

MAAP（逃がし安全弁含む）
原子炉圧力容器

SCAT

（熱流動）
炉心

REDY

（燃料）
炉心

CHASTE

（核）
炉心

SAFER

分類

5-18

核分裂出力

○*

○*

○

○*

○*

○

○*

○

－

－

－

－

－

反応度フィードバック効果

○*

－

○

－

○*

○

－

○

－

－

－

－

－

制御棒反応度効果

○*

－

○

－

○*

○

－

○

－

－

－

－

－

崩壊熱

○*

○*

○

○*

○

－

○*

－

－

○*

○*

○*

○*

燃料棒内温度変化

○

○

○

○

○

－

○

○

－

－

－

－

－

燃料棒表面熱伝達

○

○

○

○

○

－

○

－

－

－

－

－

－

燃料被覆管酸化

○

○

－

○

○

－

○

－

－

－

－

－

－

燃料被覆管変形

○

○

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

沸騰・ボイド率変化

○

－

○

○

○

－

○

○

○

○

－

－

－

気液分離（水位変化）・対向流

○

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

気液熱非平衡

○*

－

－

○*

○

－

－

－

－

－

－

－

－

圧力損失

○

－

○

○

○

－

○

－

○

○

－

－

－

冷却材流量変化

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

冷却材放出（臨界流・差圧流）

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

沸騰・凝縮・ボイド率変化

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

気液分離（水位変化）・対向流

○

－

－

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

気液熱非平衡

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

圧力損失

○

－

○

－

○

－

－

－

－

○

－

－

－

構造材との熱伝達

○

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

ECCS 注水（給水系・代替注水設備含む）

○

－

○

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

冷却材放出

－

－

○

－

○

－

－

－

－

－

○

○

－

格納容器各領域間の流動

－

－

○*

－

○

－

－

－

－

－

○

○

○

気液界面の熱伝達

－

－

○*

－

○

－

－

－

－

－

○

○

－

構造材との熱伝達及び内部熱伝導

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

放射線水分解等による水素・酸素発生

－

－

－

－

○*

－

－

－

－

－

－

－

○

リロケーション

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

原子炉圧力容器内 FCI(溶融炉心細粒化)

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

原子炉圧力容器内 FCI(デブリ粒子熱伝達)

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

構造材との熱伝達

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

原子炉圧力容器破損

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

放射線水分解等による水素・酸素発生

－

－

－

－

○*

－

－

－

－

－

－

－

○

原子炉圧力容器内 FP 挙動

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

格納容器下部床面での溶融炉心の拡がり

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

内部構造物の溶融，破損

－

－

－

－

○*

－

－

－

－

－

－

－

－

原子炉圧力容器外 FCI(溶融炉心細粒化)

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

原子炉圧力容器外 FCI(デブリ粒子熱伝達)

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

溶融炉心と格納容器下部ﾌﾟｰﾙ水との伝熱

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

溶融炉心とコンクリートの伝熱

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

ｺﾝｸﾘｰﾄ分解及び非凝縮性ｶﾞｽ発生

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

原子炉格納容器内 FP 挙動

－

－

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

解析で考慮すべき物理現象【記号の説明】○：必要なモデルを備えている○*：必要なモデルを備えていないが解析条件等で考慮可能－：必要なモデルを備えていない※ 三次元：三次元沸騰水型原子炉模擬計算コード
短期 PCV：短期間格納容器圧力応答解析コード
長期 PCV：長期間格納容器圧力応答解析コード
可燃性ｶﾞｽ：可燃性ガス濃度解析コード

表 5-13 抽出された物理現象とコードの解析モデルの対応（運転停止中原子炉における燃料損傷防止：反応度の誤投入）
適用候補コード

SCAT

MAAP

APEX

SCAT (RIA 用)

三次元※

ISCOR

LAMB

短期 PCV※

長期 PCV※

可燃性ｶﾞｽ※

（熱流動）
炉心

REDY

（燃料）
炉心

CHASTE

（核）
炉心

SAFER

分類

核分裂出力

○*

○*

○

○*

○*

○

○*

○

－

－

－

－

－

出力分布変化

－

－

○*

○*

－

○

○*

－

－

－

－

－

－

反応度フィードバック効果

○*

－

○

－

○*

○

－

○

－

－

－

－

－

制御棒反応度効果

○*

－

○

－

○*

○

－

○

－

－

－

－

－

燃料棒内温度変化

○

○

○

○

○

－

○

○

－

－

－

－

－

燃料棒表面熱伝達

○

○

○

○

○

－

○

－

－

－

－

－

－

沸騰遷移

○*

－

－

○

－

－

○

－

－

－

－

－

－

燃料被覆管酸化

○

○

－

○

○

－

○

－

－

－

－

－

－

沸騰・ボイド率変化

○

－

○

○

○

－

○

○

○

○

－

－

－

圧力損失

○

－

○

○

○

－

○

－

○

○

－

－

－

三次元効果

○*

－

○*

○*

－

－

○*

－

－

－

－

－

－

解析で考慮すべき物理現象【記号の説明】○：必要なモデルを備えている○*：必要なモデルを備えていないが解析条件等で考慮可能－：必要なモデルを備えていない※ 三次元：三次元沸騰水型原子炉模擬計算コード
短期 PCV：短期間格納容器圧力応答解析コード
長期 PCV：長期間格納容器圧力応答解析コード
可燃性ｶﾞｽ：可燃性ガス濃度解析コード5-19

表 5-14

有効性評価において使用するコード一覧

事故シーケンスグループ
高圧・低圧注水機能喪失

高圧注水・減圧機能喪失

全交流動力電源喪失

崩壊熱除去機能喪失

原子炉停止機能喪失
ＬＯＣＡ時注水機能喪失

格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣ
Ａ）

適用コード
ＳＡＦＥＲ
（ＣＨＡＳＴＥ）
ＭＡＡＰ
ＳＡＦＥＲ（ＣＨＡＳＴＥ）
ＭＡＡＰ
ＳＡＦＥＲ（ＣＨＡＳＴＥ）
ＭＡＡＰ
ＳＡＦＥＲ（ＣＨＡＳＴＥ）
ＭＡＡＰ
ＲＥＤＹ
ＳＣＡＴ
ＳＡＦＥＲ
（ＣＨＡＳＴＥ）
ＭＡＡＰ
ＳＡＦＥＲ（ＣＨＡＳＴＥ）

格納容器破損モード
雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）
高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱
原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用
水素燃焼
格納容器直接接触（シェルアタック）
溶融炉心・コンクリート相互作用

適用コード
ＭＡＡＰ

運転停止中原子炉における燃料損傷防止
崩壊熱除去機能喪失
全交流動力電源喪失
原子炉冷却材の流出
反応度の誤投入

適用コード
－
－
－
ＡＰＥＸ
ＳＣＡＴ（ＲＩＡ用）※※

ＡＢＷＲでは必要に応じて用いる。

5-20

ＭＡＡＰ
ＭＡＡＰ
ＭＡＡＰ
－
ＭＡＡＰ

6.

選定されたコードの有効性評価への適用性について
重大事故等対策の有効性評価を行うにあたって，炉心損傷防止対策，格納容器破損防止対策及び運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価において想定する事故シーケンスグループあるいは格納容器破損モードのそれぞれにおいて，関連する物理現象を抽出し，それらの物理現象に関する解析モデルを備えたコードとして，有効性評価へ適用するコードを選定した。
これらの各コードについての解析モデルの妥当性及び有効性評価への適用性の検討結果については，第１部～第６部に示す。
なお，設計基準（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故）と重大事故等対策の有効性評価の解析対象範囲について整理したものを添付資料１に示す。

6-1

添付資料１

許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較について
本有効性評価解析における物理現象を踏まえ，原子炉，プラント挙動の評価を行う
解析コードとして，ＳＡＦＥＲ／ＣＨＡＳＴＥ，ＲＥＤＹ／ＳＣＡＴ，ＡＰＥＸを用
いるが，これらは従来の国内 BWR の原子炉設置変更許可申請書の添付書類十の安全評
価において使用実績があるコードであることから，設計基準（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故）と重大事故等対策の有効性評価の解析対象範囲について整理を行った。
表１

SAFER/CHASTE における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較

表２－１ REDY における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較
表２－２ SCAT における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較
表３

APEX/SCAT(RIA 用)における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較

添付-1

表１

SAFER/CHASTE における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（1／12）
従来許認可解析

重大事故等対策の有効性評価（BWR5 原子炉冷却材喪失：中小破断）（BWR5 LOCA 時注水機能喪失）
逃がし弁手動操作による減圧

自動減圧系作動原子炉圧力

低圧代替注水系作動低圧炉心スプレイ系作動
低圧注水系作動原子炉水位（シュラウド内水位）

原子炉減圧に伴う蒸気流出による炉心露出
原子炉減圧に伴う蒸気流出による炉心露出

燃料被覆管温度

炉心露出による
温度上昇

炉心露出による
温度上昇

遷移沸騰冷却
核沸騰冷却
蒸気冷却（ボイド率に対応した値）
核沸騰冷却(再冠水後)

核沸騰冷却（ボイド率に対応した値） 蒸気冷却

1.0E+06

遷移沸騰冷却
核沸騰冷却(再冠水後)

1.0E+05

熱伝達係数

膜沸騰冷却(冠水時)
噴霧流冷却(露出時)

熱膜沸騰冷却(冠水時)
噴霧流冷却(露出時)

1.0E+04

伝
達

1.0E+03

係数

1.0E+02(m2・K)）PCT 発生位置
露出

PCT 発生位置
再冠水

PCT 発生位置
露出

1.0E+01

PCT 発生位置
再冠水

1.0E+00
0

添付-2

10

20
30
事故後の時間 (分)

40

50

表１

SAFER/CHASTE における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（2／12）

事
象
進
展
変化範囲
適用範囲

従来許認可解析

重大事故等対策の有効性評価（BWR5 原子炉冷却材喪失：中小破断）（BWR5 LOCA 時注水機能喪失）

原子炉圧力：PLR 配管破断及び原子炉スクラ

原子炉圧力：PLR 配管破断及び原子炉スクラ

ムにより低下し，MSIV 閉鎖後は上昇に転じ

ムにより低下し，MSIV 閉鎖後は上昇に転じSRV 開閉により圧力が制御され，ADS 作動

SRV 開閉により圧力が制御され，SRV 手動操により強制減圧される。

作により強制減圧される。

原子炉水位：破断口からの冷却材流出及び原子炉水位：破断口からの冷却材流出及びSRV からの蒸気流出により低下し，ADS 作

SRV からの蒸気流出により低下し，SRV 手動動による減圧沸騰により一時的に上昇する操作による減圧沸騰により一時的に上昇する

が，その後，再び低下して炉心露出し，ECCSが，その後，再び低下して炉心露出し，代替の注水後，炉心再冠水する。

注水系の注水後，炉心再冠水する。

燃料被覆管温度：炉心露出により上昇を開始

燃料被覆管温度：炉心露出により上昇を開始

し，除熱が発熱を上回ると低下する。

し，除熱が発熱を上回ると低下する。

熱伝達係数：炉心冠水時は核沸騰冷却，炉心

熱伝達係数：炉心冠水時は核沸騰冷却，炉心露出時は蒸気冷却，ECCS の注水後は噴霧流

露出時は蒸気冷却，代替注水系の注水後は噴冷却を経て，炉心再冠水後は核沸騰冷却に復霧流冷却を経て，炉心再冠水後は核沸騰冷却帰する。

に復帰する。

原子炉スクラム：0 秒

原子炉スクラム：0 秒

MSIV 閉鎖：約 19 秒

MSIV 閉鎖：約 2 分

原子炉水位低（レベル１）：約 2 分

原子炉水位低（レベル１）：約 16 分原子炉減圧開始：約 4 分

原子炉減圧開始：約 30 分

炉心露出：約 5 分

炉心露出：約 31 分

低圧炉心スプレイ系作動：約 6 分

ECCS：機能喪失

低圧注水系作動：約 7 分

低圧代替注水開始：約 32 分

PCT 発生：約 7 分（約 589℃）

PCT 発生：約 38 分（約 805℃）

炉心再冠水：約 8 分

炉心再冠水：約 52 分

原子炉圧力：大気圧～SRV 吹出設定圧力

原子炉圧力：同左

原子炉水位：原子炉圧力容器底部～通常水位

原子炉水位：同左

燃料被覆管温度：約 152～約 589℃

燃料被覆管温度：約 126～約 805℃

熱伝達係数：約 10～約 57000 W/(m2･K)

熱伝達係数：約 1～約 57000 W/(m2･K)

時間：0 秒～約 8 分

時間：0 秒～約 55 分

原子炉圧力：大気圧～SRV 吹出設定圧力

原子炉圧力：同左

原子炉水位：原子炉圧力容器底部～頂部

原子炉水位：同左

燃料被覆管温度：飽和温度～1200℃

燃料被覆管温度：同左

熱伝達係数：0～約 57000 W/(m2･K)

熱伝達係数：同左

時間：0 秒～制限なし

時間：同左

添付-3

表１
項

目

SAFER/CHASTE における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（3／12）
従来許認可解析（原子炉冷却材喪失事故）

重大事故等対策の有効性評価

従来許認可差異による影響との差異

初期運転条件

過出力条件

定格条件

有

従来許認可解析条件に対して重大事故

初期原子炉水位

通常水位（ABWR）

通常水位

有

等対策の有効性評価ではノミナル条件
を前提に設定しており条件に差がある

スクラム水位（BWR）

解が，事故後の炉心及び圧力容器内の基本的な挙動は，従来許認可解析と同様
であり，差異による影響はない。

添付-4

析

事象

高圧炉心注水系配管両端破断

給水流量の全喪失

有

炉心冷却の観点からは，原子炉隔離後，（ABWR）

全交流動力電源喪失

減圧，注水に至る再循環配管小破断事

再循環配管両端破断～小破断

原子炉冷却材喪失（圧力容器底部

象と同等の事象であり，モデル適用範（BWR）

ドレン配管破断，又は，再循環配囲内であり，差異による影響はない。

条

管小破断）
ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽｼｽﾃﾑ LOCA
原子炉スクラム

原子炉水位低レベル３

原子炉水位低レベル３（BWR）

タービン蒸気加減弁急閉（ABWR）

ングの差は適切に核分裂出力変化に反炉心流量急減（ABWR）

映されることから，評価手法としての件

炉心流量急減（ABWR）

有条件の差はあるが，スクラムのタイミ

差異はない。
核分裂出力変化

原子炉冷却材喪失事故用

各事故シーケンスに応じて設定有条件の差はあるが，核分裂出力変化と崩壊熱

GE(平均)+3σ

ANSI/ANS-5.1-1979

有

崩壊熱を事象ごとに設定しており，評価手法としての差異はない。

表１
項

目

燃料タイプ

SAFER/CHASTE における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（4／12）
従来許認可解析（原子炉冷却材喪失事故）
9×9 燃料(A 型)， 9×9 燃料(B

重大事故等対策の有効性評価
9×9 燃料(A 型)単一炉心

従来許認可差異による影響との差異
有

燃料仕様の差はあるが，熱水力特性は

解型)， MOX 燃料の単一炉心，又ほぼ同等であること，及び，核的特性

は，混在炉心は混在炉心の場合には単一炉心で構成された場合の中間的なものになることから影響は小さい。

析

燃料棒最大線出力密度44.0 kW/m×1.02

44.0 kW/m×1.0

有

従来許認可解析条件に対して重大事故等対策の有効性評価ではノミナル条件

添付-5を前提に設定しており条件に差がある
が，事故後の炉心及び圧力容器内の基条

本的な挙動は，従来許認可解析と同様
であり，差異による影響はない。

件

局所出力ピーキング係

PCT を厳しくする評価する平坦

数

分布を仮定

ギャップ熱伝達係数

燃焼期間中を通して PCT を厳し

同左

無

差異はない。

同左

無

差異はない。

ベストフィット曲線

無

従来許認可解析と同一のベストフィッ

くする値
燃料棒破裂の判定

PCT 評価：ベストフィット曲線
被ばく評価：平均値－２σ曲線

ト曲線を用いているため，差異はない。

表１
項

SAFER/CHASTE における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（5／12）

目

従来許認可解析（原子炉冷却材喪失事故）

逃がし安全弁安全弁機能

重大事故等対策の有効性評価
逃がし弁機能従来許認可差異による影響との差異
有

従来許認可解析条件に対して重大事故

解等対策の有効性評価ではノミナル条件
原子炉減圧

自動減圧系

逃がし弁手動操作

有を前提に設定しており，期待する減圧機能の違いによる差があるが，減圧に伴う基本的な挙動は，従来許認可解析

析と同様である。
外部電源事故と同時に喪失

事故と同時に喪失，又は，健全有

外部電源が健全な場合は，再循環ポン
が，事故後の炉心及び圧力容器内の基

条

添付-6

プトリップ動作タイミングに差がある
本的な挙動は，従来許認可解析と同様
であり，差異による影響はない。
ECCS, RCIC 及び代替件

安全要求仕様値

同左

無

差異はない。

破断口，SRV からの冷却

平衡均質流モデル及び差圧流モ

同左

無

差異はない。

材の流出

デル

注水系

表１
項

SAFER/CHASTE における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（6／12）

目

従来許認可解析（原子炉冷却材喪失事故）

重大事故等対策の有効性評価
同左

従来許認可

差異による影響との差異

解

燃料被覆管と冷却材間の核沸騰

無差異はない。

熱伝達係数（ ボイ ド 率 の 関 数 と す る 相 関

炉心冠水時の熱水力挙動は従来許認可式）

解析と同様であり，ボイド率依存の核沸騰熱伝達モデルは適用可能。

膜沸騰

同左

無

差異はない。

析モ

添付-7（ 噴霧 流 冷 却 の 相 関 式 と 修 正

過渡事象発生直後の高流量／高圧条件

Bromley の式をボイド率の関数

から炉心再冠水後の低流量／低圧条件として使用する相関式）

まで適用可能。

遷移沸騰

同左

無

差異はない。

デ（核沸騰と膜沸騰の熱伝達係数

核沸騰熱伝達係数と膜沸騰熱伝達係数

を燃料被覆管過熱度で内挿したの内挿値を適用するため，同じく適用

相関式）

可能。

蒸気単相

ル

（Dittus-Boelter の式）

同左

無

差異はない。
炉心露出によるヒートアップ挙動は，
従来許認可解析と同様であり，重大事
故等対策の有効性評価において長時間持続する場合にも適用可能。

表１
項

目

SAFER/CHASTE における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（7／12）
従来許認可解析（原子炉冷却材喪失事故）

燃料被覆管と冷却材間噴霧流の熱伝達係数（Sun-Saha の式）

重大事故等対策の有効性評価
同左

従来許認可

差異による影響との差異
無差異はない。
炉心露出時に原子炉注水による再冠水過程において炉心に液滴が混入する状

解

態は従来許認可解析と同様であり，重大事故等対策の有効性評価において長時間持続する場合にも適用可能。

析スプレイ（落下水）

同左

無

差異はない。

添付-8

モ（スプレイ冷却実験データに基

従来許認可解析でもスプレイ冷却の効づく相関式）

果が小さいことから適用を除外しており，重大事故等対策の有効性評価でも適用を除外している。

デ

濡れ

同左

無

差異はない。

（濡れた後の熱伝達係数は濡れによる冷却効果小さく，高出力燃Andersen のモデルに基づく）

料集合体では保守的に落下水は無視しルているため，適用されない。
輻射

同左

無

差異はない。

（燃料集合体幾何形状に依存す

燃料集合体内幾何形状に依存し，幾何る輻射形態係数，輻射率，灰色体

形状は変更ないため適用可能。

輻射係数に基づき導出した式）

表１
項

SAFER/CHASTE における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（8／12）

目

従来許認可解析（原子炉冷却材喪失事故）

重大事故等対策の有効性評価

物
現

炉心（核）

理

核分裂出力

事象発生後早期に原子炉がスクラ 同左

出力分布変化ムし未臨界となるが，スクラムま反応度フィードバ では核分裂出力，スクラム後は崩

象

ック効果

壊熱を考慮して適切に原子炉出力

制御棒反応度効果変化を設定している。

崩壊熱

従来許認可
との差異
無

差異による影響差異はない。

添付-9

表１
項

SAFER/CHASTE における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（9／12）

目

従来許認可解析（原子炉冷却材喪失事故）

重大事故等対策の有効性評価

燃料棒内温度変化

沸騰遷移により燃料棒温度上昇 沸騰遷移による燃料棒温度上昇

燃料棒表面熱伝達（ABWR，BWR）

従来許認可

差異による影響との差異差異はない。

有

炉心露出期間が長時間となるため影響

評価は，従来許認可解析の範囲で評価されている。

沸騰遷移

物

無

炉心露出により燃料棒温度上昇 炉心露出により燃料棒温度上昇（BWR）があるが，炉心露出，炉心再冠水，除現

炉心（燃料）

理

添付-10

炉心露出期間：約 3 分間

炉心露出期間：約 10～30 分間

熱量が発熱量を上回ることによる温度

再冠水 ：約 10 分以内

再冠水 ：約 1 時間以内低下という基本的な挙動は，従来許認
可解析と同様である。

燃料被覆管酸化無視し得る程度

1％以下

有燃料被覆管温度が高温になるため影響があるが，評価式である Baker-Justの式は，燃料被覆管温度が高温になる
場合にも実験により妥当性が確認されている。

燃料被覆管変形膨れ・破裂は発生しない

膨れは発生するが破裂は発生し

有

象

ない
三次元効果

三次元的な輻射伝熱は，最高温度 同左
位置に対しては，伝熱量が増加するため，燃料被覆管温度は厳しくならない。

燃料被覆管温度が高温になるため影響がある。

無差異はない。

表１
項

目

SAFER/CHASTE における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（10／12）
従来許認可解析（原子炉冷却材喪失事故）

重大事故等対策の有効性評価

沸騰・ボイド率変 減圧沸騰により発生したボイドに 同左
化

従来許認可
との差異

差異による影響無

差異はない。

有

炉心露出期間が長時間となるため影響より形成された二相水位変化により炉心が露出し燃料被覆管温度が
上昇する。

物

気液分離（水位変 気液分離（水位変化）：同上

気液分離（水位変化）：化）・対向流露出する場合は露出期間が長時

現

炉心（熱流動）理

添付-11

気液熱非平衡対向流：があるが，炉心露出，炉心再冠水，除炉心スプレイが作動する場合に 間になる。

熱量が発熱量を上回ることによる温度

CCFL，CCFL ブレークダウンが 対向流：同左低下という基本的な挙動は，従来許認発生する。

可解析と同様である。

炉心露出時に燃料棒のヒートアッ 同左

無

差異はない。

有

再循環ポンプトリップのタイミングにプにより蒸気が過熱される。
圧力損失

事故と同時に再循環ポンプがトリ 事故直後に再循環ポンプがトリップし炉心流量が早期に低下する ップし炉心流量が早期に低下す

わずかな差異があるが，炉心流量が早ため，炉心部の圧力損失は減少す るため，炉心部の圧力損失は減少期に低下するため影響は小さい。

る。

象

三次元効果

する。

炉心再冠水過程では，燃料集合体 同左の内部には異なる流れの状態が存在する。炉心スプレイ注水後，スパージャが水没した場合には，上部プレナムの周辺領域がサブクー
ル状態となる。

無

差異はない。

表１
項目

冷却材流量変化SAFER/CHASTE における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（11／12）
従来許認可解析（原子炉冷却材喪失事故）

重大事故等対策の有効性評価

事故と同時に再循環ポンプがトリ 事故直後に再循環ポンプがトリ

従来許認可
との差異
有

ップし炉心流量が早期に低下す ップし炉心流量が早期に低下す

理

添付-12

現
象

原子炉圧力容器（逃がし安全弁を含む）

物

る。

差異による影響
再循環ポンプトリップのタイミングにわずかな差異があるが，影響は小さい。

る。

炉心露出時は原子炉水位が低下し 同左

無

差異はない。

有

減圧手段の違いによる影響があるが，て，炉心シュラウド内外の自然循環が維持できない。
冷却材放出（臨界 自動減圧系による原子炉の急速減 逃がし弁手動操作による原子炉流・差圧流）

圧，あるいは，破断口からの冷却 の急速減圧，あるいは，破断口か冷却材放出の基本的な挙動は，従来許材放出により炉心露出が発生す らの冷却材放出により炉心露出

認可解析と同様である。

る。

が発生する。

沸騰・凝縮・ボイ 自動減圧系による原子炉の急速減 逃がし弁手動操作による原子炉
ド率変化

有

減圧手段の違いによる影響があるが，圧，あるいは，LOCA 後の冷却材 の急速減圧，あるいは，LOCA

減圧開始時間と設備仕様が異なる以

放出による減圧沸騰により発生し 後の冷却材放出による減圧沸騰

外，減圧に伴う基本的な熱水力挙動は，たボイド量の変化に応じて二相水 により発生したボイド量の変化

従来許認可解析と同様である。

位が変化する。また，原子炉注水 に応じて二相水位が変化する。まにより蒸気は凝縮される。

た，原子炉注水により蒸気は凝縮
される。

表１
項

SAFER/CHASTE における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（12／12）

目

従来許認可解析（原子炉冷却材喪失事故）

重大事故等対策の有効性評価

気液分離（水位変 これらの物理現象は炉心以外の領 同左

理

添付-13

現
象

原子炉圧力容器（逃がし安全弁を含む）

物化）・対向流従来許認可との差異差異による影響無

差異はない。

有

減圧手段の違いによる影響があるが，域では直接的には影響しない。

圧力損失

構造材との熱伝達

自動減圧系による原子炉減圧過程 逃がし弁手動操作による原子炉において，構造材の保有熱が冷却 減圧過程において，構造材の保有

減圧開始時間と設備が異なる以外，減材へ移行する。

圧に伴う構造材との熱伝達の基本的な熱が冷却材へ移行する。

挙動は，従来許認可解析と同様である。
ECCS 注水（給水 ECCS による原子炉注水により炉 ECCS，又は，代替注水設備によ有

原子炉注水設備の差異による影響はあ系・代替注水設備 心が冷却される。

る原子炉注水により炉心が冷却るが注水特性が異なる以外，炉心冷却

含む）

される。

の基本的な挙動は，従来許認可解析と同様である。

三次元効果

事故と同時に再循環ポンプがトリ 事故直後に再循環ポンプがトリップするため，炉心流量急減過程 ップするため，炉心流量急減過程
において下部プレナム内の流量配 において下部プレナム内の流量分の不均等は発生しない。

配分の不均等は発生しない。

有再循環ポンプトリップのタイミングにわずかな差異があるが，影響は小さい。

表２－１ REDY における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（1／11）
従来許認可解析

重大事故等対策の有効性評価（ABWR 主蒸気隔離弁の誤閉止）（ABWR 主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失）

原子炉出力（中性子束）

原子炉スクラムによる出力低下原子炉スクラム失敗による出力上昇

逃がし弁開による圧力低下

原子炉圧力

原子炉スクラム及び逃がし弁開による圧力低下

格納容器圧力／

格納容器プール水温度

原子炉スクラムにより蒸気発生量が減少するため，格納容器側パラメータの変化はほ
とんどない。

運転特性図
添付-14

原子炉スク
ラム失敗及
び逃がし弁
開閉による
圧力制御

表２－１ REDY における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（2／11）
従来許認可解析（ABWR 主蒸気隔離弁の誤閉止）

重大事故等対策の有効性評価（ABWR 主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失）

原子炉出力(中性子束)：MSIV 閉鎖による原

原子炉出力(中性子束)：MSIV 閉鎖による原子炉スクラムにより低下する。

子炉スクラムに失敗して，圧力上昇により上昇した後，圧力高 RPT による炉心流量減少
により低下する。その後，給水加熱喪失による炉心入口サブクールの増加により緩やかに上昇する。

原子炉圧力：MSIV 閉鎖により上昇するが， 原子炉圧力：MSIV 閉鎖により上昇し，逃が

事象進展
変化範囲
適用範囲

逃がし弁開及び原子炉スクラムにより降下し弁が作動するが，原子炉スクラム失敗によに転じ，その後は逃がし弁により圧力制御

り原子炉出力が高めに維持されることから，される。

原子炉圧力も高めを維持する。

格納容器圧力／プール水温度：逃がし弁開

格納容器圧力／プール水温度：逃がし弁開ににより蒸気が格納容器プールへ放出されるより蒸気が格納容器プールへ放出されるたが，その量は僅かであり，格納容器圧力及め，
格納容器圧力及びプール水温度が上昇すびプール水温度上昇は小さいと考えられる。ほう酸水の注入による原子炉出力低下とる。なお，従来許認可では本パラメータは

RHR による除熱により，格納容器圧力／プ

評価対象外である。

ール水温度は低下に転じる。

運転特性図上の運転点は，原子炉スクラム

運転特性図上の運転点は，原子炉スクラム失により，高出力低流量には至らない。
原子炉スクラム：約 0.3 秒
逃がし弁開：約 2 秒
MSIV 閉鎖：約 3 秒

敗及び RPT により，高出力低流量に至る。
原子炉スクラム：失敗
逃がし弁開：約 2 秒
MSIV 閉鎖：約 3 秒
ECCS 起動：約 34 秒
給水停止：約 173 秒
SLC 起動：約 643 秒
原子炉出力：0％～306％
原子炉圧力：初期値～約 8.92MPa[gage]
格納容器圧力：初期値～約 0.19MPa[gage]
プール水温度：初期値～約 113℃
時間：0 秒～約 2400 秒(40 分)
原子炉出力：同左
原子炉圧力：同左

原子炉出力：初期値～0％
原子炉圧力：初期値～7.17MPa[gage]
格納容器圧力：(評価対象外)
プール水温度：(評価対象外)
時間：0 秒～約 20 秒
原子炉出力：0％以上
原子炉圧力：タービン無負荷圧力～最高使用圧力の 1.2 倍
格納容器圧力：(評価対象外)
プール水温度：(評価対象外)
時間：0 秒～制限なし

添付-15

格納容器圧力：通常運転圧力～0.62MPa[gage]
プール水温度：通常運転温度～200℃
時間：同左

表２－１ REDY における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（3／11）
項

目

初期運転条件

従来許認可解析

重大事故等対策の有効性評価

従来許認可（過渡解析）（原子炉停止機能喪失）との差異
有差異による影響

原子炉出力：過出力条件

原子炉出力：定格出力条件

炉心流量：運転特性図考慮

炉心流量：運転特性図考慮しているに対して，重大事故等対策の有効

原子炉圧力：過出力条件

原子炉圧力：定格出力条件

性評価ではより実機に近い条件を設定。

従来許認可解析が保守的評価条件を採用

解析結果はより現実的な結果となる。

解

通常水位

同左

無

差異はない。

事象

主蒸気隔離弁の誤閉止

同左

無

差異はない。

原子炉スクラム

主蒸気隔離弁閉スクラム

スクラム機能喪失

有原子炉停止機能喪失事象の前提条件。

炉心条件

9×9 燃料(A 型)／(B 型)／8×8 燃料

9×9(A 型)／MOX 単一炉心，又は有

従来許認可解析では炉内に存在する燃料／MOX 燃料の混在炉心，又は単9×9(A 型)と MOX 混在炉心

タイプごとに保守的な混在炉心を選定し一炉心(プラントにより異なる)ているが，重大事故等対策の有効性評価で

析

添付-16

初期原子炉水位は，代表的な炉心条件として単一炉心又は(プラントにより異なる)

MOX 混在を選定している。燃料タイプは条異なるものの，熱水力特性は同等であり，プラント全体挙動に及ぼす影響は小さい。
ボイド反応度係数

圧力上昇過渡用保守係数を使用

圧力上昇過渡用保守係数を代表無値として使用ドップラ反応度係

原子炉停止機能喪失事象では炉心流量が急減する挙動もあるが，起因事象が従来許件認可と同じであることから保守係数の代数

表値として，出力上昇を厳しくする圧力上
昇過渡と同じ値を使用する。
ギャップ熱伝達係数

燃焼期間中結果を厳しくする値

同左

無重大事故等対策の有効性評価における燃焼期間は従来許認可解析と同じであり差異はない。

表２－１ REDY における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（4／11）
項目

代替再循環トリッ

従来許認可解析

重大事故等対策の有効性評価

従来許認可（過渡解析）（原子炉停止機能喪失）との差異

差異による影響

考慮しない

考慮する

有

原子炉停止機能喪失事象の前提条件。

考慮しない

同左

無

差異はない。

ほう酸水注入機能

考慮しない

考慮する

有

原子炉停止機能喪失事象の前提条件。

予備給水ポンプ

考慮しない

考慮する

有

MSIV 閉による給水加熱喪失の効果に

プ機能
代替制御棒挿入機

解

能

析

添付-17

より出力が上昇するため結果が厳しくなる条件を設定。
崩壊熱

一次遅れ特性

4 群又は 11 群モデル

有(ANSI/ANS-5.1-1979 相当)

重大事故等対策の有効性評価では長時間領域での崩壊熱による影響を精度良条く評価するために，より現実的な崩壊熱変化を設定。
健全

同左

無

差異はない。

SRV 仕様逃がし弁機能逃がし弁機能有

定格出力条件に従い，開設定圧力を設計（作動設定値は過出力条件用）（作動設定値は設計値）

件

外部電源

値に変更しているが，初期原子炉圧力からの開設定値までの差は同じであるため，減圧に伴う基本的な挙動は，従来許認可解析と同様である。

再循環ポンプ慣性

設計値

同左

無

差異はない。

表２－１ REDY における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（5／11）
項

目

RCIC

従来許認可解析

重大事故等対策の有効性評価

従来許認可（過渡解析）（原子炉停止機能喪失）

との差異

考慮しない

考慮する

有

差異による影響
従来許認可解析での評価指標上 RCICの動作有無は考慮不要であったが，重大事故等対策の有効性評価では原子炉が解

スクラムしないため RCIC 作動の影響を確認している。
高圧 ECCS

考慮しない

考慮する

有

従来許認可解析での評価指標上，高圧
ECCS の動作有無は考慮不要であった

析

添付-18

が，重大事故等対策の有効性評価では原子炉がスクラムしていないため，高圧
ECCS 作動の影響を確認している。
原子炉格納容器

考慮しない

考慮する

有

従来許認可解析では，早期にスクラムす条るため格納容器側評価は実施しないが，重大事故等対策の有効性評価では格納容器側も評価指標であるため設計値を件使用してその影響を確認している。
RHR

考慮しない

考慮する

有

従来許認可解析では，格納容器側評価は実施しないが，重大事故等対策の有効性
評価では格納容器側も評価指標である
ため設計値を使用してその影響を確認している。

表２－１ REDY における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（6／11）
項

目

従来許認可解析

重大事故等対策の有効性評価

従来許認可（過渡解析）（原子炉停止機能喪失）

との差異

炉心

核 分 裂 出 圧力上昇過渡事象発生時に結果を 同左

（核）

力

有

厳しく評価するサイクル末期炉心差異による影響
圧力上昇過渡事象の評価であるため，従来許認可と同じ保守係数を用いている。

物

出 力 分 布 条件を選定して，ボイド／ドップ

原子炉がスクラムしないため，ボロン注

ラ反応度に保守係数を考慮した設

入による出力低下により事象が収束す

変化る。原子炉がスクラムせず，原子炉出力

ィ ー ド バ また，反応度効果としては，ボイ また，反応度効果としては，ボイの変化が従来許認可解析に比べて大きック効果

ド／ドップラ／スクラム／制御棒 ド／ドップラ／ボロン反応度を考くなり，燃料被覆管温度評価に影響を及の反応度を考慮している。

ぼす。

理

反 応 度 フ 定を実施している。

添付-19

慮している。

崩壊熱については，比較的短時間 崩壊熱については，より現実的な

現
崩壊熱

象
果

崩壊熱については，原子炉にて発生するでスクラム動作して事象は収束す 崩壊熱曲線を使用している。

蒸気量が格納容器側のパラメータ変化

るため，影響はほとんどなく，一に影響する。なお，格納容器側評価は従次遅れを仮定している。

来許認可解析では実施していない。

事象発生後短時間で原子炉スクラ 原子炉がスクラムせず高出力・低
三次元効

有

有

中性子束振動現象が燃料被覆管温度にムするため，中性子束振動現象は 流量状態に至るため，中性子束振

対して影響を与える可能性がある。よっ生じない。

て，この現象を取り扱うことが可能な異動現象が生じる可能性がある。

なる解析コードによる参考解析を参照する。

表２－１ REDY における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（7／11）
項
炉心目

従来許認可解析

重大事故等対策の有効性評価

従来許認可（過渡解析）（原子炉停止機能喪失）との差異

燃 料 棒 内 原子炉内の平均的燃料棒を代表と 同左（燃料） 温度変化

無差異による影響
従来許認可解析と同一であり，差異はな

物

し，燃料棒を同心円状に分割してい。

燃料ペレットの熱伝導度，燃料ギ

また，原子炉停止機能喪失事象では炉心

ャップの熱伝達率を適用してい冠水状態を維持するため，平均的燃料棒る。

の燃料棒内温度変化及び燃料表面熱伝達については従来許認可解析と同様で

燃 料 棒 表 燃料表面熱伝達は一定とし核沸騰 同左

理

添付-20

面熱伝達

無

ある。

の代表値を適用している。
熱的評価については，SCAT コー 熱的評価については，SCAT コー
ド に て 実 施 （ 最 小 限 界 出 力 比 ドにて実施（燃料被覆管温度評価

現（MCPR）が燃料の許容設計限界 を実施して判断基準を上回らない象を下回らないことを確認。）

ことを確認。）（SCAT コードによる評価）（SCAT コードによる評価）――

燃 料 被 覆 （SCAT コードによる評価）（SCAT コードによる評価）――（SCAT コードによる評価）

―

―

沸騰遷移

管酸化
燃 料 被 覆 （SCAT コードによる評価）
管変形

表２－１ REDY における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（8／11）
項

目

従来許認可解析

重大事故等対策の有効性評価

従来許認可（過渡解析）（原子炉停止機能喪失）との差異

炉心（熱 沸 騰 ・ ボ 原子炉出力の上昇並びに炉心流量 同左
流動）差異による影響無

差異はない。

無

差異はない。

無圧力損失による影響に差異はない。

有

核熱水力不安定事象が燃料被覆管温度

イ ド 率 変 の低下により炉心平均ボイド率が化増加するが，炉心は冠水を維持しているため，二相水位の影響はな

物い。
気 液 分 離 炉心部の保有水量は十分保たれ， 同左（ 水 位 変 炉心は冠水を維持していることか

理

添付-21

化 ） ・ 対 ら影響はない。
向流
気液熱非
平衡

現

圧力損失

事象発生時に再循環ポンプがトリ 原子炉圧力高により再循環ポンプ
ップした際の炉心流量変化の速さ がトリップし炉心流量が早期に低について，炉心部の圧力損失の影 下するため，炉心部の圧力損失の響により炉心流量低下速度が大き 影響により炉心流量低下速度が大

象

くなる。

きくなる。

三 次 元 効 事象発生後短時間で原子炉スクラ 原子炉がスクラムせず高出力・低果ムするため，核熱水力不安定事象 流量状態に至るため，核熱水力不に影響を与える可能性がある。よって，は生じない。なお，流量配分によ 安定事象が生じる可能性がある。

この現象を取り扱うことが可能な異なる冷却材流量変化への影響は SCAT なお，流量配分による冷却材流量側にて考慮する。

変化への影響は SCAT 側にて考慮する。

る解析コードによる参考解析を参照する。

表２－１ REDY における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（9／11）
項

目

従来許認可解析

重大事故等対策の有効性評価

従来許認可（過渡解析）（原子炉停止機能喪失）との差異

原 子 炉 冷 却 材 流 ，原子炉水位低により再循環ポン 事象発生時に再循環ポンプがトリ

有差異による影響
重大事故等対策の，有効性評価では再循物

圧 力 容 量変化

プがトリップするが，実機機能の ップした際の炉心流量変化の速さ

環ポンプのトリップを考慮しているた器（逃が反映であるため設計値を使用して が，解析結果に影響すると考えら

め，設計値を使用した現実的な解析条件

し安全

いる。

としている。

弁を含れる。より現実的な評価を実施するため設計値を使用している。

む）理

冷 却 材 放 原子炉圧力が逃がし弁設定値に達 同左

無

差異はない。

無

差異はない。

無

差異はない。

添付-22

出 （ 臨 界 すると蒸気を放出して原子炉圧力
流 ・ 差 圧 上昇を緩和する。
流）

現
沸 騰 ・ 凝 これらの物理現象は炉心以外の領 同左
縮 ・ ボ イ 域では直接的には影響しない。

象

ド率変化
圧力損失

考慮している

同左

表２－１ REDY における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（10／11）
項

目

従来許認可解析

重大事故等対策の有効性評価

従来許認可（過渡解析）（原子炉停止機能喪失）

との差異

物

原 子 炉 ECCS 注 ・ECCS 系は考慮しない。

・ECCS 系を考慮。

有差異による影響
原子炉がスクラムせず，また給水ポンプ

圧 力 容 水 （ 給 水 ・給水ポンプ予備機は考慮しない。 ・予備機を含めた給水系を考慮。

予備機が起動するため，給水加熱喪失に器（逃が 系 ・ 代 替 ・給水加熱喪失を考慮

よる出力上昇が燃料被覆管温度へ影響・同左

し 安 全 注水設備する可能性がある。

理

弁 を 含 含む）
む）

ほ う 酸 水 ほう酸水注入は考慮しない。

原子炉停止を達成するために，ほの拡散

う酸水の原子炉への注入を設定。

有

従来許認可解析では原子炉スクラムに
より原子炉停止となるが，重大事故等対

現

添付-23

策の有効性評価解析では，ほう酸水注入による原子炉停止としており，原子炉停止までの時間が長く，格納容器プール水
温度及び格納容器圧力評価に影響する。

象

三 次 元 効 REDY コードでは，燃料集合体間 同左
果の流量配分について考慮していない。

無差異はない。

表２－１ REDY における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（11／11）
従来許認可解析

重大事故等対策の有効性評価

従来許認可（過渡解析）（原子炉停止機能喪失）との差異

原 子 炉 冷 却 材 放 考慮しない

原子炉圧力が逃がし弁設定値に達

有

格納容 出

すると蒸気を放出するため，格納器

容器プール水温度が上昇する。

項

目

物
理

格納容器を 1 ノードでモデル化

各領域間し，空間部温度は格納容器プールの流動

水温度と同じにすると仮定してい格納容器プール水温度及び格納容器圧力評価に影響する。

有格納容器プール水温度及び格納容器圧力評価に影響する。

る。

現

添付-24

格 納 容 器 考慮しない差異による影響

サ プ レ ッ 考慮しない

RHR による除熱を考慮

有

ション・

格納容器プール水温度及び格納容器圧力評価に影響する。

プール冷

象

却
気 液 界 面 考慮しないの熱伝達（格納容器各領域間の流動に同じ）

有

格納容器プール水温度及び格納容器圧力評価に影響する。

表２－２ SCAT における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（1／11）
従来許認可解析

重大事故等対策の有効性評価（ABWR 主蒸気隔離弁の誤閉止）（ABWR 主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失）

最小限界出力比（

原子炉出力の上昇により MCPR は減少し，沸騰遷移判定基準に達する。

原子炉スクラムにより MCPR は減少しない

）

M
C
P
R

沸騰遷移は生じないため，燃料被覆管温度
沸騰遷移による燃料被覆
管温度の上昇とリウェッ
トによる温度の低下

は初期値からほとんど変化しない。
燃料被覆管温度添付-25

表２－２ SCAT における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（2／11）
従来許認可解析

重大事故等対策の有効性評価（ABWR 主蒸気隔離弁の誤閉止）（ABWR 主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失）

事

MCPR：原子炉スクラムによる負の反応度効

MCPR：原子炉スクラムしないため，過渡時果により，過渡時の MCPR は初期値を下回らの MCPR は沸騰遷移判定基準を下回る。

象ない。
燃料被覆管温度：沸騰遷移が生じるため，温

進
展
変化範囲

燃料被覆管温度：沸騰遷移が生じることは無度は上昇する。原子炉出力の低下に伴いリウ

く，温度はほとんど変化しない。

ェットが発生し温度は低下する。

原子炉スクラム：約 0.3 秒

原子炉スクラム：失敗

MSIV 閉鎖：約 3 秒

MSIV 閉鎖：同左

沸騰遷移・リウェット：発生しない

沸騰遷移・リウェット：数秒～約 400 秒

MCPR：初期値を下回らない

MCPR：沸騰遷移判定基準を下回る

燃料被覆管温度：初期値からほとんど変化し燃料被覆管温度：初期値～約 1000℃

ない

時間：0 秒～約 400 秒

適用範囲

時間：0 秒～数秒
MCPR：1.0 以上

MCPR：同左

燃料被覆管温度：対象外

燃料被覆管温度：飽和温度～1200℃

時間：0 秒～制限なし

時間：同左

添付-26

表２－２ SCAT における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（3／11）
項目

初期バンドル出力

従来許認可解析

重大事故等対策の有効性評価

従来許認可（過渡解析）（原子炉停止機能喪失）との差異

初期 MCPR が OLMCPR となる値

同左

無差異による影響
従来許認可解析と同一の設定であり，差
異はない。

解
事象

主蒸気隔離弁の誤閉止

同左

無

従来許認可解析と同一の事象であり，差
異はない。

析

原子炉スクラム

主蒸気隔離弁閉スクラム

スクラム機能喪失

有原子炉停止機能喪失事象の前提条件で添付-27あり，条件の差異が生じる。スクラム機
能喪失時は沸騰遷移が生じ，燃料被覆管
温度が上昇する。沸騰遷移後における燃条

料被覆管温度挙動は，SCAT コードが取扱う従来許認可解析の範囲外である。そのため，原子炉停止機能喪失事象を適切に評価するように，熱伝達係数，ボイドモ

件

デル等を従来許認可解析から変更して
いる。
燃料タイプ

9×9(A 型), 9×9(B 型), MOX

9×9(A 型), MOX

無

従来許認可解析と同一の設定であり，差異はない。

表２－２ SCAT における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（4／11）
項目

初期 MCPR

従来許認可解析

重大事故等対策の有効性評価

従来許認可（過渡解析）（原子炉停止機能喪失）との差異

OLMCPR

同左

無差異による影響
従来許認可解析と同一の設定であり，差異はない。

BT 判定 MCPRSLMCPR

同左

無

従来許認可解析と同一の設定であり，差
異はない。

解

ホットチャンネルの中央出力ピーク分布同左

無軸方向出力分布析

添付-28

最大線出力密度

従来許認可解析と同一の分布であり，差異はない。

44.0kW/m×1.0

同左

無

従来許認可解析と同一の設定であり，差異はない。

局所出力ピーキング

上記の初期 MCPR とピーク位置で係数の線出力密度を満たすよう調整

同左

無

従来許認可解析と同一の設定であり，差
異はない。

した値

条

ホットチャンネルのギャップ熱伝達係数
平均出力ロッド

燃焼期間中のバンドル平均の最

同左

無

異はない。

大値（軸方向一定値）件

ホットロッド

平均出力ロッドに同じ

従来許認可解析と同一の設定であり，差最大線出力密度 44kW/m 相当（軸方向分布考慮）有

原子炉停止機能喪失事象の解析では，沸騰遷移後における燃料被覆管温度挙動を評価するために，ホットロッドのギャ
ップ熱伝達係数に差異が生じる。軸方向分布を考慮したギャップ熱伝達係数を適用することで，適切に評価できる。

表２－２ SCAT における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（6／11）
項

目

従来許認可解析

重大事故等対策の有効性評価

従来許認可（過渡解析）（原子炉停止機能喪失）との差異

差異による影響（REDY コードによる評価）

－

－

現

ドバック効果象

崩壊熱（REDY コードによる評価）（REDY コードによる評価）

－

－

三次元効果

（REDY コードによる評価）（REDY コードによる評価）

－

－

物

（REDY コードによる評価）

理

炉心

核分裂出力

（核）

出力分布変化
反応度フィー添付-30

表２－２ SCAT における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（7／11）
項
炉心
（燃料）

目

従来許認可解析

重大事故等対策の有効性評価

従来許認可（過渡解析）（原子炉停止機能喪失）との差異

燃 料 棒 内 温 出力が上昇してＭＣＰＲが低 原子炉出力が急激に上昇する

有差異による影響
原子炉停止機能喪失事象では，沸騰遷移物が生じるため，燃料被覆管温度の挙動に

燃 料 棒 表 面 核沸騰状態で事象は推移する。 状態に移行する。その後，原子差異が生じる。沸騰遷移後における燃料

熱伝達

炉出力の低下によってリウェ

被覆管温度挙動は，SCAT コードが取扱う沸騰遷移

ットに至ることで核沸騰状態

従来許認可解析の範囲外である。そのたへ移行する。燃料被覆管温度

め，原子炉停止機能喪失事象を適切に評

は，燃料ペレット内発熱により価するように，熱伝達係数，ボイドモデ

燃料ペレット熱伝導とギャッル等を従来許認可解析から変更していプ部の熱伝達及び燃料被覆管

る。

理

添付-31

下するが，沸騰遷移は生じず， ため，沸騰遷移が生じて膜沸騰

度変化

熱伝導を通して上昇する。

現

燃 料 被 覆 管 燃料被覆管温度の上昇量が小 沸騰遷移発生によって燃料被酸化有

原子炉停止機能喪失事象の解析では，燃

さく，水-ジルカロイ反応が発 覆管温度が高温となるため，水料被覆管温度が高温となるため，取扱う生する程度には至らない。

燃料被覆管酸化量の評価に差異が生じ-ジルカロイ反応が発生する。

る。そのため，燃料被覆管と冷却水又は象

水蒸気との化学反応に Baker-Just の式を適用して燃料被覆管酸化量を計算する。
燃 料 被 覆 管 無し
変形

同左

無

従来許認可解析との差異はない。

表２－２ SCAT における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（8／11）
従来許認可解析

重大事故等対策の有効性評価

従来許認可（過渡解析）（原子炉停止機能喪失）との差異

炉 心 （ 熱 沸騰・ボイド ボイド率は低下していく。

スクラムしないためボイド率有流動）は高いまま維持される。

項

目

率変化

差異による影響
原子炉停止機能喪失事象の解析では，ス
クラム機能喪失を仮定しており，ボイド率の挙動に差異が生じる。しかし，原子炉停止機能喪失でのボイド率は過渡解物

析のボイド率最大値と同等であるため，差異による影響はない。
気液分離（水 炉心部に二相水位は形成され 同左

従来許認可解析との差異はない。

有原子炉停止機能喪失事象の解析では，沸位変化）・対 ない。

理

添付-32

無

向流
気 液 熱 非 平 無し

沸騰遷移発生によって過熱蒸

衡気が発生する可能性がある。

騰遷移発生により，気液熱非平衡に差異が生じる。そのため，原子炉停止機能喪現

失事象を適切に評価するように，燃料被覆管－冷却材間の熱伝達係数を従来許認可解析から変更している。

象

圧力損失

流量に影響を与えない。

同左

三次元効果

炉心径方向出力分布の変化は 炉心径方向出力分布の変化は無

従来許認可解析との差異はない。

有

核熱水力不安定事象が燃料被覆管温度

小さく，流量配分による冷却材 小さく，流量配分による冷却材に影響を与える可能性がある。よって，

流量変化への影響は小さい。

この現象を取り扱うことが可能な異な流量変化への影響は小さい。

また，事象発生後短時間で原子 一方，原子炉がスクラムせず高る解析コードによる参考解析を参照す

炉スクラムするため，核熱水力 出力・低流量状態に至るため，る。

不安定事象は生じない。

核熱水力不安定事象が生じる
可能性がある。

表２－２ SCAT における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（9／11）
項

目

従来許認可解析

重大事故等対策の有効性評価

従来許認可（過渡解析）（原子炉停止機能喪失）との差異

原 子 炉 圧 冷 却 材 流 量 原子炉水位低によって再循環 ATWS 圧力高や原子炉水位低に
力容器

変化

物
理
現

無

従来許認可解析との差異はない。

無従来許認可解析との差異はない。

無従来許認可解析との差異はない。

し，自然循環流量相当まで低下

冷 却 材 放 出 MSIV 誤閉止による原子炉圧力 同左（臨界流・差 の上昇によって逃がし安全弁
圧流）が作動する。

沸騰・凝縮・ 炉心以外の領域における本物 同左

象

添付-33

従来許認可解析との差異はない。

する。

安全弁を
含む）

無

ポンプトリップし，自然循環流 よって再循環ポンプトリップ
量相当まで流量が低下する。

（逃がし

差異による影響ボ イ ド 率 変 理現象が評価指標に与える影
化

響はない。

圧力損失

炉心以外の領域における本物 同左
理現象が評価指標に与える影響はない。

票２－２ SCAT における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（10／11）
項

目

従来許認可解析

重大事故等対策の有効性評価

従来許認可（過渡解析）（原子炉停止機能喪失）との差異

原 子 炉 圧 ECCS 注水（給 ・T/D 給水ポンプトリップ
力容器

水系・代替注物（ 逃 が し 水設備含む）

・T/D 給水ポンプトリップ

有差異による影響
原子炉停止機能喪失事象の解析では，

・M/D 給水ポンプ起動

M/D 給水ポンプ起動を仮定しており，入・HPCS，RCIC 起動

口サブクーリングが増加するため，入口安全弁をサブクーリングに差異が生じる。入口サ含む）

ブクーリングの増加は GEXL 相関式で適用可能と考えられるため，差異による影

理

添付-34

響はない。
ほ う 酸 水 の ほう酸水注入系は起動しない。 ほう酸水注入系の起動によっ拡散

有

原子炉停止機能喪失事象の解析では，ほ現て原子力出力を抑制し，原子炉

う酸水注入系の起動を考慮するため，ほ停止を達成する。（REDY コード

う酸水の効果に差異が生じる。燃料被覆による評価）

管温度の上昇は事象初期であり，ほう酸
水注入系による出力抑制の効果が現れる段階より早いため影響はないと考え象られる。そのため差異による影響はな
い。
三次元効果

(下部プレナムの流量配分)
再循環ポンプは対称にトリッ 同左プするため影響はない。

無従来許認可解析との差異はない。

表２－２ SCAT における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（11／11）
項

目

従来許認可解析

重大事故等対策の有効性評価

従来許認可（過渡解析）（原子炉停止機能喪失）との差異
有差異による影響
原子炉停止機能喪失事象の解析では，原原 子 炉 格 冷却材放出

原子炉格納容器の挙動を評価 逃がし安全弁を介して原子炉納容器しないため本物理現象は考慮 格納容器の圧力及びプール水子炉格納容器の挙動を評価するため，物温が上昇する（REDY コードによ

理現象の考慮有無に差異が生じる。いず

物

しない。

原子炉格納容器における本物 る評価）。

れも REDY コードにて適切に評価でき，

理現象が評価指標に与える影

SCAT コードによる評価において差異に響はない。

よる影響はない。

理

添付-35

現

格 納 容 器 各 同上

原子炉格納容器の雰囲気温度

領域間の流及び圧力変化に影響する（REDY

動

コードによる評価）。

サ プ レ ッ シ 同上

残留熱除去系によるサプレッョン・プールション・プール冷却を行うこと

冷却によって原子炉格納容器の圧

有

同上

有

同上

有

同上

力及びプール水温の上昇を抑象制する（REDY コードによる評価）。
気 液 界 面 の 同上

原子炉格納容器の雰囲気温度

熱伝達及び圧力変化へ影響する。
（REDY コードによる評価）

表 3 APEX/SCAT(RIA 用)における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較(1／12）
従来許認可解析

重大事故等対策の有効性評価（BWR5 制御棒落下/低温時※）（BWR5 原子炉運転停止中の制御棒誤引抜）

1000

燃料エンタルピ

燃
料
エ
ン
タ
ル
ピ
(kJ/kgUO2)

1000

燃料エンタルピ

燃
料
エ
ン
タ
ル
ピ

500

(kJ/kgUO2)

500

燃料エンタルピ

0

0
0

1

2

3

4

5

6

7

0

時間(s)

5

10

15

20

時間(s)

※制御棒落下事象を比較対象として選定した理由は，起動時の制御棒引き抜き時の過渡変化の燃料
エンタルピーは最大約 88kJ/kgUO2 であり，制御棒落下事象の方が厳しい事象（燃料エンタルピ
ー：8～669kJ/kgUO2）であるため

添付-36

表 3 APEX/SCAT(RIA 用)における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較(2／12）

事象進展

従来許認可解析

重大事故等対策の有効性評価（BWR5 制御棒落下/低温時）（BWR5 原子炉運転停止中の制御棒誤引抜）

原子炉の起動時に制御棒がインシーケンス

原子炉の停止時に制御棒が 1 本引き抜かれたで引き抜かれた臨界状態から，制御棒 1 本

局所臨界状態から，隣接する 1 本の制御棒がが落下速度の上限値 0.95m/s で落下するこ

引抜速度の上限値 9.1cm/s で連続的に引き抜とにより，原子炉出力が上昇する。

かれることにより原子炉出力が上昇する。

急激な出力上昇は，ドップラ反応度の負のフ

原子炉出力が上昇し，起動領域モニタの原子ィードバックにより抑えられるとともに，平

炉周期短信号が発生して，原子炉はスクラム

均出力領域モニタの中性子束高スクラム信

し，事象は収束する。

号が発生して，原子炉はスクラムし，事象は
収束する。

変化範囲
適用範囲

原子炉スクラム：約 1.5 秒

原子炉スクラム：約 6.8 秒

燃料エンタルピ：8kJ/kgUO2～約

燃料エンタルピ：8kJ/kgUO2～約

669kJ/kgUO2

144kJ/kgUO2

沸騰状態：単相，核沸騰，膜沸騰

沸騰状態：単相，核沸騰

時間：0 秒～7 秒

時間：0 秒~20 秒

沸騰状態：単相，核沸騰，膜沸騰

沸騰状態：同左

時間：0 秒～制限なし

時間：同左

添付-37

表 3 APEX/SCAT(RIA 用)における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（3／12）

項

目

従来許認可解析

重大事故等対策の有効性評価

従来許認可（事故：制御棒落下）（原子炉運転停止中の制御棒誤引抜)との差異差異による影響（過渡 ：原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き）
事故：低温臨界状態/高温待機臨界状態

件

過渡（BWR5）：高温待機臨界状態

り，差異が生じる。ただし，個々の炉心過渡（ABWR）：低温臨界状態パラメータ自体は従来許認可解析の低

解

初期炉心条

低温停止状態有低温停止状態を初期炉心条件としてお温臨界条件と同一であり，また，事故後の炉心の基本的な挙動は従来許認可解
響はない。

析

添付-38

析と同様であることから，差異による影
事象

事故：制御棒落下

制御棒の誤引抜無可解析のモデル適用範囲内である。

過渡：制御棒の誤引抜

条

初期実効増

1.00（通常の制御棒引抜操作で臨界に倍率達している）

過渡解析と同一の事象であり，従来許認1.00(保守的に初期状態で臨界を想定)

無停止中の制御棒誤引抜解析では保守側に初期実効増倍率を 1.00 としており，初期実効増倍率条件の差異はない。

件

初期制御棒
パターン

臨界状態に対応した制御棒パターン

制御棒 1 本全引抜

有

停止中の制御棒誤引抜解析では制御棒 1
本全引抜状態を初期条件としており，条件の差異が生じる。事故後の炉心の基本的な挙動は従来許認可解析と同様であり，差異による影響はない。

表 3 APEX/SCAT(RIA 用)における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（4／12）

項

目

従来許認可解析

重大事故等対策の有効性評価

従来許認可（事故：制御棒落下）（原子炉運転停止中の制御棒誤引抜)との差異差異による影響（過渡 ：原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き）

初期出力事故（低温臨界状態）：定格の 10-8

定格の 10-8

無停止中の制御棒誤引抜解析では低温臨解事故（高温待機臨界状態）：定格の 10-6界状態に対応した初期出力としており，過渡（低温臨界状態）：定格の 10-8

事故・過渡解析（低温臨界状態）との差

過渡（高温待機臨界状態）：定格の 10-3

異はない。
20℃

析

添付-39

初期燃料被

低温臨界状態：20℃

無

覆管表面温

高温待機臨界状態(BWR5)：286℃

界状態に対応した初期温度としており，

度及び原子

高温待機臨界状態(ABWR)：287℃

事故・過渡解析（低温臨界状態）との差

炉冷却材の停止中の制御棒誤引抜解析では低温臨

異はない。

温度

条

初期燃料エ

低温臨界状態：8kJ/kgUO2

ンタルピ

高温待機臨界状態：75kJ/kgUO2

8kJ/kgUO2

無初期温度に対応した燃料エンタルピとしており，事故・過渡解析（低温臨界状態）との差異はない。

0.0MPa[gage]

件

初期原子炉

低温臨界状態：0.0MPa[gage]

圧力

高温待機臨界状態(BWR5)：

力としており，事故・過渡解析（低温臨7.03MPa[gage]界状態）との差異はない。

高温待機臨界状態(ABWR)：
7.17MPa[gage]

無原子炉低温停止状態に対応した初期圧表 3 APEX/SCAT(RIA 用)における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（5／12）

項

目

従来許認可解析

重大事故等対策の有効性評価

従来許認可（事故：制御棒落下）（原子炉運転停止中の制御棒誤引抜)との差異差異による影響（過渡 ：原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き）

初期炉心流

定格の 20%定格の 2%量（再循環ポンプによる冷却材循環）（崩壊熱除去系による冷却材循環）有

停止中の制御棒誤引抜解析では崩壊熱除去系による冷却材循環を仮定してお解り，初期流量に差異が生じる。事故後の炉心の基本的な挙動は従来許認可解析

析
条

添付-40

と同様であり，差異による影響はない。

件

局所出力ピ

最大出力となる燃料集合体断面に対応

最大出力となる燃料集合体断面に対

ーキング係

する値

応する値

数

燃焼度条件

燃焼度条件

サイクル初期：未燃焼

未燃焼

サイクル末期：当該燃料の燃焼度より小さい燃焼度無従来許認可と同一の局所出力ピーキン
グ係数を使用しており，差異はない。

表 3 APEX/SCAT(RIA 用)における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（6／12）

項

目

従来許認可解析

重大事故等対策の有効性評価

従来許認可（事故：制御棒落下）（原子炉運転停止中の制御棒誤引抜)との差異差異による影響（過渡 ：原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き）

ギャップ熱Ross & Stoute の式

同左

無

伝達

従来許認可と同一の熱伝導方程式を使用しており，差異はない。

解析

単相強制対流：Dittus-Boelter の式

熱伝達

核沸騰状態：Jens-Lottes の式を用いており，差異はない。また，事故

膜沸騰状態(低温時)：NSRR の実測デ

後の炉心の基本的な挙動は従来許認可

ータに基づいて導出された熱伝達相関解析と同様であり，熱伝達係数について式

は従来許認可解析コードの取り扱いの膜沸騰状態(高温待機時) ：範囲内に収まる。

モ

添付-41

燃料棒表面

同左

無

従来許認可解析と同一の熱伝達相関式

デル

Dougall-Rohsenow の式
沸騰遷移

低温時：Rohsenow-Griffith の式及びKutateladze の式
高温待機時：GEXL 相関式での MCPR
が限界値

同左

無

従来許認可解析と同一の沸騰遷移判定
式を用いており，差異はない。

表 3 APEX/SCAT(RIA 用)における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（7／12）

項

目

従来許認可解析

重大事故等対策の有効性評価

従来許認可（事故：制御棒落下）（原子炉運転停止中の制御棒誤引抜)

との差異

有

差異による影響（過渡 ：原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き）

引抜/落下

事故：インシーケンス制御棒引抜で許初期引抜制御棒に隣接する制御棒 1

制御棒可された制御棒 1 本

本

停止中の制御棒誤引抜解析は引抜制御棒に隣接する制御棒 1 本の引抜を仮定し

解
析

添付-42

過渡（BWR5）：インシーケンス制御棒ており，引抜制御棒に差異が生じる。事

引抜で許可された制御棒 1 本

故後の炉心の基本的な挙動は従来許認

過渡（ABWR）：インシーケンス制御棒

可解析と同様であり，差異による影響は引抜で許可された制御棒 26 本

ない。

事故：1.3%Δk

制御棒価値

過渡（BWR5）：1.3%Δk

御棒全引抜時の反応度価値を用いるた

過渡（ABWR）：3.5%Δk

め，制御棒価値に差異が生じる。事故後

条

引抜/落下

誤引抜制御棒全引抜時の反応度価値

有

停止中の制御棒誤引抜解析は誤引抜制の炉心の基本的な挙動は従来許認可解析と同様であり，差異による影響はな

件

い。
制御棒引抜

事故（BWR5）：0.95m/s

BWR5：9.1cm/s/落下速度

事故（ABWR）：0.7m/s

ABWR：3.3cm/s

過渡（BWR5）：9.1cm/s
過渡（ABWR）：3.3cm/s

無従来許認可（過渡）と同一の制御棒引抜速度としており，差異はない。

表 3 APEX/SCAT(RIA 用)における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（8／12）

項

目

従来許認可解析

重大事故等対策の有効性評価

従来許認可（事故：制御棒落下）（原子炉運転停止中の制御棒誤引抜)

との差異

無

差異による影響（過渡 ：原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き）スクラム条

事故：中性子束高（平均出力領域モニ

中間領域モニタ採用プラント：中性子

件

タ）

束高

従来許認可（過渡）と同一のスクラム条
件としており，差異はない。

過渡（中間領域モニタ採用プラント）： 起動領域モニタ採用プラント：原子炉

解

中性子束高

周期短

過渡（起動領域モニタ採用プラント）：

析

添付-43

原子炉周期短事故：平均出力領域モニタに単一故障

BWR5：A，B チャンネルともに引抜パス条件を仮定する。

制御棒に最も近い検出器を 1 個ずつ

過渡（BWR5）：A，B チャンネルとも

バイパスに引抜制御棒に最も近い検出器を 1 個

ABWR：A，B，C グループともに引ずつバイパス

抜制御棒に最も近い検出器を 1 個ず

過渡（ABWR）：A，B，C グループと

つバイパス

条

検出器バイ

無

従来許認可（過渡）と同一の検出器バイ
パス条件としており，差異はない。

もに引抜制御棒に最も近い検出器を 1個ずつバイパス件

スクラム動

事故：0.09 秒

作遅れ

過渡（中間領域モニタ採用プラント）： 秒
0.09 秒
過渡（起動領域モニタ採用プラント）：
0.2 秒

中間領域モニタ採用プラント：0.09
起動領域モニタ採用プラント：0.2 秒

無従来許認可（過渡）とスクラム動作遅れ
としており，差異はない。

表 3 APEX/SCAT(RIA 用)における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（9／12）

項

目

従来許認可解析

重大事故等対策の有効性評価

従来許認可（事故：制御棒落下）（原子炉運転停止中のとの差異（過渡 ：原子炉起動時における制御

制御棒誤引抜)差異による影響

棒の異常な引き抜き）

物
現

炉心（核）

理

添付-44

象

核分裂出

事故：制御棒落下により急激な反応度 制御棒が連続的に引き抜かれ，原子力

投入と出力分布変化が生じる。急激な炉出力が上昇する。出力上昇後にス部の制御棒が局所的に引き抜かれるこ

出力分布

出力上昇はドップラ反応度の負のフクラム信号が発生して原子炉はスとから，局所的に出力が上昇し，三次元変化ィードバックにより抑えられるととクラムする。

的な出力分布変化の影響が生じる。ま反応度フもに，平均出力領域モニタの中性子束

た，制御棒反応度効果は一般に三次元的ィードバ

高スクラム信号が発生して，原子炉はな位置に依存する影響を受けるが，事象

ック効果

スクラムする。

を通じての炉心挙動は従来許認可（事制御棒反過渡：制御棒が連続的に引き抜かれ，故）の範囲を超えることはない。

応度効果

原子炉出力が上昇する。出力上昇後にスクラム信号が発生して原子炉はス
クラムする。

有

停止中の制御棒誤引抜解析は炉心外周

表 3 APEX/SCAT(RIA 用)における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（10／12）

項

目

従来許認可解析

重大事故等対策の有効性評価

従来許認可（事故：制御棒落下）（原子炉運転停止中のとの差異（過渡 ：原子炉起動時における制御

制御棒誤引抜)差異による影響

棒の異常な引き抜き）物
現

炉心（燃料）

理

添付-45

燃料棒内

事故：炉心出力が急激に上昇するた

炉心出力の上昇は従来許認可の事

温度変化

め，最高出力燃料棒は沸騰遷移し膜沸 故と比較して緩やかであることか

燃料棒表

騰状態に至る。膜沸騰状態では燃料のら，最高出力燃料棒は沸騰遷移には面熱伝達除熱量が低下し，燃料温度は 1000℃

至らない。

沸騰遷移

を超える温度で推移する。

無従来許認可解析からの差異はない。

無従来許認可解析からの差異はない。

過渡：炉心出力の上昇は事故と比較して緩やかであることから，最高出力燃
料棒は沸騰遷移に至らない。
燃料被覆

事故：燃料被覆管の高温化に伴う水-燃料被覆管温度の上昇量が小さく，

管酸化

ジルカロイ反応が発生する。

燃料被覆管温度は水-ジルカロイ反象

過渡：燃料被覆管温度の上昇量が小さ 応が発生する程度には至らない。
く，燃料被覆管温度は水-ジルカロイ
反応が発生する程度には至らない。

表 3 APEX/SCAT(RIA 用)における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（11／12）

項

目

従来許認可解析

重大事故等対策の有効性評価

従来許認可（事故：制御棒落下）（原子炉運転停止中のとの差異（過渡 ：原子炉起動時における制御

制御棒誤引抜)差異による影響

棒の異常な引き抜き）
事故：炉心出力が急激に上昇するたサブクール度が大きく，また，事象

イド率変め，ボイドが発生する。

を通じての表面熱流束上昇量も小化

過渡 : サブクールのない高温待機状

さいことから，ボイドはほとんど発態の場合，ボイドが発生する。

生しない。

物

沸騰・ボ

従来許認可解析からの差異はない。

無従来許認可解析（過渡）との差異はない。

低温状態の場合，サブクール度が大き
く，また，事象を通じての表面熱流束

現

炉心（熱流動）

理

添付-46

無

上昇量も小さいことから，ボイドはほ
とんど発生しない。
三次元効

事故：ボイド発生に伴い，圧力損失に

サブクール度の大きい低温状態で果よる流量配分への三次元効果が生じあり，ボイドがほとんど発生しない

また，事象を通じての燃料挙動は従来許得る。

ことから，圧力損失による流量配分

認可（事故）の範囲を超えることはない。

過渡：高温待機状態の場合，ボイド発への三次元効果は生じない。

象

生に伴い，圧力損失による流量配分への三次元効果が生じ得る。低温状態の場合，ボイドがほとんど発生しないことから，圧力損失による流量配分への三次元効果は生じない。

表 3 APEX/SCAT(RIA 用)における従来許認可解析と重大事故等対策の有効性評価の比較（12／12）

項

目

従来許認可解析

重大事故等対策の有効性評価

従来許認可（事故：制御棒落下）（原子炉運転停止中のとの差異（過渡 ：原子炉起動時における制御

制御棒誤引抜)差異による影響

棒の異常な引き抜き）
圧力損失

添付-47

炉心（熱流動）物理現象

事故：ボイド発生に伴い，圧力損失へ

サブクール度の大きい低温状態での影響が生じる。

あり，ボイドがほとんど発生しない

また，事象を通じての燃料挙動は従来許

過渡：高温待機状態の場合，ボイド発ことから，圧力損失への影響は生じ

認可（事故）の範囲を超えることはない。

生に伴い，圧力損失への影響が生じない。

る。低温状態の場合，ボイドがほとん
ど発生しないことから，圧力損失への影響は生じない。

無従来許認可解析（過渡）との差異はない。

Rev.13

第1部

ＳＡＦＥＲ

目
－
1．はじめに

次

ＳＡＦＥＲ

－

………………………………………………………………… 1-1

2．重要現象の特定………………………………………………………… 1-2…………………………………… 1-2

2.1

事故シーケンスと評価指標

2.2

ランクの定義2.3

物理現象に対するランク付け…………………………………………………… 1-7………………………………… 1-8…………………………………………………… 1-16

3．解析モデルについて……………………………………………………… 1-16

3.1

コード概要

3.2

重要現象に対する解析モデル

3.3

解析モデル

3.4

入出力

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1-56

4．妥当性確認……………………………………………………………… 1-58

… … … … … … … … … … … … 1-17……………………………………………………… 1-18

4.1

重要現象に対する妥当性確認方法

4.2

ＴＢＬ実験解析

4.3

ＲＯＳＡ－Ⅲ実験解析

4.4

ＦＩＳＴ－ＡＢＷＲ実験解析

4.5

実機解析への適用性…………………………… 1-58………………………………………………… 1-625．有効性評価への適用性………………………………………… 1-72………………………………… 1-82…………………………………………… 1-91………………………………………………… 1-100

5.1

不確かさの取扱いについて（評価指標の観点） ……………

5.2

不 確 か さ の 取 扱 い に つ い て （ 運 転 操 作 の 観 点 ） …………… 1-102

6．参考文献1-100………………………………………………………………… 1-106………………………………… 1-109

添付 1

解析コードにおける解析条件

添付 2

相関式 ，モ デルの適用性

添付 3

前処理コード添付 4

炉心の過熱 蒸気の影響評価

添付 5

代替注水設備による炉心再冠水過程における熱伝達について 1-149

添付 6

原子炉隔離状態における原子炉圧力挙動について …………

……………………………………… 1-113…………………………………………………… 1-141…………………………………… 1-143

1-156

1．はじめに本資料は，炉心損傷防止に関する重大事故等対策の有効性評価（以下，「有効性評価」と称す。）に適用するコードのうち，SAFER Ver.3（以下，「ＳＡＦＥＲコード」と称す。）について，・有効性評価において重要となる現象の特定・解析モデル及び入出力に関する説明
・妥当性確認・有効性評価への適用性に関してまとめたものである。

1-1

2．重要現象の特定
2.1

事故シーケンスと評価指標
ＳＡＦＥＲコードが適用される炉心損傷防止対策における事故シーケン

スグループについて，具体的な事故シーケンス及びその事象の推移と評価
指標について記述する。ＳＡＦＥＲコードが適用される炉心損傷防止対策
における事故シーケンスグループは，出力運転中の原子炉を対象とした以下の 6 グループである。
・高圧・低圧注水機能喪失
・高圧注水・減圧機能喪失
・全交流動力電源喪失
・崩壊熱除去機能喪失
・ＬＯＣＡ時注水機能喪失
・格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）(1) 高圧・低圧注水機能喪失
この事故シーケンスグループは，原子炉の出力運転中に，運転時の異常な過渡変化又は事故（ＬＯＣＡを除く）の発生後，高圧注水機能が喪失し，原子炉減圧には成功するが，低圧注水機能が喪失することを想定した事象とする。
具体的な事故シナリオとして「給水流量の全喪失＋ＲＣＩＣ及びＥＣＣ
Ｓ（高圧注水系及び低圧注水系）起動失敗」を想定する。給水流量の全喪
失後，原子炉水位は急速に低下し，原子炉水位低信号が発生して原子炉はスクラムするため未臨界が確保される。しかし，原子炉水位低信号でＲＣ
ＩＣ及びＥＣＣＳ（高圧注水系及び低圧注水系）の起動に失敗する。原子炉水位低信号でＭＳＩＶが閉止すると原子炉圧力は上昇し，原子炉圧力がＳＲＶの設定値に到達すると断続的に弁から蒸気が放出され，これにより原子炉圧力はＳＲＶ設定値近傍に維持される。一方，原子炉注水機能喪失の状況下では，原子炉内保有水が減少し続け，いずれは炉心露出により燃料被覆管温度が上昇し，炉心損傷に至る。
この事象に対する炉心損傷防止対策としては，代替注水設備等による炉心冷却機能の確保があげられる。
炉心損傷を防止するために，高圧代替注水設備を使用する場合には，高圧状態の原子炉へ注水を開始する。ＳＲＶからの冷却材の流出により原子炉水位は低下するが，高圧代替注水設備による原子炉注水開始により原子炉水位は回復し事象は収束する。低圧代替注水設備を使用する場合には，手動操作によりＳＲＶを開き，原子炉を急速減圧し，原子炉の減圧後に低圧代替注水設備による原子炉注水を開始する。原子炉の急速減圧を開始す
1-2

ると，冷却材の流出により原子炉水位は低下し，有効燃料棒頂部を下回る
が，低圧代替注水設備による注水を開始すると原子炉水位が回復し，炉心は再冠水することにより事象収束に向かうことになる。
したがって，本事象では炉心露出・ヒートアップの可能性があるため，
燃料被覆管温度が評価指標である。
(2) 高圧注水・減圧機能喪失
この事故シーケンスグループは，原子炉の出力運転中に，運転時の異常な過渡変化又は事故（ＬＯＣＡを除く）の発生後，高圧注水機能が喪失し，かつ，原子炉減圧機能が喪失することを想定する。
具体的な事故シナリオとして「給水流量の全喪失＋ＲＣＩＣ及びＥＣＣ
Ｓ（高圧注水系）起動失敗＋原子炉の減圧失敗」を想定する。給水流量の全喪失後，原子炉水位は急速に低下し，原子炉水位低信号が発生して原子炉はスクラムするため未臨界が確保される。しかし，原子炉水位低信号でＲＣＩＣ及びＥＣＣＳ（高圧注水系）の起動に失敗する。原子炉水位低信号でＭＳＩＶが閉止すると原子炉圧力は上昇し，原子炉圧力がＳＲＶの設定値に到達すると断続的に弁から蒸気が放出され，これにより原子炉の圧力はＳＲＶ設定値近傍に維持される。一方，原子炉が高圧に維持され低圧
注水系による原子炉注水が困難な状況下では，原子炉内保有水が減少し続
け，いずれは炉心露出により燃料被覆管温度が上昇し，炉心損傷に至る。
炉心損傷を防止するため，代替自動減圧ロジックによりＳＲＶが開き，原子炉を減圧し，原子炉の減圧後にＥＣＣＳ（低圧注水系）により原子炉注水を開始する。原子炉の急速減圧を開始すると，冷却材の流出により原子炉水位は低下し，有効燃料棒頂部を下回るが，低圧注水系による注水が開始すると原子炉水位が回復し，炉心は再冠水することにより事象収束に向かうことになる。
したがって，本事象では炉心露出・ヒートアップの可能性があるため，
燃料被覆管温度が評価指標である。
(3) 全交流動力電源喪失
この事故シーケンスグループは，原子炉の出力運転中に，送電系統又は所内主発電設備の故障等により，外部電源が喪失するとともに，非常用所
内電源系統も機能喪失し，安全機能を有する系統及び機器の全交流動力電源が喪失することを想定する。
具体的な事故シナリオとして「外部電源喪失＋非常用ディーゼル発電機の機能喪失」を想定する。外部電源喪失後，タービン蒸気加減弁急速閉又は原子炉水位低信号で原子炉はスクラムするため未臨界が確保される。ま1-3

た，原子炉水位低信号でＲＣＩＣが自動起動して原子炉水位は維持される。
しかし，非常用ディーゼル発電機の起動失敗により全交流動力電源喪失となり，また，直流電源が枯渇し，ＲＣＩＣが機能喪失した場合には原子炉
内保有水が減少し続け，いずれは炉心露出により燃料被覆管温度が上昇し，炉心損傷に至る。
炉心損傷を防止するために，交流電源設備による給電ができない一定期間直流電源を確保し，ＲＣＩＣによって原子炉水位を適切に維持しつつ，代替電源設備，低圧代替注水設備の準備が完了したところで，原子炉の減圧及びＥＣＣＳ（低圧注水系）又は低圧代替注水設備による原子炉注水を開始する。原子炉の減圧は，ＳＲＶにより手動操作にて実施する。減圧を開始すると，冷却材の流出により原子炉水位は低下するが，低圧代替注水
設備等による注水開始により原子炉水位が回復するため，事象収束に向かうことになる。
したがって，本事象では炉心露出・ヒートアップの可能性があるため，
燃料被覆管温度が評価指標である。
(4) 崩壊熱除去機能喪失① 取水機能喪失
この事故シーケンスグループは，原子炉の出力運転中に，運転時の異常な過渡変化又は事故（ＬＯＣＡを除く）の発生後，原子炉注水には成功す
るが，取水機能喪失により崩壊熱除去機能が喪失することを想定する。
具体的な事故シナリオとして「給水流量の全喪失＋取水機能喪失」を想定する。外部電源喪失後，タービン蒸気加減弁急速閉又は原子炉水位低信号により原子炉はスクラムするため未臨界が確保される。また，原子炉水位低信号でＲＣＩＣが自動起動して水位は維持される。一方，原子炉内で崩壊熱により発生する蒸気がＳＲＶを介して徐々に流出するため，格納容器の圧力及び温度が上昇し，いずれは格納容器が先行破損し，その後炉心露出により燃料被覆管温度が上昇し，炉心損傷に至る。
したがって，本事象では炉心露出・ヒートアップの可能性があるため，
燃料被覆管温度が評価指標である。
② ＲＨＲ機能喪失
この事故シーケンスグループは，原子炉の出力運転中に，運転時の異常な過渡変化又は事故（ＬＯＣＡを除く）の発生後，原子炉注水には成功す
るが，ＲＨＲの故障により崩壊熱除去機能が喪失することを想定する。
具体的な事故シナリオとして「給水流量の全喪失＋ＲＨＲ機能喪失」を想定する。給水流量の全喪失後，原子炉水位は急速に低下し，原子炉水位
1-4低信号が発生して原子炉はスクラムするため未臨界が確保される。また，
原子炉水位低信号でＲＣＩＣが自動起動して原子炉水位は維持される。一方，原子炉内で崩壊熱により発生する蒸気がＳＲＶを介して徐々に流出するため，格納容器の圧力及び温度が上昇し，いずれは格納容器が先行破損し，その後炉心露出により燃料被覆管温度が上昇し，炉心損傷に至る。
したがって，本事象では炉心露出・ヒートアップの可能性があるため，
燃料被覆管温度が評価指標である。
(5) ＬＯＣＡ時注水機能喪失
この事故シーケンスグループは，原子炉の出力運転中に，原子炉冷却材
圧力バウンダリを構成する配管の大規模な破断（大破断ＬＯＣＡ）あるい
は中小規模の破断（中小破断ＬＯＣＡ）の発生後，高圧注水機能，低圧注
水機能及び原子炉減圧機能が喪失することを想定する。
具体的な事故シナリオとして「中小破断ＬＯＣＡ＋ＥＣＣＳ（高圧注水
系，低圧注水系）起動失敗」を想定する。中小破断ＬＯＣＡ発生後，炉心流量急減信号又は原子炉水位低信号で原子炉はスクラムするため未臨界が確保される。しかし，高圧注水系，低圧注水系及び自動減圧系の起動失敗
により，原子炉内保有水が減少し続け，いずれは炉心露出により燃料被覆
管温度が上昇し，炉心損傷に至る。
この事象に対する炉心損傷防止対策としては，代替注水設備等による炉心冷却機能の確保があげられる。
炉心損傷を防止するために，高圧代替注水設備を使用する場合には，高圧状態の原子炉へ注水を開始する。ＳＲＶからの冷却材の流出により原子炉水位は低下するが，高圧代替注水設備による原子炉注水開始により原子炉水位は回復し事象は収束する。低圧代替注水設備を使用する場合には，手動操作によりＳＲＶを開き，原子炉を急速減圧し，原子炉の減圧後に低圧代替注水設備による原子炉注水を開始する。原子炉の急速減圧を開始す
ると，冷却材の流出により原子炉水位は低下するが，低圧代替注水設備による注水を開始すると原子炉水位が回復し，炉心は再冠水することにより事象収束に向かうことになる。
したがって，本事象では炉心露出・ヒートアップの可能性があるため，
燃料被覆管温度が評価指標である。
なお，大破断ＬＯＣＡ時は炉心の著しい損傷までの事象進展が早く，国内外の先進的な対策と同等のものを考慮しても，炉心損傷防止対策を有効に実施することはできないため，格納容器破損防止対策を講じて，その有効性を確認している。

1-5

(6) 格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）
この事故シーケンスグループは，原子炉冷却材圧力バウンダリと接続された系統で，高圧設計部分と低圧設計部分のインターフェイスとなる配管のうち，隔離弁の故障等により低圧設計部分が過圧され破損する事象を想定する。
具体的な事故シナリオとして，「高圧炉心注水系の吸込配管」等の破損を想定する。機器破損等の発生後，原子炉水位は急速に低下し，原子炉水位低信号が発生して原子炉はスクラムするため未臨界が確保される。しかし，破損口から冷却材が流出するため原子炉内保有水が減少し，いずれは炉心露出により燃料被覆管温度が上昇し，炉心損傷に至る。
炉心損傷を防止するために，ＲＣＩＣ及びＥＣＣＳ（高圧注水系）により炉心を冷却することによって炉心損傷の防止を図り，また，インターフェイスシステムＬＯＣＡの発生箇所を隔離することによって，格納容器外への原子炉冷却材の流出の防止を図る。これにより事象収束に向かうことになる。
したがって，本事象では炉心露出・ヒートアップの可能性があるため，
燃料被覆管温度が評価指標である。
炉心損傷防止対策における事故シーケンスに対し，有効性評価上要求される評価項目は，以下の 5 点である。
a. 燃料被覆管の温度（1200℃以下）
b. 燃料被覆管の酸化量（15％以下）
c. 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力（最高使用圧力の 1.2 倍以下）
d. 格納容器圧力バウンダリにかかる圧力（限界圧力以下）
e. 格納容器圧力バウンダリにかかる温度（限界温度以下）
原 子 炉 設 置 変 更 許 可 申 請 解 析 に 記 載 し た 解 析 結 果 か ら ， 15％に 対 し 十 分
な余裕があり評価指標として燃料被覆管の温度で代表できると考えられる
b.を除く，a. c. d. e.を評価指標として取り上げる。このうち，c．はＳ
ＲＶの作動により原子炉圧力の上昇が抑えられ，ＳＲＶの設定圧力以下に抑えられるため評価指標から除外する。また，d．と e．はＳＡＦＥＲコードの評価範囲以外であるため除外する。

1-6

2.2

ランクの定義本資料の本文「2. 有効性評価における物理現象の抽出」で抽出された物

理現象のうちＳＡＦＥＲコードで評価する事象において考慮すべき物理現象を対象に，表 2-1 の定義に従って「Ｈ」，「Ｍ」，「Ｌ」，及び「Ｉ」のランクに分類し，「Ｈ」及び「Ｍ」に分類された物理現象を重要現象として抽出する。

表 2-1
ランク
Ｈ

ランクの定義ランクの定義本資料での取扱い

評 価 指 標 及 び 運 転 操 作 に 物理現象に対する不確かさを実験と対 す る 影 響 が 大 き い と 考 の比較等により求め，実機評価における評価指標及び運転操作への影響えられる現象を評価する
Ｍ評価指標及び運転操作に事象推移を模擬する上で一定の役割

対する影響が中程度と考を担うが，影響が「Ｈ」に比べて顕えられる現象著でない物理現象であるため，必ずしも不確かさによる実機評価における評価指標及び運転操作への影響を評価する必要はないが，本資料では，実機評価への影響を感度解析等により評価するか，「Ｈ」と同様に評価する

Ｌ

評価指標及び運転操作に事象推移を模擬するためにモデル化

対する影響が小さいと考は必要であるが，評価指標及び運転えられる現象操作への影響が明らかに小さい物理現象であるため，検証／妥当性確認
は記載しないＩ

評価指標及び運転操作に評価指標及び運転操作へ影響を与え

対し影響を与えないか，又ないか，又は重要でない物理現象では重要でない現象あるため，検証／妥当性確認は記載
しない

1-7

2.3

物理現象に対するランク付け
本資料の本文「2. 有効性評価における物理現象の抽出」で抽出された物

理現象のうち 2.1 節で述べた事象進展を踏まえ，2.2 節のランクの定義に従い，評価指標及び運転操作への影響に応じて「Ｈ」及び「Ｍ」に分類することで物理現象の中から重要現象を特定する。この結果を表 2-2 に示す。
ランク付けにあたっては，燃料被覆管温度は炉心冷却，炉心水位，燃料被覆管のヒートアップから影響を受けるため，これらに関する物理現象も相対的に高いランクとしている。また，運転操作等により原子炉を強制的に減圧し，温度・圧力を低下させるシーケンスでは，原子炉の減圧により代替注水設備を含む注水系からの冷却水の注水による炉心冷却を期待する
ため，原子炉の減圧に寄与する物理現象も相対的に高いランクとしている。
以下に，物理現象ごとに考え方を示す。
(1) 核分裂出力［炉心（核）］評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，い ずれも 事象 発生 後早期に原 子炉がスク ラム し未臨 界 となる ため ，事故 後 長期に おけ る炉心 露出後の 燃料被覆管温 度上 昇時の 原 子炉出 力は 崩壊熱 と なる。 また ，減速 材直接発 熱は核分裂で 発生 するエ ネ ルギの うち ，減速 材 の発熱 に寄 与する 割合はき わめて小さい 。し たがっ て ，核分 裂出 力は燃 料 被覆管 温度 に対し 重要度が 低いと考えられる。
(2) 出力分布変化［炉心（核）］評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，い ずれも 事象 発生 後早期に原 子炉がスク ラム し未臨 界 となる ため ，事象 発 生後ス クラ ムする までの時 間が短く，通 常運 転時か ら の出力 分布 変化に 対 する影 響が 小さい 。したが って，
出力分布変化は燃料被覆管温度に対し重要度が低いと考えられる。
(3) 反応度フィードバック効果［炉心（核）］評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，い ずれも 事象 発生 後早期に原 子炉がスク ラム し未臨 界 となる ため ，事故 後 長期に おけ る炉心 露出後の 燃料被覆管温 度上 昇時の 原 子炉出 力は 崩壊熱 と なる。 した がって ，反応度 フィー
ドバック効果は燃料被覆管温度に対し重要度が低いと考えられる。
(4) 制御棒反応度効果［炉心（核）］評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，い ずれも 事象 発生 後早期に原 子炉がスク ラム し未臨 界 となる ため ，事故 後 長期に おけ る炉心 露出後の 燃料被覆管温 度上 昇時の 原 子炉出 力は 崩壊熱 と なる。 した がって ，制御棒 反応度
1-8及び制御棒速度は燃料被覆管温度に対し重要度が低いと考えられる。
(5) 崩壊熱［炉心（核）］評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，い ずれも 事象 発生 後早期に原 子炉がスク ラム し未臨 界 となる ため ，事故 後 長期に おけ る炉心 露出後の 燃料被覆管温 度上 昇時の 原 子炉出 力は 崩壊熱 と なる。 した がって ，崩壊熱 は燃料
被覆管温度に対し重要度が高いと考えられる。
(6) 三次元効果［炉心（核）］評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，い ずれも 事象 発生 後早期に原 子炉がスク ラム し未臨 界 となる ため ，核熱 水 力不安 定事 象は発 生しない 。したがって，核的な三次元効果は燃料被覆管温度に影響を与えない。
(7) 燃料棒内温度変化［炉心（燃料）］評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，事 故後長 期に おい て炉心が露 出す
る場合 に燃 料被覆 管 温度が 上昇 する事 象 である ため ，事故 直後にお ける燃料棒内 の熱 を冷却 材 に放出 する 燃料ペ レ ット径 方向 発熱密 度分布， 燃料ペレット ・燃 料被覆 管 内熱伝 導及 び燃料 ペ レット －燃 料被覆 管のギャ ップ熱伝達の 影響 は小さ い 。した がっ て，燃 料 棒内温 度変 化は燃 料被覆管 温度に対し重要度が低いと考えられる。
(8) 燃料棒表面熱伝達［炉心（燃料）］評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，事 故後長 期に おい て炉心が露 出す
る場合 に燃 料被覆 管 温度が 上昇 する事 象 である ため ，崩壊 熱による 燃料の発熱及 び燃 料棒表 面 から冷 却材 への熱 伝 達が燃 料被 覆管温 度変化の 支配的要因に なる 。原子 炉 減圧後 の減 圧沸騰 に より二 相流 動状態 となった 場合には，二 相壁 面熱伝 達 により 冷却 される 。 また， 炉心 が露出 した場合 には，蒸気単 相流 ，燃料 棒 間の輻 射熱 伝達に よ り冷却 され る。露 出した燃 料棒周
囲の蒸 気が 過熱さ れ 気液熱 非平 衡状態 と なる可 能性 があり ，燃料棒 表面熱伝達に 影響 する。 し たがっ て， 燃料棒 表 面熱伝 達は 燃料被 覆管温度 に対し重要度が高いと考えられる。
(9) 沸騰遷移［炉心（燃料）］評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，給 水流量 の全 喪失 あるいは小 破断
ＬＯＣ Ａを 起因事 象 として おり ，炉心 流 量の減 少は 緩やか に変化し ，事故直後に 原子 炉がス ク ラムし 原子 炉出力 が 低下す るた め，燃 料集合体 で核沸騰から の離 脱が発 生 する可 能性 は低い 。 一方， 事故 後長期 において 炉心が1-9露出す る場 合には ， 燃料被 覆管 温度が 上 昇する が， 原子炉 注水によ り炉心が再冠水することによって，最終的には核沸騰状態に遷移して冷却される。
したがって，沸騰遷移は燃料被覆管温度に対し重要度が高いと考えられる。
(10) 燃料被覆管酸化［炉心（燃料）］評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，事 故後長 期に おい て炉心が露 出す
る場合 に燃 料被覆 管 温度が 上昇 する事 象 である ため ，燃料 被覆管が 高温になると ジル コニウ ム －水反 応に よる発 熱 量が増 加す ると考 えられる 。しかし，代 替注 水設備 等 の原子 炉注 水によ り 炉心が 冷却 され， 燃料被覆 管温度はジル コニ ウム－ 水 反応が 顕著 になる ほ ど上昇 しな い。し たがって ，燃料
被覆管酸化は燃料被覆管温度に対し重要度が中程度と考えられる。
(11) 燃料被覆管変形［炉心（燃料）］評価す る具 体的 な事 故シー ケン スで は， 事象発 生後 早期 に原子炉が スク
ラムし 未臨 界とな る ため， 燃料 ペレッ ト が膨張 する ことは なくＰＣ ＭＩは発生し ない 。燃料 被 覆管が 高温 になり ， 燃料棒 内圧 の上昇 に伴う膨 れ・破裂が発 生す る場合 に は，燃 料棒 間の輻 射 熱伝達 への 影響， 燃料集合 体内の流路減 少に よる冷 却 への影 響が ある。 破 裂が発 生す る場合 には，燃 料被覆
管内面 酸化 による 反 応熱へ の影 響が考 え られる が， 崩壊熱 に比べて 燃料被覆管温 度へ の寄与 は 小さい 。燃 料被覆 管 の破裂 によ り核分 裂生成物 が格納
容器内 に放 出され る と，格 納容 器雰囲 気 放射線 モニ タによ り炉心損 傷の判
断を実 施し た場合 ， 格納容 器ス プレイ や 格納容 器ベ ントの 操作タイ ミングに影響 する ことと な る。た だし ，この 操 作は事 象発 生後早 期に行う ものではない 。し たがっ て ，燃料 被覆 管変形 は 燃料被 覆管 温度に 対し重要 度は中程度と考えられる。
(12) 三次元効果［炉心（燃料）］
本物理 現象 は， 横方 向及び 縦方 向か らの 輻射熱 伝達 の効 果を意味し ている。評 価する 具体 的 な事故 シーケ ンス は ，事故 後長期 にお いて炉心 が露出する場 合に燃 料被 覆 管温度 が上昇 する 事 象であ るため ，炉 心が露出 した場
合には ，燃料 棒間 及 びチャ ンネル ボッ ク スとの 輻射の 寄与 が大きく なる。
輻射伝 熱に関 する 三 次元効 果は， 輻射 伝 熱量が 増加す るた め，燃料 被覆管
温度に 与える 影響 は 結果を 厳しく する も のでは なく， 重要 度が低い と考えられる。
(13) 沸騰・ボイド率変化［炉心（熱流動）］
評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，事 故後長 期に おい て炉心が露 出す
1-10

る場合 に燃 料被覆 管 温度が 上昇 する事 象 であり ，サ ブクー ルボイド の発生は燃料 被覆 管温度 に 影響し ない 。原子 炉 減圧操 作を 実施し た場合に は，下部プレ ナム 等で減 圧 沸騰（ フラ ッシン グ ）が発 生す る。こ れに伴い 発生したボイ ドに より形 成 された 二相 水位は ボ イド率 変化 に応じ て変化す る。したがっ て， 沸騰・ ボ イド率 変化 は燃料 被 覆管温 度に 対し重 要度が高 いと考
えられる。
再循環 ポン プト リッ プ及び 代替 注水 設備 等によ る原 子炉 注水により ，原子炉圧 力容 器下部 で 温度成 層化 が発生 す る可能 性が あるが ，事故後 長期においては十分に混合され影響は無視できる。
(14) 気液分離（水位変化）・対向流［炉心（熱流動）］
評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，原 子炉減 圧操 作に 伴う下部プ レナ
ムフラ ッシ ングが 発 生する 事象 であり ， フラッ シン グによ り発生し たボイ
ドを含 む二 相水位 の 変化は ，炉 心露出 時 の燃料 被覆 管温度 に影響が ある。
したが って ，気液 分 離（水 位変 化）は 燃 料被覆 管温 度に対 し重要度 が高いと考えられる。
一方， 炉心 上部 での 気液対 向流 制限 （Ｃ ＣＦＬ ）， ＣＣ ＦＬブレー クダ
ウンは ，事 象進展 が 緩やか なこ と及び 代 替注水 設備 等によ る原子炉 注水はダウン カマ 又は炉 心 バイパ ス領 域に注 水 される ため 発生し ない。炉 心スプ
レイ系 によ る原子 炉 注水が 行わ れる場 合 には発 生す る可能 性がある が，短期間で ある ため影 響 は小さ い。 また， 炉 心に冷 却水 が保持 され水位 が形成されて いる 場合で ， かつ， 下部 プレナ ム にも水 位が 形成さ れる場合 には，
炉心下 部で ＣＣＦ Ｌ が発生 する 可能性 が あるが ，原 子炉減 圧操作を 経て炉心が再 冠水 する過 程 では事 象進 展が緩 や かであ り， 下部プ レナムに 顕著な水位が 形成 される こ とはな いた め，炉 心 下部の ＣＣ ＦＬは 発生しな い。したがって，対向流は燃料被覆管温度に対し重要度が低いと考えられる。
(15) 気液熱非平衡［炉心（熱流動）］
評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，事 故後長 期に おい て炉心が露 出す
る場合 に燃 料被覆 管 温度が 上昇 する事 象 である ため ，露出 した燃料 棒周囲の蒸気 が過 熱され 気 液熱非 平衡 状態と な る可能 性が ある。 炉心の一 部で発生した 過熱 蒸気は ， 上部プ レナ ムから シ ュラウ ド外 に至る 経路にお いて飽
和蒸気 にな ると考 え られ， 熱流 動挙動 へ の影響 は小 さいと 考えられ る。しかしながら，気液熱非平衡の影響は，(8)でも述べたように燃料棒表面熱伝達に影響するため燃料被覆管温度に対し重要度が高いと考えられる。

1-11

(16) 圧力損失［炉心（熱流動）］
評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，い ずれも 事故 直後 に再循環ポ ンプ
がトリ ップ し炉心 流 量が早 期に 低下す る ため， 炉心 部の圧 力損失の 影響は小さい 。ま た，炉 心 バイパ ス部 は，局 所 的な圧 力損 失は小 さい。し たがって，圧力損失は燃料被覆管温度に対し重要度が低いと考えられる。
(17) 三次元効果［炉心（熱流動）］
評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，事 故後長 期に おい て炉心が露 出す
る場合 に燃 料被覆 管 温度が 上昇 する事 象 であり ，露 出した 炉心が再 冠水する過程 にお いては ， 炉心中 心部 の一部 の 出力の 高い 燃料集 合体では 気液並行上昇 流， 周辺の 出 力の低 い燃 料集合 体 では下 降流 ，その 他多くの 燃料集合体で は気 液対向 流 が生じ る可 能性が あ る。こ れら の炉心 の三次元 的な流動状態 によ り燃料 集 合体の 冷却 状態に 差 異が生 じる 。した がって， 三次元効果は燃料被覆管温度に対し重要度が高いと考えられる。
(18) 冷却材流量変化［原子炉圧力容器］
評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，い ずれも 事故 直後 に再循環ポ ンプ
がトリ ップ し炉心 流 量が早 期に 低下す る ため， 強制 循環時 の冷却材 流量変化の影 響は 小さい 。 また， 事故 後長期 に おいて 炉心 が露出 する場合 には，
原子炉水位が低下して炉心シュラウド内外の自然循環が維持できないため，自 然循 環時の 冷 却材流 量変 化の影 響 は小さ い。 したが って，冷 却材流
量変化は燃料被覆管温度に対し重要度が低いと考えられる。
(19) 冷却材放出（臨界流・差圧流）［原子炉圧力容器］
評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，Ｓ ＲＶを 使用 した 原子炉の急 速減
圧ある いは ＬＯＣ Ａ 後の冷 却材 放出に よ り炉心 露出 が発生 し，燃料 被覆管
温度が 上昇 する可 能 性があ る。 また， 原 子炉減 圧に 伴い低 圧注水量 が変化するた め， 炉心冷 却 への影 響が 大きい 。 したが って ，冷却 材放出は 燃料被覆管温度に対し重要度が高いと考えられる。
(20) 沸騰・凝縮・ボイド率変化［原子炉圧力容器］
評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，Ｓ ＲＶを 使用 した 原子炉の急 速減
圧ある いは ＬＯＣ Ａ 後の冷 却材 流出に よ る原子 炉減 圧があ り，減圧 沸騰による各 部の 蒸気発 生 とボイ ド率 変化が 二 相水位 に影 響する 。また， 原子炉への冷却水の注水により蒸気が凝縮される。炉心以外の領域の沸騰・凝縮 ・
ボイド率変化は燃料被覆管温度に対し，重要度は中程度と考えられる。

1-12

(21) 気液分離（水位変化）・対向流［原子炉圧力容器］
評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，事 故後長 期に おい て炉心が露 出す
る場合 に燃 料被覆 管 温度が 上昇 する事 象 である 。炉 心以外 の領域の 気液分
離（水 位変 化）・ 対 向流は 燃料 被覆管 温 度に対 し， 重要度 が中程度 と考えられる。
(22) 気液熱非平衡［原子炉圧力容器］
評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，事 故後長 期に おい て炉心が露 出す
る場合 に燃 料被覆 管 温度が 上昇 する事 象 である 。し かし， 炉心以外 の領域の気液熱非平衡は燃料被覆管温度に対し影響はない。
(23) 圧力損失［原子炉圧力容器］
評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，事 故後長 期に おい て炉心が露 出す
る場合 に燃 料被覆 管 温度が 上昇 する事 象 である 。し かし， 炉心以外 の領域の圧力 損失 は燃料 被 覆管温 度に 対し直 接 的な影 響は ないた め，重要 度が低
いと考えられる。
(24) 構造材との熱伝達［原子炉圧力容器］
評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，Ｓ ＲＶを 使用 した 原子炉の急 速減
圧ある いは ＬＯＣ Ａ 後の冷 却材 流出に よ り原子 炉が 減圧さ れ，構造 材から冷却材 への 熱伝達 が 発生す る。 しかし ， 崩壊熱 に比 べて寄 与は小さ い。したがっ て， 構造材 と の熱伝 達は 燃料被 覆 管温度 に対 し重要 度が低い と考えられる。
(25) ＥＣＣＳ注水（給水系・代替注水設備含む）［原子炉圧力容器］
評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，Ｅ ＣＣＳ 又は 代替 注水設備に よる
原子炉注水により炉心が冷却される事象である。したがって，ＥＣＣＳ（給水系・ 代替 注水設 備 含む） によ る原子 炉 注水は 燃料 被覆管 温度に対 し重要度が高いと考えられる。
(26) ほう酸水による拡散［原子炉圧力容器］
評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，い ずれも ほう 酸水 の注入を考 慮していないため，ほう酸水による拡散は燃料被覆管温度に影響を与えない。
(27) 三次元効果［原子炉圧力容器］
評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，い ずれも 事故 後長 期において 炉心が露出 する 場合に 燃 料被覆 管温 度が上 昇 する事 象で あり， 炉心流量 急減過
1-13程にお いて 下部プ レ ナム内 の流 量配分 が 不均等 にな る場合 があるが ，事故直後に 再循 環ポン プ がトリ ップ するた め 影響は 小さ い。し たがって ，三次
元効果は燃料被覆管温度に対し重要度が低いと考えられる。

1-14

表 2-2

炉心損傷防止対策の有効性評価の物理現象のランク

事故シーケンス
グループ

分類

炉心
(核)

炉心
(燃料)

評価指標
物理現象

高圧・
低圧注
水機能
喪失

高圧注
水・減
圧機能
喪失

全交流
動力電
源喪失

崩壊熱
除去機
能喪失

LOCA 時
注水機
能喪失

燃料被覆
管温度

燃料被覆
管温度

燃料被覆
管温度

燃料被覆
管温度

燃料被覆
管温度

格納容器
バイパス
(インタ
ーフェイ
スシステ
ム LOCA)
燃料被覆
管温度

(1)

核分裂出力

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(2)

出力分布変化

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(3)

反応度フィードバック効果

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(4)

制御棒反応度効果

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(5)

崩壊熱

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

(6)

三次元効果

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

(7)

燃料棒内温度変化

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(8)

燃料棒表面熱伝達

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

(9)

沸騰遷移

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

(10)

燃料被覆管酸化

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

(11)

燃料被覆管変形

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

(12)

三次元効果

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(13)

沸騰・ボイド率変化

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

(14)

気液分離（水位変

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

気液熱非平衡

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

(16)

圧力損失

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(17)

三次元効果

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

(18)

冷却材流量変化

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(19)

冷却材放出（臨界流・

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

炉心
(熱流動) (15)化）・対向流

差圧流）
(20)
原子炉
圧力
容器
(逃が
し安全
弁を含
む)

沸騰・凝縮・ボイド率
変化

(21)

気液分離（水位変化）・対向流(22)

気液熱非平衡

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

(23)

圧力損失

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(24)

構造材との熱伝達

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(25)

ＥＣＣＳ注水（給水

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

系・代 替 注 水 設 備 含 む ）(26)

ほう酸水による拡散

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

(27)

三次元効果

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

1-15

3．解析モデルについて
3.1

コード概要
ＳＡＦＥＲコードは，長期間の原子炉内熱水力過渡変化及び炉心ヒート

アップを解析するコードであり，原子炉圧力容器に接続する各種一次系配管の破断事故，原子炉冷却材流量の喪失事故及び原子炉冷却材保有量の異常な変化等を取り扱うことができる。燃料被覆管温度上昇を伴う事故時の炉心部や圧力容器内を評価対象としているものにＭＡＡＰコードがあげられるが，ＳＡＦＥＲコードは，ＭＡＡＰコードに比べて，ＣＣＦＬや燃料棒表面の熱伝達等，原子炉内熱水力挙動及び燃料被覆管温度挙動を詳細に評価することが可能であるため，炉心損傷防止対策の有効性評価解析には適している。
本コードは仮想的な高出力燃料集合体 1 体を含めて原子炉圧力容器内を 9ノードに分割し，原子炉圧力及び各ノードの水位変化等を計算する。また，各種のＥＣＣＳ及びＲＣＩＣ等の性能特性を入力することにより，それらの性能を評価することができる。炉内冷却材量の評価に当たっては，上部
タイプレート及び炉心入口オリフィス等でのＣＣＦＬ及び炉心上部プレナ
ムにおけるサブクール域の局在化により冷却材が炉心下部プレナムに落水する現象（ＣＣＦＬブレークダウン現象）を考慮することができる。
また，本コードでは，平均出力燃料集合体及び高出力燃料集合体に対して燃料ペレット，燃料被覆管及びチャンネルボックス等の温度計算を行う。
燃料被覆管の温度計算においては，その冷却状態に応じた熱伝達係数を考慮でき，また，燃料棒間の輻射及び燃料棒とチャンネルボックスの輻射を，考慮することができる。
また，燃料被覆管と冷却水又は水蒸気との化学反応（ジルコニウム－水反応）を Baker-Just の式によって計算し，表面の酸化量を求める。さらに，
燃料棒内の圧力を計算することによって，燃料被覆管の膨れと破裂の有無を評価し，破裂が起きた場合には，燃料被覆管の内面に対してもジルコニ
ウム－水反応を考慮する。
本コードの入力は，原子炉出力，原子炉圧力等の初期条件，原子炉の幾何学的形状及び水力学的諸量，燃料集合体及び炉心に関するデータ，プラ
ント過渡特性パラメータ，ＥＣＣＳ等の特性，想定破断の位置及び破断面積等であり，出力として，原子炉圧力，原子炉水位，燃料被覆管最高温度（ＰＣＴ），燃料被覆管酸化量等が求められる。
なお，ＳＡＦＥＲコードは「軽水型動力炉の非常用炉心冷却系の性能評
価指針」（以下，「ＥＣＣＳ性能評価指針」と称す。）で妥当性が認められているモデルを使用しており，ＢＷＲプラントの設計基準事故のＬＯＣ
Ａ解析（ＥＣＣＳ性能評価解析）に適用されている。
1-16

3.2

重要現象に対する解析モデル
2 章において重要現象に分類された物理現象について，その物理現象を評価するために必要となる解析モデルを表 3-1 に示す。

表 3-1
分類
炉心

重要現象に対する解析モデル
重要現象

必要な解析モデル

崩壊熱

崩壊熱モデル

燃料棒表面熱伝達燃料棒表面熱伝達モデル

（核）
炉心
（燃料）

炉心
（熱流動）

原子炉
圧力容器
(逃がし安全
弁を含む)

沸騰遷移
燃料被覆管酸化ジルコニウム－水反応モデル

燃料被覆管変形膨れ・破裂評価モデル

沸騰・ボイド率変化

二相流体の流動モデル

気液分離（水位変化）・対向流
三次元効果
気液熱非平衡

燃料棒表面熱伝達モデル

冷却材放出（臨界流・差圧

臨界流モデル流）
沸騰・凝縮・ボイド率変化

二相流体の流動モデル

気液分離（水位変化）・対向流
ＥＣＣＳ注水（給水系・代替注水設備含む）

1-17

原子炉注水系モデル

3.3

解析モデル (１ )(２ )ＳＡＦＥＲコードの計算モデルは熱流動解析を実施する熱水力モデルと燃料棒熱解析を実施する炉心ヒートアップモデルに大別される。主要な計算モデルを表 3-2 に示す。
3.3.1 熱水力モデル
ＳＡＦＥＲコードは熱力学的に均質，平衡を仮定した熱水力モデルを持ち，圧力容器内の冷却材体積を炉心シュラウド等の炉内構造物による物理的な境界にしたがって 8 ノードに区分する。また，仮想的な高出力燃料集合体 1 体を独立のノードとしてモデル化している。
原子炉圧力は，圧力容器内を 1 点で近似し，圧力容器全体の冷却材に対する質量及びエネルギの保存式に基づき計算する。
各ノードの水位挙動や冷却材保有量の計算には，質量，運動量及びエネ
ルギの保存則を適用し，二相流体の流動モデルとしてドリフトフラックス
モデル及び気液界面からの蒸気離脱流に対する気泡上昇流モデル，燃料上部等でのＣＣＦＬモデルを用いている。なお，運動量保存式は下部プレナ
ムが満水のときに再循環流量及び炉心入口流量を求めるために用いられ，
炉心シュラウド内外の圧力損失のバランスを考慮している。
また，大破断ＬＯＣＡ時の再冠水過程に下部プレナムと炉心に水位が別々に形成されるときの炉心各チャンネルの平行流路の流動挙動を，実験に基づいて近似的にモデル化している。
なお，破断口及びＳＲＶからの流出流量は臨界流モデルを用いて計算し，原子炉圧力が低下すると差圧流モデルに切り替わる。
（1）ノード分割
実機解析に用いるノード分割を図 3-1 に示す。ノード間の矢印は流路を表わし，その方向は通常運転状態の流れの向きを表わしている。
原子炉圧力容器内は，冷却材保有量計算のために 8 ノードに分割している。これらのノードは，ＢＷＲの典型的な領域を与えるように選んでおり，
物理的な境界や流路抵抗などによって分けている。また，高出力燃料集合体 1 体を独立のノードとして設ける。このノード分割を適用したＢＷＲのＬＯＣＡ模擬実験解析結果と実験結果との比較により，原子炉圧力容器内の冷却材保有量の分布及び炉心の水位，燃料被覆管温度の変化等を適切に評価することを確認している。
ノード間の冷却材の移動は流路を介して行い，ＬＯＣＡ模擬実験でＣＣＦＬが確認された燃料集合体上部と下部及び炉心バイパス下部の流路についてはＣＣＦＬ計算を可能としている。
1-18

ＬＯＣＡ模擬実験の結果によれば，露出した炉心が再冠水する過程において，燃料集合体の内部には異なる流れの状態が存在しうることが示されている。下部プレナムに二相水位が形成されている場合，一部の出力の高い燃料集合体では蒸気と水の上昇流，大部分の燃料集合体では気液対向流，
炉心周辺部の出力の低い燃料集合体では下降流が生じる。
これは，炉心周辺部の燃料集合体はボトムエントリーオリフィス，それ以外の燃料集合体はサイドエントリーオリフィスであるため，燃料集合体
入口の条件が異なることによるとともに，炉心スプレイ注水後にスパージャが水没している場合，上部プレナムの周辺領域にサブクール水が存在していることによる。
ＳＡＦＥＲコードは，上述のノード分割と流路の設定に基づいて，次のようにその効果を取り込んでいる。
a)

炉心中心部の一部の出力の高い燃料集合体で生じる気液並行上昇流については，炉心（ノード 3）とは独立に設けた高出力燃料集合体（ノード 9）で取り扱う。

b)

炉心周辺の出力の低い燃料集合体で生じる下降流については，上部プ
レナム（ノード 5）のプール水が下部プレナム（ノード 1）に移動することで取り扱う。

c)その他多くの燃料集合体で生じる気液対向流は，炉心（ノード 3）及び高出力燃料集合体（ノード 9）の入口と出口の流路で取り扱う。

以上のように，ＳＡＦＥＲコードは，炉心の三次元的な流動状態を模擬している。なお，それぞれの取扱いのモデル化の詳細については，（4）炉心内流動に記述する。
① ノード 1：下部プレナム
下部プレナムは，制御棒案内管外側の下部プレナム領域であり，圧力容
器壁と炉心支持板によって仕切られている。ジェットポンプ内も下部プレナムの領域としているが，ジェットポンプ内の水位は，シュラウド内の圧損とジェットポンプを通る圧損を考慮することにより，下部プレナム内の水位とは別に計算する。
定格出力時においては，再循環ポンプによりダウンカマ領域の冷却水が下部プレナムに供給され，炉心入口オリフィスを介して燃料集合体下部に配分される。
② ノード 2：制御棒案内管
制御棒案内管は，制御棒案内管上部での燃料支持金具での流路抵抗により，炉心バイパスノードとは切り離している。
1-19

このノードは，上部の燃料支持金具との間隙及び下部の制御棒駆動機構との間隙を介して炉心バイパス及び下部プレナムと通じている。
③ ノード 3：炉心
炉心は，炉内の全燃料集合体とし，炉心内のボイド率分布をより詳細に計算するために，軸方向に 12 のサブノードに再分割する。これらのサブノードは，集合体下部及び集合体上部の非加熱ノード（各 1 ノード），そして 10 の加熱ノードからなる。炉心内の集合体下部の炉心入口オリフィスによって下部プレナムに通じており，また，燃料上部タイプレートによって上部プレナムに通じている。
④ ノード 4：炉心バイパス
炉心バイパスは，燃料集合体間の領域（中心バイパス）及びシュラウド
壁と炉心最外周の燃料集合体の間の領域（周辺バイパス）とする。このノードは，制御棒案内管の上部にあり，種々の漏えい流路を通って炉心下部と通じている。バイパス領域と下部プレナム間の小さな漏えい流路もまた考慮する。
⑤ ノード 5：上部プレナム
上部プレナムは，炉心上部の二相混合プレナム領域と，プレナム上部の気水分離器を含む。炉心ノードと炉心バイパスノードからの出口流量はこのノードで混合する。炉心スプレイスパージャ及び炉心注水スパージャからの注入水とも，このノードで混合する。
上部プレナムから溢れた水と蒸気はそれぞれダウンカマと蒸気ドームに移行する。
⑥ ノード 6：下部ダウンカマ下部ダウンカマは，給水スパージャの下方に位置し，炉心シュラウド外側のダウンカマ部の領域である。定格出力時において，このノードは未飽
和領域である。この未飽和水の水位は，給水が継続する間，給水スパージ
ャの高さに維持される。この未飽和水ノードの質量及びエネルギ変化が上部ダウンカマノードとは別に計算される。
⑦ ノード 7：上部ダウンカマ上部ダウンカマは，給水スパージャとダウンカマ水位との間の領域であり，定格出力時においては，飽和領域である。このノードの上部の境界は二相混合水位として変動し，下部はノード 6 によって区別されている。

1-20

⑧ ノード 8：蒸気ドーム
蒸気ドームは，ダウンカマと上部プレナムそれぞれの二相混合水位の上の全蒸気空間とする。このノードの空間部体積は，ダウンカマや上部プレナムの二相混合水位が変化するにつれて変わることになる。
⑨ ノード 9：高出力燃料集合体
炉心の燃料集合体とは出力の異なる燃料集合体の冷却材保有量，ボイド率，水位及び燃料棒温度等を計算する目的のために高出力燃料集合体１体が独立した仮想領域としてモデル化されている。このノードの熱水力挙動
は，すでに計算されている炉心の圧力損失から計算され，燃料棒温度計算に反映される。高出力燃料集合体の計算結果は，他のノードの状態に影響を与えない。
（2）質量及びエネルギ保存式
質量及びエネルギの流れについて，図 3-2 に示す。流出量は，負の流入量として考える。なお，対象としているノードを明記する必要がある場合には，図 3-1 で用いられているノード番号を使用する。
ａ．未飽和ノードの質量及びエネルギ保存式
未飽和ノード i の質量保存式は，次式で与えられる。
( Wg )i

M i( W f )i

( W )i( W )i（3-1）

エネルギ保存式は，次式で与えられる。
Q i ( hW ) i

M ihi

M ihi

（3-2）

ViP

式（3-1），式（3-2）より，エンタルピ変化率は，次式 のよ うになる 。

Qi ( hW )i h i ( W )i

hi

Vi P

Mi

ここで，
M

： 冷却材質量Q： 伝熱又は発熱による流入エネルギ

W： 冷却材流量h： エンタルピ： 変換係数V： ノード体積P： 圧力

添字 f は飽和液相， g は蒸気相， は未飽和液相を示す。
1-21

（3-3）

ｂ． 飽和ノードの質量及びエネルギ保存式
飽和ノード i の蒸気及び水の質量保存式は，それぞれ次式で与えられる。

M gi( Wg )i m fgi

M fi( W )i ( W f )i m fgi

（3-4）

ここで，
：フラッシング率

m fgi

エネルギ保存式は，次式で表わされる。

d(M i hi )dt

Qi ( hW )i

'Vi P

（3-5）

M gi hg M gi hg M fi h f

M fi h f(V f Vg ) P

式（3-5）の左辺の正味エネルギ流入量は，次式で表わされる。

( hW )ihg ( Wg )i h f ( W f )i

（3-6）

h j W jijさらに，飽和水及び飽和蒸気のエンタルピが圧力変化に伴い飽和限界線上にそって変化することから，
hf

dh f
dP

P ， hg

dh g
dP

（3-7）

P

の関係を用い，式（3-4），式（3-5），式（3-6）及び式（3-7）により，フラッシング率は，次式のように求まる。

m fg i(h j

Qih f )W ji

P ( vfjdh f) M fi
dP

( vg

dhg
) M gi
dP

h fg
（3-8）

ここで，
vg
：蒸気の比体積vf：液相の比体積

このフラッシング率は，以下に述べるような補正を加え て使用される 。
ｃ． 蒸気ドーム内の質量及びエネルギ保存式
蒸気ドームには，ダウンカマ及び上部プレナムからの蒸気が全て流入する。その質量保存式は，次式で与えられる。
M g8

（3-9）

( W g )81-22

蒸気ドームのエネルギ保存式より過熱エネルギは次式で表わされる。
dhg

Q8 P ( v g

E sh

dP

（3-10）) M g8この過熱エ ネルギ （ Esh ）は， 蒸気 ドーム に 直接接 して いるノ ー ド，すなわち，上部プレナムとダウンカマのフラッシング率に補正項を加える形で配分される。これは，ＳＡＦＥＲコードは蒸気ドームの蒸気は飽和と仮定しているため，過熱エネルギは蒸気ドームに接する水面での飽和水の蒸発に置き換え，フラッシング率を補正しているものである。

E sh / h fg

m fg ,i7m fg ,i（3-11）

m fg ,im fg ,i
i 5

ここで，
i

5

：上部プレナムノード

i6,7：ダウンカマノード

上記以外の，蒸気ドームに接していない炉心及び高出力燃料集合体等のノードに関しては，過熱エネルギによるフラッシング率の補正は行わない。

m fg ,i（3-12）

m fg ,i

ここで，i 1～4及び9： 上部プレナム及びダウンカマ以外のノード

ｄ． 圧力変化率
ＳＡＦＥＲコードでは圧力容器内の圧力がほぼ一様であることを仮定しており，その圧力変化は，全圧力容器体積が一定であることから，次のように導かれる。

V0
M g vgM g vgM f vfM f vf

M v

M v（3-13）

ここで，圧力容器全体の質量変化率は，高出力燃料集合体を除く圧力容器内ノードの質量変化率を合計することにより計算される。これらは蒸気ドームを含めて，以下のようになる。
M gi ，

Mgi

M fi ，

Mf
i

M

M i
i

1-23

（3-14）

また，比容積の導関数は，次式で表わされる。

vg

dvg
dP

P，

dv f

vf

dP

P，

dv
dv
P
h
dP
dh

v

（3-15）

正味の未飽和水エンタルピ変化率は，次式で表わされる。
h

hiM i

（3-16）

M i

i

i

式（3-14），式（3-15）及び式（3-16）により，式（3-13）は，以下のようになる。
P

M g vgM f vf

M v

v
M
h

h

Mg

dvg
dP

Mf

dv f
dP

M

v
P

（3-17）
式（3-16）を式（3-17）に代入すると，圧力変化率の最終的な式は，次のようになる。

P（3-18）X Y

ここで， X , Y は次式で表わされる。

X

vg
sat

W gi

vf

i

Y

v fg

P

h fg

sub

i

v
h

hi

i

vg

Wi

i

Wi v i
sub

W fi

vg
v
P

dhg
dP
vi

i

v
h

h fg
v
h

i

Mg

v fg

vf

v fg

P

h fg

Qi

hj

h f W jijQi

（3-19）

hW ji
j

vf

dh f
dP

Mf

M i

（3-20）

iｅ．全体的な運動方程式
ＳＡＦＥＲコードは下部プレナムと蒸気ドームの間で 3 つの経路を考えており，各ループの運動方程式を解いている。その 3 つの経路とは，炉心と健全側と破断側の 2 つに分けた冷却材再循環系である。
図 3-3 は，ジェットポンプ型ＢＷＲを例にして，圧力容器内について運動方程式を解いているループを示した図である。それぞれのループは蒸気ドームからダウンカマを通り，ジェットポンプを経て下部プレナムに至る。
そして，炉心，上部プレナムを通って蒸気ドームに戻る。図 3-3 を参照し
1-24

てループ“a”回りの運動方程式は次のようになる。
P1 2 , sP2 3 , s

PJP , pPJP , fP3 4 , sP3 4 , f0（3-21）

ここで，添字は，i： i から j への流路jJP

： ジェットポンプ

s

： 静圧差

f

： 摩擦又は局所損失による圧損

p： 駆動流によるジェットポンプ部の圧力上昇

同様な式がループ“b”にも書ける。ＳＡＦＥＲコードは長時間の冷却材保有量の分布の計算を意図したコードであり，短時間の再循環ポンプの挙動の計算を意図しているものではない。後者の機能はＬＡＭＢコードによってなされる。したがって，ＳＡＦＥＲコードでは再循環ポンプはジェットポンプ内の圧力上昇分として簡単にモデル化されている。
各ループの再循環ポンプ流量は，コーストダウン時定数を用いて指数関数的に減衰するものとして，次式で与えられる。
Wp

W p0 e t /（3-22）

ここで，
W p0： 再循環ポンプ流量： 初期再循環ポンプ流量τ

： コーストダウン時定数

Wp

この流量を用いて，ジェットポンプの圧力上昇分 PJP , P は次式で求められる。

PJP , pPJP , p0Wp2（3-23）

W p0

ここで， PJP , p は，初期のジェットポンプの圧力上昇分を表わす。
0

また，ジェットポンプの摩擦圧損は，それぞれのループに対して次のよ
うに計算される。

PJP , fK
A2

(WRC W p ) WRC W p
JP

2

JP

f

ここで，

( K / A2 ) ： 圧損係数
WRC
： ジェットポンプ出口流量： 液相密度f
1-25（3-24）

2： 均質二相増倍係数

JP

トランジェントの最初の数秒後，式（3-24）の W p

0 ，W RC

Wp

と

W RC

なり，両方のループは同一となる。炉心の摩擦圧損は 3 つの項の和で評価される。すなわち，炉心入口オリフィス部での局所圧損，燃料集合体の燃料棒部分の摩擦圧損，そしてスペーサと上部タイプレートによる一つにまとめた局所圧損（出口部で一つにまとめられている）である。
K
A2

P3 4, f

WSEO WSEO
SEO

2

fL Wch Wch
D ch 2 f

SEO

f

We We
K
2
A local
f

2
0

2

e

（3-25）
ここで，： 燃料集合体の燃料棒部分の摩擦圧損係数

fL/ D
2
0

，

2

SEO

，

2

： それぞれ，炉心平均，炉心入口オリフィスe

及び炉心出口の均質二相増倍係数： 流路面積A

添字 e は炉心出口， ch は燃料集合体の燃料棒部分を示す。
対向流状態では，摩擦の項が非常に小さいため， P3 4 , f は次のように評価される。

P3 4 , f

W g , ch W g , ch

W , ch W , ch
1 fL
2 D chf（3-26）g

式（3-24）と式（3-25）を式（3-21）に代入すると，それぞれのループの運動量保存式は，次のように表わされる。

P1 2, sP2 3, sP3 4, sK
A2(WRC W p ) (WRC W p )K
A2

PJP , p

JP

We We
K
2
A local
f

2

SEO

f

2

e

JP

f

WSEO WSEO
SEO

2

0

fL Wch Wch
D ch 2 f

2
0（3-27）

さらに，下部プレナムの質量保存式より，次式が得られる。

Wg , RCag

W , RCaWg , RCb

W ,RCbm fg v fg

g1-26

W , SEO

W g , SEOW L1 W LEAK

Wbrk

g

P Mf

brk

dv f
dP

Mg

dv g
dP

0

（3-28）
ここで，
WL1： 制御棒案内管から下部プレナムへの漏えい流量

W LEAK： バイパスから下部プレナムへの漏えい流量

Wbrk： 破断流量brk： 破断流の密度式（3-27）と式（3-28）より下部プレナムが満水のときの再 循環流量及び炉心入口流量が決定される。インターナルポンプ型ＢＷＲに対しても同様に計算される。
（3）蒸気スリップ流
気液界面が存在する場合の気液界面に対する蒸気の相対速度は，Zuber-Findlay のドリフトフラックスモデル (３ ）あるいは Wilson の気泡上昇
モデル (４ ) により求める。
ＳＡＦＥＲコードでは蒸気泡上昇モデルとドリフトフラックスモデルによる蒸気スリップ流を両方計算し，それらのスリップ流のうち大きい方が，その領域から出る蒸気流量を決定する際に使用される。この場合，低ボイ
ド率低流量の時は気泡上昇相関式，高ボイド率高流量の時はドリフトフラックス相関式が自動的に使用されることになる。
ａ． ドリフトフラックスモデル
ドリフト フラ ックス モデルは ，分 布係数 C o 及びボイ ドで 重み付 けた蒸気ドリフト速度 V gj を用いて蒸気の相対速度を求める。
水位面を 通過 する全 体積流量 jout は， ノード の体積が 一定である という条件の下に質量保存式を解くと次式で与えられる。

jout

jin

m fg v fg / A

dv f
P
Mf
A
dP

Mg

dv g
dP

（3-29）

ここで，jout ： 水位面の体積流束
j in： ノード入口の体積流束

その時，水位面での気相及び液相の速度はそれぞれ次のようになる。
1-27

Ug

C o jout

V gj

jout

e

1

e

Uf

（3-30）

Ug（3-31）

ここで，Ug： 気相速度U f ： 液相速度
： 水位面でのボイド率e
水位面を離れる蒸気流量 W g , sw は，次式で表わされる。
W g , sw

g

A

e

(U g

Uf)

（3-32）

ｂ． 気泡上昇モデル
水の速度に対する蒸気泡の相対上昇速度は，Wilson の関係式を用いても計算される。この関係式により，圧力，ボイド率，及び水力直径の関数としての蒸気泡の相対上昇速度 VR が得られる。
1 / 1.78

DH i f ( P )1 / 0.19 geVR

0.136h( P ) f ( P )

0.5

；

e

h( P ) f ( P )2.840852（3-33）

1 / 0.78

DH i f ( P )1 / 0.19 geVR

0.75h( P ) f ( P )

0.5

；

e

h( P ) f ( P )2.840852（3-34）

ここで，
0.32
g

hP
f

f ( P)

1DHi（3-35）
g

0.19

(

f

g

（3-36）)gg： 重力加速度DH： 各ノードにおける水力直径

e

σ
g
f

： 各ノードにおける出口ボイド率： 表面張力： 蒸気の密度： 飽和水の密度
1-28各ノードからの蒸気流量 W g , sw は，蒸気泡上昇モデルから次式のように計算される。
W g , swg

Aee

（3-37）

VR（4）炉心内流動
ＣＣＦＬは，幾何学的に狭くなった流路において，重力による液体の下降流が，蒸気の上昇流により制限を受ける現象である。
ＳＡＦＥＲコードでは，炉心入口オリフィス（炉心入口部），上部タイプレート（炉心出口部），炉心バイパス頂部及び炉心バイパス底部の 4 箇所でＣＣＦＬを考慮している。最も重要な場所は，燃料集合体の上部タイプレート（炉心上部）と炉心入口オリフィス（炉心下部）である。炉心上部におけるＣＣＦＬは，注入された炉心スプレイ水の炉心への下降流を遅らせるが，一方，炉心下部におけるＣＣＦＬは，燃料集合体からの下部プ
レナムへの落下水を減少させ，炉心の冷却材保有量を維持する効果がある。
ＳＡＦＥＲコードでは，これら炉心上部，下部において水の下降流を予測するのに，Wallis 型の相関式 (５ ) を用いている。この関係式を，以下に示す。
＊( j g )1 / 2 D 1 / 4＊

K 1 ( j f )1 / 2 D 1 / 4

K 2 D1/ 4（3-38）

ここで，
1/ 2
＊

j g ＝j gg

g c D(f（3-39）g)
1/ 2＊

j f ＝j ff

g c D(fg（3-40）)

K 1 ， K 2 は定数であり， D は形状固有の値である。この関係式における K 1

及び K 2 D1 / 4 は ，実験データから得られる。
また，再冠水過程において下部プレナムに二相水位が形成されている場
合，炉心中心部の出力の高い燃料集合体では気液並行上昇流，炉心周辺部の出力の低い燃料集合体では水の下降流（ＣＣＦＬブレークダウン）が生じることが実験により示されている。これらの流動を次のようにモデル化
している。

1-29

ａ． 気液並行上昇流モデル (6)(7）
炉心中心部の一部の出力の高い燃料集合体内では気液並行上昇流が生じる。下部プレナムの水面下で発生した蒸気は，ジェットポンプ，又は，
インターナルポンプを通ってダウンカマ部へ流れるものと炉心へ流れる
ものとに分けられる。ＳＡＦＥＲコードでは，多チャンネル効果を模擬するために，炉心（ノード 3）と独立した高出力燃料集合体（ノード 9）を設けて気液並行上昇流を考慮する。
炉心及び高出力燃料集合体内の全圧損特性をもとに気液並行上昇流の生じる燃料集合体の体数を求めるとともに，熱水力計算については，炉心と高出力燃料集合体とに対して，次式に示す差圧バランス並びに炉心入口
オリフィスの蒸気量バランスを考慮し，下部プレナムからの蒸気流入量を
求める。
AVE
PCORE

Wg , LP（3-41）

HOT
PCORE

AVE

Wg , SEO・N T

N HOT

HOT

Wg , SEO・N HOT（3-42）

ここで，
AVE
PCORE
HOT
CORE

P

W g , LPW gAVE, SEO
W gHOT, SEO： 炉心領域の全圧損： 高出力燃料集合体の全圧損： 下部プレナムから炉心へ流入する総蒸気量： 炉心領域の炉心入口オリフィスを通過する蒸気量NT： 高出力燃料集合体の炉心入口オリフィスを通過する蒸気量： 全燃料集合体数

N HOT： 気液並行上昇流が生じる燃料集合体数

ｂ． ＣＣＦＬブレークダウンモデル
ＣＣＦＬブレークダウン現象は，炉心スプレイスパージャが二相プール
水で水没している場合，上部プレナムに注入されたスプレイ水により周辺
燃料集合体上部にサブクール域の局在化が生じ，上部プレナムの冷却水が周辺燃料集合体を通って下部プレナムへ落下する現象である。ＳＡＦＥＲ
コードでは，この現象をＣＣＦＬブレークダウンモデルとして模擬しており，上部プレナムの冷却水を下部プレナムに移動する。すなわち，上部プ
レナムの水位がスプレイスパージャ位置より高くなり，かつ，上部プレナ
ム内に流入したサブクール水による蒸気凝縮割合がＣＣＦＬブレークダ
ウン条件を満足した時にブレークダウンが生じるとしている。
CD

W g・ h fg
W (h fh )（3-43）C D max

1-30

ここで，
CD

： 凝縮係数Wg： 上部プレナムに流入する蒸気流量W： 上部プレナムに流入する未飽和水流量h： 上部プレナムに流入する未飽和水のエンタルピhf： 飽和水のエンタルピ

h fg： 蒸発潜熱C D max： ＣＣＦＬブレークダウン条件を定める定数

上式にお ける C D は，上 部プレナ ム内 に流入 した冷却 水が，蒸気 の凝縮に寄与する割合 を示 している 。 CD max はＢＷＲ プラント の炉心 及び 上部プ
レナムを実寸大で分割模擬した実験の結果に基づいて決められている。
ｃ．高出力燃料集合体モデル
出力の高い燃料集合体の熱水力挙動及び燃料棒ヒートアップ挙動を評価するため，高出力燃料集合体モデルを適用している。この高出力燃料集
合体は，炉心（ノード 3）と独立したノードとして扱う。炉心の熱水力挙動を知るための質量，エネルギ及び運動量保存式は，炉心の平均出力燃料集合体だけを用いて求める。これらの計算により，炉心の平均出力燃料集合体の水位及び燃料被覆管温度の他に，炉内各部に分配される冷却水の質
量，炉心上部・下部プレナム間の差圧，及び下部プレナムの減圧沸騰による蒸気発生量等を求めている。
高出力燃料集合体モデルは，炉心の上部・下部プレナムの差圧に基づき
高出力燃料集合体への流入蒸気量を求める。これをもとに，高出力燃料集合体の熱水力過渡変化及び燃料棒ヒートアップが計算される。なお，高出力燃料集合体の熱水力過渡変化は，炉心の平均出力燃料集合体計算で用いられるものと同じ熱水力モデルを用いて求めている。
（5）破断流破断箇所はＳＡＦＥＲモデルにおける任意のノードに，独立に，最大 5箇所まで設定することができ，その破断面積は時間の関数として変化させることができる。破断流量は Moody のスリップ流モデル (8) 又は平衡均質流モ
デル (9) に基づく臨界流を適用して計算する。
破断流の計算に用いる圧力は原子炉圧力と破断口中心より上の二相流の静水圧を加えたものを用いる。

1-31

また，破断流の計算に用いるエンタルピは，破断口が接続するノードのエンタルピとなるが，2 つのノードが重なる場合は，混合長さの加重平均エ
ンタルピが用いられる。
有効性評価では，設計基準事故のＬＯＣＡと同様に，破断口及びＳＲＶからの流出流量の計算に平衡均質流モデルを使用する。
（6）注水系
ＢＷＲプラントには，冷却水を原子炉に直接注入できる注水系が多数ある。例えば，ＢＷＲ－５のＥＣＣＳは，炉心上部に注水する高圧炉心スプ
レイ系（ＨＰＣＳ）及び低圧炉心スプレイ系（ＬＰＣＳ），炉心バイパスに注水する低圧注水系（ＬＰＣＩ）で構成されるが，他のプラントでは再循環配管やダウンカマに注水されるようになっているものもある。これらのＥＣＣＳに加えて，原子炉隔離時に崩壊熱を除去するためのＲＣＩＣがある。ＳＡＦＥＲコードは，これらの注水系を模擬することができる。
注水流量は，原子炉圧力の関数となる。ＳＡＦＥＲコードでは，停止・再起動等の多重機能を設けている。図 3-4 にこのロジックを示す。
時刻 t １ で原子炉圧力や原子炉水位，ドライウェル圧力による起動信号を受ける。ディーゼル発電機の起動時間や弁開時間等の遅れを考慮して時刻
t ２ で注水が始まる。注水流量はポンプのＱ－Ｈ特性で決まる。
原子炉圧力や原子炉水位等で注水停止信号を模擬でき，時刻 t ３ で停止信号が入ると，時間遅れを考慮した t ４ で注水が停止する。
これらを用いていくつかの再起動や停止ロジックを模擬することができる。
有効性評価で考慮する原子炉代替注水設備は，運転操作を含めてこれらの注水系モデルを用いて取り扱うことができる。
3.3.2

炉心ヒートアップモデル（1）ノード分割
ＳＡＦＥＲコードでは，燃料や燃料被覆管の温度変化については径方向
熱伝導モデルを用い，圧力容器や他の内部構造物については，ヒートスラ
ブモデルを用いて模擬している。
ａ． 燃料と燃料被覆管
燃料棒は，径方向に燃料ペレットを 3 ノード及び燃料被覆管を 2 ノードに分割している。また，燃料棒発熱部の軸方向は，実験解析で妥当性を確認した 10 ノード分割とする。燃料棒の温度変化は，軸方向及び周方向の1-32熱伝導を無視した円筒形モデルを用いた熱伝導方程式を解くことにより得られる。
ｂ． 燃料集合体と燃料棒
燃料集合体は平均出力燃料集合体と高出力燃料集合体に分け，それぞれに対して平均出力燃料棒と高出力燃料棒の 2 種類の燃料棒を考慮している。平均出力燃料棒は，燃料棒から冷却材への伝熱計算に使用し，集合体内の熱水力挙動が求められる。高出力燃料棒は集合体上部のＣＣＦＬを厳しく評価するため燃料集合体内蒸発量計算に使われる。
ＰＣＴは，高出力燃料集合体と平均出力燃料集合体のそれぞれの燃料棒の燃料被覆管温度の中の最大値とする。
ｃ． 圧力容器と炉内構造物
圧力容器は最大 7 つに区分されたヒートスラブで模擬しており，それぞれのヒートスラブの表面熱伝達はそのヒートスラブの面している各領域
内のボイド率の関数で与えられる。
炉内構造物は 7 つのヒートスラブ；蒸気乾燥器，上部プレナムドーム，
シュラウド壁，制御棒案内管，チャンネルボックス，制御棒，再循環ループ（外部再循環ループ型ＢＷＲのみ）に分けて模擬する。ただし，ＡＢＷ
Ｒは再循環ループを除く 6 つになる。
これらのヒートスラブのうち，4 つ（上部プレナムドーム，シュラウド
壁，制御棒案内管，チャンネルボックス）は内壁と外壁が別の領域に面していることを模擬しているため，ヒートスラブの数は 11（ ＡＢＷＲは 10）となる。
（2）熱伝導方程式
燃料ペレット及び燃料被覆管の温度変化は，円筒座標の熱伝導方程式を解くことにより得られる。軸方向及び周方向の熱伝導は無視している。この方程式は次式で与えられる。

Cp

T
t

r

k

T
r

k T
r r

Q

ここで，
： 燃料ペレット又は燃料被覆管の密度
Cp： 燃料ペレット又は燃料被覆管の比熱

1-33（3-44）

k： 燃料ペレット又は燃料被覆管の熱伝導率

T： 燃料ペレット又は燃料被覆管の温度

t

： 時間

r

： 半径方向距離Q： 発熱量

なお，ＣＨＡＳＴＥコードにおいても同じ式が用いられている。
圧力容器及び内部構造物のヒートスラブの温度変化は次式で表わせる。

dTk
dt

qk
Ck

1
Ck

(Tk Ti ) Fi1i
Rk
H i Ak（3-45）

ここで，qk： ヒートスラブ k の熱量

Ck： ヒートスラブ k の熱容量

Rk

： ヒートスラブ k の熱抵抗

Ak

： ヒートスラブ k の伝熱面積

Hi： 熱水力ノード i への熱伝達係数

Fi： 熱水力ノード i に接するヒートスラブ k の伝熱面積のうち，水面以下の部分に接する割合

添字 k は k 番目のヒートスラブ，添字 i は i 番目の熱水力ノードを示す。
（3）熱源
ＳＡＦＥＲコードでは熱源として，核分裂による出力，核分裂生成物の崩壊熱，アクチニドの崩壊熱及びジルコニウム－水反応による発熱を考慮している。核分裂による出力，核分裂生成物の崩壊熱及びアクチニドの崩
壊熱は，初期炉心出力に対する割合として時間の関数として入力する。各燃料棒での熱発生率は，炉心平均の熱発生率に各々対応するピーキング係
数を乗じて決定される。
有効性評価では，核分裂による出力変化はＲＥＤＹ等により計算される運転時の異常な過渡変化あるいは設計基準事故の出力変化，崩壊熱はANSI/ANS-5.1-1979 (10) に基づく計算結果を使用する。
（4）熱伝達燃料棒から冷却材への熱伝達は，核沸騰，膜沸騰，そして遷移沸騰の適切な熱伝達事象から決定される熱伝達係数を用いて計算される。遷移沸騰
1-34

は核沸騰と膜沸騰の間の円滑な遷移をモデル化したものである。また，露出部の冷却には，蒸気冷却，噴霧流冷却，落下水（スプレイ）冷却，及び輻射熱伝達を考慮している。
なお，輻射熱伝達は，高出力燃料棒から平均出力燃料棒への輻射及び平均出力燃料棒からチャンネルボックスへの輻射のみが考慮されている。
熱伝達の沸騰事象を決める計算ロジックを図 3-5 に示す。また，熱伝達係数計算モデルの一覧を表 3-3 に示す。
ａ． 核沸騰熱伝達
核沸騰熱伝達係数は，冷却材のボイド率の関数として模擬している。
このモデルは，図 3-6 に示すように 3 つの領域に分け，それぞれの境界の値を入力する。図 3-6 の H3 は強制対流核沸騰，H2 は未飽和単相強制対流，そして H1 は蒸気単相強制対流に対する熱伝達係数の代表値である。
未飽和沸騰は考慮せず，飽和沸騰が生じるまで，未飽和単相強制対流の熱伝達係数を用いることにより，燃料棒の除熱量を保守的に評価する。
核沸騰熱伝達は，膜沸騰熱伝達等の他の熱伝達に比べて熱伝達係数が非常に大きく，核沸騰熱伝達係数が継続する期間に燃料被覆管温度が上昇す
ることはない。したがって，核沸騰熱伝達係数の変化がＰＣＴに与える影
響は小さいため，核沸騰熱伝達の単純なモデル化が可能である。
ｂ． 膜沸騰熱伝達
膜沸騰熱伝達係数は，対流膜沸騰に関してはｅ．節で述べる噴霧流冷却
熱伝達式，プール及び低流量膜沸騰に関しては，修正 Bromley の式 （ 11 ） で計算する。
修正 Bromley の式は次式で表わされる。
H MB

H FB

（3-46）

HR

プール膜沸騰熱伝達係数 H FB 及 び 輻 射 熱 伝 達係 数 H R は次のように計算
される。

0.62

H FB

Kg

3

g(
g

4

HR

R

TW
TW

(TW

TS
TS

f

g )h fg g

1/ 4TS ) LH

4（3-48）

ここで，Kg（3-47）： 飽和蒸気の熱伝導率
1-35

f

： 飽和水の密度g： 飽和蒸気の密度

h fg： 蒸発潜熱g： 重力加速度g： 飽和蒸気の粘性

LH： 膜の長さ

TW
TS： 表面温度R： 冷却材の飽和温度： Stefan-Boltzmann 定数： 燃料被覆管の輻射率

膜沸騰熱 伝達 係数と しては， 噴霧 流冷却 熱伝達式 を用 いた値 HM と修正
Bromley 相関式を用いた値 H MB を両方計算し，ボイド率で以下のように重み付けをしている。
局所的なボイド率が 1 に近づいた時は，膜沸騰熱伝達係数は単相蒸気冷
却モードへ連続 的に 移行する ため， 高流 量時の膜 沸騰に 適用される HM を使用する。一方，低ボイド率の領域では，プール膜沸騰又は低流量時の膜沸騰に適用される H MB がより適切である。その中間の領域の膜沸騰熱伝達
係数は，ボイド率により H MB と HM の間を内挿して求める。以上の膜沸騰
熱伝達係数をまとめて図 3-7 に示す。
ｃ． 遷移沸騰熱伝達
遷移沸騰は，核沸騰と膜沸騰の間を連続的に変化させるためにモデル化されており，冷却材のクオリティが限界値以下で，かつ，燃料被覆管の過熱度が最小安定膜沸騰温度以下の時に適用される。冷却材クオリティが限界値以上になると，核沸騰から膜沸騰へ急激な変化がおこる。
遷移沸騰の熱伝達は，核沸騰と膜沸騰の熱伝達係数の対数値が直線的に変化するものとし，模擬している（図 3-8）。
log H TB

log H NB

T
TMIN

TCHF
log H NB
TCHF

log H FB

ここで，
H TB

： 遷移沸騰熱伝達係数

H NB： 限界熱流束時の温度での 核沸騰熱伝達係数

H FB： 最小安定膜沸騰温度での膜沸騰熱伝達係数

T

： 過熱度

TMIN

： 最小安定膜沸騰温度
1-36（3-49）

： 限界熱流束温度

TCHF

遷移沸騰は比較的短い過渡期間で生じ，ＰＣＴに与える影響は小さいため，
このような補間モデルが可能である。
ｄ． 蒸気冷却熱伝達
ＳＡＦＥＲコードでは，燃料棒が露出している部分で，下部プレナム及び燃料集合体からの蒸気による冷却効果を考慮している。蒸気冷却熱伝達係数は，蒸気単相流に対する Dittus-Boelter の式 （ 12） を使用している。
0.023

Hv

Kv
0.8
0.4
Re s Prs
Dh（3-50）

ここで，
Hv： 蒸気冷却熱伝達係数

Kv： 蒸気の熱伝導率

Dh： 水力直径

Re s： 蒸気のレイノルズ数

Prs： 蒸気のプラントル数

蒸気の物性値は燃料集合体軸方向ノードごとに上流ノード出口の蒸気
温度（過熱を考慮）を境界条件として評価する。
ｅ． 噴霧流冷却熱伝達
蒸気に液滴が混入した噴霧流状態の熱伝達係数は，Sun のモデルと Sahaのモデルを組み合わせたモデル （ 13） を適用する。
液滴による熱伝達の促進は Sun のモデル（ 14）に基づき以下のように表わすことができる。
HMKv( Nu s 1) 2
2X 1
DhNu s 1 2 X

Kv
Nu s
Dh

4X 2
Nu s 1 2 X（3-51）

ここで，Nus は Dittus-Boelter の式による蒸気単相熱伝達のヌセルト数，
X は液滴による熱伝達向上の程度を決めるパラメータであり，次式で与え

られる。
Nu s

X

0 .023 Re s

Dh
2

0 .8

Pr s

0 .4

（3-52）hv
K v h fg

（3-53）

1-37

6 H v,d (1)（3-54）

dd
Kv
2 0.459dd

H v ,d

v

U rdd

0.55

Prg

1/ 3

（3-55）v

H v , d は，蒸気と液滴間の界面熱伝達率であり， d d は液滴の平均直径，U rは相対速度である。
蒸気の物性値は燃料集合体軸方向ノードごとに上流ノード出口の蒸気
温度（過熱を考慮）を境界条件として評価する。
噴霧流冷却熱伝達時においては蒸気の温度は一般に飽和温度よりも高くなる。そこで，この効果を考慮するため，蒸気温度は Saha の式 （ 15） を用いて計算する。Saha によれば，単位体積あたりの液滴蒸発量vは次式で与えられる。
v

K1

K1

K v (Tv

Ts )(1)（3-56）

2

Dh h fg

6300 1

P
Pcr

2
v

jv

2

1/ 2

Dh

（3-57）v

ここで，K v ： 蒸気の熱伝導率
Tv： 蒸気の温度： 飽和温度Ts： ボイド率

Dh
h fg

P

Pcr
v

jv

： 水力等価直径： 蒸発潜熱： 圧力： 臨界圧力： 蒸気の密度： 蒸気の流速： 表面張力Saha のモデルでは，上式をもとにして，加熱面から蒸気への伝熱量，
過熱蒸気から液滴への伝熱量，さらに，軸方向のクオリティ変化などを連立させることにより蒸気の軸方向温度分布を求める。
液滴上昇流（エントレインメント）における液滴の平均直径は，臨界ウ
ェーバー数 Wec から次式で計算する。
1-38

We c

dd

v Ur

（3-58）

2

液滴が落下する場合は，２種類の液滴を考慮する。１つは，上部タイプ
レートにおける上昇蒸気流と液体の相互作用による液体の崩壊によって形成される液滴である。もう１つは，燃料棒及びチャンネルボックスの壁
面を落下する液膜のクエンチフロントで形成される液滴であり，壁面からの急速な伝熱によりスパッタリングが起こる。液滴の平均直径は液滴の質
量と液滴密度の保存式を使用して評価することができる。
1/ 3

WUTP
WUTP

dd

d d ,UTP

3

WSPUTTERWSPUTTER
d d , SPUTTER（3-59）
3

ここで，W は液滴の質量流量であり，添字の UTP は上部タイプレートで発生する液滴， SPUTTER はスパッタリングで発生する液滴を表わ す。
ＳＡＦＥＲコードでは，液滴界面の熱伝達係数は液滴の流れ方向に応じて，式（3-53），式（3-56）あるいは式（3-57）により計算する。
ｆ． スペーサの効果
ｄ．節で述べた蒸気（単相）冷却熱伝達及びｅ．節で述べた噴霧流冷却
熱伝達においては，スペーサの直後で流れが乱されることにより熱伝達がよくなる現象が実験により明らかになった （ 16） 。このスペーサの乱流促進効果を実寸大の電気加熱集合体による蒸気（単相）冷却実験装置ＲＲＴＦ（Refill Reflood Test Facility）による実験データから求めた結果，次式が得られた。

Nu

0.023 Re 0.8 Pr 0.4 1

1.72
/d

（3-60）

ここで，： 各スペーサ後端からの距離d： 水力等価直径

スペーサの乱流促進効果による熱伝達の向上は，右辺の括弧内の係数で与えられる。
噴霧流冷却熱伝達に関しても乱流促進効果は，蒸気単相冷却熱伝達の場
合と同様に上記括弧内の補正により与えられる。
なお，本モデルの使用はオプションで，有効性評価では保守的に使用し
ない。
1-39

ｇ． 落下水（スプレイ）熱伝達
落下水（スプレイ）による熱伝達係数は，スプレイ熱伝達実験装置ＳＨ
ＴＦ（Spray Heat Transfer Test Facility）による実験データより得られ，高出力燃料棒と平均出力燃料棒のそれぞれに対して，燃料集合体内に落下する水量とロッド表面過熱度及び圧力の関数としてモデル化している （ 13） 。また，炉心スプレイ開始以前でもＣＣＦＬにより上部プレナ ムから液滴落下がある場合には落下水熱伝達を考慮する。
W ・ P (γ T S

hSP（3-61）

)

ここで，
hSP

： 熱伝達係数W： 落下水量P： 圧力
TS： ロッド表面過熱度

, , ,

： 係数

ｈ． 輻射熱伝達
ＳＡＦＥＲコードの燃料棒及び燃料被覆管の熱伝達モデルは，ほとんど
ＣＨＡＳＴＥコードと同じであるが，ＣＨＡＳＴＥコードではそれぞれの燃料棒と周囲のチャンネルボックス，燃料棒間の複雑な輻射熱伝達の経路をモデル化しているのに対し，ＳＡＦＥＲコードでは高出力燃料棒と平均
出力燃料棒の 2 本を扱っており，それぞれの周辺温度を考えて輻射熱伝達をモデル化している。
周辺温度は，高出力燃料棒に対しては平均出力燃料棒の温度，平均出力
燃料棒に対してはチャンネルボックスの温度としている（図 3-9）。輻射
による伝熱は，次式で与えられる輻射熱伝達係数を用いて計算される。
4

HR

R

TW
TW

4

TB
Tsat

（3-62）

ここで，HR： 輻射熱伝達係数TW： 燃料被覆管表面温度

TB： 周辺温度Tsat： 飽和温度： 輻射率R： Stefan-Boltzmann 定数

1-40

ＳＡＦＥＲコードでは，周辺温度として用いる燃料棒とチャンネルの濡れも考慮している。
ｉ． 燃料棒とチャンネルの濡れモデル
ＳＡＦＥＲコードにおいては，落下水による壁面濡れ効果は燃料棒及びチャンネルで考慮される。燃料棒とチャンネルでは伝熱面の数が 1 面か 2
面かの違いはあるが，濡れモデルそのものは同様の考え方を採用している。
モデルの概要は図 3-10 に示すとおりであり，先端でスパッタリングをおこす液膜が順次下方に進行していく。このクエンチフロントの進行速度を
U fr として二次元（軸方向，半径方向）の熱伝導解析から得た Andersen による次式を用いる （ 17） 。

KW
( Bi・
W CW d W

U fr

)

1. 5

2

3
4

1/ 3

Bi・

3

exp 1

2
（3-63）

ここで，KW： 熱伝導率

W

： 密度

CW

： 比熱

dW

： 水力直径また，無次元数は次式で定義されている。

Bi

h fr dW（3-64）KW(T TS )(T T0 )(T0 TS ) 2

1/ 2（3-65）ＳＡＦＥＲコードにおいては，濡れに関する熱伝達係数 h fr として，クエン チフロン トに つ いて は 1 .13 10 6 W/m 2 ・℃，既に濡れた壁と流下液膜間については核沸騰の値 3.0 103 W/m 2 ・℃をそれぞれ用いている。また，
ライデンフロスト温度 T0 は Tsat （飽和温度）＋65℃を採用している。
（5）ジルコニウム－水反応
燃料被覆管と水との反応による反応熱及び酸化量の計算は Baker-Just の式 (18) に より計算し， 蒸気の供給に制限が ないものとする。また，蒸気を反応温度まで上げるためのエネルギは必要としないものと仮定する。この 2つの仮定により反応熱を大きく見積もる。
1-41

化学反応式は次式で与えられる。
Zr

2H 2O

2H 2

ZrO2

（3-66）

H

ここで， H は反応熱であり，燃料被覆管温度の関数として次式で表わさ
れる。

H

R3

R4 (T

273)

（3-67）

ここで，R3 , R 4： Baker-Just に基づく定数

T： 燃料被覆管温度

また，燃料被覆管の酸化割合は次式で表わされる。

d
dt

R1

exp

R2
T 273

（3-68）

ここで，： 燃料被覆管酸化厚さ
R1 , R2： Baker-Just に基づく定数

酸化厚さは，式（3-68）を積分し，次式で与えられる。
22
1

2 R1 (t 2

t1 ) exp

R2
Tav 273

1/ 2（3-69）

ここで，1： 時刻 t1 における酸化厚さ

2： 時刻 t2 における酸化厚さ

Tav： 時刻 t1 から t2 までの間の燃料被覆管平均温度

発熱割合は，反応熱と燃料被覆管酸化割合の積であり，燃料被覆管酸化割合は燃料被覆管の密度，表面積，及び酸化膜成長割合の積である。
したがって，発熱割合は次式で与えられる。

QR

H・M zrH・ zr・A・

d
dt

ここで，
QR

： 発熱割合M zr： 燃料被覆管酸化割合zr： 燃料被覆管密度1-42（3-70）

A： 燃料被覆管表面積

d / dt： 燃料被覆管酸化膜成長割合

燃料被覆管が破裂すると計算される場合には，その時点以降破裂個所近傍の内面も反応するとし，これも同様の方法で計算する。
（6）ギャップ熱伝達
過渡時の燃料ペレット－燃料被覆管ギャップ熱伝達係数は，定常時のギ
ャップ熱伝達係数 評 価モデルと 同じ，Ross and Stoute に 基 づくモデル (19)を用いて計算する。
ギャップ熱伝達係数は次の 3 成分からなるとする。

hg

hs

hf

（3-71）

hr

ここで，
hg

： ギャップ熱伝達係数hs： 燃料ペレットと燃料被覆管の接触による熱伝達成分

hf： ギャップ中のガスの熱伝導による熱伝達成分

hr： 燃料ペレットと燃料被覆管の間の輻射による熱伝達成分

なお，ギャップ熱伝達係数の初期値及び過渡計算に用いるギャップ内のガス組成等は，燃料棒熱機械設計コード PRIME Ver.1（以下，「ＰＲＩＭＥ」と称す。） (20)(21) から引き継ぐ。
ａ． 固体接触による熱伝達成分
燃 料 ペ レ ッ ト と 燃 料 被 覆 管 の 接 触 に よ る 熱 伝 達 係 数 hs は 次 式 に よ り 計
算する。

K m・Pc

hs
A・
0 Hm

Rc

2

Rp

2

（3-72）

1/ 4

2

ここで，
Km

： 燃料ペレットと燃料被覆管の平均熱伝導率

Km

2 K・
c Kp
Kc

Kp

Kc

： 燃料被覆管熱伝導率

Kp： 燃料ペレット熱伝導率
1-43

Pc

： 燃料ペレットと燃料被覆管の接触圧力

A0

： 定数

Hm

： 燃料被覆管メイヤー硬さ

Rc： 燃料被覆管内表面粗さ

Rp： 燃料ペレット外表面粗さ

ｂ． ガスによる熱伝達成分
ギャップ中のガスの熱伝導による熱伝達係数 h f は次式により計算する。

K f

hf

C (Rc

Rp)

(g1

g2)

R eff

（3-73）

ここで，Kf： 混合ガスの熱伝導率

C： 燃料ペレット－燃料被覆管接触圧の関数

Rc ， R p： 燃料被覆管内表面粗さ及びペレット外表面粗さ

g1： 混合ガスの温度ジャンプ距離g2： 燃料ペレットと燃料被覆管の実効半径ギャップ

Reffｃ． 輻射による熱伝達成分
燃料 ペレットと燃料被覆管の間の輻射による熱伝達係数 h r は 次 式に より計算する。

hr

(Tp

4

4

Tc )

Sp 1
1
(
1) (
1) Gg (Tp Tc )
Sc c
p

ここで，
： Stefan-Boltzmann 定数
Tp： 燃料ペレット表面温度

Tc： 燃料被覆管内面温度

Sp： 燃料ペレット表面積

Sc： 燃料被覆管内面積c： 燃料被覆管内面の輻射率p

Gg： 燃料ペレット表面の輻射率： 形態係数

1-44（3-74）

（7）膨れ・破裂
燃料被覆管の膨れは，燃料棒プレナム部とギャップ部の温度及び体積か
ら燃料棒内圧を評価し，燃料被覆管内外圧力差から燃料被覆管の周方向応力を求め，燃料被覆管の歪み量をこの周方向応力に基づき求めている。
また，燃料被覆管の破裂は実験に基づく周方向応力のベストフィット曲線に基づいて判定する。図 3-11 に燃料棒に破裂が発生する時点の燃料被覆
管温度と燃料被覆管応力の関係を示す。
ａ． 燃料棒内圧
燃料棒内圧 Pg は，燃 料 棒プレ ナム部 とギ ャ ップ部 の圧力 が等 し いとして，温度及び体積の変化を考慮して次式で計算する。

N・ R
VF
VP
TF
TP

Pg

（3-75）

ここで，Pg： 燃料棒内圧VF： 燃料棒ギャップ体積

VP： 燃料棒プレナム体積

TF： 燃料棒ギャップ温度

TP： 燃料棒プレナム温度

N： 燃料棒内ガスのモル数R： 気体定数ｂ． 燃料被覆管の周方向応力
燃料被覆管の周方向応力 は，燃料棒内外圧差より次式で計算する。
DPg
2t（3-76）

P

ここで，： 周方向応力D： 燃料被覆管内径t： 燃料被覆管肉厚

P： 冷却材圧力ｃ． 燃料被覆管の歪
燃料被覆管の歪 は，弾性領域では燃料被覆管の周方向応力から次式により計算する。
1-45

E

1

（3-77）

2

ここで，： 燃料被覆管の歪E： ヤング率： ポアソン比また，塑性変形は，実験データに基づき燃料被覆管破裂を起こす温度より 200°F 低い温度に達した時点から始まるとする。

1-46

ノード
分割

熱水力
モデル

炉心
ヒート
アップ
モデル

表 3-2 ＳＡＦＥＲコードの計算モデル一覧
項 目
計算モデル
原子炉圧力容器内
9 ノードに分割（図 3-1）
原子炉圧力容器及び炉 原子炉圧力容器は 7 つ，炉内構造物は 6
内構造物
つに区分したヒートスラブで模擬
燃料ペレットと燃料被 径方向に燃料ペレットを 3 ノード及び燃覆管
料被覆管を 2 ノードに分割
燃料ペレット及び燃料被覆管の径方向に対し，円筒一次元熱伝導方程式を用いる
軸方向は発熱部を 10 ノードに分割
保存則
熱力学的に均質，平衡を仮定
各ノード：質量保存式，エネルギ保存式
流れの経路全体：運動量保存式
蒸気スリップ流
気泡上昇モデルとドリフトフラックスモ
デルによる蒸気スリップ速度を計算し，大きい方を使用
炉心内流動
気液対向流モデル（Wallis 型の相関式）
CCFL ブレークダウンモデル
気液並行上昇流モデル
破断流
臨界流モデル及び差圧流モデル
注水系
ECCS，RCIC 及び代替注水設備を模擬（図 3-4）
熱伝達
以下の熱伝達モードを考慮
・核沸騰
・膜沸騰
・遷移沸騰
・蒸気単相
・噴霧流
・スプレイ（落下水）
・濡れ
・輻射
熱源
核分裂による発生熱，崩壊熱及びジルコニ

ジルコニウム－水反応
ギャップ熱伝達

膨れ・破裂

ウム-水反応による発熱を考慮
炉心出力は核分裂による発生熱と核分裂生成物及びアクチニドの崩壊熱を考慮した炉心出力時間変化データを入力
Baker-Just の式
過渡変化は Ross and Stoute に基づくモデ
ルを用いる
なお，ギャップ熱伝達係数の初期値及び過渡計算に用いるギャップ内のガス組成等
は燃料棒熱機械設計コード PRIME から引
き継ぐ
膨れは燃料被覆管周方向応力に基づき計算し，破裂は燃料被覆管周方向応力のベス
トフィット曲線により判定する（図 3-11）
1-47

表 3-3

ＳＡＦＥＲコードの熱伝達係数計算モデル

熱伝達モード

熱伝達係数計算モデル

核沸騰

ボイド率の関数とする相関式

膜沸騰

噴霧流冷却の相関式と修正 Bromley の式をボイド率の関数として使用する相関式

遷移沸騰

核沸騰と膜沸騰の熱伝達係数を燃料被覆管過熱度で内挿した相関式

蒸気単相

Dittus-Boelter の式

噴霧流

Sun-Saha の式

スプレイ（落下水）

スプレイ冷却実験データに基づく相関式

濡れ

濡れた後の熱伝達係数は Andersen のモデルに基づく

輻射

高出力燃料棒と平均出力燃料棒間，平均出力燃料棒とチャンネルボックス間で考慮

1-48

主蒸気,ＳＲＶ⑧蒸気ドーム⑤上部プレナム

ＣＣＦＬ

ＣＣＦＬ
ＣＣＦＬ

図 3-1

②
制
御
棒
案
内
管

給水

ＣＣＦＬ

ＣＣＦＬ

④
炉
心
バ
イ
パ
ス

⑨高出力
燃料集合体
(12ノード)⑦上部ダウンカマ(飽和水領域)③炉心(12ノード)⑥下部ダウンカマ(未飽和水領域)

漏えい流
ＣＣＦＬ

①下部プレナム

ＳＡＦＥＲコードのノード分割図

1-49

Qi
( W )i

M i

M gi( Wg ) i

m fgi( hW ) i( hW )iQi( W )i

M fi( W f )i
（未飽和ノード）（飽和ノード）

図 3-2

質量及びエネルギバランス

蒸気ドーム
１

４

６

上部
タイプレート

ループ
“ａ”

健全側
２
WP

燃料チャンネル

(WRCa
－WP)

ループ
“ｂ”

破断側

Wch

５

炉心
支持板

WRCa

WSEO

３

３

WRCb
３

図 3-3 再循環及び炉心流ループ（ジェットポンプ型ＢＷＲの例）

1-50

遅れ時間

0

ｔ1
起動信号

ｔ2
注水開始

遅れ時間

ｔ3
停止信号

ｔ4
注水停止

ｔ5
再起動信号

時 間

図 3-4

ＳＡＦＥＲコードの注水系作動ロジック

1-51

T

TBT ?

Yes

No

X

XC ?

No

Yes

TMIN ?

T

Yes

No

Yes

TCHF ?

T

No

遷移沸騰

図 3-5

核沸騰

膜沸騰

T
TBT
X
XC

：事故後の時間：沸騰遷移時間（入力）：クオリティ
：膜沸騰限界クオリティ（入力）T
TMIN：燃料被覆管過熱度：最小安定膜沸騰過熱度

TCHF：限界熱流束過熱度（入力）

ＳＡＦＥＲコードの沸騰事象を決めるロジック

1-52

Ｈ
H3
熱
伝
達
係
数

H2

H1
0

α1

α2
ボイド率

図 3-6

核沸騰熱伝達係数モデル

図 3-7

膜沸騰熱伝達係数モデル

1-53

1

α

遷移沸騰適用範囲

logＨ

Ｈ
熱
伝
達
係
数

Ｈ

NB

FB

ΔＴ

ΔＴ

CHF

ΔＴ

MIN

過熱度

図 3-8

遷移沸騰熱伝達係数モデル

チャンネル

平均出力燃料棒
高出力燃料棒

図 3-9

輻射熱伝達モデル

1-54

両 側 が伝 熱 面 と な る チ ャ ン
ネ ル の場 合 は先 行 流 下 す る
液 膜 のみで モ デ ルを考 慮

図 3-10

図 3-11

チャンネル濡れモデル

燃料棒に破裂が発生する時点の燃料被覆管温度と燃料被覆管応力の関係

1-55

3.4

入出力
ＳＡＦＥＲコードの主要な入出力を図 3-12 に示す。ＳＡＦＥＲコードのインプットデータは以下のとおり構成される。ＳＡＦＥＲコードのインプットデータの元となる「プラントデータ」，「事故条件」，「事故収束に重要な機器・操作」等を整理した解析条件を添付 1 に示す。
①

原子炉圧力容器，原子炉内部構造物の幾何形状②

初期条件（原子炉出力，原子炉圧力，炉心入口流量，原子炉水位）③

炉心仕様（幾何形状，炉心圧損，原子炉出力の時間変化）④

燃料仕様（幾何形状，燃料棒出力，初期状態，物性）⑤

機器，設備仕様（ＥＣＣＳ等の注水特性，ＳＲＶ特性，ＭＳＩＶ閉止
特性）⑥

外乱条件（破断条件等）

上記をインプットデータとして，原子炉内熱水力過渡解析及び炉心ヒー
トアップ解析を実施し，以下のアウトプットデータを得る。
①

原子炉圧力及び原子炉内水位の過渡変化②

燃料被覆管温度③

ジルコニウム－水反応量（燃料被覆管酸化割合）

また，ＳＡＦＥＲコードにより求められた対流熱伝達係数と原子炉圧力の時間変化及び炉心露出・再冠水時間をＣＨＡＳＴＥコードに用いる。
なお，ＳＡＦＥＲコードは過渡変化の計算タイムステップをインプット
データとして与え,計算時間を通して一定としている。有効性評価解析は従来の設計基準事故解析に比べて解析時間が長くなるが，想定される事象の原子炉内の熱水力的挙動及び炉心ヒートアップ挙動は設計基準事故（中小破断ＬＯＣＡ）と同様であることから，計算タイムステップは設計基準事
故解析と同じ値を原則として適用する。

1-56

ＳＡＦＥＲ
炉心ヒートアップ計算

熱水力計算（原子炉幾何形状）（初期条件）（炉心仕様）（機器・設備仕様）（原子炉出力変化）（燃料棒出力）（燃料棒初期状態）（燃料棒形状，物性）（外乱条件）

原子炉圧力及び原子炉内

燃料被覆管温度

水位の過渡変化

ジルコニウム-水反応量（燃料被覆管酸化割合）（過渡特性データ）
対流熱伝達係数，原子炉圧力，炉心露出・再冠水時間

ＣＨＡＳＴＥ

図 3-12

ＳＡＦＥＲコードの入出力

1-57

4.

妥当性確認

4.1

重要現象に対する妥当性確認方法
ＳＡＦＥＲコードの評価マトリックスを表 4-1 に示す。表 4-1 は 2 章で重要現象に分類された物理現象を列挙している。各実験解析の内容について詳細を 4.2 節以降に示すが，それらの要約を 4.1.1 から 4.1.3 に示す。
ＳＡＦＥＲコードは，ＢＷＲのＬＯＣＡを模擬したシステム挙動実験結果と実験解析結果との比較により解析モデルの妥当性確認が行われており，
ＢＷＲのＬＯＣＡ時の燃料被覆管温度の評価に適用できることを確認している。したがって，2 章で重要現象に分類された物理現象はＬＯＣＡを模擬したシステム挙動実験により，総合的に妥当性が確認されている。
ジェットポンプ型ＢＷＲに対しては，ＴＢＬ（Two Bundle Loop）及びＲ
Ｏ Ｓ Ａ － Ⅲ （ Rig of Safety Assessment） の 実 験 解 析 が 行 わ れ， Ａ Ｂ Ｗ Ｒ
に対しては，ＦＩＳＴ（Full Integral Simulation Test）－ＡＢＷＲの実
験解析を行っている。ＳＡＦＥＲコードによる実験解析結果は実験結果（蒸気ドーム圧力，水位）と良く一致し，模擬燃料被覆管最高温度は実験結果に比べ 10℃～150℃程度高く予測することを確認した。 (22)
なお，ＳＡＦＥＲコードの妥当性は，当時の通産省原子力発電技術顧問会（基本設計）ＬＯＣＡ検討会及び原子炉安全基準専門部会（ＥＣＣＳ性
能評価小委員会）においても審議され，ＬＯＣＡ時の燃料被覆管温度評価への適用の妥当性が確認されている。 (23)(24)
重要現象に分類された物理現象のうち崩壊熱は，信頼性の高い評価モデ
ルと現実的な評価条件を使用して評価した値を事象発生後の原子炉出力変化として入力している。このため，ＳＡＦＥＲコードにおける崩壊熱の妥
当性確認は不要とした。
燃料棒表面熱伝達，沸騰遷移及び気液熱非平衡については，ＬＯＣＡを模擬した実験結果における燃料被覆管温度とＳＡＦＥＲコードによる実験解析結果を比較することにより，ＳＡＦＥＲコードの熱伝達モデルの妥当性を確認できる。
燃料被覆管酸化につ いては，3.3.2(5)に 記 載 し た と お り ， 蒸 気 供 給 制 限がなく，蒸気を反応温度まで上げるためのエネルギは必要としないものと仮定し，反応量及び反応熱を過大に評価するように選定した酸化反応速度式を採用している。そのため，ＳＡＦＥＲコードにおける燃料被覆管酸化の妥当性確認は不要とした。
燃料被覆管変形につ いては，3.3.2(7)に 記 載 し た と お り ， 燃 料 被 覆 管 の歪み量を計算し，燃料被覆管の破裂を判定する破裂限界曲線には実験値と良く一致するベストフィット曲線に基づき現実的な条件を適用しているこ
1-58

とから，ＳＡＦＥＲコードにおける燃料被覆管変形の妥当性確認は不要とした。
沸騰・凝縮・ボイド率変化，気液分離（水位変化）・対向流及び三次元効果については，有効性評価解析においては炉心が露出する可能性のあるシーケンスでの炉心・原子炉水位を評価するうえで重要な物理現象として選定しており，炉心・原子炉水位を確認することでその妥当性を確認できる。
冷却材放出（臨界流・差圧流）は，ＬＯＣＡを模擬した実験結果におけるシステム圧力変化とＳＡＦＥＲコードによる実験解析結果を比較することによりその妥当性を確認できる。
ＥＣＣＳ注水（給水系・代替注水設備含む）は，動作を期待する系統の作動圧力や流量を入力するが，有効性評価解析では，設計での不確かさを考慮し，設備設計における設計条件を仮定する。このように，設計に基づ
く作動圧力や流量を境界条件として与えることから，ＳＡＦＥＲコードに
おいてはこれらに対する妥当性確認は不要とした。
以上より，重要現象に対する妥当性確認については，ＢＷＲのＬＯＣＡを模擬したシステム挙動実験結果と実験解析結果との比較において，シス
テム圧力，炉心水位，燃料被覆管温度に着目してＳＡＦＥＲコードの妥当性を確認する。
4.1.1

ＴＢＬ実験解析

ＴＢＬ実験は，1100ＭＷ級ＢＷＲプラントを 2/764 に縮尺模擬し，電気加熱の実寸大模擬燃料集合体 2 体，再循環系 2 系統及びＥＣＣＳを装備した実験装置を用い，配管破断による冷却材流出開始からＥＣＣＳの作動により炉心が冷却するまでの圧力容器内熱水力挙動を実時間で模擬した実験である。ＳＡＦＥＲコードによる実験解析により，実験結果との比較から
熱水力計算モデル及び燃料被覆管温度計算モデルの妥当性を確認する。
4.1.2

ＲＯＳＡ－Ⅲ実験解析

ＲＯＳＡ－Ⅲ実験は，ＢＷＲ体系を 1/424 に縮尺模擬したシステムであり，電気加熱の実長の 1/2 長さの模擬燃料集合体 4 体と 2 つの再循環系，
ＥＣＣＳからなる実験装置を用い，配管破断による冷却材流出開始からＥ
ＣＣＳの作動により炉心が冷却するまでの圧力容器内熱水力挙動を実時間で模擬した実験である。ＳＡＦＥＲコードによる実験解析により，実験結果との比較から熱水力計算モデル及び燃料被覆管温度計算モデルの妥当性を確認する。
1-59

4.1.3

ＦＩＳＴ－ＡＢＷＲ実験解析

ＦＩＳＴ－ＡＢＷＲ実験は，ＡＢＷＲプラントを 1/872 で縮尺模擬し，電気加熱の実寸大模擬燃料集合体 1 体とダウンカマの下端にインターナル
ポンプを模擬するループとポンプを装備した実験装置を用い，配管破断による冷却材流出開始からＥＣＣＳの作動により炉心が冷却するまでの圧力
容器内熱水力挙動を実時間で模擬した実験である。ＳＡＦＥＲコードによる実験解析により，実験結果との比較から熱水力計算モデルの妥当性を確
認する。

1-60

炉心
(燃料)

崩壊熱 *

崩壊熱モデル

燃料棒表面熱伝達
沸騰遷移

燃料棒表面熱伝達モデル

燃料被覆管酸化*ジルコニウム－水反応モデル
燃料被覆管変形*膨れ・破裂評価モデル
沸騰・ボイド率変化
二相流体の流動
気 液 分 離 （ 水 位 変 化 ） ・ 対 モデル
向流
三次元効果

炉心
(熱流動) 気液熱非平衡

原子炉
圧力
容器
（逃が
し安全
弁を含
む）

解析モデル

燃料棒表面熱伝達モデル

冷 却 材 放 出 （ 臨 界 流 ・ 差 圧 臨界流モデル
流）

ＦＩＳＴ－ＡＢＷＲ
実験解析

炉心
(核)

重要現象

ＲＯＳＡ－Ⅲ
実験解析

分類

重要現象に対する妥当性確認方法

ＴＢＬ
実験解析

表 4-1

－

－

－

図 4-6 図 4-23 図 4-32
図 4-9 図 4-34 図 4-33
図 4-12
図 4-15
図 4-34
－
－
－
－
図 4-4
図 4-5
図 4-8
図 4-11
図 4-14図 4-6
図 4-9
図 4-12
図 4-15
図 4-34
図 4-3
図 4-7
図 4-10
図 4-13－－

図 4-20 図 4-31
図 4-21
図 4-22

図 4-23
図 4-34－

図 4-19 図 4-26
図 4-27
図 4-28

沸騰・凝縮・ボイド率変化 二相流体の流動－
気 液 分 離 （ 水 位 変 化 ） ・ 対 モデル
向流
Ｅ Ｃ Ｃ Ｓ 注 水 （ 給 水 系 ・ 代 原子炉注水系－－
替注水設備含む）*
モデル* 4.1 節に記載の理由により，妥当性確認が不要である重要現象

1-61

－

図 4-29
図 4-30－ＴＢＬ実験解析 (25)(26)(27)

4.2

ＴＢＬは，1100ＭＷ級ＢＷＲプラントを 2/764 に縮尺模擬し，電気加熱の実寸大模擬燃料集合体 2 体からなるＬＯＣＡ模擬実験装置であり，実験はＬＯＣＡ時の熱水力現象及び炉心の冷却挙動を総合的に把握するため，配管破断による冷却材流出開始からＥＣＣＳの作動により炉心が冷却するまでの圧力容器内熱水力挙動及び炉心冷却挙動を実時間で模擬するＬＯＣ
Ａ総合模擬実験である。図 4-1 にＴＢＬ実験装置の系統図を示す。
4.2.1

解析条件

表 4-2 にＳＡＦＥＲコードによる実験解析の対象としたＴＢＬ実験条件を示す。解析は再循環配管の大破断（Run No.1），中小破断（Run No.2），
主蒸気配管の完全破断（Run No.3） 及 び 高圧炉心スプレイ配管の完全破断（Run No.4）の 4 ケースについて実施した。
図 4-2 に実験解析で用いたＳＡＦＥＲコードのノード分割を示す。ＳＡＦＥＲコードでは圧力容器を 8 つの熱水力ノードに分割しているとともに，
高出力バンドルを設けている。また，ノード 3 と 9 の模擬燃料集合体は，
ボイド分布を解析するため，さらに軸方向に細分化した。分割数は，模擬
燃料棒の軸方向温度計測位置を考慮して有効発熱部を 9 分割とし，その上下の非加熱部を含めて全 11 分割とした。
破断流は均質臨界流モデルを用いて計算した。ＥＣＣＳ流量は実験デー
タを時間の関数として入力した。また，崩壊熱模擬曲線も実験データを用
いた。
4.2.2

解析結果

Ｓ Ａ Ｆ Ｅ Ｒ コ ー ド によ る Ｔ Ｂ Ｌ 実 験 解 析の 各 解 析 結 果 に つ いて 説 明 す る 。
（1）再循環配管の大破断（Run No.1）
Run No.1 は，再循環配管の完全両端破断（2×100％）模擬実験であり，ＥＣＣＳとしてＬＰＣＳ及び 3ＬＰＣＩ（3 台のＬＰＣＩポンプの作動）を想定している。
図 4-3 に圧力変化を示す。また，図 4-4 にシュラウド内各部の混合水位変化を示す。ＳＡＦＥＲコードの解析結果は，実験結果と良く一致することがわかる。また，ＳＡＦＥＲコードは，下部プレナムの水位形成後の炉心入口オリフィス（ＳＥＯ）でのＣＣＦＬ現象及びＣＣＦＬ現象に伴う冷却水の分配挙動を良く再現している。図 4-5 に約 50 秒時点における平均並
びに高出力バンドル内のボイド率分布の比較を示す。ＳＡＦＥＲコードは出力差に伴って生じる流動挙動の違いを良く表現している。図 4-6 に高出

1-62

力バンドルの燃料被覆管温度変化を示す。ＳＡＦＥＲコードのＰＣＴは，実験結果に対し，約 150℃高く評価した。
後述する他ケースに比べてＰＣＴを高めに予測するのは，高出力バンド
ルを吹上げる蒸気による冷却を過小評価しているためと考えられ，適用している蒸気及び噴霧流の熱伝達相関式に依存している。蒸気単相熱伝達相
関式は，蒸気流量が増加するほど熱伝達係数を過小評価する傾向にあり，また，噴霧流熱伝達相関式も熱伝達係数を過小評価する（添付２のⅡ．熱伝達相関式，モデルの適用性に記載の添付図 2-7 及び添付図 2-9）。再循環
配管の両端破断を模擬した本ケースは，他ケースに比べて冷却材流出量が多く減圧が急激であるため下部プレナムの蒸気発生量が多い。すなわち，
高出力バンドルを吹上げる蒸気流量が多く，蒸気及び噴霧流の熱伝達係数の過小評価の影響が他ケースに比べて大きいため，実験結果に対し温度が高くなっていると考えられる。
（2）再循環配管の中小破断（Run No.2）
Run No.2 は，再循環ポンプ入口配管の 3.4％破断実験であり，ＥＣＣＳとしてＬＰＣＳ，3ＬＰＣＩ及びＡＤＳの作動を想定している。
図 4-7 に圧力変化を示す。圧力は，ＭＳＩＶ閉により直ちに上昇し，Ｓ
ＲＶ開閉によって変化した後，ＡＤＳ作動によって急激な減圧過程に移行する。ＳＡＦＥＲコードの解析結果は，破断開始から炉心再冠水に至る全期間を通して実験結果を良く模擬している。図 4-8 にシュラウド内各部の二相混合水位比較を示す。実験で見られる炉心露出及びＬＰＣＩ注水後の炉心再冠水の挙動について，解析は良く再現している。図 4-9 に高出力バンドルの燃料被覆管温度変化を示す。図 4-8 に示したように解析結果の炉
心上部の露出が早いため，ヒートアップ開始時間が早い。炉心露出後の温度上昇率はほぼ同じであるが，ＬＰＣＳ作動後は，実測値の温度上昇率がわずかに小さい。これは，ＳＡＦＥＲコードのスプレイ熱伝達モデルがやや保守的な傾向にあることを示している。また，図 4-8 から約 550 秒で炉心再冠水されたことが実験，解析の両方から判断できる。しかし，図 4-9に示したように，最終的な温度低下は，実験の約 550 秒に対して解析は約580 秒となっている。これは，炉心再冠水後に適用されるＳＡＦＥＲコードの膜沸騰熱伝達モデルが保守的なモデルになっていることを示している。
ＳＡＦＥＲコードのＰＣＴは，実験結果に対し，約 60℃高く評価した。

1-63

（3）主蒸気配管の完全破断（Run No.3）
Run No.3 は，主蒸気配管の完全破断を模擬している。作動ＥＣＣＳとしてはＬＰＣＳ，3ＬＰＣＩ及びＡＤＳであるが本実験は主蒸気管の完全破断であり，ＡＤＳは作動しない。
図 4-10 に圧力変化を示す。本実験は主蒸気配管破断であるので，破断口を通して蒸気が流出し，急激な減圧過程となる。ＳＡＦＥＲコードの解析
結果は，全般的な圧力変化を良く模擬した。図 4-11 にシュラウド内各部の混合水位比較を示す。解析における炉心露出及びＬＰＣＩ注入後の急激な水位回復挙動は実験結果と良い一致を示した。図 4-12 に高出力バンドルの燃料被覆管温度変化を示す。図 4-11 に示したように解析結果の炉心上部の露出が早いため，ヒートアップ開始時間が早い。ＬＰＣＳ注水後，実測値の温度上昇率が小さくなるが，解析では実測値ほど温度変化が見られなかった。これは，ＳＡＦＥＲコードの熱伝達モデルがやや保守的な傾向にあることを示している。また，解析結果は，ＬＰＣＩによる炉心再冠水がわ
ずかに遅いため，燃料被覆管温度の低下開始時間も実測値に比べて約 20～
30 秒遅くなった。ＳＡＦＥＲコードのＰＣＴは，実験結果に対し，約 70℃
高く評価した。
（4）高圧炉心スプレイ系配管の破断（Run No.4）
Run No.4 は高圧炉心スプレイ系（ＨＰＣＳ）配管の完全破断模擬実験であり，ＥＣＣＳとして 2ＬＰＣＩ及びＡＤＳ作動を想定している。
図 4-13 に圧力変化を示す。また，図 4-14 にシュラウド内各部の水位比較を示す。圧力は，ＡＤＳが約 290 秒で作動することにより急減圧するが，大破断で見られたＳＥＯでの顕著なＣＣＦＬはなく，実験と同様の結果を得た。圧力，水位ともにＳＡＦＥＲコードの解析結果は実験結果を良く模擬した。図 4-15 に高出力バンドルの燃料被覆管温度変化を示す。ＳＡＦＥ
ＲコードのＰＣＴは，実験結果に対し，約 50℃高く評価した。
4.2.3

まとめ

表 4-6 にＳＡＦＥＲコードによる実験解析結果と実験結果のＰＣＴの比較を示す。
ＳＡＦＥＲコードによるＴＢＬ実験解析結果と実験データとの比較に基づきＳＡＦＥＲコードを評価した結果，ＳＡＦＥＲコードは，ＢＷＲのＬ
ＯＣＡ時の冷却材流出開始からＥＣＣＳの作動により炉心が冷却するまでの圧力容器内熱水力挙動を適切に評価し，炉心ヒートアップ挙動について
はＰＣＴを安全側に評価することを確認した。

1-64

表 4-2

ＳＡＦＥＲコードによる実験解析の対象とした TBL 実験条件

Run No.

1

2

3

4

再循環配管

同左

主蒸気配管

HPCS 配管

2×100

3.4

100

100

LPCS+3LPCI

LPCS+3LPCI

LPCS+3LPCI

2LPCI+ADS

+ADS

+ADS

4.1/5.9

4.05/5.45

4.04/5.7

4.0/5.7

7.1

7.0

7.0

7.1

条件
破断位置

吸込口
破断面積（％）
作動 ECCS
初期バンドル出
力（MW）
初期ドーム圧力（MPa[gage]）1-65

図 4-1

図 4- 2

TBL 系統図TBL 実験解析のノード分割図1-66

図 4-3図 4-4圧力変化（TBL Run No.1，再循環配管の大破断）

シュラウド内水位変化（TBL Run No.1，再循環配管の大破断）

図 4-5

ボイド率の分布（TBL Run No.1，再循環配管の大破断）
1-67

図 4-6

燃料被覆管温度変化（TBL Run No.1，再循環配管の大破断）

1-68

図 4-7

圧力変化 （TBL Run No.2，再循環配管の中小破断
断）

図 4-8

シュラウド内水位
位変化（TBL Run No.2，再循環配管の 中小破断）

図 4-9

燃料被覆管温度度変化（TBL Run No.2，再循環配管の中
中小破断）

1-69

図 4-10

圧力変化（TBL Run No.3，主蒸気配管の完全破断）

図 4-11

シュラウド内水位変化（TBL Run No.3，主蒸気配管の完全破断）

図 4-12

燃料被覆管温度変化（TBL Run No.3，主蒸気配管の完全破断）

1-70

図 4-13

圧力変化（ TBL Run No.4，高圧炉心スプレイ配管 の破断）

図 4-14

シュラウド内水位 変化（TBL Run No.4，高圧炉心スプレイ
イ配管の破断）図 4-15

燃料被覆管温度変変化（TBL Run No.4，高圧炉心スプレイ 配管の破断）

1-71

ＲＯＳＡ－Ⅲ実験解析 (28)(29)

4.3

ＲＯＳＡ－Ⅲは，ＢＷＲ体系を 1/424 に縮約模擬したシステムであり，電気加熱の実長の 1/2 長さの模擬燃料集合体 4 体と，2 つの再循環ループ，
ＥＣＣＳ及び蒸気・給水系を備えている。ＲＯＳＡ－Ⅲ実験は，ＢＷＲのＬＯＣＡ時の熱水力挙動及びＥＣＣＳの有効性に関する総合模擬実験であり，図 4-16 に実験装置，図 4-17 に系統図を示す。
4.3.1

解析条件

表 4-3 にＳＡＦＥＲコードによる実験解析の対象としたＲＯＳＡ－Ⅲ実
験ケース及び条件を示す。解析は，再循環ポンプ入口配管での 2×100%両端
破 断 実 験 （Run No.1） か ら 破 断 な し （ Run No.7）まで破断面 積をパラメータとした 7 ケースについて実施した。
図 4-18 に実験解析で用いたＳＡＦＥＲコードのノード分割を示す。ＳＡＦＥＲコードでは圧力容器を 8 つの熱水力ノードに分割している。ＲＯＳ
Ａ－Ⅲの燃料集合体は 4 体であり，これらをノード 3 で模擬した。また，
炉心内ボイド分布を解析するためにノード 3 をさらに軸方向に細分化した。
分割数は，模擬燃料棒の軸方向温度計測位置を考慮して有効発熱部を 7 分割とし，その上下の非加熱部を含めて全 9 分割とした。ノード 9 は高出力
燃料集合体であり，ＰＣＴの計算を行うためのノードである。
破断流は均質臨界流モデルを用いて計算した。ＥＣＣＳ流量は実験デー
タを時間の関数として入力した。また，崩壊熱模擬曲線も実験データを用
いた。
4.3.2

解析結果

Ｓ Ａ Ｆ Ｅ Ｒ コ ー ド に よ る Ｒ Ｏ Ｓ Ａ － Ⅲ 実 験 解 析 の 例 と し て 大 破 断 （ Run
No.1， Run No.2） ， 小 破 断 （ Run No.5） 及 び 破 断 な し （ Run No.7） の 解 析
結果について説明する。図 4-19 から図 4-23 に，実験結果とＳＡＦＥＲコードによる解析結果の比較を，蒸気ドーム圧力，平均出力チャンネル内の水位変化，高出力チャンネル内の水位変化及び燃料被覆管温度変化について示す。
（1）蒸気ドーム圧力
図 4-19 に蒸気ドーム圧力変化の比較を示す。
Run No.1，Run No.2 はともに大破断実験であるために，ダウンカマ内の水位低下は早く，Run No.1 は 13 秒，Run No.2 は 15 秒に再循環ポンプ吸込ノズルが露出し，急激な減圧が生じる。Run No.5 は小破断実験であり，Run
No.7 は破断なしであるので，ＭＳＩＶ閉後の圧力は上昇し続け，ＳＲＶの1-72

作動によって圧力がほぼ一定に保たれた後，ＡＤＳの作動により急激な減圧となる。図 4-19 から分かるように，ＳＡＦＥＲコードはこれらの圧力変化を良く模擬している。
（2）シュラウド内水位
図 4-20 に平均出力チャンネル，図 4-21 及び図 4-22 に高出力チャンネル
内の混合水位変化の比較を示す。
各実験ケースのうち特に大破断実験解析では，上部タイプレート，炉心入口部でのＣＣＦＬ現象が顕著に生じており，これに伴う炉心内の水位変化はＳＡＦＥＲコードの解析結果と実験データで良く一致している。また，
小破断実験である Run No.5 と破断なし実験である Run No.7 については，
ＡＤＳの作動により急激にチャンネル内水位が低下して露出する様子を解析結果は良く表わしている。
図 4-20 から図 4-22 により，大破断，小破断及び破断なしのシュラウド
内水位変化をＳＡＦＥＲコードは概ね良く模擬していることがわかる。
（3）燃料被覆管温度
図 4-23 に燃料被覆管温度変化の比較を示す。図 4-23 に示した燃料被覆
管温度変化はＰＣＴ位置の燃料被覆管温度変化を示しており，破断なし実験（Run No.7）の場合のみ実験と解析でＰＣＴノードが異なっているため，
ヒートアップ開始が実験と解析で大きな差となった。しかし，ＰＣＴは実験結果に対し約 20℃高く評価している程度である。
大破断実験でのＰＣＴは実験結果に比べ，約 20℃から 100℃高く評価されている。これは，ＳＡＦＥＲコードの炉心露出時に適用される蒸気冷却及び噴霧流冷却の熱伝達モデルが保守的なモデルであり，また，炉心再冠
水後に適用される膜沸騰熱伝達モデルも保守的なモデルになっているため
である。
4.3.3

まとめ

Ｒ Ｏ Ｓ Ａ － Ⅲ 実 験 装置 で 行 わ れ た 再 循 環配 管 破 断 の 実 験 デ ータ を 用 い て ，ＳＡＦＥＲコードの妥当性確認を行った。2×100％両端破断，100％，50%，
15%，5％，2%のスプリット破断及び 0%（破断なし）の模擬実験についての実験データとＳＡＦＥＲコードによる解析結果の比較により，以下のことを確認した。
・破断口径によらず圧力変化を良く予測した。

1-73

・大破断実験で見ら れる炉心上部，下部 でのＣＣＦＬ現象を予測できた。
これにより，シュラウド内水位変化を良く予測した。また，小破断実験
解析も同様にシュラウド内水位変化を良く予測した。
・燃料被覆管最高温度は実験値に比べ 10～100℃程度高めに評価した。
（表 4-6 参照）
また，ＲＯＳＡ-Ⅲにおける破断なしの実験結果（Run No.7）は，実機の有効性評価事象で想定される原子炉急速減圧，炉心の露出に伴う炉心ヒー
トアップ及び冷却水注水による炉心の再冠水の過程がよく類似している。
このような破断のない過渡変化に対しても，ＳＡＦＥＲコードは，表 4-6に示すように炉心の再冠水時間を遅く，ＰＣＴを高めに予測できることが確認された。したがって，実機の有効性評価解析にもＳＡＦＥＲコードを適用できると考える。

1-74

表 4-3

ＳＡＦＥＲコードによる実験解析の対象とした ROSA-Ⅲ実験条件

Run No.

1

2

3

4

5

6

7

条件
破断位置
破断面積

破断

再循環配管吸込口

なし

2×100

100

50

15

5

2

0

LPCS+3L

同左

同左

同左

同左

同左

同左

3.967

3.972

3.963

3.964

3.969

3.962

3.962

7.37

7.29

7.3

7.3

7.35

7.35

7.3

（％）
作動 ECCS

PCI+ADS
初期全出力
（MW）
初期ドーム
圧力
（MPa[gage]）1-75

図 4-16

図 4-17

ROSA-Ⅲ実験装置

ROSA-Ⅲ系統図1-76

図 4-18

ROSA-Ⅲ実験解析のノード分割図1-77

図 4-19蒸気ドーム圧力変化（ROSA-Ⅲ，再循環配管大／中／小破断，破断なし）

1-78

図 4-20

平均出力チャンネル内水位（ROSA-Ⅲ，再循環配管大破断，小破断）

1-79

図 4-21

高出力チャンネ ル内水位（ROSA-Ⅲ，再循環配管大破断
断 ，小破断）1-80

RUN NO.7

図 4-22高出力チャンネル内水位（ROSA-Ⅲ，破断なし）

図 4-23

燃料被覆管温度変化（ROSA-Ⅲ，再循環配管大／中／小破断，破断なし）

1-81

ＦＩＳＴ－ＡＢＷＲ実験解析 (30)4.4

ＦＩＳＴ－ＡＢＷＲは，ＡＢＷＲプラントを 1/872 で縮尺模擬しており，
電気加熱の実寸大模擬燃料集合体 1 体と，ダウンカマの下端にインターナ
ルポンプを模擬するループとポンプを装備している。また，主蒸気系，給水系，ＥＣＣＳ及び配管等の破断を模擬している。実験は，ＡＢＷＲのＬ
ＯＣＡ時の冷却材ブローダウン現象の把握，ＥＣＣＳの炉心冷却能力の確認及びＳＡＦＥＲコードの妥当性確認を目的に行われた。図 4-24 に系統図
を示す。
4.4.1

解析条件

表 4-4 にＳＡＦＥＲコードによる実験解析の対象としたＦＩＳＴ－ＡＢ
ＷＲ実験ケース及び条件を示す。解析は，炉心スプレイ（ＣＳ）配管の完
全 破 断 （ Run No.1） ， 主 蒸 気 （ Ｍ Ｓ ） 配 管 の 完 全 破 断 （ Run No.2） ， 給 水（ Ｆ Ｗ ） 配 管 の 完 全 破 断 （ Run No.3） 及 び 圧 力 容 器 底 部 （ Ｂ Ｂ ） の 80cm 2相当配管破断（Run No.4）を模擬した 4 ケースについて実施した。
図 4-25 にＦＩＳＴ－ＡＢＷＲ実験装置の圧力容器内領域と実験解析で用いたＳＡＦＥＲコードのノード分割を示す。ＳＡＦＥＲコードでは圧力容器を８つの熱水力ノードに分割している。ノード 3 の模擬燃料集合体は，
ボイド分布を解析するため，さらに，軸方向に細分化した。分割数は，有効発熱部を 5 分割とし，その上下の非加熱部を含めて全 7 分割とした。
破断流量及びＡＤＳ流量は均質臨界流モデルを用いて計算した。また，
ＥＣＣＳの起動とＭＳＩＶ閉止はダウンカマ領域の水位信号を用いた（主蒸気配管の完全破断（Run No.2）を除く）。
4.4.2

解析結果

ＳＡＦＥＲコードによるＦＩＳＴ－ＡＢＷＲ実験解析の結果について説明する。表 4-5 には，主要な事象の発生時刻を実験データとＳＡＦＥＲ解析結果を比較して示している。また，図 4-26 から図 4-33 には，実験結果とＳＡＦＥＲ解析結果の比較を，蒸気ドーム圧力，破断流量，ダウンカマ
領域水位，シュラウド内水位及び燃料被覆管温度について示す。
（1）蒸気ドーム圧力
図 4-26 及び図 4-27 に蒸気ドーム圧力変化を示す。
ＣＳ配管破断実験は，ダウンカマ領域の水位低信号によりＭＳＩＶが閉止する約 80 秒までは圧力制御されるため圧力は維持されている。ＭＳＩＶ
閉止後に圧力が上昇するが，約 150 秒でのＡＤＳ作動により急速減圧する。

1-82

ＳＡＦＥＲコードは，ＭＳＩＶ閉止後わずかに圧力を高めに評価しているが，ＡＤＳ作動による減圧過程全体を通して実験と良く一致している。
ＭＳ配管破断実験は，破断後直ちに減圧するが，ＭＳＩＶが約 3 秒で閉止すると，冷却材流出流量は破断配管１本のみに減少するため，圧力は上昇している。しかし，約 5 秒以降はバンドル出力の低下により単調に減少する。減圧過程では減圧沸騰，ＨＰＦＬサブクール水の注入による蒸気凝縮が発生しているが，ＳＡＦＥＲコードは実験の圧力挙動を良く予測している。また，図 4-28 に破断流量変化を示す。ＳＡＦＥＲ解析結果は実験結
果と良く一致している。
ＦＷ配管破断実験についても，ＳＡＦＥＲコードは実験の圧力挙動を良く予測している。実験では，破断後の減圧に伴い約 40 秒で下部プレナムの沸騰により減圧が緩やかになり，ＨＰＦＬの注入による蒸気凝縮により減圧が加速している。ＳＡＦＥＲコードはこれらの挙動を再現している。
ＢＢ(80cm 2 相当)配管破断実験は，ＭＳＩＶ閉止する約 52 秒までは圧力制御されるため圧力は維持されている。ＭＳＩＶ閉止後に圧力が上昇するが，ＨＰＦＬ及びＨＰＣＳの注水により圧力上昇は抑制され，約 98 秒でＡＤＳが作動すると急速に減圧する。ＳＡＦＥＲコードは実験の圧力挙動を良く予測しており，特に，ＡＤＳ作動後の減圧過程は実験と良く一致している。
（2）ダウンカマ領域水位
図 4-29 及び図 4-30 にダウンカマ領域の水位変化を示す。
ＣＳ配管破断実験とＢＢ(80cm 2 相当)配管破断実験については，ＡＤＳが作動する前の水位変化を比較して図 4-29 に示す。実験結果とＳＡＦＥＲ解析結果は非常に良く一致していることから，水位低信号によって作動するとしているＭＳＩＶ，ＥＣＣＳの起動のタイミングも良く合っている。
ＭＳ配管破断については，ＳＡＦＥＲコードはＨＰＦＬが注入を開始す
るまでは実験結果を良く再現している。実験ではダウンカマ上部でＣＣＦ
Ｌ現象が発生しており，これにより注入されたＨＰＦＬ水がダウンカマ上方に維持され水位を形成している。このような現象はＳＡＦＥＲコードではモデル化されていないため，実験結果と解析結果に差が生じている。しかし，ダウンカマ上部でのＣＣＦＬ現象はＦＩＳＴ-ＡＢＷＲ固有の現象であり，実機においては発生しないので特に問題とはならない。
ＦＷ配管破断実験については，実験結果に対してＳＡＦＥＲコードが水位を高めに予測している。これは，実験結果はコラプス水位であるのに対して，ＳＡＦＥＲ解析結果は二相水位を示しているためである。

1-83

（3）シュラウド内水位
図 4-31 にＣＳ配管破断実験及びＢＢ(80cm 2 相当)配管破断実験のシュラ
ウド内のバンドル及び上部プレナム（図 4-25 における領域 3 及び領域 5）の水位変化を示す。
ＣＳ破断実験の上部プレナム水位は，ＡＤＳ作動前にＣＳ破断位置まで低下し，破断位置が露出する。ＡＤＳ作動により急速減圧すると，沸騰により二相水が上部プレナムに流入するため一時的に二相水位は増加するが，水位は再び低下して約 300 秒でＣＳ破断位置が露出する。ＡＤＳ作動及び破断位置の露出のタイミングはＳＡＦＥＲコードで良く予測している。Ａ
ＤＳ作動後の水位変化において，ＳＡＦＥＲコードの解析結果が高めとなっている部分があるが，水位変化の全体挙動は一致していると言える。なお，バンドル内は常に二相水で満たされており，ＳＡＦＥＲコードも同じ結果となっている。
ＢＢ(80cm 2 相 当) 配 管破 断実 験の 上部 プ レナ ム水 位は ，Ｍ Ｓ ＩＶ 閉止後のシステム圧力上昇によりボイド率が減少するため低下するが，ＨＰＣＳ
注水により上昇し，さらにＡＤＳ作動による減圧沸騰により二相水が増加
して満水となる。この間，バンドル内は常に二相水で満たされている。Ｓ
ＡＦＥＲコードはこれらの挙動を良く予測している。
ＭＳ配管破断実験とＦＷ配管破断実験については，バンドル内は全期間にわたり二相水で冠水されており，また，上部プレナム領域も二相水で満水である。このため，シュラウド内に水位は形成されない。
（4）燃料被覆管温度
実験では，４ケースのいずれもバンドル内が二相水位で冠水維持されているため燃料被覆管温度上昇はなく，システム圧力に対する飽和温度近傍を維持している。ＳＡＦＥＲ解析結果も実験結果を良く再現している。図4-32 にＣＳ配管破断，また，図 4-33 にＢＢ(80cm 2 相当)配管破断の燃料被覆管温度変化の比較を示す。
4.4.3

まとめ

以上より，ＡＢＷＲプラントのＬＯＣＡ模擬実験であるＦＩＳＴ－ＡＢ
ＷＲの炉心スプレイ配管，主蒸気配管，給水配管の破断実験及び圧力容器
底部配管破断実験について，ＳＡＦＥＲコードによる実験解析を行い，Ｓ
ＡＦＥＲコードがＡＢＷＲプラントに対しても適用可能であることを確認した。
・４つの異なるＬＯＣＡ実験における模擬バンドルは二相水位により冠水が維持され，模擬燃料棒はヒートアップすることなく，冷却材の自然循
1-84

環により冷却された。ＳＡＦＥＲコードはこれらの４つの実験の挙動を予測できた。
・ＳＡＦＥＲコードはＡＢＷＲのＬＯＣＡ事象の圧力変化の全体的な傾向を予測できることを確認した。
・ＳＡＦＥＲコードはダウンカマ領域の水位変化を良く予測したことにより，ＭＳＩＶ閉止，ＥＣＣＳ注水及びＡＤＳ作動のタイミングを正しく取り込むことができた。
また，ＦＩＳＴ-ＡＢＷＲにおけるＭＳ配管破断の実験結果（Run No.2）
は，実機の有効性評価事象で想定される原子炉急速減圧過程と類似している。このような過渡変化に対してＳＡＦＥＲコードの適用性が確認されたことから，実機の有効性評価解析にもＳＡＦＥＲコードを適用できると考
える。

1-85

表 4-4

ＳＡＦＥＲコードによる実験解析の対象とした FIST-ABWR 実験条件
Run No.

1

2

3

4

(CSLB)(MSLB)(FWLB)(BB(80cm 2 ))

炉心スプレ

主蒸気(MS)

給水(FW)

圧力容器

イ(CS)配管

配管

配管

底部(BB)

100

100

100

80cm 2 相当

1HPCS+ADS

2HPFL+ADS

2HPFL+ADS

1HPCS+2HPFL

条件
破断位置
破断面積（％）
作動 ECCS+ADS
初期出力（MW）

約 4.6

約 4.6

約 4.6

約 4.6

初期ドーム圧力

7.32

7.29

7.30

7.31

（MPa[gage]）

表 4-5

FIST-ABWR 実験における主要事象の発生時刻（実験データ／SAFER 解析結果，単位：ｓ）

Run No.

1

2

3

4

(CSLB)(MSLB)(FWLB)(BB(80cm 2 ))

0/0

0/0

0/0

0/0

―

―

6/7

―

80/80

3/3

10/10

52/52

HPFL-1 注入開始

不作動仮定

37/37

127/126

62/63

HPFL-2 注入開始

不作動仮定

37/37

217/21787/89

HPCS-2 注入開始

119/113

不作動仮定

不作動仮定

87/89

破断位置露出(CSLB)

119/113―――

ADS 作動150/157――

98/102

破断位置露出(CSLB)

300/300

―

―

―

事象
破断発生，給水流量
及び再循環ポンプ停止，バンドル出力変化開始
破断位置露出(FWLB)
ＭＳＩＶ閉止1-86

図 4-24

図 4-25

FIST-ABWR 系統図

FIST-ABWR 実験解析ノード分割図1-87

図 4-26

蒸気ドーム圧力
力変化（FIST-ABWR，CS 配管破断，MS 配管破断）
配

図 4-27蒸気ドーム圧力
力変化（FIST-ABWR，FW 配管破断，BB(800cm 2 )破断）

図 4-28

破断
断流量変化（FIST-ABWR，MS 配管破断）

1-88

図 4-29

ダウンカマ領域水位変化（FIST-ABWR，CS 配管破断，BB(80cm 2 )破断）

図 4-30

ダウンカマ領域水位変化（FIST-ABWR，FW 配管破断，MS 配管破断）

図 4-31

シュラウド内水位変化（FIST-ABWR，CS 配管破断，BB(80cm 2 )破断）1-89

図 4-32

燃料被覆管温度変化（FIST-ABWR，CS 配管破断）

図 4-33

燃料被覆管温度変化（FIST-ABWR，BB(80cm 2 )破断）

1-90

4.5

実機解析への適用性

4.5.1

重要現象への適用性

ＳＡＦＥＲコードによる実験解析結果と主要な実験結果の比較を表 4-6に示す。また，図 4-34 に燃料被覆管最高温度の比較を示す。
以下に，ＳＡＦＥＲコードの重要現象への適用性の妥当性確認について述べる。
(1) 炉心水位（沸騰・ボイド率変化，気液分離（水位変化）
・対向流，三次元効果）
ＴＢＬ，ＲＯＳＡ－Ⅲ及びＦＩＳＴ－ＡＢＷＲの実験解析により，ＳＡＦＥＲ
コードの二相水位変化は解析結果に重畳する水位振動成分を除いて，実験結果と概ね同等の結果が得られている。なお，炉心が露出する事象についての炉心再冠
水時刻を遅く評価する傾向にあるが，その差は，表 4-6 に示すように±0～＋54
秒の範囲で実験結果と一致している。これらの試験では注水手段としてＥＣＣＳを想定しており，一方，有効性評価で注水系として使用するのはこれより注水能力の小さい代替注水系であるが，「5.有効性評価への適用性」に記載する，再冠
水過程における水位変動が燃料棒冷却に及ぼす影響の不確かさを考慮すること
により，ＳＡＦＥＲコードは，沸騰・ボイド率変化及び気液分離・対向流に適用できる。
(2) 燃料被覆管温度（燃料棒表面熱伝達，気液熱非平衡）
ＴＢＬ及びＲＯＳＡ－Ⅲの実験解析により，ＳＡＦＥＲコードが噴霧流熱伝達モデルに Sun-Saha の式を用いているため，炉心露出時の熱伝達係数を低く予測し，燃料被覆管温度を高く予測していることを確認した。ＰＣＴは表 4-6 に示すように+10℃～+150℃程度高めに評価する。なお，スプレイ冷却のない実験結果
では，+50℃程度高めに評価する。
ＳＡＦＥＲコードでは，燃料棒表面熱伝達モデルで採用している個々の熱伝達相関式は，それぞれ実験結果を保守的に予測するか，あるいは，よく一致することが確認されていることから，「5.有効性評価への適用性」に記載する，ＴＢＬ，
ＲＯＳＡ－Ⅲ実験で想定している注水手段と有効性評価で使用している注水手段での注水能力の相違が燃料棒表面熱伝達に及ぼす影響の不確かさを考慮する
ことにより，ＳＡＦＥＲコードは燃料棒表面熱伝達に適用できる。
(3) 原子炉圧力（冷却材放出，沸騰・凝縮・ボイド率変化）
ＴＢＬ，ＲＯＳＡ－Ⅲ及びＦＩＳＴ－ＡＢＷＲの実験解析により，ＳＡＦＥＲ
コードが系の圧力変化及び圧力容器の水位変化を良く予測することを確認しており，有効性評価におけるＭＳＩＶの閉止による圧力上昇挙動から急速減圧時の圧力低下挙動は実験解析と同等である。
1-91したがって，圧力変化は実験結果と概ね同等の解析結果が得られていることから，ＳＡＦＥＲコードは冷却材放出及び沸騰・凝縮・ボイド率変化に適用できる。
(4) 原子炉水位（沸騰・凝縮・ボイド率変化，気液分離（水位変化）・対向流）
ＦＩＳＴ－ＡＢＷＲの実験解析により，ＳＡＦＥＲコードが原子炉水位（ダウンカマ領域水位）の低下を良く予測し，水位低下によるＭＳＩＶの閉止，ＥＣＣ
Ｓの起動のタイミングを予測できることを確認した。ＥＣＣＳ起動のタイミング
は表 4-5 に示すように，－6 秒～＋7 秒の範囲で実験結果と一致している。シュラウド外水位については，燃料被覆管温度及び運転員操作のどちらに対しても，二相水位及びこれを決定する二相流動モデルの妥当性の有無は重要ではなく，質量及び水頭のバランスだけで定まるコラプス水位が取り扱えれば十分である。
したがって，シュラウド外のコラプス水位を適切に評価することから，
ＳＡＦＥＲコードは沸騰・凝縮・ボイド率変化及び気液分離・対向流に適
用できる。

4.5.2

実験装置のスケーリング及びＥＣＣＳ構成の異なるプラントへの適用性

ＳＡＦＥＲコードの妥当性確認に使用したＴＢＬ，ＲＯＳＡ－Ⅲ及びＦ
ＩＳＴ－ＡＢＷＲ実験装置は，表 4-7 に示すように，それぞれ実機を縮尺模擬し，実機と同等のＥＣＣＳ構成としている。
実験装置と実機の差異については，特に，燃料集合体の体数と軸方向長
さ及びＥＣＣＳ構成が重要と考えられるため，これらについて，実験結果の実機適用性についての考え方を以下に述べる。
（1）燃料集合体の体数及び軸方向長さの影響
ＴＢＬは熱出力 3293ＭＷ，燃料集合体 764 体を装荷したＢＷＲを対象としており，出力の異なる複数の燃料集合体が存在する系において，ＥＣＣ
Ｓの作動及び炉心の温度上昇に密接に関連する原子炉圧力及び原子炉水位の変化を実時間で模擬することを目的として設計されている。このため，
ＴＢＬは電気加熱の実寸大模擬燃料集合体 2 体を用い，原子炉圧力容器内の熱水力挙動を模擬するために各領域の容積，ＥＣＣＳ注水量を実機の燃料集合体数との比（2/764）で縮尺模擬している。また，原子炉圧力容器及び内部構造物の寸法は，事故後の原子炉水位変化を実時間で模擬するようジェットポンプ下端から気水分離器下端までの高さ方向の長さを実機と同一としている。

1-92

ＴＢＬ実験では低出力燃料集合体と高出力燃料集合体の熱水力挙動の差
異，いわゆる多チャンネル効果が現れた。減圧過程において，高出力燃料集合体では下部プレナムより集合体内に吹上げる蒸気流量が大きく気液上昇流を生じ，低出力燃料集合体では蒸気流量が少ないため集合体上部からの落下水が多くて気液対向流になり流動分離が生じていることが差圧計測より推定された。この流動様式の差異は，別途行われた，実機の炉心シュ
ラウド内を実寸大で分割模擬した実規模多チャンネルの再冠水システム実験 （ 31） の結果でも確認されている。
したがって，ＴＢＬはＢＷＲの事故後の熱水力挙動を模擬することが可能であり，実験解析で得られた結論はＢＷＲへ適用できると考える。
ＲＯＳＡ－Ⅲ及びＦＩＳＴ－ＡＢＷＲの基本的なスケーリングの考え方
はＴＢＬと同様であり，実機のＬＯＣＡ時の炉内熱水力挙動を実時間で模擬することを目標として設計されている。ＲＯＳＡ－Ⅲは燃料集合体 848
体からなる熱出力 3800ＭＷのＢＷＲの炉心を実機の 1/2 の軸方向長さの電気加熱の燃料集合体 4 体で模擬しており，各部の体積は実機の 1/424 となっている。ＲＯＳＡ－Ⅲ実験結果の実機適用性に関しては，ＲＯＳＡ－Ⅲ
実験とＢＷＲのＬＯＣＡの熱水力挙動との類似性が主要なＲＯＳＡ－Ⅲ実
験に対して確認されている（ 32）。ＲＯＳＡ－Ⅲ実験データと計算コードによるＲＯＳＡ－Ⅲ及びＢＷＲ両体系の解析結果をもとに評価が行われ，小破断ＬＯＣＡについても，圧力挙動，流動挙動，炉心水位挙動及び燃料棒表面温度挙動について，基本的挙動を良く模擬していることが確認されている （ 33） 。また，炉心の軸方向長さは実機の 1/2 であるが，シ ュラウド 内側と外側の相対的な高さと容積の関係を良く模擬していることから，全炉心露出及び再冠水に要する時間は，実機の結果と一致している。
したがって，ＲＯＳＡ－ⅢはＢＷＲの事故後の熱水力挙動を模擬することが可能であり，実験解析で得られた結論はＢＷＲへ適用できると考える。
また，ＦＩＳＴ－ＡＢＷＲは燃料集合体 872 体からなる熱出力 3926ＭＷのＡＢＷＲの炉心を電気加熱の実寸大模擬燃料集合体 1 体で模擬しており，各部の体積は実機の 1/872 となっている。したがって，実験は実寸大模擬
燃料集合体 1 体を用いた炉心の平均的な挙動を示している。ＡＢＷＲは設計基準事故時においては炉心が冠水維持される設計になっており，炉心が露出，再冠水する過程がないため炉心の三次元的流動様式の差異は重要ではない。なお，ＡＢＷＲで炉心露出が発生する場合は，ＢＷＲと同様の炉
心ヒートアップが発生するため，前述のＴＢＬ及びＲＯＳＡ－Ⅲにおける実験結果が適用できると考える。
1-93したがって，ＦＩＳＴ－ＡＢＷＲはＡＢＷＲの事故後の熱水力挙動を模擬することが可能であり，実験解析で得られた結論はＡＢＷＲへ適用できると考える。
（2）ＥＣＣＳ構成の影響
ＴＢＬ及びＲＯＳＡ－Ⅲは外部再循環系及びジェットポンプを有するプラントを模擬し，また，ＥＣＣＳは炉心上部に注水する炉心スプレイ系（ＨＰＣＳ及びＬＰＣＳ），炉心バイパス部に注水するＬＰＣＩで構成するＥ
ＣＣＳを模擬しており，実プラントの構成と相違はない。
また，ＡＢＷＲ実プラントは炉心上部に注水する高圧炉心注水系（ＨＰ
ＣＦ），原子炉隔離時冷却系（ＲＣＩＣ）及び低圧注水系（ＬＰＦＬ）で構成されるが，ＦＩＳＴ－ＡＢＷＲは炉心上部に注水する高圧炉心スプレ
イ系（ＨＰＣＳ）とダウンカマ部に注水する高圧注水系（ＨＰＦＬ）で構成されており，実プラントと相違する。しかし，原子炉内注水位置は同等であることから，ＨＰＣＦとＨＰＣＳの相違，ＬＰＦＬとＨＰＦＬの相違
は原子炉内保有水の分布の観点からは問題にならない。したがって，実機解析へ適用できると考える。
なお，ＡＢＷＲの設計基準事故解析及びＦＩＳＴ－ＡＢＷＲ実験では，炉心が冠水維持され，炉心のヒートアップはない。しかし，有効性評価解
析では炉心が露出し，燃料被覆管温度が上昇する。ＡＢＷＲにおいて炉心が露出し，燃料被覆管温度が上昇する事象については，炉心の熱水力的挙
動はＢＷＲの中小ＬＯＣＡの挙動と同様と考えられる。ＡＢＷＲは低圧注
水系が炉心シュラウド外のダウンカマ部に注水されるが，冷却水は炉心下部プレナムに流入し，さらに燃料集合体下部より燃料集合体内に流入して炉心を再冠水冷却する。これは，低圧注水系が炉心シュラウド内に注水されるＢＷＲも同様であり，炉心バイパス領域の上部に注水された冷却水はバイパス部に蓄積し，燃料集合体下部より燃料集合体内に流入して炉心を再冠水冷却する。したがって，ＢＷＲの炉心ヒートアップ挙動を模擬した
実験結果により妥当性を確認されたＳＡＦＥＲコードは，ＡＢＷＲの炉心露出及びヒートアップ解析にも適用できると考える。

4.5.3

実機解析（9×9 燃料）への適用性

ＳＡＦＥＲコードの妥当性確認に使用したＴＢＬ，ＲＯＳＡ－Ⅲ及びＦ
ＩＳＴ-ＡＢＷＲ各実験の模擬燃料集合体は，表 4-7 に示すとおり，いずれも実機の 8×8 燃料集合体を模擬している。一方，実機の有効性評価解析は，

1-94

9×9 燃料を装荷した炉心について解析，評価していることから，ＳＡＦＥ
Ｒコードの 9×9 燃料への適用性について以下に述べる。
ＳＡＦＥＲコードの熱水力モデル及び炉心ヒートアップモデルは，3.3 節に述べたように，一般的な式を用いている。また，9×9 燃料は従来燃料との共存性を考慮して，従来の炉型でも使用し得るよう燃料集合体の改良が行われており，燃料の相違による熱水力的特性の差は小さい。したがって，
ＳＡＦＥＲコードを 9×9 燃料に適用する場合は，添付 1 に示した解析条件のうち，燃料及び炉心に係るデータを 9×9 燃料及び炉心の設計に基づいて適切に入力することにより，その炉心の長期間の原子炉内熱水力過渡変化を適切に評価することができる。
なお，燃料の相違により変更する具体的な解析条件を，添付 1 より抜粋
して表 4-8 に示す。9×9 燃料(A 型)は，燃料集合体の有効燃料長下端から約2/3 の高さまで部分長燃料棒が存在するため，燃料集合体の水力等価直径と流路面積は，部分長燃料棒上端の上下で変化する。この影響として，部分
長燃料棒上端より上の領域では，空間が存在するため流速が低下して熱伝達率が低下する可能性が考えられる。ＳＡＦＥＲコードは，炉心（全燃料集合体）の水力等価直径と流路面積を軸方向で一様としてモデル化しているため，9×9 燃料(A 型)装荷炉心の解析に際しては，部分長燃料棒上端より上の領域の水力等価直径と流路面積で代表している。炉心の水力等価直径と流路面積の入力データの解析結果への影響は小さいが，部分長燃料棒上
端より上の領域の形状で代表する場合の方が水力等価直径が大きくなり，
その結果として炉心露出時の蒸気単相熱伝達係数を小さめに見積もるように取り扱っている。一方，部分長燃料棒上端より上の領域の形状で代表した場合，過渡時の燃料集合体の圧力損失が低減され，炉心流量が増加する
傾向になると考えられるが，炉心冷却上，その影響は小さい。

4.5.4

まとめ

以上より，本章に記載している妥当性確認結果は，ＥＣＣＳ構成等の異なるＢＷＲプラント共通の妥当性確認として適用性を有するとともに，実機ＢＷＲの有効性評価解析に適用できると言える。
なお，有効性評価解析における原子炉内ノード分割は，ＬＯＣＡと同様の物理現象が想定されることから，ＢＷＲのＬＯＣＡ模擬実験解析と同様の分割とする。また，有効性評価解析が対象とするシーケンスでは，炉心露出による燃料被覆管のヒートアップの可能性があるため，炉心及び高出

1-95

力燃料集合体に関しては軸方向にさらに細分化し，有効発熱部を 10 分割，
その上下の非加熱部を含めて全 12 分割とする。

1-96

表 4-6ＳＡＦＥＲコードによる実験解析結果と実験結果の比較 (22)最高温度(℃)

最高温度時刻(s)再冠水時刻(s)

実験

解析

実験

解析

実験

解析

(1)

446

599

135

152

162

165

(2)

533

591

524

536

550

604

(3)

351

421

134

143

156

167

(4)

598

654

612

620

668

722

(1)

511

612

119

136

171

182

(2)

559

581

133

135

177

182

(3)

644

674

190

184

210

210

(4)

573

627

336

328

366

368

(5)

566

594

410

383

440

447

(6)

531

542

531

512

548

553

(7)

382
温度上
昇なし
同上

696

691

－

－

(2)

364
温度上
昇なし
同上

－

－

734
露出
なし
同上

738
露出
なし
同上

(3)

同上

同上

－

－

同上

同上

(4)

同上

同上

－

－

同上

同上

実験
TBL

ROSA-Ⅲ

FIST-ABWR

(1)

表 4-7
項目

実験装置のスケーリング及びＥＣＣＳ構成
TBL

ROSA-Ⅲ

FIST-ABWR

模擬した

BWR

BWR

ABWR

プラント

熱出力 3293MW

熱出力 3800MW

熱出力 3926MW

集合体数 764 体

集合体数 848 体

集合体数 872 体

HPCS/LPCS/LPCI

HPCS/LPCS/LPCI

HPCF/LPFL/RCIC

体積比：2/764

体積比：1/424

体積比：1/872

熱出力：約 10MW

熱出力：約 4MW

熱出力：約 4.6MW

実験装置

集合体数：8×8 燃 集合体数：8×8 燃 集合体数：8×8 燃
料 2 体（実寸大）料 4 体（1/2 長）

料 1 体（実寸大）HPCS/LPCS/LPCI

HPCS/LPCS/LPCI

HPCS/HPFL1-97

表 4-8燃料の相違により変更するＳＡＦＥＲ解析条件

分類

解析条件

定 格 出 力 運 転 条 冷却材体積

炉心

件 パ ラ メ ー タ 及 流路形状データ（各領域の水

炉心び 幾 何 形 状 デ ー 力的等価直径，流路断面積） 上部タイプレート
タ

圧力損失データ

炉心データ

炉心核分裂出力時間変化

炉心

炉心崩壊熱時間変化
燃料データ

燃料集合体あたりの燃料棒数
燃料棒配列
燃料棒ピッチ
燃料棒有効長燃料被覆管外径，燃料被覆管肉厚
燃料被覆管物性（熱伝導率，比熱，密度）
燃料ペレット直径
燃料ペレット－燃料被覆管ギャップ条件（ガス圧力，
ガス組成，ギャップ熱伝達係数）
燃料ペレット物性（熱伝導率，比熱，密度）
燃料ペレット径方向出力分布
燃料棒最大線出力密度
燃料棒軸方向出力分布
局所出力ピーキング
燃料集合体断面平均燃焼度

1-98解析結果（℃）

1200（基準値1200℃）

1000

TBL(1)

800

TBL(2)
TBL(3)
TBL(4)600

ROSA-Ⅲ(1)ROSA-Ⅲ(2)400

ROSA-Ⅲ(3)200

ROSA-Ⅲ(4)ROSA-Ⅲ(5)ROSA-Ⅲ(6)ROSA-Ⅲ(7)

0
0

200

400

600

800

1000

1200

実験結果（℃）

図 4-34

燃料被覆管最高温度の比較 (22)1-99

5．有効性評価への適用性
4 章に記載した実験解析を踏まえ，重要現象についての不確かさ，及びその不確かさが評価指標の観点と運転員操作の観点から有効性評価解析へ与える影響について表 5-1 にまとめた。以下にその不確かさについて記述する。
5.1

不確かさの取扱いについて（評価指標の観点）
ＳＡＦＥＲコードで取り扱う評価指標は，燃料被覆管温度であるため，

燃料被覆管温度への重要現象の不確かさの影響について以下に記載する。
（1）崩壊熱崩壊熱は信頼性の高い評価モデルと最確条件を包絡できる条件を使用して大きくなるように評価した値をＳＡＦＥＲコードの入力として使用しているため，有効性評価では燃料被覆管温度を高く評価する。
（2）燃料棒表面熱伝達，沸騰遷移，気液熱非平衡
燃料棒表面熱伝達，沸騰遷移及び気液熱非平衡については，実験解析において，熱伝達係数を低めに評価する可能性があり，他の解析モデルの不確かさ
ともあいまってコード全体として，スプレイ冷却のない実験結果の燃料被覆管
最高温度に比べて高めに評価することから，有効性評価解析においても燃料被覆管温度は高めに評価される。
（3）燃料被覆管酸化燃料被覆管の酸化量の計算は，燃料被覆管温度が高温となる場合に酸化量，酸化反応熱を高めに評価する Baker-Just の式を適用しているため，燃料被覆管温度は高めに評価される。
（4）燃料被覆管変形
燃料被覆管温度計算と燃料棒内圧の計算から，内圧による応力が破裂限界応力を超えた場合には，燃料被覆管が破裂を起こすとみなし，燃料被覆管の内側にもジルコニウム－水反応を計算する。破裂を判定する限界応力は，図 3-10 に示したように，実験データのベストフィット曲線を仮定し，現実的な条件としている。

1-100

（5）沸騰・ボイド率変化，気液分離（水位変化）・対向流，三次元効果
炉心の二相水位は，解析結果に重畳する水位振動成分を除いて，実験結果と概ね同等の結果が得られていることから，有効性評価解析における燃料被覆管温度への影響は小さい。また，低圧代替注水設備の注水による炉
心内の二相水位変化に起因する燃料棒冷却（蒸気単相冷却又は噴霧流冷却）の不確かさは 20℃～40℃程度である（添付 5 参照）。
なお，原子炉圧力の評価において，炉心スプレイを用いる一部の実験解
析では実験結果に比べて圧力低下を早めに予測する不確かさがあるが，有効性評価解析では炉心スプレイは使用されないため考慮する必要はない。
（6）冷却材放出（臨界流・差圧流）
ＳＲＶからの冷却材流出については，設定圧力で設計流量が放出される
ように入力で設定するため，不確かさの影響はない。破断口からの冷却材
流出は，実験データと良く一致する現実的な臨界流モデルを適用しており，有効性評価解析における燃料被覆管温度への影響は小さい。
冷却材圧力変化については，原子炉注水系の注水開始時間や流量に影響するが，圧力変化は実験結果と概ね同等の解析結果得られていることから，有効性評価解析における燃料被覆管温度への影響は小さい。
（7）ＥＣＣＳ注水（給水系・代替注水設備含む）
ＥＣＣＳ注水（給水系・代替注水設備含む）の原子炉注水については，各系統の設計条件に基づく原子炉圧力と注水流量の関係を使用しており，実機設備仕様に対して注水流量を少なめに与え，燃料被覆管温度を高めに評価する。
（8）沸騰・凝縮・ボイド率変化，気液分離（水位変化）・対向流
シュラウド外水位については，二相流動モデルの妥当性の有無は重要でなく，質量及び水頭のバランスだけで定まるコラプス水位が取り扱えれば十分であることから，有効性評価解析における燃料被覆管温度への影響は小さい。
以上より，重要現象の不確かさは，燃料被覆管温度を過大評価又は過大評価する方向に寄与し，有効性評価解析は評価指標の観点で厳しい評価となっている。

1-101

5.2

不確かさの取扱いについて（運転操作の観点）
ＳＡＦＥＲコードで取り扱う運転操作は，ＳＲＶを使用した原子炉減圧操作及びＥＣＣＳ又は代替注水設備を使用した原子炉注水操作，注水停止操作である。これらの運転操作へのコードの不確かさの影響を以下に記載する。
（1）運転操作の起点への影響
ＳＲＶを使用した原子炉減圧操作及びＥＣＣＳ，代替注水設備を使用した原子炉注水操作は，代替電源あるいは代替注水設備の準備が完了したタ
イミング又は原子炉水位低信号の発信を起点に実施する。代替電源あるいは代替注水の準備の完了のタイミングは訓練実績等に基づく時間に余裕をみて設定されるため，不確かさの影響は安全側に評価される。また，原子炉水位低信号の発信はＥＣＣＳ起動用設定水位を採用しており，事象発生後の原子炉水位の低下過程で発信される。事象発生後の原子炉水位変化は崩壊熱及び臨界流モデルの不確かさの影響があるが，これらの評価モデル
及び評価条件の選定には信頼性の高い評価モデル及び現実的な評価条件を採用しているため，不確かさの影響は小さい。
なお，燃料被覆管の破裂判定に対しては，ベント操作への影響が考えられるが，ベント開始タイミングまでの時間的余裕が十分あることから，コードの不確かさが運転操作の可否に影響することはない。
また，解析上の取扱いとして，破裂判定は燃料被覆管温度が最も高くなる燃料集合体の値を代表として用いるが，現実的な炉心における燃焼度の分布を踏まえると，その影響はさらに小さくなる。
（2）運転操作後の影響
原子炉減圧操作後は，原子炉圧力変化に対応して原子炉への注水が行われ，原子炉水位の回復及び維持がなされる。その後，注水系の停止，再起
動等の運転操作が考えられるが，原子炉圧力が低下し，かつ，原子炉水位が維持された状態であるため，コードの不確かさはその後の運転操作の可否に影響しない。

1-102

表 5-1

分類
炉心
(核)

重要現象
崩壊熱

解析モデル
崩壊熱モデル

燃料棒表面
熱伝達，沸
騰遷移

燃料棒表面熱
伝達モデル

燃料被覆管
酸化

ジルコニウム－水反応モデル

燃料被覆管
変形

膨れ・破裂評
価モデル

3
0
1
1

炉心
(燃料)

重要現象の不確かさ（1/3）
不確かさ
有効性評価解析への影響
入力値に含まれる。最確条件を包絡でき 崩壊熱を大きく設定するため，燃料被覆る条件を設定することにより崩壊熱を大 管温度を高く評価する。
きくするよう考慮している。
TBL，ROSA-Ⅲの実験解析において，熱伝 実験解析では熱伝達モデルの保守性によ
達係数を低めに評価する可能性があり， り燃料被覆管温度を高く評価することか
他の解析モデルの不確かさともあいまっ ら，有効性評価解析でも燃料被覆管温度てコード全体として，スプレイ冷却のな を高く評価する。
い実験結果の燃料被覆管最高温度に比べて+10℃～+50℃程度高めに評価する。
また，低圧代替注水設備による注水での燃料棒冷却過程における蒸気単相冷却又
は噴霧流冷却の不確かさは 20℃～40℃程度である。
酸化量及び酸化反応に伴う発熱量をより 燃料被覆管温度を高く評価する。
大きく見積もる Baker-Just 式による計算モデルを採用しており，保守的な結果を与える。
膨れ・破裂は，燃料被覆管温度と円周方 破裂発生前の燃料被覆管の膨れ及び破裂
向応力に基づいて評価され，燃料被覆管 発生の有無は，伝熱面積やギャップ熱伝
温度は上述のように高めに評価され，円 達係数，破裂後のジルコニウム－水反応
周方向応力は燃焼期間中の変化を考慮し 熱に影響を与え，燃料被覆管最高温度及て燃料棒内圧を大きく設定し保守的に評 び酸化割合に影響を与えることとなる。
価している。従って，ベストフィット曲 解析コードでは，前述の判定を行うため線を用いる場合も破裂の判定は概ね保守 の燃料被覆管温度を高めに評価すること的となる。
から，概ね保守的な結果を与えるものと考える。

表 5-1

分類

重要現象
沸騰・ボイ
ド率変化，
気 液 分 離（ 水 位 変
化）・対向
流，三次元
効果

炉心
(熱流
動)

気液熱非平
衡

重要現象の不確かさ（2/3）
解析モデル
不確かさ
二 相 流 体 の TBL，ROSA-Ⅲ，FIST-ABWR の実験解析において，流動モデル 二相水位変化は解析結果に重畳する水位振動成分を除いて，実験結果と概ね同等の結果が得られている。低圧代替注水設備の注水による燃料棒冷却（蒸気単相冷却又は噴霧流冷却）の不確かさは20℃～40℃程度である。
また，原子炉圧力の評価において，ROSA-Ⅲでは
2MPa より低い圧力で系統的に圧力低下を早めに予測する傾向を呈しており，解析上，低圧注水系の起動タイミングを早める可能性が示される。しかし，実験で圧力低下が遅れた理由は，水面上に露出した上部支持格子等の構造材の温度が燃料被覆管からの輻射や過熱蒸気により上昇し，LPCS
スプレイの液滴で冷却された際に蒸気が発生したためであり，低圧注水系を注水手段として用いる本事象シーケンスでは考慮する必要のない不確かさである。このため，燃料被覆管温度に大きな影響を及ぼす低圧代替注水設備の注水タイミ
ングに特段の差異を生じる可能性はないと考えられる。
燃 料 棒 表 面 TBL，ROSA-Ⅲの実験解析において，熱伝達係数を
熱 伝 達 モ デ 低めに評価する可能性があり，他の解析モデルのル
不確かさともあいまってコード全体として，スプレイ冷却のない実験結果の燃料被覆管最高温度に比べて+10℃～+50℃程度高めに評価する。

有効性評価解析への影響
炉心内の二相水位変化を概ね同等に適切に評価することから，有効性評
価解析では燃料被覆管温度への影響は小さい。なお，解析に対して実機の注水量が多いため，燃料露出期間が短くなり，有効性評価解析では燃料被覆管温度を高めに評価する。

実験解析では熱伝達モデルの保守性により燃料被覆管温度を高く評価することから，有効性評価解析でも燃料被覆管温度を高く評価する。

4
0
1
1

表 5-1

分類

重要現象
冷却材放出
（臨界流・
差圧流）

沸 騰 ・ 凝
原子炉圧
縮・ボイド
力容器
率変化
(逃がし
気 液 分 離安全弁を（ 水 位 変
含む)
化）・対向
流

ＥＣＣＳ注
水 （ 給 水系・代替注
水 設 備 含む）

重要現象の不確かさ（3/3）
解析モデル
不確かさ
有効性評価解析への影響
臨 界 流 モ デ TBL，ROSA-Ⅲ，FIST-ABWR の実験解析において， SRV 流量は，設定圧力で設計流量が放ル
圧力変化は実験結果と概ね同等の解析結果が得 出されるように入力で設定するため，られており，臨界流モデルに関して特段の不確 不確かさの影響はない。破断口からのかさを考慮する必要はない。
流出は実験結果と良い一致を示す臨界流モデルを適用している。有効性評
価解析でも圧力変化を適切に評価し，原子炉への注水のタイミング及び注水流量を適切に評価するため，燃料被覆管温度への影響は小さい。
二 相 流 体 の 下部プレナムの二相水位を除き，ダウンカマの シュラウド外水位を適切に評価する流動モデル 二相水位（シュラウド外水位）に関する不確か ことから，有効性評価解析では燃料被さを取り扱う。シュラウド外水位については， 覆管温度への影響は小さい。
燃料被覆管温度及び運転員操作のどちらに対しても二相水位及びこれを決定する二相流動モデ
ルの妥当性の有無は重要でなく，質量及び水頭のバランスだけで定まるコラプス水位が取り扱えれば十分である。このため，特段の不確かさを考慮する必要はない。
原 子 炉 注 水 入力値に含まれる。各系統の設計条件に基づく 注水特性は，それぞれの系統の設計条
系モデル
原子炉圧力と注水流量の関係を使用しており， 件に基づく原子炉圧力と注水流量の実 機 設 備 仕 様 に 対 し て 注 水 流 量 を 少 な め に 与 関係を入力する。実機設備に対して注え，燃料被覆管温度を高めに評価する。
入流量を少なめに与えるため，有効性
評価解析では燃料被覆管温度を高めに評価する。

5
0
1
1

6.

参考文献

(1) ｢沸騰水型原子力発電所

非常用炉心冷却系（ＥＣＣＳ）の新性能評価手法について｣，株式会社日立製作所，ＨＬＲ－032 訂３，平成 10 年５月(2) ｢沸騰水型原子力発電所

非常用炉心冷却系解析モデル（ＳＡＦＥＲ）｣，

株式会社東芝，ＴＬＲ－044 改訂４，平成 10 年５月(3) N.Zuber and J.A.Findlay, “Average Volumetric Concentration in
Two-Phase Flow Systems”, Trans. ASME J. of Heat Transfer, November
1965.
(4) J.F.Wilson et al. , “The Velocity of Rising Steam in a Bubbling
Two-Phase Mixture”, Trans. of ANS, 5(1), June 1962.
(5) G.B.Wallis, “One-dimensional Two-Phase Flow”,

McGraw-Hill, New

York, 1969.
(6) M.Murase and H.Suzuki,“Evaluation of Countercurrent Gas / Liquid
Flow in Parallel Channels with Restricted Ends”,Nucl. Technol.,
68,408,1985.
(7) M.Murase and S.Suzuki, “Countercurrent Gas-Liquid Flow in Parallel
Channnels Simulating a Boiling Water Reactor Core”, Proc. Japan-U.S.
Seminar on Two-Phase Flow Dynamics, No.C3, Lake Placi., New York,
1984.
(8) F.J.Moody, “Maximum Flow Rate of a Single Component, Two-Phase
Mixture ”, J. of Heat Transfer, Trans. ASME, Series C, Vol.87, No.1,
February 1965, PP. 134-142.
(9) F.J.Moody, “Maximum Discharge Rate of Liquid-Vapor Mixtures from
Vessel”, NEDO-21052, September 1975.
(10) American Nuclear Society,“American National Standard for Decay
Heat Power in Light Water Reactors,” ANSI/ANS-5.1-1979, August 1979.
(11) J.E.Leonard et al. ,“Calculation of Low Flow Film Boiling Heat
Transfer for BWR LOCA Analysis”, NEDO-20566-1-A Revision 1, October
1982.
(12)

F.W.Dittus
Radiators

of

and
the

L.M.K.Boelter,“HeatTubularType”,

Transferin

Automobile

UniversityofCalifornia

Publications in Engineering, Vol.2,1930.
(13) H.Nagasaka,“New Japanese Correlations on Core Cooling and CCFL
Characteristics during BWR LOCA”, NUREG/CP-0072, Vol.5, Feb.1986.
(14) K.H. Sun, J.M. Gonzalez and C.L. Tien, “Calculation of Combined
Radiation and Convection Heat Transfer in Rod Bundles Under Emergency
Cooling Conditions”, Journal of Heat Transfer, 414, August 1976.
1-106

(15) P. Saha,“A Post-Dryout Heat Transfer Model Based on Actual Vapor
Generation Rate in Dispersed Droplet Regime”, NEDE-13443, May 1976.
(16) H.Nagasaka, K.Yamada, and A.Kuwako,“BWR Core Cooling in Refill /Reflood Phase”, NUREG/CP-0058, Vol.3, 1984.
(17)

J.G.M.Andersen,“CORECOOL

:

A

Model

for

the

Temperature

Distribution and Two-Phase Flow in a Fuel Element under LOCA
Conditions”, NEDO-21325,July 1976.
(18) L.Baker and L.C.Just, “Studies of Metal-Water Reactions at High
Temperatures Ⅲ . Experimental and Theoretical Studies of theZirconium-Water Reaction”, ANL-6548, 1962.
(19) A.M.Ross and R.L.Stoute, “Heat Transfer Coefficients Between UO2and Zircaloy-2”, CRFD-1075, AECL-1552, 1962.
(20) 「沸騰水型原子力発電所

燃料の設計手法について」，株式会社日立製作所，HLR-033 訂 1，平成 10 年 2 月(21) 「沸 騰水 型原 子力 発電 所

燃 料の 設計 手法 につ い て」 ，株 式会 社東 芝，

TLR-045 改訂 1，平成 10 年 1 月(22) S.Itoya, H.Nagasaka, K,Moriya and S.Miura, “Overview of SAFER03
Assessment Studies”, Journal of Nuclear Science and Technology,
25(3), Mar.1988(23) 「沸 騰水 型原 子炉 のＬ ＯＣ Ａ ／Ｅ ＣＣ Ｓ性 能評 価 コー ド（ ＳＡ ＦＥ Ｒ）について」，原子力発電技術顧問会（基本設計） ＬＯＣＡ検討会，昭和61 年７月(24) 「軽水型動力炉におけるＬＯＣＡ時ＥＣＣＳ性能評価コードについて」，
原子炉安全基準専門部会 ＥＣＣＳ性能評価小委員会，昭和 63 年４月(25) S.Miura, K.Moriya, and T.Sugisaki,“SAFER Qualification by TBL Test
Analysis”, NUREG/CP-0072, Vol.5, Feb.1986(26) S.Itoya and N.Abe,“Analyses of TBL main steam line break test by
SAFER03 and TRAC-BD1”,Proceedings of Second International Topical
Meeting on Nuclear Power Plant Thermal Hydraulics and Operations,Apr.1986(27) S.Itoya and N.Abe,“SAFER03 and TRAC-BD1 analyses of TBL experiments
on a boiling water reactor loss-of-coolant accident,”Nuclear
Engineering and Design, 97(3), Nov.1986(28) S.Itoya, J.Otonari and K.Tasaka,“SAFER03 Qualification Against
ROSA-Ⅲ Recirculation Line Break Spectram Tests”, NUREG/CP-0072,
Vol.5, Feb.1986

1-107

(29) S.Itoya, H.Nagasaka and K.Tasaka,“Assessment of SAFER03 Code Using
ROSA-Ⅲ

Break

Area

Spectrum

Tests

on

Boiling

Water

ReactorLoss-of-Coolant Accidents ” , Journal of Nuclear Science andTechnology, 24(8), Aug.1987(30) S.Itoya, F.D.Shum, J.Otonari and H.Nagasaka,“ Assessment of the
SAFER03 computer code using advanced boiling water reactor test dataon a loss-of-coolant accident”, Nuclear Technology Vol.80, Mar.1988(31)

H.Nagasaka,

M.Katoh,S.Yokobori, “ 18DegreeSector

SystemTest(ESTAⅡ)”, NUREG / CP-0058, Vol.3, 1984.
(32) 田坂完二他，“ROSA-Ⅲによる BWR 冷却材喪失事故に関する総合模擬実
験研究”，JAERI 1307，1987 年 11 月
(33) 与能本泰介他，“ 小破断 LOCA における ROSA-Ⅲと BWR/6 の相似性の検討”，
JAERI-M 84-030，1984 年 2 月

1-108

添付 1

解析コードにおける解析条件

添付表 1（1/4）解析コードにおける解析条件
分類

解析条件

定 格 出 力 運 転 条 原子炉熱出力
件 パ ラ メ ー タ 及 炉心流量
び 幾 何 形 状 デ ー 主蒸気流量
タ

給水流量
再循環ポンプ流量
原子炉ドーム圧力
原子炉水位
冷却材体積

炉心
上部プレナム下部プレナム
炉心バイパス
制御棒案内管
ダウンカマ
蒸気ドーム
主蒸気配管
再循環配管

原 子 炉 各 部 の 寸 法 燃料有効部上端，下端（ 圧 力 容 器 下 端 か シュラウドヘッド上端，下端
らの高さ）

給水スパージャノズル
シュラウドサポートプレート
ジェットポンプ上端，下端
気水分離器出口
制御棒案内管下端
炉心支持板上端チャンネルボックス上端
ＥＣＣＳ注水位置
水位計ノズル
主蒸気出口ノズル
圧力容器頂部1-109

添付表 1（2/4）解析コードにおける解析条件
分類

解析条件

定格出力運転条

流路形状データ（各 炉心

件パラメータ及領 域 の 水 力 的 等 価 上部プレナム

び幾何形状デー直径，流路断面積） 下部プレナム

タ

ダウンカマ
上部タイプレート
炉心入口オリフィス
ジェットポンプ入口
原 子 炉 圧 力 容 器 及 圧力容器
び 内 部 構 造 材 デ ー 炉心シュラウド
タ（質量，熱容量， 炉心支持板
表面積）

上部格子板
チャンネルボックス
制御棒案内管
制御棒
気水分離器
蒸気乾燥器

圧力損失データ

主蒸気配管
炉心
気水分離器

1-110

添付表 1（3/4）解析コードにおける解析条件
分類
炉心データ

解析条件
炉心核分裂出力時間変化
炉心崩壊熱時間変化
燃料集合体数

燃料データ

燃料集合体あたりの燃料棒数
燃料棒配列
燃料棒ピッチ
燃料棒有効長燃料被覆管外径，燃料被覆管肉厚
燃料被覆管物性（熱伝導率，比熱，密度）
燃料ペレット直径
燃料ペレット－燃料被覆管ギャップ条件（ガス圧力，ガス
組成，ギャップ熱伝達係数）
燃料ペレット物性（熱伝導率，比熱，密度）
燃料ペレット径方向出力分布
燃料棒最大線出力密度
燃料棒軸方向出力分布
局所出力ピーキング
燃料集合体断面平均燃焼度

1-111添付表 1（4/4）解析コードにおける解析条件
分類
ＳＲＶ

解析条件
段数及び個数
吹き出し圧力吹き出し容量再循環ポンプ

ポンプ台数
停止トリップ設定点
慣性時定数

主蒸気隔離弁

閉トリップ設定点
全閉時間

事 故 収 束 に 重 要 ＥＣＣＳ及びＲＣＩＣ
な機器，操作関連 （自動起動・停止設定点，作動遅れ時間，台数，容量，原
子炉注水特性，冷却水温度，注水・停止手動操作条件）
代替注水設備（注水・停止手動操作条件，台数，容量，原子炉注水特性，
冷却水温度）
自動減圧系（ＡＤＳ）（弁個数，吹き出し圧力，吹き出し容量，自動起動設定点，作動遅れ時間）ＳＲＶ（手動開操作条件，個数）
事故条件

破断条件（位置，口径）
格納容器圧力

1-112

添付 2

相関式，モデルの適用性

Ⅰ．平衡均質臨界流モデルの適用性
1. はじめに
炉心損傷防止対策の有効性評価に使用している平衡均質臨界流モデル（ １ ）は，二相流を飽和平衡の均質流とみなし，摩擦を考慮しない単相の臨界流理論を適用したモデルである。本モデルは「ＥＣＣＳ性能評価指針」で使用を認められているものである。
2. 平衡均質臨界流モデルの適用性
平衡均質臨界流モデルによる計算値は実験データとの比較によりその妥当性が確認されている。
(1)

飽和水のブローダウン実験データとの比較 （ １ ）添付図 2-1 に，内田，Fauske，Henry，そして Sozii らの異なる研究者による飽和水のブローダウン実験結果を示す。これらの実験における管内径は 0.4～1.31 cm（0.158～0.513 in.）である。また，Allemann は，内径 17.3
cm（6.8 in.）までの管を介して容器からのブローダウン実験を行っている。
図には，流量が均質に近くなるパイプ長さ 10 cm（4 in.）以上のデータのみを示す。
図 は 管 入 口 部 が 飽 和水 の 場 合 の 臨 界 流 量と 入 口 圧 力 の 関 係 を示 し て お り ，
臨界流量は管入口圧力とともに増加する。図には管径，管長の異なる実験データが含まれているが，管長はすべて 10cm 以上であり，管入口付近の非平衡の影響は少ないと考えられ，この場合の臨界流量は実線で示す平衡均質臨界流モデルによる計算値と一致している。
(2)

飽和水及び未飽和水のブローダウン実験データとの比較 （ １ ）添付図 2-2 は，Henry のブローダウン実験による流出流量であり，長さ90cm（3 ft），内径 0.8 cm（0.313 in.）の管からの流出である。図は，管入口部が飽和水及び未飽和水の状態における臨界流量を管入口部エンタル
ピに対して示している。管入口部が飽和水及び未飽和水のいずれの状態においても，実線で示す平衡均質臨界流モデルによる計算値は実験データと良い一致を示している。
(3)

ノズル形状の影響 （ ２ ） （ ３ ）Sozzi らの実験では，管長，管径，管入口・出口形状及び入口サブクール
度など臨界流量に対する主要な影響因子の効果が系統的に調べられている。
1-113

添付図 2-3 は滑らかな管入口部をもつ直管から流出する臨界流量を管長 Lに対して示したもので，臨界流量は管長の増加につれて最初急激に，その後緩やかに減少している。また，図中には各入口クオリティについて，L=0
すなわち管の摩擦がないものとし，熱平衡状態を仮定した平衡均質臨界流モデルによる計算値が示されている。管長が 0.127m(約 5 in.)の点で計算
値と実験値は良く一致し，この点よりも短い場合には管入口部での急激な状態変化により生じる気液間の非平衡のため臨界流量は平衡均質臨界流モ
デルによる計算値より大きく，一方，この管入口部での非平衡が緩和する
0.127m(約 5 in.)よりも長い場合には L すなわち管摩擦の影響により臨界流量は小さくなる。
3. まとめ
熱平衡状態を仮定した平衡均質臨界流モデルにより，管入口条件を適用
し，容器に接続する管からの冷却材流出流量を予測した。平衡に達するのに十分な長さ（0.127m(約 5 in.)）をもつ場合の流出流量は，管入口状態が飽和水及び未飽和水ともに，計算結果と実験データは良く一致しており，流出流量は管入口近傍の均質流により制限されること示している。
ＢＷＲプラントで仮定する破断口及びＳＲＶからの流出流量は，圧力容器ノズル又はノズルに接続する配管を通過し，その長さは 0.127m(約 5 in.)より長い。したがって，管入口付近の非平衡の影響は無視できると考えられ，平衡均質臨界流モデルを炉心損傷防止対策の有効性評価に適用することは妥当である。

参考文献(1) F.J. Moody, “Maximum Discharge Rate of Liquid-Vapor Mixtures from
Vessel”, NEDO-21052, September 1975.
(2) G.L. Sozzi and W.A. Sutherland, “Critical Flow of Saturated andSubcooled Water at High Pressure”, NEDO-13418, July 1975.
(3) 日本機械学会 編,改訂 気液二相流技術ハンドブック,コロナ社 2006 年

1-114

添付図 2-1飽和水の臨界流実験データ (１ )1-115

添付図 2-2未飽和水及び飽和水の臨界流実験データ (１ )1-116

添付図 2-3臨界流量の管長による変化 (３ )1-117

Ⅱ．熱伝達相関式，モデルの適用性
1. 炉心損傷防止対策の有効性評価における熱伝達相関式の選定
炉 心 損 傷 防 止 対 策 の有 効 性 評 価 に お け る事 故 シ ー ケ ン ス グ ルー プ の う ち ，
高圧・低圧注水機能喪失（TQUV）を例にすると，給水流量の全喪失後，原
子炉水位が急速に低下し，原子炉水位低（レベル３）信号が発生して原子炉はスクラムするが，原子炉水位低（レベル２及びレベル１）で高圧注水
系及び低圧注水系の起動に失敗する。原子炉の減圧をＳＲＶにより手動操
作により実施すると，冷却材の流出により原子炉水位が低下し，有効燃料棒頂部を下回るが，原子炉の減圧後に低圧代替注水設備による注水が開始
すると原子炉水位が回復し，炉心は再冠水する。原子炉水位が回復するま
での間に炉心が一時的に露出するために燃料被覆管の温度が上昇するが，再冠水により燃料棒は冷却されて燃料被覆管温度は低下する。
事故期間中の燃料棒ヒートアップ挙動は，事象発生から炉心露出するまでの冠水状態，露出状態及び水位回復後の再冠水状態を経験することから，燃料棒表面熱伝達を適切に評価するためＳＡＦＥＲコードでは添付表 2-1に示す熱伝達相関式，モデルを適用している。これらのモデルは，「ＥＣＣＳ性能評価指針」において妥当性が認められたものである。添付表 2-1にはこれらの相関式，モデル選定の基本的な考え方も合わせて示す。また，
添付図 2-4 に，TQUV 評価における熱伝達係数の適用例を示す。
2. ＳＡＦＥＲコードの熱伝達相関式の適用方法
ＳＡＦＥＲコードは，燃料棒の軸方向ノードが二相混合水で冠水している時は，
核沸騰，遷移沸騰，膜沸騰から熱伝達係数が計算され，熱伝達様式を決める選択
ロジックは添付図 2-5 に従っている。沸騰遷移開始時間 TBT は別途ＳＣＡＴコードで評価された結果を入力する。また，蒸気クオリティが膜沸騰限界クオリティ X C
以上になった場合，又は，燃料被覆管過熱度が安定膜沸騰状態における最小過熱
度 TMIN 以上になった場合には膜沸騰を適用する。燃料被覆管過熱度が TMIN を下回り，さらに限界熱流束過熱度 TCHF 以下の時はリウェットと判定し，核沸騰に復帰する。また， TCHF より大きい場合には遷移沸騰とし，膜沸騰と核沸騰の熱伝達係数を内挿計算する。
燃料棒の軸方向ノードが二相混合水で冠水していない時は，輻射熱伝達と蒸気
冷却又は噴霧流冷却から熱伝達係数が決まる。上部プレナムからの落下水が存在する場合は，落下水（スプレイ）熱伝達と輻射熱伝達が組み合わされる。また，燃料棒及びチャンネルの濡れによる冷却も考慮されている。

1-118

添付表 2-1
添付図 2-4
番号①

有効性評価で用いるＳＡＦＥＲコードの熱伝達相関式，モデル

熱伝達様式

核沸騰

熱伝達相関式，モデル

ボイド率の関数とする相関式

選定の基本的な考え方
核沸騰熱伝達係数は他の熱伝達係数に比べて非常に大きく，この熱伝達係数の変化に対し，燃料被覆管温度の感度が非常に小さいため簡便化したモデルとしている
単相流の相関式として広く認め

②

蒸気単相

Dittus-Boelter の式られている評価式を採用してい
る

③

膜沸騰

噴霧流冷却の相関式と修正 Bromley の式をボイド率の関数として使用する
相関式（低ボイド率；低流量）
修正 Bromley の式（高ボイド率；高流量）
Sun-Saha の式

④

遷移沸騰

核沸騰と膜沸騰の熱伝達係数を燃料被覆管過熱度で内挿した相関式

1-119

過渡事象発生直後の高流量，高圧条件から ECCS 等の注水による炉心再冠水後の低流量，低圧条
件まで適用可能なモデルとして採用している
低ボイド率では，管壁を薄い気相膜が覆い，チャンネルの中心を二相混合相が流れる逆環状流の形態の流れとなる。気相への熱伝達及び気相から液相への熱伝達は対流によって行われ，修正 Bromley の式により実験デー
タを良く予測できることから採用している
蒸気に液滴が混入した場合の噴霧流冷却は，上記の蒸気単相熱伝達相関式をもとに液滴を考慮した補正項及び過熱蒸気中の液滴の蒸発量を決める相関式を組み合わせたモデルであり，模擬
燃料集合体冷却実験におけるロッド表面温度を実験値よりも高く評価することから採用している
核沸騰と膜沸騰の間を連続的に変化させるためにモデル化しており，燃料棒上での遷移沸騰が比較的短い過渡期間で生じるため，このような補間モデルが容認可能と考えられる

④
①

②

③

添付図 2-4熱伝達係数の推移（TQUV の例）

1-120

T
TBT

：事故後の時間：沸騰遷移時間（入力）X
XC：クオリティ
：膜沸騰限界クオリティ（入力）

No

燃料棒冠水
Yes

T ：燃料被覆管過熱度
TMIN ：最小安定膜沸騰過熱度

T

TCHF ：限界熱流束過熱度（入力）

TBT

Yes

No
Yes

スプレイ
（落下水）

X

濡

れ

No

No

No

Yes

No
Yes

XC

蒸気単相

T

TMIN

Yes

No

Yes
Yes

T

TCHF
No

濡

れ

スプレイ

添付図 2-5

噴 霧 流

蒸気単相

遷 移 沸 騰核 沸 騰ＳＡＦＥＲコードの熱伝達様式選択ロジック

1-121

膜 沸 騰

3. 有効性評価において適用する熱伝達相関式，モデルの適用性
ＳＡＦＥＲコードに採用した個々の熱伝達相関式は実験結果との比較により妥当性を確認し，これらの熱伝達相関式を適用した燃料被覆管温度の計算結果の妥当性は，炉心露出，原子炉注水及び炉心再冠水の一連の過程を模擬した LOCA 模擬システム実験結果との比較により確認している。
また，添付表 2-2 に熱伝達相関式のデータベース又は妥当性確認実験のパラメータ範囲と有効性評価におけるパラメータ変化範囲を示す。
以下に，有効性評価において適用する熱伝達相関式，モデルの適用性を示す。

添付表 2-2

熱伝達相関式の実験範囲と有効性評価における変化範囲

熱伝達相関式

実験パラメータ範囲

有効性評価解析のパラメータ変化範囲例

Jens-Lottes の式

圧力；

圧力；

（核沸騰熱伝達）0.6～17.2MPa[abs]0.7～7.7 MPa[abs]

熱流束；

熱流束；

～7.9×10 6 W/m 2～1.3×10 6 W/m 2

Dittus-Boelter の式

バンドル蒸気流量；

バンドル蒸気流量；（蒸気単相熱伝達）

100～1200 kg/h

～600kg/h

バンドル出力；バンドル出力；30～280 kW～170kW

加熱面最高温度；

加熱面最高温度；400～700℃～約 1100℃

圧力；

圧力；

修正 Bromley の式（ 低 流 量 膜 沸 騰 熱 伝 8.3MPa[gage]以下～1.6 MPa[gage]達）

加熱面温度；

加熱面温度；

1260℃以下～約 1100℃

Sun-Saha の式

バンドル蒸気流量；

バンドル蒸気流量；（噴霧流熱伝達）200～1000 kg/h

～600kg/h

バンドル出力；バンドル出力；60～300 kW～170kW

1-122

(1) 核沸騰
燃料が露出するまでの核沸騰領域については，Jens-Lottes の式 （ １ ） 及び単相流については Dittus-Boelter の式 （ ２ ） に基づいた熱伝達係数を，ボイド率の関数とするモデルを適用している。
このモデルは添付図 2-6 に示すように 3 つの領域に分け，それぞれの境
界の値を入力として与える。H3 は強制対流核沸騰，H2 は未飽和単相強制対流，そして H1 は蒸気単相強制対流に対する熱伝達係数の代表値である。
Jens-Lottes の式のデータベースは単管で，圧力範囲は 85～2500 psia（約0.6～ 17.2 MPa[abs]） で あ る 。 有 効 性 評 価 解 析 に お け る 核 沸 騰 熱 伝 達 適 用
時 の 圧 力 変 動 範 囲 は ， 添 付 表 2-2 に 示 す よ う に Ｓ Ｒ Ｖ 作 動 圧 力 約 7.7
MPa[abs]から原子炉減圧後の約 0.7 MPa[abs]の範囲であり， Jens-Lottesの式のデータベースの圧力範囲に含まれる。また，有効性評価解析における 核 沸 騰 熱 伝 達 適 用 時 の 熱 流 束 変 化 範 囲 に つ い て も 参 考 文 献 (1)に 示 さ れる条件の範囲内にある。
以上より，Jens-Lottes の式に基づく熱伝達係数を適用した核沸騰熱伝達
モデルは有効性評価解析にも適用可能である。

Ｈ

H3
熱
伝
達
係
数

H2

H1
0

α1

α2

1

ボイド率

添付図 2-6

核沸騰熱伝達係数モデル

1-123

α

(2) 蒸気単相
燃料が露出した後の蒸気単相状態には単管試験データに基づく
Dittus-Boelter の式 （ ２ ） を適用している。
Ｂ Ｗ Ｒ の 実 寸 大 ８ ×８ 型 模 擬 燃 料 集 合 体 １ 体 を 用 い た 蒸 気 単 相 冷 却 実 験の実験データと Dittus-Boelter の式による計算結果の比較を添付図 2-7 に示す（ ３ ）（ ４ ）。Dittus-Boelter の式による計算結果が燃料集合体形状を模擬した実験結果より熱伝達が小さくなるのは，Dittus-Boelter の式は滑らかな管内乱流に対し開発された式であり入口部の助走区間の効果を無視しているのに対し，燃料集合体形状を模擬した実験結果はスペーサによる乱流促進効果及び入口部の助走区間の効果により熱伝達特性が向上するためである。ＳＡＦＥＲコードには，燃料集合体形状を模擬した実験結果に基づき，スペーサによる乱流促進効果を反映した修正式を備えているが，有効性評価解析では，これらの熱伝達の改善効果は考慮していないため，実際の熱伝達を過小評価する。
この蒸気単相冷却実験における実験範囲は，模擬燃料集合体の蒸気流量
100～1200kg/h，出力 30～280kW，加熱面最高温度 400～700℃である。一方，有効性評価解析におけるこれらの変化範囲は添付表 2-2 に示すように，加熱面最高温度を除いて実験条件の範囲内にある。加熱面最高温度について
は実験条件を上回るが，本実験において，模擬燃料棒表面温度によって熱伝達特性はほとんど変わらないことが確認されている。
また，ＰＷＲ模擬燃料集合体による蒸気冷却実験データ（模擬燃料棒最高 温 度 が 約 800℃ 程 度 の Ｏ Ｒ Ｎ Ｌ － Ｔ Ｈ Ｔ Ｆ （ Oak Ridge National
Laboratory - Thermal Hydraulic Test Facility） の 蒸 気 冷 却 実 験 （ Ｐ Ｗ
Ｒの 17×17 型燃料と同じ形状の有効発熱長約 3.66m の模擬燃料棒を８×８型に 64 本配列した集合体を使用し，中小破断 LOCA 時の燃料露出を想定して圧力 2.6MPa から 8.5MPa，模擬燃料棒温度は最大約 800℃の範囲で蒸気単相熱伝達特性を調べた実験）及びＦＬＥＣＨＴ－ＳＥＡＳＥＴデータ（FullLength Emergency Core Cooling Heat Transfer

Separate Effects Tests

And System Effects Tests） の 蒸 気 冷 却 実 験 （ Ｐ Ｗ Ｒ 燃 料 と 同じ 形 状 の 有
効発熱長約 3.66m の模擬燃料棒を 161 本有する集合体と 21 本有する集合体の 2 種類を使用し，圧力 0.14MPa から 0.28MPa，模擬燃料棒温度は最大約220℃の範囲で蒸気単相熱伝達特性を調べた実験）の約 1100 点のデータを使用して Dittus-Boelter の式による計算結果と比較，評価されている（ ５ ）。
この結果によると，Dittus-Boelter の式は少なくとも保守的であると結論されている。なお，Dittus-Boelter の式はプラントル数が 0.7 以上の単相流に適用可能とされている。圧力 0.5MPa[abs]及び温度 1000℃の過熱蒸気のプラントル数を求めると 0.8 以上であることから，このような高温状態
1-124

も Dittus-Boelter の 式 の 適 用 範 囲 に あ る と 考 え る 。 し た が っ て ，Dittus-Boelter の式は有効性評価解析に適用可能である。

添付図 2-7

蒸気単相熱伝達係数の無次元整理（３）（４）

1-125

(3) 膜沸騰及び噴霧流
代替注水設備による注水が開始された以降の再冠水過程では，燃料棒が二相水位以下の高流量状態においては Sun-Saha の式に基づく噴霧流熱伝達
相関式 （ ３ ） （ ４ ） ，低流量状態においては修正 Bromley の式 （ ６ ） の 2 つの相 関
式をボイド率の関数として使用するモデルを適用している。
膜沸騰熱伝達係数モデルを図示すると添付図 2-8 のようになる。遷移ボ
イド率
率が

T

T

は，レイノルズ数の関数として実験相関式で与えられる。ボイドより小さい範囲では，熱伝達係数は修正 Bromley の式が成り立つ。

一方，高ボイド率では流れは噴霧流になるので熱伝達係数は Sun-Saha の式に基づく噴霧流熱伝達式を用いる。熱伝達相関式は，蒸気単相熱伝達に液滴による熱伝達向上を考慮した Sun のモデルを適用する。また，噴霧流冷却熱伝達時においては蒸気の温度は一般に飽和温度よりも高くなる。そこ
で，この効果を考慮するため，蒸気温度 を Saha のモデルを用いて計算する。
Sun のモデルと Saha のモデルを組み合わせた噴霧流熱伝達モデルによる計算値を，実寸大の電気加熱集合体を使用した噴霧流熱伝達実験結果と比較した結果を添付図 2-9 に示す。図に示すように，計算によるロッド表面
温度は実験値よりも高くなっている （ ３ ） （ ４ ） 。このこ とから ，噴霧流 冷却モ
デルの保守性が示された。
この噴霧流熱伝達実験における噴霧流パラメータ範囲は，模擬燃料集合
体の蒸気流量 200～1000kg/h，出力 60～300kW である。一方，有効性評価解
析におけるこれらの変化範囲は，添付表 2-2 に示すように，実験条件の範囲内にある。
また，KWU 社の実規模大模擬燃料集合体（340 本ロッド）を使用した再冠
水過渡試験における二相水位下の熱伝達係数を修正 Bromley の式で予測した結果を添付図 2-10 に示す。修正 Bromley の式は，過渡時の膜沸騰領域において試験データと極めて良く一致する （ ６ ） 。
修正 Bromley の式の適用範囲は，参考文献(6)によれば，圧力 1200psig（約 8.3MPa[gage]）以下，加熱面温度 2300°F（約 1260℃）以下である。
一方，有効性評価解析における膜沸騰熱伝達適用時のこれらの変化範囲は，
添付表 2-2 に示すように，修正 Bromley の式の適用範囲に含まれている。
以 上 に よ り ， Sun-Saha の 式 に 基 づ く 噴 霧 流 熱 伝 達 の 相 関 式 及 び 修 正Bromley の式は有効性評価解析に適用可能である。

1-126

添付図 2-8

添付図 2-9

膜沸騰熱伝達係数モデル

Sun-Saha の噴霧流冷却モデルと実験値の比較（３）（４）1-127添付図 2-10

修正 Bromley の式と実験値の比較（６）1-128

(4) 遷移沸騰
燃料が再冠水し，燃料棒表面温度が最小安定膜沸騰温度より降下した後に膜沸騰から遷移沸騰への遷移が生じる。ＳＡＦＥＲコードは，安定膜沸騰状態での最小過熱度ΔT MIN における膜沸騰熱伝達係数 H FB と沸騰遷移点に対する燃料被覆管過熱度ΔT CHF における核沸騰熱伝達係数 H NB を内挿する相関式を適用している。添付図 2-11 に遷移沸騰熱伝達係数モデルを示す。安定膜沸騰状態における最小過熱度ΔT MIN は Iloeje の式（ ７ ）を使用して計算する。
Iloeje の式の実験データベースは，1000psia（6.9MPa）の単一圧力における過渡沸騰実験であるが，異なる圧力への外挿性を具備させるため
Berenson の最小プール膜沸騰温度相関式に基づき，質量流束及び熱平衡ク
オリティの効果に対応できるよう拡張している。実験データと Iloeje の式を添付図 2-12 に示すが，Iloeje の式は実験条件下において良く一致してい
る。

logＨ
ＨNB
熱
伝
達
係
数

Ｈ

FB

ΔＴMIN

ΔＴCHF

ΔＴ

過 熱度

添付図 2-11

遷移沸騰熱伝達係数モデル

1-129添付図 2-12

最小安定膜沸騰温度に関する Iloeje の式 （ ７ ）1-130

4. 各解析コードによる熱伝達相関式の比較
添付表 2-3 にＳＡＦＥＲコード以外の燃料被覆管温度評価に使用されている熱伝達相関式を比較して示す。これらの熱伝達評価手法を比較すると，
膜沸騰の熱伝達相関式にそれぞれ特徴があり，SAFER 及び RELAP4 は沸騰遷
移後及び炉心再冠水後の膜沸騰も対象にしており，SCAT は沸騰遷移後のみを対象にして相関式を採用している。
・SAFER

沸騰遷移後及び炉心再冠水後の熱伝達の予測として噴霧流
冷却の相関式と修正 Bromley の式をボイド率の関数として使用する相関式を採用している。沸騰遷移後の高ボイド率
領域には過熱蒸気中に液滴が分散した噴霧流に対する熱伝達相関式を，炉心再冠水後の低流量膜沸騰及びプール膜沸騰に対しては修正 Bromley 式を採用している。

・RELAP4

強 制 対 流 膜 沸 騰 に 対 し て は Groeneveld 5.9 あ る い はDougall-Rohsenow を採用している。いずれも蒸気の強制対流 が 主 要 な 伝 熱 機 構 で あ る と い う 仮 定 の も と に得 ら れ た も
のである。

・SCAT

沸 騰 遷 移 後 の ド ラ イ ア ウ ト 領 域 に お け る 熱 伝 達の 予 測 式 としては，本コードは修正 Dougall-Rohsenow 式を採用している。

なお，膜沸騰の熱伝達相関式 Dougall-Rohsenow 式は，蒸気単相流の乱流熱伝達の式である Dittus-Boelter 式を二相流に適用した式であるが，米国 10CFR50
Appendix K においては，Dougall-Rohsenow 式の適用条件によっては熱伝達率を非保守的に評価するとされており，参考文献(10)では，添付図 2-13 に示すように高圧かつ高クオリティ条件下において熱伝達率を過大評価する傾向にあるとしている。また，日本原子力研究所（JAERI）で行われた定常ポスト限界熱流束（CHF）
試験（11）によると，高過熱度で Dougall-Rohsenow 式による予測値が実験値を上回るとの知見もある。ＳＡＦＥＲコードは，Dougall-Rohsenow 式を使用していないが，その基礎となった Dittus-Boelter 式に基づく噴霧流熱伝達率モデルを使用しているため，Dougall-Rohsenow 式の適用方法を確認することにより，ＳＡＦＥＲ
コードにおける噴霧流熱伝達の Sun-Saha のモデルの適用方法の妥当性を確認する。
参考文献（10）によると，非保守性の要因は蒸気温度を飽和としているためであるとしている。また，JAERI で行われた定常ポスト CHF 試験データにおいても，
添付図 2-14 の上段の図に示すように物性値を飽和温度条件で評価すると高過熱度で予測値が実験値を上回る結果になっている。JAERI の実験から，ポスト CHF 熱伝
達係数を保守的に予測するには，ヌセルト数及びプラントル数は蒸気温度を膜温
1-131度として求め，レイノルズ数中の密度は飽和温度，粘性は膜温度としてレイノルズ数を求めて，Dougall-Rohsenow 式を用いるとしている（11）。
この予測法による熱伝達係数の予測値と実験データの比較を伝熱面過熱度に対して整理した結果を添付図 2-15(1)に示す。この図によれば，伝熱面過熱度が十分に大きくなれば，熱伝達係数の予測値は実験データに漸近するが，高過熱度まで結果を保守的に評価する。また，添付図 2-15(2)及び添付図 2-15(3)に示されているように，本予測法が広い条件範囲（2MPa～18MPa，33～1100kg/(m2s)）で，蒸気流のヌセルト数を十分保守的に予測することが分かる。
一方，ＳＡＦＥＲコードは，単相蒸気熱伝達の Dittus-Boelter 式及び噴霧流熱伝達の Sun-Saha のモデルの適用においては，蒸気の過熱を考慮した蒸気温度に基づく物性値を使用しており，これらの式の適用方法は添付図 2-7 及び添付図 2-9に示したように保守的であることを確認している。また，JAERI の実験データにおいても，物性値を膜温度で求めた場合の予測値は，添付図 2-14 の中段の図に示す
ように，実験結果より小さい値になるとしている。したがって，ＳＡＦＥＲコードにおけるこれらの相関式の適用方法は妥当である。

1-132

添付表 2-3

燃料被覆管温度評価に使用されている熱伝達相関式

解析コード

SAFER

SCAT

RELAP4/MOD6/U4/J3 （ 8） （ 9）(WREM-JINS/B コー

流動様式

ドシステム)
核沸騰

Jens-LottesThomJens-Lottes

強制対流蒸発流―

Schrock-Grossman

―

遷移沸騰

―

McDonough-Milich

―

-King
膜沸騰

Sun-Saha

Groeneveld 5.9，

修正 Dougall-

及びDougall-Rohsenow

Rohsenow

修正 Bromley
単相蒸気流

Dittus-Boelter

Dittus-Boelter―

噴霧流

Sun-Saha

―

―

1-133

添付図 2-13

Dougall-Rohsenow の式による熱伝達係数評価値（計算値／実験値）（ 10）1-134添付図 2-14

伝熱面表面過熱度とポスト CHF 熱伝達率の関係 （ 11）（試験 10120812；7MPa,562kg/m 2 s,2.9m）

1-135添付図 2-15(1)伝熱面表面過熱度とポスト CHF 熱伝達率の関係 （ 11）

Daugall-Rohsenow

添付図 2-15(2)Nu/Re 0.8 と Pr の関係（高過熱度データ） （ 11）添付図 2-15(3)Nu 数の実験値と予測値との比較 （ 11）

1-136

参考文献
（1）W.H. Jens and P.A. Lottes,“Analysis of Heat Transfer, Burnout,
Pressure Drop and Density Data for High-Pressure Water”, Argonne
National Laboratory, ANL-4627, 1951.
（2）F.W. Dittus and L.M.K. Boelter,“Heat Transfer in Automobile
Radiators of the Tubular Type”, University of California
Publications in Engineering, Vol.2, No.13, 1930, 443-461（3）「沸騰水型原子力発電所

非常用炉心冷却系解析モデル（SAFER）」，

株式会社東芝，TLR-044 改訂 3，平成 10 年 2 月（4）｢沸騰水型原子力発電所

非常用炉心冷却系（ECCS）の新性能評価手法について｣，株式会社日立製作所，HLR－032 訂 3，平成 10 年 5 月（5）G.L.Yoder,“Rod bundle film boiling and steam cooling data base andcorrelation evaluation”, NUREG/CR-4394; ORNL/TM-9628, August 1986.
（6）J.E.Leonard et al. ,“Calculation of Low Flow Film Boiling Heat
Transfer for BWR LOCA Analysis”, NEDO-20566-1-A Revision 1, October
1982.
（7）O.C.Iloeje et al. , “ An Investigation of the Collapse and Surface
Rewet in Film Boiling in Forced Vertical Flow”, Transaction of the
ASME, Journal of Heat Transfer, May 1975.
（8）平成 8 年度 東通原子力発電所の原子炉冷却材喪失事故（大破断）解析に関する報告書，（財）原子力発電技術機構 原子力安全解析所，
INS/M96-40，平成 9 年 3 月（9）ABWR の冷却材流量喪失事故解析及び主蒸気管破断事故解析

成果報告書，（財）原子力工学試験センター 原子力発電総合安全センター 原子力安
全解析所，JINS-0955 M87-H2-H01，昭和 63 年 3 月（10）“Compendium of ECCS Research for Realistic LOCA Analysis”,
NUREG-1230 R4, December 1988.
（11）井口他，“BWR 定常ポスト CHF 試験結果－限界熱流束及びポスト CHF

熱伝達率－”，JAERI－Research 2001-060，2002 年 2 月

1-137

Ⅲ．燃料棒破裂判定曲線の適用性
1. 事故時の燃料破損につながる要因分析
事故時の燃料破損につながる要因分析結果を添付表 2-4 に示す。添付表 2-4より，有効性評価における燃料破損の要因は LOCA と同様に，炉心露出に伴う燃料被覆管温度上昇，原子炉減圧に伴う燃料棒内外圧力の逆転によるものであり，新たな要因はない。
添付表 2-4

事故時の燃料破損につながる要因分析結果

燃料破損の要因

有効性評価における分析

給水喪失，冷却材流出によ 炉心露出による燃料被覆管温度の上昇，原子る炉心露出に伴う燃料被炉手動減圧により燃料棒外圧が低下すること

覆管温度上昇，原子炉減圧 により，燃料棒内圧が高くなることに伴う燃に伴う燃料棒内外圧力の料被覆管破裂に至る可能性がある。

逆転による燃料被覆管破裂
反応度投入事象に伴う急出力運転中の事故では，１＄を超える急激な激な出力上昇による高温

反応度は投入されないため除外できる。

破裂破損，PCMI 破損
高熱流束下での沸騰遷移

有効性評価で仮定している起因事象の全給水（BT）に伴う燃料被覆管の 流量喪失及び外部電源喪失事象では BT は発生
高温酸化による脆性破壊

しない。仮に，事象初期に BT が発生した場合
でも，燃料被覆管温度評価は従来設置許可申請書添付書類十設計基準事故解析では最大でも 600℃程度であること，また，温度上昇は短期間で収まるため燃料被覆管酸化層の増加は無視できる程度であることから，脆化による破損はないと考えられるため除外できる。

1-138

2. 破裂判定曲線の適用性
有効性評価では，従来の設計基準事故（LOCA）解析と比較して炉心露出開始時間が遅く，また，炉心露出時間が長くなる。設計基準事故評価（LOCA）
及び有効性評価において，同じ燃料棒破裂判定曲線を適用することについて，
燃料被覆管の膨れ・破裂に及ぼす影響を検討した結果を以下に示す。
（１）燃料棒内圧と原子炉圧力の差圧（燃料棒内外圧差）
燃料棒内圧の計算に用いられる燃料プレナム部ガス温度は燃料被覆管温度に依存するため，長時間露出時の温度上昇は燃料棒内圧の計算に考慮される。また，原子炉圧力は， 従来 LOCA 解析も大 気圧近傍にまで減圧され，有効性評価でも事故後長期は大気圧近傍まで減圧される。
したがって，有効性評価における燃料棒内外圧差は，従来の設計基準事
故（LOCA）の想定範囲と同等である。
（２）燃料被覆管最高温度（温度上昇率）
炉心露出開始時間が遅くなる場合，定性的には，崩壊熱が低いことにより燃料被覆管の温度上昇率が小さくなる傾向になる。また，炉心露出期間が長くなると燃料被覆管最高温度が高くなる傾向になる。BWR プラントの有効性評価における燃料被覆管温度上昇率は概ね 2℃／s 程度であり，燃料被覆管の最高温度は 1,100℃程度以下となっている。
一方，燃料棒破裂判定曲線の策定に際しては，温度上昇率が 0℃／s から
5.6℃／s，また，破裂温度は 20℃から約 1500℃の実験データを使用して，破裂判定曲線を策定している。 (1)したがって，有効性評価における燃料被覆管温度上昇率及び燃料被覆管
最高温度は燃料棒破裂判定曲線の実験データの範囲内である。
（３）ジルコニウム－水反応による燃料被覆管酸化炉心露出期間が長くなるとジルコニウム－水反応が長時間継続し，燃料被覆管の酸化により燃料被覆管の延性が低下する可能性がある。有効性評
価における燃料被覆管の最高温度は 1,100℃程度以下であり，燃料被覆管の酸化割合も大きくはない。
したがって，有効性評価における燃料被覆管酸化の範囲は，約 1500℃の高温まで加熱した破裂実験データの範囲内にあると考える。
以上 より，有 効性評価においても設計基準事故評価（LOCA）と同じ燃料棒
破裂曲線を適用できると考える。

1-139

〔参考資料〕(1)「沸騰水型原子力発電所

非常用炉心冷却系（ECCS）性能解析モデルについて」，日立 GE ニュークリア・エナジー株式会社，HLR－018 訂 4，平成 26 年 6 月

1-140

添付 3

前処理コードＳＡ ＦＥＲコ ード の イン プッ トデ ータ 作 成に 使用 され る前 処 理コ ード とＳ
ＡＦＥ Ｒコード にイ ンプッ トさ れる パラ メータ を以 下に 示す 。これ らの 関係を添付図 3 に示す。
（１）燃料棒熱・機械設計コード（ＰＲＩＭＥ）による燃料物性データ① ギャップ熱伝達係数② 燃料棒内圧③ 燃料棒内の核分裂生成ガス及び初期封入ガスの量（２）炉心熱水力解析コード（ＩＳＣＯＲ）による熱水力データ① 炉心圧損② 高出力燃料集合体入口流量（３）プラント動特性解析コード（ＲＥＤＹ）による炉心出力データ① 中性子束ＰＲ ＩＭＥコ ード に より 求め られ た燃 料 物性 デー タを ＳＡ Ｆ ＥＲ コー ドにおける 初期値と して 用いる 。燃 料被 覆管 とペレ ット 間の ギャ ップ熱 伝達 係数
は，燃 料被覆管 温度 上昇を 厳し くす るよ うに， 燃焼 期間 中の 変化を 考慮 して最小と なる値を 与え る。ギ ャッ プ熱 伝達 係数の 初期 値を 小さ く設定 する ことで，燃 料ペレッ トの 初期保 有熱 量を 高め に見積 もり ，炉 心ヒ ートア ップ 時の燃料被 覆管温度 上昇 率が大 きく なる 。ま た，燃 料棒 の内 圧と ガス量 は， 燃料棒の膨 れ・破裂 を厳 しくす るよ うに ，燃 焼期間 中の 変化 を考 慮して 最大 とな
る値を 与える。 燃料 棒の内 圧と ガス 量の 初期値 を大 きく 設定 するこ とで ，炉心ヒー トアップ 時の 燃料棒 内圧 及び 燃料 被覆管 周方 向応 力を 大きく 見積 もり，
燃料被覆管の膨れ・破裂を厳しく評価する。
ＩＳ ＣＯＲコ ード に より 求め られ た炉 心 圧損 と高 出力 燃料 集 合体 入口 流量をＳＡ ＦＥＲコ ード におけ る初 期値 とし て用い る。 事象 発生 後早期 に再 循環
ポンプ がトリッ プし 炉心流 量が 早期 に低 下する ため ，こ れら のパラ メー タが事象進展に及ぼす影響は小さい。
ＲＥ ＤＹコー ドに よ り求 めら れた 事象 発 生直 後の 中性 子束 と 原子 炉停 止後の崩壊 熱から， 原子 炉出力 変化 を求 め， ＳＡＦ ＥＲ コー ドで 用いる 。有 効性評価に おいて影 響を 与える 崩壊 熱に つい ては， サイ クル 末期 の燃焼 度の ばら
つきを 考慮し， 10％ の保守 性を 確保 する ことで 最確 条件 を包 絡でき る条 件を設定し ている。 その ため， 有効 性評 価解 析では 燃料 被覆 管温 度は高 めに 評価される。
なお ，ＳＡＦ ＥＲ コ ード によ り求 めら れ た対 流熱 伝達 係数 と 原子 炉圧 力の時間変化及び炉心露出・再冠水時間をＣＨＡＳＴＥコードに用いる。
1-141

ＰＲＩＭＥ

ＩＳＣＯＲ

ＲＥＤＹ

燃料棒熱・機械
設計コード

炉心熱水力解析
コード

プラント動特性解析コード（燃料物性デー（熱水力デー（炉心出力デー（炉心崩壊熱デタ）
ギャップ熱伝達
係数
燃料棒内圧

タ）
炉心圧損
高出力燃料集合
体入口流量

タ）
中性子束

ータ）
崩壊熱

原子炉出力変化

燃料棒内ガス量

ＳＡＦＥＲ
炉心ヒートアップ計算

熱水力計算（原子炉幾何形状）（初期条件）（炉心仕様）（機器・設備仕様）（外乱条件）（燃料棒出力）（燃料棒初期状態）（燃料棒形状，物性）

原子炉圧力及び燃料被覆管温度

原子炉内水位の過渡変化

ジルコニウム－水反応量（燃料被覆管酸化割合）（過渡特性データ）
対流熱伝達係数，原子炉圧力，炉心露出・再冠水時間

添付図 3

ＳＡＦＥＲコードの入出力

1-142

ＣＨＡＳＴＥ

添付 4

炉心の過熱蒸気の影響評価

１．はじめにＳＡ ＦＥＲコ ード は ，炉 心露 出時 の燃 料 被覆 管温 度上 昇に 伴 う蒸 気の 過熱を燃料 棒表面熱 伝達 の計算 にお いて 考慮 してい るが ，炉 心及 び高出 力燃 料集
合体の 流量を評 価す る熱流 動計 算で は， 蒸気密 度は 常に 飽和 蒸気密 度と している。 そこで， 飽和 蒸気密 度を 利用 する ことの 妥当 性を 確認 するた め， 熱流動計算 において も過 熱蒸気 密度 を利 用し て炉心 の圧 力損 失， 流量配 分を 解析した感度解析を実施し，ＰＣＴへの影響を評価した。
感度 解析の結 果， 炉 心露 出時 の燃 料被 覆 管温 度上 昇に 伴う 蒸 気の 過熱 による炉心 及び高出 力燃 料集合 体の 流量 への 影響は 小さ く， ＰＣ Ｔへの 影響 は無視できることを確認した。
感度解析の方法，条件，結果及び評価について以下に述べる。
２．解析方法及び条件
感度 解析は， ＳＡ Ｆ ＥＲ コー ドの 燃料 集 合体 の圧 力損 失及 び 流量 計算 において， 飽和蒸気 密度 に代わ り， 燃料 棒表 面熱伝 達の 計算 にお いて求 めら れた
過熱蒸 気温度に 基づ き求め た密 度を 適用 するこ とに より ，過 熱蒸気 の体 積膨張の影響を取り込んで計算結果に対する影響を調査した。
具体 的には， 炉心 及 び高 出力 燃料 集合 体 の露 出部 の過 熱蒸 気 の条 件と して露出部 の蒸気温 度が 最大に なる 燃料 棒有 効発熱 部上 端の 蒸気 温度に 基づ き過
熱蒸気 の密度を 求め ，燃料 集合 体出 口に おける 圧力 損失 及び 流量計 算に 適用した。 また，燃 料集 合体内 の露 出部 の圧 力損失 及び 流量 計算 には， 前記 の過熱蒸気 の密度と 飽和 蒸気の 密度 を算 術平 均した 密度 を適 用し た。な お， この
感度解析は，一時的にプログラムを変更することにより行った。
感度 解析によ る影 響 評価 は， 炉心 及び 高 出力 燃料 集合 体が と もに 露出 し，
燃料被 覆管温度 が高 くなる ＢＷ Ｒ－ ５プ ラント の高 圧注 水・ 減圧機 能喪 失を例に実施した。
３．解析結果燃料 集合体内 の熱 流 動計 算に おい て過 熱 蒸気 を考 慮し た感 度 解析 結果 （添
付図中 の凡例で は， 「過熱 蒸気 密度 利用 」と称 する 。） を， 飽和蒸 気を 仮定した現行のモデルによる解析結果（添付図中の凡例では，「飽和蒸気密度(現行)」と称する。）と比較した。
添付図 4-1 に原子炉圧力，添付図 4-2 に原子炉水位の比較を示す。また，
添付図 4-3 に炉心の水位，添付図 4-4 に炉心の燃料被覆管及び蒸気の温度，
添付図 4-7 に炉心平均出力燃料集合体入口の流量の比較を示す。さらに，添1-143

付図 4-5 に高出力燃料集合体の水位，添付図 4-6 に高出力燃料集合体の燃料被覆管及び蒸気の温度，添付図 4-8 に高出力燃料集合体入口の流量の比較を示す。
添付図 4-3 及び添付図 4-5 に示すように，炉心及び高出力燃料集合体の水位は有 意な差は ない 。これ は， 燃料 集合 体内の 蒸気 流に よる 圧力損 失は 静水
頭に比 べて小さ いた め，飽 和蒸 気で 考え た時と 過熱 蒸気 の密 度を考 慮し た時
で，ほとんど流量配分や水位に差が生じないためと考える。
また，ＰＣＴは，飽和蒸気を仮定した現行解析の 705℃に対し，過熱蒸気を考慮した場合も同じとなり，影響がない結果になった。
４．まとめ
以上 の検討か ら， 炉 心露 出時 の燃 料被 覆 管温 度上 昇に 伴う 蒸 気の 過熱 による密度 変化が， 有効 性評価 の熱 流動 計算 に及ぼ す影 響は 無視 できる 程度 と考えられ，ＳＡＦＥＲコードを適用することは問題ないと考える。

1-144

10
飽和蒸気密度(現行)
過熱蒸気密度利用

8
原子炉圧力

6

4

(MPa[abs])
2

0
0

10

添付図 4-1

2030
事故後の時間(分)4050

原子炉圧力変化の比較

20
原子炉水位（炉心シュラウド外）

飽和蒸気密度(現行)
過熱蒸気密度利用

15

10

5

(m)
0
0

10

添付図 4-2

2030
事故後の時間(分)原子炉水位変化の比較

1-145

40

50

20
原子炉水位（炉心シュラウド内）

飽和蒸気密度(現行)
過熱蒸気密度利用
炉心上部プレナム

15

10
TAF

炉心
BAF

5
炉心下部プレナム

(m)
0
0

10

添付図 4-32030
事故後の時間(分)4050

原子炉シュラウド内水位変化の比較（炉心）2000
飽和蒸気密度(現行)
過熱蒸気密度利用

1500

温 度

1000
燃料被覆管

(℃)

500

過熱蒸気

飽和蒸気

0
0

添付図 4-41020
30
事故後の時間(分)40

燃料被覆管及び蒸気の温度変化の比較（炉心）

1-146

50

20
原子炉水位（炉心シュラウド内）

飽和蒸気密度(現行)
過熱蒸気密度利用

上炉心部プレナム

15

10
TAF

高出力燃料集合体
BAF

5
炉心下部プレナム(m)00

添付図 4-5102030
事故後の時間(分)4050

原子炉シュラウド内水位変化の比較（高出力燃料集合体）

2000
飽和蒸気密度(現行)
過熱蒸気密度利用

1500

温 度

1000
燃料被覆管

(℃)

過熱蒸気

500

飽和蒸気

0
0

添付図 4-6102030
事故後の時間(分)4050

燃料被覆管及び蒸気の温度変化の比較（高出力燃料集合体）

1-147

20
飽和蒸気密度(現行)
過熱蒸気密度利用

15

質量流量

10

5
(kg/s)0-50添付図 4-71020
30
事故後の時間(分)4050

燃料集合体入口流量変化の比較（炉心，集合体１体あたり）

20
飽和蒸気密度(現行)
過熱蒸気密度利用

15

質量流量

10

5
(kg/s)0-50添付図 4-8102030
事故後の時間(分)4050

燃料集合体入口流量変化の比較（高出力燃料集合体）

1-148

添付 5

代替注水設備による炉心再冠水過程における熱伝達について

１．はじめに有効 性評価の 炉心 損 傷防 止解 析に おい て ，高 圧・ 低圧 注水 機 能喪 失及 びＬ
ＯＣＡ 時注水機 能喪 失（中 小Ｌ ＯＣ Ａ） 時は， 注水 系と して 使用す るの は代
替注水 設備であ り， ＥＣＣ Ｓに 比べ て注 水能力 は小 さく ，炉 心再冠 水ま でには設計基準事故解析に比べて長時間を要することとなる。
代表 ＡＢＷＲ プラ ン トの 有効 性評 価に お ける 高圧 ・低 圧注 水 機能 喪失 の解析では ，原子炉 減圧 に伴う 原子 炉冷 却材 の流出 によ り炉 心が 露出し ，代 替注
水設備 が注水を 開始 すると 徐々 に原 子炉 水位が 上昇 し始 め， これに 伴う 冷却材の蒸 発量増加 等に より熱 伝達 係数 が向 上する ため ，燃 料被 覆管温 度は 低下に転じる。
有効 性評価に おけ る 解析 では ，露 出し た 燃料 集合 体内 の蒸 気 流に 液滴 が混入した 場合には 噴霧 流冷却 熱伝 達を 適用 して燃 料被 覆管 温度 を評価 して いる。
しかし ながら， 有効 性評価 では 冠水 速度 が小さ いた め， 噴霧 流冷却 熱伝 達による冷 却効果に は不 確かさ が残 るこ とか ら，こ の不 確か さの 程度を 確認 することを 目的とし て噴 霧流冷 却熱 伝達 のＰ ＣＴへ の影 響を 感度 解析に より 評価した。 また，高 出力 燃料集 合体 水位 の振 動がＰ ＣＴ に及 ぼす 影響の 不確 かさについても概略評価した。
２．感度解析条件及び解析結果
噴霧 流冷却熱 伝達 の ＰＣ Ｔへ の影 響を 確 認す るた め， 噴霧 流 冷却 熱伝 達を除外し て蒸気単 相流 熱伝達 を適 用し た感 度解析 を実 施し た。 また， 炉心 軸方
向ノード分割数の影響を確認するため，現行申請解析（ベースケース）の 10
分割から 48 分割に増加させた場合の感度解析を合わせて実施した。主な解析
結果を添付図 5－1～添付図 5－4 に示す。
本感 度解析よ り， 噴 霧流 冷却 熱伝 達を 考 慮し た場 合（ ベー ス ケー ス） のＰ
ＣＴは約 969℃であるのに対して，噴霧流冷却熱伝達を除外した場合のＰＣＴは約 972℃となり，ベースケースに対して約 3℃上昇する結果となった。また，
炉心 軸方 向ノード分割を 48 分割にした場合のＰＣＴは約 982℃ とな り， 約
13℃上昇する結果となった。
また ，上記感 度解 析 結果 によ ると ，再 冠 水時 の熱 伝達 係数 の 改善 過程 において，軸方向中心位置（ノード 5）の冠水と露出の繰り返しに対応する熱伝達係数の変化がみられることから，その不確かさについても評価した。
有効 性評価解 析の よ うに 崩壊 熱が 低下 し た状 況下 での 二相 水 位の 振動 的な現象 に関 しては，実機ＢＷＲ燃料集合体を模擬した５×５格子配列集合体を用い た 実 験に お い て 現象 が 確 認さ れ て い る (1) 。 実験 に よ れば ，大 気 圧 条件 下
1-149

で崩壊熱が 1％程度の場合，燃料集合体部保有水の蒸発に伴う緩やかな水位低下過程における二相水位は，大きな蒸気スラグの通過により最大で約 150 mmの振幅 で上下動 する と報告 され てい る。 有効性 評価 解析 にお ける炉 心再 冠水
過程では，原子炉圧力は 0.2 MPa 程度と本実験条件である大気圧より高い圧力下で あるため ，気 液密度 差が 減少 し， 水位の 振動 は抑 制さ れる方 向と なると考え られるも のの ，本実 験結 果で 確認 された 二相 水位 の振 動的な 現象 は発生する 可能性は ある ものと 考え られ る。 一方で ，こ のよ うな 二相水 位の 振動による 影響の程 度を 把握す るこ とを 目的 として ，感 度解 析（ 噴霧流 冷却 熱伝
達除外，炉心軸方向 10 分割）に対して，軸方向中心位置（ノード 5）が完全に冠水するまで燃料被覆管温度が低下しないと仮定し，ノード 5 の冠水前の蒸気冷 却期間の ヒー トアッ プ過 程に おけ る燃料 被覆 管温 度変 化を基 に設 定した近似曲線を外挿することによりＰＣＴの概略評価を行った。
添付図 5－5 に原子炉水位（シュラウド内水位）変化，添付図 5－6 にＰＣ
Ｔ発生 位置の燃 料被 覆管温 度変 化を 示す 。軸方 向中 心位 置冠 水時の 燃料 被覆
管温度は約 1000℃となり，ベースケースの約 969℃に対して約 31℃上昇する
結果となった。
３．まとめ
以上 より，低 圧代 替注水 設備 のよ うな ＥＣＣ Ｓと 比較 して 注水能 力が 小さ
い注水 系による 炉心 再冠水 過程 にお いて は，噴 霧流 冷却 熱伝 達の不 確か さ，また， 解析にお ける 水位及 び熱 伝達 係数 の不確 かさ を踏 まえ ると， 全体 として 20℃～40℃程度の不確かさがあると推定できる。

〔参考文献〕(1) T. Arai, M. Furuya, T. Kanai, K. Shirakawa and Y. Nishi,“Coolability heightof 5x5 heated rod bundle in reference to collapsed level and boiling
two-phase flow dynamics,”23rd International Conference on Nuclear
Engineering (ICONE-23), Chiba, Japan, May 17-21, 2015.

1-150

20.0

原子炉水位（炉心シュラウド内）(m)1.炉心上部プレナム
2.高出力燃料集合体
3.炉心下部プレナム
15.0
1

1

10.0

2

1

1

2

1

2

2
2 2

2
2

2
3

5.0

0.0

0

2 2

2

3

10

2

1

2

2

TAF

2

3

3

3

20
30
事故後の時間(分)

BAF

3

3

3

40

50

（噴霧流冷却熱伝達考慮，炉心軸方向 10 分割）
20.0

原子炉水位（炉心シュラウド内）(m)1.炉心上部プレナム
2.高出力燃料集合体
3.炉心下部プレナム
15.0
1

1

10.0

2

1

1

1

2
2

2 2

5.0

0.0

0

TAF

2

2

2

3

10

2

2

2
3

21

22

2

3

3

3

20
30
事故後の時間(分)

3

3

3

40

BAF

50

（噴霧流冷却熱伝達除外，炉心軸方向 10 分割）
20.0

原子炉水位（炉心シュラウド内）(m)1.炉心上部プレナム
2.高出力燃料集合体
3.炉心下部プレナム
15.0
1

1

10.0

2

1
2

1

1
2

2
2
2
3

5.0

0.0

0

10

2

2

2

2

2

1

2

TAF

2

2

3

20
30
事故後の時間(分)

3

3

3

40

BAF

50

（噴霧流冷却熱伝達除外，炉心軸方向 48 分割）
添付図 5－1

原子炉水位変化の比較

1-151

1200.0
軸方向ノード8
1000.0燃料被覆管温度

(℃)

800.0

600.0

400.0

200.0

0.0

0

10

20
30
事故後の時間(分)4050（噴霧流冷却熱伝達考慮，炉心軸方向 10 分割）
1200.0軸方向ノード8
1000.0燃料被覆管温度

(℃)

800.0

600.0

400.0

200.0

0.0

0

10

20
30
事故後の時間(分)4050（噴霧流冷却熱伝達除外，炉心軸方向 10 分割）
1200.0軸方向ノード36
1000.0燃料被覆管温度

(℃)

800.0

600.0

400.0

200.0

0.0

0

10

20
30
事故後の時間(分)4050（噴霧流冷却熱伝達除外，炉心軸方向 48 分割）
添付図 5－2

ＰＣＴ発生位置の燃料被覆管温度変化の比較

1-152

1.0e+6
軸方向ノード8

熱伝達係数(W/(m2･K))

1.0e+51.0e+41.0e+31.0e+21.0e+11.0e+0

0

10

20
30
事故後の時間(分)4050（噴霧流冷却熱伝達考慮，炉心軸方向 10 分割）
1.0e+6軸方向ノード8

熱伝達係数(W/(m2･K))

1.0e+51.0e+41.0e+31.0e+21.0e+11.0e+0

0

10

20
30
事故後の時間(分)4050（噴霧流冷却熱伝達除外，炉心軸方向 10 分割）
1.0e+6軸方向ノード36

熱伝達係数(W/(m2･K))

1.0e+51.0e+41.0e+31.0e+21.0e+11.0e+0

0

10

20
30
事故後の時間(分)4050（噴霧流冷却熱伝達除外，炉心軸方向 48 分割）
添付図 5－3

ＰＣＴ発生位置の熱伝達係数変化の比較

1-153

5000.0
有効発熱部上端

蒸気流量(kg/h)

4000.03000.02000.01000.0

0.0

0

10

20
30
事故後の時間(分)4050（噴霧流冷却熱伝達考慮，炉心軸方向 10 分割）
5000.0有効発熱部上端

蒸気流量(kg/h)

4000.03000.02000.01000.0

0.0

0

10

20
30
事故後の時間(分)4050（噴霧流冷却熱伝達除外，炉心軸方向 10 分割）
5000.0有効発熱部上端

蒸気流量(kg/h)

4000.03000.02000.01000.0

0.0

0

10

20
30
事故後の時間(分)4050（噴霧流冷却熱伝達除外，炉心軸方向 48 分割）
添付図 5－4

高出力燃料集合体の蒸気流量変化の比較

1-154

10

原子炉水位（シュラウド内水位）

(m)

TAF

9

ノード 8

8

ノード 5

7

6

BAF
5
20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

事故後の時間(分)添付図 5－5

原子炉水位（シュラウド内水位）変化（噴霧流冷却熱伝達除外，炉心軸方向 10 分割）
1200

1000

燃料被覆管温度

800

(℃)

400

600

200

0
20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

事故後の時間(分)添付図 5－6 ＰＣＴ発生位置での燃料被覆管温度変化（噴霧流冷却熱伝達除外，炉心軸方向 10 分割）

1-155

40

添付６

原子炉隔離状態における原子炉圧力挙動について

１．はじめに
炉心 損傷防止 有効 性 評価 のう ち， 全交 流 動力 電源 喪失 及び 崩 壊熱 除去 機能喪失時 では，事 象発 生後， 主蒸 気隔 離弁 が閉鎖 し， 原子 炉は 高圧状 態に 維持される が，原子 炉水 位低信 号に より 自動 起動し た原 子炉 隔離 時冷却 系（ ＲＣＩＣ） による原 子炉 注水に より ，炉 心は 露出す るこ とな く原 子炉水 位は 回復
し，冠水を維持する。
ＢＷ ＲのＲＣ ＩＣ に は， 原子 炉圧 力容 器 の頂 部か ら注 水す る 方式 と給 水系
から注 水する方 式の ２種類 があ り， プラ ントに より 異な る。 いずれ の方 式でも，炉 心は冠水 維持 される ため ，炉 心冷 却が問 題と なる こと はない が， このうち， 給水系か ら注 水する 場合 の解 析で は，Ｒ ＣＩ Ｃに よる 注水開 始か ら原
子炉が 減圧され るま でに時 間遅 れが 生じ る結果 とな って いる ことか ら， これらの原子炉圧力変化挙動について以下に説明する。
２．解析モデル
給水 系から注 水す る 方式 の場 合， ＲＣ Ｉ Ｃか らの 注水 は， 給 水ノ ズル を通じて炉 心シュラ ウド 外領域 に注 水さ れ， 給水ノ ズル が水 中に 水没し てい る場
合には ，未飽和 の注 入水は 炉心 シュ ラウ ド外領 域の 冷却 水と 混合し ，炉 心シ
ュラウ ド外領域 の冷 却水の 未飽 和度 が増 加する 。し かし なが ら，炉 心シ ュラ
ウド外 領域の水 面と 蒸気ド ーム 領域 の蒸 気は断 熱と して いる ため， 炉心 シュ
ラウド 外領域の 冷却 水の未 飽和 度の 増加 が原子 炉圧 力に 直接 影響す るこ とはない。 このため ，混 合水の 未飽 和度 の増 加が原 子炉 圧力 への 影響と して 現れるのは ，混合水 が炉 心下部 プレ ナム を経 由して 炉心 に達 し， 炉心の 蒸気 発生を抑制し，さらに炉心上部プレナム領域ボイドを潰した後， 蒸気ドーム内蒸気を凝 縮する計 算に 切替わ った とき とな る。た だし ，こ の計 算の切 替え は，冷却材 が全て未 飽和 となっ ても 未飽 和水 の注入 が継 続し たと き，す なわ ち，
炉心が過冷却状態のときにのみ行われる。
３．実機プラントにおける原子炉圧力挙動
実機 プラント にお い て， ＲＣ ＩＣ が給 水 系か ら注 水さ れ， か つ給 水ノ ズル
が水中 に水没し てい る場合 には ，未 飽和 の注入 水は 炉心 シュ ラウド 外領 域の冷却水 と混合し ，炉 心シュ ラウ ド外 領域 の冷却 水の 未飽 和度 が増加 する ことは実機も同様と考えられる。
しか し，炉心 シュ ラ ウド 外領 域の 未飽 和 水水 面と 蒸気 ドー ム 領域 の蒸 気との熱交 換が少な から ず発生 する こと ，ま た，炉 心シ ュラ ウド 内領域 はＲ ＣＩ
Ｃの注 水継続に より 蒸気発 生量 は減 少す ること から ，実 機プ ラント にお いて
1-156

は給水 系からＲ ＣＩ Ｃが注 水さ れた 場合 でも原 子炉 が減 圧さ れるま での 時間遅れは大きくないと考えられる。
４．解析結果の説明
代表 ＢＷＲの 崩壊 熱 除去 機能 喪失 （取 水 機能 喪失 ）時 の解 析 結果 から ，添
付図６ に原子炉 圧力 ，ＲＣ ＩＣ の注 水流 量，上 部プ レナ ム領 域水位 及び 各領域のボ イド率の 推移 を示す 。こ こで ，各 領域の ボイ ド率 につ いては ，下 記定
義による負のボイド率により各領域冷却材の未飽和度を表す。

（各部水の比容積－飽和水比容積）
負のボイド率＝（飽和水比容積－注水比容積）
なお ，添付図 ６の ボ イド 率は ，Ｒ ＣＩ Ｃ 注入 水の 炉内 流入 経 路に 従い ，下から，炉心シュラウド外領域，炉心（軸方向ノード 12）及び上部プレナム領域の順に示す。
ＲＣ ＩＣを給 水系 か ら注 水し た場 合， 炉 心シ ュラ ウド 外領 域 の冷 却水 は，
ほぼ飽 和にある 状態 からＲ ＣＩ Ｃ注 入水 と混合 して 未飽 和と なり， 未飽 和度が徐々 に増加す るこ とを添 付図 ６は 示し ている 。ま た， ＲＣ ＩＣの 注水 が継続され ることに よる 未飽和 度の 増加 に伴 い，炉 心シ ュラ ウド 外領域 から 炉心領域へと未飽和化が進展していることを示している。
炉心 領域での 蒸気 発 生が 減少 して ボイ ド 率が ゼロ に漸 近す る 過程 で逃 がし安全弁 の開閉間 隔が 徐々に 広が って いき ，さら に， 未飽 和水 が上部 プレ ナム
領域に 到達して 上部 プレナ ム領 域ボ イド を潰し て蒸 気ド ーム 領域内 蒸気 を凝縮することで原子炉圧力が大きく低下する。
５．炉心露出が発生する事象における挙動について
以上 に説明し た原 子 炉圧 力の 挙動 は， 炉 心が 過冷 却と なっ た 時に 発生 する
特異な 挙動であ り， 炉心が 露出 する よう な炉心 冷却 が問 題と なる状 態で は過冷却状態とはならないため発生するものではない。
６．まとめ
ＳＡ ＦＥＲで の解 析 では ，Ｒ ＣＩ Ｃが 給 水系 から 注水 され る 場合 ，注 入された冷 却水が炉 心シ ュラウ ド外 領域 の冷 却水と 混合 する こと により 未飽 和水となり ，未飽和 水の 流入に より 炉心 領域 の蒸気 発生 が抑 制さ れ，上 部プ レナ
ム領域 ボイドを 潰し たのち ，蒸 気ド ーム 領域内 蒸気 を凝 縮す ること で原 子炉
圧力が 大きく低 下す ること とな るた め， ＲＣＩ Ｃに よる 注水 開始か ら原 子炉
1-157

が減圧 されるま でに 時間遅 れが 生じ る。 しかし なが ら， これ らの挙 動は ，炉心が露 出するよ うな 状態で 発生 する もの ではな く， また ，当 該事象 では ＲＣ
ＩＣの 自動起動 によ り原子 炉水 位は 炉心 より十 分高 い位 置で 維持さ れる ため，
これら の原子炉 圧力 変化挙 動が 評価 項目 に及ぼ す影 響は 小さ いもの と考 える。

1-158

添付図６

原子炉圧力，ＲＣＩＣ流量，上部プレナム水位及びボイド率の推移

1-159

本資料のうち，枠囲みの内容は商業機密に属しますので公開できません。

第２部 ＣＨＡＳＴＥ

Rev.09目－
1．はじめに

次

ＣＨＡＳＴＥ－…………………………………………………………………

2-1………………………………………………………

2-2……………………………………

2-2……………………………………………………

2-3…………………………………

2-4…………………………………………………

2-13……………………………………………………

2-13………………………………

2-14……………………………………………………

2-15

2． 重 要 現 象 の 特 定
2.1

事故シーケンスと評価指標

2.2

ランクの定義2.3

物理現象に対するランク付け

3． 解 析 モ デ ル に つ い て
3.1

コード概要

3.2

重要現象に対する解析モデル

3.3

解析モデル

3.4

入出力

…………………………………………………………

2-32

4． 妥 当 性 確 認……………………………………………………………

2-34

4.1

重要現象に対する妥当性確認方法… … … … ……… … … …

2-34

4.2

ＢＷＲ－ＦＬＥＣＨＴ実験解析… … … … … … …… … … …

2-37

4.3

炉心冷却実験解析……………………………………………

2-44

4.4

スプレイ冷却特性実験解析…………………………………

2-54

4.5

実機解析への適用性…………………………………………

2-60……………………………………………

2-61

5.1

不 確 か さ の 取 扱 い に つ い て （ 評 価 指 標 の 観 点 ） …… ………

2-61

5.2

不 確 か さ の 取 扱 い に つ い て （ 運 転 操 作 の 観 点 ） …… ………

2-62………………………………………………………………

2-65………………………………

2-66………………………………………

2-67……………………………

2-69……………………………………………………

2-73

………

2-75

5． 有 効 性 評 価 へ の 適 用 性

6． 参 考 文 献

添付 1

解析コードにおける解析条件

添付 2

輻射率 の妥 当性について

添付 3

輻射伝熱モデルの妥当性について

添付 4

前処理コード添付 5

有 効 性 評 価 に お け る 9×9 燃 料 （ A 型 ） の 代 表 性1．はじめに本資料は，炉心損傷防止に関する重大事故等対策の有効性評価（以下，「有効性評価」と称す。）に適用するコードのうち，CHASTE Ver.7 及び CHASTE Ver.8（以下，「ＣＨＡＳＴＥコード」と称す。）について，・有効性評価において重要となる現象の特定・解析モデル及び入出力に関する説明
・妥当性確認・有効性評価への適用性に関してまとめたものである。
なお，CHASTE Ver.7 と CHASTE Ver.8 との相違は，9×9 燃料格子配列の入力方法 のみであ り， 今回の 有効 性評 価に おいて 適用 して いる 輻射伝 熱モ デルは同一であるため，解析結果に影響を及ぼすものではない。

2-1

2．重要現象の特定
2.1

事故シーケンスと評価指標
Ｃ Ｈ Ａ Ｓ Ｔ Ｅ コ ー ドが 適 用 さ れ る 有 効 性評 価 に お け る 事 故 シー ケ ン ス グ

ループは既定ではなく，ＳＡＦＥＲコードによる炉心ヒートアップ解析結果において，燃料被覆管の温度が高温となり燃料棒やチャンネルボックスの幾何学的配置を考慮したより詳細な輻射熱伝達計算が必要となる場合にＣＨＡＳＴＥコードが用いられる。
し た が っ て ， 炉 心 露出 ・ ヒ ー ト ア ッ プ が発 生 し て 燃 料 被 覆 管温 度 が 高 温になる場合を評価するため，設計基準事故のＬＯＣＡの炉心冷却の判断基
準と同様に，燃料被覆管温度が評価指標である。
炉 心 損 傷 防 止 対 策 にお け る 事 故 シ ー ケ ンス に 対 し ， 有 効 性 評価 上 要 求 される評価項目は，以下の 5 点である。
a. 燃料被覆管の温度（1200℃以下）
b. 燃料被覆管の酸化量（15％以下）
c. 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力（最高使用圧力の 1.2 倍以下）
d. 格納容器圧力バウンダリにかかる圧力（限界圧力以下）
e. 格納容器圧力バウンダリにかかる温度（限界温度以下）
原 子 炉 設 置 変 更 許 可申 請 解 析 に 記 載 し た解 析 結 果 か ら ， 15％に 対 し 十 分
な余裕があり評価指標として燃料被覆管の温度で代表できると考えられる
b.を除く，a. c. d. e.を評価指標として取り上げる。このうち，c．d．e．
はＣＨＡＳＴＥコードの評価範囲以外であるため除外する。

2-2

2.2

ランクの定義本資料の本文「2. 有効性評価における物理現象の抽出」で抽出された物

理現象のうちＣＨＡＳＴＥコードで評価する事象において考慮すべき物理現象を対象に，表 2-1 の定義に従って「Ｈ」，「Ｍ」，「Ｌ」，及び「Ｉ」のランクに分類し，「Ｈ」及び「Ｍ」に分類された物理現象を重要現象として抽出する。

表 2-1
ランク
Ｈ

ランクの定義ランクの定義本資料での取扱い

評価指標及び運転操作に対 物理現象に対する不確かさを実験とのする影響が大きいと考えら 比較等により求め，実機評価における評れる現象

価指標及び運転操作への影響を評価す
る

Ｍ

評価指標及び運転操作に事象推移を模擬する上で一定の役割

対する影響が中程度と考を担うが，影響が「Ｈ」に比べて顕えられる現象著でない物理現象であるため，必ずしも不確かさによる実機評価における評価指標及び運転操作への影響を評価する必要はないが，本資料では，実機評価への影響を感度解析等により評価するか，「Ｈ」と同様に評価する

Ｌ

評価指標及び運転操作に事象推移を模擬するためにモデル化

対する影響が小さいと考は必要であるが，評価指標及び運転えられる現象操作への影響が明らかに小さい物理現象であるため，検証／妥当性確認
は記載しないＩ

評価指標及び運転操作に評価指標及び運転操作へ影響を与え

対し影響を与えないか，又 ないか，又は重要でない物理現象では重要でない現象あるため，検証／妥当性確認は記載
しない

2-3

2.3

物理現象に対するランク付け
本資料の本文「2. 有効性評価における物理現象の抽出」で抽出された物

理現象のうち，2.1 節で述べた事象を踏まえ，2.2 節記載のランクの定義に従い，評価指標及び運転操作への影響に応じて「Ｈ」及び「Ｍ」に分類することで物理現象の中から重要現象を特定する。この結果を表 2-2 に示す。
な お ， 本 資 料 の 本 文「 2.有 効 性 評 価 に おけ る 物 理 現 象 の 抽 出」 で 抽 出 された物理現象は，事故シーケンスグループに対して抽出されたものである
ため，ＳＡＦＥＲコードの解析結果を引き継ぐ物理現象を含んでいる。そのような物理現象は，ＳＡＦＥＲコードの説明資料で示す。
以下に，物理現象ごとに考え方を示す。
(1) 核分裂出力［炉心（核）］評 価 す る 具 体 的 な 事故 シ ー ケ ン ス は ， いず れ も 事 象 発 生 後 早期 に 原 子 炉がスクラムし未臨界となるため，事故後長期における炉心露出後の燃料被覆管温度上昇時の原子炉出力は崩壊熱となる。また，減速材直接発熱は核分裂で発生するエネルギのうち，減速材の発熱に寄与する割合はきわめて小さい。したがって，核分裂出力は燃料被覆管温度に対し重要度が低いと考えられる。
(2) 出力分布変化［炉心（核）］評 価 す る 具 体 的 な 事故 シ ー ケ ン ス は ， いず れ も 事 象 発 生 後 早期 に 原 子 炉がスクラムし未臨界となるため，事象発生後スクラムするまでの時間が短く，通常運転時からの出力分布変化に対する影響が小さい。したがって，
出力分布変化は燃料被覆管温度に対し重要度が低いと考えられる。
(3) 反応度フィードバック効果［炉心（核）］評 価 す る 具 体 的 な 事故 シ ー ケ ン ス は ， いず れ も 事 象 発 生 後 早期 に 原 子 炉がスクラムし未臨界となるため，事故後長期における炉心露出後の燃料被覆管温度上昇時の原子炉出力は崩壊熱となる。したがって，反応度フィー
ドバック効果は燃料被覆管温度に対し重要度が低いと考えられる。
(4) 制御棒反応度効果［炉心（核）］評 価 す る 具 体 的 な 事故 シ ー ケ ン ス は ， いず れ も 事 象 発 生 後 早期 に 原 子 炉がスクラムし未臨界となるため，事故後長期における炉心露出後の燃料被覆管温度上昇時の原子炉出力は崩壊熱となる。したがって，制御棒反応度及び制御棒速度は燃料被覆管温度に対し重要度が低いと考えられる。
2-4

(5) 崩壊熱［炉心（核）］評 価 す る 具 体 的 な 事故 シ ー ケ ン ス は ， いず れ も 事 象 発 生 後 早期 に 原 子 炉がスクラムし未臨界となるため，事故後長期における炉心露出後の燃料被覆管温度上昇時の原子炉出力は崩壊熱となる。したがって，崩壊熱は燃料被覆管温度に対し重要度が高いと考えられる。
(6) 三次元効果［炉心（核）］評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，い ずれも 事象 発生 後早期に原 子炉がスク ラム し未臨 界 となる ため ，核熱 水 力不安 定事 象は発 生しない 。したがって，核的な三次元効果は燃料被覆管温度に影響を与えない。
(7) 燃料棒内温度変化［炉心（燃料）］評 価 す る 具 体 的 な 事故 シ ー ケ ン ス は ， 事故 後 長 期 に お い て 炉心 が 露 出 す
る場合に燃料被覆管温度が上昇する事象であるため，事故直後における燃料棒内の熱を冷却材に放出する燃料ペレット径方向発熱密度分布，燃料ペレット・燃料被覆管内熱伝導及び燃料ペレット－燃料被覆管のギャップ熱伝達の影響は小さい。したがって，燃料棒内温度変化は燃料被覆管温度に対し重要度が低いと考えられる。
(8) 燃料棒表面熱伝達［炉心（燃料）］評価す る具 体的な 事 故シー ケン スは， 事 故後長 期に おいて 炉心が露 出す
る場合 に燃料 被覆 管 温度が 上昇す る事 象 である ため， 崩壊 熱による 燃料の発熱及 び燃料 棒表 面 から冷 却材へ の熱 伝 達が燃 料被覆 管温 度変化の 支配的要因に なる。 原子 炉 減圧後 の減圧 沸騰 に より二 相流動 状態 となった 場合には，二 相壁面 熱伝 達 により 冷却さ れる 。 また， 炉心が 露出 した場合 には，蒸気単 相流， 燃料 棒 間の輻 射熱伝 達に よ り冷却 される 。露 出した燃 料棒周
囲の蒸 気が過 熱さ れ 気液熱 非平衡 状態 と なる可 能性が あり ，燃料棒 表面熱伝達に 影響す る。 燃 料被覆 管温度 が高 温 になり ，燃料 棒の 膨れ・破 裂が発生する 場合は ，燃 料 棒やチ ャンネ ルボ ッ クスの 幾何学 的配 置を考慮 したよ
り詳細 な輻射 熱伝 達 計算が 必要と なる 。 したが って， 燃料 棒表面熱 伝達は
燃料被覆管温度に対し重要度が高いと考えられる。
(9) 沸騰遷移［炉心（燃料）］評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，給 水流量 の全 喪失 あるいは小 破断
ＬＯＣ Ａを 起因事 象 として おり ，炉心 流 量の減 少は 緩やか に変化し ，事故直後に 原子 炉がス ク ラムし 原子 炉出力 が 低下す るた め，燃 料集合体 で核沸2-5騰から の離 脱が発 生 する可 能性 は低い 。 一方， 事故 後長期 において 炉心が露出す る場 合には ， 燃料被 覆管 温度が 上 昇する が， 原子炉 注水によ り炉心が再冠水することによって，最終的には核沸騰状態に遷移して冷却される。
したがって，沸騰遷移は燃料被覆管温度に対し重要度が高いと考えられる。
なお， 沸騰 遷移は ， 輻射熱 伝達 を除き ， 原子炉 冷却 材と燃 料被覆管 表面の熱伝達 とし てＳＡ Ｆ ＥＲコ ード の解析 結 果から 引き 継がれ る物理現 象である。
(10) 燃料被覆管酸化［炉心（燃料）］評価す る具 体的な 事 故シー ケン スは， 事 故後長 期に おいて 炉心が露 出す
る場合 に燃料 被覆 管 温度が 上昇す る事 象 である ため， 燃料 被覆管が 高温になると ジルコ ニウ ム －水反 応によ る発 熱 量が増 加する と考 えられる 。しかし，代 替注水 設備 等 の原子 炉注水 によ り 炉心が 冷却さ れ， 燃料被覆 管温度はジル コニウ ム－ 水 反応が 顕著に なる ほ ど上昇 しない 。し たがって ，燃料
被覆管酸化は燃料被覆管温度に対し重要度が中程度と考えられる。
(11) 燃料被覆管変形［炉心（燃料）］評 価 す る 具 体 的 な 事故 シ ー ケ ン ス で は ，事 象 発 生 後 早 期 に 原子 炉 が ス ク
ラムし未臨界となるため，燃料ペレットが膨張することはなくＰＣＭＩは発生しない。燃料被覆管が高温になり，燃料棒内圧の上昇に伴う膨れ・破裂が発生する場合には，燃料棒間の輻射熱伝達への影響，燃料集合体内の流路減少による冷却への影響がある。破裂が発生する場合には，燃料被覆
管内面酸化による反応熱への影響が考えられるが，崩壊熱に比べて燃料被覆管温度への寄与は小さい。燃料被覆管の破裂により核分裂生成物が格納容器内に放出されると，格納容器雰囲気放射線モニタにより炉心損傷の判断を実施した場合，格納容器スプレイや格納容器ベントの操作タイミングに影響することとなる。ただし，この操作は事象発生後早期に行うものではない。したがって，燃料被覆管変形は燃料被覆管温度に対し重要度は中程度と考えられる。
(12) 三次元効果［炉心（燃料）］本 物 理 現 象 は ， 横 方向 及 び 縦 方 向 か ら の輻 射 熱 伝 達 の 効 果 を意 味 し て いる。評価する具体的な事故シーケンスは，事故後長期において炉心が露出する場合に燃料被覆管温度が上昇する事象であるため，炉心が露出した場
合には，燃料棒間及びチャンネルボックスとの輻射による冷却の寄与が大きくなる。有効性評価で用いるＣＨＡＳＴＥコードでは，ＳＡＦＥＲコー
2-6

ドの解析結果から燃料被覆管温度が最も厳しくなるノードを含む一断面について横方向の輻射熱伝達のみを考慮して評価しており，縦方向の輻射熱伝達を考慮するよりも燃料被覆管最高温度を高く評価する。したがって，
輻射伝熱に関する三次元効果は，輻射伝熱量が増加するため，燃料被覆管温度に与える影響は結果を厳しくするものではなく重要度が低いと考えられる。
(13) 沸騰・ボイド率変化［炉心（熱流動）］
評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，事 故後長 期に おい て炉心が露 出す
る場合 に燃 料被覆 管 温度が 上昇 する事 象 であり ，サ ブクー ルボイド の発生は燃料 被覆 管温度 に 影響し ない 。原子 炉 減圧操 作を 実施し た場合に は，下部プレ ナム 等で減 圧 沸騰（ フラ ッシン グ ）が発 生す る。こ れに伴い 発生したボイ ドに より形 成 された 二相 水位は ボ イド率 変化 に応じ て変化す る。したがっ て， 沸騰・ ボ イド率 変化 は燃料 被 覆管温 度に 対し重 要度が高 いと考
えられる。
再循環 ポン プト リッ プ及び 代替 注水 設備 等によ る原 子炉 注水により ，原子炉圧 力容 器下部 で 温度成 層化 が発生 す る可能 性が あるが ，事故後 長期においては十分に混合され影響は無視できる。なお，沸騰・ボイド率変化は，
輻射熱 伝達 を除き ， 原子炉 冷却 材と燃 料 被覆管 表面 の熱伝 達として ＳＡＦ
ＥＲコードから引き継がれる物理現象である。
(14) 気液分離（水位変化）・対向流［炉心（熱流動）］
評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，原 子炉減 圧操 作に 伴う下部プ レナ
ムフラ ッシ ングが 発 生する 事象 であり ， フラッ シン グによ り発生し たボイ
ドを含 む二 相水位 の 変化は ，炉 心露出 時 の燃料 被覆 管温度 に影響が ある。
したが って ，気液 分 離（水 位変 化）は 燃 料被覆 管温 度に対 し重要度 が高いと考えられる。
一方， 炉心 上部 での ＣＣＦ Ｌ， ＣＣ ＦＬ ブレー クダ ウン は，事象進 展が緩やか なこ と及び 代 替注水 設備 等によ る 原子炉 注水 はダウ ンカマ又 は炉心
バイパ ス領 域に注 水 される ため 発生し な い。炉 心ス プレイ 系による 原子炉
注水が 行わ れる場 合 には発 生す る可能 性 がある が， 短期間 であるた め影響
は小さ い。 また， 炉 心に冷 却水 が保持 さ れ水位 が形 成され ている場 合で，かつ， 下部 プレナ ム にも水 位が 形成さ れ る場合 には ，炉心 下部でＣ ＣＦＬが発生 する 可能性 が あるが ，原 子炉減 圧 操作を 経て 炉心が 再冠水す る過程
では事 象進 展が緩 や かであ り， 下部プ レ ナムに 顕著 な水位 が形成さ れることはな いた め，炉 心 下部の ＣＣ ＦＬは 発 生しな い。 したが って，対 向流は
2-7

燃料被 覆管 温度に 対 し重要 度が 低いと 考 えられ る。 なお， 気液分離 （水位変化） ・対 向流は ， 炉心露 出開 始時間 及 び炉心 再冠 水時間 としてＳ ＡＦＥ
Ｒコードの解析結果から引き継がれる物理現象である。
(15) 気液熱非平衡［炉心（熱流動）］
評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，事 故後長 期に おい て炉心が露 出す
る場合 に燃 料被覆 管 温度が 上昇 する事 象 である ため ，露出 した燃料 棒周囲の蒸気 が過 熱され 気 液熱非 平衡 状態と な る可能 性が ある。 炉心の一 部で発生した 過熱 蒸気は ， 上部プ レナ ムから シ ュラウ ド外 に至る 経路にお いて飽
和蒸気 にな ると考 え られ， 熱流 動挙動 へ の影響 は小 さいと 考えられ る。しかしながら，気液熱非平衡の影響は，(8)でも述べたように燃料棒表面熱伝達に影響するため燃料被覆管温度に対し重要度が高いと考えられる。なお，
気液熱 非平 衡は， 原 子炉冷 却材 と燃料 被 覆管表 面熱 伝達と してＳＡ ＦＥＲ
コードの解析結果から引き継がれる物理現象である。
(16) 圧力損失［炉心（熱流動）］
評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，い ずれも 事故 直後 に再循環ポ ンプ
がトリ ップ し炉心 流 量が早 期に 低下す る ため， 炉心 部の圧 力損失の 影響は小さい 。ま た，炉 心 バイパ ス部 は，局 所 的な圧 力損 失は小 さい。し たがって，圧 力損 失は燃 料 被覆管 温度 に対し 重 要度が 低い と考え られる。 なお，
圧力損 失は 熱流動 特 性であ る原 子炉圧 力 として ＳＡ ＦＥＲ コードの 解析結果から引き継がれる物理現象である。
(17) 三次元効果［炉心（熱流動）］
評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，事 故後長 期に おい て炉心が露 出す
る場合 に燃 料被覆 管 温度が 上昇 する事 象 であり ，露 出した 炉心が再 冠水する過程 にお いては ， 炉心中 心部 の一部 の 出力の 高い 燃料集 合体では 気液並行上昇 流， 周辺の 出 力の低 い燃 料集合 体 では下 降流 ，その 他多くの 燃料集合体で は気 液対向 流 が生じ る可 能性が あ る。こ れら の炉心 の三次元 的な流動状態 によ り燃料 集 合体の 冷却 状態に 差 異が生 じる 。した がって， 三次元効果は 燃料 被覆管 温 度に対 し重 要度が 高 いと考 えら れる。 なお，三 次元効
果は熱 流動 特性で あ る原子 炉圧 力とし て ＳＡＦ ＥＲ コード の解析結 果から引き継がれる物理現象である。
(18) 冷却材流量変化［原子炉圧力容器］
評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，い ずれも 事故 直後 に再循環ポ ンプ
2-8がトリ ップ し炉心 流 量が早 期に 低下す る ため， 強制 循環時 の冷却材 流量変化の影 響は 小さい 。 また， 事故 後長期 に おいて 炉心 が露出 する場合 には，
原子炉水位が低下して炉心シュラウド内外の自然循環が維持できないため，自 然循 環時の 冷 却材流 量変 化の影 響 は小さ い。 したが って，冷 却材流
量変化 は燃 料被覆 管 温度に 対し 重要度 が 低いと 考え られる 。なお， 冷却材
流量変 化は 原子炉 圧 力容器 内挙 動であ る 原子炉 圧力 として ＳＡＦＥ Ｒコー
ドの解析結果から引き継がれる物理現象である。
(19) 冷却材放出（臨界流・差圧流）［原子炉圧力容器］
評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，Ｓ ＲＶを 使用 した 原子炉の急 速減
圧ある いは ＬＯＣ Ａ 後の冷 却材 放出に よ り炉心 露出 が発生 し，燃料 被覆管
温度が 上昇 する可 能 性があ る。 また， 原 子炉減 圧に 伴い低 圧注水量 が変化するた め， 炉心冷 却 への影 響が 大きい 。 したが って ，冷却 材放出は 燃料被覆管温 度に 対し重 要 度が高 いと 考えら れ る。な お， 冷却材 放出（臨 界流・差圧流 ）は 原子炉 圧 力容器 内挙 動であ る 原子炉 圧力 として ＳＡＦＥ Ｒコー
ドの解析結果から引き継がれる物理現象である。
(20) 沸騰・凝縮・ボイド率変化［原子炉圧力容器］
評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，Ｓ ＲＶを 使用 した 原子炉の急 速減
圧ある いは ＬＯＣ Ａ 後の冷 却材 流出に よ る原子 炉減 圧があ り，減圧 沸騰による各 部の 蒸気発 生 とボイ ド率 変化が 二 相水位 に影 響する 。また， 原子炉への冷却水の注水により蒸気が凝縮される。炉心以外の領域の沸騰・凝縮 ・
ボイド 率変 化は燃 料 被覆管 温度 に対し ， 重要度 は中 程度と 考えられ る。なお，沸 騰・ 凝縮・ ボ イド率 変化 は原子 炉 圧力容 器内 挙動で ある原子 炉圧力としてＳＡＦＥＲコードの解析結果から引き継がれる物理現象である。
(21) 気液分離（水位変化）・対向流［原子炉圧力容器］
評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，事 故後長 期に おい て炉心が露 出す
る場合 に燃 料被覆 管 温度が 上昇 する事 象 である 。炉 心以外 の領域の 気液分
離（水 位変 化）・ 対 向流は 燃料 被覆管 温 度に対 し， 重要度 が中程度 と考えられる 。な お，気 液 分離（ 水位 変化） ・ 対向流 は原 子炉圧 力容器内 挙動である原 子炉 圧力と し てＳＡ ＦＥ Ｒコー ド の解析 結果 から引 き継がれ る物理現象である。
(22) 気液熱非平衡［原子炉圧力容器］
評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，事 故後長 期に おい て炉心が露 出す
る場合 に燃 料被覆 管 温度が 上昇 する事 象 である 。し かし， 炉心以外 の領域
2-9

の気液 熱非 平衡は 燃 料被覆 管温 度に対 し 影響は ない 。なお ，気液熱 非平衡は原子 炉圧 力容器 内 挙動で ある 原子炉 圧 力とし てＳ ＡＦＥ Ｒコード の解析結果から引き継がれる物理現象である。
(23) 圧力損失［原子炉圧力容器］
評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，事 故後長 期に おい て炉心が露 出す
る場合 に燃 料被覆 管 温度が 上昇 する事 象 である 。し かし， 炉心以外 の領域の圧力 損失 は燃料 被 覆管温 度に 対し直 接 的な影 響は ないた め，重要 度が低
いと考 えら れる。 な お，圧 力損 失は原 子 炉圧力 容器 内挙動 である原 子炉圧力としてＳＡＦＥＲコードの解析結果から引き継がれる物理現象である。
(24) 構造材との熱伝達［原子炉圧力容器］
評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，Ｓ ＲＶを 使用 した 原子炉の急 速減
圧ある いは ＬＯＣ Ａ 後の冷 却材 流出に よ り原子 炉が 減圧さ れ，構造 材から冷却材 への 熱伝達 が 発生す る。 しかし ， 崩壊熱 に比 べて寄 与は小さ い。したがっ て， 構造材 と の熱伝 達は 燃料被 覆 管温度 に対 し重要 度が低い と考えられる 。な お，構 造 材との 熱伝 達は原 子 炉圧力 容器 内挙動 である原 子炉圧力としてＳＡＦＥＲコードの解析結果から引き継がれる物理現象である。
(25) ＥＣＣＳ注水（給水系・代替注水設備含む）［原子炉圧力容器］
評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，Ｅ ＣＣＳ 又は 代替 注水設備に よる
原子炉注水により炉心が冷却される事象である。したがって，ＥＣＣＳ（給水系・ 代替 注水設 備 含む） によ る原子 炉 注水は 燃料 被覆管 温度に対 し重要度が高いと考えられる。なお，ＥＣＣＳ注水（給水系・代替注水設備含む）
は原子 炉圧 力容器 内 挙動で ある 原子炉 圧 力とし てＳ ＡＦＥ Ｒコード の解析結果から引き継がれる物理現象である。
(26) ほう酸水による拡散［原子炉圧力容器］
評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，い ずれも ほう 酸水 による注入 を考慮して いな いため ， ほう酸 水に よる拡 散 は燃料 被覆 管温度 に影響を 与えない。
(27) 三次元効果［原子炉圧力容器］
評価す る具 体的 な事 故シー ケン スは ，い ずれも 事故 後長 期において 炉心が露出 する 場合に 燃 料被覆 管温 度が上 昇 する事 象で あり， 炉心流量 急減過程にお いて 下部プ レ ナム内 の流 量配分 が 不均等 にな る場合 があるが ，事故直後に 再循 環ポン プ がトリ ップ するた め 影響は 小さ い。し たがって ，三次
2-10元効果 は燃 料被覆 管 温度に 対し 重要度 が 低いと 考え られる 。なお， 三次元効果は 原子 炉圧力 容 器内挙 動で ある原 子 炉圧力 とし てＳＡ ＦＥＲコ ードの解析結果から引き継がれる物理現象である。

2-11

表 2-2

炉心損傷防止対策の有効性評価の物理現象のランク
事故シーケンス

燃料被覆管の温度が高温となる事象

評価指標
分類

燃料被覆管温度

物理現象
(1)

核分裂出力

Ｌ

(2)

出力分布変化Ｌ

炉心(3)

反応度フィードバック効果

Ｌ

(核)

(4)

制御棒反応度効果

Ｌ

(5)

崩壊熱

Ｈ

(6)

三次元効果

Ｉ

(7)

燃料棒内温度変化

Ｌ(8)

燃料棒表面熱伝達

Ｈ*

炉心

(9)

沸騰遷移

Ｈ*

(燃料)

(10)

燃料被覆管酸化Ｍ(11)

燃料被覆管変形

Ｍ

(12)

三次元効果

Ｌ

(13)

沸騰・ボイド率変化

Ｈ*

(14)

気液分離（水位変化）・対向流

Ｈ*

(15)

気液熱非平衡

Ｈ*

(16)

圧力損失

Ｌ

(17)

三次元効果

Ｈ*

(18)

冷却材流量変化Ｌ(19)

冷却材流出（臨界流・差圧流）

Ｈ*

(20)

沸騰・凝縮・ボイド率変化

Ｍ*

(21)

気液分離（水位変化）・対向流

Ｍ*

(22)

気液熱非平衡

Ｉ

(23)

圧力損失

Ｌ

(24)

構造材との熱伝達

Ｌ(25)

ＥＣＣＳ注水（給水系・代替注
水設備含む）

Ｈ*(26)

ほう酸水による拡散

Ｉ

(27)

三次元効果

炉心
(熱流動)

原子炉
圧力
容器
(逃がし
安全弁を
含む)

Ｌ
* ＳＡＦＥＲコードから引き継ぐ物理現象についての解析モデル，妥当性確認等についてはＳＡＦＥＲコードに記載する。
2-12

3．解析モデルについて
3.1

コード概要
Ｃ Ｈ Ａ Ｓ Ｔ Ｅ コ ー ドは ， 燃 料 集 合 体 軸 方向 の 任 意 の 一 断 面 で燃 料 ペ レ ッ

ト，燃料被覆管，チャンネルボックス等の温度計算を行うコードである。
本コードは，燃料ペレットを半径方向に最大 9 ノードに分割し，燃料集合
体内燃料棒を全て 1 本ごとに取扱い，その熱的相互作用（輻射）も考慮している。また，ジルコニウム－水反応を Baker-Just の式によって計算し，表面の酸化量を求める。さらに，燃料棒内の圧力を計算することによって，燃料被覆管の膨れと破裂の有無を評価し，破裂が起きた場合には，燃料被覆管の内面に対してもジルコニウム－水反応を考慮する。
炉 心 の ヒ ー ト ア ッ プ解 析 に は 通 常 Ｓ Ａ ＦＥ Ｒ コ ー ド が 用 い られ る が ， Ｃ
ＨＡＳＴＥコードは，燃料被覆管の温度が高温となり，より詳細な温度計
算が必要な場合に用いられる。ＳＡＦＥＲコードでは燃料集合体内の燃料棒は平均出力燃料棒と高出力燃料棒の 2 種類しか取り扱わないが，ＣＨＡ
ＳＴＥコードでは燃料棒やウォータロッドとチャンネルボックスの幾何学的配置（7×7，8×8，9×9 格子配列に適用可能）を考慮しているため，燃料集合体内の全ての燃料棒を 1 本ごとに取り扱う事が可能であり，燃料棒間及びチャンネルボックスとの詳細な輻射熱伝達計算を実施して，燃料棒 1
本ごとの温度評価が可能である。
本 コ ー ド は 燃 料 集 合体 の 一 断 面 で の 温 度評 価 を 行 う コ ー ド のた め ， プ ラ
ントの挙動はＳＡＦＥＲコードから境界条件として引き継ぐ。
本 コ ー ド の 入 力 は ，燃 料 集 合 体 及 び 炉 心に 関 す る デ ー タ ， 過渡 特 性 （ 原子炉出力の時間変化，原子炉圧力の時間変化，炉心露出時間及び再冠水時
間，炉心スプレイ系による冷却開始時間，対流熱伝達係数変化等）がある。
燃料被覆管温度は，ＳＡＦＥＲコードから引き継がれる対流熱伝達とＣＨ
ＡＳＴＥコードにより計算される輻射熱伝達の合計の熱伝達係数に基づいて計算される。対流熱伝達係数変化等がＳＡＦＥＲコードから引き継がれて入力されることに伴い，ＳＡＦＥＲコードでのモデル及び解析条件の保守性が境界条件として引き継がれる。出力として，燃料被覆管最高温度及び燃料被覆管酸化量等が求められる。
な お ， Ｃ Ｈ Ａ Ｓ Ｔ Ｅコ ー ド は 「 Ｅ Ｃ Ｃ Ｓ性 能 評 価 指 針 」 で 妥当 性 が 認 められているモデルを使用しており，ＢＷＲ型プラントのＥＣＣＳ性能評価
解析（ＬＯＣＡ解析）に適用されている。

2-13

3.2

重要現象に対する解析モデル
2 章において重要現象に分類された物理現象（表 2-2 で「Ｈ」及び「Ｍ」に分類された物理現象）について，その物理現象を評価するために必要となる解析モデルを表 3-1 に示す。

表 3-1
分類
炉心

重要現象に対する解析モデル

重要現象

必要な解析モデル

崩壊熱

崩壊熱モデル

燃料棒表面熱伝達

対流熱伝達モデル（核）
ＳＡＦＥＲコードの解析結果を引き継ぐ
ため対象外
輻射熱伝達モデル

燃料棒間，燃料棒－チャンネ

炉心ルボックス間（燃料）の輻射熱伝達評価モデル（燃料被覆管の変形も考慮）※
燃料被覆管酸化ジルコニウム－水反応モデル

燃料被覆管変形膨れ・破裂評価モデル※ ＳＡＦＥＲコードでは，高出力燃料棒から平均出力燃料棒及び平均出力燃料棒からチャンネルボックスへの輻射熱伝達のみを評価している。

2-14

解析モデル (１ )(２ )3.3

ＣＨＡＳＴＥコードの主要な計算モデルを表 3-2 に示す。
3.3.1

計算モデル

3.3.1.1 ノード分割
ヒートアップ計算は，燃料集合体の軸方向の任意の一断面について行う。この断面はさらに，次のようにノード分割する。
（1）燃料棒グループ
燃料棒は，1 本ごとに取り扱う。燃料集合体断面における燃料棒及びウォータロッドを全て考慮し図 3-1 のように燃料棒グループに分けて取り扱う。
9×9 配列型燃料集合体の場合，対称性から 45 グループに分けることができ
る。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

10

11

12

13

14

15

16

17

3

11

18

19

20

21

22

23

24

4

12

19

25

28

29

30

5

13

20

33

34

35

6

14

21

36

37

38

39

7

15

22

28

33

37

40

41

42

8

16

23

29

34

38

41

43

44

9

17

24

30

35

39

42

44

45

図 3-1 燃料集合体の燃料棒グループ分け（9×9 燃料（A 型）の例，斜線はウォータロッド）

2-15

（2）燃料ペレット
燃料棒は，燃料ペレットとジルカロイ製被覆管からなる。燃料ペレットは，ペレット中心とペレット表面を含め，半径方向に等間隔で最大 9 ノードに分け，温度分布，熱伝導を計算する。図 3-2 に燃料ペレットのノード分割を示す。
（3）燃料被覆管
燃料被覆管は，図 3-2 のように，燃料被覆管の内表面と外表面の 2 つにノード分割する。燃料被覆管温度は，両表面温度の平均とする。なお，燃料被覆管
は，酸化層及び非酸化層に区別して熱伝導を計算する。
（4）チャンネルボックスチャンネルボックスは，図 3-2 のように，内表面と外表面の 2 つにノード分割する。
（5）ウォータロッド
ウォータロッドは，燃料被覆管と同様に内表面と外表面の 2 つにノード分割する。

ペレット－被覆管
ギャップチャンネル外表面
チャンネル内表面
被覆管
内表面123456789
燃料中心
燃料表面

被覆管
外表面

被覆管
燃料ペレット（燃料ペレット及び被覆管）
図 3-2

チャンネルボックス（チャンネルボックス）

燃料棒及びチャンネルボックスのノード分割

2-16

3.3.1.2

熱伝導方程式

燃 料 棒 内 の 温 度 分 布の 計 算 は ， 燃 料 ペ レッ ト ， 燃 料 被 覆 管 及び チ ャ ン ネルボックスの径方向に対して円筒一次元熱伝導方程式を用いる。ただし，
これは径方向のみで，軸方向及び周方向の熱伝導は無視している。この方
程式は次式で与えられる。

C

T
t

r

k

T
r

k
r

T
r

Q

（3.3.1.2-1）

ここで，
：

密度

C

：

比熱

T

：

温度

t

：

時間

r

：

半径方向距離

k

：

熱伝導率

Q

：

発熱量

この式はＳＡＦＥＲコードで用いられているものと同じである。

2-17

3.3.1.3

ギャップ熱伝達

過 渡 時 の 燃 料 ペ レ ット － 燃 料 被 覆 管 ギ ャッ プ 熱 伝 達 係 数 は ，定 常 時 の ギ
ャップ熱伝達係数評価モデルと同じ，Ross and Stoute に基づくモデル （ ４ ）を用いて計算する。ギャップ熱伝達係数は次の 3 成分からなるとする。

hg

hs

hf

（3.3.1.3-1）

hr

ここで，
h g ： ギャップ熱伝達係数： 燃料と燃料被覆管の接触による熱伝達成分

hs
hf： ギャップ中のガスの熱伝導による熱伝達成分： 燃料と燃料被覆管の間の輻射による熱伝達成分hr

な お ， ギ ャ ッ プ 熱 伝達 係 数 の 初 期 値 及 び過 渡 計 算 に 用 い る ギャ ッ プ 内 のガス組成等は，燃料棒熱機械設計コード PRIME Ver.1（以下，「ＰＲＩＭＥ」と称す。） （ ５ ） （ ６ ） から引き継ぐ。
（1）固体接触による熱伝達成分（ hs ）燃 料 ペ レ ッ ト と 燃 料被 覆 管 の 接 触 に よ る熱 伝 達 係 数 は 次 式 によ り 計 算 する。

K m・Pc
A・
・ R4
0 Hm

hs

（3.3.1.3-2）

ここで，

Pc

： 燃料ペレットと燃料被覆管の接触圧力

A0

： 定数

Hm

： 燃料被覆管メイヤー硬さ

Km： 燃料ペレットと燃料被覆管の平均熱伝導率
Km

Kc
Kp
R4

Kc

Kp

： 燃料被覆管熱伝導率： 燃料ペレット熱伝導率： 表面粗さ係数
R4

Rc
Rp

2K・
c Kp

Rc

2

Rp

2

1/ 4

2

： 燃料被覆管内表面粗さ： 燃料ペレット外表面粗さ2-18

（2）ガスによる熱伝達成分（ h f ）ギャップ中のガスの熱伝導による熱伝達係数は次式により計算する。
K f（3.3.1.3-3）
hf
C Rc
Rp
g1 g 2
R eff
ここで，
Kf

： 混合ガスの熱伝導率： 燃料ペレット－燃料被覆管接触圧に関する定数： 燃料被覆管内表面粗さ及び燃料ペレット外表面粗さ： 混合ガスの温度ジャンプ距離： 燃料ペレットと燃料被覆管の実効半径ギャップ

CRc ， R p
g1

g2

Reff

（3）輻射による熱伝達成分（ hr ）燃 料 ペ レ ッ ト と 燃 料被 覆 管 の 間 の 輻 射 によ る 熱 伝 達 係 数 は 次式 に よ り 計
算する。

hr
(

1

(T p
1

c

p

4

4

Tc )

（3.3.1.3-4）

1)(T p Tc )ここで，

3.3.1.4

Tp： Stefan-Boltzmann 定数： 燃料ペレット外表面温度

Tc： 燃料被覆管内表面温度c： 燃料被覆管表面の輻射率p： 燃料ペレット表面の輻射率

対流熱伝達

各 燃 料 棒 表 面 の 対 流熱 伝 達 係 数 は ， Ｓ ＡＦ Ｅ Ｒ コ ー ド の 解 析結 果 か ら 時間の関数として引き継いで用いる。

2-19

3.3.1.5

輻射熱伝達

輻射熱伝達モデルは，以下のような仮定としている。
① 輻射伝熱は，水平方向二次元体系として，物体間の輻射伝熱を評価する。
② 全ての物体の表面は灰色として，灰色体輻射係数を物体間の輻射率と形態係数から設定する。
③ 各物体の表面温度は一様とする。
④ 物体から他の物体への輻射，及び，物体から他の物体に反射する輻射熱は，
水平方向二次元体系で等方的に反射される。
⑤ 輻射率は，燃料棒間又は燃料棒－チャンネルボックス間に対し，ジルコニ
ウム合金の値を設定する。
⑥ 形態係数は，幾何形状配置における全ての燃料棒に着目し，近接する燃料棒，ウォータロッド及びチャンネルボックスに対して設定し，燃料棒の膨れが生じた場合には，形状の変化に応じて再設定される。
⑦ 部分長燃料棒は，部分長燃料棒の上部にも出力燃料棒※が存在すると仮定することで，発熱体からの放射及び輻射熱の反射効果が大きくなり，除熱量が減少するため，輻射伝熱量は保守的に評価される。
⑧ 炉心スプレイ等の作動により，蒸気が存在する場合には，蒸気又は液滴による輻射熱の吸収は考慮しない。
※

部分長燃料棒の上部の出力設定として，部分長燃料棒の有効発熱部上端を含む断面の出力分布を仮定する方法や，平均出力燃料棒の出力を仮定する方法がある。

（1）輻射熱伝達係数
燃 料 棒 間 及 び 燃 料 棒－ チ ャ ン ネ ル ボ ッ クス 間 の 輻 射 に よ る 熱伝 達 を 次 のように評価する。
物体 i から系内の全 て の物体 j に対する等価 輻射熱伝達係数は次 式となる。
JMAX

hr , i

Ti

ここで，
hr ,i

JMAX
Fi j

Ti
Tj
Tsat

Tsat

Fi j Ti

4

Tj

4（3.3.1.5-1）

j 1

：
：
：

物体 i の等価輻射熱伝達係数
系内の物体 j の数
物体 i から物体 j への灰色体輻射係数（形態係数と輻射率から求まる）： Stefan-Boltzmann 定数： 物体 i の表面温度（絶対温度）：

物体 j の表面温度（絶対温度）：

飽和温度（絶対温度）
2-20

（2）灰色体輻射係数（3.3.1.5-1）式中の灰色体輻射係数の算出法を記載する。
物体 i からの輻射に起因して，物体 j に到達する輻射熱流束割合を H ij とおく。物体 jでの吸収される熱流束割合は H ij
合は H ij (1jj，物体 jで反射される熱流束割) である。

物体 i からの輻射に起因して，物体 j の単位面積から反射される熱流束割
合を i R j とおくと， i R ji

H ij

H ij (1j) より以下のように表される。

Rj1（3.3.1.5-2）
j

ここで，輻射率と吸収率は同一であるため，物体 i からの輻射に起因して，
物体 j で吸収される熱流束割合は（3.3.1.5-2）より以下のように表される。
H ij

j

i

Rj

j

1

（3.3.1.5-3）j灰色体輻射係数 Fi j は ， 物 体 i か ら の 輻 射 熱 流 束 が 物 体 j で吸収される割合であり，（3.3.1.5-3）式より次式が成立する。
Ai Fi ji

R j Ajj（3.3.1.5-4）

1

j

Ai

：

物体 i の表面積

Aj
i Rj

：

物体 j の表面積：

物体 i からの輻射に起因して，物体 j の単位面積か

ここで，ら反射される熱流束割合j：

物体 j の輻射率（燃料被覆管及びチャンネルボックスの乾いた状
態の輻射率として 0.67，水膜で濡れた状態の輻射率として 0.96 を用いる。添付 2 に輻射率の妥当性
を示す。）

Fi j

：

物体 i から物体 j への灰色体輻射係数（形態係数と輻射率から求まる）

i

Rj が決まれば， 物体 i から物体 j への灰色体輻 射係数 Fi j が求まる。 i Rj は

物体 i から直接物体 j に到達する輻射，及び，物体 i から他の物体で反射して物体 j に到達する輻射を考慮して，熱 バランスから 次のよ うに求められ る。

2-21

i

R

i

1

K

（3.3.1.5-5）fi

N 個の物体についての表面積，輻射率及び N×N 個の形態係数がわかれば，
N 個の行列方程式を解くことにより，全ての i と j について，輻射による熱流
束 割 合 i R j が 求 ま る 。 そ し て ， 灰 色 体 輻 射 係 数 は （3.3.1.5-4） 式 か ら 求 めることができる。
ここで，

i

R

i

R1

f i1

i

R2

fi2

i

R3

i

RN

，

f iN

( f11

K

i

1

)

f12

f1 N

f 23

f2N

( f 22f13

f 23( f 33

f1 N

f2N

f3N

f ij

i

2

)

f13

f12

1 /(1

f i3

fi

3

)

f3N

( f NNN))：

物体 i から物体 j への形態係数（3）形態係数
形態係数の計算は，燃料集合体の燃料棒配列に基づき 4 つのグループに分類して行う。図 3-3 に形態係数計算体系を示す。
ａ．第 1 近接（隣接）燃料棒
図 3-3 における燃料棒①と②の関係であり，燃料棒間に障害となる他の燃料棒はない。対象となる燃料棒は着目燃料棒の位置により異なるが，最大 4 本である。
ｂ．第 2 近接燃料棒
図 3-3 における燃料棒①と③の関係であり，燃料棒間には障害となる燃料棒が 2 本（第 1 近接燃料棒②と⑤）存在する。対象となる燃料棒は最大4 本である。
2-22

ｃ．第 3 近接燃料棒
図 3-3 における燃料棒①と④の関係であり，燃料棒間には障害となる燃料棒が 2 本（第 1 近接燃料棒⑤と第 2 近接燃料棒③）存在する。対象となる燃料棒は最大 8 本である。
ｄ．チャンネル
チャンネルは，4 本の第 1 近接（隣接）燃料棒，4 本の第 2 近接燃料棒
及び 8 本の第 3 近接燃料棒が全てそろわない位置の燃料棒との関係になる。
チャンネルは 1 ノードとして扱い，自身への形態係数も含める。
ｅ．ウォータロッド
ウォータ ロッ ドは， 燃料 棒と 同様 に形態 係数 を求 める 。太径 ウォ ータ
ロッドについても，その座標及び径から形態係数が求められる。
ｆ．部分長燃料棒
輻射伝熱 の観 点から は， 稠密 体系 の方が 燃料 被覆 管温 度を高 めに 評価するため，部分長燃料棒より上部にも出力燃料棒が存在すると仮定する。

着目燃料棒と第 1 近接燃料棒及び第 2 近接燃料棒間の形態係数は，円筒形のピンの形態係数を計算するＶＩＥＷＰＩＮコード（ ７ ）のモデルを使用して計算する。また，着目燃料棒と第 3 近接燃料棒あるいはチャンネル間の形態係数は，着目燃料棒の形態係数の総和が 1.0 となることから逆算して求められる。
以 上 よ り ， Ｃ Ｈ Ａ ＳＴ Ｅ コ ー ド の 輻 射 熱伝 達 モ デ ル は ， 有 効性 評 価 解析
で必要となる燃料集合体断面の幾何学的配置を考慮した，燃料被覆管，チャンネルボックスのより詳細な温度評価が可能であり，燃料棒の膨れによる変形も考慮することができる。したがって，有効性評価解析に適用可能なものであると考えている。

2-23

チャンネル

図 3-3

第 1 近接 第 2 近接 第 3 近接
燃料棒
燃料棒
燃料棒

2

3

1

5

4

ＣＨＡＳＴＥコードの輻射熱伝達計算における形態係数計算体系

2-24

3.3.1.6 熱源
燃 料 内 で の 熱 発 生 量は ， 崩 壊 熱 の 時 間 変化 に よ り 変 わ り ， 次式 で 与 え られる。

V f P0 F f Q / Q 0

Q（3.3.1.6-1）

ここで，
Q
Vf

：

燃料の崩壊熱：燃料ノードの体積P0
Ff：

燃料棒線出力密度：

出力ピーキング

Q/ Q 0：規格化した崩壊熱な お ， 上 式 の 規 格 化し た 崩 壊 熱 は ， 核 分裂 に よ る 発 生 熱 ， 核分 裂 生 成 物の崩壊熱及びアクチニドの崩壊熱を含み，初期出力に対する割合を時間の関数として入力する。
有 効性評価 では ，核分 裂に よる 出力 変化は ＲＥ ＤＹ 等に より計 算さ れる
運転時の異常な過渡変化あるいは設計基準事故の出力変化，崩壊熱はANSI/ANS-5.1-1979 (3) に基づく計算結果を使用する。
3.3.1.7

ジルコニウム－水反応

燃 料 被 覆 管 温 度 が 高く な る と ， ジ ル コ ニウ ム － 水 反 応 に よ る発 熱 が 顕 著になるが，これによる発熱量及び酸化量は，下記の Baker-Just の式 （ 8） により計算する。この場合，燃料被覆管の温度上昇に伴う膨れを計算し，燃料被覆管に破裂が発生する場合は，その時点以降，燃料被覆管の外面だけでなく内面においてもジルコニウム－水反応が生じるものとし，
Baker-Just の式を適用する。
（1）酸化割合ジ ル コ ニ ウ ム － 水 反応 は ， 蒸 気 の 供 給 不足 に よ り 制 限 さ れ るこ と が な いものと仮定する。燃料被覆管の酸化厚さの割合は，次式で計算する。
th ox

R1
exp
th ox

R2
TR

（3.3.1.7-1）

ここで，

thox
thox

：

酸化厚さの割合

：

酸化厚さ
2-25

：
：

TR
R1 , R 2

燃料被覆管温度
Baker-Just の式に基づく定数（2）発熱割合ジ ル コ ニ ウ ム － 水 反応 に よ る 反 応 熱 は 水や 蒸 気 が 持 続 的 に 供給 さ れ 得 ると仮定する。この 2 つの仮定により反応熱を大きく見積もる。
化学反応式は次式で与えられる。
2H 2O

Zr

ZrO 2

2H 2

H

ここで， H は反応熱であり，燃料被覆管温度の関数として次式で表わさ
れる。

H

R3

R4 (T

273)

（3.3.1.7-2）

ここで，

R3 , R 4： Baker-Just の式に基づく定数： 燃料被覆管温度

T

発 熱 割 合 は ， 反 応 熱と 燃 料 被 覆 管 酸 化 量割 合 の 積 で あ り ， 燃料 被 覆 管 酸
化量割合は燃料被覆管の密度，表面積及び酸化厚さ割合の積である。
したがって，発熱割合は次式で与えられる。
H・M zr

QR（3.3.1.7-3）

H・ zr・ A・th ox

ここで，
QR

：

発熱割合

H

：

反応熱

M zr

：

燃料被覆管酸化量割合

A：：

燃料被覆管密度
燃料被覆管表面積

thox：

酸化厚さ割合Zr

2-26

3.3.1.8

燃料被覆管の膨れ，破裂

Ｃ Ｈ Ａ Ｓ Ｔ Ｅ コ ー ドは ， 過 渡 時 の 燃 料 被覆 管 の 膨 れ ， 破 裂 を考 慮 し て いる。燃料被覆管の膨れは，燃料棒プレナム部とギャップ部の温度及び体積から燃料棒内圧を評価し，燃料被覆管内外圧力差から燃料被覆管の周方向応力を求め，燃料被覆管の歪み量をこの周方向応力に基づき求めている。
また，燃料被覆管の破裂は実験に基づく周方向応力の限界曲線に基づいて判定する。
（1）燃料棒内圧計算
燃 料 棒 内 圧 は ， 燃 料棒 プ レ ナ ム 部 と ギ ャッ プ 部 の 圧 力 が 等 しい と し て ，
温度及び体積の変化を考慮して次式で計算する。
N・ R
Pg
VF
VP
TF
TP
ここで，
Pg ：
：
：
：
：
：
：

VF
VP
TF
TP

N

R

（3.3.1.8-1）

燃料棒内圧
燃料棒ギャップ体積
燃料棒プレナム体積
燃料棒ギャップ温度
燃料棒プレナム温度
燃料棒内ガスのモル数
気体定数（2）燃料被覆管の周方向応力
燃 料 被 覆 管 の 周 方 向応 力 は ， 燃 料 棒 内 外圧 差 よ り 次 式 で 計 算す る 。 こ こ
で，冷却材圧力はＳＡＦＥＲコードの解析結果から時間の関数として引き継いで用いる。
Di2t

Pg（3.3.1.8-2）

P

ここで，

Di
t

Pg

P

：
：
：
：
：

周方向応力
燃料被覆管内径
燃料被覆管肉厚
燃料棒内圧
冷却材圧力

（3）燃料被覆管の歪
燃 料 被 覆 管 の 歪 は ，弾 性 領 域 で は 燃 料 被覆 管 の 周 方 向 応 力 から 次 式 に より計算する。
2-27

E

1（ 3.3.1.8-3）

2

ここで，

E

：
：
：
：

燃料被覆管の歪燃料被覆管の周方向応力
ヤング率
ポアソン比

また，塑性変形は，Hardy 等の実験データに基づき燃料被覆管破裂を起こす温度より 200°F 低い温度に達した時点から始まるとする。図 3-4 に破裂前の燃料被覆管の歪を温度（破裂温度－燃料被覆管温度）の関数として示す。図中の実線より，燃料被覆管温度での歪量が求まる。
（4）燃料被覆管の破裂
燃 料 被 覆 管 の 破 裂 は， 燃 料 被 覆 管 の 温 度が 上 昇 し て 燃 料 被 覆管 の 内 圧 による周方向応力がその温度における引張り強さを超えた時点で発生する。
図 3-5 に燃料被覆管に破裂が発生する時点の燃料被覆管温度と燃料被覆管
周方向応力の関係を示す。燃料被覆管の破裂は，実験データのベストフィット曲線に基づいて判定する。
破裂後の最終的な変形量は，破裂以前の燃料棒内外圧差によって異なる。
したがって，実験データを燃料被覆管の周方向応力で整理することにより以下の値としている。
低応力領域（高応力領域（1500 psi ）；1500 psi ）；

EL

0 .23

（内側燃料棒）EL

0 .16（外側燃料棒）EL

0 .15（内側燃料棒）EL

0 .11（外側燃料棒）こ こ で ， は 燃 料 被 覆 管 の 周 方 向 応 力 ， E L は半径方向の歪量を初期の半径で割ったものである。

2-28

図 3-4

塑性変形量と破裂前の燃料被覆管温度の関係

2-29

図 3-5

燃料棒に破裂が発生する時点の燃料被覆管温度と燃料被覆管応力の関係

2-30

表 3-2
項
ノード

ＣＨＡＳＴＥコードの計算モデル一覧

目

燃料集合体

分割

計算モデル
軸方向の任意の一断面の燃料棒，ウォー
タロッド及びチャンネルボックスを模擬し，燃料棒を全て 1 本ごとに取扱う（図
3-1）

燃料棒

燃料ペレットを半径方向に最大 9 ノードに分割（図 3-2）
燃料ペレット及び燃料被覆管の径方向に対し，円筒一次元熱伝導方程式を用いる

熱伝達

ギャップ熱伝達モデル

過渡変化は Ross and Stoute に基づくモデルを用いるなお，ギャップ熱伝達係数の初期値及び過渡計算に用いるギャップ内のガス組成
等は燃料棒熱機械設計コードＰＲＩＭＥから引き継ぐ

対流熱伝達

ＳＡＦＥＲコードの解析結果から時間の関数として引き継ぐ

輻射熱伝達

解析対象の評価位置断面が露出した以降
は，燃料棒間及び燃料棒－チャンネル壁間の輻射熱伝達を考慮

その他

熱源

核分裂による発生熱，崩壊熱及びジルコ
ニウム－水反応による発熱を考慮
燃料棒出力は核分裂による発生熱と核分
裂生成物及びアクチニドの崩壊熱を考慮した燃料棒出力時間変化データを入力

ジルコニウム－水反応

Baker-Just の式

膨れ・破裂

膨れは燃料被覆管周方向応力に基づき計算し，破裂は燃料被覆管周方向応力のベ
ストフィット曲線により判定する（図
3-5）

2-31

3.4

入出力
ＣＨＡＳＴＥコードの主要な入出力を図 3-6 に示す。ＣＨＡＳＴＥコードのインプットデータは以下のとおり構成される。ＣＨＡＳＴＥコードのインプットデータの元となる燃料データ，過渡特性を整理した解析条件を
添付 1 に示す。
① 燃料データ（幾何形状，燃料棒出力，初期状態，局所出力及び燃焼度分布，
断面平均燃焼度，物性）② 過渡特性（原子炉出力，原子炉圧力及び燃料被覆管表面対流熱伝達係数の時間変化，炉心露出及び再冠水時間）
上 記 を イ ン プ ッ ト デー タ と し て ， 炉 心 ヒー ト ア ッ プ 解 析 を 実施 し ， 以 下のアウトプットデータを得る。
① 燃料被覆管温度② ジルコニウム－水反応量（燃料被覆管酸化割合）

2-32（燃料データ）
・幾何形状
・燃料棒出力・初期状態
・局所出力及び燃焼度分布
・断面平均燃焼度・物性（過渡特性）
・原子炉出力時間変化
・原子炉圧力時間変化
・対流熱伝達係数時間変化
・炉心露出，再冠水時間

ＣＨＡＳＴＥ

燃料被覆管温度
ジルコニウム－水反応量（燃料被覆管酸化割合）

図 3-6

ＣＨＡＳＴＥコードの入出力

2-33

4．妥当性確認
4.1

重要現象に対する妥当性確認方法
ＣＨＡＳＴＥコードの評価マトリックスを表 4-1 に示す。表 4-1 は 2 章

で重要現象に分類された物理現象を列挙している。各実験解析の内容について詳細を 4.2 以降に示すが，それらの要約を 4.1.1，4.1.2 及び 4.1.3 に示す。
Ｃ Ｈ Ａ Ｓ Ｔ Ｅ コ ー ドは ， Ｂ Ｗ Ｒ の Ｌ Ｏ ＣＡ を 模 擬 し た Ｅ Ｃ ＣＳ 冷 却 実 験
結果と実験解析結果との比較により解析モデルの妥当性が確認されている。
重 要 現 象 に 分 類 さ れた 物 理 現 象 の う ち 崩壊 熱 は ， 信 頼 性 の 高い 評 価 モ デルと現実的な評価条件を使用して評価した値を事象発生後の原子炉出力変化として入力している。このため，ＣＨＡＳＴＥコードにおける崩壊熱の妥当性確認は不要とした。
燃 料 棒 表 面 熱 伝 達 につ い て は ， 対 流 熱 伝達 は Ｓ Ａ Ｆ Ｅ Ｒ コ ード の 解 析 結果より引き継いでおり，ＬＯＣＡを模擬した実験結果における燃料被覆管
温度とＳＡＦＥＲコードによる実験解析結果を比較することにより，ＳＡ
ＦＥＲコードの熱伝達モデルの妥当性を確認していることから，ＣＨＡＳ
ＴＥコードにおける燃料棒表面熱伝達のうち対流熱伝達の妥当性確認は不要とした。
燃料被覆管酸化については，3.3.1.7 に記載したとおり，蒸気供給制限がなく，反応温度まで上げるためのエネルギはないものと仮定し，反応量及
び反応熱を過大に評価するように選定した酸化反応速度式を採用している。
そのため，ＣＨＡＳＴＥコードにおける燃料被覆管酸化の妥当性確認は不要とした。
燃料被覆管変形については，3.3.1.8 に記載したとおり，燃料被覆管の歪み量を計算し，燃料被覆管の破裂を判定する破裂限界曲線には実験値とよく一致するベストフィット曲線に基づき現実的な条件を適用していることから，ＣＨＡＳＴＥコードにおける燃料被覆管変形の妥当性確認は不要とした。
以 上 よ り ， 重 要 現 象に 対 す る 妥 当 性 確 認に つ い て は ， Ｂ Ｗ Ｒの Ｌ Ｏ Ｃ Ａを模擬したＥＣＣＳ冷却実験結果と実験解析結果との比較において，燃料被覆管温度に着目してＣＨＡＳＴＥコードの妥当性を確認する。

2-34

4.1.1

ＢＷＲ－ＦＬＥＣＨＴ実験解析

米 国 Ａ Ｅ Ｃ （ 現 Ｎ ＲＣ ） の 出 資 の も と に行 わ れ た Ｂ Ｗ Ｒ － ＦＬ Ｅ Ｃ Ｈ Ｔ
実験により，ＢＷＲのＬＯＣＡ時のＥＣＣＳによる炉心冷却メカニズムの解明と燃料被覆管温度を予測する炉心ヒートアップモデルの妥当性確認が行われた。その結果，スプレイ冷却及び輻射の組合せによる熱伝達モデル
により，実験解析の結果は実験結果を上回ることを確認している。
4.1.2

炉心冷却実験解析

Ｇ Ｅ 社 に よ る 炉 心 スプ レ イ 冷 却 と 炉 心 再冠 水 冷 却 実 験 に 基 づき ， 炉 心 ヒートアップ計算モデルの妥当性確認を行い，実験解析の大部分の結果が実
験結果を上回ることが確認された。また，実験と解析結果の主要な差は，実験のスプレイ冷却が解析のスプレイ冷却に対して上回っていることによ
る。
4.1.3

スプレイ冷却特性実験解析

実機 9×9 燃料を模擬した実寸大の模擬燃料集合体実験装置を用いたスプ
レイ冷却特性実験に基づき，炉心ヒートアップ計算モデルの妥当性確認が行われた。その結果，スプレイ冷却及び輻射の組み合わせによる熱伝達モ
デルにより，実験解析の結果は実験結果を上回ることを確認している。

2-35

炉心冷却実験解析

スプレイ冷却特性
実験解析

ＢＷＲのＬＯＣＡ
模擬試験

重要現象に対する妥当性確認方法
ＢＷＲ－ＦＬＥＣＨＴ
実験解析

表 4-1

崩壊熱*

崩壊熱モデル－－－－

燃料棒表面熱伝達

対流熱伝
達モデル
*
輻射熱伝
達モデル

－

－

－

－**

表 4-2
図 4-4
図 4-5
図 4-6

表 4-3
表 4-4
図 4-9

図 4-14
図 4-15

－

－

－

－

－

－

－

－

－

沸騰・ボイド率変化 二相流体の流動モデル－－－
気液分離（水位変化）・対向流気液熱非平衡対流熱伝 Ｓ Ａ Ｆ Ｅ Ｒ コ ー－－－達モデル ド の 解 析 結 果 を*引き継ぐ
原子炉 冷 却 材 放 出 （ 臨 界 臨界流モデル－－－
圧力 流・差圧流）
容器－－－
沸騰・凝縮・ボイド 二相流体の流動モデル率変化
気液分離（水位変化）・対向流ＥＣＣＳ注水（給水 原子炉注水系モデル－－－
系・代替注水設備含む）* 4.1 に記載の理由により，妥当性確認が不要である重要現象** ＳＡＦＥＲコードの評価範囲による物理現象であり，ＳＡＦＥＲコードに記載する。

－**

分類

炉心
(核)

重要現象

炉心
(燃料)

燃料被覆管酸化*燃料被覆管変形*解析モデル

ＳＡＦＥＲコードの解析結果を引き継ぐ
燃料棒間，燃料棒－チャンネルボックス間の輻射
熱伝達評価モデル（燃料被覆管の変形も考慮）
ジルコニウム－水反応モデ
ル
膨れ・破裂評価モデル

炉心
(熱流
動)

2-36

－**

－**
－**

－**

4.2

ＢＷＲ－ＦＬＥＣＨＴ実験解析 (９ )(1) 概要米国ＡＥＣ（現在のＮＲＣ）の出資のもとにＧＥ社が行った実験であり，
ＢＷＲ実機の 7×7 燃料集合体 1 体を実寸大で模擬し，ジルカロイ被覆管を用いた 5 種類の集合体とステンレス製被覆管を用いた 5 種類の集合体を電気加熱して，ＢＷＲのＬＯＣＡ時の条件を模擬した実験及び定常実験を約150 ケース行った。実験は，集合体上部からのスプレイ冷却実験，集合体下部からの冷却材流入による再冠水冷却実験及び両者を模擬した実験の 3 種類が行われた。図 4-1 に実験装置を示す。
本 実 験 よ り ， Ｂ Ｗ Ｒの Ｌ Ｏ Ｃ Ａ 時 の Ｅ ＣＣ Ｓ 作 動 期 間 中 の 熱伝 達 メ カ ニ
ズムの解明と被覆管温度を適切に予測可能な炉心ヒートアップ計算モデルを開発した。また，モデルの妥当性確認も行われ，スプレイ冷却及び輻射
の組み合わせによる熱伝達モデルにより，実験解析の結果は実験結果を上回ることを確認している。
（BWR-FLECHT：The Boiling Water Reactor Full Length Emergency Cooling
Heat Transfer test program）(2) 実験条件
ＢＷＲ－ＦＬＥＣＨＴ実験の主要な条件を以下に示す。
① 冷却モード
上部スプレイ，再冠水，スプレイと再冠水② 模擬燃料集合体形状

実機ＢＷＲの実寸大 7×7 型③ 模擬燃料被覆管材質

ステンレス鋼，ジルカロイ-2④ 冷却材流量

集合体当たりスプレイ流量：2.45～5.0 gpm
冠水速度：1～6 inch/s
スプレイと冠水：3.25 gpm，6.0 inch/s⑤ 冷却開始時の被覆管温度 875～2250°F（約 468～1232℃）⑥ 集合体出力100～325 kW⑦ 被覆管最高温度

1300～2700°F（約 704～1482℃）⑧ 模擬燃料棒内ガス圧力⑨ 系統圧力加圧なし
15～300 psia

なお，ジルカロイ被覆管の集合体は，4 種類の集合体がスプレイ冷却の条件下で実験され，ステンレス鋼被覆管の集合体はスプレイ及び再冠水冷却の条件下で実験された。

2-37

(3) 妥当性確認結果
炉 心 ヒ ー ト ア ッ プ 計算 モ デ ル に よ る 解 析は ， ジ ル カ ロ イ 被 覆管 を 用 い た
スプレイ冷却実験 3 ケースについて実施している。実験解析の例として，
表 4-2 に集合体（Zr2K）を使用した実験結果（最高温度及び発生時間）と解析結果の比較を示す。炉心ヒートアップ計算モデルは，ジルコニウム－
水反応量（被覆管の酸化量）計算として Baker-Just の式が組み込まれているが，ＦＬＥＣＨＴ実験から，Baker-Just の式で計算される酸化量は，実験値の約 2 倍大きい値となることが分かった。したがって，実験解析では許認可解析用の計算条件（100%MWR）の他に，ジルコニウム－水反応量を 1/2としたケース（50%MWR）についても解析している。
なお，集合体の模擬燃料棒配置は図 4-2 に示すとおりであり，グループ 5の 20 本及びグループ 18 の 9 本は温度計測のない模擬燃料棒である。また，グループ 19 は 熱電 対の故障 がある 。ま た，図 4-3 に 局 所 出 力 分布 を 示 す 。
図 4-2 に示した集合体の燃料棒配置における代表的な燃料棒グループについて，スプレイ冷却開始後の被覆管温度変化を図 4-4 から図 4-6 に示す。
図中の○印が実験結果，破線が炉心ヒートアップ計算モデルによる予測値である。
・図 4-4 に集合体内の最外周（チャンネルボックスに接する，ロッド 2）に位 置 す る 模 擬 燃 料 棒の 温 度 変 化 を 示 す 。炉 心 ヒ ー ト ア ッ プ 計算 モ デ ル による予測値は，実験結果に比べて 100％MWR 時で約 90°F（約 50℃），50％
MWR 時で約 60°F（約 33℃）高くなる。本燃料棒は，局所出力分布では，以下のロッド 30 及び 31 よりも大きな出力ピーキングを有しているが最高 温 度 は 低 く な っ てい る 。 こ れ は ， 本 燃料 棒 が 最 外 周 で チ ャン ネ ル ボ ッ
ク ス に 隣 接 し ， 内 側の 燃 料 棒 よ り も 冷 却が 促 進 さ れ て い る こと に よ る と考えられる。（なお，時刻 5 分以降の実験結果については，ヒーター又は熱電対の不良によるとして記載されていない）
・図 4-5 に集合体内の最外周から 2 列目（ロッド 30）に位置する模擬燃料
棒 の 温 度 変 化 を 示 す。 炉 心 ヒ ー ト ア ッ プ計 算 モ デ ル に よ る 予測 値 は ， 実
験結果に比べて 100％MWR 時は約 90°F（約 50℃），50％MWR 時は 50°F
（約 28℃）高くなる。
・図 4-6 に集合体内の最外周から 3 列目（ロッド 31）に位置する模擬燃料
棒 の 温 度 変 化 を 示 す。 炉 心 ヒ ー ト ア ッ プ計 算 モ デ ル に よ る 予測 値 は ， 実
験結果に比べて 100％MWR 時は約 200°F（約 111℃），50％MWR 時は 150°
F（約 83℃）高くなる。本燃料棒はロッド 30 と同様に内側の燃料棒である。実験結果で最高温度がロッド 30 より低くなっているのは，局所出力2-38分布の違いによると考えられる。（なお，時刻 7 分以降の実験データの変 動 は ， 模 擬 燃 料 棒の ヒ ー タ ー の 故 障 に起 因 す る も の で あ る。 し か し ，す で に 温 度 が 低 下 した 後 で あ り 最 高 温 度の 妥 当 性 確 認 結 果 には 影 響 な いものである）2-39

表 4-2

ＢＷＲ－ＦＬＥＣＨＴ実験結果（Zr2K バンドル，スプレイ冷却実験）

注記
１．最高温度偏差：予測値－実験値
ここで＋は最高温度の過大評価を示す。
２．最高温度発生時間：予測値－実験値
ここで＋は最高温度の発生時間予測値が実験値より遅いことを示す。
３．熱電対異常４．（ ）内は 6ft 以外の熱電対の位置を示す。
５．電流増加によりロッド No.24 の中間面での局所出力が増加していたと考えら れる。局 所的 出 力増 加を 含む 計算 で は， 最高 温度 でこ こ で示 す値よりも約 100°F 高く予測する。
2-40

（外部チャンネル）（内部チャンネル）（可視ガラス）（上部スプレイモード）（補給水）（流量制御装置）

（貯水槽）

（流量計）

（12-ft ヒーターロッド）

2-41

図 4-1

（電磁弁）

（熱交換器）（冷却水）

ＢＷＲ－ＦＬＥＣＨＴ実験装置（電磁弁）（下部再冠水モード）

（グループ番号）（ロッド番号）

図 4-2（6ft 又は記載された
高さでの熱電対位置）

ＢＷＲ－ＦＬＥＣＨＴ実験，Zr2K バンドル配置（局所出力分布係数）（ロッド番号）

図 4-3

局所出力分布2-42

○ 実験結果---- 解析結果（50%MWR）―― 解析結果（100%MWR）

図 4-4 ＢＷＲ－ＦＬＥＣＨＴ実験解析結果（Zr2K バンドル，ロッド 2）○ 実験結果---- 解析結果（50%MWR）―― 解析結果（100%MWR）

図 4-5

ＢＷＲ－ＦＬＥＣＨＴ実験解析結果（Zr2K バンドル，ロッド 30）○ 実験結果---- 解析結果（50%MWR）―― 解析結果（100%MWR）

図 4-6

ＢＷＲ－ＦＬＥＣＨＴ実験解析結果（Zr2K バンドル，ロッド 31）

2-43

4.3

炉心冷却実験解析

4.3.1

8×8 燃料集合体の炉心スプレイと冠水の冷却効果確認実験 (10)(1) 概要8×8 燃料集合体のＬＯＣＡ時炉心ヒートアップ計算モデルの妥当性を確認するため，ＢＷＲ実機の 8×8 燃料集合体 1 体を実寸大で模擬した電気加熱，ステンレス鋼被覆管による実験装置を用いたＥＣＣＳによる炉心冷却実験である。図 4-7 に実験装置を示す。
本 実 験 で は ， 炉 心 スプ レ イ に よ る 冷 却 効果 及 び 炉 心 ス プ レ イの 集 合 体 下部からの冷却材流入（再冠水）効果を確認し，スプレイ流量，冠水速度及び再冠水開始時間をパラメータとした実験を行い，炉心ヒートアップ計算
モデルの妥当性確認を行っている。計算モデルによる実験解析の結果は，
実 験 の 被 覆 管 最 高 温 度 と 比 較 し て ， － 30°F か ら ＋ 100°F（ －17℃ か ら ＋
56℃）の範囲に入っていることを確認した。
(2) 実験条件
実 機 Ｂ Ｗ Ｒ の 燃 料 集合 体 出 力 及 び ス プ レイ 流 量 な ど を 仮 定 し， 炉 心 ス プ
レイ作動開始から再冠水までの期間の被覆管温度を計測した。主な実験条件は下記である。
① 冷却モード

上部スプレイ，スプレイと再冠水② 模擬燃料集合体形状

実機ＢＷＲの実寸大 8×8 型③ 模擬燃料被覆管材質

ステンレス鋼④ 冷却材流量

集合体当たりスプレイ流量：0.5～11.8 gpm⑤ スプレイ開始時間

冠水速度：0.5～6 inch/s
事故後 30 秒を模擬

⑥ 再冠水開始時間

45～515 秒（スプレイ開始後）⑦ 冷却開始時の被覆管温度 1040～1825°F（約 560～996℃）⑧ 集合体出力200～300 kW⑨ 軸方向ピーキング係数

1.4⑩ 局所出力分布⑪ 模擬燃料棒内ガス圧力

ＢＷＲ6 プラントの代表例（図 4-8）加圧なし

⑫ 系統圧力大気圧(3) 妥当性確認結果
炉 心 ヒ ー ト ア ッ プ 計算 モ デ ル の 妥 当 性 確認 は ， ス プ レ イ 冷 却と 再 冠 水 冷却を組み合わせた実験，及びスプレイ冷却のみの実験について行われた。
2-44

スプレイ冷却と再冠水冷却を組み合わせた実験の結果と解析結果の比較を
図 4-9 に示す。
図 4-9 は，集合体内で最高温度を示す燃料棒について，スプレイ及び再冠水による冷却を模擬した実験結果と炉心ヒートアップ計算モデルによる実験解析結果を比較したものである。図中の水平線は集合体内最高温度の予測値を示している。
こ の 結 果 よ り ， 実 験 解 析 の 結 果 は 実 験 の 最 高 温 度 （1327（ 約 720℃ ） ～2084°F（約 1140℃））と比較して－30°F（約 17℃）から＋100°F（約 56℃）の範囲に入っており，大部分の実験結果の最高温度を上回っていることが
分かる。

2-45

(試験
ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)（熱交換器）（貯蔵タンク）（ドレン）（熱交換器）

図 4-7（保持タンク）8×8 燃料集合体冷却効果確認実験装置

2-46局所出力分布（集合体内最高温度偏差（実験値－予測値））

図 4-8（スプレイ及び再冠水冷却組合せ実験の最高温度）（集合体内最高温度実験値）

図 4-9

8×8 燃料集合体冷却効果確認実験

実験条件
・スプレイ流量：3.0gpm

・冠水速度：1.5―6.0ips

・加熱部下端の冠水時間：45―515sec

・ピーク出力：300kW
2-47

4.3.28×8 燃料集合体の内圧下ＥＣＣＳ冷却実験 (11)(1) 概要
本実験は，8×8 燃料集合体，内圧加圧燃料棒，ジルカロイ被覆管のＬＯ
ＣＡ時冷却特性の妥当性を確認するため，ＢＷＲ実機の 8×8 燃料集合体 1
体を実寸大で模擬した実験装置を用いたＥＣＣＳによる炉心冷却実験である。4.3.1 節に述べた実験と異なる点としては，燃料棒内のＦＰガスインベ
ントリを模擬するためアルゴンガスで初期に加圧した点とジルカロイ被覆管を用いた点である。図 4-10 に実験装置を示す。
本実験では，ＢＷＲ6 プラント用 8×8 燃料集合体と取替用 8×8 燃料集合
体の 2 種類の燃料集合体について実験が行われ，炉心ヒートアップ計算モ
デルによる実験解析と実験結果の比較から，モデルの妥当性を確認している。炉心ヒートアップ計算モデルによる実験解析結果は，ＢＷＲ6 用燃料集
合体では 350°F（約 194℃），取替用燃料集合体では 600°F（約 333℃）高く，過小評価はわずかであるとの結果を得た。これより，炉心ヒートアッ
プ計算モデルの妥当性を確認した。
(2) 実験条件
本 実 験 で は ， 炉 心 スプ レ イ 流 量 ， 集 合 体初 期 出 力 な ど プ ラ ント の 違 い を考慮した実験を行うため，ＢＷＲ6 用燃料集合体及び取替用燃料集合体の 2
種類について実験を行い，集合体内全燃料棒の被覆管温度を計測した。主な実験条件は下記である。
ＢＷＲ6 用燃料集合体

取替用燃料集合体① 冷却モード

炉心スプレイと再冠水

同左② 模擬燃料集合体形状

ＢＷＲ6 用 8×8 型

取替用 8×8 型③ 模擬燃料被覆管材質

ジルカロイ

同左

④ 集合体当たりスプレイ流量

3.25 gpm

2.45 gpm⑤ 再冠水速度3.5 inch/s

2.0 inch/s⑥ スプレイ開始時間

事故後 45 秒

事故後 30 秒⑦ 再冠水開始時間

スプレイ開始後 50 秒

同 174 秒

⑧ 冷却開始時の被覆管温度

1183°F（約 639℃）

1490°F（ 約 810℃）⑨ 集合体出力367 kW

355 kW⑩ 軸方向ピーキング係数

1.4

同左

⑪ 局所出力分布

図 4-11

図 4-12⑫ 模擬燃料棒内ガス圧力95～113 psig

90～117 psig

⑬ 系統圧力

大気圧

同左

2-48

(3) 妥当性確認結果
実 験 結 果 に お け る 被覆 管 最 高 温 度 に 対 する 炉 心 ヒ ー ト ア ッ プ計 算 モ デ ル
による実験解析の被覆管最高温度の差を，集合体内の代表的な燃料棒について表 4-3 及び表 4-4 に示す。なお，ロッド番号 37 はウォータロッドであるため温度評価の対象外とする。
・表 4-3 に示すＢＷＲ6 用燃料集合体の実験解析では，集合体内被覆管最高温度（PCT）は実験値に対して 6°F（約 3℃） （ 注 ） 高くなり，良い一致を示した。また，集合体内の 3 本の燃料棒のみ実験結果より低い温度（15～20°F（約 8～11℃））を示しているがその差は小さく，その他大部分が実験結果を上回っておりその最大値は約 390°F（約 199℃）である。
・表 4-4 に示す取替用燃料集合体の実験解析では，PCT は実験値より 103°F（約 57℃）（ 注 ） 高い値を示し た。また，集合体内 の 3 本 の燃料棒のみ 実
験結果より低い温度（4～50°F（約 2～28℃））を示しているがその差は小さく，その他大部分が実験結果を上回っておりその最大値は約 600°F（約 333℃）である。
・実験と解析結果 の 主要な差は，実験 の スプレイ冷却が解 析のスプレイ冷却に対して上回っていることによる。
（注）6°F（約 3℃）及び 103°F（約 57℃）は表に示されていない燃料棒で生じている。

2-49

（蒸気偏向板）（曇り取り装置）（上部ﾌﾟﾚﾅﾑﾀﾝｸ）(試験ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)（熱交換器）（冠水用水）（貯蔵タンク）（ドレン）（熱交換器）

図 4-10（保持タンク）8×8 燃料集合体の内圧下ＥＣＣＳ冷却実験装置

2-50

ロッド番号局所出力分布係数

ウォータロッド

図 4-11

局所出力分布（ＢＷＲ6 用）

ウォータロッド

図 4-12

局所出力分布（取替用）

2-51

表 4-3

実験結果と解析結果の比較（ＢＷＲ6 用燃料集合体）

スプレイ
開始時温度

最高温度偏差（予測値－実験値）（ウォータロッド）2-52

表 4-4

実験結果と解析結果の比較（取替用燃料集合体）

スプレイ
開始時温度

最高温度偏差（予測値－実験値）（ウォータロッド）

2-53

4.4

スプレイ冷却特性実験解析 (12)(1) 概要本実験装置は，実機 9×9 燃料を模擬した実寸大の模擬燃料集合体（チャンネルボックス装着），模擬燃料集合体を格納した圧力容器，圧力容器
内へのスプレイ水供給系，圧力容器への蒸気供給系及び圧力容器内で発生する蒸気の排出系か ら構成されてい る。 模擬燃料 集合体 は電 気加熱さ れ，
炉心スプレイ系を模 擬した冷却状態 での 冷却特性 実験を 行っ た。実験 は，実機の再循環配管両端破断事故を模擬したシステム実験として，スプレイ
熱伝達実験及び大破断ＬＯＣＡ模擬実験を行った。図 4-13 に実験装置を示す。
大 破 断 Ｌ Ｏ Ｃ Ａ 模 擬実 験 よ り ， 実 機 の 燃料 被 覆 管 温 度 を 実 験的 に 確 認 するとともに非発熱体となるウォータロッドの濡れ特性について評価し，Ｃ
ＨＡＳＴＥコードの妥当性確認を行い，スプレイ冷却及び輻射の組み合わせによる熱伝達モデルにより，実験解析の結果は実験結果を上回ることを確認している。
(2) 実験条件
大破断ＬＯＣＡ模擬実験では，実機大破断ＬＯＣＡにおいて炉圧が大気圧となる事故後 40 秒以降の状態を模擬するために，実験条件を以下のように設定している。また，表 4-5 に実験条件を示す。
①スプレイ流量
実機の最低スプレイ流量である 3gpm／バンドルを設定した。
②バンドル出力初期出力を実機の事故後 40 秒での値とし，その後の崩壊熱の時間変化も GE（平均）+3σにより考慮している。また，実機燃料と模擬燃料の熱容量の違いを反映するために，出力を更に厳しく 1.2 倍した実験も行っている。
③初期燃料棒表面温度
ベースケースではスプレイ熱伝達実験と同様に 500℃としたが，出力を 1.2 倍したケースでは実機で想定される 700℃の条件とした。
(3) 妥当性確認結果
炉心ヒートアップ解析に用いるＣＨＡＳＴＥコードの妥当性及び保守性を確認するため，表 4-5 の実験条件に示した T1，T2 実験の実験解析を実施した。図 4-14，図 4-15 に最高出力断面の各燃料棒表面温度について
実験値と解析結果の比較を示す。
いずれの実験においても，ＣＨＡＳＴＥコードによる解析は実験結果を良く模擬している。また，解析値は実験値よりも高めとなっており，燃料
2-54

被覆管温度の最高値の比較ではＣＨＡＳ ＴＥコー ドが T1 実 験 で約 34℃，
T2 実験で約 93℃高めとなっている。

2-55

2-56

図 4－13

スプレイ冷却特性実験装置

表 4-5
No.

実験条件

圧力

スプレイ流量初期バンドル

初期燃料棒

（kPa）

（gpm）

出力（kW）

表面温度（℃）

T1

100

3.0

260

500

T2

100

3.0

310

700

2-57

図 4-14

T1 実験とＣＨＡＳＴＥ解析の比較

2-58

図 4-15

T2 実験とＣＨＡＳＴＥ解析の比較

2-59

4.5

実機解析への適用性
ＢＷＲのＬＯＣＡを模擬した燃料集合体冷却実験は，実機の燃料集合体 1

体を実寸大で模擬しており，集合体出力，出力分布，炉心スプレイ流量，
炉心再冠水速度等の実験条件も実機条件に設定して実施されている。これ
らの実験結果と実験解析結果を比較すると，燃料被覆管最高温度は，前節に述べたように，実験解析結果の大部分が高く予測することを確認した。
有効性評価における重要現象は，2 章に述べたように，設計基準事故のＬ
ＯＣＡと同様であり，燃料被覆管温度が評価指標であることから，それを安全側に予測できるＣＨＡＳＴＥコードは有効性評価に適用できる。

2-60

5．有効性評価への適用性
4 章に記載した実験解析を踏まえ，重要現象についての不確かさ，及びその不確かさが評価指標の観点と運転員操作の観点から有効性評価解析へ与える影響について表 5-1 にまとめた。以下にその不確かさについて記述する。
5.1

不確かさの取扱いについて（評価指標の観点）
Ｃ Ｈ Ａ Ｓ Ｔ Ｅ コ ー ドで 取 り 扱 う 評 価 指 標は ， 燃 料 被 覆 管 温 度で あ る 。 燃

料被覆管温度は熱伝達係数に依存する。主に燃料被覆管温度への重要現象の不確かさの影響について以下に記載する。
（1）崩壊熱崩 壊 熱 は 信 頼 性 の 高い 評 価 モ デ ル と 最 確条 件 を 包 絡 で き る 条件 を 使 用 して大きくなるように評価した値をＣＨＡＳＴＥコードの入力として使用しているため，有効性評価では燃料被覆管温度を高く評価する。
（2）燃料棒表面熱伝達
対流熱伝達は，ＳＡＦＥＲコードの実験解析において，熱伝達係数を低めに評価する可能性があり，他の解析モデルの不確かさともあいまってコード全体として，スプレイ冷却のない実験結果の燃料被覆管最高温度に比べて高めに評価する。
輻射熱伝達は，燃料集合体断面の幾何学的配置に基づいて，燃料被覆管，チャンネルボックスの温度を詳細に評価する。高温となる場合の輻射率に比べて小さい値を用いていること，また，部分長燃料棒より上部にも出力燃料棒が存在すると仮定して輻射伝熱を小さくするよう設定するため，燃料被覆管温度を高く評価する。
（3）燃料被覆管酸化
燃 料 被 覆 管 の 酸 化 量の 計 算 は ， 燃 料 被 覆管 温 度 が 高 温 と な る場 合 に 酸 化
量，酸化反応熱を高めに評価する Baker-Just の式を適用しているため，燃料被覆管温度は高めに評価される。
（4）燃料被覆管変形
燃 料 被 覆 管 温 度 計 算と 燃 料 棒 内 圧 の 計 算か ら ， 内 圧 に よ る 応力 が 破 裂 限
界応力を超えた場合には，燃料被覆管が破裂を起こすとみなし，燃料被覆管の内側にもジルコニウム－水反応を計算する。破裂を判定する限界応力2-61は，図 3-5 に示したように，実験データのベストフィット曲線を仮定し，現実的な条件としている。
以 上 よ り ， 重 要 現 象の 不 確 か さ は ， 燃 料被 覆 管 温 度 を 過 大 評価 又 は 過 大
評価する方向に寄与し，有効性評価解析は評価指標の観点で厳しい評価となっている。
5.2

不確かさの取扱いについて（運転操作の観点）
Ｃ Ｈ Ａ Ｓ Ｔ Ｅ コ ー ドが 適 用 さ れ る 可 能 性の あ る 有 効 性 評 価 で取 り 扱 う 運

転操作は，ＳＲＶを使用した原子炉減圧操作及び代替注水系等を使用した
原子炉注水操作である。
こ の 操 作 は 原 子 炉 圧力 を 低 下 さ せ ， 低 圧注 水 系 に よ る 原 子 炉注 水 を 促 進させるために実施する。この運転員等操作は，代替注水系及び代替電源の準備の完了のタイミング又は原子炉水位低信号の発信を起点に実施するため，燃料被覆管温度を起点としている運転員等操作はないことから，運転員等操作に与える影響はない。
な お ， 燃 料 被 覆 管 の破 裂 判 定 に 対 し て は， ベ ン ト 操 作 へ の 影響 が 考 え られるが，ベント開始タイミングまでの時間的余裕が十分あることから，コードの不確かさが運転操作の可否に影響することはない。
ま た ， 解 析 上 の 取 扱い と し て ， 破 裂 判 定は 燃 料 被 覆 管 温 度 が最 も 高 く なるバンドルの値を代表として用いるが，現実的な炉心における燃焼度の分布を踏まえると，その影響は更に小さくなる。

2-62

表 5-1

分類
炉心
(核)

重要現象
崩壊熱

解析モデル
崩壊熱モデル

燃料棒表面
熱伝達

対流熱伝達モデル
輻射熱伝達モ
デル

炉心
(燃料)

燃料被覆管
酸化

ジルコニウム－水反応モデル

重要現象の不確かさ（1/2）
不確かさ
有効性評価解析への影響
入力値に含まれる。最確条件を包絡でき 崩壊熱を大きく設定するため，燃料被覆る条件を設定することにより崩壊熱を大 管温度を高く評価する。
きくするよう考慮している。
ＳＡＦＥＲコードに記載
ＳＡＦＥＲコードに記載

燃料集合体断面の幾何学的配置に基づい入力値に含まれる。
輻射率は，1,200℃付近のジルカロイ被覆 て，燃料被覆管，チャンネルボックスの管の酸化面における輻射率（0.7～0.8） 温度を詳細に評価する。
を踏まえて 0.67 を用いることで，
輻射伝 ＳＡＦＥＲコードから引き継ぐ対流熱伝熱を小さくするよう考慮している。
なお， 達係数，燃料の最大線出力密度などの解輻射率 0.67 を用いた場合の PCT は，輻射 析条件により，全体として保守的に評価
率 0.75 を用いた場合に比べて数℃程度 する。
高くなる（添付 2 参照）。
また，部分長燃料棒より上部にも出力燃料棒が存在すると仮定して輻射伝熱を小さくするよう考慮している。
酸化量及び酸化反応に伴う発熱量をより 燃料被覆管温度を高く評価する。
大きく見積もる Baker-Just 式による計算モデルを採用しており，保守的な結果
を与える。

3
6
2

表 5-1
分類

炉心
(燃料)

重要現象
燃料被覆管
変形

重要現象の不確かさ（2/2）

解析モデル
不確かさ
有効性評価解析への影響
膨れ・破裂評価 膨れ・破裂は，燃料被覆管温度と円周方 破裂発生前の被覆管の膨れ及び破裂発生モデル
向応力に基づいて評価され，ＳＡＦＥＲ の有無は，伝熱面積やギャップ熱伝達係
コードから引き継ぐ対流熱伝達係数，及 数，破裂後のジルコニウム－水反応熱にび燃料の最大線出力密度などの解析条件 影響を与え，燃料被覆管最高温度及び酸を保守的に取り扱うことにより燃料被覆 化割合に影響を与えることとなる。解析
管温度は高めに評価され，円周方向応力 コードでは，前述の判定を行うための燃は燃焼期間中の変化を考慮して燃料棒内 料被覆管温度を高めに評価することか
圧を大きく設定し保守的に評価してい ら，概ね保守的な結果を与えるものと考る。ベストフィット曲線を用いる場合も える。
破裂の判定は概ね保守的となる。

4
6
2

6.

参考文献

(1) ｢沸騰水型原子力発電所

非常用炉心冷却系（ＥＣＣＳ）性能解析モデルについて｣，日立 GE ニュークリア･エナジー株式会社，HLR－018 訂 4，平成 26 年 6 月(2) ｢沸騰水型原子力発電所

非常用炉心冷却系解析モデル｣，株式会社東芝，

TLR－028 改訂 3，平成 10 年 5 月(3) American Nuclear Society, “American National Standard for Decay Heat
Power in Light Water Reactors”, ANSI/ANS-5.1-1979, August 1979.
(4) A.M.Ross and R.L.Stoute, “Heat Transfer Coefficients Between UO 2 andZircaloy-2”, CRFD-1075, AECL-1552, June 1962.
(5) 「沸騰水型原子力発電所

燃料の設計手法について」株式会社日立製作

所，HLR-033 訂 1，平成 10 年 2 月(6) 「 沸 騰 水 型 原 子 力 発 電 所

燃料の設計手法について」株式会社東芝，

TLR-045 改訂 1，平成 10 年 1 月(7) G.L.Singer, “VIEWPIN A Fortran Program to Calculate View Factors
For Cylindrical Pins”, Aerojet Nuclear Co., ANCR-1054, March 1972.
(8) L.Baker and L.C.Just, “ Studies of Metal-Water Reactions at High
Temperatures Ⅲ . Experimental and Theoretical Studies of theZirconium-Water Reaction”, ANL-6548,(9) J.D.Duncan and J.E.Leonard, “ Emergency Cooling in Boiling Water
Reactrs under Simulated Loss-of-Coolant Conditions (BWR-FLECHT
Final Report) ” , GEAP-13197, June 1971.
(10) J.D.Duncan and J.E.Leonard, “ Core Spray and Bottom Flooding
Effectiveness in the BWR/6 ” , NEDO-10993, September 1973.
(11) J.E.Leonard, et. al., “Emergency Core Cooling Tests of an Internally
Pressurized,

Zircaloy-Clad,

8x8

Simulated

BWR

Fuel

Bundle ” ,NEDO-20231, December 1973.
(12)「 敦賀発電 所１ 号炉

ス プレ イ冷 却 特性 実験 につ いて」 ，日本 原子 力発電株式会社，General Electric Company，株式会社東芝，平成 11 年 1 月

2-65

添付 1

解析コードにおける解析条件

表

解析コードにおける解析条件

分類
燃料データ

解析条件
燃料集合体当たりの燃料棒数
燃料棒配列
燃料棒ピッチチャンネルボックス内幅
燃料被覆管外径，燃料被覆管肉厚
燃料被覆管物性（熱伝導率，比熱，密度）
燃料ペレット直径
燃料ペレット－燃料被覆管ギャップ条件（ガス圧力，ガス
組成，ギャップ熱伝達係数）
燃料ペレット物性（熱伝導率，比熱，密度）
燃料ペレット径方向出力分布
燃料棒最大線出力密度
燃料棒軸方向出力分布
局所出力及び燃焼度分布
断面平均燃焼度

過渡特性

炉心核分裂出力変化
炉心崩壊熱時間変化
原子炉圧力変化
燃料棒表面対流熱伝達係数変化
炉心露出時間，再冠水時間

2-66

添付 2

輻射率の妥当性について

ＣＨ ＡＳＴＥ コー ド では ，燃 料被 覆管 及 びチ ャンネ ルボ ックスの乾 いた 状
態での輻射率は 0.67 としている。
ジルカロイ被覆管を用いた物性評価試験 (1) において，1,200℃付近の酸化面における輻射率は 0.7～0.8 の範囲であると報告されている。解析に用いる輻
射率である 0.67 は，約 800℃の酸化膜を有するジルカロイに相当する値 (2) であり，ＢＷＲ－ＦＬＥＣＨＴ実験等で用いられてきた実績のある値である。
輻射率の感度解析 (3) として，ＢＷＲ2 プラントの原子炉冷却材喪失事故について，輻射率を 0.67 とした場合の燃料被覆管最高温度（PCT）は，輻射率を0.75 とした場合より，PCT が 1,400℃程度において約 30℃高くなることが確認されている。この感度解析では PCT が高く輻射率の効果が大きくなり，また燃料 形状も異 なる ことか ら， 有効 性評 価解析 の条 件に おけ る輻射 率の 感度を確認するため，ＢＷＲ5 代表プラントについて輻射率の感度解析を行った。
1．に解析条件及び解析結果を示す。感度解析の結果，PCT が 900℃程度となる有効性評価解析において，輻射率を 0.67 とした場合の PCT は，輻射率を 0.75とした場合より約 3℃高くなることを確認した。
また ，有効性 評価 解 析で 用い るＣ ＨＡ Ｓ ＴＥ コード では ，ＳＡＦＥ Ｒコ ードの解 析結果か ら燃 料被覆 管温 度が 最も 厳しく なる ノー ドを 含む一 断面 について， 水平方向 二次 元体系 で横 方向 の輻 射熱伝 達の みを 考慮 して評 価し ており，縦方向の輻射熱伝達を考慮するよりも PCT を高く評価している。
したがって，PCT が 900℃程度となっている有効性評価解析において，輻射
率 0.67 を用いてＣＨＡＳＴＥコードを使用して，PCT を評価することは可能と考える。
また，濡れた状態の輻射率は，水の輻射率の代表的な値として 0.96 を用いている。
1．有効性評価解析における輻射率の感度について
有効性評価解析における輻射率の感度を確認するため，ＢＷＲ5 代表プラン
トにつ いて，燃 料棒 及びチ ャン ネル ボッ クスに 適用 して いる 輻射率 に関 する
感度解析を実施し，PCT への影響を確認した。以下に，解析条件及び解析結果を示す。
(1) 解析条件
対象プラント：ＢＷＲ5 代表プラント

事故シーケンス：高圧・低圧注水機能喪失
2-67

解析条件

：燃料棒及びチャンネルボックスの輻射率を 0.67 から0.75 に変更する。

(2) 解析結果
表 1 に解析結果を示す。
表1
評価項目

輻射率感度解析結果
ベースケース

感度解析（輻射率：0.67）（輻射率：0.75）

約 890

約 887

燃料被覆管最高温度（℃）(3) まとめ

ＢＷＲ5 代表プラントの高圧・低圧注水機能喪失シーケンスについて，輻射
率の影響 を確認 する 感度解析 を実施 し， PCT が約 3℃低 下す る結果で あった 。

〔参考文献〕(1) “AEC FUELS AND MATERIALS DEVELOPMENT PROGRAM PROGRESS REPORT NO.76”,
GEMP-1008, September 30, 1968.
(2) “ZIRCONIUM DATA MANUAL PROPERTIES OF INTEREST IN REACTOR DESIGN”, TRG
Report 108, 1962.
(3) “LOSS-OF-COOLANT ACCIDENT & EMERGENCY CORE COOLING MODELS FOR GENERALELECTRIC BOILING WATER REACTORS”, NEDO-10329, APRIL 1971.

2-68

添付 3

輻射伝熱モデルの妥当性について

ＣＨＡＳＴＥコードは，ＳＡＦＥＲコードから引き継がれる対流熱伝達とＣＨＡＳＴＥコードにより計算される輻射熱伝達とスプレイ熱伝達に基づいて燃料被覆管温度の計算を行うコードであるが，有効性評価にあたっては，
スプレイ熱伝達を考慮していない９×９燃料の設計基準事故評価の評価手法を踏襲している。
この為，ここではスプレイの影響を受けない実験として，ＣＨＡＳＴＥコードの輻射伝熱モデルの妥当性確認が行われた実験を以下に示す。
(1) 概要スプレイ熱伝達実験 (1) では，炉心スプレイによる対流熱伝達率（スプレイ
熱伝達率）を評価するための実験，模擬燃料棒－模擬チャンネルボックス間の輻射伝熱量及び熱容量を評価するための実験が行われている。輻射伝熱実
験は，スプレイを作動させず対流を抑えた条件下での模擬燃料集合体内の温度分布を求め，輻射伝熱量を評価している。
輻射伝熱実験では，ＣＨＡＳＴＥコードの輻射伝熱モデルにより評価した
模擬燃料棒と模擬チャンネルボックスの輻射率を用いて計算された被覆管
温度と実測値の傾向が概ね一致していることを確認している。
図 1 に実験装置を示す。
(2) 実験条件
輻射伝熱実験の主要な条件を以下に示す。
① 冷却モード
輻射伝熱のみによる冷却② 模擬燃料集合体

実機ＢＷＲの実寸大 8×8 型③ 模擬燃料棒材質

インコネル 600

④ 模擬チャンネルボックス材質

SUS304⑤ 集合体出力

4.7～26.3 kW⑥ 系統圧力

大気圧～約 0.8 MPa[abs](3) 妥当性確認結果
実験解析では，模擬燃料棒にインコネル 600 を，模擬チャンネルボックスに SUS304 を用いていることから，模擬燃料棒やチャンネルボックスの材質に応じて，模擬燃料棒の輻射率を 0.50，模擬チャンネルボックスの輻射率を0.75 と設定して計算している。
輻射伝熱実験で，燃料集合体の対角線方向にある模擬燃料棒の軸方向最高出力部で測定された被覆管表面温度分布と，ＣＨＡＳＴＥコードを用いた実2-69

験解析の計算値との比較図を図 2 に示す。対角線方向の被覆管表面温度分布の計算値は実測値の傾向と概ね一致している。
上述の実験及び実験解析では，模擬燃料棒と模擬チャンネルボックスで材質が異な ること から ，輻射率 につい ても 異なる値 を設定 して 計算して おり，
被覆管表面温度分布は実機と必ずしも同じではないものの，チャンネルボッ
クスへの輻射の寄与が大きいチャンネルボックスに隣接する燃料棒の温度は，被覆管最高温度が発生する中央領域の燃料棒に比べて低く，輻射率が異なることの影響は小さいと考えられる。
したがって，実験での実測値と計算値の傾向が概ね一致していること，また，添付 2 で示したとおり，有効性評価でＣＨＡＳＴＥコードを用いている解析の状況においては，輻射が被覆管最高温度を高く評価するような保守的な設定となっていることから，有効性評価におけるＣＨＡＳＴＥコードの輻
射伝熱モデルは適用可能なものであると考える。また，有効性評価における
ＣＨＡＳＴＥコードの妥当性確認にあたってスプレイの影響を考慮する必要はないものと考える。

〔参考文献〕(1) 共同研究報告書，炉心スプレイ低流量時の熱伝達に関する研究，
昭和 60 年度下半期（最終報告書），昭和 61 年 3 月

2-70

図1

スプレイ熱伝達実験装置

2-71

添付 4

前処理コードＣＨＡＳＴＥコードのインプットデータ作成に使用される前処理コードとＣＨ
ＡＳＴＥコードにインプットされるパラメータを以下に示す。これらの関係を図
に示す。
(1)

単位燃料集合体核特性計算コード（ＴＧＢＬＡ）による燃料棒出力データ① 局所出力分布② 燃焼度分布③ 断面平均燃焼度(2)

燃料棒熱・機械設計コード（ＰＲＩＭＥ）による燃料物性データ① ギャップ熱伝達係数② 燃料棒内圧③ 燃料棒内の核分裂生成ガス及び初期封入ガスの量(3)

長期間熱水力過渡変化解析コード（ＳＡＦＥＲ）による過渡特性データ① 原子炉圧力② 軸方向各ノードの対流熱伝達係数(4)

プラント動特性解析コード（ＲＥＤＹ）による核分裂出力変化① 中性子束ＴＧＢＬＡコードにより求められた各燃料棒の出力分布，燃焼度分布及び燃料集合体断面平均燃焼度をＣＨＡＳＴＥコードに用いる。これらのデータは，次に述べるギャップ熱伝達係数の設定にあわせ，燃焼期間中の変化を考慮して設定する。
ＰＲＩＭＥコードにより求められた燃料物性データをＣＨＡＳＴＥコードにおける初期値として用いる。燃料被覆管とペレット間のギャップ熱伝達係数は，燃料被覆管温度上昇を厳しくするように，燃焼期間中の変化を考慮して最小となる値を与える。ギャップ熱伝達係数の初期値を小さく設定することで，燃料ペレットの初期保有熱量を高めに見積もり，炉心ヒートアップ時の燃料被覆管温度上昇
率が大きくなる。また，燃料棒の内圧とガス量は，燃料棒の膨れ・破裂を厳しくするように，燃焼期間中の変化を考慮して最大となる値を与える。燃料棒の内圧とガス量の初期値を大きく設定することで，炉心ヒートアップ時の燃料棒内圧及
び燃料被覆管周方向応力を大きく見積もり，燃料被覆管の膨れ・破裂を厳しく評価する。
ＲＥＤＹコードにより求められた事象発生直後の中性子束と原子炉停止後の崩壊熱から原子炉出力変化を求め，ＣＨＡＳＴＥコードで用いる。有効性評価において影響を与える崩壊熱については，燃焼度にサイクル末期のばらつきを考慮し，10％の保守性を確保することで最確条件を包絡できる条件を設定している。その2-73

ため，有効性評価解析では燃料被覆管温度は高めに評価される。

ＴＧＢＬＡ

ＰＲＩＭＥ

ＳＡＦＥＲ

ＲＥＤＹ

単位燃料集
合体核特性
計算コード

燃料棒熱・
機械設計コ
ード

長期間熱水
力過渡変化
解析コード

プラント動
特性解析コ
ード

（燃料棒出
力データ）
局所出力分
布
燃焼度分布
断面平均燃
焼度

（燃料物性
データ）
ギャップ熱
伝達係数
燃料棒内圧
燃料棒内ガ
ス量

（過渡特性
データ）
原子炉圧力
及び対流熱
伝達係数変
化
炉心露出及
び再冠水時
間

（炉心出力
データ）
中性子束

原子炉出力変化（燃料幾何形状）
ＣＨＡＳＴＥ（初期状態）

燃料被覆管温度
ジルコニウム－水反応量（燃料被覆管酸化割合）

図

ＣＨＡＳＴＥコードの入出力

2-74

（崩壊熱デ
ータ）

添付 5

有効性評価における 9×9 燃料（A 型）の代表性

1．はじめに
炉心損傷防止対策の有効性評価は 9×9 燃料（A 型）（以下，「A 型燃料」という 。）を代 表燃 料とし て評 価し てお り，有 効性 評価 に用 いるＣ ＨＡ ＳＴ
Ｅコードの適用性は，主として A 型燃料を対象に確認されている。一方，実炉には 9×9 燃料（B 型）（以下，「B 型燃料」という。）も装荷されていることから，ＣＨＡＳＴＥコードに B 型燃料が適用できることを確認する。ここでは ，ＣＨＡ ＳＴ Ｅコー ドに 入力 され る燃料 デー タを 整理 した上 で， 対応する解析モデルが B 型燃料の評価に適用できることを示す。
また，B 型燃料の燃料データを入力した解析を行い，その影響を確認することで，A 型燃料で代表することができることを示す。
2．解析手法対象とする燃料集合体を B 型燃料とし，A 型燃料で代表した申請解析と同様にＣＨ ＡＳＴＥ コー ドで解 析評 価す る。 ＣＨＡ ＳＴ Ｅコ ード に入力 する 燃料棒，ウ ォータチ ャン ネル， チャ ンネ ルボ ックス の幾 何学 的配 置及び 燃料 特性（ギャップ熱伝達係数，燃料物性等）に B 型燃料の燃料データを反映し，ＣＨＡＳ ＴＥコー ドで の燃料 形状 の差 が結 果に及 ぼす 影響 を明 確にす るた め，
ＳＡＦＥＲコードから引き継ぐ対流熱伝達係数は A 型燃料で評価した値を用いて燃料被覆管最高温度及び燃料被覆管の酸化量を評価する。
3．燃料に関連する解析入力と解析モデルの整理
燃料に関連する解析入力とそれに対応する解析モデルを表 1 に示す。A 型燃料と比べた B 型燃料の特徴として，ウォータチャンネルの採用，燃料棒の径が小さ い，標準 長燃 料棒の みで 構成 され る，ス ペー サ形 状が 異なる とい った
点があ げられる 。し かし， ＣＨ ＡＳ ＴＥ コード を使 用す る上 でこれ らの 相違は問題とはならず，B 型燃料についてもＣＨＡＳＴＥコードの解析モデルは適用可能である。以下に各解析入力とモデルに対する B 型燃料の適用性を示す。
3.1

B 型燃料への適用性

ＣＨ ＡＳＴＥ コー ドにお いて は， 燃料 棒，ウ ォー タロ ッド ，チャ ンネ ルボ
ックス の幾何学 的配 置や熱 容量 等を 入力 し，燃 料棒 表面 熱伝 達モデ ルの 輻射
熱伝達を評価するため，B 型燃料の幾何学的配置等を入力することで適切に評価でき る。ＣＨ ＡＳ ＴＥコ ード は， 矩形 のウォ ータ ーチ ャン ネルの 形状 を直接的に 扱うこと はで きない 。Ｃ ＨＡ ＳＴ Ｅコー ドと 同一 の輻 射計算 モデ ルを
2-75

持つＣＨＡＲＭコード (1) において，B 型模擬燃料のスプレイ実験解析結果（別添）のとおり，B 型燃料のウォータチャンネルを複数の丸型ロッドで模擬しており，B 型燃料を適切に模擬することができることを確認している。このため，
ＣＨＡ ＳＴＥコ ード におい てＣ ＨＡ ＲＭ コード と同 様に 丸型 ウォー タロ ッド
でウォータチャンネルを模擬することで B 型燃料の輻射の評価が可能である。
3.2

燃料特性の入力ＣＨ ＡＳＴＥ コー ドでは ，燃 料ペ レッ ト・燃 料被 覆管 の比 熱，密 度等 及びギャップ熱伝達係数を入力として，燃料棒の半径方向 1 次元熱伝導（燃料棒
熱伝導 ），ギャ ップ 熱伝達 ，ジ ルコ ニウ ム－水 反応 及び 燃料 被覆管 の膨 れ・破裂を評価する。これらの入力に B 型燃料の特性を反映する。
4．B 型燃料による解析評価
4.1

評価内容

対象プラント：ＢＷＲ5

代表炉

対象燃料集合体：B 型燃料
事故シーケンス：高圧・低圧注水機能喪失（MUWC による注水ケース）
解析条件：B 型燃料の燃料データを入力する。ＳＡＦＥＲコードから引き継ぐ対流熱伝達係数は，A 型燃料で評価した値を入力する。その他の解析条件は A 型燃料で代表した有効性評価のベース解析と同じとする。

4.2

解析結果

A 型燃料と比較した B 型燃料の解析結果を表 2 に示す。
燃料被覆管最高温度については，B 型燃料の方が 30℃程度と数%高くなっている。
5．代表燃料評価の適切性
B 型燃料の方が A 型燃料に比べて燃料被覆管最高温度が 30℃程度と数%高い
結果（約 921℃）となるものの，1,200℃に対しては余裕があり，また，ＳＡ
ＦＥＲ コードか ら引 き継ぐ 対流 熱伝 達係 数，燃 料の 最大 線出 力密度 など の解析条件 が全体と して 保守的 にな って いる ことを 考慮 すれ ば， ＣＨＡ ＳＴ Ｅコ
ードについても有効性評価においては A 型燃料の解析結果で代表しても問題ないと考える。
6．まとめ
ＣＨＡＳＴＥコードに B 型燃料が適用できることを確認した。また，B 型燃
2-76

料の燃料データを用いて解析を行った。A 型燃料と B 型燃料の解析結果に大きな差はなく，有効性評価におけるＣＨＡＳＴＥコードにおいても A 型燃料で代表することができると考える。
【参考資料】(1) 「ＢＷＲプラントのＬＯＣＡ／ＥＣＣＳ性能評価コードの検討について」
平成 3 年 12 月，通商産業省原子力発電技術顧問会
会

2-77

安全解析コード検討表1

ＣＨＡＳＴＥコードの燃料に係る入力と解析モデルの対応
解析入力

解析モデル

燃料棒，ウォータロッド／ウォータチ ・炉心ヒートアップモデル（燃料棒表ャンネル，チャンネルボックスの幾何 面熱伝達（輻射））学的配置
燃料特性（ギャップ熱伝達係数，燃料 ・炉心ヒートアップモデル（燃料棒熱物性等）

伝導，ギャップ熱伝達，燃料被覆管熱伝導，ジ ルコニ ウム －水反応 ，膨れ ・
破裂）

表2
評価項目
燃料被覆管最高温度（℃）
燃料被覆管の酸化量（％）

A 型燃料と B 型燃料の解析結果の比較
B 型燃料に対する

A 型燃料に対する

解析結果

解析結果

約 921

約 890

約3

約1

2-78

別添

ＣＨＡＲＭコードによる 9×9 燃料（B 型）ヒートアップ実験解析
1．はじめに
9×9 燃料（B 型）を対象に実施されたヒートアップ試験を対象に実験解析を行 い， 角型 ウォ ー タチ ャン ネル （W/C）を 丸型 ウォ ータロ ッド（ W/R）で 模擬する 妥当性を 確認 した。 実験 解析 では ，炉心 ヒー トア ップ 解析コ ード ＣＨ
ＡＲＭコードを用いた。
2．試験の概要
試験は，9×9 燃料（B 型）を模擬した実規模試験体を用いたスプレイ熱伝
達試験 であり， ヒー タロッ ドを 電気 加熱 し昇温 させ た後 に， 燃料上 部か らス
プレイを投入している。試験体の形状寸法を表 1 に示す。被覆管，チャンネ
ルボッ クス及び ウォ ータチ ャン ネル の材 質はス テン レス 鋼で ある。 出力 分布等の試験条件を表 2 に示す。
表1

試験体形状

項目

値（単位：cm）

発熱長さ

約 380

ヒータシース内径

約 0.95

ヒータシース外径

約 1.1

チャンネルボックス内寸

約 13.4

ウォータチャンネル外寸

約4表2主要な試験条件

項目

値

バンドル出力

216kW

325kW

軸方向出力分布

コサイン分布（ピーキング最大値約 1.4）

出力変化

図1
350

バンドル出力[kW]

300
250
200
150
バンドル出力216kW条件

100

バンドル出力325kW条件

50
0
0

50

100

150

200

時間[s]

図1

バンドル出力の時間変化
2-79

250

3．ＣＨＡＲＭコードによる実験解析
図 2 に 9×9 燃料（B 型）の断面概略図を示す。実験解析では，試験体中央部の 3×3 ロッド領域における角型ウォータチャンネルを 9 本のウォータロッ
ドで模擬した。ここで，輻射の評価で影響する 3×3 ロッド領域における外周部 8 本のウォータロッドの構造材断面積は，熱容量が同等となるように肉厚を調整 し，実機 の角 型ウォ ータ チャ ンネ ルの構 造材 断面 積と 合わせ ，こ れらの 8 本のウォータロッドの外径（中心間距離）は燃料棒ピッチと同一とした。
ステン レス鋼で ある 被覆管 ，チ ャン ネル ボック ス及 びウ ォー タチャ ンネ ル表面の輻射における輻射率は 0.45 に設定した。ヒータロッド温度測定値との比較対象は，高さ方向については軸方向出力分布の最大位置である中央部とし，径方向は対角部（3 箇所），外周部，外周部より 2 層目及びウォータチャンネ
ル隣接位置とした。
W/C 外周 2 層目

外周

対角コーナー

対角 W/C 外周 2 層目
対角 W/C 隣接
W/C 隣接※解析ではウォータチャ
ンネル（破線部）を太径
W/R で模擬

図2

9×9 燃料（B 型）の断面概略図

ＣＨ ＡＲＭコ ード による ヒー タロ ッド 温度挙 動の 測定 値と の比較 例を 図 3に示す。本検討では，9×9 燃料（B 型）体系における輻射効果を確認すること か ら ， ヒ ー タ ロ ッ ド 温 度 挙 動 は ス プ レ イ 投 入 開 始 時 点 ま で と し た 。 216kW
及び 325kW 条件でのヒータロッド温度は測定値を±20℃の範囲で予測しており，角 型ウォー タチ ャンネ ルを ウォ ータ ロッド で模 擬す るこ とは妥 当で あると考えている。
2-80

1,000900

ヒータロッ ド温度[℃]

800
700
600
500
400
300
200

試験データ

100

解析結果

0
0

100
時間[s]

150

200

ヒータロッド温度の時間変化の例（325kW 条件，W/C 隣接ヒータロッド）

800

スプレイ投入開始前
750

ヒータロッド温度[℃]：解析結果

図3

50

700

650

600

550

バンドル出力216kW
バンドル出力325kW
500
500

550

600

650

700

750

800

ヒータロッド温度[℃]：試験データ

図4

ヒータロッド温度最高値の計算値と測定値の比較

2-81

Rev.13（第３部 ＲＥＤＹ）

目 次－ ＲＥＤＹ －1. はじめに

3-1

1.1 解析コード

3-2

1.2 妥当性確認の方針

3-2

2. 重要現象の特定

3-4

2.1 事故シーケンスと評価指標

3-4

2.2 ランクの定義

3-6

2.3 物理現象に対するランク付け

3-7

3. 解析モデルについて

3-17

3.1 コード概要

3-17

3.2 重要現象に対する解析モデル

3-18

3.3 解析モデル

3-19

3.4 入出力

3-38

4. 妥当性確認

3-41

4.1 重要現象に対する妥当性確認方法

3-41

4.2 炉心（核）における重要現象の妥当性確認

3-50

4.3 炉心（熱流動）における重要現象の妥当性確認

3-53

4.4 原子炉圧力容器（逃がし安全弁含む）における重要現象の妥当性確認

3-61

4.5 格納容器における重要現象の妥当性確認

3-75

4.6 実機解析への適用性

3-77

5. 有効性評価への適用性

3-79

5.1 不確かさの取り扱いについて（評価指標の観点）

3-79

5.2 不確かさの取り扱いについて（運転操作の観点）

3-86

6. 参考文献3-87

添付１ 解析コードにおける解析条件

3-1-1

添付２ 軸方向出力分布の変化について

3-2-1

添付３ 軸方向出力分布変化を考慮したボイドマップの影響について

3-3-1

添付４ 短時間領域を細分割しての重要現象のランクの検討

3-4-1

添付５ 原子炉停止機能喪失事象での反応度係数（ＲＥＤＹコード用）の保守因子について

3-5-1

添付６ ボロン反応度添加率について

3-6-1

添付７ 最適評価コードによる解析結果との全体的挙動比較

3-7-1

1. はじめに本資料は，炉心損傷防止に関する重大事故等対策の有効性評価（以下，「有効性評
価」と称す。）に適用するコードのうち，ＲＥＤＹコードについて，・有効性評価において重要となる現象の特定・解析モデル及び入出力に関する説明
・妥当性確認・有効性評価への適用性に関してまとめたものである。

3-1

1.1 解析コード
本資料で使用する解析コードは，ＡＢＷＲ用の“REDY Ver.2”と従来型ＢＷＲ用の“REDY Ver.1(ATWS 用)”の 2 つであり，これらを以下「ＲＥＤＹコード」と称す。
ただし，従来型ＢＷＲに対する実機試験の再現解析では“REDY Ver.1”を使用している。一部の評価でＲＥＤＹコードの計算結果をインプットとする“SCAT Ver.3”（以下，ＳＣＡＴコードと称す）を併用するが，ＳＣＡＴコードの説明は別資料（第４部
ＳＣＡＴ）にて行う。
なお，本資料で引用している最適評価コードは，“TRACG Ver.5”であり，これを以下「ＴＲＡＣコード」と称する。
1.2 妥当性確認の方針
重大事故等対策の有効性評価にＲＥＤＹコードを適用することの妥当性確認の方
針を下記に述べる。
(1)

ＲＥＤＹコードの妥当性確認は，原子力学会標準「統計的安全評価の実施基準：
2008」を参考にした図 1-1 ＲＥＤＹコードにおける検討手順に従う。

(2)

ＲＥＤＹコードは,プラント安定性や運転時の異常な過渡変化を評価する目的で開発されたコードであり，起動試験などの予測解析や再現解析に使用されて来た経緯を持つ。このため実機試験結果で妥当性確認が示せる範囲については，これを積極的に活用し，モデルの妥当性を示す。

(3)

本資料は，原子炉停止機能喪失事象に対して抽出された物理現象に対してＲＥ
ＤＹコードを用いることの妥当性を示すことが目的である。なお，補足として最適評価コード（ここではＴＲＡＣコードが該当）による参考解析結果を必要に応じて参照する。

3-2

解析事象の選定(2.1(1))
本資料

本文(別資料)

原子炉施設の選定(2.1(2))
重要度ランクテーブルの作成

重要度ランクテーブ
ルの作成

注目パラメータの確認(2.1(4))

時間領域の分割(2.3)

物理領域の設定

物理現象の同定

重要度のランク付け（2.3）

解析コードの選定（ＲＥＤＹコード）

妥当性確認

評価マトリックスの作成（4.1）

実機試験での

個別効果試験等（4.2～4.5）

妥当性確認（不確かさの定量化）（4.2～4.4）

有効性評価への適用性【参考】最適評価コードによＲＥＤＹコードでの感度解析（5.1）

る解析結果との全体的挙動
比較

(添付７)

(注)次章以降では，最適評価コードをＴＲＡＣコードと呼ぶ。

図 1-1 ＲＥＤＹコードにおける検討手順

3-3

2. 重要現象の特定
2.1 事故シーケンスと評価指標(1) 解析事象の選定
ＲＥＤＹコードが適用される炉心損傷防止対策における事故シーケンスグループ
である原子炉停止機能喪失は，運転時の異常な過渡変化の発生時において原子炉のス
クラム失敗を想定する事象であり，事故シーケンスとして主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失が選定されている。
(2) 原子炉施設の選定
本事故シーケンスが生じる可能性はＢＷＲ型式により相違はないが，ＡＢＷＲと従来型ＢＷＲとの主な違いである再循環系の違い（インターナルポンプか外部設置の再循環ポンプか）は，本事故シーケンスでは早期にポンプがトリップすることからシナ
リオ上大きな違いはない。このことから，ここでは原子炉施設としてＡＢＷＲを選定した。ただし，有意に異なる場合は従来型ＢＷＲに関しての説明を併記している。
(3) 事故シーケンス
運転時の異常な過渡変化では，主蒸気隔離弁の誤閉止により，原子炉スクラム信号が発生し，全制御棒が急速挿入され原子炉は停止する。主蒸気隔離弁の誤閉止は原子炉からタービンへ流れる主蒸気流量を遮断することになるため，原子炉圧力は上昇す
るものの，原子炉がスクラムされていることと，圧力が定められた値を超えた場合は逃がし安全弁が作動するため，圧力上昇は抑制される。なお，主蒸気隔離弁の誤閉止により，タービン駆動給水ポンプは停止し，さらに原子炉水位低下を厳しめに評価する目的で，モータ駆動給水ポンプも不作動を仮定しているが，運転時の異常な過渡変化の判断基準に照らして，この仮定が影響を与えるものではない。
一方，原子炉スクラム失敗を仮定した主蒸気隔離弁の誤閉止では，原子炉圧力が上昇し，炉心内ボイドが減少することに起因した正のボイド反応度が印加され，原子炉出力が増加する。原子炉圧力が上昇して，原子炉圧力高信号で再循環ポンプ（インターナルポンプ 4 台）がトリップし，炉心流量を低下させる。このとき，同時にインターロックで作動する代替制御棒挿入は失敗を仮定する。再循環ポンプトリップにより，原子炉出力は低めに抑制される。原子炉圧力が逃がし安全弁の設定値に到達すると断続的に弁から蒸気が放出され，原子炉圧力の上昇は抑制される。逃がし安全弁が断続して開動作するため，原子炉から発生した蒸気は格納容器内のプール水へ放出され，プール水温及び格納容器圧力が上昇する。なお，主蒸気隔離弁の誤閉止により，ター
ビン駆動給水ポンプが停止するが，モータ駆動給水ポンプの自動起動は考慮する（従来型ＢＷＲでも原子炉出力が厳しくなるように起動を仮定する）。主蒸気隔離弁の閉止により，給水加熱器への加熱蒸気がなくなるため，給水温度は低下し，炉心入口サ3-4

ブクーリングが大きくなることから原子炉出力は次第に上昇する。これにより燃料は沸騰遷移状態となり燃料被覆管温度が上昇する。
一方，制御棒が挿入されないことから，原子炉を未臨界にするために手動操作により，ほう酸水注入系が起動され，負のボロン反応度が徐々に印加されると，原子炉出力は次第に低下する。
格納容器のプール水温上昇率は原子炉出力の低下とともに緩やかとなり，残留熱除去系起動によるサプレッション・プール冷却効果と相まって，事象は収束に向かうことになる。
(4) 注目パラメータの確認
原子炉停止機能喪失事象に対して適用される判断基準は，以下のとおりである。
a. 燃料被覆管の温度（1200℃以下）
b. 燃料被覆管の酸化量（15％以下）
c. 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力（最高使用圧力の 1.2 倍未満）
d. 格納容器圧力バウンダリにかかる圧力（限界圧力未満）
e. 格納容器圧力バウンダリにかかる温度（限界温度未満）
原子炉スクラム失敗を仮定した主蒸気隔離弁の誤閉止では，原子炉設置変更許可申請解析に記載した解析結果から，判断基準に対し十分な余裕があり評価指標として燃料被覆管の温度で代表できると考えられる b.を除く，a. c. d. e.を評価指標として取り上げる。したがって，本事象では燃料被覆管の温度（以下，「燃料被覆管温度」と称す），原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力（以下，「原子炉圧力」と称す），
格納容器圧力バウンダリにかかる圧力及び温度（以下，「格納容器圧力」及び「格納容器のプール水温度」と称す）が注目パラメータとなる。このうち，燃料被覆管温度は，ＲＥＤＹコードでの計算結果を使用して，ＳＣＡＴコードで評価される。

3-5

2.2 ランクの定義
本資料の本文「2．有効性評価における物理現象の抽出」で抽出された物理現象のうちＲＥＤＹコードで評価する事象において考慮すべき物理現象を対象に，表 2-1 の定義に従って「Ｈ」，「Ｍ」，「Ｌ」，及び「Ｉ」のランクに分類し，「Ｈ」及び「Ｍ」に分類された物理現象を重要現象として抽出する。

表 2-1 ランクの定義
ランクＨ

ランクの定義本資料での取り扱い

評価指標及び運転操作に 物理現象に対する不確かさを実験との対する影響が大きいと考 比較等により求め，実機評価における評えられる現象価指標及び運転操作への影響を評価す
る

Ｍ

評価指標及び運転操作に 事象推移を模擬する上で一定の役割を対する影響が中程度と考 担うが，影響が「Ｈ」に比べて顕著でなえられる現象い物理現象であるため，必ずしも不確かさによる実機評価における評価指標及び運転操作への影響を評価する必要はないが，本資料では，実機評価への影響を感度解析等により評価するか，「Ｈ」と同様に評価することとする

Ｌ

評価指標及び運転操作に 事象推移を模擬するためにモデル化は対する影響が小さいと考 必要であるが，評価指標及び運転操作へえられる現象の影響が明らかに小さい物理現象であるため，検証／妥当性評価は記載しない

Ｉ

評価指標及び運転操作に 評価指標及び運転操作へ影響を与えな対し影響を与えないか， いか，又は重要でない物理現象であるた
又は重要でない現象

め，検証／妥当性評価は記載しない

3-6

2.3 物理現象に対するランク付け
本資料の本文「2．有効性評価における物理現象の抽出」で抽出された物理現象のうち，2.1 節で述べた事象進展を踏まえ，2.2 節記載のランクの定義に従い，評価指標及び運転操作への影響に応じて「Ｈ」及び「Ｍ」に分類することで物理現象の中か
ら重要現象を特定する。この結果を表 2-2 に示す。
本事故シーケンスでは，事故発生初期の約 5 分以内に原子炉圧力，燃料被覆管温度の順で注目パラメータがピークを迎える。それ以降は，手動起動したほう酸水注入系
による負のボロン反応度効果によって次第に原子炉出力が抑制され，また残留熱除去
系による除熱が行われることから，数十分後に格納容器圧力及び格納容器のプール水
温度はピークを迎え，最終的には事象は収束する。以上より，炉心内挙動を評価する
短時間領域と，格納容器側挙動を評価する長時間領域の二つに時間領域を分割して考えるものとした。
原子炉圧力と燃料被覆管温度を支配する物理現象の同定とその重要度評価は，上述
したように一つの短時間領域でまとめている。この理由は燃料被覆管温度が異なる時間で二度のピークを生じ，かつ一度目の燃料被覆管温度のピークは原子炉圧力のピー
ク時間と前後するためである。本資料では，このランク付けの妥当性を裏付けるため，
短時間領域を時間経過に伴って変化するプラント挙動を考慮した３つのサブ時間領域に細分割し，このサブ時間領域ごとでの重要現象のランク付けを行っている（添付４参照）。なお，このサブ時間領域は短時間領域における反応度係数の不確かさ評価にも適用している(添付５)。
上記において，ＳＣＡＴコードで評価する燃料被覆管温度に係わる物理現象のランクは，ＳＣＡＴコードへのインプット値となる炉心入口流量，出力，炉心圧力，炉心入口エンタルピに影響を与えるものについて注目して選定している。

3-7

以下に，物理現象ごとに考え方を示す。
］(1) 核分裂出力［炉心（核）原子炉スクラム失敗を仮定した事象では，ボロンによって原子炉が未臨界になるまで臨界状態が継続する。すなわち，事象発生後も継続した核分裂出力が原子炉出力や発生蒸気量に影響を及ぼすため，核分裂出力はどの評価指標に対しても重要度が高いと考えられる。
(2) 出力分布変化［炉心（核）］再循環ポンプがトリップした後の給水加熱喪失状態では，軸方向出力分布が下方ピークになることが知られており，注目パラメータに影響を与える可能性がある。
ただし，この場合でも炉心平均ボイド率は増加することになるため，原子炉出力は低めに推移すると考えられ，燃料被覆管温度（主に，ＳＣＡＴコードのインプットとしての炉心流量，原子炉出力），格納容器圧力及び格納容器のプール水温度の評
価指標に与える影響は，結果を厳しくするものではなく重要度は低いと考えられる。
(3) 反応度フィードバック効果［炉心（核）］（ボイド反応度（減速材密度反応度）とドップラ反応度）
本事故シーケンスでは，反応度の変化が長時間にわたって原子炉出力や発生蒸気量に影響を及ぼす。短時間領域では，原子炉スクラム失敗を仮定した事象でも原子炉圧力の評価指標に対して（ここで選択した原子炉施設では）余裕があり，反応度
フィードバック効果の重要度は低いが，燃料被覆管温度（主に，ＳＣＡＴコードのインプットとしての原子炉出力）の評価指標に対しての重要度は高いと考えられる。
一方，長時間領域では，低出力状態が継続するものの，格納容器圧力及び格納容器のプール水温度へ与える影響は後述するボロン反応度が支配的な変化要因となり，重要度は中程度だと考えられる。
（ボロン反応度）
事象収束に必要なほう酸水注入系の起動は，事故発生後約 10 分以降であり，これ以降はボロン反応度の印加が出力の抑制に重要な役割を果たす。したがって，長時間領域の格納容器圧力及び格納容器のプール水温度の評価指標に与える重要度が高いと考えられる。
（その他）
上述以外に，反応度フィードバック効果として知られている減速材温度反応度は，起動時のボイド反応度やドップラ反応度の影響がほとんどない状態では考慮する必要があるが，本事故シーケンスの様な高い出力が継続する事象では評価指標に与える重要度は低い。なお，遅発中性子生成割合，中性子寿命といったパラメータは

3-8

上記の反応度評価に含まれる。
(4) 制御棒反応度効果［炉心（核）］本事故シーケンスでは，原子炉スクラムに失敗する評価を実施することが目的であるため，制御棒反応度や制御棒速度の様な制御棒反応度効果は考慮不要である。
(5) 崩壊熱［炉心（核）］崩壊熱はプラント停止後の事象進展では主要な熱発生源となるが，本事故シーケ
ンスでは高い出力で臨界状態が維持される。このため，崩壊熱が全出力に占める割合が小さい短時間領域では，評価指標である原子炉圧力や燃料被覆管温度に与える影響はほとんどない。一方，核分裂出力が急速に低下した後の長時間領域では，変化の遅い崩壊熱が原子炉全出力に占める割合が大きく，格納容器圧力及び格納容器のプール水温度の評価指標に与える重要度が中程度になると考えられる。
］(6) 三次元効果［炉心（核）本事故シーケンスでは制御棒反応度や制御棒速度のような制御棒反応度効果を考慮しないため，事象進展において高出力で低炉心流量状態となった場合，沸騰二相流における密度波不安定現象（熱水力的要因）とボイド反応度フィードバック効
果（核的要因）が結合して中性子束振動（三次元効果）が生じ，評価指標である燃料被覆管温度に影響を与える（ＳＣＡＴコードで評価）可能性がある。
この中性子束振動現象が生じる際には，給水加熱喪失により原子炉出力が上昇す
るが，このときの軸方向出力分布は下方ピークになると，冷却材はより上流側から沸騰を開始し，炉心平均のボイド率の減少幅を小さめに抑制する。これにより，原
子炉出力の上昇は低めに抑制されることになる。しかしながら，原子炉出力の上昇と核熱水力不安定事象による中性子束振動が重畳した場合，評価指標である燃料被覆管温度へ与える影響が大きくなる可能性も考えられる。このため，三次元効果は
燃料被覆管温度変化に対して重要度は中程度になると考えられる。
時間平均では炉心全体の挙動としての中性子束振動が，原子炉圧力や格納容器圧
力及び格納容器のプール水温度の評価指標に与える影響は，逃がし安全弁開閉による圧力制御と相まって重要度は低いと考えられる。
なお，ＲＥＤＹコードでは，中性子束振動現象を模擬することが困難であるため，中性子束振動が局所的な燃料被覆管温度に与える影響に関しては，米国において中性子束振動の評価実績がある異なる解析コード（ＴＲＡＣコード）による参考解析
結果を参照する（添付７参照）。

3-9

(7) 燃料棒内温度変化［炉心（燃料）］燃料棒内で発生した熱は，燃料棒表面から熱伝達により冷却材に伝わり蒸気となる。燃料棒内の熱移動は，燃料ペレットや被覆管内での熱伝導度，燃料ギャップでの熱伝達率に影響されるが，燃料棒内の出力分布や物性値はこの事象を通じて大きく変わることがなく，どの評価指標に与える重要度も低いと考えられる。
］(8) 燃料棒表面熱伝達 ［炉心（燃料）
燃料で発生した熱は，燃料棒表面から単相壁面熱伝達や二相壁面熱伝達により冷却材に伝わり蒸気となる。この速さは，燃料棒表面の熱伝達率にも影響されるが，原子炉スクラム失敗を仮定した事象では平均炉心で見れば沸騰状態が継続しており，熱伝達の速さが評価指標へ与える重要度は低いと考えられる。
］(9) 沸騰遷移［炉心（燃料）沸騰遷移が生じるのは原子炉出力が高く炉心流量が低い短時間領域である。沸騰
遷移が生じるとドライアウトやリウェット現象が起こるが，これらの現象は高出力
燃料バンドルが対象となる局所的な現象であり，プラント全体の挙動としては，どの評価指標に対しても主要な現象とはならない。ただし，高出力燃料バンドルにおける沸騰遷移現象は，ＳＣＡＴコードで評価している。
(10) 燃料被覆管酸化［炉心（燃料）］(11) 燃料被覆管変形［炉心（燃料）］
主蒸気隔離弁の誤閉止による圧力上昇により原子炉出力が一時的に上昇するが，早期の再循環ポンプトリップによる出力抑制効果により，プラント全体の平均応答としてはどの評価指標に対しても影響を与えない。ただし，ＳＣＡＴコードで評価する燃料被覆管温度に関しては，それぞれ重要度を検討する必要がある。
(12) 沸騰・ボイド率変化［炉心（熱流動）］
燃料から冷却材に伝えられる熱により，炉心平均ボイド率が増加するが，一方，炉心入口サブクーリングの増加やＥＣＣＳの炉心上部への注水等による凝縮が生じると，炉心平均ボイド率は減少する。炉心平均ボイド率は核熱水力計算に使用されるため，どの評価指標に与える重要度も高いと考えられる。なお，本事故シーケ
ンスでは，ＬＯＣＡとは異なり，炉心は冠水が継続されており，炉心部の二相水位を考慮する必要はない。

3-10

(13) 気液分離（水位変化）・対向流［炉心（熱流動）］(14) 気液熱非平衡［炉心（熱流動）］
これらの物理現象は，ＬＯＣＡにおける炉心内水位低下事象を想定したものであり，原子炉スクラム失敗を仮定する事象では炉内保有水は十分に保たれ，炉心は冠水が維持されることから，どの評価指標に対しても主要な物理現象とはならない。
(15) 圧力損失［炉心（熱流動）］
炉心圧力損失が大きい場合，再循環ポンプトリップ時の炉心流量の低下速度が大きくなり，出力抑制効果に影響する。また，再循環ポンプトリップ後では，炉心圧力損失は自然循環流量に影響する。よって，本件に関しては(17)に含まれるものとする。
(16) 三次元効果［炉心（熱流動）］
本事故シーケンスでは，制御棒挿入失敗を仮定していることから，高い出力が長期にわたって継続する。本物理現象は，炉心流量の変化，炉心入口サブクーリングの変化，ＥＣＣＳによる上部プレナムへの注水等によって，炉内での径方向の燃料
集合体間流量配分が時間を追って変化する現象も指している。しかしながら，プラ
ント全体としての原子炉出力は炉心平均ボイド率の変化でほぼ決まることが，これまでの多くのＲＥＤＹコードによる実機試験結果の再現解析から確認されており，さらに，本事故シーケンスでは径方向出力分布の変化は小さく，流量配分による冷却材流量変化への影響は小さいと考えられるため，どの評価指標に与える重要度も低いと考えられる。
また，本事故シーケンスでは，出力が高く炉心流量が低い運転領域を経過する期間があり，この期間に中性子束振動現象（(6)参照）及び炉心流量の振動現象（高出力チャンネルでの流量振動現象を含む）が生じる可能性がある。この期間では炉心流量を支配するのは強制循環力又は自然循環力であり，中性子束振動が炉心流量の振動現象へ及ぼす影響は小さいと考えられるが，核と熱水力現象は相互に関連する事象であることを鑑み，評価指標である燃料被覆管温度に与える重要度を三次元
効果［炉心（核）］と同じ中程度とし，三次元効果［炉心（核）］に含めて検討する。
(17) 冷却材流量変化［原子炉圧力容器（逃がし安全弁含む）］
再循環ポンプトリップにより炉心流量を低下させることで原子炉出力を抑制す
るが，冷却材流量変化の速さ（コーストダウン特性）は原子炉出力の抑制の速さに影響する。原子炉圧力は評価指標に対して余裕があるため重要度は低いと考えられるが，短時間領域での評価指標である燃料被覆管温度（主に，ＳＣＡＴコードのイ
ンプットとしての炉心入口流量変化）に与える重要度は高いと考えられる。

3-11

本事故シーケンスでは，再循環ポンプトリップ後に自然循環状態で高出力状態が継続する。このため，自然循環流量が原子炉出力変化に与える影響は無視できない。
自然循環状態時に燃料被覆管温度が厳しくなる従来型ＢＷＲプラントの場合（主に，ＳＣＡＴコードのインプットとしての炉心入口流量，原子炉出力），及び長時間領域で格納容器圧力及び格納容器のプール水温度の評価指標に与える重要度は高いと考えられる。
(18) 冷却材放出（臨界流・差圧流）［原子炉圧力容器（逃がし安全弁含む）］
原子炉圧力が逃がし安全弁の設定値に到達すると逃がし安全弁から蒸気が放出され，圧力上昇を緩和する。短時間領域では，逃がし安全弁から放出される蒸気流量は，原子炉圧力最大値を左右するものであり，原子炉圧力の評価指標に与える重要度は中程度と考えられるが，燃料被覆管温度の評価指標に与える重要度は低いと考えられる。
一方，長時間領域では，逃がし安全弁から放出される蒸気流量が多いと格納容器
圧力及び格納容器のプール水温度へ与える重要度が高いと考えられるが，これに伴い原子炉圧力が低下し，早く逃がし安全弁が閉鎖することになることから，総合すると重要度は低いと考えられる。
］(19) 沸騰・凝縮・ボイド率変化［原子炉圧力容器（逃がし安全弁含む）
ここで取り扱うべき沸騰・凝縮・ボイド率変化の物理現象は，シュラウド外の状態である。短時間領域の注目パラメータである原子炉圧力，燃料被覆管温度は炉心内の出力変動に伴うものであり，また長時間領域の注目パラメータである格納容器
圧力及び格納容器のプール水温度は，原子炉から放出される蒸気量に起因したものである。このため本事故シーケンスでは炉心以外の沸騰・凝縮・ボイド率変化は炉心内の状態変化に直接的な影響はないことから評価指標に与える重要度は低いと考えられる。
(20) 気液分離（水位変化）・対向流［原子炉圧力容器（逃がし安全弁含む）］(21) 気液熱非平衡［原子炉圧力容器（逃がし安全弁含む）］
炉心流量変化に影響する要因は，炉心外領域と炉心内領域におけるマスバランス（圧力バランス）であるため，炉心外領域での気液分離（水位変化）・対向流，気液熱非平衡が，原子炉出力に与える影響は小さく，どの評価指標に対しても主要な物理現象とはならない。

3-12

(22) 圧力損失［原子炉圧力容器（逃がし安全弁含む）］
シュラウド外の圧力損失は，(15)の炉心圧力損失と同様に，再循環ポンプトリッ
プ時の流量変化速度，トリップ後の自然循環流量に影響する。よって，本件に関しては，(17)で考慮する。
(23) 構造材との熱伝達［原子炉圧力容器（逃がし安全弁含む）］
原子炉スクラム失敗を仮定しているため，原子炉出力はほう酸水注入によって抑制されるまで高い値を維持する。このため，原子炉ドーム部を含むシュラウド外領域の構造材と冷却材間との熱伝達は，どの評価指標に対しても主要な物理現象とはならない。
［原子炉圧力容器（逃がし安全弁含む）］(24) ＥＣＣＳ注水（給水系・代替注水設備含む）
本事故シーケンスでは，給水ポンプの停止や予備給水ポンプ等も考慮しており，
これらは炉心入口サブクーリングの変化に起因した炉内ボイドの変化，原子炉水位の変化に起因した炉心流量の変化となって原子炉出力に影響を及ぼす。また，原子炉水位低下等によりＥＣＣＳの起動を想定しているため，ＥＣＣＳの注水量は原子
炉水位の上昇及び炉心流量の変化に影響する。また，主蒸気隔離弁が誤閉止して給水加熱器への加熱蒸気が遮断されると，給水温度が低下して原子炉出力上昇につながる。
短時間領域での原子炉圧力の評価指標への影響はないと考えられるが，燃料被覆
管温度（主に，ＳＣＡＴコードのインプットとしての炉心入口エンタルピ）及び，
長時間領域での格納容器圧力及び格納容器のプール水温度の評価指標に与える重要度は高いと考えられる。
(25) ほう酸水の拡散［原子炉圧力容器（逃がし安全弁含む）］
過去のほう酸水の拡散に係わる試験により得られている知見から，上部プレナム
部から注入されるほう酸水は，炉心流量が小さい場合は一度炉心周辺部を下降した
後に炉心に戻るルートを通って拡散する。炉心流量が増加してくると，上記に加え，
上部プレナム部から注入されたほう酸水が炉心に直接入ることなく，一度シュラウ
ド外を循環し混合されてから，下方から炉心に入るほう酸水の割合が増えてくる。
炉心流量がさらに増加すると全量が炉心流量と共に一度上昇し，シュラウド外を循環し混合されてからダウンカマを下降し下方から炉心に入る。なお，ほう酸水が下部プレナムから注入される従来型ＢＷＲプラントの場合は，炉心流量に係らず，常に下方から炉心に入る。原子炉スクラム失敗を仮定した事象では，長期的な事象収束にはほう酸水注入系の起動による炉心内のほう酸水拡散，これによるボロン反応度による出力抑制は重要な現象である。したがって，長時間領域の格納容器圧力及3-13

び格納容器のプール水温度の評価指標に与える重要度は高いと考えられる。
なお，ＲＥＤＹコードでは，三次元的な炉心挙動は模擬出来ないが，試験結果を反映したモデルにしていることで，物理現象に対応している。
(26) 三次元効果［原子炉圧力容器（逃がし安全弁含む）］
本物理現象は，炉心以外の領域における周方向流量配分を意味しているが，シュラウド外での周方向流量分布，下部プレナムでの周方向流量分布とも，原子炉内の構造物の配置や，給水スパージャ等の構造からして，重要な物理現象とはならない。
(27) 冷却材放出［原子炉格納容器］
本物理現象自体は，格納容器側から見た逃がし安全弁から放出される蒸気に係わる事象であり，原子炉から見た(18)と同じものである。
(28) 格納容器各領域間の流動［原子炉格納容器］
逃がし安全弁から格納容器のプール水に断続的に蒸気が放出される場合でも，格納容器内の空間部の温度は，保守的に常にプール水温度と同じになると仮定することで，格納容器各領域間の流動は，長時間領域の評価を行う上で重要現象とはならない。
(29) サプレッション・プール冷却［原子炉格納容器］
本物理現象が短時間領域で評価指標に与える影響はないが，原子炉圧力が逃がし安全弁の設定値に達すると，逃がし安全弁から格納容器のプール水へ蒸気が放出され，格納容器圧力及び格納容器のプール水温度が上昇することになる。残留熱除去系（ＲＨＲ）がこの熱を除去することでこれらの上昇は抑制されるものの，長時間領域の格納容器圧力及び格納容器のプール水温度の評価指標に与える重要度は高いと考えられる。
(30) 気液界面の熱伝達［原子炉格納容器］
逃がし安全弁から格納容器のプール水に断続的に蒸気が放出される場合でも，格納容器内の空間部の温度は保守的に常にプール水温度と同じになると仮定することで，気液界面の熱伝達は，長時間領域の評価を行う上で重要現象とはならない。
(31) 構造材との熱伝達及び内部熱伝導［原子炉格納容器］
長時間領域の評価指標である格納容器圧力及び格納容器のプール水温度を厳しめに評価するためには，これらの物理現象は考慮しない方が保守的である。

3-14

(32) スプレイ冷却［原子炉格納容器］
本事故シーケンスでは，評価指標である格納容器圧力及び格納容器のプール水温度を厳しめに評価するために，スプレイ冷却は考慮していない。
(33) 放射線水分解等による水素・酸素発生［原子炉格納容器］
本事故シーケンスでは，原子炉が冠水維持されていることから放射線水分解等による水素・酸素発生は重要な物理現象とはならない。
(34) 格納容器ベント［原子炉格納容器］
本事故シーケンスでは，長時間領域の評価指標である格納容器圧力及び格納容器のプール水温度を厳しめに評価するために，格納容器ベントは考慮していない。

3-15

表 2-2 炉心損傷防止対策の有効性評価における重要現象のランク
事故シーケンスグループ

原子炉停止機能喪失
短時間領域

分類

評価指標 原子炉
物理現象

炉心
(核)

1
2

(燃料)

炉心
(熱流動)

核分裂出力
出力分布変化

燃料被覆管温度REDY

SCAT＊3＊4

格納容 格納容器のプ
器圧力 ール水温度
Ｈ
Ｌ

Ｈ
Ｉ

Ｈ
Ｌ

(Ｈ)
Ｈ

Ｌ／Ｉ

Ｈ／Ｉ

(Ｈ)＊4

Ｍ／Ｈ

4

反応度フィードバック効果【ボイド・ドップラ / ボロン】
制御棒反応度効果

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

5
6

崩壊熱
三次元効果

Ｉ
Ｌ

Ｉ
Ｍ＊5

(I)＊4
Ｍ＊5

Ｍ
Ｌ

７

燃料棒内温度変化

Ｌ

Ｌ

Ｈ

Ｌ

8

燃料棒表面熱伝達

Ｌ

Ｌ

Ｈ

Ｌ

9
10

沸騰遷移
燃料被覆管酸化

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｈ
Ｌ

Ｉ
Ｉ

11
12

燃料被覆管変形
沸騰・ボイド率変化

Ｉ
Ｈ

Ｉ
Ｈ

Ｉ
Ｌ

Ｉ
Ｈ

13
14

気液分離（水位変化）・対向流
気液熱非平衡

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｍ

Ｉ
Ｉ

15
16

圧力損失
三次元効果

*1

*1

(Ｌ)＊4
Ｍ＊5

*1

Ｌ

＊5

＊4

Ｈ

3

炉心

圧力

長時間領域

Ｍ

Ｌ

17

冷却材流量変化

Ｌ

Ｈ

(Ｈ)

18

冷却材放出(臨界流・差圧流)

Ｍ

Ｌ

(Ｌ)＊4

Ｌ

19
20

沸騰・凝縮・ボイド率変化
気液分離(水位変化)・対向流

Ｌ
Ｉ

Ｌ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｌ
Ｉ

21
22

気液熱非平衡
圧力損失

Ｉ

Ｉ

*1

*1

Ｉ
Ｉ

*1

23

構造材との熱伝達
ＥＣＣＳ注水(給水系・代替注水設備含む)

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｈ

(Ｈ)＊４

Ｈ

25

ほう酸水の拡散

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｈ

26

三次元効果

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

原子炉格

27

冷却材放出

*2

*2

*2

*2

納容器

28
29

格納容器各領域間の流動
サプレッション・プール冷却

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｈ

30
31

気液界面の熱伝達構造材との熱伝達及び内部熱伝導

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ

32

スプレイ冷却

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

33

放射線水分解等による水素・酸素発生

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

34

格納容器ベント

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

原子炉圧
力容器
(逃がし
安全弁含
む)

24

Ｉ

*1 No.17 で評価 *2 No.18 と同一物理現象 *3 事故シーケンスグループに対して抽出されたものであるが，ＳＣＡＴコードで評価する物理事象であり，ここでは参考記載。
*4 ＳＣＡＴコードで評価する場合に，ＲＥＤＹコードの結果を引き継ぐ。
*5 三次元効果の模擬はＲＥＤＹ／ＳＣＡＴコード体系では困難であるため，米国において中性子束振動の評価実績のあるＴＲＡＣコードを使用して参考的に解析して参照する。

3-16

3. 解析モデルについて
3.1 コード概要
ＲＥＤＹコードは，制御棒の異常な引き抜きを除く運転時の異常な過渡変化解析及び冷却材流量の喪失の事故解析を評価するコードである。炉心，原子炉圧力容器，圧力容器内部構造物，原子炉冷却材再循環系，主蒸気管，タービン系，格納容器等プラント全体を模擬している。炉心核特性は 6 群の遅発中性子を考慮した一点近似動特性
方程式を適用し，中性子エネルギは 1 群としている。反応度モデルには制御棒，ボイド，ドップラ，スクラム，ボロンの各反応度を考慮している。また，燃料棒の熱的動特性及び冷却材の熱水力的挙動を計算する。制御系としては，圧力制御系，給水制御
系，再循環流量制御系を模擬し，また，安全保護系も模擬している。
本コードの入力は，原子炉出力，炉心流量等の初期条件，原子炉，主蒸気管等のデータ，核データ，燃料棒データ，格納容器データ，各種制御系データ等であり，出力として，原子炉出力，原子炉圧力，炉心流量，原子炉水位，格納容器圧力，格納容器のプール水温度等の時間変化が求められる。

3-17

3.2 重要現象に対する解析モデル
2 章において重要現象に分類された物理現象について，その物理現象を評価するために必要となる解析モデルを表 3-1 に示す。
表 3-1 重要現象に対する解析モデル
分類
炉心
(核)

炉心
(燃料)

重要現象

必要な解析モデル

核分裂出力

核特性モデル

出力分布変化(*1)

核特性モデル

反応度フィードバック効果

反応度モデル(*2)

崩壊熱

崩壊熱モデル(*2)

燃料棒内温度変化(*1)

燃料棒モデル

燃料棒表面熱伝達(*1)

炉心

沸騰・ボイド率変化(熱流動)

炉心ボイドモデル

圧力損失(*1)

原子炉圧力容器(逃がし安全弁含む)

冷却材流量変化

再循環系モデル

冷却材放出(臨界流・差圧流)逃がし安全弁モデル

沸騰・凝縮・ボイド率変化(*1)

再循環系モデル

圧力損失(*1)
給水系モデル

ＥＣＣＳ注水(給水系・代替注水設備含む)

原子炉格納容器

ほう酸水の拡散

ほう酸水拡散モデル(*3)

冷却材放出

逃がし安全弁モデル

サプレッション・プール冷却

格納容器モデル(*3)(注 1) 重要現象の欄で，(*1)をつけた現象は，2 章でどの評価指標に対してもランクＬとされた現象，又は他の現象に含むとした現象である。ここでは，見易さを考えて参考までに再掲している。
(注 2) 必要な解析モデルの欄で，(*2)をつけたモデルは原子炉停止機能喪失事象のために拡充されたモデル，(*3)をつけたモデルは，現行の設置許可申請解析では特に必要とされなかったモデルである。

3-18

3.3 解析モデル（01）（02）（03）
ＲＥＤＹコードは，3.2 節で述べた重要現象を評価するための解析モデルを有しており，妥当な数値解法をもつことはこれまでの実機プラントの起動試験などでも確認され，従来の設置許可申請にも適用されている設計解析コードである。
各モデルの説明を以下に示す。なお，ここで説明している解析モデルは，表 3-1 に示した重要現象に分類された物理現象を評価するための解析モデルと，新適用モデル
を中心に記述している。

(1) プラント動特性コード解析モデル（全体）
図 3-1 に，プラント動特性コード解析モデルの全体図を示す。

3-19

⊿ kＲ 制御棒 ＋ ⊿ kＤドップラ－⊿ kＳ スクラム Σ

動特性

熱水力
物性値

燃料温度

ドップラ
反応度

中性子束

燃料

沸騰領域の熱量

出力分布

１
Ｓ

プレナム
セパレータ

Σ
－

炉心サブクール
領域のエネルギ
バランス

炉心飽和領域の
エネルギ
バランス

主蒸気 ＋
Σ
加減弁

圧 力
制御装置

＋

安全弁
機能

蒸気の
比容積

逃がし弁
機能

流量

流量
損失

炉心出口流量スイープ時定数

⊿P

＋

タービン
バイパス弁

＋

主蒸気
エンタルピ

－

格納容器
エネルギ
バランス

流量

スイープ

クオリ
ボイド ティ 出口蒸気
重量率
マップ

Σ

炉
心
エネルギ
バランス

主蒸気
エンタルピ

崩壊熱

ボイド
反応度
ボイド率

＋
非沸騰領域の熱量

⊿ kＶ
ボイド

調速機

除去熱量

炉心
熱量

－－－

⊿ kB ボロン

残留熱
除去系

Pset

－
Σ

設定圧力
タービン
入口圧力 Pt
主蒸気管
ノード 2 圧力１Ｓ

炉心入口サブクーリング
Σ＋

飽和水エンタルピ－
炉心入口エンタルピ

ドーム
エネルギ
バランス

１

ドーム
圧 力 ＋

Σ

Ｓ

－

主蒸気管 1
体
積
バランス

dP RL
dt

再循環水
混合

時間遅れ

RL

Ｓ

＋

－
Σ

主蒸気管
ノード1 圧力流量損失
ドームからの飽和水量
キャリアンダ蒸気量
給水
流量(ダウンカマ)

１ P

給水
混合

給水
エンタルピ

水位設定点

蒸気流量

＋

全水量
の計算

水位
計算

LV

Σ
－

給水流量

図 3-1 プラント動特性コード解析モデル（ＡＢＷＲ）

給
水
制御装置

給水系

主蒸気管 2
体
積
バランス

⊿P

dP t
dt

0
2
3

(2) 核特性モデル
一点近似動特性モデルを用いて，中性子動特性挙動を評価する。
入力として「(3) 反応度モデル」から得られる各種反応度を用いる。
a. 中性子エネルギは 1 群とする。
b. 中性子束は時間と空間で変数分離可能であり，中性子束の空間分布は一定である。
c. 反応度フィードバックは，平均出力の代表燃料チャンネルに基づいて計算する。
一点近似動特性モデルは次の式で表される。

：中性子数
：反応度
：全遅発中性子割合：各遅発中性子先行核崩壊定数：各遅発中性子先行核密度：各遅発中性子割合：即発中性子生成時間

ここで

τ0

β

δk
， fi
β

， ⊿k Nβi，
βyi τ0Ciとおき，前述の式に代入すると，ＲＥＤＹコードでモデル化している次式が得られる。

τ0

dn
dt

dy i
dt

(⊿k N

1) n

6

λi y ii 1

f i n λi y i (i

1,2,

6)

τ0
⊿k N

：正味の反応度（反応度総和）fi：全遅発中性子割合に対する各遅発中性子割合

yi：遅発中性子群：即発中性子炉周期

3-21

(3) 反応度モデル
5 つの種類の反応度（制御棒反応度，ボイド反応度，ドップラ反応度，スクラム反応度，ボロン反応度）が，「(2) 核特性モデル」で示した動特性方程式の入力となる。
制御棒反応度，スクラム反応度は外部入力として与えられる。ボイド反応度は「(6)炉心ボイドモデル」より得られる炉心平均ボイド率の関数として，ドップラ反応度は「(5) 燃料棒モデル」より得られる燃料平均温度の関数としてテーブルで与えられる。
ボロン反応度は，「(12) ほう酸水拡散モデル」より得られる。
正味の反応度 ⊿K N は次式で表される。

⊿K N⊿K R ⊿K V ⊿K D ⊿KS ⊿K B

⊿ K R ：制御棒反応度⊿ K V ：ボイド反応度⊿ K D ：ドップラ反応度⊿ K S ：スクラム反応度⊿ K B ：ボロン反応度

3-22

(4) 崩壊熱モデル
原子炉出力の全てが核分裂によって直接生じるわけではない。出力の約 94％は核分裂から直接生じるが，残りの約 6％は燃料内に生成された放射性分裂生成物の崩壊によるものである。原子炉の全出力はｊ群の崩壊熱を仮定すると次式で表わされる。
j

nf

1

j

K di
i 1

K di
n
i 1 Tdi S 1

nf：原子炉全出力

Kdi
Tdin：崩壊熱生成割合（i 群）：崩壊熱等価時定数（i 群）：核分裂出力，中性子個数

図 3-2 に 11 群及び 4 群モデルの時間変化を ANSI/ANS-5.1-1979 で表した曲線と比較して示す。

ANSI/ANS-5.1-1979 で表した曲線
11 群モデル
4 群モデル時間(秒)図 3-2 崩壊熱特性の比較
3-23

(5) 燃料棒モデル
原子炉内の平均的な燃料棒で代表させ，図 3-3 に示すようにその燃料棒表面を同心円状に分割し，それぞれのノードに熱伝導方程式を適用して，燃料温度，平均表面熱流束を計算する。入力としての生成熱（核分裂による即発分と崩壊熱による遅発分を考慮）は，「(2) 核特性モデル」より得られる中性子束と，「(4) 崩壊熱モデル」より得られる崩壊熱により算出している。
a. 燃料ペレット 4 ノード，被覆管 1 ノード，ギャップ部 1 ノードとする。
b. 温度分布の空間依存性は半径方向のみとする。
c. 燃料の熱伝導度はノードの平均温度の関数とし，ノード内では一定とする。
d. 燃料の密度及び比熱は温度によらず一定とする。
e. 各ノードの温度はそのノードについて体積平均したものとする。
f. 被覆管での熱発生は無視する。

図 3-3 燃料棒モデル

3-24ここで，燃料棒中心 R h (=0)で，径方向の温度 T の変化は，以下の式で与えられ，

T
r r Rh0となる。
燃料棒と被覆管のギャップ間の熱流束 qG は，燃料ギャップ実効面積 Ag ，燃料ギャ
ップコンダクタンス hg ，ペレット表面の温度 Tf0と被覆管内面の温度 TCiの温度から，

qG = A g h g (Tf0 TCi )となる。
被覆管と冷却材の境界で，燃料棒被覆管熱伝導率 K CL ，燃料表面平均熱伝達率 h B ，
燃料棒被覆管外側表面温度 TC0 ，炉心の飽和温度 TB1 とすると，( K CLT)r Rrrh B (TC0

TB1 )

となる。
なお，ｉ番目のノードにおける熱収支は次のようになる。
f

Vi C pf

Ti
t

流入熱量

i

流出熱量

i

発生熱量

i

燃料棒内での熱輸送は，熱伝導が支配的であるため，q / Aｒはフーリエの法則で表
せる。

q
=
Ar

K

T
r

又は q

T
r

KA r

r

：径方向長さq：単位時間当たりの通過熱量

Ｋ

：熱伝導率

Ａr

：燃料棒表面積

Ｔ

：温度

Vi

：各ノードの体積f

C pf：燃料棒密度：燃料棒比熱3-25

(6) 炉心ボイドモデル
炉心部はサブクール領域と飽和領域に分けて質量及びエネルギバランスを解き，炉心出口クオリティ，炉心部圧力の変化を求める。
入力としては「(5) 燃料棒モデル」から得られる熱量，「(9) 再循環系モデル」等から得られる炉心流量，炉心入口エンタルピを用いる。
a. 飽和水，飽和蒸気は熱平衡状態にあるとする。
b. サブクール領域の流体の圧縮性は無視する。
c. 炉心バイパス流（チャンネルボックス外を流れる冷却水）は炉心入口でエンタ
ルピを保ったまま出口に達するものとする。

図 3-4 炉心部モデル図

上記モデルから得られる炉心出口クオリティを基に，過渡状態の炉心平均ボイド率を求める。
a. ボイドモデルは炉心を一点に近似した集中定数モデルとする。
b. 定常状態の炉心平均ボイド率αを出口クオリティ等の関数として求める。
c. 過渡変動に伴う炉心平均ボイド率は，炉心流量ｍの変化を考慮した補正後のボイド率（）として次式で求める。

α’＝α-(A＋Bｍ＋Cｍ2)（A，B，C は定数）

さらに,これに二次遅れ伝達関数で模擬しボイド率（d. 炉心圧力変化を考慮する。

3-26

）とする。

定常状態の炉心ボイド率

過渡状態の炉心ボイド率

ボ
イ
ド

=

率

G (s)

（％）

出口クオリティ(PU)

炉心流量変化G(s)は炉心沸騰部ボイを考慮

ドスイープ時間に依存する二次遅れ伝達関数(7) 蒸気ドーム部モデル
ベッセル圧力ノードについてのセパレータ流量，キャリアンダ流量を考慮して質量及びエネルギバランスを解いてその圧力変化を求め，ドーム部圧力と主蒸気管圧力から主蒸気流量を計算する。
入力として「(11) 給水系モデル」からの給水流量，また気水分離器モデルからセパレータ流量，キャリアンダ流量を用いる。
a. 給水とバルク水の混合には時間遅れはないものとする。
b. バルク領域の液体は圧力が上昇過程にあり，キャリアンダ質量が零のときを除いて飽和状態にあるものとする。
c. 気水分離器内の液体は常に飽和状態にあるものとする。

3-27

(8) 主蒸気管モデル
主蒸気管部のベッセル出口から主蒸気隔離弁までと，主蒸気隔離弁から主蒸気加減弁までの 2 ノードに分割する。主蒸気管内では蒸発，凝縮のいずれも生じないと仮定
して質量及び体積バランスを解き，各ノードの圧力変化を求める。入力として「(7) 蒸気ドーム部モデル」で得られる主蒸気流量，圧力制御系モデルから得られるタービン
バイパス弁開度や主蒸気加減弁開度を用い，また，主蒸気隔離弁が閉止する場合は主蒸気隔離弁閉止特性を外部入力として与える。
a. 逃がし安全弁（逃がし弁機能）は設定圧に達すると開放し始める。
b. 主蒸気加減弁及びタービンバイパス弁は圧力制御系モデルで制御される。

主蒸気加減弁

図 3-5 主蒸気管モデル
ここで，逃がし安全弁が設置されている主蒸気管部の圧力の変化率を表わす式は，
主蒸気管中では凝縮も蒸発も起こらないと仮定したときの質量と体積バランスの式から得られ，主蒸気隔離弁流量は弁開度変化に伴う時間関数で与えられる。なお，逃がし安全弁流量は「(10) 逃がし安全弁(逃がし弁機能)モデル」から求められる。

P RL

P2

1 dP
(m13 m RV
VLI d gR

PRL

：主蒸気管圧力P2：原子炉ドーム圧力

VLI：主蒸気管体積

ρgR

：密度

m13

：原子炉出口流量mRV：逃がし安全弁（逃がし弁機能）流量mISO：主蒸気隔離弁流量m ISO )

3-28

(9) 再循環系モデル
ダウンカマ，下部プレナム，再循環ポンプ，炉心部，セパレータ等原子炉一巡の圧力損失係数，再循環ポンプ吐出圧力，シュラウド内外のヘッド差及び慣性に従って再循環流量を計算する。また，ポンプ慣性とトルクよりポンプの運動方程式を解き，ポンプ回転速度を計算する。再循環流量とポンプ回転速度は，ポンプ流量に依存する吐出圧特性及び負荷トルク特性を通じて相互に関連する。また，再循環ポンプの回転速
度は，再循環流量制御系モデルから得られる速度要求信号が本モデルのインプットと
なる。

3-29

(10) 逃がし安全弁（逃がし弁機能）モデル
逃がし安全弁は圧力容器内の圧力が設定点を超えた時に作動し，炉内圧力が高くなることを防ぐ。その位置は主蒸気隔離弁よりも原子炉側に位置する。逃がし安全弁は，開く圧力と再び閉じる圧力とは異なる。代表的な逃がし安全弁特性を図 3-6 に示す。
定格の逃がし安全弁容量（逃がし弁機能動作時）の合計 mRC は，初期圧における個々の逃がし安全弁容量から得られる。

m RC

N RViCRV (PRL,0 )（全ての開いている設定圧グループの総和）

i

弁を流れる蒸気流量は次式で表わされる。

m RU(m RC－m RU )/τRV
P RL)
P RL,0： P RL ＞ P RSi か、 P RL ＞ P RRi かつ P RL ＜ 0 のと き

0： 上記以外のとき

m RU (m RV

100

逃がし弁開度（％）

50

0

PRR

PRS

主蒸気管圧力(PRL)

図 3-6 逃がし安全弁開度特性

3-30

mRC
NRV

：逃がし安全弁流量

C RV (P RL,0 )：圧力 P RL,0 における個々の逃がし安全弁容量（逃がし弁機能）

mRU：補正前の逃がし安全弁流量

RV：逃がし安全弁（逃がし弁機能）個数：逃がし安全弁時定数mRV：補正後の逃がし安全弁流量

PRL：主蒸気管ノード１圧力

P RL,0：主蒸気管ノード１初期圧力

PRSi：各逃がし安全弁吹出し圧力

PRRi：各逃がし安全弁吹止まり圧力

3-31

(11) 給水系モデル
給水流量は図 3-7 に示すように，給水制御系と給水ポンプを模擬し，原子炉水位，
主蒸気流量及び給水流量の三要素の変化から求める。給水エンタルピは，「(8) 主蒸気管モデル」から得られる主蒸気流量の変化から遅れ要素を考慮して図 3-8 のように求める方法と，ヒートバランスによる給復水系各部の給水エンタルピと配管体積
及び給水流量から算出し，一次遅れを考慮して図 3-9 に示す方法のいずれかを選択できる。主蒸気流量の遮断時には，どちらも給水エンタルピの低下を一次遅れと輸送遅れで模擬している点では同等であるが，図 3-8 のモデルでは給水加熱器を一つで模擬し，図 3-9 のモデルでは多段で模擬している点が異なる。
また，ＥＣＣＳはインターロックに従って設計流量が原子炉に注水され，そのエンタルピは，注入源が復水貯蔵タンクの場合は復水貯蔵タンク水温に基づくエンタ
ルピ，格納容器のプール水の場合は「(13) 格納容器モデル」のエンタルピとなる。

図 3-7 給水系モデル

原子炉へ

図 3-8 給水エンタルピモデル（１）

図 3-9 給水エンタルピモデル（２）3-32⊿K BmB
B

M0：ボロン反応度：下部プレナムに注入されるボロン流量：下部プレナムでのボロンミキシング効率：初期冷却材合計量

C：炉心内冷却材の平均密度C0：初期炉心内冷却材の密度

Kmass：原子炉水位変化を考慮した冷却材量の変化比（主蒸気管や逃がし安全弁から蒸気が流出することにより，初期冷却材合計量 M0 が時間を追って変化することを考慮した無次
元ファクタであり，ボロンが濃縮・希釈される影響を表す）⊿K B-hot ：初期状態から高温停止までに必要なボロン反応度の合計
CB-hot：高温停止を達成するために必要なボロン濃度

CB：炉心内ボロン濃度

3-34

(13) 格納容器モデル
図 3-11 に格納容器モデルを示す。ここでは以下のことを仮定する。
ドライウェル（Ｄ／Ｗ）とウェットウェル（Ｗ／Ｗ）（サプレッション・プール（Ｓ／Ｐ）含む）は，空間的に一体と仮定する。これは，本モデルが原子炉スクラム失敗を仮定した事象の解析で使用されることを前提としており，原子炉スクラム失敗を仮定した事象の場合，原子炉の圧力上昇によって開いた逃がし安全弁から，蒸気がＳ／
Ｐの水中に放出されＷ／Ｗの圧力がＤ／Ｗの圧力上昇に先行し，真空破壊装置が早期に開き，開いたままになるためである。
a. 格納容器からの放熱による熱喪失は保守的に考慮しない。
b. 格納容器内の空間部の温度は，保守的に常にプール水温度と同じとする。
c. 格納容器内の空間部は，保守的に常に水蒸気で飽和しているものとする。

∑=Vcont,v

ドライウェル(D/W)

ドライウェル(D/W)

Pcont
真空破壊装置真空破壊装置Asp

ウェットウェル
(W/W)

ウェットウェル
(W/W)

Msp
Tsp

ベント管

従来型ＢＷＲの例

⊿Lsp

ベント管

ＡＢＷＲ
図 3-11 格納容器モデル

格納容器の質量バランスとエネルギバランスは次の式のようになる。

M sp

m RV

m SV

m RCICGm HPCIG

mRCIC mHPCS mHPCI mHPCF
E sp

m RV
m RCICmSV h g2
m HPCS(1)m RCICGh RCICG

m HPCIG h HPCIGm HPCIh poolm HPCF

3-35

Q ex T sp

T cool(2)

格納容器圧力 Pcont は，ガスと蒸気の分圧の合計に等しいので
P contP cont, a(3)

P cont, s

ここでガスの分圧はボイルシャルルの法則から
P cont, an m R T sp

(4)273 /V cont, vで計算できる。
P cont , s は，
T sp

(5)

E sp / M sp / C

であるので，仮定b.から， P cont, s は次式のように求まる。

Pcont,sf1 Tsp:蒸気表より(6)

よって，(3)，(4)，(6)から，格納容器圧力 Pcont が求まる。
なお，格納容器モデルはＲＥＤＹコードの一部として組み込んでいる。この理由は次の通りである。
原子炉スクラム失敗を仮定した本事故シーケンスでは，逃がし安全弁から放出された蒸気は格納容器のプール水中に放出され，これを受けてプール水のエンタルピは次第に大きくなる。一方，残留熱除去系によるプール水の除熱はプール水のエンタルピ上昇を抑制し，ボロンの反応度抑制が支配的になってからはプール水のエンタルピを低下させる。
本事故シーケンスでは，この格納容器のプール水がＥＣＣＳにより原子炉に注入され，炉内水の温度低下に寄与することから，この様な炉内保有水と格納容器のプール
水とが連携して巡回する物理現象を解く必要があった。

3-36

M sp

：Ｓ／Ｐ保有水量mRV
mSVmRCICGmHPCIGm RCICm HPCSm HPCIm HPCF：逃がし弁流量：安全弁流量：Ｓ／Ｐに排出されるＲＣＩＣタービン排気流量：Ｓ／Ｐに排出されるＨＰＣＩタービン排気流量：ＲＣＩＣ流量：ＨＰＣＳ流量：ＨＰＣＩ流量：ＨＰＣＦ流量E sp：格納容器内の水と蒸気の保有エネルギ

h g2：逃がし安全弁から排出される蒸気エンタルピ

h HPCIGh RCICG：Ｓ／Ｐに排出されるＨＰＣＩタービン排気エンタルピ

h pool

：Ｓ／Ｐ水エンタルピ

Qex：ＲＨＲ等の熱除去割合

T sp：Ｓ／Ｐ水温度

Tcool
Pcont

：ＲＨＲ熱交換後の二次側温度：格納容器圧力P cont, a：格納容器圧力 空気分圧

P cont, s：格納容器圧力 蒸気分圧

C

：Ｓ／Ｐ水の比熱

nm

：モル数

R

：気体定数

V cont, v：格納容器の空間体積（Ｓ／Ｐの水が占める部分を除く）：Ｓ／Ｐに排出されるＲＣＩＣタービン排気エンタルピ

3-37

3.4 入出力
ＲＥＤＹコードの主要な入出力パラメータを図 3-12 に示す。ＲＥＤＹコードのイ
ンプットデータは以下のとおり構成される。
(1)

前処理コードからＲＥＤＹコードへのインプット（核データ）① ボイド反応度② ドップラ反応度③ ボロン反応度④ その他の動特性パラメータ（燃料物性データ）① 炉心平均ギャップ熱伝達係数（熱水力データ）① 炉心圧損係数② ボイドマップ(2)

前処理コードを用いないインプット(原子炉幾何形状)① 原子炉，原子炉内部構造物，主蒸気管等の寸法(炉心仕様)② 燃料棒に関するデータ（外径，内径，熱伝導度，比熱等）③ 出力分布，蒸気表等の熱水力関係データ(機器・設備仕様)④ 各種の弁の特性⑤ 再循環ポンプ等のデータ⑥ ほう酸水注入系に関するデータ(制御系仕様)⑦ 各種の制御系に関するデータ(格納容器形状)⑧ Ｓ／Ｐ水温度，Ｄ／Ｗ空間容積等の格納容器に関するデータ(初期運転条件)⑨ 運転条件データ（原子炉出力，主蒸気流量，炉心流量，原子炉圧力等）(外乱条件)⑩ 外乱条件（過渡変化起因条件等）

3-38

(3)ＲＥＤＹコードのアウトプットその１
プラント動特性解析を実施し，以下のアウトプットデータを得る。
① 中性子束
② 平均表面熱流束③ 主蒸気流量④ タービン蒸気流量⑤ 給水流量⑥ 炉心流量⑦ 再循環ポンプ流量⑧ 原子炉圧力⑨ 原子炉水位⑩ 逃がし安全弁流量⑪ タービンバイパス弁流量⑫ 炉心入口エンタルピ⑬ 炉心平均ボイド率⑭ 格納容器圧力⑮ 格納容器のプール水温度(4)ＲＥＤＹコードのアウトプットその２
ＳＣＡＴコードへ以下のデータを渡すことにより，燃料被覆管温度評価を実施する。
① 炉心入口流量② 出力③ 炉心圧力
④ 炉心入口エンタルピ

3-39

ＴＧＢＬＡ／ＨＩＮＥＳ

ＰＲＩＭＥ

ＩＳＣＯＲ

単位燃料集合体核特性
計算コード（04）（05）

燃料棒熱・機械設計
コード（06）（07）（08）（09）

炉心熱水力解析
コード（10）（11）（核データ）①ボイド反応度②ドップラ反応度③ボロン反応度④その他の動特性パラメータ（燃料物性データ）①炉心平均ギャップ熱伝達係数（熱水力データ）①炉心圧損係数②ボイドマップ(原子炉幾何形状)(炉心仕様)
ＲＥＤＹ(機器・設備仕様)

プラント動特性解析(制御系仕様)(格納容器形状)(初期運転条件)(外乱条件)①中性子束①炉心入口流量②平均表面熱流束②出力③主蒸気流量③炉心圧力④タービン蒸気流量④炉心入口エンタルピ

⑤給水流量
⑥炉心流量
ＳＣＡＴ

⑦再循環ポンプ流量⑧原子炉圧力単チャンネル⑨原子炉水位

熱水力解析⑩逃がし安全弁流量⑪タービンバイパス弁流量⑫炉心入口エンタルピ⑬炉心平均ボイド率①ＭＣＰＲ②燃料被覆管温度③燃料被覆管酸化量⑭格納容器圧力④クオリティ

⑮格納容器のプール水温度

図 3-12 ＲＥＤＹコードの主要な入出力

3-40⑤熱伝達係数

4. 妥当性確認
4.1 重要現象に対する妥当性確認方法
2 章で重要現象に分類された物理現象の妥当性確認方法を表 4-1 の評価マトリック

スに示す。ＲＥＤＹコードは，運転時の異常な過渡変化におけるプラント全体の挙動を評価する解析コードであり，実機プラントの起動試験（以下，「実機試験」と称す）の結果との比較によっても妥当性確認が行われているが，本資料ではこれを含めて原
子炉スクラム失敗を仮定した評価に着目して妥当性を確認する。
以下各節で適宜参照する国内ＡＢＷＲに対する実機試験結果とＲＥＤＹコード（REDY Ver.2）による解析結果との比較を初めに列挙しておく。ただし，必要に応じて従来型ＢＷＲの実機試験結果とＲＥＤＹコード（REDY Ver.1）による解析結果との比較も併用している。
これらの実機試験解析では，初装荷燃料炉心（ＢＯＣ-1）の核定数やボイドマップ，
実機試験の結果から得られた各種の機器・弁特性（開度特性やポンプ慣性含む），制
御ロジックで使用するデータに実機セット値等を使用している点が，原子炉スクラム
失敗を仮定した主蒸気隔離弁の誤閉止での解析条件とは異なる。しかしながら，これらの違いがパラメータの変化の大きい原子炉スクラム失敗を仮定した主蒸気隔離弁の誤閉止解析に与える影響は無視できる。また，主蒸気隔離弁が初期に閉鎖することから圧力制御系は評価結果に影響を与えず，給水流量制御系の動作も，本評価解析のように給水ポンプトリップや予備機が起動（その後ランアウト流量制限がかかる）する場合には期待されない。再循環流量制御系に関しては，実機試験は手動モードであるが本事象では自動としている。これは，手動モードにすると，出力が高く維持され放出蒸気が多く原子炉水位低で早期に再循環ポンプがトリップし，結果として出力が小さく評価されるためである。
図 4-1 インターナルポンプ 3 台トリップ時の過渡変化
図 4-2 発電機負荷遮断時の過渡変化
図 4-3 主蒸気隔離弁全閉時の過渡変化
図 4-4 給水ポンプトリップ予備機不起動時の過渡変化
図 4-5 再循環流量制御系速度設定点変更試験
図 4-6 給水制御系水位設定点変更試験
図 4-7 圧力制御系圧力設定点変更試験

3-41

表 4-1 重要現象に対する妥当性確認方法（評価マトリックス）
分類
炉心
(核)

重要現象

計算モデル

妥当性確認
（着目パラメータ）

核分裂出力

核特性モデル

図 4-1，図 4-4～図 4-7

反応度フィードバック

反応度モデル（中性子束変化）効果(ボイド・ドップラ)

反応度モデル

図 4-26～図 4-33

(ボロン)

炉心

崩壊熱

崩壊熱モデル

図 4-8

沸騰・ボイド率変化

炉心ボイドモデル

図 4-1，図 4-3(熱流動)

図 4-5～図 4-7（中性子束，水位変化）

図 4-9～図 4-16
再循環系モデル

図 4-1～図 4-2

原子炉圧力 冷 却 材

コーストダ

容器

ウン特性

(炉心流量変化)(逃がし安 化自然循環流

図 4-2，図 4-17，図 4-18

全弁含む)

量

(炉心流量)

流 量 変

冷却材放出

逃がし安全弁モデル(逃がし安全弁流量)(臨界流・差圧流)
ＥＣＣＳ注水給水系モデル

図 4-4，図 4-6(給水系・代替注水設備(給水流量変化時の中性子束)含む)

図 4-19～図 4-21

ほう酸水の拡散原 子 炉 格 納 サプレッション・プー
容器

図 4-3

ほう酸水拡散モデル

図 4-22～図 4-33

格納容器モデル

基礎的な物理法則を適用したモデルであるため式確認

ル冷却

とした。

3-42

(1) 実機インターナルポンプ 3 台トリップ試験

原子炉
炉圧力変化(×9.8×10-3 MPa)-20

図 4-1 インターーナルポンプ 3 台トリップ時の過渡変化

a. 実機試験概要
試験点において，常用高圧母線の故障等の発生生を模擬し，
定格出力／定格炉心流量試
常用高圧母線に接続するインンターナルポンプを 3 台同時にトリップさせてている。
b. 実機試験結果の挙動
トリップにより炉心流量が急減し，再循環系が手手動モード
インターナルポンプ 3 台トであることから，流量は回復
復することなく，約 70％で整定する。炉心流量量の低下により中性子束も低下するが，この間プラントはスクラムしないため運転は継
継続してい
上
御される。
る。水位は一時的に約 20cm 上昇するが，給水制御系により通常水位に制御
c. 実機試験結果との比較
果は，炉心流量，中性子束，原子炉圧力，原子炉
炉水位とも
ＲＥＤＹコードの解析結果
実機挙動の変化傾向とはどのの時点でも一致している。なお，原子炉水位は過過渡的に実機との変化幅の差が大きくななっているが，プラント状態が整定しつつあるる 25 秒付近
ではその差は小さくなってき
きている。

3-43

(2) 実機発電機負荷遮断試験

原子炉圧力変変化(×9.8×10-3 MPa)

図 4-2
2 発電機負荷遮断時の過渡変化
a. 実機試験概要
試験点において，送電系統の故障等により，負荷荷が急激に定格出力／定格炉心流量試遮断された場合を模擬し，発発電機負荷遮断を行っている。
b. 実機試験結果の挙動
り，主蒸気加減弁の急閉，タービンバイパス弁のの急開が生
発電機負荷遮断信号によりじ，原子炉は直ちにスクラムムしている。スクラムすることにより中性子束はは急激に減
少してほぼゼロとなる。なお
お，図には示していないが，バイパス弁容量が定定格蒸気流量の 33％であるため，圧力がが上昇し逃がし安全弁が 3 弁開放している。
c. 実機試験結果との比較
果は，中性子束，主蒸気流量，原子炉圧力，原子子炉水位とＲＥＤＹコードの解析結果
も実機試験と同様な変化とななっている。原子炉圧力は解析の方がやや高めとなっており，解析結果が保守的な評価を与えている。なお，本事象においては，給水ポ
ポンプに，
ンアウト流量制限等が生じており，過渡的に給水
水制御指令
トリップ，予備機起動，ラン
信号から切り離される。こうした条件下でも実機試験の給水流量挙動を模擬擬するため，
部分では解析で得られる流量に補正をかけて再再現してい
起動停止の流量変化がある部
る。

3-44

(3) 実機主蒸気隔離弁全閉試験
験

原子炉圧力変化(×9.8×10-3 MPa)原

図 4-3 主蒸気隔離弁全閉時の過渡変化
a. 実機試験概要
試験点において，原子炉水位，主蒸気流量等の原
原子炉系の定格出力／定格炉心流量試
異常，あるいは運転員の誤操操作等により主蒸気隔離弁が全閉することを模擬擬している。
b. 実機試験結果の挙動
直ちに原子炉はスクラムし，主蒸気流量はゼロに，中性子
主蒸気隔離弁全閉により直束もほぼゼロになる。原子炉
炉圧力は約 0.51MPa 上昇しているが，逃がし安全
全弁が 6 弁開放することにより圧力上昇
昇が抑えられている。
c. 実機試験結果との比較
果は，中性子束，主蒸気流量，原子炉圧力とも実実機の増減
ＲＥＤＹコードの解析結果
方向を良く模擬しており，そその変化幅の差も小さい。
なお，本事象においては，事象発生直後から給水ポンプに，事
トリップ，予備備機起動，
ランアウト流量制限等が生じ
じ，過渡的に給水制御指令信号から切り離されている。こ
うした条件下で実機試験の給給水流量挙動を模擬するため，解析における給水水流量変化を入力としている。

3-45

(4) 実機給水ポンプトリップ予
予備機不起動試験

原子炉圧力変化(×9.8×10-3 MPa)

図 4-4 給水水ポンプトリップ予備機不起動時の過渡変化

a. 実機試験概要
試験点において，給復水系ポンプがトリップし，予備機が定格出力／定格炉心流量試
自動起動しなかった場合を模模擬した。なお，水位低下を抑えるために再循環
環ポンプを
ランバックさせることで出力力を低下させ，運転継続が図られている。
b. 実機試験結果の挙動の 1 台がトリップし，予備のモータ駆動給水ポン
ンプが起動
タービン駆動給水ポンプのしないため，給水流量が低下下するが，インターナルポンプを自動ランバック
クさせ出力を低下させることで水位低下
下を抑えている。原子炉水位は約 20cm 低下したた後に回復傾向となり，運転継続していいる。
c. 実機試験結果との比較
果は，中性子束，主蒸気流量，原子炉圧力とも良
良く実機とＲＥＤＹコードの解析結果一致している。原子炉水位はは，解析の方の低下が速いが，最低水位及びそのの後の回復傾向は良く一致している。ななお，解析における給水流量変化は，給水ポンプに，トリップ，ランアウト状態が生じ，過渡的に給水制御指令信号から切り離されてているため，
化を入力している。
実機に合わせた給水流量変化

3-46(5) 実機再循環流量制御系速度度設定点変更試験

原子炉圧力変変化(×9.8×10-3 MPa)

図 4-5 再循
循環流量制御系速度設定点変更試験（定定格出力：－＋10％設定点変更）

a. 実機試験概要
試験点において，再循環流量制御系の再循環ポン
ンプ速度設
90％出力／90％炉心流量試定を－10％，＋10％ステップ
プ状に変化させている。
b. 実機試験結果の挙動に対して，中性子束は低下して過渡的にアンダーーシュート
炉心流量の－10％の変化にした後，炉心流量の整定に伴伴い一定となる。原子炉水位，原子炉圧力等のパパラメータも過渡的に変化するがその後後安定状態となっている。炉心流量＋10％も同同様である。
c. 実機試験結果との比較化させた例である。炉心流量の増減により中性子
子束は急激再循環流量を－＋10％変化に変化しているが，炉心流量量の整定に伴い安定に整定している。ＲＥＤＹコードの解
析結果は，実機試験結果と良良く一致している。

3-47

(6) 実機給水制御系水位設定点
点変更試験

100

図 4-6 給水制御系水位設定点変更試験（定定格出力：－＋10cm 設定点変更）

a. 実機試験概要
試験点において，給水制御系の水位設定値を－－10cm，＋
90％出力／90％炉心流量試
10cm ステップ状に変化させてている。
b. 実機試験結果の挙動に対して，給水流量が減少して原子炉水位が低低下する。
水位設定値の－10cm 変更に
その後目標水位に達すると各各パラメータは一定となる。水位設定値＋10cm
m 変更も同様である。
c. 実機試験結果との比較化させた例であり，ＲＥＤＹコードの解析結果
果は，実機
原子炉水位を－＋10cm 変化
試験結果と良く一致している
る。

3-48

(7) 実機圧力制御系圧力設定点
点変更試験

原
子
炉
圧
力
変
化
(
×
9.
8
×
10-

図 4-7 圧力制御系圧力設定点変更試験（定格出力：－＋0.069MPa 設定点変更）

a. 実機試験概要
試験点において，圧力制御系の圧力設定値を－－0.069MPa，90％出力／90％炉心流量試＋0.069MPa ステップ状に変化化させている。
b. 実機試験結果の挙動の渡的に変化
原子炉圧力の－0.069MPa の変化に対して，主蒸気流量，中性子束は過渡した後，原子炉圧力の整定に伴い一定となる。原子炉圧力＋0.069MPa も同様様である。
c. 実機試験結果との比較
a 変化させた例であり，ＲＥＤＹコードの解析
析結果は，
原子炉圧力を－＋0.069MPa
実機試験結果と良く一致して
ている。

3-49

4.2 炉心（核）における重要現象の妥当性確認
炉心（核）に対する重要現象は，核分裂出力，反応度フィードバック効果，崩壊熱であり，ＲＥＤＹコードでは，これらを評価するモデルとして，・核特性モデル（一点近似動特性モデル）
・反応度モデル（ボイド，ドップラ及びボロン）
・崩壊熱モデルを採用している。
4.2.1

核特性モデルと反応度モデル（ボイド，ドップラ）の妥当性確認(1)実機試験結果との比較による妥当性確認
ＲＥＤＹコードの核特性モデルには一点近似動特性モデルを採用しており，方程式
自体は机上又は実験解析で検証されている公知のものである。実機の原子力発電プラ
ントに，この一点近似動特性モデルを適用した場合，正しい核定数及び適切な反応度
フィードバックが与えられた条件下において，実機試験の中性子束応答を良く模擬できることは，これまで国内外での多数の実機試験との比較で確認されている。この妥
当性確認は核特性単独モデルでは出来ず，核特性モデル，反応度モデルに加え他の熱水力モデル等との総合効果として確認される。
核特性モデルの妥当性を確認することが目的であるため，ここで引用する実機試験
結果は，原子炉がスクラムしない場合の事象が参照対象となる。
図 4-1 インターナルポンプ 3 台トリップ時の過渡変化
図 4-4 給水ポンプトリップ予備機不起動時の過渡変化
図 4-5 再循環流量制御系速度設定点変更試験
図 4-6 給水制御系水位設定点変更試験
図 4-7 圧力制御系圧力設定点変更試験
本事故シーケンスで作動する再循環ポンプトリップ時の炉心流量急減による炉心内ボイド率増加に伴う出力抑制模擬能力は図 4-1，図 4-5 により，給水流量変化（ＥＣＣＳ注水）から生じる炉心入口サブクーリング変化に伴う炉心内ボイド率増減に伴う出力変化の模擬能力は図 4-4，図 4-6 から，圧力変更に対する出力変動模擬能力は図4-7 からその妥当性が確認できる。
(2)反応度モデル（ボイド，ドップラ）の妥当性確認
申請解析におけるＲＥＤＹコードの反応度フィードバックは，単位燃料集合体核特性計算コードによる評価から求められた反応度係数に不確かさ等を考慮し，本事故シーケンスにおける全ての解析時間を通して同一値の保守因子として動的ボイド係数

3-50

1.25，動的ドップラ係数 0.9 を掛けて評価している。これは，本事故シーケンスの初期における現象（圧力上昇によりボイドが減少することによる出力上昇）が支配的であるためである。しかしながら，本事故シーケンスは，事象進展に伴ってプラント状
態が大きく変化するため，本資料でこの妥当性を確認する。手法としては，炉内の物理現象が主な評価対象となる短時間領域をプラント挙動に従ってさらに 3 つのサブ時間領域に細分割し（添付４参照），それぞれの領域での反応度フィードバック（ボイド，ドップラ）の不確かさを求め，サブ時間領域ごとの不確かさを事象進展に伴って変更可能な機能をＲＥＤＹコードに追加して行う。
サブ短時間領域ごとの動的ボイド係数，動的ドップラ係数のそれぞれに求めた不確
かさ（下限値・ノミナル値・上限値の組み合わせ）を添付５に示す。
4.2.2

反応度モデル（ボロン）の妥当性確認

実機試験からは確認出来ない反応度フィードバックモデルのうち，ボロン反応度に関しては，後述する「4.4.6 ほう酸水拡散モデルの妥当性確認」でそのモデルの妥当性確認を実施している（図 4-26～図 4-33）。このモデルでは，反応度抑制に寄与する
炉心内のボロン濃度変化を計算し，この濃度にインプット定数としての，高温停止に必要な「ボロン反応度／ボロン濃度（ボロン反応度添加率）」を乗じてボロン反応度に換算している。なお，ボロン反応度添加率に関する妥当性確認結果を添付６に示す。
高温停止に必要なボロン反応度は，三次元未臨界性評価を考慮しているため，その不確かさは，ほう酸水注入系の三次元未臨界性評価における停止余裕基準の 1.5％⊿
k（12）（13）とする。なお，本評価は，定格運転時に臨界を保った状態を起点としており，
高温停止に必要なボロン所要量は炉心の違いで大きく変化することはないため，代表的に平衡炉心で評価しているが，ここでは，炉心変更及び MOX 混在炉心の場合における装荷遅れ等に伴う高温停止に必要なボロン反応度の不確かさについても考慮し，十分余裕がある値として停止余裕基準と同等の 1.5％⊿k とした。
よって，これらの合計から３％⊿k を不確かさとした。
4.2.3

崩壊熱モデルの妥当性確認

ＲＥＤＹコードの崩壊熱は，11 群又は 4 群モデルで模擬し，両モデルは同等であることを 3.3 節で確認している。
以下，11 群モデルについて説明する。11 群モデルは 1979 年に米国の NUREG1335（14）で参照され，Idaho National Engineering Laboratory が採用した 11 群モデ
ルとデータを採用している。日本では，1992 年 4 月 28 日の原子力安全委員会，原子炉安全基準専門部会 原子力崩壊熱評価小委員会での論議により，ＡＥＳＪ推奨値を用いることも妥当との結論が得られている。本資料の図にＲＥＤＹコードで使用している崩壊熱曲線を重ね合わせたものが図 4-8 である。11 群モデルと現状のデータは

3-51

ＧＥモデル（1973）＋3σとももほぼ同等であり，新ＡＮＳ（1979）＋2σやＡ
ＡＥＳＪ推奨値よりは，わずかに高めにに評価していることが確認できた。なお，図 4-8 からＲＥ
ＤＹコードで使用している崩崩壊熱計算の不確かさは，1 秒の時点で最大＋00.8％，－
0.1％である。

コードの崩壊熱曲線と各種推奨値との比較
図 4-8 ＲＥＤＹコ

3-52

4.3 炉心（熱流動）における重要現象の妥当性確認
炉心（熱流動）に対する重要現象は，沸騰・ボイド率変化であり，ＲＥＤＹコード
では，炉心ボイドマップとそのスイープモデルのことである。
炉心ボイドマップは図 4-9 に示すように，定格炉心流量における炉心出口クオリテ
ィと炉心平均ボイド率との関係を，炉心入口サブクーリングをパラメータとしてまとめた関数である。過渡時の状態は，ここから得られる炉心平均ボイド率に，炉心流量補正，さらにはスイープモデルを適用して模擬している。炉心平均ボイド率へのスイープ効果は炉心入口流量の変化等を考慮した二次遅れモデル近似である。
(1) 炉心ボイドマップの妥当性
炉心ボイドマップは，定格状態において設計軸方向出力分布（平衡炉心に相当する
下方ピーク）を仮定し，炉心熱水力解析コードを用いて求めている。後述の 4.3.1 で参照している「炉心ボイドマップ確認試験」においては，実際は軸方向出力分布を下方分布，均一分布，中央分布として試験を実施している。その結果，軸方向出力分布の違いによるボイド率に与える影響の明確な差はないと結論付けている。本事故シーケンスでは，給水加熱喪失の影響を受けている間，より下方ピークとなることが知られており，設計軸方向出力分布を仮定していることの妥当性を確認するために，仮により下方ピークとなった場合のボイドマップを作成して比較した。この結果，より下方ピークを想定した場合は，同じ炉心入口サブクーリングであれば沸騰開始が早くなり，本事故シーケンス範囲での炉心ボイドマップ全体がボイド率の大きい方に平行移動する（初期の炉心ボイド率が多少高くなる）ことを確認している。ここで，プラント全体の挙動に影響を及ぼすボイド反応度の変化は，初期運転点でのボイド率の相違による影響よりも，主にそこからのボイド率の変化幅と変化速度による影響が支配的である。このことから軸方向出力分布の違いによる影響はボイド率の変化幅や変化速度に大きく影響するものではないため，結果としてプラント全体への影響に有意な差を与えることはないと言える。実際，添付３に示したように, 本事故シーケンス解析
で初期の軸方向出力分布をより下方ピークに変更した解析を実施した場合でも，評価結果に与える影響は小さいことを確認している(*1)。また，本事故シーケンス解析での高炉心入口サブクーリング側の炉心入口サブクーリング変動範囲は，従来の高温高圧での実バンドル体系での試験範囲外である。しかしながら，炉心入口サブクーリン
グが高まるにつれて，サブクール沸騰及び飽和沸騰開始点が下流側に移動するものの，サブクール沸騰開始後の下流側の流動状態は通常の炉心入口サブクーリング時と特に変わるものではないため，平均ボイド率を対象とした炉心ボイドマップの高炉心入口サブクーリングでの不確かさに対する影響は小さいと考えられる。
(2) 炉心流量補正モデルの妥当性
過渡時の炉心平均ボイド率の変化は，上記(1)の炉心ボイドマップから得られた炉
心平均ボイド率に対し，炉心流量補正を加えて求める。後述の図 4-15 の試験解析結3-534.3.3

実機試験結果との比較による妥当性確認

炉心ボイドの挙動は実機では直接確認することが出来ない。ただし，核分裂出力変化の妥当性を実機試験結果で確認した 4.2.1 節と同様に，ＲＥＤＹコードのボイドマップが実機の過渡変化挙動を模擬出来ないと，―これによって生じるボイドフィードバック起因の中性子束変化―

炉心内ボイド率が変化することでのシュラウド外水位変化（検出水位）が模擬出来ないことになる。
以上より，これらの中性子束，検出水位を着目パラメータとして実機試験結果とＲ
ＥＤＹコードの解析結果を比較した。
図 4-1 インターナルポンプ 3 台トリップ時の過渡変化
図 4-3 主蒸気隔離弁全閉時の過渡変化
図 4-5 再循環流量制御系速度設定点変更試験
図 4-6 給水制御系水位設定点変更試験
図 4-7 圧力制御系圧力設定点変更試験
図 4-1 のＲＥＤＹコードの解析結果は，炉心流量急減に伴う実機の中性子束変化を良く模擬しており，結果的に本事故シーケンスでの再循環ポンプトリップ時の炉心流量急減に伴う炉心ボイド率の増加現象が模擬出来ることを意味している。
図 4-3 のＲＥＤＹコードの解析結果は，実機の原子炉水位変化を良く模擬しており，
スクラム失敗を仮定した原子炉隔離に伴う圧力上昇によって（この場合はスクラムも併用）生じる炉心ボイド率の減少現象を十分模擬できることが確認できたといえる。
図 4-5 の再循環流量の増減変化に対する中性子束の変化は良く実機を模擬できているが，これにより，炉心流量の変化に伴うボイドスイープのモデルの妥当性が確認できる。
図 4-6 は，給水流量を試験で増減させたものであるが，中性子束の変化が良く実機を模擬できている。この場合，給水流量の変化は炉心入口サブクーリングを増減させるが，炉心入口サブクーリングをパラメータとしているボイドマップの妥当性が示されている。
図 4-7 は原子炉圧力を増減させた試験結果であるが，中性子束の変化は良く実機を模擬できている。すなわち，ボイドマップの圧力変化に対する模擬モデルの妥当性が確認できる。

3-60

4.4 原子炉圧力容器（逃がし安全弁含む）における重要現象の妥当性確認
原子炉圧力容器（逃がし安全弁含む）に対する重要現象は，冷却材流量変化（強制循環時），冷却材流量変化（自然循環時），冷却材放出（臨界流・差圧流），ＥＣＣＳ
注水（給水系・代替注水設備含む），ほう酸水の拡散であり，ＲＥＤＹコードでは，これらを評価するモデルとして，・再循環系モデル
・逃がし安全弁モデル
・給水系モデル・ほう酸水拡散モデルを採用している。
4.4.1

再循環系モデルの実機試験結果との比較による妥当性確認その１（冷却材流量変化（強制循環時））

重要な物理現象である，冷却材流量変化（強制循環時）の妥当性確認を実機試験結果との比較によって行う。
再循環ポンプトリップによる炉心流量低下速度は，炉心のボイド挙動，炉心を含む
過渡流れの圧力損失係数，再循環ポンプの慣性定数や初期回転速度といった多くのパラメータによって複合的に影響を受ける。
よって，ここでは再循環ポンプトリップ，又はそれ相当の炉心流量変化がどの程度
ＲＥＤＹコードで模擬出来ているのかを実機試験結果で確認する。
図 4-1 インターナルポンプ 3 台トリップ時の過渡変化
図 4-2 発電機負荷遮断時の過渡変化
図 4-1 の実機試験結果は全 10 台のインターナルポンプの内，3 台のポンプがトリップした場合であるが，ＲＥＤＹコードは炉心流量急減の変化を良く模擬できている。
また，図 4-2 の実機試験結果はインターロックにより 4 台のインターナルポンプトリップ（＋6 台のインターナルポンプランバック）が行われた事象であるが，こちらもＲＥＤＹコードは炉心流量急減の変化を良く模擬できている。
以上から，本事故シーケンスでの再循環ポンプトリップ時の炉心流量急減に伴う再循環系モデルの妥当性が確認できた。
なお，再循環ポンプの炉心流量低下率はポンプの時定数が支配的要因となり，時定
数の不確かさはポンプの設計仕様から＋10％，－10％である。

3-61

4.4.2再循環系モデルの実機試験結果との比較による妥当性確認その２（冷却材流量変化（自然循環時））

重要な物理現象である，冷却材流量変化（自然循環時）の妥当性確認を実機試験結果との比較によって行う。
再循環ポンプトリップにより，自然循環状態で高出力状態が継続する原子炉スクラ
ム失敗を仮定した事象では，炉心流量の整定値が高い場合に炉心内ボイド率が小さく
なり出力が大きくなると想定される。よって，ここでは再循環ポンプトリップ後の自然循環流量がどの程度ＲＥＤＹコードで模擬出来ているのかを実機試験結果で確認する。
図 4-2 発電機負荷遮断時の過渡変化
ＢＷＲプラントの起動停止の運転では，最低ポンプ速度状態を経由するも自然循環
流量での運転は行わない運用としている。このため，通常運転時の自然循環状態の実機データは存在しないが，図 4-2 の過渡事象はこれに近いものとなっている。
図 4-2 に示した実機の発電機負荷遮断試験結果では，インターロックにより 4 台のインターナルポンプトリップが行われ，残りの 6 台のポンプが最低ポンプ速度運転となった炉心流量状態が実現されており，低炉心流量状態を模擬したデータであると見做すことができる。
この場合は，原子炉がスクラムされていることから炉心のボイド率も次第に低下していく過程にあるが，ＲＥＤＹコードはこの過程を含めて低炉心流量状態を模擬出来ることが示されている。
4.4.3

再循環系モデルの実機試験結果との比較による妥当性確認その３（冷却材流量変化（自然循環時））

上述したＡＢＷＲの実機試験結果での妥当性確認結果は，自然循環状態に近いもの
として 6 台のインターナルポンプが最低ポンプ速度となった場合であるが，これを補足する目的で，従来型ＢＷＲでの試験結果との比較結果を示す。なお，解析コードは“ REDY Ver.1” を 使 用 し て い る が ， こ こ で 確 認 し て い る 主 要 な モ デ ル は REDY
Ver.1(ATWS 用)”と同等である。
図 4-17 は，460MWe の従来型ＢＷＲプラントにおいて，二つあるＭ／Ｇセットを手動でトリップさせた試験結果をＲＥＤＹコードで再現解析したものである。Ｍ／Ｇセットトリップにより，ポンプ回転速度が徐々に低下し，これにつれて炉心流量も低下
し，自然循環状態になっている。これによれば，炉心流量，中性子束及び主蒸気流量
変化とも 20 秒後の整定値は約 2％以内で一致している。

3-62

主蒸気流量
定

炉心流量

格
値
に
対
す
る

中性子束

値
（％）

実測値
解析値
時間（秒）
図 4-17 再循環ポンプＭ／Ｇセット 2 台トリップ試験（1）

図 4-18 は，1100MWe の従来型ＢＷＲプラントにおいて，二つある再循環ポンプを手動でトリップさせた場合の試験結果をＲＥＤＹコードで再現したものである。この場合も 20 秒後の自然循環状態に着目すると，原子炉水位変化，原子炉圧力変化，中性子束変化も整定値で数％以内の差で一致しており，ここで着目したい自然循環流量の値は精度良く模擬できることが確認できた。
本事故シーケンスでは，原子炉水位が大きく低下し，さらにＥＣＣＳも注水されることから，上述の実機試験結果における自然循環流量の状態とは多少異なる。しかしながら，いずれにせよ自然循環状態は，インターナルポンプまたは再循環ポンプによる強制循環力がなくなった状態であり，ＲＥＤＹコードが採用している単純な運動量保存則(*1)において，摩擦圧損等の占める影響力は流量の二乗に比例して小さくなる
ことから､シュラウド内外の位置ヘッド差（マスバランス）が支配的な駆動力となる。
なお，炉心摩擦損失係数自体は，炉心熱水力解析コードにより炉心平均ボイド率の関数として求めているが，本事故シーケンスを通してボイド率の変化が小さいことから，
炉心摩擦損失係数の変化も小さい。以上から，本事故シーケンスにおける自然循環流量を模擬する場合，一次元の運動量保存則を適用することは妥当であると考える。
(*1)

ＲＥＤＹコードでは，一次元流れの運動量保存則により，各圧力評価点間の圧力差，位置損失（位置ヘッド），摩擦圧損，局所圧損，加速圧損，ポンプ昇圧（強制循環力）から過渡時の流量変化を求めている。

3-63

4.4.4

逃がし安全弁モデルの実機試験結果との比較による妥当性確認

原子炉圧力の評価にとって重要な物理現象である冷却材放出は，本事故シーケンス
では逃がし安全弁からの蒸気放出に該当する。実機ではこれに対応した試験結果が存在することから，これをＲＥＤＹコードの流量変化（自然循環時）との比較によって行う。
図 4-3 主蒸気隔離弁全閉時の過渡変化
図 4-3 の主蒸気隔離弁全閉時の実機試験結果にある主蒸気流量は，原子炉が隔離した後は全て逃がし安全弁から放出される蒸気流量である。ここにおいて，ＲＥＤＹコードの解析結果と実機試験結果の挙動は開閉タイミングを含めてほぼ一致しており，
原子炉スクラム失敗を仮定した事象に対して，逃がし安全弁モデルを使うことの妥当性が確認された。
なお，モデルにおける吹出し容量は，「日本工業規格 JISB8210 」付属書記載の算出式により計算された値をインプットデータとして用いており，吹き出し容量の不確
かさは－0％，＋16.6％であることが分かっている。
4.4.5

給水系モデルの妥当性確認（総合的な妥当性確認，主に給水流量）
原子炉への給水流量が変化すると，例えば増加すると，炉心入口サブクーリングが増加するために炉心のボイドが減少し，正のボイド反応度が印加されることで原子炉出力が増加する。また，給水の温度が変化すると，例えば低くなった場合には給水流量が同じでも，前述と同じ理由で出力が増加する。
実機試験結果の中から給水流量変化が主導となる下記の事象にて，ＲＥＤＹコードの妥当性確認を行う。なお，ＥＣＣＳ流量変化に伴う実機データは存在しないが，原子炉に注水された場合の炉内全体の減圧効果や炉心入口サブクーリングに与える影響は同等と考え，ここでの妥当性確認に含めるものとする。
図 4-4 給水ポンプトリップ予備機不起動時の過渡変化
図 4-6 給水制御系水位設定点変更試験
図 4-4 の実機試験は給水ポンプトリップにより給水流量が急激に低下した場合のプラント挙動であり，給水流量の減少による炉心入口サブクーリング減少が炉心のボイド率増加を引き起こし，時間遅れの後に中性子束減少として表れている。実機試験
では再循環ポンプランバックによる炉心流量低下も並行して炉心ボイド率増加を引き起こしているため，炉心入口サブクーリング減少のみの影響ではないが，総合してどのパラメータの挙動もＲＥＤＹコードは良く模擬出来ている。
図 4-6 は，給水流量が増減した場合のプラント挙動であり，こちらの実機試験結果

3-65

（ＥＣＣＳエンタルピの妥当性確認）
本事故シーケンスで期待しているＥＣＣＳ（ＨＰＣＦとＲＣＩＣ）の流量は安全要求の下限値を使用し，格納容器のプール水又は復水貯蔵槽を水源としている。基本ケースでは，それぞれの設計流量（ＨＰＣＦで 182m3/h）を用いているが，流量制御をしているＲＣＩＣは別として，ＨＰＣＦの場合にはプラス側の不確かさがあり，制御棒挿入失敗を仮定した本事象では，炉心を冷却する作用によりどの評価指標に与える影響も厳しくなる可能性がある。ＨＰＣＦでは実力値として＋137％（250m3/h）の能力があり，これを不確かさとする。
また，制御棒挿入失敗を仮定した主蒸気隔離弁の誤閉止では，長時間領域での評価指標である格納容器の圧力と格納容器のプール水温度を高めに評価する目的で，格納容器のプール水温度は保安規定で定めた上限値 35℃を基本ケースとしている。しかしながら，一方で，ＥＣＣＳはこの格納容器のプール水も使用しており，より冷たい
プール水が結果を厳しくする可能性も考えられる。よって，ここでは設計仕様の常用温度下限である 10℃を不確かさの下限とする。

4.4.6

ほう酸水拡散モデルの妥当性確認

ほう酸水注入系によって原子炉に注入されたほう酸水は，炉心内冷却材内に拡散されることによりボロン反応度効果として作用し，原子炉を停止させる。
ほう酸水が原子炉に到達するまでの遅れ時間は単純な移送計算で求められるが，到達後の炉内拡散は複雑であり，これを詳細に模擬することは困難である。このため，
ほう酸水拡散モデルでは，その入力データを試験結果から得られた結果に基づいて厳しめに設定又は補正することで安全側の評価となっていることを確認する。
ボロンミキシングの試験設備は 1/6 縮尺で模擬した試験設備であり，ほう酸水流量
及び炉心流量をパラメータとして炉内ボロン濃度の時間変化を計測している。

3-69表 4-2 解析モデルの妥当性確認結果と重要現象に対する不確かさまとめ
分類
炉心(核)

重要現象

解析モデル

妥当性確認

不確かさ

核分裂出力

核特性モデル

ＡＢＷＲ実機試験

反応度フィードバック効果に含める

反応度フィードバック効果

反応度モデル

ＡＢＷＲ実機試験

添付５の表 2-2 参照（ボイド・ドップラ） 設計解析での確認

炉心(熱流動)反応度モデル

設計値の確認（ほう酸水拡散モ 高温停止に必要なボロン反応度：（ボロン）

デル自体は下記）

－3％⊿k

崩壊熱

崩壊熱モデル

学会推奨曲線，モデル式確認

1 秒経過で最大＋0.8％／－0.1％

沸騰・ボイド率変化

炉心ボイドモデル

試験装置，ＡＢＷＲ実機試験

反応度フィードバック効果に含める

設計解析での確認

炉心流量補正なし/最大補正二次関数

ＡＢＷＲ実機試験，設計値

ポンプの時定数：＋10％／－10％

ＡＢＷＲ実機試験

モデルの仮定に含まれる

原子炉圧力容器

冷却材流量

コーストダウ(逃がし安全弁

変化

ン特性

含む)

再循環系モデル

自然循環流量
冷却材放出(臨界流・差圧流)逃がし安全弁モデル

ＡＢＷＲ実機試験，設計値

逃がし弁流量：＋16.6％

ＥＣＣＳ注水給水系モデル

ＡＢＷＲ実機試験，設計値(1)給水温度（主蒸気流量零で）：(給水系・代替注水設備含む)（給水エンタルピ）－60 kJ/kg（－14℃）(2)遅れ時間

給水系モデル

設計値等の確認（ＨＰＣＦ流量）
給水系モデル

ＨＰＣＦ流量：＋137％

設計値等の確認

格納容器のプール水初期エンタルピ：－104 kJ/kg（－25℃）（ＥＣＣＳエンタルピ）

原子炉格納容器+50 秒

ほう酸水の拡散

ほう酸水拡散モデル

試験装置

入力値に含まれる

サプレッション・プール冷却

格納容器モデル

モデル式確認

入力値に含まれる6
7
3

4.6 実機解析への適用性
重要現象に対して実施したＲＥＤＹコードの妥当性確認が，実機解析に適用可能であることを述べる。
4.6.1

重要現象への適用性

ＲＥＤＹコードを用いた有効性評価における重要現象は，核分裂出力，反応度フィードバック効果，沸騰・ボイド率変化，冷却材流量変化（強制循環流量），冷却材流量変化（自然循環流量），冷却材放出（臨界流・差圧流），ＥＣＣＳ注水（給水系・代替注水設備含む），ほう酸水の拡散，サプレッション・プール冷却である。
ＲＥＤＹコードは元々実際に起こり得るプラント挙動（プラント安定性や運転時の異常な過渡変化）を評価する目的で開発されており，4.1 節から 4.5 節で確認したよ
うに，重要現象を模擬した各モデルの妥当性は実在する実機試験結果との比較によりほぼ確認可能である。さらに，直接確認できない炉心ボイドモデルについては，実機を模擬した試験装置での試験によっても確認されており，また，崩壊熱については学会等で公的に認められた特性を模擬していることが確認できた。なお，ボイドマップ
は，炉心熱水力解析コードから得られた炉心出口クオリティとボイド率との関係から静的に求めたものであることから，多少各パラメータの変動が大きくなる原子炉スク
ラム失敗を仮定した事象の評価においても適用可能であると考える。
実機試験で確認できない，原子炉スクラム失敗を仮定した事象として特有なほう酸
水注入によるボロン反応度変化については，三次元コードから得られた実機を想定した高温停止に必要なボロン反応度とボロン濃度をデータとし，これに試験によって裏付けられた炉心内平均ボロン濃度の変化を考慮している。したがって，ほう酸水拡散
モデルも，原子炉スクラム失敗を仮定した実機の適用において問題がない。
格納容器内への逃がし安全弁からの蒸気放出に伴う圧力と温度の評価に関しては，
質量及びエネルギをバランス式から計算し，保守的な結果を与える仮定の下で構築された単純な物理方程式を採用していることを 4.5 節で説明した。したがって，格納容器の評価においてこのモデルを実機に適用することに問題はない。

3-77

4.6.2

出力等が異なるプラントへの適用性

出力等が異なるプラントにおいて，原子炉停止機能喪失事象評価に影響する設備の相違箇所は，以下のとおりである。
・再循環系
・ほう酸水注入箇所
・ＥＣＣＳの構成
再循環系については，ＡＢＷＲはインターナルポンプ（内蔵型再循環ポンプ）を採用しているが，定格原子炉出力がより小さい従来型ＢＷＲでは外部ループとジェットポンプにより構成されている。この相違は，再循環ポンプがトリップして炉心流量が低下する際の炉心流量の低下速度に影響し，炉心からの冷却材への熱交換に影響するが，それぞれ実機試験結果で確認された異なる再循環系モデルを選択する。
ほう酸水の注入箇所については，ＡＢＷＲでは炉心上部への注入となるが，定格原子炉出力がより小さい従来型ＢＷＲでは炉心下部へ注入する。この相違に対しては，それぞれ試験装置により確認された異なるデータを適用できる。
ＥＣＣＳの構成については，原子炉スクラム失敗を仮定した事象時には原子炉圧力が高めに推移するため，高圧系のＥＣＣＳを使用するが，炉型や定格原子炉出力によらず基本的な構成は相違ない。
以上から，出力等が異なるプラントへも適用可能である。
4.6.3

まとめ

以上より，本章に記載している妥当性確認結果は，出力等が異なるプラントと共通の確認結果として適用性を有するとともに，実機ＢＷＲの有効性評価解析に適用できると考える。

3-78

5. 有効性評価への適用性
4 章に記載した実機比較解析等を踏まえ，重要現象についての不確かさ，及びその不確かさが評価指標の観点と運転員操作の観点から有効性評価解析へ与える影響について表 5-1 にまとめた。以下にその不確かさについて記述する。
5.1 不確かさの取り扱いについて（評価指標の観点）
5.1.1

重要現象に対する不確かさが評価指標に与える影響

ＲＥＤＹコードで取り扱う評価指標は，原子炉圧力，燃料被覆管温度，格納容器圧力，格納容器のプール水温度である。このうち燃料被覆管温度については，ＲＥＤＹ
コードの解析結果をＳＣＡＴコードに受け渡し評価を実施する。
以下，重要現象の不確かさがこれらの評価指標に与える影響について示す。
(1) 核分裂出力
核分裂出力は 3.3 節に示す一点近似動特性の核特性モデルを解くことにより求めている。核分裂出力の不確かさは，核特性モデルで使用する反応度フィードバッ
ク効果（ボイド，ドップラ，ボロン）の不確かさに含まれる。核定数の不確かさに対しては原子炉スクラム失敗を仮定した事象が保守的な結果を与えるような燃焼度時点の炉心データを組み合わせて使用しており，反応度フィードバック効果については後述の(2)に示す。
(2) 反応度フィードバック効果
ボイド反応度及びドップラ反応度の不確かさについては，運転時の異常な過渡変化評価と同様に，ボイド反応度に保守ファクタを考慮して計算することにより，加圧事象時の出力上昇が大きくなるように評価している。しかし，本事故シーケンス
は，圧力や炉心入口サブクールが時間経過につれて増減する長期事象であることから，運転時の異常な過渡変化のような短時間の事象を評価する場合とは異なり保守因子が変化するため，ボイド反応度及びドップラ反応度の不確かさ評価で設定した範囲に対して感度解析にて確認する必要がある。なお，感度解析のための単位燃料集合体核特性計算コードの不確かさを含めた反応度フィードバック係数の不確かさ評価については，添付５にて説明する。また，感度解析実施のためにサブ時間領
域ごと（添付４参照）に反応度係数を変更可能な機能をＲＥＤＹコードに追加して評価を実施する。
ボロン反応度の不確かさについては，その不確かさについて感度解析を行い，評価指標に対する影響を 5.1.2 節で確認する。

3-79

(3) 崩壊熱
発生熱源としての崩壊熱が大きい場合は，長時間領域で評価指標に影響が有るものと想定された。崩壊熱の不確かさ幅は時間とその時点までの核分裂出力の変遷で決まるが，不確かさについて感度解析を行い，評価指標に対する影響を 5.1.2 節で確認する。
(4) 沸騰・ボイド率変化
沸騰・ボイド率変化現象の不確かさは，ＲＥＤＹコードでは 3.3 節に示した炉心
ボイドモデルとそのデータの不確かさによる。データは炉心熱水力解析コードの解析結果を元に一点近似用に作成しており，現実的に評価していることから，ボイド
マップが評価指標に与える影響は小さい。ただし，ボイドマップの炉心流量補正の不確かさについては感度解析を行い，評価指標に対する影響を 5.1.2 節で確認する。
(5) 冷却材流量変化（コーストダウン特性）
再循環ポンプトリップ時，ポンプ速度の低下が遅いほど原子炉出力の抑制も遅くなり，原子炉バウンダリ圧力が高めに評価される。また，炉心流量の低下が速いと，燃料被覆管温度が高くなる可能性がある。
この冷却材流量低下速度が燃料被覆管温度の評価指標に与える不確かさは感度
解析にて確認する必要がある。
(6) 冷却材流量変化（自然循環流量）
再循環ポンプトリップにより炉心流量が低下し，自然循環状態となるが，その際，炉心流量が小さいと燃料被覆管温度が高くなる可能性がある。また，炉心流量が大
きいと原子炉出力が高くなり，逃がし弁の開閉により格納容器側に放出される蒸気流量が多くなることから，格納容器圧力及び格納容器プール水温度が高くなると考えられる。
自然循環流量は，再循環ポンプの駆動力（ＡＢＷＲで数台運転中の期間），核特性と，これに起因した炉心内の熱水力学的挙動変化，シュラウド内外挙動やＥＣＣ
Ｓ注水（給水系を含む）などに総合的に影響される物理現象である。このためこれを単独で切り出して不確かさを感度解析することは困難である。しかしながら，
4.4.3 節で説明しているように自然循環状態はシュラウド内外の位置ヘッド差（マスバ
ランス）が支配的であり炉内ボイドによる摩擦圧損等の炉心流量への影響は小さいこと，実機試験での挙動を概ね再現できることを確認していることから，炉心流量の不確かさによる影響は評価指標に対する安全裕度を有意に小さくするものではない。さらに，解析モデルの異なるコード（ＴＲＡＣコード）により参考的に解析評価を行

い，ＲＥＤＹコードによる解析結果とプラントの全体挙動が同様であることを参照

3-80

する。（添付７）(7) 冷却材放出（臨界流・差圧流）（原子炉圧力容器）
短時間領域では，逃がし安全弁から放出される蒸気流量が少ないほど，事象初期の圧力上昇が緩和されにくく，原子炉バウンダリ圧力が高めに評価されるとともに，炉心出力及び炉心圧力も高くなり，燃料被覆管温度も高くなると考えられる。解析で使用している逃がし安全弁容量は安全率を考慮して決定した下限値であるが，この吹出し容量の違いが評価指標に与える不確かさは感度解析にて確認する必要がある。
(8) ＥＣＣＳ注水（給水系・代替注水設備含む）
給水温度の変化やＥＣＣＳの水源としての格納容器のプール水温度の初期値は，
炉心入口サブクーリングの変化となって原子炉出力を変化させるため，燃料被覆管
温度や長時間領域の格納容器圧力，格納容器のプール水温度の評価指標に影響する可能性がある。以上より，給水温度の変化や格納容器のプール水温度の初期値の不確かさについて確認する必要がある。
なお，炉心に注入されるＥＣＣＳ流量が多いほど，原子炉水位が高くなり自然循
環状態における炉心流量が大きくなるため，原子炉出力が高くなる効果があると考えられる。ただし，ＲＣＩＣについては流量制御しており，不確かさの考慮は不要である。また，ＨＰＣＦ（ＨＰＣＳ）流量については，安全要求値を下限値として使用しているが，プラス側の不確かさは感度解析にて確認する必要がある。
(9) ほう酸水の拡散
ほう酸水の拡散に係わる不確かさは，ボロン反応度の不確かさとして原子炉出力の抑制に影響することから，長時間領域の格納容器圧力や格納容器のプール水温度の評価指標に影響する。これについては，試験装置で得られたほう酸水の混合特性を考慮して保守的に設定しており，厳しい評価となっている。
(10) サプレッション・プール冷却3.3 節にて示したとおり，ＲＥＤＹコードにおける格納容器モデルでは，放熱による熱損失を考慮せず，かつ空間部が飽和状態にある等，温度及び圧力評価において保守的な仮定を置き，質量バランスとエネルギバランスの式等により格納容器圧
力や格納容器のプール水温度を計算している。これにより，格納容器圧力や格納容器のプール水温度を保守的に評価しており，コードの不確かさ要因としては考慮しないことにする。また，残留熱除去系の除熱量については，除熱量が小さい場合はサプレッション・プールの冷却速度が遅くなり格納容器圧力や格納容器のプール水

3-81

温度が高くなる可能性があるが，残留熱除去系の除熱量は最小値を用いていることから，コードの不確かさ要因としては考慮しないことにする。
5.1.2

重要現象の不確かさに対する感度解析

5.1.1 節に示した重要現象に対する不確かさについて，評価指標に与える影響が大きい，もしくは影響の大きさの確認が必要であるとした重要現象について，ＲＥＤＹ
コードを用いた感度解析を実施した。なお，対象とした重要現象は，反応度フィード
バック効果（ボイド反応度，ドップラ反応度，ボロン反応度），崩壊熱，沸騰・ボイド率変化（炉心流量補正），冷却材流量変化，冷却材放出（臨界流・差圧流）（原子炉圧力容器）及びＥＣＣＳ注水（給水系・代替注水設備含む）である。
各重要現象に対するＲＥＤＹコードによる感度解析結果を表 5-2 に示す。対象プラントはＡＢＷＲとし，主蒸気隔離弁の誤閉止を起因事象とした。また，これらのパラメータを最確値としたケースをベースケースとし，各感度解析における評価指標の値を，ベースケースからの偏差の形で示した。
評価指標の中で，制限値に対する裕度が小さいのは燃料被覆管温度だけである。このため，以下はこの燃料被覆管温度に絞っての考察を行う。
表 5-2 に示した感度解析結果をみると，不確かさが燃料被覆管温度にプラス側の感度（結果を厳しくする感度）を与えることはない。例えば，ボイド係数とドップラ係
数の保守因子に関しては，申請解析条件では代表的にボイド係数 1.25 とドップラ係
数 0.9（解析時間を通して一定）を使用しているが，事故シーケンスに沿って不確かさを評価し，これをサブ時間領域ごとに変えた感度解析結果によると，全ての組合せ
において結果を厳しくすることはなく，加圧事象時の反応度係数の保守因子を申請解析条件で用いることの代表性が確認された。また，不確かさ幅を特定できないことから，表 5-2 に含めずに添付２と添付３で補足している軸方向出力分布が下方ピークになる場合を想定した場合は，燃料被覆管温度をより小さく評価される傾向が見られる
ことが確認されている。
以上，総合すると，申請解析におけるＲＥＤＹコードによる解析結果は評価指標である燃料被覆管温度を保守的に評価していると考える。
なお，ＲＥＤＹコードでは模擬できない，核熱水力不安定事象に起因した中性子束振動現象が燃料被覆管温度に与える影響は，参考解析のＴＲＡＣコードによる解析結果を参照しても，その影響は小さくかつ判断基準に対しても十分裕度があることを別途確認している。

3-82

表 5-1 重要現象の不確かさ（1/2）
分類
炉心(核)

重要現象
核分裂出力

解析モデル
核特性モデル

崩壊熱

有効性評価解析への影響

考慮しない

反応度フィードバック効果の不確かさに含まれる。

添付５の表 2-2 参照

反応度係数の不確かさが評価指標に影響を及ぼす。

反応度モデル

高温停止に必要なボロン反応度：

ボロン反応度が小さい方が格納容器圧力と格納容器プール

(ボロン)

－3％⊿k

水温度を厳しく評価する。

崩壊熱モデル

崩壊熱：

崩壊熱が大きい方が格納容器圧力と格納容器プール水温度

1 秒後＋0.8％／－0.1％

を厳しく評価する。

反応度フィード 反応度モデル
バック効果

不確かさ

(ボイド・ドップラ)

炉心

沸騰・ボイド率 炉心ボイド

炉心流量補正：補正量が大きい方が，炉心流量が小さくなった場合に炉心ボ

(熱流動)

変化

補正なし／最大補正二次関数

イド率を少なめに模擬することから，原子炉出力を高めに算モデル

出し，燃料被覆管温度を厳しく評価する。

383

原子炉圧力 冷 却 材 コ ー ス 再循環系モデル
容器

流量変 トダウ(逃がし安 化

ン特性

全弁含む)

自然循

再循環ポンプ慣性時定数：

冷却材流量変化(強制循環時)速度が小さいと原子炉バウン＋10％／－10％

ダリ圧力が高く評価され，大きいと燃料被覆管温度が高く評価される。

モデルの仮定に含まれる

環流量

冷却材流量変化(自然循環時) が大きいと燃料被覆管温度が高くなる可能性があり，小さいと格納容器圧力及び格納容器のプール水温度が高くなる。

冷 却 材 放 出 ( 臨 逃がし安全弁

逃がし弁流量：

冷却材放出量が小さいと，原子炉圧力及び燃料被覆管温度が界流・差圧流)＋16.6％

高く評価されるが，下限値を使用しているため不確かさにつモデル

いては考慮不要。冷却材放出量が大きいと，格納容器圧力及び格納容器プール水温度が高く評価される可能性がある。

表 5-1 重要現象の不確かさ（2/2）
分類

重要現象

解析モデル

原子炉圧力 ＥＣＣＳ注水給水系モデル

容器(給水系・代替注( 逃 が し 安 水設備含む)

不確かさ
給水エンタルピ

事象発生初期の給水温度低下による出力上昇により燃料被(1)給水温度（主蒸気流量零で）覆管温度が高くなる可能性がある。また，給水流量やＥＣＣ－60 kJ/kg（－14℃）

全弁含む)

有効性評価解析への影響(2)遅れ時間 ＋50 秒

Ｓ流量が多いと格納容器圧力と格納容器のプール水温度に影響を与える可能性がある。

ＨＰＣＦ流量：＋137％
格納容器のプール水初期エンタルピ：－104 kJ/kg（－25℃）

ほう酸水の拡散

ほう酸水拡散モ 保守的値を使用

ほう酸水の変化を保守的に設定しており，格納容器圧力と格デル

納容器のプール水温度も保守側の結果となる。

48
3

原子炉格納 サ プ レ ッ シ ョ 格納容器モデル
容器

ン・プール冷却保守的モデルに含まれる

単純な物理式を用いること並びに保守的仮定により，保守的に評価している。

表 5-2 重要現象の不確かさに対するＲＥＤＹ感度解析結果
ベースケースからの感度
重要現象

不確かさ幅

原子炉圧力

燃料被覆管

格納容器のプー

格納容器圧力

(MPa)

温度(℃)

ル水温度(℃)

(MPa)

9.08
反応度フィードバック効果

添付５の表 2-2 参照

(*)

1060

(*)

-0.38/0.20(*１)-10/0(*１)

0.00

0(評価対象外)(評価対象外)0.00／0.00

113

(*)

0.19 (*)（ボロン反応度が支配的な期間であり詳細不確かさは評価しない）
＋7

＋0.04

0／0

0／0

0.00／0.00-0.18／0.00-170／0-4／2-0.02／0.01

冷却材流量変化(コースト 再循環ポンプ慣性時定数：＋10％／－10％ダウン特性)

0.00／-0.01

0／0

0／0

0.00／0.00

冷却材放出(臨界流・差圧流) 逃がし弁流量：＋16.6％

－0.39

0

0

0.00

ＥＣＣＳ注水給水エンタルピ(1)給水温度（主蒸気流量零で）－60 kJ/kg（－14℃）(2)遅れ時間 ＋50 秒

0.00-110(*2)

00.00

ＨＰＣＦ流量： ＋137％

0.00

0

＋4

＋0.03

ボロン反応度：－3％⊿k
崩壊熱

崩壊熱曲線：初期値で＋1％／－2％(1 秒後で＋0.8％／－0.1％を包含)

沸騰・ボイド率変化(給水系・代替注水設備含む)

炉心流量補正：補正なし／最大補正二次関数

0.00
0
－18
－0.06
格納容器のプール水初期エンタルピ：－104kJ/kg（－25℃）(*) ベースケースでの評価結果 (*1) 本評価は，添付５の（動的ボイド係数，動的ドップラ係数）の保守因子から 5 つの組合せ（ノミナル値，ノミナル値）（下限値，下限値）（下限値，上限値）（上限値，下限値）（上限値，上限値）を実施し，その結果から最大値と最小値を記載したものである。
(*2) 給水温度（＋要因）と遅れ時間（－要因）を同時に考慮した感度。仮に遅れ時間は考慮しない（0 秒）とした場合は 10℃となる。

583

5.2 不確かさの取り扱いについて（運転操作の観点）
原子炉スクラム失敗を仮定した事象においてＲＥＤＹコードで取り扱う運転操作は，
ほう酸水注入系及び残留熱除去系の手動起動操作，ＡＤＳ作動阻止操作，ＥＣＣＳによる水位低下維持操作である。
これらの運転操作へのコードの不確かさの影響を以下に記載する。
(1) 運転操作の起点への影響
ほう酸水注入系及び残留熱除去系の手動起動操作は，事象発生時点から又は格納容器のプール水温度高の発信を起点に実施している。プラントの運転操作としては，制御棒が全挿入されない状態で，格納容器のプール水温度が高くなった場合，ほう酸水注入系及び残留熱除去系を起動することになるが，状態確認等の運転員操作の余裕時間を考慮しているため，不確かさの影響は保守的に評価される。
ＡＤＳは作動条件成立後時間遅れをもって作動する。手動阻止操作は原子炉水位低下を確認して，ＡＤＳ作動条件成立前に阻止操作を実施している。運転員は原子炉水位を確認して手動操作を実施するとともに，条件成立後であっても時間遅れがあるた
め，解析コードの不確かさは運転員操作に影響を与えない。
水位低下維持操作は，ボロン濃度上昇に伴い原子炉出力が低下し原子炉水位が上昇してくるために，原子炉水位を低めに維持する操作である。運転員は原子炉水位を確認して手動操作を実施するため，解析コードの不確かさは運転員操作に影響を与えない。
(2) 運転操作後の影響
ほう酸水注入系及び残留熱除去系の手動起動操作後は，炉心部でのボロン濃度増加
により原子炉出力が低下するため，原子炉水位が回復してくる。原子炉水位が上昇す
るとボロン濃度上昇割合が減少する可能性があるが，高温停止に必要なボロン濃度に至る時間の評価において定常水位を仮定しているため，コードの不確かさは水位低下維持操作に影響を与えない。
以上より，ＲＥＤＹコードの不確かさの運転操作への影響を考慮すると，実機運用上は時間余裕が増える方向又は影響を与えないため，有効性評価で確認できた運転操作の妥当性については実機運転においても適用できる。

3-86

6. 参考文献(01)「沸騰水型原子力発電所

プラント動特性解析手法について」（株式会社日立製作所，HLR-014 訂 2，昭和 63 年 3 月）
(02)「沸騰水型原子力発電所

プラント動特性解析手法について」（株式会社東芝，TLR-012 改訂 1，昭和 63 年 3 月）(03) Linford, R.B., “Analytical Methods of Plant Transient
Evaluations for the General Electric Boiling Water Reactor”,
NEDO-1O8O2, February 1973.
(04)「沸騰水形原子力発電所

2 次元単位セル計算手法について」（日立 GE ニュークリア・エナジー株式会社,HLR-005 訂 1 平成 20 年 4 月）
(05)「沸騰水型原子力発電所

燃料集合体核特性計算手法」（株式会社東芝, TLR-006 改訂 1, 平成 20 年 9 月）
(06)「沸騰水型原子力発電所

燃料の設計手法について」（株式会社日立製作所, HLR-033 訂 1, 平成 10 年 2 月）
(07)「沸騰水型原子力発電所

燃料の設計手法について」（株式会社東芝, TLR-045 改訂 1, 平成 10 年 1 月）
(08)「沸騰水型原子力発電所

燃料の設計手法について(MOX 燃料への適用)」（株式会社日立製作所, HLR-053 訂 2, 平成 11 年 2 月）
(09)「沸騰水型原子力発電所

燃料の設計手法について(MOX 燃料への適用)」（株式会社東芝, TLR-045A 改訂 2, 平成 11 年 2 月）(10) ｢沸騰水形原子力発電所

原子炉の熱設計手法について｣（株式会社日立製作所,HLR-008,昭和 52 年 4 月）
(11)「沸騰水形原子力発電所

熱水力設計計算手法について」（東京芝浦電気株式会社,TLR-008,昭和 51 年 9 月）
(12)「沸騰水型原子力発電所

ほう酸水注入系における未臨界性評価手法の高度化について」（TGBLA/LOGOS 版）(13)「沸騰水型原子力発電所（平成 19 年 10 月）

ほう酸水注入系における未臨界性評価手法の高度化について」（HINES/PANACH 版）（平成 19 年 10 月）(14) ANCR-NUREG-1335 “RELAP4/MOD5 A

Computerprogram fortransient thermal-hydraulic analysis of nuclear reactors andrelated systems user's manual”,Volume Ⅰ, September,1976.
(15)「BWR プラント過渡解析コード REDY のレビュー結果について」（昭和 60 年 2 月，通商産業省原子力発電技術顧問会

3-87

安全解析コード検討会）

添付１ 解析コードにおける解析条件
表１

解析コードにおける主要な解析条件（1/2）

分類

解析条件

定格出力運転条件パラメータ及び幾何

原子炉熱出力

形状データ

炉心流量
主蒸気流量
給水流量
再循環ポンプ流量
原子炉圧力
原子炉水位
原子炉各部寸法
各種圧力損失データ
格納容器容積炉心データ

ボイド反応度
ドップラ反応度
ボロン反応度
炉心圧力損失

燃料データ

燃料棒本数
燃料有効長
被覆管外径
被覆管物性
燃料ギャップコンダクタンス
軸方向出力分布逃がし安全弁

段数及び個数
吹き出し圧力吹き出し容量

給水系

容量（予備機含む）
停止条件
給水温度低下特性

主蒸気隔離弁

閉トリップ設定点
全閉時間

3-1-1

表１

解析コードにおける主要な解析条件（2/2）

分類

解析条件

事故収束に重要な機器，操作関連

代替原子炉再循環ポンプトリップ機能（自動作動設定点，作動遅れ時間，台数，再循環ポンプ慣性時定数）
高圧注水系（自動起動・停止設定点，作動遅れ時間，台
数，容量，原子炉注水特性，冷却水温度，注
水量調整手動操作条件）
ほう酸水注入系（注水遅れ時間，注水流量，高温停止濃度，
起動手動操作条件）
残留熱除去系（手動起動操作条件，台数，容量）

3-1-2

添付２ 軸方向出力分布の変化
化について
ＲＥＤＹコードの軸方向出力
力分布のデータは，固定のインプットデータでであり，時間変化で変わることの模擬はできなない。
一方，図１に示すＴＲＡＣコードの解析結果（代表チャンネルの軸方向出力
力分布の変化）状態）は上方ピークであった軸方向出力分布は
は主蒸気隔離弁によると，事象発生前（初期状の誤閉止後給水加熱喪失状態にになると，炉心入口のサブクールが増加し炉心心下部を中心に正の反応度が投入されるため，軸方向出力分布は下方ピークとなっている。ただし，この時間帯は約 70 秒から約 200 秒であり，この時期期を過ぎると下方ピークにシフトしている時
初期の軸方向出力分布に戻ってている。
ここでは，ＲＥＤＹにおけるる“下方ピークの軸方向出力分布データ”の影影響を確認する
ために，一貫して下方ピーク出
出力分布とした場合（異なる炉心を評価するののが目的ではないことから，核特性やボイドマ
マップ等は変更していない単独効果）の影響をを確認する。
150

150

1

1. 中性子束（％）
2. 炉心流量（％）

1. 中性子束（％）

1

100

1

100

1

1

2

50

50

2

2

1

0

0
0

50

100

150

200

0

10

0秒

70 秒

20

30

40

事 故 後 の 時 間（ｍ）

事 故 後 の 時 間（ｓ）

150 秒

200 秒

10 分

図１ ＴＲＡＣコードによる軸方向出力分布の時間変化
Ｔ
化
3-2-1

30 分

図 2 のように軸方向出力分布
布を変えた場合の確認結果を図 3，表 1 に示すが，これによると本事象で一時的に生じる下下方ピーク状態を仮定しても，ＲＥＤＹコード
ドでは炉心全体に及ぼす影響はほとんどないこ
ことが確認された。

200

軸方向出力分布 下方ピーク
申請解析
150
中
性
子
100
束
[％]
50

0

500

1000

1500

2000

2500

時間[s]

図２ ＲＥＤＹコードににおける図３ ＲＥＤＹコード解
解析結果

解析条件

(下方ピーク)表１

軸方向出力分布を変えた場合の解析結果

評価指標

ＲＥＤＹコード

ード
ＲＥＤＹコー（申請解析）（下方ピーク軸方向出
出力分布）

原子炉圧力(MPa[gage])

9.08

9.08

燃料被覆管温度(℃)

1060

1060

格納容器圧力(MPa[gage])

0.19

0.19

格納容器のプール水温度(℃
℃)

113

113

（注）燃料被覆管
管温度を求めるＳＣＡＴコードでは，中央ピークととしている。

3-2-2

添付３ 軸方向出力分布変化を考慮したボイドマップの影響について
ＲＥＤＹコードでは，定格炉心流量でのボイドマップデータに基づき，これに過渡状態の変化を加えることで炉心のボイド率を模擬しており，このボイドマップモデルの妥当性
は，広い範囲の実機試験などで確認されている。ただし，ＲＥＤＹコードの定格炉心流量でのボイドマップデータ自体は，固定のインプットデータであり，ＲＥＤＹコードの軸方
向出力分布変化と同様，時間で変わることの模擬はできない。
原子炉スクラム失敗を仮定した主蒸気隔離弁の誤閉止解析では，主蒸気隔離弁の誤閉止に伴う給水加熱喪失により，過渡的に軸方向出力分布が大きく下方ピークとなることがわ
かっており，これがＲＥＤＹコードで用いている定格ボイドマップに与える影響を確認する。
ここでは，ＴＲＡＣコードによる解析結果から得られる下方ピークとなった時点での軸方向出力分布を用い，炉心熱水力解析コードを用いて下方ピーク時の軸方向出力分布でのボイドマップを作成し，“下方ピークを想定した場合のボイドマップデータ”の影響を確認するために，一貫して下方ピークのボイドマップとした場合（異なる炉心を評価するのが目的ではないことから，核や軸方向出力分布は変更していない単独効果）の影響を確認する。
今回の申請解析で用いたボイドマップ作成用軸方向出力分布を図 1 に，今回の感度解析で用いたボイドマップ作成用軸方向出力分布（ＴＲＡＣコードによる代表的な下方ピーク）を図 2 に示す。

図１ 申請解析に用いる設計ボイドマップ
作成における軸方向出力分布

図２ ＴＲＡＣの「原子炉スクラム失敗を仮定した主蒸気隔離弁の誤閉止」の軸方
向出力分布

3-3-1

今回実施した影響解析の主な条件を以下に示す。
・プラント：代表ＡＢＷＲ
・評価事象：原子炉スクラム失敗を仮定した主蒸気隔離弁の誤閉止
・初期条件：100％出力/100％炉心流量
・炉心：９×９燃料（Ａ型）単一炉心・ボイドマップ：原子炉スクラム失敗を仮定した主蒸気隔離弁の誤閉止時の給水加熱喪失状態における軸方向出力分布(下方ピーク)を考慮したボイドマ
ップ
以下に，給水加熱喪失に伴う軸方向出力分布の変化を考慮したボイドマップにより解析を実施した結果，評価指標に及ぼす影響は比較的小さいことが確認できた。
表１

ボイドマップを変えた場合の解析結果
ＲＥＤＹコード

ＲＥＤＹコード（申請解析）（ＴＲＡＣコードによる代表的な（設計ボイドマップ）

下方ピークに対応したボイドマップ）

原子炉圧力(MPa[gage])

9.08

8.94

燃料被覆管温度(℃)

1060

970

格納容器圧力(MPa[gage])

0.19

0.19

格納容器のプール水温度(℃)

113

114

評価指標

（注）燃料被覆管温度を求めるＳＣＡＴコードでは，中央ピークとしている。

3-3-2

添付４ 短時間領域を細分割しての重要現象のランクの検討
１．短時間領域の細分割
短時間領域をサブ時間領域１（出力変動期），サブ時間領域２（出力抑制期），サブ時間領域３（出力再上昇期）の３つのサブ時間領域に細分割した場合の重要現象のランクを検討する。なお，短時間領域での評価指標は，原
子炉圧力と燃料被覆管温度（ＰＣＴ）である。
① サブ時間領域１（0秒から約10秒）
原子炉スクラム失敗を仮定した主蒸気隔離弁の誤閉止により原子炉圧力が上昇するために，炉心平均ボイド率が減少し，これにより正のボイド反応度が印加され中性子束が上昇する。ただし，中性子束上昇に伴って燃料温度と熱出力も増加するため，負のドップラ反応度印加，発生熱に伴う炉心内ボイド率増加による負のボイド反応度印加により中性子束の過度な上昇は抑制される（ＢＷＲの自己制御性）。同時期に，原子炉圧力高のインターロック信号が2秒で作動し４台の再循環インターナルポンプ（ＲＩＰ）
トリップが炉心流量を急減させ負のボイド反応度を印加することにより，中性子束は2秒後に306%のピークを迎えた後，一時的に定格値以下にまで低下する。
その後は継続する圧力上昇によって中性子束が再度上昇する。なお，本期間内で給水ポンプはタービン駆動給水ポンプからモータ駆動給水ポンプに切替わる。
以上に述べた時間領域は，中性子束が定格値近傍で増減する領域であり，これをサブ時間領域１（出力変動期）とした。
②サブ時間領域２（約10秒～約60秒）
この時間領域では，再循環流量制御系自動モード
により，トリップしていない６台のＲＩＰポンプ速
度が次第に最低速度まで低下し，炉心流量が一定になるまで，炉心のボイド率が増加する。このため，
徐々に負のボイド反応度が投入され出力は約50%まで低下する。この時間領域の初期ではまだ出力が高く，炉心流量減少開始による冷却能力低下により，

3-4-1

燃料被覆管温度が15秒で820℃となり（一次ピーク），原子炉圧力は19秒後に最大値8.92MPa[gage]となるが，その後はいずれも継続的な炉心流量低下により徐々に抑制される。これをサブ時間領域２（出力抑制期）とした。なお，図示してはいないが，格納
容器圧力高により34秒後にＨＰＣＦとＲＣＩＣが起動し，原子炉水位の異常な低下を抑制している。
③サブ時間領域３（約60秒～約200秒）
トリップしなかった６台のＲＩＰは最低速度で運転を継続し，炉心流量はほぼ一定となる。この間，主蒸気隔離弁が閉鎖することに起因して給水加熱能力が喪失し，給水流量のエンタルピが次第に低下することにより，炉心入口サブクーリングが増加する。このため，炉心平均ボイド率が減少し，出力が次第に上昇し150秒前後に定格出力近傍で平衡状態となる。この間の原子炉圧力は逃がし安全弁の開閉によりほぼ一定に制御される。173秒で復水器ホットウェル水位低で給水ポンプトリップ，191秒で原子炉水位低で運転中の６台のＲＩＰトリップが生じ，再循環流量は自然循環流量状態に移行するとともに，原子炉出力は低下し，燃料被覆管温度も175秒で1060℃となった（二次ピーク）
のち低下する。以上に述べた時間領域は，給水加熱喪失により中性子束が再上昇する領域であり，これをサブ時間領域３（出力再上昇期）とした。
２．重要現象のランク付け
原子炉圧力の最大値と燃料被覆管温度（一次ピーク）の最大値はサブ時間領域２で，燃料被覆管温度（二次ピーク）は給水加熱喪失により中性子束が再上昇するサブ時間領域３で決まる。短時間領域で重要と考えられる物理現象は，核分裂出力，出力分布変化，
反応度フィードバック効果，三次元効果（核），沸騰・ボイド率変化，三次元効果(熱流動），冷却材流量変化，冷却材流量放出，ＥＣＣＳ流量（給水系含む）であるが，これらの物理現象を前述の３つのサブ時間領域ごとに当てはめて，評価指標へのランクと不確かさを検討した。
(1)核分裂出力
反応度フィードバック効果との総合事象として評価するものであり，プラント挙動に関わらず，どのサブ時間領域でも評価指標に与える重要度は高いと考える。
(2)出力分布変化
サブ時間領域１とサブ時間領域２では，軸方向出力分布は形状がそれほど変わらずに一様に変化する。一方，サブ時間領域３では給水加熱喪失により軸方向出力分布が下方ピークとなることが従来から知られている。
原子炉圧力は冷却材流量放出（逃がし安全弁）により制御され，本物理現象はどのサ
ブ時間領域でも評価指標である原子炉圧力を評価する上で重要現象とはならない。燃料
被覆管温度は，サブ時間領域３において軸方向出力分布が下方ピークに変化することから，炉心ボイド率の変化を通して評価指標である燃料被覆管温度へ影響を与える。本物

3-4-2

理現象はむしろ燃料被覆管温度を小さくする方向である。この下方ピークへの変化を考慮しない評価は厳しめの結果を与えることになることから，評価指標である燃料被覆管温度に与える重要度は低い。ただし，これを確認するためにＲＥＤＹコード説明書の添付２と３にてサブ時間領域３で軸方向出力分布が下方ピークとなることの影響を確認するための感度解析を実施している。
(3)反応度フィードバック効果（ボイド・ドップラ）
原子炉圧力は冷却材流量放出（逃がし安全弁）により制御され，本物理現象はどのサ
ブ時間領域でも評価指標である原子炉圧力に与える重要度は低いと考えられる。
一方，本物理現象が評価指標である燃料被覆管温度に与える重要度は，サブ時間領域２及びサブ時間領域３で高い。詳細化したサブ時間領域ごとのプラント状態を見てみると，各サブ時間領域のボイド率変化，燃料温度変化，炉心入口サブクーリング変化はプ
ラント挙動に大きく左右され，各サブ時間領域に対して実施した不確かさ評価結果（ＲＥＤＹコード説明書の添付５参照）を，それぞれのサブ時間領域に別々に適用してその影響を確認することがより現実的であると考える。以上より，サブ時間領域ごとに反応度フィードバック効果（ボイド・ドップラ）の不確かさを変えて，燃料被覆管温度に与える影響を評価する。
(4)三次元効果（核）核熱水力不安定事象により中性子束振動が生じる可能性のある期間は，サブ時間領域３であり，本物理現象が評価指標である燃料被覆管温度に与える重要度は中程度と考えられる。ただし，ＲＥＤＹコードでは中性子束振動（三次元効果）を再現することはモ
デル上困難であり，ＴＲＡＣコードを参照している。
(5)沸騰・ボイド率変化
沸騰・ボイド率変化は反応度フィードバック効果（ボイド反応度）に直接影響を与えることから，評価指標である原子炉圧力に対しては，サブ時間領域１及びサブ時間領域２で重要度が高い。評価指標である燃料被覆管温度に対してはサブ時間領域２及びサブ時間領域３で重要度が高く，サブ時間領域１は出力変動期間ではあるが，ボイド率の炉
心流量依存性やその後のサブ時間領域２や３へ与える影響の重要度を考慮すると，重要度は中程度になると考えられる。
この場合，ＲＥＤＹコードで使用しているボイドマップの炉心流量依存性の不確かさ
はどのサブ時間領域でも適用でき，ＲＥＤＹコード説明書にて不確かさを評価している。
なお，サブ時間領域３において下方ピークに対応したボイドマップとなることの検討は前述(2)の出力分布変化に含めて検討・考察している。
(6)三次元効果(熱流動)
上記，(4)の三次元効果（核）と同様，サブ時間領域３（出力再上昇期）を対象とした核熱水力不安定事象に起因した中性子束振動が，評価指標である燃料被覆管温度に与える重要度は中程度と考える。

3-4-3

(7)冷却材流量変化
ポンプトリップによるコーストダウン特性は，サブ時間領域１で評価指標である燃料
被覆管温度に与える重要度が高いと考えられ，ＲＥＤＹコード説明書本文にて不確かさの感度解析を実施している。
(8)冷却材流量放出
冷却材流量放出（逃がし安全弁流量）は，炉内で発生する熱を原子炉から格納容器へ放出する上でサブ時間領域１と２において，評価指標である原子炉圧力に与える影響は中程度と考えられる。一方，本事象が評価指標である燃料被覆管温度に与える重要度はどのサブ時間領域においても小さいと考えられる。
(9)ＥＣＣＳ流量（給水系含む）
時間遅れを持って炉心に影響を与える給水加熱喪失は，サブ時間領域３において炉心
入口サブクールの減少として出力に影響するため，燃料被覆管温度に対して重要度が高いと考えられ，ＲＥＤＹコード説明書本文にて感度解析を実施している。
以上，短時間領域におけるプラント挙動を考慮した上で各重要物理現象のランク付けを再検討した結果を表１に示す。ここで，太線で囲んだものが，本文の短時間領域で報告しているものであり，短時間領域でのランク（３つのサブ時間領域の中で一番高いランク）付けは妥当であることが示されている。
表１

短時間領域を細分割した場合のランク評価結果

細分割区分

サブ時間領域１

サブ時間領域２

サブ時間領域３

短時間領域（全体は短時間領域）

出力変動期

出力抑制期

出力再上昇期

－

原子炉

原子炉

原子炉

評価指標
物理現象

PCT

圧力

PCT

圧力

PCT

圧力

原子炉

PCT

圧力

核分裂出力

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

出力分布変化

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｌ

Ｉ

Ｌ

反応度フィードバック効果

Ｌ

Ｍ

Ｌ

Ｈ

Ｌ

Ｈ

Ｌ

Ｈ

三次元効果「炉心(核)」

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｍ

Ｌ

Ｍ

沸騰・ボイド率変化

Ｈ

Ｍ

Ｈ

Ｈ

Ｌ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

三次元効果「炉心(熱流動)」

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｍ

Ｌ

Ｍ

冷却材流量変化「原子炉圧力容器」

Ｌ

Ｈ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｈ

冷却材流量放出「原子炉圧力容器」

Ｍ

Ｌ

Ｍ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｍ

L

ECCS注水（給水系含む）

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｈ

Ｉ

Ｈ

（ボイド・ドップラ）「炉心(熱流動)」3-4-4

添付５ 原子炉停止機能喪失事象での反応度係数（ＲＥＤＹコード用）の保守因子
について
原子炉停止機能喪失事象に対する炉心損傷防止対策の有効性評価において，ＲＥＤＹコ
ードに原子炉設置変更許可申請書の添付書類八記載の平衡炉心サイクル末期の反応度係数に一律の保守因子（減速材ボイド係数は 1.25 倍，ドップラ係数は 0.9 倍）を掛けた反応度係数を用いている。
一方，本事象では，事象の進展に伴い，初期の運転状態から炉心流量，原子炉圧力，炉心入口エンタルピ，軸方向出力分布等が時間とともに変化し，ボイド係数，ドップラ係数が影響を受け，保守因子は一定ではない。
そこで有効性評価手法が適切であることを確認するために，
前述のとおり 5.1.2 節の「重要現象の不確かさに対する感度解析」において本事象を３つのサブ時間領域に細分割した上で，それぞれに反応度係数に対する保守因子を設定してＲＥＤＹコードによる評価を行っている。
ここでは，①，②において 5.1.2 節の「重要現象の不確かさに対する感度解析」で用いる反応度係数に対する保守因子を求め，③において 5.1.2 節の感度解析結果より有効性評
価の一律の保守因子の手法が適用できることを確認した。
①

炉心一点近似縮約による反応度係数評価は，圧力変化，流量変化などの摂動による
炉心状態変化及び事象進展に伴う炉心状態変化を扱うことが出来ない。原子炉停止
機能喪失事象では，この炉心状態変化の変化に伴う不確かさが大きくなる可能性があるため，静的な三次元沸騰水型原子炉模擬計算コードにより，各サブ時間領域に対するボイド係数，ドップラ係数を評価し，炉心一点近似手法による反応度係数（添付書類八記載の値）に対する比として各時間領域の反応度係数の保守因子のノミナル値を評価した。

②①で求めた保守因子のノミナル値に，静的な三次元沸騰水型原子炉模擬計算コードにより評価したボイド係数，ドップラ係数の不確かさ及び取替炉心設計段階における不確かさ（補足参照）を加えることで，5.1.2 節の「重要現象の不確かさに対す
る感度解析」で用いる反応度係数の保守因子変動幅を求めた。

③①及び②の検討より，原子炉停止機能喪失事象に対する炉心損傷防止対策の有効性評価において，事象を通じた一律の保守因子として，ボイド係数は 1.25 及びドップラ係数は 0.9 が適用できることを確認した。

3-5-1

１．原子炉停止機能喪失事象での各時間領域の反応度係数の保守因子のノミナル値（１）評価方法
原子炉スクラム失敗を仮定した主蒸気隔離弁の誤閉止発生事象の短時間領域を，以下の３つのサブ時間領域に細分割し，・出力変動期（サブ時間領域１）・出力抑制期（サブ時間領域２）・出力再上昇期（サブ時間領域３）
各サブ時間領域の代表的な炉心状態における炉心パラメータを用い，静的な三次元沸騰水型原子炉模擬計算コードにより，ボイド係数，ドップラ係数を評価し，原子炉設置変更許可申請書の添付書類八に記載の反応度係数（保守因子1.0倍に相当）と比較した。
ボイド係数は，各解析点に応じた微小な摂動を与え実効増倍率の変化量を求め，炉心平均のボイド率の変化量で除することで求めた。各解析点での摂動は，表1-2，表1-3に示す
ように，サブ時間領域１では圧力摂動，サブ時間領域２では流量摂動，サブ時間領域３では入口エンタルピ摂動を与えた。
ドップラ係数は，各解析点における摂動計算により炉心平均値を求めた。
（２）解析条件
解析は二つの代表プラントを対象として行い，この主な解析条件を以下に示す。
表 1-1 主な解析条件
プラント
評価条件

代表ＡＢＷＲ

代表従来型ＢＷＲ

原子炉スクラム失敗を仮定した主蒸気隔離弁の誤閉止

初期条件

100%出力／100%炉心流量

100%出力／85%炉心流量

炉心

９×９燃料（Ａ型）単一炉心

９×９（Ａ型）+標準組成 MOX 燃料混在炉心

解析コード

ＨＩＮＥＳ／ＰＡＮＡＣＨＴＧＢＬＡ／ＬＯＧＯＳ（注）ＨＩＮＥＳ，ＴＧＢＬＡ：単位燃料集合体核特性計算コード
ＰＡＮＡＣＨ，ＬＯＧＯＳ：三次元沸騰水型原子炉模擬計算コード（３）解析結果
各解析点における，三次元沸騰水型原子炉模擬計算コードによる反応度係数と一点近似」と称す）を表モデルの反応度係数(*)の比（以下「三次元／炉心一点近似（保守因子 1.0）
1-2 と表 1-3 に示す。これによると，摂動及び事象進展に伴い軸方向の出力分布及びボイ
ド分布が変化するためボイド係数は変化するが，ドップラ係数は主に U-238 の共鳴吸収が支配的であることから変化は小さくなっている。
(*)原子炉設置変更許可申請書の添付書類八に記載の減速材ボイド係数，ドップラ係数

3-5-2

冒頭に述べたように，炉心一点近似縮約による反応度係数評価は，圧力変化，流量変化などの摂動及び事象進展に伴う炉心状態の変化を扱えないため，三次元沸騰水型原子炉模
擬計算コードを用いて炉心状態変化を取り込んで評価しているが，ボイド係数において特にその影響が大きいことが分かる。
このように三次元沸騰水型原子炉模擬計算コードを用いることで，炉心状態変化を取り込むことができるものの，静的評価であることによる不確かさが含まれると考えられる。
そこで，静的な三次元沸騰水型原子炉模擬計算コードによりボイド係数を評価できることを含めて，サブ時間領域ごとに保守因子の設定について以下のとおり確認した。
サブ時間領域１では，圧力増加による正のボイド反応度印加による中性子束の上昇が支配的である。圧力摂動においては，軸方向ボイド率分布変化に伴う軸方向出力分布への影
響は，流量摂動，エンタルピ摂動に比較して小さく，また，炉心一体型の摂動であり，特に軸方向にほぼ時間遅れなく摂動が与えられるため，事象開始時点の炉心状態に対して静的な三次元沸騰水型原子炉模擬計算コードを用いてボイド係数を評価することは可能であると考えられる。
サブ時間領域２における支配的要因は流量摂動であり，炉心出力だけでなく，軸方向ボイド率分布，軸方向出力分布もこの影響を受ける。炉心入口流量が減少すると，この流量摂動の影響が時間遅れを伴って動的に下方から上方に伝わり，上部のボイド率が変化する
前に下方のボイド率が増加することとなる。このため，静的な三次元沸騰水型原子炉模擬
計算コードによるボイド係数評価では現実の軸方向ボイド率分布，軸方向出力分布と異なった状態を評価していることになる。この流れによる時間遅れがボイド率変化に及ぼす影響を確認するため，ＳＣＡＴコードにより，サブ時間領域２の流量減少の時間変化を模擬した場合と定常解析に相当する準静的に流量が減少した場合について，軸方向ボイド率分
布を評価したところ，両者の差はほとんどないことが確認された。以上より，サブ時間領
域２における流量減少は緩やかであり，流れによる時間遅れによる軸方向ボイド率分布への影響は小さく，ボイド係数への影響は小さいといえる。なお，5.1.2節の「重要現象の不確かさに対する感度解析」において本事象を３つのサブ時間領域に細分割した上で，反応度係数に対する保守因子の上限値，下限値を表1-2に基づき設定してＲＥＤＹコード／ＳＣＡＴコードによる評価を行っており，一律の保守因子を用いた有効性評価における燃料被覆管温度よりも高くならないとの結果を得ている。このようにボイド係数の有効性評
価結果への感度が小さいことから，不確かさを大きめに考慮することで，静的な三次元沸騰水型原子炉模擬計算コードによりボイド係数を評価することは可能であると考えられる。
サブ時間領域３においては，給水温度低下に伴うエンタルピ摂動が支配的であるが，逃

3-5-3数は 0.9 倍を適用できると考える。

（＊）参考文献
文献 1：ミクロ炉物理学 Ⅰ．連続エネルギーモンテカルロ法によるドップラ反応度の検証（原子力学会 2000 年春の年会）
文献 2：ミクロ炉物理学 1999 年日本原子力学会誌 Vol.41,No.11(1999)p.37-41
文献 3：熱中性子散乱カーネルを修正した MCNP5 による上方散乱効果の確認（原子力学会

2012 年春の年会）

文献 4：重核種の熱振動を考慮できる共鳴散乱モデルを組み込んだ改良 MCNP5 の妥当性確
認と Monteburns2 への組み込み（原子力学会

2012 年秋の大会）

文献 5：軽水炉燃料の Doppler 反応度計算における評価モデル詳細化の検討（原子力学会2015 年秋の大会）

文献 6：Effect of Subchannel Void Fraction Distribution on Lattice Physics Parametersfor Boiling Water Reactor Fuel Bundles（ Journal

of

NUCLEARSCIENCE

p.1237-1251,2008）

3-5-8

and

TECHNOLOGY,

vol.45,

No.12,

[2] 燃料集合体計算に由来する不確かさ
燃料集合体計算に由来する不確かさ要因を補足表-2 に整理する。これらは，試験との比較により不確かさが確認されている。
なお，ドップラ係数に対しては，ペレット内温度分布の影響は有意だが，重核種の熱振動の影響を無視していることで相殺する方向（両者合計でやや more negative 側の評
価，参考文献１～５参照）となっており，現行コードでは考慮されていない。

補足表-2 燃料集合体計算に由来する不確かさ要因
不確かさ要因2.1

備 考

概念モデルに由来する不確かさ
・実験又は連続群モンテカルロ計算手法との 臨界試験との比較で確認解析
相違に由来する不確かさ

2.2

数学的モデルに由来する不確かさ
・種々の数学モデル（拡散近似，燃焼チェイ 臨界試験との比較で確認
ン，共鳴計算等）に由来する不確かさ

ドップラ係数については，重核種の熱振動の影響（more negative 側）は
有意(*)

2.3

入力データ，計算条件等に由来する不確かさ チャンネル曲り，製造公差の影響は
・実験体系との妥当性確認時と設計計算時又 炉心全体で平均化され影響は小さい
は連続群モンテカルロ計算との比較計算 と考えられる(*)
時とで異なる種々の条件，設定，計算体系 集合体内ボイド分布の影響は Gd が存のモデル化等に由来する不確かさ

在する領域では有意（参考文献６）だが，・減速材の密度及び温度の分布，燃料温度分 平衡炉心では新燃料体数が少なく炉布が実機燃料と異なることに由来する不 心全体への影響は小さいと考えられ
る(*)

確かさ

ドップラ係数については，燃料棒ペレ ッ ト 内 温 度 分 布 の 影 響 （ lessnegative 側）は有意(*)
2.4

下流側コードへのデータ受け渡しの方法 影響の大きな要因はないと考えられ論・モデルに由来する不確かさ

2.5

る(*)

その他の不確かさ
・妥当性確認に用いる実験データの不確かさ 試験の測定誤差が大きい場合（ドップラ係数）は考慮(*)その他の要因として考えられるもの（追加の安全余裕にて考慮）

3-5-10[3] 三次元炉心計算に由来する不確かさ
三次元炉心計算に由来する不確かさ要因を補足表-4 に整理する。これらの要因は，最終的に，三次元出力分布，三次元燃焼度分布の三次元炉心計算の不確かさに由来した反応度係数の不確かさと，取替炉心の詳細設計段階において炉心状態が異なることに由来
した反応度係数の不確かさの二つに集約できる。
補足表-4 三次元炉心計算に由来する不確かさ要因
不確かさ要因3.1

備考概念モデルに由来する不確かさ
・無限格子を対象としたマクロ断面積評価法 三次元出力分布等に不確かさが生に由来する不確かさ

じるが，γスキャン測定結果照射後試験の燃焼度測定により影響を把握している・設計想定炉心の包絡性に由来する不確かさ HBB/UB や１ヶ月運転期間変動等，包絡的な炉心条件を考慮している
3.2

数学的モデルに由来する不確かさ

これらの数学的モデル，入力デー・少数群の粗メッシュ体系における定常固有 タ，計算条件等に由来する不確か
値計算の解析結果と実機との相違に由来 さが原因で，初期炉心条件であるする初期炉心条件の不確かさ

三次元出力分布，三次元燃焼度分

・炉心燃焼計算の不確かさから生じる炉心条 布に不確かさが生じている
件の不確かさに由来する不確かさ
3.3

これらについては，γスキャン測

入力データ，計算条件等に由来する不確かさ 定結果，照射後試験の燃焼度測定
・原子炉圧力，入口エンタルピ，炉心流量等 により不確かさを把握し，反応度のパラメータの入力データと実機との相 係数への影響を評価している違に由来する不確かさ

3.4

下流側コードへのデータ受渡しの方法論・モ 動的ボイド係数の大きいサイクル
デルに由来する不確かさ

末期を選定している(*)

・平衡サイクル早期及び末期等の特定の炉心 HBB/UB や１ヶ月運転期間変動等，状態の選定に由来する設計想定炉心の代 包絡的な炉心条件を考慮している
表性にかかわる不確かさ
3.5

その他の不確かさ

γスキャン測定，燃焼度測定によ・妥当性確認に用いる実験データの不確かさ る実験データの不確かさは小さいので無視する3-5-12一方，実機を考えると，原子炉の発熱によって炉心内でボイド（蒸気）が発生するが，反応度に寄与するのは，有効炉心内に存在するボロン量である。この観点から，前述の試験もＲＥＤＹコードのモデルも「有効炉心内のボロン濃度変化」に着目している。
ただし，前述の試験には核的な検討は含んでいない。このため，前述のボロン反応度
添加率に与えるボイドの核的影響と不確かさについては，次章で説明する。
なお， 高温停止に必要なボロン反応度は，三次元沸騰水型原子炉模擬計算コード（ＬＯＧＯＳ）により，高温待機時の過剰反応度を打ち消すための反応度として求めている。高温停止に必要なボロン濃度は，高温停止に必要なボロン反応度を投入するのに必要なボロン濃度である。前述の仮定をもとに高温停止に必要なボロン濃度とボロン反応度を使用してＲＥＤＹコードによる評価を実施している。
２．ボイドがボロン反応度添加率に与える核的影響評価
前節のボロン反応度添加率（⊿KC）については，ボイド発生に伴う中性子スペクトル変化による影響を受ける可能性があるので，以下で検討する。
ここでは，ＡＢＷＲの９×９（Ａ型）ウラン燃料を対象として，ボイド率を 0%,40%,70%と変え，ボロンを注入した場合の無限増倍率を評価し，ボイドがボロン反応度添加率に与える核的影響を調べた。
燃料集合体核特性評価の評価条件は以下のとおりである。
対象領域：９×９（Ａ型）ウラン低Ｇｄ燃料の中央部領域（軸方向 9～15 ノード）
ただし，ノードは，燃料有効長を 24 分割し燃料下端から数えた値で，燃料集合体と燃料集合体間の水領域を含む領域

解析コード：単位燃料集合体核特性計算コード(TGBLA)

炉心状態：高温待機時燃焼度：サイクル末期相当（９×９（Ａ型）ウラン燃料 25GWd/st）

履歴ボイド率：40%（BWR 炉心の代表的な値）

ボロン濃度：0, 300, 600ppm（水に含まれるボロン濃度）

評価の結果，対象領域の体積平均のボロン濃度と無限増倍率の関係は図１のようになった。対象領域の体積平均のボロン濃度は，ボイド率 0%の場合は 0, 300, 600ppm であり，ボイド率 40%，70%の場合は水の量が減少しているので，対象領域の体積平均のボロン濃度が減少している。

3-6-2

３．ボロン反応度添加率に与える不確かさ
図１と表 1 は代表領域の燃料集合体計算による評価結果であるが，炉心計算においても，ボロン反応度添加率はボイド率の違いにはほとんど影響されないものと考えられる。
一方，三次元沸騰水型原子炉模擬計算コード（ＬＯＧＯＳ）によるボロン反応度添加率（⊿k/ppm）は，高温待機時において，ボロンなしの場合と 600ppm の場合の実効増倍率の差を 600 で除すことにより求めている。高温停止に必要なボロン濃度は 600ppm より小さいので，ボロン反応度添加率は若干保守側の設定となっている。
以上より，ボロン反応度添加率にはボイド率の違いによる影響はほとんど見られず，
ＬＯＧＯＳによるボロン反応度添加率は若干保守側の設定となっていることが確認できた。
なお，実際の炉心では，炉心流量は炉心上部に移行するに従い，炉心で発生する熱により水が蒸気に変わり，ボロンが濃縮され，水中のボロン濃度が高くなる効果が考えられるので，表１の評価値自体も保守性を有している。
４．その他
以上，ボロン反応度添加率について補足説明したが，ボロン反応度の不確かさに関しては，これ以外に下記のことがいえる。
・5.1.2 の感度解析において，高温停止に必要なボロン反応度について 3%⊿ｋの不確かさを考慮した場合でも，格納容器圧力へ与える影響は＋0.04MPa，格納容器のプール水温度への影響は高々+7℃であり，影響は小さいことを確認している。
なお，ボロン反応度の不確かさに直接係わる事項ではないが,評価指標である格納容器温度圧力と格納容器プール水の温度に係わる事項として，下記事項についても留意しておく必要がある。
・格納容器の判断基準は，それぞれ 0.62MPa[gage]と 200℃であるが，これに対して申請解析による最大値は 0.19MPa[gage]と 113℃と小さく，どちらも判断基準に対して十分な裕度がある。
・格納容器モデルは 3.3(13)に示したように，「格納容器内の空間部の温度は，保守的に常にプール水温度と同じとする」などの非常に保守的な仮定を設けており，評価結果を厳しくしている。

3-6-4

添付７ 最適評価コードによる解析結果との全体的挙動比較
プラントの全体的挙動については，本資料の 4 章「妥当性確認」で実機試験結果との比較を実施しているが，原子炉スクラム失敗を仮定した主蒸気隔離弁の誤閉止では，より広い適用範囲（高出力かつ低炉心流量状態，スクラムが生じない給水加熱喪失状態，
ほう酸水の注入による出力抑制事象等）での解析が必要とされる。さらに，原子炉スク
ラム失敗を仮定した主蒸気隔離弁の誤閉止では，ＲＥＤＹコードでは模擬されない核熱
水力不安定事象（中性子束振動現象），高出力バンドルのリウェット現象がプラントにフィードバックされる影響も生じ得る可能性がある。
以上より，他のコードでの解析結果を参照し，プラント挙動に大きな差異がないことを確認するという目的で，原子炉の熱水力挙動を評価する多次元２流体モデル及び炉心の中性子動特性を評価する三次元中性子動特性モデルを使用し，米国において運転時の異常な過渡変化評価や原子炉スクラム失敗事象評価，安定性評価での適用実績がある（各ＬＴＲ（Licensing Topical Report）に対してＮＲＣの承認が得られている）ＴＲ
ＡＣコードを用い，本事故シーケンスにおける原子炉スクラム失敗事象でのプラント全体的挙動をＲＥＤＹコードのものと比較する。両解析コードによる共通解析条件を表１
に示す。

3-7-1

表１

ＲＥＤＹコード，ＴＲＡＣコードの共通解析条件（原子炉スクラム失敗を仮定した主蒸気隔離弁の誤閉止-ＡＢＷＲの例）
項

目

解析条件

原子炉熱出力3,926 MW（定格原子炉熱出力の 100％）

原子炉圧力7.07 MPa[gage]

炉心流量52.2×103 t/h（定格炉心流量の 100％）

主蒸気流量7.64×103 t/h（定格主蒸気流量の 100％）

原子炉水位

通常運転水位ＲＣＩＣ流量182 m3/h

ＨＰＣＦ流量182～727 m3/h

原子炉水位低(Ｌ3)設定点＋62 cm

原子炉水位低(Ｌ2)設定点－58 cm

原子炉水位低(Ｌ1.5)設定点－203 cm

原子炉圧力高設定点

7.48 MPa[gage]

主蒸気隔離弁閉鎖時間

3 秒

主蒸気隔離弁閉鎖特性
弁実効流路断面積 ％

100

1
0

(

0

1 1.7 2

3 時間（秒）)

逃がし弁機能（公称値）を使用

逃がし安全弁設定圧力
第1段

7.51 MPa[gage]×1 個, 363 t/h/個

第2段

7.58 MPa[gage]×1 個, 367 t/h/個

第3段

7.65 MPa[gage]×4 個, 370 t/h/個

第4段

7.72 MPa[gage]×4 個, 373 t/h/個

第5段

7.79 MPa[gage]×4 個, 377 t/h/個

第6段

7.86 MPa[gage]×4 個, 380 t/h/個

格納容器限界圧力

0.62MPa[gage]

格納容器限界温度

200℃

3-7-2

ＴＲＡＣコードと比較するＲＥＤＹコードの解析結果は，申請解析に加え，後述する理由により，“下方ピーク軸方向出力分布炉心”の場合も比較する。これらの違いを表
２に示す。
表２

ＲＥＤＹコード解析条件の比較

申請解析

下方ピーク軸方向出力分布炉心を仮定

ＲＥＤＹの軸方 設計下方ピーク

下方ピーク（*1）

向出力分布
ＲＥＤＹのボイ 設計ボイドマップ

上記の軸方向出力分布（*1）に対応した

ドマップ

ボイドマップ(*1)ＴＲＡＣコードによる原子炉スクラム失敗を仮定した主蒸気隔離弁の誤閉止事象の解析結果で，給水加熱喪失が生じている時の代表的な下方ピーク
軸方向出力分布。
両解析コードによる比較図を図１（短時間領域）と図２（長時間領域）及び評価指標との比較結果を表３に示す。
(1) 短時間領域での考察
短時間領域では，図１に示す様に，ＲＥＤＹコードによる申請解析結果（左側の図）をＴＲＡＣコードの解析結果(右側の図)と比較すると，全体的な挙動は良く一致している。特に，評価指標の一つである燃料被覆管温度が厳しくなる約 70 秒から約 200 秒では，炉心流量はほぼ同一となっており，給水加熱喪失に伴って変化する中性子束の増加
傾向，それが高い値で平衡する傾向なども類似の挙動を示している。ただし，平衡時の値はＲＥＤＹコードの方が若干高めであり，“炉心の核熱水力モデルの相違”に起因しているものと推定される。このため，表３に示したように，燃料被覆管温度はＴＲＡＣ
コードでの解析結果 550℃に対し，
ＲＥＤＹコードでは 1060℃と高めに評価されている。
また，他の３つの評価パラメータ最大値も同様にＲＥＤＹコードの方が大きい。
上述に推定した，ＲＥＤＹコード（炉心一点近似）とＴＲＡＣコード（炉心三次元）の“炉心の核熱水力モデルの相違”について確認するためにＲＥＤＹコードで “下方ピーク軸方向出力分布炉心”を仮定した場合の結果を図１に併記した（図２及び表３にも併せて記載）。これによると，評価指標の一つである燃料被覆管温度が厳しくなる約
150 秒前後の原子炉出力は，図１(1)の中性子束変化図（中央の図）に示したように申請
解析結果（左側の図）より約 10％低くなっており，ＴＲＡＣコードの解析結果（右側の図）に近くなっている。また，この時の燃料被覆管温度は表３に示したように，970℃と小さくなる結果が得られている。以上より，“炉心の核熱水力モデル”の差がＲＥＤ
ＹコードとＴＲＡＣコードとの結果に与える一要因であることがＲＥＤＹコードでの解析結果から確認できる。

3-7-3

なお，ＴＲＡＣコードでは約 70 秒から約 200 秒の注目すべき期間で，物理現象のランクをＭとした三次元効果（中性子束振動現象）が見られる。これに対し，ＲＥＤＹコードの解析では振動現象は見られず，ＲＥＤＹコードの軸方向出力分布のみ下方ピークを仮定した場合の解析（中央の図）で多少顕著に見られる中性子束振動も，逃がし安全弁の開閉に起因した中性子束変動である。これは，ＲＥＤＹコードでは，炉心を一点近似の集中定数系のモデルで模擬していることから，炉心内での局所的挙動を考慮する必要のあるチャンネル安定性を含んでいる炉心安定性を模擬するのが困難なためである。
しかしながら，ＴＲＡＣコードの解析結果では，中性子束振動により燃料被覆管温度も振動しているものの，その最大値はむしろＲＥＤＹコードの解析結果より十分小さくなっている。さらに，前述の逃がし安全弁の開閉に起因する中性子束振動現象と三次元効果による中性子束振動現象の影響で上昇する燃料被覆管温度分を,ＳＣＡＴコードによる核沸騰状態における燃料被覆管温度に加算したとしても,判断基準を下回る結果となっている。
(2) 長時間領域での考察
長時間領域では，図２に示すように，13 分以降の自然循環流量に違いが見られるが，駆動源の一つである原子炉水位の変化もほぼ合っていることから，この数パーセントの自然循環流量の差は，炉心の核熱水力モデルの相違に起因しているものと推定される。
しかしながら，ＲＥＤＹコードでは，自然循環流量が大きいことで，中性子束が高めの値に維持され，評価指標である格納容器の圧力やプール水温度に対する評価結果を厳しくしている。なお，格納容器圧力や格納容器のプール水温度といったパラメータの増加は類似の挙動を示している。

3-7-4

ＲＥＤＹコードＲＥＤＹコード（申請解析）（下方ピーク軸方向出力分布炉心を仮定）

ＴＲＡＣコード

150

1

1. 中性子束（％）
2. 炉心流量（％）

1

100

1
1

2

50

2

2

0
0

50

100

150

200

事 故 後 の 時 間（ｓ）

3-7-5
150
1. 原子炉蒸気流量（％）
2. 給水流量（％）

100

1

1

2
2

50
1
2

0
0

50

100
事 故 後 の 時 間（ｓ）

図 １ (1) 原 子 炉 ス ク ラ ム 失 敗 を 仮 定 し た 主 蒸 気 隔 離 弁 の 誤 閉 止 の 解 析 結 果 比 較 （ 短 時 間 領 域 ）

150

200

ＲＥＤＹコードＲＥＤＹコード

ＴＲＡＣコード（申請解析）（下方ピーク軸方向出力分布炉心を仮定）
200
1. 原子炉圧力変変化（×0.01MPa）
2. 原子炉水位（（シュラウド外水位）変化（×5cm）
3. 逃がし安全弁
弁流量（％）
1

100
3

1

1

3

3
2

0
2

2

有効燃料棒頂部
有効燃料棒頂部

-100
0

50

100

150

200

事 故 後 の 時 間（ｓ）

3-7-6

ＳＣＡＴコードによる解析結果

ＳＣＡＴコードによる解析結果

ＴＲＡＣコードによる解析結果
1400

1200
燃
料

1000

被
覆
管

800

600

温
度

400

（℃）

200

0
0

100

200
事 故 後 の 時 間（ｓ）

図 １ (2) 原 子 炉 ス ク ラ ム 失 敗 を 仮 定 し た 主 蒸 気 隔 離 弁 の 誤 閉 止 の 解 析 結 果 比 較 （ 短 時 間 領 域 ）300

ＲＥＤＹコードＲＥＤＹコード（申請解析）（下方ピーク軸方向出力分布炉心を仮定）

ＴＲＡＣコード150
1. 中性子束（％）

100

1

50

1

0
0

10

20

30

40

事 故 後 の 時 間（ｍ）

3-7-7
150
1. 炉心流量（％）

100

1

50

1

0
0

10

20
事 故 後 の 時 間（ｍ）

図 ２ (1)原 子 炉 ス ク ラ ム 失 敗 を 仮 定 し た 主 蒸 気 隔 離 弁 の 誤 閉 止 の 解 析 結 果 比 較 （ 長 時 間 領 域 ）3040

ＲＥＤＹコードＲＥＤＹコード（申請解析）（下方ピーク軸方向出力分布炉心を仮定）

ＴＲＡＣコード150
1. 原子炉蒸気流量（％）
2. 給水流量（％）

100
1

1

50
2

2
1

1
2

0
0

10

20

30

40

事 故 後 の 時 間（ｍ）

3-7-8
200
1. 原子炉圧力変化（×0.01MPa）
2. 原子炉水位（シュラウド外水位）変化（×5cm）

100

1

0

有効燃料棒頂部

1

1

2

2

2

-100
0

10

20
事 故 後 の 時 間（ｍ）

図 ２ (2) 原 子 炉 ス ク ラ ム 失 敗 を 仮 定 し た 主 蒸 気 隔 離 弁 の 誤 閉 止 の 解 析 結 果 比 較 （ 長 時 間 領 域 ）3040

ＲＥＤＹコードＲＥＤＹコード

ＴＲＡＣコード（申請解析）（下方ピーク軸方向出力分布炉心を仮定）
150
1. サプレッション
ン・チェンバ プール水温度（℃）
2. 格納容器圧力（（×0.005MPa）

1

100

1

50
2

2

0
0

10

20

30

事 故 後 の 時 間（ｍ）

3-7-9

図 ２ (3)原 子 炉 ス ク ラ ム 失 敗 を 仮 定 し た 主 蒸 気 隔 離 弁 の 誤 閉 止 の 解 析 結 果 比 較 （ 長 時 間 領 域 ）表３

ＡＢＷＲを例とした解析結果の比較

評価指標

ＲＥＤＹコード

ＲＥＤＹコード

ＴＲＡＣコード（申請解析）（下方ピーク軸方向出力分布

解析結果

炉心を仮定）

原子炉圧力10.34MPa[gag
ge]

9.08

8.94

8.53

燃料被覆管温度

1200℃

1060

970

550

格納容器圧力

0.62MPa[gag e]

0.19

0.19

0.14

200℃

113

114

103

格納容器のプール水温度（注）燃料被覆管温度を求めるＳＣＡＴコードでは，中央ピークとしている。

40

添付７補足ＴＲＡＣコードによる三次元核熱結合不安定の影響評価に
ついて

１．目的
「 原 子 炉 ス ク ラ ム 失 敗 を 仮 定 し た 主 蒸 気 隔 離 弁 の 誤 閉 止 」事 象 に お け る 三 次
元 核 熱 結 合 不 安 定 に よ る 出 力 振 動 の 影 響 を 確 認 す る た め ，Ｔ Ｒ Ａ Ｃ コ ー ド に よる 参 考 解 析 を 実 施 し て い る 。し か し な が ら ，本 参 考 解 析 で は ，給 水 加 熱 喪 失 後の 炉 出 力 解 析 結 果 が Ｒ Ｅ Ｄ Ｙ コ ー ド の 解 析 結 果 よ り 低 め に 推 移 し て い る 。こ のた め ，Ｔ Ｒ Ａ Ｃ コ ー ド に よ る 参 考 解 析 に お い て ，給 水 加 熱 喪 失 後 の 出 力 上 昇 を
Ｒ Ｅ Ｄ Ｙ コ ー ド と 同 程 度 に な る よ う に 調 整 し た 感 度 解 析 を 実 施 し ，逃 が し 安 全
弁 閉 に よ る 出 力 上 昇 に 加 え ，三 次 元 核 熱 結 合 不 安 定 に よ る 出 力 振 動（ 上 昇 ）が重畳した場合の燃料被覆管温度の上昇幅を検討した。
２．感度解析条件
Ｔ Ｒ Ａ Ｃ コ ー ド に よ る 解 析 に お い て ，給 水 加 熱 喪 失 後 の 出 力 上 昇 を Ｒ Ｅ Ｄ Ｙ
コードと同程度になるように解析条件を設定する方法としては以下が考えられる。
（ １ ）初 期 炉 心 流 量 を 流 量 制 御 幅 下 限 よ り 更 に 低 流 量 側 に シ フ ト さ せ ，再 循
環ポンプトリップ後の出力を全体的に高めに推移させる。
（ ２ ）ボ イ ド ／ ド ッ プ ラ 反 応 度 係 数 を 調 整 し ，給 水 加 熱 喪 失 後 の 正 の 反 応 度
投入量を大きくすることにより，出力上昇量を高めにする。
（ ３ ）給 水 温 度 低 下 幅 を よ り 大 き く し ，給 水 加 熱 喪 失 後 の 炉 心 入 口 サ ブ ク ー
リ ン グ の 増 加 量 を 大 き く す る 。こ れ に よ り ，給 水 加 熱 喪 失 後 の 正 の 反
応度投入量を大きくし，出力上昇量を高めにする。
上記のうち（２）の場合，整定出力をＲＥＤＹコードと同程度とするため，
ボ イ ド 反 応 度 係 数 の 絶 対 値 を ノ ミ ナ ル よ り 大 き め に 設 定 す る こ と に な る 。こ のと き ，三 次 元 核 熱 結 合 不 安 定 に よ る 出 力 振 動 発 生 時 の ボ イ ド フ ィ ー ド バ ッ ク の影響が過度に保守側に評価される可能性がある。
ま た ，（ ３ ） の 場 合 ， 給 水 加 熱 喪 失 時 の 給 水 温 度 低 下 を 想 定 し 得 る 温 度 よ り
更 に 低 め に 設 定 す る こ と に な る 。こ の た め ，給 水 加 熱 喪 失 後 の 炉 心 軸 方 向 出 力
分 布 が ノ ミ ナ ル よ り 更 に 下 方 ピ ー ク と な り ，三 次 元 核 熱 結 合 不 安 定 及 び 燃 料 被覆管温度の評価に影響する可能性がある。

3-7-10一 方 ，（ １ ） の 場 合 ， 炉 心 反 応 度 係 数 及 び 給 水 温 度 低 下 は ノ ミ ナ ル の ま ま とし ，他 の 手 法 と 同 様 に 整 定 出 力 及 び 炉 心 ボ イ ド 率 は Ｒ Ｅ Ｄ Ｙ コ ー ド と 同 程 度 とす る こ と が で き る 。し た が っ て ，Ｒ Ｅ Ｄ Ｙ コ ー ド の 整 定 出 力 に 合 わ せ る こ と 以
外 の 要 素 を 極 力 取 り 除 く た め ，初 期 炉 心 流 量 を 流 量 制 御 幅 下 限 よ り 更 に 低 流 量側にシフトさせた運転点から解析する方法を採用し，感度解析を実施した。
な お ，こ の 初 期 運 転 点 は ，あ く ま で も 意 図 的 に 整 定 出 力 を 高 め る た め に 設 定
した仮の運転点である。
３．解析結果表１に解析結果を，下記図に解析結果の比較を示す。
図１

Ｒ Ｅ Ｄ Ｙ /Ｓ Ｃ Ａ Ｔ コ ー ド （ 申 請 解 析 ）図２

ＴＲＡＣコード（ベースケース解析）

図３

ＴＲＡＣコード（意図的に整定出力を高めた解析）

ここで，図１と図２の初期運転点は定格出力／定格炉心流量である。
図 ２ と 図 ３ の Ｔ Ｒ Ａ Ｃ コ ー ド に よ る 解 析 結 果 で は ，図 １ の Ｒ Ｅ Ｄ Ｙ コ ー ド の解 析 結 果 に は 見 ら れ な い 核 熱 不 安 定 に よ る 出 力 振 動 が ，逃 が し 安 全 弁 閉 に よ る
出 力 上 昇 と 重 畳 し て 模 擬 さ れ て い る 。一 般 に 低 炉 心 流 量 か つ 高 出 力 運 転 点 の 方が 核 熱 不 安 定 に 対 す る 余 裕 が 小 さ く な る こ と が 知 ら れ て お り ，図 ２ の Ｔ Ｒ Ａ Ｃ
コ ー ド に よ る 解 析 結 果（ ベ ー ス ケ ー ス 解 析 ）に 比 べ ，図 ３ に 示 す Ｔ Ｒ Ａ Ｃ コ ー
ド に よ る 解 析 結 果（ 意 図 的 に 整 定 出 力 を 高 め た 解 析 ）の 方 が 出 力 の 振 動 幅 は 大
き く な っ て い る 。し か し な が ら ，整 定 出 力 レ ベ ル を Ｒ Ｅ Ｄ Ｙ コ ー ド の 解 析 結 果に 合 わ せ た Ｔ Ｒ Ａ Ｃ コ ー ド に よ る 解 析（ 図 ３ ）に お い て も ，燃 料 被 覆 管 温 度 の
最 大 値 は 620℃ 程 度 で ， Ｒ Ｅ Ｄ Ｙ /Ｓ Ｃ Ａ Ｔ コ ー ド に よ る 燃 料 被 覆 管 温 度 の 最
大 値 を 下 回 る 結 果 と な っ て い る （ 表 １ 参 照 ）。
な お ，図 ３ に お い て 約 190 秒 付 近 で 燃 料 被 覆 管 温 度 が 近 傍 の ピ ー ク 値 に 比 べ
高 く な っ て い る 。図 ４ に 示 す よ う に ，逃 が し 安 全 弁 閉 に よ る 圧 力 上 昇 と 核 熱 不安定による出力上昇のタイミングが比較的一致しているためと考えられるが，こ の 場 合 に お い て も 燃 料 被 覆 管 温 度 の 更 な る 上 昇 は 80℃ 程 度 に 留 ま る 。 こ れ
は 数 百 ℃ の 燃 料 被 覆 管 温 度 の 上 昇 は ，沸 騰 遷 移 の 発 生 に よ る 燃 料 被 覆 管 と 原 子
炉 冷 却 材 間 の 熱 伝 達 の 低 下 に よ る も の で あ り ，逃 が し 安 全 弁 閉 に 伴 い 沸 騰 遷 移が 発 生 し た 状 態（ 熱 伝 達 係 数 が 低 下 し た 状 態 ）か ら 核 熱 不 安 定 に よ る 出 力 振 動に よ り 再 度 出 力 が 上 昇 し た と し て も ，熱 伝 達 状 態 の 変 化 は な く ，熱 流 束 の 上 昇
も短時間で限定的であるためである。

3-7-11

以 上 よ り ，参 考 解 析 の 位 置 づ け で は あ る が Ｔ Ｒ Ａ Ｃ コ ー ド を 用 い て 逃 が し 安
全 弁 閉 に よ る 出 力 上 昇 と ，三 次 元 核 熱 結 合 不 安 定 に よ る 出 力 振 動 が 重 畳 し た 事
象 が 発 生 し た 場 合 の 影 響 を 検 討 し た 結 果 ，逃 が し 安 全 弁 閉 に よ る 出 力 上 昇 に 加
え ，三 次 元 核 熱 結 合 不 安 定 に よ る 出 力 振 動（ 上 昇 ）が 重 畳 し た 場 合 の 燃 料 被 覆
管 温 度 の 上 昇 幅 は 数 十 ℃ 程 度 で あ る と 推 定 さ れ る 。 し た が っ て ， Ｒ Ｅ Ｄ Ｙ /Ｓ
ＣＡＴコードによる評価において核熱不安定による出力振動の影響を考慮しても燃料被覆管温度は判断基準を満足すると考えられる。

3-7-12

表１ 感度解析結果のサマリ
Ｒ Ｅ Ｄ Ｙ /Ｓ Ｃ Ａ
項目
燃料被覆管
温度

ＴＲＡＣコード

ＴＲＡＣコード

Ｔコード（申請解 （ベースケース解 （意図的に整定出析）析）

力を高めた解析）

約 1060℃

約 550℃

約 620℃

3-7-13

判断基準

1200℃

200

150

1

1

1

1. 中性子束（％）
2. 炉心流量（％）

1. 中性子束（％）
2. 炉心流量（％）

150
1

100

1
1
1

1

100
2

50

2

1

50
2

2

2

0

2

0
0

50

100

150

0

200

50

100

事 故 後 の 時 間（ｓ）

150

200

事 故 後 の 時 間（ｓ）

1400

1200
燃

4
1
7
3

料

1000

被
800

覆
管

600

温
度

400

（℃）

200

0
0

100

200

300

事 故 後 の 時 間（ｓ）

図１ ＲＥＤＹ／ＳＣＡＴコード

図２ ＴＲＡＣコード

図３ ＴＲＡＣコード（申請解析）（ベースケース）（意図的に整定出力を高めた解析）

300

700

250

1

1. 燃料被覆管温度(℃)
2. 原子炉圧力変化(×0.02MPa)
3. バンドル出力 (%)

600
200

500

150
2

2

3

3

1

100
2

400

50

燃料被覆管温度（℃）

原子炉圧力変化（×0.02MPa）

バンドル出力（％）

1

3

0

300
170

180

190

200

210

事 故 後 の 時 間（ｓ）

図４

バンドル出力，原子炉圧力，及び燃料被覆管温度の時間変化（ＴＲＡＣ解析）

3-7-15

付録
参考に，ＴＲＡＣコードによる解析（意図的に整定出力を高めた解析）において逃がし
安全弁閉のタイミングを調整し，三次元核熱不安定による出力振動に伴う出力上昇のタイ
ミングと，逃がし安全弁閉による圧力上昇のタイミングを合わせた解析を実施し（付録図１参照），解析結果とＲＥＤＹ解析の中性子束，炉心入口流量を比較し，出力振動が大きくなる時間領域についてＴＲＡＣコードの挙動（中性子束及びバンドル入口流量）を，初期運転点を 100%出力/90%炉心流量としたＲＥＤＹ解析（低流量解析）に反映してＳＣＡＴ
解析を実施した。低流量解析をベースにしたのは，低流量の方が三次元核熱結合不安定に対する余裕が小さくなるためである。なお，ＴＲＡＣコードによる出力振動はＲＥＤＹコードに対して上下しているが，本解析では保守的に出力が上昇する側の変動のみを重ね合わせた（付録図２参照）。なお，ＴＲＡＣコードによる出力振動は，２～３秒間隔である
ことから，0.5 秒ごとにタイミングをずらした感度解析も合わせて実施した。
付録表１，２に示すように，出力振動に伴う出力上昇と逃がし安全弁閉による圧力上昇
を重畳させたＴＲＡＣコードによる解析結果をＲＥＤＹコードの解析結果に反映して作成したデータを使用したＳＣＡＴコードによる解析では，ＲＥＤＹ/ＳＣＡＴコードの解析結果（低流量解析）に比べ最大で 70℃程度高い結果となる。

3-7-16

100

300

80

200
中性子束（％）

2

60

100

原子炉圧力（×0.01MPa）

1. 中性子束
2. 原子炉圧力変化

1

40

0
50

100

150

事 故 後 の 時 間（ｓ）

付録図１ 中性子束と原子炉圧力の時間変化（出力振動に伴う出力上昇と逃がし安全弁による圧力上昇のタイミングを合わせたＴＲＡＣ解析）

付録図２ ＲＥＤＹコードにＴＲＡＣコードの出力振動を重畳させた中性子束（ＳＣＡＴ 感度解析用の入力として使用）

3-7-17

付録表１ 解析結果サマリ
ＲＥＤＹ／ＳＣＡＴコード
項目（出力振動に伴う出力上昇と逃がし安全弁による圧力上昇を重畳させたＴＲＡＣ解析の結果をＲＥＤＹデータに反映した解析結果との比較：ベースケース）

燃料被覆管温度の上昇
幅の変化

約 20℃

付録表２ 感度解析結果サマリ
ＲＥＤＹ／ＳＣＡＴコード
項目（ＲＥＤＹデータに反映させるＴＲＡＣ解析のタイミ
ングをずらした感度解析結果）
約 70℃（0.5 秒ずらした解析）

燃料被覆管温度の上昇幅の変化

約 30℃（1.0 秒ずらした解析）
約 30℃（1.5 秒ずらした解析）
約 60℃（2.0 秒ずらした解析）
約 50℃（2.5 秒ずらした解析）

3-7-18

Rev.14

第４部 ＳＣＡＴ目次

Ｓ Ｃ Ａ Ｔ

1. はじめに .................................................................. 4-1
2. 重要現象の特定 ............................................................ 4-2
2.1 事故シーケンスと評価指標 ............................................... 4-2
2.2 ランクの定義 ........................................................... 4-2
2.3 物理現象に対するランク付け ............................................. 4-4
3. 解析モデルについて ....................................................... 4-14
3.1 コード概要 ............................................................ 4-14
3.2 重要現象に対する解析モデル ............................................ 4-15
3.3 解析モデル ............................................................ 4-16
3.4 入出力 ................................................................ 4-35
4. 妥当性確認 ............................................................... 4-37
4.1 重要現象に対する妥当性確認方法 ........................................ 4-37
4.2 ＡＴＬＡＳ試験 ........................................................ 4-39
4.3 ＮＵＰＥＣ ＢＷＲ燃料集合体熱水力試験 ................................. 4-51
4.4 実機解析への適用性 .................................................... 4-62
5. 有効性評価への適用性 ..................................................... 4-63
5.1 不確かさの取り扱いについて（評価指標の観点） .......................... 4-63
5.2 不確かさの取り扱いについて（運転員操作の観点） ........................ 4-65
6. 参考文献 ................................................................. 4-66
添付 1 入力項目リスト ..................................................... 4-1-1
添付 2 ボイドモデル，サブクールボイドモデル，圧力損失モデルの適切性 ........ 4-2-1
添付 3 沸騰遷移後の被覆管表面熱伝達モデルの適用性 .......................... 4-3-1
添付 4 リウェットモデルの適用性............................................ 4-4-1
添付 5 ９×９燃料（Ａ型）部分長燃料棒を考慮した評価の適用性 ................ 4-5-1
添付 6 有効性評価における９×９燃料（Ａ型）の代表性 ........................ 4-6-1

1. はじめに本資料は，炉心損傷防止に関する重大事故対策の有効性評価（以下，「有効性評価」と称す。
）に適用するコードのうち，ＳＣＡＴコード（SCAT Ver.3）について，・有効性評価において重要となる現象の特定・解析モデル及び入出力に関する説明
・妥当性確認・有効性評価への適用性に関してまとめたものである。
なお，ＲＥＤＹコードの計算結果をインプットとする必要があるが，このＲＥＤＹコードに対する説明は別資料（第３部ＲＥＤＹ）にて行う。
また，本資料で引用している最適評価コードはＴＲＡＣコード（TRACG Ver.5）である。

4-1

2. 重要現象の特定
2.1 事故シーケンスと評価指標
ＳＣＡＴコードが適用される炉心損傷防止対策における事故シーケンスグループである
原子炉停止機能喪失は，運転時の異常な過渡変化の発生時において原子炉のスクラム失敗を想定する事象であり，事故シーケンスとして主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失が選定されている。
主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象では，主蒸気隔離弁閉止時の原子炉
圧力上昇によるボイド減少で炉心に正の反応度が投入されることにより生じる沸騰遷移，及び給水加熱喪失の状態で出力が増加することにより生じる沸騰遷移によって燃料被覆管の温度（以下，「燃料被覆管温度」と称す。）が上昇し高温になる。それに伴い燃料被覆管の酸化量（以下，「燃料被覆管酸化量」と称す。
）も増加するが，判断基準（15%以下）に十分余裕があるため，評価指標は燃料被覆管温度で代表できると考えられる。
従って，燃料被覆管温度が評価指標である。炉心損傷防止対策の有効性を確認するその他の評価指標についてはＲＥＤＹコードによる解析で確認する。

2.2 ランクの定義
本資料の本文「2. 有効性評価における物理現象の抽出」で抽出された原子炉停止機能喪
失で取り扱う物理現象について，表 2-1 の定義に従い「Ｈ」，「Ｍ」，「Ｌ」及び「Ｉ」のランクに分類し，「Ｈ」及び「Ｍ」に分類された物理現象を重要現象として抽出する。

4-2

表 2-1 ランクの定義
ランク

ランクの定義本資料での取り扱いＨ

評価指標及び運転操作に対する物理現象に対する不確かさを実験との比較影響が大きいと考えられる現象

等により求め，実機評価における評価指標及び運転操作への影響を評価する。

Ｍ

評価指標及び運転操作に対する事象推移を模擬する上で一定の役割を担う

影響が中程度と考えられる現象

が，影響が「Ｈ」に比べて顕著でない物理現象であるため，必ずしも不確かさによる実機評価における評価指標及び運転操作への影
響を評価する必要はないが，本資料では，実機評価への影響を感度解析等により評価す
るか，「Ｈ」と同様に評価することとする。

Ｌ

評価指標及び運転操作に対する事象推移を模擬するためにモデル化は必要影響が小さいと考えられる現象

であるが，評価指標及び運転操作への影響が明らかに小さい物理現象であるため，検証／
妥当性評価は記載しない。

Ｉ

評価指標及び運転操作に対し影評価指標及び運転操作へ影響を与えないか，

響を与えないか，または重要でな又は重要でない物理現象であるため，検証／い現象

妥当性評価は記載しない。

4-3

2.3 物理現象に対するランク付け
本資料の本文「2. 有効性評価における物理現象の抽出」で抽出された物理現象のうち，
2.1 節で述べた事象進展を踏まえ，2.2 節記載のランクの定義に従い，評価指標及び運転操作への影響に応じて「Ｈ」及び「Ｍ」に分類する事で物理現象の中から重要現象を特定する。この結果を表 2-2 に示す。
なお，本資料の本文「2. 有効性評価における物理現象の抽出」で抽出された物理現象は，
事故シーケンスグループに対して抽出されたものであるため，ＲＥＤＹコードの解析結果を引き継ぐ物理現象を含んでいる。そのような物理現象は，ＳＣＡＴコードで評価する事
象において考慮すべき物理現象の対象外としてＲＥＤＹコードの説明資料で示す。
以下に，物理現象ごとに考え方を示す。
(1) 核分裂出力［炉心（核）］主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象では，核分裂出力と崩壊熱の和である原子炉出力の変化によって燃料ペレットの発熱挙動及び燃料被覆管温度挙動に影響を与える。したがって，核分裂出力は燃料被覆管温度変化に対して重要度は高いと考えられる。
なお，原子炉出力変化はＲＥＤＹコードの解析結果から引き継がれる物理現象である。
(2) 出力分布変化［炉心（核）］出力分布には，径方向出力分布及び軸方向出力分布がある。主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象では，原子炉スクラム失敗を仮定していることから，径方向出力分布の変化は小さい。一方，給水温度の変化等から軸方向出力分布は変化する。軸方向出力分布の変化は，沸騰遷移の生じた位置の局所の出力によって燃料被覆管温度挙動に影響を与える。したがって，出力分布変化は燃料被覆管温度の変化に対して重要度は高いと考えられる。
(3) 反応度フィードバック効果［炉心（核）］（ボイド反応度（減速材密度反応度）とドップラ反応度）
主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象では，原子炉出力がボイド・ドップ
ラ反応度フィードバック効果によって変動し，燃料ペレットの発熱挙動及び燃料被覆管温度挙動に影響を与える。したがって，ボイド・ドップラ反応度フィードバック効果は燃料
被覆管温度変化に対して重要度は高いと考えられる。なお，反応度フィードバック効果は
原子炉出力変化としてＲＥＤＹコードの解析結果から引き継がれる物理現象である。
（ボロン反応度）
事象収束に必要なほう酸水注入系の手動起動はボロン反応度の印加が出力の抑制に重要な役割を果たす。燃料被覆管温度の上昇は事象初期であり，ほう酸水注入系による出力抑4-4

制の効果が表れる段階より早いため，ボロンの反応度フィードバック効果が燃料被覆管温
度変化に与える影響はないと考えられる。
（その他）
上述以外に，反応度フィードバック効果として知られている減速材温度反応度は，起動時のボイド反応度やドップラ反応度の影響が殆どない状態では考慮する必要があるが，本事故シーケンスの様な高い出力が継続する事象では評価指標に与える重要度は低い。なお，
遅発中性子生成割合，中性子寿命と言ったパラメータは上記の反応度評価に含まれる。
(4) 制御棒反応度効果［炉心（核）］主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象では，スクラム失敗及び代替制御棒
挿入機能が作動しないことを仮定しているため，制御棒反応度及び制御棒速度による効果
が燃料被覆管温度変化に与える影響はないと考えられる。
(5) 崩壊熱［炉心（核）］主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象では，核分裂出力と崩壊熱の和である原子炉出力の変化による燃料ペレットの発熱挙動及び燃料被覆管温度挙動に影響を与えるが，スクラムが失敗した状態で崩壊熱は核分裂出力に比べて小さい。したがって，崩壊
熱が燃料被覆管温度変化に与える影響は殆どないと考えられる。なお，原子炉出力変化はＲＥＤＹコードの解析結果から引き継がれる物理現象である。
(6) 三次元効果［炉心（核）］中性子束振動（三次元効果）が発生すると，中性子束と冷却材流量の振動によって沸騰
遷移及びリウェットの発生に影響を与えることから，燃料被覆管温度挙動に影響を与える可能性がある。
流量振動によって沸騰遷移を発生させる試験では，流量振幅が大きくなると数秒の周期で燃料被覆管温度が鋸歯状的に上昇と降下を繰り返し，温度上昇幅は僅かであることが確認されている[1]。これは中性子束の振動周期が数秒であることに対して熱流束の時間変化が小さいためと考えられる。しかし，スクラム失敗を仮定した原子炉停止機能喪失の事象のように，原子炉出力の増加に伴い中性子束と熱流束が大きい状態で中性子束振動が発生す
ると，燃料被覆管温度の上昇幅が有意に大きくなる可能性も考えられる。したがって，三次元効果は燃料被覆管温度変化に対して重要度は中程度と考えられる。なお，原子炉出力
変化及び炉心入口流量の変化はＲＥＤＹコードの解析結果から引き継がれる物理現象である。
ここでスクラム失敗を仮定した原子炉停止機能喪失の事象において，原子炉出力の増加に伴い中性子束と熱流束が大きい状態で中性子束振動が発生しても燃料被覆管温度の上昇
4-5幅が有意に大きくならないことは，米国において中性子束振動の評価実績のあるＴＲＡＣ
コードによる参考解析結果を参照する（第３部ＲＥＤＹ添付７参照）。
(7) 燃料棒内温度変化［炉心（燃料）］
燃料棒内温度変化は，燃料ペレット内発熱により燃料ペレット熱伝導とギャップ部の熱伝達及び燃料被覆管熱伝導を通して燃料被覆管温度挙動に影響を与える。したがって，燃
料棒内温度変化は燃料被覆管温度変化に対して重要度は高いと考えられる。
(8) 燃料棒表面熱伝達［炉心（燃料）］
主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象では，沸騰遷移が生じて燃料被覆管
温度は上昇する。沸騰遷移後，冷却材への熱伝達に関わる燃料棒表面熱伝達は燃料被覆管
温度挙動に影響を与える。特に膜沸騰状態の下では，過熱蒸気により燃料棒表面熱伝達が変化すること，さらに高温に至る場合には，輻射熱伝達の寄与が次第に大きくなることなどにより燃料被覆管温度挙動に大きな影響を与える。したがって，燃料棒表面熱伝達は燃
料被覆管温度変化に対して重要度は高いと考えられる。
(9) 沸騰遷移［炉心（燃料）］
主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象では，沸騰遷移が生じて核沸騰から膜沸騰状態に移行し，原子炉出力の低下によってリウェットに至ることで核沸騰状態に移行する。ドライアウト領域では，燃料被覆管温度は急上昇する。その後リウェットによって核沸騰時の温度まで低下する。したがって，沸騰遷移は燃料被覆管温度変化に対して重要度は高いと考えられる。
(10) 燃料被覆管酸化［炉心（燃料）］
燃料被覆管酸化はジルコニウム－水反応によって発熱量が増加するが，出力の高い主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象では核反応による発熱量に比べて影響は小さいと考えられる。したがって，燃料被覆管酸化は燃料被覆管温度変化に対して重要度は低いと考えられる。
(11) 燃料被覆管変形［炉心（燃料）］
主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象では，炉心は冠水状態及び原子炉圧力が維持されることから燃料被覆管変形は生じないため，燃料被覆管変形が燃料被覆管温
度変化に与える影響はないと考えられる。
(12) 沸騰・ボイド率変化［炉心（熱流動）］
沸騰遷移が生じる高クォリティの状態では軸方向ボイド率変化を含むボイド率変化は小4-6

さく，また膜沸騰状態での表面熱伝達の変化は主にクォリティの変化に依存することから，
ボイド率変化による表面熱伝達の変化は小さい。また，炉心は冠水状態が維持されて炉心部に二相水位が形成されないため，水面変動による大きなボイド率変化はない。そのため
燃料被覆管温度挙動への影響は小さいと考えられる。したがって，沸騰・ボイド率変化は
燃料被覆管温度変化に対して重要度は低いと考えられる。
(13) 気液分離（水位変化）
・対向流［炉心（熱流動）］
主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象では，炉心は冠水状態が維持されて炉心部に二相水位が形成されないため，気液分離（水位変化）
・対向流が燃料被覆管温度変化に与える影響はないと考えられる。
(14) 気液熱非平衡［炉心（熱流動）］
主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象では，炉内保有水は十分に保たれ，炉心は冠水が維持されている。高出力燃料集合体の一部で高温の過熱蒸気が発生したとしても，当該蒸気流は炉心出口近傍で他の燃料集合体から流出する二相流との混合により飽和になると考えられ，炉心外の熱流動挙動への影響は小さいと考えられる。しかし，発生した過熱蒸気の影響が当該燃料集合体内の隣接する燃料棒に波及する可能性がある。したがって，気液熱非平衡による熱流動の変化は燃料被覆管温度変化に対して重要度は中程度と考えられる。なお，発生した過熱蒸気による燃料被覆管温度への影響，すなわち燃料被覆管と冷却材との温度差が低下することの影響は，膜沸騰状態における燃料棒表面熱伝達係数の物性値等をモデル化することで得られる保守性によって概ね相殺されることで実効的に取り込まれており，(8)項の燃料棒表面熱伝達［炉心（燃料）］で相応に考慮できるとしてよいと考えられる。
(15) 圧力損失［炉心（熱流動）］チャンネル内の圧力損失は，チャンネルを流れる冷却材流量を介して表面熱伝達の変化に影響を与える。しかし，沸騰遷移後は冷却材流量の変化による表面熱伝達の変化は小さ
く，燃料被覆管温度挙動への影響は小さいと考えられる。したがって，圧力損失は燃料被覆管温度変化に対して重要度は低いと考えられる。なお，炉心入口流量の変化はＲＥＤＹ
コードの解析結果から引き継がれる物理現象である。
(16) 三次元効果［炉心（熱流動）］
三次元効果による燃料集合体間の流量配分は，冷却材流量が変化することから，燃料被覆管温度挙動に影響を与える。しかし，主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事
象では，径方向出力分布の変化は小さく，流量配分による冷却材流量変化への影響は小さいと考えられる。また，高出力燃料集合体は平均出力燃料集合体に比べてボイド率が高く
4-7

流量低下が早くなるが，冷却材流量が減少すれば二相部の圧力損失による流量配分の寄与が相対的に小さくなるので，高出力燃料集合体の流量低下は緩和されると考えられる。したがって，三次元効果による燃料集合体間の流量配分は燃料被覆管温度変化に対して重要度は低いと考えられる。
ただし，中性子束と冷却材流量の振動現象（高出力チャンネルの流量振動現象を含む）
は，沸騰遷移及びリウェットの発生に影響を与えることから，燃料被覆管温度挙動に影響を与える可能性がある。そのため，三次元効果［炉心（熱流動）］は(6)項の三次元効果［炉心（核）］と同様に燃料被覆管温度変化に対して重要度は中程度とし，三次元効果［炉心（核）］に含めて検討する。
(17) 冷却材流量変化［原子炉圧力容器］
再循環ポンプトリップにより炉心流量を減少させることで原子炉出力を抑制することから，再循環ポンプのコーストダウン特性と流路慣性による冷却材流量変化の速さは原子炉出力の抑制の速さに影響する。また，事象発生直後に再循環ポンプトリップするため，燃料被覆管温度上昇時の冷却材流量は自然循環流量相当である。したがって，冷却材流量変化は燃料被覆管温度に対して重要度は高いと考えられる。なお，炉心入口流量の変化はＲ
ＥＤＹコードの解析結果から引き継がれる物理現象である。
(18) 冷却材放出（臨界流・差圧流）［原子炉圧力容器］
主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象では，主蒸気隔離弁の誤閉止による原子炉圧力の上昇によって逃がし安全弁が作動する。逃がし安全弁から放出される蒸気流量の変化によって原子炉圧力が変化し，ボイドの生成・凝縮に影響するため反応度フィー
ドバック効果に影響する。反応度フィードバック効果は(3)項の反応度フィードバック効果［炉心（核）］で考慮する。したがって，冷却材放出（臨界流・差圧流）は燃料被覆管温度変化に対して重要度は低いと考えられる。なお，原子炉圧力変化及び原子炉出力変化はＲ
ＥＤＹコードの解析結果を引き継がれる物理現象である。
(19) 沸騰・凝縮・ボイド率変化［原子炉圧力容器］
ここで取り扱う物理現象は，炉心以外での領域の状態である。主蒸気隔離弁の誤閉止＋
原子炉停止機能喪失の事象では，沸騰・凝縮・ボイド率変化（減圧沸騰（フラッシング），
二相水位，二相流動）が炉心内の領域に与える影響は小さく，燃料被覆管温度挙動への影
響はないと考えられる。したがって，沸騰・凝縮・ボイド率変化が燃料被覆管温度変化に与える影響はないと考えられる。
(20) 気液分離（水位変化）
・対向流［原子炉圧力容器］
ここで取り扱う物理現象は，炉心以外での領域の状態である。主蒸気隔離弁の誤閉止＋
4-8原子炉停止機能喪失の事象では，炉心以外の領域で気液分離（水位変化）
・対向流が生じな
いため，燃料被覆管温度変化に与える影響はないと考えられる。
(21) 気液熱非平衡［原子炉圧力容器］
ここで取り扱う物理現象は，炉心以外での領域の状態である。主蒸気隔離弁の誤閉止＋
原子炉停止機能喪失の事象では，炉心以外の領域で気液熱非平衡が生じないため，燃料被覆管温度変化に与える影響はないと考えられる。
(22) 圧力損失［原子炉圧力容器］
ここで取り扱う物理現象は，炉心以外での領域の状態である。主蒸気隔離弁の誤閉止＋
原子炉停止機能喪失の事象での燃料被覆管温度を評価する上で，(15)項の圧力損失［炉心（熱流動）］の物理現象を考慮する。したがって，圧力損失が燃料被覆管温度変化に与える影響はないと考えられる。
(23) 構造材との熱伝達［原子炉圧力容器］
主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象では，原子炉出力はほう酸水注入によって抑制されるまで高い値を維持する。このため，原子炉ドーム部を含むシュラウド外領域の構造材と冷却材間との熱伝達は影響を与えないと考えられる。したがって，構造材との熱伝達が燃料被覆管温度変化に与える影響はないと考えられる。
(24) ＥＣＣＳ注水（給水系・代替注水設備含む）［原子炉圧力容器］
主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象では，ＥＣＣＳ注水（給水系・代替
注水設備含む）により冷却材を注入し，炉心入口流量及び炉心入口エンタルピの変化によって燃料被覆管温度挙動に影響を与える。したがって，ＥＣＣＳ注水（給水系・代替注水
設備含む）は燃料被覆管温度変化に対して重要度は高いと考えられる。なお，炉心入口流量変化及び炉心入口エンタルピ変化はＲＥＤＹコードの解析結果から引き継がれる物理現象である。
(25) ほう酸水の拡散［原子炉圧力容器］
事象収束に必要なほう酸水注入系の手動起動はボロン反応度の印加が出力の抑制に重要な役割を果たす。燃料被覆管温度の上昇は事象初期であり，ほう酸水注入系による出力抑制の効果が表れる段階より早いため，ほう酸水の拡散が燃料被覆管温度変化に与える影響はないと考えられる。
(26) 三次元効果［原子炉圧力容器］
燃料被覆管温度の上昇は事象初期であり，ほう酸水注入系による出力抑制の効果が表れ
4-9

る段階より早いため，ほう酸水の輸送・拡散における三次元効果が燃料被覆管温度変化に与える影響はないと考えられる。
(27) 冷却材放出（臨界流・差圧流）［原子炉格納容器］
本物理現象自体は，格納容器側から見た逃がし安全弁から放出される蒸気流に係る事象であり，原子炉から見た(18)項の冷却材放出（臨界流・差圧流）[原子炉圧力容器]と同じである。
(28) 格納容器各領域間の流動［原子炉格納容器］
格納容器各領域間の流動は原子炉側への影響はなく，燃料被覆管温度変化に与える影響はないと考えられる。
(29) サプレッション・プール冷却［原子炉格納容器］
サプレッション・プール冷却は，ＥＣＣＳの高圧注水による冷却材の温度が変化するため，燃料被覆管温度挙動に影響を与える可能性がある。燃料被覆管温度の上昇は事象初期であり，残留熱除去系（ＲＨＲ）によるサプレッション・プール冷却の効果が表れる段階
より早いため，燃料被覆管温度変化に与える影響はないと考えられる。
(30) 気液界面の熱伝達［原子炉格納容器］
気液界面の熱伝達は原子炉側への影響はなく，燃料被覆管温度変化に与える影響はないと考えられる。
(31) 構造材との熱伝達及び内部熱伝導［原子炉格納容器］
構造材との熱伝達及び内部熱伝導は原子炉側への影響はなく，燃料被覆管温度変化に与える影響はないと考えられる。
(32) スプレイ冷却［原子炉格納容器］
スプレイ冷却は，サプレッション・プール水温の低下によってＥＣＣＳの高圧注水による冷却材の温度が変化するため，燃料被覆管温度挙動に影響を与える可能性がある。主蒸
気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象では，スプレイ冷却の実施を仮定していな
いため，燃料被覆管温度変化に与える影響はないと考えられる。
(33) 放射線水分解等による水素・酸素発生［原子炉格納容器］
放射線水分解等による水素・酸素発生は原子炉側への影響はなく，燃料被覆管温度変化に与える影響はないと考えられる。

4-10

(34) 格納容器ベント［原子炉格納容器］
格納容器ベントは，サプレッション・プール水温の低下によってＥＣＣＳの高圧注水による冷却材の温度が変化するため，燃料被覆管温度挙動に影響を与える可能性がある。主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象では，格納容器ベントの実施を仮定していないため，燃料被覆管温度変化に与える影響はないと考えられる。

4-11

表 2-2 原子炉停止機能喪失における物理現象のランク（ＳＣＡＴコード）（1/2）
事故シーケンス

主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失

分類

評価指標
物理現象

燃料被覆管温度

(1)

核分裂出力

（Ｈ）*1

(2)

出力分布変化Ｈ(3)

反応度フィードバック効果(4)

制御棒反応度効果

(5)

崩壊熱

(6)

三次元効果

Ｍ*2

(7)

燃料棒内温度変化

Ｈ(8)

燃料棒表面熱伝達

Ｈ

(9)

沸騰遷移

Ｈ

(10)

燃料被覆管酸化Ｌ(11)

燃料被覆管変形Ｉ(12)

沸騰・ボイド率変化Ｌ(13)

気液分離（水位変化）
・対向流

Ｉ

(14)

気液熱非平衡

Ｍ

(15)

圧力損失

（Ｌ）*1

(16)

三次元効果

Ｍ*2

原子炉圧力容器(17)

冷却材流量変化（Ｈ）*1（逃がし安全弁(18)

冷却材放出（臨界流・差圧流）

（Ｌ）*1

(19)

沸騰・凝縮・ボイド率変化

Ｉ

(20)

気液分離（水位変化）
・対向流

Ｉ

(21)

気液熱非平衡

Ｉ

(22)

圧力損失

Ｉ

(23)

構造材との熱伝達

Ｉ(24)

ECCS 注水（給水系・代替注水設備含む）(25)

ほう酸水の拡散

Ｉ

(26)

三次元効果

Ｉ

炉心（核）

炉心（燃料）

炉心（熱流動）

含む）

（Ｈ）*1
I
（Ｉ）*1

（Ｈ）*1

＊1 事故シーケンスグループに対して抽出されたものであるため，ＲＥＤＹコードの解析結果を引き継ぐ物理現象も含んでいる。そのような物理現象は，ＳＣＡＴコードで評価する事象において考慮すべき物
理現象の対象外とする。
＊2 三次元効果の模擬はＲＥＤＹ／ＳＣＡＴコード体系では困難であるため，米国において中性子束振動の評価実績のあるＴＲＡＣコードによる参考解析結果を参照する。

4-12

表 2-2 原子炉停止機能喪失における物理現象のランク（ＳＣＡＴコード）（2/2）
事故シーケンス

主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失

分類
原子炉格納容器

評価指標
物理現象

燃料被覆管温度

(27)

冷却材放出

(18)と同一物理現象(28)

格納容器各領域間の流動

Ｉ

(29)

サプレッション・プール冷却

Ｉ

(30)

気液界面の熱伝達Ｉ(31)

構造材との熱伝達及び内部熱伝導

Ｉ

(32)

スプレイ冷却Ｉ(33)

放射線水分解等による水素・酸素発生

Ｉ

(34)

格納容器ベントＩ

4-13

3. 解析モデルについて
3.1 コード概要
ＳＣＡＴコードは，燃料の熱的余裕及び燃料被覆管温度を解析するコードである。本コードは，単一チャンネルを模擬し，これを軸方向一次元に多ノード分割する。各ノードについて，燃料棒には半径方向だけの熱伝導方程式を適用して冷却材への熱伝達を計算し，チャンネル内冷却材には，質量及びエネルギ保存則を適用して冷却材の熱水力挙動を計算する。
なお，本コードは，従来の原子炉設置変更許可申請書において適用実績のある「運転時の異常な過渡変化の解析」及び「事故解析」における最小限界出力比（ＭＣＰＲ）の評価に加え，原子炉停止機能喪失の事象で生じる沸騰遷移後の燃料被覆管温度及び燃料被覆管
表面の酸化量を評価する。そのため，沸騰遷移後の燃料被覆管－冷却材間の熱伝達相関式とリウェット相関式を適用する。また，燃料被覆管と冷却水又は水蒸気との化学反応（以下，「ジルコニウム－水反応」と称す。
）に「軽水型動力炉の非常用炉心冷却系の性能評価
指針」（以下，「ＥＣＣＳ性能評価指針」と称す。
）に示されている Baker-Just の式[2]を適用する。
本コードの入力は，燃料集合体の幾何学的形状，軸方向出力分布等の炉心データ，燃料集合体出力，チャンネル入口流量等の初期条件，ＲＥＤＹコードの出力から得られた燃料集合体出力，チャンネル入口流量等の過渡変化のデータ等であり，出力として，ＧＥＸＬ
相関式[3][4]に基づく限界出力比（ＣＰＲ），各ノードでの冷却材流量，クォリティ，燃料被覆管温度等の時間変化が求められる。また，燃料被覆管温度から燃料被覆管酸化量の時間変化が求められる。

4-14

3.2 重要現象に対する解析モデル
2 章において重要現象に分類された物理現象（表 2-2 で「Ｈ」及び「Ｍ」に分類された物
理現象）について，その物理現象を評価するために必要となる解析モデルを表 3-1 に示す。

表 3-1 重要現象に対する解析モデル
分類

重要現象

必要な解析モデル

炉心（核）出力分布変化

燃料モデル

出力分布モデル

炉心（燃料）

燃料棒内温度変化

燃料モデル

熱伝導モデル
燃料ペレット－被覆管ギャップ
熱伝達モデル

燃料棒表面熱伝達チャンネル内被覆管表面熱伝達モデル

熱流動モデル（サブクール熱伝達，サブクー
ル沸騰熱伝達，核沸騰熱伝達，
膜沸騰熱伝達，輻射熱伝達*）
リウェットモデル

沸騰遷移

チャンネル内沸騰遷移評価モデル

熱流動モデル
炉心（熱流動） 気液熱非平衡チャンネル内被覆管表面熱伝達モデル

熱流動モデル

リウェットモデル* 燃料被覆管温度を厳しい側に評価する観点から，輻射熱伝達の寄与を解析コード中で取り扱わない。

4-15

3.3 解析モデル[5][6]ＳＣＡＴコードは，ＲＥＤＹコードにより求められた原子炉停止機能喪失時の炉心へ与えられる外乱を用いて，燃料のＭＣＰＲ及び燃料被覆管温度を評価する。またＲＥＤＹコードから求まる中性子束，炉心流量，炉心入口エンタルピ，炉心圧力の時間変化を境界条件とする。重要現象に対するＳＣＡＴコードの計算モデルを表 3-2 に示す。

4-16

3.3.1 チャンネル内熱流動モデル
ＳＣＡＴコードは，燃料棒，ウォータロッド，チャンネルボックスで構成される燃料集合体の冷却材挙動を評価するモデルである。燃料集合体の冷却材流路は軸方向に複数のノードに分割して冷却材の熱水力挙動を計算する。
(1)保存則
冷却材流路の軸方向各ノードについて保存則を適用して熱水力状態を計算する。二相流モデルには，気液各相の質量保存式とエネルギ保存式，及び気液混相の運動量保存式の５
つの保存式を適用し，ドリフトフラックスモデルに基づく気液各相の速度差を考慮する。
目的のノードの冷却材の沸騰状態（サブクール，サブクール沸騰，核沸騰，膜沸騰）を判定し，それに対して与えられる質量保存式とエネルギ保存式を解くことでクォリティ，エンタルピ等を求める。ボイド率を求めるために，ボイド率とクォリティの相関式を用いる。
ノードの熱水力状態が求められると，燃料棒から冷却材に伝わる熱を計算する。
保存式は下式である。
(a) 質量保存式tt(αρ ) +
[(1

G
=Γ
z

α)ρ ] +G=zΓ(b) エネルギ保存式tt(αρ h ) +[(1z

(G h ) = Q + αα)ρ h ] +

z

P
+h Γ
t

(G h ) = Q + (1

α)

P
t

hΓ

なお，質量保存式及びエネルギ保存式から求められた全ノードの熱水力状態を用いて，運動量保存式を解くことでチャンネル内の圧力損失を求めることができる。
運動量保存式は下式である。

P
G (f ρ )G+ (G u + G u ) +
+
+ g=0
z
z
t
2D

4-18

ここで，

G=G +Gρ = ρ (1α) + ρ α

記号は以下の通りである。

α : ボイド率ρ : 密度G : 質量流束
u : 相速度
Γ : 蒸気生成率
h : エンタルピ
Q : 熱伝達量
P : 冷却材圧力
g : 重力加速度f: 摩擦抵抗係数

DH : 水力等価直径（添字） v : 蒸気相

l

: 液相

g : 飽和蒸気
f

: 飽和水

4-19

ＥＸＬ相関式を用いて判定する。リウェットによる膜沸騰状態から核沸騰状態への移行については，日本原子力学会標準「ＢＷＲにおける過渡的な沸騰遷移後の燃料健全性評価基準：2003」[8]で推奨される相関式を用いて判定する。ＧＥＸＬ相関式を用いた沸騰遷移判定の詳細は④で，リウェット判定については⑤に示す。
各流動状態に対して設定される熱伝達モデルの一覧を表 3-2 に示す。サブクール領域の単相流には Dittus-Boelter の式[9]を，サブクール沸騰及び核沸騰領域には Jens-Lottes の式[10]を，膜沸騰領域には修正 Dougall-Rohsenow 式[8][11]を適用する。
なお，過渡的な沸騰遷移後の熱伝達相関式について，日本原子力学会標準「ＢＷＲにおける過渡的な沸騰遷移後の燃料健全性評価基準：2003」では，その適用範囲内において修正 Dougall-Rohsenow 式を使用することが妥当であるとしている。また，燃料被覆管温度が800℃程度を超える高温範囲では，輻射熱伝達が温度の増加とともに増大して燃料集合体内の燃料被覆管温度を平坦化するように作用するが，ＳＣＡＴコードにおいては輻射熱伝達の影響を考慮せず，出力の大きな燃料棒の燃料被覆管温度を高めに評価する方法を採っている。

相関式は下式である。ただし，飽和核沸騰時及び沸騰遷移後においては，冷却材の温度
を飽和温度として冷却材への熱流束を評価する。
(a) Dittus-Boelter の式[9]h = 0.023Re . Pr .

kD(b) Jens-Lottes の式[10]

h=

Q A
T
Q A
10

T = 60e(c) 修正 Dougall-Rohsenow 式[8][11]h = 0.023

GD
μ,

x +

ρ ,
(1
ρ,

.

x )

Pr ,.

k ,
D

各物性値に用いる過熱蒸気の温度は，蒸気膜温度（燃料被覆管表面温度と飽和温度の平均温度）を用いる。
4-21

記号は以下の通りである。

h: 熱伝達率Q: 熱伝達量ΔTJL : 燃料被覆管表面温度と冷却材温度（飽和温度）との差
xe: 断面平均熱平衡クォリティ

DH : 水力等価直径
G: 冷却材の質量流束P: 冷却材圧力A: 伝熱面積k: 冷却材の熱伝導率ρ: 冷却材の密度μ: 冷却材の粘性係数

Re : 冷却材のレイノルズ数Pr: 冷却材のプラントル数（添字） g,s : 飽和蒸気

l,s

: 飽和水

g,f : 過熱蒸気

4-22

液相エンタルピは
気泡離脱エンタル
ピ以上か

yes

no
液相エンタルピは
飽和水エンタルピ
以上か

yes

no
沸騰遷移判定

yes

no

サブクール

サブクール
沸騰

核沸騰

膜沸騰

no

yes
リウェット判定

沸騰遷移判定：ＧＥＸＬ相関式による沸騰遷移判定
リウェット判定：相関式２によるリウェット判定
図 3-1 流動状態の選択ロジック

4-23

④沸騰遷移評価モデル
燃料集合体が沸騰遷移に至る状況はＧＥＸＬ相関式を用いて計算する。有効性評価解析
における沸騰遷移の判定は，ＧＥＸＬ相関式から得られるＭＣＰＲがＭＣＰＲに関する燃料の許容設計限界（ＳＬＭＣＰＲ）を下回った時点とする。
ＧＥＸＬ相関式は，沸騰遷移の開始を予測する式で，ＢＷＲ炉心で出現することが予想される種々の軸方向出力分布を条件とした豊富な試験データに基づいて作成されており，以下の特徴を有する。
・出力分布依存性を考慮する手段として，「限界クォリティ（ＸＣ）対沸騰長さ（ＬＢ）」の関係を導入している。
・局所出力分布の関数を取り込んでいる。
・実形状の模擬燃料集合体により得られたデータをベストフィットしていることが大きな特徴として挙げられる。
ＧＥＸＬ相関式は次式で表現される。
ＸＣ＝ｆ（ＬＢ，ＤＱ，Ｇ，Ｌ，Ｐ，Ｒ）
記号は以下の通りである。
ＸＣ : 断面平均の限界クォリティ
ＬＢ : 沸騰長さ
ＤＱ : 熱的等価直径
Ｇ : 質量流束
Ｌ : 加熱長さ
Ｐ : 圧力Ｒ : 局所出力分布に関する係数
以下に，ＧＥＸＬ相関式から得られるＭＣＰＲの計算と，沸騰遷移の生じる位置を判定する計算について述べる。
(a) ＭＣＰＲの計算方法
ＧＥＸＬ相関式を用いた限界出力（燃料集合体のある点において沸騰遷移を生じさせる燃料集合体出力）の計算は，次に述べる手法によって行う。
(i) 注目するバンドルの質量速度，圧力，局所出力関数等を求める。
(ⅱ) (i)の条件下でＧＥＸＬ相関式を用いて「限界クォリティ（ＸＣ）対沸騰長さ（ＬＢ）」を計算する。
(ⅲ) 注目するバンドルの出力を上昇させ，(i)の条件下で「運転クォリティ（Ｘ）対沸騰
長さ（ＬＢ）」を計算する。
(ⅳ) (ⅱ)と(ⅲ)で得られた曲線を比較し，(ⅱ)の曲線に(ⅲ)の曲線がある点で接する場合の出力を求める。これが求める限界出力である。
もし(ⅱ)(ⅲ)で得られた曲線が接しない場合，出力を変えて(ⅲ)の計算を反復し，接す
4-24

る場合のバンドル出力を求める。この関係を図 3-2 に示す。
運転出力に対しＧＥＸＬ相関式から得られる限界出力の比がＭＣＰＲとなる。有効性評
価解析では，ＭＣＰＲがＳＬＭＣＰＲを下回った時点で沸騰遷移が発生したと判断する。
ＳＬＭＣＰＲは，ＧＥＸＬ相関式が持つ不確かさなどを考慮して保守的に設定する。
過渡時のＭＣＰＲについては，主に限界クォリティと運転クォリティの比に基づく値で評価する。
(b) 沸騰遷移位置判定の計算方法
沸騰遷移の判定後，沸騰遷移の生じる位置を判定する。有効性評価解析における沸騰遷
移の生じる位置を判定する計算は，次に述べる手法によって行う。
(i) ＧＥＸＬ相関式を用いて限界クォリティ（ＸＣ）を計算する。
(ⅱ) (i)での限界クォリティを用いてＳＬＭＣＰＲに相当する限界クォリティを求める。
(ⅲ) 軸方向沸騰遷移位置を表すために，(ⅱ)でのＳＬＭＣＰＲに相当する限界クォリティを補正する。
(ⅳ) この補正した限界クォリティと運転クォリティとを比較し，交点の軸方向ノード位置
を沸騰遷移が生じた位置と判定する。
この関係を図 3-3 に示す。
沸騰遷移を判定した位置では，沸騰遷移後の熱伝達相関式によって求めた熱伝達係数を用いて燃料被覆管温度を計算する。

4-25

図 3-2 限界出力の評価手法[3][4]4-26沸騰遷移判定位置におけるクォリティディフェクト
= 限界クォリティ*－運転クォリティ*)有効性評価解析ではＳＬＭＣＰＲに相当する限界クォリティ

図 3-3 沸騰遷移位置判定の評価手法

4-27

⑤リウェットモデル
沸騰遷移後のリウェット時刻の予測方法について，日本原子力学会標準「ＢＷＲにおける過渡的な沸騰遷移後の燃料健全性評価基準：2003」では，相関式１[8][12]と相関式２[8][13]のリウェット相関式のいずれかを使用することが妥当であるとしている。相関式１は単管試験データに基づいて作成した相関式で，相関式２は管群試験データに基づいて現象論的に作成した相関式である。
相関式２は，相関式１よりもドライアウト持続時間を長く評価する傾向があるため，燃料被覆管温度を高めに評価する。そのため，相関式２をリウェット時刻の予測方法に適用する。
なお，相関式２は，燃料集合体内の軸方向着目位置の流路断面平均クォリティがリウェ
ットクォリティを下回ったときにリウェットが発生するという考えに基づいている。実機の設計及び運転条件を対象とした熱水力試験によれば，準定常状態におけるリウェットク
ォリティは沸騰遷移を生じる限界クォリティに一致するが，過渡状態におけるリウェット
クォリティは限界クォリティを下回る傾向にある。相関式２は，リウェット時点における流路断面平均クォリティと限界クォリティの偏差をモデル化したものである。
相関式は下式である[8][13]。

x=x + xx = 0.0635

D Fh

x )

G(x

u

q"

G
G

T

T
T

t

dx
dt

記号は以下の通りである。

xrewet : 燃料集合体内の流路で断面平均したリウェットクォリティxc: 燃料集合体内の流路で断面平均した限界クォリティx: 燃料集合体内の流路で断面平均したクォリティx: 過渡時におけるリウェットクォリティの限界クォリティからの偏差Tw : 壁面過熱度
T0 : 液膜先端固気液三相界面の過熱度q”: ドライアウト部の熱流束

F: 断面平均燃料棒出力に対するピーキング係数

G: 冷却材の質量流束

Dw: 熱的等価直径hfg: 蒸発潜熱tm: x-xc が最大となる時刻

t0: x-xc が最大となる時刻から x が xc まで復帰するまでの経過時間
4-28

: x が xc まで復帰した時刻からリウェット時刻までの x の
平均変化率

G0

: 質量流束規格化基準値u: 液膜進展速度規格化基準値

4-29

3.3.2 燃料モデル
ＳＣＡＴコードの燃料モデルは，燃料集合体（燃料棒，ウォータロッド等）やチャンネ
ルボックスで構成される。燃料棒熱伝達計算は，最大５グループに分けることができ，各々の燃料棒毎に行うことができる。
実機解析に用いるグルーピング及びノーディングを図 3-4 と図 3-5 に，考え方を表 3-3に示す。９×９燃料（Ａ型）の場合は，図 3-4 に示すようにホットロッド（標準長），平均
出力ロッド（標準長），部分長ロッド，ウォータロッドの４つのグループに分けて模擬している。
(1)出力分布モデル
燃料の軸方向出力分布の初期状態一定値として入力している。
(2)熱伝導モデル
燃料棒は，燃料ペレット，ペレットと被覆管の間の空隙部であるギャップ部，被覆管で構成され，図 3-5 に示すように軸方向に複数のノードに分割し，それぞれのノードに径方向に熱伝導方程式を適用して，冷却材への熱伝達を計算する。
①燃料ペレットは径方向に複数のノードに分割し，被覆管は通常内側と外側の２つのノードに分割して取り扱う。
②燃料ペレットでは，ペレット中心部よりペレット周辺部が相対的に局所出力が大きくなる傾向があり，この特性を取り込めるように径方向出力分布を考慮することができる。
③ペレットと被覆管のギャップ部の熱の授受には，ギャップ熱伝達係数を用い，一般に軸方向中央部のギャップ熱伝達係数が大きくなる傾向があり，このため，ギャップ熱伝達
係数は軸方向分布を考慮できる。
ギャップ熱伝達については時間変化をしない一定値とする場合と，出力上昇に伴う燃料ペレットの熱特性の変化を考慮に入れた時間的に変化する場合の取り扱いが可能である。
④熱伝導率，熱容量など燃料ペレット及び被覆管の物性については，関係式もしくはテーブル形式で温度依存を考慮する。
(3)燃料ペレット－被覆管ギャップ熱伝達モデル
燃料ペレットと被覆管の間のギャップ熱伝達係数は，熱放出率を考慮した輻射伝導係数，
燃料ペレットと被覆管相互の接触圧力を考慮した熱伝達係数，熱膨張の影響を考慮した気相部の熱伝導係数から求められる。
ＭＣＰＲを計算する解析では，燃料棒機械設計コードＰＲＩＭＥ[14][15][16][17]で計算された結果に基づき，軸方向ギャップ熱伝達係数は一定値を用いている。

4-30

燃料棒の温度分布を示す方程式は下式である[5][6]。
(a) 燃料ペレット

1
rK
r r

T
=ρ C
r

T
t

Q

(b) 燃料ペレット－被覆管ギャップ部

T=H
r 燃料表面KT(c) 燃料被覆管

1
rK
r r

T
=ρ C
r

T
t

記号は以下の通りである。

T

: 温度

Tgap : 燃料ペレット－燃料被覆管ギャップの温度差
KF: 燃料ペレットの熱伝導率

Kc: 燃料被覆管の熱伝導率

Hg: 燃料ペレット－燃料被覆管の熱伝達率

ρF: 燃料ペレット密度ρc: 燃料被覆管密度

CF: 燃料ペレット比熱

Cc: 燃料被覆管比熱

Qg: 燃料ペレットの発熱量4-31表 3-3 ＳＣＡＴコードのノーディングの考え方（９×９燃料（Ａ型）の例）
領域
燃料棒グループ

考え方
燃料集合体の燃料棒及びウォータロッドを考慮するため，ホッテ
スト出力標準長燃料棒，平均出力標準長燃料棒，部分長燃料棒，
ウォータロッドのグループに分ける。

燃料棒（軸方向）燃料集合体内の熱水力挙動を詳細に計算するために，核計算に合わせて燃料部を２４ノードに分割している。また燃料上部に燃料プレナム部を設ける。

燃料棒（径方向）燃料ペレット内の熱挙動を詳細に計算するために燃料ペレット
部は１２ノード，燃料ペレットと被覆管の間のギャップ部を１ノード，また，被覆管部を燃料ペレット側と冷却材側に分けた２ノードに分割している。

4-32

燃料プレナム部

冷却
材

標準長燃料棒（ホットロッド）
標準長燃料棒（平均出力）
部分長燃料棒ウォータロッドチャンネルボックス壁

冷
却
材

冷
却
材

冷
却
材

冷
却
材

冷
却
材

図 3-4 燃料集合体モデル（９×９燃料（Ａ型）の例）

4-33

燃料プレナム部
燃料ペレット
ギャップ部
被覆管

24
23
22
21
20
19
18
17

熱の流れ

1

23

12

12

16

軸方向１ノード

15
14
13
12
11

冷却材

10
9
8

燃料棒断面

7
6
5
4
3
2
1

図 3-5 燃料棒モデル（９×９燃料（Ａ型）の例）

4-34

燃料有効部

3.4 入出力
ＳＣＡＴコードはＲＥＤＹコードにより求められた原子炉停止機能喪失時の炉心へ与えられる外乱を用いて評価する。ＳＣＡＴコードの主要な入出力を図 3-6 に示す。各インプ
ットデータの詳細な入力情報については添付 1 に示す。
①炉心データ②燃料データなお，ＳＣＡＴコードの入口流量及びバンドル出力の時間変化は，ＲＥＤＹコードにより求められた規格化した炉心入口流量及び出力の時間変化がインプットとなる。初期値は，
初期ＭＣＰＲに合わせた入口流量及びバンドル出力を与える。
初期入口流量は，炉心熱水力解析コードＩＳＣＯＲ[18][19]を用いて，ＭＣＰＲの初期値が通常運転時の制限値（ＯＬＭＣＰＲ）になるように初期バンドル出力と共に求められる。
具体的には，高出力燃料集合体及び平均出力燃料集合体の入口流量は全燃料集合体の入口と出口間の圧力差が等しくなるように計算され，また，計算された入口流量を用いて求められた高出力燃料集合体のＭＣＰＲがＯＬＭＣＰＲとなるように，入口流量とバンドル出力の繰り返し計算が行われることで，初期バンドル出力と初期入口流量が得られる。
ＯＬＭＣＰＲに相当する高出力燃料集合体は，平均出力燃料集合体よりも出力が高く，ボイド率が大きいため，高出力燃料集合体の初期入口流量は炉心平均の初期入口流量よりも小さい。
上記をインプットデータとして，単チャンネル熱水力解析を実施し，以下のアウトプッ
トデータを得る。
①ＭＣＰＲ②燃料被覆管温度③燃料被覆管酸化量（ジルコニウム－水反応量）④クォリティ
⑤熱伝達係数

4-35

ＲＥＤＹコード
プラント動特性解析

炉心データ
炉心入口流量出力
炉心圧力
炉心入口エンタルピ

燃料データ
ＰＲＩＭＥ
コード[14][15][16][17]
燃料棒熱・機械

燃料特性データ

単チャンネル熱水力解析

ギャップ熱伝達係数

ＩＳＣＯＲ

初期条件データ

コード[18][19]バンドル出力

炉心熱水力

入口流量
軸方向出力分布等

バンドル形状データ
ウォータロッドデータ
相関式

①ＭＣＰＲ
②燃料被覆管温度③燃料被覆管酸化量④クォリティ
⑤熱伝達係数

図 3-6 ＳＣＡＴコードの入出力
4-36

燃 料 棒 熱 伝 達 解 析

燃料物性等

チ ャ ン ネ ル 内 熱 流 動 解 析

設計解析

解析

ＳＣＡＴコード4. 妥当性確認
4.1 重要現象に対する妥当性確認方法
ＳＣＡＴコードの評価マトリックスを表 4-1 に示す。表 4-1 は 2 章で重要現象に分類された物理現象を列挙しており，出力分布変化，燃料棒内温度変化，燃料棒表面熱伝達，沸騰遷移及び気液熱非平衡である。
出力分布変化については，中央ピークに基づく軸方向出力分布を代表として設定する。
主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象では，再循環ポンプトリップや主蒸気遮断による給水加熱喪失の状態で軸方向出力分布は下部ピークに変化する。下部ピークでは，沸騰遷移が発生する燃料集合体上部において局所の出力が小さいため燃料被覆管温度上昇が小さくなる。そのため，軸方向出力分布を中央ピークに設定することで，燃料被覆
管温度は高めに評価される。よって，出力分布変化における解析モデルの妥当性評価は不要とした。なお，沸騰遷移位置については下記の沸騰遷移の重要現象で取り扱う。
燃料棒内温度変化については，燃料ペレットと燃料被覆管間のギャップ熱伝達係数を高めに設定する。主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象において，主蒸気隔離
弁閉止によって原子炉出力が急増する状態では，燃料ペレットから冷却材へ伝達される熱量が大きいほどＭＣＰＲが小さくなって，沸騰遷移位置が深く予測される。そのため，燃料ペレット熱伝導率及びギャップ熱伝達係数によって表面熱流束に対する熱伝達の遅れを小さくすることで燃料被覆管温度は高めに評価される。また給水加熱喪失によって原子炉
出力が準静的に増加する状態では，表面熱流束に対する熱伝達の遅れによる燃料被覆管温度への影響は大きくないと考えられる。よって，燃料棒内温度変化における解析モデルの妥当性評価は不要とした。
燃料棒表面熱伝達及び気液熱非平衡については，ＢＷＲ燃料の沸騰遷移を模擬したＮＵ
ＰＥＣ ＢＷＲ燃料集合体熱水力試験[20][21][22]の燃料被覆管温度測定値との比較により，燃料棒表面熱伝達及び気液熱非平衡の解析モデルの妥当性を確認する。
沸騰遷移については，ＧＥＸＬ相関式がＡＴＬＡＳ試験データ[3][4]を基に作成されていることを確認することに加え，上述のＮＵＰＥＣ ＢＷＲ燃料集合体熱水力試験においてドラ
イアウト持続時間の測定値と比較することにより，沸騰遷移の解析モデルの妥当性を確認
する。

4-37

炉心

解析モデル

集合体熱水力試験

重要現象

ＮＵＰＥＣ ＢＷＲ燃料

分類ＡＴＬＡＳ試験

表 4-1 重要現象に対する妥当性確認方法

出力分布変化＊

出力分布モデル－－

燃料棒内温度変化＊

熱伝導モデル－－－

図 4-15

（核）
炉心
（燃料）

燃料ペレット－被覆管ギャップ熱伝達モデル
燃料棒表面熱伝達被覆管表面熱伝達モデル
リウェットモデル

沸騰遷移

炉心
（熱流動）

気液熱非平衡沸騰遷移評価モデル

被覆管表面熱伝達モデル
リウェットモデル＊4.1 に記載の理由により，妥当性確認が不要である重要現象

4-38

図 4-16
図 4-3

図 4-12

図 4-5

図 4-13

図 4-6

図 4-14－

図 4-15
図 4-16

4.2 ＡＴＬＡＳ試験(1) ＡＴＬＡＳ試験設備の概要[3][4]
米国ＧＥ社ＡＴＬＡＳ試験設備の仕様を表 4-2 に，系統構成図を図 4-1 に示す。
実験は循環ポンプにより流体を循環させ，混合器で温度差のある水（循環ポンプからの水と空冷熱交からの水）を混合し，目的のサブクール水を得る。サブクール水の一部は凝縮器に流されるが，残りは流量制御弁を通り，オリフィス流量計，タービン流量計を経て試験部に入る。試験部で発生した蒸気は凝縮器で凝縮され，循環ポンプに戻る。蒸気ドラ
ムの圧力は，冷水をドラム中にスプレイして蒸気を凝縮させることにより制御される。
試験部容器の模式図を図 4-2 に示す。試験部は高温高圧流水中において実寸大規模燃料集合体に直接通電し，原子炉内の発熱状態を模擬して沸騰二相流の伝熱流動特性を測定するためのもので，模擬燃料集合体，圧力容器，接続電極などから構成される。
また，試験条件を表 4-3 に，試験パラメータの範囲を表 4-4 に示す。試験条件はＢＷＲの通常運転時の値に対応し，出力の上昇，流量の減少は沸騰遷移を生ずる範囲までを含んでいる。
(2) 妥当性確認結果①定常状態における予測能力
９×９燃料集合体のＧＥＸＬ相関式で予測した限界出力と測定された限界出力の比較を
図 4-3 に示す。これらの比較によれば９０％以上のデータについて，予測値が測定値の±６％以内に入る。ＧＥＸＬ相関式の予測能力を統計的に評価するため，実験限界出力比（Ｅ
ＣＰＲ）なる量を次のように定義する。
ＥＣＰＲ =

予測限界出力（ＧＥＸＬ相関式による）測定限界出力（ＡＴＬＡＳ試験による）

ＡＴＬＡＳ試験で得られた９×９燃料のヒストグラムを作ると図 4-4 のようになり，ＧＥＸＬ相関式はＢＷＲ運転範囲を含む広範囲の運転条件で優れた一致を示していると考えられる。
②過渡状態における予測能力
過渡状態の沸騰遷移について，沸騰遷移予測時間の比較を図 4-5 に示す。沸騰遷移発生
時間の計算値の多くは，±0.35 秒以内に入っていた。また，この範囲に入らなかったものについては，予測時間は実測より早くなっており，保守的な結果を与えている。
次に７×７燃料における沸騰遷移予測位置の比較を図 4-6 に示す。各位置に対する沸騰
遷移予測時間は実測より早く，また沸騰遷移予測位置は深くなっており，保守的な結果を与えている。

4-39

(3) 入口サブクーリングに対するＧＥＸＬ相関式の適用性
主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象の有効性評価解析では，給水加熱喪失の状態が継続するため入口サブクーリングが大きくなる。代表的なＡＢＷＲ及びＢＷＲ
５における入口サブクーリングは 320 kJ/kg 以下の範囲で変化し，ＡＴＬＡＳ試験の範囲以上となることから，この範囲の入口サブクーリングに対するＧＥＸＬ相関式の適用性を確認する必要がある。
図 4-7 に９×９燃料（Ａ型）における入口サブクーリングとＧＥＸＬ相関式による限界
出力計算値との関係を示す。限界出力計算値は入口サブクーリングが増加するにつれて直線的に上昇している。
ＡＴＬＡＳ試験４×４格子における入口サブクーリングと限界出力測定値との関係を図4-8 に，９×９燃料（Ａ型）における関係を図 4-9 に示す。いずれも限界出力測定値は入口
サブクーリングが増加するにつれてほぼ直線的に上昇することが示されている。この傾向
は，環状噴霧流で発生するドライアウトに起因するＣＨＦ（Critical heat flux）発生機
構において，入口サブクーリング増加によって下流側に移動する飽和沸騰開始高さとの相関関係であると考えられる。飽和沸騰開始高さが下流側に移動することで，沸騰遷移を生じさせるための冷却材への熱伝達量がより多く必要となるため，限界出力値が上昇している。７×７燃料を模擬した４×４格子に比べて，９×９燃料（Ａ型）は細径燃料棒を採用
しながら燃料棒本数を増やすことで伝熱面積を増加させ，限界出力を向上させている。さらに，９×９燃料（Ａ型）の丸セル型スペーサは，４×４格子で採用された格子型スペー
サに比べてドライアウトの抑制効果が高いことが知られている。図 4-8，図 4-9 に示した試験結果は，飽和沸騰開始高さより下流側に十分な沸騰長さを有することを示しており，燃料格子形状等が限界出力値に影響を及ぼすものの，燃料有効長に比べて飽和沸騰開始高さの差は小さく，９×９燃料（Ａ型）では限界出力性能も改善されていることから，９×９
燃料（Ａ型）において４×４格子と同等の入口サブクーリングまで安定した直線傾向となることが予測される。ＧＥＸＬ相関式は沸騰長さをパラメータに含み，図 4-7 のように直線的な上昇傾向は保持されることを示しており，９×９燃料（Ａ型）の試験範囲以上の入口サブクーリングにおいても直線性が確保されると考えられる。
なお，直線性が確保されて限界出力値が上昇しても，上流側のサブクール領域においてドライアウト以外の現象が生じるような熱水力的に不安定な状態に至らないと考えられる。
主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象の有効性評価解析における条件において，広い範囲の試験データを整理した甲藤のＣＨＦ特性領域線図[23]ではドライアウト領域に相当している。さらに，提唱されている気泡充満モデルや蒸気ブランケットモデルが対象とする現象はいずれも加熱面近傍にボイド率が集中する状況下でのＣＨＦ発生機構であるが，解析上では，4.1 節のように中央ピークに基づく軸方向出力分布を設定していることとあいまって，中央ピークから下流側で発生するドライアウトに起因するＣＨＦ発生機構であるため，上流側でドライアウト以外の現象が生じるような熱水力的に不安定な状態に4-40

至る可能性は十分低いと考えられる。
したがって，９×９燃料（Ａ型）のＡＴＬＡＳ試験の範囲以上の入口サブクーリングにおいてもＧＥＸＬ相関式は適用できると考えられる。
以上の検討から，ＳＣＡＴコードを用いて沸騰遷移の状態を評価することは妥当な方法であるといえる。

(4) ＧＥＸＬ相関式における重要現象（沸騰遷移）の不確かさ
ＡＴＬＡＳ試験の測定限界出力とＧＥＸＬ相関式の予測限界出力とから求められる標準
偏差は 3.6％以下であり，これが沸騰遷移におけるＧＥＸＬ相関式の不確かさに相当する。
しかし，3.3.1(2)④に記載した通り，ＭＣＰＲがＳＬＭＣＰＲを下回った時点で沸騰遷移が発生したと判断するように保守的に設定しているため，不確かさの影響はこの設定に含
まれる。

4-41

表 4-2 ＡＴＬＡＳ試験ループの仕様[3][4]項目

仕様

試験部最大熱入力

17.2 MW

ループ最大圧力158 kg/cm2a（15.5 MPa[abs]）

ループ最高温度

346 ℃

試験部最大流量3,790 l/min（6.31×10-2 m3/s）

試験部容器

BWR 実寸大模擬燃料集合体収納可

表 4-3 ＡＴＬＡＳ試験条件[5][6]項目

出力上昇事象流量減少事象圧力

1,000 psia（6.9 MPa[abs]）

流量1.0×106 lb/h-ft2（1,356 kg/m2-s）

入口温度
出力

510～525 F

500～530 F（266～274 ℃）（260～277 ℃）

1.34～5.40 MW

1.00～6.65 MW

表 4-4 試験パラメータ範囲[3][4]
項目

範囲

圧力

800～1,400 psia
（5.5～9.7 MPa[abs]）

質量速度0.10～1.35 Mlb/ h-ft2（140～1,830 kg/m2-s）

入口サブクーリング

0～100 Btu/lb（0～223 kJ/kg）

4-42図 4-1 ＡＴＬＡＳループ系統構成図[3][4]4-43模擬燃料棒模擬チャンネル

図 4-2 試験部[3][4]4-44(Ａ型) (Ｓ格子)

図 4-3 限界出力計算値と測定値の関係[3][4]4-45図 4-4 ＥＣＰＲヒストグラム[3][4]

図 4-5 初期沸騰遷移予測時間対測定時間[3][4]4-46図 4-6 沸騰遷移位置の時間変化（７×７燃料）[6]4-47

燃料集合体上部からのスペーサ位置

燃料集合体上部からの沸騰遷移位置（ft）

質量速度320

図 4-8 入口サブクーリングと限界出力測定値の関係（４×４格子）[3][4]4-49

4.3 ＮＵＰＥＣ ＢＷＲ燃料集合体熱水力試験(1) ＮＵＰＥＣ ＢＷＲ燃料集合体熱水力試験の概要[20][21][22](財)原子力発電技術機構（ＮＵＰＥＣ）において過渡沸騰遷移試験が実施されている。
試験に用いる試験体は実寸大の９×９燃料（Ａ型）模擬燃料集合体であり，表 4-5 に燃料集合体の仕様を，表 4-6 に試験条件を，図 4-10 に試験体を，図 4-11 に試験体の径方向
出力分布を示す。模擬燃料棒表面温度は，模擬燃料棒被覆管表面に埋め込んだ熱電対により測定し，その測定位置はスペーサの直上流である。
検証で用いる被覆管温度測定試験では，流量，出力を変化させて沸騰遷移前後の被覆管温度を測定している。
(2) 妥当性確認結果
沸騰遷移発生時間について，試験とＧＥＸＬ相関式による解析結果との比較を図 4-12 に示す。4.2 項のＡＴＬＡＳ試験の妥当性確認と同様に，ＧＥＸＬ相関式による沸騰遷移発生
時間の計算値は±0.35 秒以内に入っていて，良好に予測できる。
沸騰遷移位置について，試験とＧＥＸＬ相関式による解析結果との比較を図 4-13 及び図4-14 に示す。各位置に対する沸騰遷移予測時間は実測より早く，また沸騰遷移予測位置は深く予測する傾向となっており，保守的な予測結果を与えている。
また，沸騰遷移後の熱伝達相関式に修正 Dougall-Rohsenow 式，リウェット相関式に相関式２を用いた場合の結果として，図 4-15 に燃料被覆管温度の最大値の比較を，図 4-16 にドライアウト持続時間の比較を示す。修正 Dougall-Rohsenow 式及び相関式２の組み合わせ
は総じて保守的な解析結果を与えていて，燃料棒表面熱伝達を低く予測して燃料被覆管温度を高く評価するといえる。
ＳＣＡＴコードは沸騰遷移後の膜沸騰状態で修正 Dougall-Rohsenow 式及び相関式２を適用することにより，燃料被覆管温度を高めに評価する傾向がある。
そのため，重要現象（燃料棒表面熱伝達）の不確かさの影響は修正 Dougall-Rohsenow 式
及び相関式２に含まれる。
(3) 沸騰遷移深さに対するＧＥＸＬ相関式の保守性
東京電力柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉（ＫＫ－６／７）における主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象の有効性評価解析（感度解析）では，沸騰遷移が及
ぶ最深位置を集合体上部から数えて第 4 スペーサ位置までと評価している。沸騰遷移深さ
は，軸方向の熱流束分布と相俟って燃料被覆管表面温度の最大値（ＰＣＴ）に影響する。
ここでは，ＧＥＸＬ相関式による沸騰遷移深さ評価位置の保守性について検討する。ただし，保守性を検討する対象期間を，ＰＣＴが厳しくなる給水加熱喪失後の原子炉出力が高い状態で保持される期間とする。
主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象の有効性評価解析では，燃料被覆管
4-51

温度を高めに評価するように，中央ピークに基づく軸方向出力分布を設定している。中央
ピークの場合，９×９燃料の沸騰遷移は集合体上部から数えて第 1～第 3 スペーサの直上流位置で生じることが実験から確認されている。例えば，ＮＵＰＥＣのＢＷＲ燃料集合体熱水力試験[20][21][22]では，
図 4-10 に示すとおり第 1～第 4 スペーサの直上流位置（Ａ～Ｄ断面）に熱電対が設置されているが，第 4 スペーサ位置（Ｄ断面）では沸騰遷移は報告されていない。
ＧＥＸＬ相関式の適用に当たっては，3.3.1(2)④(b)の沸騰遷移位置判定の計算方法に基づいて，ＳＬＭＣＰＲ相当の限界クォリティで沸騰遷移するものとし，さらに沸騰遷移位
置を厳しい側（上流側）に評価するために保守的に整理した補正クォリティを用いることで，早めにかつより上流側の位置で沸騰遷移を予測する方法をとっている。
主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象では，再循環ポンプの部分台数トリップ及びその後のポンプ流量の制御により炉心流量を低下させるため，ホットチャンネルを流れる冷却水の流量は定格炉心流量の約 30%相当の低流量条件となる。このような流量（及び出力）の減少過渡において生じる沸騰遷移は，環状噴霧流又は環状流において燃料棒表面を流れる液膜流のドライアウトに起因すると考えられ，スペーサの直上流位置で生じることが一般に知られている。スペーサは環状噴霧流中の冷却水流れに種々の影響を及
ぼすが，蒸気乱流の促進作用等により蒸気流中の液滴を液膜流へ付着させる効果があると言われており，実際にスペーサの下流側で液膜流量が増加することが実験から確認されている。燃料棒の発熱の影響で液膜流量は下流へ行くほど減少するものの，スペーサの直下
流側では液膜流量が増加して熱的余裕が増す。このようなスペーサ効果によるＣＨＦの軸方向変化を模式的に表すと図 4-17 のように描画できる[26]。スペーサ直上流位置においてＣ
ＨＦが極小となるため，スペーサ間の領域ではこれらの極小位置において沸騰遷移が初生することになり，極小位置より上流側のスペーサ間の領域では通常，沸騰遷移は初生しない。
一方，沸騰遷移が発生する可能性のあるスペーサ位置に着目すると，炉心入口サブクー
ル度が非常に大きいことから集合体の中央高さ付近までサブクール沸騰状態にあり，第 5～第 7 スペーサの範囲では軸方向のボイド率の増加が十分でなく，発達した環状噴霧流に遷移し安定した液膜流が形成される流動状態には程遠い流動様式にとどまる。この結果，
この範囲においては，軸方向出力分布が中央ピークのため加熱量が小さいことと相俟って，4.2(3)に示したように沸騰遷移は発生しない。
以上から，発熱のピーク高さ位置に最も近く，前述の熱水力試験で沸騰遷移が観測されなかった第 4 スペーサ及び第 4 スペーサと第 5 スペーサとの間の領域に対してＧＥＸＬ相関式を適用した評価の保守性に着目して以下に説明を加える。
さて，第 4 スペーサ直上流位置から第 5 スペーサの間の領域（以下，「中央高さ領域」と称す。
）は中央ピークに基づく軸方向出力分布のため軸方向で加熱量が最も大きな領域である。一方で，前述したようにサブクール度が非常に大きいために，サブクール沸騰から飽
4-52

和沸騰に移行し始める領域でもある。しかし厳しい側の想定として，敢えてドライアウトが生じ得る流動様式である環状噴霧流に遷移する領域に至っていることを仮定して，以下，
沸騰遷移が生じる可能性を検討する。
このため，この中央高さ領域では，単管の場合なら環状噴霧流に遷移し安定した液膜流が形成され始める流動様式に到達し得ると仮定する。一方，燃料集合体は管群流路である
ため，このような流動様式遷移は燃料棒の出力が最も高いことなどにより，熱的に最も厳しい条件の燃料棒の周り（以下，「ホットサブチャンネル」と称す。）で初生する。このとき，ホットサブチャンネルに隣接するサブチャンネルでは，環状噴霧流様式遷移前のチャーン流等の間欠的な流れが生じる領域にあること，ホットサブチャンネルが環状噴霧流に遷移することで界面せん断力が減少してホットサブチャンネルに周囲から流れが流入し周囲の流れの影響を受けやすくなることなどから，ホットサブチャンネルの流動様式が環状噴霧流に遷移したとしても，その流れは隣接サブチャンネルの間欠的な流れの影響を受けて不安定化する。さらに，前述したように飽和沸騰長さが過度に短いことと相俟って安定した液膜流が形成されにくく，この点からも液膜流が脈動的な流れとなる。このため，仮にドライアウトに至っても燃料被覆管温度の上昇が生じるほどドライアウト状態が継続するとは考えられない。したがって，中央高さ領域では，仮に厳しい側に環状噴霧流に遷移することを仮定したとしても，ＣＨＦが極小となる第 4 スペーサ直上流位置以外の領域はおろか，第 4 スペーサ直上流位置においてさえも沸騰遷移が生じる可能性は極めて小さい。
したがって，ＳＬＭＣＰＲ相当条件で生じるとした沸騰遷移及び沸騰遷移位置を厳しい側に評価する補正クォリティを導入することの二つの保守的な評価手法とすることで，第 1～第 3 スペーサだけでなく，更に一段上流側の第 4 スペーサ直上流位置及び中央高さ領域
内での他のノード位置に沸騰遷移が及ぶと判定するＧＥＸＬ相関式を用いた沸騰遷移条件の評価は十分に保守的であると考えられる。
なお，沸騰遷移の評価に当たっては，1 点近似炉心動特性評価時のボイド反応度の取扱いなど炉心出力を過大に評価するようにして得た結果を用いることで，熱的に厳しい側の解析を実施していることから，ＧＥＸＬ相関式による上記の沸騰遷移深さに対する保守性は十分なものと評価できる。
(4)重要現象（気液熱非平衡）の不確かさ
図 4-11 に示す試験体の径方向出力分布から，熱的に最も厳しい燃料棒（以下，ホットピン）に着目すると，ホットピンが 3 本直線状に配置，3 本を L 字型に配置されており，ホットピンに隣接して同様なホットピンが 2 本配置された体系とみなせる。
この体系において，
上記のように修正 Dougall-Rohsenow 式及び相関式２の組み合わせは総じて保守的な解析結果を与えている。3.3.1(2)項のように，修正 Dougall-Rohsenow 式では過熱蒸気の温度を蒸気膜温度（燃料被覆管表面温度と飽和温度の平均温度）とした物性値を用いている。これを踏まえると，燃料被覆管温度を高く評価していることは，バルク温度が飽和又は少なく
4-53とも飽和温度から有意に上昇しないことを意味することが分かる。これは，沸騰遷移においても，隣接燃料棒との間に飽和温度の蒸気が介在することを示すため，ホットピンの影
響が隣接した燃料棒に波及しないことを示唆していると考えられる。
したがって，重要現象（気液熱非平衡）の不確かさの影響は修正 Dougall-Rohsenow 式に含まれると考えられる。

4-54

表 4-5 模擬燃料集合体の仕様[8]
項目

仕様

燃料タイプ
燃料棒本数（ヒータロッド）
・標準燃料棒・部分長燃料棒
加熱長・標準燃料棒
燃料棒外径
ウォータロッド本数
燃料棒ピッチチャンネルボックス内幅

９×９燃料（Ａ型）
74
66
8
約 3,710mm
φ11.2mm2
14.3mm132.5mm

スペーサ個数7（丸セル型）

軸方向出力分布

コサイン

表 4-6 試験条件[8]
項目

初期条件

圧力
流量
入口サブクール
出力

出力上昇事象流量減少事象約 7.2 MPa[abs]
約 40 t/h
約 45 t/h
約 50 kJ/kg
約 6～8 MW

4-55

発熱長

［試験体側面模式図］：標準燃料棒：部分長燃料棒：熱電対位置［熱電対取付け位置］

図 4-10 試験体の例[21]4-56試験体（燃焼初期）

試験体（燃焼の進んだ分布）

図 4-11 試験体の径方向出力分布[21]4-57

＋0.35 秒－0.35 秒

図 4-12 沸騰遷移発生時間の比較

4-58

図 4-13 沸騰遷移位置の時間変化（出力上昇事象）

図 4-14 沸騰遷移位置の時間変化（流量減少事象）4-59

図 4-15 燃料被覆管温度の最大値の比較[8]図 4-16 ドライアウト持続時間の比較[8]4-60図 4-17 軸方向 CHF へのスペーサの影響[26]4-614.4 実機解析への適用性
4.4.1 重要現象への適用性
原子炉停止機能喪失の重要現象に対して実施したＳＣＡＴコードの妥当性確認が，実機解析に適用可能であることを本節で述べる。
燃料棒表面熱伝達については，沸騰遷移後の膜沸騰状態で修正 Dougall-Rohsenow 式及び相関式２を適用することにより，燃料被覆管温度を高く評価していることを 4.3 節に示す
実寸大の模擬燃料を用いたＮＵＰＥＣ ＢＷＲ燃料集合体熱水力試験の解析で確認した。
沸騰遷移については，4.2 節に示す実寸大の模擬燃料を用いたＡＴＬＡＳ試験の解析と，4.3 節に示すＮＵＰＥＣ ＢＷＲ燃料集合体熱水力試験の解析により，沸騰遷移の状態を精度良く予測することを確認した。
従って，ＳＣＡＴコードは重要現象の燃料棒表面熱伝達及び沸騰遷移評価に適用できる。

4.4.2 有効性評価解析のノーディングの妥当性
実機解析に用いるノーディングは，3.3 節で述べた考え方に基づき設定したものである。
燃料棒グループ，燃料棒の軸方向のノード分割は，実寸大の模擬燃料を用いたＡＴＬＡ
Ｓ試験とＮＵＰＥＣ ＢＷＲ燃料集合体熱水力試験の解析により，重要現象を適切に評価でき，評価指標である燃料被覆管温度は高めに評価されることを確認した。なお，軸方向 24
ノードの分割は，従来からＢＷＲプラントに幅広く用いられている三次元沸騰水型原子炉
模擬計算コード[24][25]の分割と同じである。
また，主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象の有効性評価解析における燃料ペレット部の径方向ノード分割数は，約 10 ノード以上の分割とすれば燃料被覆管温度はほぼ一定であると考えられる。一例として，主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象の有効性評価解析において，2，3 ノード変化させても燃料被覆管最高温度の変化は1℃以内であることから，12 ノードの径方向ノード分割数は妥当である。
従って，ノード分割による不確かさは，本章の妥当性確認により得られた不確かさに包含されているものと考えられる。

4.4.3 まとめ
以上より，本章に記載している妥当性確認結果は，ＢＷＲプラントの妥当性確認として適用性を有するとともに，実機ＢＷＲの有効性評価解析に適用できるといえる。

4-62

5. 有効性評価への適用性
4 章の妥当性確認をふまえ，重要現象についての不確かさ及びその不確かさが評価指標の視点と運転員操作の視点から有効性評価解析へ与える影響について表 5-1 にまとめた。以下にその不確かさについて記述する。
5.1 不確かさの取り扱いについて（評価指標の観点）
ＳＣＡＴコードで取り扱う評価指標は燃料被覆管温度である。燃料被覆管温度への重要
現象の不確かさの影響について以下に記載する。
（1）出力分布変化
中央ピークに基づく軸方向出力分布を設定することで，主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉
停止機能喪失の事象で起こる下部ピークの軸方向出力分布よりも燃料被覆管温度上昇が大きくなる。また，ＧＥＸＬ相関式で計算することにより保守的に沸騰遷移予測時間を早く，沸騰遷移予測位置を深く予測できる傾向であることを 4.2 節及び 4.3 節で確認している。
そのため，中央ピークに基づく軸方向出力分布及び深く予測する沸騰遷移位置によって，有効性評価解析では燃料被覆管温度は高めに評価される。
（2）燃料棒内温度変化
燃料ペレットと燃料被覆管間のギャップ熱伝達係数を高めに設定することで，原子炉出力が上昇する時の表面熱流束に対する熱伝達の遅れが小さくなり上昇量が大きくなる。そのため有効性評価解析において主蒸気隔離弁閉止によって原子炉出力が急増する状態では，燃料被覆管温度は高めに評価される。また給水加熱喪失によって原子炉出力が準静的に増加する状態では，表面熱流束に対する熱伝達の遅れによる燃料被覆管温度への影響は大きくないと考えられる。
（3）燃料棒表面熱伝達
沸騰遷移後の膜沸騰状態では修正 Dougall-Rohsenow 式及び相関式２を適用することにより，保守的に燃料被覆管温度を高めに評価することを 4.3 節で確認しているため，有効性
評価解析では燃料被覆管温度は高めに評価される。
なお，有効性評価解析による燃料被覆管温度の解析結果が高温となる範囲での修正
Dougall-Rohsenow 式及び相関式２の適用性について，添付 3，添付 4 及び添付 5 で述べる。
（4）沸騰遷移
沸騰遷移に至る状況を 4.2 節の結果から作成したＧＥＸＬ相関式で計算することにより沸騰遷移の状態を予測できることを 4.3 節で確認している。4.2 節で不確かさを 3.6％としているが，ＭＣＰＲがＳＬＭＣＰＲを下回った時点で沸騰遷移が発生するように保守的に設定しているため，不確かさの影響はこの設定に含まれる。
4-63

なお一例として，主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象の有効性評価解析
において，沸騰遷移が発生するＭＣＰＲの設定をＳＬＭＣＰＲとした解析の燃料被覆管最高温度は，1.0 とした解析よりも 50℃程度高めに評価される。
（5）気液熱非平衡
上記(4)項のように，沸騰遷移後の膜沸騰状態において有効性評価解析では燃料被覆管温度は高めに評価される。また，発生した過熱蒸気の影響が隣接する燃料棒に波及しないことを 4.3 節で確認しており，不確かさの影響は修正 Dougall-Rohsenow 式に含まれる。
なお，図 3-6 のようにＳＣＡＴコードの入力設定に前処理コードを用いているが，燃料被覆管温度が高めに評価されるように設定しているため，前処理コードの不確かさが与える影響は小さいと考えられる。

以上から有効性評価解析では燃料被覆管温度は高めに評価される。

4-64

5.2 不確かさの取り扱いについて（運転員操作の観点）
ＳＣＡＴコードで取り扱う運転操作はない。また，有効性評価解析で考慮する運転操作
は解析結果となる燃料被覆管温度の影響を受けない。従って，ＳＣＡＴコードの不確かさ
が運転操作に影響を与えることはない。

表 5-1 重要現象の不確かさ
分類

重要現象

解析モデル

不確かさ

有効性評価解析への影響

出力分布モデル

入力値に含ま燃料被覆管温度を高めに評

れる

価する。

炉心

出力分布

（核）

変化

炉心

燃料棒内温

熱伝導モデル，

入力値に含ま主蒸気隔離弁閉止によって度変化

燃料ペレット－れる

原子炉出力が急増する状態（燃料）

被覆管ギャップ

で燃料被覆管温度を高めに熱伝達モデル評価する。給水加熱喪失によって原子炉出力が増加する
状態で燃料被覆管温度への影響は大きくない。

燃料棒表面

被覆管表面熱伝相関式に含ま保守的に評価する相関式を

熱伝達

達モデル，

れる

適用するため，燃料被覆管温度を高めに評価する。

リウェットモデル
沸騰遷移

沸騰遷移評価モ

3.6％

デル

沸騰遷移をＳＬＭＣＰＲで発生するように保守的に設定しているため，不確かさの影響は含まれる。

炉心

気液熱非平

（熱流動） 衡被覆管表面熱伝相関式に含ま保守的に評価する相関式を

達モデル，

れる

適用するため，燃料被覆管温リウェットモデル

4-65

度を高めに評価する。

6. 参考文献[1] 「ＢＷＲ核熱水力安定性評価の現状と課題」，(社)日本原子力学会，2001 年 12 月
[2] L. Baker and L. C. Just, "Studies of Metal-Water Reactions at High Temperatures
Ⅲ . Experimental and Theoretical Studies of the Zirconium-Water Reaction",
ANL-6548, 1962.
[3] 「沸騰水形原子力発電所 原子炉の熱特性評価法 (ＧＥＴＡＢ) について」，株式会社
日立製作所，ＨＬＲ－007 訂 4，平成 9 年 12 月
[4] 「沸騰水型原子力発電所 ＧＥＴＡＢの概要」，株式会社東芝，ＴＬＲ－009 改訂 4，
平成 10 年 1 月[5] 「沸騰水型原子力発電所

プラント動特性解析手法について」，株式会社日立製作所，

ＨＬＲ－014 訂 2，昭和 63 年 3 月[6] 「沸騰水型原子力発電所 プラント動特性解析手法について」，株式会社東芝，ＴＬＲ－012 改訂 1，昭和 63 年 3 月[7] N. Zuber and J. A. Findlay, "Average Volumetric Concentration in Two-Phase Flow
Systems", J. Heat Transfer, November 1965.
[8] 「BWR における過渡的な沸騰遷移後の燃料健全性評価基準:2003」，(社)日本原子力学会，
AESJ-SC-P002:2003，2003 年 6 月[9] Dittus, F. W. and Boelter, L. M. K., "Heat Transfer in Automobile Radiators of
the Tubular Type", University of California Publ. Eng. Vol.2, October 1930.
[10] Jens, W. H. and Lottes, P. A., "Analysis of Heat Transfer, Burnout，Pressure
Drop and Density Data for High-Pressure Water", ANL-4627, May 1951.
[11] 井口 他，「BWR 定常ポスト CHF 試験結果－限界熱流束及びポスト CHF 熱伝達率－」，
JAERI-Research 2001-060，2002 年 2 月[12] Sakae MUTO et al., "An Experimental Study on Rewetting Phenomena in Transient
Conditions of BWRs", Nuclear Engineering and Design 120, 311-321 (1990)[13] 工藤，原，「BWR 燃料集合体の現象論的リウェット相関式の開発」，日本原子力学会和
文論文誌，Vol.2-No.2，121-129，2003 年 6 月[14] 「沸騰水形原子力発電所

燃料の設計手法について」，株式会社日立製作所，ＨＬＲ－033 訂 1，平成 10 年 2 月[15] 「沸騰水型原子力発電所 燃料の設計手法について」，株式会社東芝，ＴＬＲ－045 改
訂 1，平成 10 年 1 月[16] 「沸騰水型原子力発電所 燃料の設計手法について（ＭＯＸ燃料への適用）」，株式会
社日立製作所，ＨＬＲ－053 訂 2，平成 11 年 2 月[17] 「沸騰水型原子力発電所 燃料の設計手法について（ＭＯＸ燃料への適用）」，株式会
社東芝，ＴＬＲ－045A 改訂 2，平成 11 年 2 月

4-66

[18] 「沸騰水形原子力発電所 原子炉の熱設計手法について」，株式会社日立製作所，Ｈ
ＬＲ－008，昭和 52 年 4 月[19] 「沸騰水形原子力発電所

熱水力設計計算手法について」，東京芝浦電気株式会社，

ＴＬＲ－008，昭和 51 年 9 月[20] 「平成 8 年度 燃料集合体信頼性実証試験に関する報告書（BWR 新型燃料集合体熱水
力試験編）」，(財)原子力発電技術機構，平成 9 年 3 月[21] 「平成 9 年度 燃料集合体信頼性実証試験に関する報告書（BWR 新型燃料集合体熱水
力試験編）」，(財)原子力発電技術機構，平成 10 年 3 月[22] 「平成 10 年度 燃料集合体信頼性実証試験に関する報告書（BWR 新型燃料集合体熱水
力試験編）」，(財)原子力発電技術機構，平成 11 年 3 月[23] 甲藤，「一様加熱垂直円管内の強制流動沸騰の限界熱流束（高圧領域の研究と CHF 特
性領域線図）」，日本機械学会論文集(B 編)，47 巻 413 号(昭 56-1)，139[24] 「沸騰水型原子力発電所 3 次元核熱水力計算手法について」，日立 GE ニュークリア・
エナジー株式会社，ＨＬＲ－006 訂 3，平成 22 年 10 月
[25] 「沸騰水形原子力発電所

三次元核熱水力計算コードの概要」，株式会社東芝，ＴＬ

Ｒ－007 改訂 1，平成 20 年 9 月[26] D. C. Groeneveld and W. W. Yousef, “Spacing Devices for Nuclear Fuel Bundles:
A Survey of Their Effect on CHF, Post-CHF Heat Transfer and Pressure Drop”,
Proceedings of ANS/ASME/NRC Int. Topical Meeting on Nuclear Reactor
Thermal-Hydraulics, 1980.

4-67

添付 1 入力項目リスト
分類

炉心データ*

入力項目
出力時間変化
炉心入口流量時間変化
炉心入口エンタルピ時間変化
炉心圧力時間変化

燃料データ

バンドル形状データ（標準長/部分長燃料棒本数，流路面積等）
ウォータロッドデータ（本数，外径等）
燃料特性データ（ギャップ熱伝達係数，燃料物性等）
相関式（ＧＥＸＬ相関式，熱伝達相関式，リウェット相関式等）
初期条件データ（バンドル出力，入口流量，軸方向出力分布等）*ＲＥＤＹコードにより求められたデータを引き継いで用いる

4-1-1なお，いずれの比較点についても，燃料被覆管温度が急激に上昇し，測定値は燃料被覆
管温度が低下に転じたのちにリウェットする挙動となっており，解析値は測定値と同様，
または上昇が緩やかになったところでリウェットしていることから，燃料被覆管温度の最大値の比較結果は修正 Dougall-Rohsenow 式の特性が影響していると考えられる。解析値と測定値の比較は，上流側で燃料被覆管温度は高く評価されて保守的な解析結果を与えていることに対し，クォリティが 90%程度となる下流側ではその保守性は小さくなることを示している。
これは，沸騰遷移後において蒸気中の液滴が燃料被覆管表面に付着して蒸発すると伝熱が良好になるが，修正 Dougall-Rohsenow 式は液滴蒸発の影響を無視しており，燃料被覆管
温度を高めに評価する傾向[2][3]が影響しているものと考えられ，蒸気中の液滴の割合が大きいほど燃料被覆管温度を高めに評価する傾向があると考えられる。
したがって，クォリティが大きくなると修正 Dougall-Rohsenow 式の評価の保守性は小さくなる傾向であると考えられるが，上流側位置の燃料被覆管温度 700～800℃程度の範囲においては，修正 Dougall-Rohsenow 式は保守的な解析結果を与えていて，燃料棒表面熱伝達を低く予測して燃料被覆管温度を高めに評価すると考えられる。

3. 高温範囲における修正 Dougall-Rohsenow 式の適用性
上記 2.(2)によって，修正 Dougall-Rohsenow 式はクォリティが大きくなると保守性が小さくなる傾向であると考えられるが，燃料被覆管温度 700～800℃程度の範囲においても燃料被覆管温度を高めに評価することを確認した。
また，燃料被覆管温度を高めに評価する保守性は，4.3 節に示した燃料被覆管温度 500℃程度までの試験と解析の比較結果と大きく変わらないと考えられる。
代表的なＡＢＷＲ及びＢＷＲ５において，主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象の有効性評価解析による燃料被覆管温度の最大値は 800℃を上回る。一方，燃料被覆
管温度が最大となる時間帯における高さ位置のクォリティは，上記 2.(2)で述べた燃料被覆
管温度の評価の保守性が小さくなったクォリティには至らない。
なお，燃料被覆管温度が 800℃を大きく超えると蒸気流の過熱度が増加し，燃料棒表面熱流束の低下が影響を及ぼすようになると考えられる。修正 Dougall-Rohsenow 式では蒸気膜
温度（燃料被覆管表面温度と飽和温度の平均温度）を用いており，また，伝熱面と蒸気流の温度差の評価には，蒸気流の温度に過熱蒸気温度ではなく飽和温度を用いているため，過熱蒸気が発生した場合，同式を用いた熱流束の予測精度が低下する可能性がある。そこ
で，過熱蒸気の影響を厳しい側に考慮した蒸気単相状態を想定（注 1）して Dittus-Boelter の式[4]と比較した。蒸気単相状態において Dittus-Boelter の式は熱伝達を低く評価する[5][6]。
また，Dittus-Boelter の式はプラントル数が 0.7 以上の単相状態について適用可能とされており，圧力 7MPa[abs]及び 800℃の蒸気単相流にも適用可能と考えられる。比較の結果，
4-3-2

燃 料 被 覆 管 温 度 が 最 大 と な る 領 域 を 含 む 第 3- 第 4 ス ペ ー サ 付 近 に お い て ， 修 正Dougall-Rohsenow 式は燃料被覆管温度を Dittus-Boelter の式より高めに評価することを確認した。
したがって，燃料被覆管温度 800℃を上回り評価の保守性は小さくなる傾向であると考えられるものの，保守性が小さくなることを確認したクォリティに至っていないこと，並びに 1,000℃を超える燃料被覆管温度及び過熱蒸気を考慮した蒸気単相状態の過度に厳しい条件においても Dittus-Boelter の式より，主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象の有効性評価解析における燃料被覆管温度を高めに評価することを確認したことから，
修正 Dougall-Rohsenow 式は適用できると考えられる。

（注 1）
第 4 スペーサ位置についてはクォリティが比較的低いことから，蒸気相はほぼ飽和と考えられる。ここでの修正 Dougall-Rohsenow 式による評価結果は，燃料被覆管温度 1,200℃
までのどのような温度条件であっても，蒸気流のみを考慮した Dittus-Boelter の式を適用することで得られる保守的な評価結果よりも小さく，より保守的な評価結果となることを確認した。
第 3 スペーサ位置以降（上部）について，比較対象となる Dittus-Boelter の式で得られる熱流束をより厳しい側に評価することを目的として，以下のように過度に厳しい熱水力
条件を設定して評価し，第 3 スペーサ位置について燃料被覆管温度 1,000℃までのどのような温度条件であっても修正 Dougall-Rohsenow 式は保守的な評価結果を与えることを確認した。
・第 3-第 4 スペーサ間に厳しいクォリティ，流量，液滴蒸発条件を与え，燃料集合体の低い位置で蒸気単相となるように想定
・高温燃料棒 4 本に囲まれたサブチャンネル流路を想定し，その燃料被覆管温度には，集合体出口までスペーサ毎に有効性評価で評価された燃料被覆管温度を包絡する温度（最大 1,000℃）を設定して過熱蒸気温度を評価
・隣接するサブチャンネルからの蒸気及び液滴の流入を考慮せず，評価対象のサブチャ
ンネルの燃料被覆管からの熱は全て蒸気の加熱に使用
また，ＳＣＡＴコードの特徴として，燃料被覆管温度 800℃程度を超える状態で有意とな
り，1,000℃を超えると重要な熱伝達機構となる輻射熱伝達を無視していることも，保守的評価を与える一因となると考えられる。

4. 高温範囲における隣接燃料棒の影響
3.3.1 項に示したように，修正 Dougall-Rohsenow 式では，物性値に用いる過熱蒸気の温4-3-3

度に蒸気膜温度（燃料被覆管表面温度と飽和温度の平均温度）を用いている。そのため，
燃料被覆管温度が高温となり，隣接燃料棒との間に飽和温度の蒸気が介在しない場合，修正 Dougall-Rohsenow 式による予測精度は悪化する可能性がある。
燃料被覆管温度 700～800℃程度の試験結果である上記 2. ５×５高温ポストＢＴ試験において，添付図 3-1 の試験体の平面模式図から，ホットピンが 2 本直線状に配置されており，ホットピンに隣接して同様なホットピンが配置された体系とみなせる。この体系において試験と解析の比較結果とでは，修正 Dougall-Rohsenow 式は保守的な解析結果を与えており，隣接燃料棒の影響は修正 Dougall-Rohsenow 式の保守性に含まれると考えられる。これは，燃料被覆管温度 700～800℃程度の範囲においても，当該位置における隣接燃料棒との間には飽和蒸気が介在することによるものと考えられる。また，800℃を上回る範囲においても，上記 3.のように修正 Dougall-Rohsenow 式は適用できると考えられ，隣接燃料棒の影響は修正 Dougall-Rohsenow 式に含まれる傾向と考えられる。そのため，主蒸気隔離弁の
誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象の有効性評価解析において，修正 Dougall-Rohsenow 式は適用できると考えられる。

5. 過熱蒸気の扱いに対する影響
修正 Dougall-Rohsenow 式では，3.3.1 項に示したように，物性値に用いる過熱蒸気の温度に蒸気膜温度（燃料被覆管表面温度と飽和温度の平均温度）を用いており，また，伝熱面と蒸気流の温度差の評価には，蒸気流の温度に過熱蒸気温度ではなく飽和温度を用いていることから，高温範囲における過熱蒸気の影響を確認する必要がある。
過熱蒸気を考慮した熱伝達相関式に Groeneveld 5.9 式[3][7]があり，物性値に用いる過熱
蒸気の温度は燃料被覆管表面温度としている。同式は単管及び二重管の試験データに基づいて開発され，米国で実績がある。
燃料被覆管温度 500℃以上における両式による熱伝達率の低下幅は，燃料被覆管温度
500℃の熱伝達率に対して Groeneveld 5.9 式の方が 5%以上低く予測する。そのため，Groeneveld 5.9 式の方が燃料被覆管温度を高く評価する。
一方，添付図 3-2 のように，700～800℃程度の試験結果において修正 Dougall-Rohsenow
式は保守的な解析結果を与えている。これは，高温範囲において過熱蒸気の影響は考えられるものの，修正 Dougall-Rohsenow 式による燃料被覆管温度の評価に及ぼす影響は大きくなく，保守性は維持されて燃料被覆管温度を高く評価する傾向を示していると考えられる。
さらに，1,000℃を超える燃料被覆管温度においても，上記 3.で示したように，このような温度領域が第 3 スペーサより上流側から燃料集合体出口まで一様に続く厳しい側の条件を設定し，その上で過熱蒸気の温度を厳しい側に評価する手法を用いて検討した結果，このような温度領域に至った時に重要な熱伝達機構となる輻射熱伝達をＳＣＡＴコードが無視していることと相まって，燃料被覆管温度を概ね保守的に評価できることが確認されて
4-3-4

いる。

6. まとめ燃 料 被 覆 管 温 度 700 ～ 800 ℃ 程 度 の 範 囲 に お い て ， 試 験 と の 比 較 結 果 か ら 修 正Dougall-Rohsenow 式は燃料被覆管温度を高く評価することを確認し，また，主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象にて燃料被覆管温度が 800℃を上回る範囲においても適用可能と考えられる。
以上より，修正 Dougall-Rohsenow 式は主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事
象のような燃料被覆管温度の解析結果が高温となる範囲でも適用することは妥当であると考えられる。

7. 参考文献[1] 工藤，秋葉他，「過渡的な沸騰遷移後の燃料被覆管温度挙動の実験的研究 (2) －5×5管群体系における高温時のポスト BT 特性－」，日本原子力学会 2009 年秋の大会予稿集，
C36，2009 年[2] 井口 他，「BWR 定常ポスト CHF 試験結果－限界熱流束及びポスト CHF 熱伝達率－」，
JAERI-Research 2001-060，2002 年 2 月[3] 「BWR における過渡的な沸騰遷移後の燃料健全性評価基準:2003」，(社)日本原子力学会，
AESJ-SC-P002:2003，2003 年 6 月[4] Dittus, F. W. and Boelter, L. M. K., "Heat Transfer in Automobile Radiators of
the Tubular Type", University of California Publ. Eng. Vol.2, October 1930.
[5] ｢沸騰水型原子力発電所

非常用炉心冷却系（ＥＣＣＳ）の新性能評価手法について｣，

株式会社日立製作所，ＨＬＲ－032 訂 3，平成 10 年 5 月[6] ｢沸騰水型原子力発電所

非常用炉心冷却系解析モデル（ＳＡＦＥＲ）｣，株式会社東芝，ＴＬＲ－044 改訂 4，平成 10 年 5 月[7] D. C. Groeneveld, "Post-Dryout Heat Transfer at Reactor Operating Conditions",
Proc. Topl. Mtg. Water-Reactor Safety, CONF-730304, U.S. Atomic Energy Commission(1973)

4-3-5

上 部

スペーサ

軸方向熱電対位置

①
②
③

発熱長

④
⑤

⑥

高出力ロッド
低出力ロッド下 部

熱電対位置［試験体側面模式図］［試験体平面模式図］

添付図 3-1 試験体の例

4-3-7添付 4 リウェットモデルの適用性
1. はじめに
3.3.1 項に示したように，沸騰遷移後の燃料被覆管温度挙動を評価するモデルのうち，沸騰遷移評価モデルはＳＬＭＣＰＲを下回った時点で沸騰遷移の発生とみなし，また被覆管
表面熱伝達モデルでは燃料被覆管温度を高めに評価する修正 Dougall-Rohsenow 式を適用することで，保守的な設定としている。このような設定も含め，解析手法の保守性によって燃料被覆管温度を高めに評価している。
一方，4.3 節に示したように，燃料被覆管温度 500℃程度までの試験結果を用いて，相関式２によるリウェット時刻の予測の妥当性を確認している。
本添付では，相関式２によるリウェット時刻の予測において，4.3 節の妥当性確認に加えて原子炉停止機能喪失事象のような燃料被覆管温度の解析結果が高温となる範囲での適用性について述べる。

2. 相関式２適用性の考え方
相関式２によって予測するリウェット時刻は燃料被覆管温度に依存する。リウェット時
刻を早めに予測すると，温度上昇の過程でリウェットする場合，燃料被覆管温度を低く評価する可能性がある。
原子炉停止機能喪失の有効性評価解析では，燃料被覆管温度を高めに評価することから，
相関式２はリウェット時刻を遅く予測する傾向となる。そのため，温度上昇の過程でリウェット時刻が遅ければ燃料被覆管温度を高めに評価する傾向となる。
したがって，有効性評価の解析手法によって，燃料被覆管温度の解析結果が高温となる範囲でも相関式２の保守性は維持されると考えられる。

3. リウェット時刻の感度解析
燃料被覆管温度が高温の範囲でも相関式２の保守性は維持されると考えられるが，相関式２によるリウェット時刻の予測が及ぼす影響を確認しておくことは重要と考えられる。
そこで，主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象における燃料被覆管温度の時間変化について，相関式２を用いた解析例を添付図 4-1 に，リウェット時刻を遅らせた
解析例を添付図 4-2 に示す。
沸騰遷移発生直後，熱伝達係数が低下して燃料被覆管温度が急激に上昇する。その後，
原子炉出力の低下に合わせて燃料被覆管温度の上昇は徐々に緩やかになり，さらに原子炉出力が低下すると緩やかな上昇から減少に転じる。このように，燃料被覆管温度がいずれ減少に転じることから，燃料被覆管温度が緩やかな上昇を示した以降の状態において，相4-4-1

関式２によるリウェット時刻の予測精度が燃料被覆管温度へ及ぼす影響は大きくないことを確認できる。
主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象における原子炉出力は，再循環ポン
プトリップや，復水器水位低下による給水流量喪失に伴う炉心ボイド率の増加によって低下する。そのため，燃料被覆管温度の上昇は抑制されていずれ減少に転じる。

4. スペーサ間のノードのリウェット特性について
９×９燃料（Ａ型）などにおいては，主蒸気隔離弁の誤閉止+原子炉停止機能喪失の事象の時のように，熱流束が高いまま炉心入口流量が定格条件の約 30%程度の低流量条件に至った炉心状態では，液膜ドライアウトに基づく沸騰遷移が生じる。このとき沸騰遷移は，軸方向（上下）に隣り合った二つのスペーサ間で，燃料棒を冷却する液膜の流量が最小となる下流側のスペーサ（以下「スペーサＡ」と称す。
）の直上流位置（直下）で初生する。流量の低下及び／又は熱流束の増加により除熱性能が更に低下して出力－冷却間の不整合が拡大すると，液膜は上流側スペーサ（以下「スペーサＢ」と称す。
）に向けて後退する。一方，事象の収束などにより出力－冷却間の不整合が回復すると，液膜の後退が止まり，次いで再進展してスペーサＡの直上流位置まで戻る。液膜が再進展する過程で液膜の先端部が到達するとリウェットが生じるため，リウェット部が下流側に進展しスペーサＡの直上流位置まで戻ることになる。
このように，スペーサＡ，Ｂの間で液膜の後退及び再進展が生じることから，ドライア
ウト持続時間はスペーサＡの直上流位置で最も長くなり，最も液膜が後退した位置（以下，
この位置までのスペーサＡからの距離を「最大液膜後退距離」と称す。
）に近づくほど短くなる。
一方，相関式２は，スペーサ直上流位置から最大液膜後退距離及び液膜再進展速度をモデル化してリウェット時刻を評価することでドライアウト持続時間を予測する。本資料の本文「4.3 ＮＵＰＥＣ ＢＷＲ燃料集合体熱水力試験」に示されるように，試験値を厳しい側に解析することが確認されている。
ただし，スペーサ間の位置（ノード位置）におけるドライアウト持続時間は，スペーサ
直上流位置におけるドライアウト持続時間より短いことが現象論的に明らかであるものの，
必ずしも定量的に十分な実験データが揃っているものではない。このため，スペーサ間の任意の位置において，あたかもその位置がスペーサ直上流位置であるとして相関式２をそのまま適用して仮想的な液膜の最大後退距離を評価することで，より長いドライアウト持
続時間が得られるようにした厳しい側の解析を実施している。
したがって，スペーサ間のノード位置における相関式２によるリウェット時刻を用いた
ときのドライアウト持続時間予測値は，実際よりも一層保守的なものとなり，その保守性の度合いはスペーサＡから当該位置までの距離が増加し，スペーサＢに近づくほど大きく
4-4-2

なる。
なお，相関式２を用いたＰＣＴ解析は本資料の「添付 3 沸騰遷移後の被覆管表面熱伝達モデルの適用性」に示されるように燃料被覆管表面温度が 800 C に及ぶ実験に対しても概ね保守的であることが確認されているが，主蒸気隔離弁の誤閉止+原子炉停止機能喪失の事
象においては前項「3. リウェット時刻の感度解析」における評価に従い，リウェットなしの極端な計算を実施することで，相関式２によるドライアウト持続時間の予測の不確かさの影響を排除した評価も実施しているため，スペーサ直上流位置だけでなく，スペーサ間のノード位置においても，ＰＣＴの上限値を押さえた評価がなされている。

5. まとめ
解析手法の保守性によって燃料被覆管温度を高めに評価するため，相関式２はリウェッ
ト時刻を遅く予測する傾向となる。
また，リウェット時刻を遅らせた感度解析から，燃料被覆管温度が緩やかな上昇を示した以降の状態において，相関式２によるリウェット時刻の予測精度が及ぼす影響は大きくないことを確認した。
以上より，相関式２は原子炉停止機能喪失事象のような燃料被覆管温度の解析結果が高温となる範囲でも適用することは妥当であると考えられる。

4-4-3

添付図 4-1 燃料被覆管温度の変化例

添付図 4-2 リウェット時刻を遅らせた場合の燃料被覆管温度の変化例

4-4-4

添付 5 ９×９燃料（Ａ型）部分長燃料棒を考慮した評価の適用性
1. はじめに
3.3.1 項に示したように，沸騰遷移後の燃料被覆管温度挙動を評価するモデルのうち，沸騰遷移評価モデルはＳＬＭＣＰＲを下回った時点で沸騰遷移の発生とみなし，また被覆管
表面熱伝達モデルでは燃料被覆管温度を高めに評価する修正 Dougall-Rohsenow 式を適用することで，保守的な設定としている。このような設定も含め，解析手法の保守性によって燃料被覆管温度を高めに評価している。
一方，4.3 節に示したように，９×９燃料（Ａ型）模擬燃料集合体を用いた燃料被覆管温度 500℃程度までの試験結果を用いて，修正 Dougall-Rohsenow 式による燃料被覆管温度の評価及び相関式２によるリウェット時刻の予測の妥当性を確認している。
また，添付 3 及び添付 4 では，原子炉停止機能喪失事象のような燃料被覆管温度の解析
結果が高温となる範囲における沸騰遷移後の被覆管表面熱伝達モデル及びリウェットモデ
ルの適用性を示している。
本添付では，修正 Dougall-Rohsenow 式による燃料被覆管温度の評価及び相関式２によるリウェット時刻の予測において，９×９燃料（Ａ型）の部分長燃料棒（以下，「ＰＬＲ」と称す。
）の影響を考慮した試験との比較により，ＰＬＲが与える影響を確認し，原子炉停止
機能喪失事象のような燃料被覆管温度の解析結果が高温となる範囲での適用性について述べる。

2. ＰＬＲの影響を考慮したポストＢＴ試験を用いた適用性の確認(1) 試験の概要と試験結果[1]９×９燃料（Ａ型）を模擬した４×４バンドル試験を対象として，ＰＬＲの影響を考慮
した沸騰遷移後の特性に関する試験が実施されている。
添付図 5-1 に試験体の概略図と試験結果の例を示す。試験結果の全般的な傾向として，沸騰遷移開始時刻と沸騰遷移後の燃料被覆管温度の最大値に関しては，ＰＬＲからの遠近の影響は小さいものの，リウェット時刻に関しては影響があることを示唆しており，これはＰＬＲによる局所的な気相流速の変化が影響しているものと考えられる。
(2) 解析結果
試験と解析の比較結果について，添付図 5-2 に燃料被覆管温度の最大値の比較を，添付
図 5-3 にドライアウト持続時間の比較を示す。修正 Dougall-Rohsenow 式及び相関式２の組
合せは総じて保守的な解析結果を与えていて，ＰＬＲからの遠近によらず燃料棒表面熱伝達を低く予測して燃料被覆管温度を高く評価するといえる。
ＰＬＲによる局所的な気相流速の変化は，温度によらず同様に生じると考えられること
4-5-1

から，高温範囲においても，修正 Dougall-Rohsenow 式及び相関式２を適用することで，燃料被覆管温度は高めに評価されると考えられる。また，ＰＬＲの存在により相関式２によるリウェット時刻の予測精度に影響があったとしても，添付 4 に示すように，燃料被覆管
温度が緩やかな上昇を示した以降の状態において，リウェット時刻の予測精度が燃料被覆
管温度に与える影響は大きくない。

3. まとめＰＬＲの影響を考慮した試験との比較結果から，修正 Dougall-Rohsenow 式及び相関式２の組合せは保守的な解析結果を与えることを確認し，また，高温範囲においても適用可能と考えられる。
以上より，修正 Dougall-Rohsenow 式による燃料被覆管温度の評価及び相関式２によるリ
ウェット時刻の予測は，９×９燃料（Ａ型）のＰＬＲ有無に関わらず，主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象のような燃料被覆管温度の解析結果が高温となる範囲でも適用することは妥当であると考えられる。

4. 参考文献[1] 共同研究報告書「高性能９×９燃料（Ａ型）のポストＢＴ特性に関する研究 平成 17
年度報告書（最終報告書）」，東京電力株式会社他，2006 年 3 月

4-5-2

添付 6 有効性評価における９×９燃料（Ａ型）の代表性
1. はじめに有効性評価は９×９燃料（Ａ型）（以下，「Ａ型燃料」と称す。
）を代表燃料として評価しており，原子炉停止機能喪失事象に対するＲＥＤＹ／ＳＣＡＴコードの適用性は，主としてＡ型燃料を対象に確認されている。一方，実炉には９×９燃料（Ｂ型）（以下，「Ｂ型燃料」と称す。
）も装荷されていることから，ＲＥＤＹ／ＳＣＡＴコードにＢ型燃料が適用できることを確認することが重要である。本添付では，ＲＥＤＹ／ＳＣＡＴコードに入力される燃料データを整理した上で，対応する解析モデルがＢ型燃料で評価できることを示す。
またＢ型燃料のデータを入力した解析を行い，その影響を確認することで，Ａ型燃料で代表できることを示す。

2．解析手法対象とする燃料をＢ型燃料とし，Ａ型燃料で代表した申請解析と同様にＲＥＤＹ／ＳＣ
ＡＴコードで解析評価を行う。ＲＥＤＹコードに入力する核特性や炉心の燃料データ，またＳＣＡＴコードに入力する燃料集合体の燃料データ，沸騰遷移相関式等にＢ型燃料のデータを反映し，判断基準パラメータである原子炉冷却材圧力バウンダリ圧力，燃料被覆管
温度，格納容器圧力，サプレッションチェンバプール水温度を評価する。

3．燃料に関連する解析入力と解析モデルの整理
燃料に関連する解析入力とそれに対応する解析モデルを添付表 6-1 に示す。Ａ型と比べたＢ型燃料の特徴として，燃料棒の径が小さい，標準長燃料棒のみで構成される，ウォー
タチャンネルを採用している，スペーサ形状が異なるといった点が挙げられる。しかし，
ＲＥＤＹ／ＳＣＡＴコードを使用する上でこれらの相違は問題とならず，Ｂ型燃料についても解析モデルは適用可能である。以下に各解析入力とモデルに対するＢ型燃料の適用性を示す。
3.1 核特性
ＲＥＤＹコードへは，ボイド係数やドップラ係数，ボロン反応度，遅発中性子割合等のパラメータを入力する。ＲＥＤＹコードは一点近似モデルを採用していることから，Ｂ型
燃料に基づくデータを入力することで適切に評価できる。
3.2 バンドル形状，ウォータロッド／ウォータチャンネル
ＳＣＡＴコードでは，軸方向一次元の流れを断面で平均化し等価直径および流路面積と4-6-1

して取り扱っている。したがって，Ｂ型燃料の形状データに基づき入力を作成することで適切に評価できる。水力等価直径は熱伝達係数の相関式に，熱的等価直径は沸騰遷移相関式やリウェット相関式に用いる。また，沸騰遷移後の熱伝達相関式やリウェット相関式は，Ａ型とＢ型燃料の試験結果に基づくものであり，Ｂ型燃料にも適用可能である[1]。
3.3 燃料特性
ＲＥＤＹ／ＳＣＡＴコードでは，ペレットおよび被覆管の比熱や密度，ギャップ部の熱伝達係数を入力し，燃料棒の径方向の熱伝達を計算する。この計算はＡ型とＢ型の違いが無く，Ｂ型燃料に基づくデータを入力することで適切に評価できる。
3.4 熱水力特性
ＲＥＤＹコードへは，ボイドマップ（出口クォリティとボイド率の関係）や圧損係数の形で入力する。これら入力をＢ型燃料の形状データに基づき作成することで適切に評価できる。ＳＣＡＴコードにおける，ボイドモデル，サブクールボイドモデル，圧力損失モデ
ルについては，Ａ型燃料と同じモデルを適用する。
3.5 沸騰遷移後の熱伝達相関式及びリウェット相関式の予測特性
4.3 節と同様に，Ｂ型燃料を対象にＮＵＰＥＣにおいて過渡沸騰遷移試験が実施されている[2][3]。沸騰遷移後の熱伝達相関式に修正 Dougall-Rohsenow 式，リウェット相関式に相関式２を用いた場合の解析値と測定値との比較結果では，ドライアウト持続時間は一部非保守的な予測結果が見られるが，燃料被覆管温度は総じて保守的な解析結果を与えていることが確認されている[1]。
この相関式２によるリウェット時刻の予測の非保守性は，試験の初期出力が過度に厳しいデータや試験の出力挙動（出力持続時間）が過度に長いデータにおいて確認されており，Ａ型とＢ型燃料の試験条件の相違が主な原因と考えられる[1][4]。
よって，Ａ型とＢ型燃料の形状の相違による影響はあると考えられるが，燃料被覆管温度 500℃程度までの試験結果を用いて，修正 Dougall-Rohsenow 式及び相関式２の組合せは燃料被覆管温度を高めに評価することを確認しており，Ｂ型燃料に基づくデータを入力することで同様に評価できる。
3.6 燃料被覆管温度の高温範囲におけるＢ型燃料評価の適用性
原子炉停止機能喪失事象のような燃料被覆管温度の解析結果が高温となる範囲において，添付 3 で修正 Dougall-Rohsenow 式の適用性の考えを示しており，1,000℃を超える燃料被覆管温度及び過熱蒸気を考慮した蒸気単相状態の過度に厳しい条件においてもDittus-Boelter の式より，主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失の事象の有効性評
価解析における燃料被覆管温度を高めに評価することを確認している。Ａ型とＢ型燃料の4-6-2

相違によって異なる修正 Dougall-Rohsenow 式の変数は，燃料の形状データに関する変数で水力等価直径であるが，Ａ型とＢ型燃料の水力等価直径の差はわずかであり，燃料被覆管
温度挙動を評価する上で有意な差異はないと考えられる。そのため，高温となる範囲においてＢ型燃料にも修正 Dougall-Rohsenow 式は適用できると考えられる。
また，添付 4 で高温となる範囲における相関式２の適用性の考えを示している。Ａ型とＢ型燃料の形状の相違によってリウェット時刻の予測に影響を与える可能性が考えられる
が，燃料被覆管温度が緩やかな上昇を示した以降の状態において，相関式２によるリウェ
ット時刻の予測精度が及ぼす影響は大きくないと考えられる。
以上より，高温となる範囲においてＳＣＡＴコードはＢ型燃料に適用できると考えられる。

4．Ｂ型燃料による解析評価
4.1 評価内容
対象プラント：ＢＷＲ５代表炉

対象炉心燃料：９×９燃料（Ｂ型）平衡炉心サイクル末期

事故シーケンス：主蒸気隔離弁の誤閉止＋原子炉停止機能喪失

解析コード：REDY Ver.1（ATWS 用），SCAT Ver.3

解析条件：
添付表 6-1 で示した核特性，バンドル形状・ウォータチャンネル，燃料棒特性，熱水力
特性にＢ型燃料のデータを入力する。沸騰遷移相関式にはＢ型燃料の限界出力特性に基づきフィッティングした係数を入力する。その他の相関式はＡ型燃料で代表した有効性評価の申請解析と同じである。
4.2 解析結果
Ａ型燃料と比較したＢ型燃料の解析結果を添付表 6-2 に示す。Ｂ型燃料においても判断基準を十分満足することが確認できる。以下に，Ａ型燃料と比較したＢ型燃料の評価結果を示す。
(1) 原子炉挙動
Ｂ型燃料の方が中性子束と原子炉冷却材圧力バウンダリ圧力の最大値が小さくなっている。これは，Ｂ型燃料の平衡炉心サイクル末期での動的ボイド係数の値が，Ａ型燃料の値に比べて負の絶対値が小さく，原子炉圧力上昇に伴う正の反応度印加量が小さいためと考えられる。
(2) 燃料挙動
燃料被覆管温度の最大値（PCT）は，主蒸気隔離弁全閉直後の出力上昇時（第 1 ピーク）
で，Ｂ型燃料の方が約 90℃低くなっている。これは(1)原子炉挙動で示した通り，中性子束4-6-3

の最大値が小さいためと考えられる。また，給水加熱喪失後の出力上昇時（第 2 ピーク）についても，Ｂ型燃料の方が約 40℃低くなっている。これは給水加熱喪失時では自然循環状態にあり，限界出力の流量依存性の小さいＢ型燃料の方が相対的に限界出力は高くなり
ＭＣＰＲは大きめに維持される傾向となるためと考えられる。
(3) 格納容器挙動
格納容器圧力及びサプレッションチェンバプール水温度の最大値については，Ｂ型燃料の解析結果はＡ型燃料とほぼ同等である。両燃料のボロン価値に大きな違いがないためと考えられる。

5．代表燃料評価の適切性
上記 4．Ｂ型燃料による解析評価で示すとおり，Ｂ型燃料の方が原子炉冷却材圧力バウン
ダリ圧力及び燃料被覆管温度の最大値は小さく，また格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度の最大値は同等の結果が得られた。Ｂ型燃料の評価結果はＡ型燃料の場合と同程度であり，判断基準に対する余裕も十分あることから，Ａ型燃料で代表できると言える。

6．まとめ
ＲＥＤＹ／ＳＣＡＴコードにＢ型燃料が適用できることを確認し，Ｂ型燃料で解析評価を行った。Ａ型燃料とＢ型燃料の解析結果を比較し，Ａ型燃料で代表できることを確認した。

7. 参考文献[1] 「BWR における過渡的な沸騰遷移後の燃料健全性評価基準:2003」，(社)日本原子力学会，
AESJ-SC-P002:2003，2003 年 6 月[2] 「平成 10 年度 燃料集合体信頼性実証試験に関する報告書（BWR 新型燃料集合体熱水
力試験編）」，(財)原子力発電技術機構，平成 11 年 3 月[3] 「平成 11 年度 燃料集合体信頼性実証試験に関する報告書（BWR 新型燃料集合体熱水
力試験編）」，(財)原子力発電技術機構，平成 12 年 3 月[4] 「沸騰遷移後燃料健全性評価報告書」，基指専第 2-5-1 号，原子力安全委員会 原子力安全基準・指針専門部会 沸騰遷移後燃料健全性評価分科会，平成 18 年 5 月

4-6-4添付表 6-1 ＲＥＤＹ／ＳＣＡＴコードの燃料に係る入力と解析モデルの対応

解析入力

解析モデル

炉心

核特性（ボイド，ドップラ，ボ・核特性モデル（REDY）

データ

ロン反応度等）・反応度モデル（REDY）

燃料

バンドル形状（標準長/部分長燃・チャンネル内熱流動モデル（流動の基本

データ

料棒本数，燃料棒径，流路面積式，沸騰遷移評価モデル，被覆管表面熱等），ウォータロッド/ウォータ伝達モデル，リウェットモデル）（SCAT）

チャンネル（本数，外径等）

燃料特性（ギャップ熱伝達係数， ・燃料棒モデル（熱伝導モデル，ギャップ
燃料物性等）

熱伝達モデル）（REDY/SCAT）

熱水力特性（ボイド率，圧損）・炉心ボイドモデル（REDY）
・チャンネル内熱流動モデル（ボイドモデ
ル，サブクールボイドモデル，圧力損失モデル）（SCAT）

4-6-5

添付表 6-2 Ａ型燃料とＢ型燃料の解析結果の比較

評価項目

Ｂ型燃料平衡炉心

Ａ型燃料平衡炉心

の解析結果

の解析結果

判断基準

（申請解析）
中性子束（%）
原子炉冷却材圧力バウンダ
リにかかる圧力（MPa[gage]）
格納容器圧力（kPa[gage]）
サプレッションチェンバプ
ール水温度（℃）
燃料被覆管温度（第１ピーク）（PCT）（℃）
燃料被覆管温度（第２ピーク）
（℃）

約 565

約 754

－

約 9.35

約 9.43

10.34

約 269

約 274

854

約 127

約 127

200

約 914

約 1,004
1,200

約 766

4-6-6

約 806

本資料のうち，枠囲みの内容は商業機密に属しますので公開できません。

Rev.13（第５部 ＭＡＡＰ）

目 次－ 第 5 部 MAAP －1. はじめに ..................................................................................................................... 5-1
2. 重要現象の特定 .......................................................................................................... 5-2
2.1 事故シーケンスと評価指標 ................................................................................... 5-2
2.2 ランクの定義 ......................................................................................................... 5-9
2.3 物理現象に対するランク付け .............................................................................. 5-12
3. 解析モデルについて ................................................................................................. 5-37
3.1 コード概要 ........................................................................................................... 5-37
3.2 重要現象に対する解析モデル .............................................................................. 5-38
3.3 解析モデル ........................................................................................................... 5-41
3.4 ノード分割 ........................................................................................................... 5-83
3.5 入出力 .................................................................................................................. 5-85
4. 妥当性確認 ............................................................................................................... 5-88
4.1 妥当性確認方法.................................................................................................... 5-88
4.2 妥当性確認（事故解析及び実験解析） ............................................................... 5-95
4.3 妥当性確認（感度解析） ................................................................................... 5-168
4.4 実機解析への適用性 .......................................................................................... 5-205
5. 有効性評価への適用性 ........................................................................................... 5-219
5.1 不確かさの取り扱いについて（評価指標の観点） ........................................... 5-219
5.2 不確かさの取り扱いについて（運転操作の観点） ........................................... 5-224
6. 参考文献 ................................................................................................................. 5-236
参考１ MAAP と NUREG-1465 のソースタームについて ....................................... 5-238
別紙１ 入力項目リスト .............................................................................................. 5-243
別添１ 新知見への対応について............................................................................ 5-別 1-1
別添２ 実験知見を踏まえた MAAP コードの有効性評価への適用性について .... 5-別 2-1
添付１ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の防止について .......................... 5-1-1
添付２ 溶融炉心と冷却材の相互作用について ........................................................... 5-2-1
添付３ 溶融炉心とコンクリートの相互作用について ................................................ 5-3-1

1. はじめに本資料は，炉心損傷防止あるいは格納容器破損防止に関する重大事故等対策の有効性評価（以下「有効性評価」という。）に適用するコードのうち，MAAP（MAAP4）
コードについて，・有効性評価において重要となる現象の特定・解析モデル及び入出力に関する説明
・妥当性確認・有効性評価への適用性に関してまとめたものである。

5-1

2. 重要現象の特定
2.1 事故シーケンスと評価指標
MAAP コードが適用される炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ及び格納容器破損防止対策の格納容器破損モードについて，具体的な事故シーケンス並びにその事象推移，運転操作及び評価指標について記述する。
2.1.1 炉心損傷防止対策(1) 高圧・低圧注水機能喪失
この事故シーケンスグループでは，原子炉の出力運転時において，異常な過渡変化又は事故（LOCA を除く）の発生後，高圧注水機能が喪失し，原子炉減圧には成功するが，低圧注水機能が喪失することを想定する。重要事故シーケンスとして，例えば「給水流量の全喪失＋非常用炉心冷却系（高圧注水系及び低圧注水系）
起動失敗」が選定されている。
この重要事故シーケンスでは，給水流量の全喪失後，原子炉水位は急速に低下し，原子炉水位低信号が発生して原子炉がスクラムし，炉心出力は直ちに崩壊熱レベルまで低下する。原子炉水位低信号で非常用炉心冷却系（高圧注水系及び低圧注水系）の起動に失敗する。原子炉水位低信号で主蒸気隔離弁が閉止すると原子炉圧力は上昇し，原子炉圧力が逃がし安全弁の設定値に到達すると断続的に弁から蒸気が放出され，これにより原子炉の圧力は逃がし安全弁設定値近傍に維持される。一方，原子炉注水機能喪失の状況下では原子炉圧力容器内の保有水が減少し続け，いずれは炉心露出により燃料被覆管温度が上昇し，炉心損傷に至る。
炉心損傷を防止するために，手動操作により逃がし安全弁を開き，原子炉を急速減圧し，原子炉の減圧後に低圧代替注水系による原子炉注水を開始する。原子炉の急速減圧を開始すると，冷却材の流出により原子炉水位は低下し，有効燃料棒
頂部を下回るが，低圧代替注水系による注水が開始すると原子炉内保有水及び原子炉水位が回復し，炉心は再冠水する。
原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び格納容器雰囲気温度は，逃がし安全弁から放出される蒸気により徐々に上昇するが，格納容器代替スプレイ系による冷却及び格納容器圧力逃がし装置による除熱を行う。本事象の場合，格納容器の過圧・過温破損を防止することが評価目的であることから，評価指標は「原子炉格納容器圧力及び温度」である。
(2) 高圧注水・減圧機能喪失
この事故シーケンスグループでは，原子炉の出力運転時において，異常な過渡変化又は事故（LOCA を除く）の発生後，高圧注水機能が喪失し，かつ，原子炉減圧機能が機能喪失することを想定する。重要事故シーケンスとして，例えば「給5-2水流量の全喪失＋非常用炉心冷却系（高圧注水系）起動失敗＋原子炉の減圧の失敗」が選定されている。
この重要事故シーケンスでは，給水流量の全喪失後，原子炉水位は急速に低下し，原子炉水位低信号が発生して原子炉はスクラムし，炉心出力は直ちに崩壊熱レベルまで低下する。原子炉水位低信号で非常用炉心冷却系（高圧注水系）の起動に失敗する。原子炉水位低信号で主蒸気隔離弁が閉止すると原子炉圧力は上昇し，原子炉圧力が逃がし安全弁の設定値に到達すると断続的に弁から蒸気が放出され，これにより原子炉の圧力は逃がし安全弁設定値近傍に維持される。一方，原子炉が高圧に維持され低圧注水系による原子炉注水が困難な状況下では，原子炉圧力容器内の保有水が減少し続け，いずれは炉心露出により燃料被覆管温度が上昇し，炉心損傷に至る。
炉心損傷を防止するために，原子炉代替減圧系（原子炉自動減圧インターロック）
により原子炉を減圧し，原子炉の減圧後に非常用炉心冷却系（低圧注水系）により原子炉注水を開始する。原子炉の急速減圧を開始すると，冷却材の流出により
原子炉水位は低下し，有効燃料棒頂部を下回るが，低圧注水系による注水が開始
すると原子炉内保有水及び原子炉水位が回復し，炉心は再冠水する。
原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び格納容器雰囲気温度は，逃がし安全弁から放出される蒸気により徐々に上昇するが，残留熱除去系による除熱を行う
ことで，抑制する。本事象の場合，格納容器の過圧・過温破損を防止することが評価目的であることから，評価指標は「原子炉格納容器圧力及び温度」である。
(3) 全交流動力電源喪失
この事故シーケンスグループでは，原子炉の出力運転時において，全交流動力電
源喪失の発生後，安全機能を有する系統及び機器が機能喪失することを想定する。
重要事故シーケンスとして「外部電源喪失＋非常用ディーゼル発電機等の機能喪失」が選定されている。
この重要事故シーケンスでは，全交流動力電源喪失後，原子炉はスクラムし，炉心出力は直ちに崩壊熱レベルまで低下する。原子炉水位低で原子炉隔離時冷却系が自動起動して水位は維持される。しかし，直流電源が枯渇すると長時間の注水が期待できないため，いずれは炉心露出により燃料被覆管温度が上昇し，炉心損傷に至る。
炉心損傷を防止するために，原子炉隔離時冷却系による原子炉注水によって原子炉水位を適切に維持しつつ，代替交流動力電源設備及び低圧代替注水系の準備が完了したところで，原子炉の減圧及び低圧代替注水系による原子炉注水を開始する。原子炉の減圧は，逃がし安全弁により手動操作にて実施する。減圧を開始す
ると，冷却材の流出により原子炉水位は低下するが，低圧代替注水系による注水
5-3

が開始すると原子炉水位が回復し，炉心は再冠水する。
原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び格納容器雰囲気温度は，逃がし安全弁から放出される蒸気により徐々に上昇するが，残留熱除去系又は格納容器圧力逃がし装置による除熱を行うことで抑制する。本事象の場合，格納容器の過圧・過温破損を防止することが評価目的であることから，評価指標は「原子炉格納容器圧力及び温度」である。
(4) 崩壊熱除去機能喪失
この事故シーケンスグループでは，原子炉の出力運転時において，異常な過渡変化又は事故（LOCA を除く）の発生後，炉心冷却には成功するが，崩壊熱除去機
能が喪失することを想定する。重要事故シーケンスとして，例えば「給水流量の全喪失＋取水機能喪失」及び「給水流量の全喪失＋残留熱除去系の故障」が選定されている。
この重要事故シーケンスでは，給水流量の全喪失後，原子炉水位は急速に低下し，原子炉水位低信号が発生して原子炉はスクラムし，炉心出力は直ちに崩壊熱レベルまで低下する。原子炉水位低で原子炉隔離時冷却系等が自動起動して水位は維持されるが，外部電源の喪失を想定すると，取水機能喪失時には非常用ディーゼ
ル発電機等の機能喪失による全交流動力電源喪失により，長時間の注水継続は期待できないために，いずれは炉心露出により燃料被覆管温度が上昇し，炉心損傷に至る。また，残留熱除去系故障時には非常用炉心冷却系等によって炉心の冷却は維持されるものの，原子炉格納容器からの除熱機能喪失によって原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び格納容器雰囲気温度が限界圧力及び限界温度を超過する。
取水機能喪失時に炉心損傷を防止するために，原子炉隔離時冷却系等による原子炉注水によって原子炉水位を適切に維持しつつ，代替交流動力電源により給電を開始し，低圧又は高圧代替注水系による原子炉への注水を開始すると原子炉水位が回復し，炉心は再冠水する。原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び格納
容器雰囲気温度は，逃がし安全弁から放出される蒸気により徐々に上昇するが，最終ヒートシンクへの代替熱移送系を用いた除熱によって抑制する。
また，残留熱除去系故障時には，原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び格納容器雰囲気温度の上昇を抑制するため，格納容器代替スプレイ系による冷却及び格納容器圧力逃がし装置による除熱を行う。
上記のとおり，格納容器の過圧・過温破損を防止することが評価目的であることから，評価指標は「原子炉格納容器圧力及び温度」である。

5-4

(5) LOCA 時注水機能喪失
この事故シーケンスグループでは，原子炉の出力運転時において，LOCA 発生後，「高圧注水機能及び低圧注水機能が喪失する場合」又は「高圧注水機能及び原子炉減圧機能が喪失する場合」に，炉心の著しい損傷に至る事象を想定する。重要事故シーケンスとして，例えば「中小破断 LOCA＋非常用炉心冷却系（高圧注水
及び低圧注水系）起動失敗」が選定されている。
この重要事故シーケンスでは，LOCA 発生後，原子炉はスクラムし，炉心出力は直ちに崩壊熱レベルまで低下する。しかし，非常用炉心冷却系（高圧注水系及び低圧注水系）の起動失敗により，原子炉水位が低下し，やがて炉心露出により燃料被覆管温度が上昇し，炉心損傷に至る。
炉心損傷を防止するために，手動操作により逃がし安全弁を開き，原子炉を急速減圧し，原子炉の減圧後に低圧代替注水系等による原子炉注水を開始する。原子
炉の急速減圧を開始すると，冷却材の流出により原子炉水位は低下するが，低圧
代替注水系等による注水が開始すると原子炉水位が回復し，炉心は再冠水する。
原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び格納容器雰囲気温度は，LOCA 破断
口から放出される冷却材及び逃がし安全弁から放出される蒸気により徐々に上昇
するが，格納容器代替スプレイ系による冷却及び格納容器圧力逃がし装置による除熱を行う。本事象の場合，格納容器の過圧・過温破損を防止することが評価目的であることから，評価指標は「原子炉格納容器圧力及び温度」である。
2.1.2 格納容器破損防止対策(1) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）
この格納容器破損モードは，原子炉格納容器内へ流出した高温の原子炉冷却材のフラッシング，溶融炉心の崩壊熱によって発生した水蒸気及びジルコニウム－水反応等によって発生した非凝縮性ガスの蓄積によって，原子炉格納容器内の雰囲
気圧力・温度が徐々に上昇し格納容器破損に至る事象である。重要事故シーケンスとして，例えば「大破断 LOCA 時注水機能喪失」が選定されている。
この重要事故シーケンスの場合，事象発生後，炉心出力は直ちに崩壊熱レベルまで低下するが，非常用炉心冷却系の機能が喪失することを想定するため，原子炉水位が急速に低下して炉心が露出し，やがて炉心損傷に至る。炉心部では，溶融した炉心は燃料棒を伝って下方へ流れ落ちていくが，低温領域まで降下すると一部が固化して，閉塞領域を形成する。閉塞領域が形成されると，その領域にある溶融炉心自身の発熱や上方から流下してきた溶融炉心によってプールが形成される。クラストが保持されている間は溶融炉心プールが拡大するが，クラストの破損によって溶融炉心は原子炉圧力容器下部プレナムに落下する。下部プレナム内に残存していた原子炉冷却材により，一時的に溶融炉心は冷却されるが，やが5-5

て下部プレナム内の原子炉冷却材が蒸発すると，溶融炉心が崩壊熱により再加熱されていく。溶融炉心が高温状態となると，原子炉圧力容器下部ヘッドの構造材
温度も上昇していき，やがて下部ヘッド貫通部の逸出等により破損に至る。原子炉圧力容器の破損により，溶融炉心は格納容器下部に落下する。格納容器下部には格納容器下部注水系による原子炉圧力容器破損前の注水操作により，冷却水が溜まっており，落下してきた溶融炉心の保有熱により急速に蒸発を開始し，溶融
炉心温度が低下した後も崩壊熱により継続的に蒸発していく。冷却水による溶融
炉心からの除熱が十分でない場合には，溶融炉心とコンクリートの境界温度がコンクリート溶融温度以上となり，コンクリートからの脱水及びコンクリートの溶融が起きることになる。コンクリートの脱水により発生した水蒸気は，格納容器の過圧に寄与するほか，溶融炉心内部の金属と反応して水素発生に寄与する場合もある。これらの水蒸気，発生した非凝縮性ガス等の蓄積によって，原子炉格納容器内の雰囲気圧力・温度が緩慢に上昇し，やがて格納容器過圧・過温破損に至る。
この事象に対する格納容器破損防止対策として，低圧代替注水系等による原子炉注水，格納容器代替スプレイ系による格納容器冷却及び格納容器圧力逃がし装置等による格納容器除熱がある。原子炉圧力容器内の溶融炉心の冷却を低圧代替
注水系等によって行うが，溶融炉心の崩壊熱によって原子炉格納容器内に放出される蒸気により，格納容器の圧力及び雰囲気温度は徐々に上昇する。格納容器ス
プレイを実施することによって，格納容器の圧力及び雰囲気温度の上昇を抑制するが，外部水源からの総注水量が制限値に達した時点で，格納容器スプレイを停止する。その後，格納容器の圧力及び雰囲気温度は再び上昇するものの，格納容器圧力逃がし装置等による除熱により，格納容器破損を防止する。
本事象の場合，格納容器の過圧・過温破損を防止することが評価目的であることから，評価指標は「原子炉格納容器圧力及び温度」である。
(2) 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱
この格納容器破損モードは，原子炉圧力が高い状況で原子炉圧力容器が破損し，高圧の水蒸気及び水素が放出されるとともに，溶融炉心が液滴状に格納容器雰囲
気へ飛散し，格納容器の圧力・温度が急上昇して破損に至る事象である。重要事
故シーケンスとして，例えば「高圧注水・減圧機能喪失＋全交流動力電源の喪失」が選定されている。
この重要事故シーケンスの場合，事象発生後，炉心出力は直ちに崩壊熱レベルまで低下するが，高圧注水・減圧機能が喪失することを想定するため原子炉水位が徐々に低下し，いずれは炉心が露出し，炉心損傷に至る。炉心部では，溶融した
炉心は燃料棒を伝って下方へ流れ落ちていくが，低温領域まで降下すると一部が5-6

固化して，閉塞領域を形成する。閉塞領域が形成されると，その領域にある溶融
炉心自身の発熱や上方から流下してきた溶融炉心によってプールが形成される。
クラストが保持されている間は溶融炉心プールが拡大するが，クラストの破損によって溶融炉心は原子炉圧力容器下部プレナムに落下する。下部プレナム内に残存していた原子炉冷却材により，一時的に溶融炉心は冷却されるが，やがて下部
プレナム内の原子炉冷却材が蒸発すると，溶融炉心が崩壊熱により再加熱されていく。溶融炉心が高温状態となると，原子炉圧力容器下部ヘッドの構造材温度も上昇していき，やがて下部ヘッド貫通部の逸出等により破損に至る。原子炉圧力が高圧状態で原子炉圧力容器破損に至るため，高圧の水蒸気及び水素が放出されるとともに，溶融炉心の分散放出が発生する。分散放出された溶融炉心は液滴状に格納容器雰囲気へ飛散し，格納容器の圧力・温度が急上昇して破損に至る可能性がある。
この事象に対する格納容器破損防止対策として，原子炉圧力容器破損までに手動操作にて，原子炉を速やかに減圧させることで，溶融炉心の分散放出を抑制する。
本事象の場合，原子炉の減圧により原子炉圧力が高い状況での溶融物の噴出を防止することが評価目的であることから，評価指標は「原子炉圧力」である。
(3) 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用
この格納容器破損モードは，溶融炉心と格納容器下部のプール水が接触して一時的な圧力の急上昇が発生し，このときに発生するエネルギにより構造物が破壊され格納容器破損に至る事象である。水蒸気爆発については，これまでの知見により，実機において大規模な水蒸気爆発に至る可能性は極めて低いと考えられるが，溶融炉心から冷却材への伝熱による水蒸気発生に伴う急激な圧力上昇（圧力スパイク）の可能性があることから，ここでは，圧力スパイクによる格納容器破損を取り扱う。重要事故シーケンスとして，例えば「高圧・低圧注水機能喪失＋全交
流動力電源の喪失」が選定されている。
この重要事故シーケンスの場合，事象発生後，炉心出力は直ちに崩壊熱レベルまで低下するが，高圧・低圧注水機能が喪失しているため，原子炉水位が徐々に低下して炉心が露出し，炉心損傷に至る。炉心部では，溶融した炉心は燃料棒を伝って下方へ流れ落ちていくが，低温領域まで降下すると一部が固化して，閉塞領域を形成する。閉塞領域が形成されると，その領域にある溶融炉心自身の発熱や上方から流下してきた溶融炉心によってプールが形成される。クラストが保持されている間は溶融炉心プールが拡大するが，クラストの破損によって溶融炉心は
原子炉圧力容器下部プレナムに落下する。下部プレナム内に残存していた原子炉
冷却材により，一時的に溶融炉心は冷却されるが，やがて下部プレナム内の原子炉冷却材が蒸発すると，溶融炉心が崩壊熱により再加熱されていく。溶融炉心が5-7高温状態となると，原子炉圧力容器下部ヘッドの構造材温度も上昇していき，やがて下部ヘッド貫通部の逸出等により破損に至る。格納容器下部には格納容器下部注水系による原子炉圧力容器破損前の注水操作により，冷却水が溜まっており，
落下してきた溶融炉心の保有熱により急速に蒸発し，圧力スパイクにより格納容器破損に至る可能性がある。
本事象では，圧力スパイクにより，瞬時に原子炉格納容器圧力が急上昇し，原子炉格納容器の破損に至る可能性があることから，評価指標は「原子炉格納容器圧力」である。
(4) 水素燃焼
この格納容器破損モードは，ジルコニウム－水反応等によって発生した水素の燃焼により格納容器破損に至る事象である。重要事故シーケンスとして，例えば「高圧・低圧注水機能喪失＋全交流動力電源の喪失」が選定されている。
この重要事故シーケンスの場合，事象発生後，炉心出力は直ちに崩壊熱レベルまで低下するが，高圧・低圧注水機能が喪失しているため，原子炉水位が徐々に低下し，炉心が露出し，炉心損傷に至る。炉心露出部で燃料棒が過熱していくと燃料被覆管のジルコニウム－水反応によって多量の水素が発生するとともに，水の放射線分解によって水素及び酸素が発生する。発生した水素及び酸素は，原子炉内で発生する蒸気とともに，逃がし安全弁を通じてウェットウェルに流入し，サ
プレッション・プール水中にとりこまれた核分裂生成物による水の放射線分解に伴って発生する水素及び酸素とともに空間部に蓄積し，一部は真空破壊弁を通じてドライウェルに流入する。格納容器スプレイにより格納容器内で蒸気の凝縮が進むと，格納容器内の水素及び酸素濃度は上昇する。なお，水素及び酸素の可燃
限界は，水素濃度 4 vol%以上，かつ，酸素濃度 5 vol%以上が指標とされている。
この事象に対する格納容器破損防止対策として，格納容器内雰囲気を窒素置換することによる不活性化及び格納容器圧力逃がし装置による可燃性ガスの排出によって，水素燃焼の発生を抑制する。
本事象の場合，格納容器内において水素爆轟が発生しないことを確認することが目的であり，BWR では，格納容器内雰囲気が窒素封入により不活性化されており，また炉心損傷後はジルコニウム－水反応に伴い多量の水素が発生するため，水素燃焼の発生に対しては酸素濃度の上昇が律速となる。そのため，「酸素濃度」を評価指標として選定する。なお，水素濃度の上昇に伴い格納容器内の酸素濃度は相対的に低下するため，酸素濃度を保守的に評価する観点で，水素濃度については
実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評
価に関する審査ガイド指定の全炉心内のジルコニウム量の 75%が水と反応する想定ではなく，MAAP の評価値を用いる。
5-8

(5) 溶融炉心・コンクリート相互作用
この格納容器破損モードは，格納容器下部床上へ落下した溶融炉心によりコンク
リート侵食が継続し，格納容器の構造部材の支持機能が喪失し，格納容器破損に至る事象である。重要事故シーケンスとして，例えば「大破断 LOCA 時注水機能喪失」が選定されている。
この重要事故シーケンスの場合，事象発生後，炉心出力は直ちに崩壊熱レベルまで低下するが，非常用炉心冷却系の注入に失敗しているため，原子炉水位は急速に低下し，炉心が露出し，炉心損傷に至る。炉心部では，溶融した炉心は燃料棒を伝って下方へ流れ落ちていくが，低温領域まで降下すると一部が固化して，閉塞領域を形成する。閉塞領域が形成されると，その領域にある溶融炉心自身の発熱や上方から流下してきた溶融炉心によってプールが形成される。クラストが保持されている間は溶融炉心プールが拡大するが，クラストの破損によって溶融炉
心は原子炉圧力容器下部プレナムに落下する。下部プレナム内に残存していた原
子炉冷却材により，一時的に溶融炉心は冷却されるが，やがて下部プレナム内の原子炉冷却材が蒸発すると，溶融炉心が崩壊熱により再加熱されていく。溶融炉
心が高温状態となると，原子炉圧力容器下部ヘッドの構造材温度も上昇していき，
やがて下部ヘッド貫通部の逸出等により破損に至る。原子炉圧力容器の破損により，溶融炉心は格納容器下部に落下する。格納容器下部には格納容器下部注水系
による原子炉圧力容器破損前の注水操作により，冷却水が溜まっており，落下してきた溶融炉心の保有熱により急速に蒸発を開始し，溶融炉心温度が低下した後も崩壊熱により継続的に蒸発していく。冷却水による溶融炉心からの除熱が十分でない場合には，溶融炉心とコンクリートの境界温度がコンクリート溶融温度以上となり，コンクリートからの脱水及びコンクリートの溶融が起きることになる。
溶融炉心によるコンクリートの溶融侵食が継続すると，格納容器の構造部材の支持機能が喪失し，格納容器破損に至る。
この事象に対する格納容器破損防止対策として，原子炉圧力容器の下部から溶融炉心が流れ出す時点で，格納容器下部において溶融炉心の冷却に寄与する十分な
水量及び水位を確保し，かつ，溶融炉心の落下後に崩壊熱を十分に上回る原子炉
注水及び格納容器下部注水系による注水を行うことによって，溶融炉心の冷却を行う。
本事象の場合，コンクリート侵食を抑制することが評価目的であることから，評価指標は「コンクリート侵食量」である。

5-9

2.2 ランクの定義
本資料の本文「2. 有効性評価における物理現象の抽出」で抽出された物理現象のうち MAAP で評価する事象において考慮すべき物理現象を対象に，表 2.2-1 の定義に従って「Ｈ」，「Ｍ」，「Ｌ」及び「Ｉ」のランクに分類し，「Ｈ」及び「Ｍ」に分類された物理現象を重要現象として抽出する。
なお，本資料の本文「2. 有効性評価における物理現象の抽出」で抽出された物
理現象は，事故シーケンスグループに対して抽出されたものであり，具体的な重要事故シーケンスでは生じない場合もあり，その場合は「Ｉ」に分類する。

5-10

表 2.2-1 ランクの定義
ランク

ランクの定義本資料での取り扱いＨ

評価指標及び運転操作に物理現象に対する不確かさを実験との比較

対する影響が大きいと考等により求め，実機評価における評価指標及えられる現象び運転操作への影響を評価する。

評価指標及び運転操作に事象推移を模擬する上で一定の役割を担う

対する影響が中程度と考が，評価指標に対する影響が「Ｈ」に比べてえられる現象顕著でない物理現象であるため，必ずしも不Ｍ

確かさによる実機評価における評価指標及び運転操作への影響を評価する必要はない
が，本資料では，実機評価への影響を感度解析等により評価するか，「Ｈ」と同様に評価することとする。
Ｌ

評価指標及び運転操作に事象推移を模擬するためにモデル化は必要

対する影響が小さいと考であるが，評価指標及び運転操作への影響がえられる現象明らかに小さい物理現象であるため，検証／
妥当性確認は記載しない。

Ｉ

評価指標及び運転操作に評価指標及び運転操作へ影響を与えないか，

対し影響を与えないか，

又は重要でない物理現象であるため，検証／又は重要でない現象

妥当性確認は記載しない。

5-11

2.3 物理現象に対するランク付け
本資料の本文「2 有効性評価における物理現象の抽出」で抽出された物理現象のうち MAAP で評価する事象において考慮すべき物理現象を対象に，2.1 で述べた事
象進展を踏まえ，表 2.2-1 の定義に従って，評価指標及び運転操作への影響に応じて表 2.3-1 及び表 2.3-2 のとおりランク付けを行い，「Ｈ」及び「Ｍ」に分類された物理現象を重要現象として抽出した。
以下，物理現象ごとに考え方を示す。
(1)

核分裂出力［炉心（核）］評価する具体的な重要事故シーケンスでは，いずれも事象発生後早期に原子炉がスクラムし，未臨界となるため，炉心露出後の燃料被覆管温度上昇時の原子炉出力
は崩壊熱が支配的となる。したがって，核分裂出力は炉心損傷防止における評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度に対して重要度が低いと考えられる。また，
核分裂出力は溶融炉心の挙動への影響は無く，格納容器破損防止における各評価指標に対して影響は無い。
(2)

出力分布変化［炉心（核）］評価する具体的な重要事故シーケンスでは，いずれも事象発生後早期に原子炉がスクラムし，未臨界となるため，炉心露出後の燃料被覆管温度上昇時の原子炉出力
は崩壊熱が支配的となる。したがって，出力分布変化は炉心損傷防止における評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度に対して重要度が低いと考えられる。また，
出力分布変化は溶融炉心の挙動への影響は無く，格納容器破損防止における各評価指標に対して影響は無い。
(3)

反応度フィードバック効果［炉心（核）］評価する具体的な重要事故シーケンスでは，いずれも事象発生後早期に原子炉がスクラムし，未臨界となるため，炉心露出後の燃料被覆管温度上昇時の原子炉出力
は崩壊熱が支配的となる。したがって，反応度フィードバック効果は炉心損傷防止における評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度に対して重要度が低いと考えられる。また，反応度フィードバック効果は溶融炉心の挙動への影響は無く，格納容器破損防止における各評価指標に対して影響は無い。
(4)

制御棒反応度効果［炉心（核）］評価する具体的な重要事故シーケンスでは，いずれも事象発生後早期に原子炉がスクラムし，未臨界となるため，炉心露出後の燃料被覆管温度上昇時の原子炉出力
は崩壊熱が支配的となる。したがって，制御棒反応度効果は炉心損傷防止における
5-12

評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度に対して重要度が低いと考えられる。
また，制御棒反応度効果は溶融炉心の挙動への影響は無く，格納容器破損防止における各評価指標に対して影響は無い。
(5)

崩壊熱［炉心（核）］評価する具体的な重要事故シーケンスでは，いずれも事象発生後早期に原子炉がスクラムし，未臨界となるため，炉心露出後の燃料被覆管温度上昇時の原子炉出力
は崩壊熱が支配的となり，主な熱源として事象進展の速さに影響する。したがって，
崩壊熱は炉心損傷防止における評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度及び格納容器破損防止における各評価指標に対して重要度が高いと考えられる。
(6) 三次元効果［炉心（核）］評価する具体的な重要事故シーケンスでは，いずれも事象発生後早期に原子炉がスクラムし，未臨界となるため，核熱水力不安定事象は発生しない。したがって，核的な三次元効果は，炉心損傷防止における評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度及び格納容器破損防止における各評価指標に対して影響は無い。
(7) 燃料棒内温度変化［炉心（燃料）］核分裂あるいは崩壊熱により燃料棒内で発生した熱は，燃料棒内の熱伝導，燃料棒表面熱伝達により冷却材へと放出される。ギャップ熱伝達を含む燃料棒内の伝熱特性に基づく燃料棒内温度の変化は燃料被覆管温度に影響し，燃料被覆管温度が非常に高温となった場合には，燃料被覆管の酸化反応による発熱及び水素の発生を考慮する必要がある。したがって，燃料棒内温度変化は，燃料被覆管温度が顕著に上昇する以前の炉心損傷防止における評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度に対して重要度が低く，格納容器破損防止における各評価指標に対しては重要度が高いと考えられる。
(8) 燃料棒表面熱伝達［炉心（燃料）］核分裂あるいは崩壊熱により燃料棒内で発生した熱は，燃料棒内の熱伝導，燃料棒表面熱伝達により冷却材へと放出される。ギャップ熱伝達を含む燃料棒内の伝熱特性に基づく燃料棒内温度の変化は燃料被覆管温度に影響し，燃料被覆管温度が非常に高温となった場合には，燃料被覆管の酸化反応による発熱及び水素の発生を考慮する必要がある。したがって，格納容器破損防止における各評価指標に対しては，
表面熱伝達の影響が大きくなり，重要度が高いと考えられる。燃料被覆管温度が顕著に上昇しない炉心損傷防止の領域においては，一時的に炉心が露出しても早期に再冠水し，冠水状態では熱伝達が十分大きくなることから，燃料棒表面の熱伝達変5-13化による影響は小さく，崩壊熱による燃料棒からの発熱が支配的となる。したがって，燃料棒表面熱伝達は，炉心損傷防止における評価指標である原子炉格納容器圧
力及び温度に対して重要度が低いと考えられる。
(9) 沸騰遷移［炉心（燃料）］
核分裂あるいは崩壊熱により燃料棒内で発生した熱は，燃料棒内の熱伝導，燃料棒表面熱伝達により冷却材へと放出される。燃料棒表面において核沸騰から膜沸騰へ沸騰遷移が生じた場合には，熱伝達の低下によって燃料被覆管温度が上昇するものの，事象初期の短期間における燃料被覆管温度に影響する現象であり，長期的な挙動に着目した場合の影響は小さい。したがって，沸騰遷移は，炉心損傷防止における評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度に対して重要度が低いと考えられる。また，沸騰遷移は溶融炉心の挙動への影響は無く，格納容器破損防止における各評価指標に対して影響は無い。
(10) 燃料被覆管酸化［炉心（燃料）］
核分裂あるいは崩壊熱により燃料棒内で発生した熱は，燃料棒内の熱伝導，燃料棒表面熱伝達により冷却材へと放出される。ギャップ熱伝達を含む燃料棒内の伝熱特性に基づく燃料棒内温度の変化は燃料被覆管温度に影響し，燃料被覆管温度が非常に高温となった場合には，燃料被覆管の酸化反応による発熱及び水素の発生を考慮する必要がある。したがって，燃料被覆管酸化は，燃料被覆管温度が顕著に上昇する以前の炉心損傷防止における評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度に対して重要度が低く，格納容器破損防止における各評価指標に対して重要度が高いと考えられる。
(11) 燃料被覆管変形［炉心（燃料）］
燃料被覆管温度が非常に高温となった場合には，燃料被覆管の変形及び酸化反応
による発熱や水素の発生，燃料被覆管の破損によるペレットと燃料被覆管の間隙部に蓄積した FP の原子炉圧力容器内への放出を考慮する必要があり，格納容器破損防止における各評価指標に対して重要度が高いと考えられる。炉心損傷防止における評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度に対しては，燃料被覆管の変形により炉心冷却性への影響が考えられるものの，長期的な挙動に着目した場合の影響は小さいため，重要度が低いと考えられる。
(12) 三次元効果［炉心（燃料）］
評価する具体的な重要事故シーケンスでは，水位が低下して炉心が露出して燃料棒表面温度が高くなった場合には，円周方向及び軸方向からの三次元的な燃料棒間
5-14

の輻射熱伝達（三次元効果）が生じる。燃料被覆管温度が顕著に上昇しない炉心損
傷防止の領域においては，一時的に炉心が露出しても再冠水することから，三次元効果の影響は小さく，崩壊熱による燃料棒からの発熱が支配的となるため，重要度が低いと考えられる。また，三次元効果は溶融炉心の挙動への影響は無く，格納容器破損防止における各評価指標に対して影響は無い。
(13) 沸騰・ボイド率変化［炉心（熱流動）］評価する具体的な重要事故シーケンスは，いずれも炉心露出の可能性があり，二相水位が有効燃料棒頂部を下回ると炉心が露出し，燃料被覆管の温度上昇が始まる
ため，燃料被覆管温度が非常に高温となった場合には，燃料被覆管の酸化反応による発熱及び水素発生を考慮する必要がある。したがって，二相水位に影響する沸騰・ボイド率変化は，炉心損傷防止における評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度に対しては，燃料被覆管温度が顕著に上昇せず，長期的な挙動に着目した場合の影響は小さいため，重要度が低く，格納容器破損防止における各評価指標に対しては，炉心冷却状態への影響が大きく，溶融炉心の挙動への影響が考えられるため，重要度が高いと考えられる。
(14) 気液分離（水位変化）・対向流［炉心（熱流動）］評価する具体的な重要事故シーケンスは，いずれも炉心露出の可能性があり，二相水位が有効燃料棒頂部を下回ると炉心が露出し，燃料被覆管の温度上昇が始まる
ため，燃料被覆管温度が非常に高温となった場合には，燃料被覆管の酸化反応による発熱及び水素発生を考慮する必要がある。したがって，二相水位に影響する気液
分離（水位変化）・対向流は，炉心損傷防止における評価指標である原子炉格納容器
圧力及び温度に対しては，被覆管温度が顕著に上昇せず，長期的な挙動へ着目した
場合に影響は小さいため，重要度が低く，格納容器破損防止における各評価指標に対しては，炉心冷却状態への影響が大きく，溶融炉心の挙動への影響が考えられる
ため，重要度が高いと考えられる。
(15) 気液熱非平衡［炉心（熱流動）］評価する具体的な重要事故シーケンスでは，早期に再循環ポンプがトリップする
ため，事象初期を除いて炉心領域に強制循環は無いため，冷却材の注水による気液
熱非平衡状態が考えられるが，炉心損傷防止における評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度に対しては，長期的な挙動に着目した場合の影響は小さく，格納容器破損防止における各評価指標に対しては，溶融炉心の挙動への影響は小さいため，重要度が低いと考えられる。

5-15

(16) 圧力損失［炉心（熱流動）］評価する具体的な重要事故シーケンスでは，早期に再循環ポンプがトリップする
ため，事象初期を除いて原子炉圧力容器内における流動は，炉心部とダウンカマ部の静水頭が支配的であると考えられる。したがって，圧力損失は炉心損傷防止における評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度並びに格納容器破損防止における各評価指標に対して重要度が低いと考えられる。
(17) 三次元効果［炉心（熱流動）］評価する具体的な重要事故シーケンスでは，ダウンカマに注水された冷却材が下部プレナムを経由して，又は，炉心バイパス部から燃料集合体の漏えい経路を経由
して炉心部へ流入する際，圧力損失が均一となるように熱出力に応じて燃料集合体間で流量配分される三次元効果が発生する。ただし，長期的な挙動へ着目した場合に三次元効果の影響は小さく，炉心損傷防止における評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度に対して重要度が低いと考えられる。また，三次元効果は溶融炉心の挙動への影響は無く，格納容器破損防止における各評価指標への影響は無い。
(18) 冷却材流量変化［圧力容器］
評価する具体的な重要事故シーケンスでは，いずれも事象発生後早期に再循環ポンプがトリップし，原子炉圧力容器内における冷却材流量変化は長期間に亘り自然循環が支配的となる。長期的な挙動に着目した場合，炉心損傷防止における評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度に対しては，原子炉圧力容器内の自然循環による冷却材の流量変化の影響は小さく，格納容器破損防止における各評価指標に対しては，溶融炉心の挙動への影響は小さいため，重要度が低いと考えられる。
(19) 冷却材放出（臨界流・差圧流）［圧力容器］
炉心損傷防止において評価する具体的な重要事故シーケンスでは，逃がし安全弁
や LOCA 破断口からの冷却材放出によって，原子炉格納容器圧力及び温度に影響を及ぼすものの，長期的には崩壊熱によって発生した水蒸気等による影響が支配的であり，冷却材放出（臨界流・差圧流）は，評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度に対して重要度が低いと考えられる。格納容器破損防止における高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の評価指標である原子炉圧力に対しては，逃がし安全
弁からの冷却材放出による原子炉圧力への影響があり，重要度が中程度であると考えられる。格納容器破損防止のその他の評価指標に対しては，炉心損傷後において，原子炉圧力容器からの流れの駆動力となる水蒸気の発生による影響は小さいため，評価指標に対する影響は小さく，重要度は低いと考えられる。

5-16

(20) 沸騰・凝縮・ボイド率変化［圧力容器］
評価する具体的な重要事故シーケンスでは，逃がし安全弁を用いた原子炉の急速減圧あるいは LOCA 発生後の冷却材流出による原子炉減圧があり，減圧沸騰による各部の蒸気発生とボイド率変化によって二相水位が変化する。また，原子炉への注水によって蒸気が凝縮する。しかしながら，炉心以外の領域の沸騰，凝縮及びボイド率変化は炉心損傷防止における評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度並びに格納容器破損防止における各評価指標への影響は小さく，重要度は低いと考えられる。
(21) 気液分離・対向流［圧力容器］
評価する具体的な重要事故シーケンスでは，いずれも炉心露出の可能性があり，二相水位が有効燃料棒頂部を下回ると炉心が露出する。しかしながら，炉心以外の領域の気液分離・対向流は炉心損傷防止における評価指標である原子炉格納容器圧
力及び温度並びに格納容器破損防止における各評価指標への影響は小さく，重要度は低いと考えられる。
(22) 気液熱非平衡［圧力容器］
評価する具体的な重要事故シーケンスでは，炉心が露出した場合に，露出部周囲の蒸気が過熱蒸気となり，気液熱非平衡状態が考えられるものの，原子炉圧力容器
外へ流出するまでに，ダウンカマから発生した飽和蒸気や構造材の熱伝達によって，ほぼ飽和状態となるため，炉心損傷防止における評価指標である原子炉格納容器圧
力及び温度に対する影響は無い。また，溶融炉心の挙動への影響は小さく，格納容器破損防止における各評価指標に対しては，重要度が低いと考えられる。
(23) 圧力損失［圧力容器］
評価する具体的な重要事故シーケンスでは，早期に再循環ポンプがトリップする
ため，事象初期を除いて原子炉圧力容器内における流動は，炉心部とダウンカマ部の静水頭が支配的であると考えられる。したがって，圧力損失は炉心損傷防止における評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度並びに格納容器破損防止における各評価指標に対して重要度が低いと考えられる。
(24) 構造材との熱伝達［圧力容器］
炉心損傷以前において，原子炉圧力容器等の構造材の保有熱は，原子炉冷却材との熱伝達（構造材との熱伝達）を通じて原子炉格納容器圧力及び温度に影響を与える
ものの，長期的には崩壊熱によって発生した水蒸気等による影響が支配的である。
したがって，構造材との熱伝達は炉心損傷防止における評価指標である原子炉格納5-17容器圧力及び温度並びに格納容器破損防止における各評価指標に対して重要度が低
いと考えられる。
なお，溶融炉心と原子炉圧力容器間の熱伝達は，物理現象「下部プレナムでの溶融
炉心の熱伝達」において考慮する。
(25) ECCS 注水（給水系・代替注水設備含む）［圧力容器］
炉心損傷防止及び格納容器破損防止における格納容器過圧・過温破損及び水素燃焼において評価する具体的な重要事故シーケンスでは，非常用炉心冷却系(ECCS)
及び代替注水設備を使用して炉心の冷却を行う。原子炉圧力容器への注水は，原子炉格納容器への放出エネルギに影響を与え，格納容器圧力変化に影響を及ぼすため，
ECCS 注水（給水系・代替注水設備含む）は，炉心損傷防止及び格納容器破損防止における評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度に対して重要度が中程度であると考えられる。格納容器破損防止における水素燃焼の評価指標である酸素濃度に対しては，注水による水蒸気や水素の発生量への影響が考えられ，水素燃焼の評価指標である酸素濃度に対して重要度が中程度であると考えられる。また，格納容器破損防止における溶融炉心・コンクリート相互作用の評価指標であるコンクリート
侵食量については，注水された水が原子炉圧力容器破損口から流れ出ることによる溶融炉心の冷却が考えられるため，重要度が高いと考えられる。格納容器破損防止におけるその他の事故シーケンスにおいては，ECCS（給水系・代替注水設備含む）の作動は考慮しておらず，評価指標に対する影響は無い。
(26) ほう酸水の拡散［圧力容器］
評価する具体的な重要事故シーケンスでは，いずれもほう酸水の注入を考慮していない。したがって，ほう酸水の拡散は炉心損傷防止における評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度並びに格納容器破損防止における各評価指標への影響は無い。
(27) 三次元効果［圧力容器］
評価する具体的な重要事故シーケンスでは，いずれも事故後長期において炉心が露出する場合に，燃料被覆管温度が上昇する事象であり，炉心流量急減過程において，下部プレナム内の流量配分が不均等になる可能性があるが，事故直後に再循環ポンプがトリップするため影響は小さい。したがって，三次元効果は炉心損傷防止における評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度に対して重要度が低いと考えられる。また，三次元効果は溶融炉心の挙動への影響は無く，格納容器破損防止における各評価指標に対して影響は無い。

5-18

(28) 冷却材放出［格納容器］
評価する具体的な重要事故シーケンスでは，逃がし安全弁や LOCA 破断口からの冷却材放出によって，原子炉格納容器圧力及び温度に影響を及ぼすものの，長期的には崩壊熱によって発生した水蒸気等による影響が支配的であり，冷却材放出は，
炉心損傷防止における評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度並びに格納容器破損防止における各評価指標に対して重要度が低いと考えられる。
(29) 格納容器各領域間の流動［格納容器］
評価する具体的な重要事故シーケンスでは，崩壊熱によって発生した水蒸気及びジルコニウム－水反応用によって発生した非凝縮性ガス（含む水素）は，LOCA 破断口からドライウェルを経由し，又は逃がし安全弁を介してウェットウェルへ流入
し，サプレッション・プール水温度を上昇させる。ウェットウェルにおける気液界
面の熱伝達によって，気相部の圧力・温度が上昇し，原子炉格納容器圧力及び温度に影響を与える。したがって，格納容器各領域間の流動は，炉心損傷防止及び格納容器破損防止における格納容器過圧・過温破損の評価指標である原子炉格納容器圧
力及び温度に対して重要度が高いと考えられる。格納容器破損防止におけるその他の評価指標については，高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の評価指標である原子炉圧力に対しては，現象の発生防止として，原子炉圧力の低下が評価の主体となっており，重要度は低いと考えられる。溶融燃料－冷却材相互作用の評価指標である原子炉格納容器圧力に対しては，溶融炉心と冷却材の相互作用に伴う圧力ス
パイクによる原子炉格納容器圧力の上昇が評価指標となっており，重要度は高いと考えられる。ウェットウェル空間部に蓄積された水素及び酸素の一部は真空破壊弁
を通じてドライウェルに流入するため，格納容器内における非凝縮性ガスの濃度分
布に影響があり，水素燃焼の評価指標である酸素濃度に対して重要度が高いと考えられる。また，溶融炉心・コンクリート相互作用の評価指標であるコンクリート侵
食量については，溶融炉心から上面水プール及びコンクリートへの熱伝達が支配的であり，格納容器各領域間の流動の影響は小さいため，重要度は低いと考えられる。
(30) サプレッション・プール冷却［格納容器］
評価する具体的な重要事故シーケンスでは，残留熱除去系等を用いて格納容器からの除熱が可能であり，サプレッション・プール冷却は，炉心損傷防止及び格納容器破損防止における格納容器過圧・過温破損の評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度に対して重要度が高いと考えられる。ただし，炉心損傷防止における高圧・低圧注水機能喪失及び LOCA 時注水機能喪失の事故シーケンスにおいては，サプレッション・プール冷却は考慮しておらず，評価指標に対する影響は無い。また，サプレッション・プールの冷却によって水蒸気が凝縮し，非凝縮性ガスの濃度が上昇
5-19するため，水素燃焼の評価指標である酸素濃度に対して重要度が高いと考えられる。
格納容器破損防止におけるその他の評価指標に対する影響は無い。
(31) 気液界面の熱伝達［格納容器］
評価する具体的な重要事故シーケンスでは，ウェットウェルにおける気液界面の熱伝達によって，気相部の圧力・温度が上昇し，原子炉格納容器圧力及び温度に影響を与える。したがって，気液界面の熱伝達は，炉心損傷防止及び格納容器破損防止における格納容器過圧・過温破損の評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度に対して重要度が中程度であると考えられる。格納容器破損防止におけるその他の評価指標に対しては影響が小さく，重要度が低いと考えられる。
(32) 構造材との熱伝達及び内部熱伝導［格納容器］
評価する具体的な重要事故シーケンスでは，原子炉格納容器内温度の上昇により，原子炉格納容器本体をはじめとする原子炉格納容器内の構造材との熱伝達が生じる。
構造材との伝熱は，その熱容量により原子炉格納容器内温度の変化を抑制する方向に作用し，短期的には影響が大きい。また，材料により伝熱特性が異なり，熱伝導率の高い金属では表面熱伝達の影響が大きいのに対し，熱伝導率の低いコンクリー
トでは，コンクリート内部の熱伝導の影響が大きくなる。したがって，炉心損傷防止及び格納容器破損防止における格納容器過圧・過温破損の評価指標である原子炉
格納容器圧力及び温度に対して重要度が中程度であると考えられる。格納容器破損防止におけるその他の評価指標に対しては影響が小さく，重要度が低いと考えられる。
なお，
溶融炉心と構造材間の熱伝達は，物理現象「溶融炉心とコンクリートの伝熱」
において考慮する。
(33) スプレイ冷却［格納容器］
評価する具体的な重要事故シーケンスでは，格納容器スプレイにて，原子炉格納容器圧力及び温度の抑制が可能である。したがって，スプレイ冷却は，炉心損傷防止及び格納容器破損防止における格納容器過圧・過温破損の評価指標である原子炉
格納容器圧力及び温度に対して重要度が高いと考えられる。ただし，炉心損傷防止における高圧注水・減圧機能喪失の事故シーケンスにおいては，スプレイ冷却は考慮しておらず，評価指標に対する影響は無い。また，スプレイの作動によって水蒸気が凝縮し，非凝縮性ガスの濃度が上昇するため，水素燃焼の評価指標である酸素濃度に対する重要度は高いと考えられる。格納容器破損防止におけるその他の評価指標に対する影響は無い。

5-20

(34) 放射線水分解等による水素・酸素発生［格納容器］
評価する具体的な重要事故シーケンスでは，炉心損傷後，放射線水分解，ジルコ
ニウム－水反応等によって水素・酸素が発生し，原子炉格納容器圧力に影響を与える可能性があり，格納容器破損防止における格納容器過圧・過温破損の評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度に対して重要度が中程度であると考えられる。ただし，炉心損傷防止における評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度に対しては，炉心損傷に至ることは無いため，影響は無い。水素燃焼の評価指標である酸素濃度に対しては，濃度を可燃限界以下に抑制することそのものが評価指標となり，重要度が高いと考えられる。格納容器破損防止におけるその他の評価指標への影響は小さく，重要度が低いと考えられる。
(35) 格納容器ベント［格納容器］
評価する具体的な重要事故シーケンスでは，格納容器圧力逃がし装置にて，原子炉格納容器圧力及び温度の抑制が可能であり，格納容器ベントは，炉心損傷防止及び格納容器破損防止における格納容器過圧・過温破損の評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度に対して重要度が高いと考えられる。ただし，炉心損傷防止における高圧注水・減圧機能喪失の事故シーケンスにおいては，格納容器ベントは考慮しておらず，評価指標に対する影響は無い。また，格納容器ベントによって，格納容器内の雰囲気組成が変化するため，水素燃焼の評価指標である酸素濃度に対して重要度が高いと考えられる。格納容器破損防止におけるその他の評価指標に対する影響は無い。
(36) リロケーション［圧力容器(炉心損傷後)］評価する具体的な重要事故シーケンスでは，原子炉圧力容器内の炉心燃料は，原
子炉冷却材の減少によりヒートアップし，炉心溶融を伴い徐々にリロケーションする。炉心のリロケーションは，溶融炉心の冷却性，原子炉圧力容器の破損挙動等，
炉心溶融後の事象進展に与える影響が大きい。リロケーションの過程における，炉心の流路閉塞挙動によって，水素の発生量への影響が考えられ，格納容器過圧・過温破損の評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度に対して，重要度が高いと考えられる。さらに，水素濃度の上昇に伴って格納容器内の酸素濃度は相対的に低下するため，水素燃焼の評価指標である酸素濃度に対して，重要度が高いと考えられる。また，リロケーションは溶融炉心の下部プレナムへの移行挙動に関係し，原子炉圧力容器の破損タイミングにおいて溶融炉心の持つ崩壊熱や格納容器下部へ落下する溶融炉心の量への影響が考えられるため，高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の評価指標である原子炉圧力，溶融燃料－冷却材相互作用の評価指標である
原子炉格納容器圧力及び溶融炉心・コンクリート相互作用の評価指標であるコンク
5-21

リート侵食量に対して，重要度が高いと考えられる。
なお，本物理現象以降の物理現象については，炉心損傷後の物理現象であり，炉心損傷以前の現象を扱う炉心損傷防止における評価指標に対する影響は無い。
(37) 原子炉圧力容器内 FCI(溶融炉心細粒化)［圧力容器(炉心損傷後)］評価する具体的な重要事故シーケンスでは，原子炉圧力容器内の炉心燃料は，原
子炉冷却材の減少によりヒートアップし，炉心溶融を伴い徐々にリロケーションする。溶融炉心が原子炉圧力容器下部プレナムへ移行する際に，原子炉圧力容器下部
プレナムに冷却材が残存する場合，溶融炉心と冷却材との相互作用が生じ，溶融炉
心が細粒化し，水との熱伝達により水蒸気を発生させつつ冷却される。急速な水蒸気の発生によって発生する圧力スパイクは，原子炉圧力容器破損のタイミングにおける原子炉圧力に影響を与える可能性がある。したがって，原子炉圧力容器内
FCI(溶融炉心細粒化)は，高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の評価指標である原子炉圧力に対して，重要度が中程度であると考えられる。水素燃焼の評価指標である酸素濃度に対する影響は無い。格納容器破損防止におけるその他の評価指標への影響は小さく，重要度が低いと考えられる。
(38) 原子炉圧力容器内 FCI (デブリ粒子熱伝達)［圧力容器(炉心損傷後)］評価する具体的な重要事故シーケンスでは，原子炉圧力容器内の炉心燃料は，原
子炉冷却材の減少によりヒートアップし，炉心溶融を伴い徐々にリロケーションする。溶融炉心が原子炉圧力容器下部プレナムへ移行する際に，原子炉圧力容器下部
プレナムに冷却材が残存する場合，溶融炉心と冷却材との相互作用が生じ，溶融炉
心が細粒化し，水との熱伝達により水蒸気を発生させつつ冷却される。急速な水蒸気の発生によって発生する圧力スパイクは，原子炉圧力容器破損のタイミングにおける原子炉圧力に影響を与える可能性がある。したがって，原子炉圧力容器内
FCI(デブリ粒子熱伝達)は，高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の評価指標である原子炉圧力に対して，重要度が中程度であると考えられる。水素燃焼の評価指標である酸素濃度に対する影響は無い。格納容器破損防止におけるその他の評価指標への影響は小さく，重要度が低いと考えられる。
(39) 溶融炉心の再臨界［圧力容器(炉心損傷後)］評価する具体的な重要事故シーケンスでは，制御棒溶融開始から炉心溶融に至る
間に原子炉圧力容器内に注水される可能性があるが，事象進展に伴い流路が閉塞し，溶融プールが形成されるため，溶融炉心が再臨界する可能性は十分小さい。したがって，溶融炉心の再臨界は格納容器破損防止における各評価指標への影響は無い。

5-22

(40) 構造材との熱伝達［圧力容器(炉心損傷後)］評価する具体的な重要事故シーケンスでは，原子炉圧力容器内の炉心燃料は，原
子炉冷却材の減少によりヒートアップし，炉心溶融を伴い徐々にリロケーションする。この過程において，制御棒等の炉内構造物も，溶融燃料からの輻射熱伝達等により溶融し，炉心下部に移行する。構造材との熱伝達によって，溶融炉心の移行挙動，溶融炉心の量や組成等の炉心溶融後の事象進展に与える影響が考えられる。溶融炉心の移行挙動については，炉心の流路閉塞挙動による水素の発生量への影響か
ら，格納容器過圧・過温破損の評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度に対して，重要度が高いと考えらえる。また，水素濃度の上昇に伴って格納容器内の酸素濃度は相対的に低下するため，水素燃焼の評価指標である酸素濃度に対して，重要度が高いと考えられる。構造材の溶融による溶融炉心の量や組成への影響からは，
原子力圧力容器の破損タイミング，破損後の溶融炉心の放出量や放出された溶融炉
心と水蒸気の反応による発熱等の影響が考えられるため，高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の評価指標である原子炉圧力，溶融燃料－冷却材相互作用の評価指標である原子炉格納容器圧力及び溶融炉心・コンクリート相互作用の評価指標であるコンクリート侵食量に対して，重要度が高いと考えられる。
(41) 下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達［圧力容器(炉心損傷後)］評価する具体的な重要事故シーケンスでは，炉心のリロケーションによって下部
プレナムに溶融炉心が堆積し，原子炉圧力容器へ熱的負荷を与える。したがって，
下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達は，格納容器過圧・過温破損の評価指標である
原子炉格納容器圧力及び温度に対して，原子炉圧力容器壁を介した格納容器雰囲気への伝熱の影響が考えられ，重要度が中程度であると考えられる。また，原子炉圧力容器下部プレナムに冷却材が残存する場合には，溶融炉心と冷却材との熱伝達による水蒸気発生によって原子炉圧力が上昇するため，高圧溶融物放出／格納容器雰
囲気直接加熱の評価指標である原子炉圧力に対して，重要度が高いと考えられる。
溶融炉心・コンクリート相互作用の評価指標であるコンクリート侵食量に対しては，格納容器下部への注水開始の判断基準を原子炉圧力容器下鏡温度とした場合に，運転操作に対する影響が考えられ，重要度が高いと考えられる。水素燃焼の評価指標である酸素濃度に対する影響は無い。溶融燃料－冷却材相互作用の評価指標である
原子炉格納容器圧力に対する直接的な影響は無く，重要度が低いと考えられる。
(42) 原子炉圧力容器破損［圧力容器(炉心損傷後)］評価する具体的な重要事故シーケンスでは，原子炉圧力容器は，下部プレナムに堆積した溶融炉心との熱伝達による熱的負荷によって破損に至る。原子炉圧力容器破損の破損時期と破損形態（破損口の口径）は，原子炉圧力容器内及び原子炉格納5-23

容器内での溶融炉心の挙動に影響を与える。水素燃焼の評価指標である酸素濃度に対しては，原子炉圧力容器の破損時期における核分裂生成物の移行挙動への影響や，放出された溶融炉心の反応による非凝縮性ガスの発生による影響が考えられ，重要度が高いと考えられる。高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の評価指標である原子炉圧力に対しては，原子炉圧力容器破損までに低減することが目的であり，重要度が高いと考えられる。格納容器過圧・過温破損の評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度，溶融燃料－冷却材相互作用の評価指標である原子炉格納容器圧
力及び溶融炉心・コンクリート相互作用の評価指標であるコンクリート侵食量に対しては，原子炉圧力容器の破損形態による溶融炉心落下時の冷却による蒸気の発生
挙動や溶融炉心の拡がり挙動への影響，破損時期による放出された溶融炉心の崩壊
熱による影響が考えられ，重要度が高いと考えられる。
(43) 放射線水分解等による水素・酸素発生［圧力容器(炉心損傷後)］評価する具体的な重要事故シーケンスでは，崩壊熱による炉心ヒートアップに伴い，ジルコニウム－水反応によって水素が発生し，水蒸気と共に原子炉格納容器内に移動した後，原子炉格納容器圧力に影響を与える可能性がある。したがって，放射線水分解等による水素・酸素発生は，格納容器過圧・過温破損の評価指標である
原子炉格納容器圧力及び温度に対して重要度が中程度であると考えられる。水素燃
焼の評価指標である酸素濃度に対しては，濃度を可燃限界以下に抑制することそのものが評価指標となり，重要度が高いと考えられる。格納容器破損防止におけるその他の評価指標への影響は小さく，重要度が低いと考えられる。
(44) 原子炉圧力容器内 FP 挙動［圧力容器(炉心損傷後)］評価する具体的な重要事故シーケンスでは，燃料被覆管の破損や炉心の溶融によって，核分裂生成物（FP）が原子炉圧力容器内に放出される。放出された FP は，
原子炉圧力容器内の気相や液相の流れに伴って輸送され，炉心あるいは溶融炉心中に残存した FP は，溶融炉心の移動に伴って輸送される。気相中に浮遊するエアロ
ゾル状の FP は，原子炉圧力容器壁面や内部構造物等の構造材表面へ付着し，崩壊熱によって構造材の温度上昇に寄与する。原子炉圧力容器の外面が非常に高温となった場合には，自然対流及び輻射熱伝達により格納容器内雰囲気温度に影響を与える可能性があるが、原子炉圧力容器からの輻射は保温材を介していることから影響は小さく，自然対流による影響が支配的となる。FP の移行挙動による影響として，
FP による水の放射線分解に伴う水素及び酸素発生，溶融炉心の持つ崩壊熱を始めとした各物理領域において熱源となる崩壊熱分布に影響が考えられる。したがって，
原子炉圧力容器内 FP 挙動は，格納容器過圧・過温度破損の評価指標である原子炉
格納容器圧力及び温度，水素燃焼の評価指標である酸素濃度及び溶融炉心・コンク
5-24

リート相互作用の評価指標であるコンクリート侵食量に対して，重要度が中程度であると考えられる。格納容器破損防止におけるその他の評価指標に対する影響は無い。
(45) 原子炉圧力容器破損後の高圧溶融炉心放出［格納容器(炉心損傷後)］評価する具体的な重要事故シーケンスでは，高圧溶融物放出及びそれに続く格納容器雰囲気直接加熱の発生防止を評価しており，現象モデルとしては考慮しない。
(46) 格納容器雰囲気直接加熱［格納容器(炉心損傷後)］評価する具体的な重要事故シーケンスでは，高圧溶融物放出及びそれに続く格納容器雰囲気直接加熱の発生防止を評価しており，現象モデルとしては考慮しない。
(47) 格納容器下部床面での溶融炉心の拡がり［格納容器(炉心損傷後)］評価する具体的な重要事故シーケンスでは，原子炉圧力容器破損後，格納容器下部に落下した溶融炉心が床面に堆積し，格納容器下部に事前に注水されたプール水による冷却を伴いつつ，格納容器下部のコンクリートを加熱する。このとき，コン
クリート温度が融解温度を上回る場合に，コンクリートが分解し，非凝縮性ガスが発生する可能性がある。溶融炉心の堆積状態は，落下後の溶融炉心の堆積高さ，水プールへの伝熱面積に影響を与える。したがって，格納容器下部床面での溶融炉心の拡がりは，溶融炉心・コンクリート相互作用の評価指標であるコンクリート侵食量に対して，重要度が高いと考えられる。また，格納容器過圧・過温破損の評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度に対する影響は小さく，重要度が低いと考えられる。格納容器破損防止におけるその他の評価指標に対する影響は無い。
(48) 内部構造物の溶融，破損［格納容器(炉心損傷後)］評価する具体的な重要事故シーケンスでは，原子炉圧力容器破損後，格納容器下部に溶融炉心が落下し，格納容器下部区画内に存在する制御棒駆動装置等の構造物
を溶融，破損させる可能性がある。しかしながら，溶融炉心の落下時に溶融炉心との接触によって溶融，破損する構造物は限定的であり，影響は小さく，内部構造物の溶融，破損は溶融燃料－冷却材相互作用の評価指標である原子炉格納容器圧力，
溶融炉心・コンクリート相互作用の評価指標であるコンクリート侵食量に対して，重要度が低いと考えられる。格納容器破損防止におけるその他の評価指標に対する影響は無い。
(49) 原子炉圧力容器外 FCI (溶融炉心細粒化)［格納容器(炉心損傷後)］評価する具体的な重要事故シーケンスでは，原子炉圧力容器破損後，格納容器下5-25

部に水プールが存在する場合，落下する溶融炉心が水プールに接触する際の液－液混合に伴って，溶融炉心が細粒化して水中に分散し，分散した粒子状デブリからの熱伝達によって急速な水蒸気発生が起こり，圧力スパイクが発生する可能性がある。
したがって，原子炉圧力容器外 FCI(溶融炉心細粒化)は，格納容器過圧・過温破損の評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度に対して重要度が中程度であると考えられる。また，格納容器下部における溶融炉心から水への熱伝達及び溶融炉心の形態は格納容器下部における溶融炉心の冷却性に影響を与える可能性があり，溶融
燃料－冷却材相互作用の評価指標である原子炉格納容器圧力，溶融炉心・コンクリ
ート相互作用の評価指標であるコンクリート侵食量に対して，重要度が高いと考えられる。格納容器破損防止におけるその他の評価指標に対する影響は無い。
(50) 原子炉圧力容器外 FCI (デブリ粒子熱伝達)［格納容器(炉心損傷後)］評価する具体的な重要事故シーケンスでは，原子炉圧力容器破損後，格納容器下部に水プールが存在する場合，落下する溶融炉心が水プールに接触する際の液－液混合に伴って，溶融炉心が細粒化して水中に分散し，分散した粒子状デブリからの熱伝達によって急速な水蒸気発生が起こり，圧力スパイクが発生する可能性がある。
したがって，原子炉圧力容器外 FCI(デブリ粒子熱伝達)は，格納容器過圧・過温破損の評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度に対して重要度が中程度であると考えられる。また，格納容器下部における溶融炉心から水への熱伝達及び溶融炉心の形態は格納容器下部における溶融炉心の冷却性に影響を与える可能性があり，溶
融燃料－冷却材相互作用の評価指標である原子炉格納容器圧力，溶融炉心・コンク
リート相互作用の評価指標であるコンクリート侵食量に対して，重要度が高いと考えられる。格納容器破損防止におけるその他の評価指標に対する影響は無い。
(51) 格納容器直接接触［格納容器(炉心損傷後)］評価する具体的な重要事故シーケンスでは，原子炉圧力容器の破損によって，下部プレナムに蓄積していた溶融炉心が格納容器下部に放出される可能性があるが，格納容器バウンダリは，溶融炉心と直接接触することが無い構造となっており，格
納容器直接接触は，格納容器破損防止における各評価指標への影響は無い。
(52) 溶融炉心と格納容器下部プール水との伝熱［格納容器(炉心損傷後)］評価する具体的な重要事故シーケンスでは，原子炉圧力容器破損後，格納容器下部に落下した溶融炉心が床面に堆積し，プール水による冷却を伴いつつ，格納容器
下部のコンクリートを加熱する。このとき，コンクリート温度が融解温度を上回る
場合に，コンクリートが分解し，非凝縮性ガスが発生する可能性がある。したがって，溶融炉心と格納容器下部プール水との伝熱は，格納容器破損防止における溶融5-26炉心・コンクリート相互作用に対する評価指標であるコンクリート侵食量に対して，重要度が高いと考えられる。また，非凝縮性ガスの発生により，格納容器過圧・過温破損における評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度に対する影響があり，重要度が中程度であると考えられる。格納容器破損防止におけるその他の評価指標
に対する影響は無い。
(53) 溶融炉心とコンクリートの伝熱［格納容器(炉心損傷後)］評価する具体的な重要事故シーケンスでは，原子炉圧力容器破損後，格納容器下部に落下した溶融炉心が床面に堆積し，格納容器下部に事前に注水されたプール水による冷却を伴いつつ，格納容器下部のコンクリートを加熱する。このとき，コン
クリート温度が融解温度を上回る場合に，コンクリートが分解し，非凝縮性ガスが発生する可能性がある。したがって，溶融炉心とコンクリートの伝熱は，溶融炉心・コンクリート相互作用の評価指標であるコンクリート侵食量に対して，重要度が高いと考えられる。また，非凝縮性ガスの発生により，格納容器過圧・過温破損の評
価指標である原子炉格納容器圧力及び温度に対する影響があり，重要度が中程度であると考えられる。格納容器破損防止におけるその他の評価指標に対する影響は無い。
(54) コンクリート分解及び非凝縮性ガス発生［格納容器(炉心損傷後)］評価する具体的な重要事故シーケンスでは，原子炉圧力容器破損後，格納容器下部に落下した溶融炉心が床面に堆積し，格納容器下部に事前に注水されたプール水による冷却を伴いつつ，格納容器下部のコンクリートを加熱する。このとき，コン
クリート温度が融解温度を上回る場合に，コンクリートが分解し，非凝縮性ガスが発生する可能性がある。したがって，コンクリートの分解及び非凝縮性ガスの発生
は，溶融炉心・コンクリート相互作用の評価指標であるコンクリート侵食量に対して，重要度が高いと考えられる。また，非凝縮性ガスの発生により，格納容器過圧・過温破損の評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度及び水素燃焼の評価指標である酸素濃度に対する影響があり，重要度が中程度であると考えられる。格納容器破損防止におけるその他の評価指標に対する影響は無い。
(55) 溶融炉心の再臨界［格納容器(炉心損傷後)］評価する具体的な重要事故シーケンスでは，原子炉圧力容器の破損によって，下部プレナムに蓄積していた溶融炉心が格納容器下部に放出される可能性があるが，この時，溶融燃料は炉心形状を維持しておらず，落下時において，制御棒等の中性子吸収材も溶融炉心内に取り込んでいると考えられることから，溶融炉心の再臨界

5-27は発生しないと考えられる。したがって，溶融炉心の再臨界は格納容器破損防止における各評価指標への影響は無い。
(56) 原子炉格納容器内 FP 挙動［格納容器(炉心損傷後)］評価する具体的な重要事故シーケンスでは，燃料被覆管破損や炉心溶融が発生す
ると，核分裂生成物（FP）が原子炉圧力容器内に放出される。放出された FP は，
原子炉圧力容器内の気相や液相の流れに伴って輸送され，LOCA 破断口や逃がし安全弁を経由して原子炉格納容器内に移動し，各物理領域において熱源となる崩壊熱分布に影響する。したがって，原子炉格納容器内 FP 挙動は，格納容器過圧・過温
破損の評価指標である原子炉格納容器圧力及び温度に対して，重要度が中程度であると考えられる。また，ウェットウェルに放出された一部の FP による水の放射線分解に伴って水素及び酸素が発生し，ウェットウェル空間部の非凝縮性ガスの濃度分布に影響を与えるため，水素燃焼の評価指標である酸素濃度に対して，重要度が中程度であると考えられる。溶融炉心・コンクリート相互作用における評価指標であるコンクリート侵食量については，溶融炉心の持つ崩壊熱に影響があるものの，評価指標への影響は小さく，重要度が低いと考えられる。格納容器破損防止におけるその他の評価指標に対する影響は無い。

5-28

表 2.3-1 有効性評価の物理現象のランク (炉心損傷防止) (1/3)
事故シーケンス

評価指標

分類

物理現象

炉心損傷防止高圧・低圧注水機

高圧注水・減圧機

全交流動力電源喪

崩壊熱除去機能喪LOCA 時注水機能

能喪失

能喪失

失

失

喪失

原子炉格納容器圧

原子炉格納容器圧

原子炉格納容器圧

原子炉格納容器圧

原子炉格納容器圧

力及び温度

力及び温度

力及び温度

力及び温度

力及び温度

核

5-29
燃料

炉心

熱流動

(1)

核分裂出力

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(2)

出力分布変化

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(3)

反応度フィードバック効果

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(4)

制御棒反応度効果

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(5)

崩壊熱

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

(6)

三次元効果

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

(7)

燃料棒内温度変化

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(8)

燃料棒表面熱伝達

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(9)

沸騰遷移

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(10)

燃料被覆管酸化

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(11)

燃料被覆管変形

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(12)

三次元効果

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(13)

沸騰・ボイド率変化

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(14)

気液分離（水位変化）・対向流

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(15)

気液熱非平衡

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(16)

圧力損失

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(17)

三次元効果

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

表 2.3-1 有効性評価の物理現象のランク (炉心損傷防止) (2/3)
事故シーケンス

分類

評価指標
物理現象

炉心損傷防止高圧・低圧注水機

高圧注水・減圧機

全交流動力電源喪

崩壊熱除去機能喪LOCA 時注水機能

能喪失

能喪失

失

失

喪失

原子炉格納容器圧

原子炉格納容器圧

原子炉格納容器圧

原子炉格納容器圧

原子炉格納容器圧

力及び温度

力及び温度

力及び温度

力及び温度

力及び温度

（逃がし安全弁含む）
原子炉圧力容器

5-30

(18)

冷却材流量変化

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(19)

冷却材放出（臨界流・差圧流）

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(20)

沸騰・凝縮・ボイド率変化

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(21)

気液分離・対向流

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(22)

気液熱非平衡

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

(23)

圧力損失

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(24)

構造材との熱伝達

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(25)

ECCS 注水（給水系・代替注水設備含む）

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

(26)

ほう酸水の拡散

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

(27)

三次元効果

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

表 2.3-1 有効性評価の物理現象のランク (炉心損傷防止) (3/3)
事故シーケンス

評価指標
分類

物理現象

炉心損傷防止高圧・低圧注水機

高圧注水・減圧機

全交流動力電源喪

崩壊熱除去機能喪LOCA 時注水機能

能喪失

能喪失

失

失

喪失

原子炉格納容器圧

原子炉格納容器圧

原子炉格納容器圧

原子炉格納容器圧

原子炉格納容器圧

力及び温度

力及び温度

力及び温度

力及び温度

力及び温度

原子炉格納容器

5-31

(28)

冷却材放出

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(29)

格納容器各領域間の流動

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

(30)

サプレッション・プール冷却

Ｉ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｉ

(31)

気液界面の熱伝達

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

(32)

構造材との熱伝達及び内部熱伝導

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

(33)

スプレイ冷却

Ｈ

Ｉ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

(34)

放射線水分解等による水素・酸素発生

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

(35)

格納容器ベント

Ｈ

Ｉ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

表 2.3-2 有効性評価の物理現象のランク (格納容器破損防止) (1/5)
事故シーケンス

評価指標
分類

物理現象

格納容器破損防止
格納容器過圧・過高圧溶融物放出／格納

溶融燃料－冷却材

温破損

容器雰囲気直接加熱

相互作用

原子炉格納容器圧

原子炉圧力

力及び温度

原子炉格納容器圧

水素燃焼

溶融炉心・コンク
リート相互作用酸素濃度

力

コンクリート侵食
量

核

5-32
燃料

炉心

熱流動

(1)

核分裂出力

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

(2)

出力分布変化

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

(3)

反応度フィードバック効果

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

(4)

制御棒反応度効果

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

(5)

崩壊熱

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

(6)

三次元効果

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

(7)

燃料棒内温度変化

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

(8)

燃料棒表面熱伝達

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

(9)

沸騰遷移

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

(10)

燃料被覆管酸化

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

(11)

燃料被覆管変形

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

(12)

三次元効果

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

(13)

沸騰・ボイド率変化

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

(14)

気液分離（水位変化）・対向流

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

(15)

気液熱非平衡

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(16)

圧力損失

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(17)

三次元効果

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

表 2.3-2 有効性評価の物理現象のランク (格納容器破損防止) (2/5)
事故シーケンス

評価指標
分類

物理現象

格納容器破損防止
格納容器過圧・過高圧溶融物放出／格納

溶融燃料－冷却材

温破損

容器雰囲気直接加熱

相互作用

原子炉格納容器圧

原子炉圧力

原子炉格納容器圧

力及び温度

水素燃焼

溶融炉心・コンク
リート相互作用酸素濃度

力

コンクリート侵食
量（逃がし安全弁含む）
原子炉圧力容器

5-33

(18)

冷却材流量変化

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(19)

冷却材放出（臨界流・差圧流）

Ｌ

Ｍ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(20)

沸騰・凝縮・ボイド率変化

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(21)

気液分離・対向流

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(22)

気液熱非平衡

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(23)

圧力損失

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(24)

構造材との熱伝達

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(25)

ECCS 注水（給水系・代替注水設備含む）

Ｍ

Ｉ

Ｉ

Ｍ

Ｈ

(26)

ほう酸水の拡散

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

(27)

三次元効果

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

表 2.3-2 有効性評価の物理現象のランク (格納容器破損防止) (3/5)
事故シーケンス

評価指標
分類

物理現象

格納容器破損防止
格納容器過圧・過高圧溶融物放出／格納

溶融燃料－冷却材

温破損

容器雰囲気直接加熱

相互作用

原子炉格納容器圧

原子炉圧力

力及び温度

原子炉格納容器圧

水素燃焼

溶融炉心・コンク
リート相互作用酸素濃度

力

コンクリート侵食
量

原子炉格納容器

5-34

(28)

冷却材放出

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(29)

格納容器各領域間の流動

Ｈ

Ｌ

Ｈ

Ｈ

Ｌ

(30)

サプレッション・プール冷却

Ｈ

Ｉ

Ｉ

Ｈ

Ｉ

(31)

気液界面の熱伝達

Ｍ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(32)

構造材との熱伝達及び内部熱伝導

Ｍ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

(33)

スプレイ冷却

Ｈ

Ｉ

Ｉ

Ｈ

Ｉ

(34)

放射線水分解等による水素・酸素発生

Ｍ

Ｌ

Ｌ

Ｈ

Ｌ

(35)

格納容器ベント

Ｈ

Ｉ

Ｉ

Ｈ

Ｉ

表 2.3-2 有効性評価の物理現象のランク (格納容器破損防止) (4/5)
事故シーケンス

評価指標

格納容器破損防止
格納容器過圧・過高圧溶融物放出／格納

溶融燃料－冷却材

温破損

容器雰囲気直接加熱

相互作用

原子炉格納容器圧

原子炉圧力

原子炉格納容器圧

水素燃焼

溶融炉心・コンク
リート相互作用酸素濃度

コンクリート侵食

分類
物理現象

力及び温度

力

量

（逃がし安全弁含む）（炉心損傷後）原子炉圧力容器

5-35

(36)

リロケーション

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

(37)

原子炉圧力容器内 FCI(溶融炉心細粒化)

Ｌ

Ｍ

Ｌ

Ｉ

Ｌ

(38)

原子炉圧力容器内 FCI(デブリ粒子熱伝達)

Ｌ

Ｍ

Ｌ

Ｉ

Ｌ

(39)

溶融炉心の再臨界

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

(40)

構造材との熱伝達

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

(41)

下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達

Ｍ

Ｈ

Ｌ

Ｉ

Ｈ

(42)

原子炉圧力容器破損

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

(43)

放射線水分解等による水素・酸素発生

Ｍ

Ｌ

Ｌ

Ｈ

Ｌ

(44)

原子炉圧力容器内 FP 挙動

Ｍ

Ｉ

Ｉ

Ｍ

Ｍ

表 2.3-2 有効性評価の物理現象のランク (格納容器破損防止) (5/5)
事故シーケンス

評価指標
分類

物理現象

格納容器破損防止
格納容器過圧・過高圧溶融物放出／格納

溶融燃料－冷却材

温破損

容器雰囲気直接加熱

相互作用

原子炉格納容器圧

原子炉圧力

原子炉格納容器圧

力及び温度

水素燃焼

溶融炉心・コンク
リート相互作用酸素濃度

力

コンクリート侵食
量（炉心損傷後）原子炉格納容器

5-36

(45)

原子炉圧力容器破損後の高圧溶融炉心放出

－

－

－

－

－

(46)

格納容器雰囲気直接加熱

－

－

－

－

－

(47)

格納容器下部床面での溶融炉心の拡がり

Ｌ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｈ

(48)

内部構造物の溶融，破損

Ｉ

Ｉ

Ｌ

Ｉ

Ｌ

(49)

原子炉圧力容器外 FCI(溶融炉心細粒化)

Ｍ

Ｉ

Ｈ

Ｉ

Ｈ

(50)

原子炉圧力容器外 FCI(デブリ粒子熱伝達)

Ｍ

Ｉ

Ｈ

Ｉ

Ｈ

(51)

格納容器直接接触

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

(52)

溶融炉心と格納容器下部プール水との伝熱

Ｍ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｈ

(53)

溶融炉心とコンクリートの伝熱

Ｍ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｈ

(54)

ｺﾝｸﾘｰﾄ分解及び非凝縮性ｶﾞｽ発生

Ｍ

Ｉ

Ｉ

Ｍ

Ｈ

(55)

溶融炉心の再臨界

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

(56)

原子炉格納容器内 FP 挙動

Ｍ

Ｉ

Ｉ

Ｍ

Ｌ

「－」
：現象の発生防止を評価しており，現象モデルとしては考慮していないため，ランクの分類の対象としない。

3. 解析モデルについて
3.1 コード概要
MAAP（Modular Accident Analysis Program）コードは，米国産業界が実施した
IDCOR（Industry Degraded Core Rulemaking）プログラムにおいて，1980 年代の初めに米国 FAI 社（Fauske & Associates, LLC.）によって開発されたコードであり，プログラムの完了に伴い，所有権が米国 EPRI（Electric Power ResearchInstitute）に移管され，EPRI を中心とした MUG（MAAP User's Group）のもとで保守及び改良が進められている。MAAP コードは，軽水炉のシビアアクシデント
時の原子炉圧力容器，原子炉格納容器及び原子炉建屋内の熱水力／核分裂生成物（FP）の放出・移行挙動を同時に一貫して解析できることに特徴があり，PRA やシ
ビアアクシデントマネジメントの策定等において，米国を始め，世界的に広く利用されている。

MAAP は，シビアアクシデントの事象進展の各段階を網羅し，炉心，原子炉圧力容器，原子炉格納容器内で起こると考えられる重要な事故時の物理現象をモデル化
するとともに，工学的安全施設や炉心損傷防止対策あるいは格納容器破損防止対策で想定する各種の機器についてのモデルを備えている。また，FP に関する物理現象をモデル化しており，事故時に炉心溶融に伴って原子炉圧力容器や原子炉格納容器内に放出される FP の挙動についても取り扱うことが可能である。このように，広範囲の物理現象を取り扱うことが可能な総合解析コードであり，シビアアクシデン
トで想定される種々の事故シーケンスについて，起因事象から安定した状態，あるいは過圧・過温により格納容器健全性が失われる状態まで計算が可能であることが特徴である。
また，MAAP の BWR プラント用解析モデルは，原子炉型式及び格納容器型式の違いを考慮してプラントタイプごとに適用可能なように開発されたものであり，プラント設計や運転状態に基づいて設定される入力条件及びそれらに基づく過渡計算
中のプロセスの値の変動範囲を考慮したものである。
MAAP の熱水力モデルでは，質量・エネルギ保存則を解く一方，運動量方程式を
準静的な取扱いとしているが，系内の質量・エネルギの収支を適切に取り扱っており，長期的な原子炉及び格納容器の応答の評価に対し，適用性を有する。
なお，事故シーケンスの解析においては，溶融炉心とコンクリートの相互作用のようなシビアアクシデント特有の現象等，現時点でも研究段階のものがあり，実機規模での現象が必ずしも解明しきれていない現象も含まれている。

5-37

3.2 重要現象に対する解析モデル
2 章において，重要現象に分類された物理現象（表 2.3-1 及び表 2.3-2 における各
事故シーケンスグループに対して，1 つでも「Ｈ」又は「Ｍ」に分類された物理現象）について，その物理現象を評価するために必要となる解析モデルを表 3.2-1 に
示す。

5-38

表 3.2-1 重要現象に対する解析モデル (1/2)
分類
炉心（核）

重要現象
崩壊熱

解析モデル
炉心モデル（原子炉出力及び崩壊熱）(3.3.2(2))
核分裂生成物（FP）挙動モデル（FP の移動に伴う崩壊熱分配モデル）(3.3.7(3))

燃料棒内温度変化
炉心（燃料）

燃料棒表面熱伝達炉心モデル（炉心熱水力モデル）(3.3.2(3))

燃料被覆管酸化溶融炉心の挙動モデル（炉心ヒートアップ）(3.3.6(1))

燃料被覆管変形
炉心（熱流動）原子炉圧力容器

沸騰・ボイド率変化
気液分離（水位変化）
・対向流
冷却材放出（臨界流・差圧流）

5-39（逃がし安全弁含む） ECCS 注水（給水系・代替注水設備含む）

原子炉圧力容器モデル（破断流モデル）(3.3.3(3))
安全系モデル（非常用炉心冷却系）(3.3.5(1))
安全系モデル（代替注水設備）(3.3.5(4))

格納容器各領域間の流動

格納容器モデル（格納容器の熱水力モデル）(3.3.4(2))

サプレッション・プール冷却

安全系モデル（非常用炉心冷却系）(3.3.5(1))

気液界面の熱伝達

原子炉格納容器

炉心モデル（炉心水位計算モデル）(3.3.2(4))

構造材との熱伝達及び内部熱伝導
スプレイ冷却

格納容器モデル（格納容器の熱水力モデル）(3.3.4(2))
安全系モデル（格納容器スプレイ）(3.3.5(2))
安全系モデル（代替注水設備）(3.3.5(4))

放射線水分解等による水素・酸素発生

格納容器モデル（水素発生）(3.3.4(3))

格納容器ベント

格納容器モデル（格納容器の熱水力モデル）(3.3.4(2))

表 3.2-1 重要現象に対する解析モデル (2/2)
分類

重要現象
リロケーション

解析モデル
溶融炉心の挙動モデル（リロケーション）(3.3.6(2))

原子炉圧力容器内 FCI(溶融炉心細粒化)

原子炉圧力容器（炉心損傷後）（逃がし安全弁含む）

原子炉圧力容器内 FCI(デブリ粒子熱伝達)構造材との熱伝達

溶融炉心の挙動モデル（下部プレナムでの溶融炉心の挙動）(3.3.6(3))

下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達
原子炉圧力容器破損

溶融炉心の挙動モデル（原子炉圧力容器破損モデル）(3.3.6(4))

放射線水分解等による水素・酸素発生

格納容器モデル（水素発生）(3.3.4(3))

原子炉圧力容器内 FP 挙動

核分裂生成物（FP）挙動モデル(3.3.7)

格納容器下部床面での溶融炉心の拡がり

5-40

原子炉圧力容器外 FCI(溶融炉心細粒化)

原子炉格納容器（炉心損傷後）原子炉圧力容器外 FCI(デブリ粒子熱伝達)
溶融炉心と格納容器下部プール水との伝熱

溶融炉心の挙動モデル（格納容器下部での溶融炉心の挙動）(3.3.6(5))

溶融炉心とコンクリートの伝熱
コンクリート分解及び非凝縮性ガス発生
原子炉格納容器内 FP 挙動

核分裂生成物（FP）挙動モデル(3.3.7)

3.3 解析モデル
3.3.1 熱水力挙動に関する基礎方程式
MAAP の炉心，原子炉圧力容器，格納容器モデルは，ノードとジャンクションにより構成されており，各ノードにおいて，水，水蒸気，非凝縮性ガスの質量とエネルギから状態方程式により圧力及び温度を計算し，ジャンクションにおいては流量を計算する。運動量バランスは準定常として扱われ，代数方程式で表されるため，運動量に関する微分方程式は無い。
質量とエネルギの変化率は，各ノード（領域）における物質ごとの質量及びエネ
ルギバランスより求められる。図 3.3-1 に概念図を示す。領域 i における物質 j の質
量変化率 ( M i ) j は，

(M i ) j

相変化による(Win ) j (Wout ) j

質量変化

化学反応によるj

質量変化

j(3.3.1-1)により求める。ここで，質量変化率 (Win ) j は物質 j の対象領域 i への流入量，(Wout ) j
は物質 j の領域 i からの流出量である。
は，各物質の入出熱の合計であり，
領域 i のエネルギ変化率

=(
±

)

(

) ±

相変化
割合

化学

機器・壁への

反応熱

熱伝達

±

× 潜熱

物質間
熱伝達

+ 崩壊熱
(3.3.1-2)により求める。 ( hin ) j は対象領域 i の上流側領域の物質 j の比エンタルピ， (hi ) j は
対象領域 i の物質 j の比エンタルピである。上式の化学反応熱とは，ジルコニウムの酸化反応熱等である。崩壊熱については，FP の気体中での浮遊，水中での沈着，
ヒートシンクへの沈着，溶融炉心での沈着などの状態も含み，各ノードでの熱源として取り扱う。
領域間はジャンクションで結合されるが，ジャンクション j の流量

は運動量の定常のバランス式から評価される。
MAAP コードは，事故直後の原子炉圧力容器から格納容器へのブローダウン過程については，そのダイナミックな挙動の模擬には不確かさが大きいものの，冷却材流出を臨界流モデルで評価し，原子炉圧力容器や格納容器内の質量・エネルギ保存則を適切に考慮しており，冷却材流出に伴う炉心ヒートアップや格納容器内熱水力挙動を模擬できる。また，冷却材の流出が減少し，格納容器内の流動が緩やかにな

5-41

崩壊熱については，コード内蔵の ANSI/ANS 5.1-1979[1]モデルによって評価する。
炉心溶融後に炉心領域から移動した FP と溶融炉心については表 3.3-2 に示す核種グ
ループごとに崩壊熱の割合を与えることで，崩壊熱の移動量を評価する。
(3) 炉心熱水力モデル
炉心に特有な熱水力モデルとして，炉心が露出する場合の挙動がある。
炉心露出の判定は，(4)に示す炉心水位計算モデルにより行う。冠水領域では，沸騰挙動に応じて燃料棒から液相への熱伝達と蒸気発生量を計算し，露出領域では，
炉心がヒートアップすると，炉心域で気体の密度差が生じ，炉心と上部プレナム間
で自然循環による流れが発生するため，この自然循環を考慮した対流伝熱等による燃料棒の冷却を計算する。炉心露出部と冷却材の熱伝達については，Dittus-Boelterの相関式を用いた計算を行う。なお，これら炉心の領域ごとに計算された流体側への伝熱量と蒸気発生量等は炉心全体で合計され，3.3.1 に示した質量とエネルギの保存則の右辺ソース項に反映される。
炉心がヒートアップするにつれて燃料被覆管が酸化し，酸化ジルコニウムと水素が発生するとともに，酸化反応により発熱し，炉心の露出部分をさらに加熱する。

1875K において Baker-Just の相関式 (3.3.2-1)，
T 1850K において Cathcart の相関式 (3.3.2-2)を用い，1850K T 1875K の

この酸化反応計算には T

間は内挿によって求める。

x3330 1.9046 108 / RTe
2 Zr2 xT

1875 K(3.3.2-1)

x

294 1.671 108 / RTe
2 Zr2 xT

1850 K(3.3.2-2)

ここで，T [K]は燃料被覆管温度， x [m]は酸化厚さ，Zr[kg/m3]はジルコニウムの密度，R [J/kg-mole･K]は気体定数である。この反応による物質変化と反応熱は，
質量とエネルギの保存則で考慮される。
炉心の熱伝達に関しては，炉心の冠水・露出，炉心形状に応じて熱伝達の計算を行っており，炉心の損傷・溶融状態も含めると，以下のとおり整理される。

5-43

炉心状態

伝熱面積

熱伝達
水への対流・輻射熱伝達

冠水時
燃料自立状態

円柱形状から計算
露出時

損傷・溶融
状態

冠水時
露出時

ガスへの対流・輻射熱伝達
炉心損傷状態に応じて段階的に定義された炉心形状のタイプ及びノード内炉心質量割合から計算

限界熱流束
ガスへの対流・輻射熱伝達(4) 炉心水位計算モデル
原子炉圧力容器内の水位及び二相水位の概要を図 3.3-3 に示す。
ダウンカマ及び炉心内の二相水位は，炉心露出前には二相混合体積から求めるが，炉心露出後には炉心径方向ノード（以下「チャンネル」という。
）ごとの出力分布に応じた二相水位をもつと仮定する。このとき，一つ前のタイムステップにおける炉
心での蒸発量を径方向出力ピーキングに基づいて全チャンネルに振り分け，各チャンネルの二相水位を求める。
まず，チャンネル J のガス流量 Wst (J ) を以下の式から求める。

Wst ( J ) FA ( J ) ( FPR ( J )Wst ,CORE

Wst , LP )(3.3.2-3)

ここで， FA ( J ) はチャンネル J の面積割合， FPR ( J ) はチャンネル J の径方向ピー
キング， W st , CORE は一つ前のタイムステップでの炉心領域の蒸発量， Wst , LP は一つ前のタイムステップにおける下部プレナム領域の蒸発量である。
次に，チャンネル J の二相水位 x2 ( J ) （圧力容器底部からの水位）を以下の式で与える。

x2 ( J )M w, sub v w, ps

M w,sup v w,sup
1(J )/ A fl( Z cplZ bv )(3.3.2-4)

ここで， M w, sub はサブクール領域の水の全質量， vw, ps は炉心部の水の平均比容積，

M w,sup は沸騰領域の水の全質量，vw,sup は沸騰領域の水の比容積，Afl はチャンネル内部全流路面積， Z cpl は炉心支持板高さ， Z bv はベッセル底部高さであり，平均ボイド率 (J ) はドリフトフラックスモデルにより以下の式で評価する。

(J )

2 C0

(3.3.2-5)

ここで，C 0 は比例定数， は気相の見かけ流速とドリフト速度 U の比であり，Uは以下の式によって評価する。

5-44

U

ここで，

1.53

g( l

g

)

1/ 4

(3.3.2-6)2lは液相の表面張力， g は重力加速度，lは液相密度，

g は気相密度である。
3.3.3 原子炉圧力容器モデル
原子炉圧力容器モデルは原子炉圧力容器内をモデル化し，炉心，上部プレナム，
スタンドパイプ／セパレータ，蒸気ドーム，上部ダウンカマ，下部ダウンカマ，下部プレナム，再循環ループから構成され，この領域における水，蒸気，非凝縮性ガスの挙動の計算を行う。図 3.3-4 に BWR-5 を例として原子炉圧力容器モデルの概要を示す。以下，原子炉圧力容器モデルについて述べる。
(1) ノード分割
原子炉圧力容器内は水と気体で占められており，水領域として，炉心領域，ダウンカマ，下部プレナム，CRD チューブの 4 つの領域を考慮する。有効燃料上端以上の上部プレナム及びスタンドパイプまでの領域にある水は炉心領域の水の一部とし，炉心領域ではサブクール領域と沸騰領域，炉心上部のスプレイ水の質量とエネルギを分けて計算する。ジェットポンプを有するプラントの場合，ジェットポンプ及び再循環ループ内の水はダウンカマ領域の水の一部として扱う。ダウンカマ領域では，
ジェットポンプの内側と外側のサブノードに分けて水の質量を扱い，再循環ループ
内の水はジェットポンプの外側の水に含まれ，ダウンカマ領域の水位が再循環ポン
プ吸込位置高さ以上になると再循環ループが最初に満たされる。
残りの空間部は単一の気体領域として扱い，気体の全エネルギ及び各気体成分は
この中にあるものとする。気体の成分として，蒸気，水素，酸素，窒素，一酸化炭素，二酸化炭素を考慮し，二相領域内の蒸気も気体の一部とする。気体の体積，エネルギ及び質量に基づき原子炉圧力容器の圧力及び温度が計算され，水の圧力は気体の圧力と等しいとしている。
気体領域は，図 3.3-5 に示すように，原子炉圧力容器内を炉心，上部プレナム，スタンドパイプ／セパレータ，蒸気ドーム，上部ダウンカマ，下部ダウンカマ，下部プレナム，再循環ループの 8 つのサブノードに分割している。各サブノードに対して，気体温度，水素質量割合，FP グループごとの質量を計算し，その他の非凝縮性ガスの質量分布や圧力は全サブノードで同一とするため，蒸気の質量割合はサブノードごとに一意に定まる。
このノード分割は，国内外の典型的な BWR プラントの原子炉圧力容器を模擬した

5-45

もので，コード内に設定されたプリセットとなっており，各炉型に対して適用性を有する。
(2) 原子炉圧力容器の熱水力モデル
原子炉圧力容器の熱水力応答は 3.3.1 に示した基礎方程式により計算するが，気相部の流動に関しては，ジャンクション j の流量に対する次のバランス式で評価する。
j

K jW W j

i

j

g zi

i

(3.3.3-1)

ここで， K j は流路の抵抗係数， zi はノード高さ， i はノード密度， g は重力加速度である。上式両辺の和は原子炉圧力容器内の閉ループに沿って和をとるものとし，左辺は流動抵抗の合計，右辺は密度差による駆動力の合計となり，これがバランスすると仮定してジャンクションの流量を計算する。閉ループとして，i) 炉心→

上部プレナム→スタンドパイプ／セパレータ→蒸気ドーム→上部ダウンカマ→下部
ダウンカマ→下部プレナム，ii) スタンドパイプ／セパレータ→蒸気ドーム→上部ダ
ウンカマ，iii) 下部ダウンカマ→再循環ループ→下部プレナムの 3 つの経路に対して考慮する。
原子炉圧力容器では図 3.3-5 に示すヒートシンク（原子炉圧力容器，炉内構造物）がモデル化されており，原子炉圧力容器内においては，これらのヒートシンクと図中にヒートシンク表面番号で示したノード内の水，蒸気との熱伝達が計算される。
また，水と原子炉圧力容器ヒートシンクの熱伝達係数は，強制対流時，自然循環時を個別に取り扱っている。蒸気と原子炉圧力容器ヒートシンクの熱伝達は，輻射と対流熱伝達を考慮している。対流熱伝達について，自然循環時及び強制対流時に分けて取り扱い，熱伝達係数を求める。
再循環ポンプ流量は入力値として与え，その流量が再循環ポンプのトリップまで維持される。再循環ポンプのトリップに伴い，入力値として与えたコーストダウン曲線にしたがって自然循環へと移行する。
逃がし安全弁が開放される場合，逃がし安全弁から放出された冷却材は，サプレッション・プールに導かれる。各弁の流量については，入力として与えた各弁の実効的な流路面積を元に計算している。
給水ライン及び主蒸気ラインついては，境界条件として取り扱っている。主蒸気
流量は，内部計算により初期原子炉出力に相当した流量が設定され，主蒸気隔離弁の閉止による隔離を模擬している。給水流量は，入力値を与えており，原子炉水位
高等の信号による給水ポンプトリップを模擬している。

5-46

(3) 破断流モデル
原子炉圧力容器と格納容器との間の流れについては，差圧流又は臨界流にて計算する。
差圧流の場合は，流動の式 (3.3.3-1)に，原子炉圧力容器と格納容器の差圧を考慮
して流量を計算する。
臨界流については，Henry-Fauske のモデル[2]を採用している。気液の流速が同じであると仮定して，気液それぞれの流量を計算している。参考文献[3]より，Henry-Fauske のモデルは Marviken 試験装置[4][5]による実験に対して臨界流量を過大評価する傾向にあり，破断流量に関して保守的なモデルである。
3.3.4 格納容器モデル
格納容器モデルは，原子炉格納容器内の熱流動として，水，蒸気，非凝縮性ガスの挙動の計算を行う。以下，格納容器モデルについて述べる(1) ノード分割
原子炉格納容器のノード分割として，壁などで囲まれた領域を模擬したノード（区画）と吹き抜けや扉などの開口部を模擬したジャンクションを組み合わせてモデル化を行う。格納容器のノード分割は，原子炉圧力容器モデルのようなプリセットではなく，入力値によって分割数を与え，各区画に対しては自由体積，形状，高さ等を，各ジャンクションに対しては等価直径，長さ，ノードに対する接続位置等を与える。
ヒートシンクは，格納容器の壁面及び床，区画内部の金属機器等を模擬し，区画の境界に位置する壁面及び床については，ヒートシンクを介した両区画間での熱移動を考慮できる。
格納容器のノードと同一のモデルを用いて原子炉建屋をモデル化することができ，格納容器壁面を介した格納容器内外の熱移動を考慮することができる。格納容器内
雰囲気から格納容器本体並びにその周囲のコンクリート製生体遮へい壁を介した原子炉建屋への放熱が評価されるモデルでは，生体遮へい壁のコンクリートは熱伝導率が低いために内部の温度勾配が大きく，原子炉建屋への放熱量そのものが小さいことから，格納容器温度・圧力への影響は小さい。また，原子炉建屋をモデル化す
ることにより，ISLOCA を想定した原子炉建屋内の区画の環境評価を行うことも可能である。
格納容器のノード分割例を図 3.3-6 に示す。同じ特徴を有する空間を集約することを基本として，壁や床によって囲われた領域をノードとしてモデル化する。同じ特徴を有する空間では物理パラメータも同等となるため，緩やか又は長期的な応答を模擬することができ，各ノード間の接続条件を適切に与えることによって，格納容

5-47

器の型式によらず適用性を有する。標準的には，格納容器下部（下部ドライウェル，
ペデスタル），ドライウェル，ベント管，ウェットウェルに分割される。
3.3.3 に示した原子炉圧力容器のノード分割との関係では，原子炉圧力容器はドラ
イウェル区画に存在し，図 3.3-5 に示したヒートシンクのうち，上部ヘッド，上部
ダウンカマ，下部ダウンカマ，下部ヘッド，さらに，再循環ループを有するプラン
トの場合は再循環ループの外表面と格納容器間の熱伝達が考慮される。
LOCA 事象では，破断流はドライウェルに放出される。炉心溶融後に原子炉圧力容器が破損する場合，下部プレナムからのデブリジェットは格納容器下部に放出される。
(2) 格納容器の熱水力モデル
MAAP コードの格納容器内モデルは，区画内の代表する状態量を１点で模擬し，区画間の流動を解析する集中定数モデルである。格納容器の熱水力応答は 3.3.1 に示した基礎方程式により計算する。また，気相の流動に関しては，

KW n 1W

P1 P2

2g (Z 2

L Z1 )(3.3.4-1)を用いる。ここで，K はジャンクションの流動抵抗，W はジャンクションの流量，

P はノード圧力， はノード内の気相密度， n は流動状態に依存した乗数であり，
Z と Lはそれぞれジャンクションの接続高さ位置とジャンクション長さである（図3.3-7）。
各ノードでは，区画間の気体・水の移動に伴う質量及びエネルギの変化，気体と水の間の熱伝達，ヒートシンク（格納容器壁及び床，機器）の状態に基づき，質量とエネルギの保存式を計算する。このとき，気液界面での水の蒸発と水蒸気の凝縮，破断口からの水と蒸気の放出，放出された水のフラッシング，スプレイ水の蒸発，
スプレイ水による凝縮及び格納容器内のヒートシンク表面での凝縮を模擬する。
MAAPコードでは，原子炉格納容器破損や格納容器ベント等による，原子炉格納容器内から建屋や環境等への水・気体の放出流量も区画間と同様に計算される。
LOCA(液相破断)の場合，破断口からドライウェルに放出された水は格納容器圧力に応じて一部はフラッシングにより蒸気となり，破断口から放出された蒸気(水素ガスを含む)とあいまってドライウェル内の圧力を上昇させる。このため，ドライウェ
ル内の気体の大部分はサプレッション・チェンバに押し出され，気体中の蒸気はサプレッション・チェンバ内の水により凝縮される一方で，非凝縮性ガスはサプレッ
ション・チェンバの空間部に移行する。また，炉心溶融後に原子炉圧力容器が破損する場合，格納容器下部に放出（落下）したデブリジェットにより発生した多量の蒸気（水素ガスを含む）は，ドライウェルからサプレッション・チェンバへと流出
する。

5-48

原子炉格納容器中に存在する水プールは，水位が開口部に到達すると他の区画に流出する。例えば，格納容器スプレイによりドライウェルに注入された水は，ベン
ト管を経由して，サプレッション・プールに流入する。
原子炉格納容器内には，1 次元ヒートシンクモデルとランプトヒートシンクを配置できる。1 次元ヒートシンクは，熱伝導率が小さく，内部の温度勾配が重要となるコンクリート壁等に適用し，片面又は両面において区画内の流体との熱伝達を行う。
1 次元ヒートシンクの分割は比較的温度勾配の大きな表面近傍は細かいメッシュで，それ以外は粗いメッシュで分割される。ランプトヒートシンクは主に熱伝導率が大きく，内部の温度分布が一様と仮定できる金属ヒートシンクに適用し，温度を 1 点で代表する。
これらのヒートシンクの表面積及び材質の物性に加えて，高さ等の位置情報を与えることで，ヒートシンクの冠水／露出を判断する。冠水部分では水との対流熱伝達を考慮したモデルを，露出部分では気相との対流熱伝達，凝縮熱伝達及び輻射熱伝達を考慮したモデルを用いて熱伝達を評価する。
(3) 水素発生
原子炉圧力容器内及び格納容器内の水素発生源として，以下を考慮する。
・ 炉心ヒートアップ及び溶融炉心のジルコニウム－水反応による水素発生（3.3.6(1)参照）
・ 溶融炉心によるコンクリート分解等に伴う水素発生（3.3.6(5)参照）
発生した水素のノード間の移動は，原子炉圧力容器及び格納容器の各熱水力モデル
により計算される。
なお，水の放射線分解による水素及び酸素の発生は，コード内にモデルを備えていないため，有効性評価では崩壊熱を用いた評価としている。
(4) 格納容器破損モデル
格納容器内圧と限界圧力あるいは格納容器雰囲気温度と限界温度との比較により格納容器の破損を判定する。
3.3.5 安全系モデル(1) 非常用炉心冷却系
炉心注水系（高圧・低圧），炉心スプレイ系（高圧・低圧），原子炉隔離時冷却系等，原子炉の型式の特徴を考慮し，実プラントに即した各系統がモデル化されている。それぞれについて注入特性，作動設定圧，作動遅れ時間を入力値として与え，原子炉圧力に応じて注入流量が計算され，ダウンカマあるいは炉心領域へ注入する。
また，残留熱除去系によるサプレッション・プール冷却モード運転もモデル化さ5-49

れており，サプレッション・プールから取水し，熱交換器を通じて冷却した後に，
再びサプレッション・プールへ戻される。
(2) 格納容器スプレイ
格納容器スプレイモデルは，入力として，台数，作動遅れ時間，注入特性等を与え，格納容器圧力に応じて注入流量が計算される。
(3) 逃がし安全弁
逃がし安全弁については，入力として，それぞれの弁個数，流路面積，作動設定
圧力を与える。弁が作動する場合，その時刻の圧力に応じて流量が計算される。
(4) 代替注水設備
上記に加え，原子炉圧力容器内への注水が可能な代替注水系がモデル化されており，入力として，注入特性等を与え，原子炉圧力に応じて注入流量が計算される。
また，原子炉格納容器内の各区画へスプレイが可能な代替スプレイもモデル化されており，注入特性等を入力値として与える。
3.3.6

溶融炉心の挙動モデル
溶融炉心の状態としてデブリベッド（粒子状堆積物），溶融プール（液体状物質），
クラスト（固化状物質）を模擬し，溶融炉心の挙動モデルとして，炉心溶融及びリロケーション，下部プレナムでの挙動，原子炉格納容器下部での挙動を評価する。
これらの挙動モデルの概要について以下に述べる。なお，有効性評価では高圧溶融物放出及びそれに続く格納容器雰囲気直接加熱は，その発生防止を評価するため，現象モデルとしては考慮しない。
(1) 炉心ヒートアップ
炉心は R-Z の 2 次元モデルで構成しており，炉心のヒートアップに伴って燃料，
燃料被覆管，制御棒，ウォータロッド，チャンネルボックス等の構造材の溶融の計算を行い，ノード内で溶融が発生した場合にリロケーションの計算を行う。なお，
炉心がヒートアップするまでの燃料棒と冷却材との伝熱挙動に関しては，3.3.2(3)に記載している。
炉心ヒートアップ・燃料の溶融の模式図を図 3.3-8 に示す。過熱した燃料棒は燃料
棒内と原子炉圧力容器内の圧力差で膨れによる破損が開始する。露出し，過熱された燃料棒表面ではジルコニウムが水蒸気と酸化反応を行い酸化ジルコニウムの層が形成されるとともに水素が発生する。この酸化反応熱により燃料棒はさらに過熱さ5-50れる。酸化ジルコニウムの層厚さの変化率は Baker-Just の相関式（高温時）及びCathcart の相関式（低温時）により評価される。ウォータロッド，チャンネルボッ
クスにおけるジルコニウムの酸化反応も同様に評価される。
ペレットとジルコニウムの界面ではジルコニウムがペレット内部へ溶け込んだ層が形成される。この溶け込み深さの変化率も取り扱っており，ペレット及びペレットにジルコニウムの溶け込んだ層が融点に達すると溶融し，リロケーションを開始する。この際，混合物の組成に応じて共晶，偏晶反応を考慮して融点が計算される。
CORA 実験における共晶反応による溶融の知見を考慮して，制御棒の温度が1,500K を超えた場合に制御棒中の B4C の共晶反応が考慮される。まず，制御棒中の B4C とステンレスの共晶反応が発生し，次に，この反応物とチャンネルボックスとの共晶反応が考慮される。チャンネルボックスは，Zr の融点到達，炉心ノードの流路閉塞及び制御棒の溶融物との反応によって破損が判定される。
(2) リロケーション
溶融炉心のリロケーションは軸方向及び径方向における質量及びエネルギの移動を考慮している。質量の移動には UO2 の他に炉内の構成物（Zr，ZrO2，ステンレスなど）が含まれ，混合に応じた融点等が計算される。質量の移動に対応してエネ
ルギや FP の崩壊熱割合（初期炉心出力分布から評価）も移動する。これら質量，
エネルギ及び崩壊熱割合の移動をもとに，リロケーション後の各ノード内の炉心溶
融物のエネルギ保存式を計算する。
軸方向のリロケーションは燃料の溶融状態に応じて定常を仮定した液膜流あるいは管内流の速度で移動する。径方向のリロケーションは下部ノードが閉塞し，隣接ノードに空隙があり，かつ溶融物の液面に差がある場合に適用され，水頭差と流動抵抗がバランスした速度で流動する。この際，チャンネルボックスが健全な場合には，溶融燃料の径方向のリロケーションが起こらないものとする。
MAAP では，炉心支持板から上部タイプレートまでを炉心領域としてモデル化し，炉心領域を軸方向及び径方向にユーザーがノード分割を行う（図 3.3-2 参照）。分割されたノードには，ユーザーが設定する軸方向及び径方向の出力分布にしたがった
出力が設定される。これによって，各ノードにおける燃料のヒートアップ計算を行う。
ヒートアップ計算においては，燃料の温度上昇や，ジルコニウム－水反応による発熱及び水素ガスの発生が計算される。燃料の温度上昇に伴い，燃料被覆管の破損
やチャンネルボックス，制御棒等の構造物の損傷やこれらを含めた，炉心を構成す
る物質の溶融が計算され，炉心ノードは，空隙率と溶融度に応じて，以下に示すような 6 つのタイプに分類される。

5-51

タイプ 1 ：

燃料が自立した状態

タイプ 2 ：

燃料が崩壊した状態

タイプ 3 ：

流路が減少した状態

タイプ 4 ：

流路が閉塞した状態

タイプ 5 ：

溶融プール状態（タイプ 0 ：空洞）

燃料の冷却形状変化について示す。一般には，炉心が露出し始めると燃料がヒートアップし，各炉心ノードでは，温度と破損時間の関係から燃料崩壊の有無の判定が行われる。燃料崩壊が判定されると，当該ノードはタイプ 2 へと遷移し，燃料崩
壊位置から上の全ての燃料は下方へ落下し，一部空洞状態（炉心を構成する物質が無い状態: タイプ 0）となる。また，炉心溶融進展に従い，冷却水の流路が減少し(タイプ 1 又は 2 → タイプ 3 又は 4)，やがて炉心ノード内の燃料のほぼ全量が溶融した場合，溶融プールを形成する(タイプ 5)。
燃料の崩壊(タイプ 1 → タイプ 2)
ヒートアップ開始から，各炉心ノードの状態（周辺ノードで崩壊発生なし，下部ノードが崩壊，隣接ノードが空洞，周辺全ノードが空洞）に応じて，燃料崩壊の有無の判定が行われる。MAAP のモデルでは Larson-Miller パラメータ手法（温度と破損時間の関係を整理した Larson-Miller パラメータを利用して燃料崩壊を予測する手法）により，各炉心ノードの累積損傷割合を計算する。累積損傷
割合が 1 となれば，当該炉心ノードが崩壊し，タイプ 2 となる。
流路の減少・閉塞(タイプ 1 又は 2 → タイプ 3 又は 4)
流路の減少は，キャンドリングにより流下した溶融燃料及び崩壊により落下してくる固形物により，それを受け取るノードの空隙が減少することによって発生する。この時，炉心ノードの空隙率によってタイプ 3（流路が減少した状態）か
タイプ 4（流路が閉塞した状態）が判定される。
溶融プール(タイプ 5)
炉心ノード内が溶融プールを形成しているかどうかは，炉心ノード内の溶融度で判定される。炉心ノード内のほぼ全量が溶融した場合は，当該ノードは溶融プール(タイプ 5)とみなす。
TMI 事故では，炉心溶融物が燃料被覆管表面に沿って流下し，炉心下部で閉塞領域が形成された後，溶融が径方向に進展して，側面のクラストを崩壊させて，下部5-52による原子炉圧力容器のクリープと共に大きくなり，このギャップに冷却材が浸入するとギャップの大きさに応じた熱除去が生じ，クラストから原子炉圧力容器壁への熱伝達が抑制される。MAAP では，原子炉圧力容器のクリープ変形量に基づきギャップ幅を計算し，冷却材の浸入を考慮した熱除去を模擬している。下部プレナム
での溶融炉心の挙動モデルの概念を図 3.3-10 に示す。
下部プレナムでの伝熱は成層化したデブリベッドのそれぞれに対して次の模擬を行っている。上部の水への除熱量は Henry-Epstein-Fauske 相関式により計算する。
デブリベッドに浸入した水による熱除去は，水の浸入を考慮した限界熱流束相関式を用いる。また，下部ヘッドと溶融炉心周りのクラスト間への水の浸入によるギャップ冷却については，門出らの相関式により，クラスト外面及び原子炉圧力容器壁からの熱除去を考慮している[6]。
(4) 原子炉圧力容器破損モデル
下部プレナムに溶融炉心が堆積し，溶融炉心を冷却できない状態が継続すると，
原子炉圧力容器が破損し，原子炉格納容器下部への落下を開始する。その落下量は，破損口の口径，原子炉圧力容器内外の圧力差，溶融炉心の水頭及び重力加速度により計算する。原子炉圧力容器の破損判定は，圧力，原子炉圧力容器壁・溶融炉心温度，材料物性及び形状から計算されるが，MAAP では，原子炉圧力容器の破損について，原子炉圧力容器の貫通部（計装管又は制御棒駆動機構ハウジング溶接部）の破損，原子炉圧力容器下部ヘッドのクリープ破損等，複数の破損形態を模擬しており，最も早く判定される破損モードが適用される。下部ヘッドは径方向及び厚さ方向に分割しており，これにより破損位置を模擬している。なお，MAAP では，原子炉圧力容器の最初の破損後，原子炉圧力容器内に残存した溶融炉心による 2 度目の破損も考慮可能である。
以下，MAAP においてモデル化されている破損モードの評価モデルについて述べる。
a) 下部ヘッド貫通部への溶融物流入による破損
溶融炉心が下部プレナムへ移行した後，計装管等を溶融させ，内部に溶融炉心が流入すると仮定する。このとき，内部に溶融炉心が流入し，構造物との熱伝達によって固化した場合には流路を塞ぐことになり，それ以上溶融炉心が流入できなくなる。このため，原子炉圧力容器外へ流出するためには溶融炉心が十分な過熱度を有している必要がある。溶融炉心が過熱度を持っている場合には，溶融炉心の固化によって流路が閉塞するまでの移動距離が求められる。溶融炉心の移動距
離が入力によって与えるしきい値を超えた場合に原子炉圧力容器が破損したと判定される。この計算では，貫通部内部は空洞であると仮定している。また，ドレ5-54

ン配管は通常原子炉圧力容器へ再接続されているので，溶融炉心の駆動圧力としては，溶融炉心の重量のみとなる。
b)下部ヘッド貫通部の逸出
原子炉圧力容器の貫通部（制御棒駆動機構ハウジング等）の溶接部が溶融炉心により加熱されることで機械的強度が低下し，貫通部逸出により破損するモードである。MAAP では，この破損モードについて以下の 2 種類の判定を行っている。
第一は，せん断応力による判定である。原子炉圧力容器と格納容器間の圧力差によって貫通部にかかるせん断応力が，限界せん断応力を超える場合に，破損が発生したと判定している。溶融炉心からの伝熱による溶接部の機械的強度の低下は，限界せん断応力を温度の関数とすることで考慮している。
第二は，ひずみによる判定である。溶融炉心が下部プレナムに落下することにより，高温かつ高圧の環境下にある原子炉圧力容器の壁にひずみを生じ，溶接部にも同様にひずみが発生し，溶接部のひずみ量がしきい値を超えた場合に，破損が発生したと判定している。
c) デブリジェットの衝突による下部ヘッドの局所破損
本破損モードは，炉心溶融物が下部ヘッドへ最初に移行する際にのみ考慮される。
これは，2 回目以降では，下部ヘッド表面にクラストが形成されると考えられるためである。
最初にジェットの自由落下速度と水面に到達した際の直径を求める。続いて，水中を通過する際のジェット表面でのエントレインメント速度を求め，エントレイ
ンされたデブリは粒子状デブリとなってデブリベッドに沈降する。残りのジェッ
トはある直径，過熱度，速度を持って下部ヘッドに衝突し，最終的にこのジェットによる下部ヘッドの侵食割合を評価する。この割合は，下部ヘッドの破損が起こるかどうかを評価するため，ジェットが消滅するまで積分される。
d) 金属層による原子炉圧力容器壁の破損
下部ヘッド内において溶融炉心上部に形成される金属層からの原子炉圧力容器
壁への熱流束の集中は，金属層内で自然対流が起こり，溶融炉心の崩壊熱を上方へ移行させることにより，金属層と原子炉圧力容器壁面境界領域への側面方向に伝熱が生じる現象を考慮したものである。これによって金属層から側壁への熱流束が計算される。この熱流束は，金属層に接する原子炉圧力容器壁に伝えられる。
この時の原子炉圧力容器壁の温度分布によって，壁面の応力分布の影響やクリー
プ破損の有無について評価している。

5-55e) 原子炉圧力容器のクリープ破損
原子炉圧力容器が，加熱により不可逆のひずみが生じ，そのひずみが拡大することにより破損に至る，いわゆるクリープ破損を模擬している。MAAP では，このクリープ現象を，Larson-Miller パラメータ手法により評価している。
溶融炉心が炉心部から下部プレナムに落下し，下部ヘッド上に堆積する場合における主要な過程は，これまで，(2) リロケーション，(3) 下部プレナムでの溶融炉心の挙動及び(4) 原子炉圧力容器破損モデルにおいて述べたとおり，以下のように分けられる。
a) 下部プレナムへの溶融物移行b) 水中へ落下する溶融物の分散及び冷却c) 落下・堆積した溶融炉心と下部プレナム内構造物との熱的相互作用
d) 堆積した溶融炉心上面からのプール水による冷却e) 溶融プール周囲のクラスト形成と溶融プール内での自然対流熱伝達f) 下部ヘッドと溶融炉心のギャップ形成及びギャップ冷却g) 原子炉圧力容器の破損
上記の一連の現象は，いわゆる原子炉圧力容器内溶融物保持(IVR: In-Vessel
Retention)※として MAAP コード内においてモデル化されている。
※：炉心損傷後に溶融炉心が下部プレナム部に落下し，堆積した場合においても，
原子炉圧力容器下部が早期に破損することはなく，原子炉注水系の手動操作等
により，溶融炉心が原子炉圧力容器内に保持・冷却される現象。TMI-2 事故の分析・評価を契機として，国際的に実験・解析的研究が進められてきた。
下部ヘッドの破損後は，破損口を溶融炉心が通過する際に，溶融炉心により破損
口の側面が溶かされ，破損口が拡大する現象（アブレーション）も模擬している。
アブレーション量に基づき格納容器下部へのデブリジェット径が決定され，これにより，格納容器下部への溶融炉心の落下量が変化し，原子炉圧力容器外 FCI による細粒化量に影響する。なお，格納容器下部には制御棒駆動装置等の構造物が存在す
るが，デブリジェットとの干渉は模擬していない。
なお，日本原子力学会や EURSAFE[7]等のシビアアクシデント研究において，実際に起こり得る原子炉圧力容器破損について，想定される破損モードは概ね把握されているが，その発生条件や破損面積の予測には困難さがあり，現象の不確かさが大きく，破損後の事象進展への影響もあることから，知見の拡充とともに，破損条

5-56

件の明確化や評価手法の検討が解決すべき課題として位置付けられている。
(5) 格納容器下部での溶融炉心の挙動
下部プレナムに溶融炉心が堆積し，溶融炉心を冷却できない状態が継続し，原子炉圧力容器が破損すると，溶融炉心は，原子炉圧力容器と格納容器の圧力差及び水頭に応じた速度で格納容器下部への落下を開始する（「デブリジェット」を形成する）。
これら一連の現象の流れを図 3.3-11 に示す。
この溶融炉心の格納容器下部への落下過程及び落下後における床への堆積状態の挙動に関して，以下に示す現象がある。
・溶融炉心と冷却水の相互作用（FCI）
・溶融炉心とコンクリートの相互作用（MCCI）
溶融炉心と冷却水の相互作用（FCI）は，デブリジェットと格納容器下部の冷却水が接触してエントレインされて形成される粒子状デブリが，周囲の冷却水と伝熱する際に多量の水蒸気を発生させ，格納容器圧力の上昇（圧力スパイク）をもたらす現象である。このため，本現象は格納容器圧力挙動に影響し，細粒化量が多い場合に圧力スパイクの規模が大きくなる傾向となる。一方，格納容器下部床面に堆積す
る溶融炉心の冷却の観点からは，細粒化することで水により冷却されやすくなることから，細粒化量が少ない場合にコンクリート侵食に対して厳しい傾向となる。なお，FCI に伴う水蒸気爆発については，MAAP ではモデル化されていないが，国内外の知見から，発生可能性は小さいと判断されている。
溶融炉心とコンクリートの相互作用は，格納容器下部の底に堆積した溶融炉心の熱が床面のコンクリートを加熱し，コンクリートの温度がコンクリートの融点を上回る場合に，コンクリートが分解され侵食されるとともに，非凝縮性ガス（水素，一酸化炭素，二酸化炭素）が発生する現象である。このため，本モデルはコンクリ
ート侵食挙動や水素発生挙動に影響する。
これらの現象に関する MAAP モデルについて以下に示す。
a) 溶融炉心と冷却水の相互作用モデル
溶融炉心が原子炉圧力容器下部プレナムあるいは，格納容器下部へ溶融物のジェットとして落下した時，溶融炉心は静止する水プールとの運動量交換に伴うエント
レインメントにより急速に細粒化し，水プールに大きな伝熱量を与える。これらの挙動は MAAP では以下のモデルから構成され，急速な水蒸気発生とそれに伴う圧力上昇の評価が可能である。本モデルの概念を図 3.3-12 に示す。
① デブリジェットの細粒化モデル
Ricou-Spalding モデル(式 3.3.5-1)をベースにしたモデルである。本モデル

5-57

により細粒化速度並びにジェット落下速度及び水位から細粒化する割合が評価される。細粒化径はウェーバー数（慣性力と表面張力の比を表す無次元数）に基づき決定される。
② 細粒化粒子と水との伝熱モデル
細粒化した粒子群と水との伝熱は，膜沸騰状態での対流及び輻射熱伝達を考慮したモデルが使用されている。細粒化した粒子群と水が相互作用する領域
は発生水蒸気による二相状態を仮定する。この領域の伝熱は急速な水蒸気発
生及びそれに伴う圧力上昇に影響する。
Ricou-Spalding モデルは，エントレインメント速度（細粒化量）を流入流体の速度（ジェット速度）と両流体の密度比に関連させたモデルであり，

ment

E0 u jetw(3.3.5-1)jetで表され， ment はエントレインメント速度， E0 はエントレインメント係数， u jet は
ジェット速度，w

は静止側（格納容器下部）の流体密度，

jet は噴出側の流体（デブリジェット）の密度である。エントレインメント係数 E 0 は，海外での大規模 FCI
実験に基づき設定している。ジェット速度 u jet は，破損口の差圧（原子炉圧力容器
内圧と格納容器内圧の差）と溶融炉心の水頭により計算する。デブリジェットの径は，粒子化速度に基づいて深さ方向に減少していき，その減少を積分することで，全細粒化量が得られる。
細粒化したデブリ粒子の径は，デブリ粒子及び水の密度及び表面張力，重力加速度，ジェット速度並びにウェーバー数により計算する。
デブリ粒子から格納容器下部の水への伝熱量は，デブリ粒子の数と径（表面積）に影響される。落下した溶融炉心の温度は 3,000 K 程度と非常に高温であるのに対しプール水はサブクール水であっても飽和水であってもその差は数十℃と小さいた
め，水温が伝熱挙動には影響しにくいモデルになっている。ただし，次に述べるよ
うに，伝熱量が水の顕熱上昇と水蒸気発生に使用される場合は水温に影響される。
デブリ粒子は格納容器下部の水が飽和水になるまでエネルギを与え，残りが水蒸
気発生に使用される。発生した水蒸気の気泡は上昇過程でサブクール度に応じて凝縮が考慮され，残りが気相に放出されるといった，水蒸気の気泡が周囲の水を巻き込むことによる，水蒸気の凝縮を模擬している。
b) 溶融炉心とコンクリートの相互作用モデル
本モデルの概要を図 3.3-13 及び図 3.3-14 に示す。本モデルは大きく次の 3 つのモデルから構成される

5-58

① 溶融プールモデル
格納容器下部床上に落下した溶融炉心の質量とエネルギは溶融プールに加算され瞬時に均質化すると仮定
平坦な溶融プールを仮定(図 3.3-13)
上部・下部・側部クラストを考慮し，下方及び側方への侵食を考慮
内部の溶融プールの温度は１点で模擬
クラスト内の温度分布は崩壊熱を考慮して放物分布で近似（図 3.3-13）
侵食したコンクリートと炉心溶融物との混合割合から液化・固化温度を評
価（図 3.3-14）
炉心材及びコンクリートの化学組成の化学平衡計算に基づき非凝縮性ガス（水素，一酸化炭素，二酸化炭素）の発生を評価
溶融炉心内部の発生ガスによる溶融プールの伝熱挙動への影響は模擬しな
い② 溶融プール伝熱モデル
上部クラストから上部水プールへは Kutateladze の熱伝達相関式(式3.3.5-2)を考慮
水がない場合は上部クラストから対流及び輻射熱伝達を考慮
内部の溶融物から上部・下部・側部クラストは対流熱伝達を考慮③ コンクリート侵食モデル
コンクリートへは熱伝導で伝熱し，コンクリートの分解エネルギを考慮
コンクリート内部の温度分布を考慮
ア）溶融プールモデル
格納容器下部水中に落下した溶融炉心は，粒子化せず格納容器下部の床に達し，溶融プールを形成するものと，粒子状となって水中に拡散するものとがある。
MAAP のモデルでは，前者は，格納容器下部床面に達した時点で，床全面に均一に広がると仮定としている。後者は，水により冷却されつつ，格納容器下部床面に重力落下し，格納容器下部床面上の溶融プールに達するが，MAAP のモデ
ルでは，溶融プールと一体化する仮定としている。
格納容器下部床面上の溶融プールは，組成が均質の平板として模擬しており，落下量と拡がり面積から堆積厚さが算出される。溶融プールの状態は，その温度に応じて，液相と固相の割合が計算され，液相は内部の溶融プール，固相は外側のクラストとして取り扱っている。
溶融炉心の相変化の概念を図 3.3-14 に示す。
縦軸は温度であり，液化温度 と固化温度 は，各物質の物性値及び混合割合から計算される。溶融炉心温度が液化温度 よりも高い場合は全て液体となり，固5-59化温度 よりも低い場合は固化した固体となり，その中間が二相の状態，すなわ
ち，溶融プールとクラストを形成した状態であることを表す。横軸は，（酸化ウ
ラニウム，酸化ジルコニウム）とコンクリートスラグの混合割合である。
このように，溶融プールのクラスト量の変化は，溶融プール温度（及び組成）により計算されるが，言い換えれば，溶融プールからクラストに伝熱されるエネ
ルギ，クラスト内で発生するエネルギ，クラストからコンクリートに伝達するエ
ネルギのエネルギバランスにより計算される。
上述のとおり，MAAP の溶融プールモデルでは，床全面に均一に広がる均質平板となっているが，水張りによって溶融炉心の拡がりが抑制されることが考えられる。しかしながら，有効性評価で想定している制御棒駆動機構ハウジングの逸出を想定すると，ABWR で床上に水がある場合でも，床全面に溶融物が拡がる
ことが示されており[8]，ABWR 以外の BWR ではペデスタル床面積が ABWR より小さいことを考慮すると，水張りをしている場合でも溶融炉心は，床全面に拡がる可能性が高いと考えられる。これは，溶融物の拡がりに影響する因子のうち，主に想定しているデブリ落下流量が大きいことによるものと考えられる。また，均一に拡がった方が，側壁に接する溶融炉心の堆積高さが高くなるため，側壁侵食を評価する観点から保守的な扱いとなっている。
以上より，MAAP コードの均一堆積の扱いは妥当と考えられ，不確かさも小さ
いと考えられる。
イ）溶融プールの伝熱モデル
溶融炉心は，崩壊熱や化学反応熱により発熱しつつ，クラストを介して周囲の物質（コンクリート，水，空気）に伝熱する過程で冷却されるが，ここでは伝熱について述べる。
溶融炉心と周囲の物質との伝熱の概念を図 3.3-13 に示す。溶融炉心は単一ノードとしているが，クラストは上面，下面，側面に分割して，それぞれ温度分布を持つ仮定としている。
まず，コンクリートと溶融炉心の伝熱について述べる。溶融プールとクラストの界面は対流熱伝達を仮定し，クラスト内部は 2 次関数の温度勾配を持つ熱伝導を仮定し，クラストとコンクリートの界面がコンクリート表面温度となる。コン
クリート内では，深さ方向に準定常の 1 次元の熱伝導方程式により温度分布を持つ仮定としている。したがって，クラストからコンクリートへの熱流束が，コンクリート内部の熱伝導を上回る場合にコンクリート温度は上昇する。
次に溶融炉心上面の伝熱について述べる。クラストが気体と接触している場合
は，輻射と対流熱伝達により周囲の物質と伝熱する。クラストが水と接触している場合は，Kutateladze 相関式型の限界熱流束モデルを使用している。

5-60

Kutateladze 相関式は，水平面から飽和水へのプール沸騰（自然対流条件下の沸騰）における限界熱流束の整理式であり，溶融炉心により加熱されることにより発生する水蒸気の上昇速度とプール水の落下速度のつり合う伝熱量を限界熱流束とする式である。Kutateladze の式は，

qchf

Fchf h fg

0.5
g

g

0.25
l

g

で表される。 q chf は熱流束， h fg は蒸発潜熱，
l 及び(3.3.5-2)は表面張力， g は重力加速度，g は液体及び蒸気の密度である。ここで，Fchf は係数であり，Kutateladze は 0.16 を，Zuber は 0.12～0.16 の範囲，あるいは，π/24（=0.131）
を与えている。係数 Fchf については，経験的に決定する必要があることから，有効性評価の解析では，米国国立サンディア研究所（SNL）で実施された溶融炉心とコンクリートの相互作用及び溶融炉心冷却に関する実験である SWISS 実験において報告されている溶融物から水プールへの熱流束が 0.8 MW/m2 であることに基づき Fchf = 0.1 としている。
前項で述べたように，水プール中の溶融炉心の挙動については種々の物理現象が関連した複雑な挙動である点で，その模擬性が課題であり，溶融プールの伝熱についても，格納容器下部床面での拡がり挙動，溶融プールの成層化の状態，水プールやコンクリートとの界面の状態等に影響を受け，不確かさが大きい現象のひとつである。したがって，更なる知見の拡充を行いつつ，現象の不確かさも踏
まえ，感度解析等による影響評価を行う。
ウ）コンクリート侵食
溶融炉心からコンクリートへの伝熱により，コンクリート温度がコンクリート
融解温度を超えると侵食が開始する。その際，コンクリートの融解熱及び化学反応熱の発生を取り扱っている。
コンクリートから放出されるガス（水蒸気及び二酸化炭素）は直ちに溶融プールに混入し，溶融プール中の金属との化学反応として炉内構造物や燃料を構成する金属（Zr，Cr，Fe など）の酸化反応が発生する。その結果発生する非凝縮性
ガス（水素，一酸化炭素及び二酸化炭素）は，格納容器内に放出される。これらのガスによる溶融プールの伝熱挙動への影響は模擬していない。また，ガスによる影響として，コンクリートと溶融炉心の間にクラックや空隙が形成され，溶融炉心の冷却を促進する効果があることが実験的に確認されているが，解析モデル
では考慮しない。
コンクリートスラグも溶融プールに混入し，ウラン・ジルコニウム等との混合物となる。スラグが混入することにより，溶融炉心の融点が低下する傾向となる。

5-61

3.3.7 核分裂生成物（FP）挙動モデル
FP は過熱された炉心からガス状として原子炉圧力容器内に放出される。なお，希ガス以外のほとんどの FP は単体を作らないため化合物の化学種として放出される。
炉心から放出された FP のうち希ガス以外の FP は揮発性の高い CsI においても沸点は 1,277℃であり，原子炉圧力容器あるいは原子炉格納容器内ではガス状態を維持できず，気相中で凝縮しエアロゾル（微粒子）化する。エアロゾルであるため気相中での落下速度は遅く，ガスの流動とともに移動する。ゆっくりと床に落下した
FP エアロゾルは構造物表面に沈着あるいは水中へ移動する。水中の微粒子状 FP は
後述するよう素を除いて気相へ出てくることは無い。FP エアロゾルは重力沈降以外に微粒子特有の移動（熱泳動・拡散泳動）で構造物表面に付着し，また，サプレッ
ション・プール水中のスクラビングやスプレイによっても気相から除去される。以上は MAAP の FP 挙動モデルで模擬されている範囲である。
実際には，CsI 等のよう素化学種のエアロゾルでは，原子炉格納容器内に形成されるプール水中に溶解し，放射線により化学反応が促進され，揮発性の無機よう素 I2（沸点 184.3℃）や水中に溶けた有機物（塗装材等）と反応し，有機よう素が生成され，一部が気相に時間をかけて移動する。なお，水中のよう素の反応はプール水の pH や放射線量，水中の多様な有機物の濃度に強く依存し専用コードを使用しても精度の良い予測が非常に難しいことがよう素反応の OECD 国際標準問題等で示されている。このため MAAP ではよう素反応モデルが試験的にオプションとして組み込まれているものの，よう素反応の結果は参照用として FP 計算にフィードバッ
クされない。
本 FP 挙動モデルは主に以下のモデルから構成される。
炉心燃料からの FP 放出モデル
・ ペレットが高温になり内部の FP が温度に依存してガス化し，ペレット外へ放出される。
FP の状態変化・輸送モデル
・ FP が気相温度に依存して，気相中で凝固しエアロゾル化する。そのエア
ロゾルは気相と共に移動し，また各種のメカニズムで構造物表面やプール
水に移動する。
FP の移動に伴う崩壊熱分配モデル
・ FP は崩壊熱を有するので，FP の移動先で FP 量に依存した崩壊熱を発生
し流体や構造物の熱源になる。
また，本FPモデルにおける概要を以下に示す。

5-62

力容器破損口もしくは格納容器下部に落下した溶融炉心から FP が原子炉格納容器へ放出される。逃がし安全弁を通じて放出された FP はスクラビングによってサプ
レッション・チェンバ液相部へ移行する。原子炉格納容器の気相部へ放出された FP
は，気体の流れに伴って原子炉格納容器内を移行する。
原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内での気体，エアロゾル及び構造物表面上（沈着）の状態間の遷移を模擬している。原子炉格納容器内の FP 輸送モデル概要を図3.3-15 に示す。
エアロゾルの沈着の種類としては，重力沈降，拡散泳動，熱泳動，慣性衝突，FP
ガス凝縮，FP ガス再蒸発を模擬している。なお，沈着したエアロゾルの再浮遊は考慮していない。
重力沈降は，Stokes の重力沈降式と Smoluchowski 方程式（エアロゾルの粒径分
布に対する保存式）の解から得られる無次元相関式を用いて，浮遊するエアロゾル
質量濃度から沈着率を求める。なお，Smoluchowski 方程式を無次元相関式としているのは解析時間短縮のためであり，この相関式を使用した MAAP のモデルは様々な実験データと比較して検証が行われている。
拡散泳動による沈着は，水蒸気凝縮により生じる Stefan 流（壁面へ向かう流体力
学的気流）のみを考慮して沈着率を求める。
熱泳動による沈着は，Epstein のモデルを用い，沈着面での温度勾配による沈着速度及び沈着率を求める。
慣性衝突による沈着は，原子炉格納容器内でのみ考慮され，流れの中にある構造
物に，流線から外れたエアロゾルが衝突するものと仮定し，沈着率は重力沈降の場
合と同様に Smoluchowski 方程式の解から得られる無次元相関式を用いて求める。
FP ガスの凝縮は，FP ガスの構造物表面への凝縮であり，雰囲気中の気体状 FP
圧力が FP 飽和蒸気圧を超えると構造物表面への凝縮を計算する。
FP ガスの再蒸発は，凝縮と逆であり，気体状 FP の圧力が FP の飽和蒸気圧を下回ると，蒸発が起こると仮定している。
エアロゾルのプール水によるスクラビング現象による除去効果の取り扱いに関しては，スクラビングによる除染係数(DF)を設定し，エアロゾル除去効果が計算される。DF の値は，クエンチャ，垂直ベント，水平ベントの 3 つの種類のスクラビン
グ機器に対し，詳細コード SUPRA[9]を用いて，圧力，プール水深，キャリアガス中の水蒸気質量割合，プール水のサブクール度及びエアロゾル粒子径をパラメータとして評価した結果を内蔵しており，これらのデータから求める。
また，格納容器スプレイによる FP 除去も模擬しており，スプレイ液滴とエアロゾ
ルとの衝突による除去率を衝突効率，スプレイの液滴径，流量及び落下高さから計
算する。

5-64

(3) FP の移動に伴う崩壊熱分配モデル
FP の崩壊に伴いエネルギが発生する。ANSI/ANS 5.1-1979 モデルによって評価された崩壊熱はそれぞれの FP グループに分配され，気相，液相及び構造物に FP量に応じたエネルギを与える。
揮発性 FP（希ガス，CsI，RbI，CsO2，TeO2，Te2 など）が炉心から放出されると，炉心の崩壊熱は減少する。炉心の温度が上昇して FP が放出されると，それらの崩壊熱は移動先の原子炉圧力容器又は原子炉格納容器で熱源としてエネルギ計算に用いられる。溶融炉心に含まれる FP もまた崩壊熱を持ち，溶融炉心のエネルギ
計算において考慮される。原子炉格納容器内気相部の FP も崩壊熱を生成し，原子炉格納容器内の気相部のエネルギに加えられ，原子炉格納容器の温度上昇に寄与する。
ガス状及びエアロゾル状の FP は，水プールへの落下や周辺のヒートシンクへの付着が考慮され，FP から発生した崩壊熱は水プールあるいはヒートシンクに加えられる。水プールが存在する場合，その温度が FP の再蒸発の判断に使用される。ヒー
トシンク上に沈着した FP はその崩壊熱をそのヒートシンクのエネルギに付与する。
その際，ヒートシンクの表面温度が再蒸発の判断に使用される。原子炉圧力容器内
では図 3.3-5 に示すヒートシンクがモデル化されており，これらについて FP から発生した崩壊熱による温度変化が考慮される。

5-65

表 3.3-1 MAAP コードのモデル一覧 (1/5)
項目
炉心モデル

原子炉出力
崩壊熱

熱水力モデ
ル（伝熱）

水位計算モ
デル

原子炉圧力
容器モデル

熱水力モデ
ル（流動）

破断流モデ
ル

計算モデル
・径方向及び軸方向の炉心出力分布の初期値を入力
・原子炉スクラムまで初期値を維持
・径方向及び軸方向の崩壊熱割合を入力
・リロケーションによる物質移動とともに崩壊熱も移動・FP は 12 の核種グループを設定
・燃料自立状態（冠水時）：水への対流・輻射熱伝達・燃料自立状態（露出時）：ガスへの対流・輻射熱伝達・損傷・溶融状態（冠水時）：限界熱流束・損傷・溶融状態（露出時）：ガスへの対流・輻射熱伝達・被覆管酸化：Baker-Just 相関式（高温時）
Cathcart 相関式（低温時）・ジルコニウムのペレットへの溶け込みを考慮
・二相混合体積よりダウンカマ部と炉心内の二相水位を計
算・各チャンネル内の二相水位はドリフトフラックスモデルに基づき計算・ノード及び物質ごとに以下を適用－ 質量保存則－ エネルギ保存則－ 流量は圧損，静水頭バランスにより計算
・各ノードの水位はボイド率を考慮した液相体積から計算
・差圧流
・臨界流（Henry-Fauske モデル）5-66

表 3.3-1 MAAP コードのモデル一覧 (2/5)
項目
原子炉格納
容器モデル

熱水力モデ
ル（流動）

熱水力モデ
ル（伝熱）

水素発生

格納容器破
損モデル
安全系モデ
ル

非常用炉心
冷却系
格納容器ス
プレイ
逃がし安全
弁

計算モデル
・ノード及び物質ごとに以下を適用－ 質量保存則－ エネルギ保存則－ 流量は圧損，静水頭バランス及び圧力差により計算
・原子炉圧力容器破断口からの水と蒸気の放出，放出された水のフラッシングを考慮
・気液界面の水のフラッシング，蒸気の凝縮を考慮
・格納容器ヒートシンクとして，格納容器壁及び床，金属機器を考慮
・水と格納容器ヒートシンク：強制対流熱伝達及び自然対
流熱伝達・水蒸気と格納容器ヒートシンク：強制対流熱伝達，自然対流熱伝達，凝縮熱伝達及び輻射熱伝達
水素発生源として以下を考慮：
・炉心ヒートアップ及び溶融炉心のジルコニウム－水反応（Baker-Just 相関式（高温時）及び Cathcart
相関式（低温））・溶融炉心によるコンクリート分解
・格納容器内圧と限界圧力あるいは格納容器雰囲気温度と限界温度との比較等により格納容器の破損を判定
・注入特性を入力し，原子炉圧力に応じて注入流量を計算
・注入特性を入力し格納容器圧力に応じて注入流量を計算
・スプレイ水による凝縮熱伝達により気相部冷却を計算
・設計値に基づいて流量を計算

5-67

表 3.3-1 MAAP コードのモデル一覧 (3/5)
項目
溶融炉心の
挙動モデル

ヒートアッ
プ
リロケーシ
ョン

下部プレナ
ムでの溶融
炉心の挙動

原子炉圧力
容器破損

計算モデル
（炉心モデル（熱水力モデル（伝熱））に記載）
・軸方向及び径方向に質量及びエネルギの移動を考慮
・炉心ノード内の状態として，「燃料が自立した状態」，「燃料が崩壊した状態」，「流路が減少した状態」，「流路が閉塞した状態」及び「溶融プール状態」を考慮
・軸方向のリロケーションは燃料の溶融状態に応じて定常を仮定した液膜流あるいは管内流の速度で移動・径方向のリロケーションは下部ノードが閉塞し，隣接ノードに空隙があり，かつ溶融物の液面に差がある場合に適用され，水頭差と流動抵抗がバランスした速度で流動・流路減少の進展，流路閉塞及び溶融プールの各状態において蒸気及びガスの流路の閉塞を模擬
・クラストのクリープ破損を考慮
・下部プレナムからの溶融炉心の落下速度は，デブリジェ
ットの密度，冷却材の密度，差圧，重力加速度により計
算・デブリジェットと水のエントレインを計算
・エントレイン量：Ricou-Spalding モデル
・水との熱伝達：膜沸騰及び輻射熱伝達・成層化したデブリベッドを模擬
・上部の水による熱除去は Henry-Epstein-Fauske 相関式
・デブリベッドに浸入した水による熱除去は，水の浸入を考慮した CHF 相関式
・下部ヘッドと溶融炉心のギャップでの沸騰水による熱除去については，門出らの相関式
・制御棒駆動機構ハウジング溶接部等の貫通部の破損として，せん断応力あるいはひずみがしきい値を超える場合に破損を判定・原子炉圧力容器下部ヘッドの破損として，Larson-Miller
パラメータ手法によるクリープ破損を考慮
・破損後，溶融炉心からの加熱による破損口拡大を模擬

5-68

表 3.3-1 MAAP コードのモデル一覧 (4/5)
項目
溶融炉心の
挙動モデル
（つづき）

原子炉圧力
容器破損後
の高圧溶融
物放出
格納容器雰
囲気直接加
熱
格納容器下
部での溶融
炉心の挙動
（落下及び
溶融プール）

原子炉格納
容器下部で
の溶融炉心
の挙動（溶融
プールの伝
熱）

計算モデル
・高圧溶融物放出の防止が評価目的であり，高圧溶融物放出及びそれに引き続き発生する格納容器雰囲気直接加熱についてはモデル上考慮しない。
・高圧溶融物放出の防止が評価目的であり，高圧溶融物放出及びそれに引き続き発生する格納容器雰囲気直接加熱についてはモデル上考慮しない。
・デブリジェットと水のエントレインを計算
エントレイン量：Ricou-Spalding モデル
水との熱伝達：膜沸騰及び輻射熱伝達・格納容器下部床上に落下した溶融炉心（連続体及び粒子
状）の質量とエネルギは溶融プールに加算され瞬時に均質化すると仮定・格納容器下部床全面に均一に広がると仮定
・溶融プールは厚さ均一の平板を仮定，内部温度は１点で模擬
・上部・下部・側部クラストを考慮し，下方及び側方への侵食を考慮
・クラスト内の温度分布は崩壊熱を考慮して２次式で近似
・侵食したコンクリートと炉心溶融物との混合割合から液化・固化温度を評価
・炉心材及びコンクリートの化学組成の化学平衡計算に基づき非凝縮性ガス（水素，一酸化炭素，二酸化炭素）の発生を評価
・上部クラストから上部水プールへは Kutateladze の熱伝達相関式を考慮・内部の溶融物から上部・下部・側部クラストは対流熱伝
達を考慮

5-69

表 3.3-1 MAAP コードのモデル一覧 (5/5)
項目
溶融炉心の
挙動モデル
（つづき）

原子炉格納
容器下部で
の溶融炉心
の挙動（コン
クリート侵食）

FP 挙動モデ
ル

FP 放出

遷移・輸送

崩壊熱

計算モデル
・コンクリート温度は，深さ方向に準定常の 1 次元の熱伝導方程式により温度分布を持つと仮定
・コンクリート温度がコンクリート融解温度を超えると侵食開始。その際，コンクリート融解熱及び化学反応熱の発生を考慮。
・コンクリートから放出されるガス（水蒸気及び二酸化炭素）は直ちに溶融プールに侵入すると仮定し，溶融プー
ル中の金属との酸化反応を考慮
・コンクリートのスラグも溶融プールに侵入し，ウラン・ジルコニウム等と混合すると仮定
・FP は炉心温度に対する放出速度の相違に基づき 12 グループに分類し，各 FP グループの質量保存を考慮
・溶融炉心・コンクリート相互作用に伴う FP 放出を模擬
・原子炉圧力容器及び格納容器内の FP 形態は各グループ
に対し，ガス状，エアロゾル状，沈着を考慮（希ガスはガス状のみ）。また，水中及び溶融炉心内の FP を考慮
・気相及び液相中の FP の輸送は，熱水力計算から求められる体積流量から FP 輸送量を計算
・FP がガスとエアロゾルの場合は，気体の流れに乗って
移動
・溶融炉心内に残存する FP は溶融炉心と共に移動
・水中の FP は区画間の水の流れと共に移動
・格納容器及び原子炉圧力容器内での気体，エアロゾル
及び構造表面上（沈着）の状態間の遷移を模擬
・エアロゾルの沈着は，重力沈降，拡散泳動，熱泳動，慣性衝突，FP ガス凝縮，FP ガス再蒸発を模擬。沈着したエアロゾルの再浮遊は考慮していない
・崩壊熱は各位置の FP 量に応じて分配され，各エネルギ
保存式に考慮
・FP 崩壊による発生エネルギは崩壊熱データで考慮

5-70

表 3.3-2 MAAP コードの FP の核種グループ
グループ

代表核種

説明

1

希ガス

2

CsI

3

TeO2

4

SrO

5

MoO2

6

CsOH

7

BaO

8

La2O3

9

CeO2

10

Sb

11

Te2

12

UO2

希ガス（Xe，Kr）
CsI 及び RbI。よう素は全てアルカリ FP と結合すると仮定。
また，セシウムがほとんどであるため，CsI の物性を用いる。
酸化テルル（TeO2）。炉心内に放出されたテルルは直接 TeO2となると仮定。原子炉圧力容器外で放出されたテルルは元素状態にあると仮定するが，蒸気や酸素が存在する場合には酸化されて TeO2 になるものと仮定。
ストロンチウムは主として原子炉圧力容器外から元素状態で放出されるが，格納容器内で酸化されて SrO になるものと仮定。圧力容器内放出についても，酸化されて SrO になると仮定。
二酸化モリブデン（MoO2）。モリブデンが主にコンクリート
接触時に放出されると考えられるためである。
CsOH 及び RbOH を表す。これは，よう素と結合した後に放出される Cs と Rb を表す。
酸化バリウム（BaO）を表す。Ba は化学的周期性から，Sr と同じような挙動を示す。
La を表す。La 類の全三二酸化物の化学的挙動は同様であるので一つのグループとする。これらは不揮発性であるが，原子炉
圧力容器内放出が許容されている。主として一酸化物の状態で原子炉圧力容器外に放出されるが，原子炉格納容器内で更に酸化する。
Ce の挙動は La と同様であるが，化学量及びガス分圧が異なる
ため，違うグループとしている。
アンチモンは元素の形態のまま原子炉圧力容器内及び原子炉
圧力容器外へ放出される。
原子炉圧力容器外に放出された Te のうち酸化しないものは
Te2 のままとする。
ウラン及び超ウラン元素は特性が異なるため他の FP とは区別してグループ化する。これらは原子炉圧力容器外のみに放出され，原子炉格納容器内で二酸化物になるものと仮定。

5-71

領域 i
熱伝達

他の物質

相変化
化学反応

物質 j
流入：(

) ,(

)

質量: (

流出：(

)

) ,( )

エネルギ: ( )

熱伝達

入熱

機器・壁

崩壊熱

図 3.3-1 各ノード（領域）における物質ごとの質量及びエネルギバランス

5-72シュラウド高さ方向

上部タイプレート

下部タイプレート
炉心支持板

径方向
出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 3.3-2 MAAP ノード分割例（炉心モデル）

5-73

水蒸気 及び 水素ガス

チャンネルボックス

シュラウド

燃料棒

溶融炉心
二相水位

水位

ZrO2
Zr

下部プレナム

燃料ペレット
出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 3.3-3 炉心水位モデル

5-74

Ｓ／Ｒ弁

蒸気ドーム
主蒸気

ＲＣＩＣ
タービンへ

上部ダウンカマスタンドパイプと気水分離器ＦＷ，ＲＣＩＣ
代替注水系

ＨＰＣＳ
ＬＰＣＳ
上部プレナム
ジェット
ポンプ

ＬＰＣＩ

再循環
ループ

炉心
下部ダウンカマＳＬＣ流
再循環ポンプ下部プレナム
ＣＲＤ
ＦＷ
ＬＰＣＩ
ＬＰＣＳ
ＨＰＣＳ
ＲＣＩＣ
ＳＬＣ
Ｓ／Ｒ弁

制御棒駆動装置
給水系
低圧注入系
低圧炉心スプレイ
高圧炉心スプレイ
原子炉隔離冷却系
ほう酸水注入系
逃がし安全弁

ＣＲＤ流

図 3.3-4 MAAP 原子炉圧力容器モデルの概要（BWR-5 の例）

5-75

SRV

蒸気
ﾄﾞｰﾑ
記号
気体流路番号
ﾋｰﾄｼﾝｸ表面番号

ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ/ｾﾊﾟﾚｰﾀ

ﾋｰﾄｼﾝｸ
気体流路

上部
ﾌﾟﾚﾅﾑ

上部
ﾀﾞｳﾝｶﾏ

ﾋｰﾄｼﾝｸ－ﾉｰﾄﾞ間での熱伝達下部
ﾀﾞｳﾝｶﾏ

炉心

再循環
ﾙｰﾌﾟ

下部ﾌﾟﾚﾅﾑ

出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 3.3-5 MAAP 原子炉圧力容器ノード分割図

5-76

R/B

Reactor Well

RPV
破損時の流路W/WベントD/W

Pedestal

D/W

V/B

Torus Room

図 3.3-6 MAAP ノード分割図（格納容器モデル：Mark-I 改の例）

ノード１

ジャンクション

ノード２

図 3.3-7 ジャンクションの接続関係

5-77図 3.3-8 炉心ヒートアップ・燃料溶融の模式図

5-78

タイプ１
（燃料が自立した状態）

タイプ２（燃料が崩壊した状態）

タイプ３（流路が減少した状態）
燃
料
有
効
部

タイプ４
（流路が閉塞した状態）

タイプ５（溶融プール状態）

タイプ０
（空洞）

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

炉心溶融開始直後の状態。炉心溶融は炉心径方向中心から開始し，シュラウド側（径方向外側）の溶融は炉心中央に比べて進展が遅い。

燃
料
有
効
部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

燃
料
有
効
部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

5

5

5

5

5

5

5

5

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

5

5

5

5

5

5

5

5

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

5

5

5

5

5

5

5

5

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

5

5

5

5

5

5

5

5

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

5

5

5

5

5

5

5

5

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

5

5

5

5

5

5

5

5

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

5

5

5

5

5

5

5

5

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

5

5

5

5

5

5

5

5

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

代替注水系による損傷炉心冷却後の状態。損傷炉心の冷却が行われているため，溶融プール状態のノードの周囲に流路が閉塞した状態のノードが形成され，シュラウド側（径方向外側）においても冷却されている。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

原子炉圧力容器破損後の状態。炉心支持板より上部に燃料は存在せず，空洞となっている。

図 3.3-9 炉心溶融進展における損傷炉心の形状の変化（例）

5-79

冷却水

ヒートシンク

金属層

溶融プール

クラスト

粒子ベッド

出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 3.3-10 下部プレナムでの溶融炉心の概念① 炉心からのリロケーション
により下部プレナムに移行 。 冷 却 水 との 接 触 に より，エントレイン及び冷却①

水の蒸発② 制御棒駆動機構ハウジン②

グ溶接部の破損により，格納容器下部への落下を開始。破損口はアブレーショ③

ンにより拡大④③ 格納容器下部プール水との接触によりエントレイン④ 溶融炉心は格納容器下部
へ落下

図 3.3-11 格納容器下部への溶融炉心の落下の例（格納容器モデル：Mark-I 改の例）

5-80

原子炉圧力容器

冷却水

溶融炉心

粒子化

水

粒子状
デブリベッド

図 3.3-12 原子炉格納容器下部における溶融炉心の挙動の概念

プール水
qu

qs

側面クラスト

側壁コンクリート

上部クラスト
溶融プール

プール温度
プール融点

溶融プール
クラスト

(放物分布)
境界温度

下部クラストコンクリートqd

床コンクリート
出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 3.3-13 溶融炉心の伝熱の概念

5-81

液体
温
度

液化温度 TL

二相

固化温度 TS

固体
100％
UOx，ZrOx

100％
ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗｸﾞ

混合割合

出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 3.3-14 溶融プールの相変化の概念

エアロ
ゾル

蒸気

ドライ
垂直壁

ドライ
垂直壁

ドライ水平壁

水

水没壁

水没水平壁

FP 輸送パス：１． 蒸気－エアロゾル（蒸発／凝縮）
２． 蒸気－ドライ壁（蒸発／凝縮）
３． エアロゾル－水（拡散泳動，重力沈降，熱泳動）
４． エアロゾル－ドライ水平壁（重力沈降，熱泳動）
５． エアロゾル－ドライ垂直壁（慣性衝突，熱泳動）
６． 水－水没水平壁（溶解／沈着）
出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 3.3-15 格納容器内 FP 遷移モデル

5-82

3.4

ノード分割
実機解析に用いるノード分割の考え方を表 3.4-1 に示す。
炉心モデルは，R-Z の 2 次元モデルであり，各ノードの体積割合は燃料集合体単位で設定している。径方向は輻射熱伝達により温度勾配が小さく分割数の影響は小さいが，解析の安定性のため，各分割要素が断面積（体積）の差があまり大きくならないよう考慮している。軸方向の分割数は高さ方向の温度勾配がジルコニウム－
水反応の速度や炉心溶融挙動に影響するため 10 以上としている。
原子炉圧力容器のノードは，蒸気ドーム，スタンドパイプと気水分離器，上部プ
レナム，ダウンカマ，下部プレナム等の原子炉圧力容器の構成要素ごとに分割された，コードプリセットの分割を用いている。
原子炉格納容器は，壁などの物理区画を模擬したノードと吹き抜けや扉などの開口部を模擬したジャンクションを組み合わせてモデル化し，同じ特徴を有する空間を集約することを基本にして設定している。
ノード分割の考え方は，BWR プラントに共通して適用するものである。

5-83

表 3.4-1 MAAP コードのノード分割の考え方
項目

ノード分割の考え方

炉心

径方向及び高さ方向にノード分割した，R-Z の 2 次元モデルである。径方向は輻射熱伝達により温度勾配が小さく分割数の影響は小さいが，軸方向の分割数は高さ方向の温度勾配がジルコニウム－水反応の速度や炉心溶融挙動に影響するため 10 以上が推奨される。径方法の分割は任意であるが，各ノードの体積割合は燃料集合体単位で設定し，解析の安定性のため，各分割要素が断面積（体積）の差があまり大きくならないように設定することが推奨されている。

原子炉圧力蒸気ドーム，スタンドパイプと気水分離器，上部プレナム，ダウンカマ，下容器

部プレナム等の原子炉圧力容器の構成要素ごとにノード分割される（コードのプリセット）。このノード分割は，国内外の典型的な BWR プラントの原
子炉圧力容器を模擬したもので，コード内に設定されたプリセットのものとなっており，各炉型に対して適用性を有する。

原子炉格納壁などの物理区画を模擬したノードと吹き抜けや扉などの開口部を模擬し容器

たジャンクションを組み合わせ，標準的には，格納容器内部を格納容器下部（下部ドライウェル，ペデスタル），ドライウェル，ベント管，ウェットウ
ェルに分割される。
このノード分割は，同じ特徴を有する空間を集約することを基本として，壁や床によって囲われた領域をノード（区画）として設定し，同じ特徴を有する空間では物理パラメータも同等となるため，緩やか又は長期的な応答を模擬することができ，各ノード間の接続条件を適切に与えることによって，格納容器の型式によらず適用性を有する。

5-84

3.5

入出力
MAAP コードへの入力情報は，別紙１に示すとおりである。
主要な入出力は，図 3.5-1 に示すとおりであり，入力は，① 燃料質量，被覆管質量等② 核分裂生成物質量等③ 原子炉圧力容器圧力・温度，格納容器圧力・温度等の初期条件④ 原子炉圧力容器内の形状等⑤ 工学的安全設備，格納容器スプレイの特性等⑥ 格納容器内の区画形状，格納容器内の区画間の形状等⑦ 格納容器内のヒートシンクの材質・形状等⑧ 起因事象，緩和設備等の情報等を与え，これらに基づきプラント全体の過渡解析を実施し，以下の出力を得る。
① 原子炉圧力容器圧力② 原子炉圧力容器水位③ 格納容器内圧力④ 格納容器雰囲気温度⑤ 格納容器内水素濃度⑥ 格納容器内水量⑦ コンクリート侵食深さ等
なお，上に示した入力情報のうち，核分裂生成物質量については核種生成崩壊計
算コードにより求められたデータを初期値として用いる。この値は，炉心内蔵量を保守的に与えるため，1 サイクル 13 ヶ月(395 日)に余裕をみて 1 サイクル 1 万時間(416 日)の燃焼期間を仮定し、平衡炉心の燃料装荷体数の割合に基づいた条件で評価されたものである。
これらの入力作成の流れを図 3.5-2 に示す。

5-85

主要な入力
燃料質量，被覆管質量等
核分裂生成物質量等
原子炉圧力容器圧力・
主要な出力

温度，格納容器圧力・温度等の初期条件

原子炉圧力容器圧力

原子炉圧力容器内の形

原子炉圧力容器水位状等

MAAP コード

格納容器内圧力

工学的安全設備，格納(シビアアクシデント時の格納容器雰囲気温度

容器スプレイの特性等

プラント挙動解析)

格納容器内水素濃度

格納容器内の区画形

格納容器内水量状，格納容器内の区画

コンクリート侵食深

間の形状等

さ等

格納容器内のヒートシ
ンクの材質・形状等起因事象，緩和設備等の情報等

図 3.5-1 MAAP の入出力

5-86

核種生成崩壊計算コード（ＯＲＩＧＥＮ）（ＦＰデータ）
核分裂生成物質量（燃料質量，被覆管質量等）
ＭＡＡＰ（原子炉圧力容器圧力・温度，
格納容器圧力・温度等の初期条件）（原子炉圧力容器内の形状等）（工学的安全設備，格納容器スプレイの特性等）（格納容器内の区画形状，
格納容器内の区画間の形状等）（格納容器内のヒートシンクの材質・形状等）（起因事象，緩和設備等の情報等）

原子炉圧力容器圧力
原子炉圧力容器水位
格納容器内圧力格納容器雰囲気温度
格納容器内水素濃度
格納容器内水量
コンクリート侵食深さ等

図 3.5-2 前処理コードによる MAAP 入力作成の流れ

5-87

4. 妥当性確認
4.1 妥当性確認方法
2.3 において分類した重要現象の妥当性確認方法を以下に記載する。各重要現象の妥当性確認においては，事故解析あるいは実験解析によって確認することを基本とするが，機器や設備の性能に基づいて物理現象の特性を与えているため，妥当性確認が不要となるものがある。
2 章では「原子炉圧力容器破損後の高圧溶融物放出」及び「格納容器雰囲気直接加熱」を重要現象として抽出していないものの，その発生を防止するという観点からは，事象進展に影響する各モデルの不確かさに基づいた総合的な判断が必要なことから，添付 1 において不確かさの分析及び感度解析による影響評価をまとめる。
また，「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用（FCI）」及び「溶融炉心・コンクリート相互作用（MCCI）」については，国内外において現象の解明や評価に関する多くの活動が行われてきているが，現在においても研究段階にあり，不確かさが大きい現象であると言えることから，
添付 2 及び添付 3 において，知見の整理，
不確かさの分析及び感度解析による影響評価をまとめる。
4.1.1

崩壊熱［炉心（核）］重要現象に分類された物理現象のうち崩壊熱は，信頼性の高いモデルと現実的な条件を用いて評価された最確値をもとに，事象発生後の原子炉出力変化として計算される。このため，MAAP コードにおける崩壊熱の妥当性確認は不要であると考え
られる。

4.1.2

沸騰・ボイド率変化，気液分離（水位変化）
・対向流［炉心（熱流動）］
炉心の「沸騰・ボイド率変化」及び「気液分離（水位変化）
・対向流」については，
原子炉圧力容器内水位に関係する現象である。MAAP コードの炉心水位（二相水位）は，3.3.2(4)で述べたモデルによって計算される。上部プレナム領域についても同様にドリフトフラックスモデルによるボイド率から二相水位が計算され，炉心水位と合わせて原子炉圧力容器内水位として計算される。
炉心損傷防止対策の事故シーケンスにおいては，対象とする原子炉水位といった
原子炉圧力容器内挙動は SAFER コードによって評価されており，MAAP コードは格納容器内挙動の評価のみに用いられているが，格納容器破損防止対策の事故シー
ケンスにおいては，MAAP コードによって，原子炉圧力容器内挙動を含めた全体挙動を評価している。原子炉水位は炉心冷却状態及び炉心溶融進展への影響が考えられるため，原子炉水位について SAFER コードと比較を行い，不確かさを確認する（4.3.1 参照）。

5-88

4.1.3

冷却材放出（臨界流・差圧流）［圧力容器］
原子炉圧力容器と格納容器との間の流れとなる，LOCA 破断口からの臨界流による流量については，3.3.3(3)で述べたとおり，保守的なモデルを用いている。逃がし
安全弁からの流量については，3.3.5(3)で述べたとおり，設計値に基づいて流量が計算される。差圧流については一般的なモデルが用いられていることから解析モデル
としての不確かさは小さく，MAAP コードにおける「冷却材放出（臨界流・差圧流）」の妥当性確認は不要であると考えられる。

4.1.4

格納容器各領域間の流動，構造材との熱伝達及び内部熱伝導，気液界面の熱伝達，格納容器ベント［格納容器］「格納容器各領域間の流動」，「構造材との熱伝達及び内部熱伝導」，「気液界面の熱伝達」は，HDR実験に対するベンチマーク解析により妥当性の確認を行う。あわせて，「格納容器各領域間の流動」，「構造材との熱伝達及び内部熱伝導」は，CSTF
実験に対するベンチマーク解析によって妥当性の確認を行う。
「格納容器ベント」に関しては，3.3.4(2)で述べたとおり，「格納容器各領域間の流動」と同様の計算方法が用いられており，「格納容器各領域間の流動」の妥当性の確認に含まれる。なお，「構造材との熱伝達及び内部熱伝導」に関しては，直接的なデータが得られていな
いため，格納容器圧力や温度の過渡挙動を模擬した実験との比較から，所定の入熱があった場合の構造材への熱伝達及び内部熱伝導による放熱計算に関する考察を行うものとする（4.2.3及び4.2.4参照）
。

4.1.5

ECCS注水（給水系・代替注水設備含む）［圧力容器］，スプレイ冷却，サプレッ
ション・プール冷却［格納容器］
ECCS及びスプレイ注入特性は，設計値に基づいて，作動圧力及びポンプの圧力－
流量特性を入力値として与えている。スプレイによる格納容器気相部の冷却に関しては，液滴径を入力し，液滴と気相部の界面熱伝達により気相部が冷却されるモデルが採用されている。液滴は質量に対して伝熱面積が大きいことより，スプレイされた水は気相部温度と等しくなって液相に落下する。スプレイの水滴温度が比較的短時間に周囲の雰囲気温度と平衡状態となることは良く知られているところであり，伝熱モデルの不確かさによる結果への影響は無いと考えられる。よって，「ECCS
注水（給水系・代替注水設備含む）」，「スプレイ冷却」の妥当性確認は不要であると考えられる。「サプレッション・プール冷却」においても，設計値に基づいて，
ポンプ流量及び除熱量を入力値として与えており，妥当性確認は不要であると考え
られる。

5-89

4.1.6

燃料被覆管酸化［炉心（燃料）］，放射線水分解等による水素・酸素発生［格納容器］［圧力容器(炉心損傷後)］
炉心内の金属－水反応による水素発生量は，TMI事故に対するベンチマーク解析
により妥当性の確認を行う。水の放射線分解による水素及び酸素の発生量は，コード内にモデルを備えていないため，崩壊熱を用いた評価としており，妥当性確認は不要である。

4.1.7

炉心ヒートアップ（燃料棒内温度変化，燃料棒表面熱伝達，燃料被覆管変形［炉心（燃料）］），リロケーション，構造材との熱伝達及び下部プレナムでの溶融炉
心の熱伝達［圧力容器(炉心損傷後)］
MAAP コードの炉心ヒートアップモデルについては，TMI 事故に対するベンチマ
ーク解析及び CORA 実験に対するベンチマーク解析により，構造材との熱伝達及び下部プレナムでの溶融炉心伝熱モデルについては，TMI 事故に対するベンチマーク
解析により妥当性の確認を行う。
TMI 事故では炉心ヒートアップ（燃料棒内温度変化，燃料棒表面熱伝達，燃料被覆管酸化，燃料被覆管変形），構造材との熱伝達及び下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達を直接示す測定値は無いものの，それらの挙動が間接的に影響する 1 次系及び2 次系の挙動や，事故後の調査研究で各時刻の溶融進展状況が推定されており，それら調査結果との比較により本モデルの妥当性が確認できると考えられる（4.2.1 参照）。
TMI 事故は原子炉容器破損前に事象終息していること，炉心溶融時の実機の挙動に関しては，現段階では十分な知見が得られていない状況であり，不確かさが大きいと考えられることから，感度解析による影響の把握を行う（4.3.2，4.3.3，4.3.5
参照）
。

4.1.8

原子炉圧力容器破損［圧力容器(炉心損傷後)］
原子炉圧力容器破損挙動を溶融炉心挙動と合わせて実験した例は無いため，実験解析により直接的に妥当性評価を行うことは出来ない。以下のように，MAAPコードの原子炉圧力容器破損モデルはTMI事故の知見に基づき開発されており，妥当性評価は不要と考えられる。
TMI事故では，溶融炉心が下部プレナムへ落下したものの，原子炉圧力容器と溶融炉心のギャップに水が浸入することで原子炉圧力容器壁を冷却できたと推定されている。MAAPではTMI事故の調査研究や溶融炉心から原子炉圧力容器壁への伝熱挙動を模擬した実験に基づいて，原子炉圧力容器壁への伝熱挙動をモデル化している。また，原子炉圧力容器の破損形態として，原子炉圧力容器のクリープ破損及び制御棒駆動機構ハウジング溶接部の破損等が考慮されている。原子炉圧力容器破損

5-90モデルは，工学分野でクリープ破損評価に広く使用されるLarson-Millerパラメータ
手法に基づくものであり，制御棒駆動機構ハウジング溶接部の破損は単純な熱伝導問題であり，これらモデルにはある程度の妥当性があるものと推測される。しかしながら，現象自体が持つ不確かさもあることを踏まえ，不確かさの整理を行うとともに，感度解析による影響の確認を行う。
（4.3.6参照）
4.1.9

原子炉圧力容器内FP挙動［圧力容器(炉心損傷後)］，原子炉格納容器内FP挙動［格納容器(炉心損傷後)］
炉心からのFP放出モデルについては，これまでに実験や検討がなされてきており，
MAAPではその知見に基づくFP放出モデルが採用されている。燃料から原子炉圧力容器及び原子炉圧力容器から原子炉格納容器へ放出されるFP挙動について
PHEBUS-FP実験のベンチマーク解析によって妥当性を確認する（4.2.7参照）。また，格納容器内に放出されたエアロゾル挙動についてABCOVE実験のベンチマーク
によって妥当性を確認する（4.2.8参照）。

4.1.10 原子炉圧力容器内FCI（溶融炉心細粒化，デブリ粒子熱伝達）［圧力容器(炉心損
傷後)］
溶融炉心の細粒化及び粒子状デブリから水への熱伝達については，溶融物の粘性や冷却材条件に違いはあるものの，幅広く個別効果試験が実施されてきた。それらの知見をもとにMAAPのモデルは構成されているので，妥当性評価は不要と考えられる。また，原子炉圧力容器内FCIにより生じる圧力スパイクについては，専門家間では原子炉冷却材圧力バウンダリや格納容器の破損に対する脅威とはならないと考えられている。
ただし，高圧溶融物放出を防止する観点から，原子炉圧力容器内FCIによる原子炉
圧力上昇は原子炉圧力容器破損とあいまって，有効性の確認に影響するものと考えられることから，原子炉圧力容器内FCIに関する現象について，知見の整理，不確かさの分析及び感度解析による影響評価を添付2にまとめており，概要を4.3.4に示す。
4.1.11 原子炉圧力容器外FCI（溶融炉心細粒化，デブリ粒子熱伝達）［格納容器(炉心損
傷後)］
原子炉圧力容器外FCIに関する現象について，知見の整理，不確かさの分析及び感度解析による影響評価を行ったものを添付2にまとめており，概要を4.3.7に示す。

5-91

4.1.12 格納容器下部床面での溶融炉心の拡がり，溶融炉心と格納容器下部プール水との伝熱，溶融炉心とコンクリートの伝熱，コンクリート分解及び非凝縮性ガス発生［格納容器(炉心損傷後)］「格納容器下部床面での溶融炉心の拡がり」，「溶融炉心と格納容器下部プール水との伝熱」，「溶融炉心とコンクリートの伝熱」及び「コンクリート分解及び非凝縮性ガス発生」を含めたMCCIに関する現象について，知見の整理，不確かさの分析及び感度解析による影響評価を行ったものを添付3にまとめており，概要を4.3.8に示す。また，「溶融炉心とコンクリートの伝熱」，「コンクリート分解及び非凝縮性ガス発生」については，ACE実験及びSURC-4実験に対するベンチマーク解析によっても妥当性の確認を行う（4.2.5及び4.2.6参照）。

5-92

表 4.1-1 重要現象に対する妥当性確認方法 (1/2)
妥当性確認方法
物理
重要現象
現象
炉心(核)

崩壊熱

TMI

CORA

HDR

CSTF

ACE

SURC-4PHEBUSABCOVE

事故

実験

実験

実験

実験

実験

-FP 実験

実験

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

燃料棒内温度変化
炉心

燃料棒表面熱伝達(燃料)

燃料被覆管変形

図 4.2-1
図 4.2-2
図 4.2-4

図 4.2-9～
図 4.2-16

燃料被覆管酸化

感度解析

その他＊

－

4.1.1
－

4.3.2

－
－
－

5-93

炉心

沸騰・ボイド率変化

－

－

－

－

－

－

－

－

(熱流動)

気液分離（水位変化）
・対向流

－

－

－

－

－

－

－

－

原子炉
圧力
容器

冷却材放出（臨界流・差圧流）

－

－

－

－

－

－

－

－

－

4.1.3

ECCS 注水（給水系・代替注水設備含む）

－

－

－

－

－

－

－

－

－

4.1.5

格納容器各領域間の流動

－

－

－

－

－

－

－

－

構造材との熱伝達及び内部熱伝導－－

図 4.2-31
図 4.2-32
図 4.2-33

－

－

－

－

－

－

原子炉

気液界面の熱伝達

－

－

－

－

－

－

－

－

－

格納

スプレイ冷却

－

－

－

－

－

－

－

－

－

4.1.5

容器

放射線水分解等による水素・酸素発生

－

－

－

－

－

－

－

－

－

4.1.6

格納容器ベント

－

－

－

－

－

－

－

－

－

4.1.4

サプレッション・プール冷却

－

－

－

－

－

－

－

－

－

4.1.5

図 4.2-19
図 4.2-26
図 4.2-27＊ 4.1 で示した理由により妥当性確認が不要と考えられる現象

4.3.1

－
－

表 4.1-1 重要現象に対する妥当性確認方法 (2/2)
妥当性確認方法
物理

TMI

CORA

HDR

CSTF

ACE

SURC-4PHEBUSABCOVE

事故

実験

実験

実験

実験

実験

-FP 実験

実験

図 4.2-2
図 4.2-4

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

原子炉圧力容器内 FCI(溶融炉心細粒化)

－

－

－

－

－

－

－

－

原子炉圧力容器内 FCI(デブリ粒子熱伝達)

－

－

－

－

－

－

－

－

図 4.2-3

－

－

－

－

－

－

－

4.3.5

－

－

－

－

－

－

－

－

－

4.3.6

－

図 4.2-1

－

－

－

－

－

－

－

－

4.1.6

原子炉圧力容器内 FP 挙動

－

－

－

－

－

－

－

－

－

原子炉格納容器内 FP 挙動

－

－

－

－

－

－

図 4.2-53
図 4.2-54

図 4.2-58

－

－

原子炉

原子炉圧力容器外 FCI(溶融炉心細粒化)

－

－

－

－

－

－

－

－

格納

原子炉圧力容器外 FCI(デブリ粒子熱伝達)

－

－

－

－

－

－

－

－

容器

格納容器下部床面での溶融炉心の拡がり

－

－

－

－

－

－

－

－

(炉心

溶融炉心と格納容器下部ﾌﾟｰﾙ水との伝熱

－

－

－

－

－

－

－

－

損傷後)

溶融炉心とｺﾝｸﾘｰﾄの伝熱

－

－

－

－

－

－

－

－

－

図 4.2-40－

ｺﾝｸﾘｰﾄ分解及び非凝縮性ｶﾞｽ発生

図 4.2-36
図 4.2-37
図 4.2-38

－

－

重要現象
現象
リロケーション
構造材との熱伝達
原子炉
圧力
容器
(炉心
損傷後)

下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達
原子炉圧力容器破損
放射線水分解等による水素・酸素発生

5-94＊ 4.1 で示した理由により妥当性確認が不要と考えられる現象

感度解析

4.3.3

4.3.4

4.3.7

その他＊
－
－
－
－

－
－
－

4.3.8

－
－
－

4.2

妥当性確認（事故解析及び実験解析）

4.2.1 TMI 事故解析
(1)

事故の概要
TMI 事故は，大きく 4 つのフェーズに分けることができる[10]。フェーズ 1 は，事故発生から全ての１次冷却材ポンプが停止するまでの過程であり，事故発生 0～100
分後に相当する。フェーズ 2 は，全ての 1 次冷却材ポンプが停止し，その後最初の 1
次冷却材ポンプ 2B が起動するまでの過程であり，事故発生 100～174 分後に相当する。このフェーズでは，1 次冷却材のボイルオフによって，炉心露出，ヒートアップ，
さらには炉心損傷が生じた。フェーズ 3 は，１次冷却材ポンプ 2B の起動から，高圧注入系が作動するまでの過程であり，事故発生 174～200 分後に相当する。1 次冷却材ポンプ 2B の起動によって炉心は一時的に冷却されるが，その後ヒートアップ及び炉心損傷は継続したと考えられる。フェーズ 4 は，高圧注入系が作動した事故発生
200 分後以降であり，炉心が再冠水するとともに溶融炉心が下部プレナムに落下することで冷却可能形状に至ったと考えられる。

(2)

解析条件
解析では，TMI-2 のプラント形状，システム挙動及び初期状態を入力として与える。ノード分割については，炉心を R-Z 系の 2 次元でモデル化し，径方向には 4 分
割，軸方向には 16 分割する。１次系及び蒸気発生器は，貫流型蒸気発生器の冷却ループを模擬したコード内蔵のノード分割が採用されている。
境界条件としては，2 次系のデータとして蒸気発生器水位，高圧注入系からの注入
流量に加え，運転員の操作に関する入力として加圧器逃がし弁及び主蒸気隔離弁の開閉操作並びに１次冷却材ポンプの運転の時刻を与える。

(3)

解析結果
水素発生量の解析結果を図 4.2-1 に示す。MAAP による解析では，水素発生が事
故発生約 145 分後に開始し，事故発生約 185 分後まで急激に増加する。その後，水素発生は事故発生約 230 分後まで継続し，この間に発生する水素量は合計で約 510kg（約 1,125lb）である。
事故発生約 220 分後における炉心状態の解析結果を図 4.2-2 に示す。炉心の外周部
は下から 8 番目のノードにおいて固体クラストが形成され，この 6 分後（事故初期から 226 分後）に固体クラストが破損し，溶融炉心が下部プレナムへ流出する。解析では下部プレナムに流出した溶融炉心は約 25,000kg である。
原子炉容器壁温の解析結果を図 4.2-3 に示す。溶融炉心が下部プレナムに流入すると，最初は堆積した溶融炉心により原子炉容器壁が加熱される。一時的に約 1,200℃（約 2,200°F）まで急上昇し，その熱により原子炉容器壁がクリープ変形すること

5-95

で溶融炉心と原子炉容器壁との間にギャップが生じ成長する。その結果，ギャップに水が浸入し壁面が冷却される。
(4)

重要現象に関する不確かさの評価
有効性評価における重要現象として抽出された項目について，解析結果に基づいて MAAP の不確かさを評価する。
a）燃料被覆管酸化，放射線水分解等による水素・酸素発生
TMI事故の分析では，約139分で水素の発生が開始し，ジルコニウム－水反応による水素発生率が約175分の時点で最大となった。約203分で炉心が冠水した以降は再露出することは無いが，クラスト内部の溶融炉心領域の温度は上昇しており，
約224分で溶融炉心が下部プレナムに移行するまで水素が発生したと分析されている。全水素発生量は499～544kg（1,100～1,200lb）であったと分析されている。
TMI事故の分析とMAAPコード解析の水素挙動の比較を表4.2-1に示す。
このように，MAAPによる解析で得られた水素発生期間及び水素発生量は，ともにTMI事故の分析結果と良く一致している。したがって，MAAPは放射線水分解等による水素・酸素発生及び燃料被覆管酸化に関して適切なモデルを有していると判断できる。なお，酸素生成については，MAAPによる解析において直接的に考慮されないが，格納容器の水素・酸素濃度を評価するにあたっては，MAAPによる事象進展解析に加えて，格納容器の初期酸素濃度，水の放射線分解によって発生する酸素を適切に考慮している。
b） 燃料棒内温度変化，燃料棒表面熱伝達，燃料被覆管変形，リロケーション，構造
材との熱伝達及び下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達
TMI事故の分析より得られた事故発生約220分後の炉心状態を図4.2-4に示す。図4.2-2に示したMAAPによる解析結果と比較すると，軸方向位置に若干の相違はあるものの，炉心上部の空隙，デブリベッド，クラスト，溶融プール及び非破損領域の状態は良く一致している。
TMI事故で観察された下部プレナムへ流出した溶融炉心は、約19,000kgであり，MAAPによる解析結果と比較すると，MAAPの解析結果（約25,000kg）はやや多めの評価となっているが同等である。
また，原子炉容器壁温について考察すると，TMI-2 vessel inspection project[11]の分析では，炉心出口温度の急上昇による警報発信及び中性子源領域中性子検出器の指示値の急上昇から，事故発生約224分後に溶融炉心の下部プレナムへの流入が開始し，ECCSによる注入水等で約20分以内に冷却されたとされている。図4.2-3に示したMAAPによる原子炉容器壁温の解析結果は，事故発生約224分後で急上昇

5-96

し，事故発生約240分後に低下することから，TMI事故の分析結果と一致している。
また，原子炉容器壁温の最大値は，ステンレス鋼の融点（約1,350℃）より低い約
1,200℃であり，原子炉容器に損傷がなかったという事実と整合している。
このように，MAAPによる解析で得られた炉心状態及び原子炉容器壁温は，TMI
事故の分析結果との比較から，妥当であると考えられる。したがって，MAAPは
炉心ヒートアップに関連する燃料棒内温度変化，燃料棒表面熱伝達，燃料被覆管
変形，リロケーション，構造材との熱伝達及び下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達に関して，適切なモデルを有していると判断できる。

5-97

表 4.2-1 水素挙動の比較
水素挙動の比較項目

TMI 事故の分析

MAAP コード解析

水素発生開始時刻

139 分

145 分

水素発生期間

139～224※分

145～230 分

1,100～1,200lb.

1,125lb.

499～544kg

510kg

全水素発生量※推定時間。224 分まで溶融固化領域は温度上昇しているため。

5-98水素発生量（×103 lb）

時間（h）
出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 4.2-1 TMI 事故の解析結果（水素発生量）

5-99

出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 4.2-2 TMI 事故の解析結果（事故発生約 220 分後の炉心状態）

5-100

原子炉容器壁温（×103 °F）

内側
中心

外側

時間（h）
出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 4.2-3 TMI 事故の解析結果（原子炉容器壁温）5-101

図 4.2-4 TMI 事故の炉心溶融状況の分析結果（事故発生約 220 分後）[12]5-102

4.2.2

CORA 実験解析

(1)

実験の概要
CORA 実験[13]は，シビアアクシデント条件下での燃料集合体の損傷・溶融進展を把握するために，国際的な協力の枠組みの中で，独カールスルーエ研究センター(KIT，
旧 FZK)にて実施された。
図 4.2-5 に CORA 実験装置の概要を示す。CORA 実験では，軽水炉の燃料バンドルを模擬し，燃料をヒーターによって電気加熱し，水蒸気とアルゴンガスの混合物を注入することによって，燃料の溶融進展挙動を模擬することができる。CORA-16，
CORA-17 及び CORA-18 では，BWR の燃料集合体を模擬した試験が行われており，バンドルの材質と主要な形状を表 4.2-2 に示す。CORA-16 実験は，燃料，燃料被覆管，制御棒(B4C)及びチャンネルボックスを配置し，
BWR の炉心を模擬している。
CORA-17
実験は，CORA-16 実験をベースケースとしてクエンチさせたケース，CORA-18 実験は，バンドルサイズを大きくしたケースである。

(2)

解析条件
CORA 実験装置に対応するベンチマーク解析のノ-ド分割を図 4.2-6 に示す。
炉心は，
燃料，燃料被覆管，チャンネルボックス，制御棒及び流体(アルゴン，水蒸気及び水素)によって構成される。炉心は 2 つの径方向リングに分割され，各々のリングは軸方向に分割され，下から下部非燃料域，10 ノードの燃料有効部及び 2 ノードの上部非燃料域となっている。ノード間においては，軸方向の熱伝導，対流，リロケーション及び輻射が考慮され，最外周のリングでは，シュラウドへの輻射が考慮される。燃料バン
ドルの底部からアルゴンと水蒸気の混合ガスを注入し，燃料バンドルがヒートアップ
によって，燃料棒が急速に酸化し 2,100K から 2,300K になるまで，燃料棒ヒーターへの出力を直線的に増加させる。

(3)

解析結果
CORA 実験のケース CORA-16，CORA-17 及び CORA-18 に対するベンチマーク解
析の結果を以下に述べる。
CORA-16 実験
CORA-16 実験のバンドルの配置を図 4.2-7 に示す。この実験は制御棒中の B4C とステンレス及び制御棒のステンレスとチャンネルボックスの Zr の反応を確認する目的で実施された。バンドル中には 12 本の加熱燃料棒及び 6 本の非加熱燃料棒，ステンレ
ス中の B4C 及び燃料棒を取り囲むチャネルボックスで構成される。
図 4.2-9 から図 4.2-12 に燃料被覆管の温度変化，チャンネルボックスの温度変化及び制御棒の温度変化をそれぞれ示す。
5-103

燃料被覆管の温度は，約 1,800K における Zr の酸化によって 1,100 秒付近において急上昇する。加熱が停止されるまでの間，測定値に比べて，800K 程度高い解析結果となっているが，測定温度が低くなっている理由として，短い予熱時間や測定誤差による可能性が考えられる。加熱燃料棒，非加熱燃料棒共に同様の傾向を示している。
近接する制御棒と反応しているチャンネルボックスの温度の比較は，概ね一致している。制御棒の温度は，1,100 秒付近において溶融し，リロケーションするまで，解析結果は高い値を示しているが，これは，比較的低温な上部プレナム構造物への輻射熱
伝達と，のぞき窓を介した対流熱伝達が模擬されていないためであると考えられる。
CORA-17 実験
CORA-17 実験は，CORA-16 の実験条件と同様であるが，損傷炉心のクエンチの効
果を確認する目的で実施された。実験開始後，2,000 秒から 2,125 秒まで，燃料棒をク
エンチタンク内で水没させている。
図 4.2-13 に燃料被覆管の温度変化を示す。解析結果では，Zr の酸化反応によって温度は急上昇している。解析結果のピークは高温の U-Zr-O 共晶物が上方のノードからリロケーションしてきたことによる。1,500 秒から 1,800 秒において，解析結果は測定結果よりも高い温度を示しているが，この期間においては，上のノードからのリロケーションしてきた溶融物が熱電対に接触し，測定値に影響が出ているものと考えられる。なお，解析結果では，Zr は溶融し，バンドル底部にリロケーションしており，ク
エンチに付随した酸化による発熱は予測されていない。
CORA-18 実験
CORA-18 実験のバンドルの配置を図 4.2-8 に示す。バンドル中には 48 本の燃料棒が配置されており，この実験は炉心溶融の進展過程におけるバンドルサイズの影響を確認する目的で実施された。
図 4.2-14 から図 4.2-16 に燃料被覆管の温度変化，チャンネルボックスの温度変化
及び制御棒の温度変化をそれぞれ示すが，全体的な温度挙動は，実験期間全体において測定値とよく一致している。なお，実験ではバンドルの加熱割合や冷却材の流量といった境界条件に違いがあったものの，バンドルサイズの影響は直接的には確認でき
なかった。
(4)

重要現象に関する不確かさの評価
有効性評価における重要現象として抽出された項目について，
解析結果に基づいてMAAP の不確かさを評価する。
燃料被覆管，制御棒及びチャンネルボックスの温度変化については，図 4.2-9～図4.2-16 に示すとおり，CORA-16 及び CORA-17 実験において，Zr の急激な酸化の開始5-104から加熱を停止するまでの間，温度を高く評価しているものの，実機の体系により近い CORA-18 実験においては，測定データと良く一致する解析結果が得られている。
このように，MAAP による解析で得られた燃料被覆管の温度変化，チャンネルボック
スの温度変化及び制御棒の温度変化は，CORA 実験における測定データとの比較から妥当であると考えられる。したがって，MAAP は燃料棒内温度変化，燃料棒表面熱伝達，燃料被覆管酸化及び燃料被覆管変形に関して，適切なモデルを有していると判断で
きる。

5-105

表 4.2-2 試験バンドルの材質と主要な形状
バンドルデータ単位

燃料 UO2 質量
ヒーター質量炉心 Zr 質量保温材 ZrO2 質量
制御棒 B4C 質量制御棒ステンレス質量
非燃料域 Zr 質量
非燃料域ステンレス質量
シュラウド Zr 質量
バンドル流路面積
チャンネル 1 燃料棒数
チャンネル 2 燃料棒数
出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

5-106

電源接続部
エレベーション (mm)シュラウド

エレベーション
0-1000mm の間にヒーター

シュラウド保温材

スペーサー
のぞき窓

スペーサー

熱遮蔽

アルゴン，水蒸気
スペーサー
非加熱燃料棒終端

クエンチシリンダー
加熱燃料棒終端

クエンチシリンダー
移動機構
出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 4.2-5 CORA 実験装置概要

5-107

ｸﾞﾘｯﾄﾞ ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ
(mm)
(mm)

冷却材

炉心ﾉｰﾄﾞ

ｼｭﾗｳﾄﾞ

軸方向 熱伝導/対流/
リロケーション

拡大図

径方向 リロケーション
燃料

径方向 輻射被覆管
チャンネルボックス
制御棒
炉心ﾉｰﾄﾞ 2-11 & 15-24

出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 4.2-6 CORA 実験ベンチマーク解析 MAAP ノード分割

5-108

シュラウド断熱材

非加熱燃料棒
加熱燃料棒

のぞき窓

チャンネルボックス
制御棒
B4C 制御材

出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 4.2-7 CORA-16 実験 試験バンドル形状
シュラウド
断熱材

燃料棒

のぞき窓

チャンネルボックス
制御棒
B4C 制御材

出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 4.2-8 CORA-18 実験 試験バンドル形状
5-109

CORA-16 実験結果
解析結果
測定データ(低温部)
測定データ(高温部)

ZrO2 の融点

温度（K）

Zr の融点加熱停止
Zr の酸化時間（秒）出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 4.2-9 CORA-16 実験 燃料被覆管温度変化 (加熱燃料棒：エレベーション 550mm)

温度（K）

CORA-16 実験結果
解析結果
測定データ(低温部)
測定データ(高温部)

時間（秒）出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 4.2-10 CORA-16 実験

燃料被覆管温度変化 (非加熱燃料棒：エレベーション 550mm)

5-110温度（K）

CORA-16 実験結果
解析結果
測定データ(低温部)
測定データ(高温部)

温度測定
不能期間

時間（秒）
出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 4.2-11 CORA-16 実験 チャンネルボックス温度変化 (エレベーション 550mm)

温度（K）

CORA-16 実験結果
解析結果
測定データ(低温部)
測定データ(高温部)

制御棒の溶融時間（秒）出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 4.2-12 CORA-16 実験

制御棒温度変化 (エレベーション 550mm)

5-111

CORA-17 実験結果
解析結果
測定データ(高温部)
測定データ(低温部)

温度（K）

ZrO2 の融点
加熱停止
未酸化 Zr のZr の融点酸化

Zr の酸化
水による冷却

時間（秒）出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 4.2-13 CORA-17 実験

燃料被覆管温度変化 (エレベーション 550mm)

温度（K）

CORA-18 実験結果
解析結果
測定データ(非加熱燃料棒)
測定データ(加熱燃料棒)

Zr の融点Zr の酸化

温度測定不能期間

加熱停止

時間（秒）
出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 4.2-14 CORA-18 実験

燃料被覆管温度変化 (エレベーション 550mm)

5-112

温度（K）

CORA-18 実験結果
解析結果
測定データ

Zr の融点加熱停止

時間（秒）出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 4.2-15 CORA-18 実験

チャンネルボックス温度変化 (エレベーション 550mm)

温度（K）

CORA-18 実験結果
解析結果
測定データ

制御棒の溶融温度測定不能期間時間（秒）出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 4.2-16 CORA-18 実験

制御棒温度変化 (エレベーション 550mm)

5-113

4.2.3 HDR 実験解析
(1)

実験の概要
HDR 実験[14][15]は，廃炉となったドイツの HDR で行われた実験であり，モデルの妥当性確認に利用できる大規模実験データが取得されている。代表的な実験ケースの一つである E11.2 実験では，小破断 LOCA による格納容器中への蒸気放出，それに続く水素及びヘリウムの放出並びに外部スプレイによる格納容器の冷却が模擬されている。
図 4.2-17 には HDR の格納容器の概略を示すが，格納容器は高さ 60m，直径 20mの円筒型である。また，比較的大きい自由空間を有するドーム部と，細かく区画化された空間を特徴としている。ドーム部の自由空間は，全自由体積 11,400 m3 のうち5,000 m3 を占める。また，格納容器内には，多数の流路で繋がった約 70 の区画が存在するが，支配的な流路は格納容器下層からドームへ向かう 1 対の階段と設備シャ
フトと同定できる。また，格納容器圧力バウンダリは厚さ 17 mm のスチール・シェ
ルであり，シェルとコンクリート外壁には約 0.6 m の間隙がある。

(2)

解析条件
解析では，図 4.2-18 に示すとおり，29 ノード及び 44 ジャンクションを設定しており，破断想定位置から近い区画は個別に，離れた区画はまとめてモデル化している。ドーム部は 2 ノードで，またシェルとコンクリート外壁の間隙は 3 ノードに分割している。
実験では，開始から約 750 分の間，23.5m 位置にある 1805 室に約 2.1kg/s（最後の約 1 時間は 1.1kg/s）の流量で水蒸気が注入される。水蒸気の注入終了の約 10 分
前から，水素及びヘリウムの混合ガスが同じ位置に約 30 分間注入される。さらに，
混合ガス注入後には，下方に位置する 1405 室に水蒸気が約 3 時間注入される。格納容器は約 15 分間自然冷却された後，外部スプレイにより冷却される。解析では，これら一連の操作を境界条件として与える。

(3)

解析結果
格納容器圧力の解析結果を測定データと比較して図 4.2-19 に示す。最初の水蒸気注入期間（試験開始 0～41,400 秒後）において，解析結果は測定データよりも速く
上昇し，また最大値は 228kPa と測定データの 203kPa に比べて高い。その後，水蒸気流量を減少させガスを注入する期間（試験開始 41,400～46,200 秒後）においては，
解析結果は測定データよりも速く減少する。2 度目の水蒸気注入期間（試験開始
46,200～57,600 秒後）では，期間を通じて MAAP は緩やかな圧力低下を正確に予測している。外部スプレイ冷却期間（試験開始 58,500～71,400 秒後）においては，解析結果は測定データよりも速く減少する傾向を示している。

5-114

格納容器の圧力上昇速度は，図 4.2-20 に示すようなエネルギ配分に依存する。表4.2-3 には最初の水蒸気注入が終了した時点（試験開始 41,400 秒後）におけるエネ
ルギ配分の主な内訳を示すが，圧力上昇に寄与する雰囲気への配分は，注入された
水蒸気が保有するエネルギのわずか約 7%であり，残りの大部分はヒートシンクに吸収される。したがって，圧力上昇を計算する上で，ヒートシンクへの熱伝達の観点から温度成層の予測性が重要となる。
図 4.2-21～図 4.2-23 に，それぞれ 10m 位置，階段横及び 0m 位置における雰囲気
温度の解析結果を測定データと比較して示す。図 4.2-21 及び図 4.2-22 より，測定データでは，10m より低い位置においては最初の水蒸気注入の影響はほぼ認められな
いが，MAAP では 10m 位置における水蒸気注入の影響を大きく評価している。図4.2-23 より，0m 位置においては，二度目の水蒸気注入までは雰囲気温度の上昇は見られない。図 4.2-22 における 16.5m 位置においては，解析結果が測定データを下回っており，測定データに比べて水蒸気注入の影響が及ぶ範囲をやや小さく評価しているものの，全体としては温度成層の様子を良く再現できている。図 4.2-24 及び図
4.2-25 に，それぞれドーム部及び蒸気発生器室の雰囲気温度の解析結果を測定デー
タと比較して示す。ドーム部の雰囲気温度はやや高めに評価されており，測定デー
タは水蒸気の飽和を示唆しているのに対し，解析結果は水蒸気の過熱を予測している。これは，MAAP において雰囲気からヒートシンクへの伝熱が過小に評価されている可能性を示唆している。蒸気発生器室については，解析結果は総じて測定デー
タを良く再現できている。
これらの解析結果より，圧力上昇を大きめに予測する原因として，系内のヒート
シンクを正確に模擬できていないことが考えられる。ヒートシンクの不確かさとしてコンクリートの物性が考えられるが，図 4.2-19 に示すとおり，コンクリートの熱伝導率を 2 倍にした解析結果は，測定データと良い一致を示している。
図 4.2-26 及び図 4.2-27 には，それぞれドーム部上部及びドーム部下部の水素・ヘリウム混合ガス濃度の解析結果を示す。二度目の水蒸気注入の期間では，空気を多く含むガスが格納容器下方から上方に向かい流れるが，ドーム部上部の混合ガス濃度は高い状態を維持する。その後，外部スプレイが開始されると，ドーム部上部において水蒸気の凝縮が顕著になり，ドーム部下部から空気を多く含むガスが流入する。同時に，スプレイ冷却によってドーム部上部のガス密度が増加し，下方の区画との間で循環が生じる。このため，約 65,000 秒で変化の傾向が反転し，上部ドームの混合ガス濃度は低下を，ドーム部下部の混合ガス濃度は上昇を開始する。MAAPによる解析結果は，これら一連の変化挙動を良く再現できている。
(4)

重要現象に関する不確かさの評価
有効性評価における重要現象として抽出された項目について，解析結果に基づい

5-115

て MAAP の不確かさを評価する。
HDR実験（E11.2実験）では，格納容器内に水蒸気及び非凝縮ガスを注入し，外部スプレイを実施している。このため格納容器内のガスの移流挙動，外部スプレイによる効果を含めたヒートシンク面の凝縮熱伝達挙動等の効果が現れる実験である。
格納容器圧力及び温度については，図4.2-19及び図4.2-21～図4.2-25に示すとおり，雰囲気からヒートシンクへの伝熱が過小に評価されている可能性が示唆されており，それに起因して格納容器雰囲気温度を十数℃程度高めに，格納容器圧力を１割程度高めに評価する傾向が確認されたが，縦長格納容器形状や水蒸気注入位置といった実験体系に起因するものと考えられ，主要な傾向は再現できている。
また，図4.2-26及び図4.2-27に示したドーム部上部及びドーム部下部の水素・ヘリ
ウム混合ガス濃度については，水蒸気及び混合ガス注入過程における混合ガス濃度の変化挙動，外部スプレイ冷却後における循環流による混合挙動等，測定データと良く一致する解析結果が得られている。
このように，MAAPによる解析で得られた格納容器圧力及び温度並びに格納容器
内のガス濃度変化は，HDR実験における測定データとの比較から妥当であると考えられる。したがって，MAAPは格納容器各領域間の流動，構造材との熱伝達及び内部
熱伝導及び気液界面の熱伝達に関して，適切なモデルを有していると判断できる。

5-116

表 4.2-3 HDR 実験解析における主なエネルギ配分の内訳
コンクリート壁

50.0%

金属製設備

6.0%

冷却コイル

15.0%

シェルからの漏えい

12.9%

凝縮液

8.3%

雰囲気

7.3%

出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

5-117

出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 4.2-17 HDR の概略図

5-118

出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 4.2-18 HDR 実験解析におけるノード分割

5-119

格納容器圧力（×105 Pa）

測定データ
解析結果
解析結果
（コンクリート壁熱伝導率 2 倍）
最初の蒸気注入終了
外部スプレイ開始

混合ガス注入開始

二回目蒸気注入開始

時間（×104 秒）

エネルギー（×1011 J）

図 4.2-19 HDR 実験の解析結果（格納容器圧力）[15]

⑥
⑤
④
③
②
コンクリート壁①＋金属製設備②＋凝縮液③＋シェルからの漏えい④＋雰囲気⑤＋冷却コイル⑥
全流入エネルギ⑦⑦①

時間（×104 秒）
出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 4.2-20 HDR 実験の解析結果（エネルギ配分）

5-120雰囲気温度（K）

測定データ
T6604
T6603
T6301
解析結果
ノード 11
ノード 13
ノード 9

時間（×104 秒）
出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

雰囲気温度（K）

図 4.2-21 HDR 実験の解析結果（10m 位置の雰囲気温度）

測定データ
26.5m
16.5m
12.5m
解析結果

時間（×104 秒）

ノード 22
ノード 17
ノード 11

出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 4.2-22 HDR 実験の解析結果（階段横の雰囲気温度）

5-121

雰囲気温度（K）

測定データ
T4301
T4606
T4602
解析結果

時間（×104 秒）

ノード 3
ノード 5
ノード 2

出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

雰囲気温度（K）

図 4.2-23 HDR 実験の解析結果（0m 位置の雰囲気温度）

測定データ（T410）
測定データ（T412）
測定データ（T434）
測定データ（T433）
測定データ（T432）
解析結果

時間（×104 秒）
出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 4.2-24 HDR 実験の解析結果（ドーム部の雰囲気温度）

5-122

雰囲気温度（K）

測定データ（28.0m）
測定データ（23.3m）
測定データ（23.3m）
解析結果（ノード 14）

時間（×104 秒）
出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 4.2-25 HDR 実験の解析結果（蒸気発生器室の雰囲気温度）

5-123

混合ガス濃度

測定データ（48m）
測定データ（48m）
測定データ（41m）
測定データ（41m）
測定データ（40m）
解析結果（ノード 26）

時間（×104 秒）
出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

混合ガス濃度

図 4.2-26 HDR 実験の解析結果（ドーム部上部混合ガス濃度）

測定データ（34m）
測定データ（34m）
測定データ（31m）
測定データ（31m）
解析結果（ノード 25）

時間（×104 秒）
出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 4.2-27 HDR 実験の解析結果（ドーム部下部混合ガス濃度）5-124

4.2.4

CSTF 実験解析(1) 実験の概要
CSTF 実験[16]は，米国 Hanford Engineering Developing Laboratory においてアイ
スコンデンサ型格納容器を模擬した Containment Systems Test Facility（CSTF）実験装置を用いて，原子力発電所におけるシビアアクシデント時の水素制御に関する研究を行ったものである。この実験では，水素混合挙動や水素ポケット又は水素リッチな混合ガスの成層化の可能性を調査している。CSTF 実験では，小破断 LOCA 時の破
断口及び破損した加圧器逃がしタンクのラプチャ・ディスク経由の冷却材放出を想定
して，水素と水蒸気又はヘリウムと水蒸気の混合ガス放出を模擬している。窒素雰囲
気において水素が用いられた１つの実験を除いて水素の代わりにヘリウムが用いられた。
CSTF 実験装置の概要を図 4.2-28 及び図 4.2-29 に示す。高さ約 20.4m，外径約7.6m，体積は約 850m3，160℃において 0.52MPa の設計圧力の圧力容器であり，CSTF 容器は下部と上部に分かれ，アイスコンデンサ下部扉と再循環ファンを模擬している。また，異なった事故シナリオにおける水素の蓄積の可能性を調査するために，強制対流が有る場合と無い場合の実験が実施された。
(2) 解析条件
ベンチマ-ク解析に用いた MAAP のノ-ド分割を図 4.2-30 に示す。V3 は上部区画全体を模擬しており，遮へい壁と燃料取替キャビティより外側の下部区画を V1 と V2に分けている。V4 は燃料交換キャビティである。
ジャンクション J2 は，物理的な壁は無いが，ノード V1 とノード V2 を均等に分割する流路である。ドアを持った 2 つの異なるジャンクション J3 と J1 をノード V1 とV3 の間，ノード V2 と V3 の間にそれぞれ配置することによってアイスコンデンサ下部
扉を模擬する。ジャンクション J4 及び J7 は，それぞれノード V4 とノード V2，V1 間の漏えいパスを模擬している。ジャンクション J5 及び J6 は，それぞれノード V3 とノード V1，V2 間の強制対流のための再循環ファンの流路を模擬している。また，各区画におけるヒートシンクは，構造材の厚さ，伝熱面積，構造物ごとの物性値を考慮している。
表 4.2-4 に実験ケ-スの一覧を示す。HM-P1～P4 は自然対流及び強制対流における混合挙動を確認するための予備実験である。HM-1～5 は小破断 LOCA による水蒸気と水素の放出を模擬し，HM-6～7 は，加圧器逃がしタンクのラプチャ・ディスク破損
による水蒸気と水素の放出を模擬している。HM-1～2 は再循環ファンの作動無しを想定しており，HM-3～7 は再循環ファンの作動有りを想定している。ベンチマ-ク解析
として，再循環ファンの作動の無い HM-1，HM-2 及び窒素雰囲気に水素を注入した
HM-5 の解析を示す。

5-125

(3) 解析結果
CSTF 実験のケ-ス HM-1，HM-2 及び HM-5 に対するベンチマ-ク解析の結果を以下に述べる。
HM-1 実験
この実験は，水平方向ジェットノズルによって小破断 LOCA を模擬しているが，再循環ファンは考慮していないため，気相の混合に寄与するのは，ジェットノズルからの注入による強制対流と自然対流のみである。下部区画のガス温度及びヘリウム濃度について，解析結果と実験デ-タの比較を図 4.2-31 に示す。
実験開始後の緩やかな温度の低下は，ヒートシンクの影響による。約 14 分後に急激な温度低下があるが，これは，アイスコンデンサ下部扉の開放によって，比較的温度の高い下部区画と比較的温度の低い上部区画での自然対流によるものと考えられる。
混合ガスの注入の開始から注入完了までの温度上昇傾向はよく一致している。
注入完了からの約 10 分間においては，解析結果のほうが急峻な低下を示しているが，これは解析では下部区画から上部区画への自然循環流量を大きく評価しているためと考えられる。全体としては，実験開始後の温度低下，アイスコンデンサ下部扉の開放による急激な温度低下，注入開始による温度上昇，注入完了時のピーク温度及び完了
後の温度低下等，解析結果と実験データにおいて一連の挙動は良く一致している。また，下部区画のヘリウムガス濃度に関しても解析結果は実験データと良い一致を示している。
HM-2 実験
この実験は，HM-1 実験と同様に，水平方向ジェットノズルによって小破断 LOCA を模擬し，再循環ファンは考慮しておらず，気相の混合に寄与するのは，ジェットノズル
からの注入による強制対流と自然対流のみである。HM-1 実験との違いは，ジェットノズルからの注入流量であり，ガス流量及び水蒸気流量共に約 2 倍の質量流量となっている。下部区画のガス温度及びヘリウム濃度について，解析結果と実験デ-タの比較を図4.2-32 に示す。
HM-1 実験と同様に，混合ガス注入完了後の温度低下は，解析の方が実験より若干急
峻であるものの，実験開始後の温度低下，アイスコンデンサ下部扉の開放による急激な
温度低下，注入開始による温度上昇，注入完了時のピーク温度及び完了後の温度低下等，
解析結果と実験データにおいて一連の挙動は良く一致している。また，下部区画のヘリ
ウムガス濃度に関しても解析結果は実験デ-タと良い一致を示している。
HM-5 実験
この実験では，水平方向ジェットノズルにより小破断 LOCA を想定して，実験開始前に CSTF 容器に空気の代わりに窒素を封入し，水素が注入されている。再循環ファンが模擬されており，HM-1 や HM-2 と比較して再循環ファンによる強制対流も気相混

5-126

合に寄与する。下部区画のガス温度及び下部区画の水素濃度について，解析結果と実験
デ-タの比較を図 4.2-33 に示す。
HM-1 実験及び HM-2 実験と同様に，実験開始後の温度低下，アイスコンデンサ下部
扉の開放による急激な温度低下，注入開始による温度上昇，注入完了時のピーク温度及び完了後の温度低下等，解析結果と実験データにおいて一連の挙動は良く一致している。
また，下部区画の水素濃度に関しても解析結果は実験デ-タと良い一致を示している。
(4) 重要現象に関する不確かさの評価
有効性評価における重要現象として抽出された項目について，解析結果に基づいてMAAP の不確かさを評価する。
CSTF 実験は，上部区画と下部区画で仕切られた区画を持つ格納容器の下部区画に水平あるいは垂直ジェットにより水蒸気及び水素又はヘリウムを注入し，再循環ファンあ
るいはアイスコンデンサ扉による強制対流と自然対流による混合を確認した実験である。
HM-1 実験及び HM-2 実験は空気雰囲気に対し，ヘリウム及び水蒸気の水平方向ジェットによる強制対流とアイスコンデンサ扉開放による自然対流を考慮し，HM-5 実験は窒素雰囲気に対し，水素及び水蒸気の水平方向ジェットによる強制対流，アイスコンデ
ンサ扉開放による自然対流及び再循環ファンによる強制対流を考慮している。
格納容器内のガス温度や非凝縮性ガスの濃度については，図 4.2-31～図 4.2-33 に示すとおり，すべての実験条件において，自然循環及び強制対流下で，測定データと良く一致する解析結果が得られている。
このように，MAAP による解析で得られた格納容器温度及び非凝縮性ガスの濃度変化
は，CSTF 実験における測定データとの比較から妥当であると考えられる。したがって，
MAAP は格納容器各領域間の流動及び構造材との熱伝達及び内部熱伝導に関して，適切なモデルを有していると判断できる。

5-127

表 4.2-4 CSTF 水素混合実験 実験ケ-ス一覧

実験
ケース

雰囲気
ガス

再循環流量

注入ガス
組成

ガス流量
（ヘリウム又は水素）

水蒸気流量

下部区画
ガス初期温度

予備試験

高速ジェット試験（水平方向）

高速ジェット試験（垂直方向）※下線部は，ベンチマ-ク解析ケ-ス

出典：MAAP4User’sManual,EPRI

5-128

CSTF容器
125°

185°

110°

垂直ジェットノズル

14.74

環状試験区画
210°

90°

7.62

2.31 RAD3.81 RADブロワー

2.67 RAD
60°

デッキ
スロット
窒素
または
空気

水平ジェットノズル 垂直ジェット
ノズル

270°
CSTF容器

25°
3.05
4.72

15°

290°
5°

2.36
デッキ

鋼製壁

水平ジェットノズル

1.52

環状試験区画0.3

245°

2.67 RAD (TYP)
窒素
または空気

0.23

1.52 RAD

65°

7.32

1.22

350°

1.52

リムーバブル径方向壁

0.91★センサー位置

鋼製壁
注：単位の記載がないものはm(メートル）

出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 4.2-28 CSTF 実験装置

5-129

90°
A

A

110°

出口スロット25°

垂直ジェットノズル

15°2.67 RAD2.31 RADB

水平ジェットノズル（蒸気／ヘリウム）
350°
B
合板デッキ

210°
再循環流入

上層階
SECTION A-A
290°
1.52 出口スロット（幅4.3cm）

270°

0.64 天井SECTION B-B

再循環流入

出口スロット

0.73

1.41
4.72

注：単位の記載がないものはm(メートル）
鋼製壁
再循環流入

合板デッキ
1.52
3.81

出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 4.2-29 CSTF 実験装置における空気再循環の詳細

5-130

ノード Vi
ジャンクション Jj
デッドエンド区画

垂直ジェットノズル

再循環
ファン

再循環
ファン

垂直方向
ジャンクション

垂直方向
ジャンクション

水平ジェットノズル
水平ジェットノズル（試験ケース：HM-1～HM-5）

漏えいパス

垂直ジェットノズル（試験ケース：HM-6～HM-7）

漏えいパス

出典：MAAP4User’sManual,EPRI

図 4.2-30 CSTF 実験ベンチマ-ク解析 MAAP ノ-ド分割

5-131

HM-1 試験：下部区画

ガス温度（℃）

解析結果
解析結果
実験データ
実験データ
実験データ

：ノード１
：ノード２
：上方位置
：中央位置
：下方位置

時間（分）

ヘリウム濃度（ドライ換算）（％）

HM-1 試験：下部区画
解析結果
解析結果
実験データ
実験データ

：ノード１
：ノード２
：上限値
：下限値

時間（分）
出典：MAAP4User’sManual,EPRI

図 4.2-31 CSTF 実験ベンチマ-ク解析結果（ケ-ス HM-1）

5-132

HM-2 試験：下部区画

ガス温度（℃）

解析結果
解析結果
実験データ
実験データ
実験データ

：ノード１
：ノード２
：上方位置
：中央位置
：下方位置

時間（分）

ヘリウム濃度（ドライ換算）（％）

HM-2 試験：下部区画
解析結果
解析結果
実験データ
実験データ

：ノード１
：ノード２
：上限値
：下限値

時間（分）
出典：MAAP4User’sManual,EPRI

図 4.2-32 CSTF 実験ベンチマ-ク解析結果（ケ-ス HM-2）

5-133

HM-5 試験：下部区画

ガス温度（℃）

解析結果
解析結果
実験データ
実験データ
実験データ

：ノード１
：ノード２
：上方位置
：中央位置
：下方位置

水素濃度（ドライ換算）（％）

時間（分）HM-5 試験：下部区画
解析結果
解析結果
実験データ
実験データ

：ノード１
：ノード２
：上限値
：下限値

時間（分）
出典：MAAP4User’sManual,EPRI

図 4.2-33 CSTF 実験ベンチマ-ク解析結果（ケ-ス HM-5）

5-134

4.2.5 ACE 実験解析
(1) 実験の概要
米国アルゴンヌ国立研究所で実施された ACE 実験[17]では，MCCI の大規模な実験が行われている。この試験の目的は，MCCI の熱水力学的及び化学的プロセスの調査と，計算コードの開発及び妥当性確認に向けたデータベース拡充である。試験装置の概要を図 4.2-34 に示す。試験装置は，8 枚の水冷式パネルを対にして四方の壁を構成しており，その中にコンクリート床，コンクリート／金属製の内挿物，コリ
ウムを内蔵している。2 つの壁の内面には，25 本のタングステン電極棒集合体が設置されており，それらはタングステンコイルによりコリウム頂部付近に接続され，コリウムが溶融して誘導加熱を開始できるまで加熱する。試験装置の大きさは 53.0
cm×50.2 cm である。また，試験装置は二枚式の蓋で覆われており，蓋を通じて主ガス管と接続されている。蓋には 4 つの窓が設置されており，1 つはエアロゾルの収集，ガスのサンプリング及び排出に，残りの 3 つは光学温度計及びビデオカメラによるコリウムの観察に用いられる。
UO2 を含む全てのコリウム成分は粉末状であり，均一に混合されている。また，コリウム及びコンクリート成分は，複数の条件について実験が行われている。
表 4.2-5
及び表 4.2-6 に，L2 実験，L6 実験及び L7 実験におけるコリウム及びコンクリートの成分を示す。実験中，コリウムはタングステン電極で加熱され溶融プールを形成する。コンクリートの侵食は内部に設置された熱電対により観測される。
(2) 解析条件
解析では，図 4.2-35 に示すとおり，試験部を１つのノードとしてモデル化している。水冷式パネルで構成される側壁，コンクリート床及び蓋はヒートシンクとしてモデル化し，試験部と外部環境の間にジャンクションを設定している。
実験ではコリウムを室温から加熱するが，解析ではコンクリートの侵食が開始した時間を零と定義し，その時点における各部の温度等を境界条件として与える。コリウムの初期温度は，L2 実験で 2,400K，L6 実験及び L7 実験で 2,500K である。また，コンクリート床の初期温度は，コリウムとの界面ではコンクリート融点，底面
では室温としている。
(3) 解析結果
L2 実験
L2 実験では，部分的に酸化した PWR 燃料のコリウム溶融物とケイ土系コンクリートとの相互作用が調査されている。電気加熱の出力は平均で約 220kW，水冷式パネルでの熱損失は平均で約 120kW であり，解析ではこれらを境界条件として与えている。溶融プール温度は侵食開始時において約 2,400K であり，その後もその温度を5-135

維持している。
垂直方向へのコンクリート侵食量は 2,000 秒において約 10cm である。
侵食深さとコリウム温度の解析結果を測定データと比較して図 4.2-36 に示すが，いずれも良い一致を示している。
L6 実験
L6 実験では，部分的に酸化した PWR 燃料のコリウム溶融物とケイ土系コンクリートの相互作用を調査している。この実験ではコンクリート製ベースマットの上に7cm のコンクリート／金属製の内挿物が設置されているが，解析では侵食開始時にコリウム成分と合わせて考慮することで実験を模擬している。電気加熱出力は約200kW，水冷式パネルでの熱損失は約 125kW である。侵食率は試験開始時には低く，
試験終了時には高い値となり，最終的な侵食深さは約 13cm であった。コリウム温度と侵食深さの解析結果を測定データと比較して図 4.2-37 に示すが，コリウム温度については良い一致を示している。侵食率については，侵食開始時において解析結果が実測データをやや上回っているが，これはコンクリート床への熱損失をわずかに大きく評価しているためである。
L7 実験
L7 実験では，部分的に酸化した BWR 燃料のコリウム溶融物（70%の Zr が酸化）と石灰岩／砂系コンクリートが用いられており，電気加熱出力は約 130kW である。
L6 実験と同様に，コンクリート床上に 5.7cm のコンクリート／金属製内挿物を設置しており，解析では侵食開始時にコリウム成分と合わせて考慮することで実験を模擬している。実験では，1,500 秒で約 2.5cm の侵食が観測されている。BWR 燃料のコリウム溶融物における低い出力密度と，石灰岩／砂系コンクリートが有する高い分解エンタルピに起因して，侵食深さが小さくなっている。コリウム温度と侵食深さの解析結果を測定データと比較して図 4.2-38 に示すが，いずれも良い一致を示している。
(4) 重要現象に関する不確かさの評価
有効性評価における重要現象として抽出された項目について，解析結果に基づいて MAAP の不確かさを評価する。
ACE 実験では，冷却水の注水がなく，かつコリウム及びコンクリートの配置が既知である。したがって，冷却水の熱水力的挙動や幾何形状の不確かさを最小化した条件においてコンクリート侵食挙動を確認することができ，溶融炉心とコンクリー
トの伝熱，コンクリート分解及び非凝縮性ガス発生の不確かさを評価する上で有効である。
MAAP 解析では，実験で観測されたコンクリート侵食速度を良く再現した結果と5-136

なっており，MAAP による解析で得られたコリウム温度及び侵食速度は，ACE 実験における測定データとの比較から妥当である。また，非凝縮性ガスの発生量については直接的な測定データとの比較をしていないものの，コンクリート侵食速度を問
題なく予測できていることから一定の妥当性を有していると考えられる。したがって，MAAP は溶融炉心とコンクリートの伝熱，コンクリート分解及び非凝縮性ガス発生に関して，適切なモデルを有していると判断できる。

5-137

表 4.2-5 ACE 実験におけるコリウム成分

成分(kg)

L2

L6

L7

UO2

216

219

188.5

ZrO2

42.5

18.5

59.4

Zr

13.4

21.1

17.7

1.8

1.1

Zirc-4
Fe2O3

-

-

-

NiO

-

-

-

Cr2O3

-

-

-

SS-304

-

9.1

0.6

CaO

3.0

7.3

11.5

SiO2

20.9

16.9

12.5

BaO

0.8

0.79

1.4

La2O3

0.6

0.6

1.14

SrO

0.5

0.5

0.96

CeO2

1.3

1.3

2.32

MoO2

0.9

0.94

1.7

SnTe

0.2

-

-

ZrTe2

-

0.2

0.18

Ru

-

0.38

-

B4C

-

-

1.0

Ag

-

1.19

-

In

-

0.22

出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI5-138

表 4.2-6 ACE 実験におけるコンクリート成分

成分(kg)

L2

L6

L7

SiO2

69

69

28.3

CaO

13.5

13.5

26.0

Al2O3

4

4

3.5

K2O

1.4

1.4

0.6

Fe2O3

1

1

1.6

TiO2

0.8

0.8

0.14

MgO

0.7

0.7

9.6

Na2O

0.7

0.7

1.1

MnO

0.03

0.03

0.05

BaO

0.02

0.02

0.03

SrO

0.02

0.02

0.03

Cr2O3

0.01

0.01

0.009

7.9

7.9

27.5

S

S

L/S

99.1

99.08

98.459H2O+CO2
コンクリートの種類
合計※※ コンクリートの種類
S

：ケイ土系

L/S ：石灰岩・砂系
出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

5-139

エアロゾル収集
ガスサンプリング
主ガス管
アルゴン入口希釈器

サンプルライン観察窓
蓋

アルミナ・ジルコニア

プレナム

断熱材
ヘリウム入口タングステンライナ
冷却水マニホールド
外壁
コリウム

水冷式パネル

コンクリート／
金属製内挿物

タングステン電極

コンクリート床
耐火れんが

出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 4.2-34 ACE 実験装置の概要

5-140

ガス流

自由体積

コリウム

格納容器ノード IV
コリウムプール IC
ジャンクション IJ
ヒートシンク IH

コンクリート製
ベースマット
出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 4.2-35 ACE 実験解析におけるノード分割

5-141

温度 (K)

ACE L2 実験データ
ACE L2 実験データ
ACE L2 実験データ
ACE L2 実験データ
解析結果

時間 (s)

侵食深さ (m)ACE L2 実験データ
解析結果

時間 (s)
出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 4.2-36 ACE 実験の解析結果（L2 実験）

5-142

温度 (K)

ACE L6 実験データ
解析結果

時間 (s)

侵食深さ (m)ACE L6 実験データ（1403 K 等温線）
ACE L6 実験データ（1523 K 等温線）
ACE L6 実験データ（1673 K 等温線）
解析結果

時間 (s)
出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 4.2-37 ACE 実験の解析結果（L6 実験）

5-143

温度 (K)

ACE L7 実験データ
解析結果

時間 (s)

侵食深さ (m)ACE L7 実験データ
解析結果

時間 (s)
出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 4.2-38 ACE 実験の解析結果（L7 実験）

5-144

4.2.6 SURC-4 実験解析
(1) 実験の概要
SURC-4 実験 [18] は米国サンディア国立研究所で行われた MCCI 実験であり，
OECD/NEA の国際標準問題（ISP-24）にも選定されている。
実験装置の概要を図 4.2-39 に示す。試験装置は，アルミニウム製格納容器とその内部に設置された円筒状のるつぼから構成される。るつぼの側壁及び蓋は厚さ約10cm の MgO 製鋳造物であり，るつぼ全体の大きさは直径約 60cm，高さ約 100cmである。るつぼの下部には，厚さ約 40cm の玄武岩系コンクリート床が設置され，コンクリートの侵食は内部に設置された熱電対により観測される。
実験では，コンクリート侵食が開始するまで，約 200kg のステンレス鋼と模擬 FPから成るコリウムを約 60kW の電気出力で誘導加熱し，それによるコンクリート侵
食及びコリウム温度が測定されている。また，化学反応とガス放出への影響を調査するため，コンクリート侵食開始から約 14 分後に約 20kg のジルコニウムをコリウ
ムに投入している。最終的な侵食深さは約 24.5～27.5cm であった。
(2) 解析条件
SURC-4 実験は，ACE 実験と同様のモデルで模擬できることから，図 4.2-35 に示したモデルを用いている。
解析ではコンクリートの侵食が開始した時間を零と定義し，その時点における各部の温度等を境界条件として与える。コリウムの初期温度は 1,750K であり，コンク
リート床の初期温度は，コリウムとの界面ではコンクリート融点，底面では室温としている。
(3) 解析結果
図 4.2-40 に侵食深さの解析結果を測定データと比較して示す。解析による侵食率
は，測定データとの良好な一致を得ている。なお，SURC-4 実験では外周部のコンクリート侵食深さが大きくなっており，解析結果と相違が見られるが，これは，実験では外周部からの誘導加熱によって溶融物を加熱しているため，外周部への入熱量が大きくなる試験体系によるものと考えられる。
(4) 重要現象に関する不確かさの評価
有効性評価における重要現象として抽出された項目について，解析結果に基づいて MAAP の不確かさを評価する。
SURC-4 実験では，冷却水の注水がなく，かつコリウム及びコンクリートの配置が既知である。したがって，冷却水の熱水力的挙動や幾何形状の不確かさを最小化した条件においてコンクリート侵食挙動を確認することができ，溶融炉心とコンク

5-145

リートの伝熱，コンクリート分解及び非凝縮性ガス発生の不確かさを評価する上で有効である。
MAAP 解析では，実験で観測されたコンクリート侵食速度を良く再現した結果となっており，MAAP による解析で得られた侵食速度は，SURC-4 実験における測定データとの比較から妥当である。また，非凝縮性ガスの発生量については直接的な測定データとの比較をしていないものの，コンクリート侵食速度を問題なく予測できていることから一定の妥当性を有していると考えられる。したがって，MAAP は溶融炉心とコンクリートの伝熱及びコンクリート分解及び非凝縮性ガス発生に関して，適切なモデルを有していると判断できる。

5-146

ガス管

るつぼ蓋
(MgO 製)SUS-304 管

るつぼ側壁(MgO 製)

水冷式
アルミニウム製
格納容器

誘導コイル
アルゴン
パージ
0－リング

電源接続部
MgO 製ブロック

給電窓

玄武岩系
コンクリート

計測窓

出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 4.2-39 SURC-4 実験装置図5-147

侵食深さ（m）

測定データ（中心部）
測定データ（中間部）
測定データ（外周部）
測定データ（高温部）
解析結果

時間（×103 秒）
出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 4.2-40 SURC-4 実験の解析結果

5-148

4.2.7 PHEBUS-FP 実験解析
(1) 実験の概要
PHEBUS-FP 計画[19][20]は，フランス放射線防護・原子力安全研究所（IRSN），フ
ランス電力庁及び EU を中核とする国際協力プログラムであり，燃料から放出される FP の種類，
量，
1 次系及び格納容器内への移行と除去挙動に関する知見を取得し，シビアアクシデント解析コードの改良及び検証に資することを目的として実施されている。
PHEBUS-FP 計画は，FPT0，1，2，3 及び 4 の計 5 つの実験から構成されており，各実験では実燃料（酸化ウラン燃料）を炉心内で溶融させ，放出される FP などの挙動を調査している。FPT0 実験は未照射燃料を対象とし， FPT4 実験は燃料デブリを対象としていること，FPT2 実験及び FPT3 実験はいずれも水蒸気枯渇状態で実施されていることを考慮し，ここでは水蒸気雰囲気下で照射済燃料を対象に実施された FPT1 実験を取り上げる。なお，同実験は，OECD/NEA の国際標準問題（ISP-46）にも選定されている。
図 4.2-41 には実験設備の概要を示すが，装置は大きく 3 領域に分かれており，それぞれ炉心，１次系及び格納容器を模擬している。炉心には長さ約 1m の実燃料 20本と制御棒で構成される試験体が設置され，中性子束によって加熱される。炉心部には図 4.2-42 に示す軸方向位置に熱電対が配置されており，温度が測定される。また，放出された FP は燃料を取り囲むシュラウド内に試験体下部より供給される水蒸気によって上部垂直ラインに導かれる。FPT1 実験における水蒸気流量及び炉心の加熱出力を図 4.2-43 に示す。
１次系はホットレグ及びコールドレグを模擬する内径 3cm，長さ約 13.3m の水平
配管と，SG 伝熱管を模擬する内径約 2cm，長さ約 10m の U 字管で構成される。
模擬格納容器は約 10m3 の容積を有しており，内部に備えられたコンデンサは，実機の格納容器壁面における水蒸気の凝縮及びエアロゾルの沈着を模擬するように，
雰囲気温度より低い温度に設定されている。また，下部にはエアロゾルを含んだ洗浄水を溜めるサンプが設けられている。
(2) 解析条件
解析では，図 4.2-44 に示すとおり，炉心部を径方向に 2 領域，軸方向に 11 ノードでモデル化している。
径方向中心領域は，
8 本の燃料棒と 1 本の制御棒を含んでおり，
径方向外周領域は 12 本の燃料棒を含んでいる。１次系は図 4.2-45 の破線で囲んだ領
域，すなわち炉心，上部プレナム，ホットレグ，SG 伝熱管（ホットレグ管及びコー
ルドレグ管），中間レグでモデル化している。格納容器は，図 4.2-46 に示すように，
上部区画と下部区画に分割してモデル化している。解析では図 4.2-43 に示した水蒸気流量及び炉心の加熱出力の時間変化を境界条件として与えている。

5-149

(3) 実験及び解析の考察
被覆管温度，水素流量及び水素発生量，希ガス及びよう素の格納容器への放出割合について，測定データと解析結果の比較を図 4.2-47～図 4.2-54 に示す。
A) 実験結果の考察
FPT1 実験では，実験開始後約 8,000 秒から，水蒸気流量及び炉心の加熱出力を増加させ，炉心崩壊や FP 放出のデータを取得している。図 4.2-47～図 4.2-50 には下端からそれぞれ 700mm，600mm，400mm 及び 300mm の高さにおける外周
部燃料の被覆管温度を示している。被覆管温度は，実験開始後約 8,000 秒から炉心の加熱の増加にしたがって大きく上昇し，実験開始後約 11,000 秒には急上昇が見られる。その後も炉心の加熱出力が増加することにより被覆管温度は高温を維持し，加熱出力がなくなる実験開始後約 17,000 秒で減少に転じる。
図 4.2-51 には水素流量を示すが，実験開始後約 8,000 秒から徐々に上昇し，被覆管温度と同じく実験開始後約 11,000 秒に急上昇が生じている。したがって，同時刻における被覆管温度の急上昇は，ジルコニウム酸化反応による発熱が原因と考えられる。被覆管温度及び水素発生量はピークを過ぎるとすぐに減少する。これは，溶融燃料のキャンドリングが開始することで被覆管と水蒸気の接触面積が減少し，酸化反応も減少したためと推測される。高さ 300mm の場合に，約 1,500℃に到達した時点で急激な温度上昇が発生していないことも，上部からのキャンド
リングにより酸化反応が顕著にならなかったものと推測される。ジルコニウム酸
化反応の進展により被覆管外面には酸化ジルコニウム層が形成されるが，被覆管内面の金属部は 1,800℃程度で溶融するため，それ以上の温度になると酸化ジルコ
ニウム層のみで燃料棒としての形状を維持することになる。約 2,200℃を超えると溶融した被覆管による二酸化ウランの溶解現象が進み，被覆管内部は溶融物割合が高まる。そのような状況では酸化ジルコニウム層では被覆管形状を維持できずに破損し，溶融物が流下することになると考えられている。同時に上部に残っていた燃料も落下すると考えられている。図 4.2-52 には水素発生量の積算値を示しているが，最終的に発生した水素量は 96±13g と推定されており，これは初期ジ
ルカロイの 64%が酸化したことに相当する。
図 4.2-53 及び図 4.2-54 には，一次系及び格納容器内に放出された希ガス及びよう素の割合を示す。オンライン計測によると，実験開始後約 6,000 秒には被覆管破損にともなう少量の FP 放出が確認されているが，希ガス及びよう素の放出が顕著になるのは，ジルコニウム酸化反応にともなう発熱により燃料温度が急上昇する実験開始後約 11,000 秒である。その後，燃料温度は高温を維持するため，希ガス及びよう素の放出は継続されるが，実験開始後約 17,000 秒で加熱がなくなると，
積算放出割合はほぼ一定となる。図 4.2-55 に実験結果の分析から得られたよう素

5-150の回路内マスバランスを示す。よう素のバンドル内残存割合は約 13%であり，したがって最終的にはバンドル外へ約 87%が放出された。一方，1 次系（コールドレグ）内質量流量の測定値からは，1 次系を通過して格納容器内に放出された希ガスの割合は約 77%となるが，PHEBUS-FPT1 実験最終報告書[20]においては，燃料の損傷度合いやよう素等の揮発性核種の放出量との比較結果から，この値はやや過小評価であり，
実際はよう素と同等の 80～85 %程度であったと推定されている。
B) 解析結果の考察
被覆管温度の解析結果を図 4.2-47～図 4.2-50 に示すが，炉心の加熱出力が増加する実験開始後約 8,000 秒まで，解析結果と測定データは良く一致している。その後，解析結果は測定データをやや上回る傾向を示しており，急上昇が生じる時
刻は測定データに比べて 500 秒程度早くなっている。図 4.2-51 には水素流量の解析結果を示しているが，実験開始後約 8,000 秒から水素流量はやや大きく予測されており，このためジルコニウム水反応による発熱量が実験に比べて大きくなったと考えられる。この結果は，被覆管温度の解析結果が測定データを上回り，また被覆管温度の急上昇を早く予測した結果と整合する。図 4.2-52 には，積算水素量を示すが，最終的な水素発生量の解析結果は測定データに比べて 3 割程度多くなっている。
MAAP の解析では被覆管温度が約 1,600℃以上で Baker-Just モデル，それより低温では Cathcart モデルを使用しているが，被覆管温度が 1,500℃程度から急上昇した後の挙動は実験と解析ともに同程度であることから，Cathcart モデルによる酸化速度が大きめの傾向を持つことが考えられうる。解析結果と測定データの差異については，実験体系のモデル化が要因の一つと考えられる。すなわち，図4.2-44 に示すとおり実験のバンドル形状は 5×5 配列であり，燃料棒間及び外周構
造体との輻射熱伝達や，水蒸気による対流熱伝達による影響を考慮すると，半径方向には比較的大きな温度分布が生じると考えられる。実際に図 4.2-56 に示す実験後の燃料バンドルの X 線トモグラフでは，半径方向にかなり強い非均質性が見られている。一方，解析においては，バンドルを内側 12 本，外側 8 本の 2 領域で模擬しているため，半径方向の温度分布が実験に比べて均質化されることにより，被覆管温度の予測性に影響を与えている可能性がある。
約 11,000 秒付近の被覆管温度のピーク値については，解析結果が実験結果より数十℃高めになっている。また，高さ 300mm の場合は実験に見られない急上昇が見られる。これはキャンドリング開始タイミングに関係している。キャンドリン
グ開始タイミングは，燃料棒内で溶融した被覆管による二酸化ウランの溶解速度と，酸化ジルコニウム層による形状維持の限界タイミングに依存しており，後者の酸化ジルコニウム層の破損は振動や流れによる外力の影響が大きい。解析では

5-151

2,500K（約 2,227℃）にて溶融ジルカロイによる二酸化ウランの溶解が開始するとともに酸化ジルコニウム層の破損によるキャンドリング開始をモデル化している。この温度が実験での観察結果より若干高い設定となっており，キャンドリン
グ開始タイミングが遅れたため，キャンドリングによって酸化反応が阻害されていないことになるが，二酸化ウランの融点（約 2,800℃）より低い温度で液化するという観点からは妥当であるといえる。
図 4.2-53 及び図 4.2-54 に FP 積算放出割合の解析結果を示す。FP 放出が開始
される時間は，解析結果と測定データで良く一致している。これは，被覆管破損が生じる実験開始後約 6,000 秒まで，被覆管温度を良く再現できていることからも妥当な結果と考えられる。一方，FP 放出が顕著になる実験開始後約 11,000 秒
以降は，測定データが時間とともに一定の割合で増加するのに対し，解析結果は
約 0.5 まで急激に増加した後，緩やかな増加を示す。この原因は，解析において燃料温度が測定データに比べて高く予測され，FP の放出が促進されたためと考えられる。
実験終了時の積算放出割合については，解析結果は実験と同程度の 0.8 前後となっているが，図 4.2-53 に示した希ガスの積算放出割合については，解析結果が実
験結果を若干上回り，図 4.2-54 に示したよう素の積算放出割合については解析結
果が実験結果を若干下回っている。MAAP の解析においては，径方向を 2 チャン
ネル，軸方向を 11 ノードに分割した各セルでは温度や溶融状況は均一であり，温度分布及び質量移行による空洞化部分は左右対称となる。一方で，実験後の燃料の X 線トモグラフ（図 4.2-56）では，温度分布及び空洞化部分は左右非対称である。MAAP の炉心モデルは，１つのチャンネルに多数の燃料棒を含んだ実機の体系を対象としており，本実験のように個々の燃料棒の形態が影響する場合には輻
射熱伝達の計算などに誤差が生じやすく，放出割合に若干の差が生じたと推定される。
PHEBUS-FP 実験では，実機の炉心と比較すると小規模な体系を扱っているた
め，解析における炉心のチャンネル分割方法が結果に影響を及ぼしたと考えられる。
(4)

重要現象に関する不確かさの評価
有効性評価における重要現象として抽出された項目について，解析結果に基づいて MAAP の不確かさを評価する。
PHEBUS-FP 実験においては，燃料バンドルの加熱にともなう被覆管温度の上昇，
ジルコニウム酸化反応による被覆管温度の急上昇及び炉心溶融といった事象進展の中で，FP 放出の挙動が確認されている。
FP 放出割合の解析結果と測定データの比較から，FP 放出の開始時間を良く再現

5-152

できることを確認している。
解析結果と測定データの差異については，実験体系のモデル化が要因の一つと考えられる。PHEBUS-FP 実験では，実機の炉心に比較して小規模な体系を扱っており，個々の燃料棒の形態が大きく影響するが，実機体系では，局所的な挙動による影響は相対的に小さくなるため，この種の不確かさは小さくなると考えられる。
以上のことから，MAAP による解析で得られた FP 放出割合は，PHEBUS-FP 実
験における測定データとの比較から妥当であると考えられる。したがって，MAAP

は原子炉圧力容器内 FP 挙動及び原子炉格納容器内 FP 挙動に関して，適切なモデルを有していると判断できる。

5-153

図 4.2-41 PHEB
BUS-FP 実験（FPT1）における設備概要[21]図 4.2-42 PHEBUS-F
FP 実験（FPT1）における炉心部の熱電対位置[221]5-154図 4.2-43 PHEBUS-FP 実験（FPT1）におけるバンドル出力と蒸気流量[21]5-155図 4.2-44 PHEBUS-FP 実験解析における炉心（燃料バンドル）モデル[21]5-156図 4.2-45 PHEBUS-FP 実験解析における１次系モデル[21]図 4.2-46 PHEBUS-FP 実験解析における格納容器モデル[21]5-157図 4.2-47 PHEBUS-FP 実験の解析結果（被覆管温度，下端から 700mm）[21]

図 4.2-48 PHEBUS-FP 実験の解析結果（被覆管温度，下端から 600mm）[21]5-158図 4.2-49 PHEBUS-FP 実験の解析結果（被覆管温度，下端から 400mm）[21]

図 4.2-50 PHEBUS-FP 実験の解析結果（被覆管温度，下端から 300mm）[21]5-159図 4.2-51 PHEBUS-FP 実験の解析結果（水素流量）[21]

図 4.2-52 PHEBUS-FP 実験の解析結果（積算水素量）[21]5-160積算放出割合
積算放出割合図 4.2-53 PHEBUS-FP 実験の解析結果（希ガス積算放出割合）[21]

図 4.2-54 PHEBUS-FP 実験の解析結果（よう素積算放出割合）[21]5-161

燃料に残存したよう素の割合：13±4%

図 4.2-55 PHEBUS-FP 実験（FPT1）におけるよう素の回路内マスバランス[21]

5-162

燃料上端

空洞部

燃料下端

図 4.2-56 PHEBUS-FP 実験（FPT1）における燃料バンドルの X 線トモグラフ[21]5-1634.2.8 ABCOVE 実験解析
(1)

実験の概要
米国 Hanford Engineering Developing Laboratory で実施された ABCOVE（AB5）
実験[22]では，計算コードの妥当性確認を目的に，エアロゾル挙動に関するデータが取得されている。実験では，図 4.2-57 に示すようにコンクリートピットに設置された容積約 852m3 の格納容器内にエアロゾルを発生させ，凝集及び沈着にともなう気相中のエアロゾル濃度の減少挙動が調査された。
主な試験条件を表 4.2-7 に示す。エアロゾルは，スプレイノズルから格納容器内に噴出させたナトリウムを燃焼させることにより生成される。実験では，約 223kg のナトリウムが約 872 秒間スプレイされ，全てのナトリウムが酸化ナトリウム約 60%，
水酸化ナトリウム約 40%から成るエアロゾルに変化している。エアロゾルの濃度はエアロゾルの生成にともなって増大し，スプレイ開始後約 383 秒で最大となり，約1.7×10-4 g/cc（約 170g/m3）に到達した。エアロゾル生成が継続する約 900 秒後まで高い濃度が維持され，その後は凝集及び重力沈降によって約 105 秒後には約 5×10-9 g/cc 程度にまで減少している。

(2)

解析条件
AB-5 実験におけるエアロゾル特性及び実験体系を考慮し，エアロゾル濃度の推移を解析している。なお，MAAP の解析手法とは異なる数値解についてもあわせて評価している。

(3)

解析結果
MAAP によるエアロゾル濃度の解析結果を測定データと比較して図 4.2-58 に示す。
MAAP による解析結果は測定データの挙動を良く再現できている。

(4)

重要現象に関する不確かさの検討
有効性評価における重要現象として抽出された項目について，解析結果に基づいて MAAP の不確かさを評価する。
高温の炉心から格納容器にガス状で放出された揮発性 FP は，気相中で冷却されエアロゾルを形成する。エアロゾル粒子が凝集して粒子径が大きくなると，重力沈降等によって気相中から格納容器内の構造材表面へ移動することにより，気相中の FP
濃度が低下する。MAAP ではこられの格納容器内エアロゾル挙動を良く模擬できている。
MAAP による解析で得られたエアロゾル濃度は，ABCOVE（AB5）実験における測定データとの比較から妥当であると考えられる。したがって，MAAP は原子炉格
納容器内 FP 挙動に関して，適切なモデルを有していると判断できる。

5-164

表 4.2-7 ABCOVE 実験（AB5）の主要な条件[23]格納容器直径7.62 m

格納容器高さ

20.3 m

格納容器体積852 m3

初期酸素濃度

23.3 %

初期温度302.25 K

初期圧力0.122 MPa

Na スプレイ流量256 g/s

スプレイ期間試験開始後 13～885 秒

エアロゾル生成速度

445 g/s

生成粒子の平均半径0.25 μm5-165図 4.2-57 ABCOVE 実験（AB5）における装置概要[23]5-166エアロゾル質量濃度 （g/cc）

数値解
解析結果
測定データ

時間（秒）
出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図 4.2-58 ABCOVE 実験解析結果（エアロゾル質量濃度）

5-167

4.3

妥当性確認（感度解析）

4.3.1

沸騰・ボイド率変化，気液分離（水位変化）
・対向流［炉心（熱流動）］

炉心の「沸騰・ボイド率変化」及び「気液分離（水位変化）
・対向流」については，原子炉圧力容器内水位に関係する現象である。
炉心損傷防止対策の事故シーケンスにおいては，対象とする原子炉水位といった原子炉
圧力容器内挙動は SAFER コードによって評価されており，MAAP コードは格納容器内挙動の評価のみに用いられているが，格納容器破損防止対策の事故シーケンスにおいては，
MAAP コードによって，原子炉圧力容器内挙動を含めた全体挙動を評価している。原子炉
水位は炉心冷却状態及び炉心溶融進展への影響が考えられるため，原子炉水位について
SAFER コードと比較を行い，不確かさを確認する。
(1) 解析条件
SAFER コードは，原子炉内熱水力過渡変化及び炉心ヒートアップを解析するコードであり，原子炉圧力容器に接続する各種一次系配管の破断事故，原子炉冷却材流量の喪失事故，原子炉冷却材保有量の異常な変化等を取り扱うことができる。また，SAFER
コードは，MAAP コードと比較し原子炉圧力容器内のモデルが精緻であり，上部タイプレート及び炉心入口オリフィス等での気液対向流制限現象（CCFL 現象）及び炉心上部プレナムにおけるサブクール域の局在化により冷却材が炉心下部プレナムに落水する現象（CCFL ブレークダウン現象）などを考慮することができる。
SAFER コードは炉心損傷防止対策における事故シーケンスグループのうち以下の 6グループで使用され，原子炉圧力，原子炉水位，燃料被覆管温度等の評価に使用されている。
・高圧・低圧注水機能喪失
・高圧注水・減圧機能喪失
・全交流動力電源喪失
・崩壊熱除去機能喪失
・LOCA 時注水機能喪失（中小破断 LOCA）
・格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA）
そこで，これらのシーケンスグループのうち，原子炉水位の低下が比較的緩慢な「高圧注水・減圧機能喪失」（以下，TQUX シーケンス）及び比較的速い「LOCA 時注水機
能喪失（中小破断 LOCA）」（以下，中小破断 LOCA シーケンス）の 2 グループを対象として比較評価を行った。
(2) 解析結果
原子炉水位について，原子炉圧力容器内挙動をより精緻に評価可能な SAFER コード
5-168

との比較を通じて確認した。BWR-5，Mark-I 改良型格納容器プラントを例とし，炉心損傷防止対策の有効性評価で評価している TQUX シーケンス及び中小破断 LOCA シー
ケンスを対象とした。
A）TQUX シーケンス
解析結果を図 4.3-1 に示す。SAFER コード，MAAP コードとも給水流量の全喪失に伴い原子炉水位は急速に低下する。初期値が異なるのは，上部プレナムノードの定義の違いによる。すなわち，SAFER コードは気水分離器第一段上端までとしているのに対し，MAAP コードでは気水分離器の上端までとしているためである。原子炉
水位低（レベル 1）に到達して 10 分後に作動する原子炉代替減圧系による急速減圧
開始時刻は，約 4 分の差異が生じている。また，SAFER コードでは急速減圧後の水位上昇が大きく評価され，その後の蒸気流出の継続による水位低下が顕著に確認される。また，急速減圧後，SAFER コードでは炉心入口での CCFL の発生により炉心から下部プレナムへの落下水量が抑えられるため，炉心水位は MAAP コードよりも高めとなる。MAAP コードでは，有効燃料棒底部まで低下しており，その後の低圧注入系による注水による有効燃料棒頂部までの水位回復時刻は約 4 分 MAAP コードの方が遅くなる。
B）中小破断 LOCA シーケンス
解析結果を図 4.3-2 に示す。5cm2 の破損を想定するとともに，給水流量の全喪失に伴い原子炉水位は急速に低下する。TQUX シーケンスと同様，上部プレナム内の水位の初期値は異なる。25 分後の急速減圧と注水開始以降は，TQUX シーケンスとほぼ同様な傾向を示す。MAAP コードでは，炉心入口の CCFL を考慮していないために
水位低下幅は SAFER コードよりも大きく，その後の補給水系の注水による有効燃料
棒頂部までの水位回復時刻は約 2 分早い。
(3) まとめ
原子炉水位変化について，原子炉圧力容器内挙動をより精緻に評価可能な SAFER コ
ードと比較を行った。CCFL の取り扱い等により水位変化に差異が生じたが，水位低
下幅は MAAP コードの方が保守的であり，その後の注水操作による有効燃料棒頂部までの水位回復時刻に関しては，TQUX シーケンス，中小破断 LOCA シーケンスとも
SAFER コードとの差異は小さく，短期的な挙動をよく模擬できており，崩壊熱の影響が支配的となる長期的な挙動を評価対象とした，有効性評価における格納容器挙動評
価への適用性に問題は無いと判断した。

5-169

炉心上部プレナム

気水分離器上端
気水分離器第一段上
上端
ADS による減圧(MAAP)
再冠水(SAFER)
有効燃料棒頂部
ADS による減圧(SAFER)

再再冠水(MAAP)

有効燃料棒底部

炉心下部プレナム

図4.3-1 原子炉水位位に関するコード間比較（TQUXシーケンス）

炉心上部プレナム

気水分離器上端
気水分離器第一段上端

再冠水(MAAP)
有効燃料棒頂部

再冠水(SAFER)ADS による減圧
有効燃料棒底部

炉心下部プレナム

図4.3-2 原子炉水位に関関するコード間比較（中小破断LOCAシーケンス
ス）
5-170

4.3.2炉心ヒートアップ（燃料棒内温度変化，燃料棒表面熱伝達，燃料被覆管酸化，被覆管変形［炉心（燃料）］）炉心ヒートアップに関する解析モデル（燃料棒内温度変化，燃料棒表面熱伝達，被覆管
酸化，被覆管変形）については，4.2.1 に示したように，TMI 事故の分析結果と比較し，妥当な結果が得られている。また，MAAP コードの解析モデルが TMI 事故あるいはその後の検討により得られた知見をもとに開発されていることも踏まえると，MAAP コードの解析モデルは一定の妥当性を有していると判断できる。しかし，炉心溶融時の実機の挙動に関しては，現段階では十分な知見が得られていない状況であることから，ここでは，炉心ヒートアップに関する解析モデルに関連したパラメータに対する感度解析により，その影響程度を把握する。
(1) 解析条件
原子炉水位が低下すると，燃料表面からの除熱が低下し崩壊熱によって炉心がヒートアップする。その際，被覆管温度が上昇すると崩壊熱にジルコニウム－水反応の酸化発熱反応が加わりヒートアップが加速される。また，炉心ヒートアップの過程で燃料棒内が加圧され被覆管破裂が発生する可能性がある。これらの挙動が炉心ヒートア
ップ速度に与える影響については十分な知見が得られていないことから，BWR-5，
Mark-I 改良型格納容器プラントを例として，炉心ヒートアップ速度に関する感度解析を実施して，その影響程度を確認する。
この感度解析では，ジルコニウム－水反応が一旦開始すると，この反応熱は崩壊熱よりも大きく，ヒートアップに最も寄与することから，ジルコニウム－水反応の速度に着目する。ジルコニウム－水反応速度の感度をみるため，ジルコニウム－水反応の起きる面積を変化させた感度解析を実施する。反応の起きる面積に乗じる係数（ジルコニウム－水反応速度の係数）はジルコニウム－水反応の計算のみに使用され，熱水力挙動の計算に使用される燃料被覆管の直径，長さ等の幾何形状を変えるものではない。この係数を増加させることにより，酸化反応熱の発生速度，水素発生速度，酸化ジルコニウム生成速度が速くなる方向に影響する。これらは炉心溶融進展が速くなる
方向へ作用する。この係数は，ベースケースでは燃料被覆管表面積に基づき 1 倍を与えている。これは，ヒートアップ時には燃料被覆管破裂が発生する場合に破裂部の燃料被覆管内面の酸化もあるが，燃料被覆管内面の酸化は，限定された破裂部のみで生じること，炉心形状が健全な状態は溶融過程の比較的短期間であることから，炉心全体が溶融する状況では内面の反応は無視できると考えられることに基づいている。これに対し，感度解析のパラメータの振り幅としては，炉心ヒートアップ速度が速くなる場合の応答の確認として，仮想的な厳しい想定ではあるが，2 倍とする。

5-171

項目

ジルコニウム－水

設定根拠

反応速度の係数

ベースケース

1倍

燃料被覆管表面積に基づく値

感度解析ケース

2倍

燃料被覆管表面積に基づく値の 2 倍(2) 解析結果
炉心ヒートアップの進展は，炉心領域の冷却材による除熱の効果により差が生じる
ことから，格納容器破損防止対策の有効性評価のうち，「高圧・低圧注水機能喪失（原子炉圧力容器破損）」（以下，TQUV シーケンス）及び「大破断 LOCA 時注水機能喪失（原子炉圧力容器破損）」（以下，大破断 LOCA シーケンス）について，感度解析を実施した。以下に結果を述べる。
A）TQUV シーケンス（添付 1 に詳細を記載）
解析結果を図 4.3-3 に示す。ベースケースと感度解析ケースで，本パラメータの影響
は炉心露出以降に現れる。ヒートアップ時のジルコニウム－水反応速度の係数を 2 倍にしたことで，金属－水反応による酸化反応熱が増加することから，炉心溶融は感度
解析ケースにおいて約 5 分早くなっている。原子炉圧力容器破損時の原子炉圧力はわずかに高くなるが 2.0MPa[gage]以下である。また，格納容器圧力・格納容器雰囲気温度に対しては，酸化反応熱が増加することから，格納容器に放出された熱量の増加によりベースケースより高めになるが，その差はわずかである。
B）大破断 LOCA シーケンス
解析結果を図 4.3-4 に示す。大破断 LOCA シーケンスでは，原子炉圧力容器内の冷却材インベントリが急激に減少し除熱が悪化することから，TQUV シーケンスと比較してより早い時間からヒートアップが進展する。感度解析ケースにおいてはヒートア
ップ時の被覆管表面積を 2 倍にしたが，大破断 LOCA 事象と同時に原子炉冷却材が喪失するため，炉内の限られたインベントリに対する酸化反応は限定的であり，反応表
面積を増加した場合の方が炉心溶融までの時間を遅くする。炉心溶融は，感度解析ケースにおいて約 4 分遅くなっている。TQUV シーケンスでは，原子炉圧力容器内の冷却材インベントリの減少がより緩やかであることから，炉心部への蒸気供給が継続される。このため，ヒートアップ時の被覆管表面積の感度は TQUV シーケンスの方が大きくなったものである。
(3) まとめヒートアップに関してジルコニウム－水反応が促進される場合の影響を確認するた
め，仮想的な厳しい振り幅ではあるが，ジルコニウム－水反応速度の係数を 2 倍とし5-172

た感度解析を行った。炉心溶融のタイミングについては，TQUV，大破断 LOCA シー
ケンスのいずれも感度は小さい。また，下部プレナムへのリロケーションの開始時刻
は，両シーケンスともベースケースとほとんど同時であり，炉心溶融開始から原子炉
圧力容器破損までは 3～4 時間程度の時間があることから，原子炉圧力容器破損時点で原子炉格納容器下部に十分な注水がなされており，実機解析への影響は無い。さらに，
TQUV シーケンスでは，原子炉圧力容器破損時の原子炉圧力も 2.0MPa[gage]以下であり，格納容器圧力への影響もわずかとなることから，実機解析への影響は無い。水素
発生の観点では，感度解析においては被覆管酸化反応熱の増加を想定して仮想的に被覆管表面積（ジルコニウム－水反応速度の係数）を大きくしているものであり，実機の被覆管表面積は形状により決まることから影響しない。また，原子炉圧力容器破損
時刻への感度は大きくなく，格納容器下部への注水量に大きな差は生じないことから，
コンクリート侵食量への影響は小さいと考えられる。
以上より，有効性評価への適用性に問題は無いと判断した。

5-173

炉心溶融開始

下部プレナムへの溶融炉心落下開始

逃がし安全弁の開閉による
圧力変動がし安全弁開による
逃が
減圧
圧開始

下部プレナムへの溶融炉心下落落下による圧力上昇

2.0M
MPa[gage]
原子炉圧力容器破損

図 4.3-3 炉心ヒートアッップに関する感度解析結果（TQUV シーケンス）(1/2)

5-174

格納容器限界圧力（854kPa[gage]（最高使用圧力の 2 倍））原子子炉圧力容器破損
逃がし安全弁開による減圧開始

格納容器限界温度度（200℃）

子炉圧力容器破損
原子逃がし安全弁開による減圧開始

図 4.3-3 炉心ヒートアッップに関する感度解析結果（TQUV シーケンス）(2/2)

5-175炉心溶融開始

下部部プレナムへの溶融
融炉心落下開始

格納容器限界圧力（854kPa[gage]（最高使用圧力
力の 2 倍））原子炉圧力容器破損
下部プレ
レナムへの
溶融炉心
心落下による圧力上昇

図4.3-4 炉心ヒートアップに関する感度解析結果（大破断LOCAシーケンス）

5-176

(2) 解析結果
炉心のリロケーションは，炉心領域の冷却材が失われ，崩壊熱及び被覆管酸化反応に
より燃料温度が上昇して発生するが，TQUV シーケンスと大破断 LOCA シーケンスについて，感度解析を実施した。以下に結果を述べる。
A）TQUV シーケンス（添付 1 に詳細を記載）
解析結果を図 4.3-5 に示す。ベースケースと感度解析ケースで，本パラメータの影響
は炉心露出以降に現れる。感度解析ケースにおいては，炉心ノードが崩壊する判定を厳しくしたことで，より早期に炉心ノードの崩壊及び炉心溶融が進展することになるものの，その影響は限定的であり，事象全体の進展に大きな影響は無い。原子炉圧力容器破損時刻に関してもほぼ同時刻である。このときの原子炉圧力は，ベースケースとほぼ同じであり，2.0MPa[gage]以下である。また，格納容器圧力に対しても，到達する圧力や温度の差はわずかである。
B）大破断 LOCA シーケンス
解析結果を図 4.3-6 に示す。大破断 LOCA シーケンスでは，原子炉圧力容器内のインベントリが減少し除熱が悪化することから炉心のヒートアップが促進され，TQUV シー
ケンスと比較して早い時間でリロケーションが進展する。感度解析ケースにおいては，
炉心ノードが崩壊する判定を厳しくしたことで，より早期に炉心ノードの崩壊及び炉心溶融が進展することになるものの，TQUV シーケンスと同様，事象全体の進展に大きな影響は無い。また，格納容器圧力に対しても，到達する圧力や温度の差はわずかである。
(3) まとめ
リロケーションが早く進む場合の確認として，非常に厳しい条件ながら，炉心ノード崩壊の判定温度を低下させた感度解析を行った。炉心溶融のタイミングについては，TQUV，
大破断 LOCA シーケンスのいずれも感度は小さい。なお，原子炉圧力容器破損の時点についても両シーケンスで感度はなく，実機解析への影響は無い。さらに，原子炉圧力容器
破損時の原子炉圧力も 2.0MPa[gage]以下であり，実機解析への影響は無い。コンクリー
ト侵食量については，原子炉圧力容器破損時刻への感度は大きくなく，格納容器下部への注水量に大きな差は生じないことから，影響は小さいと考えられる。
以上より，有効性評価への適用性に問題は無いと判断した。

5-178

ベースケース
ケース
炉心ノードが崩壊する時間及び温度感度ケ

炉心溶融開始逃がし安全弁の開閉による
圧力変動

下部プレナムへの溶融炉心落下開始

ベースケースース
炉心ノードが崩壊する時間及び温度感度ケー

逃がし安全弁開による
圧開始
減圧

下部プレナムへの溶融炉心下落落下による圧力上昇

MPa[gage]
2.0M
原子炉圧力容器破損

図 4.3-5 リロケーション
ンに関する感度解析結果（TQUV シーケンス）((1/2)

5-179ベースケース
ース
炉心ノードが崩壊する時間及び温度感度ケー

格納容器限界圧力（854kPa[gage]（最高使用圧力
力の 2 倍））原
原子炉圧力容器破損
逃がし安全弁開によよる
減圧開始

ベースケースース
炉心ノードが崩壊する時間及び温度感度ケー

格納容器限界温度度（200℃）

子炉圧力容器破損
原子逃がし安全弁開による減圧開始

図 4.3-5 リロケーション
ンに関する感度解析結果（TQUV シーケンス）((2/2)

5-180ベースケース
ケース
炉心ノードが崩壊する時間及び温度感度ケ

炉心溶融開始下部部プレナムへの溶融
融炉心落下開始

ベースケースース
炉心ノードが崩壊する時間及び温度感度ケー

格納容器限界圧力（854kPa[gage]（最高使用圧力の 2 倍））

原子炉圧力容器破損
下部プレ
レナムへの
溶融炉心
心落下による圧力上昇

図 4.3-6 リロケーションに関する感度解析結果（大破断 LOCA シーケン
ンス）

5-181

4.3.4

原子炉圧力容器内FCI（溶融炉心細粒化，デブリ粒子熱伝達）［圧力容器(炉心損
傷後)］

原子炉圧力容器内 FCI により生じる圧力スパイクは，冷却材圧力バウンダリや格納容器の破損に対する脅威とはならないと考えられるが，高圧溶融物放出を防止する観点で，原子炉圧力容器破損のタイミングにおける原子炉圧力に影響を与えるものと考えられることから，添付 1「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の防止について」において不確かさの分析及び感度解析による影響評価を行っている。
以下に概要をまとめる。
(1) 不確かさの整理
原子炉圧力容器内 FCI は，溶融炉心が炉心から下部プレナムに落下する際に，溶融炉心と冷却材の伝熱により，短期間に水蒸気が発生し，原子炉圧力が急上昇する現象である。したがって，現象に影響する要因として，①下部プレナムの冷却水の状態（温度），②溶融ジェット径，③エントレイン量，④冷却水とデブリ粒子の伝熱が挙げられる。このうち，①については，崩壊熱と減圧沸騰により決まり，一般的な質量・エネ
ルギ保存則に基づき計算されることから，現象としての不確かさは小さいものと考えられる。よって，②～④について感度解析を行う。
(2) 感度解析及び結果A）溶融ジェット径
溶融炉心の下部プレナムへの落下は，物理現象としては，炉心支持板上に堆積した
溶融炉心によって炉心支持板が破損するか，又は炉心領域最外周境界のクラストが破損することにより，溶融炉心が下部プレナムへ落下する過程である。これに対し，解析モデルでは，溶融ジェット径は，炉心支持板の開口部の面積の等価直径相当を入力条件として与えたものから計算される。したがって，実現象では解析よりも溶融ジェ
ット径が小さい場合が考えられるため，感度解析としては，その 1/10 倍を設定した。
解析結果を図 4.3-7 に示す。感度解析ケースでは，溶融ジェット径を小さくしたことにより，細粒化割合が大きくなり，粒子ベッドの質量が増加しているため，圧力スパ
イクによる圧力上昇幅がわずかながら大きくなっている。しかし，原子炉圧力容器の減 圧維 持を継続 して いる こと から ，原 子炉 圧力 容器 破損 時点 での 原子 炉圧力は2.0MPa[gage]以下であり大きな感度は無いことが確認された。
なお，感度解析ケースでは溶融ジェットのほぼ全量が細粒化することから，これ以上ジェット径が小さくなっても，細粒化量はほとんど変化しない。
B）エントレイン量
原子炉圧力容器内 FCI により生じる圧力スパイクは，エントレインされたデブリ粒
5-182

子と冷却水との伝熱により生じることから，エントレイン量による感度を確認する。
エントレイン量は Ricou-Spalding モデルにより計算しており，その比例係数（エントレインメント係数）を変化させる。エントレインメント係数は，大規模実験（FARO実験）に対するベンチマーク解析により検討された設定範囲があり，有効性評価の解
析ではその最確値を設定している。よって，感度解析としては，エントレイン量が最大となるよう，設定範囲の最大値とする。また，参考として最小値の結果も示す。
解析結果を図 4.3-8 に示す。感度解析ケースでは，エントレインメント係数を大きくしたことにより，細粒化割合が大きくなり，粒子ベッドの質量が増加しているため，
圧力スパイクによる圧力上昇幅がわずかに大きくなっている。しかし，原子炉圧力容器の減圧維持を継続していることから，原子炉圧力容器破損時点での原子炉圧力は2.0MPa[gage]以下であり大きな感度は無いことが確認された。
C）冷却水とデブリ粒子の伝熱
冷却水とデブリ粒子の伝熱は，膜沸騰熱伝達と輻射熱伝達により計算するが，その伝熱量は，デブリ粒子の表面積，すなわち，粒子径に依存する。有効性評価の解析では，デブリ粒子の径を，（UO2／ZrO2）を用いた大規模実験に基づき，その平均的な値を使用しているが，実験ケースによってばらつきが存在していることから，この粒子径を小さくする場合の感度を確認する。よって，感度解析ケースでは，大規模実験（FARO 試験）に基づき検討された設定範囲の最小値とする。また，参考として最大値の結果も示す。
解析結果を図 4.3-9 に示す。感度解析ケースでは，粒子径を小さくしたことにより，冷却水とデブリ粒子の伝熱が促進されることにより，圧力スパイクによる圧力上昇幅
がわずかに大きくなっている。しかし，原子炉圧力容器の減圧維持を継続していることから，原子炉圧力容器破損時点での原子炉圧力は 2.0MPa[gage]以下であり大きな感
度は無いことが確認された。
(3) まとめ
以上，溶融ジェット径，エントレイン量及び冷却水とデブリ粒子の伝熱に関して感度解析を行った結果，圧力スパイクのピーク値及び原子炉圧力容器破損時点での原子炉圧力への影響はわずかであることが確認された。

5-183

逃がし安全弁の開閉による
圧力変動
逃ががし安全弁開による減圧
圧開始

下部プレナムへの溶融炉心下落落下による圧力上昇

2.0MPa[gage]
原子炉圧力容器破損

図4.3-7 原子炉圧力容器
器内FCIに関する感度解析結果（溶融ジェット径径）

逃がし安全弁の開閉による
圧力変動
逃ががし安全弁開による減圧
圧開始

下部プレナムへの溶融炉心下落落下による圧力上昇
Pa[gage]
2.0MP
原子炉圧力容器破損

図4.3-8 原子炉圧力容器
器内FCIに関する感度解析結果（エントレイン量
量）

5-184

逃がし安全弁の開閉による
圧力変動
逃ががし安全弁開による減圧
圧開始

下部プレナムへの溶融炉心下落落下による圧力上昇
2.0MPa[gage]
原子炉圧力容器破損

図4.3-9 原子炉圧力容器内FCCIに関する感度解析結果（冷却水とデブリ粒子の
の伝熱）

5-185

4.3.5

下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達［圧力容器(炉心損傷後)］

下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達モデルについては，4.2.1に示したように，TMI事故の分析結果と比較し，妥当な結果が得られている。また，MAAPコードの解析モデルがTMI
事故あるいはその後の検討により得られた知見をもとに開発されていることも踏まえると，MAAPコードの解析モデルは一定の妥当性を有していると判断できる。しかし，炉心溶融時の実機の挙動に関しては，現段階では十分な知見が得られていない状況であることから，添付1「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の防止について」において，不確かさの分析及び感度解析による影響評価を行っている。以下に概要をまとめる。
(1) 解析条件及び解析結果
A）溶融炉心と上面水プールとの伝熱
溶融炉心が下部プレナムに堆積し，上面が水プールで覆われる状況では，溶融炉心は冷却され，そのときの熱流束は限界熱流束で制限される。上部クラスト形態には不確かさがあり，クラストのひび割れが無い場合には，溶融炉心が冷却されにくくなり，
原子炉圧力容器破損へ至る事象進展も早くなる。したがって，下部プレナム内の溶融
炉心と上面水プールとの間の限界熱流束に関する感度解析を実施する。
ベースケースでは，限界熱流束に係る係数として最確値を与え，感度解析ケースでは水への熱伝達が制限される値を設定する。
図 4.3-10 に，下部プレナム内の溶融炉心と上面水プールとの間の限界熱流束の感度解析結果を示す。
ベースケースと感度解析ケースで，本パラメータの影響は溶融炉心の下部プレナムへの落下以降に現れる。溶融炉心が下部プレナムにリロケーションした後は，感度解析ケースにおいて溶融炉心と上面水プールの伝熱量が減少する事になる。その結果，
感度解析ケースにおいて原子炉圧力容器破損時間はわずかに早くなっている。ただし，
原子炉圧力容器破損割合及び破損時刻のいずれについても，感度の大きさとしてはわずかである。
B）溶融炉心と原子炉圧力容器間の熱伝達
原子炉圧力容器がクリープすることで，溶融炉心の下部クラストと原子炉圧力容器の間にギャップが生じ，そのギャップに水が浸入して冷却される。MAAP の解析モデ
ルでは，ギャップに浸入した水と溶融炉心の熱流束は限界熱流束で制限される。この現象は実験的に確認されているものの，溶融炉心重量が大きい場合にはギャップ幅が小さくなり，気液対向流制限現象によりギャップに十分な水が流れ込まないことも報
告されている[24]。また，制御棒駆動機構ハウジング等の貫通部及びその溶接部を持つ体系での実験はこれまでなされていない。このように，ギャップによる冷却には不確
かさがあり，これが小さい場合には，溶融炉心が冷却されにくくなり，原子炉圧力容5-186

器破損へ至る事象進展も早くなる。
したがって，下部プレナム内の溶融炉心とギャップに浸入した水との間の限界熱流束に関する感度解析を行い，その影響を把握する。溶融炉心と下部プレナムのギャッ
プに存在する水による除熱量には不確かさがあり，ベースケースではギャップへの熱流束に係る係数として最確値を与えている。この係数は，下部プレナムギャップの水による除熱量に係る係数として定義され，ベースケースではギャップによる除熱量の評価式により計算された除熱量がそのまま適用される。一方，係数を小さくすることは，ギャップに十分な水が流れ込まないことによる，ギャップに存在する水による除熱量の低下を模擬するものである。また，有効性評価では最初に貫通部の溶接部破損が生じているが，貫通部近傍でのギャップ冷却は実験例がなく，ギャップ水による除熱量が平板体系と比較してどの程度になるかには不確かさがある。
以上より，感度解析ケースでは，溶融炉心と下部プレナムが接触している状態を模擬するための設定とした評価を実施する。
図 4.3-11 に，下部プレナムギャップの除熱量に係る係数の感度解析結果を示す。ベースケースと感度解析ケースで，本パラメータの影響は溶融炉心の下部プレナムへの落下以降に現れる。溶融炉心が下部プレナムに移行した後は，感度解析ケースにおいて下部プレナムギャップの水による除熱が無いため，下部プレナムの温度がより早く上昇するが，下部プレナムの水がドライアウトするまでの間しか影響を及ぼさないことから，原子炉圧力及び原子炉圧力容器破損時刻に対する感度としては非常に小さい。
また，いずれのケースも原子炉圧力容器破損時点での原子炉圧力は 2.0MPa[gage]以下
であり大きな感度は無いことが確認された。
(2) まとめ
以上，溶融炉心と上面水プールとの伝熱，溶融炉心と原子炉圧力容器間の熱伝達に関して感度解析を行った結果，原子炉圧力容器破損時刻への影響はわずかであることが確認された。

5-187

ベ
ベースケース
逃がし安全弁の開閉による圧力変動

下下部プレナム内の溶融炉心と上面水プールとの間の伝熱感度ケーース

逃ががし安全弁開による減圧
圧開始

下部プレナムへの溶融炉心下落落下による圧力上昇
Pa[gage]
2.0MP
原子炉圧力容器破損

図4.3-10 下部プレナ
ナムでの溶融炉心の熱伝達に関する感度解析結果
果（溶融炉心と上面水プールとの伝熱）

逃がし安全弁の開閉による
圧力変動
逃ががし安全弁開による減圧
圧開始

下部プレナムへの溶融炉心下落落下による圧力上昇
MPa[gage]
2.0M
原子炉圧力容器破損

ナムでの溶融炉心の熱伝達に関する感度解析結果
果
図4.3-11 下部プレナ（溶融炉心と原子炉圧力容器間の熱伝達）
5-188

4.3.6

原子炉圧力容器破損［圧力容器(炉心損傷後)］

原子炉圧力容器破損及びそれに伴う溶融炉心の流出挙動に関しては，体系的な実験等による研究がなく，特に実機スケール現象について有効なデータが得られていない状況であり，ベンチマーク解析による妥当性確認が困難であるが，海外での考察等による知見に基づいて MAAP コードの解析モデルが開発されていることから，一定の妥当性は有すると判断できる。しかしながら，現象自体が持つ不確かさもあることを踏まえ，原子炉圧力容器破損に関わる一連の現象を取り扱っている添付 1「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の防止について」において，不確かさの分析及び感度解析による影響評価を行っている。以下に概要を示す。
(1) 原子炉圧力容器破損
A) 原子炉圧力容器破損について
下部プレナムに溶融炉心が堆積し，溶融炉心が冷却されない状態が継続すると，原
子炉圧力容器の破損に至る。原子炉圧力容器は，原子炉圧力，原子炉圧力容器壁・溶融炉心温度，材料物性及び形状等に応じて様々なモードで破損すると考えられる。
B) 解析モデルに関する考察
MAAP コードでは，原子炉圧力容器の破損について，制御棒駆動機構ハウジング溶
接部の破損，原子炉圧力容器のクリープ破損等，複数の破損モードを模擬しており，最も早く判定される破損モードが適用される。以下に，有効性評価における原子炉圧
力容器破損の主要因である制御棒駆動機構ハウジング溶接部の破損，クリープ破損への影響因子について，MAAP コードの解析モデルの妥当性を考察する。
a) 限界せん断応力（制御棒駆動機構ハウジング溶接部の破損）
貫通部の溶接部が溶融炉心によって加熱されることで強度を失い，貫通部が飛び出すことによって原子炉圧力容器が破損する。具体的には，貫通部の溶接部のせん断応
力は，原子炉圧力容器と格納容器の圧力差とつり合った状態になっているが，せん断応力が限界せん断応力を超えると貫通部が飛び出し，原子炉圧力容器が破損する。この限界せん断応力は温度に依存しており，MAAP コードでもこの温度依存性がデー
タとして考慮されているため，MAAP コードのモデルは妥当と判断できる。
b) ひずみ（制御棒駆動機構ハウジング溶接部の破損）
溶融炉心が下部プレナムに落下することにより，高温かつ高圧の環境下にある原子炉圧力容器の壁にひずみを生じ，溶接部にも同様にひずみが発生し，溶接部のひずみ
量がしきい値を超えた場合に，破損が発生したと判定している。このしきい値は実験によって妥当性が確認されたものであるが，実験結果のばらつきも考慮し，ひずみの5-189しきい値に関する感度を確認する。
c) Larson-Miller パラメータ（クリープ破損）
Larson-Miller パラメータ手法は，応力と破損時間の関係を整理した Larson-Miller
パラメータを利用しクリープ破損寿命を予測する一般的な手法である。MAAP コー
ドでは，応力として圧力，温度，溶融炉心の荷重を考慮し，Larson-Miller パラメー
タを使用してクリープ破損寿命を予測しており，そのモデル化は妥当と判断できる。
C) 原子炉圧力容器破損に関する感度解析
溶接部破損時のひずみのしきい値に関する感度解析を実施した。図 4.3-12 に溶接部破損時の最大ひずみの感度解析結果を示す。
感度解析では，ひずみのしきい値の有意な感度を確認する目的で，早期に破損に至る条件として，溶接部破損時のひずみのしきい値を 1/10 に低下させ，その場合，原子炉圧力容器破損が 13 分程度早くなる結果を得た。したがって，ひずみのしきい値が原
子炉圧力容器破損の時期に与える感度は小さいと言える。
D) 原子炉圧力容器破損に関するまとめ
溶融炉心の格納容器下部への落下時期は原子炉圧力容器破損モデルに依存する。原
子炉圧力容器破損モデルには，制御棒駆動機構ハウジング溶接部の破損，原子炉圧力容器のクリープ破損等があり，これらは原子炉圧力容器内外圧力差，溶融炉心の水頭，
原子炉圧力容器壁温度等の評価パラメータによって計算される。原子炉圧力容器破損
モデルについては，「限界せん断応力」，「ひずみ」及び「Larson-Miller パラメータ」
に関して，MAAP コードの解析モデルにおいて，実現象に即した模擬を行っているた
め，いずれも構造強度の一般的な評価式を用いており，不確かさは小さい。
また，評価パラメータについては，同じ事故シーケンスであれば大きくは変わらないことから，不確かさは小さい。以上から，原子炉圧力容器破損に関するモデルは有効性評価に適用することは妥当と判断できる。
(2) 溶融炉心流出A) 溶融炉心流出について
原子炉圧力容器が破損すると，その破損口から溶融炉心（溶融プール，粒子状溶融
炉心，溶融スチール）が格納容器下部へ流出する。溶融炉心が流出する際，原子炉圧
力容器破損口は侵食によって拡大する。
なお，MAAP コードでは制御棒駆動機構貫通部破損や原子炉圧力容器下部のクリープ破損等の種々の原子炉圧力容器下部破損モードがモデル化されており，最も早く破損条件に至った破損モードにより破損が生じるが，有効性評価においては制御棒駆
5-190

動機構ハウジング溶接部の破損による制御棒駆動機構ハウジング逸出が最も早く発生する。これにより約 15cm 径の破断口が原子炉圧力容器下部に開き，下部プレナム
内の溶融炉心が格納容器下部に落下することになる。他の原子炉圧力容器下部貫通配管が破損してもこれ以上の破損サイズにはならないことから，制御棒駆動機構ハウジ
ングの逸出が最も厳しい条件となっている。
B) 解析モデルに関する考察
MAAP コードでは前述した原子炉圧力容器破損後の溶融炉心流出挙動をモデル化しており，原子炉圧力容器破損時の溶融炉心の流出挙動への影響因子について，
MAAP コードのモデルの妥当性を考察する。
a) 開口部の閉塞
溶融炉心が流出する際，粒子状溶融炉心も一緒に原子炉圧力容器外に流出するモデルとなっているが，実現象では開口部が粒子状溶融炉心によって閉塞し，溶融炉心が格納容器下部へ流出しない可能性がある。しかしながら，MAAP コードでは粒子状溶融炉心の溶融も同時にモデル化しており，また，実現象においても，冷却ができずに原子炉圧力容器が破損する状況では粒子状溶融炉心は崩壊熱によって再溶融するため，開口部での閉塞の可能性は小さく，したがって，破損口より上部に堆積している溶融炉心が流出する MAAP コードのモデルは妥当と判断できる。
b) 破損口の侵食による拡大
破損口を溶融炉心が通過する際に，破損口の側面が溶融炉心により溶かされ，破損口が拡大する現象も考えられ，MAAP コードの原子炉圧力容器の破損モデルにおいては，溶融炉心と破損口側面の伝熱計算に基づき，破損口が溶融し拡大するモデルを備えていることから，実現象に即しており，妥当と判断出来る。
c) 原子炉圧力容器 2 次破損
最初の原子炉圧力容器破損が発生した後，溶融炉心は水頭圧により流れることか
ら，破損口よりも高い部分の溶融炉心のみが格納容器下部に落下し，残りの溶融炉
心は残存する。また，冷却がなければ，残存した溶融炉心が原子炉圧力容器を加熱し，溶融炉心の自重も加わることによって，原子炉圧力容器がクリープ破損することが，実機において考えられ，MAAP コードのモデルはこの挙動を模擬できるもの
であり，妥当と判断できる。
C）溶融炉心流出に関するまとめ
溶融炉心の落下量は原子炉圧力容器破損位置に依存する。原子炉圧力容器破損位置
5-191

は，原子炉圧力容器下部のノードの代表点を基準にそれよりも上に存在する溶融炉心が落下するモデルとなっている。ノード内の破損位置には不確かさがあるが，破損口
は溶融炉心によって拡大し，原子炉圧力容器の底部の方向に開口部が拡がることから，
開口部の下端の高さの不確かさは小さくなる。以上から，溶融炉心の流出に関するモデルを有効性評価に適用することは妥当と判断できる。

5-192

逃がし安全弁の開閉による圧力変動
逃がし安全弁開による減圧
圧開始

下部プレナムへの溶融炉心下落落下による圧力上昇

2.0M
MPa[gage]
原子炉圧力容器破損

図4.3-12 制御棒駆動機構
構ハウジング破損時の最大ひずみに関する感度解
解析結果

5-193

4.3.7

原子炉圧力容器外FCI（溶融炉心細粒化，デブリ粒子熱伝達）［格納容器(炉心損
傷後)］

FCI 現象に関しては，国内外において現象の解明や評価に関する多くの活動が行われてきているが，現在においても研究段階にあり，また，実機規模での現象についてほとんど経験がなく，有効なデータが得られていないのが現状であり，不確かさが大きい現象であると言える。
そこで，添付 2「溶融炉心と冷却材の相互作用について」では，知見の整理，不確かさの分析及び感度解析による影響評価を行っている。以下に概要を示す。
(1) 知見の整理
A）FCI 実験
国内外の FCI 実験として，・ALPHA 実験(旧原子力研究所 JAERI)・KROTOS 実験(欧州 JRC(Joint Research Center)，イスプラ研究所)
・FARO 実験(欧州 JRC(Joint Research Center)，イスプラ研究所)
・COTELS 実験(カザフスタン国立原子力センター(NNC：National Nuclear Center))・TROI 実験(韓国原子力研究所(KAERI))について調査を行い，知見を整理した。
B）原子炉圧力容器外 FCI における水蒸気爆発の発生可能性
UO2 を用いた大規模 FCI 実験である KROTOS 実験，FARO 実験，COTELS 実験及び TROI 実験の結果から，実機において大規模な水蒸気爆発に至る可能性は極めて小さいと結論付けた。
また，参考文献[25]に示す JASMINE コードを用いて水蒸気爆発が発生したという条件における格納容器破損確率の評価について考察した。同文献での評価で想定した条件（トリガリング及び融体ジェット直径）が，実機解析に比べて厳しくなるよう選定
し，水蒸気爆発時のエネルギが大きくなるように評価され，かつ，保守的なフラジリ
ティ分布を用いた場合の条件付確率であるのに対し，実機条件において水蒸気爆発のトリガとなる特段の要因は考えられないこと，水蒸気爆発が発生した場合でも流体の運動エネルギはフラジリティカーブと重ならず，格納容器破損確率は十分小さくなる
ことから格納容器への脅威にはならないと結論付けた。
(2) 不確かさの整理
原子炉圧力容器外 FCI について，実現象と解析モデルの差に着目しつつ，不確かさの整理を行い，原子炉圧力容器外 FCI による格納容器圧力に影響する要因として，・格納容器下部（ペデスタル）領域のプール水の状態（サブクール度，水位）
5-194

(3) 感度解析による確認
上記の検討により，原子炉圧力容器外 FCI における圧力スパイクに関して，解析モデ
ルでの不確かさは，・Ricou-Spalding モデルのエントレインメント係数
・デブリ粒子径に代表され，それぞれの不確かさ幅を考慮した感度解析を実施した（解析条件及び結果は添付 2 参照）。
その結果，いずれのパラメータにおいても，原子炉圧力容器外 FCI により生じる圧力
スパイクへの感度は小さく，有効性評価の結果に影響を与えないことを確認した。

5-197

4.3.8

格納容器下部床面での溶融炉心の拡がり，溶融炉心と格納容器下部プール水との伝熱，溶融炉心とコンクリートの伝熱，コンクリート分解及び非凝縮性ガスの発生［格納容器(炉心損傷後)］

これらは，MCCI に関する物理現象である。MCCI は重要な格納容器破損モードと考えられ，これまで種々の実験や解析モデルの開発が行われてきている。そこで，添付 3「溶融炉心とコンクリートの相互作用について」では，知見の整理，不確かさの分析及び感度解析による影響評価を行っている。以下に概要を示す。
(1) 知見の整理
A）MCCI 実験
国内外での MCCI に関する実験及び研究として，・ACE 実験（アルゴンヌ国立研究所（ANL））
・SURC-4 実験（サンディア国立研究所（SNL））（国際標準問題 ISP－24）
・BETA 実験（カールスルーエ研究所（KfK））
・SWISS 実験（サンディア国立研究所（SNL））
・WETCOR 実験（サンディア国立研究所（SNL））
・MACE 実験（米国電力研究所（EPRI））
・COTELS 実験（テスト B/C 及び A）（原子力発電技術機構（NUPEC））
・MCCI 実験（アルゴンヌ国立研究所（ANL））
・KROTOS 実験（欧州 JRC（Joint Research Center），イスプラ研究所）
・FARO 実験（欧州 JRC（Joint Research Center），イスプラ研究所）
・DEFOR 実験（スウェーデン王立工科大学（KTH））
・SPREAD 実験（国内 BWR 産業界）
・PULiMS 実験（スウェーデン王立工科大学（KTH））
・KATS 実験（カールスルーエ研究センター（KIT，旧 FZK））
・セルフレベリング実験（アルゴンヌ国立研究所（ANL））
・SSWICS 実験（OECD-MCCI プロジェクト）・MET 実験（OECD-MCCI プロジェクト）・CCI 実験（OECD-MCCI プロジェクト）・クラスト破損実験（OECD-MCCI プロジェクト）について調査し，知見を整理した。
B）得られた知見・ドライ条件でのコンクリート侵食
溶融炉心に注水が行われない場合の侵食速度は，ACE 実験や SURC-4 実験で確認されている。また，MAAP コードによる SURC-4 実験解析が行われており，解析で得ら5-198

れた侵食速度は実験結果と良く一致している（1 時間あたり 20cm 程度）。
・ウェット条件（Top Flooding）でのコンクリート侵食
SWISS 実験，WETCOR 実験及び MACE 実験では，溶融炉心上面へ注水をした場
合（Top Flooding）のコンクリート侵食実験が行われたが，結果として，溶融炉心上面に安定なハードクラストが形成されて溶融炉心内への水の浸入を妨げ，コンクリート
侵食が継続する結果が得られた。コンクリート侵食が停止しなかった主な原因は，溶融炉心模擬物上面に形成されたクラストが側壁（側壁に耐火物を採用した一次元侵食実験）あるいは電極と側壁の両者に固着し，クラストとその下の溶融炉心模擬物とが分離したことにより，溶融炉心模擬物の効果的な除熱がなされなかったためであるとされている。
COTELS 実験では，溶融物の落下過程を含めて模擬した MCCI 実験が実施され，結果として，側壁侵食部に水が浸入し，コンクリート侵食が停止する結果が得られた。
実機規模で安定化クラストが形成されるか否かを解明するため，OECD/MCCI プロ
ジェクトが行われ，クラスト強度，クラスト浸水，二次元コンクリート侵食挙動等を分離効果的に調べる実験が実施された。その結果，実炉スケールでは，安定クラストは形成されず，ハードクラストは割れて水が内部に浸入し，MCCI により発生したガスにより溶融物がクラストの割れ目から噴出する火山型のクラストが形成されるとの結果が得られている。また，CCI 試験の結果から玄武岩系コンクリートに侵食の異方性が見られる結果が得られている。
これらの知見は，MCCI 評価のためにはデブリから水プールやコンクリートへの熱伝達の扱いが重要であることを示唆している。
・水張りによる溶融物の粒子化
溶融物ジェットが水中へ落下する場合の粒子化挙動については，FCI 実験等により確認されている。粒子化割合は，主に水深やジェット径に依存する。粒径（質量中央径）は，比較的大きく，実験条件（初期圧力，水深，コリウム落下速度，サブクール度）に対する依存性は低いと報告されている。各 UO2 混合物実験の平均的な粒子径は，溶融物量の多い FARO 実験では 2.6～4.8mm，COTELS 実験では 6mm 程度である。また，粒子化割合を評価する解析モデルが提案されている。
（Ricou-Spalding 式や Saito 式等）
・溶融物の拡がり
Mark-I のシェルアタックに関わる実験や評価により，初期水張りによるシェルアタッ
ク防止の有効性が確認されるとともに，溶融物の拡がりを評価する解析コードが作成されている。溶融物の拡がりには，デブリ落下流量，デブリ成分，デブリ過熱度が主に影響することが示されている。KTH では，水中での溶融物の拡がり挙動と固化性状を調べ
5-199

る PULiMS 実験が実施され，溶融物の拡がる過程は，流体力学と固化の 2 つの競合プロ
セスに支配されるとして，流体力学には重力，慣性力，粘性力及び表面張力が影響し，固化には溶融物から周囲への熱伝達，崩壊熱発生及び溶融物の相変化が影響するとしている。また，独カールスルーエ研究センター（KIT，旧 FZK）において KATS 実験が実施され，溶融物の放出速度が比較的高い場合は，冷却材の有無によらず同様な拡がり挙動になることが示されている。溶融物の拡がり挙動の解析のために，種々の解析コードが提案されており，実験データをもとに検証が行われている。
また，ANL でのセルフレベリング実験により，水プール中に不均質に堆積させた粒子状ベッドにおいて，内部沸騰によって短時間にベッドの厚さが均一化されることが示されている。
・粒子状ベッドの冷却性
粒子状ベッドの冷却性については，ドライアウト熱流束が種々の実験で確認されており，主に粒子径に依存するとの結果が得られている。また，ドライアウト熱流束を評価する解析モデルがいくつか提案されているが，Lipinski 0-D モデル[26]が広く使われている。
(2) 不確かさの整理
MCCI の過程ごとに不確かさ要因を整理する。MCCI は以下の過程で段階的に進展する。
・ 原子炉圧力容器下部ヘッド破損過程
・ 溶融物の落下・堆積過程
・ MCCI 進行と注水によるデブリ冷却過程
各過程での物理現象及び解析モデルに関し，不確かさ要因を整理し，感度解析が必要なパラメータを確認する。
A) 原子炉圧力容器下部ヘッド破損過程
この過程の不確かさは，下部ヘッドの破損面積や溶融炉心の流出量となる。それぞれについて，評価モデルと評価条件の考え方を示す。
下部ヘッドの破損面積は，制御棒駆動機構ハウジング溶接部の破損や下部ヘッドクリープ破損等の種々の下部ヘッド破損モードがモデル化されており，最も早く破損条件に至った破損モードにより破損が生じる。破損面積は，溶融物流出に伴う破損口の径
方向侵食による拡大も考慮されている。
MAAP コードによる有効性評価の解析結果から，制御棒駆動機構ハウジング溶接部の破損による制御棒駆動機構ハウジング配管逸出が最も早く発生する。これにより約15cm 径の破損口が下部ヘッドに開き，下部プレナム内の溶融炉心が格納容器下部に流5-200

の酸化による水素発生に影響することから，不確かさ幅の範囲で感度解析を実施する。
C) MCCI 進行と注水によるデブリ冷却過程
この過程では，溶融炉心の拡がり，デブリベッドの冷却性，コンクリート侵食に不確かさが想定される。
溶融炉心の拡がりは，MAAP コードでは落下した溶融炉心はペデスタル床上に均一に広がると仮定している。
Mark-Ⅰ型格納容器のライナーアタックに関する研究によれば，水張りが無いと溶融
炉心は格納容器シェル壁（拡がり距離 7m 程度）まで到達するが，水張りがあれば溶融
炉心の拡がりは抑えられ，拡がり距離は落下量等にも依存するが 5m 程度となる結果が得られている。有効性評価で想定している制御棒駆動機構ハウジングの逸出を想定す
ると，ABWR（ペデスタル直径約 11m）で床上に水がある場合でも，床全面に溶融物が拡がることが示されており，ABWR 以外の BWR ではペデスタル床面積が ABWR
より小さいこと（Mark-Ⅰ改良型格納容器の場合，ペデスタル直径は約 6.4m）を考慮
すると，水張りをしている場合でも溶融炉心は，床全面に拡がる可能性が高いと考えられる。これは，溶融物の拡がりに影響する因子のうち，主に想定しているデブリ落
下流量が大きい（全炉心相当の溶融炉心が 1 分程度で落下することを想定）ことによるものと考えられる。また，均一に拡がった方が，側壁に接する溶融炉心の堆積高さが高くなるため，側壁侵食を評価する観点から保守的な扱いとなっている。
以上より，MAAP コードの均一堆積の扱いは妥当と考えられる。
溶融ベッドから水への熱流束は，溶融炉心上面の性状により大きく影響されるため，大きな不確かさが想定される。
溶融炉心上面から水への熱流束は，上部クラスト－水プール間の熱伝達モデルである Kutateladze 型の平板限界熱流束相関式の係数を調整することにより評価可能である。
前述のように事前水張り対策により溶融炉心の一部は粒子化して，溶融炉心上部に粒子状ベッドを形成し，下部には粒子化しなかった溶融炉心が溶融プールを形成すると想定される。これは，水中に溶融炉心を落下させた実験的知見から，安定クラストは形成されず，粒子状ベッドが形成されていることから妥当と考えられる。溶融炉心上面は粒子状ベッドが形成されることを想定し，MAAP コードの溶融炉心上面から水への熱伝達のモデルパラメータである Kutateladze 係数を変えることにより，粒子状
ベッドの冷却性の不確かさ評価を行う。ここでは，Lipinski 0-D モデルを使用して粒子状ベッドのドライアウト熱流束の不確かさを評価した。主なパラメータは，粒子径，
ポロシティ，堆積高さ，圧力であり，以下のように想定する。
粒子径は，これまでの実験等の知見により 3～7mm と報告されているため[27]，この範囲を不確かさの範囲と想定する。
5-202

ポロシティは，概ね 0.3 以上が報告されているが，粒子の充填状態の幅を考慮して，0.26（面心立方格子，最稠密），0.32（体心立方格子），0.4（MAAP 標
準値），0.48（単純立方格子）の範囲を想定する。
粒子状ベッドの堆積高さは，全炉心相当が落下した場合 1m 以上となるが，破損口径の拡大を考慮しても 33%以上の粒子化が想定されるため，30cm 以上とする。
圧力は，MCCI が発生する時間では格納容器圧力は 0.4MPa[abs]以上となっているため，0.4MPa[abs]以上とする。
Lipinski 0-D モデルによる評価結果を以下に示す。
圧力が 0.4MPa[abs]以上では，
ポロシティの最も小さい 0.26 のケースでも 800
kW/m2 以上のドライアウト熱流束となる。この場合，大気圧状態では 400
kW/m2 程度となっている。
また，
ポロシティの最も大きい 0.48 のケースでは，大気圧状態では 2000 kW/m2 程度となっている。
粒子径が 3mm 以上では，ポロシティの最も小さい 0.26 のケースでも 800
kW/m2 以上のドライアウト熱流束となる。
粒子ベッド高さが 30cm 以上ではドライアウト熱流束はほとんど変化がなく，ポロシティの最も小さい 0.26 のケースでも 800 kW/m2 以上のドライアウト熱流束となる。
以上の評価結果より，デブリ上面熱流束として 800 kW/m2 を想定することは，粒子状ベッドの熱伝達の不確かさを考慮しても妥当と考えられる。ただし，粒子径やポロシティ等の不確かさによる粒子状ベッドから水への熱伝達の不確かさの影響を確認するため，感度解析を実施する。
コンクリートの種類（玄武岩系や石灰岩系）により，侵食挙動やガス発生挙動が異なる。また，玄武岩系コンクリートに関しては，壁方向と床方向の侵食量に相違が見られる知見が出ている。この侵食の異方性は，未だ十分な理解が得られておらず，現状モデルでも扱われていないが，モデルパラメータの感度解析により，この侵食異方性の影響を検討する。
評価モデルは以下のとおりである。
コンクリート表面から深さ方向に１次元熱伝導を解き温度分布を計算している。
クラスト-コンクリート界面の温度がコンクリート融点以上である場合にコンクリート侵食が計算される。
コリウムからの伝熱量と分解／溶融潜熱により侵食量が評価される。
コンクリート分解による自由水・結合水・CO2 の発生を考慮し，溶融コリウ
ム中での化学熱力学平衡計算による未酸化金属との反応により H2 及び CO発生が計算される。反応熱は，溶融炉心の崩壊熱に加算される。
5-203

コンクリートの種類は，国内プラントでは玄武岩系コンクリートが主流であるが，一部のプラントでは石灰岩系コンクリートが使用されている。コンクリートの種類により物性値を使い分けている。これらのコンクリートの侵食モデルは，ACE 実験，
SURC-4 実験等のドライ実験に対する MAAP モデルの実験解析により妥当性確認が行われている。
OECD/MCCI プロジェクトの CCI 実験で確認された玄武岩系コンクリートの侵食の異方性について，この原因について明確な理解は得られていないが，溶融炉心から壁方向と床方向への熱伝達に関してコンクリート種類により相違があることを示唆している。この侵食の異方性の影響を確認するため，MAAP コードでは，溶融プールから横方向と下方向の対流熱伝達係数を調整して熱伝達の配分を変更することにより感度解析を実施する。対流熱伝達係数の幅は，CCI-3 の試験結果を考慮し，底部を側壁のモデルパラメータの推奨値の 1/4 とした場合，側壁を底部のモデルパラメータの推奨値の 1/4 とした場合を想定する。
(3) 感度解析による確認
上記の検討により，MCCI に関して，解析モデルでの不確かさは，・エントレインメント係数
・上面熱流束係数
・溶融プール－クラスト間の熱伝達係数に代表され，これらをパラメータとした感度解析を実施した。また，参考としてコンクリートの種類の違いについても解析を実施した（解析条件及び結果は添付 3 参照）。
評価の結果，コンクリート侵食量に対して上面熱流束の感度が支配的であることが確認された。上面熱流束を想定される下限値とした場合でも，コンクリート侵食量は，22.5cm 程度に収まることが確認された。また，実験で確認されている侵食面における侵食の不均一性については，MAAP モデルのベンチマーク解析結果から，実験の侵食面における侵食のばらつきが，MAAP コードの予測侵食量の 20%の範囲内に収まっていることから，上面熱流束の感度に比べて影響が小さいことを確認した。
なお，この分野は複雑な多成分・多相熱伝達現象であり知見が十分であるとは言えず，
また事前水張り時の落下デブリの冷却性を直接調べた実験例がほとんどないことから，今後も継続して検討を進め，新たな知見が出た場合には適宜評価に反映するように努めることが重要であると考えられる。

5-204

4.4

実機解析への適用性

4.4.1 事故解析及び実験解析の実機への適用性
4.3において実施した各種の事故解析及び実験解析に基づき，各解析モデルの実機への適用性について評価する。
(1) 放射線水分解等による水素・酸素発生 [圧力容器(炉心損傷後)]，燃料被覆管酸化，
燃料棒内温度変化，燃料棒表面熱伝達，燃料被覆管変形［炉心（燃料）］，リロケーション，構造材との熱伝達及び下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達［圧力容器(炉心
損傷後)］炉心ヒートアップの解析において重要な燃料被覆管酸化，放射線水分解等による
水素・酸素発生，燃料棒内温度変化，燃料棒表面熱伝達，燃料被覆管変形，リロケ
ーション，構造材との熱伝達及び下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達に関するモデルの妥当性は，TMI 事故解析及び CORA 実験解析を通じて確認した。
解析により得られた炉心ヒートアップ時の水素発生量及びその発生期間は，TMI
事故の分析結果と概ね一致することを確認した。また，事故発生後 220 分における炉心状態について，
解析結果が TMI 事故の分析結果と良く一致することを確認した。
さらに，原子炉容器壁面温度についても，解析において TMI 事故の分析結果と同等な結果が得られていることを確認した。また，CORA 実験解析における，燃料被覆管，制御棒及びチャンネルボックスの温度変化について，測定データと良く一致す
ることを確認した。
TMI及びCORA実験とBWR実機において，燃料被覆管酸化，放射線水分解等による水素・酸素発生，燃料棒内温度変化，燃料棒表面熱伝達，燃料被覆管変形，リロ
ケーション，構造材との熱伝達及び下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達に関する基
本的な現象に有意な差はなく，したがってこれらの現象に関するモデルについて，実機解析への適用性を有すると判断できる。
(2) 格納容器各領域間の流動，構造材との熱伝達及び内部熱伝導，気液界面の熱伝達［格納容器］
格納容器各領域間の流動並びに構造材との熱伝達及び内部熱伝導に関するモデルの妥当性は，HDR実験解析及びCSTF実験解析を通じて確認した。また，気液界面の熱伝達に関するモデルの妥当性は，HDR実験解析を通じて確認した。
HDR実験解析（E11.2実験）では，格納容器圧力及び温度について解析結果と測
定データの比較を行った。評価の結果，雰囲気からヒートシンクへの伝熱が過小に予測されている可能性が示唆されており，それに起因して格納容器雰囲気温度を十数℃程度高めに，格納容器圧力を１割程度高めに評価する傾向が確認されたが，縦長格納容器形状や水蒸気注入位置といった実験体系に起因するものと考えられ，主5-205

要な傾向を再現できることを確認した。実機体系においてはこの種の不確かさは小さくなると考えられ，より適切に模擬する方向になると考えられる。また，非凝縮性ガス濃度変化の解析結果が測定データと良く一致することを確認した。CSTF実験
解析では，格納容器温度及び非凝縮性ガス濃度変化ついて解析結果と測定データの比較を行った。解析結果が測定データと良く一致することを確認した。
HDR及びCSTFの格納容器はBWR実機と異なるものの，実験解析を通じて格納容器各領域間の流動，構造材との熱伝達及び内部熱伝導並びに気液界面の熱伝達に関する基本的な妥当性を確認しており，これらのモデルは実機解析への適用性を有すると判断できる。
(3) 溶融炉心とコンクリートの伝熱，コンクリート分解及び非凝縮性ガス発生［格納容器(炉心損傷後)］
溶融炉心とコンクリートの伝熱並びにコンクリート分解及び非凝縮性ガス発生に関するモデルの妥当性は，ACE実験解析及びSURC-4実験解析を通じて確認した。
ACE実験解析及びSURC-4実験解析では，コリウム温度及びコンクリート侵食深さについて，解析結果が測定データと良く一致することを確認した。
ACE実験及びSURC-4実験は，冷却水の注水がなく，かつコリウム及びコンクリー
トの配置があらかじめ決められている。したがって，溶融炉心とコンクリートの伝
熱，コンクリート分解及び非凝縮性ガス発生に関するモデルの妥当性を確認する上で，冷却水の挙動や幾何形状といった要因の影響が小さい状態でのコンクリート侵
食挙動が確認できる。さらに，ACE実験のうちL7実験では，部分的に酸化したBWR
燃料を模擬したコリウム溶融物が用いられており，コリウムの熱的物性もBWR実機と同等である。したがって，ACE実験解析及びSURC-4実験解析による妥当性確認に基づき，実機解析への適用性を有すると判断できる。
なお，実機におけるコンクリート侵食挙動に関しては，格納容器下部におけるFCI現象も含めた溶融炉心の堆積の仕方や水による冷却などがコンクリートへの伝熱挙動にも影響する複合的な現象であることから，添付3において知見の整理，不確かさの分析及び感度解析による影響評価を行っている。
(4) 原子炉圧力容器内 FP 挙動［圧力容器(炉心損傷後)］，原子炉格納容器内 FP 挙動［格納容器(炉心損傷後)］
原子炉圧力容器内FP挙動及び原子炉格納容器内FP挙動に関するモデルの妥当性
は，PHEBUS-FP実験解析及びABCOVE実験解析を通じて確認した。
PHEBUS-FP実験解析では，FP放出割合の解析結果と測定データの比較から，FP放出の開始時刻を良く再現できることを確認している。炉心の加熱出力が増加した
後は，測定データに比べて被覆管温度を高めに評価するとともに，より急激なFP放5-206

出を予測している。FP放出が顕著になる実験開始後，約11,000秒以降は，測定デー
タが時間とともに一定の割合で増加するのに対し，解析結果は約0.5まで急激に増加
した後，緩やかな増加を示している。解析結果と測定データの差異は，実験における小規模な炉心体系の模擬に起因していると考えられるが，実機体系では，局所的な挙動による影響は相対的に小さくなるため，この種の不確かさは小さくなると考えられ，実機解析への適用性を有すると判断できる。
ABCOVE実験解析では，格納容器中に発生させたエアロゾルについて気相中の濃度変化を評価した。解析結果は，エアロゾルの生成にともなう濃度の増加，その後の凝集及び沈着による濃度の減衰を良く模擬していることを確認した。エアロゾルの凝集に伴い沈降速度が増大する挙動は区画の大きさに依存しないので，スケールの観点においても実機解析への適用性を有すると判断できる。
4.4.2 感度解析による検討の整理
重要現象に関連したパラメータの不確かさを分析し，その不確かさが重要現象に与える影響を感度解析に基づき評価することで，実機解析への適用性を確認する。
・対向流［炉心（熱流動）］(1) 沸騰・ボイド率変化，気液分離（水位変化）
これらは原子炉圧力容器内の炉心水位挙動に関連する現象であり，原子炉圧力容
器内水位の低下が比較的緩慢な TQUX シーケンス及び比較的速い中小破断 LOCA シ
ーケンスを対象として SAFER コードとの比較評価を行った。
比較評価においては，CCFL の取り扱い等により，水位変化に差異が生じるものの，水位低下幅は MAAP コードの方が保守的であり，その後の注水操作による有効
燃料棒頂部までの水位回復時刻は両コードで同等である。
なお，
感度解析は BWR-5，
Mark-I 改良型格納容器プラントに対して実施したものであるが，その他の BWR プ
ラントにおいても現象のメカニズムは同じであり，同様の傾向が得られる。したがって，MAAP コードのこれらの現象に対する解析モデルは，実機解析への適用性を有すると判断できる。
］(2) 燃料被覆管酸化［炉心（燃料）炉心ヒートアップに関する解析モデルについては，4.2.1に示したTMI事故の分析
結果との比較を通じて，その妥当性を確認した。また，MAAPコードの解析モデル
がTMI事故及びその後の検討により得られた知見をもとに開発されていることを踏まえると，MAAPコードの解析モデルは一定の妥当性を有していると判断できる。
しかしながら，炉心溶融時の実機の挙動に関しては，現段階では十分な知見が得られていない状況であることから，ここでは，炉心ヒートアップに関する解析モデルに関連したパラメータに対する感度解析により，その影響を評価した。

5-207

る。したがって，MAAPコードの原子炉圧力容器内FCIに関するモデルは，実機解析への適用性を有すると判断できる。
(5) 下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達［圧力容器(炉心損傷後)］
下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達に関する解析モデルについては，4.2.1に示したように，TMI事故の分析結果との比較を通じて，その妥当性を確認した。また，
MAAPコードの解析モデルがTMI事故及びその後の検討により得られた知見を基に開発されていることを踏まえると，MAAPコードの解析モデルは一定の妥当性を有していると判断できる。しかしながら，炉心溶融時の実機の挙動に関しては，現段
階では十分な知見が得られていない状況であることから，ここでは，下部プレナム
での溶融炉心の熱伝達に関する解析モデルに関連したパラメータに対する感度解析
により，その影響を評価した。
溶融炉心と上面水プールとの伝熱は限界熱流束により制限されるが，この制限を低下させた条件で感度解析を実施した。その結果，原子炉圧力容器破損時刻にほとんど感度が無いことが確認された。
一方，溶融炉心と原子炉圧力容器間の熱伝達については，ギャップにおける限界
熱流束で制限される。この制限を低下させた条件で感度解析を実施した結果についても，原子炉圧力及び原子炉圧力容器破損時刻にほとんど感度が無いことが確認された。
溶融炉心と上面水プールとの伝熱及び溶融炉心と原子炉圧力容器間の熱伝達ともに感度が小さい結果となっているが，この理由はこれらの現象による影響が下部プ
レナムにおいてドライアウトが生じるまでの期間に限定されることによる。
なお，感度解析は BWR-5，Mark-I 改良型格納容器プラントに対して実施したものであるが，その他の BWR プラントにおいても現象のメカニズムは同じであり，同様の傾向が得られる。したがって，MAAP コードにおける下部プレナムでの溶融炉
心の熱伝達に関する解析モデルは，実機解析への適用性を有すると判断できる。
(6) 原子炉圧力容器破損［圧力容器(炉心損傷後)］有効性評価の解析において，制御棒駆動機構ハウジング溶接部の破損は，溶接部のひずみ量としきい値の比較により判定される。そこで，このしきい値をベースケ
ースの1/10に低下させた解析を実施し，原子炉圧力容器破損時刻の感度を評価した。
評価の結果，原子炉圧力容器破損時刻は約13分早まることを確認した。また，評価では有意な影響を検知する目的から，しきい値を仮想的にベースケースの1/10まで低下させたが，実機において破断ひずみがここまで大幅に低下することは考えにくい
ため，溶接部のひずみ量しきい値の影響は十分に小さいと判断される。
なお，感度解析はBWR-5，Mark-I改良型格納容器プラントに対して実施したもの

5-210

であるが，その他のBWRプラントにおいても制御棒駆動機構ハウジングの構造は大きく変わらないため同様の傾向が得られる。したがって，MAAPコードの原子炉圧
力容器破損に関するモデルは，実機解析への適用性を有すると判断できる。
(7) 原子炉圧力容器外 FCI（溶融炉心細粒化，デブリ粒子熱伝達）［格納容器(炉心損傷
後)］
原子炉圧力容器外FCIについては，添付2において国内外で実施された実験等による知見を整理するとともに，解析モデルに関する不確かさの整理を行い，感度解析により有効性評価への影響を確認した。
原子炉圧力容器外FCIにおける水蒸気爆発に関しては，UO2を用いた大規模FCI実験であるFARO実験，KROTOS実験，COTELS実験及びTROI実験の結果から，実機において大規模な水蒸気爆発に至る可能性は極めて小さいと結論付けた。
また，
参考文献[25]に示すJASMINEコードを用いて水蒸気爆発が発生したという条件における格納容器破損確率の評価について考察した。評価で想定した条件（トリガリング及び溶融ジェット径）が実機解析に比べて厳しくなるよう選定され，水蒸
気爆発時のエネルギが大きくなるように評価されたものであることから，実機において発生エネルギは格納容器への脅威にはならないと結論付けた。以上より，有効性評価において，原子炉圧力容器外FCIにおける水蒸気爆発に関しては発生可能性が低く，水蒸気爆発挙動及びその後の格納容器の動的挙動に関する評価は必須とはならない。
原子炉圧力容器外FCIにおける圧力スパイクに関しては，解析モデルでの不確かさ
はRicou-Spaldingモデルのエントレインメント係数及び溶融粒子の径に代表され，それぞれをパラメータとした感度解析を実施した。その結果，いずれのパラメータについても，原子炉圧力容器外FCIにより生じる圧力スパイクへの感度が小さいことを確認した。
なお，感度解析はBWR-5，Mark-I改良型格納容器プラントに対して実施したものであり，原子炉圧力容器外FCIによる圧力スパイクは，格納容器下部に落下する溶融炉心の量や格納容器下部プール水位等の条件に依存して変化し得るものの，その他のBWRプラントにおいても現象のメカニズムは同じであり，同様の傾向が得られる。
したがって，MAAPにおける原子炉圧力容器外FCIに関する解析モデルは，実機解析への適用性を有すると判断できる。
(8) 格納容器下部床面での溶融炉心の拡がり，溶融炉心と格納容器下部プール水との伝熱，溶融炉心とコンクリートの伝熱［格納容器(炉心損傷後)］
MCCIに関する種々の実験から得られた知見等に基づき不確かさの要因の分析を行い，エントレインメント係数，上面熱流束及び溶融プールからクラストへの熱伝5-211

達係数をパラメータとした感度解析を行い，コンクリート侵食への影響を評価した。
評価の結果，コンクリート侵食量に対して上面熱流束の感度が支配的であることが確認された。上面熱流束を想定される下限値とした場合でも，コンクリート侵食量は，22.5cm程度に収まることが確認された。また，実験で確認されている侵食面における侵食の不均一性については，MAAPモデルのベンチマーク解析結果から，実験の侵食面における侵食のばらつきが，MAAPコードの予測侵食量の20%の範囲内に収まっていることから，上面熱流束の感度に比べて影響が小さいことを確認した。
なお，感度解析はBWR-5，Mark-I改良型格納容器プラントに対して実施したものであるが，その他のBWRプラントにおいても現象のメカニズムは同じであり，同様の傾向が得られる。しかしながら，溶融炉心・コンクリート相互作用については，
複雑な多成分・多相熱伝達現象であり知見が不十分であること，また直接的な実験例が少ないことから，今後も継続して検討を進め，知見の拡充に努めることが重要であると考えられる。

5-212

表 4.4-1 重要現象の不確かさの整理 (1/6)
炉心（核）

分類

重要現象

崩壊熱

解析モデル
炉心モデル（原子炉出力及び崩壊熱）（3.3.2(2)）

妥当性確認

不要

不確かさ

○ 入力値に含まれる。

燃料棒内○ TMI 事故解析における炉心ヒートアップ時の水素発生，炉心領域での溶融

温度変化

進展状態について，TMI 事故分析結果と良く一致することを確認した。
TMI 事故解○ CORA 実験解析における，燃料被覆管，制御棒及びチャンネルボックスの炉心（燃料）

5-213

燃料棒表面

炉心モデル（炉心熱水力モ

析(4.2.1）

熱伝達デル）(3.3.2(3)）

CORA 実験○ 炉心ヒートアップ速度の増加（被覆管酸化の促進）を想定し，仮想的な厳溶融炉心の挙動モデル（炉解析(4.2.2)

しい振り幅ではあるが，ジルコニウム－水反応速度の係数を 2 倍とした感

燃料被覆管

心ヒートアップ）

感 度 解 析度解析により影響を確認した（BWR-5，Mark-I 改良型格納容器プラント

酸化(3.3.6(1)）(4.3.2 及 び

対象）
。

添付 1）

温度変化について，測定データと良く一致することを確認した。

TQUV，大破断 LOCA シーケンスともに，炉心溶融の開始時刻への影響

燃料被覆管

は小さい。

変形

下部プレナムへのリロケーションの開始時刻は，ほぼ変化しない。

炉心（熱流動）○ TQUX シーケンス及び中小破断 LOCA シーケンスに対して，MAAP コー

沸騰・ボイド率変化
気液分離

ドと SAFER コードの比較を行い，以下の傾向を確認した。
炉心モデル（炉心水位計算

感 度 解 析MAAP コードでは SAFER コードで考慮している CCFL を取り扱っていモデル）(3.3.2(4)）(4.3.1）ないこと等から，水位変化に差異が生じたものの水位低下幅は MAAP コ(水位変化)ードの方が保守的であり，その後の注水操作による有効燃料棒頂部までの・対向流

水位回復時刻は両コードで同等である。

表 4.4-1 重要現象の不確かさの整理 (2/6)
分類

重要現象

逃(がし安全弁含む
原子炉圧力容器

冷却材放出（臨界流・差圧流）

解析モデル
原子炉圧力容器モデル（破断流モデル）(3.3.3(3))
安全系モデル（非常用炉心（給水系・代冷却系）(3.3.5(1))

替注水設備

安全系モデル（代替注水設含む）

備）(3.3.5(4))

不確かさ

不要

○ 逃がし安全弁からの流量は，設計値に基づいて計算される。

不要○ 入力値に含まれる。

)

ECCS 注水

妥当性確認○ HDR 実験解析では，格納容器圧力及び温度について，温度成層化を含め

格納容器
CSTF

て傾向を良く再現できることを確認した。格納容器雰囲気温度を十数℃程

HDR

実 験

度高めに，格納容器圧力を１割程度高めに評価する傾向が確認されたが，

実験解

解 析

実験体系に起因するものと考えられ，実機体系においてはこの種の不確か析

(4.2.4)さは小さくなるものと考えられる。また，非凝縮性ガス濃度の挙動につい

各領域間
の流動
熱伝達及び

原子炉格納容器

5-214

構造材との
内部熱伝導

格納容器モデル（格納容器の熱水力モデル）(3.3.4(2))(4.2.3)

気液界面のて，解析結果が測定データと良く一致することを確認した。
－

熱伝達
安全系モデル（格納容器ス
スプレイ冷プレイ）(3.3.5(2))

却

安全系モデル（代替注水設○ CSTF 実験解析では，格納容器温度及び非凝縮性ガス濃度の挙動について，解析結果が測定データと良く一致することを確認した。
○ 入力値に含まれる。

不要○ スプレイの水滴温度は短時間で雰囲気温度と平衡に至ることから伝熱モ
デルの不確かさは無い。

備）(3.3.5(4))
放射線水分
解等による
水素・酸素発生－不要○ 窒素置換による格納容器雰囲気の不活性化が行われており，酸素発生は水の放射線分解に起因する。

表 4.4-1 重要現象の不確かさの整理 (3/6)
分類

重要現象

解析モデル

妥当性確認

不確かさ
○ 入力値に含まれる。

原子炉格納容器

格納容器
ベント

サプレッショ
ン・プール冷却

格納容器モデル（格納容器の熱水力モデル）

不要(3.3.4(2))

安全系モデル（非常用炉心冷却系）(3.3.5(1))○ MAAP コードでは格納容器ベントについては，設計流量に基づいて流路面
積を入力値として与え，格納容器各領域間の流動と同様の計算方法が用いられている。

不要○ 入力値に含まれる。

○ TMI事故解析における炉心領域での溶融進展状態について，TMI事故分析

リロケーショ

TMI 事故解ン

原子炉圧力容器（炉心損傷後）

5-215

溶融炉心の挙動モデル（リロケーション）(3.3.6(2))
構造材との熱伝達

析(4.2.1)

結果と良く一致することを確認した。
○ リロケーションの進展が早まることを想定し，炉心ノード崩壊のパラメー

感 度 解 析タを低下させた感度解析により影響を確認した（BWR-5，Mark-I改良型格(4.3.3 及 び

納容器プラント対象）
。

添付 1)

TQUV，大破断LOCAシーケンスともに，炉心溶融時刻，原子炉圧力容器の破損時刻への影響が小さいことを確認した。

原子炉圧力容器 内 FCI( 溶
融炉心細粒

溶融炉心の挙動モデル（下化)部プレナムでの溶融炉心

原子炉圧力容の挙動）

器 内 FCI( デ(3.3.6(3))

ブリ粒子熱伝達)感 度 解 析(4.3.4 及 び
添付 1)○ 原子炉圧力容器内FCIに影響する項目として，溶融ジェット径，エントレイ
ンメント係数及びデブリ粒子径をパラメータとして感度解析を行い，いずれについても，原子炉圧力容器破損時点での原子炉圧力に対する感度が小さいことを確認した。

表 4.4-1 重要現象の不確かさの整理 (4/6)
分類

重要現象

下部プレナムでの溶融炉心5-216

原子炉圧力容器（炉心損傷後）

の熱伝達

解析モデル
溶融炉心の挙動モデル（下部プレナムでの溶融炉心の挙動）(3.3.6(3))

妥当性確認
TMI事故解析(4.2.1)

不確かさ○ TMI事故解析における下部プレナムの温度挙動について，TMI事故分析結果と良く一致することを確認した。
○ 下部プレナム内の溶融炉心と上面水プールとの間の限界熱流束，
下部プレナ

感度解析
(4.3.5及び添付1)

ムギャップ除熱量に係る係数に対する感度解析を行い，原子炉圧力容器破損
時刻等の事象進展に対する影響が小さいことを確認した（BWR-5，Mark-I
改良型格納容器プラント対象）。
○ 原子炉圧力容器破損に影響する項目として制御棒駆動機構ハウジング溶接

原子炉圧力容器破損

溶融炉心の挙動モデル（原部の破損判定に用いる最大ひずみ（しきい値）をパラメータとした感度解析

感度解析

子炉圧力容器破損モデル） (4.3.6及び添を行い，原子炉圧力容器破損時刻が約13分早まることを確認した。ただし，(3.3.6(4))

仮想的な厳しい条件に基づく解析結果でありであり，実機における影響は十付1)分小さいと判断される。
放射線水分解等による水素・酸素発生格納容器モデル（水素発TMI事故解析生）（3.3.4(3)）(4.2.1)

原子炉圧力容PHE

器内 FP 挙動

（炉心損傷後）原子炉格納容器

原子炉格納容器内 FP 挙動て分析結果と良く一致することを確認した。

－

BUS
核分裂生成物（FP）挙動モデル(3.3.7)○ 炉心内のジルコニウム－水反応による水素発生量は，TMI事故解析を通じ○ PHEBUS-FP実験解析により，FP放出の開始時刻を良く再現できているものの，燃料棒被覆管温度を高めに評価することにより，急激なFP放出を示

-FP

ABC

す結果となった。ただし，この原因は実験における小規模な炉心体系の模擬

実験

OVE

によるものであり，実機の大規模な体系においてこの種の不確かさは小さく

解析

実験なると考えられる。

(4.2.

解析

7)

(4.2.
8)

○ ABCOVE実験解析により，格納容器内のエアロゾル沈着挙動を適正に評価できることを確認した。

表 4.4-1 重要現象の不確かさの整理 (5/6)
原子炉格納容器（炉心損傷後）

分類

重要現象

解析モデル

妥当性確認

不確かさ

原子炉圧力容器 外 FCI( 溶
感度解析

融炉心細粒
化)
原子炉圧力容器 外 FCI( デブリ粒子熱伝達)

溶融炉心の挙動モデル（格（4.3.7，

納容器下部での溶融炉心4.3.8，

びデブリ粒子径をパラメータとして感度解析を行い，原子炉圧力容器外FCIの挙動）（3.3.6(5))

添付2及びによって生じる圧力スパイクへの感度が小さいことを確認した。

添付3)○ 原子炉圧力容器外FCI現象に関する項目としてエントレインメント係数及5-217

表 4.4-1 重要現象の不確かさの整理 (6/6)
分類

重要現象

解析モデル

妥当性確認

不確かさ

格納容器下部○ MAAPコードでは溶融炉心の拡がり実験や評価に関する知見に基づき，落

床面での溶融下した溶融炉心は床上全体に均一に拡がると仮定し，それを入力で与えて炉心の拡がりいる。
○ MCCI現象への影響の観点で，エントレインメント係数，上面熱流束及び溶

5-218

原子炉格納容器（炉心損傷後）

溶融炉心と格感度解析

融プールからクラストへの熱伝達係数をパラメータとした感度解析を行っ（4.3.8及びた。評価の結果，コンクリート侵食量に対して上面熱流束の感度が支配的で添付 3）あることを確認した。また，上面熱流束を下限値とした場合でも，コンクリ

納容器下部プールとの伝熱ート侵食量が22.5cm程度に収まることを確認した。

溶融炉心の挙動モデル（格○ 上記の感度解析は，想定される範囲で厳しい条件を与えるものであり，実機

納容器下部での溶融炉心でのコンクリート侵食量は，感度解析よりも厳しくなることはないと考えら挙動）（3.3.6(5)）

れ，これを不確かさとして設定する。
溶融炉心とコ

ACE実験解ンクリートの

析（4.2.5）

伝熱

SURC-4実験
解析（4.2.6）

コンクリート

感度解析

分解及び非凝（4.3.8及び縮性ガス発生添付3）○ ACE実験解析及びSURC-4実験解析より，溶融炉心堆積状態が既知である場
合の溶融炉心とコンクリートの伝熱及びそれに伴うコンクリート侵食挙動について妥当に評価できることを確認した。
○ 実験で確認されている侵食の不均一性については，
実験における侵食のばらつきがMAAPコードの予測侵食量の20%の範囲内に収まっていることから，
上面熱流束の感度に比べて影響が小さいことを確認した。

5.

有効性評価への適用性
4 章の妥当性確認において得られた重要現象に対する不確かさと，その不確かさが有効性評価に与える影響を表 5-1 に示す。
5.1
5.1.1

不確かさの取り扱いについて（評価指標の観点）
崩壊熱［炉心（核）］有 効 性 評 価 で 用 い て い る 崩 壊 熱 と し て ， ANSI/ANS-5.1-1979 を 用 い て い る 。
ANSI/ANS-5.1-1979 は ANS の軽水炉向け標準規格として発行されたものであり，設計値等に基づく信頼性の高い評価モデルである。有効性評価においては，平衡炉心のサイクル
末期燃焼度に対し 1.1 倍したものを使用しており，崩壊熱を大きくするよう考慮している。
炉心損傷防止の観点では，大きめの崩壊熱を与えることで，原子炉格納容器圧力及び温度に対して厳しい結果を与える。
格納容器破損防止の観点でも，大きめの崩壊熱を与えることで，いずれの格納容器破損
モードでも，炉心ヒートアップ，溶融進展を早める傾向となる。
「格納容器過圧・過温破損」の場合，原子炉格納容器圧力及び温度に対して厳しい結果を与える。
「高圧溶融物放出／格
納容器雰囲気直接加熱」の場合，原子炉圧力容器破損までの事象進展を早める傾向となり，
高圧溶融物放出防止に対して厳しい結果を与える。
「溶融燃料－冷却材相互作用」の場合，溶融炉心と冷却材の相互作用に伴う圧力スパイクを大きめに評価する結果を与える。
「水素燃焼」の場合，酸素の発生量について崩壊熱を用いた評価を行っており，酸素濃度に対して厳しい結果を与える。
「溶融炉心・コンクリート相互作用」の場合，溶融炉心の冷却がされにくくなり，コンクリート侵食に対して厳しい結果を与える。
以上，いずれについても，厳しい結果を与えるものの，炉心損傷防止対策及び格納容器
破損防止対策の有効性の判断には影響しない。
5.1.2

沸騰・ボイド率変化，気液分離（水位変化）
・対向流［炉心（熱流動）］

これらは原子炉圧力容器内の炉心水位挙動に関する現象であり，原子炉圧力容器内水位の低下が比較的緩慢な TQUX シーケンス及び比較的速い中小破断 LOCA シーケンスを対象として SAFER コードとの比較評価を行った。
MAAP コードは SAFER コードで考慮している CCFL 現象を取り扱っていないこと等から水位変化に差異が生じたものの，水位低下幅は MAAP コードの方が保守的であり，その後の注水操作による有効燃料棒頂部までの水位回復時刻は両コードで同等であることから，
原子炉圧力容器内挙動を含めた全体挙動を適正に評価していると判断できる。
5.1.3

冷却材放出（臨界流・差圧流）［圧力容器］

逃がし安全弁からの冷却材放出については，設計値に基づき流量が適正に計算されてい
る。

5-219

5.1.4

格納容器各領域間の流動，構造材との熱伝達及び内部熱伝導，気液界面の熱伝達，格納容器ベント［格納容器］

格納容器各領域間の流動及び気液界面の熱伝達については，挙動が適正に評価され，不確かさは小さい。構造材との熱伝達及び内部熱伝導については，HDR の縦長格納容器形状や水蒸気注入位置といった実験体系に起因するものと考えられが，短期的な応答として格納容器雰囲気温度を十数℃程度高めに，原子炉格納容器圧力を１割程度高めに評価する結果となった。実機体系においてはこの種の不確かさは小さくなると考えられるが，原子炉格納容器圧力及び温度の上昇を実際の挙動よりも大きめに評価する可能性がある。なお，
格納容器ベントについては，設計流量に基づいて流路面積を入力値として与え，格納容器
各領域間の流動と同様の計算方法が用いられている。
5.1.5

ECCS 注水（給水系・代替注水設備含む）［圧力容器］，スプレイ冷却，サプレ
ッション・プール冷却［格納容器］

ECCS 注水及びスプレイ冷却については，設計値に基づき注入特性を与えることで，冷却に対して保守的な条件となるよう設定している。スプレイによる混合挙動については，
液滴径を入力し，液滴と気相部の界面熱伝達により気相部が冷却されるモデルであるが，液滴の伝熱面積が大きいことにより，スプレイされた水は気相部温度と等しくなって液相に落下する結果となる。したがって，モデルの不確かさによる影響は無いと考えられる。
サプレッション・プール冷却については，ポンプ流量及び除熱量を設計値に基づき与えており，適正に評価される。
5.1.6

放射線水分解等による水素・酸素発生［格納容器］［圧力容器（炉心損傷後）］

炉心内のジルコニウム－水反応による水素発生量は Baker-Just の相関式（高温）又は
Cathcart の相関式（低温）を用いて計算され，これらのモデルは TMI 事故解析により妥当性が確認されている。なお，BWR では窒素置換による格納容器雰囲気の不活性化が行われることにより，酸素濃度が低いため，短期的に爆轟が生じることは無い。長期的には水の放射線分解により酸素が発生するが，電力共通研究の実験結果[28]に基づいた G 値を用いて酸素発生量を評価している。BWR では格納容器内がウェット環境にあるが，酸素濃度の判
定基準への適合性について，水蒸気濃度を除いたドライ条件下で行うことにより，保守的に評価している。これらのことから，有効性評価の結果に与える影響は無い。
5.1.7

炉心ヒートアップ（燃料棒内温度変化，燃料棒表面熱伝達，燃料被覆管酸化，燃料被覆管変形［炉心（燃料）］），リロケーション，構造材との熱伝達及び下部プ
レナムでの溶融炉心の熱伝達［圧力容器（炉心損傷後）］

炉心ヒートアップ（燃料棒内温度変化，燃料棒表面熱伝達，燃料被覆管酸化，燃料被覆
管変形）に関する現象については，実機スケールで確認された例が少ない。しかしながら，

5-220

MAAP コードの解析モデルは，TMI 事故や CORA 実験等のその後の実験の知見に基づいて開発され，そのモデルを用いて実施された TMI 事故のベンチマーク解析及び CORA 実験
解析において再現性も確認されていることから，妥当性があると判断でき，各事故シーケ
ンスの評価に適用できる。
また，炉心ヒートアップ現象に関し，ジルコニウム－水反応速度に対する感度解析を実施し，影響を確認した。TQUV，大破断 LOCA シーケンスともに，炉心溶融開始時刻及び下部プレナムへのリロケーションの開始時刻等の事象進展への影響は小さく，「格納容器
過圧・過温破損」及び「原子炉圧力容器外の溶融炉心－冷却材相互作用」の評価指標に与える影響は小さい。また，「高圧溶融物・格納容器雰囲気直接加熱」については，原子炉
圧力容器破損時の原子炉圧力が 2.0MPa[gage]を上回ることはなく，格納容器破損防止対策の有効性に与える影響は無い。「溶融炉心・コンクリート相互作用」については，原子炉
圧力容器破損時間への影響が小さく，原子炉圧力容器破損時点で格納容器下部に十分な注
水がなされていることから，コンクリート侵食量への影響は小さいと考えられる。「水素燃焼」については，酸素の発生量について崩壊熱を用いた評価を行っており，評価指標に与える影響は無い。
リロケーションに関する現象については，実機スケールで確認された例が少ない。しかしながら，MAAP コードの解析モデルは，TMI 事故やその後の実験等の知見に基づいて開発され，その解析モデルを用いて実施された TMI 事故のベンチマーク解析において再現性も確認されていることから，妥当性があると判断でき，各事故シーケンスの評価に適用できる。
また，リロケーションに関する感度を確認するために，炉心ノード崩壊のパラメータに対し，感度解析を行った。TQUV，大破断 LOCA シーケンスともに，炉心溶融やリロケー
ション後の原子炉圧力容器の破損時刻に与える感度は小さく，事象進展への影響は限定的であり，「格納容器過圧・過温破損」及び「原子炉圧力容器外の溶融炉心－冷却材相互作用」の評価指標に与える影響は無い。「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」については，原子炉圧力容器破損時の原子炉圧力は 2.0MPa[gage]を上回ることはなく，格納容器破損防止対策の有効性に与える影響は無い。「水素燃焼」について，酸素の発生量について崩壊熱を用いた評価を行っており，評価指標に与える影響は無い。「溶融炉心・コン
クリート相互作用」については，原子炉圧力容器破損時点で格納容器下部に十分な注水がなされていることから，コンクリート侵食量への影響は小さいと考えられる。
下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達に関する現象に関しては，実機スケールで確認された例が少なく，現象自体に不確かさが大きいと考えられる。しかしながら，MAAP コードの解析モデルは，TMI 事故やその後の実験等の知見に基づいて開発され，その解析モデル
を用いて実施された TMI 事故のベンチマーク解析において再現性も確認されていることから，MAAP コードによる解析結果は一定の妥当性を有するものと考えられる。
また，下部プレナム内の溶融炉心と上面水プールとの間の限界熱流束，下部プレナムギ

5-221ャップ除熱量に係る係数に対する感度解析を実施し，影響を確認した。原子炉圧力容器破損時刻等の事象進展に大きな相違は無いため，不確かさによる原子炉圧力容器破損時刻等の事象進展への影響は小さく，各事故シーケンスの評価指標への影響は小さいと考えられ
る。
5.1.8

原子炉圧力容器破損［圧力容器（炉心損傷後）］

原子炉圧力容器破損に影響する項目として「制御棒駆動機構ハウジング溶接部の破損判定に用いる最大ひずみ（しきい値）」をパラメータとした場合の感度解析を行い，原子炉圧
力容器破損時刻が約 13 分早まることを確認した。ただし，この結果は仮想的な厳しい条件を与えたケースであり，実機における影響は十分小さいと判断され，各事故シーケンスの評価指標への影響は小さいと考えられる。
5.1.9

原子炉圧力容器内 FP 挙動［圧力容器（炉心損傷後）］，原子炉格納容器内 FP 挙動［格納容器（炉心損傷後）］

PHEBUS-FP 実験解析において，ギャップ放出のタイミングについては適切に評価されることを確認している。その後の実験解析における燃料破損後の FP 放出開始のタイミング
及び放出挙動については，被覆管酸化反応熱を大きく，燃料棒被覆管温度が高めに推移す
ることにより早めに評価する傾向があったが，実験における小規模な炉心体系の模擬に起因していると考えられ，実機体系では，局所的な挙動による影響は相対的に小さくなるため，この種の不確かさは小さくなると考えられる。なお，最終的な FP 放出割合は実験と同程度となっている。
ABCOVE 実験解析により，格納容器へ放出されたエアロゾルの沈着挙動について，ほぼ適正に評価できることを確認しており，各事故シーケンスの評価への影響は小さい。
5.1.10

原子炉圧力容器内 FCI（溶融炉心細粒化，デブリ粒子熱伝達）［圧力容器（炉心損傷後）］

原子炉圧力容器内 FCI に影響する項目として，溶融ジェット径，エントレインメント係
数及びデブリ粒子径をパラメータとして感度解析を行い，いずれについても，原子炉圧力容器破損時点での原子炉圧力に対する感度が小さいことを確認した。
「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」では，高圧溶融物放出を防止する観点で，
原子炉圧力容器破損時刻とあいまって，原子炉圧力容器内 FCI による原子炉圧力変化が原
子炉圧力容器破損時点での原子炉圧力に影響すると考えられるが，上記のとおり，原子炉
圧力容器破損時点での原子炉圧力に対する感度は小さく，2.0MPa[gage]を上回ることは無
い。

5-222

5.1.11

原子炉圧力容器外 FCI（溶融炉心細粒化，デブリ粒子熱伝達）［格納容器（炉心損傷後）］

原子炉圧力容器外 FCI における水蒸気爆発に関しては，実機において大規模な水蒸気爆発に至る可能性は極めて小さく，有効性評価においては，水蒸気爆発挙動及びその後の格
納容器の動的挙動に関する評価は必須ではなく，各事故シーケンスの評価に対して影響するものではない。
原子炉圧力容器外 FCI における圧力スパイクに関しては，解析モデルでの不確かさがエ
ントレインメント係数及びデブリ粒子径に代表され，感度解析により原子炉圧力容器外 FCIにより生じる圧力スパイクへの感度は小さいことを確認しており，「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」の評価指標への影響は小さい。
また，MCCI 現象への影響の観点で，エントレインメント係数に関して感度解析を実施
し，MCCI によるコンクリート侵食量への感度が小さいことを確認した。
5.1.12

格納容器下部床面での溶融炉心の拡がり，溶融炉心と格納容器下部プール水との伝熱，溶融炉心とコンクリートの伝熱，コンクリート分解及び非凝縮性ガス発生［格納容器（炉心損傷後）］

MCCI に関する種々の実験から得られた知見等に基づき不確かさの要因の分析を行い，
MCCI 現象への影響の観点で感度解析を行った。評価の結果，コンクリート侵食量に対して上面熱流束の感度が支配的であることが確認された。上面熱流束を想定される下限値とした場合でも，コンクリート侵食量は 22.5cm 程度に収まることが確認された。
溶融炉心とコンクリートの伝熱，コンクリート分解及び非凝縮性ガス発生はコンクリー
ト侵食量に影響のある重要現象として抽出されるが，コンクリート侵食モデルは ACE 実験
解析や SURC-4 実験解析により妥当性が確認されており，不確かさは限定されているため適用性を有するものと考えられる。また，実験で確認されている侵食面における侵食の不均一性については，MAAP モデルのベンチマーク解析結果から，実験における侵食のばら
つきが，MAAP コードの予測侵食量の 20%の範囲内に収まっていることから，上面熱流束の感度に比べて影響が小さいことを確認した。

5-223

5.2

不確かさの取り扱いについて（運転操作の観点）

有効性評価において，MAAP を適用する事象で仮定する運転操作は，① 逃がし安全弁の開弁による原子炉の減圧② 低圧代替注水系による原子炉への注水③ 格納容器代替スプレイ系による格納容器スプレイ④ 格納容器圧力逃がし装置による格納容器除熱⑤ 残留熱除去系による格納容器除熱⑥ サプレッション・プール水位制限値到達による格納容器スプレイ停止⑦ 高圧代替注水系による原子炉への注水⑧ 格納容器下部注水系による格納容器下部注水⑨ 外部水源からの総注水量制限到達による格納容器スプレイ停止
である。以下，各運転操作に対する MAAP コードでモデル化されている重要現象の不確かさの影響を整理する。
5.2.1

逃がし安全弁の開弁による原子炉の減圧各事故シーケンスに対して，原子炉を減圧するために，時間・原子炉水位・サプレッション・プール水温等のパラメータに応じて逃がし安全弁の手動開弁操作を適宜実施する。
MAAP コードでモデル化されている重要現象の不確かさが本運転操作に与える影響として，「崩壊熱」「沸騰・ボイド率変化，気液分離（水位変化）
・対向流（炉心（熱流動））」「冷却材放出（臨界流・差圧流）」「炉心ヒートアップ（燃料棒内温度変化，燃料棒表面熱伝達，被覆管酸化，被覆管変形）」等の不確かさに起因する原子炉水位挙動・サプレッション・
プール水温挙動の違いが挙げられるが，4 章に示した各重要現象に対する感度解析・実験解
析の結果から，本運転操作に対して，上記重要現象の不確かさが与える影響は小さいと考
えられる。
5.2.2

低圧代替注水系による原子炉への注水

各事故シーケンスに対して，炉心を冷却するために，時間・原子炉水位等のパラメータに応じて低圧代替注水系による注水を適宜実施する。
MAAP コードでモデル化されている重要現象の不確かさが本運転操作に与える影響として，「崩壊熱」「沸騰・ボイド率変化，気液分離（水位変化）
・対向流（炉心（熱流動））」「冷却材放出（臨界流・差圧流）」「炉心ヒートアップ（燃料棒内温度変化，燃料棒表面熱伝達，被覆管酸化，被覆管変形）」等の不確かさに起因する原子炉水位挙動等の違いが挙げられるが，4 章に示した各重要現象に対する感度解析・実験解析の結果から，本運転操作に対して，上記重要現象の不確かさが与える影響は小さいと考えられる。

5-224

5.2.3

格納容器代替スプレイ系による格納容器スプレイ

各事故シーケンスに対して，格納容器雰囲気を冷却するために，格納容器圧力あるいは格納容器雰囲気温度が設定値に到達した時点で格納容器代替スプレイ系による格納容器ス
プレイを適宜実施する。
MAAP コードでモデル化されている重要現象の不確かさが本運転操作に与える影響として，「崩壊熱」「冷却材放出（臨界流・差圧流）」「構造材との熱伝達及び内部熱伝導」「炉心
ヒートアップ（燃料棒内温度変化，燃料棒表面熱伝達，被覆管酸化，被覆管変形）」「リロ
ケーション」等の不確かさに起因する格納容器圧力あるいは格納容器雰囲気温度の設定値
到達時間の違いが挙げられるが，4 章に示した各重要現象に対する感度解析・実験解析の結果から，本運転操作に対して，上記重要現象の不確かさが与える影響は小さいと考えられ
る。
5.2.4

格納容器圧力逃がし装置による格納容器除熱

各事故シーケンスに対して，格納容器から除熱するために，格納容器圧力が限界圧力等の設定値に到達した時点で格納容器圧力逃がし装置によるベントを適宜実施する。
MAAP コードでモデル化されている重要現象の不確かさが本運転操作に与える影響として，「崩壊熱」「構造材との熱伝達及び内部熱伝導」等の不確かさに起因する格納容器圧力の設定値到達時間の違いが挙げられるが，4 章に示した各重要現象に対する感度解析・実験解析の結果から，本運転操作に対して，上記重要現象の不確かさが与える影響は小さいと考えられる。
5.2.5

残留熱除去系による格納容器除熱「高圧注水・減圧機能喪失」「崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）」シーケ
ンスに対して，時間・原子炉水位等のパラメータに応じて残留熱除去系等による格納容器
除熱を実施する。
MAAP コードでモデル化されている重要現象の不確かさが本運転操作に与える影響として，「崩壊熱」「沸騰・ボイド率変化，気液分離（水位変化）
・対向流（炉心（熱流動））」「炉
心ヒートアップ（燃料棒内温度変化，燃料棒表面熱伝達，燃料被覆管酸化，燃料被覆管変形）」等の不確かさに起因する原子炉水位挙動の違いが挙げられるが，4 章に示した各重要現象に対する感度解析・実験解析の結果から，本運転操作に対して，上記重要現象の不確かさが与える影響は小さいと考えられる。
5.2.6

サプレッション・プール水位制限値到達による格納容器スプレイ停止

各事故シーケンスに対して，サプレッション・プール水位が制限値まで到達した場合に格納容器スプレイを停止させる。
MAAP コードでモデル化されている重要現象の不確かさが本運転操作に与える影響とし

5-225

て，
「崩壊熱」
「冷却材放出（臨界流・差圧流）」「構造材との熱伝達及び内部熱伝導」「炉心
ヒートアップ（燃料棒内温度変化，燃料棒表面熱伝達，燃料被覆管酸化，燃料被覆管変形）」「リロケーション」等の不確かさに起因するサプレッション・プール水位の設定値到達時間の違いが挙げられるが，4 章に示した各重要現象に対する感度解析・実験解析の結果から，
本運転操作に対して，上記重要現象の不確かさが与える影響は小さいと考えられる。
5.2.7

高圧代替注水系による原子炉への注水「高圧・低圧注水機能喪失」「崩壊熱除去機能喪失」「LOCA 時注水機能喪失」に対して，
高圧代替注水系による原子炉への注水を適宜実施する。
本運転操作は水位・温度・圧力等の物理パラメータを検知して実施するものではないた
め，MAAP コードでモデル化されている重要現象の不確かさが本運転操作に与える影響は
無い。
5.2.8

格納容器下部注水系による格納容器下部注水

溶融炉心・コンクリート相互作用を緩和するために，溶融炉心の下部プレナムへのリロ
ケーション後，原子炉圧力容器下鏡温度が設定値に到達した場合に格納容器下部注水系による格納容器下部注水を実施する。
MAAP コードでモデル化されている重要現象の不確かさが本運転操作に与える影響として，「炉心ヒートアップ（燃料棒内温度変化，燃料棒表面熱伝達，燃料被覆管酸化，燃料被覆管変形）」「リロケーション」「下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達」等の不確かさに起因する原子炉圧力容器下鏡温度の設定値到達時間の違いが挙げられるが，4 章に示した各重要現象に対する感度解析・実験解析の結果から，本運転操作に対して，上記重要現象の不確かさが与える影響は小さいと考えられる。
5.2.9

外部水源からの総注水量制限到達による格納容器スプレイ停止「格納容器過圧・過温破損」では，外部水源からの総注水量制限到達により格納容器ス
プレイを停止させる。格納容器スプレイ停止後には，格納容器圧力が限界圧力等の設定値に達した時点で格納容器圧力逃がし装置によるベントを実施する。
MAAP コードでモデル化されている重要現象の不確かさが本運転操作に与える影響として，「崩壊熱」「冷却材放出（臨界流・差圧流）」「構造材との熱伝達及び内部熱伝導」「炉心ヒートアップ（燃料棒内温度変化，燃料棒表面熱伝達，燃料被覆管酸化，燃料被覆管変形）」「リ
ロケーション」等の不確かさに起因する外部水源からの注水開始時間・総注水量制限到達時間の違いが挙げられる。総注水制限に到達する時間が早ければ（遅ければ），格納容器スプレ
イの停止が早く（遅く）なると考えられるが，格納容器除熱に寄与する注水量の総量に変化はなく，長期的な格納容器圧力挙動の観点では影響が小さいと考えられる。したがって，本
運転操作に対して，上記重要現象の不確かさが与える影響は小さいと考えられる。

5-226

表 5-1 重要現象の不確かさの有効性評価解析への影響の整理 (1/9)
分類

重要現象

解析モデル

不確かさ

炉心（核）

崩壊熱

炉心モデル（原子炉出力及び崩壊熱）（3.3.2(2)）

燃料棒内温度変化

炉心モデル（炉心熱水力 ○TMI 事故解析における炉心ヒートア ○TMI 事故の再現性を確認しており，炉心ヒートアッモデル）（3.3.2(3)）
ップ時の水素発生，炉心領域での溶融
プに係る基本的なモデルについては妥当性があると進展状態について，TMI 事故分析結判断でき，各事故シーケンスの評価に適用できる。
溶融炉心の挙動モデル
果と良く一致することを確認した。
（炉心ヒートアップ）○感度解析では，下部プレナムへのリロケーションの（3.3.6(1)）
開始時刻等の事象進展への影響は小さい。
○CORA 実験解析における，燃料被覆管，制御棒及びチャンネルボックスの ○「格納容器過圧・過温破損」及び「原子炉圧力容器
外の溶融炉心－冷却材相互作用」の評価指標に与え温度変化について，測定データと良くる影響は小さい。
一致することを確認した。
○炉心ヒートアップ速度の増加（被覆管 ○「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」につ酸化の促進）を想定し，仮想的な厳しいては，原子炉圧力容器破損時の原子炉圧力がい振り幅ではあるが，ジルコニウム－
2.0MPa[gage]を上回ることはなく，格納容器破損防水反応速度の係数を 2 倍とした感度止対策の有効性に与える影響は無い。
解析により影響を確認した（BWR-5， ○「溶融炉心・コンクリート相互作用」については，
原子炉圧力容器破損時間への影響が小さく，コンク
Mark-I 改良型格納容器プラント対
リート侵食量への影響は小さいと考えられる。
象）。
・TQUV，大破断 LOCA シーケンス ○「水素燃焼」については，酸素の発生量について崩
ともに，炉心溶融の開始時刻への影
壊熱を用いた評価を行っており，評価指標に与える
響は小さい。
影響は無い。
・下部プレナムへのリロケーション
開始時刻は，ほぼ変化しない。

燃料棒表面熱伝達

炉心（燃料）

5-227

燃料被覆管酸化燃料被覆管変形○入力値に含まれる。

有効性評価解析への影響○有効性評価では，大きめの崩壊熱を使用することから，いずれの事象についても厳しい結果を与えるものの，重大事故等対策の有効性の判断には影響しない。

表 5-1 重要現象の不確かさの有効性評価解析への影響の整理 (2/9)
分類

炉心（熱流動）

重要現象

解析モデル

不確かさ

有効性評価解析への影響

沸騰・ボイド率変化

炉心モデル（炉心水位計
算モデル）（3.3.2(4)）○ TQUX シ ー ケ ン ス 及 び 中 小 破 断
LOCA シーケンスに対して，MAAP
コードと SAFER コードの比較を行
い，以下の傾向を確認した。
・MAAP コードでは SAFER コードで考慮している CCFL を取り扱っていないこと等から水位変化に差異が生じたものの水位低下幅はMAAP コードの方が保守的であり，その後の注水操作による有効燃
料棒頂部までの水位回復時刻は両コードで同等である。

○原子炉水位に関し，原子炉圧力容器内挙動をより精緻に評価可能な SAFER コードとの比較において，その挙動の差異は小さく，MAAP コードでは原子炉圧
力容器内挙動を含めた全体挙動を適正に評価していると判断できる。

原子炉圧力容器モデル ○逃がし安全弁からの流量は，設計値に（ 破 断 流 モ デ ル ）基づいて計算される。
（3.3.3(3)）○設計値に基づき流量が適正に計算されており，有効性評価への適用性に問題はなく，重大事故等対策の有効性の判断には影響しない。

気液分離（水位変
化）
・対向流

5-228
冷却材放出（臨界流・
差圧流）（逃がし安全弁含む）
原子炉圧力容器ECCS 注水（給水系・ 安全系モデル（非常用炉
代替注水設備含む）
心冷却系）（3.3.5(1)）
安全系モデル（代替注水設備）(3.3.5(4))○入力値に含まれる。

○設計値に基づいて注入特性を与えることで，冷却に対して保守的な条件となるよう設定されており，いずれの事象についても厳しい結果を与えるものの，重大事故等対策の有効性の判断には影響しない。

表 5-1 重要現象の不確かさの有効性評価解析への影響の整理 (3/9)
分類

重要現象
格納容器各領域間の流動

構造材との熱伝達及び内部熱伝導原子炉格納容器5-229

気液界面の熱伝達

スプレイ冷却

解析モデル

不確かさ

格納容器モデル（格納容 ○HDR 実験解析 ○CSTF 実験解析
器の熱水力モデル）
では，格納容器
では，格納容器（3.3.4(2)）
圧力及び温度に温度及び非凝縮
ついて，温度成性ガス濃度の挙層化を含めて傾動について，解向を良く再現で析結果が測定デ
きることを確認ータと良く一致した。格納容器することを確認
雰囲気温度を十した。
数℃程度高めに，格納容器圧
力を１割程度高
めに評価する傾向が確認されたが，実験体系に起因するものと考えられ，実機体系においてはこの種の不確かさは小さくなるものと考えられる。また，非凝縮性ガス濃度の挙動について，－
解析結果が測定
データと良く一
致することを確認した。
安全系モデル（格納容器 ○入力値に含まれる。
○スプレイの水滴温度は短時間で雰囲
スプレイ）（3.3.5(2)）
気温度と平衡に至ることから伝熱モ
安全系モデル（代替注水
デルの不確かさは無い。
設備）(3.3.5(4))

有効性評価解析への影響○短期的な応答として雰囲気からヒートシンクへの伝熱が過小に予測されている可能性が示唆されていることから，原子炉格納容器圧力及び温度の上昇を実際の挙動よりも大きめに評価する可能性があるが，実機体系においてはこの種の不確かさは小さくなると考えられる。

○設計値に基づいて注入特性を与えることで，冷却に対して保守的な条件となるよう設定されており，いずれの事象についても厳しい結果を与えるものの，重大事故等対策の有効性の判断には影響しない。

表 5-1 重要現象の不確かさの有効性評価解析への影響の整理 (4/9)
分類

重要現象

解析モデル

不確かさ

有効性評価解析への影響○窒素置換による格納容器雰囲気の不活性化が行われており，酸素発生は水の放射線分解に起因する。

○窒素置換により酸素発生は水の放射線分解に起因するが，電力共通研究の実験結果[28]に基づいた G 値を用いている。
○酸素濃度の判断基準として水蒸気濃度を除くドライ
条件において確認することにより保守性を与えている。
○「水素燃焼」に対する有効性評価では，これらの保守的な設定により，不確かさが与える影響は無い。

格納容器ベント

格納容器モデル（格納容 ○入力値に含まれる。
器 の 熱 水 力 モ デ ル ） ○MAAP コードでは格納容器ベントに（3.3.4(2)）
ついては，設計流量に基づいて流路面
積を入力値として与え，格納容器各領域間の流動と同様の計算方法が用いられている。

○格納容器の熱水力モデルについて，適用性に問題はなく，重大事故等対策の有効性の判断には影響しない。

サプレッション・プー
ル冷却

安全系モデル（非常用炉心冷却系）（3.3.5(1)）○設計値に基づいて冷却特性を与えることで，冷却に対して保守的な条件となるよう設定されており，いずれの事象についても厳しい結果を与えるものの，重大事故等対策の有効性の判断には影響しない。

放射線水分解等による水素・酸素発生－

原子炉格納容器5-230○入力値に含まれる。

表 5-1 重要現象の不確かさの有効性評価解析への影響の整理 (5/9)
分類

重要現象
リロケーション

5-231（逃がし安全弁含む）
原子炉圧力容器（炉心損傷後）構造材との熱伝達

原子炉圧力容器内
FCI(溶融炉心細粒化)

原子炉圧力容器内
FCI(デブリ粒子熱伝
達)

解析モデル

不確かさ

有効性評価解析への影響

溶融炉心の挙動モデル ○TMI 事故解析における炉心領域での（リロケーション）
溶融進展状態について，事故分析結果（3.3.6(2)）と良く一致することを確認した。
○リロケーションの進展が早まることを想定し，炉心ノード崩壊のパラメー
タを低下させた感度解析により影響を確認した（BWR-5，Mark-I 改良型
格納容器プラント対象）。
・TQUV，大破断 LOCA シーケンスともに，炉心溶融時刻，原子炉圧力容器の破損時刻への影響が小さいことを確認した。

○炉心損傷挙動について，実機に対する妥当性が確認されており，有効性評価への適用性に問題は無い。
○感度解析では，下部プレナムへのリロケーションの開始時刻等の事象進展への影響は小さい。
○「格納容器過圧・過温破損」及び「原子炉圧力容器
外の溶融炉心－冷却材相互作用」の評価指標に与える影響は無い。
○「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」については，原子炉圧力容器破損時の原子炉圧力が2.0MPa[gage]を上回ることはなく，格納容器破損防止対策の有効性に与える影響は無い。
○「溶融炉心・コンクリート相互作用」については，
原子炉圧力容器破損時間への影響が小さく，コンク
リート侵食量への影響は小さいと考えられる。
○「水素燃焼」については，酸素の発生量について崩壊熱を用いた評価を行っており，評価指標に与える影響は無い。

溶融炉心の挙動モデル ○原子炉圧力容器内 FCI に影響する項（下部プレナムでの溶目として，溶融ジェット径，エントレ
融 炉 心 の 挙 動 ）インメント係数及びデブリ粒子径を（3.3.6(3)）
パラメータとして感度解析を行い，いずれについても，原子炉圧力容器破損
時点での原子炉圧力に対する感度が小さいことを確認した。

○「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」では，
高圧溶融物放出を防止する観点で，原子炉圧力容器破損の時期とあいまって，原子炉圧力容器内 FCI による原子炉圧力変化が影響すると考えられるが，感度解析の結果，原子炉圧力容器破損時点での原子炉圧力に対する感度は小さく，2.0MPa[gage]を上回ることが無く，重大事故等対策の有効性の判断に影響しない。

表 5-1 重要現象の不確かさの有効性評価解析への影響の整理 (6/9)
分類

重要現象

解析モデル

不確かさ

有効性評価解析への影響（逃がし安全弁含む）
原子炉圧力容器（炉心損傷後）

5-232

下部プレナムでの溶
融炉心の熱伝達

溶融炉心の挙動モデル ○TMI 事故解析における下部プレナム ○感度解析の結果，原子炉圧力容器破損時刻等の事象（下部プレナムでの溶の温度挙動について，TMI 事故分析
進展への影響は小さく，各事故シーケンスの評価指
融炉心挙動）（3.3.6(3)）
標への影響は小さいと考えられる。
結果と良く一致することを確認した。
○下部プレナム内の溶融炉心と上面水
プールとの間の限界熱流束，下部プレ
ナムギャップ除熱量に係る係数に対する感度解析を行い，原子炉圧力容器
破損時刻等の事象進展に対する影響が小さいことを確認した（BWR-5，
Mark-I 改良型格納容器プラント対
象）。

原子炉圧力容器破損

溶融炉心の挙動モデル（原子炉圧力容器破損
モデル）（3.3.6(4)）○原子炉圧力容器破損に影響するパラメータとして，制御棒駆動機構ハウジ
ング溶接部の破損判定に用いる最大ひずみ（しきい値）に対する感度解析を行い，原子炉圧力容器破損が約 13
分早まることを確認した。ただし，仮想的な厳しい条件に基づく解析結果であり，実機における解析への影響は十分小さいと判断される。

○原子炉圧力容器破損モデルに関する感度解析により，原子炉圧力容器破損時刻に大きな感度はなく，各事故シーケンスの評価指標への影響は小さい。

放射線水分解等による水素・酸素発生

格納容器モデル（水素発生）（3.3.4(3)）○炉心内のジルコニウム－水反応による水素発生量は，TMI 事故解析を通じて分析結果と良く一致することを確認した。

○炉心内の水素発生量は実機に対する妥当性が確認されており，有効性評価への適用性に問題は無い。

表 5-1 重要現象の不確かさの有効性評価解析への影響の整理 (7/9)
分類（逃がし安全弁含む）
原子炉圧力容器（炉心損傷後）

重要現象

解析モデル

原子炉圧力容器内 FP
挙動

核分裂生成物（FP）挙動モデル（3.3.7）

原子炉格納容器（炉心損傷後）

5-233

原子炉格納容器内 FP
挙動

不確かさ○ PHEBUS-FP
実験解析により，FP 放出の開始時間を良く再現できているものの，燃料被覆管温度を高めに評価することにより，急激な FP
放出を示す結果となった。ただし，この原因は実験における小規模な炉心体系の模擬によるものであり，実機の大規模な体系においてこの種の不確かさは小さくなると考えられる。

有効性評価解析への影響－○ ABCOVE 実 験
解析により，格納容器内のエア
ロゾル沈着挙動を適正に評価できることを確認した。

○FP 放出の開始時間に関する基本的なモデルについては実験体系により妥当性が確認されている。燃料破損後の FP 放出挙動に関しては小規模体系の模擬性が原因と推測され，実機規模の体系の適用性に問題はなく，重大事故等対策の有効性の判断には影響しない。
○格納容器内エアロゾル沈着挙動は適正に評価され，有効性評価への適用性に問題はなく，重大事故等対策の有効性の判断には影響しない。

表 5-1 重要現象の不確かさの有効性評価解析への影響の整理 (8/9)
分類

重要現象
原子炉圧力容器外
FCI(溶融炉心細粒化)

原子炉格納容器（炉心損傷後）

5-234

原子炉圧力容器外FCI(デブリ粒子熱伝
達)

解析モデル

不確かさ

溶融炉心の挙動モデル ○原子炉圧力容器外 FCI に影響する項（格納容器下部での溶目として，エントレインメント係数及融 炉 心 の 挙 動 ）びデブリ粒子径をパラメータとして（3.3.6(5)）
感度解析を行い，原子炉圧力容器外FCI によって生じる圧力スパイクへの感度が小さいことを確認した。

有効性評価解析への影響○原子炉圧力容器外 FCI における水蒸気爆発に関しては，実機において大規模な水蒸気爆発に至る可能性
は極めて小さく，有効性評価においては，水蒸気爆発挙動及びその後の格納容器の動的挙動に関する評価は必須では無く，各事故シーケンスの評価指標に対して影響するものではない。
○感度解析の結果，原子炉圧力容器外 FCI によって生じる圧力スパイクへの感度が小さいことから，「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」の評価
指標への影響は小さい。

表 5-1 重要現象の不確かさの有効性評価解析への影響の整理 (9/9)
分類

重要現象
格納容器下部床面での溶融炉心の拡がり

溶融炉心と格納容器
下部プール水との伝熱

原子炉格納容器（炉心損傷後）

5-235

溶融炉心とコンクリ
ートの伝熱

コンクリート分解及び非凝縮性ガス発生

解析モデル

不確かさ

溶融炉心の挙動モデル ○MAAP コードでは溶融炉心の拡がり（格納容器下部での溶実験や評価に関する知見に基づき，落融 炉 心 の 挙 動 ）下した溶融炉心は床上全体に均一に（3.3.6(5)）
拡がると仮定し，それを入力で与えている。
○MCCI 現象への影響の観点で，エント
レインメント係数，上面熱流束及び溶融プールからクラストへの熱伝達係数をパラメータとした感度解析を行った。評価の結果，コンクリート侵食量に対して上面熱流束の感度が支配的であることを確認した。また，上面
熱流束を下限値とした場合でも，コンクリート侵食量が 22.5cm 程度に収まることを確認した。
○上記の感度解析は，想定される範囲で厳しい条件を与えるものであり，実機でのコンクリート侵食量は，感度解析よりも厳しくなることはないと考えられ，これを不確かさとして設定する。
○ACE 実験解析及び SURC-4 実験解析
により，炉心デブリ堆積状態が既知である場合の炉心デブリとコンクリー
トの伝熱及びそれに伴うコンクリー
ト侵食挙動について妥当に評価できることを確認した。
○実験で確認されている侵食の不均一性については，実験における侵食のば
らつきが MAAP コードの予測侵食量の 20%の範囲内に収まっていることから，上面熱流束の感度に比べて影響が小さいことを確認した。

有効性評価解析への影響○「溶融炉心・コンクリート相互作用」では，上面熱流束を主要因としてコンクリート侵食量の予測に与える不確かさがあり，MAAP で得られた結果に対し，不確かさを考慮することで，格納容器破損防止対策の有効性を確認できる。

6.
[1]

参考文献
American Nuclear Society Standard, ANSI/ANS-5.1-1979, American National
Standard for Decay Heat Power in Light Water Reactors, ANSI/ANS-5.1-1979,
August 1979.

[2]

R. E. Henry and H. K. Fauske, “The Two-Phase Critical Flow of One-Component
Mixtures in Nozzles, Orifices and Short Tubes,” J. Heat Transfer, Trans. ASME,
1971

[3]

“Critical Flow Data Review and Analysis” EPRI NP-2192, 1982.

[4]“The Marviken Full Scale Critical Flow Tests, Third Series, Description of the
Test Facility,” MXC-101, December 1979.

[5]“The Marviken Full Scale Critical Flow Tests, Description of the Test Facility,”
MXC-102, December 1979.

[6]

Kwang-hahn(KAERI) et al., “A State-of-art review of the reactor lower headmodels employed in three representative U.S. Severe Accident Codes,” Progressin Nuclear Energy, Vol. 42, No.3, p361-382, 2003.

[7]

D. Magallon et al., “European expert network for the reduction of uncertainties insevere accident safety issues (EURSAFE)”, Nuclear Engineering and Design 235(2005) 309–346.

[8]

中島 他，
「SAMPSON コードによる ABWR 格納容器ペデスタル上の炉心デブリの 3
次元拡がり評価」，日本原子力学会「2013 年秋の大会」，H12，2013 年 9 月[9]A.T.Wassel，J.L.Farr，and M.S.Hoseyni，”SUPRA: A Code for Simulating Removalof Radionuclides by Water Pools Under Severe Accident Conditions,”
EPRI/NP-3886-CCMP, February 1985.

[10] “TMI-2 Analysis Exercise Final Report”, NEA/CSNI/R(91)8,1992[11] TMI-2 vessel inspection project Integration Report, NUREG/CR-6197[12] “A Scenario of the Three Mile Island Unit 2 Accident, “Nuclear Technology Vol.87,
1989.
[13] Peter Hofmann, Siegfried J. L. Hagen, Volker Noack, Gerhard Schanz, Leo K.
Sepold, “Chemical-Physical Behavior of Light Water Reactor Core Components
Tested Under Severe Reactor Accident Conditions in the CORA Facility,” Nucl.
Technol., 118, 200 (1997),[14] “International standard problem 29: distribution of hydrogen within the HDR
containment under severe accident conditions: final comparison report,”
NEA/CSNI/R(93)4, 1993.
[15] S. J. Lee, C. Y. Paik, R. E. Henry, M. E, Epstein, and M. G. Plys, “Benchmark of

5-236

the Heiss Dampf Reaktor E11.2 Containment hydrogen-Mixing Experimentusing the MAAP4 Code”, Nucl. Technol., 125, 182 (1999).
[16] G. R. Bloom, et al., “Hydrogen mixing and distribution in containment
atmospheres,” EPRI Report NP-2669, 1983.
[17] OECD/NEA “Second OECD (NEA) CSNI Specialist Meeting on Molten Core
Debris-Concrete Interactions,” NEA/CSNI/R(92)10.
[18] “International standard problem No 24: ISP-24: SURC-4 experiment on
core-concrete interactions,” NEA/CSNI-155, 1988.
[19] Clement and Haste (IRSN, Cadarache), “Thematic Network for a PHEBUS FPT-1
International Standard Problem,” OECD/NEA, July 2003.
[20] D. Jacquemain, et al., “FPT1 Final Report Final Version,” December 2000.
[21] 社団法人 日本原子力学会「シビアアクシデント時の格納容器内の現実的ソースター
ム評価」（平成 22 年 4 月）
[22] R.K. Hilliard et al. “Aerosol Behavior Code Validation and Evaluation (ABCOVE)
Preliminary Results of Test AB5,” HEDL-SA-2854FP, Feb. 1983.
[23] Francisco J. Souto, F. Eric Haskin, Lubomyra N. Kmetyk, “MELCOR 1.8.2
Assessment: Aerosol Experiments ABCOVE AB5, AB6, AB7, and LACE LA2,”
SAND-94-2166[24] K. Kang, et, al. “Experimental Investigations on In-Vessel Corium Retention
through Inherent Gap Cooling Mechanisms,” Journal of Nuclear Science andTechnology, 2006[25] JAEA-Research 2007-072「軽水炉シビアアクシデント時の炉外水蒸気爆発による格納容器破損確率の評価」2007 年 8 月[26] Lipinski, “A Model for Boiling and Dryout in Partic1e Bed,” NUREG/CR-2646,
SAND82-0765 (1982).
「シビアアクシデント対策評価のための格納容器イベン[27] （財）原子力安全研究協会，
トツリーに関する検討」，平成 13 年 7 月[28] 「事故時放射線分解に関する研究」BWR 電力共通研究 昭和 63 年 3 月

5-237

参考 1
MAAP と NUREG-1465 のソースタームについて

1. まえがき
MAAP では，炉心溶融に伴う燃料からの核分裂生成物(FP)の放出及び FP の状態変化・輸送モデル等がモデル化されており，炉心溶融時の格納容器内への FP の放出及び格納容器内の FP の移行挙動を事象進展に応じて評価することができる。
一方で，炉心溶融を考慮した場合の格納容器内への FP の放出及び FP の状態変化・輸送モデルとしては，
米国 NRC で整備された NUREG-1465[A-1]のソースタームがあり，海外での規制等に活用されている。
本参考資料は，MAAP のソースタームと NUREG-1465 のソースタームの比較検討を行うことで，MAAP による格納容器内ソースターム評価の特徴について考察したものである。

2.

NUREG-1465 の代替ソースターム
NUREG-1465 では，格納容器への放出過程を以下の 4 つのフェーズごとに分けて評価している。これらの放出フェーズには継続時間が設定され，各放出フェーズにおける放出率は一定としている。
ギャップ放出（被覆管破損から 0.5 時間）
燃料被覆管の破損が生じ，燃料ペレットと燃料被覆管との間のギャップに存在する FP が放出される。
早期原子炉圧力容器内放出（炉心損傷から 1.5 時間）
炉心損傷開始から，溶融炉心が原子炉圧力容器底部へ落下して原子炉圧力容器底部が破損するまでの期間に燃料から FP が放出される。
原子炉圧力容器外放出（原子炉圧力容器破損から 3.0 時間）
原子炉圧力容器底部の破損後，格納容器下部区画に落下した溶融炉心がコンクリートと反応し，FP が放出される。この放出は溶融炉心が十分冷却されたときに終了する。
後期原子炉圧力容器内放出（原子炉圧力容器破損から 10 時間）
早期原子炉圧力容器内放出期間に原子炉圧力容器内に沈着していた揮発性核種
5-238

（ハロゲン，アルカリ金属，テルルグループ）が再蒸発し，格納容器へ放出される。
FP 組成については，物理・化学的挙動の類似性や放射線学的影響の重要度等に基づき，各核種の放射能量を求める用途に用いることから，以下の 8 つの元素ごとのグループに分類している。一方，MAAP では化学的形態を考慮して，FP を 12 のグループに分類し，炉心からの放出速度と原子炉圧力容器内及び格納容器内での移行挙動を評価している。NUREG-1465 における FP グループの分類は，WASH-1400[A-2]における FP グル
ープ分けをもとに，その後の検討を反映したものであり，MAAP における分類と直接的な関連は無い。しかしながら，以下の図に示すように，MAAP で分類されている放射性物質のうち，放出に寄与するものは NUREG-1465 のソースタームにおいても網羅されており，格納容器内ソースタームの評価を行うにあたって，取り扱われている核種は同等となっている。

［FP の核種グループ］(NUREG-1465)(MAAP)

ｸﾞﾙｰﾌﾟ

核種

ｸﾞﾙｰﾌﾟ

核種

1

1

希ガス

2

希ガス/Xe, Kr
ハロゲン/I, Br

2

CsI

3

アルカリ金属/Cs, Rb

3

TeO2

4

テルルグループ/
Te, Sb, Se
ﾊﾞﾘｳﾑ・ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ/
Ba, Sr
貴金属/
Ru, Rh, Pd, Mo, Tc, Co
ランタノイド/La, Zr, Nd, Eu, Nb, Pm,
Pr, Sm, Y, Cm, Am
セリウムグループ/
Ce, Pu, Np

4

SrO

5

MoO2

6

CsOH

7

BaO

8

La2O3

9

CeO2

10

Sb

11

Te2

12

UO2

5
6
7
8

NUREG-1465 の FP の放出割合については，上述の FP 核種グループごとに平均的な放出割合を「代替ソースターム」としてまとめている。代替ソースタームでは，炉型（BWR プラントと PWR プラント）ごとのソースタームが設定されているが，これは，BWR と PWR では炉心出力密度や Zr 酸化量の違いにより，FP 放出量や放出タイミン
5-239

グに相違が生じると評価されたためである。
なお，ソースタームの放出割合は，保守的に設定された損傷燃料からの初期 FP 放出（ギャップ放出）を除き，原子炉圧力容器が低圧で破損する事故について，保守的ある
いは限界的な値というより，代表的又は典型的な値を示しており，全てのシビアアクシ
デントの事故シーケンスを包絡しているわけではなく，ある単一の事故シーケンスを表しているものでもない。NUREG-1465 で提案された BWR プラントに対する代替ソース
タームを以下に示す。
［代替ソースターム（BWR プラント）］（初期炉内インベントリに対する割合）

3.

ｸﾞﾙｰﾌﾟ

名称

ギャップ
放出

早期原子炉圧
力容器内放出原子炉圧力容器外放出

後期原子炉圧
力容器内放出

1

希ガス

0.05

0.95

0

0

2

ハロゲン

0.05

0.25

0.30

0.01

3

アルカリ金属

0.05

0.20

0.35

0.01

4

Te グループ

0

0.05

0.25

0.005

5

Ba, Sr

0

0.02

0.1

0

6

貴金属

0

0.00250.00250

7

ランタノイド

00.0002

0.005

0

8

Ce グループ

00.00050.005

0MAAP と NUREG-1465 のソースタームの比較
参考文献[A-3]において，米国 Peach Bottom プラント(Mark-I 型格納容器/BWR-4)を対象に，下記に示した 3 つの事故シーケンスに対して，MAAP によるシビアアクシデント
解析結果から得られた格納容器内ソースタームと NUREG-1465 で示されている BWR
プラントの格納容器内のソースタームが比較されており，以下に概要を示す。
［事故シーケンス］
・ TB1 シーケンス（全交流電源喪失）＋10 時間でバッテリー枯渇
・ TC2 シーケンス（ATWS）＋圧力容器減圧なし
・ S2E1 シーケンス（2 インチ破断）
図 1 に，NUREG-1465，MAAP 及び従来の立地評価における仮想事故相当について，
原子炉圧力容器破損後 1 時間時点における格納容器内ソースターム放出割合の比較を示す。希ガスについては，すべてのシーケンスにおいてほぼ全量を放出しきっており，

5-240

NUREG-1465 及び仮想事故相当と同程度の放出割合となっている。高揮発性の核種であるよう素については，TB1 シーケンスを除いて NUREG-1465 及び仮想事故相当と同程度の放出割合となっており，Cs，Te 共に同様の傾向を示している。TB1 シーケンスにおいて放出割合が少なくなっている理由としては，原子炉圧力容器の破損時刻が他の事象に比べて遅く，原子炉圧力容器内への FP 沈着量が多くなっているためと考えられる。また，低揮発性の核種である Sr については，NUREG-1465 に比べて MAAP の方
が 1 桁程度少ない結果となっているものの，核種ごとの全体的な放出割合は同様の傾向を示している。
図 2 に，NUREG-1465，MAAP 及び従来の立地評価における仮想事故相当について，
事故収束後における格納容器内ソースターム放出割合の比較を示す。図 1 に示した原子炉圧力容器破損後 1 時間の時点において，格納容器側へ FP をほぼ放出しきっており，
原子炉圧力容器破損後 1 時間時点の放出割合と同様となっている。なお，仮想事故では，瞬時放出の扱いとなっており，放出割合の時間変化は考慮されていない。

図 1 格納容器ソースターム比較（圧力容器破損後 1 時間）[A-3]5-241図 2 格納容器ソースターム比較（事故収束後）[A-3]4.

まとめMAAP のソースタームと NUREG-1465 のソースタームの比較検討を行った。
NUREG-1465 では，物理・化学的挙動の類似性等から 8 つの核種グループに分類されているのに対し，MAAP では炉心からの放出速度の相違に基づき 12 グループに分類されているが，両者の比較から，放出に寄与するものは網羅されており，格納容器ソース
タームの評価にあたって，取り扱われている核種は同等であることを確認した。また，
NUREG-1465 における格納容器内ソースタームと MAAP における解析結果の比較を行い，MAAP における格納容器内ソースタームは，シーケンスによって違いがあるものの，
NUREG-1465 のソースタームとほぼ同等であることを確認した。

5.

参考文献
[A-1] "Accident Source Terms for Light-Water Nuclear Power Plants," NUREG-1465,
1995.
[A-2] “Reactor Safety Study: An Assessment of Accident Risks in U.S. Commercial
Nuclear Power Plants, NRC, WASH-1400(NUREG-75/014)[A-3] 社団法人 日本原子力学会「シビアアクシデント時の格納容器内の現実的ソースタ
ーム評価」（平成 22 年 4 月）

5-242

別紙 1 入力項目リスト

入力項目リスト (1/3)
分

類

入力項目

定格出力運転条件 炉心熱出力パラメータ及び幾 炉心流量
何形状データ

原子炉圧力
原子炉冷却材温度
原子炉水位
給水流量（初期），エンタルピ原子炉冷却材容積

炉心
シュラウドヘッドスタンドパイプ及び気水分離器
上部ヘッド
上部ダウンカマ下部ダウンカマ下部ヘッド
再循環ループ

流路形状データ（流 下部ヘッド下端から炉心支持板まで
路断面積，流路長さ， 炉心支持板から上部格子板まで
流路高さ）

上部格子板からシュラウドヘッド上端まで
シュラウドヘッド上端から気水分離器上端まで
下部ダウンカマ上部ダウンカマ上部ヘッド
原子炉圧力容器内径
シュラウド内径
原子炉圧力容器本体肉厚

熱構造材データ（材質，体積，表面積）

・原子炉圧力容器内
シュラウド，シュラウドヘッド，シュラウドサポート，上部格子板，気水分離器，ス
タンドパイプ，蒸気乾燥器，上部ヘッド，
ダウンカマ，制御棒案内管及びハウジング，
下部ヘッド，再循環ループ

5-243入力項目リスト (2/3)
分
炉心データ

類

入力項目
炉心流路面積炉心流路面積バイパス流路面積

炉心崩壊熱
燃料データ

燃料集合体数集合体あたりの燃料棒数
燃料棒配列
燃料棒有効長燃料被覆管外径
燃料被覆管肉厚
ペレット直径ペレット―被覆管ギャップ条件（ガス圧力，ガス組成，熱伝達係数）
スペーサ位置チャンネルボックス（質量，厚さ）

再循環ポンプ関連 コーストダウン特性
データ

再循環ポンプ定格流量
ジェットポンプ台数

原子炉格納容器関 区画データ

自由体積

連データ

底部高さ
区画高さ
初期圧力
初期温度
初期湿度
区画間データ

底部高さ
流路幅
流路高さ
流路長さ
流路面積

ヒートシンク（伝熱面，表面積，厚さ，材質の物性及び初期
温度）

格納容器各区画壁面（側壁，床，天井等）
格納容器内構造物

5-244

入力項目リスト (3/3)
分

類

デブリ挙動関連

入力項目
デブリ初期条件（燃料，構造材，FP の材質別質量）
原子炉圧力容器破損判定条件
FCI 現象におけるデブリジェットの落下条件
FCI 現象における細粒化条件
FCI 現象における細粒化デブリと水の伝熱条件
MCCI 現象におけるデブリのキャビティ床面での拡がり条件
MCCI 現象におけるデブリと水の伝熱条件
MCCI 現象におけるデブリとコンクリートの伝熱条件
MCCI 現象におけるコンクリートの組成

原子炉保護設備

原子炉スクラム（設定点，応答遅れ）

事象収束に重要な ECCS 作動設定点
機器・操作関連

ECCS 注入ポンプ（注入開始（起動遅れ時間），台数，容量，停止条件）
崩壊熱除去系（台数，容量）
格納容器スプレイポンプ（操作タイミング，台数，容量）逃がし安全弁（開操作開始条件（原子炉圧力），個数，容量）
代替注水系（注入開始（起動遅れ時間），台数，容量，停止条件）
格納容器ベント(操作タイミング，面積)
復水貯蔵タンク（保有水量，温度）

事故条件

配管破断条件（位置，面積）5-245

別添 1 新知見への対応について
1. はじめに
MAAP コードは，福島第一原子力発電所 1～3 号機の事故進展解析に適用されている[1]。
これらの解析では，システムの応答や外部注水流量等の不確かさの大きな境界条件については，当時の記録に基づいた分析や一部推定を行った上で設定されており，解析結果と実測データとの比較が行われている。この比較結果から，相違点があるプラント挙動や物理現象については検討課題として抽出し，個別に評価・検討が行われている。
以下では，この検討を通じて得られた課題や知見のうち，MAAP コードで対象とする現象
評価に関連する内容と有効性評価への影響について検討する。また，MAAP コードの改良は
米国 EPRI を中心とした MAAP User’s Group のもとで継続的に進められており，改良の動向と有効性評価への影響について検討する。
2. 福島第一原子力発電所事故における未確認・未解明事項と有効性評価への影響
2.1 未確認・未解明事項について
福島第一原子力発電所事故における未確認・未解明事項[2]のうち，有効性評価に対して影響し得る項目を抽出し，MAAP コードによる有効性評価で留意すべき事項を以下の 4 項
目に大別した。
(1)原子炉圧力容器からの気相漏えいの発生について
原子炉圧力容器の水位が低下し炉心が露出すると，過熱した炉心から発生する高温ガ
スや過熱蒸気により，圧力容器バウンダリが通常よりも高い温度となる。
1 号機の MAAP
解析においては，この炉内温度の上昇によって炉内核計装のドライチューブや主蒸気管
フランジ等の原子炉圧力容器上部からドライウェル（D/W）への気相漏えいが発生したと仮定している。この現象によって，原子炉圧力容器破損タイミングや格納容器圧力・温度の上昇などの事象進展に影響を及ぼす可能性がある。
(2)溶融炉心の下部プレナム落下挙動
1 号機の MAAP 解析において，原子炉圧力は 3 月 11 日 22 時頃に急峻なピークを示している。MAAP コードでは，炉心損傷の進展に伴って，固化クラストによって閉塞領域が形成されると溶融炉心は一旦保持されるものの，クラストの破損に伴って，溶融炉心が下部プレナムへの落下を開始するというモデルを採用していることに起因すると考えられる。一方，複雑な下部構造を持つ BWR では，燃料支持金具の冷却水の通過口から溶融した炉心が降下し，下部プレナムに流れ落ちる経路や，溶融プールが炉心の径方向に拡大し，外周部のバイパス領域へ流出し，下部プレナムへ流れ落ちる経路，さらにシュラウドと接触・破損させることによってダウンカマへ流出する経路等，流出経路に

5-別 1-1

は様々な形態が考えられる。溶融炉心の下部プレナムへの落下挙動は，それ以降の原子炉圧力容器破損などの事故進展に影響を与える可能性がある。
(3)圧力抑制プールの温度成層化について
3 号機では，RCIC による注水期間において，原子炉格納容器圧力の MAAP 解析結果と実測値に差があり，圧力抑制プールにおいて温度成層化が起きた可能性が指摘されている[3]。MAAP コードによる有効性評価では，圧力抑制プールのプール水を単一ノードで模擬し，プール水温は均一に上昇する仮定としているのに対し，温度成層化を考慮した場合，格納容器の圧力及び温度上昇が速くなる可能性がある。
(4)原子炉格納容器の気相漏えいについて
1 号機及び 2 号機の MAAP 解析では，格納容器圧力等の実測値を再現するために格納容器の気相部からの漏えいを仮定しているものの，計測されたパラメータや観測事実からは，漏えい箇所やその規模については直接的な推定が得られていない。一つの要因として格納容器内部で生じた局所的な過温状態による損傷が挙げられている。一方，MAAP コードによる有効性評価では，格納容器内を代表的な区画にノード分割し，ノード内温度は均一と仮定し，温度分布を評価することはできない。
2.2 有効性評価に対する影響について
2.1 で挙げられた留意すべき事項に対して，有効性評価に対する影響について以下に考察する。これらの考察より，有効性評価で対象とする事象進展に対しては，MAAP コード
による解析への影響は小さく適用性に問題は無いと判断される。
(1)原子炉圧力容器からの気相漏えいの発生について
炉心損傷に伴って発生する高温ガスにより，原子炉圧力容器からの漏えいが生じた場
合，原子炉圧力の減圧を促進する。しかしながら，有効性評価において，大破断 LOCA
を起因事象とするシーケンスについては，起因事象発生の時点で大規模な一次冷却材圧
力バウンダリの喪失を仮定していることから，これらの事象による格納容器内事故進展への影響は無い。別図 1-2.2-1 及び別図 1-2.2-2 に，炉心損傷に伴う計装用案内管破損を模擬した場合の原子炉圧力及び格納容器温度の比較を示す。これらの図から明らかなよ
うに，事象進展への影響は小さい。
また，過渡事象（TQUV）起因のシーケンスでは，原子炉圧力容器からの気相漏えい
は，原子炉減圧挙動と水位低下挙動に影響する。
高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の防止に係る評価においては，高温ガス発
生による気相部漏えいが生じる場合には，原子炉の減圧が促進されるため，高圧溶融物
放出／格納容器雰囲気直接加熱の回避に対して有効に寄与する。さらに，原子炉圧力容5-別 1-2

器破損前に運転員による減圧操作が必須となるが，破損までには十分な時間余裕があり，気相漏えいを想定しても破損時間への影響は小さい。別図 1-2.2-3 に，炉心損傷に伴う計装用案内管破損を模擬した場合の原子炉圧力の比較を示す。計装用案内管温度が融点に到達した時点で損傷するとした本感度解析では，その損傷は原子炉減圧後に発生しており，減圧操作への影響は無い。
溶融炉心と冷却材の相互作用及び溶融炉心とコンクリートの相互作用においては，原
子炉減圧後の現象を評価するため，原子炉圧力容器破損前のペデスタル注水操作完了が必須となる。しかしながら，上述のように十分な時間余裕があり，かつ，評価においては，原子炉水位が有効燃料棒底部まで低下する以前に減圧操作を実施しており，炉心損
傷初期の段階であることから，原子炉圧力容器の気相漏えいを仮定しても破損時間に対する影響は小さく，運転操作に対する影響は無い。
(2)溶融炉心の下部プレナム落下挙動
有効性評価のうち，「格納容器過圧・過温破損」の評価において，原子炉圧力容器が破損しないシーケンスを想定するシナリオでは，溶融炉心の下部プレナム落下前に冷却される状態を対象としているため，本現象の影響は無い。
下部プレナムへの溶融炉心落下が発生するシーケンスについては，本文「3.3.6 溶融
炉心の挙動モデル」で述べたように，MAAP コードでは，溶融炉心の下部プレナムへの落下は，炉心支持板が破損するか，クラストが破損して溶融炉心を保持できなくなった
場合に開始され，落下する溶融炉心の量は，仮想的なデブリジェット径等により計算されている。一方，燃料支持金具等の炉心下部構造物を介した溶融炉心の移行は，別図
1-2.2-4 に示す経路が想定され，溶融炉心が下部プレナムへ移行する場合，これらの構造
物との熱的な相互作用によって，その経路で一部が固化し，落下流量が低減されるなどの影響が想定される。従って，これらを考慮していない現行評価は，原子炉圧力容器下部ヘッドへの熱負荷を計算する上で，保守的な扱いと言える。
また，同じく「3.3.6 溶融炉心の挙動モデル」で述べたように，MAAP コードでは，溶融炉心の径方向のリロケーションは下部ノードが閉塞した以降に発生し，溶融領域は
炉心シュラウドまで到達しない想定としている。溶融炉心が炉心シュラウドと接触した
場合，シュラウドを溶融貫通する可能性はあるものの，その径方向への進展は下部ノードの閉塞挙動等に依存した極めて不確かさの大きな現象と考えられる。さらに，溶融炉
心がシュラウドを溶融貫通した場合の下部プレナムへの移行は，ジェットポンプ等の貫通後に発生するが，ジェットポンプ内部に冷却材が存在している場合には，溶融炉心が一時的に冷却されるなどの効果も期待される。このようなことから，炉心下部構造物を介した移行に比べて，主要なリロケーション経路となり得るとは考えにくく，有効性評
価への影響は小さいと考えられる。

5-別 1-3

(3)圧力抑制プールの温度成層化について（別添１（補足）参照）
原子炉隔離時冷却系の運転方法として，3 号機と同様にテストラインを使用し注水流量を制御するような運転方法とした場合，圧力抑制プールの温度成層化による原子炉格
納容器の圧力上昇が生じる可能性がある。しかしながら、原子炉隔離時冷却系が間欠運
転（L-2 と L-8 の自動制御）の場合，原子炉隔離時冷却系が停止している間に原子炉圧力が上昇し，逃がし安全弁が動作することにより温度成層化の発生の可能性は小さくなる。また，原子炉隔離時冷却系の注水流量調整のみによる制御とした場合においても，消費される駆動蒸気量の減少により逃がし安全弁の動作回数が増え、温度成層化の発生可能性は小さくなる可能性がある。
一方，代替低圧注水系を用いた原子炉注水時において成層化の発生可能性はあるものの，原子炉格納容器圧力に対する影響は小さいものと考えられる。
(4)原子炉格納容器の気相漏えいについて
福島第一原子力発電所事故においては，原子炉格納容器内で局所的な過温状態となって，気相部に漏えいが生じた可能性が指摘されている。重大事故時の原子炉格納容器内
温度分布は，損傷炉心及び核分裂生成物の分布やその冷却状態，また，格納容器への注
水等によるガス攪拌に資する駆動力の有無にも依存することから，MAAP の評価体系で格納容器内の温度分布を精度よく評価することは困難である。
一方，福島第一原子力発電所事故で推定されている局所的な過温状態の発生を回避するため，重大事故等対策として，原子炉及び格納容器への代替注水等を整備し，その有効性を確認することが有効性評価の目的となっている。すなわち，これらの対策によって，原子炉圧力容器内損傷炉心の非冷却状態長期化を防止でき，また，格納容器への注水によって，雰囲気を十分攪拌させて高温気体の局所的な滞留を防止できるため，局所的な過温は回避可能と考えられる。
このような観点から，本文「3.3.4 格納容器モデル」の図 3.3-6 に例示した原子炉格
納容器のノード分割方法は，格納容器の過圧・過温に対する有効性評価に適用可能である。

5-別 1-4

別図 1-2.2-1 大破断 LOCA
L
時注水機能喪失（原子炉圧力容器破損）におおける原子炉圧力変化の比較

別図 1-2.2-2 大破断 LOCA
L
時注水機能喪失（原子炉圧力容器破損）におおける格納容器温度変化の比較

5-別 1-5

別図 1-2.2-3 高圧注水・低圧注水機能喪失における原子炉圧力変化の比
比較

Debris Flow
Coolant Flow

2A

2B

1

3

心下部構造物を介した溶融炉心の移行経路[4]別図 1-2.2-4 炉心

5-別 1-6

3. MAAP コード改良の動向について
3.1 MAAP コードの改良[5]MAAP コード最新バージョンで追加された物理現象モデル[5]のうち，有効性評価に関連すると考えられる主要なモデルについて，推定される影響を整理する。
(1)炉心モデル
MAAP コード最新バージョンでは，制御材である B4C の酸化モデルが追加されている。
B4C 酸化については，QUENCH 実験において，B4C 酸化による H2 発生量全体に寄与する割合は QUENCH-07 で 2.4%，QUENCH-09 で 2.2%と小さいことが確認されている。
すなわち，炉心損傷進展に伴う不確かさに比べればその影響は小さく，有効性評価への影
響は小さいと考えられる。
(2)一次系モデル(a)主蒸気管ノードの追加
MAAP コード最新バージョンでは，主蒸気管ノードが一次系ノードに追加され，高温ガスによるクリープ損傷がモデル化されている。本現象は，炉心損傷後に原子炉圧力容器内が長時間高温・高圧状態に維持される場合に生じ得るが，有効性評価では，運転員操作による炉心損傷の初期段階での原子炉減圧を想定しているため，主蒸気管のクリープ損傷が発生する可能性は小さいと考えられる。
また，仮にクリープ損傷が生じた場合にも，2.2 における原子炉圧力容器からの気相漏えいと同様に事象進展への影響は小さいと推定される。
(b)計装管損傷モデルの追加
MAAP コード最新バージョンでは，炉内核計装等の計装管の損傷がモデル化されており，損傷した計装管への溶融炉心の侵入と固化挙動が評価可能となっている。計装管損
傷の影響は，2.1 及び 2.2 で述べたように原子炉圧力容器からの気相漏えいとして現れるが，上述のように有効性評価で対象とする事故シーケンスへの影響は小さいと考えられる。
(3)下部プレナム内デブリモデル
MAAP コード最新バージョンでは，OECD/NEA 国際プロジェクト RASPLAV[6]及びMASCA[7]計画の知見を反映し，下部プレナム内で重金属層（金属ウラン）が酸化物層（二酸化ウラン，酸化ジルコニウム）の下方に成層化するモデルが追加されている。しかしながら，本現象は，原子炉圧力容器を外部から冠水させて溶融炉心を下部プレナム内に長期間保持する対策をとる際に重要となるものであり，有効性評価では下部プレナム内に溶融
炉心を保持して事故終息させるシーケンスを対象としていないため，影響は無い。

5-別 1-7

(4)格納容器モデル(a)圧力抑制プールの多ノード化
MAAP コード最新バージョンでは，圧力抑制プールの多ノードモデルが追加されており，逃がし安全弁排気管からの入熱等による温度分布を評価することが可能となっている。これにより，圧力抑制プール水の温度成層化の模擬が可能である。
本モデルについては，2.2 で述べたように，圧力抑制プールの温度成層化は，逃がし
安全弁の動作状況に依存するものの，原子炉格納容器圧力に対する影響は小さいと考えられる。
(b)溶融炉心とコンクリート相互作用モデルの改良
MAAP コード最新バージョンでは，OECD/NEA 国際プロジェクト MCCI 計画[8][9][10]の知見を反映して，溶融炉心の上部クラストに形成された亀裂への水浸入による冷却効
果，コンクリート分解気体がクラスト開口部を通過する際に気体に随伴されて溶融物が噴出することによって形成される粒子状デブリの堆積とその冷却効果及び連続層の減少，溶融炉心のコンクリート含有に伴う上面水プールへのドライアウト熱流束低下等がモデル化されており，MCCI 試験結果との比較による妥当性確認が行われている[11]。これらの物理現象モデルの根拠となった試験では，溶融物落下後にドライ条件である程度コン
クリート侵食が進んだ後に上部から注水（Top Flooding）する条件で行われており，有効性評価で対象としている，溶融炉心が水中へ落下し，粒子化した後，床面に粒子状ベッドとして堆積する場合の伝熱挙動とは異なるため，このモデル改良が，有効性評価にそのまま適用されるわけではない。しかしながら，溶融炉心の挙動に係る知見の拡充については継続的に進め，有効性評価に影響するような新たな知見が出た場合には適宜評価に反映するように努めることが重要と考える。
3.2 福島第一原子力発電所事故を踏まえた MAAP コードの改良
福島第一原子力発電所の事故進展解明や燃料デブリ位置推定・炉内状況把握を目的とした MAAP コード高度化が推進されている[4]。主要な項目としては，下記のとおり，溶融炉
心の挙動に重点を置いたものとなっている。
・下部プレナムへの溶融炉心リロケーション経路の追加
・下部プレナム内構造物と溶融炉心との相互作用
・格納容器内デブリ拡がりモデルの追加(1)下部プレナムへの溶融炉心リロケーション経路の追加
BWR の炉心下部構造を模擬した溶融炉心の下部プレナムへの落下経路が追加された。
2.1 及び 2.2 にて示したように，本モデルによって，下部プレナムへの落下流量が低減されるため，下部ヘッドへの熱負荷も軽減され，原子炉圧力容器破損時間も遅延されると推5-別 1-8

定される。従って，有効性評価に適用している現行 MAAP は保守的な扱いとなっていると考えられる。
(2)下部プレナム内構造物と溶融炉心との相互作用
BWR 下部プレナムは制御棒（CR）案内管・制御棒駆動機構（CRD）ハウジング等の構造物を有している。有効性評価に適用している現行 MAAP では，これらを 1 個のヒートシンクとしてモデル化しているが，径方向に複数のグループに分類して，下部プレナム内
溶融炉心との接触面積の相違を考慮し，CR 案内管・CRD ハウジング内冷却水保有量とそれらの溶融をグループごとに評価するモデルが追加された。これによって，炉心部から下部プレナムへの溶融炉心の落下が段階的に発生する。すなわち，(1)と同様に，下部プレナ
ムへの落下流量が低減されるため，下部ヘッドへの熱負荷も軽減され，原子炉圧力容器破損時間も遅延されると推定される。
(3)格納容器内デブリ拡がりモデルの追加
有効性評価に適用している現行 MAAP では，原子炉圧力容器破損後に格納容器床に落下する溶融炉心は，ユーザーが指定する床面積まで直ちに拡がるモデルとなっている。この拡がり挙動を現実的に評価することを目的として，拡がり速度を指定可能とするデブリ
拡がりモデルが追加されている。本モデルは，原子炉圧力容器から段階的に溶融炉心が落下する場合に拡がりが制限される可能性があるが，BWR で支配的な CRD ハウジング逸出による破損モードの場合，瞬時に大量の溶融物が落下するため，拡がり挙動の影響は小さいと考えられる。

5-別 1-9［参考文献］[1] 東京電力株式会社，“MAAP コードによる炉心・格納容器の状態の推定，”平成 24 年 3
月 12 日[2] 東京電力株式会社，“福島第一原子力発電所 1～3 号機の炉心・格納容器の状態の推定と未解明問題に関する検討 第 3 回進捗報告，”平成 27 年 5 月 20 日
[3] 独立行政法人 原子力安全基盤機構，“圧力抑制室保有水の温度成層化による原子炉格納容器圧力等への影響等の検討，”平成 24 年 2 月 1 日[4] Y. Kojima, et al., “MAAP Enhancements for Ascertaining and Analyzing Reactor
Core Status in Fukushima Daiichi NPP,” Proceedings of ICAPP 2014, Charlotte,USA, April 6-9, 2014, Paper 14209.
[5] Electric Power Research Institute, “Modular Accident Analysis Program 5 (MAAP5)
Applications Guidance,” May 2015.
[6] “IN-VESSEL CORE DEBRIS RETENTION AND COOLABILITY Workshop
Proceedings,” 3-6 March 1998, Garching, Germany (NEA/CSNI/R(98)18)[7] D. F. Tsurikov, et al., "Main Results of the MASCA 1 and 2 Projects", Russian
Research Centre “KURCHATOV INSTITUTE” OECD MASCA Project (2007).
[8] M. T. Farmer, et al., “Corium Coolability under Ex-Vessel Debris Cooling Tests,” Proc.
Of OECD/CSNI Workshop on Ex-Vessel Debris Coolability, Karlsruhe, Germany(1999).
[9] M. T. Farmer, et al., “OECD MCCI Project Final Report,” OECD/MCCI-2005-TR06(2006).
[10] M. T. Farmer, et al., “OECD MCCI-2 Project Final Report,” OECD/MCCI-2010-TR07(2010).
[11] Q. Zhou, et al., “Benchmark of MCCI Model in MAAP5.02 against OECD CCI
Experiment Series,” Proceedings of ICAPP 2014, ICAPP-14352, Charlotte, USA,(2014).

5-別 1-10

別添 1（補足）
圧力抑制プール（S/C）の温度成層化の影響について
1. はじめに
福島第一原子力発電所 3 号機（1F-3）は津波到達後の原子炉隔離時冷却系（RCIC） 運
転期間中，RCIC 及び主蒸気逃がし安全弁（SRV）からの排気蒸気により，ドライウェル（D/W） 圧力が上昇傾向にあった。この D/W 圧力の変化（実測値）を MAAP 解析の結果と比較すると実測値の上昇の方が大きく，MAAP 解析では 3 月 12 日の 12 時頃までに観察されている D/W 圧力の変化を再現できていない（図 1）※１。この理由として，「圧力抑制室保有水の温度成層化による原子炉格納容器圧力等への影響等の検討」（独立行政法人
原子力安全基盤機構，平成 24 年 2 月 1 日）によれば，RCIC のタービン排気蒸気により排出管近傍におけるサプレッションチェンバ（S/C） のプール水温が上昇し，高温水が水面近傍を周方向に拡がることでプール上部が高温になり，温度成層化が発生した可能性が示唆されている。
また，福島第二原子力発電所 4 号機においても事故調査・検証委員会最終報告で圧力抑制プール（S/P）の上部と下部で温度差が発生していたことが報告されている※２。
これらのプラント状況等を比較し，温度成層化の発生する可能性及び発生した際の影響について考察した。
なお，福島第一原子力発電所 2 号機（1F-2）も長期間，RCIC が動作していたが，S/C が収められているトーラス室が浸水し，格納容器圧力の上昇を抑制するのに十分な除熱ができていた可能性があること，また，原子炉水位が制御されずに，RCIC タービンの抽気レ
ベル（主蒸気管）付近まで水位が上昇し，蒸気と水の二相流が RCIC タービンへ流入した可能性等あることから，本検討対象には含めないこととした。
2. 福島第二原子力発電所 2,4 号機圧力抑制プール水の温度
福島第二原子力発電所 2,4 号機（2F-2,4）では，津波による浸水の影響により全台又は一部の非常用 D/G が喪失し，RCIC によって原子炉水位を維持しつつ，SRV で原子炉圧力の制御（減圧操作）を実施した。そのときの S/P 水の温度のチャートを図 2~9 に示す（A 系と B 系で同様の挙動を示すため，A 系を例示）。
なお，福島第二原子力発電所の 1 号機については 2F-2,4 と同様 RCIC による水位維持を実施していたが計器用電源喪失に伴い対象の記録計が停止していた等の理由により対象外とした。また，福島第二原子力発電所の 3 号機については B 系の交流電源母線が機能を維持しており，事象初期から RHR による S/C クーリングを実施しているため，2F-2,4 を対象とした。
これらのチャートから，RCIC によって原子炉水位を維持しつつ，SRV で原子炉圧力の制御（減圧操作）を行う事象初期では，S/P の上部と下部の水温の差はほとんどなく，ほぼ一様に温度上昇していることが確認されている。

5-別 1-11

また，事象後半（2F-2 3/12 2 時頃，2F-4 3/12 1 時頃）では S/P の上部と下部において温度差が発生しているが，S/C クーリングや HPCS，LPCI の起動により温度差は減少した（図7，図 9）。
3. MAAP による福島第二原子力発電所 4 号機のトレース解析
2F-4 を対象に MAAP により事象進展解析（トレース解析）を実施した。図 10 及び図 11に格納容器圧力及び S/P 水温の実測値（S/P 上部温度）と MAAP 解析結果の比較を示す。
解析結果と実測値との比較により以下の傾向が確認された。
－RCIC 運転期間中は実測値（S/P 上部温度）に対して MAAP 解析結果はこれを良く再現している（この間，S/P 上部と下部の温度差は観測されていない）－RCIC 注水停止以降の MUWC による注水期間中は，実測値（S/P 上部温度）に対して解析結果は僅かに低い値となったが概ね実測値は再現されている（この間，上部と下部で温度差が観測されている）
4. 福島第一原子力発電所 3 号機と福島第二原子力発電所 2,4 号機の差異
1F-3 の S/C 圧力の MAAP4 による解析結果と実測値との差異が温度成層化の影響によるものとした場合，RCIC 運転時の比較的初期（差異が大きくなる 3/11 20 時頃より以前）から発生していたと考えられる。一方，2F-2,4 においては RCIC 運転時の後半又は RCIC 隔
離後（2F-2 3/12 2 時頃，2F-4 3/12 1 時頃）まで大きな温度差は発生しておらず，また MAAP
でのトレース解析を実施したところ，S/P 水温や格納容器圧力の評価結果と計測値の間に大きな差異は生じていない。
格納容器の型式の差異(1F-3：MARK-Ⅰ, 2F-2,4：MARK-Ⅱ改良型)，SRV 排気管のクエ
ンチャのアーム部は異なるものの，RCIC 排気スパージャ，SRV 排気管のクエンチャの寸法や配置の高さに大きな差異は無いことから各々の原子炉圧力，RCIC や SRV の運転状況と，それらの排気ラインからの蒸気の流入量が大きく関与しているものと推定される。
1F-3 は RCIC が自動停止に至らないよう原子炉注水ライン及びテストラインの両ラインを通水するライン構成とした上で，原子炉水位を緩やかな変化となるように流量を設定しており，これにより RCIC 排気スパージャから継続的に S/P へ蒸気が流入していたものと推定される。一方，2F-2,4 では原子炉圧力を SRV により減圧させながら RCIC 運転を行っており，逃がし安全弁排気管からの S/P への蒸気流入が比較的多かったものと推定される。
これらについて整理し，表 1,2 及び図 12,13,14 にまとめた。
以上の関連について整理すると以下の可能性が示唆される。
・原子炉が高圧の状態で SRV より多くの蒸気が S/P に流入している状態では温度成層化は発生しない（2F-2,4 事象初期より）。
・原子炉が低圧の状態では SRV から S/P への蒸気の流入が少なく，温度成層化が発生する（2F-2,4 事象後半より）。
・原子炉の圧力状態にかかわらず，SRV をほとんど使用せず，RCIC による連続運転を

5-別 1-12

表 1. 1F－3，2F－2,4 のプラントの状態と運転（RCIC 運転時の初期（3/12 0:00 迄））
SRV
RCIC 排気ラ

原子炉圧力（図 12,13,14

RCIC 運転

インからの
蒸気量*1

参照）

SRV
の動作

排気管ク

S/P 水温計の上

エンチャ

部と下

からの蒸

部の温度差

解析結果との差異(S/C 圧力)

気量*1
1F-3

高圧維持

連続運転

(7MPa 程度)

(16:03~)*2

原子炉減圧
2F-2

(7MPa 1M
Pa 程度)

2F-4

間欠運転(15:43~)

原子炉減圧

間欠及び

(7MPa 1M

連続運転

Pa 程度)(15:54~)

大

逃がし弁機
能（推定）

小*3

―

大

大きな差異無し

大大きな差異無し

3/11 20 時頃よ
り発生

減圧のため
中

に適宜手動

―

開操作実施
減圧のため
中

に適宜手動
開操作実施

大きな差異無し*1 原子炉圧力や RCIC，SRV の動作状況から推定*2 RCIC が自動停止に至らないよう原子炉注水ライン及びテストラインの両ラインを通水するライン構成とした上で，原子炉水位を緩やかな変化となるように流量を設定*3 原子炉圧力の推移及び RCIC の連続運転により SRV の動作や排気される蒸気量は少なかったと推定

表 2.

1F－3，2F－2,4 のプラントの状態と運転（RCIC 運転時の後半（3/12 0:00～））
SRV
RCIC 排気ラ

原子炉圧力（図 12,13,14

RCIC 運転

インからの
蒸気量*1

参照）

SRV
の動作

排気管ク

S/P 水温計の上

エンチャ

部と下

からの蒸

部の温度差

解析結果との差異(S/C 圧力)

気量*1
1F-3

―*2
RCIC が隔

2F-2

低圧維持

離するま

1MPa 以下

で間欠運

原子炉の低
小

*1
*2
*3
*4

低圧維持

RCIC が隔

1MPa 以下

離

小*3

め開

転
2F-4

圧維持のた

原子炉の低
無

圧維持のた
め開

小*3

3/12 2 時頃より温度差発生*4―

3/12 1 時頃より大きな差異無温度差発生*4

し原子炉圧力や RCIC，SRV の動作状況から推定3/12 12:00 以降については S/C スプレイや HPCI への切り替えを実施しているため，対象外とする
原子炉圧力が低いことから SRV 排気管クエンチャからの蒸気量は少量であったと推定
2F-4 は RCIC 隔離とほぼ同じ時期に S/P 上部・下部の温度差が発生し始めているが，2F-2 は RCIC 隔離より前（2~3時間前）に S/P 上部・下部の温度差が発生している。これは各々のプラントの原子炉減圧過程が影響しているもの，2F-2 では比較的早い段間で減圧が開始され，温度差が発生する時点では原子炉圧力はと推定され（図 13，図 14）0.5MPa 程度となっている。一方，2F-4 は RCIC 隔離と同じ時期に原子炉圧力が 0.5MPa 程度となっており，この程度の原子力圧力下では SRV からの蒸気量が少なく，S/P の流況を変化させる程度の攪拌力は得られないものと推定される

5-別 1-14

図 1. 福島第一原子力発電所 3 号機の格納容器圧力の実測値と MAAP 評価結果※1

150℃
上部の温度計でのプロット

下部の温度計でのプロット

3/11 19:44
RCIC 水源切り替え

100℃

3/11 15:43
RCIC 起動
3/12 2 時頃
上部と下部の温度差が大きくなっている

50℃

3/11 14:48
地震加速度大3/12 3:00

3/12 0:00

0℃

3/11 15:00

時間
図 2. 福島第二原子力発電所 2 号 S/P 温度計 A 系（1 / 6）

5-別 1-15

3/12 4:53
RCIC 隔離による注水停止(4:50 MUWC による注水開始)

上部の温度計でのプロット

150℃

100℃

下部の温度計でのプロット

50℃

0℃

3/12 15:00

3/12 3:00

3/12 12:00

時間
図 3. 福島第二原子力発電所 2 号 S/P 温度計 A 系（2 / 6）

150℃
上部の温度計でのプロット

100℃

下部の温度計でのプロット

50℃

0℃
3/13 3:00

3/12 15:00

3/13 0:00

時間
図 4. 福島第二原子力発電所 2 号 S/P 温度計 A 系（3 / 6）

5-別 1-16

150℃
上部の温度計でのプロット

100℃

下部の温度計でのプロット

50℃

0℃

3/13 15:00

3/13 12:00

時間

3/13 3:00

図 5. 福島第二原子力発電所 2 号 S/P 温度計 A 系（4 / 6）

150℃

上部の温度計でのプロット

下部の温度計でのプロット
100℃

50℃

0℃

3/14 3:00

3/14 0:00

3/13 15:00

時間
図 6. 福島第二原子力発電所 2 号 S/P 温度計 A 系（5 / 6）

5-別 1-17

150℃

3/14 7:13
RHR(B)S/C クーリング開始(7:50 MUWC による W/W ス
プレイ開始)

100℃

下部の温度計でのプロット

上部の温度計でのプロット

50℃

0℃

3/14 15:00

3/14 3:00

3/14 12:00

時間
図 7. 福島第二原子力発電所 2 号 S/P 温度計 A 系（6 / 6）

5-別 1-18

150℃

上部の温度計でのプロット
3/12 0:16
RCIC 隔離(MUWC による注水開始)

100℃
3/11 15:54
RCIC 起動
50℃

下部の温度計でのプロット

0℃

3/12 3:00

3/12 0:00

3/11 15:00

時間
図 8. 福島第二原子力発電所 4 号 S/P 温度計 A 系（1 / 2）

3/12 7:35
MUWC S/C スプレイ実施

上部の温度計でのプロット

150℃

100℃

3/12 11:17
HPCS ポンプ起動・停止（ミニフロー運転）

50℃

下部の温度計でのプロット
3/12 12:32
HPCS による注水

3/12 15:00

0℃

3/12 12:00

3/12 3:00

時間
図 9. 福島第二原子力発電所 4 号 S/P 温度計 A 系（2 / 2）

5-別 1-19

300

格納容器圧力(kPa[abs])

MUWC炉注水開始（RCIC注水停止）
MUWC S/Cスプレイ
開始

200
原子炉減圧操作開始
RCIC手動起動

100
ドライウェル圧力（実測値）
サプレッションチェンバ圧力（実測値）
ドライウェル圧力（ＭＡＡＰ）
サプレッションチェンバ圧力（ＭＡＡＰ）
3/12 12:00

3/12 6:00

3/12 0:00

3/11 18:00

3/11 12:00

0

図 10. 福島第二原子力発電所 4 号機 格納容器圧力変化
200
サプレッションプール水温（実測値［S/P上部］）
サプレッションプール水温（ＭＡＡＰ）

MUWC S/Cスプレイ
開始

100
原子炉減圧操作開始
RCIC手動起動50

図 11. 福島第二原子力発電所 4 号機 圧力抑制プール水温変化

5-別 1-20

3/12 12:00

3/12 6:00

3/12 0:00

3/11 18:00

0
3/11 12:00

サプレッションプール水温(℃)

MUWC炉注水開始（RCIC注水停止）
150

図 12. 福島第一原子力発電所 3 号機 原子炉水位と原子炉圧力の変化※3

5-別 1-21

事象初期から徐々に減圧を実施

3/12 2 時頃
上部と下部の温度差が大きくなっている時間

時間
図 13. 福島第二原子力発電所 2 号 原子炉圧力の変化(プロセス計算機データ) ※3

事象初期から徐々に減圧を実施
3/12 0 時頃
上部と下部の温度差が大きくなっている時間

時間
図 14. 福島第二原子力発電所４号 原子炉圧力の変化(プロセス計算機データ) ※3

5-別 1-22

別添 2 実験知見を踏まえた MAAP コードの有効性評価への適用性について
1. はじめに
MAAP コードのモデルは国内外で実施されたシビアアクシデントに関わる実験に対するベンチマーク解析によって妥当性が確認されているが，MAAP コードの BWR への適用性を確認するため，BWR 特有の現象に関連した実験について調査し，得られた知見を整理する。
BWR の炉心は以下の特徴を有している。
燃料チャンネルや十字型制御棒を含む構成である。
制御棒駆動機構の存在により炉心下部構造が複雑である。
制御棒の制御材として B4C が採用されている。
これらの特徴がシビアアクシデント時の事象進展に及ぼす影響について調べるため，これまでに実施されたシビアアクシデント関連の実験の中で，炉心損傷過程に関わるものに着目し，BWR 体系を模擬した実験や B4C 制御棒を用いた実験について概要をまとめるとともに， MAAP コードの有効性評価への適用性を確認する。
2. BWR 関連実験
BWR の B4C 制御棒ブレードや燃料チャンネルを模擬した体系による実験としては，米国
サンディア研究所（SNL）の DF-4 実験と XR 実験やドイツのカールスルーエ原子力研究センター（KIT，旧 FZK）の CORA 実験などの炉心溶融挙動実験がある。この中で XR 実験
では BWR 炉心の下部構造を模擬した体系での実験が行われている。
また，B4C ペレット制御棒を用いた試験としては，ドイツのカールスルーエ原子力研究センター（KIT，旧 FZK）の QUENCH-07, -09 実験やフランス放射線防護・原子力安全研究所（IRSN）の PHEBUS-FPT3 実験，BECARRE 実験がある。これらの実験は EPR で採用される B4C ペレット制御棒を対象とした実験であるが，B4C の影響評価の観点からここに含めることとする。
以下で各実験について概要をまとめる。

5-別 2-1

(1) DF-4 実験
DF-4 実験は 1986 年に SNL の ACRR（Annular Core Research Reactor）で実施された
BWR に対する最初の炉心損傷実験であり，炉心損傷過程についての情報全般を得ることを目的として行われた。
①実験の内容DF-4 実験装置とテストセクションの断面を別図 2-1 に示す。
テストバンドルは長さ 0.5m の燃料棒 14 本，B4C 制御棒，チャンネルボックスで構成
され，ACRR の円筒状のテスト部に設置された後に下部から供給される水蒸気雰囲気下で核加熱することにより炉心損傷を模擬する。
②実験結果の概要
制御棒は B4C とステンレスの共晶反応によりステンレスの融点以下で早期に溶融した。
燃料棒に関しては，温度上昇に伴いほとんどの被覆管は融点を超えた温度で溶融し下方に流下したが一部は酸化されて溶融せずに炉心に残った。また，燃料はほとんどが炉心に残った。制御棒とチャンネルボックス壁の 90%が溶融して下方にリロケーションした。

別図 2-1 DF-4 実験装置とテストセクション断面の概要

5-別 2-2

(2) XR 実験
XR 実験は SNL の Ex-Reactor(XR)プログラムにおいて実施された炉心溶融実験で XR1-1,-2 と XR2-1 の３つの実験が行われた。XR1-1, -2 は燃料棒を含まないシンプルチャンネル実験であり，XR2-1 は燃料棒も含んだフルジオメトリ実験である。これらの実験は BWRの炉心下部構造を模擬した体系で炉心上部が溶融した場合の炉心下部の損傷進展を調べることを目的として行われた。ここでは XR2-1 実験について概要をまとめる。
①実験の内容XR2-1 実験装置と炉心模擬部断面の概要を別図 2-2-1 に示す。
テストセクションは，長さ 0.5m の燃料棒 64 本，B4C 制御棒，チャンネル壁で構成される炉心模擬部とその下部に配置された BWR 炉心下部構造模擬部とで構成されている。
実験は，Ar ガスで不活性化された状態でテストセクション上部から誘導加熱により生成された模擬溶融物（B4C, ステンレス, Zr）を流入させることにより炉心上部が溶融した場
合の溶融物の下部へのリロケーションとその後の炉心下部の損傷進展を模擬している。
②実験結果の概要
制御棒成分との共晶反応によりチャンネル壁が損傷し，炉心溶融早期に燃料やバイパス部の形状が崩壊した。炉心下部構造には大規模な破損は発生せず，また，小規模なものを除いては流路閉塞も発生しなかったので溶融物（流入溶融物と一部テストセクションの溶
融物）の 70％以上は構造物の隙間の流出経路（別図 2-2-2）を通って継続的に下部プレナ
ムに落下した。

別図 2-2-1 XR2-1 実験装置と炉心模擬部断面の概要

別図 2-2-2 炉心溶融物の流出経路の概要

5-別 2-3

(3) CORA 実験
CORA 実験はシビアアクシデント条件下での燃料集合体の損傷・溶融進展を把握するた
めに国際的な協力の枠組みの中で KIT にて実施された。19 の実験のうちの 6 つの実験がB4C 制御棒を用いて BWR の炉心を模擬したテストバンドルを用いて実施された。
①実験の内容CORA 実験装置と BWR 模擬実験のベースとなる CORA-16 実験のテストバンドルの概要を別図 2-3 に示す。テストバンドル下部には水で満たされたクエンチシリンダーが設置されており，このシリンダーの上部挿入によりテストバンドルを冠水させることができる。
実験では燃料棒を内蔵ヒーターによって電気加熱すると共に下部から水蒸気とアルゴンガスの混合物を注入することにより炉心の溶融進展挙動を模擬する。
他の 5 つの実験は CORA-16 実験をベースケースとしてパラメータを変化させたもので，クエンチさせたケース（CORA-17），バンドルサイズを大きくしたケース（CORA-18），
事前にジルカロイ表面を酸化させておいたケース（CORA-28），スローヒートアップケース（CORA-31），スローヒートアップで水蒸気量を減少させたケース（CORA-33）である。
②実験結果の概要
CORA-16 実験では，最初に加熱領域の頂部で B4C とステンレスの共晶反応によりステンレスの融点以下で制御棒が溶融した。この溶融物とチャンネルボックスとの共晶反応によりジルカロイが液化し，引き続いて溶融したジルカロイが UO2 燃料を液化するとの事
象進展が見られた。テストバンドルの上半分ではチャンネルボックスが残っておらず，これらの溶融物が下部でリロケーションし径方向に広がって冷却材流路をブロックした。なお，テストバンドル下部では制御棒は焼結状態で残った。この事象進展プロセスは他のケースでも基本的に同様であった。CORA-17 実験ではクエンチ時に水素が発生しているが，これはクエンチ時に表面の酸化された Zr が剥がれ落ちることによって，未酸化の Zr が水蒸気と反応したためと考えられる。
CORA-18 実験ではバンドルサイズの影響は小さいことが示された。CORA-28 実験では酸化膜が共晶反応を抑制すること，
CORA-31 実験では温度上昇が遅いこととその間の酸化膜の形
成により共に事象進展が抑制された。CORA-33 実験では
CORA-31 実験よりも温度や水素発生量が小さい結果が得られた。
別図 2-3 CORA 実験装置とテストセクション（CORA-16 実験）断面の概要
5-別 2-4

(4) QUENCH-07/-09 実験
QUENCH 実験は独カールスルーエ原子力研究センター（KIT，旧 FZK）によって燃料棒再冠水時の水素発生挙動を調べるために実施された一連の実験である。ここでは B4C 制
御棒が用いられた QUENCH-07/-09 実験についてまとめる。
①実験の内容QUENCH-07/-09 実験装置の概要とテストセクションの断面図を別図 2-4-1，別図 2-4-2に示す。テストセクションは燃料棒 20 本と中央に位置する 1 本の B4C 制御棒により構成される。
実験では事前に燃料棒を～2,000K に昇温した後に底部から水又は水蒸気を注入して再冠水状態を模擬している。なお，QUENCH-09 実験は再冠水前に 11 分間水蒸気流量を減少させて水蒸気枯渇状態を模擬している。
②実験結果の概要
B4C はステンレスやジルカロイとの共晶反応によりジルカロイの融点より低い温度でB/C/Zr を含んだ溶融物が生成され，B4C を用いない実験に比べて溶融が促進すること，及び，溶融物の酸化に起因すると考えられる H2，CO，CO2，CH4 の生成が確認された。
B4C 酸化割合は QUENCH-07 実験で 20%，QUENCH-09 実験で 50%であり，B4C 酸化が H2 発生量全体に寄与した割合は各々2.4%，2.2%であった。また，再冠水時の H2 発生
量は各々0.12kg，0.4kg であった。両実験での H2 発生量の差は，酸化した燃料棒が水蒸
気枯渇状態に置かれると被覆管表面の ZrO2 相が減少して酸素を取り込みやすい状態となったため再冠水時に H2 発生量が増加したと考えられている。

別図 2-4-1 QUENCH 実験装置の概要

別図 2-4-2

QUENCH-07/-09 実験のテストセクション断面の概要
5-別 2-5

(5) PHEBUS-FPT3 実験
PHEBUS-FPT3 実験はフランス放射線防護・原子力安全研究所（IRSN），フランス電力
庁及び EU を中核とする国際協力プログラムである PHEBUS-FP 計画の中でシビアアクシ
デント時の燃料溶融，FP の放出，移行挙動を調べる目的で実施された 5 つの実験の中の 1つであり，B4C 制御棒を用いて行われた。
①実験の内容PHEBUS-FP 実験設備全体の概要を別図 2-5-1 に示す。また，実験用セルの概要とテス
トセクション断面図を各々別図 2-5-2，別図 2-5-3 に示す。テストセクションは燃料棒 20本と中央に位置する 1 本の制御棒で構成される。FPT3 では B4C 制御棒が用いられた。
実験では実験用セル内に設置したテストセクションを PHEBUS 炉で核加熱し，放出された放射性物質を蒸気発生器や格納容器で捕集する。
②実験結果の概要
FPT-3 実験では他の Ag-In-Cd 制御棒を用いた実験に比べて格納容器中における有機よう素割合が大幅に増加することが確認された。格納容器内のガス状よう素中の有機よう素の割合は燃料損傷時期が約 5%で，その後最大 30%となった後も長期にわたって約 10～
20%に保たれた。

別図 2-5-1 PHEBUS-FP 実験設備の概要

別図 2-5-3 PHEBUS-FP の
別図 2-5-2 PHEBUS-FP の実験用セルの概要

5-別 2-6

テストセクション断面の概要

(6) BECARRE 実験
BECARRE 実験はフランス放射線防護・原子力安全研究所（IRSN）の国際ソースターム
計画（ISTP）の中で，シビアアクシデント時の B4C 制御棒の崩壊過程や PHEBUS-FPT3
実験の課題であった B4C の酸化による有機よう素の生成挙動を調べることを目的として行われた。
①実験の内容BECARRE 実験装置の概要とテストセクションの断面を別図 2-6 に示す。
テストセクションは長さ 0.6m の B4C 制御棒のみで構成されており，実験では下部から水蒸気を供給する条件下でテストセクションを加熱し制御棒の崩壊過程を模擬する。
②実験結果の概要
B4C の酸化により CO2 や CO の発生量は増加した。これにより水蒸気中の酸素が消費された結果ステンレスの酸化による H2 発生量は減少した。また，PHEBUS-FPT3 で観測された B4C の酸化による CH4 の生成はほとんど観測されなかった。
その後の原因検討により，BECARRE 実験のような低圧条件(～2bar)においては B4C の酸化によって CH4 は生成しにくく，高圧条件(100bar 以上)で CH4 が生成しやすくなることが確認されている。

別図 2-6 BECARRE 実験装置の概要とテストセクションの断面

5-別 2-7

3. 得られた知見のまとめ
BWR 特有の現象に関連したシビアアクシデント関連実験として，BWR 体系を模擬した実験や B4C 制御棒を用いた実験について調査した結果から得られた知見を以下にまとめる。
1) 炉心溶融は最初に B4C とステンレスの共晶反応によりステンレスの融点以下で制御棒が溶融し，この溶融物とチャンネルボックスとの共晶反応によりジルカロイが液化し，引き続いて溶融したジルカロイが UO2 燃料を液化するとの順で事象進展する。
2) XR2-1 実験では炉心下部構造には大規模な破損は発生せず，また，小規模なものを除いては流路閉塞も発生しなかったが，溶融物の流出経路については今後の福島第一原
子力発電所事故の検証評価を待つ必要があると考えられる。
3) B4C や B/C/Zr を含んだ溶融物の酸化により H2，CO，CO2，CH4 が生成される。
4) CH4 は低圧条件(～2bar)においては生成しにくく，高圧条件(100bar 以上)で生成しやすい。
4. 有効性評価への適用性1)に示した，制御材(B4C)との共晶反応によるステンレスやジルカロイの融点低下については，本文「3.3.6 溶融炉心の挙動モデル」において述べたとおり，MAAP コードではこれらの実験の知見に基づいてモデル化がなされている。また，CORA 実験におけるベンチ
マーク解析において再現性も確認されていることから，妥当性があると判断できる。
2)における溶融物の流出経路については，MAAP コードでは，溶融炉心の下部プレナムへの落下は，炉心支持板が破損するか，クラストが破損して溶融炉心を保持できなくなった
場合に開始する。一方，燃料支持金具等の炉心下部構造物を介して溶融炉心が下部プレナ
ムへ移行する場合，これらの構造物との熱的な相互作用によって，その経路で一部が固化するなどの現象が想定される。したがって，これらの現象を考慮していない現状の評価は，原子炉圧力容器下部ヘッドへの熱負荷を計算する上で，保守的な扱いと言える。
3)及び 4)における，制御材(B4C)の反応による非凝縮性ガスの発生については，QUENCH
実験では EPR(PWR)における体系を模擬し，ステンレスの被覆管に入れられた B4C が Zr
製の案内管中に収まる構造となっているのに対し，BWR 実機の炉心では，制御棒は十字型をしており，B4C に対するステンレスの割合が多い。このため，B4C がステンレスとの共晶反応によって溶融して混ざり合い，水蒸気との接触による酸化反応が阻害され，非凝縮性ガスの発生量はさらに少なくなると考えられる。また，BECARRE 実験において確認されているように，減圧されている場合には B4C の酸化によって CH4 は生成しにくいと考えられ，PHEBUS-FPT3 実験で観測されたような有機よう素の大量発生は起きない可能性が高い。
以上より，BWR 特有の現象に関連した実験から得られた知見を踏まえた場合にも，評価結果に与える影響は小さく，有効性評価への適用性を有するものと考えられる。

5-別 2-8

重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて審査会合における指摘事項の回答（第５部 ＭＡＡＰ）

資料 No.MAAP-1
ISLOCA の有効性評価において，原子炉建屋の作業環境評価で考慮している物理事象を説明するとともに，どのようにモデル化しているか説明すること。また、原子炉建屋のモデル化の格納容器温度・圧力の評価への影響を説明すること。
【回答】（１）ISLOCA の評価について
ISLOCA を想定して，原子炉建屋の作業環境評価を行う場合には，冷却材の流出とそれに伴う原子炉建屋内の圧力・温度の上昇，並びに蒸気等の気体の建屋内の移動を評価する。この評価に対しては，例えば下記の方法が適用できる。
・対象とする原子炉建屋内の各作業区画をノードとしてモデル化
・漏えいを想定する区画に対して，冷却材の流出を考慮
・空調ダクトやハッチ等によって他区画への開口部がある場合にはジャンクションで接続し，気体・水の移動を考慮
上記の方法に基づいた MAAP による原子炉建屋モデル化の概要（例）を図に示す。原
子炉建屋及び建屋内の各作業区画をモデル化し，余熱除去系(B)熱交換器室における漏えいを考慮している。また，図中の赤及び青の矢印は，それぞれドレン配管及びダクト，ハッチによる他区画への開口部を示している。
原子炉建屋内各区画間のジャンクションを介した気体・水の移動とそれに伴う質量及びエネルギーの変化，気体と水の間の熱伝達等の熱水力挙動は，MAAP コードでは，原子炉格納容器に適用されるモデル（3.3.4 格納容器モデル（2）格納容器の熱水力モデル）と同じ計算モデルによって評価している。

ドレン配管の模擬
ダクト，ハッチの模擬

図

MAAP による原子炉建屋モデル化の概要（例）（２）原子炉建屋のモデル化について
原子炉建屋のモデル化により，原子炉格納容器から原子炉建屋への放熱評価が可能となり，放熱に伴う原子炉格納容器内の熱水力挙動の現実的評価が可能となる。この際，格納容器内雰囲気から原子炉格納容器本体並びにその周囲のコンクリート製生体遮へい壁を介した原子炉建屋への放熱が評価されるモデルとしているが，生体遮へい壁のコン
クリートは熱伝導率が低いために内部の温度勾配が大きく，厚さが約 2m あるため，原子炉建屋への放熱量そのものが小さいことから，格納容器温度・圧力への影響は小さい。

資料 No.MAAP-3
格納容器スプレイの効果について，代替設備における注水量を到達する距離等による局所的な差異を考慮した上で 1 ノードで評価することの妥当性を説明すること。
【回答】
１．NUPEC で実施された低流量スプレイ試験について
シビアアクシデント時を想定した低流量での格納容器代替スプレイによる FP 除去について，（財）原子力発電技術機構による検討「重要構造物安全評価に関する総括報告書」（2003 年 3 月）において，BWR の格納容器を模擬した試験が行われている。
試験装置はスプレイ落下高さが実機相当となる大型容器にて実施し，一般的なスプレ
イ試験の模擬方法と同様に試験容器と実機との体積比に応じた低流量スプレイを試験条件としている。この試験条件は，スプレイによる熱交換効率が極めて高いためノズル近傍で急速に凝縮が進み，試験容器内に十分なミキシングの駆動力が生ずるとの考え[1]に基づいている。なお，凝縮に影響を及ぼす液滴径も適切に模擬するため試験装置のス
プレイノズルは実機のものを使用し，ノズル個数は実機と同様のスプレイ流量を模擬できるように実機との体積比に応じた個数としている。
試験では，このような体系下において試験容器底部からエアロゾル（CsI）が連続的に供給され，試験容器頂部から連続的にスプレイされる状況において，試験容器内のエアロゾルの濃度変化の測定を行っている。図 1 に示されるように実験結果から，スプレ
イ流量が低流量であっても，試験容器頂部・胴部・底部いずれのエアロゾル濃度も速やかに低下することが確認されている。スプレイが直接カバーする範囲の狭い頂部においても短時間でエアロゾル濃度が低下するのは，慣性衝突だけでなく，蒸気凝縮に伴う拡散泳動によりエアロゾル除去効果が促進されるためとされている。

[1] Kitani, S., "Containment Spray Experiments for Pressure Suppression," ICLAS '78（the 1st International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems）

これらのことから，実機の方がスプレイによるエアロゾル除去効果が得られる体系となっていると考える。

[2] 共同研究報告書「放射能放出低減装置に関する開発研究」（Phase 2）、
平成 4 年度下半期（最終報告書），平成 5 年 3 月

スプレイは試験容
容器（胴部直径 0. 5 m）の内壁にかからないい状態

試験容器
高さ：18 m
頂部直径：1.8 m
胴部直径：0.5 m
底部直径：2 m

図 1 格納容器代替
替スプレイによるエアロゾル除去効果の例
例

頂部
底部
MAAP で見込まれるエアロゾル除去効果※

図 2 実験結果と MA
AAP で見込まれるエアロゾル除去効果の比
比較※：エア
アロゾルが連続供給される実験体系であることかから，
スプ
プレイにより，エアロゾル濃度は静定時エアロゾ
ゾル濃度（660 分から 300 分の平均値）に漸近すると仮定

頂部
底部
MAAP で見込まれるエアロゾル
ル除去効果（試験容器全体）
MAAP で見込まれるエアロゾル
ル除去効果（試験容器頂部）

図 3 実験結果と MA
AAP で見込まれるエアロゾル除去効果の比
比較（試験
験容器頂部に着目した場合）

資料 No. MAAP-4
リロケーションモデルにおいて炉心溶融の過程（溶融，崩落等）における力学的なバ
ランスをどのように扱っているか温度別に整理して説明すること。
【回答】
MAAP コードでは，炉心部を多数のノードに分割し，燃料崩壊や溶融といった状態変化，
およびそれらに伴うノード間の質量・エネルギー移動がモデル化されている。基本的には隣接するノード間の質量・エネルギーバランスに基づくモデルとなっている。
以下に，MAAP コードが想定するリロケーションモデルを示すとともに，力学的なバラ
ンスについても説明する。
ａ．MAAP コードが想定する炉心ノード状態
MAAP コードでは，空隙率と炉心ノード内の溶融度に応じ，図１に示す 6 つの炉心ノード状態（タイプ）が考慮されている。燃料破損，燃料溶融，溶融物の流下（キャンドリング），固化による燃料径の増加により，空隙率は次第に小さくなる。また，ノード内の燃料のほぼ全量が溶融した場合，溶融プールが形成される。

2

2

4

4

4

4

タイプ１
（燃料が自立した状態）

タイプ２（燃料が崩壊した状態）

燃
料
有
効
部

タイプ３
（流路が減少した状態）

タイプ４（流路が閉塞した状態）

タイプ５（溶融プール状態）

タイプ０
（空洞）

炉心支持板

炉心損傷状態（事故後約 1.3 時間）

図２（キャンドリングにより流路が減少した状態）
0

0

0

0

2 6

2

2

2 6

2 5

2

2

2 5

2 4

2

2

2 4

2

2

2

2

4

2

2

4

4

2

2

4

タイプ１
（燃料が自立した状態）

タイプ２（燃料が崩壊した状態）

燃
料
有
効
部

タイプ３
（流路が減少した状態）

タイプ４（流路が閉塞した状態）

タイプ５（溶融プール状態）

炉心支持板

図３

タイプ０
（空洞）

炉心損傷状態（図２の状態から 2 秒経過後）（燃料崩壊が生じた状態）

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

タイプ１
（燃料が自立した状態）

タイプ２（燃料が崩壊した状態）

燃
料
有
効
部

タイプ３
（流路が減少した状態）

タイプ４（流路が閉塞した状態）

タイプ５（溶融プール状態）

タイプ０
（空洞）

炉心支持板

炉心損傷状態（図３から約 200 秒経過後）

図４（崩壊した燃料によりノードが閉塞した状態）

燃
料
有
効
部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

炉心支持板

図５

タイプ２
（燃料が崩壊した状態）

タイプ３（流路が減少した状態）

4

4

タイプ１
（燃料が自立した状態）

タイプ４（流路が閉塞した状態）

タイプ５（溶融プール状態）

タイプ０
（空洞）

炉心損傷状態（事故後約 1.6 時間）（流路閉塞が進展した状態）

燃
料
有
効
部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

4

0

0

0

0

0

0

4

4

4

4

4

0

0

0

0

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

タイプ１
（燃料が自立した状態）

タイプ２（燃料が崩壊した状態）

タイプ３（流路が減少した状態）

タイプ４（流路が閉塞した状態）

タイプ５（溶融プール状態）

タイプ０
（空洞）

炉心支持板

炉心損傷状態（事故後約 2.7 時間）

図６（炉心全体の流路が閉塞した状態）

燃
料
有
効
部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

4

0

0

0

0

0

0

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

4

4

4

4

4

0

0

0

0

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

炉心支持板

図７

タイプ１
（燃料が自立した状態）

タイプ２（燃料が崩壊した状態）

タイプ３（流路が減少した状態）

タイプ４（流路が閉塞した状態）

タイプ５（溶融プール状態）

タイプ０
（空洞）

炉心損傷状態後期（事故後約 2.9 時間）（溶融プールが形成された状態）

資料 No.MAAP-5
ハフニウム CR の影響をどのように扱っているか説明すること。
【回答】
MAAP コードでは，制御棒において用いられるハフニウム（Hf）の制御材はモデル中で取り扱っていない。Hf は周期表において第 4 族元素に属し，核的特性を除いた，化学的性
質は同じ族に属し，燃料被覆管やチャンネルボックスに用いられているジルコニウム（Zr）と非常によく似かよったものとなっている。表に Hf と Zr の物理特性を示す。
密度，比熱及び融点は Zr に比べて高いことから，炉心の溶融進展挙動への影響が考えられるものの，化学的には高温でのハロゲンとの反応を含め，Zr と非常によく似ていること
や，Hf 制御棒を採用しているプラントにおいても，その本数の割合は 1/8 程度であることから，寄与としての影響は小さいと考えられる。

表 1 ハフニウム(Hf)とジルコニウム(Zr)の物理特性[2]HfZr

13.28 g/cm3 (25℃)

6.51 g/cm3 (20℃)

23 W/(m·K)

22.7 W/(m·K)

比熱155.4 J/(mol·K) (25 °C)

25.2 J/(mol·K) (25 °C)

融点2222 ℃

1857 ℃

密度
熱伝導率［参考文献］[1] TLR-046 Rev.2, “沸騰水型原子力発電所
平成 18 年 11 月,株式会社

ハフニウム型制御棒について（改良炉心用）”,

東芝[2] 村上 雅人，”元素を知る事典” 第 1 版, 株式会社 海鳴社, 2004 年[3] 馬淵 久夫，”元素の事典” 第 1 版, 株式会社 朝倉書店, 1994 年

資料 No.MAAP-6
事業者自身が行った実験解析の結果の例をどこかで説明すること。
【回答】
MAAP コードの妥当性確認のための実験解析は，MAAP コードの保守・改良を行う米国 EPRI が実施し，MAAP ユーザーズマニュアルにその結果を記載して，ユーザーに提供している。また，実験解析，ベンチマーク解析等については MAAP ユーザーズグルー
プ会議にて議論を行う機会が設けられている。
新規バージョンが配布された際に事業者側では，付属のインプットデータを用いて解析を実施し，付属のアウトプットデータとの一致を確認するとともに，一部の代表的なケースについて，確認解析も実施している。これらに加えて，MAAP ユーザーズグループ
を通じて，コードに係る最新情報を入手している。
事業者側での確認解析においては，入手可能な入力データを用いた代表的なベンチマ
ーク解析を実施し，MAAP ユーザーズマニュアルの実験解析結果や公開されている実験
結果との比較を実施しているが，ここでは，4.2 章に示した実験解析のうち，BWR において特徴的な炉心構成を模擬した実験である CORA 実験の中から，試験バンドルのサイズが大きく，より実機の体系に近い CORA-18 実験を対象として解析結果を示す。
図 1 から図 3 に CORA-18 実験でのエレベーション 550mm における燃料被覆管の温度変化，チャンネルボックスの温度変化及び制御棒の温度変化をそれぞれ示す。温度挙動
は実験結果に比べて高い温度で推移するものの，全体的な温度挙動は，実験期間全体において測定値の温度挙動をよく再現している。

［参考文献］[1] FZKA-6030, S. Hagen, P. Hofmann, V. Noack, L. Sepold, G. Schanz, G. Schumacher,“Large Bundle PWR Test CORA-18: Test Results”, April 1980
[2] MAAP4 User’s Manal

2400

2000

温度 (℃)

1600

1200

800

400

0
3000

図1

3500

4000

4500
時間 (s)

5000

5500

6000

CORA-18 実験 燃料被覆管温度変化 (エレベーション 550mm)(上：参考文献[1] ／ 下：事業者による解析結果)

2400

2000

温度 (℃)

1600

1200

800

400

0
3000

図2

3500

4000

4500
時間 (s)

5000

5500

6000

CORA-18 実験 チャンネルボックス温度変化 (エレベーション 550mm)(上：参考文献[1] ／ 下：事業者による解析結果)

1500

温度 (℃)

1200

900

600

300

0
3000

図3

3500

4000

4500
時間 (s)

5000

5500

6000

CORA-18 実験 制御棒温度変化 (エレベーション 550mm)(上：参考文献[1] ／ 下：事業者による解析結果)

資料 No.MAAP-7
CORA 実験解析の条件と有効性評価の条件の違いを説明すること。
【回答】
CORA-18 実験を対象として，有効性評価の条件との比較を示す。
表に有効性評価と CORA-18 実験に用いられた燃料集合体の主要諸元を示す。解析条件
はこれらの主要諸元に基づいて与えており，燃料棒の形状や材質に関しては同様の条件となっている。

表

燃料集合体の主要諸元
有効性評価
9×9 燃料(A 型)

CORA-18

ペレット直径(cm)

約 0.96

約 0.91

ペレット材

UO2

UO2

被覆管外径(cm)

約 1.12

約 1.075

被覆管厚さ(mm)

約 0.71

約 0.725Zr(ジルカロイ-2)Zr(ジルカロイ-4)

約 3.71

約 1.0

被覆管材料
燃料棒有効長さ(m)［参考文献］[1] FZKA-6030, S. Hagen, P. Hofmann, V. Noack, L. Sepold, G. Schanz, G. Schumacher,“Large Bundle PWR Test CORA-18: Test Results”, April 1980

別紙
「4.2 妥当性確認（事故解析及び実験解析）」において各重要現象の妥当性確認で示した実験解析における主要実験条件と有効性評価における条件の比較を別表に示す。

別表
実験

主要実験条件と有効性評価における条件の比較
主要実験条件

有効性評価における条件(BWR-5/Mark-I 改良型)

備考

燃料集合体

表 4.2-2

9×9 燃料(A)型

BWR の燃料体系を模擬しており，バンドルサイズがより実機体系に近い CORA-18 実
験では，測定データと良く一
致。

温度条件

図 4.2-9～
図 4.2-16

実験条件と同様(3.3.6 章に示したモデルにより評価)

反応温度，溶融温度は物質によって決まるが，実機相当の物質を使用。

格納容器内自由体積(m3)

約 11,400

D/W 約 8,800
W/W 空間部 約 5,300

格納容器内自由体積(m3)約 850

D/W 約 8,800
W/W 空間部 約 5,300

格納容器高さ(m)

約 20

D/W 約 38
S/C 円管部断面直径 約 10

温度条件

図 4.2-36,
37, 38添付 3 図 5-1-1b 等

コンクリート侵食時の温度条件は同様。

コンクリート組成

表 4.2-6

添付 3 表 4-2

プラントに用いられているコ
ンクリートの種類によって，組成や物性値を指定。

溶融物組成

表 4.2-5

UO2, Zr, ZrO2, SUS 等全炉心相当の構造物が溶融

L7 実験では，BWR 相当の溶融炉心を模擬。

温度条件

図 4.2-40

添付 3 図 5-1-1b 等

コンクリート侵食時の温度条件は同様。

コンクリート組成

玄武岩系

添付 3 表 4-2

プラントに用いられているコ
ンクリートの種類によって，組成や物性値を指定。

溶融物組成

ステンレス,
模擬 FP,Zr

UO2, Zr, ZrO2, SUS 等全炉心相当の構造物が溶融

実機の組成と異なるが，熱的に実機に近い条件となっており，コンクリートへの熱移動，侵食挙動は同様。

被覆管温度

図 4.2-47～
図 4.2-50

実験条件と同様(3.3.6 章に示したモデルにより評価)

反応温度，溶融温度は物質によって決まるが，実機相当の物質を使用。

CORA(4.2.2)HDR(4.2.3)CSTF(4.2.4)
ABCOVE
(4.2.8)ACE(4.2.5)SURC-4(4.2.6)

PHEBUS-FP(4.2.7)

実機スケール相当。
体積は 1/10 程度と小規模であるが，高さに大きな相違はない。(ABCOVE 実験では，
CSTF 実験の格納容器体系試
験装置を使用)資料 No.MAAP-9
複雑かつ表面積の大きいセパレータ、ドライヤにおける FP 沈着の考え方（知見・検証・モデル化）およびミラーインシュレイターによる断熱効果の扱いについて説明すること。
【回答】（１）セパレータ，ドライヤにおける FP 沈着について
MAAP コードでは，原子炉圧力容器（RPV）内 FP の RPV 内構造物（ヒートシンク）「（b）FP エアロゾルの構造物への重への沈着は「（a）FP 蒸気の構造物表面への凝縮」
力沈降」としてモデル化されている。これらの沈着率は，沈着面の等価沈着長さ（＝FPの存在する RPV 内ノード体積／沈着面積）から求められ，この等価沈着長さが短くな
ると沈着率が大きくなる。
（a）FP 蒸気の構造物表面への凝縮
構造物の形状を考慮できるように，構造物の全表面積を沈着面積として等価沈着長さを算出するようモデル化されている。これにより，セパレータ，ドライヤといった複雑形状の構造物では，単純形状の構造物と比べて等価沈着長さが短くなる（沈着率が大きくなる）。
（b）FP エアロゾルの構造物への重力沈降
RPV 内構造物（ヒートシンク）の水平面の面積から等価沈着長さが算出されるようモデル化されている。
MAAP コードの FP エアロゾルの沈着モデルの妥当性は ABCOVE 実験（4.2.8 参照）との比較により妥当性確認が行われており，FP 蒸気の沈着モデルは CSE 実験[1]の知見に基づいている。
（２）ミラーインシュレイターによる断熱効果について
RPV 廻りのミラーインシュレイター（保温材）は，複数枚の層状の金属プレートによってモデル化されており，それぞれの金属プレートの表面温度から輻射熱伝達を計算し，最終的に RPV 外面から格納容器雰囲気への輻射熱伝達係数が求められる。また，
RPV 本体と保温材のギャップ部等からの対流による格納容器雰囲気への熱伝達も考慮されており，ヒートシンクに沈着した FP の崩壊熱から格納容器雰囲気への伝熱は，RPV
外面温度及び格納容器雰囲気温度をもとに，これらの輻射及び対流の熱伝達を考慮して計算される。

原子炉圧力容器
ミラーインシュレイター
（保温材）

図

ミラーインシュレイター（保温材）の概要図［参考文献］[1] R. K. Hilliard and L. F. Coleman. "Natural Transport Effects on Fission ProductBehavior in the Containment Systems Experiments". BNWL-1457, December, 1970.

資料 No.MAAP-10
実験解析におけるジャンクションの設定値の決め方について説明するとともに，実機における設定値の決め方について考え方を説明すること。
【回答】
MAAP コードでは，原子炉圧力容器，原子炉格納容器及び原子炉建屋をノードと呼ばれる領域で分割しており，これら各領域間を結合するために，ジャンクションと呼ばれる流体の流れを評価できるモデルを用いて評価している。このうち，原子炉圧力容器内や逃がし安全弁による原子炉圧力容器から原子炉格納容器への流路などは，MAAP コードにて個
別にモデル化されている。ここでは，原子炉格納容器及び原子炉建屋におけるジャンクシ
ョンについて説明を行う(1)ジャンクションの設定値について
ジャンクションは，原子炉格納容器や原子炉建屋のノード間の流体の移動を考慮する場
合に設定し，気体及び液体の流れを評価する。これらジャンクションを介した流量は，気体では圧力差及び密度差，液体では圧力差及び密度差に加えて水頭差による駆動力と流動抵抗が釣り合うように求められる。ジャンクション内に水位が形成されると，気相，液相それぞれで流体の流れを評価する。ここでは代表して，気体の流れについて説明する。気体の流れについては，以下の式(1)によって流量を計算する。
K W n 1W

P1

P2

2

g Z2

L Z1

(1)

K ：ジャンクションの流動抵抗(n2 のとき(1/m-kg)， n 1 のとき(1/m-s))

W ：ジャンクションの流量 (kg/s)n：流動状態に依存した乗数 (-)

P：ノード圧力 (Pa)：ノード内の気相密度 (kg/m3)g：重力加速度 (m/s2)Z：ジャンクションの接続高さ (m)L：ジャンクション長さ (m)ジャンクションに関連する入力として以下を与えることとなる。

入力を与えている。本実験解析に用いたノード分割数やジャンクションの数は有効性評価
における実機解析と同等であるが，実験解析結果は実験結果をよく再現している。
なお，HDR 実験解析（4.2.3 章）では，壁に囲まれた複数の区画を有する格納容器を模擬するためにノード分割数が多くなっているが，ノード分割やジャンクションの設定は基
本的に実機と同様の考え方に基づいており，このような複雑な体系においても，実験結果はよく再現されている。

［参考文献］[1]機械工学便覧基礎編

流体工学（日本機械学会）

R/B

Reactor Well

RPV
破損時の流路W/WベントD/W

Pedestal

D/W

V/B

Torus Room

図1

MAAP ノード分割図の例（図 3.3-6）

ノード Vi
ジャンクション Jj
デッドエンド区画

垂直ジェットノズル

再循環
ファン
再循環
ファン
垂直方向
ジャンクション

垂直方向
ジャンクション

水平ジェットノズル
水平ジェットノズル（試験ケース：HM-1～HM-5）

漏えいパス

垂直ジェットノズル（試験ケース：HM-6～HM-7）

漏えいパス

出典：MAAP4User ’sManual,EPRI

図2

CSTF 実験ベンチマーク解析

MAAP ノード分割（図 4.2-30）

出典：MAAP4 User’s Manual, EPRI

図3

HDR 実験解析におけるノード分割（図 4.2-18）