東海第二発電所 工事計画審査資料
本資料のうち，枠囲みの内容は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。

資料番号

工認-446

提出年月日

平成30年8月15日

Ⅴ-2-10-1-2-8 非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナのNT2 補③ Ⅴ-2-10-1-2-8 R0

耐震性についての計算書

改1

目

次1.

概要 ................................................................................................................................................... 12.

一般事項 ............................................................................................................................................ 12.1 構造計画....................................................................................................................................... 12.2 評価方針....................................................................................................................................... 32.3 適用基準....................................................................................................................................... 32.4 記号の説明 ................................................................................................................................... 42.5 計算精度と数値の丸め方 ............................................................................................................. 53.

評価部位 ............................................................................................................................................ 54.

固有周期 ............................................................................................................................................ 55.

構造強度評価 ..................................................................................................................................... 65.1 構造強度評価方法 ........................................................................................................................ 65.2 荷重の組合せ及び許容応力 ......................................................................................................... 75.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 ........................................................................................... 7NT2 補③ Ⅴ-2-10-1-2-8 R05.2.2 許容応力 ............................................................................................................................... 75.2.3 使用材料の許容応力評価条件............................................................................................... 75.3 設計用地震力 ............................................................................................................................. 115.4 計算方法..................................................................................................................................... 125.5 計算条件..................................................................................................................................... 135.6 応力の評価 ................................................................................................................................. 13
評価結果 .......................................................................................................................................... 136.

6.1 設計基準対象設備としての評価結果 ......................................................................................... 136.2 重大事故等対処設備としての評価結果 ..................................................................................... 13

1.

概要
本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の基本方針に基づき，非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナが設計用地震力に対して十分な構造強度を有していることを説明するものである。
非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナは設計基準対象施設においては既設のＳクラス施設に，重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての構造強度評価を示す。
2.

一般事項

2.1 構造計画

NT2 補③ Ⅴ-2-10-1-2-8 R0

非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナの構造計画を表 2−1 に示す。

1

NT2 補③ Ⅴ-2-10-1-2-8 R0

表2−1 構造計画
計画の概要
概略構造図
基礎・支持構造

主体構造

ストレーナは胴たて置円筒形スと一体の脚で支トレーナ

ストレーナ胴体1360持し，脚を基礎ボルトで支持す

脚る。

2600

m g1030
基礎ボルト（単位：ｍｍ）

2.2 評価方針
非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナの構造強度評価は，添付書類「Ⅴ-2-1-9
機能維持の基本方針 3.1 構造強度上の制限」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき，「2.1 構造計画」にて示す非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナの部位を踏まえ「3. 評価部位」にて設定する箇所において「4. 固有周期」に基づく設計用地震力による応力等が許容限界に収まることを，「5. 構造強度評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「6. 評価結果」に示す。
非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナの耐震評価フローを図 2−1 に示す。

NT2 補③ Ⅴ-2-10-1-2-8 R0

計算モデルの設定

設計用地震力地震時における応力ストレーナの構造強度評価

図 2−1 非常用ディーゼル発電機用海水系ストレーナの耐震評価フロー
2.3 適用基準
適用基準を以下に示す。
(1) 原子力発電所耐震設計技術指針（重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補−1984，ＪＥＡＧ４６０１−1987 及びＪＥＡＧ４６０１−1991 追補版)（日本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和 59 年 9 月，昭和 62 年 8月及び平成 3 年 6 月）
(2) 発電用原子力設備規格（設計・建設規格(2005 年版（2007 年追補版含む。））
ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ1−2005/2007）（日本機械学会 2007 年 9 月）（以下「設計・建設規格」という。

3

2.4 記号の説明
記号号の説

明

単 位

Ａｂ

基礎ボルトの軸断面積mm2ＣＨ

水平方向設計震度−ＣＶ

鉛直方向設計震度−ｄ

基礎ボルトの呼び径mm

Ｆ

設計・建設規格 SSB-3131 に定める値

MPa

Ｆ

設計・建設規格 SSB-3133 に定める値

MPa

Ｆｂ

基礎ボルトに作用する引張力（１本当たり）

Nｓｂ

せん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力

MPaｔｏ

引張力のみを受ける基礎ボルトの許容引張応力

MPaｔｓ

引張力とせん断力を同時に受ける基礎ボルトの許容引張応力

MPaｇ

重力加速度（＝9.80665）

m/s2ｈ

基礎から重心までの距離mm

1

重心と基礎ボルト間の水平方向距離mm2

重心と基礎ボルト間の水平方向距離mmｍ

運転時質量kgｎ

基礎ボルトの本数−ｎｆ

評価上引張力を受けるとして期待する基礎ボルトの本数−Ｑｂ

基礎ボルトに作用するせん断力NＳｕ

設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 9 に定める値

MPa

Ｓｙ

設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 8 に定める値

MPaπ

円周率−σｂ

基礎ボルトに生じる引張応力

MPa

τｂ

基礎ボルトに生じるせん断応力

MPa＊

NT2 補③ Ⅴ-2-10-1-2-8 R0記

注 1：「設計・建設規格」とは，発電用原子力設備規格（設計・建設規格 ＪＳＭＥ Ｓ
ＮＣ１−2005（2007 年追補版含む。））（日本機械学会 2007 年 9 月）をいう。
注 2： 1≦ 24

2.5 計算精度と数値の丸め方
精度は 6 桁以上を確保すること。
表示する数値の丸め方は表 2−2 に示すとおりとする。

表 2−2 表示する数値の丸め方

NT2 補③ Ⅴ-2-10-1-2-8 R0数 値 の 種 類

単 位処理桁処 理 方 法表示桁震度−

小数点以下第 3 位

切上げ

小数点以下第 2 位

温度℃−−

整数位

質量kg−−

整数位

長さ＊1mm−−

整数位

面積mm2

有効数字 5 桁目

四捨五入

有効数字 4 桁＊2力N

有効数字 5 桁目

四捨五入

有効数字 4 桁＊2

算出応力

MPa

小数点以下第 1 位切上げ

整数位

許容応力＊3MPa

小数点以下第 1 位切捨て

整数位

注記 ＊1：設計上定める値が小数点以下の場合は，小数点以下表示とする。
＊2：絶対値が 1000 以上のときは，べき数表示とする。
＊3：設計・建設規格

付録材料図表に記載された温度の中間における引張強さ及び降伏点は，比例法により補間した値の小数点以下第 1 位を切り捨て，整数位までの値とする。
3.

評価部位
非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナの耐震評価は，「5.1 構造強度評価方法」に示す条件に基づき，耐震評価上厳しくなる基礎ボルトについて実施する。非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナの評価部位については，表 2−1 の概略構造図に示す。

4.

固有周期
非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナは 1 個の大きなブロック状をしており，重心の位置がブロック状のほぼ中心にあり，かつ，下面が基礎ボルトにて固定されている。したがって全体を一つの剛体とみなせるため，固有周期は十分に小さく，固有周期の計算は省略する。

55.

構造強度評価5.1 構造強度評価方法(1) ストレーナ及び内容物の質量は重心に集中するものとする。
(2) 地震力はストレーナに対して水平方向及び鉛直方向から作用するものとする。
(3) ストレーナは基礎ボルトで基礎に固定された固定端とする。ここで，基礎については剛となるよう設計する。
(4) 転倒方向は図 5−1 により検討し，計算条件の厳しい方で耐震性についての計算を行う。

NT2 補③ Ⅴ-2-10-1-2-8 R0(5) 耐震計算に用いる寸法は，公称値を使用する。

m gl1

m ghl1l2（軸方向）l2（軸直角方向）
図 5−1 概 要 図

6h

5.2 荷重の組合せ及び許容応力5.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態
非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナの荷重の組合せ及び許容応力状態のうち設計基準対象施設の評価に用いるものを表 5−1 に，重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 5−2 に示す。
5.2.2 許容応力
非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナの許容応力を表 5−3 に示す。
5.2.3 使用材料の許容応力評価条件
非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナの使用材料の許容応力評価条件のうち設計基準対象施設の評価に用いるものを表 5−4 に，重大事故等対処設備のNT2 補③ Ⅴ-2-10-1-2-8 R0

評価に用いるものを表 5−5 に示す。

7

NT2 補③ Ⅴ-2-10-1-2-8 R0

表5−1 荷重の組合せ及び許容応力状態（設計基準対象施設）
施設区分

用原子炉の附属施設

非常用

非常用ディーゼル発電機用

電源設備

海水ストレーナ

重要度分類

機器等の区分

荷重の組合せ許容応力状態＊その他発電耐震設計上の

機器名称

Ｓ

クラス３容器Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｄ

Ⅲ ＡＳ

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ

ⅣＡＳ＊

注記＊：クラス３容器の支持構造物を含む。

8表5−2 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備）
施設区分

その他発電用原子炉の附属施設

設備分類＊1

機器名称

機器等の区分

非常用

非常用ディーゼル発電機用

常設耐震／防止

重大事故等

電源設備

海水ストレーナ

常設／緩和

クラス２容器＊2

荷重の組合せ許容応力状態

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ＊3

ⅣＡＳ
ⅤＡＳ

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ（ⅤＡＳとして，ⅣＡＳの許容限界を用いる。）

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。
＊2：重大事故等クラス２容器の支持構造物を含む。
＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。

NT2 補③ Ⅴ-2-10-1-2-8 R0

表 5−3 許容応力（クラス２，３支持構造物及び重大事故等クラス２支持構造物）
許 容 限 界＊1，＊2（ボ ル ト 等）
許容応力状態

ⅢＡＳ

一 次 応 力引張り

せん断

1.5・ｆｔ1.5・ｆｓ

1.5・ｆｔ*1.5・ｆｓ*

ⅣＡＳ
ⅤＡＳ
9（ⅤＡＳとして，ⅣＡＳの許容限界を用いる。
）
注記 ＊1：応力の組合せが考えられる場合には，組合せ応力に対しても評価を行う。
＊2：当該の応力が生じない場合，規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能な場合は評価を省略する

NT2 補③ Ⅴ-2-10-1-2-8 R0

表5−4 使用材料の許容応力評価条件（設計基準対象施設）
評価部材

材料

基礎ボルト

温度条件

Ｓｙ

Ｓｕ

(℃)

(MPa)

(MPa)

231394

周囲環境温度10

表5−5 使用材料の許容応力評価条件（重大事故等対処設備）
評価部材
基礎ボルト

材料

温度条件

ＳｙＳｕ

(℃)

(MPa)

(MPa)

231394

周囲環境温度5.3 設計用地震力「弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的震度」及び「基準地震動Ｓｓ」による地震力は，添付書類「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設定する。
評価に用いる設計用地震力を表 5−6 及び表 5−7 に示す。

NT2 補③ Ⅴ-2-10-1-2-8 R0

表 5−6 設計用地震力（設計基準対象施設）
弾性設計用地震動Ｓｄ
又は静的震度

据付場所
及び床面高さ（m）

固有周期(s)

海水ポンプ室EL. 0.30＊1

−＊2

水平方向
設計震度

基準地震動Ｓｓ

鉛直方向
設計震度

水平方向
設計震度

鉛直方向
設計震度

ＣH＝0.81 ＣV＝1.23

ＣH＝1.38

ＣV＝2.70

注記 ＊1：基準床レベルを示す。
＊2：固有周期は十分に小さく，計算は省略する。
表 5−7 設計用地震力（重大事故等対処設備）
弾性設計用地震動Ｓｄ
又は静的震度

据付場所
及び床面高さ（m）

固有周期(s)

海水ポンプ室EL. 0.30＊1−＊2

基準地震動Ｓｓ

水平方向
設計震度

鉛直方向
設計震度

水平方向
設計震度

鉛直方向
設計震度−−

ＣH＝1.38

ＣV＝2.70

注記 ＊1：基準床レベルを示す。
＊2：固有周期は十分に小さく，計算は省略する。

11

5.4 計算方法
基礎ボルトの応力は，地震による引張応力とせん断応力について計算する。
転倒方向

l1m gh(l1≦l2)
NT2 補③ Ⅴ-2-10-1-2-8 R0

l2(1−Cv<0)

転倒支点

図 5−2 計算モデル(1) 引張応力
基礎ボルトに対する引張力は最も厳しい条件として，図 5−2 で基礎ボルトを支点とする転倒を考え，これを片側の基礎ボルトで受けるものとして計算する。
引張力
Ｆb＝ｍ・g・ＣＨ・ｈ−ｍ・ｇ・(1−ＣＶ)・ 2ｎｆ・（ 1＋ 2）

・・・・・・ (5.2.1)

引張応力
σb＝Ｆｂ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (5.2.2)
Ａｂ

ここで，基礎ボルトの軸断面積ＡｂはＡｂ＝ π ・ｄ2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (5.2.3)
4
ただし，Ｆｂが負のとき基礎ボルトには引張力が生じないので，引張応力の計算は行なわない。
(2) せん断応力
基礎ボルトに対するせん断力は，基礎ボルト全本数で受けるものとして計算する。
せん断力
Ｑｂ＝ＣＨ・ｍ・g・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (5.2.4)

せん断応力
τｂ＝Ｑｂｎ・Ａｂ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (5.2.5)
12

5.5 計算条件
応力の計算に用いる計算条件は，本計算書の【非常用ディーゼル発電機用海 水ストレーナの耐震性についての計算結果】の設計条件及び機器要目に示す。
5.6 応力の評価
5.2.4 項で求めた基礎ボルトの引張応力σｂは，次式より求めた許容引張応力 fｔｓ以下であること。
せん断応力τｂはせん断力のみ受ける基礎ボルトの許容せん断応力以下であｓｂること。
fｔｓ＝1.4・fｔｏ−1.6・τｂ・・・・・・・・・・・・・・・・(5.2.6)

かつ，fｔｓ≦fｔｏ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5.2.7)
弾性設計用地震動Ｓｄ
又は静的震度による荷重との組合せの場合
許容引張応力

ƒｔｏｉ

ƒｓｂｉ

6.

荷重との組合せの場合

Ｆｉ・1.5
2Ｆｉ・1.5
2Ｆｉ・1.5
1.5・ 3Ｆｉ・1.5
1.5・ 3＊

許容せん断応力基準地震動Ｓｓによる＊

NT2 補③ Ⅴ-2-10-1-2-8 R0

ただし，fｔｏ及び fｓｂは下表による。

評価結果

6.1 設計基準対象設備としての評価結果
非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナの設計基準対象施設としての耐震評価結果を以下に示す。発生値は評価基準値を満足しており，設計用地震力に対して十分な構造強度を有することを確認した。
(1) 構造強度評価結果
構造強度評価結果を次頁以降の表に示す。
6.2 重大事故等対処設備としての評価結果
非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナの重大事故等対処設備としての耐震評
価結果を以下に示す。発生値は評価基準値を満足しており，設計用地震力に対して十分な構造強度を有することを確認した。
(1) 構造強度評価結果
構造強度評価結果を次頁以降の表に示す。
13

NT2 補③ Ⅴ-2-10-1-2-8 R1【非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナの計算結果】
1.

設計基準対象施設

1.1

設計条件

機 器 名 称

非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ

耐震設計上の据付場所及び床面高さ

重 要 度 分 類(m)
海水ポンプ室

Ｓ

EL. 0.30＊1

弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的震度

基準地震動Ｓｓ

最高使用温度

周囲環境温度

水平方向設計震度鉛直方向設計震度

水平方向設計震度鉛直方向設計震度(℃)(℃)

ＣＨ＝0.81

ＣＶ＝1.23

ＣＨ＝1.38

ＣＶ＝2.70−

固有周期(s)―*2

注記 ＊1：基準床レベルを示す。
＊2：固有周期は十分に小さく，計算は省略する。

転倒方向
1.2

機器要目

部材

ｍ（ kg）

ｈ1（ mm）＊2（ mm）＊Ａｂ（ mm）（ mm2）

314.2

基礎ボルト

(M20)

ｎｆ＊

n242

h14

部材

ＳｙＳｕ（ MPa）

（ MPa）Ｆ （ MPa）
弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的震度

基礎ボルト

231

394231
注記

転倒方向
基準地震動Ｓs276

軸直角＊：ボルトの機器要目における上段は軸直角方向に対する評価時の要目を示し，下段は軸方向に対する評価時の要目を示す。

l1(l1≦l2)l2

NT2 補③ Ⅴ-2-10-1-2-8 R11.3

計算数値
ボルトに作用する力(単 位 ： N)
Ｆｂ部材

弾性設計用地震動

基準地震動Ｓｓ

Ｓｄ又は静的震度
1.020×104

基礎ボルト

1.4

結Ｑｂ

2.396×104

弾性設計用地震動
Ｓｄ又は静的震度

基準地震動Ｓｓ

1.628×104

2.774×104

論

ボルトの応力(単 位 ： MPa)
弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的震度部

材

材

料

応

基準地震動Ｓｓ

力算出応力

許容応力

算出応力

許容応力

＝ 173*

σｂ ＝ 77ｔｓ＝ 133

τｂ ＝ 22ｓｂ

引張り

σｂ ＝ 33ｔｓ

せん断τｂ ＝ 13ｓｂ＝ 207*

基礎ボルト

すべて許容応力以下である。

＝ 159

注記＊：Min[1.4・ƒｔｏi−1.6・τｂｉ， ƒｔｏi]15

NT2 補③ Ⅴ-2-10-1-2-8 R1【非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナの耐震性についての計算結果】
2.

重大事故等対処設備

2.1

設計条件

機 器 名 称設

備分類

据付場所及び床面高さ(m)

非常用ディーゼル発電

常設耐震／防止海水ポンプ室機用海水ストレーナ

常設／緩和

EL. 0.30＊1

弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的震度

基準地震動Ｓｓ

最高使用温度

周囲環境温度

水平方向設計震度鉛直方向設計震度

水平方向設計震度鉛直方向設計震度

(℃)

(℃)

―

―

ＣＨ＝1.38

ＣＶ＝2.70−

固有周期(s)―*2

注記 ＊1：基準床レベルを示す。
＊2：固有周期は十分に小さく，計算は省略する。

2.2

機器要目

部材

ｍ（ kg）ｈ1（ mm）＊2（ mm）＊Ａｂ（ mm）

314.2

基礎ボルト

(M20)

Ｓｙ

16

部材

（ MPa）（ MPa）

231

ｎｆ＊n

転倒方向

242

Ｆ （ MPa）

Ｓｕ

弾性設計用地震動Ｓｄ
又は静的震度

基礎ボルト（ mm2）

394―
注記

転倒方向
基準地震動Ｓs

h276

軸直角＊：ボルトの機器要目における上段は軸直角方向に対する評価時の要目を示し，下段は軸方向に対する評価時の要目を示す。

l1(l1≦l2)l2

NT2 補③ Ⅴ-2-10-1-2-8 R0E

2.3

計算数値
ボルトに作用する力(単 位 ： N)
Ｆｂ部

材

弾性設計用地震動

基準地震動Ｓｓ

Ｓｄ又は静的震度基礎ボルト

2.4

結Ｑｂ
弾性設計用地震動
Ｓｄ又は静的震度2.396×104――

基準地震動Ｓｓ

2.774×104

論

ボルトの応力(単 位 ： MPa)
弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的震度部

材

材

基礎ボルト

すべて許容応力以下である。

料

応

基準地震動Ｓｓ

力算出応力

許容応力

算出応力

許容応力＝ 207*

引張り―

―

σｂ ＝ 77ｔｓ

せん

断―

―

τｂ ＝ 22ｓｂSS400＝ 159

注記＊：Min[1.4・ƒｔｏi−1.6・τｂｉ， ƒｔｏi]17