附属書 A
可燃性冷媒を使用した内蔵ショーケースの FTA 及び確率数値割付表
ステージ

A. 輸送

B. 保管

C. 設置

D. 使用

E. 屋外修理

F. 店内修理

G. 撤去(廃棄)

冷媒
種別

未対策 対策 未対策

対策 未対策対策 未対策対策 未対策

対策

未対策

A3

ワゴン車輸送

A-1

a-1

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

A2L

ワゴン車輸送

A-2

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

中型倉庫・新品－－

B-1 ，b-1

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

中型倉庫・中古－－

B-2 ，b-2

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

狭小倉庫・新品－－

B-3 ，b-3

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

狭小倉庫・中古－－

B-4 ，b-4

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

中型倉庫・新品

－

－

B-5

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

中型倉庫・中古

－

－

B-6

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

狭小倉庫・新品

－

－

B-7

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

狭小倉庫・中古

－

－

B-8

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

コンビニ・新店工事

－

－

－

－

C-1，c-1

－

－

－

－

－

－

コンビニ・営業中店舗

－

－

－

－

C-2，c-2－－E-1，e-1

F-1，f-1

G-1

g-1

コンビニ・営業廃止店舗

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

G-2

g-2

狭小店舗・新店工事

－

－

－

－

C-3，c-3

－

－

－

－

－

－

－

－

狭小店舗・営業中店舗

－

－

－

－

C-4，c-4

－

－

－

－

F-2，f-2

G-3

g-3

狭小店舗・営業廃止店舗

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

G-4

g-4

コンビニ・新店工事

－

－

－

－

C-5，c-5

－

－

－

－

－

－

－

－

コンビニ・営業中店舗・

－

－

－

－

C-6，c-6

－

－

－

－

F-3，f-3

G-5

g-5

コンビニ・営業廃止店舗

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

G-6

g-6

ｺﾝﾋﾞﾆ店舗・ﾘｰﾁｲﾝ下ﾕﾆｯﾄ

－

－

－

－

－

－

D-1

d-1

－

－

－

－

－

－

ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ・ﾘｰﾁｲﾝ下ﾕﾆｯﾄ

－

－

－

－

－

－

D-2

d-2

－

－

－

－

－

－

ｺﾝﾋﾞﾆ店舗・ﾘｰﾁｲﾝ上ﾕﾆｯﾄ

－

－

－

－

－

－

D-3

d-3

－

－

－

－

－

－

ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ・ﾘｰﾁｲﾝ上ﾕﾆｯﾄ

－

－

－

－

－

－

D-4

d-4

ｺﾝﾋﾞﾆ店舗・多段形ｵｰﾌﾟﾝ

－

－

－

－

－

－

D-5

d-5

－

－

－

－

－

－

ｺﾝﾋﾞﾆ店舗・平形ｵｰﾌﾟﾝ

－

－

－

－

－

－

D-6

d-6

－

－

－

－

－

－

狭小店舗・ﾘｰﾁｲﾝ下ﾕﾆｯﾄ

－

－

－

－

－

－

D-7

d-7

－

－

－

－

－

－

D-8

d-8

対策 未対策 対策

A3

A2L

A3

A2L

A3

狭小店舗・多段形ｵｰﾌﾟﾝ

A2L

ｺﾝﾋﾞﾆ店舗・ﾘｰﾁｲﾝ下ﾕﾆｯﾄ

－

－

－

－

－

－

D-9

d-9

－

－

－

－

－

－

ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ・ﾘｰﾁｲﾝ下ﾕﾆｯﾄ

－

－

－

－

－

－

D-10

d-10

－

－

－

－

－

－

ｺﾝﾋﾞﾆ店舗・平形ｵｰﾌﾟﾝ

－

－

－

－

－

－

D-11

d-11

報告書

6-1

6-2

6-3

6-4

6-5

6-6

A-1 (未対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント
輸送FTA
冷媒：R290
FTA ｽﾃｰｼﾞ1．輸送（ワゴン）中古品
ワゴン車輸送中の着火1.0※数値併記の場合
上段・・・輸送頻度想定値使用の場合
下段・・・輸送頻度1.0使用の場合対策

許容値
5.3E-84.72E-11
1.12E-05

車内が換気無しの状態（エアコンが外気取入れ以外）
1.1.2
8.83E-01
8.83E-01

冷媒への着火確率
1.1

1.00E+00
1.00E+00
4.20E-06
1.00E+00

ｴｱｺﾝを使う際内部循環である率
1.1.2.2

ｴｱｺﾝを使用しない確率
1.1.2.1

時間的遭遇確率1.1.1
1.81E-01
1.81E-01

4.67E-01
4.67E-01

4.16E-01
4.16E-01

冷媒漏えい発生確率1.3
空間的遭遇確率1.4

1.00E+00
0.00E+00

ｴｱｺﾝの外気取り入れの教育効
果
1.10

1.00E+00
1.00E+00

ｴｱｺﾝを使う率
1.1.2.2.1

1.00E+00
1.00E+00

自動車内部品による着火確率
1.1.1.4

ﾘﾚｰによる着火確率1.1.1.3

1.42E-02
1.42E-02

0.00E+00
0.00E+00

1.42E-02
1.42E-02

喫煙の時間的遭遇確率
1.1.1.1.6

喫煙時、着火前に窓を開けない
ｴｱｺﾝ(外気取入れ)を使わない
1.5

4.71E-01
4.71E-01

3.54E-01
3.54E-01

着火に関る教育による効果②
静電気 1.9

1.42E-02
1.42E-02

衣類による静電気
着火確率1.1.1.2.2

0.00E+00
0.00E+00

除電器による効果
1.11
1.00E+00
1.00E+00

8.00E-01
8.00E-01

1.67E-01
1.67E-01

窓を開けない/エアコン（外気取入れ）を使わない率
1.5.1

着火に関る教育による効果①
喫煙
1.7
1.00E+00
1.00E+00

1.00E+00
1.00E+00

キー接触による静電
気着火確率1.1.1.2.1

注意喚起ﾗﾍﾞﾙによる効果
1.8

喫煙の着火源存在確率
1.1.1.1

0.00E+00
0.00E+00

静電気による着火確率1.1.1.2

ｴｱｺﾝが内部循環
1.1.2.2.2

1.00E+00
1.00E+00
5.84E-01
5.84E-01

静電気による着火確率1.1.1.2A

警報器の搭載・稼動による効果
1.6

ワゴン車の
輸送頻度
1.2

1.27E-05
1.27E-05

窓を開ける/エアコン（外気取入れ）を使うが、着火後である
1.5.2
2.64E-01
2.64E-01

9.00E-02
9.00E-02

窓を開ける/エアコン（外気取入れ）を使う率
1.5.2.1

窓開け/エアコン
ONより、着火が先
1.5.2.2

9.10E-01
9.10E-01

2.90E-01
2.90E-01

a-1 (対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント
輸送FTA
冷媒：R290
FTA ｽﾃｰｼﾞ1．輸送（ワゴン）中古品 【対策】ワゴン車輸送中の着火1.0※数値併記の場合
上段・・・輸送頻度想定値使用の場合
下段・・・輸送頻度1.0使用の場合対策

許容値
5.3E-82.32E-14
5.52E-09

車内が換気無しの状態（エアコンが外気取入れ以外）
1.1.2
4.63E-01
4.63E-01

冷媒への着火確率
1.1
1.20E-06
1.20E-06

9.91E-02
9.91E-02
4.20E-06
1.00E+00

ｴｱｺﾝを使う際内部循環である率
1.1.2.2

ｴｱｺﾝを使用しない確率
1.1.2.1

時間的遭遇確率1.1.1
1.71E-02
1.71E-02

4.63E-02
4.63E-02

4.16E-01
4.16E-01

冷媒漏えい発生確率1.3
空間的遭遇確率1.4

7.03E-05
7.03E-05

ｴｱｺﾝの外気取り入れの教育効
果
1.10

1.00E+00
1.00E+00

ｴｱｺﾝを使う率
1.1.2.2.1

9.91E-02
9.91E-02

ﾘﾚｰによる着火確率1.1.1.3

5.99E-04
5.99E-04

自動車内部品による着火確率
1.1.1.4

0.00E+00
0.00E+00

1.42E-02
1.42E-02

0.00E+00
0.00E+00

1.65E-02
1.65E-02

喫煙の時間的遭遇確率
1.1.1.1.6
4.71E-01
4.71E-01

3.54E-01
3.54E-01

着火に関る教育による効果②
静電気 1.9

窓を開けない/エアコン（外気取入れ）を使わない率
1.5.1
キー接触による静電
気着火確率1.1.1.2.1

1.42E-02
1.42E-02

衣類による静電気
着火確率1.1.1.2.2

0.00E+00
0.00E+00

4.27E-01
4.27E-01

着火に関る教育による効果①
喫煙
1.7
9.91E-02
9.91E-02

9.91E-02
9.91E-02

除電器による効果
1.11

8.00E-01
8.00E-01

喫煙の着火源存在確率
1.1.1.1

喫煙時、着火前に窓を開けない
ｴｱｺﾝ(外気取入れ)を使わない
1.5
静電気による着火確率1.1.1.2

注意喚起ﾗﾍﾞﾙによる効果
1.8

ｴｱｺﾝが内部循環
1.1.2.2.2

1.00E-01
1.00E-01
5.84E-01
5.84E-01

静電気による着火確率1.1.1.2A

警報器の搭載・稼動による効果
1.6

ワゴン車の
輸送頻度
1.2

窓を開ける/エアコン（外気取入れ）を使うが、着火後である
1.5.2
2.64E-01
2.64E-01

9.00E-02
9.00E-02

窓を開ける/エアコン（外気取入れ）を使う率
1.5.2.1

窓開け/エアコン
ONより、着火が先
1.5.2.2

9.10E-01
9.10E-01

2.90E-01
2.90E-01

A-1, a-1 (未対策, 対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント
輸送FTA
冷媒：R290
確率数値割付表（輸送）①＞ワゴン車輸送頻度想定値使用の場合
ﾃﾞｰﾀ入力計算結果
R290内蔵ｼｮｰｹｰｽ
検討ﾃﾞｰﾀ

時間的遭遇確率Ptを計算する為のﾊﾟﾗﾒｰﾀの値

中古品

作業中に
着火源作 可燃域継 着火源存 着火源使 着火源作
作業時 着火源の
おける着火
間
存在係数
動時間
続時間 在時間 用回数 動回数
源使用回⊿TIc【hr】 ⊿Tv【hr】 ⊿TI【hr】

n【回】

nc【回】

ns【回】

⊿Ts【hr】

No.

項目

未対策ｹｰｽ 対策ｹｰｽ

1.0

ワゴン車輸送中の着火

4.72E-11 2.32E-14

FTAより計算

1.1

冷媒への着火確率

1.27E-05 1.20E-06

FTAより計算

1.1.1

時間的遭遇確率1.81E-01 1.71E-02

FTAより計算

1.1.1.1

喫煙の着火源存在確率

1.67E-01 1.65E-02

FTAより計算

0.0125

喫煙の時間的遭遇確率

4.71E-01 4.71E-01

1.1.1.2A

静電気による着火1.42E-02 5.99E-04

FTAより計算

1.1.1.2

静電気による着火1.42E-02 1.42E-02

FTAより計算

0.55970.01252.16123E-10

2.16121.1

2.1612

1.1

1.1

2

2

備考

1日の平均喫煙本数は18.1本/人。睡眠時間を7.25hとすると、1.08本/h。男性の喫煙率は28.2%。
輸送時間は2h。喫煙時間は1本あたりの喫煙時間5[min]の内、赤火になる時間は40[s]※参考）報告書4.2.3項2)
ﾗｲﾀｰの着火時間5[s]を加え、45[s]間着火する可能性があるとする。
着火源存在時間ΔTI[h] : 45[s]/3600[s/h]=0.0125[h]⊿TIc＝⊿TI＝0.0125[h] ⊿Tv＝67.1[min]=1.1193[h]作業時間⊿TS＝輸送時間＝2h
0.564 着火源使用回数n=輸送時間2×1日の平均喫煙本数18.1/(24-睡眠時間7.25)※参考）報告書4.2.3項3)
着火源作動回数nc=n
作業中の着火源使用回数ns=n
着火源の存在係数＝人数2×喫煙率0.282※参考）報告書4.2.3項3)
喫煙の時間的遭遇確率＝1×1×[1-{1-（⊿TIC+⊿TV）/（⊿TI+⊿TV)}^nc]×[1-{1-(⊿TI+⊿TV)/⊿TS)}^ns]×着火源の存在係数

1.1.1.1.6

2.8E-10

1.1193

根拠

ｷｰ接触の静電気によるｽﾊﾟｰｸが輸送中にﾗﾝﾀﾞﾑに発生する確率。
輸送時間2hr。ｷｰ接触は2回/日（乗車時ｴﾝｼﾞﾝｽﾀｰﾄ、降車時ｴﾝｼﾞﾝ停止）。
放電割合はｷｰが金属製である確率を50%と想定し、金属製の場合、50％は放電するとし、0.5×0.5＝0.25とする。
ここで静電気による放電が発生する危険性がある湿度30%以下の発生時間割合は、3.2%（278時間/8784時間）
但し、ｴｱｺﾝ設定温度での換算により18.7%（1642時間/8784時間）※参考）報告書4.2.2項3）
また、2時間の輸送中で10%の確率で休憩をとるとした。
静電気帯電している人が乗車する際，乗車時にドアを開けるときに放電し、乗車後にキーを刺す際は、放電後で除電されているため放電回数は以下の式となる。
0.0468
放電回数＝0(乗車)＋1(降車)＋0.1×[1(休憩時降車)＋0(休憩時乗車)]＝1.1 回
以上より、着火源使用回数は1.1。
※参考）報告書6.1.2項2）
着火源存在係数は0.5×0.5×18.7%＝0.0468
放電時間1μS。1回の漏えいで24hrの内R290のLFLを上回る時間は67.1分。
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ0.8mJより、濃度の影響を考慮すると着火する領域は可燃空間の約1/2※参考）報告書4.2.2項１）
従って、⊿Tv＝67.1/60/2=0.5597⇒ 静電気の時間的遭遇確率＝1×1×[1-{1-（⊿TIC+⊿TV）/（⊿TI+⊿TV)}^nc]×[1-{1-(⊿TI+⊿TV)/⊿TS)}^ns]

1.1.1.2.1

キー接触の静電気

1.42E-02 1.42E-02

1.1.1.2.2

衣類の静電気0.00E+00 0.00E+00

脱衣に伴う静電気放電はブラシ放電であり、放電エネルギーは小さいため、着火源にならない。
※参考）報告書4.2.2項4)

1.1.1.3

自動車内の部品（リレー）による着火

0.00E+00 0.00E+00

自動車内に着火源となりうるﾘﾚｰは無いと考える1.1.1.4

自動車内の部品（リレー以外）による着火

0.00E+00 0.00E+00

自動車内の着火部品として、ｼｶﾞｰｿｹｯﾄは1.1.1.1.6の”喫煙の時間的遭遇確率”に含まれる為、ここでは無と考える。 また、ｺﾝｾﾝﾄを持つ車種について、今回の商用ﾜｺﾞﾝについては車内にｺﾝｾﾝﾄを持つものは無いとした。

1.1.2

車内が換気無しの状態（ｴｱｺﾝが外気取入れ以外）A-13a

8.83E-01 4.63E-01

FTAより計算

1.1.2.1

ｴｱｺﾝを使用しない確率

4.16E-01 4.16E-01

冷房（夏：7-9=92日）暖房（冬：12-3=121日）以外=(365-92-121)/365

1.1.2.2

ｴｱｺﾝを使う際、内部循環である率

4.67E-01 4.63E-02

FTAより計算

1.1.2.2.1

ｴｱｺﾝを使う率

5.84E-01 5.84E-01

1.1.2.2.2

ｴｱｺﾝが内部循環

8.00E-01 8.00E-01

1.2

ワゴン車の輸送頻度

4.20E-06 4.20E-06

1.3

冷媒漏えい発生確率

7.03E-05 7.03E-05

1.4

空間的遭遇確率
喫煙時、着火前に窓を開けない、ｴｱｺﾝ（外気取入れ）を使わな
い

1.5

1回の放電時間例(指先想定）=約1μS※参考）報告書4.2.2項2）

冷房（夏：7-9=92日）暖房（冬：12-3=121日）=(92＋121)/365
8割(ほとんど）とした。
ﾜｺﾞﾝ車による輸送は、現地の修理でﾕﾆｯﾄ交換を行う場合とする。
往路は全て新品（木枠梱包）であり、復路は全て旧品（但し、冷媒漏れしているものは4分全量漏れ済みの為、輸送対象外となる。）
普及台数190万台（日冷工調査）の内、ロウ付けを伴う故障発生時に中古品として交換作業が発生とする。
その台数は、平成23～27年度の平均は、1595台※参考）報告書6.1.1項1）
交換頻度＝ワゴン車輸送頻度（新品）：1595/190万＝8.39×10＾-4
ここで，年間の出荷台数に対して，ユニット交換される旧品の中でユニット交換時に冷媒回路に冷媒が入っている確率は0.5%（日冷工調査結果）とした．よって，ワゴン車輸送率はユニット交換頻度に0.5 %を乗じた4.2×10・6（=1595×0.005/190万）となる．
設置時漏えい確率=(5年間の設置時漏えい件数）/（5年間のSC出荷台数）＝58/274599=2.11×10＾(-4)※参考）報告書3.4.2項
設置時漏えい確率は、輸送⇒保管⇒設置の3工程の積み上げであることから、輸送時漏えい確率はその1/3とした。

1.00E+00 1.00E+00

可燃空間体積／車内体積

3.54E-01 3.54E-01

FTAより計算。対策ｹｰｽは窓を開けて換気を行う教育をするとした。（1.7）

車内容積が小さいため可燃域生成確率は1.0とした

日冷工：「微燃性冷媒を使用したスプリットエアコン（店舗用パッケージ）のリスク評価報告書」 (2017.4). 6.1.5 ワゴン車輸
送時のFTA参照

1.5.1

窓を開けない/エアコン（外気取入れ）を使わない率

9.00E-02 9.00E-02

報告書6.1.2項2.2）着火前に換気をする確率にアンケート結果を記載

1.5.2

窓を開ける/エアコン（外気取入れ）を使うが、着火後である

2.64E-01 2.64E-01

FTAより計算

1.5.2.1

窓を開ける/エアコン（外気取入れ）を使う率

9.10E-01 9.10E-01

報告書6.1.2項2.2）着火前に換気をする確率にアンケート結果を記載

日冷工：「微燃性冷媒を使用したスプリットエアコン（店舗用パッケージ）のリスク評価報告書」 (2017.4). 6.1.5 ワゴン車輸
送時のFTA参照

1.5.2.2

窓開け/エアコンONより、着火が先2.90E-01 2.90E-01

報告書6.1.2項2.2）着火前に換気をする確率にアンケート結果を記載

日冷工：「微燃性冷媒を使用したスプリットエアコン（店舗用パッケージ）のリスク評価報告書」 (2017.4). 6.1.5 ワゴン車輸
送時のFTA参照

1.00E+00 9.91E-02

作業時に携帯形漏えい検知器を携行し，警報により着火源を排除する効果は1/10～1/1000 で通常は1/100 を使用する。
（ワゴン車輸送の場合は以下と考え、通常値を使用して問題無しと判断）①警報によって換気を行うことにより，可燃域がほぼ確実になくなる。
②狭い車の中での漏えいであり，換気しないと間違いなく自身が危険な状態になる為，教育を受けた場合は確実に対策を実施すると想定。
効果＝{1－(1－教育率)^1.5}×効果＋(1－教育率)^1.5×1

1.6

警報器の搭載・稼動による効果

1.7

着火に関る教育による効果①喫煙1.00E+00 9.91E-02

作業者が2名の場合、上限関係があり，上司が喫煙している場合，部下はそれを注意し難いので，2 乗とするのは効果を見
上記（1.1.2.2.2）に対し一般的なｵｰﾄｴｱｺﾝの場合、起動時のすぎとなるため，1.5 乗とした。
み内部循環で動作後、安定するに従い外気導入になる。ま
※報告書6.1.4項1）
た、ﾏﾆｭｱﾙｴｱｺﾝでも、通常は外気導入を推奨している（取ワゴン車は狭い空間であるため，そこでの着火は自身の安全に大きく影響するため，禁煙の指示を無視する確率（すなわち説にて）。このことから、対策ｹｰｽとして教育を実施した場合、禁煙の教育効果）はADL 値の1/10 とする。
教育の指示を無視して意識的に内部循環に操作する必要が着火源に関する教育を行った結果、喫煙をしない確率は、自身の安全に関することなのでADL値は0.1で、の1/10とし、0.01 あり、1/10になるとした。
とした。
https://www.webcartop.jp/2017/05/115005
効果＝{1－(1－教育率)^1.5}×効果＋(1－教育率)^1.5×1

1.8

注意喚起ﾗﾍﾞﾙによる効果

1.00E+00 1.00E-01

注意喚起ラベルによる効果は0.1とした。
※報告書4.3項参照

1.9

着火に関る教育による効果②静電気

1.00E+00 9.91E-02

狭い車の中での漏えいであり，換気しないと間違いなく自身が危険な状態になる為，教育を受けた場合は確実に対策を実施すると想定。
効果＝{1－(1－教育率)^1.5}×効果＋(1－教育率)^1.5×1
日冷工での調査結果より静電気の教育効果は0.01とした。
※報告書4.3項参照

1.10

ｴｱｺﾝの外気取り入れの教育効果

1.00E+00 9.91E-02

効果＝{1－(1－教育率)^1.5}×効果＋(1－教育率)^1.5×1

1.00E+00 4.27E-01

除電器の利用に除電する。あるいは、除電シートを社内に張り付け、除電す
キーに、除電キーホルダー（静電気でキーホルダー内のランプ点灯させ，除電する）などの除電器を付け、キーに触れる前に る。
除電する。あるいは、除電シートを社内に張り付け、除電する。
除電キーホルダーhttps://ps.carmate.co.jp/c/car/dz462
除電器の効果の算定
静電気事故原因の約70％では非接地導体によるものとあり，除電器で防げる確率は0.7と推定される。また、除電器による グッズ紹介サイト
https://electrictoolboy.com/media/25733/
効果は教育と同等し、乗車員が2名いることによる相乗効果を踏まえ、以下の式とした。
除電器の効果の算定
効果＝0.7*[(1-(1-教育率)^1.5)*0.1+(1-教育率)^1.5*1]+0.3

除電器の利用キーに、除電キーホルダー（静電気でキーホルダー内のラン
プ点灯させ，除電する）などの除電器を付け、キーに触れる前

1.11

除電器による効果

下記の文献より静電気事故原因の約70％では非接地導体によるものとあり、除電器防げる確率は0.7と推定される。
※参考）報告書6.1.4項4）

対策内容 周知方法
教育（喫煙）輸送業者への教育（輸送中の換気の実施、火気厳禁、爆発の恐れがあること）
ラベル
冷却ユニットに貼付（輸送中の換気の実施、火気厳禁、爆発の恐れがあること）
小型漏えい探知機の携帯 ※ﾕﾆｯﾄ（荷台）と作業者（運転席）のアラーム
間に置く。（漏洩箇所に近く、作業者に音が届くこと）①車内での静電気を放電する可能性もある衣類の脱衣に注意する。このような衣類の脱衣を行う場合は，窓若しくはドアを開けた状態又はエアコンを外気導入モードにした状態で行うことが望ましい。
教育（静電気②車のキーが金属製の場合は，窓若しくはドアを開けた状態又はエアコンを外気導入モードにした状態でキーを差すことが望ましい。
輸送中にｴｱｺﾝを使用する場合は、内部循環ﾓｰﾄﾞではなく、外気導入ﾓｰﾄﾞにする教育（ｴｱｺﾝのが望ましい。
除電器により静電気の発生を抑制する。

ﾗﾍﾞﾙの効果①教育未 ②教育済
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

1名
2名

【入力】
教育が行きわたる確率
0.8 ＝1名の確率0.91 =1-(1-"1名の確率")^1.5

喫煙に関する教育効果①教育未 ②教育済
0.1
0.01

9.91E-02【ラベルの貼付位置について】
9.91E-02

・報告書6.1.1項 輸送ステージの定義より、対象となるｼﾁｭｴｰｼｮﾝは、中古品を復路で持ち帰る場合
従って、ﾗﾍﾞﾙ貼付対象は、梱包にできない。
↓
冷却ﾕﾆｯﾄ上方から簡単に確認できるところとした。
（例：ﾍﾞｰｽ板の表面で隠れないところ等）

9.91E-02
4.27E-01

(2名）
中古品
教育が行き
未対策ｹｰｽ 対策ｹｰｽ
わたる確率
0.05
0.8
4.7E-11 2.2E-14
0.1
0.8
4.7E-11 4.4E-14
0.15
0.8
4.7E-11 6.6E-14
0.2
0.8
4.7E-11 8.8E-14
0.25
0.8
4.5E-11 1.1E-13

目標

5.3E-08以下

最終結果ｺﾋﾟｰ 4.7E-11

2.3E-14

輸送着火確率（対策後）のﾗﾍﾞﾙ効果特性
1.E-04######
1.E-06############
1.E-08############
1.E-10

対策ｹｰｽ

着火確率

除電器

効果
9.91E-02
1.00E-01

未対策ｹｰ
ｽ
目標

1.E-12
1.E-1400.2
ラベルの効果

微燃性冷媒を使用した店舗パッケージエアコンのリス
クアセスメント実施時における日冷工会員会社の喫煙者に対する車内換気に関してのアンケート①換気の有無窓を

エアコンを使う

換気せず

空ける 外気取入れ内部循環
30人

1人

0人

3人

31人/91％

3人/9％

換気有り

換気なし

②着火と換気の順
換気が先 着火が先
22人/71％ 9人/29％③着火前の換気率91％×71％＝64.6％∴喫煙時に換気なし35.4％

0.4

0.6

A-1, a-1 (未対策, 対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント
輸送FTA
冷媒：R290
確率数値割付表（輸送）②＞ワゴン車輸送前提（輸送頻度1.0）の場合
ﾃﾞｰﾀ入力計算結果
R290内蔵ｼｮｰｹｰｽ
検討ﾃﾞｰﾀ

時間的遭遇確率Ptを計算する為のﾊﾟﾗﾒｰﾀの値

中古品

作業中に
着火源作 可燃域継 着火源存 着火源使 着火源作
作業時 着火源の
おける着火
間
存在係数
動時間 続時間 在時間 用回数 動回数
源使用回

No.

項目

未対策ｹｰｽ 対策ｹｰｽ ⊿TIc【hr】 ⊿Tv【hr】 ⊿TI【hr】

1.0

ワゴン車輸送中の着火

1.12E-05 5.52E-09

FTAより計算

1.1

冷媒への着火確率

1.27E-05 1.20E-06

FTAより計算

1.1.1

時間的遭遇確率1.81E-01 1.71E-02

FTAより計算

1.1.1.1

喫煙の着火源存在確率

1.67E-01 1.65E-02

FTAより計算

0.01250.0125

静電気による着火1.42E-02 5.99E-04

FTAより計算

静電気による着火1.42E-02 1.42E-02

FTAより計算

1.1

2

備考

ｷｰ接触の静電気によるｽﾊﾟｰｸが輸送中にﾗﾝﾀﾞﾑに発生する確率。
輸送時間2hr。ｷｰ接触は2回/日（乗車時ｴﾝｼﾞﾝｽﾀｰﾄ、降車時ｴﾝｼﾞﾝ停止）。
放電割合はｷｰが金属製である確率を50%と想定し、金属製の場合、50％は放電するとし、0.5×0.5＝0.25とする。
ここで静電気による放電が発生する危険性がある湿度30%以下の発生時間割合は、3.2%（278時間/8784時間）
但し、ｴｱｺﾝ設定温度での換算により18.7%（1642時間/8784時間）※参考）報告書4.2.2項3）
また、2時間の輸送中で10%の確率で休憩をとるとした。
静電気帯電している人が乗車する際，乗車時にドアを開けるときに放電し、乗車後にキーを刺す際は、放電後で除電されているため放電回数は以下の式となる。
0.564
放電回数＝0(乗車)＋1(降車)＋0.1×[1(休憩時降車)＋0(休憩時乗車)]＝1.1 回
以上より、着火源使用回数は1.1。
※参考）報告書6.1.2項2）
着火源存在係数は0.5×0.5×18.7%＝0.0468
放電時間1μS。1回の漏えいで24hrの内R290のLFLを上回る時間は67.1分。
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ0.8mJより、濃度の影響を考慮すると着火する領域は可燃空間の約1/2※参考）報告書4.2.2項１）
従って、⊿Tv＝67.1/60/2=0.5597⇒ 静電気の時間的遭遇確率＝1×1×[1-{1-（⊿TIC+⊿TV）/（⊿TI+⊿TV)}^nc]×[1-{1-(⊿TI+⊿TV)/⊿TS)}^ns]

1.1.1.2

1.1

2

根拠

1.1.1.2A

1.1

2.1612⊿Ts【hr】

4.71E-01 4.71E-01

3E-10

2.1612

ns【回】

喫煙の時間的遭遇確率

0.55972.1612

nc【回】

1.1.1.1.6

3E-10

1.1193n【回】

ｷｰ接触の静電気によるｽﾊﾟｰｸが輸送中にﾗﾝﾀﾞﾑに発生する確率。
輸送時間2hr。ｷｰ接触は2回/日（乗車時ｴﾝｼﾞﾝｽﾀｰﾄ、降車時ｴﾝｼﾞﾝ停止）。
放電割合はｷｰが金属製である確率を50%と想定し、金属製の場合、50％は放電するとし、0.5×0.5＝0.25とする。
ここで静電気による放電が発生する危険性がある湿度30%以下の発生時間割合は、3.2%（278時間/8784時間）
但し、ｴｱｺﾝ設定温度での換算により18.7%（1642時間/8784時間）※参考）報告書4.2.2項3）
また、2時間の輸送中で10%の確率で休憩をとるとした。
静電気帯電している人が乗車する際，乗車時にドアを開けるときに放電し、乗車後にキーを刺す際は、放電後で除電されているため放電回数は以下の式となる。
0.0468
放電回数＝0(乗車)＋1(降車)＋0.1×[1(休憩時降車)＋0(休憩時乗車)]＝1.1 回
以上より、着火源使用回数は1.1。
※参考）報告書6.1.2項2）
着火源存在係数は0.5×0.5×18.7%＝0.0468
放電時間1μS。1回の漏えいで24hrの内R290のLFLを上回る時間は67.1分。
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ0.8mJより、濃度の影響を考慮すると着火する領域は可燃空間の約1/2※参考）報告書4.2.2項１）
従って、⊿Tv＝67.1/60/2=0.5597⇒ 静電気の時間的遭遇確率＝1×1×[1-{1-（⊿TIC+⊿TV）/（⊿TI+⊿TV)}^nc]×[1-{1-(⊿TI+⊿TV)/⊿TS)}^ns]

1.1.1.2.1

キー接触の静電気

1.42E-02 1.42E-02

1.1.1.2.2

衣類の静電気0.00E+00 0.00E+00

脱衣に伴う静電気放電はブラシ放電であり、放電エネルギーは小さいため、着火源にならない。
※参考）報告書4.2.2項4)

1.1.1.3

自動車内の部品（リレー）による着火

0.00E+00 0.00E+00

自動車内に着火源となりうるﾘﾚｰは無いと考える1.1.1.4

自動車内の部品（リレー以外）による着火

0.00E+00 0.00E+00

自動車内の着火部品として、ｼｶﾞｰｿｹｯﾄは1.1.1.1.6の”喫煙の時間的遭遇確率”に含まれる為、ここでは無と考える。 また、ｺﾝｾﾝﾄを持つ車種について、今回の商用ﾜｺﾞﾝについては車内にｺﾝｾﾝﾄを持つものは無いとした。

1.1.2

車内が換気無しの状態（ｴｱｺﾝが外気取入れ以外）A-13a

8.83E-01 4.63E-01

FTAより計算

1.1.2.1

ｴｱｺﾝを使用しない確率

4.16E-01 4.16E-01

冷房（夏：7-9=92日）暖房（冬：12-3=121日）以外=(365-92-121)/365

1.1.2.2

ｴｱｺﾝを使う際、内部循環である率

4.67E-01 4.63E-02

FTAより計算

1.1.2.2.1

ｴｱｺﾝを使う率

5.84E-01 5.84E-01

冷房（夏：7-9=92日）暖房（冬：12-3=121日）=(92＋121)/365

1.1.2.2.2

ｴｱｺﾝが内部循環

8.00E-01 8.00E-01

8割(ほとんど）とした。

1.2

ワゴン車の輸送頻度

1.00E+00 1.00E+00

ﾜｺﾞﾝ車による輸送は、現地の修理でﾕﾆｯﾄ交換を行う場合とする。
往路は全て新品（木枠梱包）であり、復路は全て旧品（但し、冷媒漏れしているものは4分全量漏れ済みの為、輸送対象外となる。）
普及台数190万台（日冷工調査）の内、ロウ付けを伴う故障発生時に中古品として交換作業が発生とする。
その台数は、平成23～27年度の平均は、1595台※参考）報告書6.1.1項1）
交換頻度＝ワゴン車輸送頻度（新品）：1595/190万＝8.39×10＾-4
ここで，年間の出荷台数に対して，ユニット交換される旧品の中でユニット交換時に冷媒回路に冷媒が入っている確率は0.5%（日冷工調査結果）とした．よって，ワゴン車輸送率はユニット交換頻度に0.5 %を乗じた4.2×10・6（=1595×0.005/190万）となる．
但し、この交換におけるﾜｺﾞﾝ車による輸送頻度は、最初の定義から全てﾜｺﾞﾝ車であるので、1とする。

1.3

冷媒漏えい発生確率

7.03E-05 7.03E-05

設置時漏えい確率=(5年間の設置時漏えい件数）/（5年間のSC出荷台数）＝58/274599=2.11×10＾(-4)※参考）報告書3.4.2項
設置時漏えい確率は、輸送⇒保管⇒設置の3工程の積み上げであることから、輸送時漏えい確率はその1/3とした。

1.4

空間的遭遇確率
喫煙時、着火前に窓を開けない、ｴｱｺﾝ（外気取入れ）を使わな
い

1.5

1.00E+00 1.00E+00

可燃空間体積／車内体積

3.54E-01 3.54E-01

FTAより計算。対策ｹｰｽは窓を開けて換気を行う教育をするとした。（1.7）

1回の放電時間例(指先想定）=約1μS※参考）報告書4.2.2項2）

車内容積が小さいため可燃域生成確率は1.0とした

日冷工：「微燃性冷媒を使用したスプリットエアコン（店舗用パッケージ）のリスク評価報告書」 (2017.4). 6.1.5 ワゴン車輸
送時のFTA参照

1.5.1

窓を開けない/エアコン（外気取入れ）を使わない率

9.00E-02 9.00E-02

報告書6.1.2項2.2）着火前に換気をする確率にアンケート結果を記載

1.5.2

窓を開ける/エアコン（外気取入れ）を使うが、着火後である

2.64E-01 2.64E-01

FTAより計算

1.5.2.1

窓を開ける/エアコン（外気取入れ）を使う率

9.10E-01 9.10E-01

報告書6.1.2項2.2）着火前に換気をする確率にアンケート結果を記載

日冷工：「微燃性冷媒を使用したスプリットエアコン（店舗用パッケージ）のリスク評価報告書」 (2017.4). 6.1.5 ワゴン車輸
送時のFTA参照

1.5.2.2

窓開け/エアコンONより、着火が先2.90E-01 2.90E-01

報告書6.1.2項2.2）着火前に換気をする確率にアンケート結果を記載

日冷工：「微燃性冷媒を使用したスプリットエアコン（店舗用パッケージ）のリスク評価報告書」 (2017.4). 6.1.5 ワゴン車輸
送時のFTA参照

1.00E+00 9.91E-02

作業時に携帯形漏えい検知器を携行し，警報により着火源を排除する効果は1/10～1/1000 で通常は1/100 を使用する。
（ワゴン車輸送の場合は以下と考え、通常値を使用して問題無しと判断）①警報によって換気を行うことにより，可燃域がほぼ確実になくなる。
②狭い車の中での漏えいであり，換気しないと間違いなく自身が危険な状態になる為，教育を受けた場合は確実に対策を実施すると想定。
効果＝{1－(1－教育率)^1.5}×効果＋(1－教育率)^1.5×1

1.6

警報器の搭載・稼動による効果

1.7

着火に関る教育による効果①喫煙1.00E+00 9.91E-02

作業者が2名の場合、上限関係があり，上司が喫煙している場合，部下はそれを注意し難いので，2 乗とするのは効果を見
上記（1.1.2.2.2）に対し一般的なｵｰﾄｴｱｺﾝの場合、起動時のすぎとなるため，1.5 乗とした。
み内部循環で動作後、安定するに従い外気導入になる。ま
※報告書6.1.4項1）
た、ﾏﾆｭｱﾙｴｱｺﾝでも、通常は外気導入を推奨している（取ワゴン車は狭い空間であるため，そこでの着火は自身の安全に大きく影響するため，禁煙の指示を無視する確率（すなわち説にて）。このことから、対策ｹｰｽとして教育を実施した場合、禁煙の教育効果）はADL 値の1/10 とする。
教育の指示を無視して意識的に内部循環に操作する必要が着火源に関する教育を行った結果、喫煙をしない確率は、自身の安全に関することなのでADL値は0.1で、の1/10とし、0.01 あり、1/10になるとした。
とした。
https://www.webcartop.jp/2017/05/115005
効果＝{1－(1－教育率)^1.5}×効果＋(1－教育率)^1.5×1

1.8

注意喚起ﾗﾍﾞﾙによる効果

1.00E+00 1.00E-01

注意喚起ラベルによる効果は0.1とした。
※報告書4.3項参照

1.9

着火に関る教育による効果②静電気

1.00E+00 9.91E-02

狭い車の中での漏えいであり，換気しないと間違いなく自身が危険な状態になる為，教育を受けた場合は確実に対策を実施すると想定。
効果＝{1－(1－教育率)^1.5}×効果＋(1－教育率)^1.5×1
日冷工での調査結果より静電気の教育効果は0.01とした。
※報告書4.3項参照

1.10

ｴｱｺﾝの外気取り入れの教育効果

1.00E+00 9.91E-02

効果＝{1－(1－教育率)^1.5}×効果＋(1－教育率)^1.5×1

1.00E+00 4.27E-01

除電器の利用に除電する。あるいは、除電シートを社内に張り付け、除電す
キーに、除電キーホルダー（静電気でキーホルダー内のランプ点灯させ，除電する）などの除電器を付け、キーに触れる前に る。
除電する。あるいは、除電シートを社内に張り付け、除電する。
除電キーホルダーhttps://ps.carmate.co.jp/c/car/dz462
除電器の効果の算定
静電気事故原因の約70％では非接地導体によるものとあり，除電器で防げる確率は0.7と推定される。また、除電器による グッズ紹介サイト
https://electrictoolboy.com/media/25733/
効果は教育と同等し、乗車員が2名いることによる相乗効果を踏まえ、以下の式とした。
除電器の効果の算定
効果＝0.7*[(1-(1-教育率)^1.5)*0.1+(1-教育率)^1.5*1]+0.3

除電器の利用キーに、除電キーホルダー（静電気でキーホルダー内のラン
プ点灯させ，除電する）などの除電器を付け、キーに触れる前

1.11

除電器による効果

下記の文献より静電気事故原因の約70％では非接地導体によるものとあり、除電器防げる確率は0.7と推定される。
※参考）報告書6.1.4項4）

対策内容 周知方法
教育（喫煙）輸送業者への教育（輸送中の換気の実施、火気厳禁、爆発の恐れがあること）
ラベル
冷却ユニットに貼付（輸送中の換気の実施、火気厳禁、爆発の恐れがあること）
小型漏えい探知機の携帯 ※ﾕﾆｯﾄ（荷台）と作業者（運転席）のアラーム
間に置く。（漏洩箇所に近く、作業者に音が届くこと）①車内での静電気を放電する可能性もある衣類の脱衣に注意する。このような衣類の脱衣を行う場合は，窓若しくはドアを開けた状態又はエアコンを外気導入モードにした状態で行うことが望ましい。
教育（静電気②車のキーが金属製の場合は，窓若しくはドアを開けた状態又はエアコンを外気導入モードにした状態でキーを差すことが望ましい。

【入力】
教育が行きわたる確率
0.8 ＝1名の確率0.91 =1-(1-"1名の確率")^1.5

効果
9.91E-02
1.00E-01

喫煙に関する教育効果①教育未 ②教育済
0.1
0.01【ラベルの貼付位置について】

9.91E-02

・報告書6.1.1項 輸送ステージの定義より、対象となるｼﾁｭｴｰｼｮﾝは、中古品を復路で持ち帰る場合
従って、ﾗﾍﾞﾙ貼付対象は、梱包にできない。
↓
冷却ﾕﾆｯﾄ上方から簡単に確認できるところとした。
（例：ﾍﾞｰｽ板の表面で隠れないところ等）

9.91E-02

教育（ｴｱｺﾝ輸送中にｴｱｺﾝを使用する場合は、内部循環ﾓｰﾄﾞではなく、外気導入ﾓｰﾄﾞにするのが9.91E-02
除電器

除電器により静電気の発生を抑制する。

輸送着火確率（対策後）のﾗﾍﾞﾙ効果特性

4.27E-01

1.E-04①教育未 ②教育済
0.49
0.36
0.25
0.16
0.09

0.245
0.18
0.125
0.08
0.045

(2名）
中古品 対策ｹｰｽ
教育が行き未対策ｹｰｽ 1.6E-06
わたる確率
0.51
1.1E-05 6.4E-07
0.64
1.1E-05 2.3E-07
0.75
1.1E-05 6.9E-08
0.84
1.1E-05 1.6E-08
0.91
1.4E-05
目標

1.E-05

対策ｹｰｽ##################
1.E-06############

着火確率

ﾗﾍﾞﾙの効果

未対策ｹｰ
ｽ
目標

1.E-07

5.3E-08以下

1.E-080.40.6

微燃性冷媒を使用した店舗パッケージエアコンのリ
スクアセスメント実施時における日冷工会員会社の喫煙者に対する車内換気に関してのアンケート①換気の有無窓を

エアコンを使う

換気せず

空ける 外気取入れ内部循環
30人

0.8

教育が行きわたる確率（2名）

対策なし 対策あり
最終結果ｺﾋﾟｰ 1.1E-05 5.5E-09

1人

0人

3人

31人/91％

3人/9％

換気有り

換気なし

②着火と換気の順
換気が先 着火が先
22人/71％ 9人/29％③着火前の換気率91％×71％＝64.6％∴喫煙時に換気なし35.4％1

A-2
A2L冷媒内蔵SCリスクアセスメント
輸送FTA
冷媒：R1234yf
FTA ｽﾃｰｼﾞ1．輸送（ワゴン）中古品
ワゴン車輸送中の着火1.0※数値併記の場合
上段・・・輸送頻度想定値使用の場合
下段・・・輸送頻度1.0使用の場合

許容値
5.3E-8

2.11E-13
5.03E-08

車内が換気無しの状態（エアコンが外気取入れ以外）
1.1.2
8.83E-01
8.83E-01

冷媒への着火確率
1.1
ワゴン車の
輸送頻度
1.2

5.69E-08
5.69E-08

4.20E-06
1.00E+00

ｴｱｺﾝを使う際内部循環である率
1.1.2.2

ｴｱｺﾝを使用しない確率
1.1.2.1
時間的遭遇確率1.1.1

4.16E-01
4.16E-01

冷媒漏えい発生確率
1.3
8.09E-04
8.09E-04

1.00E+00
0.00E+00

空間的遭遇確率1.4
ｴｱｺﾝの外気取り入れの教育効
果
1.10

1.00E+00
1.00E+00

静電気による着火確率1.1.1.2A

ﾘﾚｰによる着火確率1.1.1.3

0.00E+00
0.00E+00

0.00E+00
0.00E+00

1.00E+00
1.00E+00

自動車内部品による着火確率
1.1.1.4
0.00E+00
0.00E+00

8.00E-01
8.00E-01

2.29E-03
2.29E-03

窓を開けない/エアコン（外気取入れ）を使わない率
1.5.1

窓を開ける/エアコン（外気取入れ）を使うが、着火後である
1.5.2
2.64E-01
2.64E-01

9.00E-02
9.00E-02
0.00E+00
0.00E+00

5.84E-01
5.84E-01

喫煙の時間的遭遇確率
1.1.1.1.6

3.54E-01
3.54E-01

衣類による静電気着火確率1.1.1.2.2

ｴｱｺﾝが内部循環
1.1.2.2.2

8.09E-04
8.09E-04

0.00E+00
0.00E+00

キー接触による
静電気着火確率1.1.1.2.1

ｴｱｺﾝを使う率
1.1.2.2.1

喫煙の着火源存在確率
1.1.1.1

喫煙時、着火前に窓を開けない
ｴｱｺﾝ(外気取入れ)を使わない
1.5

静電気による着火確率1.1.1.2

4.67E-01
4.67E-01

0.00E+00
0.00E+00
窓を開ける/エアコン（外気取入れ）を使う率
1.5.2.1

窓開け/エアコン
ONより、着火が先
1.5.2.2

9.10E-01
9.10E-01

2.90E-01
2.90E-01

A-2
A2L冷媒内蔵SCリスクアセスメント
輸送FTA
冷媒：R1234yf
確率数値割付表（輸送）①＞ワゴン車輸送頻度想定値使用の場合
ﾃﾞｰﾀ入力計算結果
A2L冷媒の内蔵ｼｮｰｹｰｽ
検討ﾃﾞｰﾀ

時間的遭遇確率Ptを計算する為のﾊﾟﾗﾒｰﾀの値

中古品

作業中に
着火源作 可燃域継 着火源存 着火源使 着火源作
着火源のおける着火 作業時間
動時間 続時間 在時間 用回数 動回数
存在係数
源使用回

No.

項目

未対策ｹｰｽ 対策ｹｰｽ ⊿TIc【hr】 ⊿Tv【hr】 ⊿TI【hr】

1.0

ワゴン車輸送中の着火

2.11E-13 1.87E-17

n【回】

nc【回】

ns【回】

⊿Ts【hr】

根拠

備考

FTAより計算

1.1

冷媒への着火確率

5.69E-08 2.08E-09

FTAより計算

1.1.1

時間的遭遇確率8.09E-04 2.95E-05

FTAより計算

1.1.1.1

喫煙の着火源存在確率

8.09E-04 2.95E-05

FTAより計算

0.0014 0.0951 0.0014 2.1612 2.1612

2.1612

マッチおよび石油ライターは着火源とあるが、火炎を有しない喫煙中の煙草および電子ライターでは着火しない。
※参考）報告書4.2.3項
1日の平均喫煙本数は18.1本/人。睡眠時間を7.25hとすると、1.08本/h。男性の喫煙率は28.2%。
着火器具の使用率は、電子ライターが95%、石油ライターとマッチを合わせて5%であった。
※参考）報告書4.2.3項1）②
輸送時間は2h。喫煙時間は1本あたりの喫煙時間5[min]の内、ﾗｲﾀｰの着火時間5[s]間が着火する可能性があるとする。
着火源存在時間ΔTI[h] : 5[s]/3600[s/h]=0.0014[h]⊿TIc＝⊿TI＝0.0014[h] ⊿Tv＝5.7[min]=0.0951[h]作業時間⊿TS＝輸送時間＝2h
2 0.0282 着火源使用回数n=輸送時間2×1日の平均喫煙本数18.1/(24-睡眠時間7.25)※参考）報告書4.2.3項3)
着火源作動回数nc=n
作業中の着火源使用回数ns=n
着火源の存在係数＝人数2×喫煙率0.282×石油ライターとマッチの使用率0.05
空間的遭遇確率：0.8※参考）報告書6.9.1
喫煙の時間的遭遇確率＝0.8×1×[1-{1-（⊿TIC+⊿TV）/（⊿TI+⊿TV)}^nc]×[1-{1-(⊿TI+⊿TV)/⊿TS)}^ns]×着火源の存在係数

1.1.1.1.6 喫煙の時間的遭遇確率

2.29E-03 2.29E-03

1.1.1.2A

静電気による着火

0.00E+00 0.00E+00

報告書4.2.1項 Table 4-2 着火源の種類 より、A2Lでは着火源とはならない。

1.1.1.2

静電気による着火

0.00E+00 0.00E+00

報告書4.2.1項 Table 4-2 着火源の種類 より、A2Lでは着火源とはならない。

1.1.1.2.1 キー接触の静電気

0.00E+00 0.00E+00

報告書4.2.1項 Table 4-2 着火源の種類 より、A2Lでは着火源とはならない。

1.1.1.2.2 衣類の静電気

0.00E+00 0.00E+00

報告書4.2.1項 Table 4-2 着火源の種類 より、A2Lでは着火源とはならない。

1.1.1.3

自動車内の部品（リレー）による着火

0.00E+00 0.00E+00

報告書4.2.1項 Table 4-2 着火源の種類 より、A2Lでは着火源とはならない。

1.1.1.4

自動車内の部品（リレー以外）による着火

0.00E+00 0.00E+00

報告書4.2.1項 Table 4-2 着火源の種類 より、A2Lでは着火源とはならない。

1.1.2

車内が換気無しの状態（ｴｱｺﾝが外気取入れ以外）A-13a

8.83E-01 4.74E-01

FTAより計算

1.1.2.1

ｴｱｺﾝを使用しない確率

4.16E-01 4.16E-01

冷房（夏：7-9=92日）暖房（冬：12-3=121日）以外=(365-92-121)/365

1.1.2.2

ｴｱｺﾝを使う際、内部循環である率

4.67E-01 5.79E-02

FTAより計算

1.1.2.2.1 ｴｱｺﾝを使う率

5.84E-01 5.84E-01

冷房（夏：7-9=92日）暖房（冬：12-3=121日）=(92＋121)/365

1.1.2.2.2 ｴｱｺﾝが内部循環

8.00E-01 8.00E-01

8割(ほとんど）とした。

1.2

ワゴン車の輸送頻度

4.20E-06 4.20E-06

ﾜｺﾞﾝ車による輸送は、現地の修理でﾕﾆｯﾄ交換を行う場合とする。
往路は全て新品（木枠梱包）であり、復路は全て旧品（但し、冷媒漏れしているものは4分全量漏れ済みの為、輸送対象外となる。）
普及台数190万台（日冷工調査）の内、ロウ付けを伴う故障発生時に中古品として交換作業が発生とする。
その台数は、平成23～27年度の平均は、1595台※参考）報告書6.1.1項1）
交換頻度＝ワゴン車輸送頻度（新品）：1595/190万＝8.39×10＾-4
但し、この交換におけるﾜｺﾞﾝ車による輸送頻度は、最初の定義から全てﾜｺﾞﾝ車であるので、1とする。

1.3

冷媒漏えい発生確率

7.03E-05 7.03E-05

設置時漏えい確率=(5年間の設置時漏えい件数）/（5年間のSC出荷台数）＝58/274599=2.11×10＾(-4)※参考）報告書3.4.2項
設置時漏えい確率は、輸送⇒保管⇒設置の3工程の積み上げであることから、輸送時漏えい確率はその1/3とした。

1.4

空間的遭遇確率1.00E+00 1.00E+00
喫煙時、着火前に窓を開けない、ｴｱｺﾝ（外気取入れ）を使わな
3.54E-01 3.54E-01
い可燃空間体積／車内体積

1.5.1

窓を開けない/エアコン（外気取入れ）を使わない率

9.00E-02 9.00E-02

報告書6.1.2項2.2）着火前に換気をする確率にアンケート結果を記載

1.5.2

窓を開ける/エアコン（外気取入れ）を使うが、着火後である

2.64E-01 2.64E-01

FTAより計算

1.5.2.1

窓を開ける/エアコン（外気取入れ）を使う率

9.10E-01 9.10E-01

報告書6.1.2項2.2）着火前に換気をする確率にアンケート結果を記載

日冷工：「微燃性冷媒を使用したスプリットエアコン（店舗用パッケージ）のリスク評価報告書」 (2017.4). 6.1.5 ワゴン車輸
送時のFTA参照

1.5.2.2

窓開け/エアコンONより、着火が先2.90E-01 2.90E-01

報告書6.1.2項2.2）着火前に換気をする確率にアンケート結果を記載

日冷工：「微燃性冷媒を使用したスプリットエアコン（店舗用パッケージ）のリスク評価報告書」 (2017.4). 6.1.5 ワゴン車輸
送時のFTA参照

1.5

車内容積が小さいため可燃域生成確率は1.0としたFTAより計算。対策ｹｰｽは窓を開けて換気を行う教育をするとした。（1.7）

微燃性冷媒を使用した店舗パッケージエアコンのリ
スクアセスメント実施時における日冷工会員会社の喫煙者に対する車内換気に関してのアンケート①換気の有無窓を

エアコンを使う

換気せず

空ける 外気取入れ内部循環
30人

1人

0人

3人

31人/91％

3人/9％

換気有り

換気なし

②着火と換気の順
換気が先 着火が先
22人/71％ 9人/29％③着火前の換気率91％×71％＝64.6％∴喫煙時に換気なし35.4％

日冷工：「微燃性冷媒を使用したスプリットエアコン（店舗用パッケージ）のリスク評価報告書」 (2017.4). 6.1.5 ワゴン車輸
送時のFTA参照

A-2
A2L冷媒内蔵SCリスクアセスメント
輸送FTA
冷媒：R1234yf
確率数値割付表（輸送）②＞ワゴン車輸送前提（輸送頻度1.0）の場合
ﾃﾞｰﾀ入力計算結果
A2L冷媒の内蔵ｼｮｰｹｰｽ
検討ﾃﾞｰﾀ

時間的遭遇確率Ptを計算する為のﾊﾟﾗﾒｰﾀの値

中古品

作業中に
着火源作 可燃域継 着火源存 着火源使 着火源作
着火源のおける着火 作業時間
動時間 続時間 在時間 用回数 動回数
存在係数
源使用回

No.

項目

未対策ｹｰｽ 対策ｹｰｽ ⊿TIc【hr】 ⊿Tv【hr】 ⊿TI【hr】

1.0

ワゴン車輸送中の着火

5.03E-08 4.46E-12

n【回】

nc【回】

ns【回】

⊿Ts【hr】

根拠

1.1

冷媒への着火確率

5.69E-08 2.08E-09

FTAより計算

1.1.1

時間的遭遇確率8.09E-04 2.95E-05

FTAより計算

1.1.1.1

喫煙の着火源存在確率

8.09E-04 2.95E-05

FTAより計算

0.0014 0.0951 0.0014 2.1612 2.1612

2.1612

マッチおよび石油ライターは着火源とあるが、火炎を有しない喫煙中の煙草および電子ライターでは着火しない。
※参考）報告書4.2.3項
1日の平均喫煙本数は18.1本/人。睡眠時間を7.25hとすると、1.08本/h。男性の喫煙率は28.2%。
着火器具の使用率は、電子ライターが95%、石油ライターとマッチを合わせて5%であった。
※参考）報告書4.2.3項1）②
輸送時間は2h。喫煙時間は1本あたりの喫煙時間5[min]の内、ﾗｲﾀｰの着火時間5[s]間が着火する可能性があるとする。
着火源存在時間ΔTI[h] : 5[s]/3600[s/h]=0.0014[h]⊿TIc＝⊿TI＝0.0014[h] ⊿Tv＝5.7[min]=0.0951[h]作業時間⊿TS＝輸送時間＝2h
2 0.0282 着火源使用回数n=輸送時間2×1日の平均喫煙本数18.1/(24-睡眠時間7.25)※参考）報告書4.2.3項3)
着火源作動回数nc=n
作業中の着火源使用回数ns=n
着火源の存在係数＝人数2×喫煙率0.282×石油ライターとマッチの使用率0.05
空間的遭遇確率：0.8※参考）報告書6.9.1
喫煙の時間的遭遇確率＝0.8×1×[1-{1-（⊿TIC+⊿TV）/（⊿TI+⊿TV)}^nc]×[1-{1-(⊿TI+⊿TV)/⊿TS)}^ns]×着火源の存在係数

1.1.1.1.6 喫煙の時間的遭遇確率

2.29E-03 2.29E-03

1.1.1.2A
1.1.1.2
1.1.1.2.1
1.1.1.2.2
1.1.1.3
1.1.1.4

静電気による着火
静電気による着火
キー接触の静電気
衣類の静電気自動車内の部品（リレー）による着火
自動車内の部品（リレー以外）による着火

0.00E+00 0.00E+00
0.00E+00 0.00E+00
0.00E+00 0.00E+00
0.00E+00 0.00E+00
0.00E+00 0.00E+00
0.00E+00 0.00E+00

報告書4.2着火源 Table 4-2 着火源の種類 より、A2Lでは着火源とはならない。
報告書4.2着火源 Table 4-2 着火源の種類 より、A2Lでは着火源とはならない。
報告書4.2着火源 Table 4-2 着火源の種類 より、A2Lでは着火源とはならない。
報告書4.2着火源 Table 4-2 着火源の種類 より、A2Lでは着火源とはならない。
報告書4.2着火源 Table 4-2 着火源の種類 より、A2Lでは着火源とはならない。
報告書4.2着火源 Table 4-2 着火源の種類 より、A2Lでは着火源とはならない。

1.1.2

車内が換気無しの状態（ｴｱｺﾝが外気取入れ以外）A-13a

8.83E-01 4.74E-01

FTAより計算

1.1.2.1

ｴｱｺﾝを使用しない確率

4.16E-01 4.16E-01

冷房（夏：7-9=92日）暖房（冬：12-3=121日）以外=(365-92-121)/365

1.1.2.2

ｴｱｺﾝを使う際、内部循環である率

4.67E-01 5.79E-02

FTAより計算

1.1.2.2.1 ｴｱｺﾝを使う率

5.84E-01 5.84E-01

冷房（夏：7-9=92日）暖房（冬：12-3=121日）=(92＋121)/365

1.1.2.2.2 ｴｱｺﾝが内部循環

8.00E-01 8.00E-01

8割(ほとんど）とした。

1.2

ワゴン車の輸送頻度

1.00E+00 1.00E+00

ﾜｺﾞﾝ車による輸送は、現地の修理でﾕﾆｯﾄ交換を行う場合とする。
往路は全て新品（木枠梱包）であり、復路は全て旧品（但し、冷媒漏れしているものは4分全量漏れ済みの為、輸送対象外となる。）
普及台数190万台（日冷工調査）の内、ロウ付けを伴う故障発生時に中古品として交換作業が発生とする。
その台数は、平成23～27年度の平均は、1595台※参考）報告書6.1.1項1）
交換頻度＝ワゴン車輸送頻度（新品）：1595/190万＝8.39×10＾-4
但し、この交換におけるﾜｺﾞﾝ車による輸送頻度は、最初の定義から全てﾜｺﾞﾝ車であるので、1とする。

1.3

冷媒漏えい発生確率

7.03E-05 7.03E-05

設置時漏えい確率=(5年間の設置時漏えい件数）/（5年間のSC出荷台数）＝58/274599=2.11×10＾(-4)※参考）報告書3.4.2項
設置時漏えい確率は、輸送⇒保管⇒設置の3工程の積み上げであることから、輸送時漏えい確率はその1/3とした。

1.4

空間的遭遇確率1.00E+00 1.00E+00
喫煙時、着火前に窓を開けない、ｴｱｺﾝ（外気取入れ）を使わな
3.54E-01 3.54E-01
い可燃空間体積／車内体積

1.5.1

窓を開けない/エアコン（外気取入れ）を使わない率

9.00E-02 9.00E-02

報告書6.1.2項2.2）着火前に換気をする確率にアンケート結果を記載

1.5.2

窓を開ける/エアコン（外気取入れ）を使うが、着火後である

2.64E-01 2.64E-01

FTAより計算

1.5.2.1

窓を開ける/エアコン（外気取入れ）を使う率

9.10E-01 9.10E-01

報告書6.1.2項2.2）着火前に換気をする確率にアンケート結果を記載

1.5.2.2

窓開け/エアコンONより、着火が先2.90E-01 2.90E-01

報告書6.1.2項2.2）着火前に換気をする確率にアンケート結果を記載

1.5

備考

FTAより計算

車内容積が小さいため可燃域生成確率は1.0としたFTAより計算。対策ｹｰｽは窓を開けて換気を行う教育をするとした。（1.7）

微燃性冷媒を使用した店舗パッケージエアコンのリ
スクアセスメント実施時における日冷工会員会社の喫煙者に対する車内換気に関してのアンケート
窓をエアコンを使う

換気せず

空ける 外気取入れ内部循環
30人

1人

0人

3人

31人/91％

3人/9％

換気有り

換気なし

②着火と換気の順
換気が先 着火が先
22人/71％ 9人/29％③着火前の換気率91％×71％＝64.6％∴喫煙時に換気なし35.4％

日冷工：「微燃性冷媒を使用したスプリットエアコン（店舗用パッケージ）のリスク評価報告書」 (2017.4). 6.1.5 ワゴン車輸
送時のFTA参照
日冷工：「微燃性冷媒を使用したスプリットエアコン（店舗用パッケージ）のリスク評価報告書」 (2017.4). 6.1.5 ワゴン車輸
送時のFTA参照
日冷工：「微燃性冷媒を使用したスプリットエアコン（店舗用パッケージ）のリスク評価報告書」 (2017.4). 6.1.5 ワゴン車輸
送時のFTA参照

B-1,b-1 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント【コンビニ】
中型倉庫・新品保管時FTA
冷媒:R290

保管時の着火確率[-/台/年]2

許容値：5.3E-08

R290 7.72E-10

未対策

R290 7.21E-10

対策

時間的遭遇確率 Pt
× 空間的遭遇確率 Ps
[-]
2.1

保管確率
[-]
2.3

冷媒漏えい発生確率[-/台/年]2.2

R290 3.66E-06 未対策
R290 3.41E-06 対策

R290 2.11E-04

R290

冷媒漏えい発生確率2.2.1[-/台/年]

1.00E+00

梱包方法
2.2.2

R290 2.11E-04

R290

1.00E+00

喫煙

ストーブ

R290 2.62E-07 未対策
R290 1.91E-08

時間的遭遇確率 Pt[-]
2.1.1.1

R290 2.24E-01

R290
未対策
中型倉庫では、事務所以外ではストーブは使わないと想定

対策

R290

作業者が
製品の近くで喫煙してしまう
確率[-]2.1.1.3

空間的遭遇確率 Ps[-]
2.1.1.2

R290

1.17E-03

R290

1.00E-03【対策】火気厳禁の教育[-]
2.1.1.4.1

R290 7.30E-01 対策

【対策】
[-]
2.1.1.5

対策

時間的遭遇確率[-]2.1.4.1

R290 7.30E-02 対策

空間的遭遇確率[-]2.1.4.2

R290【対策】注意喚起ラベル[-]
2.1.1.4.2

R290【対策】火気厳禁の教育[-]
2.1.4.3

R290 1.00E-01 対策

R290

フォークリフト【対策】注意喚起ラベル[-]
2.1.4.4

対策

R290

対策

静電気
新品の場合、梱包されており、静電気は発生しないと想定

R290 #######

時間的遭遇確率 Pt[-]
2.1.2.1

R290 2.90.E-02

空間的遭遇確率 Ps[-]
2.1.2.2

R290

1.17.E-04

R290

未対策

R290

対策

時間的遭遇確率 Pt[-]
2.1.3.1

R290

空間的遭遇確率 Ps[-]
2.1.3.2

R290

軍手着用
[-]
2.1.3.3

R290

対策

B-2,b-2 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント【コンビニ】
中型倉庫・中古保管時FTA
冷媒:R290

保管時の着火確率[-/台/年]2

許容値：5.3E-08

R290 1.13E-09

未対策

R290 7.25E-10

対策

時間的遭遇確率 Pt
× 空間的遭遇確率 Ps
[-]
2.1

保管確率
[-]
2.3

冷媒漏えい発生確率[-/台/年]2.2

R290 5.36E-06 未対策
R290 3.43E-06 対策

R290 2.11E-04

R290

冷媒漏えい発生確率2.2.1[-/台/年]

1.00E+00

梱包方法
2.2.2

R290 2.11E-04

R290

1.00E+00

喫煙

ストーブ

R290 2.62E-07 未対策
R290 1.91E-08

時間的遭遇確率 Pt[-]
2.1.1.1

R290 2.24E-01

R290
未対策
中型倉庫では、事務所以外ではストーブは使わないと想定

対策

R290

作業者が
製品の近くで喫煙してしまう
確率[-]2.1.1.3

空間的遭遇確率 Ps[-]
2.1.1.2

R290

1.17E-03

R290

1.00E-03【対策】火気厳禁の教育[-]
2.1.1.4.1

R290 7.30E-01 対策

【対策】
[-]
2.1.1.5

時間的遭遇確率[-]2.1.4.1

R290 7.30E-02 対策【対策】注意喚起ラベル[-]
2.1.1.4.2

R290【対策】火気厳禁の教育[-]
2.1.4.3

R290 1.00E-01 対策

R290【対策】注意喚起ラベル[-]
2.1.4.4

対策

R290

対策

静電気

R290 #######

R290 2.90.E-02

空間的遭遇確率[-]2.1.4.2

R290

フォークリフト

時間的遭遇確率 Pt[-]
2.1.2.1

対策

空間的遭遇確率 Ps[-]
2.1.2.2

R290

1.17.E-04

R290

1.71E-06 未対策

R290

1.71E-08

時間的遭遇確率 Pt[-]
2.1.3.1

R290

2.06E-03

対策

空間的遭遇確率 Ps[-]
2.1.3.2

R290

8.28E-04

軍手着用[-]
2.1.3.3

R290 1.00E-02 対策

B-3,b-3 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント【コンビニ】
狭小倉庫・新品保管時FTA
冷媒:R290

保管時の着火確率[-/台/年]2

許容値：5.3E-08

R290 2.52E-06

未対策

R290 3.54E-08

対策

時間的遭遇確率 Pt
× 空間的遭遇確率 Ps
[-]
2.1

保管確率
[-]
2.3

冷媒漏えい発生確率[-/台/年]2.2

R290 1.19E-02 未対策
R290 1.68E-04 対策

R290 2.11E-04

R290

冷媒漏えい発生確率2.2.1[-/台/年]

1.00E+00

梱包方法
2.2.2

R290 2.11E-04

R290

1.00E+00

喫煙

ストーブ

R290 7.69E-04 未対策

R290

1.12E-02 未対策

R290 5.61E-05

R290

1.12E-04

時間的遭遇確率 Pt[-]
2.1.1.1

R290 5.64E-01

対策

空間的遭遇確率 Ps[-]
2.1.1.2

R290

1.36E-01

作業者が製品の近くで喫煙してしまう
確率[-]2.1.1.3

R290

1.00E-02【対策】火気厳禁の教育[-]
2.1.1.4.1

R290 7.30E-01 対策

【対策】
[-]
2.1.1.5

時間的遭遇確率[-]2.1.4.1

R290 7.30E-02 対策

R290【対策】注意喚起ラベル[-]
2.1.1.4.2

R290 1.00E-01 対策

R290

8.20E-02

1.00E-01

R290 1.36E-01【対策】注意喚起ラベル[-]
2.1.4.4

対策

R290 1.00E-01 対策

静電気
新品の場合、梱包されており、静電気は発生しないと想定

R290 #######

R290

空間的遭遇確率[-]2.1.4.2【対策】火気厳禁の教育[-]
2.1.4.3

フォークリフト
狭小倉庫の場合、フォークリフトは使用しないと想定

時間的遭遇確率 Pt[-]
2.1.2.1

対策

空間的遭遇確率 Ps[-]
2.1.2.2

R290

R290

0.00E+00 未対策

R290

0.00E+00

時間的遭遇確率 Pt[-]
2.1.3.1

R290

対策

空間的遭遇確率 Ps[-]
2.1.3.2

R290

軍手着用
[-]
2.1.3.3

R290

B-4,b-4 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント【コンビニ】
狭小倉庫・中古保管時FTA
冷媒:R290

保管時の着火確率[-/台/年]2

許容値：5.3E-08

R290 3.35E-06

未対策

R290 4.37E-08

対策

時間的遭遇確率 Pt
× 空間的遭遇確率 Ps
[-]
2.1

保管確率
[-]
2.3

冷媒漏えい発生確率[-/台/年]2.2

R290 1.58E-02 未対策
R290 2.07E-04 対策

R290 2.11E-04

R290

冷媒漏えい発生確率2.2.1[-/台/年]

1.00E+00

梱包方法
2.2.2

R290 2.11E-04

R290

1.00E+00

喫煙

ストーブ

R290 7.69E-04 未対策

R290

1.12E-02 未対策

R290 5.61E-05

R290

1.12E-04

時間的遭遇確率 Pt[-]
2.1.1.1

R290 5.64E-01

対策

空間的遭遇確率 Ps[-]
2.1.1.2

R290

1.36E-01

作業者が製品の近くで喫煙してしまう
確率[-]2.1.1.3

R290

1.00E-02【対策】火気厳禁の教育[-]
2.1.1.4.1

R290 7.30E-01 対策

【対策】
[-]
2.1.1.5

対策

時間的遭遇確率[-]2.1.4.1

R290 7.30E-02 対策

R290【対策】注意喚起ラベル[-]
2.1.1.4.2

空間的遭遇確率[-]2.1.4.2

8.20E-02【対策】火気厳禁の教育[-]
2.1.4.3

R290 1.00E-01 対策

R290

フォークリフト

1.00E-01

R290 1.36E-01【対策】注意喚起ラベル[-]
2.1.4.4

対策

R290 1.00E-01 対策

静電気

狭小倉庫の場合、フォークリフトは使用しないと想定

R290 #######

時間的遭遇確率 Pt[-]
2.1.2.1

R290

空間的遭遇確率 Ps[-]
2.1.2.2

R290

R290

3.92E-03 未対策

R290

3.92E-05

時間的遭遇確率 Pt[-]
2.1.3.1

R290

4.07E-02

対策

空間的遭遇確率 Ps[-]
2.1.3.2

R290

9.64E-02

軍手着用[-]
2.1.3.3

R290 1.00E-02 対策

確率数値割付表

B-1,b-1,B-2,b-2,B-3,b-3,B-4,b-4
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント【コンビニ】
保管時FTA

冷媒:R290
中型倉庫保管
新品
R290

No.

2

項目

未対策

2.1.1

新品
R290
未対策

中古品
R290
対策

未対策

対策

単位

備考
【中型倉庫】 床面積1000[m2]、高さ2.5[m] ※実際の倉庫内高さは8mが一般的だが、FTA上は2.5mで計算を行う【狭小倉庫】 床面積15[m2]、高さ2.5[m]空間体積[m3]

2500

2500

37.5

37.5

時空積[min･m3]

25.62

25.62

2207.32207.3

報告書5.2.1 項 Table 5-2-2 より可燃域継続時間[min]

8.75

8.75

431.63431.63

報告書5.2.1 項 Table 5-2-2 より

保管時の着火確率2.1

対策

狭小倉庫保管

中古品
R290
未対策
対策

時間的遭遇確率 Pt
× 空間的遭遇確率 Ps
喫煙7.72E-10

7.21E-10

3.66E-06

3.41E-06

2.62E-07

1.91E-08

1.13E-09

7.25E-10

2.52E-06

3.54E-08

3.35E-06

4.37E-08

5.36E-06

3.43E-06

1.19E-02

1.68E-04

1.58E-02

2.07E-04

2.62E-07

1.91E-08

7.69E-04

5.61E-05

7.69E-04

5.61E-05=No.2.1×No.2.2×No.2.3

・喫煙本数：「毎日吸う人」の平均喫煙本数
2017年の1日当たりの平均喫煙本数は、男性18.1[本/日]、女性14.7[本/日]6-2-1)となっており、多い方の男性平均喫煙本数を使用する．
・喫煙者率：28.2[%]
2017年「全国たばこ喫煙者率調査」、男性28.2％、女性9.0％6-2-1)となっており、多い方の男性喫煙者率を使用する．
・男性喫煙率：[本/日/人]
18.1[本/日]×28.2/100[人] = 5.1[本/日/人]
・一日の内、喫煙をする時間は睡眠時間7.25時間6-2-2)を除いた時間とする
・1本あたりの喫煙時間5[min]の内、赤火になる時間は40[s]（委員実測値）、ライターの着火時間5[s]であり、45[s]間着火する可能性があるとする．
・1倉庫当たりの作業者数、勤務体系、倉庫内全体積については、以下の通りとする．
【中型倉庫】5[人]、8[h/日]勤務 【狭小倉庫】2[人]、2[h/日]勤務
2.1.1.1

時間的遭遇確率 Pt（喫煙）2.24E-01

2.24E-01

5.64E-01[-]

5.64E-01

喫煙本数n[回] : 作業時間[h]×平均喫煙本数/(24[h]-睡眠時間[h])【中型倉庫】→8[h]×18.1[本]/(24[h]-7.25[h])=8.64[回]【狭小倉庫】→2[h]×18.1[本]/(24[h]-7.25[h])=2.16[回]'着火源存在時間ΔTi[h] : 45[s]/3600[s/h]=0.0125[h]可燃域継続時間ΔTv[h] : 可燃域継続時間8.75[min]=0.1458[h](中型倉庫)、431.63[min]=7.1938[h](狭小倉庫)
喫煙本数n[回]時間的遭遇確率 Ptは【中型倉庫】⇒(1-(1-(ΔTi[h]+ΔTv[h])/作業時間[h])^n)×k = (1-(1-(0.0125+0.1458)/8)^8.64)×5×0.282 = 0.2236【狭小倉庫】⇒(1-(1-(ΔTi[h]+ΔTv[h])/作業時間[h])^n)×k = (1-(1-(0.0125+7.1938)/2)^2.16)×2×0.282 = 0.564 ※括弧内は1【中型倉庫】【狭小倉庫】の空間的遭遇確率Psを求める．
Ps=平均可燃空間体積/倉庫体積【中型倉庫】【狭小倉庫】について、
平均可燃空間体積=可燃空間時空積/可燃域継続時間を算出する．
【中型倉庫】
条件 床面積100m2 冷媒量500g エアカーテンなし 凝縮器風速0m/s
平均可燃空間体積は、25.62[m3･min]/8.75[min] = 2.928[m3]この値を1000m2での値として使用する。大きい値を使用していることになるので、安全側に出るので問題無2.1.1.2

空間的遭遇確率 Ps（喫煙）1.17E-03 -1.17E-03 -1.36E-01 -1.36E-01 -[-]【狭小倉庫】
上記参考資料において、
条件 床面積15.21m2 冷媒量500g エアカーテンなし 凝縮器風速0m/s
平均可燃空間体積は、2207.3[m3･min]/431.63[min] = 5.114[m3]この値を15m2での値として使用する。
【中型倉庫】 床面積1000[m2]、高さ2.5[m] の空間的遭遇確率は、→2.928[m3]/(1000[m2]×2.5[m])=0.00117[-]【狭小倉庫】 床面積15[m2]、高さ2.5[m] の空間的遭遇確率は、→5.114[m3]/(15[m2]×2.5[m])=0.136[-]

2.1.1.3

作業者が製品の近くで喫煙してしまう確
1.00E-03率2.1.1.4【対策】教育&注意喚起ラベル

1.00E-03

1.00E-02

倉庫での喫煙場所について、日冷工会員企業各社ヒアリングの結果、分煙については実施されているとの結果であった（喫煙室の設置、屋外での喫煙）．
このことから現状として、喫煙は製品のそばでは行わない状態がほとんどと想定される。しかしながら、倉庫の外で喫煙しているが、たまたま倉庫の出入り口付近に製品がある場合が想定されるので、以下の数値をその確率としてかけることとする。
中型倉庫→1/1000 = 0.001 (中型倉庫の大きさでは、ほとんど喫煙所が設置されていて、喫煙はそこで行うと想定．しかしながら可能性がないとは言い切れないため、0.1%とした)
狭小倉庫→1/100 = 0.01 (小型倉庫では喫煙室が設置されている場合が少なく、倉庫の出入り口で喫煙すると想定．製品がその近くにある場合の想定は、1%とした)

1.00E-02

教育および注意喚起ラベルによる効果

7.30E-02

7.30E-02

7.30E-02

7.30E-02[-]
・”事務所又は喫煙室以外で、ストーブなどの火気類を使用してはならない”というガイドラインについて、製造メーカーや業界団体から各倉庫業者への教育を行うことで倉庫作業に従事するものに対して、定められていない場所での喫煙防止が期待できるものとする。
狭小倉庫で働く人のうち、リーダー（作業者の責任者）と作業者の比率を3：7とする（責任者１人、作業者２人の想定）
教育については少なくともリーダー（作業者の責任者）に対して効果が期待できるものとする

2.1.1.4.1【対策】火気厳禁の教育7.30E-01

7.30E-01

7.30E-01

7.30E-01[-]

2.1.1.4.2【対策】注意喚起ラベル

1.00E-01

1.00E-01

1.00E-01

1.00E-01

[-]

2.1.2

フォークリフト3.39E-06

3.39E-06

3.39E-06

教育を受けた作業者の率×教育の効果＋教育を受けていない作業者の率×1＝0.3×0.1+(1-0.3)×1＝0.73
・製品銘版や背面に「火気を近づけないこと」の注意喚起ラベルを掲示することにより、教育を受けているいないに関わらず、確率1/10の効果があるとする
注意喚起ラベルの効果＝0.1

3.39E-06
・フォークリフトの使用は、中型倉庫のみとする．
フォークリフトの存在確率 フォークリフト2 台が，8 時間/日稼働し，1 時間に1 回始動時にスパークが発生
スパークの発生時間は着火原存在時間ΔTi[h]=5×10-3[sec]/3600 とした
床面積を1000m2，高さ2.5m とした．
フォークリフトは動き回るため、時空積を1/10とする。
可燃域継続時間ΔTv[h] を1/10したものを使用する

2.1.2.1

時間的遭遇確率 Pt（フォークリフト）

2.90E-02

2.90E-02[-]

着火源存在時間ΔTi[h] : 5×10-3[sec]/3600
可燃域継続時間ΔTv[h] : 可燃域継続時間8.75[min]/60/10=0.0146[h](中型倉庫)
スパーク発生回数n[回] : 8
時間的遭遇確率 Ptは【中型倉庫】⇒(1-(1-(ΔTi[h]+ΔTv[h])/作業時間[h])^n)×2[台] = (1-(1-((5×10-3/3600)+0.0146)/8)^8)×2 = 0.029

喫煙時と考え方は同じだが、2.1.2.2

空間的遭遇確率 Ps（フォークリフト）

1.17E-04

1.17E-04[m3･min]

フォークリフトは動き回るため、時空積を1/10とする。
平均可燃空間体積を1/10したものを使用する【中型倉庫】 床面積1000[m2]、高さ2.5[m] の空間的遭遇確率は、→2.928[m3]/10/(1000[m2]×2.5[m])=0.00012[-]

2.1.3

静電気

0.00E+00

0.00E+00

1.71E-06

1.71E-08

0.00E+00

0.00E+00

3.92E-03

3.92E-05
・新品についてはビニール梱包されているので、静電気は発生しないものとする
・中古品については、ビニール梱包されずに製品がそのまま保管され、製品外装金属面に接した時に静電気が発生するものとする
・静電気が発生する確率について、【室温空調時】18.7%、【外気（非空調時）】3.2%
ショーケース用の倉庫は通常、狭小中型ともに空調はかかっていないので、3.2%とする
・1倉庫当たりの作業者数、勤務体系、空間体積については、以下の通りとする。
【中型倉庫】5[人]、20[日/月]、8[h/日]勤務、床面積1000[m2]、高さ2.5[m]【狭小倉庫】2[人]、20[日/月]、2[h/日]勤務、床面積15[m2]、高さ2.5[m]2.1.3.1

時間的遭遇確率 Pt（静電気）

0.00E+00-

2.06E-03-

0.00E+00-

4.07E-02-[-]

・着火源存在時間ΔTi=1×10-6[sec]/3600
・静電気の放電回数は、作業者が製品に触った時、一度だけを想定
・可燃域継続時間ΔTvは喫煙時のもの (2.1.1.1)に対して2^0.5で除したものを使用する【中型倉庫】8.75[min]/2^0.5/60=0.103[h]【狭小倉庫】431.63[min]/2^0.5/60=5.087[h]静電気が発生するとして、作業時間に重なる時間的遭遇確率 Ptは【中型倉庫】(新品)→静電気発生せず【中型倉庫】(中古)→(1-(1-((0.000001「s」/3600[s/h]+0.103[h])/8[h]))^1[回])×5[人]×0.032[回]=0.00206[-]【狭小倉庫】(新品)→静電気発生せず【狭小倉庫】(中古)→(1-(1-((0.000001「s」/3600[s/h]+5.087[h])/2[h]))^1[回])×2[人]×0.032[回]=0.0407[-]

静電気について【中型倉庫】【狭小倉庫】の空間的遭遇確率Psを求める．
Ps=平均可燃空間体積/倉庫体積
平均可燃空間体積は、喫煙時に求めたものに対して2^0.5で除したものを使用する

2.1.3.2

空間的遭遇確率 Ps（静電気）

8.28E-04 -8.28E-04 -9.64E-02 -9.64E-02 -【中型倉庫】2.928[m3]/2^0.5=2.070[m3]【狭小倉庫】 5.114[m3]/2^0.5=3.616[m3][-]【中型倉庫】 床面積1000[m2]、高さ2.5[m] の空間的遭遇確率は、→2.070[m3]/(1000[m2]×2.5[m])=0.000828[-]【狭小倉庫】 床面積15[m2]、高さ2.5[m] の空間的遭遇確率は、→3.616[m3]/(15[m2]×2.5[m])=0.0964[-]2.1.3.3
2.1.4【対策】作業時は必ず軍手などの静電気を防止することが可能な手袋を着用する
ストーブ

1.00E-02

1.00E-02

1.00E-02
1.12E-02

1.12E-04

作業者は通常、軍手をはめて作業するものとする→静電気が発生することがないので、時間的遭遇確率Ptが0 となる
しかしながら、突発の作業時や、手以外の肌の露出部分が接触することも想定し、1/100とする

1.00E-02
1.12E-02

1.12E-04
狭小倉庫は事務所以外でもストーブを使用する可能性があるとする中型倉庫では事務所以外ではストーブを使用しないとする'・1倉庫当たりの勤務時間、空間体積については、以下の通りとする。
【狭小倉庫】2[h/日]勤務、床面積15[m2]、高さ2.5[m]・勤務時間中すべてにおいてストーブを使用すると想定 = 着火原存在確率ΔTi:2[h]・可燃域継続時間ΔTv[h]:431.63[min]平形ショーケースの解析モデル： 床面積15.21[m2] 冷媒量500[g] エアカーテン無 より

2.1.4.1

・暖房器具の使用期間を120[日/年]（11月～3月想定）と想定

時間的遭遇確率（ストーブ）

8.20E-02[-]

8.20E-02

・暖房器具の使用率を50%と想定
・暖房器具のうち、ストーブを使用する割合を50[%]と想定(暖房器具は、エアコン、ファンヒーター、電気ストーブ、石油ストーブ等が考えられるがその中でストーブの割合を多めに見積もり50%とした)
時間的遭遇確率Pt : (ΔTi[h]+ΔTv[h])/作業時間[h]=(作業時間+ΔTv[h])/作業時間[h]>1のため、Pt=1 となるストーブ使用時で想定している冷媒漏えいは、作業に起因するものでないので、漏えいした冷媒が作業時間と遭遇する確率=時間的遭遇確率Pt'を算出する
Pt' = Pt×使用割合×使用率×使用期間率 = 1×0.5×0.5×(120/365) = 0.082【狭小倉庫】床面積15[m2]，高さ2.5[m] の空間的遭遇確率Psを求める．
空間的遭遇確率（ストーブ）は水平方向遭遇確率と高さ方向遭遇確率を乗じたものと考える．
平均可燃空間体積=仮想平均可燃空間高さ×仮想平均可燃空間面積《高さ方向遭遇確率》
仮想平均可燃空間高さ＜着火源高さの時→ 高さ方向遭遇確率＝0×仮想平均可燃空間高さ/空間高さ
仮想平均可燃空間高さ≧着火源高さの時→ 高さ方向遭遇確率＝1×仮想平均可燃空間高さ/空間高さ《水平方向遭遇確率》
空間のどこに置かれるかわからない場合→ 仮想平均可燃空間面積／空間面積＝1

2.1.4.2

空間的遭遇確率（ストーブ）

1.36E-01

1.36E-01[-]

この場合，仮想平均可燃空間高さ≧着火源高さなので，空間的遭遇確率Ps＝(仮想平均可燃空間高さ／空間高さ)×(仮想平均可燃空間面積／空間面積)＝平均可燃空間体積／空間体積となる【狭小倉庫】
条件 床面積15.21m2 冷媒量500g エアカーテンなし 凝縮器風速0m/s
平均可燃空間体積は、2207.3[m3･min]/431.63[min] = 5.114[m3]この値を15m2での値として使用する。
着火源高さとして，ストーブの着火源は床から15cm以上にあるとする（委員市場製品調査）
仮想平均可燃空間高さ 5.114[m3]/15[m2]=0.341[m](仮想平均可燃空間高さ≧着火源高さ となっている)
空間的遭遇確率Ps＝(仮想平均可燃空間高さ／空間高さ)×(仮想平均可燃空間面積／空間面積)＝平均可燃空間体積／空間体積＝5.114[m3]/(15[m2]×2.5[m])=0.136[-]

2.1.4.3

1.00E-01【対策】火気厳禁の教育

1.00E-01[-]”事務所又は喫煙室以外で、ストーブなどの火気類を使用してはならない”というガイドラインについて
製造メーカー、業界団体から各倉庫業者への教育を行うことで、暖房器具をストーブでないものにする効果が期待できるものとする。
※暖房器具の選定・設置は倉庫の責任者が行うものとし、教育は全体に行き届くものとする
教育の効果 = 0.1

2.1.4.4【対策】注意喚起ラベル

2.2

冷媒漏えい発生確率

1.00E-01

2.11E-04

2.11E-04

2.11E-04

・製品銘版や背面に「火気を近づけないこと」の注意喚起ラベルを掲示することにより、教育を受けているいないに関わらず、確率1/10の効果があるとする
注意喚起ラベルの効果＝0.1

1.00E-01

2.11E-04
新品の保管では、初期不良のうち、ガス漏れの割合をかけた値とする
・平成23年度から平成27年度の5年間における、内蔵ショーケースの出荷台数は、58097+52557+53534+52410+58001=274599[台]・平成23年度から平成27年度の5年間における、内蔵SCの設置時漏えい件数は、8+7+11+20+12=58[件] ⇒ 58[台]2.2.1

冷媒漏えい発生確率

2.11E-04

2.11E-04

2.11E-04

2.11E-04[-/台/年]

内蔵ショーケースの初期不良冷媒漏えい確率は、
58[台]/274599[台] = 0.0002112[-]
この値は、製造～設置の間で発生した冷媒漏えい確率であり、実際の保管時だけの漏えい発生確率よりは大きい値となるが、保管の期間について長期の場合も想定されるので、上記の値をそのまま使用する。
中古品の保管についての冷媒漏えいのデータが無いため、新品の冷媒漏えい発生確率を使用する。
→0.0002112[-]

2.2.2

梱包方法

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

[-]

-

2.3

保管確率

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00[-]

倉庫保管日数を考えるにあたり，冷媒漏えいが起こったときに可燃域が生成される漏れ量と時間を考える．
500g４分全量漏れ（0.2kg/h）とすると2.5hとなり，この時間を超えると可燃域が生成されず，着火減と遭遇することはない．
倉庫保管日数を１日（24h）とすると10倍近く余裕をみていることになる．
以上より保管日数を1日とする．

B-5 (未対策)
保管時の着火確率[-/台/年]
2

A2L冷媒内蔵SCリスクアセスメント【コンビニ】
中型倉庫・新品保管時FTA

冷媒:R1234yf

R1234yf

時間的遭遇確率 Pt
× 空間的遭遇確率 Ps[-]
2.1
R1234yf

許容値：5.3E-08
1.33E-13

冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
2.2

6.29E-10

R1234yf

保管確率
[-]
2.3

2.11E-04

R1234yf

冷媒漏えい発生確率2.2.1[-/台/年]

梱包方法
2.2.2

2.11E-04

R1234yf

喫煙1.00E+00

R1234yf

1.00E+00

ストーブ
ストーブは着火源とならない

R1234yf

6.29E-10

時間的遭遇確率 Pt[-]
2.1.1.1
R1234yf

R1234yf

空間的遭遇確率 Ps[-]
2.1.1.2

5.37E-04

R1234yf

作業者が製品の近くで喫煙してしまう
確率[-]2.1.1.3

1.17E-03

R1234yf

時間的遭遇確率[-]2.1.4.1

1.00E-03

R1234yf

R1234yf

0.00E+00

静電気

フォークリフトは着火源とならない
R1234yf 0.00.E+00

R1234yf

空間的遭遇確率[-]2.1.4.2

0.00E+00

フォークリフト

時間的遭遇確率 Pt[1/(m3･min]
2.1.2.1

0.00E+00

静電気は着火源とならない
R1234yf 0.00E+00

空間的遭遇確率 Ps[-]
2.1.2.2

R1234yf

時間的遭遇確率 Pt[-]
2.1.3.1

R1234yf

空間的遭遇確率 Ps[-]
2.1.3.2

0.00E+00

R1234yf

0.00E+00

B-6 (未対策)
保管時の着火確率[-/台/年]
2

A2L冷媒内蔵SCリスクアセスメント【コンビニ】
中型倉庫・中古保管時FTA

冷媒:R1234yf

R1234yf

時間的遭遇確率 Pt
× 空間的遭遇確率 Ps[-]
2.1
R1234yf

許容値：5.3E-08
1.33E-13

冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
2.2

6.29E-10

R1234yf

保管確率
[-]
2.3

2.11E-04

R1234yf

冷媒漏えい発生確率2.2.1[-/台/年]

梱包方法
2.2.2

2.11E-04

R1234yf

喫煙1.00E+00

R1234yf

1.00E+00

ストーブ
ストーブは着火源とならない

R1234yf

6.29E-10

時間的遭遇確率 Pt[-]
2.1.1.1
R1234yf

R1234yf

空間的遭遇確率 Ps[-]
2.1.1.2

5.37E-04

R1234yf

作業者が製品の近くで喫煙してしまう
確率[-]2.1.1.3

1.17E-03

R1234yf

時間的遭遇確率[-]2.1.4.1

1.00E-03

R1234yf

R1234yf

0.00E+00

静電気

フォークリフトは着火源とならない
R1234yf 0.00.E+00

R1234yf

空間的遭遇確率[-]2.1.4.2

0.00E+00

フォークリフト

時間的遭遇確率 Pt[1/(m3･min]
2.1.2.1

0.00E+00

静電気は着火源とならない
R1234yf 0.00E+00

空間的遭遇確率 Ps[-]
2.1.2.2

R1234yf

時間的遭遇確率 Pt[-]
2.1.3.1

R1234yf

空間的遭遇確率 Ps[-]
2.1.3.2

0.00E+00

R1234yf

0.00E+00

B-7 (未対策)
保管時の着火確率[-/台/年]
2

A2L冷媒内蔵SCリスクアセスメント【コンビニ】
狭小倉庫・新品保管時FTA

冷媒:R1234yf

R1234yf

時間的遭遇確率 Pt
× 空間的遭遇確率 Ps[-]
2.1
R1234yf

許容値：5.3E-08
2.59E-08

冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
2.2

1.23E-04

R1234yf

保管確率
[-]
2.3

2.11E-04

R1234yf

冷媒漏えい発生確率2.2.1[-/台/年]

梱包方法
2.2.2

2.11E-04

R1234yf

喫煙1.00E+00

R1234yf

1.00E+00

ストーブ
ストーブは着火源とならない

R1234yf

1.23E-04

時間的遭遇確率 Pt[-]
2.1.1.1

空間的遭遇確率 Ps[-]
2.1.1.2

8.99E-02

R1234yf

R1234yf

R1234yf

作業者が製品の近くで喫煙してしまう
確率[-]2.1.1.3

1.36E-01

R1234yf

1.00E-02

時間的遭遇確率[-]2.1.4.1
R1234yf

R1234yf

0.00E+00

静電気

フォークリフトは着火源とならない
R1234yf 0.00.E+00

R1234yf

空間的遭遇確率[-]2.1.4.2

8.20E-02

フォークリフト

時間的遭遇確率 Pt[1/(m3･min]
2.1.2.1

0.00E+00

静電気は着火源とならない
R1234yf 0.00E+00

空間的遭遇確率 Ps[-]
2.1.2.2

R1234yf

時間的遭遇確率 Pt[-]
2.1.3.1

R1234yf 0.00E+00

空間的遭遇確率 Ps[-]
2.1.3.2

R1234yf 0.00E+00

B-8 (未対策)
保管時の着火確率[-/台/年]
2

A2L冷媒内蔵SCリスクアセスメント【コンビニ】
狭小倉庫・中古保管時FTA

冷媒:R1234yf

R1234yf

時間的遭遇確率 Pt
× 空間的遭遇確率 Ps[-]
2.1
R1234yf

許容値：5.3E-08
2.59E-08

冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
2.2

1.23E-04

R1234yf

保管確率
[-]
2.3

2.11E-04

R1234yf

冷媒漏えい発生確率2.2.1[-/台/年]

梱包方法
2.2.2

2.11E-04

R1234yf

喫煙1.00E+00

R1234yf

1.00E+00

ストーブ
ストーブは着火源とならない

R1234yf

1.23E-04

時間的遭遇確率 Pt[-]
2.1.1.1

空間的遭遇確率 Ps[-]
2.1.1.2

8.99E-02

R1234yf

R1234yf

R1234yf

作業者が製品の近くで喫煙してしまう
確率[-]2.1.1.3

1.36E-01

R1234yf

1.00E-02

時間的遭遇確率[-]2.1.4.1
R1234yf

R1234yf

0.00E+00

静電気

フォークリフトは着火源とならない
R1234yf 0.00.E+00

R1234yf

空間的遭遇確率[-]2.1.4.2

8.20E-02

フォークリフト

時間的遭遇確率 Pt[1/(m3･min]
2.1.2.1

0.00E+00

静電気は着火源とならない
R1234yf 0.00E+00

空間的遭遇確率 Ps[-]
2.1.2.2

R1234yf

時間的遭遇確率 Pt[-]
2.1.3.1

R1234yf 0.00E+00

空間的遭遇確率 Ps[-]
2.1.3.2

R1234yf 0.00E+00

確率数値割付表

B-5,B-6,B-7,B-8
A2L冷媒内蔵SCリスクアセスメント【コンビニ】
保管時FTANo.

2

冷媒:R1234yf
中型倉庫保管
新品
中古品
R1234yf
R1234yf
未対策
対策
未対策
対策

項目
空間体積[m3]

2500

2500

37.5

37.5

時空積[min･m3]

0.50

0.50

10.20

10.20

可燃域継続時間ΔTv[min]

0.17

0.17

9.27

9.27

保管時の着火確率

2.1
2.1.1

狭小倉庫保管
新品
中古品
R1234yf
R1234yf
未対策
対策
未対策
対策

時間的遭遇確率 Pt
× 空間的遭遇確率 Ps
喫煙

単位

備考
【中型倉庫】 床面積1000[m2]、高さ2.5[m] ※実際の倉庫内高さは8mが一般的だが、FTA上は2.5mで計算を行う【狭小倉庫】 床面積15[m2]、高さ2.5[m]
保管時の漏えいはヒューマンエラーによるものであり，本来は急速漏れ又は噴出漏れとなる。
しかし，保管中にヒューマンエラーで漏えいするという可能性は非常に低く，製品を倉庫に入れる前又は入れた時に損傷を受け，それがその後の漏えいに繋がると考えるのが妥当と思われる。
従って，微少漏れから噴出漏れまで起こりえると考え，使用時の漏えい発生確率の比率を使用して時空積を計算する。
<中型倉庫> 時空積=(R290 の1000m2 での時空積)×(1－微少漏れ確率)=25.62×0.0194=0.50
また、狭小倉庫については床面積が小さく，ドア上下隙間の影響を受けやすいので，次式によって時空積を算出することとする。
時空積={R290 の密閉空間の時空積×(1－微少漏れ確率)＋R1234yf の密閉空間・24.01m2・1kg/h 漏れ時の時空積×微少漏れ確率}×0.13826=｛2207.3×0.0194+31.57×(1-0.0194)｝×0.13826=10.20※24.01m2 よりも15m2 の方がドア上下隙間の影響が大きく，かつ，R1234yf の方がドア上下隙間の影響はもっと大きいので，これでも安全側の値と言える。(報告書5.2.3 項 Table 5-2-4
より)

1.33E-13

1.33E-13

2.59E-08

2.59E-08[-/台/年]

6.29E-10

6.29E-10

1.23E-04

1.23E-04[-]

6.29E-10

6.29E-10

1.23E-04

1.23E-04<中型倉庫>可燃域継続時間 = (R290 の1000m2 での可燃域継続時間)×(1－微少漏れ確率) = 8.75×0.0194 = 0.17
<狭小倉庫>可燃域継続時間＝{R290 の密閉空間の可燃域継続時間×(1－微少漏れ確率)＋R1234yf の密閉空間・24.01m2・1kg/h 漏れ時の可燃域継続時間×微少漏れ確率}×0.24977={431.63×0.0194+29.32×(1-0.0194)}×0.24977=9.27(報告書5.2.3 項 Table 5-2-4 より)=No.2.1×No.2.2×No.2.3

マッチおよび石油ライターは着火源とあるが、火炎を有しない喫煙中の煙草および電子ライターでは着火しない（日本冷凍空調学会 微燃性冷媒リスク評価研究会 最終報告書より）
・喫煙本数：「毎日吸う人」の平均喫煙本数
2017年の1日当たりの平均喫煙本数は、男性18.1[本/日]、女性14.7[本/日]となっており6-2-1) 、多い方の男性平均喫煙本数を使用する．
・喫煙者率：28.2[%]
2017年「全国たばこ喫煙者率調査」、男性28.2％、女性9.0％となっており6-2-1) 、多い方の男性喫煙者率を使用する．
・男性喫煙率：[本/日/人]
18.1[本/日]×28.2/100[人] = 5.1[本/日/人]
・一日の内、喫煙をする時間は睡眠時間7.25時間6-2-2)を除いた時間とする．
・1本あたりの喫煙時間5[min]の内、ライターの着火時間は5[s]である．石油ライターの存在確率は5%なので、この間着火する可能性があるとする．
着火源存在時間ΔTi[h] : 5[s]/3600[s/h]×0.05=0.0000694[h]2.1.1.1

時間的遭遇確率 Pt（喫煙）5.37E-04

5.37E-04

8.99E-02

8.99E-02[-]

・1倉庫当たりの作業者数、勤務体系、倉庫内全体積については、以下の通りとする．
【中型倉庫】5[人]、8[h/日]勤務 【狭小倉庫】2[人]、2[h/日]勤務
喫煙本数n[回] : 作業時間[h]×平均喫煙本数/(24[h]-睡眠時間[h])【中型倉庫】→8[h]×18.1[本]/(24[h]-7.25[h])=8.64[回]【狭小倉庫】→2[h]×18.1[本]/(24[h]-7.25[h])=2.16[回]
時間的遭遇確率 Ptは【中型倉庫】⇒(1-(1-(ΔTi[h]+ΔTv[h])/作業時間[h])^n)×k = (1-(1-(0.0000694+0.017/60)/8)^8.64)×5×0.282 = 0.0193【狭小倉庫】⇒(1-(1-(ΔTi[h]+ΔTv[h])/作業時間[h])^n)×k = (1-(1-(0.0000694+9.27/60)/2)^2.16)×2×0.282 = 0.0968【中型倉庫】【狭小倉庫】の空間的遭遇確率Psを求める．
Ps=平均可燃空間体積/倉庫体積【中型倉庫】【狭小倉庫】について、
平均可燃空間体積=可燃空間時空積/可燃域継続時間を算出する．
【中型倉庫】
平均可燃空間体積は、2.93[m3] ※100m2での解析結果より
この値を1000m2での値として使用する。大きい値を使用していることになるので、安全側に出るので問題無い

2.1.1.2

空間的遭遇確率 Ps（喫煙）1.17E-03 -1.17E-03 -1.36E-01 -1.36E-01 -[-]【狭小倉庫】
平均可燃空間体積は、5.11[m3] ※15.21m2での解析結果より15m2とほぼ等しいものである【中型倉庫】 床面積1000[m2]、高さ2.5[m] の空間的遭遇確率は、→2.93[m3]/(1000[m2]×2.5[m])=0.0012[-]【狭小倉庫】 床面積15[m2]、高さ2.5[m] の空間的遭遇確率は、→5.11[m3]/(15[m2]×2.5[m])=[-]

2.1.1.3

作業者が製品の近くで喫煙してしまう確
1.00E-03
率

1.00E-03

1.00E-02

1.00E-02

倉庫での喫煙場所について、日冷工会員企業各社ヒアリングの結果、分煙については実施されているとの結果であった（喫煙室の設置、屋外での喫煙）．
このことから現状として、喫煙は製品のそばでは行わない状態がほとんどと想定される。しかしながら、倉庫の外で喫煙しているが、たまたま倉庫の出入り口付近に製品がある場合が想定されるので、以下の数値をその確率としてかけることとする。
中型倉庫→1/1000 = 0.001 (中型倉庫の大きさでは、ほとんど喫煙所が設置されていて、喫煙はそこで行うと想定．しかしながら可能性がないとは言い切れないため、0.1%とした)
狭小倉庫→1/100 = 0.01 (小型倉庫では喫煙室が設置されている場合が少なく、倉庫の出入り口で喫煙すると想定．製品がその近くにある場合の想定は、1%とした)

2.1.22.1.2.2

フォークリフト
時間的遭遇確率 Pt（フォークリフト）
空間的遭遇確率 Ps（フォークリフト）

2.1.3

静電気

2.1.2.1

2.1.3.1[-][m3･min]

空間的遭遇確率 Ps
（静電気）

2.1.4

ストーブ

・フォークリフトのスパークについては着火源とならない

・静電気については着火源とならない

時間的遭遇確率 Pt（静電気）

2.1.3.2・フォークリフトのスパークについては着火源とならない

-

-

-

-

[-]
・静電気については着火源とならない

-

-

-

-

[-]
狭小倉庫は事務所以外でもストーブを使用する可能性があるとする中型倉庫では事務所以外ではストーブを使用しないとする'・1倉庫当たりの勤務時間、空間体積については、以下の通りとする。
【狭小倉庫】2[h/日]勤務、床面積15[m2]、高さ2.5[m]2.1.4.1

・勤務時間中すべてにおいてストーブを使用すると想定 = 着火原存在確率ΔTi:2[h]・可燃域継続時間ΔTv[h]:4.57[min]平形ショーケースの解析モデル： 床面積84.70[m2] 冷媒量1000[g] エアカーテン無 より

時間的遭遇確率（ストーブ）

8.20E-02 8.20E-02

8.20E-02 8.20E-02[-]

・暖房器具の使用期間を120[日/年]（11月～3月想定）と想定
・暖房器具の使用率を50%と想定
・暖房器具のうち、ストーブを使用する割合を50[%]と想定(暖房器具は、エアコン、ファンヒーター、電気ストーブ、石油ストーブ等が考えられるがその中でストーブの割合を多めに見積もり50%とした)
時間的遭遇確率Pt : (ΔTi[h]+ΔTv[h])/作業時間[h]=(作業時間+ΔTv[h])/作業時間[h]>1のため、Pt=1 となるストーブ使用時で想定している冷媒漏えいは、作業に起因するものでないので、漏えいした冷媒が作業時間と遭遇する確率=時間的遭遇確率Pt'を算出する
Pt' = Pt×使用割合×使用率×使用期間率 = 1×0.5×0.5×(120/365) = 0.082【狭小倉庫】床面積15[m2]，高さ2.5[m] の空間的遭遇確率Psを求める．
空間的遭遇確率（ストーブ）は水平方向遭遇確率と高さ方向遭遇確率を乗じたものと考える．
平均可燃空間体積=仮想平均可燃空間高さ×仮想平均可燃空間面積《高さ方向遭遇確率》
仮想平均可燃空間高さ＜着火源高さの時→ 高さ方向遭遇確率＝0×仮想平均可燃空間高さ/空間高さ
仮想平均可燃空間高さ≧着火源高さの時→ 高さ方向遭遇確率＝1×仮想平均可燃空間高さ/空間高さ《水平方向遭遇確率》
空間のどこに置かれるかわからない場合→ 仮想平均可燃空間面積／空間面積＝1
2.1.4.2

空間的遭遇確率（ストーブ）

0.00E+00

0.00E+00[-]

この場合，仮想平均可燃空間高さ≧着火源高さなので，空間的遭遇確率Ps＝(仮想平均可燃空間高さ／空間高さ)×(仮想平均可燃空間面積／空間面積)＝平均可燃空間体積／空間体積となる【狭小倉庫】
条件 床面積24.01m2 冷媒量500g エアカーテンなし 凝縮器風速0m/s
平均可燃空間体積は、31.57[m3･min]/29.32[min] = 1.08[m3]この値を15m2での値として使用する。
着火源高さとして，ストーブの着火源は床から15cm以上にあるとする（委員市場製品調査）
仮想平均可燃空間高さ 1.08[m3]/15[m2]=0.072[m](仮想平均可燃空間高さ≦着火源高さ となり、着火とならない)

2.2

冷媒漏えい発生確率

2.11E-04

2.11E-04

2.11E-04

2.11E-04
新品の保管では、初期不良のうち、ガス漏れの割合をかけた値とする
・平成23年度から平成27年度の5年間における、内蔵ショーケースの出荷台数は、58097+52557+53534+52410+58001=274599[台]・平成23年度から平成27年度の5年間における、内蔵SCの設置時漏えい件数は、8+7+11+20+12=58[件] ⇒ 58[台]2.2.1

冷媒漏えい発生確率

2.11E-04

2.11E-04

2.11E-04

2.11E-04[-/台/年]

内蔵ショーケースの初期不良冷媒漏えい確率は、
58[台]/274599[台] = 0.0002112[-]
この値は、製造～設置の間で発生した冷媒漏えい確率であり、実際の保管時だけの漏えい発生確率よりは大きい値となるが、保管の期間について長期の場合も想定されるので、上記の値をそのまま使用する。
中古品の保管についての冷媒漏えいのデータが無いため、新品の冷媒漏えい発生確率を使用する。
→0.0002112[-]

2.2.2
2.3

梱包方法

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

[-]

保管確率

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00[-]

倉庫保管日数を考えるにあたり，冷媒漏えいが起こったときに可燃域が生成される漏れ量と時間を考える．
500g４分全量漏れ（0.2kg/h）とすると2.5hとなり，この時間を超えると可燃域が生成されず，着火減と遭遇することはない．
倉庫保管日数を１日（24h）とすると10倍近く余裕をみていることになる．
以上より保管日数を1日とする．

内
C-1,c-1 (未対策,対策)
対策

A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA

新規追加項目設置時の着火確率[-/台/年]
3

削除項目【コンビニ 新店工事】 冷媒：R290

許容値：5.26×10 -8

対策
未対策
R290 4.19E-09 1.64E-10

年間設置率
[-]
3.G

未対策
対策
R290 3.38E-08 1.33E-09

未対策
対策
R290 1.24E-01 1.24E-01(荷下ろし)着火確率[-/台/年]
3.1(運搬)着火確率[-/台/年]
3.2

未対策
対策
R290 3.04E-09 3.46E-12

未対策
対策
R290 2.16E-04 2.45E-06

着火エネルギー大着火エネルギー小

未対策
対策
R290 2.16E-04 2.45E-06(荷下ろし)
時間的遭遇確率(大)
[-]
3.1.a

未対策
対策
R290 1.62E-02 1.84E-04

未対策(荷下ろし)
空間的遭遇確率(大)
[-]
3.1.b

(荷下ろし)
時間的遭遇確率(小)
[-]
3.1.c

未対策
対策
R290 1.33E-02 1.33E-02

未対策

未対策
対策
R290 1.62E-02 1.84E-04

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.70E-01

未対策
対策
R290 1.41E-05 1.41E-05

対策

未対策

対策

未対策
対策
R290 1.09E-03 3.21E-04

未対策
対策
R290 8.16E-02 2.41E-02(運搬)
ろう付けバーナー[-]
3.2.a.1

未対策

対策

対策
(荷下ろし)教育(軍手着用)[-]
3.1.c.1.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.07E-01

未対策

(運搬)
ろう付けバーナー[-]
3.2.a.1.1

対策

R290

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
R290

対策

未対策
対策
R290 1.11E-02 1.03E-02

未対策
対策
R290 1.11E-02 1.11E-02(運搬)
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.2.a.3

未対策
対策
R290 1.41E-02 1.31E-02(運搬)
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.2.a.3.1

未対策
対策
R290 1.41E-02 1.41E-02

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01

(運搬)
たばこ
[-]
3.2.a.4

未対策
対策
R290 5.64E-02 6.41E-04

(運搬)
たばこ
[-]
3.2.a.4.1
未対策
対策
R290 5.64E-02 5.64E-02(運搬)
空間的遭遇確率(大)
[-]
3.2.b

未対策
対策
R290 1.33E-02 1.33E-02(運搬)
店内着火源(大)
[-]
3.A

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(運搬)
店内着火源（大）
[-]
3.A.1

対策
未対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E-01

対策
未対策
R290 1.21E-04 2.22E-05(運搬)
空間的遭遇確率(小)
[-]
3.2.d

未対策
対策
R290 6.26E-03 5.83E-03

対策
未対策
R290 9.43E-03 9.43E-03(運搬)
静電気(新店工事・客)[-]3.2.c.2(運搬)静電気[-]
3.2.c.1

対策

R290

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(運搬)
静電気(新店工事)[-]
3.2.c.1.1

未対策

対策

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.07E-01

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01(運搬)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.2.a.2

未対策
対策
R290 6.26E-03 5.83E-03(運搬)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.2.a.2.1

未対策
対策
R290 6.26E-03 6.26E-03(運搬)
店内着火源（小）
[-]
3.B

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(運搬)
店内着火源（小）
[-]
3.B.1

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(大)[-]3.3.1.b

対策
未対策
R290 1.15E-02 4.25E-03(据付･庫内漏えい)
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.3.1.a.3

未対策
対策
R290 2.32E-03 2.16E-03(据付・庫内漏えい
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.3.1.a.3.1
未対策
対策
R290 2.32E-03 2.32E-03

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01(据付・庫内漏えい)
たばこ[-]
3.3.1.a.4(据付・庫内漏えい)
店内着火源(大)
[-]
3.C

対策
未対策
R290 2.57E-03 2.92E-05(据付・庫内漏えい)
たばこ[-]
3.3.1.a.4.1
未対策
対策
R290 2.57E-03 2.57E-03

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.07E-01（据付・庫外漏えい）
冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.3.2.1

未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E-01

未対策
対策
R290 8.83E-04 4.22E-04

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(大)[-]3.3.1.b.1
未対策
対策
R290 1.15E-02 1.15E-02

対策
教育(扉の開放)[-]3.3.1.b.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.70E-01(据付・庫内漏えい)
店内着火源（小）
[-]
3.D

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫内漏えい)
店内着火源（小）
[-]
3.D.1

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫内漏えい)
店内着火源(大)
[-]
3.C.1

未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E-01

未対策
対策
R290 6.09E-03 2.53E-03(据付・庫内漏えい)
静電気[-]
3.3.1.c.1

未対策
対策
R290 3.75E-03 3.53E-04(据付・庫内漏えい)
静電気(新店工事)[-]
3.3.1.c.1.1
対策
未対策
R290 3.75E-03 3.75E-03

対策(据付・庫内漏えい)
教育(軍手着用)[-]
3.3.1.c.1.3
未対策
対策
R290 1.00E+00 3.07E-01

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.07E-01(据付・庫内漏えい)
静電気(客・新店工事)[-]
3.3.1.c.2

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

対策(据付・庫内漏えい)
注意ラベル(火気厳禁)[-]
3.3.1.a.4.2(据付・庫内漏えい)
時間的遭遇確率(小)[-]3.3.1.c

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

対策(据付・庫内漏えい)教育(たばこ)[-]3.3.1.a.4.3
未対策
対策
R290 1.00E+00 3.70E-01

対策
未対策
R290 2.47E-05 2.47E-05

対策
未対策
R290 8.13E-03 3.01E-03(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率[-]3.3.1.d.1
未対策
対策
R290 8.13E-03 8.13E-03

対策
教育(扉の開放)[-]3.3.1.d.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.70E-01(据付･庫内漏えい)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.3.1.a.2

未対策
対策
R290 2.34E-03 2.18E-03(据付・庫内漏えい)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.3.1.a.2.1
未対策
対策
R290 2.34E-03 2.34E-03

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.07E-01(据付・庫外漏えい)
時間的遭遇確率(大)[-]3.3.2.a

未対策
対策
R290 3.10E-02 1.75E-02(据付・庫外漏えい)
ろう付けバーナー[-]
3.3.2.a.1

未対策
対策
R290 5.10E-03 4.75E-03(据付・庫外漏えい)
ろう付けバーナー[-]
3.3.2.a.1.1
対策
未対策
R290 5.10E-03 5.10E-03(据付・庫外漏えい)
空間的遭遇確率(大)[-]3.3.2.b
対策
未対策
R290 1.67E-02 1.67E-02(据付･庫外漏えい)
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.3.2.a.3

未対策
対策
R290 1.36E-02 1.26E-02(据付・庫外漏えい)
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.3.2.a.3.1
未対策
対策
R290 1.36E-02 1.36E-02

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01(据付・庫外漏えい)
たばこ[-]
3.3.2.a.4(据付・庫外漏えい)
店内着火源(大)
[-]
3.E

未対策
対策
R290 1.23E-02 1.40E-04(据付・庫外漏えい)
たばこ[-]
3.3.2.a.4.1
未対策
対策
R290 1.23E-02 1.23E-02

対策(据付・庫外漏えい)
注意ラベル(火気厳禁)[-]
3.3.2.a.4.2
未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E-01

未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E-01

未対策
対策
R290 3.67E-04 1.31E-04

対策
未対策
R290 5.16E-04 2.92E-04(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(小)[-]3.3.1.d対策
注意ラベル(取扱注意)[-]
3.3.2.2

着火エネルギー小着火エネルギー大

未対策
対策
R290 4.95E-05 7.61E-06

対策
未対策
R290 6.24E-03 3.44E-03

未対策
対策
R290 1.34E-03 1.34E-03

対策
注意ラベル(取扱注意)[-]
3.3.1.3

着火エネルギー小(据付・庫内漏えい)
時間的遭遇確率(大)[-]3.3.1.a(据付・庫内漏えい)
ろう付けバーナー[-]
3.3.1.a.1.1
対策

未対策
対策
R290 2.97E-01 2.97E-01

未対策
対策
R290 7.17E-05 1.46E-05

対策
未対策
R290 1.34E-03 1.25E-03

R290

未対策
対策
R290 2.47E-05 2.47E-05

リーチイン
ショーケースの割合[-]
3.3.1.2

着火エネルギー大(据付・庫内漏えい)
ろう付けバーナー[-]
3.3.1.a.1

R290

未対策

未対策
対策
R290 2.18E-08 1.04E-09(据付・庫内漏えい)
冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.3.1.1(運搬)
時間的遭遇確率(小)
[-]
3.2.c

未対策

(据付・庫外漏えい)着火確率[-/台/年]
3.3.2

対策
未対策
R290 8.89E-10 1.63E-11

対策(運搬)教育(軍手着用)[-]
3.2.c.1.3

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.70E-01

未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E-01(据付・庫内漏えい)
着火確率[-/台/年]
3.3.1

未対策
対策
R290 5.90E-05 5.49E-05

対策(運搬)教育(たばこ)[-]
3.2.a.4.3

対策(運搬)注意ラベル(火気厳禁)[-]
3.2.a.4.2

対策
注意ラベル(取扱注意)
[-]
3.2.2

着火エネルギー小着火エネルギー大

対策

R290

(運搬)
冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.2.1

未対策
対策
R290 7.04E-06 7.04E-06(運搬)
時間的遭遇確率(大)
[-]
3.2.a

(荷下ろし)静電気[-]
3.1.c.1.1

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
対策
R290 1.15E-03 3.76E-04

未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E-01

R290

未対策

未対策
対策
R290 1.62E-02 1.62E-02

対策(荷下ろし)教育(たばこ)[-]
3.1.a.1.3

対策
注意ラベル(取扱注意)
[-]
3.1.2

R290

(荷下ろし)たばこ[-]
3.1.a.1.1

未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E-01(荷下ろし)
冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.1.1(荷下ろし)
空間的遭遇確率(小)
[-]
3.1.d

R290

未対策
対策
R290 2.27E-08 1.06E-09

未対策
対策
R290 8.07.E-09 2.65.E-10(荷下ろし)静電気[-]
3.1.c.1(荷下ろし)たばこ[-]
3.1.a.1

対策(荷下ろし)
注意ラベル(火気厳禁)[-]
3.1.a.1.2

対策

R290

(据付)着火確率[-/台/年]
3.3

対策
未対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫外漏えい)
店内着火源(大)
[-]
3.E.1

対策
未対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

対策(据付・庫外漏えい)教育(たばこ)[-]3.3.2.a.4.3
未対策
対策
R290 1.00E+00 3.70E-01(据付・庫内漏えい)
時間的遭遇確率(小)[-]3.3.2.c

対策
未対策
R290 3.11E-02 1.11E-02(据付・庫外漏えい)
静電気[-]
3.3.2.c.1

未対策
対策
R290 2.14E-02 2.01E-03(据付・庫外漏えい)
静電気(新店工事)[-]
3.3.2.c.1.1
未対策
対策
R290 2.14E-02 2.14E-02

対策(据付・庫外漏えい)
教育(軍手着用)[-]
3.3.2.c.1.3
対策
未対策
R290 1.00E+00 3.07E-01(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(小)[-]3.3.2.d
対策
未対策
R290 1.18E-02 1.18E-02(据付・庫外漏えい)
静電気(客・新店工事)[-]
3.3.2.c.2
未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(据付･庫外漏えい)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.3.2.a.2

未対策
対策
R290 9.74E-03 9.06E-03(据付・庫外漏えい)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.3.2.a.2.1
未対策
対策
R290 9.74E-03 9.74E-03

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.07E-01

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01(据付・庫外漏えい)
店内着火源（小）
[-]
3.F

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫外漏えい)
店内着火源（小）
[-]
3.F.1

対策
未対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

内C-1,c-1 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【コンビニ 新店工事】 冷媒：R290(運搬)店内着火源(大)
[-]
3.A.1

R290

未対策
0.00E+00(運搬)店内着火源(小)
[-]
3.B.1

対策
0.00E+00(運搬)
電源コンセント[-]
3.A.1.1

R290

未対策
0.00E+00(運搬)
照明スイッチ
[-]3.A.1.2
対策
0.00E+00(運搬)
電子ライター[-]
3.A.1.8

R290

未対策
0.00E+00

R290

R290

未対策
0.00E+00(運搬)
換気扇スイッチ[-]
3.A.1.3
対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(運搬)
コピー機・プリンター(発火事故)[-]
3.A.1.10(運搬)デフロストヒーター(他の機器)[-]
3.A.1.9
対策
0.00E+00

R290

対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

(運搬)
電子レンジ
[-]
3.A.1.5(運搬)フライヤースイッチ[-]
3.A.1.4

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(運搬)
加温装置 中華まん[-]
3.A.1.12(運搬)
コピー機・プリンター(使用)[-]3.A.1.11
対策
0.00E+00

R290

(運搬)
電灯
[-]
3.A.1.6

対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

(運搬)
白熱球
[-]
3.A.1.7
対策
0.00E+00(運搬)
加温装置 おでん[-]
3.A.1.13
対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(運搬)
ブラシモータ―(製品外)[-]
3.B.1.2
対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(運搬)
燃焼式暖房機[-]3.A.1.14
対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(運搬)
コーヒーディスペンサー[-]
3.B.1.1

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
店内着火源
[-]
3.C.1

R290

未対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
店内着火源
[-]
3.D.1
対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
電源コンセント[-]
3.C.1.1

R290

未対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
照明スイッチ
[-]3.C.1.2
対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
換気扇スイッチ[-]
3.C.1.3
対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
デフロストヒーター(他の機器)[-]
3.C.1.9(据付・庫内漏えい)
電子ライター[-]
3.C.1.8

R290

R290

対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
コピー機・プリンター(使用)[-]3.C.1.11(据付・庫内漏えい)
コピー機・プリンター(発火事故)[-]
3.C.1.10
対策
0.00E+00

R290

対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
電灯[-]
3.C.1.6(据付・庫内漏えい)
電子レンジ
[-]
3.C.1.5(据付・庫内漏えい)
フライヤースイッチ[-]
3.C.1.4

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
加温装置 中華まん[-]
3.C.1.12
対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
白熱球[-]
3.C.1.7
対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
ブラシモータ―(製品外)[-]
3.D.1.2
対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
燃焼式暖房機[-]3.C.1.14(据付・庫内漏えい)
加温装置 おでん[-]
3.C.1.13
対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
コーヒーディスペンサー[-]
3.D.1.1

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
店内着火源
[-]
3.F.1

(据付・庫外漏えい)
店内着火源
[-]
3.E.1

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
電源コンセント[-]
3.E.1.1

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
デフロストヒーター(他の機器)[-]
3.E.1.9
対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
コーヒーディスペンサー[-]
3.F.1.1

R290

R290

対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
コピー機・プリンター(発火事故)[-]
3.E.1.10
対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
電子レンジ
[-]
3.E.1.5(据付・庫外漏えい)
フライヤースイッチ[-]
3.E.1.4(据付・庫外漏えい)
換気扇スイッチ[-]
3.E.1.3(据付・庫外漏えい)
照明スイッチ[-]3.E.1.2(据付・庫外漏えい)
電子ライター[-]
3.E.1.8

R290

R290

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
コピー機・プリンター(使用)[-]3.E.1.11
対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
電灯[-]
3.E.1.6
対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
加温装置 おでん[-]
3.E.1.13(据付・庫外漏えい)
加温装置 中華まん[-]
3.E.1.12
対策
0.00E+00

R290(据付・庫外漏えい)
白熱球[-]
3.E.1.7

対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
ブラシモータ―(製品外)[-]3.F.1.2
対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
燃焼式暖房機
[-]3.E.1.14
対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

内C-2,c-2 (未対策,対策)
対策

A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA

新規追加項目設置時の着火確率[-/台/年]
3

削除項目【コンビニ 営業中工事】 冷媒：R290

許容値：5.26×10 -8

未対策
対策
R290 7.25E-08 6.49E-09

年間設置率
[-]
3.G

未対策
対策
R290 5.85E-07 5.23E-08

未対策
対策
R290 1.24E-01 1.24E-01(荷下ろし)着火確率[-/台/年]
3.1

未対策
対策
R290 3.04E-09 3.46E-12

未対策
対策
R290 2.16E-04 2.45E-06

着火エネルギー大着火エネルギー小

未対策
対策
R290 2.16E-04 2.45E-06(荷下ろし)
時間的遭遇確率(大)
[-]
3.1.a

未対策
対策
R290 1.62E-02 1.84E-04

未対策(荷下ろし)
時間的遭遇確率(小)
[-]
3.1.c

未対策
対策
R290 1.33E-02 1.33E-02

未対策

未対策
対策
R290 1.41E-05 1.41E-05

未対策

対策

未対策

対策

対策
(荷下ろし)教育(軍手着用)[-]
3.1.c.1.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.07E-01

未対策

(運搬)
ろう付けバーナー[-]
3.2.a.1.1

対策

R290

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
R290

対策

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(運搬)
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.2.a.3

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(運搬)
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.2.a.3.1

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01

(運搬)
たばこ
[-]
3.2.a.4

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

(運搬)
たばこ
[-]
3.2.a.4.1
未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(運搬)
空間的遭遇確率(大)
[-]
3.2.b

未対策
対策
R290 1.33E-02 1.33E-02(運搬)
店内着火源(大)
[-]
3.A

未対策
対策
R290 9.66E-01 9.66E-01(運搬)
店内着火源（大）
[-]
3.A.1

未対策
対策
R290 9.66E-01 9.66E-01

未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E-01

未対策
対策
R290 5.03E-03 1.52E-03(運搬)
空間的遭遇確率(小)
[-]
3.2.d

未対策
対策
R290 8.82E-03 8.82E-03

未対策
対策
R290 9.43E-03 9.43E-03(運搬)
静電気(客・営業中)[-]
3.2.c.3(運搬)静電気[-]
3.2.c.1

対策

R290

未対策
対策
R290 5.43E-03 5.43E-03(運搬)
静電気(営業中)[-]
3.2.c.1.2

未対策

対策

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.07E-01

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01(運搬)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.2.a.2

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(運搬)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.2.a.2.1

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(運搬)
店内着火源（小）
[-]
3.B

未対策
対策
R290 3.39E-03 3.39E-03(運搬)
店内着火源（小）
[-]
3.B.1

未対策
対策
R290 3.39E-03 3.39E-03(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(大)[-]3.3.1.b

未対策
対策
R290 1.15E-02 4.25E-03(据付･庫内漏えい)
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.3.1.a.3

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫内漏えい
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.3.1.a.3.1
未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01(据付・庫内漏えい)
たばこ[-]
3.3.1.a.4(据付・庫内漏えい)
店内着火源(大)
[-]
3.C

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫内漏えい)
たばこ[-]
3.3.1.a.4.1
未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.07E-01（据付・庫外漏えい）
冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.3.2.1

未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E-01

未対策
対策
R290 1.84E-02 1.70E-02

未対策
対策
R290 3.47E-01 3.47E-01(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(大)[-]3.3.1.b.1
未対策
対策
R290 1.15E-02 1.15E-02

対策
教育(扉の開放)[-]3.3.1.b.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.70E-01(据付・庫内漏えい)
店内着火源（小）
[-]
3.D

未対策
対策
R290 5.90E-04 5.90E-04(据付・庫内漏えい)
店内着火源（小）
[-]
3.D.1

未対策
対策
R290 5.90E-04 5.90E-04(据付・庫内漏えい)
店内着火源(大)
[-]
3.C.1

未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E-01

未対策
対策
R290 1.28E-01 1.50E-02(据付・庫内漏えい)
静電気[-]
3.3.1.c.1

未対策
対策
R290 1.25E-01 1.18E-02(据付・庫内漏えい)
静電気(営業中)[-]
3.3.1.c.1.2
未対策
対策
R290 1.25E-01 1.25E-01

対策(据付・庫内漏えい)
教育(軍手着用)[-]
3.3.1.c.1.3
未対策
対策
R290 1.00E+00 3.07E-01

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.07E-01(据付・庫内漏えい)
静電気(客・営業中)[-]
3.3.1.c.3

未対策
対策
R290 3.47E-01 3.47E-01

対策(据付・庫内漏えい)
注意ラベル(火気厳禁)[-]
3.3.1.a.4.2(据付・庫内漏えい)
時間的遭遇確率(小)[-]3.3.1.c

未対策
対策
R290 2.59E-03 2.59E-03

対策(据付・庫内漏えい)教育(たばこ)[-]3.3.1.a.4.3
未対策
対策
R290 1.00E+00 3.70E-01

未対策
対策
R290 2.47E-05 2.47E-05

着火エネルギー大

未対策
対策
R290 1.04E-03 4.50E-05

未対策
対策
R290 3.47E-01 3.47E-01

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

対策
注意ラベル(取扱注意)[-]
3.3.1.3

着火エネルギー小(据付・庫内漏えい)
時間的遭遇確率(大)[-]3.3.1.a(据付・庫内漏えい)
ろう付けバーナー[-]
3.3.1.a.1.1
対策

未対策
対策
R290 2.97E-01 2.97E-01

未対策
対策
R290 3.99E-03 1.48E-03

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

R290

対策
未対策
R290 2.47E-05 2.47E-05

リーチイン
ショーケースの割合[-]
3.3.1.2

着火エネルギー大(据付・庫内漏えい)
ろう付けバーナー[-]
3.3.1.a.1

R290

未対策

未対策
対策
R290 4.54E-07 4.21E-08(据付・庫内漏えい)
冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.3.1.1(運搬)
時間的遭遇確率(小)
[-]
3.2.c

未対策

(据付・庫外漏えい)着火確率[-/台/年]
3.3.2

未対策
対策
R290 3.69E-08 1.12E-09

対策(運搬)教育(軍手着用)[-]
3.2.c.1.3

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.70E-01

未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E-01(据付・庫内漏えい)
着火確率[-/台/年]
3.3.1

未対策
対策
R290 8.32E-05 8.32E-05

対策(運搬)教育(たばこ)[-]
3.2.a.4.3

対策(運搬)注意ラベル(火気厳禁)[-]
3.2.a.4.2

対策
注意ラベル(取扱注意)
[-]
3.2.2

着火エネルギー小

未対策
対策
R290 1.29E-02 1.29E-02

未対策
対策
R290 9.66E-01 9.66E-01(運搬)
ろう付けバーナー[-]
3.2.a.1

対策(運搬)
冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.2.1

着火エネルギー大

対策

R290

未対策
対策
R290 4.91E-07 4.32E-08

未対策
対策
R290 7.04E-06 7.04E-06(運搬)
時間的遭遇確率(大)
[-]
3.2.a

(荷下ろし)静電気[-]
3.1.c.1.1

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
対策
R290 1.30E-02 1.30E-02

未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E-01

R290

未対策

未対策
対策
R290 1.62E-02 1.62E-02

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.70E-01

対策
注意ラベル(取扱注意)
[-]
3.1.2

R290

(荷下ろし)たばこ[-]
3.1.a.1.1

対策(荷下ろし)教育(たばこ)[-]
3.1.a.1.3(荷下ろし)
冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.1.1(荷下ろし)
空間的遭遇確率(小)
[-]
3.1.d

R290

未対策
対策
R290 1.62E-02 1.84E-04

未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E-01

未対策
対策
R290 9.13.E-08 9.13.E-09(荷下ろし)静電気[-]
3.1.c.1(荷下ろし)たばこ[-]
3.1.a.1

対策(荷下ろし)
注意ラベル(火気厳禁)[-]
3.1.a.1.2

対策

R290

(荷下ろし)
空間的遭遇確率(大)
[-]
3.1.b

(据付)着火確率[-/台/年]
3.3(運搬)着火確率[-/台/年]
3.2

未対策
対策
R290 8.13E-03 3.01E-03(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率[-]3.3.1.d.1
未対策
対策
R290 8.13E-03 8.13E-03

対策
教育(扉の開放)[-]3.3.1.d.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.70E-01(据付･庫内漏えい)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.3.1.a.2

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫内漏えい)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.3.1.a.2.1
未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.07E-01(据付・庫外漏えい)
時間的遭遇確率(大)[-]3.3.2.a

未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E+00(据付・庫外漏えい)
ろう付けバーナー[-]
3.3.2.a.1

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫外漏えい)
ろう付けバーナー[-]
3.3.2.a.1.1
未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

未対策
対策
R290 1.71E-03 3.76E-04(据付・庫外漏えい)
空間的遭遇確率(大)[-]3.3.2.b

未対策
対策
R290 1.67E-02 1.67E-02(据付･庫外漏えい)
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.3.2.a.3

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫外漏えい)
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.3.2.a.3.1
未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01(据付・庫外漏えい)
たばこ[-]
3.3.2.a.4(据付・庫外漏えい)
店内着火源(大)
[-]
3.E

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫外漏えい)
たばこ[-]
3.3.2.a.4.1
未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

対策(据付・庫外漏えい)
注意ラベル(火気厳禁)[-]
3.3.2.a.4.2
未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E-01

未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E-01

着火エネルギー小

未対策
対策
R290 1.67E-02 1.67E-02(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(小)[-]3.3.1.d対策
注意ラベル(取扱注意)[-]
3.3.2.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E+00(据付・庫外漏えい)
店内着火源(大)
[-]
3.E.1

未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E+00

対策(据付・庫外漏えい)教育(たばこ)[-]3.3.2.a.4.3
未対策
対策
R290 1.00E+00 3.70E-01(据付・庫内漏えい)
時間的遭遇確率(小)[-]3.3.2.c

未対策
対策
R290 1.45E-01 3.19E-02(据付・庫外漏えい)
静電気[-]
3.3.2.c.1

未対策
対策
R290 1.25E-01 1.18E-02(据付・庫外漏えい)
静電気(営業中)[-]
3.3.2.c.1.2
未対策
対策
R290 1.25E-01 1.25E-01

対策(据付・庫外漏えい)
教育(軍手着用)[-]
3.3.2.c.1.3
未対策
対策
R290 1.00E+00 3.07E-01(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(小)[-]3.3.2.d

未対策
対策
R290 1.18E-02 1.18E-02(据付・庫外漏えい)
静電気(客・営業中)[-]
3.3.2.c.3
未対策
対策
R290 1.56E-02 1.56E-02(据付･庫外漏えい)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.3.2.a.2

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫外漏えい)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.3.2.a.2.1
未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.07E-01

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01(据付・庫外漏えい)
店内着火源（小）
[-]
3.F

未対策
対策
R290 4.52E-03 4.52E-03(据付・庫外漏えい)
店内着火源（小）
[-]
3.F.1

未対策
対策
R290 4.52E-03 4.52E-03

内C-2,c-2 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【コンビニ 営業中工事】 冷媒：R290(運搬)店内着火源(小)
[-]
3.B.1

(運搬)店内着火源(大)
[-]
3.A.1

R290

未対策
9.66E-01

対策
9.66E-01

未対策
4.16E-03

対策
4.16E-03(運搬)
電子ライター[-]
3.A.1.8

R290

未対策
2.09E-02(運搬)
換気扇スイッチ[-]
3.A.1.3(運搬)
照明スイッチ
[-]3.A.1.2(運搬)
電源コンセント[-]
3.A.1.1

R290

R290

R290

未対策
8.32E-03

対策
8.32E-03

R290

未対策
1.00E-03

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

対策
1.00E-03

R290

未対策
1.01E-11

R290

未対策
4.09E-02

対策
4.09E-02

対策
1.01E-11

R290

未対策
2.69E-01

R290

未対策
6.60E-10

対策
2.69E-01

R290

未対策
4.09E-02

(運搬)
白熱球
[-]
3.A.1.7

(運搬)
電灯
[-]
3.A.1.6
対策
6.60E-10

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

対策
4.09E-02

R290

未対策
4.09E-02

R290

未対策
0.00E+00

対策
3.39E-03(運搬)
ブラシモータ―(製品外)[-]
3.B.1.2
対策
0.00E+00

R290

未対策
3.39E-03

対策
3.39E-03(運搬)
燃焼式暖房機[-]3.A.1.14(運搬)
加温装置 おでん[-]
3.A.1.13(運搬)
加温装置 中華まん[-]
3.A.1.12(運搬)
コピー機・プリンター(使用)[-]3.A.1.11(運搬)
コピー機・プリンター(発火事故)[-]
3.A.1.10(運搬)デフロストヒーター(他の機器)[-]
3.A.1.9
対策
2.09E-02

R290

(運搬)
電子レンジ
[-]
3.A.1.5(運搬)フライヤースイッチ[-]
3.A.1.4

未対策
3.39E-03

対策
4.09E-02

R290

未対策
9.96E-05

対策
9.96E-05(運搬)
コーヒーディスペンサー[-]
3.B.1.1

R290

未対策
5.40E-01

対策
5.40E-01(据付・庫内漏えい)
店内着火源
[-]
3.D.1

(据付・庫内漏えい)
店内着火源
[-]
3.C.1

R290

未対策
3.47E-01

対策
3.47E-01

未対策
7.19E-05

対策
7.19E-05

未対策
9.02E-04

未対策
1.44E-04

対策
1.44E-04

対策
9.02E-04

R290

未対策
1.25E-03

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

対策
1.25E-03

R290

未対策
1.01E-11

R290

未対策
3.19E-03

対策
3.19E-03(据付・庫内漏えい)
コピー機・プリンター(使用)[-]3.C.1.11(据付・庫内漏えい)
コピー機・プリンター(発火事故)[-]
3.C.1.10(据付・庫内漏えい)
デフロストヒーター(他の機器)[-]
3.C.1.9(据付・庫内漏えい)
電子ライター[-]
3.C.1.8

R290

R290

対策
1.01E-11

R290

未対策
1.28E-01(据付・庫内漏えい)
電灯[-]
3.C.1.6(据付・庫内漏えい)
電子レンジ
[-]
3.C.1.5(据付・庫内漏えい)
フライヤースイッチ[-]
3.C.1.4(据付・庫内漏えい)
換気扇スイッチ[-]
3.C.1.3(据付・庫内漏えい)
照明スイッチ
[-]3.C.1.2(据付・庫内漏えい)
電源コンセント[-]
3.C.1.1

R290

R290

R290

未対策
6.60E-10

対策
6.60E-10

R290

未対策
3.19E-03

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

対策
3.19E-03

R290

未対策
3.19E-03

R290

未対策
0.00E+00

対策
5.90E-04(据付・庫内漏えい)
ブラシモータ―(製品外)[-]
3.D.1.2
対策
0.00E+00

R290

未対策
5.90E-04

対策
5.90E-04(据付・庫内漏えい)
燃焼式暖房機[-]3.C.1.14(据付・庫内漏えい)
加温装置 おでん[-]
3.C.1.13(据付・庫内漏えい)
加温装置 中華まん[-]
3.C.1.12
対策
1.28E-01

R290(据付・庫内漏えい)
白熱球[-]
3.C.1.7

未対策
5.90E-04

対策
3.19E-03

R290

未対策
9.97E-05

対策
9.97E-05(据付・庫内漏えい)
コーヒーディスペンサー[-]
3.D.1.1

R290

未対策
2.07E-01

対策
2.07E-01(据付・庫外漏えい)
店内着火源
[-]
3.F.1

(据付・庫外漏えい)
店内着火源
[-]
3.E.1

R290

未対策
1.00E+00

対策
1.00E+00(据付・庫外漏えい)
電源コンセント[-]
3.E.1.1

R290

未対策
5.01E-04

対策
5.01E-04

未対策
5.98E-03

未対策
8.02E-01

未対策
1.00E-03

対策
1.00E-03

対策
5.98E-03

対策
8.02E-01

R290

未対策
1.25E-03

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
コピー機・プリンター(発火事故)[-]
3.E.1.10(据付・庫外漏えい)
デフロストヒーター(他の機器)[-]
3.E.1.9(据付・庫外漏えい)
コーヒーディスペンサー[-]
3.F.1.1

R290

R290

(据付・庫外漏えい)
フライヤースイッチ[-]
3.E.1.4(据付・庫外漏えい)
換気扇スイッチ[-]
3.E.1.3(据付・庫外漏えい)
照明スイッチ[-]3.E.1.2(据付・庫外漏えい)
電子ライター[-]
3.E.1.8

R290

R290

対策
1.25E-03

R290

未対策
1.01E-11

R290

未対策
2.16E-02

対策
2.16E-02

R290

未対策
3.53E-01

R290

未対策
6.60E-10

対策
6.60E-10

対策
3.53E-01

R290

未対策
2.16E-02

R290

未対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
白熱球[-]
3.E.1.7
対策
0.00E+00

対策
2.16E-02

R290

未対策
2.16E-02

R290

未対策
0.00E+00

対策
2.16E-02

R290

未対策
9.97E-05

対策
4.52E-03(据付・庫外漏えい)
ブラシモータ―(製品外)[-]3.F.1.2
対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
燃焼式暖房機
[-]3.E.1.14(据付・庫外漏えい)
加温装置 おでん[-]
3.E.1.13(据付・庫外漏えい)
加温装置 中華まん[-]
3.E.1.12(据付・庫外漏えい)
コピー機・プリンター(使用)[-]3.E.1.11
対策
1.01E-11(据付・庫外漏えい)
電灯[-]
3.E.1.6(据付・庫外漏えい)
電子レンジ
[-]
3.E.1.5

未対策
4.52E-03

対策
9.97E-05

R290

未対策
4.52E-03

対策
4.52E-03

C-1,c-1,C-2,c-2 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【コンビニ 新店・営業中工事】 冷媒：R290【数値パラメータ】

店舗床面積（解析空間面積）
[m2]
100
84.7
84.7
84.7

組み合わせ
パターン
ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ

・・・
・・・
・・・
・・・

新店工事
R290
組み合わせ 遭遇
パターン
パターン

平均可燃
空間体積
[m3]
2.93
2.48
3.11
2.14

可燃域継続
時間
[min]
8.75
7.65
10.93
1.77

作業空間
店外 or 店内
店外（荷下ろし）店内（運搬）
店内（据付）
店内（据付）

漏えい個所
庫外or庫内
庫外
庫外
庫外
庫内

冷媒漏えいと着火源との遭遇パターンについて①作業に起因する漏えいと、作業に起因する着火源②作業に起因しない漏えいと、作業に起因する着火源③作業に起因しない漏えいと、作業に起因しない着火源

営業中
R290
着火源
着火源
作業時間
存在時間 動作時間
Ts[h]ΔTI[h]ΔTIc[h]

着火源
使用回数
n[回]

着火源
着火源の
作動回数 存在係数
nc[回]
[-]

着火エネルギーの区別
大 or 小設置時の着火確率（荷下ろし）着火確率

計算値
計算値

3.1.1

（荷下ろし）冷媒漏えい発生確率

1.41E-05

対策
注意ラベル(取扱注意)（荷下ろし）時間的遭遇確率(大)(荷下ろし)たばこ

1.00E+00

1.00E-01

1.00E+00

1.00E-01

[-]

3.1.a
3.1.a.1

計算値
計算値

計算値
計算値

計算値
計算値

計算値
計算値

[-]
[-]

3.1.a.1.1(荷下ろし)たばこ←←←

1.62E-02

対策

可燃域
継続時間
Tv[h]

3
3.1

②

未対策

平均可燃
空間体積
3
[m ]

項目

ⅰ

対策

空間体積
[m3]

No.

3.1.2

未対策

空間体積
(高さ2.2[m])[m3]
220186.34186.34186.34

計算値
計算値

計算値
計算値

計算値
計算値

←

←

←

単位

算出根拠・出典[-/台/年] 計算値[-/台/年] 計算値
・平成23年度から平成27年度の5年間における，内蔵ショーケースの出荷台数は，58097+52557+53534+52410+58001=274599[台]出典)報告書3.4.2 項のTable 3-8
・平成23年度から平成27年度の5年間における，内蔵SCの設置時漏えい件数は，8+7+11+20+12=58[件] ⇒ 58[台]出典)報告書3.4.2 項のTable 3-8
・設置ステージ前には，輸送ステージと保管ステージがあり，各ステージにおける漏えい割合が同じと想定する．
[-/台/年] ・設置ステージは，荷下ろし，運搬，据付の3つの作業工程に分けることができ，それぞれの作業における漏えい割合はそれぞれの作業時間に比例すると想定する．よって，荷下ろし時：運搬時：据付時＝0.2：0.1：0.7＝2：1：7とする．
荷下ろし時の冷媒漏えい発生確率は
58[台]/274599[台]/3×(2/10) =1.41E-05[-]

1.46E-01

2.00E-01

1.25E-02

1.25E-02

2.16E-01

1.00E+00

5.64E-02

大[-]可燃性冷媒の使用に対する注意喚起ラベルが貼付されているため，従来よりも丁寧に機器を取り扱うものとし，対策効果を1/10 とする．
計算値
計算値
たばこによる着火は，機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出し，作業者がたばこを吸いながら作業していることを想定し，たばこの赤火に着火することを想定する．
・「毎日吸う人」の2017年の1日当たりの平均喫煙本数は，男性18.1本，女性14.7本となっており，作業者は男性を想定し，男性の平均喫煙本数18.1[本/日/人]を使用する．
・2017年「全国たばこ喫煙者率調査」，男性28.2％，女性9.0％となっており，作業者は男性を想定し，男性の喫煙率28.2[%]を使用する．
・作業中に喫煙する確率をADL レポートの訓練を無視する確率を参考に10%とする．
・一日の内，喫煙をする時間は睡眠時間を除いた時間とし，20歳～64歳までの男性の平均睡眠時間は，7.25[h]である．
・作業者の数は2人とする．
・1本あたりの喫煙時間5[min]の内，赤火になる時間は40[s]（委員実測値），ライターの着火時間5[s]であり，45[s]間着火する可能性があるとする．
・荷下ろし作業時間を0.2[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店外の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.2[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 45[s]/60/60 = 0.0125[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 45[s]/60/60 = 0.0125[h]
着火源使用回数n[回] = 18.1[本/日/人]×0.2/（24 - 7.25）=0.216[本]遭遇パターン④のns = n×ΔTs/(24-7.25)として計算
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.282[-]×0.1[-]×2[人] = 0.0564[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)

3.1.a.1.2

3.1.a.1.3

対策(荷下ろし)注意ラベル(火気厳禁)

1.00E+00

対策(荷下ろし)教育(たばこ)

1.00E+00

1.00E-01

3.70E-01

1.00E+00

1.00E+00

1.00E-01[-]

3.70E-01[-]

製品外周のこん包材には，報告書8.2.7 項のFig. 8-1に指示された注意表示がされており，作業者による喫煙行為を抑制するとし，その効果を1/10[-]とする．
・ガイドラインに基づき，各製造メーカーおよび業界団体は，設置業者に対して直接または販売店を通して可燃性冷媒を使用した機器を取り扱う場合は着火源の発生につながる行為に注意する旨の教育を行うこととする．内蔵ショーケースの設置業者の内，低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし，教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度に行き渡ると想定し，その割合を0.7とする．
・教育による効果を0.1とする．
対策効果は，0.1*0.7+1*(1-0.7) = 0.37[-]

空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m3･min]／可燃域継続時間[min])／空間体積[m3]3.1.b（荷下ろし）空間的遭遇確率(大)

3.2

3.2.1

ⅰ

2.20E+02

2.93E+00

大[-]・平均可燃空間体積は，漏えい解析結果の値を用いる．平均可燃空間体積 = 2.928[m3](解析条件：平形ショーケース機械室漏れ（4分全量漏れ） 解析空間体積100[m2]×2.2[m] 冷媒量500[g] 機械室風速0[m/s])
・空間体積は，店外面積を100[m2]，高さ2.2[m]として算出する．空間体積 = 100[m2]×2.2[m] = 220[m3]・着火エネルギーの区別：大 ⇒ 平均可燃空間体積の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)

1.33E-02←←←（運搬）着火確率

計算値

計算値

計算値

計算値

（運搬時）冷媒漏えい発生確率

7.04E-06←←←

1.00E+00

1.00E-01

1.00E+00

1.00E-01

[-]

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値

以上より，空間的遭遇確率 = 2.928[m3]÷220[m3] = 1.33E-02[-]

3.2.a

対策
注意ラベル(取扱注意)(運搬)時間的遭遇確率(大)3.2.a.1(運搬)ろう付けバーナー

3.2.2[-/台/年] 計算値
・平成23年度から平成27年度の5年間における，内蔵ショーケースの出荷台数は，58097+52557+53534+52410+58001=274599[台]出典)報告書3.4.2 項のTable 3-8
・平成23年度から平成27年度の5年間における，内蔵SCの設置時漏えい件数は，8+7+11+20+12=58[件] ⇒ 58[台]出典)報告書3.4.2 項のTable 3-8
・設置ステージ前には，輸送ステージと保管ステージがあり，各ステージにおける漏えい割合が同じと想定する．
[-/台/年] ・設置ステージは，荷下ろし，運搬，据付の3つの作業工程に分けることができ，それぞれの作業における漏えい割合はそれぞれの作業時間に比例すると想定する．よって，荷下ろし時：運搬時：据付時＝0.2：0.1：0.7＝2：1：7とする．
運搬時の冷媒漏えい発生確率は
58[台]/274599[台]/3×(1/10) =7.04E-06[-]
可燃性冷媒の使用に対する注意喚起ラベルが貼付されているため，従来よりも丁寧に機器を取り扱うものとし，対策効果を1/10 とする．

＜新店工事の場合＞
新店時，店内で別置式SCのろう付け作業があることを想定
・ろう付けバーナー使用回数4回 ろう付けバーナー点火時間2分
・別置式SCの設置時間は，1店舗あたり6[h]と想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．
・別置式SCの設置と内蔵SCの設置が同じ日にある確率を50%と想定．
・店舗工事は，その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし，別置式SCの設置と内蔵SCの運搬作業が同じ時間帯にある確率は(0.1[h]+6[h])/12[h] = 0.508[-]
3.2.a.1.1(運搬)ろう付けバーナーⅱ③

1.11E-02←

0.00E+00←

1.27E-01

1.00E-01

3.30E-02

3.30E-02

4.00E+00

1.00E+00

2.54E-01

大[-]可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 2[min]/60 = 0.033[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 2[min]/60 = 0.033[h]
着火源使用回数n[回] = 4[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]×0.508[-] = 0.254[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
別置式ショーケースのろう付け作業は無いと想定する．

3.2.a.2

3.2.a.2.1(運搬)電動ドライバー（店舗工事）(運搬)電動ドライバー（店舗工事）

計算値

ⅱ

③

6.26E-03

計算値

←

計算値

0.00E+00

計算値

←

[-]

9.01E-02

1.00E-01

8.33E-04

8.33E-04

1.00E+02

1.00E+00

1.27E-02

小

[-]

計算値
＜新店工事の場合＞'・電動ドライバーによる着火は，機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出し，別置式SC設置で電動ドライバーが使用され，その電動ドライバーが火花を発生させるブラシモーター仕様であることを想定する．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．
・別置式SCの設置時間は，1店舗あたり6[h]と想定．
・電動ドライバーが使用され，1回あたり3[s]と想定．
・別置式SCの据付に使用する電動ドライバーの使用回数は，ケース同士の連結，運搬フレームの取り外し，化粧板金の取付などと多く，1店舗あたり100[回]を想定．
・電動ドライバーの仕様がブラシモーターである割合を5%と想定する．
出典)報告書4.2.4 項 3)
・別置式SCの設置と内蔵SCの設置が同じ日にある割合を50%と想定．
・店舗工事は，その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし，別置式SCの設置と内蔵SCの運搬が同じ時間帯にある確率は(0.1[h]+6[h])/12[h] = 0.508[-]
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 3[s]/60/60 = 0.000833[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 3[s]/60/60 = 0.000833[h]
着火源使用回数n[回] = 100[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.05[-]×0.5[-]×0.508[-] = 0.0127[-]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
店舗工事が行われず，電動ドライバーを使用しないと想定する．

3.2.a.3(運搬)電動グラインダー（店舗工事）

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値

C-1,c-1,C-2,c-2 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【コンビニ 新店・営業中工事】 冷媒：R290【数値パラメータ】

店舗床面積（解析空間面積）
[m2]
100
84.7
84.7
84.7

組み合わせ
パターン
ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ

・・・
・・・
・・・
・・・

新店工事
R290
No.

3.2.a.3.1

項目(運搬)電動グラインダー（店舗工事）

組み合わせ 遭遇
パターン
パターン

ⅱ

③

未対策

1.41E-02

空間体積(高さ2.2[m])[m3]
220186.34186.34186.34

平均可燃
空間体積
[m3]
2.93
2.48
3.11
2.14

可燃域継続
時間
[min]
8.75
7.65
10.93
1.77

作業空間
店外 or 店内
店外（荷下ろし）店内（運搬）
店内（据付）
店内（据付）

漏えい個所
庫外or庫内
庫外
庫外
庫外
庫内

冷媒漏えいと着火源との遭遇パターンについて①作業に起因する漏えいと、作業に起因する着火源②作業に起因しない漏えいと、作業に起因する着火源③作業に起因しない漏えいと、作業に起因しない着火源

営業中
R290

対策

←

未対策

0.00E+00

対策

空間体積
[m3]

平均可燃
空間体積
3
[m ]

←

可燃域
継続時間
Tv[h]

1.27E-01

着火源
着火源
作業時間
存在時間 動作時間
Ts[h]ΔTI[h]ΔTIc[h]1.00E-01

4.17E-03

4.17E-03

着火源
使用回数
n[回]

1.00E+01

着火源
着火源の作動回数 存在係数
nc[回]
[-]

1.00E+00

1.69E-01

着火エネルギーの区別
大 or 小大単位[-]算出根拠・出典＜新店工事の場合＞
・電動グラインダーによる着火は，機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出し，店舗工事で電動グラインダーが使用され，その電動グラインダーにより金属の切断・研磨を行った際に発生する火花に着火することを想定する．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．
・店舗工事時間は，1店舗あたり8[h]と想定．
・電動グラインダーが使用され，1回あたり15[s]と想定．
・店舗工事に使用する電動グラインダーの使用回数は， 1店舗あたり10[回]を想定．
・電動グラインダーが使用される割合を50%と想定．
・店舗工事と内蔵SCの設置が同じ日にある割合を50%と想定．
・店舗工事は，その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし，店舗工事と内蔵SCの運搬が同じ時間帯にある確率は(0.1[h]+8[h])/12[h] = 0.675[-]
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 15[s]/60/60 = 0.00417[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 15[s]/60/60 = 0.00417[h]
着火源使用回数n[回] = 10[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]×0.5[-]×0.675 = 0.169[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
店舗工事が行われず，電動グラインダーを使用しないと想定する．

3.2.a.4(運搬)たばこ3.2.a.4.1(運搬)たばこ

計算値ⅱ②

5.64E-02

計算値

計算値

計算値

←

0.00E+00←[-]

1.27E-01

1.00E-01

1.25E-02

1.25E-02

1.08E-01

1.00E+00

5.64E-02

大

[-]

計算値
＜新店工事の場合＞・たばこによる着火は，機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出し，作業者がたばこを吸いながら作業していることを想定し，たばこの赤火に着火することを想定する．
・「毎日吸う人」の2017年の1日当たりの平均喫煙本数は，男性18.1本，女性14.7本となっており，作業者は男性を想定し，男性の平均喫煙本数18.1[本/日/人]を使用する．
・2017年「全国たばこ喫煙者率調査」，男性28.2％，女性9.0％となっており，作業者は男性を想定し，男性の喫煙率28.2[%]を使用する．
・作業中に喫煙する確率をADL レポートの訓練を無視する確率を参考に10%とする．
・一日の内，喫煙をする時間は睡眠時間を除いた時間とし，20歳～64歳までの男性の平均睡眠時間は，7.25[h]である．
・作業者の数は2人とする．
・1本あたりの喫煙時間5[min]の内，赤火になる時間は40[s]（委員実測値），ライターの着火時間5[s]であり，45[s]間着火する可能性があるとする．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 45[s]/60/60 = 0.0125[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 45[s]/60/60 = 0.0125[h]
着火源使用回数n[回] = 18.1[本/日/人]×0.1/（24 - 7.25）=0.108[本]遭遇パターン④のns = n×ΔTs/(24-7.25)として計算
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.282[-]×0.1[-]×2[人] = 0.0564[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
店内でたばこを吸わないと想定する．

3.2.a.4.2

対策(運搬)注意ラベル(火気厳禁)

3.2.a.4.3

対策(運搬)教育(たばこ)

1.00E+00

1.00E+00

1.00E-01

3.70E-01

1.00E+00

1.00E+00

1.00E-01[-]

3.70E-01[-]

製品外周のこん包材には，報告書8.2.7 項のFig. 8-1に指示された注意表示がされており，作業者による喫煙行為を抑制するとし，その効果を1/10[-]とする．
・ガイドラインに基づき，各製造メーカーおよび業界団体は，設置業者に対して直接または販売店を通して可燃性冷媒を使用した機器を取り扱う場合は着火源の発生につながる行為に注意する旨の教育を行うこととする．内蔵ショーケースの設置業者の内，低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし，教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度に行き渡ると想定し，その割合を0.7とする．
・教育による効果を0.1とする．
対策効果は，0.1*0.7+1*(1-0.7) = 0.37[-]
空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m3･min]／可燃域継続時間[min])／空間体積[m3]3.2.b(運搬)空間的遭遇確率(大)ⅱ

1.33E-02

1.86E+02

2.48E+00

大[-]・平均可燃空間体積は，・平均可燃空間体積は，漏えい解析結果から作成した近似式より算出した値を用いる．平均可燃空間体積 = 3.11[m3](解析条件：平形ショーケース機械室漏れ（4分全量漏れ） 冷媒量500[g] 機械室風速0[m/s])
・運搬中は，製品が1.0[m/s]で移動しているため，漏えいした冷媒が拡散しやすいと想定し，補正値を乗ずる．
補正値は，リーチインショーケースの庫内漏れの解析結果から機械室風速1.0[m/s]の平均可燃空間体積と0[m/s]の平均可燃空間体積の比とする．
補正値 = 2.0[m3]÷2.46[m3] = 0.8[-]・空間体積は，店舗内床面積を84.7[m2]，高さ2.2[m]として算出する．空間体積 = 84.7[m2]×2.2[m] = 186.3[m3]・着火エネルギーの区別：大 ⇒ 平均可燃空間体積の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
以上より，空間的遭遇確率 = 3.11[m3]×0.8÷186.3[m3] = 1.33E-02[-]

3.2.c(運搬)時間的遭遇確率（小）

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

3.2.c.2(運搬)静電気(客・新店工事)

0.00E+00

←

－

－

[-]

3.2.c.3(運搬)静電気（客・営業中)

ⅱ

③

－

－

5.43E-03←

D49:J49C49:J49 9.01E-02

1.00E-01

2.80E-10

2.80E-10

4.40E+01

1.00E+00

9.35E-02

小

[-]

計算値
・新店工事中は客はいない．
・作業時における時間的遭遇確率Ptは，Pt = (1-(1-(ΔTIc+ΔTv)/(ΔTI+ΔTv))nc)×(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/Ts)n)で求められる．
・機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出したときに，客が店内の扉，ショーケースのハンドレール，棚などの金属部分に触れた時の静電気放電による着火を想定する．
・静電気の放電回数は、特定のコンビニチェーン2万店舗での年間コーヒー販売数9億杯の半数が冷凍リーチインで販売されており、冷蔵リーチイン6枚扉についても扉1枚当たり同じ回数と想定する。
また、前のお客が扉を開けた直後に2人目のお客が扉を開ける確率を10%と想定する。
出典)報告書6.3.2項 2.21)
・静電気が発生する湿度を30%RH以下とする．また，運搬時は室内を想定し，営業中は，空調されている店内を想定するため，湿度30%RHになる確率を18.7[%]とする．
出典）報告書4.2.2 項 3)
・手動ドアで放電されるため自動ドアの確率50%を着火源の存在確率に乗じた
0.187×0.5=0.0935
・静電気の1回の放電時間は1[μs]出典）報告書4.2.2 項 2)
・静電気放電すべてが着火につながると想定する．
・静電気など着火エネルギーが小さいものについては，可燃域継続時間と平均可燃空間体積をそれぞれ2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 1[μs]/60/60 = 0.00000000028[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 1[μs]/60/60 = 0.00000000028[h]
着火源使用回数n[回] = 44[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.187[-]×0.5
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m3･min]／可燃域継続時間[min])／空間体積[m3]3.2.d(運搬)空間的遭遇確率(小)

3.3
3.3.1

ⅱ

9.43E-03←←←(据付)着火確率

計算値

計算値

計算値

計算値

（据付・庫内漏えい）着火確率

計算値

計算値

計算値

計算値

1.86E+02

2.48E+00

小[-]・平均可燃空間体積は，漏えい解析結果から作成した近似式より算出した値を用いる．平均可燃空間体積 = 3.11[m3](解析条件：平形ショーケース機械室漏れ（4分全量漏れ） 冷媒量500[g] 機械室風速0[m/s])
・運搬中は，製品が1.0[m/s]で移動しているため，漏えいした冷媒が拡散しやすいと想定し，補正値を乗ずる．
補正値は，リーチインショーケースの庫内漏れの解析結果から機械室風速1.0[m/s]の平均可燃空間体積と0[m/s]の平均可燃空間体積の比とする．
補正値 = 2.0[m3]÷2.46[m3] = 0.8[-]・空間体積は，店舗内床面積を84.7[m2]，高さ2.2[m]として算出する．空間体積 = 84.7[m2]×2.2[m] = 186.3[m3]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 平均可燃空間体積の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
以上より，空間的遭遇確率 = 3.11[m3]×0.8÷186.3[m3]÷20.5[-] = 9.43E-03[-][-/台/年] 計算値[-/台/年] 計算値

C-1,c-1,C-2,c-2 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【コンビニ 新店・営業中工事】 冷媒：R290【数値パラメータ】

店舗床面積（解析空間面積）
[m2]
100
84.7
84.7
84.7

組み合わせ
パターン
ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ

・・・
・・・
・・・
・・・

新店工事
R290
No.

3.3.1.1

3.3.1.2

3.3.1.3
3.3.1.a3.3.1.a.1

項目

組み合わせ 遭遇パターン
パターン

（据付・庫内漏えい）
冷媒漏えい発生確率

未対策

2.47E-05

リーチインショーケースの割合

2.97E-01

対策
注意ラベル(取扱注意)（据付・庫内漏えい）時間的遭遇確率(大)（据付・庫内漏えい）
ろう付けバーナー

空間体積(高さ2.2[m])[m3]
220186.34186.34186.34

平均可燃
空間体積
[m3]
2.93
2.48
3.11
2.14

可燃域継続
時間
[min]
8.75
7.65
10.93
1.77

作業空間
店外 or 店内
店外（荷下ろし）店内（運搬）
店内（据付）
店内（据付）

漏えい個所
庫外or庫内
庫外
庫外
庫外
庫内

冷媒漏えいと着火源との遭遇パターンについて①作業に起因する漏えいと、作業に起因する着火源②作業に起因しない漏えいと、作業に起因する着火源③作業に起因しない漏えいと、作業に起因しない着火源

営業中
R290

対策

←

←

未対策

←

←

対策

空間体積
[m3]

平均可燃
空間体積
3
[m ]

可燃域
継続時間
Tv[h]

着火源
着火源
作業時間
存在時間 動作時間
Ts[h]ΔTI[h]ΔTIc[h]

着火源
使用回数
n[回]

着火源
着火源の
作動回数 存在係数
nc[回]
[-]

着火エネルギーの区別
大 or 小単位算出根拠・出典

・平成23年度から平成27年度の5年間における，内蔵ショーケースの出荷台数は，58097+52557+53534+52410+58001=274599[台]出典)報告書3.4.2 項のTable 3-8
・平成23年度から平成27年度の5年間における，内蔵SCの設置時漏えい件数は，8+7+11+20+12=58[件] ⇒ 58[台]出典)報告書3.4.2 項のTable 3-8
・設置ステージ前には，輸送ステージと保管ステージがあり，各ステージにおける漏えい割合が同じと想定する．
・設置ステージは，荷下ろし，運搬，据付の3つの作業工程に分けることができ，それぞれの作業における漏えい割合は[-/台/年] それぞれの作業時間に比例すると想定する．よって，荷下ろし時：運搬時：据付時＝0.2：0.1：0.7＝2：1：7とする．

←

←

[-]

1.00E+00

1.00E-01

1.00E+00

1.00E-01

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]
[-]

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

荷下ろし時の冷媒漏えい発生確率は
58[台]/274599[台]/3×(7/10) = 4.93E-05[-]
据付時の冷媒漏えいは，庫外漏えいと庫内漏えいが想定できるが，庫内漏えいとなるような作業は無い．しかし，前工程の荷下ろしおよび運搬時の漏えいを考慮する必要があり，庫内漏えいと庫外漏えいの割合を同じと想定すると，据付時庫内漏えい確率は，4.93E-05[-]×0.5[-] = 2.47E-05[-]
・平成23年度から平成27年度の5年間における，内蔵ショーケースの出荷台数は，58097+52557+53534+52410+58001=274599[台]その内，リーチインショーケースの出荷台数は，13830+14677+16534+17634+18881=81556[台]出典)報告書3.4.2 項のTable 3-8
リーチインショーケースの割合は，81556[台]/274599[台] = 0.297[-]
可燃性冷媒の使用に対する注意喚起ラベルが貼付されているため，従来よりも丁寧に機器を取り扱うものとし，対策効果を1/10 とする．
計算値
計算値
＜新店工事の場合＞
新店時，店内で別置式SCのろう付け作業があることを想定
・ろう付けバーナー使用回数4回 ろう付けバーナー点火時間2分
・別置式SCの設置時間は，1店舗あたり6[h]と想定．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
・別置式SCの設置と内蔵SCの設置が同じ日にある割合を50%と想定．
・店舗工事は，その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし，別置式SCの設置と内蔵SCの据付作業が同じ時間帯にある確率は(0.7[h]+6[h])/12[h] = 0.558[-]

3.3.1.a.1.1（据付・庫内漏えい）
ろう付けバーナー

ⅳ③

1.34E-03←

0.00E+00←

2.94E-02

7.00E-01

3.30E-02

3.30E-02

4.00E+00

1.00E+00

2.79E-01

大[-]可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 2[min]/60 = 0.033[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 2[min]/60 = 0.033[h]
着火源使用回数n[回] = 4[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]×0.558[-] = 0.279[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
別置式ショーケースのろう付け作業は無いと想定する．

3.3.1.a.2

3.3.1.a.2.1(据付・庫内漏えい)
電動ドライバー（店舗工事）(据付・庫内漏えい)
電動ドライバー（店舗工事）

計算値

ⅳ

③

2.34E-03

計算値

←

計算値

0.00E+00

計算値

←

[-]

2.08E-02

7.00E-01

8.33E-04

8.33E-04

1.00E+02

1.00E+00

1.40E-02

小

[-]

計算値
＜新店工事の場合＞
・電動ドライバーによる着火は，据付までに庫内漏えいした冷媒が，据付時にリーチインショーケースの扉を開放することによる冷媒が漏れ，別置式SC設置で電動ドライバーが使用され，その電動ドライバーが火花を発生させるブラシモーター仕様であることを想定する．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
・別置式SCの設置時間は，1店舗あたり6[h]と想定．
・電動ドライバーが使用され，1回あたり3[s]と想定．
・別置式SCの据付に使用する電動ドライバーの使用回数は，ケース同士の連結，運搬フレームの取り外し，化粧板金の取付などと多く，1店舗あたり100[回]を想定．
・電動ドライバーの仕様がブラシモーターである割合を5%と想定する．
出典)報告書4.2.4 項 3)
・別置式SCの設置と内蔵SCの設置が同じ日にある割合を50%と想定．
・店舗工事は，その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし，別置式SCの設置と内蔵SCの据付が同じ時間帯にある確率は(0.7[h]+6[h])/12[h] = 0.558[-]
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 3[s]/60/60 = 0.000833[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 3[s]/60/60 = 0.000833[h]
着火源使用回数n[回] = 100[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.05[-]×0.5[-]×0.558[-] = 0.0140[-]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
店舗工事が行われず，電動ドライバーを使用しないと想定する．

3.3.1.a.3

3.3.1.a.3.1(据付・庫内漏えい)
電動グラインダー（店舗工事）(据付・庫内漏えい)
電動グラインダー（店舗工事）

計算値

ⅳ

③

2.32E-03

計算値

←

計算値

0.00E+00

計算値

←

[-]

2.94E-02

7.00E-01

4.17E-03

4.17E-03

1.00E+01

1.00E+00

1.81E-01

大

[-]

計算値
＜新店工事の場合＞
・電動グラインダーによる着火は，・据付までに庫内漏えいした冷媒が，据付時にリーチインショーケースの扉を開放することによる冷媒が漏れ，店舗工事で電動グラインダーが使用され，その電動グラインダーにより金属の切断・研磨を行った際に発生する火花に着火することを想定する．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
・店舗工事時間は，1店舗あたり8[h]と想定．
・電動グラインダーが使用され，1回あたり15[s]と想定．
・店舗工事に使用する電動グラインダーの使用回数は， 1店舗あたり10[回]を想定．
・電動グラインダーが使用される割合を50%と想定．
・店舗工事と内蔵SCの設置が同じ日にある割合を50%と想定．
・店舗工事は，その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし，店舗工事と内蔵SCの運搬が同じ時間帯にある確率は(0.7[h]+8[h])/12[h] = 0.725[-]
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 15[s]/60/60 = 0.00417[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 15[s]/60/60 = 0.00417[h]
着火源使用回数n[回] = 10[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]×0.5[-]×0.725[-] = 0.181[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
店舗工事が行われず，電動グラインダーを使用しないと想定する．

3.3.1.a.4(据付・庫内漏えい)たばこ

3.3.1.a.4.1 (据付・庫内漏えい)たばこ

計算値

ⅳ

②

2.57E-03

計算値

計算値

計算値

←

0.00E+00←[-]

2.94E-02

7.00E-01

1.25E-02

1.25E-02

7.56E-01

1.00E+00

5.64E-02

大

[-]

計算値
＜新店工事の場合＞・たばこによる着火は，機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出し，作業者がたばこを吸いながら作業していることを想定し，たばこの赤火に着火することを想定する．
・「毎日吸う人」の2017年の1日当たりの平均喫煙本数は，男性18.1本，女性14.7本となっており，作業者は男性を想定し，男性の平均喫煙本数18.1[本/日/人]を使用する．
・2017年「全国たばこ喫煙者率調査」，男性28.2％，女性9.0％となっており，作業者は男性を想定し，男性の喫煙率28.2[%]を使用する．
・作業中に喫煙する確率をADL レポートの訓練を無視する確率を参考に10%とする．
・一日の内，喫煙をする時間は睡眠時間を除いた時間とし，20歳～64歳までの男性の平均睡眠時間は，7.25[h]である．
・作業者の数は2人とする．
・1本あたりの喫煙時間5[min]の内，赤火になる時間は40[s]（委員実測値），ライターの着火時間5[s]であり，45[s]間着火する可能性があるとする．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 45[s]/60/60 = 0.0125[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 45[s]/60/60 = 0.0125[h]
着火源使用回数n[回] = 18.1[本/日/人]×0.7/（24 - 7.25）=0.756[本]遭遇パターン④のns = n×ΔTs/(24-7.25)として計算
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.282[-]×0.1[-]×2[人] = 0.0564[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
店内でたばこを吸わないと想定する．

C-1,c-1,C-2,c-2 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【コンビニ 新店・営業中工事】 冷媒：R290【数値パラメータ】

店舗床面積（解析空間面積）
[m2]
100
84.7
84.7
84.7

組み合わせ
パターン
ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ

・・・
・・・
・・・
・・・

新店工事
R290
No.

項目

組み合わせ 遭遇パターン
パターン

1.00E+00

対策
3.3.1.a.4.3(据付・庫内漏えい)教育(たばこ)3.3.1.b.1

3.3.1.b.2(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(大)(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(大)

平均可燃
空間体積
[m3]
2.93
2.48
3.11
2.14

可燃域継続
時間
[min]
8.75
7.65
10.93
1.77

作業空間
店外 or 店内
店外（荷下ろし）店内（運搬）
店内（据付）
店内（据付）

漏えい個所
庫外or庫内
庫外
庫外
庫外
庫内

冷媒漏えいと着火源との遭遇パターンについて①作業に起因する漏えいと、作業に起因する着火源②作業に起因しない漏えいと、作業に起因する着火源③作業に起因しない漏えいと、作業に起因しない着火源

営業中
R290

対策

未対策

対策

空間体積
[m3]

平均可燃
空間体積
3
[m ]

可燃域
継続時間
Tv[h]

着火源
着火源
作業時間
存在時間 動作時間
Ts[h]ΔTI[h]ΔTIc[h]

着火源
使用回数
n[回]

着火源
着火源の
作動回数 存在係数
nc[回]
[-]

着火エネルギーの区別
大 or 小単位算出根拠・出典
製品外周のこん包材には，報告書8.2.7 項のFig. 8-1に指示された注意表示がされており，作業者による喫煙行為を抑制するとし，その効果を1/10[-]とする．

対策
3.3.1.a.4.2 (据付・庫内漏えい)
注意ラベル(火気厳禁)

3.3.1.b

未対策

空間体積(高さ2.2[m])[m3]
220186.34186.34186.34ⅳ

ⅳ

1.00E+00

1.00E-01[-]

1.00E+00

3.70E-01

1.00E+00

3.70E-01

[-]

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

1.15E-02

教育（扉の開放）1.00E-01

1.00E+00←

3.70E-01←

1.00E+00←

1.86E+02

2.14E+00

大[-]3.70E-01[-]

・ガイドラインに基づき，各製造メーカーおよび業界団体は，設置業者に対して直接または販売店を通して可燃性冷媒を使用した機器を取り扱う場合は着火源の発生につながる行為に注意する旨の教育を行うこととする．内蔵ショーケースの設置業者の内，低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし，教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度に行き渡ると想定し，その割合を0.7とする．
・教育による効果を0.1とする．
対策効果は，0.1*0.7+1*(1-0.7) = 0.37[-]
計算値
空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m3･min]／可燃域継続時間[min])／空間体積[m3]・据付までに庫内漏えいした冷媒が，据付時にリーチインショーケースの扉を開放することによる冷媒漏れを想定している．
・平均可燃空間体積は，漏えい解析結果から作成した近似式より算出した値を用いる．平均可燃空間体積 = 2.14[m3](解析条件：・リーチインショーケース庫内漏れ（扉急開放） 冷媒量500[g] 庫内・庫外風速0[m/s])
・空間体積は，店舗内床面積を84.7[m2]，高さ2.2[m]として算出する．空間体積 = 84.7[m2]×2.2[m] = 186.3[m3]・着火エネルギーの区別：大 ⇒ 平均可燃空間体積の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
以上より，空間的遭遇確率 = 2.14[m3]÷186.3[m3] = 1.15E-02[-]
・ガイドラインに基づき，各製造メーカーおよび業界団体は，設置業者に対して直接または販売店を通して可燃性冷媒を使用した機器を設置する際は携帯形漏えい検知器を携行・作動状態にし，また扉又は蓋つきの機器の扉又は蓋を開ける場合は周囲に着火源が無いことを確認した上でゆっくりと開放することを教育する．内蔵ショーケースの設置業者の内，低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし，教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度に行き渡ると想定し，その割合を0.7とする．
・教育による効果を0.1とする．
対策効果は，0.1*0.7+1*(1-0.7) = 0.37[-]

3.3.1.c(据付・庫内漏えい)時間的遭遇確率(小)

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値

3.3.1.c.1(据付・庫内漏えい)静電気

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値

3.3.1.c.1.1（据付・庫内漏えい）静電気(新店工事)

ⅳ②

3.75E-03←－－

2.08E-02

7.00E-01

2.80E-10

2.80E-10

2.00E+00

1.00E+00

6.40E-02

小[-]・作業時における時間的遭遇確率Ptは，Pt = (1-(1-(ΔTIc+ΔTv)/(ΔTI+ΔTv))nc)×(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/Ts)n)で求められる．
静電気による着火は，据付までに庫内漏えいした冷媒が，据付時にリーチインショーケースの扉を開放することによる冷媒が漏れ，作業者が機器板金外装面に触れた時に発生した静電気放電による着火を想定する．
'・静電気が発生する湿度を30%RH以下とする．また，据付時は室内を想定するが，新店工事の場合，空調されていないため，室外の湿度30%RHになる確率3.2[%]を用いる．
出典）報告書4.2.2 項 3)
・静電気放電は，作業者がリーチインショーケースの扉開放後に後に触れた時に発生することを想定し，連続的に触るため，最初に触った時のみ放電するとし，放電回数を1回と想定する．
・静電気の1回の放電時間は1[μs]出典）報告書4.2.2 項 2)
・静電気放電すべてが着火につながると想定する．
・静電気など着火エネルギーが小さいものについては，可燃域継続時間と平均可燃空間体積をそれぞれ2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
・作業者の数は2人とする．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 1[μs]/60/60 = 0.00000000028[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 1[μs]/60/60 = 0.00000000028[h]
着火源使用回数n[回] = 2[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.032[-]×2[-] = 0.064[-]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
・新店工事・未対策の値に対し，営業中は，空調されている店内を想定するため，湿度30%RHになる確率を18.7[%]とする．
出典）報告書4.2.2 項 3)
・作業者の数は2人とする．

3.3.1.c.1.2(据付・庫内漏えい)静電気（営業中）

3.3.1.c.1.3

3.3.1.c.2

3.3.1.c.3②－－

1.25E-01←

対策(据付・庫内漏えい)教育(軍手着用)

1.00E+00

3.07E-01

1.00E+00

3.07E-01(据付・庫内漏えい)静電気(客・新店工事)

0.00E+00(据付・庫内漏えい静電気（客・営業中)ⅲ

1.29E-01

7.00E-01

2.80E-10

2.80E-10

2.00E+00

1.00E+00

3.74E-01

小

[-]

[-]

着火源使用回数n[回] = 2[回]
着火源の存在係数[-] = 0.187[-]×2[-] = 0.374[-]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
①対策実施時の効果：0.01
設置作業者は，JRA GL-21に沿った教育を受け，作業時は必ず軍手などで静電気を防止することが可能な手袋を着用することを想定する．
②対策が有効となる割合：0.99
作業者は通常，軍手をはめて作業するものとするが，軍手をはめても静電気が発生することを想定する．
③教育が行き届く割合：0.7
低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし，教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度と想定する．
【対策効果】{①×②+1×(1-②)}×③+1×(1-③) = 0.3169[-]（軍手着用による効果）×（教育が行き渡る割合）+（1 ・（教育が行き渡る割合））=0.01×0.7 +（1 - 0.7）=0.307[-]

ⅳ

③

－

←

－

－

2.59E-03

－

[-]

←

2.08E-02

7.00E-01

2.80E-10

2.80E-10

4.40E+01

1.00E+00

9.35E-02

小[-]・新店工事中は客はいない．
・機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出したときに，客が店内の扉，ショーケースのハンドレール，棚などの金属部分に触れた時の静電気放電による着火を想定する．
・静電気の放電回数は、特定のコンビニチェーン2万店舗での年間コーヒー販売数9億杯の半数が冷凍リーチインで販売されており、冷蔵リーチイン6枚扉についても扉1枚当たり同じ回数と想定する。
また、前のお客が扉を開けた直後に2人目のお客が扉を開ける確率を10%と想定する。
出典)報告書6.3.2項 2.21)
・静電気が発生する湿度を30%RH以下とする．また，運搬時は室内を想定し，営業中は，空調されている店内を想定するため，湿度30%RHになる確率を18.7[%]とする．
出典）報告書4.2.2 項 3)
・手動ドアで放電されるため自動ドアの確率50%を着火源の存在確率に乗じた
0.187×0.5=0.0935
・静電気の1回の放電時間は1[μs]出典）報告書4.2.2 項 2)
・静電気放電すべてが着火につながると想定する．
・静電気など着火エネルギーが小さいものについては，可燃域継続時間と平均可燃空間体積をそれぞれ2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 1[μs]/60/60 = 0.00000000028[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 1[μs]/60/60 = 0.00000000028[h]
着火源使用回数n[回] =44[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.187[-]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)

3.3.1.d3.3.1.d.1(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(小)(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(小)

ⅳ

ⅳ

計算値

8.13E-03

計算値

←

計算値

←

計算値

←

[-]

1.86E+02

2.14E+00

小

[-]

計算値
空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m3･min]／可燃域継続時間[min])／空間体積[m3]・据付までに庫内漏えいした冷媒が，据付時にリーチインショーケースの扉を開放することによる冷媒漏れを想定している．
・平均可燃空間体積は，漏えい解析結果の値を用いる．平均可燃空間体積 = 2.14[m3](解析条件：・リーチインショーケース庫内漏れ（扉急開放） 冷媒量500[g] 庫内・庫外風速0[m/s] 解析空間体積84.7[m2]×2.2[m])・空間体積は，店舗内床面積を84.7[m2]，高さ2.2[m]として算出する．空間体積 = 84.7[m2]×2.2[m] = 186.3[m3]・着火エネルギーの区別：小 ⇒ 平均可燃空間体積の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
以上より，空間的遭遇確率 = 2.14[m3]÷186.3[m3]÷20.5[-]= 8.13E-03[-]C-1,c-1,C-2,c-2 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【コンビニ 新店・営業中工事】 冷媒：R290【数値パラメータ】

店舗床面積（解析空間面積）
[m2]
100
84.7
84.7
84.7

組み合わせ
パターン
ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ

・・・
・・・
・・・
・・・

新店工事
R290
No.

項目

3.3.1.d.2

組み合わせ 遭遇
パターン
パターン

空間体積
(高さ2.2[m])[m3]
220186.34186.34186.34

対策

未対策

対策

対策
教育（扉の開放）1.00E+00

3.70E-01

1.00E+00

3.70E-01

3.3.2（据付・庫外漏えい）着火確率

計算値

計算値

計算値

計算値

3.3.2.1（据付・庫外漏えい）
冷媒漏えい発生確率

2.47E-05←←←

3.3.2.a3.3.2.a.1

対策
注意ラベル(取扱注意)（据付・庫外漏えい）時間的遭遇確率(大)（据付・庫外漏えい）
ろう付けバーナー

可燃域継続
時間
[min]
8.75
7.65
10.93
1.77

作業空間
店外 or 店内
店外（荷下ろし）店内（運搬）
店内（据付）
店内（据付）

漏えい個所
庫外or庫内
庫外
庫外
庫外
庫内

冷媒漏えいと着火源との遭遇パターンについて①作業に起因する漏えいと、作業に起因する着火源②作業に起因しない漏えいと、作業に起因する着火源③作業に起因しない漏えいと、作業に起因しない着火源

営業中
R290

未対策

3.3.2.2

平均可燃
空間体積
[m3]
2.93
2.48
3.11
2.14

空間体積
[m3]

平均可燃
空間体積
3
[m ]

可燃域
継続時間
Tv[h]

着火源
着火源
作業時間
存在時間 動作時間
Ts[h]ΔTI[h]ΔTIc[h]

着火源
使用回数
n[回]

着火源
着火源の
作動回数 存在係数
nc[回]
[-]

着火エネルギーの区別
大 or 小単位[-]算出根拠・出典
・ガイドラインに基づき，各製造メーカーおよび業界団体は，設置業者に対して直接または販売店を通して可燃性冷媒を使用した機器を設置する際は携帯形漏えい検知器を携行・作動状態にし，また扉又は蓋つきの機器の扉又は蓋を開ける場合は周囲に着火源が無いことを確認した上でゆっくりと開放することを教育する．内蔵ショーケースの設置業者の内，低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし，教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度に行き渡ると想定し，その割合を0.7とする．
・教育による効果を0.1とする．
対策効果は，0.1*0.7+1*(1-0.7) = 0.37[-][-/台/年] 計算値
・平成23年度から平成27年度の5年間における，内蔵ショーケースの出荷台数は，58097+52557+53534+52410+58001=274599[台]出典)報告書3.4.2 項のTable 3-8
・平成23年度から平成27年度の5年間における，内蔵SCの設置時漏えい件数は，8+7+11+20+12=58[件] ⇒ 58[台]出典)報告書3.4.2 項のTable 3-8
・設置ステージ前には，輸送ステージと保管ステージがあり，各ステージにおける漏えい割合が同じと想定する．
・設置ステージは，荷下ろし，運搬，据付の3つの作業工程に分けることができ，それぞれの作業における漏えい割合は[-/台/年] それぞれの作業時間に比例すると想定する．よって，荷下ろし時：運搬時：据付時＝0.2：0.1：0.7＝2：1：7とする．

1.00E+00

1.00E-01

1.00E+00

1.00E-01

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]
[-]

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

荷下ろし時の冷媒漏えい発生確率は
58[台]/274599[台]/3×(7/10) = 4.93E-05[-]
据付時の冷媒漏えいは，庫外漏えいと庫内漏えいが想定できるが，庫内漏えいとなるような作業は無い．しかし，前工程の荷下ろしおよび運搬時の漏えいを考慮する必要があり，庫内漏えいと庫外漏えいの割合を同じと想定すると，据付時庫内漏えい確率は，4.93E-05[-]×0.5[-] = 2.47E-05[-]
可燃性冷媒の使用に対する注意喚起ラベルが貼付されているため，従来よりも丁寧に機器を取り扱うものとし，対策効果を1/10 とする．
計算値
計算値
＜新店工事の場合＞
新店時，店内で別置式SCのろう付け作業があることを想定
・ろう付けバーナー使用回数4回 ろう付けバーナー点火時間2分
・別置式SCの設置時間は，1店舗あたり6[h]と想定．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
・別置式SCの設置と内蔵SCの設置が同じ日にある割合を50%と想定．
・店舗工事は，その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし，別置式SCの設置と内蔵SCの据付作業が同じ時間帯にある確率は(0.7[h]+6[h])/12[h] = 0.558[-]

3.3.2.a.1.1 （据付・庫外漏えい）ろう付けバーナー

ⅲ③

5.10E-03←

0.00E+00←

1.82E-01

7.00E-01

3.30E-02

3.30E-02

4.00E+00

1.00E+00

2.79E-01

大[-]可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 2[min]/60 = 0.033[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 2[min]/60 = 0.033[h]
着火源使用回数n[回] = 4[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]×0.558[-] = 0.279[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
別置式ショーケースのろう付け作業は無いと想定する．

3.3.2.a.2

3.3.2.a.2.1(据付・庫外漏えい)
電動ドライバー（店舗工事）（据付・庫外漏えい）
電動ドライバー(店舗工事)

計算値

ⅲ

③

9.74E-03

計算値

←

計算値

0.00E+00

計算値

←

[-]

1.29E-01

7.00E-01

8.33E-04

8.33E-04

1.00E+02

1.00E+00

1.40E-02

小

[-]

計算値
＜新店工事の場合＞
・電動ドライバーによる着火は，据付時のヒューマンエラーにより冷媒が漏れ出し，別置式SC設置で電動ドライバーが使用され，その電動ドライバーが火花を発生させるブラシモーター仕様であることを想定する．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
・別置式SCの設置時間は，1店舗あたり6[h]と想定．
・電動ドライバーが使用され，1回あたり3[s]と想定．
・別置式SCの据付に使用する電動ドライバーの使用回数は，ケース同士の連結，運搬フレームの取り外し，化粧板金の取付などと多く，1店舗あたり100[回]を想定．
・電動ドライバーの仕様がブラシモーターである割合を5%と想定する．
出典)報告書4.2.4 項 3)
・別置式SCの設置と内蔵SCの設置が同じ日にある割合を50%と想定．
・店舗工事は，その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし，別置式SCの設置と内蔵SCの据付が同じ時間帯にある確率は(0.7[h]+6[h])/12[h] = 0.558[-]
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 3[s]/60/60 = 0.000833[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 3[s]/60/60 = 0.000833[h]
着火源使用回数n[回] = 100[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.05[-]×0.5[-]×0.558[-] = 0.0140[-]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
店舗工事が行われず，電動ドライバーを使用しないと想定する．

3.3.2.a.3

3.3.2.a.3.1(据付・庫外漏えい)
電動グラインダー（店舗工事）（据付・庫外漏えい）
電動グラインダー(店舗工事)

計算値

ⅲ

③

1.36E-02

計算値

←

計算値

0.00E+00

計算値

←

[-]

1.82E-01

7.00E-01

4.17E-03

4.17E-03

1.00E+01

1.00E+00

1.81E-01

大

[-]

計算値
＜新店工事の場合＞
・電動グラインダーによる着火は，据付時のヒューマンエラーにより冷媒が漏れ出し，店舗工事で電動グラインダーが使用され，その電動グラインダーにより金属の切断・研磨を行った際に発生する火花に着火することを想定する．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
・店舗工事時間は，1店舗あたり8[h]と想定．
・電動グラインダーが使用され，1回あたり15[s]と想定．
・店舗工事に使用する電動グラインダーの使用回数は， 1店舗あたり10[回]を想定．
・電動グラインダーが使用される割合を50%と想定．
・店舗工事と内蔵SCの設置が同じ日にある割合を50%と想定．
・店舗工事は，その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし，店舗工事と内蔵SCの運搬が同じ時間帯にある確率は(0.7[h]+8[h])/12[h] = 0.725[-]
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 15[s]/60/60 = 0.00417[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 15[s]/60/60 = 0.00417[h]
着火源使用回数n[回] = 10[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]×0.5[-]×0.725[-] = 0.181[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
店舗工事が行われず，電動グラインダーを使用しないと想定する．

3.3.2.a.4(据付・庫外漏えい)たばこ

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値

C-1,c-1,C-2,c-2 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【コンビニ 新店・営業中工事】 冷媒：R290【数値パラメータ】

店舗床面積（解析空間面積）
[m2]
100
84.7
84.7
84.7

組み合わせ
パターン
ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ

・・・
・・・
・・・
・・・

新店工事
R290
No.

項目

組み合わせ 遭遇
パターン
パターン

未対策

空間体積
(高さ2.2[m])[m3]
220186.34186.34186.34

平均可燃
空間体積
[m3]
2.93
2.48
3.11
2.14

可燃域継続
時間
[min]
8.75
7.65
10.93
1.77

作業空間
店外 or 店内
店外（荷下ろし）店内（運搬）
店内（据付）
店内（据付）

漏えい個所
庫外or庫内
庫外
庫外
庫外
庫内

冷媒漏えいと着火源との遭遇パターンについて①作業に起因する漏えいと、作業に起因する着火源②作業に起因しない漏えいと、作業に起因する着火源③作業に起因しない漏えいと、作業に起因しない着火源

営業中
R290

対策

未対策

対策

空間体積
[m3]

平均可燃
空間体積
3
[m ]

可燃域
継続時間
Tv[h]

着火源
着火源
作業時間
存在時間 動作時間
Ts[h]ΔTI[h]ΔTIc[h]

着火源
使用回数
n[回]

着火源
着火源の
作動回数 存在係数
nc[回]
[-]

着火エネルギーの区別
大 or 小単位算出根拠・出典＜新店工事の場合＞・たばこによる着火は，機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出し，作業者がたばこを吸いながら作業していることを想定し，たばこの赤火に着火することを想定する．
・「毎日吸う人」の2017年の1日当たりの平均喫煙本数は，男性18.1本，女性14.7本となっており，作業者は男性を想定し，男性の平均喫煙本数18.1[本/日/人]を使用する．
・2017年「全国たばこ喫煙者率調査」，男性28.2％，女性9.0％となっており，作業者は男性を想定し，男性の喫煙率28.2[%]を使用する．
・作業中に喫煙する確率をADL レポートの訓練を無視する確率を参考に10%とする．
・一日の内，喫煙をする時間は睡眠時間を除いた時間とし，20歳～64歳までの男性の平均睡眠時間は，7.25[h]である．
・作業者の数は2人とする．
・1本あたりの喫煙時間5[min]の内，赤火になる時間は40[s]（委員実測値），ライターの着火時間5[s]であり，45[s]間着火する可能性があるとする．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．

3.3.2.a.4.1 (据付・庫外漏えい)たばこ

ⅲ②

1.23E-02←

0.00E+00←

1.82E-01

7.00E-01

1.25E-02

1.25E-02

7.56E-01

1.00E+00

5.64E-02

大[-]可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 45[s]/60/60 = 0.0125[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 45[s]/60/60 = 0.0125[h]
着火源使用回数n[回] = 18.1[本/日/人]×0.7/（24 - 7.25）=0.756[本]遭遇パターン④のns = n×ΔTs/(24-7.25)として計算
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.282[-]×0.1[-]×2[人] = 0.0564[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
店内でたばこを吸わないと想定する．
製品外周のこん包材には，報告書8.2.7 項のFig. 8-1に指示された注意表示がされており，作業者による喫煙行為を抑制するとし，その効果を1/10[-]とする．

対策
3.3.2.a.4.2 (据付・庫外漏えい)
注意ラベル(火気厳禁)

1.00E+00

対策
3.3.2.a.4.3(据付・庫外漏えい)教育(たばこ)3.3.2.b（据付・庫外漏えい）
空間的遭遇確率(大)1.00E+00

ⅲ

1.67E-02

1.00E-01

3.70E-01←

1.00E+00

1.00E+00←

1.00E-01[-]

3.70E-01←[-]

1.86E+02

3.11E+00

大[-]・ガイドラインに基づき，各製造メーカーおよび業界団体は，設置業者に対して直接または販売店を通して可燃性冷媒を使用した機器を取り扱う場合は着火源の発生につながる行為に注意する旨の教育を行うこととする．内蔵ショーケースの設置業者の内，低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし，教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度に行き渡ると想定し，その割合を0.7とする．
・教育による効果を0.1とする．
対策効果は，0.1*0.7+1*(1-0.7) = 0.37[-]
空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m3･min]／可燃域継続時間[min])／空間体積[m3]・据付時のヒューマンエラーによるリーチインショーケースの庫外漏れを想定している．
・平均可燃空間体積は，漏えい解析結果から作成した近似式より算出した値を用いる．平均可燃空間体積 = 3.11[m3](解析条件：平形ショーケース機械室漏れ（4分全量漏れ） 冷媒量500[g] 機械室風速0[m/s])
・空間体積は，店舗内床面積を84.7[m2]，高さ2.2[m]として算出する．空間体積 = 84.7[m2]×2.2[m] = 186.3[m3]・着火エネルギーの区別：大 ⇒ 平均可燃空間体積の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
以上より，空間的遭遇確率 = 3.11[m3]÷186.3[m3] = 1.67E-02[-]3.3.2.c
3.3.2.c.1(据付・庫外漏えい)
時間的遭遇確率(小)(据付・庫外漏えい)静電気

3.3.2.c.1.1 （据付・庫外漏えい）静電気(新店工事)

ⅲ

②

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

2.14E-02←－－

1.29E-01

7.00E-01

2.80E-10

2.80E-10

2.00E+00

1.00E+00

6.40E-02

小

[-]

計算値
静電気による着火は，据付時のヒューマンエラーにより冷媒が漏れ出し，作業者が機器板金外装面に触れた時に発生した静電気放電による着火を想定する．
'・静電気が発生する湿度を30%RH以下とする．また，据付時は室内を想定するが，新店工事の場合，空調されていないため，室外の湿度30%RHになる確率3.2[%]を用いる．
出典）報告書4.2.2 項 3)
・静電気放電は，作業者がリーチインショーケースに触れた時に発生することを想定し，連続的に触るため，最初に触った時のみ放電するとし，放電回数を1回と想定する．
・静電気の1回の放電時間は1[μs]出典）報告書4.2.2 項 2)
・静電気放電すべてが着火につながると想定する．
・静電気など着火エネルギーが小さいものについては，可燃域継続時間と平均可燃空間体積をそれぞれ2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
・作業者の数は2人とする．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 1[μs]/60/60 = 0.00000000028[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 1[μs]/60/60 = 0.00000000028[h]
着火源使用回数n[回] = 2[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.032[-]×2[-] = 0.064[-]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
・新店工事・未対策の値に対し，営業中は，空調されている店内を想定するため，湿度30%RHになる確率を18.7[%]とする．
出典）報告書4.2.2 項 3)
・作業者の数は2人とする．

3.3.2.c.1.2（据付・庫外漏えい）静電気（営業中）

3.3.2.c.1.3

3.3.2.c.2

3.3.2.c.3②－－

1.25E-01←

対策(据付・庫外漏えい)教育(軍手着用)

1.00E+00

3.07E-01

1.00E+00

3.07E-01(据付・庫内漏えい)静電気(客・新店工事)

0.00E+00(据付・庫外漏えい静電気（客・営業中)ⅲ

1.29E-01

7.00E-01

2.80E-10

2.80E-10

2.00E+00

1.00E+00

3.74E-01

小

[-]

[-]

着火源使用回数n[回] = 2[回]
着火源の存在係数[-] = 0.187[-]×2[-] = 0.374[-]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
①対策実施時の効果：0.01
設置作業者は，JRA GL-21に沿った教育を受け，作業時は必ず軍手などで静電気を防止することが可能な手袋を着用することを想定する．
②対策が有効となる割合：0.99
作業者は通常，軍手をはめて作業するものとするが，軍手をはめても静電気が発生することを想定する．
③教育が行き届く割合：0.7
低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし，教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度と想定する．
【対策効果】{①×②+1×(1-②)}×③+1×(1-③) = 0.3169[-]（軍手着用による効果）×（教育が行き渡る割合）+（1 ・（教育が行き渡る割合））=0.01×0.7 +（1 - 0.7）=0.307[-]

ⅲ

③

－

←

－

－

1.56E-02

－

←

[-]

1.29E-01

7.00E-01

2.80E-10

2.80E-10

4.40E+01

1.00E+00

9.35E-02

小[-]・新店工事中は客はいない．
・機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出したときに，客が店内の扉，ショーケースのハンドレール，棚などの金属部分に触れた時の静電気放電による着火を想定する．
・静電気の放電回数は、特定のコンビニチェーン2万店舗での年間コーヒー販売数9億杯の半数が冷凍リーチインで販売されており、冷蔵リーチイン6枚扉についても扉1枚当たり同じ回数と想定する。
また、前のお客が扉を開けた直後に2人目のお客が扉を開ける確率を10%と想定する。
出典)報告書6.3.2項 2.21)
・静電気が発生する湿度を30%RH以下とする．また，運搬時は室内を想定し，営業中は，空調されている店内を想定するため，湿度30%RHになる確率を18.7[%]とする．
出典）報告書4.2.2 項 3)
・手動ドアで放電されるため自動ドアの確率50%を着火源の存在確率に乗じた
0.187×0.5=0.0935
・静電気の1回の放電時間は1[μs]出典）報告書4.2.2 項 2)
・静電気放電すべてが着火につながると想定する．
・静電気など着火エネルギーが小さいものについては，可燃域継続時間と平均可燃空間体積をそれぞれ2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 1[μs]/60/60 = 0.00000000028[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 1[μs]/60/60 = 0.00000000028[h]
着火源使用回数n[回] = 44[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.187[-]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)

C-1,c-1,C-2,c-2 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【コンビニ 新店・営業中工事】 冷媒：R290【数値パラメータ】

店舗床面積（解析空間面積）
[m2]
100
84.7
84.7
84.7

組み合わせ
パターン
ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ

・・・
・・・
・・・
・・・

新店工事
R290
No.

3.3.2.d

項目（据付・庫外漏えい）
空間的遭遇確率(小)組み合わせ 遭遇
パターン
パターン

ⅲ

未対策

1.18E-02

空間体積(高さ2.2[m])[m3]
220186.34186.34186.34

平均可燃
空間体積
[m3]
2.93
2.48
3.11
2.14

可燃域継続
時間
[min]
8.75
7.65
10.93
1.77

作業空間
店外 or 店内
店外（荷下ろし）店内（運搬）
店内（据付）
店内（据付）

漏えい個所
庫外or庫内
庫外
庫外
庫外
庫内

冷媒漏えいと着火源との遭遇パターンについて①作業に起因する漏えいと、作業に起因する着火源②作業に起因しない漏えいと、作業に起因する着火源③作業に起因しない漏えいと、作業に起因しない着火源

営業中
R290

対策

←

未対策

←

対策

←

空間体積
[m3]

1.86E+02

平均可燃
空間体積
3
[m ]

可燃域
継続時間
Tv[h]

着火源
着火源
作業時間
存在時間 動作時間
Ts[h]ΔTI[h]ΔTIc[h]

着火源
使用回数
n[回]

着火源
着火源の
作動回数 存在係数
nc[回]
[-]

3.11E+00

着火エネルギーの区別
大 or 小小単位[-]算出根拠・出典
空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m3･min]／可燃域継続時間[min])／空間体積[m3]・据付時のヒューマンエラーによるリーチインショーケースの庫外漏れを想定している．
・平均可燃空間体積は，漏えい解析結果から作成した近似式より算出した値を用いる．平均可燃空間体積 = 3.11[m3](解析条件：平形ショーケース機械室漏れ（4分全量漏れ） 冷媒量500[g] 機械室風速0[m/s])
・空間体積は，店舗内床面積を84.7[m2]，高さ2.2[m]として算出する．空間体積 = 84.7[m2]×2.2[m] = 186.3[m3]・着火エネルギーの区別：小 ⇒ 平均可燃空間体積の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
以上より，空間的遭遇確率 = 3.11[m3]÷186.3[m3]÷20.5[-] = 1.18E-02[-]

3.A（運搬）店内着火源(大)

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値

3.A.1

（運搬）店内着火源(大)

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.A.1.1（運搬）電源コンセント（掃除機）

ⅱ③

0.00E+00←

4.16E-03←

1.27E-01

1.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

2.00E+00

1.00E+00

5.00E-01

大[-]＜営業中の場合＞・営業中における掃除機を使用した清掃作業を想定．
・清掃回数を2回/日と想定し，コンセントの抜き差し回数を4回とする．但し着火に関わる回数は2回（指すときは着火源にならない）．
・コンセント抜き差し時のアーク放電時間を5[msec]とする．
・50%の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜き差しすると想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 2[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.A.1.2（運搬）照明スイッチⅱ③

0.00E+00←

8.32E-03←

1.27E-01

1.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

2.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞
・2回/日スイッチONOFFを想定．但し着火に関わる回数は2回（ON→OFF のみ着火源になる）．
・コンセント抜き差し時のアーク放電時間を5[msec]とする．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 2[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.A.1.3（運搬）換気扇スイッチ

0.00E+00←

0.00E+00←[-]＜営業中の場合＞'一般的に常時運転のため，ON・OFF無し＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.A.1.4（運搬）フライヤースイッチ
（営業中）

ⅱ

③

0.00E+00←

4.09E-02←

1.27E-01

1.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

1.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞
・からあげの賞味期限4時間 4時～24時の間の20時間の間に４時間ごとに調理するとしてON・OFF計10回
・アーク放電時間を5[msec]とする．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 10[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.A.1.5（運搬）電子レンジ

0.00E+00←

6.60E-10←[-]＜営業中の場合＞
1店舗当たり2.5台，事故件数17件/年（'NITE調査結果），
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt = 可燃域継続時間(3.07[min])×2.5×17/376406/365/24/60 = 0.000000000660[-]＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.A.1.6（運搬）電灯

0.00E+00←

0.00E+00←[-]＜営業中の場合＞'蛍光灯・LED表面温度100℃以下 着火源とならない＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.A.1.7（運搬）白熱球

0.00E+00←

0.00E+00←[-]＜営業中の場合＞'白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.A.1.8（運搬）電子ライターⅱ③

0.00E+00←

2.09E-02←

1.27E-01

1.00E-01

1.39E-03

1.39E-03

5.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞
・お客のライター試し着火を想定．
・5人使用することを想定．
・着火時間5[s/回]を想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[s]/60/60 = 0.00139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[s]/60/60 = 0.00139[h]
着火源使用回数n[回] = 5[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.A.1.9（運搬）デフロストヒーター（他の機器）

ⅱ③

0.00E+00←

1.00E-03←

1.27E-01

1.00E-01

2.30E+00

2.30E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E-02

大[-]＜営業中の場合＞・100年に1回の事故を想定する．
・据付作業時間を0.1[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 2.3[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 2.3[h]着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.01[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)

C-1,c-1,C-2,c-2 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【コンビニ 新店・営業中工事】 冷媒：R290【数値パラメータ】

店舗床面積（解析空間面積）
[m2]
100
84.7
84.7
84.7

組み合わせ
パターン
ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ

・・・
・・・
・・・
・・・

新店工事
R290
No.

項目

組み合わせ 遭遇
パターン
パターン

未対策

空間体積
(高さ2.2[m])[m3]
220186.34186.34186.34

平均可燃
空間体積
[m3]
2.93
2.48
3.11
2.14

可燃域継続
時間
[min]
8.75
7.65
10.93
1.77

作業空間
店外 or 店内
店外（荷下ろし）店内（運搬）
店内（据付）
店内（据付）

漏えい個所
庫外or庫内
庫外
庫外
庫外
庫内

冷媒漏えいと着火源との遭遇パターンについて①作業に起因する漏えいと、作業に起因する着火源②作業に起因しない漏えいと、作業に起因する着火源③作業に起因しない漏えいと、作業に起因しない着火源

営業中
R290

対策

未対策

対策

空間体積
[m3]

平均可燃
空間体積
3
[m ]

可燃域
継続時間
Tv[h]

着火源
着火源
作業時間
存在時間 動作時間
Ts[h]ΔTI[h]ΔTIc[h]

着火源
使用回数
n[回]

着火源
着火源の
作動回数 存在係数
nc[回]
[-]

着火エネルギーの区別
大 or 小単位算出根拠・出典＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.A.1.10（運搬）コピー機・プリンター（発火事故）

0.00E+00←

1.01E-11←[-]＜営業中の場合＞
1店舗当たり１台，事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））
Pt = 可燃域継続時間(3.07[min])×1×25/2,892,872/5/365/24/60 = 0.0000000000101＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.A.1.11（運搬）コピー機・プリンター（使用）ⅱ③

0.00E+00←

2.69E-01←

1.27E-01

1.00E-01

5.00E-02

5.00E-02

5.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞
・使用回数50[回/日]を想定．
・1回のコピー時間を3分と想定．
・コピーをすると必ず着火すると想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 3[min]/60 = 0.05[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 3[min]/60 = 0.05[h]
着火源使用回数n[回] = 50[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.A.1.12（運搬）加温装置 中華まん

ⅱ③

0.00E+00←

4.09E-02←

1.27E-01

1.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

1.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞
NITE調査結果に事故登録なし． 内部リレーでの着火確率は、フライヤースイッチの数値とする。
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.A.1.13（運搬）加温装置 おでん

ⅱ③

0.00E+00←

4.09E-02←

1.27E-01

1.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

1.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞
NITE調査結果に事故登録なし． 内部リレーでの着火確率は、フライヤースイッチの数値とする。
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.A.1.14（運搬）燃焼式暖房機

ⅱ③

0.00E+00←

9.96E-05←

1.27E-01

1.00E-01

1.00E+01

1.00E+01

1.00E+01

1.00E+00

1.00E-04

大[-]＜営業中の場合＞
・普及率0.01[%]と想定．
・使用時間10[h/日]と想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 10[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 10[h]着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.01[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)

3.B（運搬）店内着火源(小)

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値

3.B.1

（運搬）店内着火源(小)

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.B.1.1（運搬）コーヒーディスペンサーⅱ③

0.00E+00←

5.40E-01←

1.27E-01

1.00E-01

1.40E-06

1.40E-06

1.86E+02

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞
・特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯，店舗数：約2万店 ⇒ 1店舗当たり124[杯/日]・内部リレー動作時のアーク各5[msec]
・リレー動作回数が1.5[回/杯]・運搬作業時間を0.1[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 1.4E-0.6[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 1.4E-0.6[h]着火源使用回数n[回] = 1.5[回/杯]×124[杯/日] = 186[回/日]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
＜新店工事の場合＞'・防爆対応されていない他のショーケースに内蔵されたブラシモータ―を想定する．
・新店工事時中は，運転中のショーケースは無いとする．

3.B.1.2（運搬）ブラシモータ―(製品外)ⅱ③

0.00E+00←

3.39E-03←

9.01E-02

1.00E-01

1.40E-06

1.40E-06

1.44E+02

1.00E+00

1.00E-02

小[-]＜営業中の場合＞
・防爆対応されていない他のショーケースに内蔵されたブラシモータ―を想定する．
・一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから，コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし，合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回，よって144[回/日]とする．
・アーク各5[msec]とする．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．
・防爆対応されていないショーケースが設置先に存在する確率を1[%]とする．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 1.4E-0.6[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 1.4E-0.6[h]着火源使用回数n[回] = 144[回/日]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[%] = 0.01[-]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)

3.C

(据付・庫内漏えい)店内着火源(大)

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

3.C.1

(据付・庫内漏えい)店内着火源(大)

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値
計算値
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.C.1.1(据付・庫内漏えい)
電源コンセント（掃除機）

ⅳ③

0.00E+00←

7.19E-05←

2.94E-02

7.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

2.00E+00

1.00E+00

5.00E-01

大[-]＜営業中の場合＞・営業中における掃除機を使用した清掃作業を想定．
・清掃回数を2回/日と想定し，コンセントの抜き差し回数を4回とする．但し着火に関わる回数は2回（指すときは着火源にならない）．
・コンセント抜き差し時のアーク放電時間を5[msec]とする．
・50%の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜き差しすると想定．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 2[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)

C-1,c-1,C-2,c-2 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【コンビニ 新店・営業中工事】 冷媒：R290【数値パラメータ】

店舗床面積（解析空間面積）
[m2]
100
84.7
84.7
84.7

組み合わせ
パターン
ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ

・・・
・・・
・・・
・・・

新店工事
R290
No.

項目

組み合わせ 遭遇
パターン
パターン

未対策

空間体積
(高さ2.2[m])[m3]
220186.34186.34186.34

平均可燃
空間体積
[m3]
2.93
2.48
3.11
2.14

可燃域継続
時間
[min]
8.75
7.65
10.93
1.77

作業空間
店外 or 店内
店外（荷下ろし）店内（運搬）
店内（据付）
店内（据付）

漏えい個所
庫外or庫内
庫外
庫外
庫外
庫内

冷媒漏えいと着火源との遭遇パターンについて①作業に起因する漏えいと、作業に起因する着火源②作業に起因しない漏えいと、作業に起因する着火源③作業に起因しない漏えいと、作業に起因しない着火源

営業中
R290

対策

未対策

対策

空間体積
[m3]

平均可燃
空間体積
3
[m ]

可燃域
継続時間
Tv[h]

着火源
着火源
作業時間
存在時間 動作時間
Ts[h]ΔTI[h]ΔTIc[h]

着火源
使用回数
n[回]

着火源
着火源の
作動回数 存在係数
nc[回]
[-]

着火エネルギーの区別
大 or 小単位算出根拠・出典＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.C.1.2(据付・庫内漏えい)照明スイッチⅳ③

0.00E+00←

1.44E-04←

2.94E-02

7.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

2.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞
・2回/日スイッチONOFFを想定．但し着火に関わる回数は2回（ON→OFF のみ着火源になる）．
・コンセント抜き差し時のアーク放電時間を5[msec]とする．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 2[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.C.1.3(据付・庫内漏えい)換気扇スイッチ

0.00E+00←

0.00E+00←[-]＜営業中の場合＞・一般的に常時運転のため，ON・OFF無し＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.C.1.4(据付・庫内漏えい)フライヤースイッチ

ⅳ③

0.00E+00←

3.19E-03←

2.94E-02

7.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

1.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞
・からあげの賞味期限4時間 4時～24時の間の20時間の間に４時間ごとに調理するとしてON・OFF計10回
・アーク放電時間を5[msec]とする．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 10[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.C.1.5(据付・庫内漏えい)電子レンジ

0.00E+00←

6.60E-10←[-]＜営業中の場合＞
・1店舗当たり2.5台，事故件数17件/年（'NITE調査結果），
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt = 可燃域継続時間(3.07[min])×2.5×17/376406/365/24/60 = 0.000000000660[-]＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.C.1.6(据付・庫内漏えい)電灯

0.00E+00←

0.00E+00←[-]＜営業中の場合＞'蛍光灯・LED表面温度100℃以下 着火源とならない＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.C.1.7(据付・庫内漏えい)白熱球

0.00E+00←

0.00E+00←[-]＜営業中の場合＞'白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.C.1.8(据付・庫内漏えい)電子ライター

ⅳ③

0.00E+00←

9.02E-04←

2.94E-02

7.00E-01

1.39E-03

1.39E-03

5.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞
・お客のライター試し着火を想定．
・5人使用することを想定．
・着火時間5[s/回]を想定．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00139[h]
着火源使用回数n[回] = 5[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.C.1.9

3.C.1.10(据付・庫内漏えい)
デフロストヒーター（他の機器）

ⅳ③

0.00E+00←

1.25E-03←

2.94E-02

7.00E-01

2.30E+00

2.30E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E-02

大[-]＜営業中の場合＞・100年に1回の事故を想定する．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 2.3[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 2.3[h]着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.01[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

(据付・庫内漏えい)
コピー機・プリンター（発火事故）

0.00E+00←

1.01E-11←[-]＜営業中の場合＞
1店舗当たり１台，事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））
Pt = 可燃域継続時間(3.07[min])×1×25/2,892,872/5/365/24/60 = 0.0000000000101＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.C.1.11（据付・庫内漏えい）
コピー機・プリンター（使用）ⅳ③

0.00E+00←

1.28E-01←

2.94E-02

7.00E-01

5.00E-02

5.00E-02

5.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞
・使用回数50[回/日]を想定．
・1回のコピー時間を3分と想定．
・コピーをすると必ず着火すると想定．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 3[min]/60 = 0.05[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 3[min]/60 = 0.05[h]
着火源使用回数n[回] = 50[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.C.1.12(据付・庫内漏えい)
加温装置 中華まん

ⅳ③

0.00E+00←

3.19E-03←

2.94E-02

7.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

1.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞
NITE調査結果に事故登録なし． 内部リレーでの着火確率は、フライヤースイッチの数値とする。
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)

C-1,c-1,C-2,c-2 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【コンビニ 新店・営業中工事】 冷媒：R290【数値パラメータ】

店舗床面積（解析空間面積）
[m2]
100
84.7
84.7
84.7

組み合わせ
パターン
ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ

・・・
・・・
・・・
・・・

新店工事
R290
No.

項目

3.C.1.13(据付・庫内漏えい)
加温装置 おでん

組み合わせ 遭遇
パターン
パターン

未対策

空間体積
(高さ2.2[m])[m3]
220186.34186.34186.34

平均可燃
空間体積
[m3]
2.93
2.48
3.11
2.14

可燃域継続
時間
[min]
8.75
7.65
10.93
1.77

作業空間
店外 or 店内
店外（荷下ろし）店内（運搬）
店内（据付）
店内（据付）

漏えい個所
庫外or庫内
庫外
庫外
庫外
庫内

冷媒漏えいと着火源との遭遇パターンについて①作業に起因する漏えいと、作業に起因する着火源②作業に起因しない漏えいと、作業に起因する着火源③作業に起因しない漏えいと、作業に起因しない着火源

営業中
R290

対策

未対策

対策

空間体積
[m3]

平均可燃
空間体積
3
[m ]

可燃域
継続時間
Tv[h]

着火源
着火源
作業時間
存在時間 動作時間
Ts[h]ΔTI[h]ΔTIc[h]

着火源
使用回数
n[回]

着火源
着火源の
作動回数 存在係数
nc[回]
[-]

着火エネルギーの区別
大 or 小単位算出根拠・出典＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.C.1.14（据付・庫内漏えい）燃焼式暖房機

ⅳ

ⅳ

③

③

0.00E+00

0.00E+00←←

3.19E-03

9.97E-05←←

2.94E-02

2.94E-02

7.00E-01

7.00E-01

1.39E-06

1.00E+01

1.39E-06

1.00E+01

1.00E+01

1.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E-04

大

大

[-]

＜営業中の場合＞
NITE調査結果に事故登録なし． 内部リレーでの着火確率は、フライヤースイッチの数値とする。
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

[-]＜営業中の場合＞
・普及率0.01[%]と想定．
・使用時間10[h/日]と想定．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．

3.D（据付・庫内漏えい）店内着火源(小)

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 10[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 10[h]着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.01[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
計算値

3.D.1

（据付・庫内漏えい）店内着火源(小)

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.D.1.1(据付・庫内漏えい）
コーヒーディスペンサー

ⅳ③

0.00E+00←

2.07E-01←

2.94E-02

7.00E-01

1.40E-06

1.40E-06

1.86E+02

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞
・特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯，店舗数：約2万店 ⇒ 1店舗当たり124[杯/日]・内部リレー動作時のアーク各5[msec]
・リレー動作回数が1.5[回/杯]・据付作業時間を0.7[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 1.4E-0.6[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 1.4E-0.6[h]着火源使用回数n[回] = 1.5[回/杯]×124[杯/日] = 186[回/日]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
＜新店工事の場合＞'・防爆対応されていない他のショーケースに内蔵されたブラシモータ―を想定する．
・新店工事時中は，運転中のショーケースは無いとする．

3.D.1.2(据付・庫内漏えい）
ブラシモータ―(製品外)ⅳ③

0.00E+00←

5.90E-04←

2.08E-02

1.00E-01

1.40E-06

1.40E-06

1.44E+02

1.00E+00

1.00E-02

小[-]＜営業中の場合＞
・防爆対応されていない他のショーケースに内蔵されたブラシモータ―を想定する．
・一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから，コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし，合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回，よって144[回/日]とする．
・アーク各5[msec]とする．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
・防爆対応されていないショーケースが設置先に存在する確率を1[%]とする．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 1.4E-0.6[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 1.4E-0.6[h]着火源使用回数n[回] = 144[回/日]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[%] = 0.01[-]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)

3.E

(据付・庫外漏えい)店内着火源(大)

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

3.E.1

(据付・庫外漏えい)店内着火源(大)

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値
計算値
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.E.1.1(据付・庫外漏えい)
電源コンセント（掃除機）

ⅲ③

0.00E+00←

5.01E-04←

1.82E-01

7.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

2.00E+00

1.00E+00

5.00E-01

大[-]＜営業中の場合＞・営業中における掃除機を使用した清掃作業を想定．
・清掃回数を2回/日と想定し，コンセントの抜き差し回数を4回とする．但し着火に関わる回数は2回（指すときは着火源にならない）．
・コンセント抜き差し時のアーク放電時間を5[msec]とする．
・50%の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜き差しすると想定．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 2[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.E.1.2(据付・庫外漏えい)
照明スイッチⅲ③

0.00E+00←

1.00E-03←

1.82E-01

7.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

2.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞
・2回/日スイッチONOFFを想定．但し着火に関わる回数は2回（ON→OFF のみ着火源になる）．
・コンセント抜き差し時のアーク放電時間を5[msec]とする．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 2[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.E.1.3(据付・庫外漏えい)
換気扇スイッチ

0.00E+00←

0.00E+00←[-]＜営業中の場合＞'一般的に常時運転のため，ON・OFF無し＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞
・からあげの賞味期限4時間 4時～24時の間の20時間の間に４時間ごとに調理するとしてON・OFF計10回
・アーク放電時間を5[msec]とする．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．

3.E.1.4(据付・庫外漏えい)
フライヤースイッチⅲ③

0.00E+00←

2.16E-02←

1.82E-01

7.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

1.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

大[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 10[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)

C-1,c-1,C-2,c-2 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【コンビニ 新店・営業中工事】 冷媒：R290【数値パラメータ】

店舗床面積（解析空間面積）
[m2]
100
84.7
84.7
84.7

組み合わせ
パターン
ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ

・・・
・・・
・・・
・・・

新店工事
R290
No.

項目

組み合わせ 遭遇
パターン
パターン

未対策

空間体積
(高さ2.2[m])[m3]
220186.34186.34186.34

平均可燃
空間体積
[m3]
2.93
2.48
3.11
2.14

可燃域継続
時間
[min]
8.75
7.65
10.93
1.77

作業空間
店外 or 店内
店外（荷下ろし）店内（運搬）
店内（据付）
店内（据付）

漏えい個所
庫外or庫内
庫外
庫外
庫外
庫内

冷媒漏えいと着火源との遭遇パターンについて①作業に起因する漏えいと、作業に起因する着火源②作業に起因しない漏えいと、作業に起因する着火源③作業に起因しない漏えいと、作業に起因しない着火源

営業中
R290

対策

未対策

対策

空間体積
[m3]

平均可燃
空間体積
3
[m ]

可燃域
継続時間
Tv[h]

着火源
着火源
作業時間
存在時間 動作時間
Ts[h]ΔTI[h]ΔTIc[h]

着火源
使用回数
n[回]

着火源
着火源の
作動回数 存在係数
nc[回]
[-]

着火エネルギーの区別
大 or 小単位算出根拠・出典＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.E.1.5(据付・庫外漏えい)電子レンジ

0.00E+00←

6.60E-10←[-]＜営業中の場合＞
・1店舗当たり2.5台，事故件数17件/年（'NITE調査結果），
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt = 可燃域継続時間(3.07[min])×2.5×17/376406/365/24/60 = 0.000000000660[-]＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.E.1.6(据付・庫外漏えい)電灯

0.00E+00←

0.00E+00←[-]＜営業中の場合＞'蛍光灯・LED表面温度100℃以下 着火源とならない＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.E.1.7(据付・庫外漏えい)白熱球

0.00E+00←

0.00E+00←[-]＜営業中の場合＞'白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.E.1.8(据付・庫外漏えい)電子ライター

ⅲ③

0.00E+00←

5.98E-03←

1.82E-01

7.00E-01

1.39E-03

1.39E-03

5.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞
・お客のライター試し着火を想定．
・5人使用することを想定．
・着火時間5[s/回]を想定．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[s]/60/60 = 0.00139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[s]/60/60 = 0.00139[h]
着火源使用回数n[回] = 5[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.E.1.9

3.E.1.10(据付・庫外漏えい)
デフロストヒーター（他の機器）

ⅲ③

0.00E+00←

1.25E-03←

1.82E-01

7.00E-01

2.30E+00

2.30E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E-02

大[-]＜営業中の場合＞・100年に1回の事故を想定する．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 2.3[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 2.3[h]着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.01[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

(据付・庫外漏えい)
コピー機・プリンター（発火事故）（営業中）

0.00E+00←

1.01E-11←[-]＜営業中の場合＞
1店舗当たり１台，事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））
Pt = 可燃域継続時間(3.07[min])×1×25/2,892,872/5/365/24/60 = 0.0000000000101＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.E.1.11（据付・庫外漏えい）
コピー機・プリンター（使用）ⅲ③

0.00E+00←

3.53E-01←

1.82E-01

7.00E-01

5.00E-02

5.00E-02

5.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞
・使用回数50[回/日]を想定．
・1回のコピー時間を3分と想定．
・コピーをすると必ず着火すると想定．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 3[min]/60 = 0.05[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 3[min]/60 = 0.05[h]
着火源使用回数n[回] = 50[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.E.1.12(据付・庫外漏えい)
加温装置 中華まん

ⅲ③

0.00E+00←

2.16E-02←

1.82E-01

7.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

1.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞
NITE調査結果に事故登録なし． 内部リレーでの着火確率は、フライヤースイッチの数値とする。
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.E.1.13(据付・庫外漏えい)
加温装置 おでんⅲ③

0.00E+00←

2.16E-02←

1.82E-01

7.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

1.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞
NITE調査結果に事故登録なし． 内部リレーでの着火確率は、フライヤースイッチの数値とする。
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.E.1.14（据付・庫外漏えい）燃焼式暖房機

ⅲ③

0.00E+00←

9.97E-05←

1.82E-01

7.00E-01

1.00E+01

1.00E+01

1.00E+01

1.00E+00

1.00E-04

大[-]＜営業中の場合＞
・普及率0.01[%]と想定．
・使用時間10[h/日]と想定．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．

3.F（据付・庫外漏えい）店内着火源(小)

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 10[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 10[h]着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.01[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
計算値

3.F.1

（据付・庫外漏えい）店内着火源(小)

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値

C-1,c-1,C-2,c-2 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【コンビニ 新店・営業中工事】 冷媒：R290【数値パラメータ】

店舗床面積（解析空間面積）
[m2]
100
84.7
84.7
84.7

組み合わせ
パターン
ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ

・・・
・・・
・・・
・・・

新店工事
R290
No.

項目

組み合わせ 遭遇
パターン
パターン

未対策

空間体積
(高さ2.2[m])[m3]
220186.34186.34186.34

平均可燃
空間体積
[m3]
2.93
2.48
3.11
2.14

可燃域継続
時間
[min]
8.75
7.65
10.93
1.77

作業空間
店外 or 店内
店外（荷下ろし）店内（運搬）
店内（据付）
店内（据付）

漏えい個所
庫外or庫内
庫外
庫外
庫外
庫内

冷媒漏えいと着火源との遭遇パターンについて①作業に起因する漏えいと、作業に起因する着火源②作業に起因しない漏えいと、作業に起因する着火源③作業に起因しない漏えいと、作業に起因しない着火源

営業中
R290

対策

未対策

対策

空間体積
[m3]

平均可燃
空間体積
3
[m ]

可燃域
継続時間
Tv[h]

着火源
着火源
作業時間
存在時間 動作時間
Ts[h]ΔTI[h]ΔTIc[h]

着火源
使用回数
n[回]

着火源
着火源の
作動回数 存在係数
nc[回]
[-]

着火エネルギーの区別
大 or 小単位算出根拠・出典＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.F.1.1(据付・庫外漏えい)
コーヒーディスペンサーⅲ③

0.00E+00←

8.02E-01←

1.82E-01

7.00E-01

1.40E-06

1.40E-06

1.86E+02

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞
・特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯，店舗数：約2万店 ⇒ 1店舗当たり124[杯/日]・内部リレー動作時のアーク各5[msec]
・リレー動作回数が1.5[回/杯]・据付作業時間を0.7[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 1.4E-0.6[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 1.4E-0.6[h]着火源使用回数n[回] = 1.5[回/杯]×124[杯/日] = 186[回/日]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
＜新店工事の場合＞'・防爆対応されていない他のショーケースに内蔵されたブラシモータ―を想定する．
・新店工事時中は，運転中のショーケースは無いとする．

3.F.1.2(据付・庫内漏えい）
ブラシモータ―(製品外)ⅲ③

0.00E+00←

4.52E-03←

1.29E-01

1.00E-01

1.40E-06

1.40E-06

1.44E+02

1.00E+00

1.00E-02

小[-]＜営業中の場合＞
・防爆対応されていない他のショーケースに内蔵されたブラシモータ―を想定する．
・一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから，コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし，合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回，よって144[回/日]とする．
・アーク各5[msec]とする．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
・防爆対応されていないショーケースが設置先に存在する確率を1[%]とする．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 1.4E-0.6[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 1.4E-0.6[h]着火源使用回数n[回] = 144[回/日]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[%] = 0.01[-]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)

3.G

年間設置率

1.24E-01

←

←

←

[-]

・設置率＝寿命による撤去率＋店舗の閉店率とする．
・寿命による撤去率は，MS-RA WG3より家庭用空調機の年間撤去率を13年使用後としていることから，内蔵ケースも13年使用後に撤去するとして，
1/13＝0.0769とする．
・店舗の閉店率は，大手コンビニエンスストアチェーンの2014～2016年の会計年度中の開店・閉店・店舗数の平均より閉店率を算出し，年あたり閉店率=4.7％
設置率＝0.0769＋0.047＝0.1239

3.H.1

対策
漏えい検知器(作業者自身)

1.00E+00

3.07E-01

1.00E+00①対策実施時の効果：0.01
設置作業者は，JRA GL-21に沿った教育を受け，作業時に携帯漏えい検知器を携帯かつ作動状態にし，漏えいなきことを確認することを想定する．
②教育が行き届く割合：0.7
低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし，教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度と想定する．

3.07E-01【対策効果】{①×②+1×(1-②)} = 0.307[-]

3.H.2

対策
漏えい検知器(作業者以外)

1.00E+00

9.31E-01

1.00E+00①対策実施時の効果：0.01
設置作業者は，JRA GL-21に沿った教育を受け，作業時に携帯漏えい検知器を携帯かつ作動状態にし，漏えいなきことを確認することを想定する．
②対策が有効となる割合：0.1
設置作業者以外による着火源の場合，設置作業者が他の作業者に着火につながる作業の中断を指示することになり，10人中1人の割合で作業中断すると想定する．
③教育が行き届く割合：0.7
低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし，教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度と想定する．

9.31E-01【対策効果】{①×②+1×(1-②)}×③+1×(1-③) = 0.9307[-]

3.J

漏えいに気づかない確率

1.00E+00

←

←

←

[-]

・作業起因の着火源の場合，冷媒が漏えいしたことに気づくと，作業を中断することが考えられる．
よって，漏えいに気づかない確率を1/10[-]とする．

C-3,c-3 (未対策,対策)
対策

A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA

新規追加項目設置時の着火確率[-/台/年]
3

削除項目【狭小店舗 新店工事】 冷媒：R290

許容値：5.26×10 -8

対策
未対策
R290 1.82E-08 3.42E-11

年間設置率
[-]
3.G

未対策
対策
R290 1.47E-07 2.76E-10

未対策
対策
R290 1.24E-01 1.24E-01(荷下ろし)着火確率[-/台/年]
3.1(運搬)着火確率[-/台/年]
3.2

未対策
対策
R290 3.04E-09 3.46E-12

未対策
対策
R290 2.16E-04 2.45E-06

着火エネルギー大着火エネルギー小

未対策
対策
R290 2.16E-04 2.45E-06(荷下ろし)
時間的遭遇確率(大)
[-]
3.1.a

未対策
対策
R290 1.62E-02 1.84E-04

未対策(荷下ろし)
空間的遭遇確率(大)
[-]
3.1.b

(荷下ろし)
時間的遭遇確率(小)
[-]
3.1.c

未対策
対策
R290 1.33E-02 1.33E-02

未対策

未対策
対策
R290 1.41E-05 1.41E-05

対策

未対策

未対策

対策

対策
(荷下ろし)教育(軍手着用)[-]
3.1.c.1.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.07E-01

未対策

(運搬)
ろう付けバーナー[-]
3.2.a.1.1

対策

R290

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
R290

対策

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(運搬)
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.2.a.3

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(運搬)
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.2.a.3.1

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01

(運搬)
たばこ
[-]
3.2.a.4

対策
未対策
R290 5.64E-02 6.41E-04

(運搬)
たばこ
[-]
3.2.a.4.1
未対策
対策
R290 5.64E-02 5.64E-02(運搬)
空間的遭遇確率(大)
[-]
3.2.b

未対策
対策
R290 5.55E-02 5.55E-02(運搬)
店内着火源(大)
[-]
3.A

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(運搬)
店内着火源（大）
[-]
3.A.1

対策
未対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E-01

対策
未対策
R290 4.47E-03 4.06E-05(運搬)
空間的遭遇確率(小)
[-]
3.2.d

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

対策
未対策
R290 3.93E-02 3.93E-02(運搬)
静電気(新店工事・客)[-]3.2.c.2(運搬)静電気[-]
3.2.c.1

対策

R290

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(運搬)
静電気(新店工事)[-]
3.2.c.1.1

未対策

対策

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.07E-01

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01(運搬)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.2.a.2

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(運搬)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.2.a.2.1

対策
未対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(運搬)
店内着火源（小）
[-]
3.B

対策
未対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(運搬)
店内着火源（小）
[-]
3.B.1

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(大)[-]3.3.1.b

対策
未対策
R290 6.99E-02 2.58E-02(据付･庫内漏えい)
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.3.1.a.3

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫内漏えい
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.3.1.a.3.1
未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01(据付・庫内漏えい)
たばこ[-]
3.3.1.a.4(据付・庫内漏えい)
店内着火源(大)
[-]
3.C

未対策
対策
R290 5.38E-02 6.11E-04(据付・庫内漏えい)
たばこ[-]
3.3.1.a.4.1
未対策
対策
R290 5.38E-02 5.38E-02

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.07E-01（据付・庫外漏えい）
冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.3.2.1
対策
未対策
R290 3.62E-03 8.81E-05

未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E-01

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(大)[-]3.3.1.b.1
未対策
対策
R290 6.99E-02 6.99E-02

対策
教育(扉の開放)[-]3.3.1.b.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.70E-01(据付・庫内漏えい)
店内着火源（小）
[-]
3.D

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫内漏えい)
店内着火源（小）
[-]
3.D.1

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫内漏えい)
店内着火源(大)
[-]
3.C.1

未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E-01

未対策
対策
R290 1.44E-02 1.36E-03(据付・庫内漏えい)
静電気[-]
3.3.1.c.1

未対策
対策
R290 1.44E-02 1.36E-03(据付・庫内漏えい)
静電気(新店工事)[-]
3.3.1.c.1.1
未対策
対策
R290 1.44E-02 1.44E-02

対策(据付・庫内漏えい)
教育(軍手着用)[-]
3.3.1.c.1.3
未対策
対策
R290 1.00E+00 3.07E-01

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.07E-01(据付・庫内漏えい)
静電気(客・新店工事)[-]
3.3.1.c.2
対策
未対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

対策(据付・庫内漏えい)
注意ラベル(火気厳禁)[-]
3.3.1.a.4.2(据付・庫内漏えい)
時間的遭遇確率(小)[-]3.3.1.c

対策(据付・庫内漏えい)教育(たばこ)[-]3.3.1.a.4.3
未対策
対策
R290 1.00E+00 3.70E-01

未対策
対策
R290 2.47E-05 2.47E-05

対策
未対策
R290 4.94E-02 1.83E-02(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率[-]3.3.1.d.1
未対策
対策
R290 4.94E-02 4.94E-02

対策
教育(扉の開放)[-]3.3.1.d.2

対策
未対策
R290 1.00E+00 3.70E-01(据付･庫内漏えい)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.3.1.a.2

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫内漏えい)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.3.1.a.2.1
対策
未対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.07E-01(据付・庫外漏えい)
時間的遭遇確率(大)[-]3.3.2.a

未対策
対策
R290 5.49E-02 6.24E-04(据付・庫外漏えい)
ろう付けバーナー[-]
3.3.2.a.1

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫外漏えい)
ろう付けバーナー[-]
3.3.2.a.1.1
未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫外漏えい)
空間的遭遇確率(大)[-]3.3.2.b
対策
未対策
R290 5.55E-02 5.55E-02(据付･庫外漏えい)
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.3.2.a.3

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫外漏えい)
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.3.2.a.3.1
未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01(据付・庫外漏えい)
たばこ[-]
3.3.2.a.4(据付・庫外漏えい)
店内着火源(大)
[-]
3.E

対策
未対策
R290 5.49E-02 6.24E-04(据付・庫外漏えい)
たばこ[-]
3.3.2.a.4.1
未対策
対策
R290 5.49E-02 5.49E-02

対策(据付・庫外漏えい)
注意ラベル(火気厳禁)[-]
3.3.2.a.4.2
未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E-01

未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E-01

対策
未対策
R290 5.67E-04 5.35E-05

対策
未対策
R290 3.05E-03 3.46E-05(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(小)[-]3.3.1.d対策
注意ラベル(取扱注意)[-]
3.3.2.2

着火エネルギー小着火エネルギー大

未対策
対策
R290 7.11E-04 2.48E-05

未対策
対策
R290 5.38E-02 6.11E-04

対策
未対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

対策
注意ラベル(取扱注意)[-]
3.3.1.3

着火エネルギー小(据付・庫内漏えい)
時間的遭遇確率(大)[-]3.3.1.a(据付・庫内漏えい)
ろう付けバーナー[-]
3.3.1.a.1.1
対策

未対策
対策
R290 2.97E-01 2.97E-01

未対策
対策
R290 3.76E-03 1.58E-05

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

R290

未対策
対策
R290 2.47E-05 2.47E-05

リーチイン
ショーケースの割合[-]
3.3.1.2

着火エネルギー大(据付・庫内漏えい)
ろう付けバーナー[-]
3.3.1.a.1

R290

未対策

未対策
対策
R290 8.93E-08 2.18E-10(据付・庫内漏えい)
冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.3.1.1(運搬)
時間的遭遇確率(小)
[-]
3.2.c

未対策

(据付・庫外漏えい)着火確率[-/台/年]
3.3.2

未対策
対策
R290 3.28E-08 2.98E-11

対策(運搬)教育(軍手着用)[-]
3.2.c.1.3

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.70E-01

未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E-01(据付・庫内漏えい)
着火確率[-/台/年]
3.3.1

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

対策(運搬)教育(たばこ)[-]
3.2.a.4.3

対策(運搬)注意ラベル(火気厳禁)[-]
3.2.a.4.2

対策
注意ラベル(取扱注意)
[-]
3.2.2

着火エネルギー小

未対策
対策
R290 3.13E-03 3.56E-05

未対策
対策
R290 5.64E-02 6.41E-04(運搬)
ろう付けバーナー[-]
3.2.a.1

対策(運搬)
冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.2.1

着火エネルギー大

対策

R290

未対策
対策
R290 1.22E-07 2.47E-10

未対策
対策
R290 7.04E-06 7.04E-06(運搬)
時間的遭遇確率(大)
[-]
3.2.a

(荷下ろし)静電気[-]
3.1.c.1.1

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
対策
R290 3.13E-03 3.56E-05

未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E-01

R290

未対策

未対策
対策
R290 1.62E-02 1.62E-02

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.70E-01

対策
注意ラベル(取扱注意)
[-]
3.1.2

R290

(荷下ろし)たばこ[-]
3.1.a.1.1

対策(荷下ろし)教育(たばこ)[-]
3.1.a.1.3(荷下ろし)
冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.1.1(荷下ろし)
空間的遭遇確率(小)
[-]
3.1.d

R290

対策
未対策
R290 1.62E-02 1.84E-04

未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E-01

未対策
対策
R290 2.20.E-08 2.50.E-11(荷下ろし)静電気[-]
3.1.c.1(荷下ろし)たばこ[-]
3.1.a.1

対策(荷下ろし)
注意ラベル(火気厳禁)[-]
3.1.a.1.2

対策

R290

(据付)着火確率[-/台/年]
3.3

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫外漏えい)
店内着火源(大)
[-]
3.E.1

対策
未対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

対策(据付・庫外漏えい)教育(たばこ)[-]3.3.2.a.4.3
未対策
対策
R290 1.00E+00 3.70E-01(据付・庫内漏えい)
時間的遭遇確率(小)[-]3.3.2.c

対策
未対策
R290 1.44E-02 1.36E-03(据付・庫外漏えい)
静電気[-]
3.3.2.c.1

未対策
対策
R290 1.44E-02 1.36E-03(据付・庫外漏えい)
静電気(新店工事)[-]
3.3.2.c.1.1
未対策
対策
R290 1.44E-02 1.44E-02

対策(据付・庫外漏えい)
教育(軍手着用)[-]
3.3.2.c.1.3
対策
未対策
R290 1.00E+00 3.07E-01(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(小)[-]3.3.2.d
対策
未対策
R290 3.93E-02 3.93E-02(据付・庫外漏えい)
静電気(客・新店工事)[-]
3.3.2.c.2
未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(据付･庫外漏えい)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.3.2.a.2

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫外漏えい)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.3.2.a.2.1
未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.07E-01

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01(据付・庫外漏えい)
店内着火源（小）
[-]
3.F

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫外漏えい)
店内着火源（小）
[-]
3.F.1

対策
未対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

C-3,c-3 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【狭小店舗 新店工事】 冷媒：R290(運搬)店内着火源(大)
[-]
3.A.1

R290

未対策
0.00E+00(運搬)店内着火源(小)
[-]
3.B.1

対策
0.00E+00(運搬)
電源コンセント[-]
3.A.1.1

R290

未対策
0.00E+00(運搬)
照明スイッチ
[-]3.A.1.2
対策
0.00E+00(運搬)
電子ライター[-]
3.A.1.8

R290

未対策
0.00E+00

R290

R290

未対策
0.00E+00(運搬)
換気扇スイッチ[-]
3.A.1.3
対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(運搬)
コピー機・プリンター(発火事故)[-]
3.A.1.10(運搬)デフロストヒーター(他の機器)[-]
3.A.1.9
対策
0.00E+00

R290

対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

(運搬)
電子レンジ
[-]
3.A.1.5(運搬)フライヤースイッチ[-]
3.A.1.4

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(運搬)
加温装置 中華まん[-]
3.A.1.12(運搬)
コピー機・プリンター(使用)[-]3.A.1.11
対策
0.00E+00

R290

(運搬)
電灯
[-]
3.A.1.6

対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

(運搬)
白熱球
[-]
3.A.1.7
対策
0.00E+00(運搬)
加温装置 おでん[-]
3.A.1.13
対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(運搬)
ブラシモータ―(製品外)[-]
3.B.1.2
対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(運搬)
燃焼式暖房機[-]3.A.1.14
対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(運搬)
コーヒーディスペンサー[-]
3.B.1.1

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
店内着火源
[-]
3.C.1

R290

未対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
店内着火源
[-]
3.D.1
対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
電源コンセント[-]
3.C.1.1

R290

未対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
照明スイッチ
[-]3.C.1.2
対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
電子ライター[-]
3.C.1.8

R290

未対策
0.00E+00

R290

R290

未対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
換気扇スイッチ[-]
3.C.1.3
対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
デフロストヒーター(他の機器)[-]
3.C.1.9
対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
コピー機・プリンター(使用)[-]3.C.1.11(据付・庫内漏えい)
コピー機・プリンター(発火事故)[-]
3.C.1.10
対策
0.00E+00

R290

対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
電灯[-]
3.C.1.6(据付・庫内漏えい)
電子レンジ
[-]
3.C.1.5(据付・庫内漏えい)
フライヤースイッチ[-]
3.C.1.4

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
加温装置 中華まん[-]
3.C.1.12
対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
白熱球[-]
3.C.1.7
対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
ブラシモータ―(製品外)[-]
3.D.1.2
対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
燃焼式暖房機[-]3.C.1.14(据付・庫内漏えい)
加温装置 おでん[-]
3.C.1.13
対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
コーヒーディスペンサー[-]
3.D.1.1

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
店内着火源
[-]
3.F.1

(据付・庫外漏えい)
店内着火源
[-]
3.E.1

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
電源コンセント[-]
3.E.1.1

R290

未対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
デフロストヒーター(他の機器)[-]
3.E.1.9
対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
コーヒーディスペンサー[-]
3.F.1.1

R290(据付・庫外漏えい)
換気扇スイッチ[-]
3.E.1.3(据付・庫外漏えい)
照明スイッチ[-]3.E.1.2(据付・庫外漏えい)
電子ライター[-]
3.E.1.8

R290

R290

対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
コピー機・プリンター(発火事故)[-]
3.E.1.10
対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
電子レンジ
[-]
3.E.1.5(据付・庫外漏えい)
フライヤースイッチ[-]
3.E.1.4

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
コピー機・プリンター(使用)[-]3.E.1.11
対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
電灯[-]
3.E.1.6
対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
加温装置 おでん[-]
3.E.1.13(据付・庫外漏えい)
加温装置 中華まん[-]
3.E.1.12
対策
0.00E+00

R290(据付・庫外漏えい)
白熱球[-]
3.E.1.7

対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
ブラシモータ―(製品外)[-]3.F.1.2
対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
燃焼式暖房機
[-]3.E.1.14
対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

C-4,c-4 (未対策,対策)
対策

A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA

新規追加項目設置時の着火確率[-/台/年]
3

削除項目【狭小店舗 営業中工事】 冷媒：R290

許容値：5.26×10 -8

未対策
対策
R290 2.16E-08 7.33E-10

年間設置率
[-]
3.G

未対策
対策
R290 1.74E-07 5.92E-09

未対策
対策
R290 1.24E-01 1.24E-01(荷下ろし)着火確率[-/台/年]
3.1(運搬)着火確率[-/台/年]
3.2

未対策
対策
R290 3.04E-09 3.46E-12

未対策
対策
R290 2.16E-04 2.45E-06

着火エネルギー大着火エネルギー小

未対策
対策
R290 2.16E-04 2.45E-06(荷下ろし)
時間的遭遇確率(大)
[-]
3.1.a

未対策
対策
R290 1.62E-02 1.84E-04

未対策(荷下ろし)
空間的遭遇確率(大)
[-]
3.1.b

未対策

未対策
対策
R290 1.41E-05 1.41E-05

未対策

対策

未対策
対策
R290 1.78E-02 1.78E-02(運搬)
ろう付けバーナー[-]
3.2.a.1

未対策

対策

対策
(荷下ろし)教育(軍手着用)[-]
3.1.c.1.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.07E-01

未対策

(運搬)
ろう付けバーナー[-]
3.2.a.1.1

対策

R290

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
R290

対策

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(運搬)
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.2.a.3

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(運搬)
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.2.a.3.1

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01

(運搬)
たばこ
[-]
3.2.a.4

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

(運搬)
たばこ
[-]
3.2.a.4.1
未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(運搬)
空間的遭遇確率(大)
[-]
3.2.b

未対策
対策
R290 5.55E-02 5.55E-02(運搬)
店内着火源(大)
[-]
3.A

未対策
対策
R290 1.78E-02 1.78E-02(運搬)
店内着火源（大）
[-]
3.A.1

未対策
対策
R290 1.78E-02 1.78E-02

未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E-01

対策
未対策
R290 5.94E-03 7.98E-04(運搬)
空間的遭遇確率(小)
[-]
3.2.d

未対策
対策
R290 7.21E-03 7.21E-03

対策
未対策
R290 3.93E-02 3.93E-02(運搬)
静電気(客・営業中)[-]
3.2.c.3(運搬)静電気[-]
3.2.c.1

対策

R290

未対策
対策
R290 2.69E-03 2.69E-03(運搬)
静電気(営業中)[-]
3.2.c.1.2

未対策

対策

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.07E-01

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01(運搬)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.2.a.2

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(運搬)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.2.a.2.1

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(運搬)
店内着火源（小）
[-]
3.B

未対策
対策
R290 4.52E-03 4.52E-03(運搬)
店内着火源（小）
[-]
3.B.1

未対策
対策
R290 4.52E-03 4.52E-03(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(大)[-]3.3.1.b

未対策
対策
R290 6.99E-02 2.58E-02(据付･庫内漏えい)
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.3.1.a.3

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫内漏えい
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.3.1.a.3.1
未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01(据付・庫内漏えい)
たばこ[-]
3.3.1.a.4(据付・庫内漏えい)
店内着火源(大)
[-]
3.C

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫内漏えい)
たばこ[-]
3.3.1.a.4.1
未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.07E-01（据付・庫外漏えい）
冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.3.2.1

未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E-01

未対策
対策
R290 4.80E-03 1.80E-03

未対策
対策
R290 1.95E-02 1.95E-02(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(大)[-]3.3.1.b.1
未対策
対策
R290 6.99E-02 6.99E-02

対策
教育(扉の開放)[-]3.3.1.b.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.70E-01(据付・庫内漏えい)
店内着火源（小）
[-]
3.D

未対策
対策
R290 4.52E-03 4.52E-03(据付・庫内漏えい)
店内着火源（小）
[-]
3.D.1

未対策
対策
R290 4.52E-03 4.52E-03(据付・庫内漏えい)
店内着火源(大)
[-]
3.C.1

未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E-01

未対策
対策
R290 9.26E-02 1.61E-02(据付・庫内漏えい)
静電気[-]
3.3.1.c.1

未対策
対策
R290 8.44E-02 7.96E-03(据付・庫内漏えい)
静電気(営業中)[-]
3.3.1.c.1.2
未対策
対策
R290 8.44E-02 8.44E-02

対策(据付・庫内漏えい)
教育(軍手着用)[-]
3.3.1.c.1.3
対策
未対策
R290 1.00E+00 3.07E-01

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.07E-01(据付・庫内漏えい)
静電気(客・営業中)[-]
3.3.1.c.3

未対策
対策
R290 1.95E-02 1.95E-02

対策(据付・庫内漏えい)
注意ラベル(火気厳禁)[-]
3.3.1.a.4.2(据付・庫内漏えい)
時間的遭遇確率(小)[-]3.3.1.c

未対策
対策
R290 3.66E-03 3.66E-03

対策(据付・庫内漏えい)教育(たばこ)[-]3.3.1.a.4.3
未対策
対策
R290 1.00E+00 3.70E-01

未対策
対策
R290 2.47E-05 2.47E-05

未対策
対策
R290 1.16E-03 1.16E-03(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(小)[-]3.3.1.d

未対策
対策
R290 4.94E-02 1.83E-02(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率[-]3.3.1.d.1
未対策
対策
R290 4.94E-02 4.94E-02

対策
教育(扉の開放)[-]3.3.1.d.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.70E-01(据付･庫内漏えい)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.3.1.a.2

対策
未対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫内漏えい)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.3.1.a.2.1
未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.07E-01(据付・庫外漏えい)
時間的遭遇確率(大)[-]3.3.2.a

未対策
対策
R290 2.09E-02 2.09E-02(据付・庫外漏えい)
ろう付けバーナー[-]
3.3.2.a.1

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫外漏えい)
ろう付けバーナー[-]
3.3.2.a.1.1
未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫外漏えい)
空間的遭遇確率(大)[-]3.3.2.b

未対策
対策
R290 5.55E-02 5.55E-02(据付･庫外漏えい)
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.3.2.a.3

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫外漏えい)
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.3.2.a.3.1
未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01(据付・庫外漏えい)
たばこ[-]
3.3.2.a.4(据付・庫外漏えい)
店内着火源(大)[-]3.E(据付・庫外漏えい)
たばこ[-]
3.3.2.a.4.1
未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

対策(据付・庫外漏えい)
注意ラベル(火気厳禁)[-]
3.3.2.a.4.2
未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E-01

未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E-01

未対策
対策
R290 3.64E-03 6.36E-04

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

対策
未対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

対策
注意ラベル(取扱注意)[-]
3.3.2.2

着火エネルギー小着火エネルギー大

未対策
対策
R290 4.57E-03 2.95E-04

未対策
対策
R290 1.95E-02 1.95E-02

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

対策
注意ラベル(取扱注意)[-]
3.3.1.3

着火エネルギー小(据付・庫内漏えい)
時間的遭遇確率(大)[-]3.3.1.a(据付・庫内漏えい)
ろう付けバーナー[-]
3.3.1.a.1.1
対策

未対策
対策
R290 2.97E-01 2.97E-01

未対策
対策
R290 1.36E-03 5.04E-04

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

R290

未対策
対策
R290 2.47E-05 2.47E-05

リーチイン
ショーケースの割合[-]
3.3.1.2

着火エネルギー大(据付・庫内漏えい)
ろう付けバーナー[-]
3.3.1.a.1

R290

未対策

未対策
対策
R290 1.19E-07 4.43E-09(据付・庫内漏えい)
冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.3.1.1(運搬)
時間的遭遇確率(小)
[-]
3.2.c

未対策

(据付・庫外漏えい)着火確率[-/台/年]
3.3.2

未対策
対策
R290 4.35E-08 5.86E-10

対策(運搬)教育(軍手着用)[-]
3.2.c.1.3

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.70E-01

未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E-01(据付・庫内漏えい)
着火確率[-/台/年]
3.3.1

未対策
対策
R290 2.83E-04 2.83E-04

対策(運搬)教育(たばこ)[-]
3.2.a.4.3

対策(運搬)注意ラベル(火気厳禁)[-]
3.2.a.4.2

対策
注意ラベル(取扱注意)
[-]
3.2.2

着火エネルギー小

未対策
対策
R290 9.88E-04 9.88E-04

対策

R290

(運搬)
冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.2.1

未対策
対策
R290 7.04E-06 7.04E-06(運搬)
時間的遭遇確率(大)
[-]
3.2.a

(荷下ろし)静電気[-]
3.1.c.1.1

未対策
対策
R290 1.62E-07 5.02E-09

着火エネルギー大

R290

未対策

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
対策
R290 1.27E-03 1.27E-03

未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E-01

R290

未対策
対策
R290 1.62E-02 1.62E-02

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.70E-01

対策
注意ラベル(取扱注意)
[-]
3.1.2

(荷下ろし)静電気[-]
3.1.c.1(荷下ろし)たばこ[-]
3.1.a.1.1

対策(荷下ろし)教育(たばこ)[-]
3.1.a.1.3(荷下ろし)
冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.1.1

対策

R290

未対策
対策
R290 1.62E-02 1.84E-04

未対策
対策
R290 1.00E+00 1.00E-01

未対策
対策
R290 8.95.E-09 8.95.E-10(荷下ろし)
空間的遭遇確率(小)
[-]
3.1.d

(荷下ろし)
時間的遭遇確率(小)
[-]
3.1.c

未対策
対策
R290 1.33E-02 1.33E-02(荷下ろし)たばこ[-]
3.1.a.1

対策(荷下ろし)
注意ラベル(火気厳禁)[-]
3.1.a.1.2

対策

R290

(据付)着火確率[-/台/年]
3.3

未対策
対策
R290 2.09E-02 2.09E-02(据付・庫外漏えい)
店内着火源(大)
[-]
3.E.1

未対策
対策
R290 2.09E-02 2.09E-02

対策(据付・庫外漏えい)教育(たばこ)[-]3.3.2.a.4.3
未対策
対策
R290 1.00E+00 3.70E-01(据付・庫内漏えい)
時間的遭遇確率(小)[-]3.3.2.c

未対策
対策
R290 9.27E-02 1.62E-02(据付・庫外漏えい)
静電気[-]
3.3.2.c.1

未対策
対策
R290 8.44E-02 7.96E-03(据付・庫外漏えい)
静電気(営業中)[-]
3.3.2.c.1.2
未対策
対策
R290 8.44E-02 8.44E-02

対策(据付・庫外漏えい)
教育(軍手着用)[-]
3.3.2.c.1.3
未対策
対策
R290 1.00E+00 3.07E-01(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(小)[-]3.3.2.d

未対策
対策
R290 3.93E-02 3.93E-02(据付・庫外漏えい)
静電気(客・営業中)[-]
3.3.2.c.3
未対策
対策
R290 3.71E-03 3.71E-03(据付･庫外漏えい)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.3.2.a.2

未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫外漏えい)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.3.2.a.2.1
未対策
対策
R290 0.00E+00 0.00E+00

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R290 1.00E+00 3.07E-01

未対策
対策
R290 1.00E+00 9.31E-01(据付・庫外漏えい)
店内着火源（小）
[-]
3.F

未対策
対策
R290 4.52E-03 4.52E-03(据付・庫外漏えい)
店内着火源（小）
[-]
3.F.1

未対策
対策
R290 4.52E-03 4.52E-03

C-4,c-4 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【狭小店舗 営業中工事】 冷媒：R290(運搬)店内着火源(小)
[-]
3.B.1

(運搬)店内着火源(大)
[-]
3.A.1

R290

未対策
1.78E-02

対策
1.78E-02

未対策
4.16E-03

対策
4.16E-03(運搬)
電子ライター[-]
3.A.1.8

R290

未対策
4.22E-03(運搬)
換気扇スイッチ[-]
3.A.1.3(運搬)
照明スイッチ
[-]3.A.1.2(運搬)
電源コンセント[-]
3.A.1.1

R290

R290

R290

未対策
8.32E-03

対策
8.32E-03

R290

未対策
1.00E-03

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

対策
1.00E-03

R290

未対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

R290

未対策
6.60E-10

対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

(運搬)
白熱球
[-]
3.A.1.7

(運搬)
電灯
[-]
3.A.1.6
対策
6.60E-10

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

対策
4.52E-03(運搬)
ブラシモータ―(製品外)[-]
3.B.1.2
対策
0.00E+00

R290

未対策
4.52E-03

対策
4.52E-03(運搬)
燃焼式暖房機[-]3.A.1.14(運搬)
加温装置 おでん[-]
3.A.1.13(運搬)
加温装置 中華まん[-]
3.A.1.12(運搬)
コピー機・プリンター(使用)[-]3.A.1.11(運搬)
コピー機・プリンター(発火事故)[-]
3.A.1.10(運搬)デフロストヒーター(他の機器)[-]
3.A.1.9
対策
4.22E-03

R290

(運搬)
電子レンジ
[-]
3.A.1.5(運搬)フライヤースイッチ[-]
3.A.1.4

未対策
4.52E-03

対策
0.00E+00

R290

未対策
9.96E-05

対策
9.96E-05(運搬)
コーヒーディスペンサー[-]
3.B.1.1

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
店内着火源
[-]
3.D.1

(据付・庫内漏えい)
店内着火源
[-]
3.C.1

R290

未対策
1.95E-02

対策
1.95E-02

未対策
5.12E-03

対策
5.12E-03

未対策
2.78E-03

未対策
1.02E-02

対策
1.02E-02

対策
2.78E-03

R290

未対策
1.25E-03

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

対策
1.25E-03

R290

未対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
コピー機・プリンター(使用)[-]3.C.1.11(据付・庫内漏えい)
コピー機・プリンター(発火事故)[-]
3.C.1.10(据付・庫内漏えい)
デフロストヒーター(他の機器)[-]
3.C.1.9(据付・庫内漏えい)
電子ライター[-]
3.C.1.8

R290

R290

対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
電灯[-]
3.C.1.6(据付・庫内漏えい)
電子レンジ
[-]
3.C.1.5(据付・庫内漏えい)
フライヤースイッチ[-]
3.C.1.4(据付・庫内漏えい)
換気扇スイッチ[-]
3.C.1.3(据付・庫内漏えい)
照明スイッチ
[-]3.C.1.2(据付・庫内漏えい)
電源コンセント[-]
3.C.1.1

R290

R290

R290

未対策
6.60E-10

対策
6.60E-10

R290

未対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

対策
4.52E-03(据付・庫内漏えい)
ブラシモータ―(製品外)[-]
3.D.1.2
対策
0.00E+00

R290

未対策
4.52E-03

対策
4.52E-03(据付・庫内漏えい)
燃焼式暖房機[-]3.C.1.14(据付・庫内漏えい)
加温装置 おでん[-]
3.C.1.13(据付・庫内漏えい)
加温装置 中華まん[-]
3.C.1.12
対策
0.00E+00

R290(据付・庫内漏えい)
白熱球[-]
3.C.1.7

未対策
4.52E-03

対策
0.00E+00

R290

未対策
9.97E-05

対策
9.97E-05(据付・庫内漏えい)
コーヒーディスペンサー[-]
3.D.1.1

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
店内着火源
[-]
3.F.1

(据付・庫外漏えい)
店内着火源
[-]
3.E.1

R290

未対策
2.09E-02

対策
2.09E-02(据付・庫外漏えい)
電源コンセント[-]
3.E.1.1

R290

未対策
5.51E-03

対策
5.51E-03

未対策
3.01E-03

未対策
0.00E+00

未対策
1.10E-02

対策
1.10E-02

対策
3.01E-03

対策
0.00E+00

R290

未対策
1.25E-03

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
コピー機・プリンター(発火事故)[-]
3.E.1.10(据付・庫外漏えい)
デフロストヒーター(他の機器)[-]
3.E.1.9(据付・庫外漏えい)
コーヒーディスペンサー[-]
3.F.1.1

R290

R290

対策
1.25E-03

R290

未対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

R290

未対策
6.60E-10

対策
6.60E-10

対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
白熱球[-]
3.E.1.7
対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

R290

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

R290

未対策
9.97E-05

未対策
4.52E-03

対策
4.52E-03(据付・庫外漏えい)
ブラシモータ―(製品外)[-]3.F.1.2
対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
燃焼式暖房機
[-]3.E.1.14(据付・庫外漏えい)
加温装置 おでん[-]
3.E.1.13(据付・庫外漏えい)
加温装置 中華まん[-]
3.E.1.12(据付・庫外漏えい)
コピー機・プリンター(使用)[-]3.E.1.11
対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
電灯[-]
3.E.1.6(据付・庫外漏えい)
電子レンジ
[-]
3.E.1.5(据付・庫外漏えい)
フライヤースイッチ[-]
3.E.1.4(据付・庫外漏えい)
換気扇スイッチ[-]
3.E.1.3(据付・庫外漏えい)
照明スイッチ[-]3.E.1.2(据付・庫外漏えい)
電子ライター[-]
3.E.1.8

R290

R290

対策
9.97E-05

R290

未対策
4.52E-03

対策
4.52E-03

C-3,c-3,C-4,c-4 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【狭小店舗 新店・営業中工事】 冷媒：R290【数値パラメータ】

店舗床面積（解析空間面積）
[m2]
100
24.01
24.01
24.01

組み合わせ
パターン
ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ

・・・
・・・
・・・
・・・

新店工事
R290
組み合わせ 遭遇
パターン
パターン

平均可燃
空間体積
[m3]
2.93
2.93
2.93
3.69

可燃域継続
時間
[min]
8.75
40.91
40.91
40.55

作業空間
店外 or 店内
店外（荷下ろし）店内（運搬）
店内（据付）
店内（据付）

漏えい個所
庫外or庫内
庫外
庫外
庫外
庫内

冷媒漏えいと着火源との遭遇パターンについて①作業に起因する漏えいと、作業に起因する着火源②作業に起因しない漏えいと、作業に起因する着火源③作業に起因しない漏えいと、作業に起因しない着火源

営業中
R290
着火源
着火源
作業時間
存在時間 動作時間
Ts[h]ΔTI[h]ΔTIc[h]

着火源
使用回数
n[回]

着火源
着火源の
作動回数 存在係数
nc[回]
[-]

着火エネルギーの区別
大 or 小設置時の着火確率（荷下ろし）着火確率

計算値
計算値

3.1.1

（荷下ろし）冷媒漏えい発生確率

1.41E-05

対策
注意ラベル(取扱注意)（荷下ろし）時間的遭遇確率(大)(荷下ろし)たばこ

1.00E+00

1.00E-01

1.00E+00

1.00E-01

[-]

3.1.a
3.1.a.1

計算値
計算値

計算値
計算値

計算値
計算値

計算値
計算値

[-]
[-]

3.1.a.1.1(荷下ろし)たばこ←←←

1.62E-02

対策

可燃域
継続時間
Tv[h]

3
3.1

②

未対策

平均可燃
空間体積
3
[m ]

項目

ⅰ

対策

空間体積
[m3]

No.

3.1.2

未対策

空間体積
(高さ2.2[m])[m3]
22052.82252.82252.822

計算値
計算値

計算値
計算値

計算値
計算値

←

←

←

単位

算出根拠・出典[-/台/年] 計算値[-/台/年] 計算値
・平成23年度から平成27年度の5年間における，内蔵ショーケースの出荷台数は，58097+52557+53534+52410+58001=274599[台]出典)報告書3.4.2 項のTable 3-8
・平成23年度から平成27年度の5年間における，内蔵SCの設置時漏えい件数は，8+7+11+20+12=58[件] ⇒ 58[台]出典)報告書3.4.2 項のTable 3-8
・設置ステージ前には，輸送ステージと保管ステージがあり，各ステージにおける漏えい割合が同じと想定する．
[-/台/年] ・設置ステージは，荷下ろし，運搬，据付の3つの作業工程に分けることができ，それぞれの作業における漏えい割合はそれぞれの作業時間に比例すると想定する．よって，荷下ろし時：運搬時：据付時＝0.2：0.1：0.7＝2：1：7とする．
荷下ろし時の冷媒漏えい発生確率は
58[台]/274599[台]/3×(2/10) =1.41E-05[-]

1.46E-01

2.00E-01

1.25E-02

1.25E-02

2.16E-01

1.00E+00

5.64E-02

大[-]可燃性冷媒の使用に対する注意喚起ラベルが貼付されているため，従来よりも丁寧に機器を取り扱うものとし，対策効果を1/10 とする．
計算値
計算値
たばこによる着火は，機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出し，作業者がたばこを吸いながら作業していることを想定し，たばこの赤火に着火することを想定する．
・「毎日吸う人」の2017年の1日当たりの平均喫煙本数は，男性18.1本，女性14.7本となっており，作業者は男性を想定し，男性の平均喫煙本数18.1[本/日/人]を使用する．
・2017年「全国たばこ喫煙者率調査」，男性28.2％，女性9.0％となっており，作業者は男性を想定し，男性の喫煙率28.2[%]を使用する．
・作業中に喫煙する確率をADL レポートの訓練を無視する確率を参考に10%とする．
・一日の内，喫煙をする時間は睡眠時間を除いた時間とし，20歳～64歳までの男性の平均睡眠時間は，7.25[h]である．
・作業者の数は2人とする．
・1本あたりの喫煙時間5[min]の内，赤火になる時間は40[s]（委員実測値），ライターの着火時間5[s]であり，45[s]間着火する可能性があるとする．
・荷下ろし作業時間を0.2[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店外の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.2[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 45[s]/60/60 = 0.0125[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 45[s]/60/60 = 0.0125[h]
着火源使用回数n[回] = 18.1[本/日/人]×0.2/（24 - 7.25）=0.216[本]遭遇パターン④のns = n×ΔTs/(24-7.25)として計算
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.282[-]×0.1[-]×2[人] = 0.0564[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)

3.1.a.1.2

3.1.a.1.3

対策(荷下ろし)注意ラベル(火気厳禁)

1.00E+00

対策(荷下ろし)教育(たばこ)

1.00E+00

1.00E-01

3.70E-01

1.00E+00

1.00E+00

1.00E-01[-]

3.70E-01[-]

製品外周のこん包材には，報告書8.2.7 項のFig. 8-1に指示された注意表示がされており，作業者による喫煙行為を抑制するとし，その効果を1/10[-]とする．
・ガイドラインに基づき，各製造メーカーおよび業界団体は，設置業者に対して直接または販売店を通して可燃性冷媒を使用した機器を取り扱う場合は着火源の発生につながる行為に注意する旨の教育を行うこととする．内蔵ショーケースの設置業者の内，低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし，教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度に行き渡ると想定し，その割合を0.7とする．
・教育による効果を0.1とする．
対策効果は，0.1*0.7+1*(1-0.7) = 0.37[-]

空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m3･min]／可燃域継続時間[min])／空間体積[m3]3.1.b（荷下ろし）空間的遭遇確率(大)

3.2

3.2.1

ⅰ

2.20E+02

2.93E+00

大[-]・平均可燃空間体積は，漏えい解析結果の値を用いる．平均可燃空間体積 = 2.928[m3](解析条件：平形ショーケース機械室漏れ（4分全量漏れ） 解析空間体積100[m2]×2.2[m] 冷媒量500[g] 機械室風速0[m/s])
・空間体積は，店外面積を100[m2]，高さ2.2[m]として算出する．空間体積 = 100[m2]×2.2[m] = 220[m3]・着火エネルギーの区別：大 ⇒ 平均可燃空間体積の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)

1.33E-02←←←（運搬）着火確率

計算値

計算値

計算値

計算値

（運搬時）冷媒漏えい発生確率

7.04E-06←←←

1.00E+00

1.00E-01

1.00E+00

1.00E-01

[-]

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値

以上より，空間的遭遇確率 = 2.928[m3]÷220[m3] = 1.33E-02[-]

3.2.a

対策
注意ラベル(取扱注意)(運搬)時間的遭遇確率(大)3.2.a.1(運搬)ろう付けバーナー

3.2.2[-/台/年] 計算値
・平成23年度から平成27年度の5年間における，内蔵ショーケースの出荷台数は，58097+52557+53534+52410+58001=274599[台]出典)報告書3.4.2 項のTable 3-8
・平成23年度から平成27年度の5年間における，内蔵SCの設置時漏えい件数は，8+7+11+20+12=58[件] ⇒ 58[台]出典)報告書3.4.2 項のTable 3-8
・設置ステージ前には，輸送ステージと保管ステージがあり，各ステージにおける漏えい割合が同じと想定する．
[-/台/年] ・設置ステージは，荷下ろし，運搬，据付の3つの作業工程に分けることができ，それぞれの作業における漏えい割合はそれぞれの作業時間に比例すると想定する．よって，荷下ろし時：運搬時：据付時＝0.2：0.1：0.7＝2：1：7とする．
運搬時の冷媒漏えい発生確率は
58[台]/274599[台]/3×(1/10) =7.04E-06[-]
可燃性冷媒の使用に対する注意喚起ラベルが貼付されているため，従来よりも丁寧に機器を取り扱うものとし，対策効果を1/10 とする．

＜新店工事の場合＞
新店時，店内で別置式SCのろう付け作業があることを想定
・ろう付けバーナー使用回数4回 ろう付けバーナー点火時間2分
・別置式SCの設置時間は，1店舗あたり6[h]と想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．
・別置式SCの設置と内蔵SCの設置が同じ日にある確率を50%と想定．
・店舗工事は，その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし，別置式SCの設置と内蔵SCの運搬作業が同じ時間帯にある確率は(0.1[h]+6[h])/12[h] = 0.508[-]
3.2.a.1.1(運搬)ろう付けバーナーⅱ③

0.00E+00←

0.00E+00←

6.82E-01

1.00E-01

3.30E-02

3.30E-02

4.00E+00

1.00E+00

2.54E-01

大[-]可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 2[min]/60 = 0.033[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 2[min]/60 = 0.033[h]
着火源使用回数n[回] = 4[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]×0.508[-] = 0.254[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
別置式ショーケースのろう付け作業は無いと想定する．

3.2.a.2

3.2.a.2.1(運搬)電動ドライバー（店舗工事）(運搬)電動ドライバー（店舗工事）

計算値

ⅱ

③

0.00E+00

計算値

←

計算値

0.00E+00

計算値

←

[-]

4.82E-01

1.00E-01

8.33E-04

8.33E-04

1.00E+02

1.00E+00

1.27E-02

小

[-]

計算値
＜新店工事の場合＞'・電動ドライバーによる着火は，機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出し，別置式SC設置で電動ドライバーが使用され，その電動ドライバーが火花を発生させるブラシモーター仕様であることを想定する．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．
・別置式SCの設置時間は，1店舗あたり6[h]と想定．
・電動ドライバーが使用され，1回あたり3[s]と想定．
・別置式SCの据付に使用する電動ドライバーの使用回数は，ケース同士の連結，運搬フレームの取り外し，化粧板金の取付などと多く，1店舗あたり100[回]を想定．
・電動ドライバーの仕様がブラシモーターである割合を5%と想定する．
出典)報告書4.2.4 項 3)
・別置式SCの設置と内蔵SCの設置が同じ日にある割合を50%と想定．
・店舗工事は，その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし，別置式SCの設置と内蔵SCの運搬が同じ時間帯にある確率は(0.1[h]+6[h])/12[h] = 0.508[-]
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 3[s]/60/60 = 0.000833[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 3[s]/60/60 = 0.000833[h]
着火源使用回数n[回] = 100[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.05[-]×0.5[-]×0.508[-] = 0.0127[-]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
店舗工事が行われず，電動ドライバーを使用しないと想定する．

3.2.a.3(運搬)電動グラインダー（店舗工事）

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値

C-3,c-3,C-4,c-4 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【狭小店舗 新店・営業中工事】 冷媒：R290【数値パラメータ】

店舗床面積（解析空間面積）
[m2]
100
24.01
24.01
24.01

組み合わせ
パターン
ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ

・・・
・・・
・・・
・・・

新店工事
R290
No.

3.2.a.3.1

項目(運搬)電動グラインダー（店舗工事）

組み合わせ 遭遇
パターン
パターン

ⅱ

③

未対策

0.00E+00

空間体積(高さ2.2[m])[m3]
22052.82252.82252.822

平均可燃
空間体積
[m3]
2.93
2.93
2.93
3.69

可燃域継続
時間
[min]
8.75
40.91
40.91
40.55

作業空間
店外 or 店内
店外（荷下ろし）店内（運搬）
店内（据付）
店内（据付）

漏えい個所
庫外or庫内
庫外
庫外
庫外
庫内

冷媒漏えいと着火源との遭遇パターンについて①作業に起因する漏えいと、作業に起因する着火源②作業に起因しない漏えいと、作業に起因する着火源③作業に起因しない漏えいと、作業に起因しない着火源

営業中
R290

対策

←

未対策

0.00E+00

対策

空間体積
[m3]

平均可燃
空間体積
3
[m ]

←

可燃域
継続時間
Tv[h]

6.82E-01

着火源
着火源
作業時間
存在時間 動作時間
Ts[h]ΔTI[h]ΔTIc[h]1.00E-01

4.17E-03

4.17E-03

着火源
使用回数
n[回]

1.00E+01

着火源
着火源の作動回数 存在係数
nc[回]
[-]

1.00E+00

1.69E-01

着火エネルギーの区別
大 or 小大単位[-]算出根拠・出典＜新店工事の場合＞
・電動グラインダーによる着火は，機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出し，店舗工事で電動グラインダーが使用され，その電動グラインダーにより金属の切断・研磨を行った際に発生する火花に着火することを想定する．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．
・店舗工事時間は，1店舗あたり8[h]と想定．
・電動グラインダーが使用され，1回あたり15[s]と想定．
・店舗工事に使用する電動グラインダーの使用回数は， 1店舗あたり10[回]を想定．
・電動グラインダーが使用される割合を50%と想定．
・店舗工事と内蔵SCの設置が同じ日にある割合を50%と想定．
・店舗工事は，その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし，店舗工事と内蔵SCの運搬が同じ時間帯にある確率は(0.1[h]+8[h])/12[h] = 0.675[-]
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 15[s]/60/60 = 0.00417[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 15[s]/60/60 = 0.00417[h]
着火源使用回数n[回] = 10[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]×0.5[-]×0.675 = 0.169[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
店舗工事が行われず，電動グラインダーを使用しないと想定する．

3.2.a.4(運搬)たばこ3.2.a.4.1(運搬)たばこ

計算値ⅱ②

5.64E-02

計算値

計算値

計算値

←

0.00E+00←[-]

6.82E-01

1.00E-01

1.25E-02

1.25E-02

1.08E-01

1.00E+00

5.64E-02

大

[-]

計算値
＜新店工事の場合＞・たばこによる着火は，機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出し，作業者がたばこを吸いながら作業していることを想定し，たばこの赤火に着火することを想定する．
・「毎日吸う人」の2017年の1日当たりの平均喫煙本数は，男性18.1本，女性14.7本となっており，作業者は男性を想定し，男性の平均喫煙本数18.1[本/日/人]を使用する．
・2017年「全国たばこ喫煙者率調査」，男性28.2％，女性9.0％となっており，作業者は男性を想定し，男性の喫煙率28.2[%]を使用する．
・作業中に喫煙する確率をADL レポートの訓練を無視する確率を参考に10%とする．
・一日の内，喫煙をする時間は睡眠時間を除いた時間とし，20歳～64歳までの男性の平均睡眠時間は，7.25[h]である．
・作業者の数は2人とする．
・1本あたりの喫煙時間5[min]の内，赤火になる時間は40[s]（委員実測値），ライターの着火時間5[s]であり，45[s]間着火する可能性があるとする．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 45[s]/60/60 = 0.0125[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 45[s]/60/60 = 0.0125[h]
着火源使用回数n[回] = 18.1[本/日/人]×0.1/（24 - 7.25）=0.108[本]遭遇パターン④のns = n×ΔTs/(24-7.25)として計算
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.282[-]×0.1[-]×2[人] = 0.0564[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
店内でたばこを吸わないと想定する．

3.2.a.4.2

対策(運搬)注意ラベル(火気厳禁)

3.2.a.4.3

対策(運搬)教育(たばこ)

1.00E+00

1.00E+00

1.00E-01

3.70E-01

1.00E+00

1.00E+00

1.00E-01[-]

3.70E-01[-]

製品外周のこん包材には，報告書8.2.7 項のFig. 8-1に指示された注意表示がされており，作業者による喫煙行為を抑制するとし，その効果を1/10[-]とする．
・ガイドラインに基づき，各製造メーカーおよび業界団体は，設置業者に対して直接または販売店を通して可燃性冷媒を使用した機器を取り扱う場合は着火源の発生につながる行為に注意する旨の教育を行うこととする．内蔵ショーケースの設置業者の内，低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし，教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度に行き渡ると想定し，その割合を0.7とする．
・教育による効果を0.1とする．
対策効果は，0.1*0.7+1*(1-0.7) = 0.37[-]
空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m3･min]／可燃域継続時間[min])／空間体積[m3]3.2.b(運搬)空間的遭遇確率(大)ⅱ

5.55E-02

5.28E+01

2.93E+00

大[-]・平均可燃空間体積は，・平均可燃空間体積は，漏えい解析結果から作成した近似式より算出した値を用いる．平均可燃空間体積 = 3.11[m3](解析条件：平形ショーケース機械室漏れ（4分全量漏れ） 冷媒量500[g] 機械室風速0[m/s])
・運搬中は，製品が1.0[m/s]で移動しているため，漏えいした冷媒が拡散しやすいと想定し，補正値を乗ずる．
補正値は，リーチインショーケースの庫内漏れの解析結果から機械室風速1.0[m/s]の平均可燃空間体積と0[m/s]の平均可燃空間体積の比とする．
補正値 = 2.0[m3]÷2.46[m3] = 0.8[-]・空間体積は，店舗内床面積を84.7[m2]，高さ2.2[m]として算出する．空間体積 = 84.7[m2]×2.2[m] = 186.3[m3]・着火エネルギーの区別：大 ⇒ 平均可燃空間体積の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
以上より，空間的遭遇確率 = 3.11[m3]×0.8÷186.3[m3] = 1.33E-02[-]

3.2.c(運搬)時間的遭遇確率（小）

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

3.2.c.2(運搬)静電気(客・新店工事)

0.00E+00

←

－

－

[-]

3.2.c.3(運搬)静電気（客・営業中)

ⅱ

③

－

－

2.69E-03←

D49:J49C49:J49 4.82E-01

1.00E-01

2.80E-10

2.80E-10

7.00E+00

1.00E+00

9.35E-02

小

[-]

計算値
・新店工事中は客はいない．
・作業時における時間的遭遇確率Ptは，Pt = (1-(1-(ΔTIc+ΔTv)/(ΔTI+ΔTv))nc)×(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/Ts)n)で求められる．
・機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出したときに，客が店内の扉，ショーケースのハンドレール，棚などの金属部分に触れた時の静電気放電による着火を想定する．
・静電気の放電回数は、特定のコンビニチェーン2万店舗での年間コーヒー販売数9億杯の半数が冷凍リーチインで販売されていると想定し、狭小店舗では扉は１枚と想定する。
また、前のお客が扉を開けた直後に2人目のお客が扉を開ける確率を10%と想定する。
出典)報告書6.3.2項 2.21)
・静電気が発生する湿度を30%RH以下とする．また，運搬時は室内を想定し，営業中は，空調されている店内を想定するため，湿度30%RHになる確率を18.7[%]とする．
出典）報告書4.2.2 項 3)
・手動ドアで放電されるため自動ドアの確率50%を着火源の存在確率に乗じた
0.187×0.5=0.0935
・静電気の1回の放電時間は1[μs]出典）報告書4.2.2 項 2)
・静電気放電すべてが着火につながると想定する．
・静電気など着火エネルギーが小さいものについては，可燃域継続時間と平均可燃空間体積をそれぞれ2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 1[μs]/60/60 = 0.00000000028[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 1[μs]/60/60 = 0.00000000028[h]
着火源使用回数n[回] = 7[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.187[-]×0.5
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m3･min]／可燃域継続時間[min])／空間体積[m3]3.2.d(運搬)空間的遭遇確率(小)

3.3
3.3.1

ⅱ

3.93E-02←←←(据付)着火確率

計算値

計算値

計算値

計算値

（据付・庫内漏えい）着火確率

計算値

計算値

計算値

計算値

5.28E+01

2.93E+00

小[-]・平均可燃空間体積は，漏えい解析結果から作成した近似式より算出した値を用いる．平均可燃空間体積 = 3.11[m3](解析条件：平形ショーケース機械室漏れ（4分全量漏れ） 冷媒量500[g] 機械室風速0[m/s])
・運搬中は，製品が1.0[m/s]で移動しているため，漏えいした冷媒が拡散しやすいと想定し，補正値を乗ずる．
補正値は，リーチインショーケースの庫内漏れの解析結果から機械室風速1.0[m/s]の平均可燃空間体積と0[m/s]の平均可燃空間体積の比とする．
補正値 = 2.0[m3]÷2.46[m3] = 0.8[-]・空間体積は，店舗内床面積を84.7[m2]，高さ2.2[m]として算出する．空間体積 = 84.7[m2]×2.2[m] = 186.3[m3]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 平均可燃空間体積の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
以上より，空間的遭遇確率 = 3.11[m3]×0.8÷186.3[m3]÷20.5[-] = 9.43E-03[-][-/台/年] 計算値[-/台/年] 計算値

C-3,c-3,C-4,c-4 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【狭小店舗 新店・営業中工事】 冷媒：R290【数値パラメータ】

店舗床面積（解析空間面積）
[m2]
100
24.01
24.01
24.01

組み合わせ
パターン
ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ

・・・
・・・
・・・
・・・

新店工事
R290
No.

3.3.1.1

3.3.1.2

3.3.1.3
3.3.1.a3.3.1.a.1

項目

組み合わせ 遭遇パターン
パターン

（据付・庫内漏えい）
冷媒漏えい発生確率

未対策

2.47E-05

リーチインショーケースの割合

2.97E-01

対策
注意ラベル(取扱注意)（据付・庫内漏えい）時間的遭遇確率(大)（据付・庫内漏えい）
ろう付けバーナー

空間体積(高さ2.2[m])[m3]
22052.82252.82252.822

平均可燃
空間体積
[m3]
2.93
2.93
2.93
3.69

可燃域継続
時間
[min]
8.75
40.91
40.91
40.55

作業空間
店外 or 店内
店外（荷下ろし）店内（運搬）
店内（据付）
店内（据付）

漏えい個所
庫外or庫内
庫外
庫外
庫外
庫内

冷媒漏えいと着火源との遭遇パターンについて①作業に起因する漏えいと、作業に起因する着火源②作業に起因しない漏えいと、作業に起因する着火源③作業に起因しない漏えいと、作業に起因しない着火源

営業中
R290

対策

←

←

未対策

←

←

対策

空間体積
[m3]

平均可燃
空間体積
3
[m ]

可燃域
継続時間
Tv[h]

着火源
着火源
作業時間
存在時間 動作時間
Ts[h]ΔTI[h]ΔTIc[h]

着火源
使用回数
n[回]

着火源
着火源の
作動回数 存在係数
nc[回]
[-]

着火エネルギーの区別
大 or 小単位算出根拠・出典

・平成23年度から平成27年度の5年間における，内蔵ショーケースの出荷台数は，58097+52557+53534+52410+58001=274599[台]出典)報告書3.4.2 項のTable 3-8
・平成23年度から平成27年度の5年間における，内蔵SCの設置時漏えい件数は，8+7+11+20+12=58[件] ⇒ 58[台]出典)報告書3.4.2 項のTable 3-8
・設置ステージ前には，輸送ステージと保管ステージがあり，各ステージにおける漏えい割合が同じと想定する．
・設置ステージは，荷下ろし，運搬，据付の3つの作業工程に分けることができ，それぞれの作業における漏えい割合は[-/台/年] それぞれの作業時間に比例すると想定する．よって，荷下ろし時：運搬時：据付時＝0.2：0.1：0.7＝2：1：7とする．

←

←

[-]

1.00E+00

1.00E-01

1.00E+00

1.00E-01

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]
[-]

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

荷下ろし時の冷媒漏えい発生確率は
58[台]/274599[台]/3×(7/10) = 4.93E-05[-]
据付時の冷媒漏えいは，庫外漏えいと庫内漏えいが想定できるが，庫内漏えいとなるような作業は無い．しかし，前工程の荷下ろしおよび運搬時の漏えいを考慮する必要があり，庫内漏えいと庫外漏えいの割合を同じと想定すると，据付時庫内漏えい確率は，4.93E-05[-]×0.5[-] = 2.47E-05[-]
・平成23年度から平成27年度の5年間における，内蔵ショーケースの出荷台数は，58097+52557+53534+52410+58001=274599[台]その内，リーチインショーケースの出荷台数は，13830+14677+16534+17634+18881=81556[台]出典)報告書3.4.2 項のTable 3-8
リーチインショーケースの割合は，81556[台]/274599[台] = 0.297[-]
可燃性冷媒の使用に対する注意喚起ラベルが貼付されているため，従来よりも丁寧に機器を取り扱うものとし，対策効果を1/10 とする．
計算値
計算値
＜新店工事の場合＞
新店時，店内で別置式SCのろう付け作業があることを想定
・ろう付けバーナー使用回数4回 ろう付けバーナー点火時間2分
・別置式SCの設置時間は，1店舗あたり6[h]と想定．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
・別置式SCの設置と内蔵SCの設置が同じ日にある割合を50%と想定．
・店舗工事は，その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし，別置式SCの設置と内蔵SCの据付作業が同じ時間帯にある確率は(0.7[h]+6[h])/12[h] = 0.558[-]

3.3.1.a.1.1（据付・庫内漏えい）
ろう付けバーナーⅳ③

0.00E+00←

0.00E+00←

6.76E-01

7.00E-01

3.30E-02

3.30E-02

4.00E+00

1.00E+00

2.79E-01

大[-]可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 2[min]/60 = 0.033[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 2[min]/60 = 0.033[h]
着火源使用回数n[回] = 4[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]×0.558[-] = 0.279[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
別置式ショーケースのろう付け作業は無いと想定する．

3.3.1.a.2

3.3.1.a.2.1(据付・庫内漏えい)
電動ドライバー（店舗工事）(据付・庫内漏えい)
電動ドライバー（店舗工事）

計算値

ⅳ

③

0.00E+00

計算値

←

計算値

0.00E+00

計算値

←

[-]

4.78E-01

7.00E-01

8.33E-04

8.33E-04

1.00E+02

1.00E+00

1.40E-02

小

[-]

計算値
＜新店工事の場合＞
・電動ドライバーによる着火は，据付までに庫内漏えいした冷媒が，据付時にリーチインショーケースの扉を開放することによる冷媒が漏れ，別置式SC設置で電動ドライバーが使用され，その電動ドライバーが火花を発生させるブラシモーター仕様であることを想定する．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
・別置式SCの設置時間は，1店舗あたり6[h]と想定．
・電動ドライバーが使用され，1回あたり3[s]と想定．
・別置式SCの据付に使用する電動ドライバーの使用回数は，ケース同士の連結，運搬フレームの取り外し，化粧板金の取付などと多く，1店舗あたり100[回]を想定．
・電動ドライバーの仕様がブラシモーターである割合を5%と想定する．
出典)報告書4.2.4 項 3)
・別置式SCの設置と内蔵SCの設置が同じ日にある割合を50%と想定．
・店舗工事は，その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし，別置式SCの設置と内蔵SCの据付が同じ時間帯にある確率は(0.7[h]+6[h])/12[h] = 0.558[-]
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 3[s]/60/60 = 0.000833[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 3[s]/60/60 = 0.000833[h]
着火源使用回数n[回] = 100[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.05[-]×0.5[-]×0.558[-] = 0.0140[-]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
店舗工事が行われず，電動ドライバーを使用しないと想定する．

3.3.1.a.3

3.3.1.a.3.1(据付・庫内漏えい)
電動グラインダー（店舗工事）(据付・庫内漏えい)
電動グラインダー（店舗工事）

計算値

ⅳ

③

0.00E+00

計算値

←

計算値

0.00E+00

計算値

←

[-]

6.76E-01

7.00E-01

4.17E-03

4.17E-03

1.00E+01

1.00E+00

1.81E-01

大

[-]

計算値
＜新店工事の場合＞
・電動グラインダーによる着火は，・据付までに庫内漏えいした冷媒が，据付時にリーチインショーケースの扉を開放することによる冷媒が漏れ，店舗工事で電動グラインダーが使用され，その電動グラインダーにより金属の切断・研磨を行った際に発生する火花に着火することを想定する．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
・店舗工事時間は，1店舗あたり8[h]と想定．
・電動グラインダーが使用され，1回あたり15[s]と想定．
・店舗工事に使用する電動グラインダーの使用回数は， 1店舗あたり10[回]を想定．
・電動グラインダーが使用される割合を50%と想定．
・店舗工事と内蔵SCの設置が同じ日にある割合を50%と想定．
・店舗工事は，その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし，店舗工事と内蔵SCの運搬が同じ時間帯にある確率は(0.7[h]+8[h])/12[h] = 0.725[-]
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 15[s]/60/60 = 0.00417[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 15[s]/60/60 = 0.00417[h]
着火源使用回数n[回] = 10[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]×0.5[-]×0.725[-] = 0.181[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
店舗工事が行われず，電動グラインダーを使用しないと想定する．

3.3.1.a.4(据付・庫内漏えい)たばこ

3.3.1.a.4.1 (据付・庫内漏えい)たばこ

計算値

ⅳ

②

5.38E-02

計算値

計算値

計算値

←

0.00E+00←[-]

6.76E-01

7.00E-01

1.25E-02

1.25E-02

7.56E-01

1.00E+00

5.64E-02

大

[-]

計算値
＜新店工事の場合＞・たばこによる着火は，機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出し，作業者がたばこを吸いながら作業していることを想定し，たばこの赤火に着火することを想定する．
・「毎日吸う人」の2017年の1日当たりの平均喫煙本数は，男性18.1本，女性14.7本となっており，作業者は男性を想定し，男性の平均喫煙本数18.1[本/日/人]を使用する．
・2017年「全国たばこ喫煙者率調査」，男性28.2％，女性9.0％となっており，作業者は男性を想定し，男性の喫煙率28.2[%]を使用する．
・作業中に喫煙する確率をADL レポートの訓練を無視する確率を参考に10%とする．
・一日の内，喫煙をする時間は睡眠時間を除いた時間とし，20歳～64歳までの男性の平均睡眠時間は，7.25[h]である．
・作業者の数は2人とする．
・1本あたりの喫煙時間5[min]の内，赤火になる時間は40[s]（委員実測値），ライターの着火時間5[s]であり，45[s]間着火する可能性があるとする．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 45[s]/60/60 = 0.0125[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 45[s]/60/60 = 0.0125[h]
着火源使用回数n[回] = 18.1[本/日/人]×0.7/（24 - 7.25）=0.756[本]遭遇パターン④のns = n×ΔTs/(24-7.25)として計算
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.282[-]×0.1[-]×2[人] = 0.0564[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
店内でたばこを吸わないと想定する．

C-3,c-3,C-4,c-4 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【狭小店舗 新店・営業中工事】 冷媒：R290【数値パラメータ】

店舗床面積（解析空間面積）
[m2]
100
24.01
24.01
24.01

組み合わせ
パターン
ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ

・・・
・・・
・・・
・・・

新店工事
R290
No.

項目

組み合わせ 遭遇パターン
パターン

1.00E+00

対策
3.3.1.a.4.3(据付・庫内漏えい)教育(たばこ)3.3.1.b.1

3.3.1.b.2(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(大)(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(大)

平均可燃
空間体積
[m3]
2.93
2.93
2.93
3.69

可燃域継続
時間
[min]
8.75
40.91
40.91
40.55

作業空間
店外 or 店内
店外（荷下ろし）店内（運搬）
店内（据付）
店内（据付）

漏えい個所
庫外or庫内
庫外
庫外
庫外
庫内

冷媒漏えいと着火源との遭遇パターンについて①作業に起因する漏えいと、作業に起因する着火源②作業に起因しない漏えいと、作業に起因する着火源③作業に起因しない漏えいと、作業に起因しない着火源

営業中
R290

対策

未対策

対策

空間体積
[m3]

平均可燃
空間体積
3
[m ]

可燃域
継続時間
Tv[h]

着火源
着火源
作業時間
存在時間 動作時間
Ts[h]ΔTI[h]ΔTIc[h]

着火源
使用回数
n[回]

着火源
着火源の
作動回数 存在係数
nc[回]
[-]

着火エネルギーの区別
大 or 小単位算出根拠・出典
製品外周のこん包材には，報告書8.2.7 項のFig. 8-1に指示された注意表示がされており，作業者による喫煙行為を抑制するとし，その効果を1/10[-]とする．

対策
3.3.1.a.4.2 (据付・庫内漏えい)
注意ラベル(火気厳禁)

3.3.1.b

未対策

空間体積(高さ2.2[m])[m3]
22052.82252.82252.822

ⅳ

ⅳ

1.00E+00

1.00E-01[-]

1.00E+00

3.70E-01

1.00E+00

3.70E-01

[-]

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

6.99E-02

教育（扉の開放）1.00E-01

1.00E+00←

3.70E-01←

1.00E+00←

5.28E+01

3.69E+00

大[-]3.70E-01[-]

・ガイドラインに基づき，各製造メーカーおよび業界団体は，設置業者に対して直接または販売店を通して可燃性冷媒を使用した機器を取り扱う場合は着火源の発生につながる行為に注意する旨の教育を行うこととする．内蔵ショーケースの設置業者の内，低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし，教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度に行き渡ると想定し，その割合を0.7とする．
・教育による効果を0.1とする．
対策効果は，0.1*0.7+1*(1-0.7) = 0.37[-]
計算値
空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m3･min]／可燃域継続時間[min])／空間体積[m3]・据付までに庫内漏えいした冷媒が，据付時にリーチインショーケースの扉を開放することによる冷媒漏れを想定している．
・平均可燃空間体積は，漏えい解析結果から作成した近似式より算出した値を用いる．平均可燃空間体積 = 2.14[m3](解析条件：・リーチインショーケース庫内漏れ（扉急開放） 冷媒量500[g] 庫内・庫外風速0[m/s])
・空間体積は，店舗内床面積を84.7[m2]，高さ2.2[m]として算出する．空間体積 = 84.7[m2]×2.2[m] = 186.3[m3]・着火エネルギーの区別：大 ⇒ 平均可燃空間体積の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
以上より，空間的遭遇確率 = 2.14[m3]÷186.3[m3] = 1.15E-02[-]
・ガイドラインに基づき，各製造メーカーおよび業界団体は，設置業者に対して直接または販売店を通して可燃性冷媒を使用した機器を設置する際は携帯形漏えい検知器を携行・作動状態にし，また扉又は蓋つきの機器の扉又は蓋を開ける場合は周囲に着火源が無いことを確認した上でゆっくりと開放することを教育する．内蔵ショーケースの設置業者の内，低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし，教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度に行き渡ると想定し，その割合を0.7とする．
・教育による効果を0.1とする．
対策効果は，0.1*0.7+1*(1-0.7) = 0.37[-]

3.3.1.c(据付・庫内漏えい)時間的遭遇確率(小)

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値

3.3.1.c.1(据付・庫内漏えい)静電気

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値

3.3.1.c.1.1（据付・庫内漏えい）静電気(新店工事)

ⅳ②

1.44E-02←－－

4.78E-01

7.00E-01

2.80E-10

2.80E-10

2.00E+00

1.00E+00

1.60E-02

小[-]・作業時における時間的遭遇確率Ptは，Pt = (1-(1-(ΔTIc+ΔTv)/(ΔTI+ΔTv))nc)×(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/Ts)n)で求められる．
静電気による着火は，据付までに庫内漏えいした冷媒が，据付時にリーチインショーケースの扉を開放することによる冷媒が漏れ，作業者が機器板金外装面に触れた時に発生した静電気放電による着火を想定する．
'・静電気が発生する湿度を30%RH以下とする．また，据付時は室内を想定するが，新店工事の場合，空調されていないため，室外の湿度30%RHになる確率3.2[%]を用いる．
出典）報告書4.2.2 項 3)
・静電気放電は，作業者がリーチインショーケースの扉開放後に後に触れた時に発生することを想定し，連続的に触るため，最初に触った時のみ放電するとし，放電回数を1回と想定する．
・静電気の1回の放電時間は1[μs]出典）報告書4.2.2 項 2)
・静電気放電すべてが着火につながると想定する．
・静電気など着火エネルギーが小さいものについては，可燃域継続時間と平均可燃空間体積をそれぞれ2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
・作業者の数は2人とする．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 1[μs]/60/60 = 0.00000000028[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 1[μs]/60/60 = 0.00000000028[h]
着火源使用回数n[回] = 2[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.032[-]×0.5[-]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
・新店工事・未対策の値に対し，営業中は，空調されている店内を想定するため，湿度30%RHになる確率を18.7[%]とする．
出典）報告書4.2.2 項 3)
・作業者の数は2人とする．

3.3.1.c.1.2(据付・庫内漏えい)静電気（営業中）

3.3.1.c.1.3

3.3.1.c.2

3.3.1.c.3②－－

8.44E-02←

対策(据付・庫内漏えい)教育(軍手着用)

1.00E+00

3.07E-01

1.00E+00

3.07E-01(据付・庫内漏えい)静電気(客・新店工事)

0.00E+00(据付・庫内漏えい静電気（客・営業中)ⅲ

4.82E-01

7.00E-01

2.80E-10

2.80E-10

2.00E+00

1.00E+00

9.35E-02

小

[-]

[-]

着火源使用回数n[回] = 2[回]
着火源の存在係数[-] = 0.187[-]×0.5[-]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
①対策実施時の効果：0.01
設置作業者は，JRA GL-21に沿った教育を受け，作業時は必ず軍手などで静電気を防止することが可能な手袋を着用することを想定する．
②対策が有効となる割合：0.99
作業者は通常，軍手をはめて作業するものとするが，軍手をはめても静電気が発生することを想定する．
③教育が行き届く割合：0.7
低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし，教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度と想定する．
【対策効果】{①×②+1×(1-②)}×③+1×(1-③) = 0.3169[-]（軍手着用による効果）×（教育が行き渡る割合）+（1 ・（教育が行き渡る割合））=0.01×0.7 +（1 - 0.7）=0.307[-]

ⅳ

③

－

←

－

－

3.66E-03

－

[-]

←

4.78E-01

7.00E-01

2.80E-10

2.80E-10

7.00E+00

1.00E+00

9.35E-02

小[-]・新店工事中は客はいない．
・機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出したときに，客が店内の扉，ショーケースのハンドレール，棚などの金属部分に触れた時の静電気放電による着火を想定する．
・静電気の放電回数は、特定のコンビニチェーン2万店舗での年間コーヒー販売数9億杯の半数が冷凍リーチインで販売されていると想定し、狭小店舗では扉は１枚と想定する。
また、前のお客が扉を開けた直後に2人目のお客が扉を開ける確率を10%と想定する。
出典)報告書6.3.2項 2.21)
・静電気が発生する湿度を30%RH以下とする．また，運搬時は室内を想定し，営業中は，空調されている店内を想定するため，湿度30%RHになる確率を18.7[%]とする．
出典）報告書4.2.2 項 3)
・手動ドアで放電されるため自動ドアの確率50%を着火源の存在確率に乗じた
0.187×0.5=0.0935
・静電気の1回の放電時間は1[μs]出典）報告書4.2.2 項 2)
・静電気放電すべてが着火につながると想定する．
・静電気など着火エネルギーが小さいものについては，可燃域継続時間と平均可燃空間体積をそれぞれ2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 1[μs]/60/60 = 0.00000000028[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 1[μs]/60/60 = 0.00000000028[h]
着火源使用回数n[回] = 7[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.187[-]×0..5
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)

3.3.1.d3.3.1.d.1(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(小)(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(小)

ⅳ

ⅳ

計算値

4.94E-02

計算値

←

計算値

←

計算値

←

[-]

5.28E+01

3.69E+00

小

[-]

計算値
空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m3･min]／可燃域継続時間[min])／空間体積[m3]・据付までに庫内漏えいした冷媒が，据付時にリーチインショーケースの扉を開放することによる冷媒漏れを想定している．
・平均可燃空間体積は，漏えい解析結果の値を用いる．平均可燃空間体積 = 2.14[m3](解析条件：・リーチインショーケース庫内漏れ（扉急開放） 冷媒量500[g] 庫内・庫外風速0[m/s] 解析空間体積84.7[m2]×2.2[m])・空間体積は，店舗内床面積を84.7[m2]，高さ2.2[m]として算出する．空間体積 = 84.7[m2]×2.2[m] = 186.3[m3]・着火エネルギーの区別：小 ⇒ 平均可燃空間体積の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
以上より，空間的遭遇確率 = 2.14[m3]÷186.3[m3]÷20.5[-]= 8.13E-03[-]C-3,c-3,C-4,c-4 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【狭小店舗 新店・営業中工事】 冷媒：R290【数値パラメータ】

店舗床面積（解析空間面積）
[m2]
100
24.01
24.01
24.01

組み合わせ
パターン
ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ

・・・
・・・
・・・
・・・

新店工事
R290
No.

項目

3.3.1.d.2

組み合わせ 遭遇
パターン
パターン

空間体積
(高さ2.2[m])[m3]
22052.82252.82252.822

対策

未対策

対策

対策
教育（扉の開放）1.00E+00

3.70E-01

1.00E+00

3.70E-01

3.3.2（据付・庫外漏えい）着火確率

計算値

計算値

計算値

計算値

3.3.2.1（据付・庫外漏えい）
冷媒漏えい発生確率

2.47E-05←←←

3.3.2.a3.3.2.a.1

対策
注意ラベル(取扱注意)（据付・庫外漏えい）時間的遭遇確率(大)（据付・庫外漏えい）
ろう付けバーナー

可燃域継続
時間
[min]
8.75
40.91
40.91
40.55

作業空間
店外 or 店内
店外（荷下ろし）店内（運搬）
店内（据付）
店内（据付）

漏えい個所
庫外or庫内
庫外
庫外
庫外
庫内

冷媒漏えいと着火源との遭遇パターンについて①作業に起因する漏えいと、作業に起因する着火源②作業に起因しない漏えいと、作業に起因する着火源③作業に起因しない漏えいと、作業に起因しない着火源

営業中
R290

未対策

3.3.2.2

平均可燃
空間体積
[m3]
2.93
2.93
2.93
3.69

空間体積
[m3]

平均可燃
空間体積
3
[m ]

可燃域
継続時間
Tv[h]

着火源
着火源
作業時間
存在時間 動作時間
Ts[h]ΔTI[h]ΔTIc[h]

着火源
使用回数
n[回]

着火源
着火源の
作動回数 存在係数
nc[回]
[-]

着火エネルギーの区別
大 or 小単位[-]算出根拠・出典
・ガイドラインに基づき，各製造メーカーおよび業界団体は，設置業者に対して直接または販売店を通して可燃性冷媒を使用した機器を設置する際は携帯形漏えい検知器を携行・作動状態にし，また扉又は蓋つきの機器の扉又は蓋を開ける場合は周囲に着火源が無いことを確認した上でゆっくりと開放することを教育する．内蔵ショーケースの設置業者の内，低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし，教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度に行き渡ると想定し，その割合を0.7とする．
・教育による効果を0.1とする．
対策効果は，0.1*0.7+1*(1-0.7) = 0.37[-][-/台/年] 計算値
・平成23年度から平成27年度の5年間における，内蔵ショーケースの出荷台数は，58097+52557+53534+52410+58001=274599[台]出典)報告書3.4.2 項のTable 3-8
・平成23年度から平成27年度の5年間における，内蔵SCの設置時漏えい件数は，8+7+11+20+12=58[件] ⇒ 58[台]出典)報告書3.4.2 項のTable 3-8
・設置ステージ前には，輸送ステージと保管ステージがあり，各ステージにおける漏えい割合が同じと想定する．
・設置ステージは，荷下ろし，運搬，据付の3つの作業工程に分けることができ，それぞれの作業における漏えい割合は[-/台/年] それぞれの作業時間に比例すると想定する．よって，荷下ろし時：運搬時：据付時＝0.2：0.1：0.7＝2：1：7とする．

1.00E+00

1.00E-01

1.00E+00

1.00E-01

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]
[-]

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

荷下ろし時の冷媒漏えい発生確率は
58[台]/274599[台]/3×(7/10) = 4.93E-05[-]
据付時の冷媒漏えいは，庫外漏えいと庫内漏えいが想定できるが，庫内漏えいとなるような作業は無い．しかし，前工程の荷下ろしおよび運搬時の漏えいを考慮する必要があり，庫内漏えいと庫外漏えいの割合を同じと想定すると，据付時庫内漏えい確率は，4.93E-05[-]×0.5[-] = 2.47E-05[-]
可燃性冷媒の使用に対する注意喚起ラベルが貼付されているため，従来よりも丁寧に機器を取り扱うものとし，対策効果を1/10 とする．
計算値
計算値
＜新店工事の場合＞
新店時，店内で別置式SCのろう付け作業があることを想定
・ろう付けバーナー使用回数4回 ろう付けバーナー点火時間2分
・別置式SCの設置時間は，1店舗あたり6[h]と想定．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
・別置式SCの設置と内蔵SCの設置が同じ日にある割合を50%と想定．
・店舗工事は，その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし，別置式SCの設置と内蔵SCの据付作業が同じ時間帯にある確率は(0.7[h]+6[h])/12[h] = 0.558[-]

3.3.2.a.1.1 （据付・庫外漏えい）ろう付けバーナーⅲ③

0.00E+00←

0.00E+00←

6.82E-01

7.00E-01

3.30E-02

3.30E-02

4.00E+00

1.00E+00

2.79E-01

大[-]可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 2[min]/60 = 0.033[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 2[min]/60 = 0.033[h]
着火源使用回数n[回] = 4[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]×0.558[-] = 0.279[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
別置式ショーケースのろう付け作業は無いと想定する．

3.3.2.a.2

3.3.2.a.2.1(据付・庫外漏えい)
電動ドライバー（店舗工事）（据付・庫外漏えい）
電動ドライバー(店舗工事)

計算値

ⅲ

③

0.00E+00

計算値

←

計算値

0.00E+00

計算値

←

[-]

4.82E-01

7.00E-01

8.33E-04

8.33E-04

1.00E+02

1.00E+00

1.40E-02

小

[-]

計算値
＜新店工事の場合＞
・電動ドライバーによる着火は，据付時のヒューマンエラーにより冷媒が漏れ出し，別置式SC設置で電動ドライバーが使用され，その電動ドライバーが火花を発生させるブラシモーター仕様であることを想定する．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
・別置式SCの設置時間は，1店舗あたり6[h]と想定．
・電動ドライバーが使用され，1回あたり3[s]と想定．
・別置式SCの据付に使用する電動ドライバーの使用回数は，ケース同士の連結，運搬フレームの取り外し，化粧板金の取付などと多く，1店舗あたり100[回]を想定．
・電動ドライバーの仕様がブラシモーターである割合を5%と想定する．
出典)報告書4.2.4 項 3)
・別置式SCの設置と内蔵SCの設置が同じ日にある割合を50%と想定．
・店舗工事は，その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし，別置式SCの設置と内蔵SCの据付が同じ時間帯にある確率は(0.7[h]+6[h])/12[h] = 0.558[-]
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 3[s]/60/60 = 0.000833[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 3[s]/60/60 = 0.000833[h]
着火源使用回数n[回] = 100[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.05[-]×0.5[-]×0.558[-] = 0.0140[-]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
店舗工事が行われず，電動ドライバーを使用しないと想定する．

3.3.2.a.3

3.3.2.a.3.1(据付・庫外漏えい)
電動グラインダー（店舗工事）（据付・庫外漏えい）
電動グラインダー(店舗工事)

計算値

ⅲ

③

0.00E+00

計算値

←

計算値

0.00E+00

計算値

←

[-]

6.82E-01

7.00E-01

4.17E-03

4.17E-03

1.00E+01

1.00E+00

1.81E-01

大

[-]

計算値
＜新店工事の場合＞
・電動グラインダーによる着火は，据付時のヒューマンエラーにより冷媒が漏れ出し，店舗工事で電動グラインダーが使用され，その電動グラインダーにより金属の切断・研磨を行った際に発生する火花に着火することを想定する．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
・店舗工事時間は，1店舗あたり8[h]と想定．
・電動グラインダーが使用され，1回あたり15[s]と想定．
・店舗工事に使用する電動グラインダーの使用回数は， 1店舗あたり10[回]を想定．
・電動グラインダーが使用される割合を50%と想定．
・店舗工事と内蔵SCの設置が同じ日にある割合を50%と想定．
・店舗工事は，その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし，店舗工事と内蔵SCの運搬が同じ時間帯にある確率は(0.7[h]+8[h])/12[h] = 0.725[-]
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 15[s]/60/60 = 0.00417[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 15[s]/60/60 = 0.00417[h]
着火源使用回数n[回] = 10[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]×0.5[-]×0.725[-] = 0.181[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
店舗工事が行われず，電動グラインダーを使用しないと想定する．

3.3.2.a.4(据付・庫外漏えい)たばこ

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値

C-3,c-3,C-4,c-4 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【狭小店舗 新店・営業中工事】 冷媒：R290【数値パラメータ】

店舗床面積（解析空間面積）
[m2]
100
24.01
24.01
24.01

組み合わせ
パターン
ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ

・・・
・・・
・・・
・・・

新店工事
R290
No.

項目

組み合わせ 遭遇
パターン
パターン

未対策

空間体積
(高さ2.2[m])[m3]
22052.82252.82252.822

平均可燃
空間体積
[m3]
2.93
2.93
2.93
3.69

可燃域継続
時間
[min]
8.75
40.91
40.91
40.55

作業空間
店外 or 店内
店外（荷下ろし）店内（運搬）
店内（据付）
店内（据付）

漏えい個所
庫外or庫内
庫外
庫外
庫外
庫内

冷媒漏えいと着火源との遭遇パターンについて①作業に起因する漏えいと、作業に起因する着火源②作業に起因しない漏えいと、作業に起因する着火源③作業に起因しない漏えいと、作業に起因しない着火源

営業中
R290

対策

未対策

対策

空間体積
[m3]

平均可燃
空間体積
3
[m ]

可燃域
継続時間
Tv[h]

着火源
着火源
作業時間
存在時間 動作時間
Ts[h]ΔTI[h]ΔTIc[h]

着火源
使用回数
n[回]

着火源
着火源の
作動回数 存在係数
nc[回]
[-]

着火エネルギーの区別
大 or 小単位算出根拠・出典＜新店工事の場合＞・たばこによる着火は，機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出し，作業者がたばこを吸いながら作業していることを想定し，たばこの赤火に着火することを想定する．
・「毎日吸う人」の2017年の1日当たりの平均喫煙本数は，男性18.1本，女性14.7本となっており，作業者は男性を想定し，男性の平均喫煙本数18.1[本/日/人]を使用する．
・2017年「全国たばこ喫煙者率調査」，男性28.2％，女性9.0％となっており，作業者は男性を想定し，男性の喫煙率28.2[%]を使用する．
・作業中に喫煙する確率をADL レポートの訓練を無視する確率を参考に10%とする．
・一日の内，喫煙をする時間は睡眠時間を除いた時間とし，20歳～64歳までの男性の平均睡眠時間は，7.25[h]である．
・作業者の数は2人とする．
・1本あたりの喫煙時間5[min]の内，赤火になる時間は40[s]（委員実測値），ライターの着火時間5[s]であり，45[s]間着火する可能性があるとする．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．

3.3.2.a.4.1 (据付・庫外漏えい)たばこ

ⅲ②

5.49E-02←

0.00E+00←

6.82E-01

7.00E-01

1.25E-02

1.25E-02

7.56E-01

1.00E+00

5.64E-02

大[-]可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 45[s]/60/60 = 0.0125[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 45[s]/60/60 = 0.0125[h]
着火源使用回数n[回] = 18.1[本/日/人]×0.7/（24 - 7.25）=0.756[本]遭遇パターン④のns = n×ΔTs/(24-7.25)として計算
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.282[-]×0.1[-]×2[人] = 0.0564[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
店内でたばこを吸わないと想定する．
製品外周のこん包材には，報告書8.2.7 項のFig. 8-1に指示された注意表示がされており，作業者による喫煙行為を抑制するとし，その効果を1/10[-]とする．

対策
3.3.2.a.4.2 (据付・庫外漏えい)
注意ラベル(火気厳禁)

1.00E+00

対策
3.3.2.a.4.3(据付・庫外漏えい)教育(たばこ)3.3.2.b（据付・庫外漏えい）
空間的遭遇確率(大)1.00E+00

ⅲ

5.55E-02

1.00E-01

3.70E-01←

1.00E+00

1.00E+00←

1.00E-01[-]

3.70E-01←[-]

5.28E+01

2.93E+00

大[-]・ガイドラインに基づき，各製造メーカーおよび業界団体は，設置業者に対して直接または販売店を通して可燃性冷媒を使用した機器を取り扱う場合は着火源の発生につながる行為に注意する旨の教育を行うこととする．内蔵ショーケースの設置業者の内，低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし，教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度に行き渡ると想定し，その割合を0.7とする．
・教育による効果を0.1とする．
対策効果は，0.1*0.7+1*(1-0.7) = 0.37[-]
空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m3･min]／可燃域継続時間[min])／空間体積[m3]・据付時のヒューマンエラーによるリーチインショーケースの庫外漏れを想定している．
・平均可燃空間体積は，漏えい解析結果から作成した近似式より算出した値を用いる．平均可燃空間体積 = 3.11[m3](解析条件：平形ショーケース機械室漏れ（4分全量漏れ） 冷媒量500[g] 機械室風速0[m/s])
・空間体積は，店舗内床面積を84.7[m2]，高さ2.2[m]として算出する．空間体積 = 84.7[m2]×2.2[m] = 186.3[m3]・着火エネルギーの区別：大 ⇒ 平均可燃空間体積の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
以上より，空間的遭遇確率 = 3.11[m3]÷186.3[m3] = 1.67E-02[-]3.3.2.c
3.3.2.c.1(据付・庫外漏えい)
時間的遭遇確率(小)(据付・庫外漏えい)静電気

3.3.2.c.1.1 （据付・庫外漏えい）静電気(新店工事)

ⅲ

②

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

1.44E-02←－－

4.82E-01

7.00E-01

2.80E-10

2.80E-10

2.00E+00

1.00E+00

1.60E-02

小

[-]

計算値
静電気による着火は，据付時のヒューマンエラーにより冷媒が漏れ出し，作業者が機器板金外装面に触れた時に発生した静電気放電による着火を想定する．
'・静電気が発生する湿度を30%RH以下とする．また，据付時は室内を想定するが，新店工事の場合，空調されていないため，室外の湿度30%RHになる確率3.2[%]を用いる．
出典）報告書4.2.2 項 3)
・静電気放電は，作業者がリーチインショーケースに触れた時に発生することを想定し，連続的に触るため，最初に触った時のみ放電するとし，放電回数を1回と想定する．
・静電気の1回の放電時間は1[μs]出典）報告書4.2.2 項 2)
・静電気放電すべてが着火につながると想定する．
・静電気など着火エネルギーが小さいものについては，可燃域継続時間と平均可燃空間体積をそれぞれ2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
・作業者の数は2人とする．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 1[μs]/60/60 = 0.00000000028[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 1[μs]/60/60 = 0.00000000028[h]
着火源使用回数n[回] = 2[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.032[-]×0.5[-]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
・新店工事・未対策の値に対し，営業中は，空調されている店内を想定するため，湿度30%RHになる確率を18.7[%]とする．
出典）報告書4.2.2 項 3)
・作業者の数は2人とする．

3.3.2.c.1.2（据付・庫外漏えい）静電気（営業中）

3.3.2.c.1.3

3.3.2.c.2

3.3.2.c.3②－－

8.44E-02←

対策(据付・庫外漏えい)教育(軍手着用)

1.00E+00

3.07E-01

1.00E+00

3.07E-01(据付・庫内漏えい)静電気(客・新店工事)

0.00E+00(据付・庫外漏えい静電気（客・営業中)ⅲ

4.82E-01

7.00E-01

2.80E-10

2.80E-10

2.00E+00

1.00E+00

9.35E-02

小

[-]

[-]

着火源使用回数n[回] = 2[回]
着火源の存在係数[-] = 0.187[-]×0.5[-]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
①対策実施時の効果：0.01
設置作業者は，JRA GL-21に沿った教育を受け，作業時は必ず軍手などで静電気を防止することが可能な手袋を着用することを想定する．
②対策が有効となる割合：0.99
作業者は通常，軍手をはめて作業するものとするが，軍手をはめても静電気が発生することを想定する．
③教育が行き届く割合：0.7
低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし，教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度と想定する．
【対策効果】{①×②+1×(1-②)}×③+1×(1-③) = 0.3169[-]（軍手着用による効果）×（教育が行き渡る割合）+（1 ・（教育が行き渡る割合））=0.01×0.7 +（1 - 0.7）=0.307[-]

ⅲ

③

－

←

－

－

3.71E-03

－

←

[-]

4.82E-01

7.00E-01

2.80E-10

2.80E-10

7.00E+00

1.00E+00

9.35E-02

小[-]・新店工事中は客はいない．
・機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出したときに，客が店内の扉，ショーケースのハンドレール，棚などの金属部分に触れた時の静電気放電による着火を想定する．
・静電気の放電回数は、特定のコンビニチェーン2万店舗での年間コーヒー販売数9億杯の半数が冷凍リーチインで販売されていると想定し、狭小店舗では扉は１枚と想定する。
また、前のお客が扉を開けた直後に2人目のお客が扉を開ける確率を10%と想定する。
出典)報告書6.3.2項 2.21)
・静電気が発生する湿度を30%RH以下とする．また，運搬時は室内を想定し，営業中は，空調されている店内を想定するため，湿度30%RHになる確率を18.7[%]とする．
出典）報告書4.2.2 項 3)
・手動ドアで放電されるため自動ドアの確率50%を着火源の存在確率に乗じた
0.187×0.5=0.0935
・静電気の1回の放電時間は1[μs]出典）報告書4.2.2 項 2)
・静電気放電すべてが着火につながると想定する．
・静電気など着火エネルギーが小さいものについては，可燃域継続時間と平均可燃空間体積をそれぞれ2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 1[μs]/60/60 = 0.00000000028[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 1[μs]/60/60 = 0.00000000028[h]
着火源使用回数n[回] = 7[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.187[-]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)

C-3,c-3,C-4,c-4 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【狭小店舗 新店・営業中工事】 冷媒：R290【数値パラメータ】

店舗床面積（解析空間面積）
[m2]
100
24.01
24.01
24.01

組み合わせ
パターン
ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ

・・・
・・・
・・・
・・・

新店工事
R290
No.

3.3.2.d

項目（据付・庫外漏えい）
空間的遭遇確率(小)組み合わせ 遭遇
パターン
パターン

ⅲ

未対策

3.93E-02

空間体積(高さ2.2[m])[m3]
22052.82252.82252.822

平均可燃
空間体積
[m3]
2.93
2.93
2.93
3.69

可燃域継続
時間
[min]
8.75
40.91
40.91
40.55

作業空間
店外 or 店内
店外（荷下ろし）店内（運搬）
店内（据付）
店内（据付）

漏えい個所
庫外or庫内
庫外
庫外
庫外
庫内

冷媒漏えいと着火源との遭遇パターンについて①作業に起因する漏えいと、作業に起因する着火源②作業に起因しない漏えいと、作業に起因する着火源③作業に起因しない漏えいと、作業に起因しない着火源

営業中
R290

対策

←

未対策

←

対策

←

空間体積
[m3]

5.28E+01

平均可燃
空間体積
3
[m ]

可燃域
継続時間
Tv[h]

着火源
着火源
作業時間
存在時間 動作時間
Ts[h]ΔTI[h]ΔTIc[h]

着火源
使用回数
n[回]

着火源
着火源の
作動回数 存在係数
nc[回]
[-]

2.93E+00

着火エネルギーの区別
大 or 小小単位[-]算出根拠・出典
空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m3･min]／可燃域継続時間[min])／空間体積[m3]・据付時のヒューマンエラーによるリーチインショーケースの庫外漏れを想定している．
・平均可燃空間体積は，漏えい解析結果から作成した近似式より算出した値を用いる．平均可燃空間体積 = 3.11[m3](解析条件：平形ショーケース機械室漏れ（4分全量漏れ） 冷媒量500[g] 機械室風速0[m/s])
・空間体積は，店舗内床面積を84.7[m2]，高さ2.2[m]として算出する．空間体積 = 84.7[m2]×2.2[m] = 186.3[m3]・着火エネルギーの区別：小 ⇒ 平均可燃空間体積の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
以上より，空間的遭遇確率 = 3.11[m3]÷186.3[m3]÷20.5[-] = 1.18E-02[-]

3.A（運搬）店内着火源(大)

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値

3.A.1

（運搬）店内着火源(大)

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.A.1.1（運搬）電源コンセント（掃除機）

ⅱ③

0.00E+00←

4.16E-03←

6.82E-01

1.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

2.00E+00

1.00E+00

5.00E-01

大[-]＜営業中の場合＞・営業中における掃除機を使用した清掃作業を想定．
・清掃回数を2回/日と想定し，コンセントの抜き差し回数を4回とする．但し着火に関わる回数は2回（指すときは着火源にならない）．
・コンセント抜き差し時のアーク放電時間を5[msec]とする．
・50%の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜き差しすると想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 2[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.A.1.2（運搬）照明スイッチⅱ③

0.00E+00←

8.32E-03←

6.82E-01

1.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

2.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞
・2回/日スイッチONOFFを想定．但し着火に関わる回数は2回（ON→OFF のみ着火源になる）．
・コンセント抜き差し時のアーク放電時間を5[msec]とする．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 2[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.A.1.3（運搬）換気扇スイッチ

3.A.1.4（運搬）フライヤースイッチ
（営業中）

ⅱ

③

0.00E+00←

0.00E+00←

0.00E+00←

0.00E+00←[-]

6.82E-01

1.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

1.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞'一般的に常時運転のため，ON・OFF無し
狭小店舗では使用しないと想定する。
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.A.1.5（運搬）電子レンジ

0.00E+00←

6.60E-10←[-]＜営業中の場合＞
1店舗当たり2.5台，事故件数17件/年（'NITE調査結果），
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt = 可燃域継続時間(3.07[min])×2.5×17/376406/365/24/60 = 0.000000000660[-]＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.A.1.6（運搬）電灯

0.00E+00←

0.00E+00←[-]＜営業中の場合＞'蛍光灯・LED表面温度100℃以下 着火源とならない＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.A.1.7（運搬）白熱球

0.00E+00←

0.00E+00←[-]＜営業中の場合＞'白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.A.1.8（運搬）電子ライターⅱ③

0.00E+00←

4.22E-03←

6.82E-01

1.00E-01

1.39E-03

1.39E-03

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞
・お客のライター試し着火を想定．
・1人使用することを想定．
・着火時間5[s/回]を想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[s]/60/60 = 0.00139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[s]/60/60 = 0.00139[h]
着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.A.1.9（運搬）デフロストヒーター（他の機器）

ⅱ

3.A.1.10（運搬）コピー機・プリンター（発火事故）

3.A.1.11（運搬）コピー機・プリンター（使用）ⅱ

3.A.1.12（運搬）加温装置 中華まん

ⅱ

3.A.1.13（運搬）加温装置 おでん

ⅱ

③

③
③
③

0.00E+00←

1.00E-03←

6.82E-01

1.00E-01

2.30E+00

2.30E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E-02

大[-]＜営業中の場合＞・100年に1回の事故を想定する．
・据付作業時間を0.1[h]と想定．

0.00E+00←

0.00E+00←[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 2.3[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 2.3[h]着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.01[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
狭小店舗では使用しないと想定する。

0.00E+00←

0.00E+00←

6.82E-01

1.00E-01

5.00E-02

5.00E-02

5.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

大[-]狭小店舗では使用しないと想定する。

0.00E+00←

0.00E+00←

6.82E-01

1.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

1.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

大[-]狭小店舗では使用しないと想定する。

0.00E+00←

0.00E+00←

6.82E-01

1.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

1.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

大[-]狭小店舗では使用しないと想定する。

C-3,c-3,C-4,c-4 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【狭小店舗 新店・営業中工事】 冷媒：R290【数値パラメータ】

店舗床面積（解析空間面積）
[m2]
100
24.01
24.01
24.01

組み合わせ
パターン
ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ

・・・
・・・
・・・
・・・

新店工事
R290
No.

項目

組み合わせ 遭遇
パターン
パターン

未対策

空間体積
(高さ2.2[m])[m3]
22052.82252.82252.822

平均可燃
空間体積
[m3]
2.93
2.93
2.93
3.69

可燃域継続
時間
[min]
8.75
40.91
40.91
40.55

作業空間
店外 or 店内
店外（荷下ろし）店内（運搬）
店内（据付）
店内（据付）

漏えい個所
庫外or庫内
庫外
庫外
庫外
庫内

冷媒漏えいと着火源との遭遇パターンについて①作業に起因する漏えいと、作業に起因する着火源②作業に起因しない漏えいと、作業に起因する着火源③作業に起因しない漏えいと、作業に起因しない着火源

営業中
R290

対策

未対策

対策

空間体積
[m3]

平均可燃
空間体積
3
[m ]

可燃域
継続時間
Tv[h]

着火源
着火源
作業時間
存在時間 動作時間
Ts[h]ΔTI[h]ΔTIc[h]

着火源
使用回数
n[回]

着火源
着火源の
作動回数 存在係数
nc[回]
[-]

着火エネルギーの区別
大 or 小単位算出根拠・出典＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.A.1.14（運搬）燃焼式暖房機

ⅱ③

0.00E+00←

9.96E-05←

3.B（運搬）店内着火源(小)

計算値

計算値

計算値

計算値

3.B.1

（運搬）店内着火源(小)

計算値

計算値

計算値

計算値

3.B.1.1（運搬）コーヒーディスペンサー

0.00E+00←

0.00E+00←

ⅱ③

6.82E-01

6.82E-01

1.00E-01

1.00E-01

1.00E+01

1.40E-06

1.00E+01

1.40E-06

1.00E+01

1.86E+02

1.00E+00

1.00E+00

1.00E-04

1.00E+00

大

大

[-]

＜営業中の場合＞
・普及率0.01[%]と想定．
・使用時間10[h/日]と想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．

[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 10[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 10[h]着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.01[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
計算値

[-]

計算値

[-]

狭小店舗では使用しないと想定する。
＜新店工事の場合＞'・防爆対応されていない他のショーケースに内蔵されたブラシモータ―を想定する．
・新店工事時中は，運転中のショーケースは無いとする．

3.B.1.2（運搬）ブラシモータ―(製品外)ⅱ③

0.00E+00←

4.52E-03←

4.82E-01

1.00E-01

1.40E-06

1.39E-06

1.44E+02

1.00E+00

1.00E-02

小[-]＜営業中の場合＞
・防爆対応されていない他のショーケースに内蔵されたブラシモータ―を想定する．
・一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから，コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし，合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回，よって144[回/日]とする．
・アーク各5[msec]とする．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．
・防爆対応されていないショーケースが設置先に存在する確率を1[%]とする．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 1.4E-0.6[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 1.4E-0.6[h]着火源使用回数n[回] = 144[回/日]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[%] = 0.01[-]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)

3.C

(据付・庫内漏えい)店内着火源(大)

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

3.C.1

(据付・庫内漏えい)店内着火源(大)

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値
計算値
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.C.1.1(据付・庫内漏えい)
電源コンセント（掃除機）

ⅳ③

0.00E+00←

5.12E-03←

6.76E-01

7.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

2.00E+00

1.00E+00

5.00E-01

大[-]＜営業中の場合＞・営業中における掃除機を使用した清掃作業を想定．
・清掃回数を2回/日と想定し，コンセントの抜き差し回数を4回とする．但し着火に関わる回数は2回（指すときは着火源にならない）．
・コンセント抜き差し時のアーク放電時間を5[msec]とする．
・50%の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜き差しすると想定．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 2[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.C.1.2(据付・庫内漏えい)照明スイッチⅳ③

0.00E+00←

1.02E-02←

6.76E-01

7.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

2.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞
・2回/日スイッチONOFFを想定．但し着火に関わる回数は2回（ON→OFF のみ着火源になる）．
・コンセント抜き差し時のアーク放電時間を5[msec]とする．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 2[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.C.1.3(据付・庫内漏えい)換気扇スイッチ

3.C.1.4(据付・庫内漏えい)フライヤースイッチ

ⅳ③

0.00E+00←

0.00E+00←

0.00E+00←

0.00E+00←

6.76E-01

7.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

1.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞・一般的に常時運転のため，ON・OFF無し[-]

狭小店舗では使用しないと想定する。
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.C.1.5(据付・庫内漏えい)電子レンジ

0.00E+00←

6.60E-10←[-]＜営業中の場合＞
・1店舗当たり2.5台，事故件数17件/年（'NITE調査結果），
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt = 可燃域継続時間(3.07[min])×2.5×17/376406/365/24/60 = 0.000000000660[-]＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.C.1.6(据付・庫内漏えい)電灯

0.00E+00←

0.00E+00←[-]＜営業中の場合＞'蛍光灯・LED表面温度100℃以下 着火源とならない＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.C.1.7(据付・庫内漏えい)白熱球

0.00E+00←

0.00E+00←[-]＜営業中の場合＞'白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.C.1.8(据付・庫内漏えい)電子ライター

ⅳ③

0.00E+00←

2.78E-03←

6.76E-01

7.00E-01

1.39E-03

1.39E-03

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞
・お客のライター試し着火を想定．
・1人使用することを想定．
・着火時間5[s/回]を想定．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00139[h]
着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)

C-3,c-3,C-4,c-4 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【狭小店舗 新店・営業中工事】 冷媒：R290【数値パラメータ】

店舗床面積（解析空間面積）
[m2]
100
24.01
24.01
24.01

組み合わせ
パターン
ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ

・・・
・・・
・・・
・・・

新店工事
R290
No.

項目

組み合わせ 遭遇
パターン
パターン

未対策

空間体積
(高さ2.2[m])[m3]
22052.82252.82252.822

平均可燃
空間体積
[m3]
2.93
2.93
2.93
3.69

可燃域継続
時間
[min]
8.75
40.91
40.91
40.55

作業空間
店外 or 店内
店外（荷下ろし）店内（運搬）
店内（据付）
店内（据付）

漏えい個所
庫外or庫内
庫外
庫外
庫外
庫内

冷媒漏えいと着火源との遭遇パターンについて①作業に起因する漏えいと、作業に起因する着火源②作業に起因しない漏えいと、作業に起因する着火源③作業に起因しない漏えいと、作業に起因しない着火源

営業中
R290

対策

未対策

対策

空間体積
[m3]

平均可燃
空間体積
3
[m ]

可燃域
継続時間
Tv[h]

着火源
着火源
作業時間
存在時間 動作時間
Ts[h]ΔTI[h]ΔTIc[h]

着火源
使用回数
n[回]

着火源
着火源の
作動回数 存在係数
nc[回]
[-]

着火エネルギーの区別
大 or 小単位算出根拠・出典＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.C.1.9

3.C.1.10
3.C.1.11
3.C.1.12
3.C.1.13(据付・庫内漏えい)
デフロストヒーター（他の機器）(据付・庫内漏えい)
コピー機・プリンター（発火事故）（据付・庫内漏えい）
コピー機・プリンター（使用）(据付・庫内漏えい)
加温装置 中華まん(据付・庫内漏えい)
加温装置 おでんⅳ③

0.00E+00←

1.25E-03←

6.76E-01

7.00E-01

2.30E+00

2.30E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E-02

大[-]0.00E+00←

0.00E+00←

ⅳ③

0.00E+00←

0.00E+00←

6.76E-01

7.00E-01

5.00E-02

5.00E-02

5.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

大

[-]
[-]

ⅳ

③

0.00E+00←

0.00E+00←

6.76E-01

7.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

1.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

大

[-]

ⅳ

③

0.00E+00←

0.00E+00←

6.76E-01

7.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

1.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞・100年に1回の事故を想定する．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 2.3[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 2.3[h]着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.01[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
狭小店舗では使用しないと想定する。
狭小店舗では使用しないと想定する。
狭小店舗では使用しないと想定する。
狭小店舗では使用しないと想定する。
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.C.1.14（据付・庫内漏えい）燃焼式暖房機

ⅳ③

0.00E+00←

9.97E-05←

6.76E-01

7.00E-01

1.00E+01

1.00E+01

1.00E+01

1.00E+00

1.00E-04

大[-]＜営業中の場合＞
・普及率0.01[%]と想定．
・使用時間10[h/日]と想定．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 10[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 10[h]着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.01[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)

3.D

（据付・庫内漏えい）店内着火源(小)

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値

3.D.1

（据付・庫内漏えい）店内着火源(小)(据付・庫内漏えい）
コーヒーディスペンサー

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値

0.00E+00←

0.00E+00←

3.D.1.1

ⅳ③

6.76E-01

7.00E-01

1.40E-06

1.40E-06

1.86E+02

1.00E+00

1.00E+00

大[-]狭小店舗では使用しないと想定する。
＜新店工事の場合＞'・防爆対応されていない他のショーケースに内蔵されたブラシモータ―を想定する．
・新店工事時中は，運転中のショーケースは無いとする．

3.D.1.2(据付・庫内漏えい）
ブラシモータ―(製品外)ⅳ③

0.00E+00←

4.52E-03←

4.78E-01

1.00E-01

1.40E-06

1.39E-06

1.44E+02

1.00E+00

1.00E-02

小[-]＜営業中の場合＞
・防爆対応されていない他のショーケースに内蔵されたブラシモータ―を想定する．
・一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから，コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし，合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回，よって144[回/日]とする．
・アーク各5[msec]とする．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
・防爆対応されていないショーケースが設置先に存在する確率を1[%]とする．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 1.4E-0.6[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 1.4E-0.6[h]着火源使用回数n[回] = 144[回/日]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[%] = 0.01[-]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)

3.E

(据付・庫外漏えい)店内着火源(大)

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

3.E.1

(据付・庫外漏えい)店内着火源(大)

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値
計算値
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.E.1.1(据付・庫外漏えい)
電源コンセント（掃除機）

ⅲ③

0.00E+00←

5.51E-03←

6.82E-01

7.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

2.00E+00

1.00E+00

5.00E-01

大[-]＜営業中の場合＞・営業中における掃除機を使用した清掃作業を想定．
・清掃回数を2回/日と想定し，コンセントの抜き差し回数を4回とする．但し着火に関わる回数は2回（指すときは着火源にならない）．
・コンセント抜き差し時のアーク放電時間を5[msec]とする．
・50%の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜き差しすると想定．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 2[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.E.1.2(据付・庫外漏えい)
照明スイッチⅲ③

0.00E+00←

1.10E-02←

6.82E-01

7.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

2.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞
・2回/日スイッチONOFFを想定．但し着火に関わる回数は2回（ON→OFF のみ着火源になる）．
・コンセント抜き差し時のアーク放電時間を5[msec]とする．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 2[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.E.1.3(据付・庫外漏えい)
換気扇スイッチ

3.E.1.4(据付・庫外漏えい)
フライヤースイッチⅲ③

0.00E+00←

0.00E+00←

0.00E+00←

0.00E+00←[-]

6.82E-01

7.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

1.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞'一般的に常時運転のため，ON・OFF無し
狭小店舗では使用しないと想定する。
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.E.1.5(据付・庫外漏えい)電子レンジ

0.00E+00←

6.60E-10←[-]＜営業中の場合＞
・1店舗当たり2.5台，事故件数17件/年（'NITE調査結果），
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt = 可燃域継続時間(3.07[min])×2.5×17/376406/365/24/60 = 0.000000000660[-]

C-3,c-3,C-4,c-4 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【狭小店舗 新店・営業中工事】 冷媒：R290【数値パラメータ】

店舗床面積（解析空間面積）
[m2]
100
24.01
24.01
24.01

組み合わせ
パターン
ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ

・・・
・・・
・・・
・・・

新店工事
R290
No.

項目

3.E.1.6(据付・庫外漏えい)電灯

組み合わせ 遭遇
パターン
パターン

空間体積
(高さ2.2[m])[m3]
22052.82252.82252.822

平均可燃
空間体積
[m3]
2.93
2.93
2.93
3.69

可燃域継続
時間
[min]
8.75
40.91
40.91
40.55

作業空間
店外 or 店内
店外（荷下ろし）店内（運搬）
店内（据付）
店内（据付）

漏えい個所
庫外or庫内
庫外
庫外
庫外
庫内

冷媒漏えいと着火源との遭遇パターンについて①作業に起因する漏えいと、作業に起因する着火源②作業に起因しない漏えいと、作業に起因する着火源③作業に起因しない漏えいと、作業に起因しない着火源

営業中
R290

未対策

対策

未対策

対策

0.00E+00←

0.00E+00

←

空間体積
[m3]

平均可燃
空間体積
3
[m ]

可燃域
継続時間
Tv[h]

着火源
着火源
作業時間
存在時間 動作時間
Ts[h]ΔTI[h]ΔTIc[h]

着火源
使用回数
n[回]

着火源
着火源の
作動回数 存在係数
nc[回]
[-]

着火エネルギーの区別
大 or 小単位算出根拠・出典＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

[-]＜営業中の場合＞'蛍光灯・LED表面温度100℃以下 着火源とならない＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.E.1.7(据付・庫外漏えい)白熱球

0.00E+00←

0.00E+00←[-]＜営業中の場合＞'白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.E.1.8(据付・庫外漏えい)電子ライター

ⅲ③

0.00E+00←

3.01E-03←

6.82E-01

7.00E-01

1.39E-03

1.39E-03

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞
・お客のライター試し着火を想定．
・1人使用することを想定．
・着火時間5[s/回]を想定．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[s]/60/60 = 0.00139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[s]/60/60 = 0.00139[h]
着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.E.1.9

3.E.1.10
3.E.1.11
3.E.1.12
3.E.1.13(据付・庫外漏えい)
デフロストヒーター（他の機器）(据付・庫外漏えい)
コピー機・プリンター（発火事故）（営業中）（据付・庫外漏えい）
コピー機・プリンター（使用）(据付・庫外漏えい)
加温装置 中華まん(据付・庫外漏えい)
加温装置 おでんⅲ③

0.00E+00←

1.25E-03←

6.82E-01

7.00E-01

2.30E+00

2.30E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E-02

大[-]＜営業中の場合＞・100年に1回の事故を想定する．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 2.3[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 2.3[h]着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.01[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
狭小店舗では使用しないと想定する。

0.00E+00←

0.00E+00

←

[-]

ⅲ

③

0.00E+00←

0.00E+00←

6.82E-01

7.00E-01

5.00E-02

5.00E-02

5.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

大

[-]

ⅲ

③

0.00E+00←

0.00E+00←

6.82E-01

7.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

1.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

大

[-]

ⅲ

③

0.00E+00←

0.00E+00←

6.82E-01

7.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

1.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

大[-]狭小店舗では使用しないと想定する。
狭小店舗では使用しないと想定する。
狭小店舗では使用しないと想定する。
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.E.1.14（据付・庫外漏えい）燃焼式暖房機

ⅲ③

0.00E+00←

9.97E-05←

3.F（据付・庫外漏えい）店内着火源(小)

計算値

計算値

計算値

計算値

3.F.1

（据付・庫外漏えい）店内着火源(小)(据付・庫外漏えい)
コーヒーディスペンサー

計算値

計算値

計算値

計算値

0.00E+00←

0.00E+00←

3.F.1.1

ⅲ③

6.82E-01

6.82E-01

7.00E-01

7.00E-01

1.00E+01

1.40E-06

1.00E+01

1.40E-06

1.00E+01

1.86E+02

1.00E+00

1.00E+00

1.00E-04

1.00E+00

大

大

[-]

＜営業中の場合＞
・普及率0.01[%]と想定．
・使用時間10[h/日]と想定．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．

[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 10[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 10[h]着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.01[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
計算値

[-]

計算値

[-]

狭小店舗では使用しないと想定する。
＜新店工事の場合＞'・防爆対応されていない他のショーケースに内蔵されたブラシモータ―を想定する．
・新店工事時中は，運転中のショーケースは無いとする．

3.F.1.2(据付・庫内漏えい）
ブラシモータ―(製品外)ⅲ③

0.00E+00←

4.52E-03←

4.82E-01

1.00E-01

1.40E-06

1.39E-06

1.44E+02

1.00E+00

1.00E-02

小[-]＜営業中の場合＞
・防爆対応されていない他のショーケースに内蔵されたブラシモータ―を想定する．
・一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから，コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし，合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回，よって144[回/日]とする．
・アーク各5[msec]とする．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
・防爆対応されていないショーケースが設置先に存在する確率を1[%]とする．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 1.4E-0.6[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 1.4E-0.6[h]着火源使用回数n[回] = 144[回/日]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[%] = 0.01[-]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)

3.G

年間設置率

1.24E-01

←

←

←

[-]

・設置率＝寿命による撤去率＋店舗の閉店率とする．
・寿命による撤去率は，MS-RA WG3より家庭用空調機の年間撤去率を13年使用後としていることから，内蔵ケースも13年使用後に撤去するとして，
1/13＝0.0769とする．
・店舗の閉店率は，大手コンビニエンスストアチェーンの2014～2016年の会計年度中の開店・閉店・店舗数の平均より閉店率を算出し，年あたり閉店率=4.7％
設置率＝0.0769＋0.047＝0.1239

3.H.1

対策
漏えい検知器(作業者自身)

1.00E+00

3.07E-01

1.00E+00

3.07E-01①対策実施時の効果：0.01
設置作業者は，JRA GL-21に沿った教育を受け，作業時に携帯漏えい検知器を携帯かつ作動状態にし，漏えいなきことを確認することを想定する．
②教育が行き届く割合：0.7
低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし，教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度と想定する．
【対策効果】{①×②+1×(1-②)} = 0.307[-]

3.H.2

対策
漏えい検知器(作業者以外)

1.00E+00

9.31E-01

1.00E+00

9.31E-01①対策実施時の効果：0.01
設置作業者は，JRA GL-21に沿った教育を受け，作業時に携帯漏えい検知器を携帯かつ作動状態にし，漏えいなきことを確認することを想定する．
②対策が有効となる割合：0.1
設置作業者以外による着火源の場合，設置作業者が他の作業者に着火につながる作業の中断を指示することになり，10人中1人の割合で作業中断すると想定する．
③教育が行き届く割合：0.7
低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし，教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度と想定する．
【対策効果】{①×②+1×(1-②)}×③+1×(1-③) = 0.9307[-]C-3,c-3,C-4,c-4 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【狭小店舗 新店・営業中工事】 冷媒：R290【数値パラメータ】

店舗床面積（解析空間面積）
[m2]
100
24.01
24.01
24.01

組み合わせ
パターン
ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ

・・・
・・・
・・・
・・・

新店工事
R290
No.

項目

3.J

漏えいに気づかない確率

組み合わせ 遭遇
パターン
パターン

空間体積
(高さ2.2[m])[m3]
22052.82252.82252.822

平均可燃
空間体積
[m3]
2.93
2.93
2.93
3.69

可燃域継続
時間
[min]
8.75
40.91
40.91
40.55

作業空間
店外 or 店内
店外（荷下ろし）店内（運搬）
店内（据付）
店内（据付）

漏えい個所
庫外or庫内
庫外
庫外
庫外
庫内

冷媒漏えいと着火源との遭遇パターンについて①作業に起因する漏えいと、作業に起因する着火源②作業に起因しない漏えいと、作業に起因する着火源③作業に起因しない漏えいと、作業に起因しない着火源

営業中
R290

未対策

対策

未対策

対策

1.00E+00

←

←

←

空間体積
[m3]

平均可燃
空間体積
3
[m ]

可燃域
継続時間
Tv[h]

着火源
着火源
作業時間
存在時間 動作時間
Ts[h]ΔTI[h]ΔTIc[h]

着火源
使用回数
n[回]

着火源
着火源の
作動回数 存在係数
nc[回]
[-]

着火エネルギーの区別
大 or 小単位[-]算出根拠・出典
・作業起因の着火源の場合，冷媒が漏えいしたことに気づくと，作業を中断することが考えられる．
よって，漏えいに気づかない確率を1/10[-]とする．

C-5,c-5 (未対策,対策)
対策

A2L冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA

新規追加項目設置時の着火確率[-/台/年]
3

削除項目【コンビニ 新店工事】 冷媒：R1234yf

許容値：5.26×10 -8

未対策
対策
R123 1.34E-09 1.17E-10

年間設置率
[-]
3.G

未対策
対策
R123 1.08E-08 9.46E-10

未対策
対策
R123 1.24E-01 1.24E-01(荷下ろし)着火確率[-/台/年]
3.1(運搬)着火確率[-/台/年]
3.2

未対策
対策
R123 1.32E-10 1.50E-13

未対策
対策
R123 9.39E-06 1.07E-07

着火エネルギー大着火エネルギー小

未対策
対策
R123 9.39E-06 1.07E-07(荷下ろし)
時間的遭遇確率(大)
[-]
3.1.a

未対策
対策
R123 7.05E-04 8.01E-06

未対策(荷下ろし)
空間的遭遇確率(大)
[-]
3.1.b

(荷下ろし)
時間的遭遇確率(小)
[-]
3.1.c

未対策
対策
R123 1.33E-02 1.33E-02

未対策

未対策
対策
R123 1.41E-05 1.41E-05

対策

未対策

未対策

対策

対策
(荷下ろし)教育(軍手着用)[-]
3.1.c.1.2

未対策
対策
R123 1.00E+00 3.07E-01

未対策

(運搬)
ろう付けバーナー[-]
3.2.a.1.1

対策

R123

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
R123

対策

未対策
対策
R123 1.11E-02 1.03E-02

未対策
対策
R123 1.11E-02 1.11E-02(運搬)
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.2.a.3

未対策
対策
R123 1.41E-02 1.31E-02(運搬)
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.2.a.3.1

未対策
対策
R123 1.41E-02 1.41E-02

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R123 1.00E+00 9.31E-01

未対策
対策
R123 1.00E+00 9.31E-01

(運搬)
たばこ
[-]
3.2.a.4

未対策
対策
R123 2.82E-03 3.20E-05

(運搬)
たばこ
[-]
3.2.a.4.1
未対策
対策
R123 2.82E-03 2.82E-03(運搬)
空間的遭遇確率(大)
[-]
3.2.b

未対策
対策
R123 1.33E-02 1.33E-02(運搬)
店内着火源(大)
[-]
3.A

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(運搬)
店内着火源（大）
[-]
3.A.1

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00

未対策
対策
R123 1.00E+00 1.00E-01

対策
未対策
R123 4.23E-05 1.45E-05(運搬)
空間的遭遇確率(小)
[-]
3.2.d

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00

未対策
対策
R123 9.43E-03 9.43E-03(運搬)
静電気(新店工事・客)[-]3.2.c.2(運搬)静電気[-]
3.2.c.1

対策

R123

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(運搬)
静電気(新店工事)[-]
3.2.c.1.1

未対策

対策

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
対策
R123 1.00E+00 3.07E-01

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R123 1.00E+00 9.31E-01(運搬)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.2.a.2

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(運搬)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.2.a.2.1

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(運搬)
店内着火源（小）
[-]
3.B

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(運搬)
店内着火源（小）
[-]
3.B.1

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(大)[-]3.3.1.b

対策
未対策
R123 1.15E-02 4.25E-03(据付･庫内漏えい)
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.3.1.a.3

未対策
対策
R123 2.32E-03 2.16E-03(据付・庫内漏えい
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.3.1.a.3.1
未対策
対策
R123 2.32E-03 2.32E-03

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R123 1.00E+00 9.31E-01

未対策
対策
R123 1.00E+00 9.31E-01(据付・庫内漏えい)
たばこ[-]
3.3.1.a.4(据付・庫内漏えい)
店内着火源(大)
[-]
3.C

未対策
対策
R123 1.37E-05 1.55E-07(据付・庫内漏えい)
たばこ[-]
3.3.1.a.4.1
未対策
対策
R123 1.37E-05 1.37E-05

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
対策
R123 1.00E+00 3.07E-01（据付・庫外漏えい）
冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.3.2.1

未対策
対策
R123 1.00E+00 1.00E-01

未対策
対策
R123 3.13E-04 2.90E-04

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(大)[-]3.3.1.b.1
未対策
対策
R123 1.15E-02 1.15E-02

対策
教育(扉の開放)[-]3.3.1.b.2

対策
未対策
R123 1.00E+00 3.70E-01(据付・庫内漏えい)
店内着火源（小）
[-]
3.D

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫内漏えい)
店内着火源（小）
[-]
3.D.1

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫内漏えい)
店内着火源(大)
[-]
3.C.1

未対策
対策
R123 1.00E+00 1.00E-01

対策
未対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫内漏えい)
静電気[-]
3.3.1.c.1

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫内漏えい)
静電気(新店工事)[-]
3.3.1.c.1.1
対策
未対策
R123 0.00E+00 0.00E+00

対策(据付・庫内漏えい)
教育(軍手着用)[-]
3.3.1.c.1.3
対策
未対策
R123 1.00E+00 1.00E+00

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
対策
R123 1.00E+00 3.07E-01(据付・庫内漏えい)
静電気(客・新店工事)[-]
3.3.1.c.2

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00

対策(据付・庫内漏えい)
注意ラベル(火気厳禁)[-]
3.3.1.a.4.2(据付・庫内漏えい)
時間的遭遇確率(小)[-]3.3.1.c

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00

対策(据付・庫内漏えい)教育(たばこ)[-]3.3.1.a.4.3
未対策
対策
R123 1.00E+00 3.70E-01

対策
未対策
R123 2.47E-05 2.47E-05

対策
未対策
R123 3.13E-04 2.90E-04(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(小)[-]3.3.1.d

対策
未対策
R123 8.13E-03 3.01E-03(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率[-]3.3.1.d.1
未対策
対策
R123 8.13E-03 8.13E-03

対策
教育(扉の開放)[-]3.3.1.d.2

対策
未対策
R123 1.00E+00 3.70E-01(据付･庫内漏えい)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.3.1.a.2

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫内漏えい)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.3.1.a.2.1
対策
未対策
R123 0.00E+00 0.00E+00

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R123 1.00E+00 9.31E-01

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
対策
R123 1.00E+00 3.07E-01(据付・庫外漏えい)
時間的遭遇確率(大)[-]3.3.2.a

対策
未対策
R123 1.88E-02 1.74E-02(据付・庫外漏えい)
ろう付けバーナー[-]
3.3.2.a.1

未対策
対策
R123 5.10E-03 4.75E-03(据付・庫外漏えい)
ろう付けバーナー[-]
3.3.2.a.1.1
対策
未対策
R123 5.10E-03 5.10E-03(据付・庫外漏えい)
空間的遭遇確率(大)[-]3.3.2.b
対策
未対策
R123 1.67E-02 1.67E-02(据付･庫外漏えい)
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.3.2.a.3

未対策
対策
R123 1.36E-02 1.26E-02(据付・庫外漏えい)
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.3.2.a.3.1
未対策
対策
R123 1.36E-02 1.36E-02

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R123 1.00E+00 9.31E-01

未対策
対策
R123 1.00E+00 9.31E-01(据付・庫外漏えい)
たばこ[-]
3.3.2.a.4(据付・庫外漏えい)
店内着火源(大)[-]3.E(据付・庫外漏えい)
たばこ[-]
3.3.2.a.4.1
対策
未対策
R123 9.11E-05 9.11E-05

対策(据付・庫外漏えい)
注意ラベル(火気厳禁)[-]
3.3.2.a.4.2
未対策
対策
R123 1.00E+00 1.00E-01

未対策
対策
R123 1.00E+00 1.00E-01

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R123 9.11E-05 1.03E-06

対策
注意ラベル(取扱注意)[-]
3.3.2.2

着火エネルギー小着火エネルギー大

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00

未対策
対策
R123 3.68E-03 3.41E-03

対策
未対策
R123 1.34E-03 1.34E-03

対策
注意ラベル(取扱注意)[-]
3.3.1.3

着火エネルギー小(据付・庫内漏えい)
時間的遭遇確率(大)[-]3.3.1.a(据付・庫内漏えい)
ろう付けバーナー[-]
3.3.1.a.1.1
対策

未対策
対策
R123 2.97E-01 2.97E-01

未対策
対策
R123 4.23E-05 1.45E-05

対策
未対策
R123 1.34E-03 1.25E-03

R123

未対策
対策
R123 2.47E-05 2.47E-05

リーチイン
ショーケースの割合[-]
3.3.1.2

着火エネルギー大(据付・庫内漏えい)
ろう付けバーナー[-]
3.3.1.a.1

R123

未対策

未対策
対策
R123 7.72E-09 7.15E-10(据付・庫内漏えい)
冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.3.1.1(運搬)
時間的遭遇確率(小)
[-]
3.2.c

未対策

(据付・庫外漏えい)着火確率[-/台/年]
3.3.2

対策
未対策
R123 3.10E-10 1.06E-11

対策(運搬)教育(軍手着用)[-]
3.2.c.1.3

未対策
対策
R123 1.00E+00 3.70E-01

未対策
対策
R123 1.00E+00 1.00E-01(据付・庫内漏えい)
着火確率[-/台/年]
3.3.1

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00

対策(運搬)教育(たばこ)[-]
3.2.a.4.3

対策(運搬)注意ラベル(火気厳禁)[-]
3.2.a.4.2

対策
注意ラベル(取扱注意)
[-]
3.2.2

着火エネルギー小

未対策
対策
R123 3.73E-04 3.13E-04

未対策
対策
R123 2.80E-02 2.35E-02(運搬)
ろう付けバーナー[-]
3.2.a.1

対策(運搬)
冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.2.1

着火エネルギー大

対策

R123

対策
未対策
R123 8.03E-09 7.26E-10

未対策
対策
R123 7.04E-06 7.04E-06(運搬)
時間的遭遇確率(大)
[-]
3.2.a

(荷下ろし)静電気[-]
3.1.c.1.1

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

対策
未対策
R123 3.73E-04 3.13E-04

未対策
対策
R123 1.00E+00 1.00E-01

R123

未対策

未対策
対策
R123 7.05E-04 7.05E-04

未対策
対策
R123 1.00E+00 3.70E-01

対策
注意ラベル(取扱注意)
[-]
3.1.2

R123

(荷下ろし)たばこ[-]
3.1.a.1.1

対策(荷下ろし)教育(たばこ)[-]
3.1.a.1.3(荷下ろし)
冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.1.1(荷下ろし)
空間的遭遇確率(小)
[-]
3.1.d

R123

未対策
対策
R123 7.05E-04 8.01E-06

未対策
対策
R123 1.00E+00 1.00E-01

未対策
対策
R123 2.63.E-09 2.20.E-10(荷下ろし)静電気[-]
3.1.c.1(荷下ろし)たばこ[-]
3.1.a.1

対策(荷下ろし)
注意ラベル(火気厳禁)[-]
3.1.a.1.2

対策

R123

(据付)着火確率[-/台/年]
3.3

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫外漏えい)
店内着火源(大)
[-]
3.E.1

対策
未対策
R123 0.00E+00 0.00E+00

対策(据付・庫外漏えい)教育(たばこ)[-]3.3.2.a.4.3
未対策
対策
R123 1.00E+00 3.70E-01(据付・庫内漏えい)
時間的遭遇確率(小)[-]3.3.2.c

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫外漏えい)
静電気[-]
3.3.2.c.1

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫外漏えい)
静電気(新店工事)[-]
3.3.2.c.1.1
対策
未対策
R123 0.00E+00 0.00E+00

対策(据付・庫外漏えい)
教育(軍手着用)[-]
3.3.2.c.1.3
対策
未対策
R123 1.00E+00 1.00E+00(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(小)[-]3.3.2.d
未対策
対策
R123 1.18E-02 1.18E-02(据付・庫外漏えい)
静電気(客・新店工事)[-]
3.3.2.c.2
未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(据付･庫外漏えい)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.3.2.a.2

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫外漏えい)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.3.2.a.2.1
未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R123 1.00E+00 3.07E-01

未対策
対策
R123 1.00E+00 9.31E-01(据付・庫外漏えい)
店内着火源（小）
[-]
3.F

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫外漏えい)
店内着火源（小）
[-]
3.F.1

対策
未対策
R123 0.00E+00 0.00E+00

C-5,c-5 (未対策,対策)
A2L冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【コンビニ 新店工事】 冷媒：R1234yf(運搬)店内着火源(大)
[-]
3.A.1

R1234y未対策
0.00E+00(運搬)店内着火源(小)
[-]
3.B.1

対策
0.00E+00(運搬)
電源コンセント[-]
3.A.1.1

R1234y未対策
0.00E+00(運搬)
照明スイッチ
[-]3.A.1.2
対策
0.00E+00(運搬)
電子ライター[-]
3.A.1.8

R1234y未対策
0.00E+00

R1234yR1234y未対策
0.00E+00(運搬)
換気扇スイッチ[-]
3.A.1.3
対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(運搬)
コピー機・プリンター(発火事故)[-]
3.A.1.10(運搬)デフロストヒーター(他の機器)[-]
3.A.1.9
対策
0.00E+00

R1234y対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

(運搬)
電子レンジ
[-]
3.A.1.5(運搬)フライヤースイッチ[-]
3.A.1.4

R1234y未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(運搬)
加温装置 中華まん[-]
3.A.1.12(運搬)
コピー機・プリンター(使用)[-]3.A.1.11
対策
0.00E+00

R1234y(運搬)
電灯[-]
3.A.1.6

対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

(運搬)
白熱球
[-]
3.A.1.7
対策
0.00E+00(運搬)
加温装置 おでん[-]
3.A.1.13
対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(運搬)
ブラシモータ―(製品外)[-]
3.B.1.2
対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(運搬)
燃焼式暖房機[-]3.A.1.14
対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(運搬)
コーヒーディスペンサー[-]
3.B.1.1

R1234y未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
店内着火源
[-]
3.C.1

R1234y未対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
店内着火源
[-]
3.D.1
対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
電源コンセント[-]
3.C.1.1

R1234y未対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
照明スイッチ
[-]3.C.1.2
対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
換気扇スイッチ[-]
3.C.1.3
対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
デフロストヒーター(他の機器)[-]
3.C.1.9(据付・庫内漏えい)
電子ライター[-]
3.C.1.8

R1234yR1234y対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
コピー機・プリンター(使用)[-]3.C.1.11(据付・庫内漏えい)
コピー機・プリンター(発火事故)[-]
3.C.1.10
対策
0.00E+00

R1234y対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
電灯[-]
3.C.1.6(据付・庫内漏えい)
電子レンジ
[-]
3.C.1.5(据付・庫内漏えい)
フライヤースイッチ[-]
3.C.1.4

R1234y未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
加温装置 中華まん[-]
3.C.1.12
対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
白熱球[-]
3.C.1.7
対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
ブラシモータ―(製品外)[-]
3.D.1.2
対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
燃焼式暖房機[-]3.C.1.14(据付・庫内漏えい)
加温装置 おでん[-]
3.C.1.13
対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
コーヒーディスペンサー[-]
3.D.1.1

R1234y未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
店内着火源
[-]
3.F.1

(据付・庫外漏えい)
店内着火源
[-]
3.E.1

R1234y未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
電源コンセント[-]
3.E.1.1

R1234y未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
デフロストヒーター(他の機器)[-]
3.E.1.9
対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
コーヒーディスペンサー[-]
3.F.1.1

R1234yR1234y対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
コピー機・プリンター(発火事故)[-]
3.E.1.10
対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
電子レンジ
[-]
3.E.1.5(据付・庫外漏えい)
フライヤースイッチ[-]
3.E.1.4(据付・庫外漏えい)
換気扇スイッチ[-]
3.E.1.3(据付・庫外漏えい)
照明スイッチ[-]3.E.1.2(据付・庫外漏えい)
電子ライター[-]
3.E.1.8

R1234yR1234yR1234y未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
コピー機・プリンター(使用)[-]3.E.1.11
対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
電灯[-]
3.E.1.6
対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
加温装置 おでん[-]
3.E.1.13(据付・庫外漏えい)
加温装置 中華まん[-]
3.E.1.12
対策
0.00E+00

R1234y(据付・庫外漏えい)
白熱球[-]
3.E.1.7

対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
ブラシモータ―(製品外)[-]3.F.1.2
対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
燃焼式暖房機
[-]3.E.1.14
対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

C-6,c-6 (未対策,対策)
対策

A2L冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA

新規追加項目設置時の着火確率[-/台/年]
3

削除項目【コンビニ 営業中工事】 冷媒：R1234yf

許容値：5.26×10 -8

未対策
対策
R123 5.81E-10 5.59E-11

年間設置率
[-]
3.G

未対策
対策
R123 4.69E-09 4.51E-10

未対策
対策
R123 1.24E-01 1.24E-01(荷下ろし)着火確率[-/台/年]
3.1(運搬)着火確率[-/台/年]
3.2

未対策
対策
R123 1.32E-10 1.50E-13

未対策
対策
R123 9.39E-06 1.07E-07

着火エネルギー大着火エネルギー小

未対策
対策
R123 9.39E-06 1.07E-07(荷下ろし)
時間的遭遇確率(大)
[-]
3.1.a

未対策
対策
R123 7.05E-04 8.01E-06

未対策(荷下ろし)
空間的遭遇確率(大)
[-]
3.1.b

(荷下ろし)
時間的遭遇確率(小)
[-]
3.1.c

未対策
対策
R123 1.33E-02 1.33E-02

未対策

未対策
対策
R123 1.41E-05 1.41E-05

対策

未対策

未対策

対策

対策
(荷下ろし)教育(軍手着用)[-]
3.1.c.1.2

未対策
対策
R123 1.00E+00 3.07E-01

未対策

(運搬)
ろう付けバーナー[-]
3.2.a.1.1

対策

R123

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
R123

対策

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(運搬)
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.2.a.3

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(運搬)
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.2.a.3.1

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R123 1.00E+00 9.31E-01

未対策
対策
R123 1.00E+00 9.31E-01

(運搬)
たばこ
[-]
3.2.a.4

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00

(運搬)
たばこ
[-]
3.2.a.4.1
未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(運搬)
空間的遭遇確率(大)
[-]
3.2.b

未対策
対策
R123 1.33E-02 1.33E-02(運搬)
店内着火源(大)
[-]
3.A

未対策
対策
R123 2.10E-02 2.10E-02(運搬)
店内着火源（大）
[-]
3.A.1

未対策
対策
R123 2.10E-02 2.10E-02

未対策
対策
R123 1.00E+00 1.00E-01

未対策
対策
R123 1.15E-05 4.26E-06(運搬)
空間的遭遇確率(小)
[-]
3.2.d

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00

未対策
対策
R123 9.43E-03 9.43E-03(運搬)
静電気(客・営業中)[-]
3.2.c.3(運搬)静電気[-]
3.2.c.1

対策

R123

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(運搬)
静電気(営業中)[-]
3.2.c.1.2

未対策

対策

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
対策
R123 1.00E+00 3.07E-01

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R123 1.00E+00 9.31E-01(運搬)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.2.a.2

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(運搬)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.2.a.2.1

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(運搬)
店内着火源（小）
[-]
3.B

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(運搬)
店内着火源（小）
[-]
3.B.1

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(大)[-]3.3.1.b

未対策
対策
R123 1.15E-02 4.25E-03(据付･庫内漏えい)
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.3.1.a.3

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫内漏えい
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.3.1.a.3.1
未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R123 1.00E+00 9.31E-01

未対策
対策
R123 1.00E+00 9.31E-01(据付・庫内漏えい)
たばこ[-]
3.3.1.a.4(据付・庫内漏えい)
店内着火源(大)
[-]
3.C

対策
未対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫内漏えい)
たばこ[-]
3.3.1.a.4.1
未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
対策
R123 1.00E+00 3.07E-01（据付・庫外漏えい）
冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.3.2.1

未対策
対策
R123 1.00E+00 1.00E-01

未対策
対策
R123 1.01E-04 1.01E-04

未対策
対策
R123 1.00E-03 1.00E-03(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(大)[-]3.3.1.b.1
未対策
対策
R123 1.15E-02 1.15E-02

対策
教育(扉の開放)[-]3.3.1.b.2

未対策
対策
R123 1.00E+00 3.70E-01(据付・庫内漏えい)
店内着火源（小）
[-]
3.D

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫内漏えい)
店内着火源（小）
[-]
3.D.1

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫内漏えい)
店内着火源(大)
[-]
3.C.1

未対策
対策
R123 1.00E+00 1.00E-01

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫内漏えい)
静電気[-]
3.3.1.c.1

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫内漏えい)
静電気(営業中)[-]
3.3.1.c.1.2
未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00

対策(据付・庫内漏えい)
教育(軍手着用)[-]
3.3.1.c.1.3
対策
未対策
R123 1.00E+00 1.00E+00

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
対策
R123 1.00E+00 3.07E-01(据付・庫内漏えい)
静電気(客・営業中)[-]
3.3.1.c.3

未対策
対策
R123 1.00E-03 1.00E-03

対策(据付・庫内漏えい)
注意ラベル(火気厳禁)[-]
3.3.1.a.4.2(据付・庫内漏えい)
時間的遭遇確率(小)[-]3.3.1.c

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00

対策(据付・庫内漏えい)教育(たばこ)[-]3.3.1.a.4.3
未対策
対策
R123 1.00E+00 3.70E-01

未対策
対策
R123 2.47E-05 2.47E-05

未対策
対策
R123 1.01E-04 1.01E-04(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(小)[-]3.3.1.d

未対策
対策
R123 8.13E-03 3.01E-03(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率[-]3.3.1.d.1
未対策
対策
R123 8.13E-03 8.13E-03

対策
教育(扉の開放)[-]3.3.1.d.2

未対策
対策
R123 1.00E+00 3.70E-01(据付･庫内漏えい)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.3.1.a.2

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫内漏えい)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.3.1.a.2.1
未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R123 1.00E+00 9.31E-01

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
対策
R123 1.00E+00 3.07E-01(据付・庫外漏えい)
時間的遭遇確率(大)[-]3.3.2.a

未対策
対策
R123 6.08E-03 6.08E-03(据付・庫外漏えい)
ろう付けバーナー[-]
3.3.2.a.1

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫外漏えい)
ろう付けバーナー[-]
3.3.2.a.1.1
未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫外漏えい)
空間的遭遇確率(大)[-]3.3.2.b

未対策
対策
R123 1.67E-02 1.67E-02(据付･庫外漏えい)
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.3.2.a.3

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫外漏えい)
電動グラインダー(店舗工事)[-]
3.3.2.a.3.1
未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R123 1.00E+00 9.31E-01

未対策
対策
R123 1.00E+00 9.31E-01(据付・庫外漏えい)
たばこ[-]
3.3.2.a.4(据付・庫外漏えい)
店内着火源(大)[-]3.E(据付・庫外漏えい)
たばこ[-]
3.3.2.a.4.1
未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00

対策(据付・庫外漏えい)
注意ラベル(火気厳禁)[-]
3.3.2.a.4.2
未対策
対策
R123 1.00E+00 1.00E-01

未対策
対策
R123 1.00E+00 1.00E-01

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00

対策
注意ラベル(取扱注意)[-]
3.3.2.2

着火エネルギー小着火エネルギー大

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00

未対策
対策
R123 1.00E-03 1.00E-03

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00

対策
注意ラベル(取扱注意)[-]
3.3.1.3

着火エネルギー小(据付・庫内漏えい)
時間的遭遇確率(大)[-]3.3.1.a(据付・庫内漏えい)
ろう付けバーナー[-]
3.3.1.a.1.1
対策

未対策
対策
R123 2.97E-01 2.97E-01

未対策
対策
R123 1.15E-05 4.26E-06

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00

R123

未対策
対策
R123 2.47E-05 2.47E-05

リーチイン
ショーケースの割合[-]
3.3.1.2

着火エネルギー大(据付・庫内漏えい)
ろう付けバーナー[-]
3.3.1.a.1

R123

未対策

未対策
対策
R123 2.50E-09 2.50E-10(据付・庫内漏えい)
冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.3.1.1(運搬)
時間的遭遇確率(小)
[-]
3.2.c

未対策

(据付・庫外漏えい)着火確率[-/台/年]
3.3.2

未対策
対策
R123 8.45E-11 3.13E-12

対策(運搬)教育(軍手着用)[-]
3.2.c.1.3

未対策
対策
R123 1.00E+00 3.70E-01

未対策
対策
R123 1.00E+00 1.00E-01(据付・庫内漏えい)
着火確率[-/台/年]
3.3.1

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00

対策(運搬)教育(たばこ)[-]
3.2.a.4.3

対策(運搬)注意ラベル(火気厳禁)[-]
3.2.a.4.2

対策
注意ラベル(取扱注意)
[-]
3.2.2

着火エネルギー小

未対策
対策
R123 2.81E-04 2.81E-04

未対策
対策
R123 2.10E-02 2.10E-02(運搬)
ろう付けバーナー[-]
3.2.a.1

対策(運搬)
冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.2.1

着火エネルギー大

対策

R123

未対策
対策
R123 2.59E-09 2.53E-10

未対策
対策
R123 7.04E-06 7.04E-06(運搬)
時間的遭遇確率(大)
[-]
3.2.a

(荷下ろし)静電気[-]
3.1.c.1.1

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

未対策
対策
R123 2.81E-04 2.81E-04

未対策
対策
R123 1.00E+00 1.00E-01

R123

未対策

未対策
対策
R123 7.05E-04 7.05E-04

未対策
対策
R123 1.00E+00 3.70E-01

対策
注意ラベル(取扱注意)
[-]
3.1.2

R123

(荷下ろし)たばこ[-]
3.1.a.1.1

対策(荷下ろし)教育(たばこ)[-]
3.1.a.1.3(荷下ろし)
冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.1.1(荷下ろし)
空間的遭遇確率(小)
[-]
3.1.d

R123

未対策
対策
R123 7.05E-04 8.01E-06

未対策
対策
R123 1.00E+00 1.00E-01

未対策
対策
R123 1.98.E-09 1.98.E-10(荷下ろし)静電気[-]
3.1.c.1(荷下ろし)たばこ[-]
3.1.a.1

対策(荷下ろし)
注意ラベル(火気厳禁)[-]
3.1.a.1.2

対策

R123

(据付)着火確率[-/台/年]
3.3

未対策
対策
R123 6.08E-03 6.08E-03(据付・庫外漏えい)
店内着火源(大)
[-]
3.E.1

未対策
対策
R123 6.08E-03 6.08E-03

対策(据付・庫外漏えい)教育(たばこ)[-]3.3.2.a.4.3
未対策
対策
R123 1.00E+00 3.70E-01(据付・庫内漏えい)
時間的遭遇確率(小)[-]3.3.2.c

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫外漏えい)
静電気[-]
3.3.2.c.1

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫外漏えい)
静電気(営業中)[-]
3.3.2.c.1.2
未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00

対策(据付・庫外漏えい)
教育(軍手着用)[-]
3.3.2.c.1.3
未対策
対策
R123 1.00E+00 1.00E+00(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(小)[-]3.3.2.d

未対策
対策
R123 1.18E-02 1.18E-02(据付・庫外漏えい)
静電気(客・営業中)[-]
3.3.2.c.3
未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(据付･庫外漏えい)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.3.2.a.2

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫外漏えい)
電動ドライバー(店舗工事)[-]
3.3.2.a.2.1
未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00

対策
漏えい検知器(作業者自身)
[-]
3.H.1

対策
漏えい検知器(作業者以外)
[-]
3.H.2

未対策
対策
R123 1.00E+00 3.07E-01

未対策
対策
R123 1.00E+00 9.31E-01(据付・庫外漏えい)
店内着火源（小）
[-]
3.F

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00(据付・庫外漏えい)
店内着火源（小）
[-]
3.F.1

未対策
対策
R123 0.00E+00 0.00E+00

C-6,c-6 (未対策,対策)
A2L冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【コンビニ 営業中工事】 冷媒：R1234yf(運搬)店内着火源(小)
[-]
3.B.1

(運搬)店内着火源(大)
[-]
3.A.1

R1234y未対策
2.10E-02

対策
2.10E-02

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(運搬)
電子ライター[-]
3.A.1.8

R1234y未対策
2.09E-02(運搬)
換気扇スイッチ[-]
3.A.1.3(運搬)
照明スイッチ
[-]3.A.1.2(運搬)
電源コンセント[-]
3.A.1.1

R1234yR1234yR1234y未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

R1234y未対策
1.01E-11

R1234y未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

対策
1.01E-11

R1234y未対策
0.00E+00

R1234y未対策
6.60E-10

対策
6.60E-10

対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(運搬)
ブラシモータ―(製品外)[-]
3.B.1.2
対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(運搬)
燃焼式暖房機[-]3.A.1.14(運搬)
加温装置 おでん[-]
3.A.1.13(運搬)
加温装置 中華まん[-]
3.A.1.12(運搬)
コピー機・プリンター(使用)[-]3.A.1.11(運搬)
コピー機・プリンター(発火事故)[-]
3.A.1.10(運搬)デフロストヒーター(他の機器)[-]
3.A.1.9
対策
2.09E-02

R1234y

(運搬)
白熱球
[-]
3.A.1.7

(運搬)
電灯
[-]
3.A.1.6

(運搬)
電子レンジ
[-]
3.A.1.5(運搬)フライヤースイッチ[-]
3.A.1.4

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

R1234y未対策
9.96E-05

対策
9.96E-05(運搬)
コーヒーディスペンサー[-]
3.B.1.1

R1234y未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
店内着火源
[-]
3.D.1

(据付・庫内漏えい)
店内着火源
[-]
3.C.1

R1234y未対策
1.00E-03

対策
1.00E-03

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

未対策
9.02E-04

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

対策
9.02E-04

R1234y未対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

R1234y未対策
1.01E-11

R1234y未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
コピー機・プリンター(使用)[-]3.C.1.11(据付・庫内漏えい)
コピー機・プリンター(発火事故)[-]
3.C.1.10(据付・庫内漏えい)
デフロストヒーター(他の機器)[-]
3.C.1.9(据付・庫内漏えい)
電子ライター[-]
3.C.1.8

R1234yR1234y対策
1.01E-11

R1234y未対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
電灯[-]
3.C.1.6(据付・庫内漏えい)
電子レンジ
[-]
3.C.1.5(据付・庫内漏えい)
フライヤースイッチ[-]
3.C.1.4(据付・庫内漏えい)
換気扇スイッチ[-]
3.C.1.3(据付・庫内漏えい)
照明スイッチ
[-]3.C.1.2(据付・庫内漏えい)
電源コンセント[-]
3.C.1.1

R1234yR1234yR1234y未対策
6.60E-10

対策
6.60E-10

R1234y未対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
ブラシモータ―(製品外)[-]
3.D.1.2
対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫内漏えい)
燃焼式暖房機[-]3.C.1.14(据付・庫内漏えい)
加温装置 おでん[-]
3.C.1.13(据付・庫内漏えい)
加温装置 中華まん[-]
3.C.1.12
対策
0.00E+00

R1234y(据付・庫内漏えい)
白熱球[-]
3.C.1.7

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

R1234y未対策
9.97E-05

対策
9.97E-05(据付・庫内漏えい)
コーヒーディスペンサー[-]
3.D.1.1

R1234y未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
店内着火源
[-]
3.F.1

(据付・庫外漏えい)
店内着火源
[-]
3.E.1

R1234y未対策
6.08E-03

対策
6.08E-03(据付・庫外漏えい)
電源コンセント[-]
3.E.1.1

R1234y未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

未対策
5.98E-03

未対策
0.00E+00

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

対策
5.98E-03

対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
コピー機・プリンター(発火事故)[-]
3.E.1.10(据付・庫外漏えい)
デフロストヒーター(他の機器)[-]
3.E.1.9(据付・庫外漏えい)
コーヒーディスペンサー[-]
3.F.1.1

R1234yR1234y対策
0.00E+00

R1234y未対策
1.01E-11

R1234y未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

R1234y未対策
6.60E-10

対策
6.60E-10

対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
白熱球[-]
3.E.1.7
対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

R1234y未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

R1234y未対策
9.97E-05

未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
ブラシモータ―(製品外)[-]3.F.1.2
対策
0.00E+00(据付・庫外漏えい)
燃焼式暖房機
[-]3.E.1.14(据付・庫外漏えい)
加温装置 おでん[-]
3.E.1.13(据付・庫外漏えい)
加温装置 中華まん[-]
3.E.1.12(据付・庫外漏えい)
コピー機・プリンター(使用)[-]3.E.1.11
対策
1.01E-11(据付・庫外漏えい)
電灯[-]
3.E.1.6(据付・庫外漏えい)
電子レンジ
[-]
3.E.1.5(据付・庫外漏えい)
フライヤースイッチ[-]
3.E.1.4(据付・庫外漏えい)
換気扇スイッチ[-]
3.E.1.3(据付・庫外漏えい)
照明スイッチ[-]3.E.1.2(据付・庫外漏えい)
電子ライター[-]
3.E.1.8

R1234yR1234y対策
9.97E-05

R1234y未対策
0.00E+00

対策
0.00E+00

C-5,c-5,C-6,c-6 (未対策,対策)
A2L冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【コンビニ 新店・営業中工事】 冷媒：R1234yf【数値パラメータ】

店舗床面積（解析空間面積）
[m2]
100
84.7
84.7
84.7

組み合わせ
パターン
ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ

・・・
・・・
・・・
・・・

新店工事
R1234yf
組み合わせ 遭遇
パターン
パターン

平均可燃
空間体積
[m3]
2.93
2.48
3.11
2.14

可燃域継続
時間
[min]
8.75
7.65
10.93
1.77

作業空間
店外 or 店内
店外（荷下ろし）店内（運搬）
店内（据付）
店内（据付）

漏えい個所
庫外or庫内
庫外
庫外
庫外
庫内

冷媒漏えいと着火源との遭遇パターンについて①作業に起因する漏えいと、作業に起因する着火源②作業に起因しない漏えいと、作業に起因する着火源③作業に起因しない漏えいと、作業に起因しない着火源

営業中
R1234yf
着火源
着火源
作業時間
存在時間 動作時間
Ts[h]ΔTI[h]ΔTIc[h]

着火源
使用回数
n[回]

着火源
着火源の
作動回数 存在係数
nc[回]
[-]

着火エネルギーの区別
大 or 小設置時の着火確率（荷下ろし）着火確率

計算値
計算値

3.1.1

（荷下ろし）冷媒漏えい発生確率

1.41E-05

対策
注意ラベル(取扱注意)（荷下ろし）時間的遭遇確率(大)(荷下ろし)たばこ

1.00E+00

1.00E-01

1.00E+00

1.00E-01

[-]

3.1.a
3.1.a.1

計算値
計算値

計算値
計算値

計算値
計算値

計算値
計算値

[-]
[-]

3.1.a.1.1(荷下ろし)たばこ←←←

7.05E-04

対策

可燃域
継続時間
Tv[h]

3
3.1

②

未対策

平均可燃
空間体積
3
[m ]

項目

ⅰ

対策

空間体積
[m3]

No.

3.1.2

未対策

空間体積
(高さ2.2[m])[m3]
220186.34186.34186.34

計算値
計算値

計算値
計算値

計算値
計算値

←

←

←

単位

算出根拠・出典[-/台/年] 計算値[-/台/年] 計算値
・平成23年度から平成27年度の5年間における，内蔵ショーケースの出荷台数は，58097+52557+53534+52410+58001=274599[台]出典)報告書3.4.2 項のTable 3-8
・平成23年度から平成27年度の5年間における，内蔵SCの設置時漏えい件数は，8+7+11+20+12=58[件] ⇒ 58[台]出典)報告書3.4.2 項のTable 3-8
・設置ステージ前には，輸送ステージと保管ステージがあり，各ステージにおける漏えい割合が同じと想定する．
[-/台/年] ・設置ステージは，荷下ろし，運搬，据付の3つの作業工程に分けることができ，それぞれの作業における漏えい割合はそれぞれの作業時間に比例すると想定する．よって，荷下ろし時：運搬時：据付時＝0.2：0.1：0.7＝2：1：7とする．
荷下ろし時の冷媒漏えい発生確率は
58[台]/274599[台]/3×(2/10) =1.41E-05[-]

1.46E-01

2.00E-01

1.39E-03

1.39E-03

2.16E-01

1.00E+00

2.82E-03

大[-]可燃性冷媒の使用に対する注意喚起ラベルが貼付されているため，従来よりも丁寧に機器を取り扱うものとし，対策効果を1/10 とする．
計算値
計算値
たばこによる着火は，機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出し，作業者がたばこを吸いながら作業していることを想定し，たばこの赤火に着火することを想定する．
・「毎日吸う人」の2017年の1日当たりの平均喫煙本数は，男性18.1本，女性14.7本となっており，作業者は男性を想定し，男性の平均喫煙本数18.1[本/日/人]を使用する．
・2017年「全国たばこ喫煙者率調査」，男性28.2％，女性9.0％となっており，作業者は男性を想定し，男性の喫煙率28.2[%]を使用する．
・作業中に喫煙する確率をADL レポートの訓練を無視する確率を参考に10%とする．
・一日の内，喫煙をする時間は睡眠時間を除いた時間とし，20歳～64歳までの男性の平均睡眠時間は，7.25[h]である．
・作業者の数は2人とする．
・1本あたりの喫煙時間5[min]の内，石油ライター(5秒)のみを着火源として取り扱う．
・荷下ろし作業時間を0.2[h]と想定．
・A2Lでは、電子ライターは着火源として扱わず、マッチおよび石油ライターのみを着火源として扱う。そのため、着火源の存在係数は以下の式で計算する。
着火源の存在係数[-] = 0.282[-]×0.1[-]×2[人] ×石油ライター・マッチの使用率0.05 = 0.00282[-]
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店外の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.2[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[s]/60/60 = 0.00139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[s]/60/60 0.00139[h]
着火源使用回数n[回] = 18.1[本/日/人]×0.2/（24 - 7.25）=0.216[本]遭遇パターン④のns = n×ΔTs/(24-7.25)として計算
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)

3.1.a.1.2

3.1.a.1.3

対策(荷下ろし)注意ラベル(火気厳禁)

1.00E+00

対策(荷下ろし)教育(たばこ)

1.00E+00

1.00E-01

3.70E-01

1.00E+00

1.00E+00

1.00E-01[-]

3.70E-01[-]

製品外周のこん包材には，報告書8.2.7 項のFig. 8-1に指示された注意表示がされており，作業者による喫煙行為を抑制するとし，その効果を1/10[-]とする．
・ガイドラインに基づき，各製造メーカーおよび業界団体は，設置業者に対して直接または販売店を通して可燃性冷媒を使用した機器を取り扱う場合は着火源の発生につながる行為に注意する旨の教育を行うこととする．内蔵ショーケースの設置業者の内，低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし，教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度に行き渡ると想定し，その割合を0.7とする．
・教育による効果を0.1とする．
対策効果は，0.1*0.7+1*(1-0.7) = 0.37[-]

空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m3･min]／可燃域継続時間[min])／空間体積[m3]3.1.b（荷下ろし）空間的遭遇確率(大)

3.2

3.2.1

ⅰ

2.20E+02

2.93E+00

大[-]・平均可燃空間体積は，漏えい解析結果の値を用いる．平均可燃空間体積 = 2.928[m3](解析条件：平形ショーケース機械室漏れ（4分全量漏れ） 解析空間体積100[m2]×2.2[m] 冷媒量500[g] 機械室風速0[m/s])
・空間体積は，店外面積を100[m2]，高さ2.2[m]として算出する．空間体積 = 100[m2]×2.2[m] = 220[m3]・着火エネルギーの区別：大 ⇒ 平均可燃空間体積の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)

1.33E-02←←←（運搬）着火確率

計算値

計算値

計算値

計算値

（運搬時）冷媒漏えい発生確率

7.04E-06←←←

1.00E+00

1.00E-01

1.00E+00

1.00E-01

[-]

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値

以上より，空間的遭遇確率 = 2.928[m3]÷220[m3] = 1.33E-02[-]

3.2.a

対策
注意ラベル(取扱注意)(運搬)時間的遭遇確率(大)3.2.a.1(運搬)ろう付けバーナー

3.2.2[-/台/年] 計算値
・平成23年度から平成27年度の5年間における，内蔵ショーケースの出荷台数は，58097+52557+53534+52410+58001=274599[台]出典)報告書3.4.2 項のTable 3-8
・平成23年度から平成27年度の5年間における，内蔵SCの設置時漏えい件数は，8+7+11+20+12=58[件] ⇒ 58[台]出典)報告書3.4.2 項のTable 3-8
・設置ステージ前には，輸送ステージと保管ステージがあり，各ステージにおける漏えい割合が同じと想定する．
[-/台/年] ・設置ステージは，荷下ろし，運搬，据付の3つの作業工程に分けることができ，それぞれの作業における漏えい割合はそれぞれの作業時間に比例すると想定する．よって，荷下ろし時：運搬時：据付時＝0.2：0.1：0.7＝2：1：7とする．
運搬時の冷媒漏えい発生確率は
58[台]/274599[台]/3×(1/10) =7.04E-06[-]
可燃性冷媒の使用に対する注意喚起ラベルが貼付されているため，従来よりも丁寧に機器を取り扱うものとし，対策効果を1/10 とする．

＜新店工事の場合＞
新店時，店内で別置式SCのろう付け作業があることを想定
・ろう付けバーナー使用回数4回 ろう付けバーナー点火時間2分
・別置式SCの設置時間は，1店舗あたり6[h]と想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．
・別置式SCの設置と内蔵SCの設置が同じ日にある確率を50%と想定．
・店舗工事は，その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし，別置式SCの設置と内蔵SCの運搬作業が同じ時間帯にある確率は(0.1[h]+6[h])/12[h] = 0.508[-]
3.2.a.1.1(運搬)ろう付けバーナーⅱ③

1.11E-02←

0.00E+00←

1.27E-01

1.00E-01

3.30E-02

3.30E-02

4.00E+00

1.00E+00

2.54E-01

大[-]可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 2[min]/60 = 0.033[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 2[min]/60 = 0.033[h]
着火源使用回数n[回] = 4[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]×0.508[-] = 0.254[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
別置式ショーケースのろう付け作業は無いと想定する．

3.2.a.2(運搬)電動ドライバー（店舗工事）

3.2.a.2.1(運搬)電動ドライバー（店舗工事）

3.2.a.3(運搬)電動グラインダー（店舗工事）

ⅱ

③

計算値

計算値

計算値

計算値

0.00E+00←

0.00E+00

←

計算値

計算値

計算値

計算値

9.01E-02

1.00E-01

8.33E-04

8.33E-04

1.00E+02

1.00E+00

1.27E-02

小

[-]

計算値

[-]

A2Lでは、電動ドライバーは着火源として扱わない。

[-]

計算値

C-5,c-5,C-6,c-6 (未対策,対策)
A2L冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【コンビニ 新店・営業中工事】 冷媒：R1234yf【数値パラメータ】

店舗床面積（解析空間面積）
[m2]
100
84.7
84.7
84.7

組み合わせ
パターン
ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ

・・・
・・・
・・・
・・・

新店工事
R1234yfNo.

3.2.a.3.1

項目(運搬)電動グラインダー（店舗工事）

組み合わせ 遭遇
パターン
パターン

ⅱ

③

未対策

1.41E-02

空間体積(高さ2.2[m])[m3]
220186.34186.34186.34

平均可燃
空間体積
[m3]
2.93
2.48
3.11
2.14

可燃域継続
時間
[min]
8.75
7.65
10.93
1.77

作業空間
店外 or 店内
店外（荷下ろし）店内（運搬）
店内（据付）
店内（据付）

漏えい個所
庫外or庫内
庫外
庫外
庫外
庫内

冷媒漏えいと着火源との遭遇パターンについて①作業に起因する漏えいと、作業に起因する着火源②作業に起因しない漏えいと、作業に起因する着火源③作業に起因しない漏えいと、作業に起因しない着火源

営業中
R1234yf

対策

←

未対策

0.00E+00

対策

空間体積
[m3]

平均可燃
空間体積
3
[m ]

←

可燃域
継続時間
Tv[h]

1.27E-01

着火源
着火源
作業時間
存在時間 動作時間
Ts[h]ΔTI[h]ΔTIc[h]1.00E-01

4.17E-03

4.17E-03

着火源
使用回数
n[回]

1.00E+01

着火源
着火源の作動回数 存在係数
nc[回]
[-]

1.00E+00

1.69E-01

着火エネルギーの区別
大 or 小大単位[-]算出根拠・出典＜新店工事の場合＞
・電動グラインダーによる着火は，機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出し，店舗工事で電動グラインダーが使用され，その電動グラインダーにより金属の切断・研磨を行った際に発生する火花に着火することを想定する．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．
・店舗工事時間は，1店舗あたり8[h]と想定．
・電動グラインダーが使用され，1回あたり15[s]と想定．
・店舗工事に使用する電動グラインダーの使用回数は， 1店舗あたり10[回]を想定．
・電動グラインダーが使用される割合を50%と想定．
・店舗工事と内蔵SCの設置が同じ日にある割合を50%と想定．
・店舗工事は，その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし，店舗工事と内蔵SCの運搬が同じ時間帯にある確率は(0.1[h]+8[h])/12[h] = 0.675[-]
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 15[s]/60/60 = 0.00417[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 15[s]/60/60 = 0.00417[h]
着火源使用回数n[回] = 10[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]×0.5[-]×0.675 = 0.169[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
店舗工事が行われず，電動グラインダーを使用しないと想定する．

3.2.a.4(運搬)たばこ3.2.a.4.1(運搬)たばこ

計算値ⅱ②

2.82E-03

計算値

計算値

計算値

←

0.00E+00←[-]

1.27E-01

1.00E-01

1.39E-03

1.39E-03

1.08E-01

1.00E+00

2.82E-03

大

[-]

計算値
たばこによる着火は，機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出し，作業者がたばこを吸いながら作業していることを想定し，たばこの赤火に着火することを想定する．
・「毎日吸う人」の2017年の1日当たりの平均喫煙本数は，男性18.1本，女性14.7本となっており，作業者は男性を想定し，男性の平均喫煙本数18.1[本/日/人]を使用する．
・2017年「全国たばこ喫煙者率調査」，男性28.2％，女性9.0％となっており，作業者は男性を想定し，男性の喫煙率28.2[%]を使用する．
・作業中に喫煙する確率をADL レポートの訓練を無視する確率を参考に10%とする．
・一日の内，喫煙をする時間は睡眠時間を除いた時間とし，20歳～64歳までの男性の平均睡眠時間は，7.25[h]である．
・作業者の数は2人とする．
・1本あたりの喫煙時間5[min]の内，石油ライター(5秒)のみを着火源として取り扱う．
・荷下ろし作業時間を0.2[h]と想定．
・A2Lでは、電子ライターは着火源として扱わず、マッチおよび石油ライターのみを着火源として扱う。そのため、着火源の存在係数は以下の式で計算する。
着火源の存在係数[-] = 0.282[-]×0.1[-]×2[人] ×石油ライター・マッチの使用率0.05 = 0.00282[-]
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店外の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.2[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[s]/60/60 = 0.00139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[s]/60/60 0.00139[h]
着火源使用回数n[回] = 18.1[本/日/人]×0.2/（24 - 7.25）=0.216[本]遭遇パターン④のns = n×ΔTs/(24-7.25)として計算
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)

3.2.a.4.2

対策(運搬)注意ラベル(火気厳禁)

3.2.a.4.3

対策(運搬)教育(たばこ)

1.00E+00

1.00E+00

1.00E-01

3.70E-01

1.00E+00

1.00E+00

1.00E-01[-]

3.70E-01[-]

製品外周のこん包材には，報告書8.2.7 項のFig. 8-1に指示された注意表示がされており，作業者による喫煙行為を抑制するとし，その効果を1/10[-]とする．
・ガイドラインに基づき，各製造メーカーおよび業界団体は，設置業者に対して直接または販売店を通して可燃性冷媒を使用した機器を取り扱う場合は着火源の発生につながる行為に注意する旨の教育を行うこととする．内蔵ショーケースの設置業者の内，低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし，教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度に行き渡ると想定し，その割合を0.7とする．
・教育による効果を0.1とする．
対策効果は，0.1*0.7+1*(1-0.7) = 0.37[-]
空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m3･min]／可燃域継続時間[min])／空間体積[m3]3.2.b(運搬)空間的遭遇確率(大)ⅱ

1.33E-02

1.86E+02

2.48E+00

大[-]・平均可燃空間体積は，・平均可燃空間体積は，漏えい解析結果から作成した近似式より算出した値を用いる．平均可燃空間体積 = 3.11[m3](解析条件：平形ショーケース機械室漏れ（4分全量漏れ） 冷媒量500[g] 機械室風速0[m/s])
・運搬中は，製品が1.0[m/s]で移動しているため，漏えいした冷媒が拡散しやすいと想定し，補正値を乗ずる．
補正値は，リーチインショーケースの庫内漏れの解析結果から機械室風速1.0[m/s]の平均可燃空間体積と0[m/s]の平均可燃空間体積の比とする．
補正値 = 2.0[m3]÷2.46[m3] = 0.8[-]・空間体積は，店舗内床面積を84.7[m2]，高さ2.2[m]として算出する．空間体積 = 84.7[m2]×2.2[m] = 186.3[m3]・着火エネルギーの区別：大 ⇒ 平均可燃空間体積の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
以上より，空間的遭遇確率 = 3.11[m3]×0.8÷186.3[m3] = 1.33E-02[-]

3.2.c(運搬)時間的遭遇確率（小）

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

3.2.c.2(運搬)静電気(客・新店工事)

0.00E+00

←

－

－

[-]

3.2.c.3(運搬)静電気（客・営業中)－－

0.00E+00←

ⅱ③

D49:J49C49:J49 9.01E-02

1.00E-01

2.80E-10

2.80E-10

8.55E+02

1.00E+00

9.35E-02

小

[-]

計算値
A2Lでは、静電気は着火源として扱わない。
A2Lでは、静電気は着火源として扱わない。
空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m3･min]／可燃域継続時間[min])／空間体積[m3]3.2.d(運搬)空間的遭遇確率(小)

3.3
3.3.1

ⅱ

9.43E-03←←←(据付)着火確率

計算値

計算値

計算値

計算値

（据付・庫内漏えい）着火確率

計算値

計算値

計算値

計算値

1.86E+02

2.48E+00

小[-]・平均可燃空間体積は，漏えい解析結果から作成した近似式より算出した値を用いる．平均可燃空間体積 = 3.11[m3](解析条件：平形ショーケース機械室漏れ（4分全量漏れ） 冷媒量500[g] 機械室風速0[m/s])
・運搬中は，製品が1.0[m/s]で移動しているため，漏えいした冷媒が拡散しやすいと想定し，補正値を乗ずる．
補正値は，リーチインショーケースの庫内漏れの解析結果から機械室風速1.0[m/s]の平均可燃空間体積と0[m/s]の平均可燃空間体積の比とする．
補正値 = 2.0[m3]÷2.46[m3] = 0.8[-]・空間体積は，店舗内床面積を84.7[m2]，高さ2.2[m]として算出する．空間体積 = 84.7[m2]×2.2[m] = 186.3[m3]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 平均可燃空間体積の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
以上より，空間的遭遇確率 = 3.11[m3]×0.8÷186.3[m3]÷20.5[-] = 9.43E-03[-]3.3.1.1

3.3.1.2

3.3.1.3
3.3.1.a3.3.1.a.1（据付・庫内漏えい）
冷媒漏えい発生確率

リーチインショーケースの割合

対策
注意ラベル(取扱注意)（据付・庫内漏えい）時間的遭遇確率(大)（据付・庫内漏えい）
ろう付けバーナー

2.47E-05

2.97E-01

←

←

←

←

←

←

[-/台/年] 計算値[-/台/年] 計算値
・平成23年度から平成27年度の5年間における，内蔵ショーケースの出荷台数は，58097+52557+53534+52410+58001=274599[台]出典)報告書3.4.2 項のTable 3-8
・平成23年度から平成27年度の5年間における，内蔵SCの設置時漏えい件数は，8+7+11+20+12=58[件] ⇒ 58[台]出典)報告書3.4.2 項のTable 3-8
・設置ステージ前には，輸送ステージと保管ステージがあり，各ステージにおける漏えい割合が同じと想定する．
・設置ステージは，荷下ろし，運搬，据付の3つの作業工程に分けることができ，それぞれの作業における漏えい割合は[-/台/年] それぞれの作業時間に比例すると想定する．よって，荷下ろし時：運搬時：据付時＝0.2：0.1：0.7＝2：1：7とする．

[-]

1.00E+00

1.00E-01

1.00E+00

1.00E-01

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]
[-]

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

荷下ろし時の冷媒漏えい発生確率は
58[台]/274599[台]/3×(7/10) = 4.93E-05[-]
据付時の冷媒漏えいは，庫外漏えいと庫内漏えいが想定できるが，庫内漏えいとなるような作業は無い．しかし，前工程の荷下ろしおよび運搬時の漏えいを考慮する必要があり，庫内漏えいと庫外漏えいの割合を同じと想定すると，据付時庫内漏えい確率は，4.93E-05[-]×0.5[-] = 2.47E-05[-]
・平成23年度から平成27年度の5年間における，内蔵ショーケースの出荷台数は，58097+52557+53534+52410+58001=274599[台]その内，リーチインショーケースの出荷台数は，13830+14677+16534+17634+18881=81556[台]出典)報告書3.4.2 項のTable 3-8
リーチインショーケースの割合は，81556[台]/274599[台] = 0.297[-]
可燃性冷媒の使用に対する注意喚起ラベルが貼付されているため，従来よりも丁寧に機器を取り扱うものとし，対策効果を1/10 とする．
計算値
計算値

C-5,c-5,C-6,c-6 (未対策,対策)
A2L冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【コンビニ 新店・営業中工事】 冷媒：R1234yf【数値パラメータ】

店舗床面積（解析空間面積）
[m2]
100
84.7
84.7
84.7

組み合わせ
パターン
ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ

・・・
・・・
・・・
・・・

新店工事
R1234yf
No.

項目

組み合わせ 遭遇
パターン
パターン

未対策

空間体積
(高さ2.2[m])[m3]
220186.34186.34186.34

平均可燃
空間体積
[m3]
2.93
2.48
3.11
2.14

可燃域継続
時間
[min]
8.75
7.65
10.93
1.77

作業空間
店外 or 店内
店外（荷下ろし）店内（運搬）
店内（据付）
店内（据付）

漏えい個所
庫外or庫内
庫外
庫外
庫外
庫内

冷媒漏えいと着火源との遭遇パターンについて①作業に起因する漏えいと、作業に起因する着火源②作業に起因しない漏えいと、作業に起因する着火源③作業に起因しない漏えいと、作業に起因しない着火源

営業中
R1234yf

対策

未対策

対策

空間体積
[m3]

平均可燃
空間体積
3
[m ]

可燃域
継続時間
Tv[h]

着火源
着火源
作業時間
存在時間 動作時間
Ts[h]ΔTI[h]ΔTIc[h]

着火源
使用回数
n[回]

着火源
着火源の
作動回数 存在係数
nc[回]
[-]

着火エネルギーの区別
大 or 小単位算出根拠・出典＜新店工事の場合＞
新店時，店内で別置式SCのろう付け作業があることを想定
・ろう付けバーナー使用回数4回 ろう付けバーナー点火時間2分
・別置式SCの設置時間は，1店舗あたり6[h]と想定．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
・別置式SCの設置と内蔵SCの設置が同じ日にある割合を50%と想定．
・店舗工事は，その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし，別置式SCの設置と内蔵SCの据付作業が同じ時間帯にある確率は(0.7[h]+6[h])/12[h] = 0.558[-]

3.3.1.a.1.1（据付・庫内漏えい）
ろう付けバーナー

ⅳ③

1.34E-03←

0.00E+00←

2.94E-02

7.00E-01

3.30E-02

3.30E-02

4.00E+00

1.00E+00

2.79E-01

大[-]可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 2[min]/60 = 0.033[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 2[min]/60 = 0.033[h]
着火源使用回数n[回] = 4[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]×0.558[-] = 0.279[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
別置式ショーケースのろう付け作業は無いと想定する．

(据付・庫内漏えい)
電動ドライバー（店舗工事）(据付・庫内漏えい)
3.3.1.a.2.1
電動ドライバー（店舗工事）(据付・庫内漏えい)
3.3.1.a.3
電動グラインダー（店舗工事）
3.3.1.a.2

3.3.1.a.3.1(据付・庫内漏えい)
電動グラインダー（店舗工事）

ⅳ

③

計算値

計算値

計算値

計算値

0.00E+00←

0.00E+00

←

計算値

ⅳ

③

2.32E-03

計算値

←

計算値

0.00E+00[-]
2.08E-02

7.00E-01

8.33E-04

8.33E-04

1.00E+02

1.00E+00

1.40E-02

小

計算値

[-]
[-]

←

2.94E-02

7.00E-01

4.17E-03

4.17E-03

1.00E+01

1.00E+00

1.81E-01

大

[-]

計算値
A2Lでは、電動ドライバーは着火源として扱わない。
計算値＜新店工事の場合＞
・電動グラインダーによる着火は，・据付までに庫内漏えいした冷媒が，据付時にリーチインショーケースの扉を開放することによる冷媒が漏れ，店舗工事で電動グラインダーが使用され，その電動グラインダーにより金属の切断・研磨を行った際に発生する火花に着火することを想定する．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
・店舗工事時間は，1店舗あたり8[h]と想定．
・電動グラインダーが使用され，1回あたり15[s]と想定．
・店舗工事に使用する電動グラインダーの使用回数は， 1店舗あたり10[回]を想定．
・電動グラインダーが使用される割合を50%と想定．
・店舗工事と内蔵SCの設置が同じ日にある割合を50%と想定．
・店舗工事は，その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし，店舗工事と内蔵SCの運搬が同じ時間帯にある確率は(0.7[h]+8[h])/12[h] = 0.725[-]
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 15[s]/60/60 = 0.00417[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 15[s]/60/60 = 0.00417[h]
着火源使用回数n[回] = 10[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]×0.5[-]×0.725[-] = 0.181[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
店舗工事が行われず，電動グラインダーを使用しないと想定する．

3.3.1.a.4(据付・庫内漏えい)たばこ

3.3.1.a.4.1 (据付・庫内漏えい)たばこ

計算値

ⅳ

②

1.37E-05

計算値

計算値

計算値

←

0.00E+00←[-]

2.94E-02

7.00E-01

1.39E-03

1.39E-03

1.08E-01

1.00E+00

2.82E-03

大

[-]

計算値
たばこによる着火は，機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出し，作業者がたばこを吸いながら作業していることを想定し，たばこの赤火に着火することを想定する．
・「毎日吸う人」の2017年の1日当たりの平均喫煙本数は，男性18.1本，女性14.7本となっており，作業者は男性を想定し，男性の平均喫煙本数18.1[本/日/人]を使用する．
・2017年「全国たばこ喫煙者率調査」，男性28.2％，女性9.0％となっており，作業者は男性を想定し，男性の喫煙率28.2[%]を使用する．
・作業中に喫煙する確率をADL レポートの訓練を無視する確率を参考に10%とする．
・一日の内，喫煙をする時間は睡眠時間を除いた時間とし，20歳～64歳までの男性の平均睡眠時間は，7.25[h]である．
・作業者の数は2人とする．
・1本あたりの喫煙時間5[min]の内，石油ライター(5秒)のみを着火源として取り扱う．
・荷下ろし作業時間を0.2[h]と想定．
・A2Lでは、電子ライターは着火源として扱わず、マッチおよび石油ライターのみを着火源として扱う。そのため、着火源の存在係数は以下の式で計算する。
着火源の存在係数[-] = 0.282[-]×0.1[-]×2[人] ×石油ライター・マッチの使用率0.05 = 0.00282[-]
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店外の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.2[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[s]/60/60 = 0.00139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[s]/60/60 0.00139[h]
着火源使用回数n[回] = 18.1[本/日/人]×0.2/（24 - 7.25）=0.216[本]遭遇パターン④のns = n×ΔTs/(24-7.25)として計算
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
製品外周のこん包材には，報告書8.2.7 項のFig. 8-1に指示された注意表示がされており，作業者による喫煙行為を抑制するとし，その効果を1/10[-]とする．

対策
3.3.1.a.4.2 (据付・庫内漏えい)
注意ラベル(火気厳禁)

3.3.1.a.4.3

対策(据付・庫内漏えい)教育(たばこ)3.3.1.b(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(大)3.3.1.b.1(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(大)3.3.1.b.2

対策
教育（扉の開放）3.3.1.c(据付・庫内漏えい)時間的遭遇確率(小)(据付・庫内漏えい)静電気（据付・庫内漏えい）静電気
3.3.1.c.1.1(新店工事)(据付・庫内漏えい)静電気
3.3.1.c.1.2
（営業中）

ⅳ

ⅳ

対策
(据付・庫内漏えい)教育(軍手着用)

1.00E-01

1.00E+00

1.00E-01[-]

1.00E+00

3.70E-01

1.00E+00

3.70E-01

[-]

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

1.15E-02

1.00E+00

3.3.1.c.1

3.3.1.c.1.3

1.00E+00

ⅳ
ⅲ

②
②

←

3.70E-01←

1.00E+00←

1.86E+02

2.14E+00

大[-]3.70E-01[-]

・ガイドラインに基づき，各製造メーカーおよび業界団体は，設置業者に対して直接または販売店を通して可燃性冷媒を使用した機器を取り扱う場合は着火源の発生につながる行為に注意する旨の教育を行うこととする．内蔵ショーケースの設置業者の内，低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし，教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度に行き渡ると想定し，その割合を0.7とする．
・教育による効果を0.1とする．
対策効果は，0.1*0.7+1*(1-0.7) = 0.37[-]
計算値
空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m3･min]／可燃域継続時間[min])／空間体積[m3]・据付までに庫内漏えいした冷媒が，据付時にリーチインショーケースの扉を開放することによる冷媒漏れを想定している．
・平均可燃空間体積は，漏えい解析結果から作成した近似式より算出した値を用いる．平均可燃空間体積 = 2.14[m3](解析条件：・リーチインショーケース庫内漏れ（扉急開放） 冷媒量500[g] 庫内・庫外風速0[m/s])
・空間体積は，店舗内床面積を84.7[m2]，高さ2.2[m]として算出する．空間体積 = 84.7[m2]×2.2[m] = 186.3[m3]・着火エネルギーの区別：大 ⇒ 平均可燃空間体積の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
以上より，空間的遭遇確率 = 2.14[m3]÷186.3[m3] = 1.15E-02[-]
・ガイドラインに基づき，各製造メーカーおよび業界団体は，設置業者に対して直接または販売店を通して可燃性冷媒を使用した機器を設置する際は携帯形漏えい検知器を携行・作動状態にし，また扉又は蓋つきの機器の扉又は蓋を開ける場合は周囲に着火源が無いことを確認した上でゆっくりと開放することを教育する．内蔵ショーケースの設置業者の内，低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし，教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度に行き渡ると想定し，その割合を0.7とする．
・教育による効果を0.1とする．
対策効果は，0.1*0.7+1*(1-0.7) = 0.37[-]

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値

0.00E+00

←

－

－

－

－

0.00E+00←

2.08E-02
1.29E-01

7.00E-01
7.00E-01

2.80E-10
2.80E-10

2.80E-10
2.80E-10

2.00E+00
2.00E+00

1.00E+00
1.00E+00

6.40E-02
3.74E-01

小
小

[-]
[-]

A2Lでは、静電気は着火源として扱わない。
A2Lでは、静電気は着火源として扱わない。
①対策実施時の効果：0.01
設置作業者は，JRA GL-21に沿った教育を受け，作業時は必ず軍手などで静電気を防止することが可能な手袋を着用することを想定する．
②対策が有効となる割合：0.99
作業者は通常，軍手をはめて作業するものとするが，軍手をはめても静電気が発生することを想定する．
③教育が行き届く割合：0.7
低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし，教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度と想定する．

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00[-]【対策効果】{①×②+1×(1-②)}×③+1×(1-③) = 0.3169[-]（軍手着用による効果）×（教育が行き渡る割合）+（1 ・（教育が行き渡る割合））=0.01×0.7 +（1 - 0.7）=0.307[-]
A2Lでは静電気が着火源とならないため、この対策は実施しない。

C-5,c-5,C-6,c-6 (未対策,対策)
A2L冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【コンビニ 新店・営業中工事】 冷媒：R1234yf【数値パラメータ】

店舗床面積（解析空間面積）
[m2]
100
84.7
84.7
84.7

組み合わせ
パターン
ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ

・・・
・・・
・・・
・・・

新店工事
R1234yfNo.
3.3.1.c.2
3.3.1.c.3
3.3.1.d3.3.1.d.1

項目(据付・庫内漏えい)静電気(客・新店工事)(据付・庫内漏えい静電気（客・営業中)(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(小)(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率(小)組み合わせ 遭遇
パターン
パターン

ⅳ

③

ⅳ

ⅳ

対策

0.00E+00－

8.13E-03

平均可燃
空間体積
[m3]
2.93
2.48
3.11
2.14

可燃域継続
時間
[min]
8.75
7.65
10.93
1.77

作業空間
店外 or 店内
店外（荷下ろし）店内（運搬）
店内（据付）
店内（据付）

漏えい個所
庫外or庫内
庫外
庫外
庫外
庫内

冷媒漏えいと着火源との遭遇パターンについて①作業に起因する漏えいと、作業に起因する着火源②作業に起因しない漏えいと、作業に起因する着火源③作業に起因しない漏えいと、作業に起因しない着火源

営業中
R1234yf

未対策

計算値

空間体積
(高さ2.2[m])[m3]
220186.34186.34186.34

未対策

対策

←

－

－

－

0.00E+00

←

計算値

←

計算値

←

空間体積
[m3]

平均可燃
空間体積
3
[m ]

可燃域
継続時間
Tv[h]

着火源
着火源
作業時間
存在時間 動作時間
Ts[h]ΔTI[h]ΔTIc[h]2.08E-02

7.00E-01

着火源
使用回数
n[回]

着火源
着火源の
作動回数 存在係数
nc[回]
[-]

着火エネルギーの区別
大 or 小[-]2.80E-10

2.80E-10

8.55E+02

1.00E+00

9.35E-02

小

計算値

←

単位

[-]
[-]

1.86E+02

2.14E+00

小[-]算出根拠・出典
A2Lでは、静電気は着火源として扱わない。
A2Lでは、静電気は着火源として扱わない。
計算値
空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m3･min]／可燃域継続時間[min])／空間体積[m3]・据付までに庫内漏えいした冷媒が，据付時にリーチインショーケースの扉を開放することによる冷媒漏れを想定している．
・平均可燃空間体積は，漏えい解析結果の値を用いる．平均可燃空間体積 = 2.14[m3](解析条件：・リーチインショーケース庫内漏れ（扉急開放） 冷媒量500[g] 庫内・庫外風速0[m/s] 解析空間体積84.7[m2]×2.2[m])・空間体積は，店舗内床面積を84.7[m2]，高さ2.2[m]として算出する．空間体積 = 84.7[m2]×2.2[m] = 186.3[m3]・着火エネルギーの区別：小 ⇒ 平均可燃空間体積の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
以上より，空間的遭遇確率 = 2.14[m3]÷186.3[m3]÷20.5[-]= 8.13E-03[-]3.3.1.d.2

対策
教育（扉の開放）1.00E+00

3.70E-01

1.00E+00

3.70E-01

3.3.2（据付・庫外漏えい）着火確率

計算値

計算値

計算値

計算値

3.3.2.1（据付・庫外漏えい）
冷媒漏えい発生確率

2.47E-05←←←

3.3.2.2
3.3.2.a3.3.2.a.1

対策
注意ラベル(取扱注意)（据付・庫外漏えい）時間的遭遇確率(大)（据付・庫外漏えい）
ろう付けバーナー[-]

・ガイドラインに基づき，各製造メーカーおよび業界団体は，設置業者に対して直接または販売店を通して可燃性冷媒を使用した機器を設置する際は携帯形漏えい検知器を携行・作動状態にし，また扉又は蓋つきの機器の扉又は蓋を開ける場合は周囲に着火源が無いことを確認した上でゆっくりと開放することを教育する．内蔵ショーケースの設置業者の内，低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし，教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度に行き渡ると想定し，その割合を0.7とする．
・教育による効果を0.1とする．
対策効果は，0.1*0.7+1*(1-0.7) = 0.37[-][-/台/年] 計算値
・平成23年度から平成27年度の5年間における，内蔵ショーケースの出荷台数は，58097+52557+53534+52410+58001=274599[台]出典)報告書3.4.2 項のTable 3-8
・平成23年度から平成27年度の5年間における，内蔵SCの設置時漏えい件数は，8+7+11+20+12=58[件] ⇒ 58[台]出典)報告書3.4.2 項のTable 3-8
・設置ステージ前には，輸送ステージと保管ステージがあり，各ステージにおける漏えい割合が同じと想定する．
・設置ステージは，荷下ろし，運搬，据付の3つの作業工程に分けることができ，それぞれの作業における漏えい割合は[-/台/年] それぞれの作業時間に比例すると想定する．よって，荷下ろし時：運搬時：据付時＝0.2：0.1：0.7＝2：1：7とする．

1.00E+00

1.00E-01

1.00E+00

1.00E-01

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]
[-]

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

荷下ろし時の冷媒漏えい発生確率は
58[台]/274599[台]/3×(7/10) = 4.93E-05[-]
据付時の冷媒漏えいは，庫外漏えいと庫内漏えいが想定できるが，庫内漏えいとなるような作業は無い．しかし，前工程の荷下ろしおよび運搬時の漏えいを考慮する必要があり，庫内漏えいと庫外漏えいの割合を同じと想定すると，据付時庫内漏えい確率は，4.93E-05[-]×0.5[-] = 2.47E-05[-]
可燃性冷媒の使用に対する注意喚起ラベルが貼付されているため，従来よりも丁寧に機器を取り扱うものとし，対策効果を1/10 とする．
計算値
計算値
＜新店工事の場合＞
新店時，店内で別置式SCのろう付け作業があることを想定
・ろう付けバーナー使用回数4回 ろう付けバーナー点火時間2分
・別置式SCの設置時間は，1店舗あたり6[h]と想定．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
・別置式SCの設置と内蔵SCの設置が同じ日にある割合を50%と想定．
・店舗工事は，その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし，別置式SCの設置と内蔵SCの据付作業が同じ時間帯にある確率は(0.7[h]+6[h])/12[h] = 0.558[-]

3.3.2.a.1.1 （据付・庫外漏えい）ろう付けバーナー

ⅲ③

5.10E-03←

0.00E+00←

1.82E-01

7.00E-01

3.30E-02

3.30E-02

4.00E+00

1.00E+00

2.79E-01

大[-]可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 2[min]/60 = 0.033[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 2[min]/60 = 0.033[h]
着火源使用回数n[回] = 4[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]×0.558[-] = 0.279[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
別置式ショーケースのろう付け作業は無いと想定する．

(据付・庫外漏えい)
電動ドライバー（店舗工事）（据付・庫外漏えい）
3.3.2.a.2.1
電動ドライバー(店舗工事)(据付・庫外漏えい)
3.3.2.a.3
電動グラインダー（店舗工事）
3.3.2.a.2

3.3.2.a.3.1（据付・庫外漏えい）
電動グラインダー(店舗工事)

ⅲ

ⅲ

③

③

計算値

計算値

計算値

計算値

0.00E+00←

0.00E+00

←

計算値

計算値

計算値

計算値

1.36E-02←

0.00E+00←[-]
1.29E-01

7.00E-01

8.33E-04

8.33E-04

1.00E+02

1.00E+00

1.40E-02

小

[-]
[-]

1.82E-01

7.00E-01

4.17E-03

4.17E-03

1.00E+01

1.00E+00

1.81E-01

大

[-]

計算値
A2Lでは、電動ドライバーは着火源として扱わない。
計算値＜新店工事の場合＞
・電動グラインダーによる着火は，据付時のヒューマンエラーにより冷媒が漏れ出し，店舗工事で電動グラインダーが使用され，その電動グラインダーにより金属の切断・研磨を行った際に発生する火花に着火することを想定する．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
・店舗工事時間は，1店舗あたり8[h]と想定．
・電動グラインダーが使用され，1回あたり15[s]と想定．
・店舗工事に使用する電動グラインダーの使用回数は， 1店舗あたり10[回]を想定．
・電動グラインダーが使用される割合を50%と想定．
・店舗工事と内蔵SCの設置が同じ日にある割合を50%と想定．
・店舗工事は，その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし，店舗工事と内蔵SCの運搬が同じ時間帯にある確率は(0.7[h]+8[h])/12[h] = 0.725[-]
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 15[s]/60/60 = 0.00417[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 15[s]/60/60 = 0.00417[h]
着火源使用回数n[回] = 10[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]×0.5[-]×0.725[-] = 0.181[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
店舗工事が行われず，電動グラインダーを使用しないと想定する．

3.3.2.a.4(据付・庫外漏えい)たばこ

3.3.2.a.4.1 (据付・庫外漏えい)たばこ

計算値

ⅲ

②

9.11E-05

計算値

←

計算値

0.00E+00

計算値

←

[-]

1.82E-01

7.00E-01

1.39E-03

1.39E-03

1.08E-01

1.00E+00

2.82E-03

大

[-]

計算値
たばこによる着火は，機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出し，作業者がたばこを吸いながら作業していることを想定し，たばこの赤火に着火することを想定する．
・「毎日吸う人」の2017年の1日当たりの平均喫煙本数は，男性18.1本，女性14.7本となっており，作業者は男性を想定し，男性の平均喫煙本数18.1[本/日/人]を使用する．
・2017年「全国たばこ喫煙者率調査」，男性28.2％，女性9.0％となっており，作業者は男性を想定し，男性の喫煙率28.2[%]を使用する．
・作業中に喫煙する確率をADL レポートの訓練を無視する確率を参考に10%とする．
・一日の内，喫煙をする時間は睡眠時間を除いた時間とし，20歳～64歳までの男性の平均睡眠時間は，7.25[h]である．
・作業者の数は2人とする．
・1本あたりの喫煙時間5[min]の内，石油ライター(5秒)のみを着火源として取り扱う．
・荷下ろし作業時間を0.2[h]と想定．
・A2Lでは、電子ライターは着火源として扱わず、マッチおよび石油ライターのみを着火源として扱う。そのため、着火源の存在係数は以下の式で計算する。
着火源の存在係数[-] = 0.282[-]×0.1[-]×2[人] ×石油ライター・マッチの使用率0.05 = 0.00282[-]
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店外の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.2[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[s]/60/60 = 0.00139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[s]/60/60 0.00139[h]
着火源使用回数n[回] = 18.1[本/日/人]×0.2/（24 - 7.25）=0.216[本]遭遇パターン④のns = n×ΔTs/(24-7.25)として計算
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)

対策
3.3.2.a.4.2 (据付・庫外漏えい)
注意ラベル(火気厳禁)

製品外周のこん包材には，報告書8.2.7 項のFig. 8-1に指示された注意表示がされており，作業者による喫煙行為を抑制するとし，その効果を1/10[-]とする．
1.00E+00

1.00E-01

1.00E+00

1.00E-01[-]

C-5,c-5,C-6,c-6 (未対策,対策)
A2L冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【コンビニ 新店・営業中工事】 冷媒：R1234yf【数値パラメータ】

店舗床面積（解析空間面積）
[m2]
100
84.7
84.7
84.7

組み合わせ
パターン
ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ

・・・
・・・
・・・
・・・

新店工事
R1234yfNo.

項目

3.3.2.a.4.3

対策(据付・庫外漏えい)教育(たばこ)3.3.2.b（据付・庫外漏えい）
空間的遭遇確率(大)組み合わせ 遭遇
パターン
パターン

ⅲ

空間体積
(高さ2.2[m])[m3]
220186.34186.34186.34

可燃域継続
時間
[min]
8.75
7.65
10.93
1.77

作業空間
店外 or 店内
店外（荷下ろし）店内（運搬）
店内（据付）
店内（据付）

漏えい個所
庫外or庫内
庫外
庫外
庫外
庫内

冷媒漏えいと着火源との遭遇パターンについて①作業に起因する漏えいと、作業に起因する着火源②作業に起因しない漏えいと、作業に起因する着火源③作業に起因しない漏えいと、作業に起因しない着火源

営業中
R1234yf

未対策

対策

未対策

対策

1.00E+00

3.70E-01

1.00E+00

3.70E-01

1.67E-02

平均可燃
空間体積
[m3]
2.93
2.48
3.11
2.14

←

←

←

空間体積
[m3]

平均可燃
空間体積
3
[m ]

可燃域
継続時間
Tv[h]

着火源
着火源
作業時間
存在時間 動作時間
Ts[h]ΔTI[h]ΔTIc[h]

着火源
使用回数
n[回]

着火源
着火源の
作動回数 存在係数
nc[回]
[-]

着火エネルギーの区別
大 or 小単位[-]

1.86E+02

3.11E+00

大[-]算出根拠・出典
・ガイドラインに基づき，各製造メーカーおよび業界団体は，設置業者に対して直接または販売店を通して可燃性冷媒を使用した機器を取り扱う場合は着火源の発生につながる行為に注意する旨の教育を行うこととする．内蔵ショーケースの設置業者の内，低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし，教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度に行き渡ると想定し，その割合を0.7とする．
・教育による効果を0.1とする．
対策効果は，0.1*0.7+1*(1-0.7) = 0.37[-]
空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m3･min]／可燃域継続時間[min])／空間体積[m3]・据付時のヒューマンエラーによるリーチインショーケースの庫外漏れを想定している．
・平均可燃空間体積は，漏えい解析結果から作成した近似式より算出した値を用いる．平均可燃空間体積 = 3.11[m3](解析条件：平形ショーケース機械室漏れ（4分全量漏れ） 冷媒量500[g] 機械室風速0[m/s])
・空間体積は，店舗内床面積を84.7[m2]，高さ2.2[m]として算出する．空間体積 = 84.7[m2]×2.2[m] = 186.3[m3]・着火エネルギーの区別：大 ⇒ 平均可燃空間体積の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
以上より，空間的遭遇確率 = 3.11[m3]÷186.3[m3] = 1.67E-02[-](据付・庫外漏えい)
時間的遭遇確率(小)(据付・庫外漏えい)静電気（据付・庫外漏えい）静電気
3.3.2.c.1.1(新店工事)（据付・庫外漏えい）静電気
3.3.2.c.1.2（営業中）
3.3.2.c

計算値

計算値

計算値

計算値

3.3.2.c.1

計算値

計算値

計算値

計算値

0.00E+00

←

－

－

ⅲ
ⅲ

②
②

－

－

0.00E+00[-][-]
1.29E-01←

1.29E-01

7.00E-01
7.00E-01

2.80E-10
2.80E-10

2.80E-10
2.80E-10

2.00E+00
2.00E+00

1.00E+00
1.00E+00

6.40E-02
3.74E-01

小
小

[-]
[-]

計算値
A2Lでは、静電気は着火源として扱わない。
A2Lでは、静電気は着火源として扱わない。
①対策実施時の効果：0.01
設置作業者は，JRA GL-21に沿った教育を受け，作業時は必ず軍手などで静電気を防止することが可能な手袋を着用することを想定する．
②対策が有効となる割合：0.99
作業者は通常，軍手をはめて作業するものとするが，軍手をはめても静電気が発生することを想定する．
③教育が行き届く割合：0.7
低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし，教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度と想定する．

3.3.2.c.1.3

対策(据付・庫外漏えい)教育(軍手着用)

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00[-]【対策効果】{①×②+1×(1-②)}×③+1×(1-③) = 0.3169[-]（軍手着用による効果）×（教育が行き渡る割合）+（1 ・（教育が行き渡る割合））=0.01×0.7 +（1 - 0.7）=0.307[-]
A2Lでは静電気が着火源とならないため、この対策は実施しない。

3.3.2.c.2
3.3.2.c.3(据付・庫内漏えい)静電気(客・新店工事)(据付・庫外漏えい静電気（客・営業中)3.3.2.d（据付・庫外漏えい）
空間的遭遇確率(小)

3.A

ⅲ

③

ⅲ

0.00E+00

←

－

－

－

－

0.00E+00←[-]
1.29E-01

1.86E+02

7.00E-01

2.80E-10

2.80E-10

8.55E+02

1.00E+00

9.35E-02

3.11E+00

小

小

[-]

[-]

A2Lでは、静電気は着火源として扱わない。
A2Lでは、静電気は着火源として扱わない。
空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m3･min]／可燃域継続時間[min])／空間体積[m3]・据付時のヒューマンエラーによるリーチインショーケースの庫外漏れを想定している．
・平均可燃空間体積は，漏えい解析結果から作成した近似式より算出した値を用いる．平均可燃空間体積 = 3.11[m3](解析条件：平形ショーケース機械室漏れ（4分全量漏れ） 冷媒量500[g] 機械室風速0[m/s])
・空間体積は，店舗内床面積を84.7[m2]，高さ2.2[m]として算出する．空間体積 = 84.7[m2]×2.2[m] = 186.3[m3]・着火エネルギーの区別：小 ⇒ 平均可燃空間体積の値を2^0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)

1.18E-02←←←（運搬）店内着火源(大)

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値

3.A.1

（運搬）店内着火源(大)

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値

3.A.1.1（運搬）電源コンセント（掃除機）

ⅱ

0.00E+00←

0.00E+00←

1.27E-01

1.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

2.00E+00

1.00E+00

5.00E-01

大[-]A2Lでは、電源コンセントの抜き差しは着火源として扱わない。

3.A.1.2（運搬）照明スイッチ

ⅱ

0.00E+00←

0.00E+00←

1.27E-01

1.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

2.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

大[-]A2Lでは、スイッチのON/OFFは着火源として扱わない。

以上より，空間的遭遇確率 = 3.11[m3]÷186.3[m3]÷20.5[-] = 1.18E-02[-]③③＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．
3.A.1.3（運搬）換気扇スイッチ

3.A.1.4（運搬）フライヤースイッチ
（営業中）

ⅱ

③

0.00E+00←

0.00E+00←

0.00E+00←

0.00E+00←[-]

1.27E-01

1.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

1.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞'一般的に常時運転のため，ON・OFF無し
A2Lでは、スイッチのON/OFFは着火源として扱わない。
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.A.1.5（運搬）電子レンジ（発火事故）

0.00E+00←

6.60E-10←[-]＜営業中の場合＞
1店舗当たり2.5台，事故件数17件/年（'NITE調査結果），
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt = 可燃域継続時間(3.07[min])×2.5×17/376406/365/24/60 = 0.000000000660[-]＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.A.1.6（運搬）電灯

0.00E+00←

0.00E+00←[-]＜営業中の場合＞'蛍光灯・LED表面温度100℃以下 着火源とならない＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.A.1.7（運搬）白熱球

0.00E+00←

0.00E+00←[-]＜営業中の場合＞'白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.A.1.8（運搬）電子ライターⅱ③

0.00E+00←

2.09E-02←

1.27E-01

1.00E-01

1.39E-03

1.39E-03

5.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞
・お客のライター試し着火を想定．
・5人使用することを想定．
・着火時間5[s/回]を想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[s]/60/60 = 0.00139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[s]/60/60 = 0.00139[h]
着火源使用回数n[回] = 5[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)

3.A.1.9（運搬）デフロストヒーター（他の機器）

ⅱ③

0.00E+00←

0.00E+00←

1.27E-01

1.00E-01

2.30E+00

2.30E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E-02

大[-]A2Lでは、デフロストヒーターは着火源として扱わない。

C-5,c-5,C-6,c-6 (未対策,対策)
A2L冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【コンビニ 新店・営業中工事】 冷媒：R1234yf【数値パラメータ】

店舗床面積（解析空間面積）
[m2]
100
84.7
84.7
84.7

組み合わせ
パターン
ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ

・・・
・・・
・・・
・・・

新店工事
R1234yf
No.

項目

組み合わせ 遭遇
パターン
パターン

未対策

空間体積
(高さ2.2[m])[m3]
220186.34186.34186.34

平均可燃
空間体積
[m3]
2.93
2.48
3.11
2.14

可燃域継続
時間
[min]
8.75
7.65
10.93
1.77

作業空間
店外 or 店内
店外（荷下ろし）店内（運搬）
店内（据付）
店内（据付）

漏えい個所
庫外or庫内
庫外
庫外
庫外
庫内

冷媒漏えいと着火源との遭遇パターンについて①作業に起因する漏えいと、作業に起因する着火源②作業に起因しない漏えいと、作業に起因する着火源③作業に起因しない漏えいと、作業に起因しない着火源

営業中
R1234yf

対策

未対策

対策

空間体積
[m3]

平均可燃
空間体積
3
[m ]

可燃域
継続時間
Tv[h]

着火源
着火源
作業時間
存在時間 動作時間
Ts[h]ΔTI[h]ΔTIc[h]

着火源
使用回数
n[回]

着火源
着火源の
作動回数 存在係数
nc[回]
[-]

着火エネルギーの区別
大 or 小単位算出根拠・出典＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.A.1.10（運搬）コピー機・プリンター（発火事故）

3.A.1.11（運搬）コピー機・プリンター（使用）ⅱ

3.A.1.12（運搬）加温装置 中華まん

ⅱ

3.A.1.13（運搬）加温装置 おでん

ⅱ

③
③
③

0.00E+00←

1.01E-11←

0.00E+00←

0.00E+00←

1.27E-01

1.00E-01

5.00E-02

5.00E-02

5.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

0.00E+00←

0.00E+00←

1.27E-01

1.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

1.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

0.00E+00←

0.00E+00←

1.27E-01

1.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

1.00E+01

1.00E+00

1.00E+00[-]＜営業中の場合＞
1店舗当たり１台，事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））
Pt = 可燃域継続時間(3.07[min])×1×25/2,892,872/5/365/24/60 = 0.0000000000101

大[-]A2Lでは、プリンターは着火源として扱わない。

大[-]A2Lでは、加温装置（中華まん）は着火源として扱わない。

大[-]A2Lでは、加温装置（おでん）は着火源として扱わない。
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.A.1.14（運搬）燃焼式暖房機

ⅱ③

0.00E+00←

9.96E-05←

1.27E-01

1.00E-01

1.00E+01

1.00E+01

1.00E+01

1.00E+00

1.00E-04

大[-]＜営業中の場合＞
・普及率0.01[%]と想定．
・使用時間10[h/日]と想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 10[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 10[h]着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.01[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)

3.B（運搬）店内着火源(小)

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値

3.B.1

（運搬）店内着火源(小)

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値

3.B.1.1（運搬）コーヒーディスペンサー

ⅱ

0.00E+00←

0.00E+00←

1.27E-01

1.00E-01

1.40E-06

1.40E-06

1.86E+02

1.00E+00

1.00E+00

大[-]A2Lでは、コーヒーディスペンサーは着火源として扱わない。

3.B.1.2（運搬）ブラシモータ―(製品外)ⅱ

0.00E+00←

0.00E+00←

9.01E-02

1.00E-01

1.40E-06

1.40E-06

1.44E+02

1.00E+00

1.00E-02

小[-]A2Lでは、ブラシモーターは着火源として扱わない。

3.C(据付・庫内漏えい)店内着火源(大)

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

計算値

3.C.1

(据付・庫内漏えい)店内着火源(大)(据付・庫内漏えい)
電源コンセント（掃除機）(据付・庫内漏えい)照明スイッチ

計算値

計算値

計算値

計算値

[-]

0.00E+00←

0.00E+00←

2.94E-02

7.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

2.00E+00

1.00E+00

5.00E-01

大[-]0.00E+00←

0.00E+00←

2.94E-02

7.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

2.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

大[-]3.C.1.1
3.C.1.2

ⅳ
ⅳ

③
③

③
③

計算値
A2Lでは、電源コンセントの抜き差しは着火源として扱わない。
A2Lでは、スイッチのON/OFFは着火源として扱わない。
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.C.1.3(据付・庫内漏えい)換気扇スイッチ

3.C.1.4(据付・庫内漏えい)フライヤースイッチ

ⅳ③

0.00E+00←

0.00E+00←

0.00E+00←

0.00E+00←

2.94E-02

7.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

1.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞・一般的に常時運転のため，ON・OFF無し[-]

A2Lでは、スイッチのON/OFFは着火源として扱わない。
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.C.1.5(据付・庫内漏えい)電子レンジ（発火事故）

0.00E+00←

6.60E-10←[-]＜営業中の場合＞
・1店舗当たり2.5台，事故件数17件/年（'NITE調査結果），
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt = 可燃域継続時間(3.07[min])×2.5×17/376406/365/24/60 = 0.000000000660[-]＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.C.1.6(据付・庫内漏えい)電灯

0.00E+00←

0.00E+00←[-]＜営業中の場合＞'蛍光灯・LED表面温度100℃以下 着火源とならない＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.C.1.7(据付・庫内漏えい)白熱球

0.00E+00←

0.00E+00←[-]＜営業中の場合＞'白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.C.1.8(据付・庫内漏えい)電子ライター

ⅳ③

0.00E+00←

9.02E-04←

2.94E-02

7.00E-01

1.39E-03

1.39E-03

5.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞
・お客のライター試し着火を想定．
・5人使用することを想定．
・着火時間5[s/回]を想定．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/60/60 = 0.00139[h]
着火源使用回数n[回] = 5[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)

3.C.1.9(据付・庫内漏えい)
デフロストヒーター（他の機器）

ⅳ③

0.00E+00←

0.00E+00←

2.94E-02

7.00E-01

2.30E+00

2.30E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E-02

大[-]A2Lでは、デフロストヒーターは着火源として扱わない。
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.C.1.10

3.C.1.11
3.C.1.12
3.C.1.13(据付・庫内漏えい)
コピー機・プリンター（発火事故）（据付・庫内漏えい）
コピー機・プリンター（使用）(据付・庫内漏えい)
加温装置 中華まん(据付・庫内漏えい)
加温装置 おでん

0.00E+00←

1.01E-11

←

[-]

ⅳ

③

0.00E+00←

0.00E+00←

2.94E-02

7.00E-01

5.00E-02

5.00E-02

5.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

大

[-]

ⅳ

③

0.00E+00←

0.00E+00←

2.94E-02

7.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

1.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

大

[-]

ⅳ

③

0.00E+00←

0.00E+00←

2.94E-02

7.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

1.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞
1店舗当たり１台，事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））
Pt = 可燃域継続時間(3.07[min])×1×25/2,892,872/5/365/24/60 = 0.0000000000101
A2Lでは、プリンターは着火源として扱わない。
A2Lでは、加温装置（中華まん）は着火源として扱わない。
A2Lでは、加温装置（おでん）は着火源として扱わない。
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.C.1.14

3.D（据付・庫内漏えい）燃焼式暖房機（据付・庫内漏えい）店内着火源(小)ⅳ③

0.00E+00

計算値

←

計算値

9.97E-05

計算値

←

計算値

2.94E-02

7.00E-01

1.00E+01

1.00E+01

1.00E+01

1.00E+00

1.00E-04

大[-]＜営業中の場合＞
・普及率0.01[%]と想定．
・使用時間10[h/日]と想定．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．

[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 10[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 10[h]着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.01[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
計算値

C-5,c-5,C-6,c-6 (未対策,対策)
A2L冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【コンビニ 新店・営業中工事】 冷媒：R1234yf【数値パラメータ】

店舗床面積（解析空間面積）
[m2]
100
84.7
84.7
84.7

組み合わせ
パターン
ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ

・・・
・・・
・・・
・・・

新店工事
R1234yf
No.

項目

3.D.1

（据付・庫内漏えい）店内着火源(小)(据付・庫内漏えい）
コーヒーディスペンサー(据付・庫内漏えい）
ブラシモータ―(製品外)(据付・庫外漏えい)店内着火源(大)3.D.1.1
3.D.1.2
3.E
3.E.1
3.E.1.1
3.E.1.2(据付・庫外漏えい)店内着火源(大)(据付・庫外漏えい)
電源コンセント（掃除機）(据付・庫外漏えい)
照明スイッチ

空間体積(高さ2.2[m])[m3]
220186.34186.34186.34

平均可燃
空間体積
[m3]
2.93
2.48
3.11
2.14

可燃域継続
時間
[min]
8.75
7.65
10.93
1.77

作業空間
店外 or 店内
店外（荷下ろし）店内（運搬）
店内（据付）
店内（据付）

漏えい個所
庫外or庫内
庫外
庫外
庫外
庫内

冷媒漏えいと着火源との遭遇パターンについて①作業に起因する漏えいと、作業に起因する着火源②作業に起因しない漏えいと、作業に起因する着火源③作業に起因しない漏えいと、作業に起因しない着火源

営業中
R1234yf
平均可燃
空間体積
3
[m ]

可燃域
継続時間
Tv[h]

着火源
着火源
作業時間
存在時間 動作時間
Ts[h]ΔTI[h]ΔTIc[h]←2.94E-02

7.00E-01

1.40E-06

1.40E-06

1.86E+02

1.00E+00

1.00E+00

大[-]0.00E+00←

2.08E-02

1.00E-01

1.40E-06

1.40E-06

1.44E+02

1.00E+00

1.00E-02

小

[-]

計算値

計算値

[-]

計算値

計算値

計算値

[-]

組み合わせ 遭遇
パターン
パターン

未対策

対策

計算値
ⅳ

③

0.00E+00

ⅳ

③

未対策

対策

計算値

計算値

計算値

←

0.00E+00

0.00E+00

←

計算値

計算値

計算値

空間体積
[m3]

着火源
使用回数
n[回]

着火源
着火源の
作動回数 存在係数
nc[回]
[-]

着火エネルギーの区別
大 or 小

単位
[-]

ⅲ

③

0.00E+00←

0.00E+00←

1.82E-01

7.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

2.00E+00

1.00E+00

5.00E-01

大

[-]

ⅲ

③

0.00E+00←

0.00E+00←

1.82E-01

7.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

2.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

大[-]0.00E+00←

0.00E+00←

0.00E+00←

0.00E+00←

算出根拠・出典
計算値
A2Lでは、コーヒーディスペンサーは着火源として扱わない。
A2Lでは、ブラシモーターは着火源として扱わない。
計算値
計算値
A2Lでは、電源コンセントの抜き差しは着火源として扱わない。
A2Lでは、スイッチのON/OFFは着火源として扱わない。
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.E.1.3(据付・庫外漏えい)
換気扇スイッチ

3.E.1.4(据付・庫外漏えい)
フライヤースイッチ

ⅲ

③

[-]

1.82E-01

7.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

1.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞'一般的に常時運転のため，ON・OFF無し
A2Lでは、スイッチのON/OFFは着火源として扱わない。
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.E.1.5(据付・庫外漏えい)電子レンジ（発火事故）

0.00E+00←

6.60E-10←[-]＜営業中の場合＞
・1店舗当たり2.5台，事故件数17件/年（'NITE調査結果），
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt = 可燃域継続時間(3.07[min])×2.5×17/376406/365/24/60 = 0.000000000660[-]＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.E.1.6(据付・庫外漏えい)電灯

0.00E+00←

0.00E+00←[-]＜営業中の場合＞'蛍光灯・LED表面温度100℃以下 着火源とならない＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.E.1.7(据付・庫外漏えい)白熱球

0.00E+00←

0.00E+00←[-]＜営業中の場合＞'白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.E.1.8(据付・庫外漏えい)電子ライター

ⅲ③

0.00E+00←

5.98E-03←

1.82E-01

7.00E-01

1.39E-03

1.39E-03

5.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞
・お客のライター試し着火を想定．
・5人使用することを想定．
・着火時間5[s/回]を想定．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[s]/60/60 = 0.00139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[s]/60/60 = 0.00139[h]
着火源使用回数n[回] = 5[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)

3.E.1.9(据付・庫外漏えい)
デフロストヒーター（他の機器）

ⅲ③

0.00E+00←

0.00E+00←

1.82E-01

7.00E-01

2.30E+00

2.30E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E-02

大[-]A2Lでは、デフロストヒーターは着火源として扱わない。
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.E.1.10

3.E.1.11
3.E.1.12
3.E.1.13(据付・庫外漏えい)
コピー機・プリンター（発火事故）（営業中）（据付・庫外漏えい）
コピー機・プリンター（使用）(据付・庫外漏えい)
加温装置 中華まん(据付・庫外漏えい)
加温装置 おでん

0.00E+00←

1.01E-11

←

[-]

ⅲ

③

0.00E+00←

0.00E+00←

1.82E-01

7.00E-01

5.00E-02

5.00E-02

5.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

大

[-]

ⅲ

③

0.00E+00←

0.00E+00←

1.82E-01

7.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

1.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

大

[-]

ⅲ

③

0.00E+00←

0.00E+00←

1.82E-01

7.00E-01

1.39E-06

1.39E-06

1.00E+01

1.00E+00

1.00E+00

大[-]＜営業中の場合＞
1店舗当たり１台，事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））
Pt = 可燃域継続時間(3.07[min])×1×25/2,892,872/5/365/24/60 = 0.0000000000101
A2Lでは、プリンターは着火源として扱わない。
A2Lでは、加温装置（中華まん）は着火源として扱わない。
A2Lでは、加温装置（おでん）は着火源として扱わない。
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．

3.E.1.14（据付・庫外漏えい）燃焼式暖房機

ⅲ③

0.00E+00←

9.97E-05←

3.F（据付・庫外漏えい）店内着火源(小)

計算値

計算値

計算値

計算値

3.F.1

（据付・庫外漏えい）店内着火源(小)(据付・庫外漏えい)
コーヒーディスペンサー(据付・庫内漏えい）
ブラシモータ―(製品外)

計算値

計算値

計算値

計算値

3.F.1.1
3.F.1.2

3.G

年間設置率

1.82E-01

7.00E-01

1.00E+01

1.00E+01

1.00E+01

1.00E+00

1.00E-04

大[-]＜営業中の場合＞
・普及率0.01[%]と想定．
・使用時間10[h/日]と想定．
・据付作業時間を0.7[h]と想定．

[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.7[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 10[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 10[h]着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.01[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
計算値

[-]

計算値

ⅲ

③

0.00E+00←

0.00E+00←

1.82E-01

7.00E-01

1.40E-06

1.40E-06

1.86E+02

1.00E+00

1.00E+00

大

[-]

ⅲ

③

0.00E+00←

0.00E+00←

1.29E-01

1.00E-01

1.40E-06

1.40E-06

1.44E+02

1.00E+00

1.00E-02

小[-]1.24E-01

←

←

←

[-]

A2Lでは、コーヒーディスペンサーは着火源として扱わない。
A2Lでは、ブラシモーターは着火源として扱わない。
・設置率＝寿命による撤去率＋店舗の閉店率とする．
・寿命による撤去率は，MS-RA WG3より家庭用空調機の年間撤去率を13年使用後としていることから，内蔵ケースも13年使用後に撤去するとして，
1/13＝0.0769とする．
・店舗の閉店率は，大手コンビニエンスストアチェーンの2014～2016年の会計年度中の開店・閉店・店舗数の平均より閉店率を算出し，年あたり閉店率=4.7％
設置率＝0.0769＋0.047＝0.1239

3.H.1

対策
漏えい検知器(作業者自身)

1.00E+00

3.07E-01

1.00E+00

3.07E-01①対策実施時の効果：0.01
設置作業者は，JRA GL-21に沿った教育を受け，作業時に携帯漏えい検知器を携帯かつ作動状態にし，漏えいなきことを確認することを想定する．
②教育が行き届く割合：0.7
低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし，教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度と想定する．
【対策効果】{①×②+1×(1-②)} = 0.307[-]C-5,c-5,C-6,c-6 (未対策,対策)
A2L冷媒内蔵SCリスクアセスメント 設置時FTA【コンビニ 新店・営業中工事】 冷媒：R1234yf【数値パラメータ】

店舗床面積（解析空間面積）
[m2]
100
84.7
84.7
84.7

組み合わせ
パターン
ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ

・・・
・・・
・・・
・・・

新店工事
R1234yf
No.

3.H.2

項目

対策
漏えい検知器(作業者以外)

組み合わせ 遭遇
パターン
パターン

未対策

1.00E+00

空間体積(高さ2.2[m])[m3]
220186.34186.34186.34

平均可燃
空間体積
[m3]
2.93
2.48
3.11
2.14

可燃域継続
時間
[min]
8.75
7.65
10.93
1.77

作業空間
店外 or 店内
店外（荷下ろし）店内（運搬）
店内（据付）
店内（据付）

漏えい個所
庫外or庫内
庫外
庫外
庫外
庫内

冷媒漏えいと着火源との遭遇パターンについて①作業に起因する漏えいと、作業に起因する着火源②作業に起因しない漏えいと、作業に起因する着火源③作業に起因しない漏えいと、作業に起因しない着火源

営業中
R1234yf

対策

9.31E-01

未対策

1.00E+00

対策

空間体積
[m3]

平均可燃
空間体積
3
[m ]

可燃域
継続時間
Tv[h]

着火源
着火源
作業時間
存在時間 動作時間
Ts[h]ΔTI[h]ΔTIc[h]

着火源
使用回数
n[回]

着火源
着火源の
作動回数 存在係数
nc[回]
[-]

着火エネルギーの区別
大 or 小単位算出根拠・出典①対策実施時の効果：0.01
設置作業者は，JRA GL-21に沿った教育を受け，作業時に携帯漏えい検知器を携帯かつ作動状態にし，漏えいなきことを確認することを想定する．
②対策が有効となる割合：0.1
設置作業者以外による着火源の場合，設置作業者が他の作業者に着火につながる作業の中断を指示することになり，10人中1人の割合で作業中断すると想定する．
③教育が行き届く割合：0.7
低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし，教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度と想定する．

9.31E-01【対策効果】{①×②+1×(1-②)}×③+1×(1-③) = 0.9307[-]

3.J

漏えいに気づかない確率

1.00E+00

←

←

←

[-]

・作業起因の着火源の場合，冷媒が漏えいしたことに気づくと，作業を中断することが考えられる．
よって，漏えいに気づかない確率を1/10[-]とする．

D-1 （店内設置 未対策 ）内蔵SCリスクアセスメント
使用時ＦＴＡ リーチイン下ユニット
冷媒：R290

店舗内で着火する。

許容値
5.26E-09

R290

2.50E-06

ファン稼働時に着火する確率
4.1.1

ファン停止時に着火する確率
4.2.1

R290
R290

1.55E-06
9.48E-07

庫内漏えいして着火する確率
4.1.2

庫内漏えいして着火する確率
4.2.2

庫外漏えいして着火する確率
4.1.15

庫外漏えいして着火する確率
4.2.9

R290

R290
R290

R290

1.55E-06

3.95E-07
0.00E+00

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.1.4
R290

6.46E-03
4.57E-03

5.53E-07

R290

エネルギー大4.1.4aエネルギー小4.1.4b

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.2.4

1.15E-02
8.13E-03

時間的遭遇確率（店舗
内）
4.1.5

R290

R290

1.00E-03

エネルギー大4.2.4aエネルギー小4.2.4b

1.00E-03

時間的遭遇確率（店舗
内）
4.2.5

ファン稼働率
4.1.25

R290

ファン停止率
4.2.15R290

2.59E-01
4.15E-03

エネルギー大4.1.5aエネルギー小4.1.5b

4.04E-01
R290

8.21E-03

9.164E-01

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

可燃範囲内に着火源が存在する
4.1.16R290

R290

5.26E-07

0.00E+00

エネルギー大4.2.5aエネルギー小4.2.5b

R290

8.36E-02

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

ファン稼働率
4.1.25

R290

デフロスト停止時に着火する確率
4.2.13

ファン故障時に着火する確率
4.2.10

R290

R290

R290

5.26E-07

1.65E-09

5.51E-07

9.164E-01

急速漏れ
発生確率
4.1.8

店舗内噴出もれ着火確率
4.1.17

店舗内急速もれ着火確率
4.1.20

急速漏れ
発生確率
4.1.8

店舗内微小もれ着火確率
4.1.23

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.2.11

R290

R290

R290

R290

R290

1.89E-05

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.89E-05

R290

1.67E-02
1.18E-02

R290

エネルギー大 時間的遭遇確率（店舗4.2.11a内）
エネルギー小4.2.124.2.11b

空間的遭遇確率4.1.18R290

9.82E-04

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

R290

0.00E+00
0.00E+00

空間的遭遇確率4.1.24エネルギー大4.1.18aエネルギー小4.1.18b

微小漏れ
発生確率
4.1.9

1.67E-02
R290

0.00E+00

エネルギー大4.1.24aエネルギー小4.1.24b

5.39E-03

1.18E-02

エネルギー大4.2.14aエネルギー小4.2.14b

時間的遭遇確率（店舗内）
4.2.12

1.00E+00
エネルギー大4.2.12aエネルギー小4.2.12b

ファン故障時の停止率
4.2.16R290

5.39E-03
R290

R290

9.82E-04

2.50E-04

R290

9.82E-04

R290

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.19R290

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.1.19aエネルギー小4.1.19b

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.22

5.26E-07

空間的遭
遇確率4.1.21

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.22

急速漏れ
発生確率
4.1.8

R290

0.00E+00
0.00E+00

R290
R290

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.1.21aエネルギー小4.1.21b

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.1.22aエネルギー小4.1.22bエネルギー大4.1.22aエネルギー小4.1.22b

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

微小漏れ
発生確率
4.1.9

ファン故障率
4.2.17

ファン故障時の運転
停止率

4.2.18R290

2.50E-04

R290

R290
R290

R290

5.26E-07
1.89E-05

9.82E-04

急速漏れ
発生確率
4.1.8

R290

1.89E-05

0.00E+00

デフロスト運転停止率
4.2.191.00E-03

3.93E-01

R290

0.00E+00

3.93E-01

微小漏れ
発生確率
4.1.9

R290

R290

1.00E-03

R290

微小漏れ
発生確率
4.1.9

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.2.14

ファン故障
時の警報
対策
4.2.20エネルギー大4.2.12aエネルギー小4.2.12b

R290

8.33E-02

d-1 （店内設置 対策 ）内蔵SCリスクアセスメント
使用時ＦＴＡ リーチイン下ユニット
冷媒：R290

店舗内で着火する。

許容値
5.26E-09

R290

1.82E-10

ファン稼働時に着火する確率
4.1.1

ファン停止時に着火する確率
4.2.1

R290
R290

1.69E-11
1.65E-10

庫内漏えいして着火する確率
4.1.2

庫内漏えいして着火する確率
4.2.2

庫外漏えいして着火する確率
4.1.15

庫外漏えいして着火する確率
4.2.9

R290
R290

1.69E-11

R290

R290

1.18E-14
0.00E+00

遮断弁故障時庫内漏えいして着火する確率
4.1.3

R290

6.46E-03
4.57E-03

R290

R290

R290

R290

1.69E-11

0.00E+00

1.18E-14

0.00E+00

遮断弁が開のままになる確率
4.1.10R290

エネルギー大4.1.4aエネルギー小4.1.4b

1.00E-05

0.00E+00
0.00E+00

遮断弁が閉動作する確率
4.1.14エネルギー大4.1.12aエネルギー小4.1.12b

1.15E-02
8.13E-03

0.00E+00
R290

0.00E+00

9.998E-01

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

R290

4.04E-01
R290

8.21E-03

9.998E-01

9.9999E-01

0.00E+00
2.50E-04

遮断弁が開のま
ま故障する確率4.1.10.1

エネルギー大4.2.8aエネルギー小4.2.8b

R290

2.50E-04

デフロスト停止時に着火する確率
4.2.13

ファン故障時に着火する確率
4.2.10

漏えい時警報対策
4.1.10.2
R290

R290

1.00E-04

1.00E-01

R290

R290

1.65E-10

0.00E+00

9.998E-01

1.00E-01

R290

0.00E+00
R290

5.26E-07

R290

R290

ファン停止率
4.2.15

R290

エネルギー大4.2.5aエネルギー小4.2.5b

R290

0.00E+00

R290

1.00E-03

時間的遭遇確率（店舗
内）
4.2.8

ファン停止率
4.2.15

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

ファン稼働率
4.1.25R290

5.26E-07

0.00E+00

エネルギー大4.2.7aエネルギー小4.2.7bR290

エネルギー大4.1.13aエネルギー小4.1.13b

可燃範囲内に着火源が存在する
4.1.16

漏えい時警報対策
4.1.10.2

遮断弁が開のま
ま故障する確率4.1.10.1

1.00E-05

時間的遭遇確率（店舗
内）
4.2.5

9.9999E-01

ファン稼働率
4.1.25

R290

エネルギー大4.1.5aエネルギー小4.1.5b

0.00E+00

1.00E-03

遮断弁が閉動作する確率
4.1.14

R290

R290

R290

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.13

ファン稼働率
4.1.25

R290

エネルギー大4.2.4aエネルギー小4.2.4b

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.2.7

R290

R290

1.00E-03

遮断弁が開のままになる確率
4.1.10冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.2.4

R290

R290

R290

4.15E-03

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.1.12R290

1.00E-03

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.5
2.59E-01

遮断弁正常時庫内漏えいして着火する確率
4.2.6

遮断弁故障時庫内漏えいして着火する確率
4.2.3

遮断弁正常時庫内漏えいして着火する確率
4.1.11

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.1.4

1.65E-10

1.00E-04

急速漏れ
発生確率
4.1.8

店舗内噴出もれ着火確率
4.1.17

店舗内急速もれ着火確率
4.1.20

急速漏れ
発生確率
4.1.8

店舗内微小もれ着火確率
4.1.23

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.2.11

R290

R290

R290

R290

R290

1.89E-05

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.89E-05

R290

1.67E-02
1.18E-02

R290

エネルギー大 時間的遭遇確率（店舗4.2.11a内）
エネルギー小4.2.124.2.11b

R290
R290

1.00E-03

0.00E+00
R290

0.00E+00
1.00E-01

R290

微小漏れ
発生確率
4.1.9

空間的遭
遇確率
4.1.18R290

9.82E-04

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

R290

0.00E+00
0.00E+00

空間的遭遇確率4.1.24エネルギー大4.1.18aエネルギー小4.1.18b

0.00E+00

エネルギー大4.1.24aエネルギー小4.1.24b

5.39E-03

エネルギー大4.2.12aエネルギー小4.2.12bエネルギー大4.2.14aエネルギー小4.2.14b

ファン故障時の停止率
4.2.16

R290

R290

R290

2.50E-04

R290

9.82E-04

R290

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.19R290

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.1.19aエネルギー小4.1.19b

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.22

5.26E-07

空間的遭
遇確率4.1.21
R290

0.00E+00
0.00E+00

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.22

急速漏れ
発生確率
4.1.8

0.00E+00

R290

エネルギー大4.1.21aエネルギー小4.1.21b

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.1.22aエネルギー小4.1.22b

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

R290

0.00E+00

微小漏れ
発生確率
4.1.9

エネルギー大4.1.22aエネルギー小4.1.22b

ファン故障率
4.2.17

ファン故障時の運転
停止率

4.2.18R290

2.50E-04

R290

R290
R290

R290

5.26E-07
1.89E-05

時間的遭遇確率（店舗内）
4.2.12

5.39E-03
9.82E-04

9.82E-04

急速漏れ
発生確率
4.1.8

R290

1.89E-05

0.00E+00

デフロスト運転停止率
4.2.191.00E-03

3.93E-01

R290

0.00E+00

3.93E-01

微小漏れ
発生確率
4.1.9

微小漏れ
発生確率
4.1.9

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.2.14

ファン故障
時の警報
対策
4.2.20エネルギー大4.2.12aエネルギー小4.2.12b

R290

0.00E+00

D‐1・d‐1 (未対策 対策)
店内設置サブツリー（ 1 ）内蔵SCリスクアセスメント
使用時ＦＴＡ リーチイン下ユニット
冷媒：R290

R290

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.13

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.19

庫内漏えい・ファン稼働
可燃域継続時間= 0.883 minエネルギー大 エネルギー小R290

エネルギー大 エネルギー小時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.22

庫外漏えい・噴出もれ・ファン稼働(漏えい速度7.5kg/h) 可燃域継続時間=0[min]R290

エネルギー大 エネルギー小庫外漏えい・急速微小もれ・ファン稼働
可燃域継続時間=0[min]R290

エネルギー大 エネルギー小4.1.5a4.1.5b

4.1.13a4.1.13b4.1.19a4.1.19b4.1.22a4.1.22b

未対策

2.63E-01

2.59E-01

4.15E-03

未対策

―

―

―

未対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

未対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

2.63E-01

2.59E-01

4.15E-03

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

照明スイッチ
4.1.5.2

換気扇スイッチ
4.1.5.3

R290

R290

m2

庫内漏えい・ファン稼働
可燃域継続時間=0.88 min

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.5

電源コンセン
ト4.1.5.1

84.7

床面積

照明スイッチ
4.1.13.2

電源コンセン
ト4.1.13.1

R290

R290

電源コンセン
ト4.1.19.1

換気扇スイッチ
4.1.13.3

R290

R290

換気扇スイッチ
4.1.19.3

照明スイッチ
4.1.19.2

R290

R290

電源コンセン
ト4.1.22.1

R290

換気扇スイッチ
4.1.22.3

照明スイッチ
4.1.22.2

R290

R290

R290

未対策

6.13E-04

未対策

1.23E-03

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

6.13E-04

対策

1.23E-03

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

フライヤースイッチ
4.1.5.4

R290

R290

フライヤースイッチ
4.1.13.4

電灯
4.1.5.6

電子レンジ
4.1.5.5

R290

R290

フライヤースイッチ
4.1.19.4

電灯
4.1.13.6

電子レンジ
4.1.13.5

R290

R290

R290

フライヤースイッチ
4.1.22.4

電灯
4.1.19.6

電子レンジ
4.1.19.5

R290

R290

電灯
4.1.22.6

電子レンジ
4.1.22.5

R290

R290

R290

未対策

6.12E-03

未対策

1.90E-10

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

6.12E-03

対策

1.90.E-10

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

白熱球
4.1.5.7

電子ライター
4.1.5.8

デフロストヒーター（他の機器）
4.1.5.9

R290

R290

白熱球
4.1.13.7

R290

電子ライター
4.1.13.8

R290

デフロストヒーター（他の機器）
4.1.13.9

R290

電子ライター
4.1.19.8

白熱球
4.1.19.7

R290

R290

デフロストヒーター（他の機器）
4.1.19.9

R290

電子ライター
4.1.22.8

白熱球
4.1.22.7

R290

R290

デフロストヒーター（他の機器）
4.1.22.9

R290

R290

未対策

0.00E+00

未対策

3.35E-03

未対策

9.64E-04

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

3.35E-03

対策

9.64E-04

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

コピー機・
プリンター(発火事故）4.1.5.10

コピー機・プリンター(使用による着火）
4.1.5.11

R290

コピー機・
プリンター(発火事故）4.1.13.10

加湿装置
中華まん
4.1.5.12

R290

R290

コピー機・
プリンター(使用による着火）4.1.13.11

R290

コピー機・
プリンター(発火事故）4.1.19.10

加湿装置
中華まん
4.1.13.12

R290

R290

コピー機・
プリンター(使用による着火）
4.1.19.11

R290

コピー機・
プリンター(発火事故）4.1.22.10

加湿装置
中華まん
4.1.19.12

R290

R290

コピー機・
プリンター(使用による着火）
4.1.22.11

R290

加湿装置
中華まん
4.1.22.12

R290

R290

未対策

2.90E-12

未対策

1.26E-01

未対策

6.12E-03

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

2.90E-12

対策

1.26E-01

対策

6.12E-03

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

加温装置
おでん
4.1.5.13

静電気人体・その他扉
4.1.5.15

静電気人体・店
舗入口扉
4.1.5.14

R290

R290

加温装置
おでん
4.1.13.13

R290

静電気人体・その他扉
4.1.13.15

静電気人体・店
舗入口扉
4.1.13.14

R290

R290

加温装置
おでん
4.1.19.13

R290

静電気人体・店
舗入口扉
4.1.19.14

R290

静電気人体・その他扉
4.1.19.15

R290

加温装置
おでん
4.1.22.13

R290

静電気人体・店
舗入口扉
4.1.22.14

R290

静電気人体・その他扉
4.1.22.15

R290

R290

未対策

6.12E-03

未対策

0.00E+00

未対策

8.88E-04

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

6.12E-03

対策

0.00E+00

対策

8.88E-04

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

静電気人体・リー
チインケース扉
4.1.5.16

静電気人体・オー
プンケース外装
4.1.5.17

R290

コーヒーディスペ
ンサー
4.1.5.18

R290

静電気人体・リー
チインケース扉
4.1.13.16

R290

静電気人体・オー
プンケース外装
4.1.13.17

R290

コーヒーディスペ
ンサー
4.1.13.18

R290

静電気人体・リー
チインケース扉
4.1.19.16

R290

静電気人体・オー
プンケース外装
4.1.19.17

R290

コーヒーディスペ
ンサー
4.1.19.18

R290

静電気人体・リー
チインケース扉
4.1.22.16

R290

静電気人体・オー
プンケース外装
4.1.22.17

R290

コーヒーディスペ
ンサー
4.1.22.18

R290

R290

未対策

1.77E-03

未対策

8.88E-04

未対策

1.08E-01

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

1.77E-03

対策

8.88E-04

対策

1.08E-01

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.1.5.19

ブラシモーター（製品外）※常時着火源4.1.5.20

R290

燃焼式暖
房機
4.1.5.21

R290

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.1.13.19

R290

燃焼式暖
房機
4.1.13.21

ブラシモーター（製品外）※常時着火源4.1.13.20

R290

R290

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.1.19.19

R290

ブラシモーター（製品外）※常時着火源4.1.19.20

R290

燃焼式暖
房機
4.1.19.21

R290

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.1.22.19

R290

ブラシモーター（製品外）※常時着火源4.1.22.20

R290

燃焼式暖
房機
4.1.22.21

R290

R290

未対策

6.06E-04

未対策

0.00E+00

未対策

4.17E-05

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

6.06E-04

対策

0.00E+00

対策

4.17E-05

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

D‐1・d‐1 (未対策 対策)
店内設置サブツリー（ 2 ）内蔵SCリスクアセスメント
使用時ＦＴＡ リーチイン下ユニット
冷媒：R290
時間的遭遇確率（店舗内）
4.2.5

庫内漏えい・ファン稼働
可燃域継続時間= 1.77 min

エネルギー大 エネルギー小庫外漏えい・ファン故障デフロスト
可燃域継続時間= 10.93 minエネルギー大 エネルギー小4.2.5a4.2.5b

4.2.8a4.2.8bエネルギー大エネルギー小4.13E-01

4.04E-01

8.21E-03

未対策

―

―

―

未対策

3.98E-01

3.93E-01

5.39E-03

対策

4.13E-01

4.04E-01

8.21E-03

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

3.98E-01

3.93E-01

5.39E-03

照明スイッチ
4.2.5.2

R290

時間的遭遇確率（店舗内）
4.2.12

min

未対策

R290

電源コンセン
ト4.2.5.1

庫内漏えい・ファン停止
可燃域継続時間= 0

時間的遭遇確率（店舗内）
4.2.8

換気扇スイッチ
4.2.5.3

R290

R290

照明スイッチ
4.2.8.2

電源コンセン
ト4.2.8.1

R290

R290

R290

電源コンセン
ト4.2.12.1

換気扇スイッチ
4.2.8.3

R290

R290

4.2.12a

照明スイッチ
4.2.12.2

R290

4.2.12b

換気扇スイッチ
4.2.12.3

R290

R290

未対策

1.23E-03

未対策

2.45E-03

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

7.56E-03

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

1.23E-03

対策

2.45E-03

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

7.56E-03

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

電灯
4.2.5.6

フライヤースイッチ
4.2.8.4

フライヤースイッチ
4.2.5.4

電子レンジ
4.2.5.5

R290

R290

R290

電子レンジ
4.2.8.5

R290

フライヤースイッチ
4.2.12.4

電灯
4.2.8.6

R290

R290

電灯
4.2.12.6

電子レンジ
4.2.12.5

R290

R290

R290

未対策

1.22E-02

未対策

3.79E-10

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

1.22E-02

対策

3.79E-10

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

白熱球
4.2.5.7

デフロストヒーター（他の機器）
4.2.5.9

電子ライター
4.2.5.8

R290

R290

白熱球
4.2.8.7

R290

R290

R290

電子ライター
4.2.12.8

白熱球
4.2.12.7

デフロストヒーター（他の機器）
4.2.8.9

電子ライター
4.2.8.8

R290

R290

デフロストヒーター（他の機器）
4.2.12.9

R290

R290

未対策

0.00E+00

未対策

6.40E-03

未対策

9.71E-04

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

6.40E-03

対策

9.71E-04

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

加湿装置
中華まん
4.2.5.12

コピー機・プリンター(発火事故）4.2.8.10

コピー機・プリンター(使用による着火）
4.2.5.11

コピー機・プリンター(発火事故）4.2.5.10

R290

R290

R290

コピー機・
プリンター(使用による着火）
4.2.8.11

R290

コピー機・
プリンター(発火事故）4.2.12.10

加湿装置
中華まん
4.2.8.12

R290

R290

コピー機・
プリンター(使用による着火）
4.2.12.11

R290

加湿装置
中華まん
4.2.12.12

R290

R290

未対策

5.81E-12

未対策

1.53E-01

未対策

1.22E-02

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

5.81E-12

未対策

3.85E-01

未対策

0.00E+00

対策

5.81E-12

対策

1.53E-01

対策

1.22E-02

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

5.81E-12

対策

3.85E-01

対策

0.00E+00

加温装置
おでん
4.2.5.13

静電気人体・店
舗入口扉
4.2.5.14

R290

静電気人体・その他扉
4.2.5.15

R290

加温装置
おでん
4.2.8.13

R290

静電気人体・店
舗入口扉
4.2.8.14

R290

加温装置
おでん
4.2.12.13

静電気人体・その他扉
4.2.8.15

R290

R290

静電気人体・店
舗入口扉
4.2.12.14

R290

静電気人体・その他扉
4.2.12.15

R290

R290

未対策

1.22E-02

未対策

0.00E+00

未対策

1.77E-03

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

1.22E-02

対策

0.00E+00

対策

1.77E-03

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

静電気人体・リー
チインケース扉
4.2.5.16

静電気人体・オー
プンケース外装
4.2.5.17

R290

コーヒーディスペ
ンサー
4.2.5.18

R290

静電気人体・リー
チインケース扉
4.2.8.16

R290

静電気人体・オー
プンケース外装
4.2.8.17

R290

コーヒーディスペ
ンサー
4.2.8.18

R290

静電気人体・リー
チインケース扉
4.2.12.16

静電気人体・オー
プンケース外装
4.2.12.17

R290

R290

コーヒーディスペ
ンサー
4.2.12.18

R290

R290

未対策

3.50E-03

未対策

1.77E-03

未対策

2.04E-01

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

3.50E-03

対策

1.77E-03

対策

2.04E-01

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.2.5.19

ブラシモーター（製品外）※常時着火源4.2.5.20

R290

燃焼式暖
房機
4.2.5.21

R290

ブラシモーター（製品外）※常時着火源4.2.820

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.2.8.19

R290

R290

燃焼式暖
房機
4.2.8.21

R290

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.2.12.19

R290

燃焼式暖
房機
4.2.12.21

ブラシモーター（製品外）※常時着火源

R290

R290

R290

未対策

1.17E-03

未対策

0.00E+00

未対策

4.18E-05

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

5.39E-03

未対策

0.00E+00

未対策

4.24E-05

対策

1.17E-03

対策

0.00E+00

対策

4.18E-05

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

5.39E-03

対策

0.00E+00

対策

4.24E-05

D-2 （バックヤード設置 未対策 ）内蔵SCリスクアセスメント
使用時ＦＴＡ リーチイン下ユニット
冷媒：R290

バックヤード内で着火する

許容値
5.26E-09

R290

2.72E-05

ファン稼働時に着火する確率
4.3.1

ファン停止時に着火する確率
4.4.1

R290
R290

1.57E-05
1.15E-05

庫内漏えいして着火する確率
4.3.2

庫内漏えいして着火する確率
4.4.2

庫外漏えいして着火する確率
4.3.15R290

庫外漏えいして着火する確率
4.4.9

R290
R290

R290

1.57E-05

6.45E-06
0.00E+00

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.3.4

2.50E-02

エネルギー大4.3.4aエネルギー小4.3.4b

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.4.4

R290

R290

3.54E-02

5.08E-06

7.90E-02
5.59E-02

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.3.5

R290

R290

1.00E-03

エネルギー大4.4.4aエネルギー小4.4.4b

1.00E-03

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.4.5

ファン稼働率
4.3.25

ファン停止率
4.4.15R290
R290

4.81E-01
9.53E-04

9.18E-01

エネルギー大4.3.5aエネルギー小4.3.5b

R290

8.22E-02

9.164E-01

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

可燃範囲内に着火源が存在する
4.3.16R290

R290

5.26E-07

0.00E+00

エネルギー大4.4.5aエネルギー小4.4.5b

R290

8.36E-02

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

ファン稼働率
4.3.25

R290

デフロスト停止時に着火する確率
4.4.13

ファン故障時に着火する確率
4.4.10

R290

R290

R290

5.26E-07

1.45E-08

5.06E-06

9.164E-01

急速漏れ
発生確率
4.1.8

バックヤード内
噴出もれ着火確率
4.3.17

バックヤード内
急速もれ着火確率
4.3.20

急速漏れ
発生確率
4.1.8

バックヤード内
微小もれ着火確率
4.3.23

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.4.11

R290

R290

R290

R290

R290

1.89E-05

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.89E-05

R290

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.4.12R290

8.39E-02
5.93E-02

エネルギー大4.4.11aエネルギー小4.4.11b

R290
R290

1.00E-03

8.39E-02
R290

8.39E-02
1.00E+00

R290

微小漏れ
発生確率
4.1.9

空間的遭
遇確率
4.3.18

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

R290

9.82E-04

R290

0.00E+00
0.00E+00

空間的遭遇確率4.3.24

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.3.24aエネルギー小4.3.24b

1.07E-01

エネルギー大4.4.12aエネルギー小4.4.12bエネルギー大4.4.14aエネルギー小4.4.14b

ファン故障時の停止率
4.4.16R290

R290

9.82E-04

2.50E-04

1.07E-01

9.82E-04

R290

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.3.19R290

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.3.19aエネルギー小4.3.19b

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.3.22

5.26E-07

空間的遭
遇確率4.3.21
R290

0.00E+00
0.00E+00

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.3.22

急速漏れ
発生確率
4.1.8

R290

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.3.22aエネルギー小4.3.22b

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

微小漏れ
発生確率
4.1.9

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.3.22aエネルギー小4.3.22b

ファン故障率
4.4.17

ファン故障時の運転
停止率

4.4.18R290

R290

エネルギー大4.3.21aエネルギー小4.3.21b

2.50E-04

R290

R290
R290

R290

5.26E-07
1.89E-05

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.4.12R290

R290

9.82E-04

急速漏れ
発生確率
4.1.8

R290

1.89E-05

0.00E+00

デフロスト運転停止率
4.4.191.00E-03

6.16E-01

R290

エネルギー大4.3.18aエネルギー小4.3.18b

6.16E-01

微小漏れ
発生確率
4.1.9

微小漏れ
発生確率
4.1.9

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.4.14

ファン故障
時の警報
対策
4.4.20エネルギー大4.4.12aエネルギー小4.4.12b

R290

8.33E-02

d-2 （バックヤード内設置 対策 ）内蔵SCリスクアセスメント
使用時ＦＴＡ リーチイン下ユニット
冷媒：R290

バックヤード内で着火する。

許容値
5.26E-09

R290

1.62E-09

ファン稼働時に着火する確率
4.3.1

ファン停止時に着火する確率
4.4.1

R290
R290

1.71E-10
1.45E-09

庫内漏えいして着火する確率
4.3.2

庫内漏えいして着火する確率
4.4.2

庫外漏えいして着火する確率
4.3.15

庫外漏えいして着火する確率
4.4.9

R290
R290

1.71E-10

R290

R290

1.93E-13
0.00E+00

遮断弁故障時庫内漏えいして着火する確率
4.3.3

3.54E-02
2.50E-02

R290

R290

R290

R290

1.71E-10

0.00E+00

1.93E-13

0.00E+00

遮断弁が開のままになる確率
4.1.10R290

R290

エネルギー大4.3.4aエネルギー小4.3.4b遮断弁正常時庫内漏えいして着火する確率
4.4.6

遮断弁故障時庫内漏えいして着火する確率
4.4.3

遮断弁正常時庫内漏えいして着火する確率
4.3.11

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.3.4

1.45E-09

R290

1.00E-03

1.00E-05

0.00E+00

遮断弁が閉動作する確率
4.1.14エネルギー大4.3.12aエネルギー小4.3.12b7.90E-02
5.59E-02

1.00E-03

遮断弁が閉動作する確率
4.1.14R290

R290

0.00E+00
1.00E-05
0.00E+00

エネルギー大4.4.7aエネルギー小4.4.7b

1.00E-03

R290

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.3.13

ファン稼働率
4.3.25

R290

エネルギー大4.4.4aエネルギー小4.4.4b

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.4.7

R290

R290

1.00E-03

遮断弁が開のままになる確率
4.1.10冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.4.4

R290

R290

0.00E+00

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.3.5

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.3.12

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.4.5

9.9999E-01

ファン稼働率
4.3.25

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.4.8

ファン停止率
4.4.15

R290

ファン停止率
4.4.159.9999E-01

R290
R290

4.81E-01
9.53E-04

0.00E+00

エネルギー大4.3.5aエネルギー小4.3.5b

R290

0.00E+00

9.997500E-01

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

R290
R290

9.18E-01

9.997500E-01

8.22E-02

可燃範囲内に着火源が存在する
4.3.16

漏えい時警報対策
4.1.10.2

遮断弁が開のま
ま故障する確率4.1.10.1

エネルギー大4.3.13aエネルギー小4.3.13b

R290

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

ファン稼働率
4.3.25R290

5.26E-07

0.00E+00

2.50E-04

0.00E+00

遮断弁が開のま
ま故障する確率4.1.10.1

エネルギー大4.4.8aエネルギー小4.4.8b

R290

2.50E-04

デフロスト停止時に着火する確率
4.4.13

ファン故障時に着火する確率
4.4.10

漏えい時警報対策
4.1.10.2
R290

R290

1.00E-04

1.00E-01

5.26E-07

R290

R290

R290

1.45E-09

0.00E+00

9.997500E-01

1.00E-01

R290

R290

R290

0.00E+00

R290

R290

エネルギー大4.4.5aエネルギー小4.4.5b

1.00E-04

急速漏れ
発生確率
4.1.8

バックヤード内
噴出もれ着火確率
4.3.17

急速漏れ
発生確率
4.1.8

バックヤード内
微小もれ着火確率
4.3.23

バックヤード内
急速もれ着火確率
4.3.20冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.4.11

R290

R290

R290

R290

R290

1.89E-05

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.89E-05

R290
R290

8.39E-02
5.93E-02

エネルギー大4.4.11aエネルギー小4.4.11b

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.4.12R290
R290

1.00E-03

0.00E+00
R290

0.00E+00
1.00E-01

R290

微小漏れ
発生確率
4.1.9

空間的遭
遇確率
4.3.18

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

R290

9.82E-04

R290

0.00E+00
0.00E+00

空間的遭遇確率4.3.24

0.00E+00

エネルギー大4.3.24aエネルギー小4.3.24b

1.07E-01

エネルギー大4.4.12aエネルギー小4.4.12bエネルギー大4.4.14aエネルギー小4.4.14b

ファン故障時の停止率
4.4.16R290

R290

9.82E-04

2.50E-04

1.07E-01

9.82E-04

R290

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.3.19R290

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.3.19aエネルギー小4.3.19b

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.3.22

5.26E-07

空間的遭
遇確率4.3.21
R290

0.00E+00
0.00E+00

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.3.22

急速漏れ
発生確率
4.1.8

0.00E+00

R290

エネルギー大4.3.21aエネルギー小4.3.21b

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.3.22aエネルギー小4.3.22b

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

R290

0.00E+00

微小漏れ
発生確率
4.1.9

エネルギー大4.3.22aエネルギー小4.3.22b

ファン故障率
4.4.17

ファン故障時の運転
停止率

4.4.18R290

2.50E-04

R290

R290
R290

R290

5.26E-07
1.89E-05

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.4.12R290

R290

9.82E-04

急速漏れ
発生確率
4.1.8

R290

1.89E-05

0.00E+00

デフロスト運転停止率
4.4.191.00E-03

6.16E-01

R290

0.00E+00

エネルギー大4.3.18aエネルギー小4.3.18b

6.16E-01

微小漏れ
発生確率
4.1.9

微小漏れ
発生確率
4.1.9

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.4.14

ファン故障
時の警報
対策
4.4.20エネルギー大4.4.12aエネルギー小4.4.12b

R290

0.00E+00

D‐2・d‐2 （未対策 対策)
バックヤード内設置サブツリー
内蔵SCリスクアセスメント
使用時ＦＴＡ リーチイン下ユニット
冷媒：R290

24.01

床面積

m2

庫内漏えい・ファン稼働
可燃域継続時間= 1.04 min

庫外漏えい・噴出もれ・ファン稼働(漏えい速度7.5kg/h) 可燃域継続時間=0[min]

庫内漏えい・ファン稼働
可燃域継続時間=1.04 min

R290

エネルギー大 エネルギー小庫内漏えい・ファン稼働
可燃域継続時間= 115 min

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.3.22

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.4.5

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.3.19

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.3.13

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.3.5

庫外漏えい・急速微小もれ・ファン稼働
可燃域継続時間=0[min]R290

エネルギー大 エネルギー小R290

エネルギー大 エネルギー小R290

エネルギー大 エネルギー小庫内漏えい・ファン停止
可燃域継続時間= 0

庫外漏えい・ファン故障デフロスト
可燃域継続時間= 165.62 min

min

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.4.8
R290

エネルギー大 エネルギー小時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.4.12
R290

エネルギー大 エネルギー小R290

エネルギー大 エネルギー小4.3.5a4.3.5b

4.3.13a4.3.13b4.3.19a4.3.19b4.3.22a4.3.22b4.4.5a4.4.5b

4.4.8a4.4.8b

4.4.12a4.4.12b

未対策

4.82E-01

4.81E-01

9.53E-04

未対策

―

―

―

未対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

未対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

未対策

1.00E+00

9.18E-01

8.22E-02

未対策

―

―

―

未対策

7.23E-01

6.16E-01

1.07E-01

対策

4.82E-01

4.81E-01

9.53E-04

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

1.00E+00

9.18E-01

8.22E-02

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

7.23E-01

6.16E-01

1.07E-01

電源コンセン
ト4.3.5.1

照明スイッチ
4.3.5.2

R290

R290

電源コンセン
ト4.3.19.1

照明スイッチ
4.3.13.2

電源コンセン
ト4.3.13.1

R290

R290

照明スイッチ
4.3.19.2

R290

R290

R290

照明スイッチ
4.4.5.2

電源コンセン
ト4.4.5.1

照明スイッチ
4.3.22.2

電源コンセン
ト4.3.22.1

R290

R290

照明スイッチ
4.4.8.2

電源コンセン
ト4.4.8.1

R290

R290

照明スイッチ
4.4.12.2

電源コンセン
ト4.4.12.1

R290

R290

R290

未対策

1.44E-03

未対策

1.44E-03

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

1.53E-01

未対策

1.53E-01

未対策

―

未対策

―

未対策

2.17E-01

未対策

0.00E+00

対策

1.44E-03

対策

1.44E-03

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

1.53E-01

対策

1.53E-01

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

2.17E-01

対策

0.00E+00

電灯
4.3.5.3

電灯
4.3.13.3

白熱球
4.3.5.4

R290

R290

電灯
4.3.19.3

白熱球
4.3.13.4

R290

R290

電灯
4.3.22.3

白熱球
4.3.19.4

R290

R290

電灯
4.4.5.3

白熱球
4.3.22.4

R290

R290

白熱球
4.4.5.4

R290

電灯
4.4.8.3

R290

電灯
4.4.12.3

白熱球
4.4.8.4

R290

R290

白熱球
4.4.12.4

R290

R290

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00.E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

燃焼式
給湯器
4.3.5.6

静電気
4.3.5.5

R290

静電気
4.3.13.5

R290

R290

燃焼式
給湯器
4.3.19.6

静電気
4.3.19.5

燃焼式
給湯器
4.3.13.6

R290

R290

燃焼式
給湯器
4.3.22.6

静電気
4.3.22.5

R290

R290

燃焼式
給湯器
4.4.5.6

静電気
4.4.5.5

R290

R290

燃焼式
給湯器
4.4.8.6

静電気
4.4.8.5

R290

R290

燃焼式
給湯器
4.4.12.6

静電気
4.4.12.5

R290

R290

R290

未対策

9.53E-04

未対策

1.96E-01

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

8.22E-02

未対策

8.89E-01

未対策

―

未対策

―

未対策

1.07E-01

未対策

0.00E+00

対策

9.53E-04

対策

1.96E-01

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

8.22E-02

対策

8.89E-01

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

1.07E-01

対策

0.00E+00

燃焼式
調理器
4.4.5.8

燃焼式ボイ
ラー
4.4.8.7

燃焼式ボイ
ラー
4.3.5.7

燃焼式ボイ
ラー
4.3.13.7

燃焼式
調理器
4.3.5.8

R290

R290

燃焼式ボイ
ラー
4.3.19.7

燃焼式
調理器
4.3.13.8

R290

R290

燃焼式ボイ
ラー
4.3.22.7

燃焼式
調理器
4.3.19.8

R290

R290

燃焼式ボイ
ラー
4.4.5.7

燃焼式
調理器
4.3.22.8

R290

R290

R290

R290

燃焼式ボイ
ラー
4.4.12.7

燃焼式
調理器
4.4.8.8

R290

R290

燃焼式
調理器
4.4.12.8

R290

R290

未対策

1.96E-01

未対策

8.69E-02

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

8.89E-01

未対策

3.95E-01

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

3.99E-01

対策

1.96E-01

対策

8.69E-02

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

8.89E-01

対策

3.95E-01

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

3.99E-01

(D-1・d-1・D-2・d-2)

確率数値割付表

内蔵SCリスクアセスメント
使用時確率数値割付（対策・未対策）【店舗内数値パラメータ】
空間体積
床面積[m2][m3]

リーチイン下ユニット

数値を選択⇒

84.7

186.34

庫内漏れ[風速0.0m/s]
可燃域継続時間時空積[min][m3・min]1.7656[風速2.5m/s]
時空積[m3・min]

可燃域継続時間[min]

0.8834

3.78

1.064

庫外漏れ（4分全量漏れ）[風速0.0m/s]
時空積[m3・min]

床面積[m2]

可燃域継続時間
[min]

84.7

10.93

数値を選択⇒

33.93【対策】
コンデンシングファン個数

ファン故障時警報対策

1

有対策を選択⇒

機器検討データ
R290冷媒No.

項目

店舗内で着火する。

未対策

着火エネルギー区別対策

可燃域継 可燃域継 着火源作 着火源存 着火源使 着火源作 着火源の動回数 存在係数
用回数
在時間
動時間
続時間
続時間
k
nc[回]
n[回]
ΔTIc[h] ΔTI[h]
Tv[h]
Tv[h]

エネル
ギー
大

備考

エネル
ギー
小

未対策

対策

2.50E-06

1.82E-10=No4.1.1+No4.2.1

4.1.1

ファン稼働時に着火する確率

1.55E-06

1.69E-11=No4.1.2+No4.1.15

4.1.2

庫内漏えいして着火する確率

1.55E-06

1.69E-11=No4.1.3+No4.1.11(未対策時=(No4.1.4a*No4.1.5a*No4.1.6*No4.1.25)+(No4.1.4b*No4.1.5b*No4.1.6*No4.1.25))

4.1.3

遮断弁故障時庫内漏えいして着火する確率―

1.69E-11=(No4.1.4a*No4.1.5a*No4.1.6*No4.1.25*No4.1.10)+(No4.1.4b*No4.1.5b*No4.1.6*No4.1.25*No4.1.10)

4.1.4.a

空間的遭遇確率(着火エネルギー大)6.46E-03

6.46E-03

5.1.1項 式(5-1-7)・(5-1-8) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速2.5m/s(風量12.45m3/min)数値より
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.1.4b

空間的遭遇確率(着火エネルギー小)4.57E-03

4.57E-03

5.1.1項 式(5-1-7)・(5-1-8) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速2.5m/s(風量12.45m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.1.5

時間的遭遇確率（店舗内）

2.63E-01

2.63E-01

4.1.5.1～4.1.5.21の合計

4.1.5.a

時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

2.59E-01

2.59E-01

4.1.5.1～4.1.5.13+4.1.5.18～4.1.5.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.1.5b

4.1.5.b

時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小4.15E-03

4.15E-03

4.1.5.14～4.1.5.17の合計

4.1.5.1

電源コンセント

6.13E-04

6.13E-04 1.47E-02 1.47E-02

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

5.1.1項 式(5-1-7)・(5-1-8) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速2.5m/s(風量12.45m3/min)の数値と清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.1.5.2

照明スイッチ

1.23E-03

1.23E-03 1.47E-02 1.47E-02

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.5.3

換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 1.47E-02 1.47E-02

0

0

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

4.1.5.4

フライヤースイッチ

6.12E-03

6.12E-03 1.47E-02 1.47E-02

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

からあげの賞味期限4時間 4時～24時の間の20時間の間に４時間ごとに調理するとしてON・OFF計10回、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.4.5

電子レンジ

1.90E-10

1.90E-10 1.47E-02 1.47E-02

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60

4.1.5.6

電灯

0.00E+00

0.00E+00 1.47E-02 1.47E-02

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.1.5.7

白熱球

0.00E+00

0.00E+00 1.47E-02 1.47E-02

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.1.5.8

電子ライター

3.35E-03

3.35E-03 1.47E-02 1.47E-02 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.5.9

デフロストヒーター（他の機器）

9.64E-04

9.64E-04 1.47E-02 1.47E-02

1

1

0.01

1

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.5.10 コピー機・プリンター(発火事故）

2.90E-12

2.90E-12 1.47E-02 1.47E-02

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））
Pt1=可燃域継続時間[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60

4.1.5.11 コピー機・プリンター(使用による着火）

1.26E-01

1.26E-01 1.47E-02 1.47E-02

5.0E-02

5.0E-02

50

1

1

1

・コピー機使用による着火確率 コピー機の使用回数50回/日 1回のコピー時間3分 コピーをすると必ず着火する
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=0.05[h]Pt2=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k

2.3

2.3

4.1.5.12 加湿装置中華まん

6.12E-03

6.12E-03 1.47E-02 1.47E-02

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.1.5.13 加温装置おでん

6.12E-03

6.12E-03 1.47E-02 1.47E-02

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

1 / 12 ページ

4.1.5.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00 1.04E-02 1.04E-02

2.8E-102.8E-10010.09351

退店時は放電しないとする⇒確率0

4.1.5.15 静電気人体・その他扉

8.88E-04

8.88E-04 1.04E-02 1.04E-02

2.8E-102.8E-1022

10.09351

4.1.5.17静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。
特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。
店舗数：約2万店 ９億杯/2万店/365日/2＝62回
冷蔵ウォークイン6枚扉・冷凍リーチイン1枚扉。冷蔵リーチインも扉１枚当たり同回数開閉するものと想定。
62回×（6+1）＝434回（1日当たりの最多放電回数と仮定）

4.1.5.16 静電気人体・リーチインケース扉

4.1.5.17 静電気人体・オープンケース外装

4.1.5.18 コーヒーディスペンサー

1.77E-03

8.88E-04

1.08E-01

1.77E-03 1.04E-02 1.04E-02

8.88E-04 1.04E-02 1.04E-02

1.08E-01 1.47E-02 1.47E-02

2.8E-102.8E-10

1.4E-06

2.8E-102.8E-10

1.4E-06

44

22

186

1

1

1

0.0935

1

0.09351

1

庫内漏えいしている時に扉をあけても最初にドアに触れる時は製品外に漏えいしなため、1人目のお客が扉を開け、直後に2人目のお客が扉を開ける確率を10％とすると434回X0.1=43.4回⇒44回 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k
買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を4.1.4.16リーチインの回数基準で5％とすると 434回X0.05=21.7⇒22回
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯・店舗数：約2万店⇒１店舗あたり45000杯/年、内部リレー動作時のアーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1杯販売時あたりのリレー動作回数が1.5回 1日124杯販売 n=1.5X124=186
コーヒーディスペンサーの電力は200～400Wで100V電源で2～4Aになるため、着火エネルギー大とする。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k16.06E-04

6.06E-04 1.04E-02 1.04E-02

1.4E-06

1.4E-06

144

1

0.01

4.1.5.21 燃焼式暖房機

4.17E-05

4.17E-05 1.47E-02 1.47E-02

10

10

1

1

0.0001

4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

冷媒漏えい発生確率
噴出漏れ発生確率
急速漏れ発生確率
微小漏れ発生確率

1.00E-03
5.26E-07
1.89E-05
9.82E-04

1.00E-03
5.26E-07
1.89E-05
9.82E-04=No4.1.7+No4.1.8+No4.1.9
内蔵ショーケース市場漏洩データより 噴出漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数1件/年より）
内蔵ショーケース市場漏洩データより 急速漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数36件/年より）
内蔵ショーケース市場漏洩データより 微小漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数1866件/年より）

4.1.10遮断弁が開のままになる確率―

1.00E-05=No4.1.10.1*No4.1.10.2

4.1.10.1 遮断弁が開のまま故障する確率―1.00E-04

4.1.10.2 漏えい時警報対策―

1.00E-01

ビル用マルチエアコンの弁の故障率を4.05E-04（日冷工：「微燃性冷媒を使用したビル用マルチエアコンのリスク評価報告書」（2017．9））、そのうち弁が開状態で故障する確率を1.0E-04とする。
警報対策による効果を1/10とする

4.1.11―

0.00E+00=(No4.1.12a*No4.1.13a*No4.1.6*No4.1.25*No4.1.14)+(No4.1.12b*No4.1.13b*No4.1.6*No4.1.25*No4.1.14)―

0.00E+00

5.1.1項 式(5-1-7)・(5-1-8) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速2.5m/s(風量12.45m3/min)数値より
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

4.1.5.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

14.1.5.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

遮断弁正常時庫内漏えいして着火する確率

4.1.12.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

1

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k1

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.12.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)―0.00E+00

5.1.1項 式(5-1-7)・(5-1-8) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速2.5m/s(風量12.45m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

4.1.13―0.00E+00

4.1.13.1～4.1.13.21の合計

時間的遭遇確率（店舗内）

4.1.13.a 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大―

0.00E+00

4.1.13.1～4.1.13.13+4.1.13.18～4.1.13.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.1.13b

4.1.13.b 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小―0.00E+00

4.1.13.14～4.1.13.17の合計

4.1.13.1 電源コンセント―

0.00E+00 1.47E-02 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

5.1.1項 式(5-1-7)・(5-1-8) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速2.5m/s(風量12.45m3/min)の数値と清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

4.1.13.2 照明スイッチ―

0.00E+00 1.47E-02 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.13.3 換気扇スイッチ―

0.00E+00 1.47E-02 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

4.1.13.4 フライヤースイッチ―

0.00E+00 1.47E-02 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

からあげの賞味期限4時間 4時～24時の間の20時間の間に４時間ごとに調理するとしてON・OFF計10回、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.13.5 電子レンジ―

0.00E+00 1.47E-02 0.00E+00

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60

4.1.13.6 電灯―

0.00E+00 1.47E-02 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.1.13.7 白熱球―

0.00E+00 1.47E-02 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.1.13.8 電子ライター―

0.00E+00 1.47E-02 0.00E+00 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k2 / 12 ページ

2.3

2.3

1

1

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））
Pt1=可燃域継続時間[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60

1

1

・コピー機使用による着火確率 コピー機の使用回数50回/日 1回のコピー時間3分 コピーをすると必ず着火する
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=0.05[h]Pt2=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k1

1NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

1

1

1

1

0.09351

退店時は放電しないとする⇒確率01

0.09351

4.1.13.17静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。

1

4.1.13.9 デフロストヒーター（他の機器）―

0.00E+00 1.47E-02 0.00E+00

4.1.13.10 コピー機・プリンター(発火事故）―

0.00E+00 1.47E-02 0.00E+00

4.1.13.11 コピー機・プリンター(使用による着火）―

0.00E+00 1.47E-02 0.00E+00

5.0E-02

5.0E-02501

4.1.13.12 加湿装置中華まん―

0.00E+00 1.47E-02 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

101

4.1.13.13 加温装置おでん―

0.00E+00 1.47E-02 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-0610

4.1.13.14 静電気人体・店舗入口扉―

0.00E+00 1.04E-02 0.00E+00

2.8E-102.8E-100

4.1.13.15 静電気人体・その他扉―

0.00E+00 1.04E-02 0.00E+00

2.8E-102.8E-1022

0.01

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。
店舗数：約2万店 ９億杯/2万店/365日/2＝62回
冷蔵ウォークイン6枚扉・冷凍リーチイン1枚扉。冷蔵リーチインも扉１枚当たり同回数開閉するものと想定。
62回×（6+1）＝434回（1日当たりの最多放電回数と仮定）
4.1.13.16 静電気人体・リーチインケース扉

4.1.13.17 静電気人体・オープンケース外装

4.1.13.18 コーヒーディスペンサー

使用時

―

―

―

0.00E+00 1.04E-02 0.00E+00

0.00E+00 1.04E-02 0.00E+00

0.00E+00 1.47E-02 0.00E+00

2.8E-102.8E-10

1.4E-06

1.4E-06

2.8E-102.8E-10

1.4E-06

1.4E-06

44

22

186

144

1

1

1

1

0.0935

1

0.09351

1

買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を4.1.4.16リーチインの回数基準で5％とすると 434回X0.05=21.7⇒22回
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯・店舗数：約2万店⇒１店舗あたり45000杯/年、内部リレー動作時のアーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1杯販売時あたりのリレー動作回数が1.5回 1日124杯販売 n=1.5X124=186
コーヒーディスペンサーの電力は200～400Wで100V電源で2～4Aになるため、着火エネルギー大とする。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k

1

0.01

庫内漏えいしている時に扉をあけても最初にドアに触れる時は製品外に漏えいしなため、1人目のお客が扉を開け、直後に2人目のお客が扉を開ける確率を10％とすると434回X0.1=43.4回⇒44回 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k1

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.13.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火―

0.00E+00 1.04E-02 0.00E+00

4.1.13.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源―

0.00E+00

4.1.13.21 燃焼式暖房機―

0.00E+00 1.47E-02 0.00E+00

4.1.14

遮断弁が閉動作する確率―

4.1.15

庫外漏えいして着火する確率0.00E+00

0.00E+00=No4.1.16*No4.1.25

4.1.16

可燃範囲内に着火源が存在する。

0.00E+00

0.00E+00=No4.1.17+No4.1.20+No4.1.23

4.1.17

店舗内噴出漏れ着火確率

0.00E+00

0.00E+00=(No4.1.18a*No4.1.19a*No4.1.7)+(No4.1.18b*No4.1.19b*No4.1.7)

4.1.18.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

冷媒量500g 4分全量漏れ⇒7.5kg/h、推測より時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。
空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]4.1.18.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

冷媒量500g 4分全量漏れ⇒7.5kg/h、推測より時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5

4.1.19

時間的遭遇確率（店舗内）

1
10

10

1

1

0.0001

1

9.9999E-01

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k遮断弁が閉動作する確率＝1-遮断弁が開のままになる確率=1-1.0E-05=9.9999E-01

0.00E+00

0.00E+00

4.1.19.1～4.1.19.21の合計

4.1.19.a 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

0.00E+00

0.00E+00

4.1.19.1～4.1.19.13+4.1.19.18～4.1.19.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.1.19b

4.1.19.b 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小0.00E+00

0.00E+00

4.1.19.14～4.1.19.17の合計

4.1.19.1 電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.19.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.19.3 換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

4.1.19.4 フライヤースイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

からあげの賞味期限4時間 4時～24時の間の20時間の間に４時間ごとに調理するとしてON・OFF計10回、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.19.5 電子レンジ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（NITE調査結果）、
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年）） 可燃域継続時間0min
Pt=0[min]X2.5X17/376,406/365/24/60=0

4.1.19.6 電灯

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.1.19.7 白熱球

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.1.19.8 電子ライター

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k3 / 12 ページ

2.3

2.3

1

4.1.19.9 デフロストヒーター（他の機器）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

4.1.19.10 コピー機・プリンター(発火事故）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

4.1.19.11 コピー機・プリンター(使用による着火）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

5.0E-02

5.0E-0250

1

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年）） 可燃域継続時間0min
Pt1=0[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60=0

1 1.00E+00

1

・コピー機使用による着火確率 コピー機の使用回数50回/日 1回のコピー時間3分 コピーをすると必ず着火する
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=0.05[h]Pt2=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k

1

0.01

4.1.19.12 加湿装置中華まん

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.1.19.13 加温装置おでん

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.1.19.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-10010.09351

退店時は放電しないとする⇒確率0

4.1.19.15 静電気人体・その他扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-1022

10.09351

4.1.19.17静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。
特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。
店舗数：約2万店 ９億杯/2万店/365日/2＝62回
冷蔵ウォークイン6枚扉・冷凍リーチイン1枚扉。冷蔵リーチインも扉１枚当たり同回数開閉するものと想定。
62回×（6+1）＝434回（1日当たりの最多放電回数と仮定）

4.1.19.16 静電気人体・リーチインケース扉

4.1.19.17 静電気人体・オープンケース外装

4.1.19.18 コーヒーディスペンサー

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-10

1.4E-06

2.8E-1044

2.8E-10122

1.4E-06

1

186

10.0935

1

0.09351

1

庫内漏えいしている時に扉をあけても最初にドアに触れる時は製品外に漏えいしなため、1人目のお客が扉を開け、直後に2人目のお客が扉を開ける確率を10％とすると434回X0.1=43.4回⇒44回 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k
買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を4.1.4.16リーチインの回数基準で5％とすると 434回X0.05=21.7⇒22回
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯・店舗数：約2万店⇒１店舗あたり45000杯/年、内部リレー動作時のアーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1杯販売時あたりのリレー動作回数が1.5回 1日124杯販売 n=1.5X124=186
コーヒーディスペンサーの電力は200～400Wで100V電源で2～4Aになるため、着火エネルギー大とする。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k14.1.19.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

144

1

0.01

4.1.19.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

0

1

4.1.19.21 燃焼式暖房機

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

10

10

1

1

0.00011

4.1.200.00E+00

0.00E+00=(No4.1.21a*No4.1.22a*No4.1.8)+(No4.1.21b*No4.1.22b*No4.1.8)

0.00E+00

5.2.5項 可燃域を生成しない限界風量式の検証より
庫外もれ・風速2.182m/s・冷媒500g・急速漏れ5.43kgでは可燃域が生成されない。
時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]※微小もれ0.54kg/hも推測により時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。

店舗内急速漏れ着火確率

4.1.21.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

1

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k
普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.21.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

5.2.5項 可燃域を生成しない限界風量式の検証より
庫外もれ・風速2.182m/s・冷媒500g・急速漏れ5.43kgでは可燃域が生成されない。時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min
4.2.2項 3）静電気より静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5※微小もれ0.54kg/hも推測により時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。

4.1.22

0.00E+00

0.00E+00

4.1.22.1～4.1.22.21の合計

4.1.22.a 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

時間的遭遇確率（店舗内）

0.00E+00

0.00E+00

4.1.22.1～4.1.22.13+4.1.22.18～4.1.22.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.1.22b

4.1.22.b 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小0.00E+00

0.00E+00

4.1.22.14～4.1.22.17の合計

4.1.22.1 電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 可燃域継続時間Tv{h}=0(min)/60=0
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.22.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.22.3 換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

4.1.22.4 フライヤースイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

1

1

からあげの賞味期限4時間 4時～24時の間の20時間の間に４時間ごとに調理するとしてON・OFF計10回、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.22.5 電子レンジ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（NITE調査結果）、
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年）） 可燃域継続時間0min
Pt=0[min]X2.5X17/376,406/365/24/60=0

4.1.22.6 電灯

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

0

0

0

0
10

0

1

0

1

4 / 12 ページ

4.1.22.7 白熱球

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.1.22.8 電子ライター

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.22.9 デフロストヒーター（他の機器）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1

1

0.01

1

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.22.10 コピー機・プリンター(発火事故）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年）） 可燃域継続時間0min
Pt1=0[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60=0

4.1.22.11 コピー機・プリンター(使用による着火）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

5.0E-02

5.0E-0250

1 1.00E+00

1

・コピー機使用による着火確率 コピー機の使用回数50回/日 1回のコピー時間3分 コピーをすると必ず着火する
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=0.05[h]Pt2=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k
NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

2.3

2.3

4.1.22.12 加湿装置中華まん

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

4.1.22.13 加温装置おでん

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

4.1.22.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-10010.09351

退店時は放電しないとする⇒確率0

4.1.22.15 静電気人体・その他扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-1022

10.09351

4.1.22.17静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。
店舗数：約2万店 ９億杯/2万店/365日/2＝62回
冷蔵ウォークイン6枚扉・冷凍リーチイン1枚扉。冷蔵リーチインも扉１枚当たり同回数開閉するものと想定。
62回×（6+1）＝434回（1日当たりの最多放電回数と仮定）
4.1.22.16 静電気人体・リーチインケース扉

4.1.22.17 静電気人体・オープンケース外装

4.1.22.18 コーヒーディスペンサー

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

4.1.22.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-10

1.4E-06

1.4E-06

2.8E-102.8E-10

1.4E-06

1.4E-06

44

22

186

144

1

1

1

1

0.0935

1

0.09351

1

買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を4.1.4.16リーチインの回数基準で5％とすると 434回X0.05=21.7⇒22回
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯・店舗数：約2万店⇒１店舗あたり45000杯/年、内部リレー動作時のアーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1杯販売時あたりのリレー動作回数が1.5回 1日124杯販売 n=1.5X124=186
コーヒーディスペンサーの電力は200～400Wで100V電源で2～4Aになるため、着火エネルギー大とする。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k

1

0.01

庫内漏えいしている時に扉をあけても最初にドアに触れる時は製品外に漏えいしなため、1人目のお客が扉を開け、直後に2人目のお客が扉を開ける確率を10％とすると434回X0.1=43.4回⇒44回 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k1

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.22.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

0

1

4.1.22.21 燃焼式暖房機

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

10

10

1

1

0.00011

4.1.23

店舗内微小漏れ着火確率

0.00E+00

0.00E+00=(No4.1.24a*No4.1.22a*No4.1.9)+(No4.1.24b*No4.1.22b*No4.1.9)

4.1.24.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間体積52.822m3

0.00E+00

0.00E+00

時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間体積52.822m3 4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5
0=0/0/52.822/2^0.5

0.91640.9997500

4.1.24.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k0=0/0/52.822

ファン故障率0.025%（4.3節）・デフロストで1日2時間停止で8.33333% 合計の停止率8.36％より(100-8.36=91.64)【対策】凝縮器ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転。故障率のみ計算。

4.1.25

ファン稼働率

4.2.1

ファン停止時に着火する確率

9.48E-07

1.65E-10=No4.2.2+No4.2.9

4.2.2

庫内漏えいして着火する確率

3.95E-07

1.18E-14=No4.2.3+No4.2.6(未対策時=(No4.2.4a*No4.2.5a*No4.1.6*No4.2.25)+(No4.2.4b*No4.2.5b*No4.1.6*No4.2.25))

4.2.3

遮断弁故障時庫内漏えいして着火する確率―

1.18E-14=(No4.2.4a*No4.2.5a*No4.1.6*No4.2.15*No4.1.10)+(No4.2.4b*No4.2.5b*No4.1.6*No4.2.15*No4.1.10)

4.2.4.a

空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

1.15E-02

1.15E-02

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)数値より
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.2.4.b

空間的遭遇確率(着火エネルギー小)8.13E-03

8.13E-03

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.2.5

時間的遭遇確率（店舗内）

4.13E-01

4.13E-01

4.2.5.1～4.2.5.21の合計

4.2.5.a

時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

4.04E-01

4.04E-01

4.2.5.1～4.2.5.13+4.2.5.18～4.2.5.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.2.5b

4.2.5.b

時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小8.21E-03

8.21E-03

4.2.5.14～4.2.5.17の合計

5 / 12 ページ

4.2.5.1

電源コンセント

1.23E-03

1.23E-03 2.94E-02 2.94E-02

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)数値と清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.2.5.2

照明スイッチ

2.45E-03

2.45E-03 2.94E-02 2.94E-02

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.2.5.3

換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 2.94E-02 2.94E-02

0

0

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

4.2.5.4

フライヤースイッチ

1.22E-02

1.22E-02 2.94E-02 2.94E-02

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

からあげの賞味期限4時間 4時～24時の間の20時間の間に４時間ごとに調理するとしてON・OFF計10回、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.2.5.5

電子レンジ

3.79E-10

3.79E-10 2.94E-02 2.94E-02

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60

4.2.5.6

電灯

0.00E+00

0.00E+00 2.94E-02 2.94E-02

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.2.5.7

白熱球

0.00E+00

0.00E+00 2.94E-02 2.94E-02

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.2.5.8

電子ライター

6.40E-03

6.40E-03 2.94E-02 2.94E-02 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.2.5.9

デフロストヒーター（他の機器）

9.71E-04

9.71E-04 2.94E-02 2.94E-02

1

1

0.01

1

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.2.5.10 コピー機・プリンター(発火事故）

5.81E-12

5.81E-12 2.94E-02 2.94E-02

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））
Pt1=可燃域継続時間[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60

4.2.5.11 コピー機・プリンター(使用による着火）

1.53E-01

1.53E-01 2.94E-02 2.94E-02

5.0E-02

5.0E-0250

1 1.00E+00

1

・コピー機使用による着火確率 コピー機の使用回数50回/日 1回のコピー時間3分 コピーをすると必ず着火する
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=0.05[h]Pt2=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.2.5.12 加湿装置中華まん

1.22E-02

1.22E-02 2.94E-02 2.94E-02

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.2.5.13 加温装置おでん

1.22E-02

1.22E-02 2.94E-02 2.94E-02

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

4.2.5.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00 2.08E-02 2.08E-02

2.8E-102.8E-10010.09351

退店時は放電しないとする⇒確率0

4.2.5.15 静電気人体・その他扉

1.77E-03

1.77E-03 2.08E-02 2.08E-02

2.8E-102.8E-1022

10.09351

4.2.5.17静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。

2.3

2.3

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。
店舗数：約2万店 ９億杯/2万店/365日/2＝62回
冷蔵ウォークイン6枚扉・冷凍リーチイン1枚扉。冷蔵リーチインも扉１枚当たり同回数開閉するものと想定。
62回×（6+1）＝434回（1日当たりの最多放電回数と仮定）
4.2.5.16 静電気人体・リーチインケース扉

4.2.5.17 静電気人体・オープンケース外装

4.2.5.18 コーヒーディスペンサー

3.50E-03

1.77E-03

2.04E-01

3.50E-03 2.08E-02 2.08E-02

1.77E-03 2.08E-02 2.08E-02

2.04E-01 2.94E-02 2.94E-02

2.8E-10

1.4E-06

2.8E-102.8E-10

1.4E-06

44

22

186

1

1

1

0.0935

1

0.09351

1

庫内漏えいしている時に扉をあけても最初にドアに触れる時は製品外に漏えいしなため、1人目のお客が扉を開け、直後に2人目のお客が扉を開ける確率を10％とすると434回X0.1=43.4回⇒44回 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k
買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を4.1.4.16リーチインの回数基準で5％とすると 434回X0.05=21.7⇒22回
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯・店舗数：約2万店⇒１店舗あたり45000杯/年、内部リレー動作時のアーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1杯販売時あたりのリレー動作回数が1.5回 1日124杯販売 n=1.5X124=186
コーヒーディスペンサーの電力は200～400Wで100V電源で2～4Aになるため、着火エネルギー大とする。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k11.4E-06

144

1

0.01

0.00E+00

0

0

0

0

0

1

4.18E-05

4.18E-05 2.94E-02 2.94E-02

10

10

1

1

0.0001

1―

0.00E+00=(No4.2.7a*No4.2.8a*No4.1.6*No4.2.15*No4.1.14)+(No4.2.7b*No4.2.8b*No4.1.6*No4.2.15*No4.1.14)

1.17E-03

1.17E-03 2.08E-02 2.08E-02

4.2.5.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

0.00E+00

4.2.5.21 燃焼式暖房機
4.2.6

1

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k1.4E-06

4.2.5.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

遮断弁正常時庫内漏えいして着火する確率

2.8E-10

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.2.7.a

空間的遭遇確率(着火エネルギー大)―

0.00E+00

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)数値より
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

4.2.7.b

空間的遭遇確率(着火エネルギー小)―0.00E+00

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

4.2.8

時間的遭遇確率（店舗内）―

0.00E+00

4.2.8.1～4.2.8.21の合計

4.2.8.a

時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大―

0.00E+00

4.2.8.1～4.2.8.13+4.2.8.18～4.2.8.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.2.8b

4.2.8.b

時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小―0.00E+00

4.2.8.14～4.2.8.17の合計

6 / 12 ページ

4.2.8.1

電源コンセント―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)の数値と清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

4.2.8.2

照明スイッチ

―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.2.8.3

換気扇スイッチ―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

4.2.8.4

フライヤースイッチ―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

からあげの賞味期限4時間 4時～24時の間の20時間の間に４時間ごとに調理するとしてON・OFF計10回、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.2.8.5

電子レンジ―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60

4.2.8.6

電灯―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.2.8.7

白熱球―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.2.8.8

電子ライター―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.2.8.9

デフロストヒーター（他の機器）―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

1

1

0.01

1

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.2.8.10 コピー機・プリンター(発火事故）―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））
Pt1=可燃域継続時間[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

5.0E-02

5.0E-0250

1 1.00E+00

1

・コピー機使用による着火確率 コピー機の使用回数50回/日 1回のコピー時間3分 コピーをすると必ず着火する
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=0.05[h]Pt2=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.2.8.12 加湿装置中華まん―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.2.8.13 加温装置おでん―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

4.2.8.14 静電気人体・店舗入口扉―

0.00E+00 2.08E-02 0.00E+00

2.8E-102.8E-10010.09351

退店時は放電しないとする⇒確率0

4.2.8.15 静電気人体・その他扉―

0.00E+00 2.08E-02 0.00E+00

2.8E-102.8E-1022

10.09351

4.2.8.17静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。

使用時 4.2.8.11 コピー機・プリンター(使用による着火）

2.3

2.3

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。
店舗数：約2万店 ９億杯/2万店/365日/2＝62回
冷蔵ウォークイン6枚扉・冷凍リーチイン1枚扉。冷蔵リーチインも扉１枚当たり同回数開閉するものと想定。
62回×（6+1）＝434回（1日当たりの最多放電回数と仮定）
4.2.8.16 静電気人体・リーチインケース扉

4.2.8.17 静電気人体・オープンケース外装

4.2.8.18 コーヒーディスペンサー

―

―

―

0.00E+00 2.08E-02 0.00E+00

0.00E+00 2.08E-02 0.00E+00

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

2.8E-102.8E-10

1.4E-06

2.8E-102.8E-10

1.4E-06

44

22

186

1

1

1

0.0935

1

0.09351

1

庫内漏えいしている時に扉をあけても最初にドアに触れる時は製品外に漏えいしなため、1人目のお客が扉を開け、直後に2人目のお客が扉を開ける確率を10％とすると434回X0.1=43.4回⇒44回 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k
買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を4.1.4.16リーチインの回数基準で5％とすると 434回X0.05=21.7⇒22回
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯・店舗数：約2万店⇒１店舗あたり45000杯/年、内部リレー動作時のアーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1杯販売時あたりのリレー動作回数が1.5回 1日124杯販売 n=1.5X124=186
コーヒーディスペンサーの電力は200～400Wで100V電源で2～4Aになるため、着火エネルギー大とする。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k11.4E-06

1.4E-06

144

1

0.01

0.00E+00

0

0

0

0

0

1

―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

10

10

1

1

0.0001

1

庫外漏えいして着火する確率

5.53E-07

1.65E-10=No4.2.10+No4.2.13

ファン故障時に着火する確率

1.65E-09

1.65E-10=(No4.2.11a*No4.2.12a*No4.1.6*No4.2.16*No4.2.20)+(No4.2.11b*No4.2.12b*No4.1.6*No4.2.16*No4.2.20)

4.2.11.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

1.67E-02

1.67E-02

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)より
空間的遭遇確率=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]4.2.11.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)1.18E-02

1.18E-02

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5

4.2.12

3.98E-01

3.98E-01

4.2.12.1～4.2.12.21の合計

4.2.8.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火―

0.00E+00 2.08E-02 0.00E+00

4.2.8.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源―

4.2.8.21 燃焼式暖房機
4.2.9
4.2.10

時間的遭遇確率（店舗内）

1

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k
普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.2.12.a 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

3.93E-01

3.93E-01

4.2.12.1～4.2.12.13+4.2.12.18～4.2.12.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.2.12b

4.2.12.b 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小5.39E-03

5.39E-03

4.2.12.14～4.2.12.17の合計

7 / 12 ページ

4.2.12.1 電源コンセント

7.56E-03

7.56E-03 1.82E-01 1.82E-01

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)の数値と清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.2.12.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

ファン停止時の可燃域は床面から21cm程度であり、照明スイッチの設置高さは1ｍ以上あるため、着火源とならない

4.2.12.3 換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

0

0

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、フライヤースイッチの操作部高さは19cmより高いため、着火源とならない

1

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、設置するカウンターは最低でも70cmの高さがあるため着火源とならない

4.2.12.4 フライヤースイッチ

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

4.2.12.5 電子レンジ

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

4.2.12.6 電灯

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.2.12.7 白熱球

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.2.12.8 電子ライター

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、電子ライターの試し操作を19cm以下の高さで行わないため、着火源とならない

4.2.12.9 デフロストヒーター（他の機器）

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

1

1

0.01

1

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、デフロストヒーター位置及び設置されるショーケースの庫内高さは19cmより高いため、着火源とならない

4.2.12.10 コピー機・プリンター(発火事故）

5.81E-12

5.81E-12 1.82E-01 1.82E-01

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））※可燃域継続時間は割付表上【数値パラメータ】参照
Pt1=可燃域継続時間[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60

4.2.12.11 コピー機・プリンター(使用による着火）

3.85E-01

3.85E-01 1.82E-01 1.82E-01

5.0E-02

5.0E-0250

1 1.00E+00

1

・コピー機使用による着火確率 コピー機の使用回数50回/日 1回のコピー時間3分 コピーをすると必ず着火する
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=0.05[h]Pt2=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k
ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、設置するカウンターは最低でも70cmの高さがあるため着火源とならない

2.3

2.3

4.2.12.12 加湿装置中華まん

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

4.2.12.13 加温装置おでん

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

4.2.12.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00 1.29E-01 1.29E-01

2.8E-102.8E-10010.09351

退店時は放電しないとする⇒確率0

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、設置するカウンターは最低でも70cmの高さがあるため着火源とならない

4.2.12.15 静電気人体・その他扉

0.00E+00

0.00E+00 1.29E-01 1.29E-01

2.8E-102.8E-1022

10.09351

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、扉の取っ手部は19cmより高いため、着火源とならない

4.2.12.16 静電気人体・リーチインケース扉

0.00E+00

0.00E+00 1.29E-01 1.29E-01

2.8E-102.8E-1044

10.09351

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、扉の取っ手部は19cmより高いため、着火源とならない

4.2.12.17 静電気人体・オープンケース外装

0.00E+00

0.00E+00 1.29E-01 1.29E-01

2.8E-102.8E-1022

10.09351

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、客が売れる可能性のある部位の高さは19cmより高いため、着火源とならない

4.2.12.18 コーヒーディスペンサー

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

1.4E-06

1.4E-06

186

1

1

144

1

0.01

0.00E+00

0

0

0

0

0

1

4.24E-05

4.24E-05 1.82E-01 1.82E-01

10

10

1

1

0.0001

1

5.51E-07

0.00E+00=(No4.2.14a*No4.2.12a*No4.1.6*No4.2.19)+(No4.2.14b*No4.2.12b*No4.1.6*No4.2.19)

1.67E-02

0.00E+00

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)より
空間的遭遇確率=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】凝縮ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転⇒時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間的遭遇確率=0/0/空間体積5.39E-03 1.29E-01 1.29E-01

4.2.12.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

0.00E+00

4.2.12.21 燃焼式暖房機
4.2.131

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k1.4E-06

5.39E-03

4.2.14.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、設置するカウンターは最低でも70cmの高さがあるため着火源とならない

1.4E-06

4.2.12.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

デフロスト停止時に着火する確率

1

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.2.14.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)1.18E-02

0.00E+00

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】凝縮ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転⇒時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=0/0/空間体積/2^0.5

4.2.15

ファン停止率0.08358

2.50E-04=No4.2.16+No4.2.19
ファン故障時の停止率＋デフロスト運転停止率の合計

4.2.16

ファン故障時の停止率

0.00025

2.50E-04=No4.2.17+No4.2.18
ファン故障率＋ファン故障時の運転停止率の合計

4.2.17

ファン故障率

0.00025

2.50E-04

4.2.18

ファン故障時の運転停止率

0.00000

0.00000

4.2.19デフロスト運転停止率

0.08333

0.00000

4.2.20

ファン故障時の警報対策

1.00000

1.00E-01

ファン故障率0.025%（4.3節）【対策】コンデンシングファンは2個以上設置する。 ２個設置するとして、２個がどちらも故障する確率は0.025%X0.025%=6.25E-04%
ファン故障以外に停止要素はないものとして0とした。
デフロストで1日2時間停止で8.33333%【対策】凝縮器ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転。
ファン故障時の警報対策による係数対策無しだと1.0 対策ありだと0.1

8 / 12 ページ

【バックヤード内数値パラメータ】
空間体積
床面積[m2][m3]
数値を選択⇒ 24.01
52.822

庫内漏れ[風速0.0m/s]
可燃域継続時間時空積[min][m3・min]

114.5948

478.11[風速2.5m/s]
時空積[m3・min]

可燃域継続時間
[min]

1.04

1.945

庫外漏れ（4分全量漏れ）[風速0.0m/s]
時空積[m3・min]

床面積[m2]

可燃域継続時間
[min]

24.01

165.62

数値を選択⇒

734.24【対策】
コンデンシングファン個数

1対策を選択⇒

ファン故障時警報対策
有機器検討データ
R290冷媒
No.

項目
未対策

対策

未対策

着火エネルギー区別対策

可燃域継 可燃域継 着火源作 着火源存 着火源使 着火源作 着火源の動回数 存在係数
用回数
在時間
動時間
続時間
続時間
k
nc[回]
n[回]
ΔTIc[h] ΔTI[h]
Tv[h]
Tv[h]

エネル
ギー
大

備考

エネル
ギー
小

バックヤード内で着火する。

2.72E-05

1.62E-09=No4.3.1+No4.4.1

4.3.1

ファン稼働時に着火する確率

1.57E-05

1.71E-10=No4.3.2+No4.3.15

4.3.2

庫内漏えいして着火する確率

1.57E-05

1.71E-10=No4.3.3+No4.3.11(未対策時=(No4.3.4a*No4.3.5a*No4.1.6*No4.1.25)+(No4.3.4b*No4.3.5b*No4.1.6*No4.1.25))

4.3.3

遮断弁故障時庫内漏えいして着火する確率―

1.71E-10=(No4.3.4a*No4.3.5a*No4.1.6*No4.1.25*No4.1.10)+(No4.3.4b*No4.3.5b*No4.1.6*No4.1.25*No4.1.10)

4.3.4.a

空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

3.54E-02

3.54E-02

5.1.1項 式(5-1-7)・(5-1-8) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速2.5m/s(風量12.45m3/min)数値より
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.3.4.b

空間的遭遇確率(着火エネルギー小)2.50E-02

2.50E-02

5.1.1項 式(5-1-7)・(5-1-8) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速2.5m/s(風量12.45m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.3.5

時間的遭遇確率（バックヤード内）

4.82E-01

4.82E-01

4.3.5.1～4.3.5.8の合計

4.3.5.a

時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー大

4.81E-01

4.81E-01

4.3.5.1～4.3.5.4+4.3.5.6～4.3.5.8の合計。合計が1より大きい場合は1-4.3.5b

4.3.5.b

時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー小9.53E-04

9.53E-04

4.3.5.5

4.3.5.1

電源コンセント

1.44E-03

1.44E-03 1.73E-02 1.73E-02

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

5.1.1項 式(5-1-7)・(5-1-8) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速2.5m/s(風量12.45m3/min)数値と電気器具1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.3.5.2

照明スイッチ

1.44E-03

1.44E-03 1.73E-02 1.73E-02

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.3.5.3

電灯

0.00E+00

0.00E+00 1.73E-02 1.73E-02

1

蛍光灯・ＬＥＤ表面温度は180℃以下 発火源とならない

4.3.5.4

白熱球

0.00E+00

0.00E+00 1.73E-02 1.73E-02

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.3.5.5

静電気

9.53E-04

9.53E-04 1.23E-02 1.23E-02

2.8E-102.8E-10

10

1

0.187

4.3.5.6

燃焼式給湯器1.96E-01

1.96E-01 1.73E-02 1.73E-02 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.3.5.7

燃焼式ボイラー

1.96E-01

1.96E-01 1.73E-02 1.73E-02 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.3.5.8

燃焼式調理器8.69E-02

8.69E-02 1.73E-02 1.73E-02

1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.4

1

インストア調理率80%・調理器具ガス比率50％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.3.11

遮断弁正常時庫内漏えいして着火する確率―0.00E+00=(No4.3.12a*No4.3.13a*No4.1.6*No4.1.25*No4.1.14)+(No4.3.12b*No4.3.13b*No4.1.6*No4.1.25*No4.1.14)

4.3.12.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)―

0.00E+00

5.1.1項 式(5-1-7)・(5-1-8) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速2.5m/s(風量12.45m3/min)数値より
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

4.3.12.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)―0.00E+00

5.1.1項 式(5-1-7)・(5-1-8) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速2.5m/s(風量12.45m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

4.3.13

時間的遭遇確率（バックヤード内）

1

店員のバックヤードでの静電気放電を10回と仮定・放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.2.2項 3）静電気より静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k―0.00E+00

4.3.13.1～4.3.13.8の合計

4.3.13.a 時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー大―

0.00E+00

4.3.13.1～4.3.13.4+4.3.13.6～4.3.13.8の合計。合計が1より大きい場合は1-4.3.13b

4.3.13.b 時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー小―0.00E+00

4.3.13.5

9 / 12 ページ

4.3.13.1 電源コンセント―

0.00E+00 1.73E-02 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

5.1.1項 式(5-1-7)・(5-1-8) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速2.5m/s(風量12.45m3/min)数値と電気器具1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.3.13.2 照明スイッチ―

0.00E+00 1.73E-02 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.3.13.3 電灯―

0.00E+00 1.73E-02 0.00E+00

1

蛍光灯・ＬＥＤ表面温度は180℃以下 発火源とならない

4.3.13.4 白熱球―

0.00E+00 1.73E-02 0.00E+00

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.3.13.5 静電気―

0.00E+00 1.23E-02 0.00E+00

2.8E-102.8E-10

10

1

0.187

4.3.13.6 燃焼式給湯器―

0.00E+00 1.73E-02 0.00E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.3.13.7 燃焼式ボイラー―

0.00E+00 1.73E-02 0.00E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.3.13.8 燃焼式調理器―

0.00E+00 1.73E-02 0.00E+00

1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.4

1

インストア調理率80%・調理器具ガス比率50％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.3.15

庫外漏えいして着火する確率0.00E+00

0.00E+00=No4.3.16*No4.1.25

4.3.16

可燃範囲内に着火源が存在する。

0.00E+00

0.00E+00=No4.3.17+No4.3.20+No4.3.23

4.3.17

店舗内噴出漏れ着火確率

0.00E+00

0.00E+00=(No4.3.18a*No4.3.19a*No4.1.7)+(No4.3.18b*No4.3.19b*No4.1.7)

4.3.18.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

冷媒量500g 4分全量漏れ⇒7.5kg/h、推測より時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。
空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]1

使用時

店員のバックヤードでの静電気放電を10回と仮定・放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.2.2項 3）静電気より静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k4.3.18.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

冷媒量500g 4分全量漏れ⇒7.5kg/h、推測より時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。
4.2.2項 3）静電気より静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5

4.3.190.00E+00

0.00E+00

4.3.19.1～4.3.19.8の合計

4.3.19.a 時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー大

0.00E+00

0.00E+00

4.3.19.1～4.3.19.4+4.3.19.6～4.3.19.8の合計。合計が1より大きい場合は1-4.3.19b

4.3.19.b 時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー小0.00E+00

0.00E+00

4.3.19.5

4.3.19.1 電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

電気器具1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.3.19.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.3.19.3 電灯

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1

蛍光灯・ＬＥＤ表面温度は180℃以下 発火源とならない

4.3.19.4 白熱球

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.3.19.5 静電気

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-10

10

1

0.187

4.3.19.6 燃焼式給湯器

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.3.19.7 燃焼式ボイラー

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.3.19.8 燃焼式調理器

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.4

1

インストア調理率80%・調理器具ガス比率50％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.3.20

店舗内急速漏れ着火確率

0.00E+00

0.00E+00=(No4.3.21a*No4.3.22a*No4.1.8)+(No4.3.21b*No4.3.22b*No4.1.8)

4.3.21.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

5.2.5項 可燃域を生成しない限界風量式の検証より
庫外もれ・風速2.182m/s・冷媒500g・急速漏れ5.43kgでは可燃域が生成されない。
時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]※微小もれ0.54kg/hも推測により時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。

時間的遭遇確率（バックヤード内）

1

店員のバックヤードでの静電気放電を10回と仮定・放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.2.2項 3）静電気より静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k4.3.21.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

5.2.5項 可燃域を生成しない限界風量式の検証より
庫外もれ・風速2.182m/s・冷媒500g・急速漏れ5.43kgでは可燃域が生成されない。時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min
4.2.2項 3）静電気より静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5※微小もれ0.54kg/hも推測により時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。

4.3.22 時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.3.22.a 時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー大4.3.22.b 時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー小0.00E+00
0.00E+00
0.00E+00

0.00E+00
0.00E+00
0.00E+00

4.3.22.1～4.3.22.8の合計
4.3.22.1～4.3.22.4+4.3.22.6～4.3.22.8の合計。合計が1より大きい場合は1-4.3.22b
4.3.22.5

4.3.22.1 電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

5.1.1項 式(5-1-7)・(5-1-8) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速2.5m/s(風量12.45m3/min)数値と電気器具1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.3.22.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.3.22.3 電灯

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1

蛍光灯・ＬＥＤ表面温度は180℃以下 発火源とならない

4.3.22.4 白熱球

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

10 / 12 ページ

1

店員のバックヤードでの静電気放電を10回と仮定・放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.2.2項 3）静電気より静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k4.3.22.5 静電気

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-10

10

1

0.187

4.3.22.6 燃焼式給湯器

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.3.22.7 燃焼式ボイラー

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.3.22.8 燃焼式調理器

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.4

1

インストア調理率80%・調理器具ガス比率50％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.3.23

店舗内微小漏れ着火確率

0.00E+00

0.00E+00=(No4.3.24a*No4.3.22a*No4.1.9)+(No4.3.24b*No4.3.22b*No4.1.9)

4.3.24.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間体積52.822m3

0=0/0/52.822

4.3.24.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間体積52.822m3
4.2.2項 3）静電気より静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5
0=0/0/52.822/2^0.5

4.3.25

ファン稼働率

0.916420.99975

ファン故障率0.025%（4.3節）・デフロストで1日2時間停止で8.33333% 合計の停止率8.36％より(100-8.36=91.64)【対策】凝縮器ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転。故障率のみ計算。

4.4.1

ファン停止時に着火する確率

1.15E-05

1.45E-09=No4.4.2+No4.4.9

4.4.2

庫内漏えいして着火する確率

6.45E-06

1.93E-13=No4.4.3+No4.4.6(未対策時=(No4.4.4a*No4.4.5a*No4.1.6*No4.2.15)+(No4.4.4b*No4.4.5b*No4.1.6*No4.2.15))

4.4.3

遮断弁故障時庫内漏えいして着火する確率―

1.93E-13=(No4.4.4a*No4.4.5a*No4.1.6*No4.2.15*No4.1.10)+(No4.4.4b*No4.4.5b*No4.1.6*No4.2.15*No4.1.10)

4.4.4.a

空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

7.90E-02

7.90E-02

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)数値より
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.4.4.b

空間的遭遇確率(着火エネルギー小)5.59E-02

5.59E-02

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.4.5

時間的遭遇確率（バックヤード内）

1.00E+00

1.00E+00

4.4.5.1～4.4.5.8の合計

4.4.5.a

時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー大

9.18E-01

9.18E-01

4.4.5.1～4.4.5.4+4.4.5.6～4.4.5.8の合計。合計が1より大きい場合は1-4.4.5b

4.4.5.b

時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー小8.22E-02

8.22E-02

4.4.5.5

4.4.5.1

電源コンセント

1.53E-01

1.53E-01 1.91E+00 1.91E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min))数値と
電気器具1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.4.5.2

照明スイッチ

1.53E-01

1.53E-01 1.91E+00 1.91E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.4.5.3

電灯

0.00E+00

0.00E+00 1.91E+00 1.91E+00

1

蛍光灯・ＬＥＤ表面温度は180℃以下 発火源とならない

4.4.5.4

白熱球

0.00E+00

0.00E+00 1.91E+00 1.91E+00

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.4.5.5

静電気

8.22E-02

8.22E-02 1.35E+00 1.35E+00

2.8E-102.8E-10

10

1

0.187

4.4.5.6

燃焼式給湯器8.89E-01

8.89E-01 1.91E+00 1.91E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.4.5.7

燃焼式ボイラー

8.89E-01

8.89E-01 1.91E+00 1.91E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.4.5.8

燃焼式調理器3.95E-01

3.95E-01 1.91E+00 1.91E+00

1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.4

1

インストア調理率80%・調理器具ガス比率50％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.4.6

遮断弁正常時庫内漏えいして着火する確率―0.00E+00=(No4.2.7a*No4.2.8a*No4.1.6*No4.2.15*No4.1.14)+(No4.2.7b*No4.2.8b*No4.1.6*No4.2.15*No4.1.14)

4.4.7.a

空間的遭遇確率(着火エネルギー大)―

0.00E+00

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)数値より
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

4.4.7.b

空間的遭遇確率(着火エネルギー小)―0.00E+00

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

4.4.8

時間的遭遇確率（バックヤード内）―

0.00E+00

4.4.8.1～4.4.8.8の合計

1

店員のバックヤードでの静電気放電を10回と仮定・放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.2.2項 3）静電気より静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k4.4.8.a

時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー大―

0.00E+00

4.4.8.1～4.4.8.4+4.4.8.6～4.4.8.8の合計。合計が1より大きい場合は1-4.4.8b

4.4.8.b

時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー小―0.00E+00

4.4.8.5

4.4.8.1

電源コンセント―

0.00E+00 1.91E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)数値と電気器具1日2回使用のため計4回抜き差し。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

4.4.8.2

照明スイッチ

―

0.00E+00 1.91E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.4.8.3

電灯―

0.00E+00 1.91E+00 0.00E+00

1

蛍光灯・ＬＥＤ表面温度は180℃以下 発火源とならない

11 / 12 ページ

使用時

1

4.4.8.4

白熱球―

0.00E+00 1.91E+00 0.00E+00

4.4.8.5

静電気―

0.00E+00 1.35E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-10

10

1

0.187

4.4.8.6

燃焼式給湯器―0.00E+00 1.91E+00 0.00E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.4.8.7

燃焼式ボイラー―

0.00E+00 1.91E+00 0.00E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.4.8.8

燃焼式調理器―0.00E+00 1.91E+00 0.00E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.4

1

インストア調理率80%・調理器具ガス比率50％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）4.4.9

庫外漏えいして着火する確率

5.08E-06

1.45E-09=No4.4.10+No4.4.13

4.4.10

ファン故障時に着火する確率

1.45E-08

1.45E-09=(No4.4.11a*No4.4.12a*No4.1.6*No4.2.16*No4.2.20)+(No4.4.11b*No4.4.12b*No4.1.6*No4.2.16*No4.2.20)

4.4.11.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

8.39E-02

8.39E-02

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)より
空間的遭遇確率=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]4.4.11.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)5.93E-02

5.93E-02

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5

4.4.12

時間的遭遇確率（バックヤード内）

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

1

店員のバックヤードでの静電気放電を10回と仮定・放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.2.2項 3）静電気より静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k7.23E-01

7.23E-01

4.4.12.1～4.4.12.8の合計

4.4.12.a 時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー大

6.16E-01

6.16E-01

4.4.12.1～4.4.12.4+4.4.12.6～4.4.12.8の合計。合計が1より大きい場合は1-4.4.12b

4.4.12.b 時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー小1.07E-01

1.07E-01

4.4.12.5

4.4.12.1 電源コンセント

2.17E-01

2.17E-01 2.76E+00 2.76E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)の数値と
電気器具1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.4.12.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 2.76E+00 2.76E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

ファン停止時の可燃域は床面から19cm程度であり、照明スイッチの設置高さは1ｍ以上あるため、着火源とならない

4.4.12.3 電灯

0.00E+00

0.00E+00 2.76E+00 2.76E+00

1

蛍光灯・ＬＥＤ表面温度は180℃以下 発火源とならない

4.4.12.4 白熱球

0.00E+00

0.00E+00 2.76E+00 2.76E+00

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

1

店員のバックヤードでの静電気放電を10回と仮定・放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.2.2項 3）静電気より静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k4.4.12.5 静電気

1.07E-01

1.07E-01 1.95E+00 1.95E+00

2.8E-102.8E-10

10

1

0.187

4.4.12.6 燃焼式給湯器

0.00E+00

0.00E+00 2.76E+00 2.76E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ファン停止時の可燃域は床面から19cm程度であり、燃焼式給湯器の設置高さは80cm以上あるため、着火源とならない

4.4.12.7 燃焼式ボイラー

0.00E+00

0.00E+00 2.76E+00 2.76E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ファン停止時の可燃域は床面から19cm程度であり、燃焼式ボイラーの設置高さは80cm以上あるため、着火源とならない

4.4.12.8 燃焼式調理器

3.99E-01

3.99E-01 2.76E+00 2.76E+00

1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.4

1

インストア調理率80%・調理器具ガス比率50％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.4.13

5.06E-06

0.00E+00=(No4.4.14a*No4.4.12a*No4.1.6*No4.2.19)+(No4.4.14b*No4.4.12b*No4.1.6*No4.2.19)

8.39E-02

0.00E+00

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)より
空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】凝縮ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転⇒時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=0/0/空間体積

デフロスト停止時に着火する確率

4.4.14.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)4.4.14.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)8.39E-02

0.00E+00

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】凝縮ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転⇒時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=0/0/空間体積/2^0.5

4.4.15

ファン停止率0.08358

2.50E-04=No4.4.16+No4.4.19
ファン故障時の停止率＋デフロスト運転停止率の合計

4.4.16

ファン故障時の停止率

0.00025

2.50E-04=No4.4.17+No4.4.18
ファン故障率＋ファン故障時の運転停止率の合計

4.4.17

ファン故障率

0.00025

2.50E-04

ファン故障率0.025%（4.3節）【対策】コンデンシングファンは2個以上設置する。 ２個設置するとして、２個がどちらも故障する確率は0.025%X0.025%=6.25E-04%

4.4.18

ファン故障時の運転停止率

0.00000

0.00000

ファン故障以外に停止要素はないものとして0とした。

4.4.19デフロスト運転停止率

0.08333

0.00000

デフロストで1日2時間停止で8.33333%【対策】凝縮器ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転。

4.4.20

ファン故障時の警報対策

1.00000

1.00E-01

ファン故障時の警報対策による係数対策無しだと1.0 対策ありだと0.1

目標数値
火災事故の発生確率 （1台当り計算結果）

12 / 12 ページ

D-3 （店内設置 未対策 ）内蔵SCリスクアセスメント
使用時ＦＴＡ リーチイン上ユニット
冷媒：R290

店舗内で着火する。

許容値
5.26E-09

R290

5.42E-06

ファン稼働時に着火する確率
4.5.1

ファン停止時に着火する確率
4.6.1

R290
R290

4.33E-06
1.09E-06

庫内漏えいして着火する確率
4.5.2

庫内漏えいして着火する確率
4.6.2

庫外漏えいして着火する確率
4.5.15R290

庫外漏えいして着火する確率
4.6.9

R290
R290

R290

4.33E-06

3.95E-07
0.00E+00

冷媒漏えい発生確率
4.5.6

空間的遭
遇確率
4.5.4
R290

1.15E-02
8.13E-03

6.95E-07

R290

エネルギー大4.5.4aエネルギー小4.5.4b

冷媒漏えい発生確率
4.5.6

空間的遭
遇確率
4.6.4

1.15E-02
8.13E-03

時間的遭遇確率（店舗
内）
4.5.5

R290

R290

1.00E-03

エネルギー大4.6.4aエネルギー小4.6.4b

1.00E-03

時間的遭遇確率（店舗
内）
4.6.5

ファン稼働率
4.5.25

R290

ファン停止率
4.6.15R290

4.04E-01
8.21E-03

エネルギー大4.5.5aエネルギー小4.5.5b

4.04E-01
R290

8.21E-03

9.164E-01

噴出漏れ
発生確率
4.5.7

可燃範囲内に着火源が存在する
4.5.16R290

R290

5.26E-07

0.00E+00

エネルギー大4.6.5aエネルギー小4.6.5b

R290

8.36E-02

噴出漏れ
発生確率
4.5.7

ファン稼働率
4.5.25

R290

デフロスト停止時に着火する確率
4.6.13

ファン故障時に着火する確率
4.6.10

R290

R290

R290

5.26E-07

2.08E-09

6.93E-07

9.164E-01

急速漏れ
発生確率
4.5.8

店舗内噴出もれ着火確率
4.5.17

店舗内急速もれ着火確率
4.5.20

急速漏れ
発生確率
4.5.8

店舗内微小もれ着火確率
4.5.23

冷媒漏えい発生確率
4.5.6

空間的遭
遇確率
4.6.11

R290

R290

R290

R290

R290

1.89E-05

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.89E-05

R290

1.67E-02
1.18E-02

R290

エネルギー大 時間的遭遇確率（店舗4.6.11a内）
エネルギー小4.6.124.6.11b

空間的遭遇確率4.5.18R290

9.82E-04

噴出漏れ
発生確率
4.5.7

R290

0.00E+00
0.00E+00

空間的遭遇確率4.5.24エネルギー大4.5.18aエネルギー小4.5.18b

微小漏れ
発生確率
4.5.9

1.67E-02
R290

0.00E+00

エネルギー大4.5.24aエネルギー小4.5.24b9.45E-03

1.18E-02

エネルギー大4.6.14aエネルギー小4.6.14b

時間的遭遇確率（店舗内）
4.6.12

1.00E+00
エネルギー大4.6.12aエネルギー小4.6.12b

ファン故障時の停止率
4.6.16R290

9.45E-03
R290

R290

9.82E-04

2.50E-04

R290

9.82E-04

R290

時間的遭遇確率（店舗内）
4.5.19R290

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.5.19aエネルギー小4.5.19b

時間的遭遇確率（店舗内）
4.5.22

5.26E-07

空間的遭
遇確率4.5.21

時間的遭遇確率（店舗内）
4.5.22

急速漏れ
発生確率
4.5.8

R290

0.00E+00
0.00E+00

R290
R290

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.5.21aエネルギー小4.5.21b

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.5.22aエネルギー小4.5.22bエネルギー大4.5.22aエネルギー小4.5.22b

噴出漏れ
発生確率
4.5.7

微小漏れ
発生確率
4.5.9

ファン故障率
4.6.17

ファン故障時の運転
停止率

4.6.18R290

2.50E-04

R290

R290
R290

R290

5.26E-07
1.89E-05

9.82E-04

急速漏れ
発生確率
4.5.8

R290

1.89E-05

0.00E+00

デフロスト運転停止率
4.6.191.00E-03

4.92E-01

R290

0.00E+00

4.92E-01

微小漏れ
発生確率
4.5.9

R290

R290

1.00E-03

R290

微小漏れ
発生確率
4.5.9

冷媒漏えい発生確率
4.5.6

空間的遭
遇確率
4.6.14

ファン故障
時の警報
対策
4.6.20エネルギー大4.6.12aエネルギー小4.6.12b

R290

8.33E-02

d-3 （店内設置 対策 ）内蔵SCリスクアセスメント
使用時ＦＴＡ リーチイン上ユニット
冷媒：R290

店舗内で着火する。

許容値
5.26E-09

R290

2.55E-10

ファン稼働時に着火する確率
4.5.1

ファン停止時に着火する確率
4.6.1

R290
R290

4.72E-11
2.08E-10

庫内漏えいして着火する確率
4.5.2

庫内漏えいして着火する確率
4.6.2

庫外漏えいして着火する確率
4.5.15

庫外漏えいして着火する確率
4.6.9

R290
R290

4.72E-11

R290

R290

1.18E-14
0.00E+00

遮断弁故障時庫内漏えいして着火する確率
4.5.3

R290

1.15E-02
8.13E-03

R290

R290

R290

R290

4.72E-11

0.00E+00

1.18E-14

0.00E+00

遮断弁が開のままになる確率
4.5.10R290

エネルギー大4.5.4aエネルギー小4.5.4b

1.00E-05

0.00E+00
0.00E+00

遮断弁が閉動作する確率
4.5.14エネルギー大4.5.12aエネルギー小4.5.12b

1.15E-02
8.13E-03

0.00E+00
R290

0.00E+00

9.998E-01

噴出漏れ
発生確率
4.5.7

R290

4.04E-01
R290

8.21E-03

9.998E-01

9.9999E-01

0.00E+00
2.50E-04

遮断弁が開のま
ま故障する確率4.5.10.1

エネルギー大4.6.8aエネルギー小4.6.8b

R290

2.50E-04

デフロスト停止時に着火する確率
4.6.13

ファン故障時に着火する確率
4.6.10

漏えい時警報対策
4.5.10.2
R290

R290

1.00E-04

1.00E-01

R290

R290

2.08E-10

0.00E+00

9.998E-01

1.00E-01

R290

0.00E+00
R290

5.26E-07

R290

R290

ファン停止率
4.6.15

R290

エネルギー大4.6.5aエネルギー小4.6.5b

R290

0.00E+00

R290

1.00E-03

時間的遭遇確率（店舗
内）
4.6.8

ファン停止率
4.6.15

噴出漏れ
発生確率
4.5.7

ファン稼働率
4.5.25R290

5.26E-07

0.00E+00

エネルギー大4.6.7aエネルギー小4.6.7bR290

エネルギー大4.5.13aエネルギー小4.5.13b

可燃範囲内に着火源が存在する
4.5.16

漏えい時警報対策
4.5.10.2

遮断弁が開のま
ま故障する確率4.5.10.1

0.00E+00
1.00E-05

時間的遭遇確率（店舗
内）
4.6.5

9.9999E-01

ファン稼働率
4.5.25

R290

エネルギー大4.5.5aエネルギー小4.5.5b

1.00E-03

遮断弁が閉動作する確率
4.5.14

R290

R290

R290

時間的遭遇確率（店舗内）
4.5.13

ファン稼働率
4.5.25

R290

エネルギー大4.6.4aエネルギー小4.6.4b

冷媒漏えい発生確率
4.5.6

空間的遭
遇確率
4.6.7

R290

R290

1.00E-03

遮断弁が開のままになる確率
4.5.10冷媒漏えい発生確率
4.5.6

空間的遭
遇確率
4.6.4

R290

R290

R290

8.21E-03

冷媒漏えい発生確率
4.5.6

空間的遭
遇確率
4.5.12R290

1.00E-03

時間的遭遇確率（店舗内）
4.5.5
4.04E-01

遮断弁正常時庫内漏えいして着火する確率
4.6.6

遮断弁故障時庫内漏えいして着火する確率
4.6.3

遮断弁正常時庫内漏えいして着火する確率
4.5.11

冷媒漏えい発生確率
4.5.6

空間的遭
遇確率
4.5.4

2.08E-10

1.00E-04

急速漏れ
発生確率
4.5.8

店舗内噴出もれ着火確率
4.5.17

店舗内急速もれ着火確率
4.5.20

急速漏れ
発生確率
4.5.8

店舗内微小もれ着火確率
4.5.23

冷媒漏えい発生確率
4.5.6

空間的遭
遇確率
4.6.11

R290

R290

R290

R290

R290

1.89E-05

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.89E-05

R290

1.67E-02
1.18E-02

R290

エネルギー大 時間的遭遇確率（店舗4.6.11a内）
エネルギー小4.6.124.6.11b

R290
R290

1.00E-03

0.00E+00
R290

0.00E+00
1.00E-01

R290

微小漏れ
発生確率
4.5.9

空間的遭
遇確率
4.5.18R290

9.82E-04

噴出漏れ
発生確率
4.5.7

R290

0.00E+00
0.00E+00

空間的遭遇確率4.5.24エネルギー大4.5.18aエネルギー小4.5.18b

0.00E+00

エネルギー大4.5.24aエネルギー小4.5.24b9.45E-03

エネルギー大4.6.12aエネルギー小4.6.12bエネルギー大4.6.14aエネルギー小4.6.14b

ファン故障時の停止率
4.6.16

R290

R290

R290

2.50E-04

R290

9.82E-04

R290

時間的遭遇確率（店舗内）
4.5.19R290

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.5.19aエネルギー小4.5.19b

時間的遭遇確率（店舗内）
4.5.22

5.26E-07

空間的遭
遇確率4.5.21
R290

0.00E+00
0.00E+00

時間的遭遇確率（店舗内）
4.5.22

急速漏れ
発生確率
4.5.8

0.00E+00

R290

エネルギー大4.5.21aエネルギー小4.5.21b

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.5.22aエネルギー小4.5.22b

噴出漏れ
発生確率
4.5.7

R290

0.00E+00

微小漏れ
発生確率
4.5.9

エネルギー大4.5.22aエネルギー小4.5.22b

ファン故障率
4.6.17

ファン故障時の運転
停止率

4.6.18R290

2.50E-04

R290

R290
R290

R290

5.26E-07
1.89E-05

時間的遭遇確率（店舗内）
4.6.12

9.45E-03
9.82E-04

9.82E-04

急速漏れ
発生確率
4.5.8

R290

1.89E-05

0.00E+00

デフロスト運転停止率
4.6.191.00E-03

4.92E-01

R290

0.00E+00

4.92E-01

微小漏れ
発生確率
4.5.9

微小漏れ
発生確率
4.5.9

冷媒漏えい発生確率
4.5.6

空間的遭
遇確率
4.6.14

ファン故障
時の警報
対策
4.6.20エネルギー大4.6.12aエネルギー小4.6.12b

R290

0.00E+00

D-3・d-3 (未対策 対策)
店内設置サブツリー（ 1 ）内蔵SCリスクアセスメント
使用時ＦＴＡ リーチイン上ユニット
冷媒：R290

時間的遭遇確率（店舗内）
4.5.13min

時間的遭遇確率（店舗内）
4.5.19

庫内漏えい・ファン稼働
可燃域継続時間= 1.766 min

エネルギー大エネルギー小4.5.13a4.5.13b4.5.19a4.5.19b4.5.22a4.5.22b

4.04E-01

8.21E-03

未対策

―

―

―

未対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

未対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

4.13E-01

4.04E-01

8.21E-03

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

照明スイッチ
4.5.5.2

R290

4.5.5b

換気扇スイッチ
4.5.5.3

R290

照明スイッチ
4.5.13.2

電源コンセン
ト4.5.13.1

R290

R290

R290

電源コンセン
ト4.5.19.1

換気扇スイッチ
4.5.13.3

R290

R290

エネルギー大 エネルギー小庫外漏えい・急速微小もれ・ファン稼働
可燃域継続時間=0[min]4.13E-01

4.5.5aエネルギー大 エネルギー小時間的遭遇確率（店舗内）
4.5.22

庫外漏えい・噴出もれ・ファン稼働(漏えい速度7.5kg/h) 可燃域継続時間=0[min]

未対策

R290

R290

m2

庫内漏えい・ファン稼働
可燃域継続時間=1.766

時間的遭遇確率（店舗内）
4.5.5

電源コンセン
ト4.5.5.1

84.7

床面積

換気扇スイッチ
4.5.19.3

照明スイッチ
4.5.19.2

R290

R290

R290

電源コンセン
ト4.5.22.1

R290

エネルギー大 エネルギー小換気扇スイッチ
4.5.22.3

照明スイッチ
4.5.22.2

R290

R290

R290

未対策

1.23E-03

未対策

2.45E-03

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

1.23E-03

対策

2.45E-03

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

フライヤースイッチ
4.5.5.4

R290

フライヤースイッチ
4.5.13.4

電灯
4.5.5.6

電子レンジ
4.5.5.5

R290

R290

R290

フライヤースイッチ
4.5.19.4

電灯
4.5.13.6

電子レンジ
4.5.13.5

R290

R290

R290

フライヤースイッチ
4.5.22.4

電灯
4.5.19.6

電子レンジ
4.5.19.5

R290

R290

電灯
4.5.22.6

電子レンジ
4.5.22.5

R290

R290

R290

未対策

1.22E-02

未対策

3.79E-10

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

1.22E-02

対策

3.79.E-10

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

白熱球
4.5.5.7

電子ライター
4.5.5.8

R290

デフロストヒーター（他の機器）
4.5.5.9

R290

白熱球
4.5.13.7

R290

電子ライター
4.5.13.8

R290

デフロストヒーター（他の機器）
4.5.13.9

R290

電子ライター
4.5.19.8

白熱球
4.5.19.7

R290

R290

デフロストヒーター（他の機器）
4.5.19.9

R290

電子ライター
4.5.22.8

白熱球
4.5.22.7

R290

R290

デフロストヒーター（他の機器）
4.5.22.9

R290

R290

未対策

0.00E+00

未対策

6.40E-03

未対策

9.71E-04

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

6.40E-03

対策

9.71E-04

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

コピー機・
プリンター(発火事故）4.5.5.10

コピー機・プリンター(使用による着火）
4.5.5.11

R290

コピー機・
プリンター(発火事故）4.5.13.10

加湿装置
中華まん
4.5.5.12

R290

R290

コピー機・
プリンター(使用による着火）4.5.13.11

R290

コピー機・
プリンター(発火事故）4.5.19.10

加湿装置
中華まん
4.5.13.12

R290

R290

コピー機・
プリンター(使用による着火）
4.5.19.11

R290

コピー機・
プリンター(発火事故）4.5.22.10

加湿装置
中華まん
4.5.19.12

R290

R290

コピー機・
プリンター(使用による着火）
4.5.22.11

R290

加湿装置
中華まん
4.5.22.12

R290

R290

未対策

5.81E-12

未対策

1.53E-01

未対策

1.22E-02

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

5.81E-12

対策

1.53E-01

対策

1.22E-02

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

加温装置
おでん
4.5.5.13

静電気人体・店舗入口扉
4.5.5.14

R290

静電気人体・その他扉
4.5.5.15

R290

加温装置
おでん
4.5.13.13

R290

静電気人体・その他扉
4.5.13.15

静電気人体・店舗入口扉
4.5.13.14

R290

R290

加温装置
おでん
4.5.19.13

R290

静電気人体・店舗入口扉
4.5.19.14

R290

静電気人体・その他扉
4.5.19.15

R290

加温装置
おでん
4.5.22.13

R290

静電気人体・店舗入口扉
4.5.22.14

R290

静電気人体・その他扉
4.5.22.15

R290

R290

未対策

1.22E-02

未対策

0.00E+00

未対策

1.77E-03

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

1.22E-02

対策

0.00E+00

対策

1.77E-03

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

静電気人体・リー
チインケース扉
4.5.5.16

静電気人体・オー
プンケース外装
4.5.5.17

R290

コーヒーディスペ
ンサー
4.5.5.18

R290

静電気人体・オー
プンケース外装
4.5.13.17

静電気人体・リー
チインケース扉
4.5.13.16

R290

R290

コーヒーディスペ
ンサー
4.5.13.18

R290

静電気人体・リー
チインケース扉
4.5.19.16

R290

静電気人体・オー
プンケース外装
4.5.19.17

R290

コーヒーディスペ
ンサー
4.5.19.18

R290

静電気人体・リー
チインケース扉
4.5.22.16

R290

静電気人体・オー
プンケース外装
4.5.22.17

R290

コーヒーディスペ
ンサー
4.5.22.18

R290

R290

未対策

3.50E-03

未対策

1.77E-03

未対策

2.04E-01

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

3.50E-03

対策

1.77E-03

対策

2.04E-01

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.5.5.19

ブラシモーター（製品外）※常時着火源4.5.5.20

R290

燃焼式
暖房機
4.5.5.21

R290

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.5.13.19

R290

燃焼式
暖房機
4.5.13.21

ブラシモーター（製品外）※常時着火源4.5.13.20

R290

R290

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.5.19.19

R290

ブラシモーター（製品外）※常時着火源4.5.19.20

R290

燃焼式
暖房機
4.5.19.21

R290

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.5.22.19

R290

ブラシモーター（製品外）※常時着火源4.5.22.20

R290

燃焼式
暖房機
4.5.22.21

R290

R290

未対策

1.17E-03

未対策

0.00E+00

未対策

4.18E-05

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

1.17E-03

対策

0.00E+00

対策

4.18E-05

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

D-3・d-3 (未対策 対策)
店内設置サブツリー（ 2 ）内蔵SCリスクアセスメント
使用時ＦＴＡ リーチイン上ユニット
冷媒：R290
時間的遭遇確率（店舗内）
4.6.5

庫内漏えい・ファン稼働
可燃域継続時間= 1.77 min

エネルギー大 エネルギー小庫外漏えい・ファン故障デフロスト
可燃域継続時間= 10.93 min

4.6.5a

4.6.5b

4.6.8a

4.6.8bエネルギー大エネルギー小4.13E-01

4.04E-01

8.21E-03

未対策

―

―

―

未対策

5.01E-01

4.92E-01

9.45E-03

対策

4.13E-01

4.04E-01

8.21E-03

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

5.01E-01

4.92E-01

9.45E-03

照明スイッチ4.6.5.2

R290

時間的遭遇確率（店舗内）
4.6.12

min

未対策

R290

電源コンセン
ト4.6.5.1

庫内漏えい・ファン停止
可燃域継続時間= 0

時間的遭遇確率（店舗内）
4.6.8

換気扇スイッチ
4.6.5.3

R290

R290

照明スイッチ4.6.8.2

電源コンセン
ト4.6.8.1

R290

エネルギー大 エネルギー小

R290

R290

電源コンセン
ト4.6.12.1

換気扇スイッチ
4.6.8.3

R290

R290

4.6.12a

照明スイッチ
4.6.12.2

R290

4.6.12b

換気扇スイッチ
4.6.12.3

R290

R290

未対策

1.23E-03

未対策

2.45E-03

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

7.56E-03

未対策

1.51E-03

未対策

0.00E+00

対策

1.23E-03

対策

2.45E-03

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

7.56E-03

対策

1.51E-03

対策

0.00E+00

電灯
4.6.5.6

フライヤースイッチ
4.6.8.4

フライヤースイッチ
4.6.5.4

電子レンジ
4.6.5.5

R290

R290

R290

電子レンジ
4.6.8.5

R290

フライヤースイッチ
4.6.12.4

電灯
4.6.8.6

R290

R290

電灯
4.6.12.6

電子レンジ
4.6.12.5

R290

R290

R290

未対策

1.22E-02

未対策

3.79E-10

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

7.34E-03

未対策

2.35E-09

未対策

0.00E+00

対策

1.22E-02

対策

3.79E-10

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

7.34E-03

対策

2.35E-09

対策

0.00E+00

白熱球
4.6.5.7

デフロストヒーター（他の機器）
4.6.5.9

電子ライター
4.6.5.8

R290

R290

白熱球
4.6.8.7

R290

R290

R290

電子ライター
4.6.12.8

白熱球
4.6.12.7

デフロストヒーター（他の機器）
4.6.8.9

電子ライター
4.6.8.8

R290

R290

デフロストヒーター（他の機器）
4.6.12.9

R290

R290

未対策

0.00E+00

未対策

6.40E-03

未対策

9.71E-04

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

1.03E-04

対策

0.00E+00

対策

6.40E-03

対策

9.71E-04

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

1.03E-04

加湿装置
中華まん
4.6.5.12

コピー機・プリンター(発火事故）4.6.8.10

コピー機・プリンター(使用による着火）
4.6.5.11

コピー機・プリンター(発火事故）4.6.5.10

R290

R290

R290

コピー機・
プリンター(使用による着火）
4.6.8.11

R290

コピー機・
プリンター(発火事故）4.6.12.10

加湿装置
中華まん
4.6.8.12

R290

R290

コピー機・
プリンター(使用による着火）
4.6.12.11

R290

加湿装置
中華まん
4.6.12.12

R290

R290

未対策

5.81E-12

未対策

1.53E-01

未対策

1.22E-02

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

3.59E-11

未対策

3.85E-01

未対策

7.34E-03

対策

5.81E-12

対策

1.53E-01

対策

1.22E-02

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

3.59E-11

対策

3.85E-01

対策

7.34E-03

加温装置
おでん
4.6.5.13

静電気人体・店舗入口扉
4.6.5.14

R290

静電気人体・その他扉
4.6.5.15

R290

加温装置
おでん
4.6.8.13

R290

静電気人体・店舗入口扉
4.6.8.14

R290

加温装置
おでん
4.6.12.13

静電気人体・その他扉
4.6.8.15

R290

R290

静電気人体・店舗入口扉
4.6.12.14

R290

静電気人体・その他扉
4.6.12.15

R290

R290

未対策

1.22E-02

未対策

0.00E+00

未対策

1.77E-03

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

7.34E-03

未対策

0.00E+00

未対策

1.04E-03

対策

1.22E-02

対策

0.00E+00

対策

1.77E-03

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

7.34E-03

対策

0.00E+00

対策

1.04E-03

静電気人体・リー
チインケース扉
4.6.5.16

静電気人体・オー
プンケース外装
4.6.5.17

R290

コーヒーディスペ
ンサー
4.6.5.18

R290

静電気人体・リー
チインケース扉
4.6.8.16

R290

静電気人体・オー
プンケース外装
4.6.8.17

R290

コーヒーディスペ
ンサー
4.6.8.18

R290

静電気人体・リー
チインケース扉
4.6.12.16

R290

静電気人体・オー
プンケース外装
4.6.12.17

R290

コーヒーディスペ
ンサー
4.6.12.18

R290

R290

未対策

3.50E-03

未対策

1.77E-03

未対策

2.04E-01

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

1.97E-03

未対策

1.04E-03

未対策

7.58E-02

対策

3.50E-03

対策

1.77E-03

対策

2.04E-01

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

1.97E-03

対策

1.04E-03

対策

7.58E-02

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.6.5.19

ブラシモーター（製品外）※常時着火源4.6.5.20

R290

燃焼式
暖房機
4.6.5.21

R290

ブラシモーター（製品外）※常時着火源4.6.820

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.6.8.19

R290

R290

燃焼式
暖房機
4.6.8.21

R290

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.6.12.19

R290

燃焼式
暖房機
4.6.12.21

ブラシモーター（製品外）※常時着火源

R290

R290

R290

未対策

1.17E-03

未対策

0.00E+00

未対策

4.18E-05

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

5.39E-03

未対策

0.00E+00

未対策

4.24E-05

対策

1.17E-03

対策

0.00E+00

対策

4.18E-05

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

5.39E-03

対策

0.00E+00

対策

4.24E-05

D-4 （バックヤード設置 未対策 ）内蔵SCリスクアセスメント
使用時ＦＴＡ リーチイン上ユニット
冷媒：R290

バックヤード内で着火する

許容値
5.26E-09

R290

8.37E-05

ファン稼働時に着火する確率
4.7.1

ファン停止時に着火する確率
4.8.1

R290
R290

7.07E-05
1.29E-05

庫内漏えいして着火する確率
4.7.2

庫内漏えいして着火する確率
4.8.2

庫外漏えいして着火する確率
4.7.15R290

庫外漏えいして着火する確率
4.8.9

R290
R290

R290

7.07E-05

6.45E-06
0.00E+00

冷媒漏えい発生確率
4.5.6

空間的遭
遇確率
4.7.4

5.59E-02

エネルギー大4.7.4aエネルギー小4.7.4b

冷媒漏えい発生確率
4.5.6

空間的遭
遇確率
4.8.4

R290

R290

7.90E-02

6.49E-06

7.90E-02
5.59E-02

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.7.5

R290

R290

1.00E-03

エネルギー大4.8.4aエネルギー小4.8.4b

1.00E-03

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.8.5

ファン稼働率
4.7.25

ファン停止率
4.8.15R290
R290

9.18E-01
8.22E-02

9.18E-01

エネルギー大4.7.5aエネルギー小4.7.5b

R290

8.22E-02

9.164E-01

噴出漏れ
発生確率
4.5.7

可燃範囲内に着火源が存在する
4.7.16R290

R290

5.26E-07

0.00E+00

エネルギー大4.8.5aエネルギー小4.8.5b

R290

8.36E-02

噴出漏れ
発生確率
4.5.7

ファン稼働率
4.7.25

R290

デフロスト停止時に着火する確率
4.8.13

ファン故障時に着火する確率
4.8.10

R290

R290

R290

5.26E-07

1.88E-08

6.47E-06

9.164E-01

急速漏れ
発生確率
4.5.8

バックヤード内
噴出もれ着火確率
4.7.17

バックヤード内
急速もれ着火確率
4.7.20

急速漏れ
発生確率
4.5.8

バックヤード内
微小もれ着火確率
4.7.23

冷媒漏えい発生確率
4.5.6

空間的遭
遇確率
4.8.11

R290

R290

R290

R290

R290

1.89E-05

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.89E-05

R290

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.8.12R290

8.39E-02
5.93E-02

エネルギー大4.8.11aエネルギー小4.8.11b

R290
R290

1.00E-03

8.39E-02
R290

8.39E-02
1.00E+00

R290

微小漏れ
発生確率
4.5.9

空間的遭
遇確率
4.7.18

噴出漏れ
発生確率
4.5.7

R290

9.82E-04

R290

0.00E+00
0.00E+00

空間的遭遇確率4.7.24

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.7.24aエネルギー小4.7.24b

1.07E-01

エネルギー大4.8.12aエネルギー小4.8.12bエネルギー大4.8.14aエネルギー小4.8.14b

ファン故障時の停止率
4.8.16R290

R290

9.82E-04

2.50E-04

1.07E-01

9.82E-04

R290

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.7.19R290

0.00E+00
0.00E+00」

エネルギー大4.7.19aエネルギー小4.7.19b

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.7.22

5.26E-07

空間的遭
遇確率4.7.21
R290

0.00E+00
0.00E+00

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.7.22

急速漏れ
発生確率
4.5.8

R290

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.7.22aエネルギー小4.7.22b

噴出漏れ
発生確率
4.5.7

微小漏れ
発生確率
4.5.9

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.7.22aエネルギー小4.7.22b

ファン故障率
4.8.17

ファン故障時の運転
停止率

4.8.18R290

R290

エネルギー大4.7.21aエネルギー小4.7.21b

2.50E-04

R290

R290
R290

R290

5.26E-07
1.89E-05

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.8.12R290

R290

9.82E-04

急速漏れ
発生確率
4.5.8

R290

1.89E-05

0.00E+00

デフロスト運転停止率
4.8.191.00E-03

8.17E-01

R290

エネルギー大4.7.18aエネルギー小4.7.18b

8.17E-01

微小漏れ
発生確率
4.5.9

微小漏れ
発生確率
4.5.9

冷媒漏えい発生確率
4.5.6

空間的遭
遇確率
4.8.14

ファン故障
時の警報
対策
4.8.20エネルギー大4.8.12aエネルギー小4.8.12b

R290

8.33E-02

d-4 （バックヤード設置 対策 ）内蔵SCリスクアセスメント
使用時ＦＴＡ リーチイン上ユニット
冷媒：R290

バックヤード内で着火する。

許容値
5.26E-09

R290

2.65E-09

ファン稼働時に着火する確率
4.7.1

ファン停止時に着火する確率
4.8.1

R290
R290

7.72E-10
1.88E-09

庫内漏えいして着火する確率
4.7.2

庫内漏えいして着火する確率
4.8.2

庫外漏えいして着火する確率
4.7.15

庫外漏えいして着火する確率
4.8.9

R290
R290

7.72E-10

R290

R290

1.93E-13
0.00E+00

遮断弁故障時庫内漏えいして着火する確率
4.7.3

7.90E-02
5.59E-02

R290

R290

R290

R290

7.72E-10

0.00E+00

1.93E-13

0.00E+00

遮断弁が開のままになる確率
4.5.10R290

R290

エネルギー大4.7.4aエネルギー小4.7.4b遮断弁正常時庫内漏えいして着火する確率
4.8.6

遮断弁故障時庫内漏えいして着火する確率
4.8.3

遮断弁正常時庫内漏えいして着火する確率
4.7.11

冷媒漏えい発生確率
4.5.6

空間的遭
遇確率
4.7.4

1.88E-09

R290

1.00E-03

1.00E-05

0.00E+00

遮断弁が閉動作する確率
4.5.14エネルギー大4.7.12aエネルギー小4.7.12b7.90E-02
5.59E-02

1.00E-03

遮断弁が閉動作する確率
4.5.14R290

R290

0.00E+00
1.00E-05
0.00E+00

エネルギー大4.8.7aエネルギー小4.8.7b

1.00E-03

R290

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.7.13

ファン稼働率
4.7.25

R290

エネルギー大4.8.4aエネルギー小4.8.4b

冷媒漏えい発生確率
4.5.6

空間的遭
遇確率
4.8.7

R290

R290

1.00E-03

遮断弁が開のままになる確率
4.5.10冷媒漏えい発生確率
4.5.6

空間的遭
遇確率
4.8.4

R290

R290

0.00E+00

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.7.5

冷媒漏えい発生確率
4.5.6

空間的遭
遇確率
4.7.12

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.8.5

9.9999E-01

ファン稼働率
4.7.25

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.8.8

ファン停止率
4.8.15

R290

ファン停止率
4.8.159.9999E-01

R290
R290

9.18E-01
8.22E-02

0.00E+00

エネルギー大4.7.5aエネルギー小4.7.5b

R290

0.00E+00

9.997500E-01

噴出漏れ
発生確率
4.5.7

R290
R290

9.18E-01

9.997500E-01

8.22E-02

可燃範囲内に着火源が存在する
4.7.16

漏えい時警報対策
4.5.10.2

遮断弁が開のま
ま故障する確率4.5.10.1

エネルギー大4.7.13aエネルギー小4.7.13b

R290

噴出漏れ
発生確率
4.5.7

ファン稼働率
4.7.25R290

5.26E-07

0.00E+00

2.50E-04

0.00E+00

遮断弁が開のま
ま故障する確率4.5.10.1

エネルギー大4.8.8aエネルギー小4.8.8b

R290

2.50E-04

デフロスト停止時に着火する確率
4.8.13

ファン故障時に着火する確率
4.8.10

漏えい時警報対策
4.5.10.2
R290

R290

1.00E-04

1.00E-01

5.26E-07

R290

R290

R290

1.88E-09

0.00E+00

9.997500E-01

1.00E-01

R290

R290

R290

0.00E+00

R290

R290

エネルギー大4.8.5aエネルギー小4.8.5b

1.00E-04

急速漏れ
発生確率
4.5.8

バックヤード内
噴出もれ着火確率
4.7.17

急速漏れ
発生確率
4.5.8

バックヤード内
微小もれ着火確率
4.7.23

バックヤード内
急速もれ着火確率
4.7.20冷媒漏えい発生確率
4.5.6

空間的遭
遇確率
4.8.11

R290

R290

R290

R290

R290

1.89E-05

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.89E-05

R290
R290

8.39E-02
5.93E-02

エネルギー大4.8.11aエネルギー小4.8.11b

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.8.12R290
R290

1.00E-03

0.00E+00
R290

0.00E+00
1.00E-01

R290

微小漏れ
発生確率
4.5.9

空間的遭
遇確率
4.7.18

噴出漏れ
発生確率
4.5.7

R290

9.82E-04

R290

0.00E+00
0.00E+00

空間的遭遇確率4.7.24

0.00E+00

エネルギー大4.7.24aエネルギー小4.7.24b

1.07E-01

エネルギー大4.8.12aエネルギー小4.8.12bエネルギー大4.8.14aエネルギー小4.8.14b

ファン故障時の停止率
4.8.16R290

R290

9.82E-04

2.50E-04

1.07E-01

9.82E-04

R290

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.7.19R290

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.7.19aエネルギー小4.7.19b

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.7.22

5.26E-07

空間的遭
遇確率4.7.21
R290

0.00E+00
0.00E+00

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.7.22

急速漏れ
発生確率
4.5.8

0.00E+00

R290

エネルギー大4.7.21aエネルギー小4.7.21b

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.7.22aエネルギー小4.7.22b

噴出漏れ
発生確率
4.5.7

R290

0.00E+00

微小漏れ
発生確率
4.5.9

エネルギー大4.7.22aエネルギー小4.7.22b

ファン故障率
4.8.17

ファン故障時の運転
停止率

4.8.18R290

2.50E-04

R290

R290
R290

R290

5.26E-07
1.89E-05

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.8.12R290

R290

9.82E-04

急速漏れ
発生確率
4.5.8

R290

1.89E-05

0.00E+00

デフロスト運転停止率
4.8.191.00E-03

8.17E-01

R290

0.00E+00

エネルギー大4.7.18aエネルギー小4.7.18b

8.17E-01

微小漏れ
発生確率
4.5.9

微小漏れ
発生確率
4.5.9

冷媒漏えい発生確率
4.5.6

空間的遭
遇確率
4.8.14

ファン故障
時の警報
対策
4.8.20エネルギー大4.8.12aエネルギー小4.8.12b

R290

0.00E+00

D‐4・d‐4 （未対策 対策)
バックヤード内設置サブツリー
内蔵SCリスクアセスメント
使用時ＦＴＡ リーチイン上ユニット
冷媒：R290

24.01

床面積

m2

庫内漏えい・ファン稼働
可燃域継続時間= 115 min

庫外漏えい・噴出もれ・ファン稼働(漏えい速度7.5kg/h) 可燃域継続時間=0[min]

庫内漏えい・ファン稼働
可燃域継続時間= 115 min

R290

エネルギー大 エネルギー小庫内漏えい・ファン稼働
可燃域継続時間= 115 min

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.7.22

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.8.5

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.7.19

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.7.13

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.7.5

庫外漏えい・急速微小もれ・ファン稼働
可燃域継続時間=0[min]R290

エネルギー大 エネルギー小R290

エネルギー大 エネルギー小R290

エネルギー大 エネルギー小庫内漏えい・ファン停止
可燃域継続時間= 0

庫外漏えい・ファン故障デフロスト
可燃域継続時間= 165.62 min

min

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.8.8
R290

エネルギー大 エネルギー小時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.8.12
R290

エネルギー大 エネルギー小R290

エネルギー大 エネルギー小4.7.5a

4.7.5b

4.7.13a4.7.13b4.7.19a4.7.19b4.7.22a4.7.22b4.4.5a4.4.5b

4.8.8a4.8.8b

未対策

1.00E+00

9.18E-01

8.22E-02

未対策

―

―

―

未対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

未対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

未対策

1.00E+00

9.18E-01

8.22E-02

未対策

―

―

―

未対策

9.24E-01

8.17E-01

1.07E-01

対策

1.00E+00

9.18E-01

8.22E-02

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

1.00E+00

9.18E-01

8.22E-02

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

9.24E-01

8.17E-01

1.07E-01

電源コンセン
ト4.7.5.1

照明スイッチ4.7.5.2

R290

R290

電源コンセン
ト4.7.19.1

照明スイッチ
4.7.13.2

電源コンセン
ト4.7.13.1

R290

R290

照明スイッチ
4.7.19.2

R290

R290

R290

照明スイッチ4.8.5.2

電源コンセン
ト4.8.5.1

照明スイッチ
4.7.22.2

電源コンセン
ト4.7.22.1

R290

R290

照明スイッチ4.8.8.2

電源コンセン
ト4.8.8.1

R290

R290

照明スイッチ
4.8.12.2

電源コンセン
ト4.8.12.1

R290

R290

R290

未対策

1.53E-01

未対策

1.53E-01

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

1.53E-01

未対策

1.53E-01

未対策

―

未対策

―

未対策

2.17E-01

未対策

2.17E-02

対策

1.53E-01

対策

1.53E-01

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

1.53E-01

対策

1.53E-01

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

2.17E-01

対策

2.17E-02

電灯
4.7.5.3

電灯
4.7.13.3

白熱球
4.7.5.4

R290

R290

電灯
4.7.19.3

白熱球
4.7.13.4

R290

R290

電灯
4.7.22.3

白熱球
4.7.19.4

R290

R290

電灯
4.8.5.3

白熱球
4.7.22.4

R290

R290

白熱球
4.8.5.4

R290

電灯
4.8.8.3

R290

電灯
4.8.12.3

白熱球
4.8.8.4

R290

R290

白熱球
4.8.12.4

R290

R290

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00.E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

燃焼式
給湯器
4.7.5.6

静電気
4.7.5.5

R290

静電気
4.7.13.5

R290

R290

燃焼式
給湯器
4.7.19.6

静電気
4.7.19.5

燃焼式
給湯器
4.7.13.6

R290

R290

燃焼式
給湯器
4.7.22.6

静電気
4.7.22.5

R290

R290

燃焼式
給湯器
4.8.5.6

静電気
4.8.5.5

R290

R290

燃焼式
給湯器
4.8.8.6

静電気
4.8.8.5

R290

R290

燃焼式
給湯器
4.8.12.6

静電気
4.8.12.5

R290

R290

R290

未対策

8.22E-02

未対策

8.89E-01

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

8.22E-02

未対策

8.89E-01

未対策

―

未対策

―

未対策

1.07E-01

未対策

8.98E-02

対策

8.22E-02

対策

1.70E-01

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

8.22E-02

対策

8.89E-01

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

1.07E-01

対策

8.98E-02

燃焼式
調理器
4.8.5.8燃焼式ボイ
ラー
4.8.8.7燃焼式ボイ
ラー
4.7.5.7燃焼式ボイ
ラー
4.7.13.7

燃焼式
調理器
4.7.5.8

R290

R290

燃焼式ボイ
ラー
4.7.19.7

燃焼式
調理器
4.7.13.8

R290

R290

燃焼式ボイ
ラー
4.7.22.7

燃焼式
調理器
4.7.19.8

R290

R290

燃焼式ボイ
ラー
4.8.5.7

燃焼式
調理器
4.7.22.8

R290

R290

R290

R290

燃焼式ボイ
ラー
4.8.12.7

燃焼式
調理器
4.8.8.8

R290

R290

燃焼式
調理器
4.8.12.8

R290

R290

未対策

8.89E-01

未対策

3.95E-01

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

8.89E-01

未対策

3.95E-01

未対策

―

未対策

―

未対策

8.98E-02

未対策

3.99E-01

対策

8.89E-01

対策

3.95E-01

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

8.89E-01

対策

3.95E-01

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

8.98E-02

対策

3.99E-01

4.8.12a4.8.12b

(D-3・d-3・D-4・d-4)

確率数値割付表

内蔵SCリスクアセスメント
使用時確率数値割付（対策・未対策）【店舗内数値パラメータ】

リーチイン上ユニット

床面積[m2]

空間体積
[m3]

84.7

186.34

数値を選択⇒

庫内漏れ[風速0.0m/s]
可燃域継続時間時空積[min][m3・min]1.76563.78

庫外漏れ（4分全量漏れ）[風速0.0m/s]
時空積[m3・min]

床面積[m2]

可燃域継続時間
[min]

84.7

10.93

数値を選択⇒

33.93【対策】
コンデンシングファン個数

ファン故障時警報対策

1

有対策を選択⇒

機器検討データ
R290冷媒No.

項目

店舗内で着火する。

未対策

着火エネルギー区別対策

可燃域継 可燃域継 着火源作 着火源存 着火源使 着火源作 着火源の動回数 存在係数
用回数
在時間
動時間
続時間
続時間
k
nc[回]
n[回]
ΔTIc[h] ΔTI[h]
Tv[h]
Tv[h]

エネル
ギー
大

備考

エネル
ギー
小

未対策

対策

5.42E-06

2.55E-10=No4.5.1+No4.5.1

4.5.1

ファン稼働時に着火する確率

4.33E-06

4.72E-11=No4.5.2+No4.5.15

4.5.2

庫内漏えいして着火する確率

4.33E-06

4.72E-11=No4.5.3+No4.5.11(未対策時=(No4.5.4a*No4.5.5a*No4.5.6*No4.5.25)+(No4.5.4b*No4.5.5b*No4.5.6*No4.5.25))

4.5.3

遮断弁故障時庫内漏えいして着火する確率―

4.72E-11=(No4.5.4a*No4.5.5a*No4.5.6*No4.5.25*No4.5.10)+(No4.5.4b*No4.5.5b*No4.5.6*No4.5.25*No4.5.10)

4.5.4.a

空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

1.15E-02

1.15E-02

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)数値より
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.5.4b

空間的遭遇確率(着火エネルギー小)8.13E-03

8.13E-03

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min))と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.5.5

時間的遭遇確率（店舗内）

4.13E-01

4.13E-01

4.5.5.1～4.5.5.21の合計

4.5.5.a

時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

4.04E-01

4.04E-01

4.5.5.1～4.5.5.13+4.5.5.18～4.5.5.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.5.5b

4.5.5.b

時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小8.21E-03

8.21E-03

4.5.5.14～4.5.5.17の合計

4.5.5.1

電源コンセント

1.23E-03

1.23E-03 2.94E-02 2.94E-02

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)数値と清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.5.5.2

照明スイッチ

2.45E-03

2.45E-03 2.94E-02 2.94E-02

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.5.5.3

換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 2.94E-02 2.94E-02

0

0

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

4.5.5.4

フライヤースイッチ

1.22E-02

1.22E-02 2.94E-02 2.94E-02

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

からあげの賞味期限4時間 4時～24時の間の20時間の間に４時間ごとに調理するとしてON・OFF計10回、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.5.4.5

電子レンジ

3.79E-10

3.79E-10 2.94E-02 2.94E-02

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60

4.5.5.6

電灯

0.00E+00

0.00E+00 2.94E-02 2.94E-02

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.5.5.7

白熱球

0.00E+00

0.00E+00 2.94E-02 2.94E-02

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.5.5.8

電子ライター

6.40E-03

6.40E-03 2.94E-02 2.94E-02 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.5.5.9

デフロストヒーター（他の機器）

9.71E-04

9.71E-04 2.94E-02 2.94E-02

1

1

0.01

1

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.5.5.10 コピー機・プリンター(発火事故）

5.81E-12

5.81E-12 2.94E-02 2.94E-02

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））
Pt1=可燃域継続時間[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60

4.5.5.11 コピー機・プリンター(使用による着火）

1.53E-01

1.53E-01 2.94E-02 2.94E-02

5.0E-02

5.0E-02

50

1

1

1

・コピー機使用による着火確率 コピー機の使用回数50回/日 1回のコピー時間3分 コピーをすると必ず着火する
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=0.05[h]Pt2=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k

2.3

2.3

4.5.5.12 加湿装置中華まん

1.22E-02

1.22E-02 2.94E-02 2.94E-02

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.5.5.13 加温装置おでん

1.22E-02

1.22E-02 2.94E-02 2.94E-02

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

1 / 13 ページ

4.5.5.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00 2.08E-02 2.08E-02

2.8E-102.8E-10010.09351

退店時は放電しないとする⇒確率0

4.5.5.15 静電気人体・その他扉

1.77E-03

1.77E-03 2.08E-02 2.08E-02

2.8E-102.8E-1022

10.09351

4.5.5.17静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。
特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。店舗数：約2万店
店/365日/2＝62回
冷蔵ウォークイン6枚扉・冷凍リーチイン1枚扉。冷蔵リーチインも扉１枚当たり同回数開閉するものと想定。
62回×（6+1）＝434回（1日当たりの最多放電回数と仮定）

4.5.5.16 静電気人体・リーチインケース扉

4.5.5.17 静電気人体・オープンケース外装

4.5.5.18 コーヒーディスペンサー

3.50E-03

1.77E-03

2.04E-01

3.50E-03 2.08E-02 2.08E-02

1.77E-03 2.08E-02 2.08E-02

2.04E-01 2.94E-02 2.94E-02

2.8E-102.8E-10

1.4E-06

2.8E-102.8E-10

1.4E-06

44

22

186

1

1

1

0.0935

1

0.0935

1

1

９億杯/2万庫内漏えいしている時に扉をあけても最初にドアに触れる時は製品外に漏えいしなため、1人目のお客が扉を開け、直後に2人目のお客が扉を開ける確率を10％とすると434回X0.1=43.4回⇒44回 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k
買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を4.1.4.16リーチインの回数基準で5％とすると 434回X0.05=21.7⇒22回
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯・店舗数：約2万店⇒１店舗あたり45000杯/年、内部リレー動作時のアーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1杯販売時あたりのリレー動作回数が1.5回 1日124杯販売 n=1.5X124=186
コーヒーディスペンサーの電力は200～400Wで100V電源で2～4Aになるため、着火エネルギー大とする。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k11.17E-03

1.17E-03 2.08E-02 2.08E-02

1.4E-06

1.4E-06

144

1

0.01

4.5.5.21 燃焼式暖房機

4.18E-05

4.18E-05 2.94E-02 2.94E-02

10

10

1

1

0.0001

4.5.6
4.5.7
4.5.8
4.5.9

冷媒漏えい発生確率
噴出漏れ発生確率
急速漏れ発生確率
微小漏れ発生確率

1.00E-03
5.26E-07
1.89E-05
9.82E-04

1.00E-03
5.26E-07
1.89E-05
9.82E-04=No4.1.7+No4.1.8+No4.1.9
内蔵ショーケース市場漏洩データより 噴出漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数1件/年より）
内蔵ショーケース市場漏洩データより 急速漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数36件/年より）
内蔵ショーケース市場漏洩データより 微小漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数1866件/年より）

4.5.10遮断弁が開のままになる確率―

1.00E-05=No4.5.10.1*No4.5.10.2

4.5.10.1 遮断弁が開のまま故障する確率―1.00E-04

4.5.10.2 漏えい時警報対策―

1.00E-01

ビル用マルチエアコンの弁の故障率を4.05E-04（日冷工：「微燃性冷媒を使用したビル用マルチエアコンのリスク評価報告書」（2017．9））、そのうち弁が開状態で故障する確率を1.0E-04とする。
警報対策による効果を1/10とする

4.5.11―

0.00E+00=(No4.5.12a*No4.5.13a*No4.5.6*No4.5.25*No4.5.14)+(No4.5.12b*No4.5.13b*No4.5.6*No4.5.25*No4.5.14)

4.5.12.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)―

0.00E+00

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)数値より 空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

4.5.12.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)―0.00E+00

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

4.5.134.5.5.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

14.5.5.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

遮断弁正常時庫内漏えいして着火する確率

時間的遭遇確率（店舗内）

1

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k1

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k―0.00E+00

4.5.13.1～4.5.13.21の合計

4.5.13.a 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大―

0.00E+00

4.5.13.1～4.5.13.13+4.5.13.18～4.5.13.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.5.13b

4.5.13.b 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小―0.00E+00

4.5.13.14～4.5.13.17の合計

空間的遭遇確率(着4.5.13.1 電源コンセント―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)数値と清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

4.5.13.2 照明スイッチ―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.5.13.3 換気扇スイッチ―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

4.5.13.4 フライヤースイッチ―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

からあげの賞味期限4時間 4時～24時の間の20時間の間に４時間ごとに調理するとしてON・OFF計10回、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.5.13.5 電子レンジ―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60

4.5.13.6 電灯―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.5.13.7 白熱球―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.5.13.8 電子ライター―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k2 / 13 ページ

2.3

2.3

1

1

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））
Pt1=可燃域継続時間[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60

1

1

・コピー機使用による着火確率 コピー機の使用回数50回/日 1回のコピー時間3分 コピーをすると必ず着火する
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=0.05[h]Pt2=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k1

1NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

1

1

1

1

0.09351

退店時は放電しないとする⇒確率01

0.09351

4.5.13.17静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。

1

4.5.13.9 デフロストヒーター（他の機器）―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

4.5.13.10 コピー機・プリンター(発火事故）―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

4.5.13.11 コピー機・プリンター(使用による着火）―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

5.0E-02

5.0E-0250

1

4.5.13.12 加湿装置中華まん―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

101

4.5.13.13 加温装置おでん―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

4.5.13.14 静電気人体・店舗入口扉―

0.00E+00 2.08E-02 0.00E+00

2.8E-102.8E-100

4.5.13.15 静電気人体・その他扉―

0.00E+00 2.08E-02 0.00E+00

2.8E-102.8E-1022

0.01

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。店舗数：約2万店
店/365日/2＝62回
冷蔵ウォークイン6枚扉・冷凍リーチイン1枚扉。冷蔵リーチインも扉１枚当たり同回数開閉するものと想定。
62回×（6+1）＝434回（1日当たりの最多放電回数と仮定）
4.5.13.16 静電気人体・リーチインケース扉

4.5.13.17 静電気人体・オープンケース外装

4.5.13.18 コーヒーディスペンサー

―

―

―

0.00E+00 2.08E-02 0.00E+00

0.00E+00 2.08E-02 0.00E+00

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

2.8E-102.8E-10

1.4E-06

1.4E-06

2.8E-102.8E-10

1.4E-06

1.4E-06

44

22

186

144

1

1

1

1

0.0935

1

0.09351

1

庫内漏えいしている時に扉をあけても最初にドアに触れる時は製品外に漏えいしなため、1人目のお客が扉を開け、直後に2人目のお客が扉を開ける確率を10％とすると434回X0.1=43.4回⇒44回 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k
買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を4.1.4.16リーチインの回数基準で5％とすると 434回X0.05=21.7⇒22回
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯・店舗数：約2万店⇒１店舗あたり45000杯/年、内部リレー動作時のアーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1杯販売時あたりのリレー動作回数が1.5回 1日124杯販売 n=1.5X124=186
コーヒーディスペンサーの電力は200～400Wで100V電源で2～4Aになるため、着火エネルギー大とする。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k

1

0.01

９億杯/2万1

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k4.5.13.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火―

0.00E+00 2.08E-02 0.00E+00

4.5.13.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源―

0.00E+00

4.5.13.21 燃焼式暖房機―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

4.5.14

遮断弁が閉動作する確率―

4.5.15

庫外漏えいして着火する確率0.00E+00

0.00E+00=No4.5.16*No4.5.25

4.5.16

可燃範囲内に着火源が存在する。

0.00E+00

0.00E+00=No4.5.17+No4.5.20+No4.5.23

4.5.17

店舗内噴出漏れ着火確率

0.00E+00

0.00E+00=(No4.5.18a*No4.5.19a*No4.5.7)+(No4.5.18b*No4.5.19b*No4.5.7)

4.5.18.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

冷媒量500g 4分全量漏れ⇒7.5kg/h、推測より時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。
空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]4.5.18.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

冷媒量500g 4分全量漏れ⇒7.5kg/h、推測より時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する空間
体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5

4.5.19

1
10

10

1

1

0.0001

1

使用時

時間的遭遇確率（店舗内）

9.9999E-01

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k遮断弁が閉動作する確率＝1-遮断弁が開のままになる確率=1-1.0E-05=9.9999E-01

0.00E+00

0.00E+00

4.5.19.1～4.5.19.21の合計

4.5.19.a 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

0.00E+00

0.00E+00

4.5.19.1～4.5.19.13+4.5.19.18～4.5.19.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.5.19b

4.5.19.b 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小0.00E+00

0.00E+00

4.5.19.14～4.5.19.17の合計

4.5.19.1 電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.5.19.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.5.19.3 換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

4.5.19.4 フライヤースイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

からあげの賞味期限4時間 4時～24時の間の20時間の間に４時間ごとに調理するとしてON・OFF計10回、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.5.19.5 電子レンジ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（NITE調査結果）、
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年）） 可燃域継続時間0min
Pt=0[min]X2.5X17/376,406/365/24/60=0

4.5.19.6 電灯

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.5.19.7 白熱球

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.5.19.8 電子ライター

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k3 / 13 ページ

2.3

2.3

1

1

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年）） 可燃域継続時間0min
Pt1=0[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60=01

1

・コピー機使用による着火確率 コピー機の使用回数50回/日 1回のコピー時間3分 コピーをすると必ず着火する
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=0.05[h]Pt2=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k1

1NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

1

1

1

1

0.09351

退店時は放電しないとする⇒確率01

0.09351

4.5.19.17静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。

1

4.5.19.9 デフロストヒーター（他の機器）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

4.5.19.10 コピー機・プリンター(発火事故）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

4.5.19.11 コピー機・プリンター(使用による着火）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

5.0E-02

5.0E-0250

1

4.5.19.12 加湿装置中華まん

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

101

4.5.19.13 加温装置おでん

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

4.5.19.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-100

4.5.19.15 静電気人体・その他扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-1022

0.01

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。
店舗数：約2万店 ９億杯/2万店/365日/2＝62回
冷蔵ウォークイン6枚扉・冷凍リーチイン1枚扉。冷蔵リーチインも扉１枚当たり同回数開閉するものと想定。
62回×（6+1）＝434回（1日当たりの最多放電回数と仮定）
4.5.19.16 静電気人体・リーチインケース扉

4.5.19.17 静電気人体・オープンケース外装

4.5.19.18 コーヒーディスペンサー

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-10

1.4E-06

2.8E-1044

2.8E-10122

1.4E-06

1

186

10.0935

1

0.09351

1

庫内漏えいしている時に扉をあけても最初にドアに触れる時は製品外に漏えいしなため、1人目のお客が扉を開け、直後に2人目のお客が扉を開ける確率を10％とすると434回X0.1=43.4回⇒44回 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k
買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を4.1.13.16リーチインの回数基準で5％とすると 434回X0.05=21.7⇒22回
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯・店舗数：約2万店⇒１店舗あたり45000杯/年、内部リレー動作時のアーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1杯販売時あたりのリレー動作回数が1.5回 1日124杯販売 n=1.5X124=186
コーヒーディスペンサーの電力は200～400Wで100V電源で2～4Aになるため、着火エネルギー大とする。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k11

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k4.5.19.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

144

1

0.01

4.5.19.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

0

1

4.5.19.21 燃焼式暖房機

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

10

10

1

1

0.0001

1

4.5.20

店舗内急速漏れ着火確率

0.00E+00

0.00E+00=(No4.5.21a*No4.5.22a*No4.5.8)+(No4.5.21b*No4.5.22b*No4.5.8)

4.5.21.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

5.2.5項 可燃域を生成しない限界風量式の検証より
庫外もれ・風速2.182m/s・冷媒500g・急速漏れ5.43kgでは可燃域が生成されない。
時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]※微小もれ0.54kg/hも推測により時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.5.21.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

5.2.5項 可燃域を生成しない限界風量式の検証より
庫外もれ・風速2.182m/s・冷媒500g・急速漏れ5.43kgでは可燃域が生成されない。時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min
4.2.2項 3）静電気より静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5※微小もれ0.54kg/hも推測により時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。

4.5.22

0.00E+00

0.00E+00

4.5.22.1～4.5.22.21の合計

4.5.22.a 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

時間的遭遇確率（店舗内）

0.00E+00

0.00E+00

4.5.22.1～4.5.22.13+4.5.22.18～4.5.22.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.5.22b

4.5.22.b 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小0.00E+00

0.00E+00

4.5.22.14～4.5.22.17の合計

4.5.22.1 電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 可燃域継続時間Tv{h}=0(min)/60=0
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.5.22.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.5.22.3 換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

4.5.22.4 フライヤースイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

1

1

からあげの賞味期限4時間 4時～24時の間の20時間の間に４時間ごとに調理するとしてON・OFF計10回、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.5.22.5 電子レンジ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（NITE調査結果）、
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年）） 可燃域継続時間0min
Pt=0[min]X2.5X17/376,406/365/24/60=0

4.5.22.6 電灯

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.5.22.7 白熱球

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.5.22.8 電子ライター

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k

0

0
10

1

4 / 13 ページ

2.3

2.3

1

1

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年）） 可燃域継続時間0min
Pt1=0[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60=01

1

・コピー機使用による着火確率 コピー機の使用回数50回/日 1回のコピー時間3分 コピーをすると必ず着火する
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=0.05[h]Pt2=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k1

1NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

1

1

1

1

0.09351

退店時は放電しないとする⇒確率01

0.09351

4.5.22.17静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。

1

4.5.22.9 デフロストヒーター（他の機器）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

4.5.22.10 コピー機・プリンター(発火事故）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

4.5.22.11 コピー機・プリンター(使用による着火）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

5.0E-02

5.0E-0250

1

4.5.22.12 加湿装置中華まん

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

101

4.5.22.13 加温装置おでん

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

4.5.22.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-100

4.5.22.15 静電気人体・その他扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-1022

0.01

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。
店舗数：約2万店 ９億杯/2万店/365日/2＝62回
冷蔵ウォークイン6枚扉・冷凍リーチイン1枚扉。冷蔵リーチインも扉１枚当たり同回数開閉するものと想定。
62回×（6+1）＝434回（1日当たりの最多放電回数と仮定）
4.5.22.16 静電気人体・リーチインケース扉

4.5.22.17 静電気人体・オープンケース外装

4.5.22.18 コーヒーディスペンサー

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-10

1.4E-06

2.8E-102.8E-10

1.4E-06

44

22

186

1

1

1

0.0935

1

0.09351

1

庫内漏えいしている時に扉をあけても最初にドアに触れる時は製品外に漏えいしなため、1人目のお客が扉を開け、直後に2人目のお客が扉を開ける確率を10％とすると434回X0.1=43.4回⇒44回 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k
買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を4.5.17.16リーチインの回数基準で5％とすると 434回X0.05=21.7⇒22回
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯・店舗数：約2万店⇒１店舗あたり45000杯/年、内部リレー動作時のアーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1杯販売時あたりのリレー動作回数が1.5回 1日124杯販売 n=1.5X124=186
コーヒーディスペンサーの電力は200～400Wで100V電源で2～4Aになるため、着火エネルギー大とする。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k11

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k4.5.22.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

144

1

0.01

4.5.22.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

0

1

4.5.22.21 燃焼式暖房機

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

10

10

1

1

0.0001

1

4.5.23

店舗内微小漏れ着火確率

0.00E+00

0.00E+00=(No4.5.24a*No4.5.22a*No4.5.9)+(No4.5.24b*No4.5.22b*No4.5.9)

4.5.24.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間体積52.822m3

4.5.24.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間体積52.822m3 4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5
0=0/0/52.822/2^0.5

0.91640.9997500

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k0=0/0/52.822

ファン故障率0.025%（4.3節）・デフロストで1日2時間停止で8.33333% 合計の停止率8.36％より(100-8.36=91.64)【対策】凝縮器ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転。故障率のみ計算。

4.5.25

ファン稼働率

4.6.1

ファン停止時に着火する確率

1.09E-06

2.08E-10=No4.6.2+No4.6.9

4.6.2

庫内漏えいして着火する確率

3.95E-07

1.18E-14=No4.6.3+No4.6.6(未対策時=(No4.6.4a*No4.6.5a*No4.5.6*No4.6.25)+(No4.6.4b*No4.6.5b*No4.5.6*No4.6.25))

4.6.3

遮断弁故障時庫内漏えいして着火する確率―

1.18E-14=(No4.6.4a*No4.6.5a*No4.5.6*No4.6.15*No4.5.10)+(No4.6.4b*No4.6.5b*No4.5.6*No4.6.15*No4.5.10)

4.6.4.a

空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

1.15E-02

1.15E-02

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)数値より
空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.6.4.b

空間的遭遇確率(着火エネルギー小)8.13E-03

8.13E-03

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.6.5

時間的遭遇確率（店舗内）

4.13E-01

4.13E-01

4.6.5.1～4.6.5.21の合計

4.6.5.a

時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

4.04E-01

4.04E-01

4.6.5.1～4.6.5.13+4.6.5.18～4.6.5.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.6.5b

4.6.5.b

時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小8.21E-03

8.21E-03

4.6.5.14～4.6.5.17の合計

1.23E-03 2.94E-02 2.94E-02

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)数値と清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.6.5.1

電源コンセント

1.23E-03

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

5 / 13 ページ

4.6.5.2

照明スイッチ

2.45E-03

2.45E-03 2.94E-02 2.94E-02

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.6.5.3

換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 2.94E-02 2.94E-02

0

0

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

4.6.5.4

フライヤースイッチ

1.22E-02

1.22E-02 2.94E-02 2.94E-02

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

からあげの賞味期限4時間 4時～24時の間の20時間の間に４時間ごとに調理するとしてON・OFF計10回、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.6.5.5

電子レンジ

3.79E-10

3.79E-10 2.94E-02 2.94E-02

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60

4.6.5.6

電灯

0.00E+00

0.00E+00 2.94E-02 2.94E-02

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.6.5.7

白熱球

0.00E+00

0.00E+00 2.94E-02 2.94E-02

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.6.5.8

電子ライター

6.40E-03

6.40E-03 2.94E-02 2.94E-02 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.6.5.9

デフロストヒーター（他の機器）

9.71E-04

9.71E-04 2.94E-02 2.94E-02

1

1

0.01

1

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.6.5.10 コピー機・プリンター(発火事故）

5.81E-12

5.81E-12 2.94E-02 2.94E-02

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））
Pt1=可燃域継続時間[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60

4.6.5.11 コピー機・プリンター(使用による着火）

1.53E-01

1.53E-01 2.94E-02 2.94E-02

5.0E-02

5.0E-02

50

1

1

1

・コピー機使用による着火確率 コピー機の使用回数50回/日 1回のコピー時間3分 コピーをすると必ず着火する
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=0.05[h]Pt2=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k
NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

2.3

2.3

4.6.5.12 加湿装置中華まん

1.22E-02

1.22E-02 2.94E-02 2.94E-02

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

4.6.5.13 加温装置おでん

1.22E-02

1.22E-02 2.94E-02 2.94E-02

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

4.6.5.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00 2.08E-02 2.08E-02

2.8E-102.8E-10010.09351

退店時は放電しないとする⇒確率0

4.6.5.15 静電気人体・その他扉

1.77E-03

1.77E-03 2.08E-02 2.08E-02

2.8E-102.8E-1022

10.09351

4.6.5.17静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。
店舗数：約2万店 ９億杯/2万店/365日/2＝62回
冷蔵ウォークイン6枚扉・冷凍リーチイン1枚扉。冷蔵リーチインも扉１枚当たり同回数開閉するものと想定。
62回×（6+1）＝434回（1日当たりの最多放電回数と仮定）
4.6.5.16 静電気人体・リーチインケース扉

4.6.5.17 静電気人体・オープンケース外装

4.6.5.18 コーヒーディスペンサー

3.50E-03

1.77E-03

2.04E-01

3.50E-03 2.08E-02 2.08E-02

1.77E-03 2.08E-02 2.08E-02

2.04E-01 2.94E-02 2.94E-02

2.8E-102.8E-10

1.4E-06

1.4E-06

2.8E-102.8E-10

1.4E-06

1.4E-06

44

22

186

144

1

1

1

1

0.0935

1

0.09351

1

買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を4.6.4.16リーチインの回数基準で5％とすると 434回X0.05=21.7⇒22回
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯・店舗数：約2万店⇒１店舗あたり45000杯/年、内部リレー動作時のアーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1杯販売時あたりのリレー動作回数が1.5回 1日124杯販売 n=1.5X124=186
コーヒーディスペンサーの電力は200～400Wで100V電源で2～4Aになるため、着火エネルギー大とする。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k

1

0.01

庫内漏えいしている時に扉をあけても最初にドアに触れる時は製品外に漏えいしなため、1人目のお客が扉を開け、直後に2人目のお客が扉を開ける確率を10％とすると434回X0.1=43.4回⇒44回 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k1

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k4.6.5.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

1.17E-03

1.17E-03 2.08E-02 2.08E-02

4.6.5.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

0.00E+00

0.00E+00 2.94E-02 2.94E-02

0

0

0

0

0

1

4.6.5.21 燃焼式暖房機

4.18E-05

4.18E-05 2.94E-02 2.94E-02

10

10

1

1

0.000114.6.6

遮断弁正常時庫内漏えいして着火する確率―0.00E+00=(No4.6.7a*No4.6.8a*No4.5.6*No4.6.15*No4.5.14)+(No4.6.7b*No4.6.8b*No4.5.6*No4.6.15*No4.5.14)

4.6.7.a

空間的遭遇確率(着火エネルギー大)―

0.00E+00

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)数値より
空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

4.6.7.b

空間的遭遇確率(着火エネルギー小)―0.00E+00

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

4.6.8

時間的遭遇確率（店舗内）―

0.00E+00

4.6.8.1～4.6.8.21の合計

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.6.8.a

時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大―

0.00E+00

4.6.8.1～4.6.8.13+4.6.8.18～4.6.8.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.6.8b

4.6.8.b

時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小―0.00E+00

4.6.8.14～4.6.8.17の合計

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)の数値と清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

4.6.8.1

電源コンセント―

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

6 / 13 ページ

4.6.8.2

照明スイッチ

―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.6.8.3

換気扇スイッチ―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

4.6.8.4

フライヤースイッチ―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

からあげの賞味期限4時間 4時～24時の間の20時間の間に４時間ごとに調理するとしてON・OFF計10回、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.6.8.5

電子レンジ―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60

4.6.8.6

電灯―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.6.8.7

白熱球―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.6.8.8

電子ライター―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.6.8.9

デフロストヒーター（他の機器）―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

1

1

0.01

1

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.6.8.10 コピー機・プリンター(発火事故）―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））
Pt1=可燃域継続時間[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60

4.6.8.11 コピー機・プリンター(使用による着火）―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

5.0E-02

5.0E-02

50

1

1

1

・コピー機使用による着火確率 コピー機の使用回数50回/日 1回のコピー時間3分 コピーをすると必ず着火する
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=0.05[h]Pt2=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k
NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

2.3

2.3

4.6.8.12 加湿装置中華まん―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

4.6.8.13 加温装置おでん―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

4.6.8.14 静電気人体・店舗入口扉―

0.00E+00 2.08E-02 0.00E+00

2.8E-102.8E-10010.09351

退店時は放電しないとする⇒確率0

4.6.8.15 静電気人体・その他扉―

0.00E+00 2.08E-02 0.00E+00

2.8E-102.8E-1022

10.09351

4.6.8.17静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。
店舗数：約2万店 ９億杯/2万店/365日/2＝62回
冷蔵ウォークイン6枚扉・冷凍リーチイン1枚扉。冷蔵リーチインも扉１枚当たり同回数開閉するものと想定。
62回×（6+1）＝434回（1日当たりの最多放電回数と仮定）

使用時 4.6.8.16 静電気人体・リーチインケース扉

4.6.8.17 静電気人体・オープンケース外装

4.6.8.18 コーヒーディスペンサー

―

―

―

0.00E+00 2.08E-02 0.00E+00

0.00E+00 2.08E-02 0.00E+00

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

2.8E-102.8E-10

1.4E-06

1.4E-06

2.8E-102.8E-10

1.4E-06

1.4E-06

44

22

186

144

1

1

1

1

0.0935

1

0.09351

1

買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を4.2.4.16リーチインの回数基準で5％とすると 434回X0.05=21.7⇒22回
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯・店舗数：約2万店⇒１店舗あたり45000杯/年、内部リレー動作時のアーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1杯販売時あたりのリレー動作回数が1.5回 1日124杯販売 n=1.5X124=186
コーヒーディスペンサーの電力は200～400Wで100V電源で2～4Aになるため、着火エネルギー大とする。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k

1

0.01

庫内漏えいしている時に扉をあけても最初にドアに触れる時は製品外に漏えいしなため、1人目のお客が扉を開け、直後に2人目のお客が扉を開ける確率を10％とすると434回X0.1=43.4回⇒44回 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k1

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k4.6.8.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火―

0.00E+00 2.08E-02 0.00E+00

4.6.8.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

0

0

0

0

0

1

4.6.8.21 燃焼式暖房機―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

10

10

1

1

0.000114.6.9

庫外漏えいして着火する確率

6.95E-07

2.08E-10=No4.6.10+No4.6.13

4.6.10

ファン故障時に着火する確率

2.08E-09

2.08E-10=(No4.6.11a*No4.6.12a*No4.5.6*No4.6.16*No4.6.20)+(No4.6.11b*No4.6.12b*No4.5.6*No4.6.16*No4.6.20)

4.6.11.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

1.67E-02

1.67E-02

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)より
空間的遭遇確率=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]4.6.11.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)1.18E-02

1.18E-02

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する空間
体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5

4.6.12

時間的遭遇確率（店舗内）

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k5.01E-01

5.01E-01

4.6.12.1～4.6.12.21の合計

4.6.12.a 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

4.92E-01

4.92E-01

4.6.12.1～4.6.12.13+4.6.12.18～4.6.12.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.6.12b

4.6.12.b 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小9.45E-03

9.45E-03

4.6.12.14～4.6.12.17の合計

4.6.12.1 電源コンセント

7.56E-03

7.56E-03 1.82E-01 1.82E-01

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)の数値と清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.6.12.2 照明スイッチ

1.51E-03

1.51E-03 1.82E-01 1.82E-01

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k
リーチイン近くにある場合、冷媒漏えい時床へ落下する際にスイッチに接するため、その存在係数k=0.1とする。

7 / 13 ページ

4.6.12.3 換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

0

0

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

4.6.12.4 フライヤースイッチ

7.34E-03

7.34E-03 1.82E-01 1.82E-01

1.4E-06

1.4E-06

10

1

0.1

1

からあげの賞味期限4時間 4時～24時の間の20時間の間に４時間ごとに調理するとしてON・OFF計10回、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k
リーチイン近くにある場合、冷媒漏えい時床へ落下する際にスイッチに接するため、その存在係数k=0.1とする。

4.6.12.5 電子レンジ

2.35E-09

2.35E-09 1.82E-01 1.82E-01

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60

4.6.12.6 電灯

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

0

0

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.6.12.7 白熱球

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.6.12.8 電子ライター

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、電子ライターの試し操作を19cm以下の高さで行わないため、着火源とならない

4.6.12.9 デフロストヒーター（他の機器）

1.03E-04

1.03E-04 1.82E-01 1.82E-01

1

1

0.001

1

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k
リーチイン近くにある場合、冷媒漏えい時床へ落下する際に他のショーケースに入り込み、その確率を0.1とし、存在係数に乗ずる。存在係数k=0.001とする。

4.6.12.10 コピー機・プリンター(発火事故）

3.59E-11

3.59E-11 1.82E-01 1.82E-01

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））※可燃域継続時間は割付表上【数値パラメータ】参照
Pt1=可燃域継続時間[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60

4.6.12.11 コピー機・プリンター(使用による着火）

3.85E-01

3.85E-01 1.82E-01 1.82E-01

5.0E-02

5.0E-02

50

1

1

1

・コピー機使用による着火確率 コピー機の使用回数50回/日 1回のコピー時間3分 コピーをすると必ず着火する
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=0.05[h]Pt2=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.6.12.12 加湿装置中華まん

7.34E-03

7.34E-03 1.82E-01 1.82E-01

1.4E-06

1.4E-06

10

1

0.1

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.6.12.13 加温装置おでん

7.34E-03

7.34E-03 1.82E-01 1.82E-01

1.4E-06

1.4E-06

10

1

0.1

1

4.6.12.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00 1.29E-01 1.29E-01

2.8E-102.8E-10010.00935

1

退店時は放電しないとする⇒確率0

4.6.12.15 静電気人体・その他扉

1.04E-03

1.04E-03 1.29E-01 1.29E-01

2.8E-102.8E-1022

10.009351

4.6.8.17静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。
リーチイン近くにある場合、冷媒漏えい時床へ落下する際に他のショーケースに回り込む、その確率を0.1とし、存在係数に乗ずる。存在係数k=0.00935とする。

2.3

2.3

0

0

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。
店舗数：約2万店 ９億杯/2万店/365日/2＝62回
冷蔵ウォークイン6枚扉・冷凍リーチイン1枚扉。冷蔵リーチインも扉１枚当たり同回数開閉するものと想定。
62回×（6+1）＝434回（1日当たりの最多放電回数と仮定）
4.6.12.16 静電気人体・リーチインケース扉

4.6.12.17 静電気人体・オープンケース外装

4.6.12.18 コーヒーディスペンサー

1.97E-03

1.04E-03

7.58E-02

1.97E-03 1.29E-01 1.29E-01

1.04E-03 1.29E-01 1.29E-01

7.58E-02 1.82E-01 1.82E-01

1.4E-06

2.8E-10

1.4E-06

44

22

186

1

1

1

0.0093510.009350.1

1

庫内漏えいしている時に扉をあけても最初にドアに触れる時は製品外に漏えいしなため、1人目のお客が扉を開け、直後に2人目のお客が扉を開ける確率を10％とすると434回X0.1=43.4回⇒44回 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
リーチイン近くにある場合、冷媒漏えい時床へ落下する際に他のショーケースに回り込む、その確率を0.1とし、存在係数に乗ずる。存在係数k=0.00935とする。
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k
買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を4.2.4.16リーチインの回数基準で5％とすると 434回X0.05=21.7⇒22回
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
リーチイン近くにある場合、冷媒漏えい時床へ落下する際に他のショーケースに回り込む、その確率を0.1とし、存在係数に乗ずる。存在係数k=0.00935とする。
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯・店舗数：約2万店⇒１店舗あたり45000杯/年、内部リレー動作時のアーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1杯販売時あたりのリレー動作回数が1.5回 1日124杯販売 n=1.5X124=186
コーヒーディスペンサーの電力は200～400Wで100V電源で2～4Aになるため、着火エネルギー大とする。
リーチイン近くにある場合、冷媒漏えい時床へ落下する際にディスペンサーに回り込む、その存在係数k=0.1とする。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k

1

144

1

0.01

0.00E+00

0

0

0

0

0

1

4.24E-05

4.24E-05 1.82E-01 1.82E-01

10

10

1

1

0.0001

1

6.93E-07

0.00E+00=(No4.6.14a*No4.6.12a*No4.5.6*No4.6.19)+(No4.6.14b*No4.6.12b*No4.5.6*No4.6.19)

1.67E-02

0.00E+00

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)より
空間的遭遇確率=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】凝縮ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転⇒時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間的遭遇確率=0/0/空間体積5.39E-03 1.29E-01 1.29E-01

4.6.12.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

0.00E+00

4.6.12.21 燃焼式暖房機
4.6.131

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k1.4E-06

5.39E-03

4.6.14.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

2.8E-102.8E-10

1.4E-06

4.6.12.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

デフロスト停止時に着火する確率

2.8E-10

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.6.14.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)1.18E-02

0.00E+00

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】凝縮ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転⇒時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=0/0/空間体積/2^0.5

4.6.15

ファン停止率0.08358

2.50E-04=No4.6.16+No4.6.19
ファン故障時の停止率＋デフロスト運転停止率の合計

4.6.16

ファン故障時の停止率

0.00025

2.50E-04=No4.6.17+No4.6.18
ファン故障率＋ファン故障時の運転停止率の合計

8 / 13 ページ

4.6.17

ファン故障率

0.00025

2.50E-04

4.6.18

ファン故障時の運転停止率

0.00000

0.00000

4.6.19デフロスト運転停止率

0.08333

0.00000

4.6.20

ファン故障時の警報対策

1.00000

1.00E-01

ファン故障率0.025%（4.3節）【対策】コンデンシングファンは2個以上設置する。 ２個設置するとして、２個がどちらも故障する確率は0.025%X0.025%=6.25E-04%
ファン故障以外に停止要素はないものとして0とした。
デフロストで1日2時間停止で8.33333%【対策】凝縮器ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転。
ファン故障時の警報対策による係数対策無しだと1.0 対策ありだと0.1

9 / 13 ページ

【バックヤード内数値パラメータ】
床面積[m2]
数値を選択⇒

24.01

空間体積
[m3]
52.822

庫内漏れ[風速0.0m/s]
可燃域継続時間時空積[min][m3・min]

114.5948

478.11

庫外漏れ（4分全量漏れ）[風速0.0m/s]
時空積[m3・min]

床面積[m2]

可燃域継続時間
[min]

24.01

165.62

数値を選択⇒

734.24【対策】
コンデンシングファン個数

1対策を選択⇒

ファン故障時警報対策
有機器検討データ
R290冷媒
No.

項目
未対策

対策

未対策

着火エネルギー区別対策

可燃域継 可燃域継 着火源作 着火源存 着火源使 着火源作 着火源の動回数 存在係数
用回数
在時間
動時間
続時間
続時間
k
nc[回]
n[回]
ΔTIc[h] ΔTI[h]
Tv[h]
Tv[h]

エネル
ギー
大

備考

エネル
ギー
小

バックヤード内で着火する。

8.37E-05

2.65E-09=No4.7.1+No4.8.1

4.7.1

ファン稼働時に着火する確率

7.07E-05

7.72E-10=No4.7.2+No4.7.15

4.7.2

庫内漏えいして着火する確率

7.07E-05

7.72E-10=No4.7.3+No4.7.11(未対策時=(No4.7.4a*No4.7.5a*No4.5.6*No4.5.25)+(No4.7.4b*No4.7.5b*No4.5.6*No4.5.25))

4.7.3

遮断弁故障時庫内漏えいして着火する確率―

7.72E-10=(No4.7.4a*No4.7.5a*No4.5.6*No4.5.25*No4.5.10)+(No4.7.4b*No4.7.5b*No4.5.6*No4.5.25*No4.5.10)

4.7.4.a

空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

7.90E-02

7.90E-02

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)数値より 空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.7.4.b

空間的遭遇確率(着火エネルギー小)5.59E-02

5.59E-02

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.7.5

時間的遭遇確率（バックヤード内）

1.00E+00

1.00E+00

4.7.5.1～4.7.5.8の合計

4.7.5.a

時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー大

9.18E-01

9.18E-01

4.7.5.1～4.7.5.4+4.7.5.6～4.7.5.8の合計。合計が1より大きい場合は1-4.7.5b

4.7.5.b

時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー小8.22E-02

8.22E-02

4.7.5.5

4.7.5.1

電源コンセント

1.53E-01

1.53E-01 1.91E+00 1.91E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min))数値と
電気器具1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.7.5.2

照明スイッチ

1.53E-01

1.53E-01 1.91E+00 1.91E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.7.5.3

電灯

0.00E+00

0.00E+00 1.91E+00 1.91E+00

1

蛍光灯・ＬＥＤ表面温度は180℃以下 発火源とならない

4.7.5.4

白熱球

0.00E+00

0.00E+00 1.91E+00 1.91E+00

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.7.5.5

静電気

8.22E-02

8.22E-02 1.35E+00 1.35E+00

2.8E-102.8E-10

10

1

0.187

4.7.5.6

燃焼式給湯器8.89E-01

1.70E-01 1.91E+00 0.00E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.7.5.7

燃焼式ボイラー

8.89E-01

8.89E-01 1.91E+00 1.91E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.7.5.8

燃焼式調理器3.95E-01

3.95E-01 1.91E+00 1.91E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.4

1

インストア調理率80%・調理器具ガス比率50％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.7.11

遮断弁正常時庫内漏えいして着火する確率―0.00E+00=(No4.7.12a*No4.7.13a*No4.5.6*No4.5.25*No4.5.14)+(No4.7.12b*No4.7.13b*No4.5.6*No4.5.25*No4.5.14)

4.7.12.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)―

0.00E+00

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)数値より
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

4.7.12.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)―0.00E+00

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

4.7.13

時間的遭遇確率（バックヤード内）

1

店員のバックヤードでの静電気放電を10回と仮定・放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.2.2項 3）静電気より静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k―0.00E+00

4.7.13.1～4.7.13.8の合計

4.7.13.a 時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー大―

0.00E+00

4.7.13.1～4.7.13.4+4.7.13.6～4.7.13.8の合計。合計が1より大きい場合は1-4.7.13b

4.7.13.b 時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー小―0.00E+00

4.7.13.5

10 / 13 ページ

使用時

4.7.13.1 電源コンセント―

0.00E+00 1.91E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)数値と電気器具1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.7.13.2 照明スイッチ―

0.00E+00 1.91E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.7.13.3 電灯―

0.00E+00 1.91E+00 0.00E+00

1

蛍光灯・ＬＥＤ表面温度は180℃以下 発火源とならない

4.7.13.4 白熱球―

0.00E+00 1.91E+00 0.00E+00

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.7.13.5 静電気―

0.00E+00 1.35E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-10

10

1

0.187

4.7.13.6 燃焼式給湯器―

0.00E+00 1.91E+00 0.00E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.7.13.7 燃焼式ボイラー―

0.00E+00 1.91E+00 0.00E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.7.13.8 燃焼式調理器―

0.00E+00 1.91E+00 0.00E+00

1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.4

1

インストア調理率80%・調理器具ガス比率50％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.7.15

庫外漏えいして着火する確率0.00E+00

0.00E+00=No4.7.16*No4.5.25

4.7.16

可燃範囲内に着火源が存在する。

0.00E+00

0.00E+00=No4.7.17+No4.7.20+No4.7.23

4.7.17

店舗内噴出漏れ着火確率

0.00E+00

0.00E+00=(No4.7.18a*No4.7.19a*No4.5.7)+(No4.7.18b*No4.7.19b*No4.5.7)

4.7.18.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)より
空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]4.7.18.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5

4.7.19

時間的遭遇確率（バックヤード内）

1

店員のバックヤードでの静電気放電を10回と仮定・放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.2.2項 3）静電気より静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k0.00E+00

0.00E+00

4.7.19.1～4.7.19.8の合計

4.7.19.a 時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー大

0.00E+00

0.00E+00

4.7.19.1～4.7.19.4+4.7.19.6～4.7.19.8の合計。合計が1より大きい場合は1-4.7.19b

4.7.19.b 時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー小0.00E+00

0.00E+00

4.7.19.5

4.7.19.1 電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)の数値と
電気器具1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.7.19.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.7.19.3 電灯

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1

蛍光灯・ＬＥＤ表面温度は180℃以下 発火源とならない

4.7.19.4 白熱球

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.7.19.5 静電気

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-10

10

1

0.187

4.7.19.6 燃焼式給湯器

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.7.19.7 燃焼式ボイラー

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.7.19.8 燃焼式調理器

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.4

1

インストア調理率80%・調理器具ガス比率50％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.7.20

店舗内急速漏れ着火確率

0.00E+00

0.00E+00=(No4.7.21a*No4.7.22a*No4.5.8)+(No4.7.21b*No4.7.22b*No4.5.8)

4.7.21.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

5.2.5項 可燃域を生成しない限界風量式の検証より
庫外もれ・風速2.182m/s・冷媒500g・急速漏れ5.43kgでは可燃域が生成されない。
時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]※微小もれ0.54kg/hも推測により時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。

1

店員のバックヤードでの静電気放電を10回と仮定・放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.2.2項 3）静電気より静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k4.7.21.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

5.2.5項 可燃域を生成しない限界風量式の検証より
庫外もれ・風速2.182m/s・冷媒500g・急速漏れ5.43kgでは可燃域が生成されない。時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min
4.2.2項 3）静電気より静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域
継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5※微小もれ0.54kg/hも推測により時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。

4.7.22 時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.7.22.a 時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー大4.7.22.b 時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー小0.00E+00
0.00E+00
0.00E+00

0.00E+00
0.00E+00
0.00E+00

4.7.22.1～4.7.22.8の合計
4.7.22.1～4.7.22.4+4.7.22.6～4.7.22.8の合計。合計が1より大きい場合は1-4.7.22b
4.7.22.5

4.7.22.1 電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

電気器具1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.7.22.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.7.22.3 電灯

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1

蛍光灯・ＬＥＤ表面温度は180℃以下 発火源とならない

4.7.22.4 白熱球

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

11 / 13 ページ

1

店員のバックヤードでの静電気放電を10回と仮定・放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.2.2項 3）静電気より静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k4.7.22.5 静電気

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-10

10

1

0.187

4.7.22.6 燃焼式給湯器

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.7.22.7 燃焼式ボイラー

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.7.22.8 燃焼式調理器

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.4

1

インストア調理率80%・調理器具ガス比率50％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.7.23

店舗内微小漏れ着火確率

0.00E+00

0.00E+00=(No4.7.24a*No4.7.22a*No4.5.9)+(No4.7.24b*No4.7.22b*No4.5.9)

4.7.24.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間体積52.822m3

0=0/0/52.822

4.7.24.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間体積52.822m3
4.2.2項 3）静電気より静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5
0=0/0/52.822/2^0.5

4.7.25

ファン稼働率

0.916420.99975

ファン故障率0.025%（4.3節）・デフロストで1日2時間停止で8.33333% 合計の停止率8.36％より(100-8.36=91.64)【対策】凝縮器ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転。故障率のみ計算。

4.8.1

ファン停止時に着火する確率

1.29E-05

1.88E-09=No4.8.2+No4.8.9

4.8.2

庫内漏えいして着火する確率

6.45E-06

1.93E-13=No4.8.3+No4.8.6(未対策時=(No4.8.4a*No4.8.5a*No4.5.6*No4.6.15)+(No4.8.4b*No4.8.5b*No4.5.6*No4.6.15))

4.8.3

遮断弁故障時庫内漏えいして着火する確率―

1.93E-13=(No4.8.4a*No4.8.5a*No4.5.6*No4.6.15*No4.5.10)+(No4.8.4b*No4.8.5b*No4.5.6*No4.6.15*No4.5.10)

4.8.4.a

空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

7.90E-02

7.90E-02

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)数値より
空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.8.4.b

空間的遭遇確率(着火エネルギー小)5.59E-02

5.59E-02

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.8.5

時間的遭遇確率（バックヤード内）

1.00E+00

1.00E+00

4.8.5.1～4.8.5.8の合計

4.8.5.a

時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー大

9.18E-01

9.18E-01

4.8.5.1～4.8.5.4+4.8.5.6～4.8.5.8の合計。合計が1より大きい場合は1-4.8.5b

4.8.5.b

時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー小8.22E-02

8.22E-02

4.8.5.5

4.8.5.1

電源コンセント

1.53E-01

1.53E-01 1.91E+00 1.91E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min))数値と
電気器具1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.8.5.2

照明スイッチ

1.53E-01

1.53E-01 1.91E+00 1.91E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.8.5.3

電灯

0.00E+00

0.00E+00 1.91E+00 1.91E+00

1

蛍光灯・ＬＥＤ表面温度は180℃以下 発火源とならない

4.8.5.4

白熱球

0.00E+00

0.00E+00 1.91E+00 1.91E+00

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.8.5.5

静電気

8.22E-02

8.22E-02 1.35E+00 1.35E+00

2.8E-102.8E-10

10

1

0.187

4.8.5.6

燃焼式給湯器8.89E-01

8.89E-01 1.91E+00 1.91E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.8.5.7

燃焼式ボイラー

8.89E-01

8.89E-01 1.91E+00 1.91E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.8.5.8

燃焼式調理器3.95E-01

3.95E-01 1.91E+00 1.91E+00

1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.4

1

インストア調理率80%・調理器具ガス比率50％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.8.6

遮断弁正常時庫内漏えいして着火する確率―0.00E+00=(No4.8.7a*No4.8.8a*No4.5.6*No4.6.15*No4.5.14)+(No4.8.7b*No4.8.8b*No4.5.6*No4.6.15*No4.5.14)

4.8.7.a

空間的遭遇確率(着火エネルギー大)―

0.00E+00

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)数値より
空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

4.8.7.b

空間的遭遇確率(着火エネルギー小)―0.00E+00

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

4.8.8

時間的遭遇確率（バックヤード内）―

0.00E+00

4.8.8.1～4.8.8.8の合計

1

店員のバックヤードでの静電気放電を10回と仮定・放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.2.2項 3）静電気より静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k4.8.8.a

時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー大―

0.00E+00

4.8.8.1～4.8.8.4+4.8.8.6～4.8.8.8の合計。合計が1より大きい場合は1-4.8.8b

4.8.8.b

時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー小―0.00E+00

4.8.8.5

4.8.8.1

電源コンセント―

0.00E+00 1.91E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)数値と電気器具1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

4.8.8.2

照明スイッチ

―

0.00E+00 1.91E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.8.8.3

電灯―

0.00E+00 1.91E+00 0.00E+00

1

蛍光灯・ＬＥＤ表面温度は180℃以下 発火源とならない

12 / 13 ページ

使用時

1

4.8.8.4

白熱球―

0.00E+00 1.91E+00 0.00E+00

4.8.8.5

静電気―

0.00E+00 1.35E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-10

10

1

0.187

4.8.8.6

燃焼式給湯器―0.00E+00 1.91E+00 0.00E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.8.8.7

燃焼式ボイラー―

0.00E+00 1.91E+00 0.00E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.8.8.8

燃焼式調理器―0.00E+00 1.91E+00 0.00E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.4

1

インストア調理率80%・調理器具ガス比率50％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.8.9

庫外漏えいして着火する確率

6.49E-06

1.88E-09=No4.8.10+No4.8.13

4.8.10

ファン故障時に着火する確率

1.88E-08

1.88E-09=(No4.8.11a*No4.8.12a*No4.5.6*No4.6.16*No4.6.20)+(No4.8.11b*No4.8.12b*No4.5.6*No4.6.16*No4.6.20)

4.8.11.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

8.39E-02

8.39E-02

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)より
空間的遭遇確率=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]4.8.11.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)5.93E-02

5.93E-02

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5

4.8.12

時間的遭遇確率（バックヤード内）

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

1

店員のバックヤードでの静電気放電を10回と仮定・放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.2.2項 3）静電気より静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k9.24E-01

9.24E-01

4.8.12.1～4.8.12.8の合計

4.8.12.a 時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー大

8.17E-01

8.17E-01

4.8.12.1～4.8.12.4+4.8.12.6～4.8.12.8の合計。合計が1より大きい場合は1-4.8.12b

4.8.12.b 時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー小1.07E-01

1.07E-01

4.8.12.5

4.8.12.1 電源コンセント

2.17E-01

2.17E-01 2.76E+00 2.76E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)の数値と
電気器具1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.8.12.2 照明スイッチ

2.17E-02

2.17E-02 2.76E+00 2.76E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k
リーチイン近くにある場合、冷媒漏えい時床へ落下する際にスイッチに接するため、その存在係数k=0.1とする。

4.8.12.3 電灯

0.00E+00

0.00E+00 2.76E+00 2.76E+00

1

蛍光灯・ＬＥＤ表面温度は180℃以下 発火源とならない

4.8.12.4 白熱球

0.00E+00

0.00E+00 2.76E+00 2.76E+00

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.8.12.5 静電気

1.07E-01

1.07E-01 1.95E+00 1.95E+00

2.8E-102.8E-10

10

1

0.187

4.8.12.6 燃焼式給湯器

8.98E-02

8.98E-02 2.76E+00 2.76E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.09

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）
リーチイン近くにある場合、冷媒漏えい時床へ落下する際に接するため、その存在係数に0.1を乗ずる。k=0.09とする。

4.8.12.7 燃焼式ボイラー

8.98E-02

8.98E-02 2.76E+00 2.76E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.09

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）
リーチイン近くにある場合、冷媒漏えい時床へ落下する際に接するため、その存在係数に0.1を乗ずる。k=0.09とする。

4.8.12.8 燃焼式調理器

3.99E-01

3.99E-01 2.76E+00 2.76E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.4

1

インストア調理率80%・調理器具ガス比率50％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.8.13

6.47E-06

0.00E+00=(No4.8.14a*No4.8.12a*No4.5.6*No4.6.19)+(No4.8.14b*No4.8.12b*No4.5.6*No4.6.19)

8.39E-02

0.00E+00

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)より
空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】凝縮ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転⇒時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=0/0/空間体積

デフロスト停止時に着火する確率

4.8.14.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

1

店員のバックヤードでの静電気放電を10回と仮定・放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.2.2項 3）静電気より静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k4.8.14.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)8.39E-02

0.00E+00

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】凝縮ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転⇒時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=0/0/空間体積/2^0.5

4.8.15

ファン停止率0.08358

2.50E-04=No4.8.16+No4.8.19
ファン故障時の停止率＋デフロスト運転停止率の合計

4.8.16

ファン故障時の停止率

0.00025

2.50E-04=No4.8.17+No4.8.18
ファン故障率＋ファン故障時の運転停止率の合計

4.8.17

ファン故障率

0.00025

2.50E-04

ファン故障率0.025%（4.3節）【対策】コンデンシングファンは2個以上設置する。 ２個設置するとして、２個がどちらも故障する確率は0.025%X0.025%=6.25E-04%

4.8.18

ファン故障時の運転停止率

0.00000

0.00000

ファン故障以外に停止要素はないものとして0とした。

4.8.19デフロスト運転停止率

0.08333

0.00000

デフロストで1日2時間停止で8.33333%【対策】凝縮器ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転。

4.8.20

ファン故障時の警報対策

1.00000

1.00E-01

ファン故障時の警報対策による係数対策無しだと1.0 対策ありだと0.1

目標数値
火災事故の発生確率 （1台当り計算結果）

13 / 13 ページ

D-5 （店内設置 未対策 ）内蔵SCリスクアセスメント
使用時ＦＴＡ 多段オープン
冷媒：R290

店舗内で着火する。

許容値
5.26E-09

R290

5.53E-07

ファン稼働時に着火する確率
4.9.1

ファン停止時に着火する確率
4.10.1

R290
R290

0.00E+00
5.53E-07

庫内漏えいして着火する確率
4.9.2

庫内漏えいして着火する確率
4.10.2

庫外漏えいして着火する確率
4.9.15R290

庫外漏えいして着火する確率
4.10.9

R290
R290

R290

0.00E+00

0.00E+00
0.00E+00

冷媒漏えい発生確率
4.9.6

空間的遭
遇確率
4.9.4
R290

0.00E+00
0.00E+00

5.53E-07

R290

エネルギー大4.9.4aエネルギー小4.9.4b

冷媒漏えい発生確率
4.9.6

空間的遭
遇確率
4.10.4

0.00E+00
0.00E+00

時間的遭遇確率（店舗
内）
4.9.5

R290

R290

1.00E-03

エネルギー大4.10.4aエネルギー小4.10.4b

1.00E-03

時間的遭遇確率（店舗内）
4.10.5

ファン稼働率
4.9.25

R290

ファン停止率
4.10.15R290

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.9.5aエネルギー小4.9.5b

0.00E+00
R290

0.00E+00

9.164E-01

噴出漏れ
発生確率
4.9.7

可燃範囲内に着火源が存在する
4.9.16R290

R290

5.26E-07

0.00E+00

エネルギー大4.10.5aエネルギー小4.10.5b

R290

8.36E-02

噴出漏れ
発生確率
4.9.7

ファン稼働率
4.9.25

R290

デフロスト停止時に着火す
る確率
4.10.13

ファン故障時に着火する確率
4.10.10

R290

R290

R290

5.26E-07

1.65E-09

5.51E-07

9.164E-01

急速漏れ
発生確率
4.9.8

店舗内噴出もれ着火確率
4.9.17

店舗内急速もれ着火確率
4.9.20

急速漏れ
発生確率
4.9.8

店舗内微小もれ着火確率
4.9.23

冷媒漏えい発生確率
4.9.6

空間的遭
遇確率
4.10.11

R290

R290

R290

R290

R290

1.89E-05

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.89E-05

R290

1.67E-02
1.18E-02

R290

エネルギー大 時間的遭遇確率（店舗4.10.11a内）
エネルギー小4.10.124.10.11b

空間的遭遇確率4.9.18R290

9.82E-04

噴出漏れ
発生確率
4.9.7

R290

0.00E+00
0.00E+00

空間的遭遇確率4.9.24エネルギー大4.9.18aエネルギー小4.9.18b

微小漏れ
発生確率
4.9.9

1.67E-02
R290

0.00E+00

エネルギー大4.9.24aエネルギー小4.9.24b

5.39E-03

1.18E-02

エネルギー大4.10.14a
エネルギー小4.10.14b

時間的遭遇確率（店舗内）
4.10.12

1.00E+00
エネルギー大4.10.12a
エネルギー小4.10.12b

ファン故障時の停止率
4.10.16R290

5.39E-03
R290

R290

9.82E-04

2.50E-04

R290

9.82E-04

R290

時間的遭遇確率（店舗内）
4.9.19R290

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.9.19aエネルギー小4.9.19b

時間的遭遇確率（店舗内）
4.9.22

5.26E-07

空間的遭
遇確率4.9.21

時間的遭遇確率（店舗内）
4.9.22

急速漏れ
発生確率
4.9.8

R290

0.00E+00
0.00E+00

R290
R290

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.9.21aエネルギー小4.9.21b

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.9.22aエネルギー小4.9.22bエネルギー大4.9.22aエネルギー小4.9.22b

噴出漏れ
発生確率
4.9.7

微小漏れ
発生確率
4.9.9

ファン故障率
4.10.17

ファン故障時の運転
停止率

4.10.18R290

2.50E-04

R290

R290
R290

R290

5.26E-07
1.89E-05

9.82E-04

急速漏れ
発生確率
4.9.8

R290

1.89E-05

0.00E+00

デフロスト運転停止率
4.10.19

1.00E-03

3.93E-01

R290

0.00E+00

3.93E-01

微小漏れ
発生確率
4.9.9

R290

R290

1.00E-03

R290

微小漏れ
発生確率
4.9.9

冷媒漏えい発生確率
4.9.6

空間的遭
遇確率
4.10.14

ファン故障
時の警報
対策
4.10.20

エネルギー大4.10.12a
エネルギー小4.10.12b

R290

8.33E-02

d-5 （店内設置 対策 ）内蔵SCリスクアセスメント
使用時ＦＴＡ 多段オープン
冷媒：R290

店舗内で着火する。

許容値
5.26E-09

R290

1.65E-10

ファン稼働時に着火する確率
4.9.1

ファン停止時に着火する確率
4.10.1

R290
R290

0.00E+00
1.65E-10

庫内漏えいして着火する確率
4.9.2

庫内漏えいして着火する確率
4.10.2

庫外漏えいして着火する確率
4.9.15R290

庫外漏えいして着火する確率
4.10.9

R290
R290

R290

0.00E+00

0.00E+00
0.00E+00

冷媒漏えい発生確率
4.9.6

空間的遭
遇確率
4.9.4
R290

0.00E+00
0.00E+00

1.65E-10R290

エネルギー大4.9.4aエネルギー小4.9.4b

冷媒漏えい発生確率
4.9.6

空間的遭
遇確率
4.10.4

0.00E+00
0.00E+00

時間的遭遇確率（店舗
内）
4.9.5

R290

R290

1.00E-03

エネルギー大4.10.4aエネルギー小4.10.4b

1.00E-03

時間的遭遇確率（店舗内）
4.10.5

ファン稼働率
4.9.25

R290

ファン停止率
4.10.15R290

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.9.5aエネルギー小4.9.5b

0.00E+00
R290

0.00E+00

9.998E-01

噴出漏れ
発生確率
4.9.7

可燃範囲内に着火源が存在する
4.9.16R290

R290

5.26E-07

0.00E+00

エネルギー大4.10.5aエネルギー小4.10.5bR290

2.50E-04

噴出漏れ
発生確率
4.9.7

ファン稼働率
4.9.25

R290

デフロスト停止時に着火す
る確率
4.10.13

ファン故障時に着火する確率
4.10.10

R290

R290

R290

5.26E-07

1.65E-10

0.00E+00

9.998E-01

急速漏れ
発生確率
4.9.8

店舗内噴出もれ着火確率
4.9.17

店舗内急速もれ着火確率
4.9.20

急速漏れ
発生確率
4.9.8

店舗内微小もれ着火確率
4.9.23

冷媒漏えい発生確率
4.9.6

空間的遭
遇確率
4.10.11

R290

R290

R290

R290

R290

1.89E-05

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.89E-05

R290

1.67E-02
1.18E-02

R290

エネルギー大 時間的遭遇確率（店舗4.10.11a内）
エネルギー小4.10.124.10.11b

空間的遭遇確率4.9.18R290

9.82E-04

噴出漏れ
発生確率
4.9.7

R290

0.00E+00
0.00E+00

空間的遭遇確率4.9.24エネルギー大4.9.18aエネルギー小4.9.18b

微小漏れ
発生確率
4.9.9

0.00E+00
R290

0.00E+00

エネルギー大4.9.24aエネルギー小4.9.24b

5.39E-03

0.00E+00

エネルギー大4.10.14a
エネルギー小4.10.14b

時間的遭遇確率（店舗内）
4.10.12

1.00E-01
エネルギー大4.10.12a
エネルギー小4.10.12b

ファン故障時の停止率
4.10.16R290

5.39E-03
R290

R290

9.82E-04

2.50E-04

R290

9.82E-04

R290

時間的遭遇確率（店舗内）
4.9.19R290

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.9.19aエネルギー小4.9.19b

時間的遭遇確率（店舗内）
4.9.22

5.26E-07

空間的遭
遇確率4.9.21

時間的遭遇確率（店舗内）
4.9.22

急速漏れ
発生確率
4.9.8

R290

0.00E+00
0.00E+00

R290
R290

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.9.21aエネルギー小4.9.21b

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.9.22aエネルギー小4.9.22bエネルギー大4.9.22aエネルギー小4.9.22b

噴出漏れ
発生確率
4.9.7

微小漏れ
発生確率
4.9.9

ファン故障率
4.10.17

ファン故障時の運転
停止率

4.10.18R290

2.50E-04

R290

R290
R290

R290

5.26E-07
1.89E-05

9.82E-04

急速漏れ
発生確率
4.9.8

R290

1.89E-05

0.00E+00

デフロスト運転停止率
4.10.19

1.00E-03

3.93E-01

R290

0.00E+00

3.93E-01

微小漏れ
発生確率
4.9.9

R290

R290

1.00E-03

R290

微小漏れ
発生確率
4.9.9

冷媒漏えい発生確率
4.9.6

空間的遭
遇確率
4.10.14

ファン故障
時の警報
対策
4.10.20

エネルギー大4.10.12a
エネルギー小4.10.12b

R290

0.00E+00

D‐5・d‐5 (未対策 対策)
店内設置サブツリー
内蔵SCリスクアセスメント
使用時ＦＴＡ 多段オープン
冷媒：R29084.7

床面積

庫内漏えい・ファン稼働
可燃域継続時間= 0

時間的遭遇確率（店舗内）
4.9.5
R290

電源コンセン
ト4.9.5.1

時間的遭遇確率（店舗内）
4.9.19min

時間的遭遇確率（店舗内）
4.9.22

庫外漏えい・噴出もれ・ファン稼働(漏えい速度7.5kg/h) 可燃域継続時間=0[min]エネルギー大 エネルギー小R290

エネルギー大 エネルギー小時間的遭遇確率（店舗内）
4.10.5

庫外漏えい・急速微小もれ・ファン稼働
可燃域継続時間=0[min]R290

エネルギー大 エネルギー小庫内漏えい・ファン稼働
可燃域継続時間= 0

R290

時間的遭遇確率（店舗内）
4.10.12min

エネルギー大 エネルギー小庫外漏えい・ファン故障デフロスト
可燃域継続時間= 10.93 min

R290

エネルギー大 エネルギー小4.9.5a

4.9.5b

4.9.19a4.9.19b4.9.22a4.9.22b4.10.5a4.10.5b4.10.12a4.10.12b

未対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

未対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

未対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

未対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

未対策

3.98E-01

3.93E-01

5.39E-03

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

3.98E-01

3.93E-01

5.39E-03

換気扇スイッチ
4.9.5.3

照明スイッチ4.9.5.2

R290

m2

R290

電源コンセン
ト4.9.19.1

R290

換気扇スイッチ
4.9.19.3

照明スイッチ
4.9.19.2

R290

R290

R290

換気扇スイッチ
4.9.22.3

照明スイッチ
4.9.22.2

電源コンセン
ト4.9.22.1

R290

R290

照明スイッチ4.10.5.2

電源コンセン
ト4.10.5.1

R290

R290

換気扇スイッチ
4.10.5.3

R290

電源コンセン
ト4.10.12.1

R290

換気扇スイッチ
4.10.12.3

照明スイッチ4.10.12.2

R290

R290

R290

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

7.56E-03

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

7.56E-03

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

フライヤースイッチ
4.9.5.4

R290

フライヤースイッチ
4.9.19.4

電灯
4.9.5.6

電子レンジ
4.9.5.5

R290

R290

R290

フライヤースイッチ
4.9.22.4

電灯
4.9.19.6

電子レンジ
4.9.19.5

R290

R290

R290

フライヤースイッチ
4.10.5.4

電灯
4.9.22.6

電子レンジ
4.9.22.5

R290

R290

電子レンジ
4.10.5.5

R290

フライヤースイッチ
4.10.12.4

電灯
4.10.5.6

R290

R290

電灯
4.10.12.6

電子レンジ
4.10.12.5

R290

R290

R290

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00.E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

白熱球
4.9.5.7

電子ライター
4.9.5.8

R290

デフロストヒーター（他の機器）
4.9.5.9

R290

電子ライター
4.9.19.8

白熱球
4.9.19.7

R290

R290

デフロストヒーター（他の機器）
4.9.19.9

R290

電子ライター
4.9.22.8

白熱球
4.9.22.7

R290

R290

デフロストヒーター（他の機器）
4.9.22.9

R290

白熱球
4.10.5.7

R290

電子ライター
4.10.5.8

R290

デフロストヒーター（他の機器）
4.10.5.9

R290

電子ライター
4.10.12.8

白熱球
4.10.12.7

R290

R290

デフロストヒーター（他の機器）
4.10.12.9

R290

R290

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

コピー機・
プリンター(発火事故）4.9.5.10

コピー機・プリンター(使用による着火）4.9.5.11

R290

コピー機・
プリンター(発火事故）4.9.19.10

加湿装置
中華まん
4.9.5.12

R290

R290

コピー機・
プリンター(使用による着火）
4.9.19.11

R290

コピー機・
プリンター(発火事故）4.9.22.10

加湿装置
中華まん
4.9.19.12

R290

R290

コピー機・
プリンター(使用による着火）
4.9.22.11

R290

コピー機・
プリンター(発火事故）4.10.5.10

加湿装置
中華まん
4.9.22.12

R290

R290

コピー機・
プリンター(使用による着火）
4.10.5.11

R290

コピー機・
プリンター(発火事故）4.10.12.10

加湿装置
中華まん
4.10.5.12

R290

R290

コピー機・
プリンター(使用による着火）
4.10.12.11

R290

加湿装置
中華まん
4.10.12.12

R290

R290

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

3.85E-01

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

3.85E-01

対策

0.00E+00

加温装置
おでん
4.9.5.13

静電気人体・店舗入口扉
4.9.5.14

R290

静電気人体・その他扉
4.9.5.15

R290

加温装置
おでん
4.9.19.13

R290

静電気人体・店
舗入口扉
4.9.19.14

R290

静電気人体・その他扉
4.9.19.15

R290

加温装置
おでん
4.9.22.13

R290

静電気人体・店
舗入口扉
4.9.22.14

R290

加温装置
おでん
4.10.5.13

静電気人体・その他扉
4.9.22.15

R290

R290

静電気人体・店
舗入口扉
4.10.5.14

R290

加温装置
おでん
4.10.12.13

静電気人体・その他扉
4.10.5.15

R290

R290

静電気人体・店
舗入口扉
4.10.12.14

R290

静電気人体・その他扉
4.10.12.15

R290

R290

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

静電気人体・リー
チインケース扉
4.9.5.16

静電気人体・オー
プンケース外装
4.9.5.17

R290

コーヒーディスペ
ンサー
4.9.5.18

R290

静電気人体・リー
チインケース扉
4.9.19.16

R290

静電気人体・オー
プンケース外装
4.9.19.17

R290

コーヒーディスペ
ンサー
4.9.19.18

R290

静電気人体・リー
チインケース扉
4.9.22.16

R290

静電気人体・オー
プンケース外装
4.9.22.17

R290

コーヒーディスペ
ンサー
4.9.22.18

R290

静電気人体・リー
チインケース扉
4.10.5.16

R290

静電気人体・オー
プンケース外装
4.10.5.17

R290

コーヒーディスペ
ンサー
4.10.5.18

R290

静電気人体・リー
チインケース扉
4.10.12.16

R290

静電気人体・オー
プンケース外装
4.10.12.17

R290

コーヒーディスペ
ンサー
4.10.12.18

R290

R290

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.9.5.19

ブラシモーター（製品外）※常時着火源4.9.5.20

R290

燃焼式
暖房機
4.9.5.21

R290

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.9.19.19

R290

ブラシモーター（製品外）※常時着火源4.9.19.20

R290

燃焼式
暖房機
4.9.19.21

R290

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.9.22.19

R290

ブラシモーター（製品外）※常時着火源4.9.22.20

R290

燃焼式
暖房機
4.9.22.21

R290

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.10.5.19

R290

ブラシモーター（製品外）※常時着火源4.10.5.20

R290

燃焼式
暖房機
4.10.5.21

R290

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.10.12.19

R290

燃焼式
暖房機
4.10.12.21

ブラシモーター（製品外）※常時着火源4.10.12.20

R290

R290

R290

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

5.39E-03

未対策

0.00E+00

未対策

4.24E-05

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

5.39E-03

対策

0.00E+00

対策

4.24E-05

(D‐5・d‐5)

確率数値割付表

内蔵SCリスクアセスメント
使用時確率数値割付（対策・未対策）【店舗内数値パラメータ】

多段オープン
庫外漏れ（4分全量漏れ）

床面積[m2]
数値を選択⇒

84.7[風速0.0m/s]
時空積[m3・min][m3]

可燃域継続時間[min]

186.34

10.93

空間体積

33.93

【対策】
コンデンシングファン個数

ファン故障時警報対策

1

有対策を選択⇒

機器検討データ
R290冷媒No.

項目

店舗内で着火する。

未対策

着火エネルギー区別対策

可燃域継 可燃域継 着火源作 着火源存 着火源使 着火源作 着火源の動回数 存在係数
用回数
在時間
動時間
続時間
続時間
k
nc[回]
n[回]
ΔTIc[h] ΔTI[h]
Tv[h]
Tv[h]

エネル
ギー
大

備考

エネル
ギー
小

未対策

対策

5.53E-07

1.65E-10=No4.9.1+No4.10.1=No4.9.2+No4.9.15

4.9.1

ファン稼働時に着火する確率0.00E+00

0.00E+00

4.9.2

庫内漏えいして着火する確率0.00E+00

0.00E+00=(No4.9.4a*No4.9.5a*No4.9.6*No4.9.25)+(No4.9.4b*No4.9.5b*No4.9.6*No4.9.25))

4.9.4.a

空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

多段ケース庫内漏れは庫内で循環するため、時空積および可燃域継続時間は0
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]4.9.4b

空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

多段ケース庫内漏れは庫内で循環するため、時空積および可燃域継続時間は0 時空積および可燃域継続時間は0
4.2.2項 3）静電気より静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5

4.9.5

時間的遭遇確率（店舗内）

0.00E+00

0.00E+00

4.9.5.1～4.9.5.21の合計

4.9.5.a

時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

0.00E+00

0.00E+00

4.9.5.1～4.9.5.13+4.9.5.18～4.9.5.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.9.5b

4.9.5.b

時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小0.00E+00

0.00E+00

4.9.5.14～4.9.5.17の合計

4.9.5.1

電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

多段ケース庫内漏れは庫内で循環するため、時空積および可燃域継続時間は0
清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.9.5.2

照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.9.5.3

換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

4.9.5.4

フライヤースイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

からあげの賞味期限4時間 4時～24時の間の20時間の間に４時間ごとに調理するとしてON・OFF計10回、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.9.5.5

電子レンジ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60

4.9.5.6

電灯

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.9.5.7

白熱球

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.9.5.8

電子ライター

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.9.5.9

デフロストヒーター（他の機器）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1

1

0.01

1

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.9.5.10 コピー機・プリンター(発火事故）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））
Pt1=可燃域継続時間[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60

4.9.5.11 コピー機・プリンター(使用による着火）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.3

5.0E-022.3

5.0E-02

50

1

1

1

・コピー機使用による着火確率 コピー機の使用回数50回/日 1回のコピー時間3分 コピーをすると必ず着火する
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=0.05[h]Pt2=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.9.5.12 加湿装置中華まん

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.9.5.13 加温装置おでん

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.9.5.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-10010.09351

退店時は放電しないとする⇒確率0

4.9.5.15 静電気人体・その他扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-1022

10.09351

4.9.5.17静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。

1 / 6 ページ

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。
店舗数：約2万店 ９億杯/2万店/365日/2＝62回
冷蔵ウォークイン6枚扉・冷凍リーチイン1枚扉。冷蔵リーチインも扉１枚当たり同回数開閉するものと想定。
62回×（6+1）＝434回（1日当たりの最多放電回数と仮定） 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.9.5.16 静電気人体・リーチインケース扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-10434

10.09351

4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k平形ケースで庫内漏えいしている時、時空積および可燃域継続時間は0

4.9.5.17 静電気人体・オープンケース外装

4.9.5.18 コーヒーディスペンサー

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-10

1.4E-06

2.8E-10

1.4E-06

22

186

1

1

0.09351

1

買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を4.1.4.16リーチインの回数基準で5％とすると 434回X0.05=21.7⇒22回
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k平形ケースで庫内漏えいしている時、時空積および可燃域継続時間は0
特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯・店舗数：約2万店⇒１店舗あたり45000杯/年、内部リレー動作時のアーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1杯販売時あたりのリレー動作回数が1.5回 1日124杯販売 n=1.5X124=186
コーヒーディスペンサーの電力は200～400Wで100V電源で2～4Aになるため、着火エネルギー大とする。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k10.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

144

1

0.01

4.9.5.21 燃焼式暖房機

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

10

10

1

1

0.0001

4.9.6
4.9.7
4.9.8
4.9.9

冷媒漏えい発生確率
噴出漏れ発生確率
急速漏れ発生確率
微小漏れ発生確率

1.00E-03
5.26E-07
1.89E-05
9.82E-04

1.00E-03
5.26E-07
1.89E-05
9.82E-04=No4.9.7+No4.9.8+No4.9.9内蔵ショーケース市場漏洩データより 噴出漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数1件/年より）
内蔵ショーケース市場漏洩データより 急速漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数36件/年より）
内蔵ショーケース市場漏洩データより 微小漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数1866件/年より）

4.9.15

庫外漏えいして着火する確率0.00E+00

0.00E+00=No4.9.16*No4.9.25

4.9.16

可燃範囲内に着火源が存在する。

0.00E+00

0.00E+00=No4.9.17+No4.9.20+No4.9.23

4.9.17

店舗内噴出漏れ着火確率

0.00E+00

0.00E+00=(No4.9.18a*No4.9.19a*No4.9.7)+(No4.9.18b*No4.9.19b*No4.9.7)

4.9.18.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

冷媒量500g 4分全量漏れ⇒7.5kg/h、推測より時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。
空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]4.9.18.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

冷媒量500g 4分全量漏れ⇒7.5kg/h、推測より時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5

4.9.194.9.5.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

14.9.5.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

時間的遭遇確率（店舗内）

1

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k1

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k0.00E+00

0.00E+00

4.9.19.1～4.9.19.21の合計

4.9.19.a 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

0.00E+00

0.00E+00

4.9.19.1～4.9.19.13+4.9.19.18～4.9.19.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.9.19b

4.9.19.b 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小0.00E+00

0.00E+00

4.9.19.14～4.9.19.17の合計

4.9.19.1 電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.9.19.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.9.19.3 換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

4.9.19.4 フライヤースイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

からあげの賞味期限4時間 4時～24時の間の20時間の間に４時間ごとに調理するとしてON・OFF計10回、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.9.19.5 電子レンジ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（NITE調査結果）、
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年）） 可燃域継続時間0min
Pt=0[min]X2.5X17/376,406/365/24/60=0

4.9.19.6 電灯

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.9.19.7 白熱球

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.9.19.8 電子ライター

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.9.19.9 デフロストヒーター（他の機器）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1

1

0.01

1

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.9.19.10 コピー機・プリンター(発火事故）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年）） 可燃域継続時間0min
Pt1=0[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60=0

4.9.19.11 コピー機・プリンター(使用による着火）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

5.0E-02

5.0E-0250

1 1.00E+00

1

・コピー機使用による着火確率 コピー機の使用回数50回/日 1回のコピー時間3分 コピーをすると必ず着火する
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=0.05[h]Pt2=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.9.19.12 加湿装置中華まん

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-0610

1

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

2.3

2.3

1

2 / 6 ページ

10

1

1

2.8E-10010.09351

退店時は放電しないとする⇒確率0

2.8E-1022

10.09351

4.9.19.17静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。

4.9.19.13 加温装置おでん

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

使用時 4.9.19.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-10

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-104.9.19.15 静電気人体・その他扉

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。店舗数：約2万店
店/365日/2＝62回
冷蔵ウォークイン6枚扉・冷凍リーチイン1枚扉。冷蔵リーチインも扉１枚当たり同回数開閉するものと想定。
62回×（6+1）＝434回（1日当たりの最多放電回数と仮定） 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.9.19.16 静電気人体・リーチインケース扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-10434

10.09351

９億杯/2万4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k平形ケースで庫外噴出漏れ・ファン稼働時、時空積および可燃域継続時間は0

4.9.19.17 静電気人体・オープンケース外装

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-1022

10.09351

買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を4.1.19.16リーチインの回数基準で5％とすると 434回X0.05=21.7⇒22回
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k平形ケースで庫外噴出漏れ・ファン稼働時、時空積および可燃域継続時間は0

4.9.19.18 コーヒーディスペンサー

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

186

1

1

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯・店舗数：約2万店⇒１店舗あたり45000杯/年、内部リレー動作時のアーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1杯販売時あたりのリレー動作回数が1.5回 1日124杯販売 n=1.5X124=186
コーヒーディスペンサーの電力は200～400Wで100V電源で2～4Aになるため、着火エネルギー大とする。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k11

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k4.9.19.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

144

1

0.01

4.9.19.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

0

1

4.9.19.21 燃焼式暖房機

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

10

10

1

1

0.0001

1

4.9.20

店舗内急速漏れ着火確率

0.00E+00

0.00E+00=(No4.9.21a*No4.9.22a*No4.9.8)+(No4.9.21b*No4.9.22b*No4.9.8)

4.9.21.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

5.2.5項 可燃域を生成しない限界風量式の検証より
庫外もれ・風速2.182m/s・冷媒500g・急速漏れ5.43kgでは可燃域が生成されない。
時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]※微小もれ0.54kg/hも推測により時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.9.21.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

5.2.5項 可燃域を生成しない限界風量式の検証より
庫外もれ・風速2.182m/s・冷媒500g・急速漏れ5.43kgでは可燃域が生成されない。時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min
4.2.2項 3）静電気より静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5※微小もれ0.54kg/hも推測により時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。

4.9.22

0.00E+00

0.00E+00

4.9.22.1～4.9.22.21の合計

4.9.22.a 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

時間的遭遇確率（店舗内）

0.00E+00

0.00E+00

4.9.22.1～4.9.22.13+4.9.22.18～4.9.22.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.9.22b

4.9.22.b 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小0.00E+00

0.00E+00

4.9.22.14～4.9.22.17の合計

4.9.22.1 電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 可燃域継続時間Tv{h}=0(min)/60=0
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.9.22.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.9.22.3 換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

4.9.22.4 フライヤースイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

からあげの賞味期限4時間 4時～24時の間の20時間の間に４時間ごとに調理するとしてON・OFF計10回、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.9.22.5 電子レンジ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（NITE調査結果）、
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年）） 可燃域継続時間0min
Pt=0[min]X2.5X17/376,406/365/24/60=0

4.9.22.6 電灯

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.9.22.7 白熱球

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.9.22.8 電子ライター

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.9.22.9 デフロストヒーター（他の機器）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1

1

0.01

1

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.9.22.10 コピー機・プリンター(発火事故）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年）） 可燃域継続時間0min
Pt1=0[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60=0

2.3

2.3

3 / 6 ページ

4.9.22.11 コピー機・プリンター(使用による着火）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

5.0E-02

5.0E-0250

1 1.00E+00

1

・コピー機使用による着火確率 コピー機の使用回数50回/日 1回のコピー時間3分 コピーをすると必ず着火する
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=0.05[h]Pt2=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.9.22.12 加湿装置中華まん

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.9.22.13 加温装置おでん

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.9.22.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-10010.09351

退店時は放電しないとする⇒確率0

4.9.22.15 静電気人体・その他扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-1022

10.09351

4.9.22.17静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。
特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。店舗数：約2万店
店/365日/2＝62回
冷蔵ウォークイン6枚扉・冷凍リーチイン1枚扉。冷蔵リーチインも扉１枚当たり同回数開閉するものと想定。
62回×（6+1）＝434回（1日当たりの最多放電回数と仮定） 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10

4.9.22.16 静電気人体・リーチインケース扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-10434

10.09351

９億杯/2万4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k平形ケースで庫外噴出漏れ・ファン稼働時、時空積および可燃域継続時間は0

4.9.22.17 静電気人体・オープンケース外装

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-1022

10.09351

買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を4.1.19.16リーチインの回数基準で5％とすると 434回X0.05=21.7⇒22回
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k平形ケースで庫外噴出漏れ・ファン稼働時、時空積および可燃域継続時間は0

4.9.22.18 コーヒーディスペンサー

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

186

1

1

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯・店舗数：約2万店⇒１店舗あたり45000杯/年、内部リレー動作時のアーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1杯販売時あたりのリレー動作回数が1.5回 1日124杯販売 n=1.5X124=186
コーヒーディスペンサーの電力は200～400Wで100V電源で2～4Aになるため、着火エネルギー大とする。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k14.9.22.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

144

1

0.01

4.9.22.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

0

1

4.9.22.21 燃焼式暖房機

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

10

10

1

1

0.0001

1

4.9.23

店舗内微小漏れ着火確率

0.00E+00

0.00E+00=(No4.9.24a*No4.9.22a*No4.9.9)+(No4.9.24b*No4.9.22b*No4.9.9)

4.9.24.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間体積52.822m3

0.00E+00

0.00E+00

時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間体積52.822m3
4.2.2項 3）静電気より静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5
0=0/0/52.822/2^0.5

0.91640.9997500

4.9.24.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)1

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k
普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k0=0/0/52.822

ファン故障率0.025%（4.3節）・デフロストで1日2時間停止で8.33333% 合計の停止率8.36％より(100-8.36=91.64)【対策】凝縮器ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転。故障率のみ計算。

4.9.25

ファン稼働率

4.10.1

ファン停止時に着火する確率

5.53E-07

1.65E-10=No4.10.2+No4.10.9

4.10.2

庫内漏えいして着火する確率0.00E+00

0.00E+00=(No4.10.4a*No4.10.5a*No4.9.6*No4.10.25)+(No4.10.4b*No4.10.5b*No4.9.6*No4.10.25))

4.10.4.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

多段形ケース庫内漏れは庫内で循環するため、時空積および可燃域継続時間は0
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]4.10.4.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

多段形ケース庫内漏れは庫内で循環するため、時空積および可燃域継続時間は0
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5

4.10.50.00E+00

0.00E+00

4.10.5.1～4.10.5.21の合計

4.10.5.a 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

時間的遭遇確率（店舗内）

0.00E+00

0.00E+00

4.10.5.1～4.10.5.13+4.10.5.18～4.10.5.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.10.5b4.10.5.b 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小0.00E+00

0.00E+00

4.10.5.14～4.10.5.17の合計

4.10.5.1 電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

多段形ケース庫内漏れは庫内で循環するため、時空積および可燃域継続時間は0
清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.10.5.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.10.5.3 換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

4.10.5.4 フライヤースイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

からあげの賞味期限4時間 4時～24時の間の20時間の間に４時間ごとに調理するとしてON・OFF計10回、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4 / 6 ページ

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

1

1

1

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k

1

0.01

1

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））
Pt1=可燃域継続時間[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60

4.10.5.5 電子レンジ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

4.10.5.6 電灯

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

4.10.5.7 白熱球

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

4.10.5.8 電子ライター

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.39E-03 1.39E-03

5

4.10.5.9 デフロストヒーター（他の機器）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

14.10.5.10 コピー機・プリンター(発火事故）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

4.10.5.11 コピー機・プリンター(使用による着火）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.3

5.0E-022.3

5.0E-0250

1 1.00E+00

1

・コピー機使用による着火確率 コピー機の使用回数50回/日 1回のコピー時間3分 コピーをすると必ず着火する
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=0.05[h]Pt2=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.10.5.12 加湿装置中華まん

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.10.5.13 加温装置おでん

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.10.5.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-10010.09351

退店時は放電しないとする⇒確率0

4.10.5.15 静電気人体・その他扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-1022

10.09351

4.10.5.17静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。
特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。
店舗数：約2万店 ９億杯/2万店/365日/2＝62回
冷蔵ウォークイン6枚扉・冷凍リーチイン1枚扉。冷蔵リーチインも扉１枚当たり同回数開閉するものと想定。
62回×（6+1）＝434回（1日当たりの最多放電回数と仮定） 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10

4.10.5.16 静電気人体・リーチインケース扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-10434

10.09351

4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k多段形ケースで庫内漏えいしている時、時空積および可燃域継続時間は0

4.10.5.17 静電気人体・オープンケース外装

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-1022

10.09351

買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を4.1.4.16リーチインの回数基準で5％とすると 434回X0.05=21.7⇒22回
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k多段形ケースで庫内漏えいしている時、時空積および可燃域継続時間は0

4.10.5.18 コーヒーディスペンサー

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

186

1

1

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯・店舗数：約2万店⇒１店舗あたり45000杯/年、内部リレー動作時のアーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1杯販売時あたりのリレー動作回数が1.5回 1日124杯販売 n=1.5X124=186
コーヒーディスペンサーの電力は200～400Wで100V電源で2～4Aになるため、着火エネルギー大とする。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k11

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k4.10.5.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

144

1

0.01

4.10.5.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

0

1

4.10.5.21 燃焼式暖房機

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

10

10

1

1

0.0001

1

4.10.9

庫外漏えいして着火する確率

5.53E-07

1.65E-10=No4.10.10+No4.10.13

4.10.10 ファン故障時に着火する確率

1.65E-09

1.65E-10=(No4.10.11a*No4.10.12a*No4.9.6*No4.10.16*No4.10.20)+(No4.10.11b*No4.10.12b*No4.9.6*No4.10.16*No4.10.20)

4.10.11.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

1.67E-02

1.67E-02

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)より
空間的遭遇確率=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]4.10.11.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)1.18E-02

1.18E-02

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5

4.10.12 時間的遭遇確率（店舗内）

3.98E-01

3.98E-01

4.10.12.1～4.10.12.21の合計
4.10.12.1～4.10.12.13+4.10.12.18～4.10.12.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.10.12b

使用時

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.10.12.a 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

3.93E-01

3.93E-01

4.10.12.b 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小5.39E-03

5.39E-03

4.10.12.14～4.10.12.17の合計

7.56E-03 1.82E-01 1.82E-01

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)の数値と清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.10.12.1 電源コンセント

7.56E-03

4.10.12.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

ファン停止時の可燃域は床面から19cm程度であり、照明スイッチの設置高さは1ｍ以上あるため、着火源とならない

4.10.12.3 換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

0

0

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、フライヤースイッチの操作部高さは19cmより高いため、着火源とならない

1

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、設置するカウンターは最低でも70cmの高さがあるため着火源とならない

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.10.12.4 フライヤースイッチ

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

4.10.12.5 電子レンジ

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

4.10.12.6 電灯

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

0

0

0

0

1

5 / 6 ページ

4.10.12.7 白熱球

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.10.12.8 電子ライター

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、電子ライターの試し操作を19cm以下の高さで行わないため、着火源とならない

4.10.12.9 デフロストヒーター（他の機器）

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

1

1

0.01

1

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、デフロストヒーター位置及び設置されるショーケースの庫内高さは19cmより高いため、着火源とならない

4.10.12.10 コピー機・プリンター(発火事故）

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））※可燃域継続時間は割付表上【数値パラメータ】参照
Pt1=可燃域継続時間[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60

4.10.12.11 コピー機・プリンター(使用による着火）

3.85E-01

3.85E-01 1.82E-01 1.82E-01

5.0E-02

5.0E-0250

1 1.00E+00

1

・コピー機使用による着火確率 コピー機の使用回数50回/日 1回のコピー時間3分 コピーをすると必ず着火する
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=0.05[h]Pt2=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.10.12.12 加湿装置中華まん

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、設置するカウンターは最低でも70cmの高さがあるため着火源とならない

4.10.12.13 加温装置おでん

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

4.10.12.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00 1.29E-01 1.29E-01

2.8E-102.8E-10010.09351

退店時は放電しないとする⇒確率0

0

2.3

2.3

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、設置するカウンターは最低でも70cmの高さがあるため着火源とならない

4.10.12.15 静電気人体・その他扉

0.00E+00

0.00E+00 1.29E-01 1.29E-01

2.8E-102.8E-1022

10.09351

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、扉の取っ手部は19cmより高いため、着火源とならない

4.10.12.16 静電気人体・リーチインケース扉

0.00E+00

0.00E+00 1.29E-01 1.29E-01

2.8E-102.8E-10434

10.09351

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、扉の取っ手部は19cmより高いため、着火源とならない

4.10.12.17 静電気人体・オープンケース外装

0.00E+00

0.00E+00 1.29E-01 1.29E-01

2.8E-102.8E-1022

10.09351

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、客が売れる可能性のある部位の高さは19cmより高いため、着火源とならない

4.10.12.18 コーヒーディスペンサー

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

1.4E-06

1.4E-06

186

1

1

4.10.12.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

5.39E-03

5.39E-03 1.29E-01 1.29E-01

1.4E-06

1.4E-06

144

1

0.01

1

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、設置するカウンターは最低でも70cmの高さがあるため着火源とならない

1

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k4.10.12.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

0.00E+00

0.00E+00

0

0

0

0

0

1

4.10.12.21 燃焼式暖房機

4.24E-05

4.24E-05 1.82E-01 1.82E-01

10

10

1

1

0.0001

1

4.10.13 デフロスト停止時に着火する確率

5.51E-07

0.00E+00=(No4.10.14a*No4.10.12a*No4.9.6*No4.10.19)+(No4.10.14b*No4.10.12b*No4.9.6*No4.10.19)

4.10.14.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

1.67E-02

0.00E+00

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)より
空間的遭遇確率=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】凝縮ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転⇒時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間的遭遇確率=0/0/空間体積

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.10.14.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)1.18E-02

0.00E+00

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】凝縮ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転⇒時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=0/0/空間体積/2^0.5

4.10.15 ファン停止率

0.08358

2.50E-04=No4.10.16+No4.10.19
ファン故障時の停止率＋デフロスト運転停止率の合計

4.10.16 ファン故障時の停止率

0.00025

2.50E-04=No4.10.17+No4.10.18
ファン故障率＋ファン故障時の運転停止率の合計

4.10.17 ファン故障率

0.00025

2.50E-04

ファン故障率0.025%（4.3節）

4.10.18 ファン故障時の運転停止率

0.00000

0.00000

ファン故障以外に停止要素はないものとして0とした。

4.10.19 デフロスト運転停止率

0.08333

0.00000

デフロストで1日2時間停止で8.33333%【対策】凝縮器ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転。

4.10.20 ファン故障時の警報対策

1.00000

1.00E-01

ファン故障時の警報対策による係数対策無しだと1.0 対策ありだと0.1

6 / 6 ページD-6 （店内設置 未対策 ）内蔵SCリスクアセスメント
使用時ＦＴＡ 平形オープン
冷媒：R290

店舗内で着火する。

許容値
5.26E-09

R290

5.53E-07

ファン稼働時に着火する確率
4.11.1

ファン停止時に着火する確率
4.12.1

R290
R290

0.00E+00
5.53E-07

庫内漏えいして着火する確率
4.11.2

庫内漏えいして着火する確率
4.12.2

庫外漏えいして着火する確率
4.11.15

R290

庫外漏えいして着火する確率
4.12.9

R290
R290

R290

0.00E+00

0.00E+00
0.00E+00

冷媒漏えい発生確率4.11.6

空間的遭遇確率4.11.4R290

0.00E+00
0.00E+00

5.53E-07

R290

エネルギー大4.11.4aエネルギー小4.11.4b

冷媒漏えい発生確率4.11.6

空間的遭遇確率4.12.4

0.00E+00
0.00E+00

時間的遭遇確率（店舗内）
4.11.5R290

R290

1.00E-03

エネルギー大4.12.4aエネルギー小4.12.4b

1.00E-03

時間的遭遇確率（店舗内）
4.12.5

ファン稼働率
4.11.25

R290

ファン停止率
4.12.15R290

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.11.5aエネルギー小4.11.5b0.00E+00
R290

0.00E+00

9.164E-01

噴出漏れ
発生確率
4.11.7

可燃範囲内に着火源が存在する
4.11.16R290

R290

5.26E-07

0.00E+00

エネルギー大4.12.5aエネルギー小4.12.5b

R290

8.36E-02

噴出漏れ
発生確率4.11.7

ファン稼働率
4.11.25

R290

デフロスト停止時に着火す
る確率
4.12.13

ファン故障時に着火する確率
4.12.10

R290

R290

R290

5.26E-07

1.65E-09

5.51E-07

9.164E-01

急速漏れ
発生確率
4.11.8

店舗内噴出もれ着火確率
4.11.17

店舗内急速もれ着火確率
4.11.20

急速漏れ
発生確率4.11.8

店舗内微小もれ着火確率
4.11.23

冷媒漏えい発生確率4.11.6

空間的遭遇確率4.12.11

R290

R290

R290

R290

R290

1.89E-05

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.89E-05

R290

1.67E-02
1.18E-02

R290

エネルギー大 時間的遭遇確率（店舗4.12.11a内）
エネルギー小4.12.124.12.11b

空間的遭遇確率4.11.18R290

9.82E-04

噴出漏れ
発生確率4.11.7R290

0.00E+00
0.00E+00

空間的遭
遇確率4.11.24

エネルギー大4.11.18a
エネルギー小4.11.18b

微小漏れ
発生確率4.11.9

1.67E-02
R290

0.00E+00

エネルギー大4.11.24a
エネルギー小4.11.24b

5.39E-03

1.18E-02

エネルギー大4.12.14a
エネルギー小4.12.14b

時間的遭遇確率（店舗内）
4.12.12

1.00E+00
エネルギー大4.12.12a
エネルギー小4.12.12b

ファン故障時の停止率
4.12.16R290

5.39E-03
R290

R290

9.82E-04

2.50E-04

R290

9.82E-04

R290

時間的遭遇確率（店舗内）
4.11.19R290

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.11.19a
エネルギー小4.11.19b

時間的遭遇確率（店舗内）
4.11.22

5.26E-07

空間的遭
遇確率4.11.21

時間的遭遇確率（店舗内）
4.11.22

急速漏れ
発生確率4.11.8R290

0.00E+00
0.00E+00

R290
R290

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.11.21a
エネルギー小4.11.21b

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.11.22a
エネルギー小4.11.22b

エネルギー大4.11.22a
エネルギー小4.11.22b

噴出漏れ
発生確率4.11.7

微小漏れ
発生確率4.11.9ファン故障率
4.12.17

ファン故障時の運転
停止率

4.12.18R290

2.50E-04

R290

R290
R290

R290

5.26E-07
1.89E-05

9.82E-04

急速漏れ
発生確率4.11.8R290

1.89E-05

0.00E+00

デフロスト運転停止率
4.12.19

1.00E-03

3.93E-01

R290

0.00E+00

3.93E-01

微小漏れ
発生確率4.11.9R290

R290

1.00E-03

R290

微小漏れ
発生確率
4.11.9

冷媒漏えい発生確率4.11.6

空間的遭遇確率4.12.14

ファン故障
時の警報
対策
4.12.20

エネルギー大4.12.12a
エネルギー小4.12.12b

R290

8.33E-02

d-6 （店内設置 対策 ）内蔵SCリスクアセスメント
使用時ＦＴＡ 平形オープン
冷媒：R290

店舗内で着火する。

許容値
5.26E-09

R290

1.65E-10

ファン稼働時に着火する確率
4.11.1

ファン停止時に着火する確率
4.12.1

R290
R290

0.00E+00
1.65E-10

庫内漏えいして着火する確率
4.11.2

庫内漏えいして着火する確率
4.12.2

庫外漏えいして着火する確率
4.11.15

R290

庫外漏えいして着火する確率
4.12.9

R290
R290

R290

0.00E+00

0.00E+00
0.00E+00

冷媒漏えい発生確率4.11.6

空間的遭遇確率4.11.4R290

0.00E+00
0.00E+00

1.65E-10R290

エネルギー大4.11.4aエネルギー小4.11.4b

冷媒漏えい発生確率4.11.6

空間的遭遇確率4.12.4

0.00E+00
0.00E+00

時間的遭遇確率（店舗内）
4.11.5R290

R290

1.00E-03

エネルギー大4.12.4aエネルギー小4.12.4b

1.00E-03

時間的遭遇確率（店舗内）
4.12.5

ファン稼働率
4.11.25

R290

ファン停止率
4.12.15R290

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.11.5aエネルギー小4.11.5b0.00E+00
R290

0.00E+00

9.998E-01

噴出漏れ
発生確率
4.11.7

可燃範囲内に着火源が存在する
4.11.16R290

R290

5.26E-07

0.00E+00

エネルギー大4.12.5aエネルギー小4.12.5bR290

2.50E-04

噴出漏れ
発生確率4.11.7

ファン稼働率
4.11.25

R290

デフロスト停止時に着火す
る確率
4.12.13

ファン故障時に着火する確率
4.12.10

R290

R290

R290

5.26E-07

1.65E-10

0.00E+00

9.998E-01

急速漏れ
発生確率
4.11.8

店舗内噴出もれ着火確率
4.11.17

店舗内急速もれ着火確率
4.11.20

急速漏れ
発生確率4.11.8

店舗内微小もれ着火確率
4.11.23

冷媒漏えい発生確率4.11.6

空間的遭遇確率4.12.11

R290

R290

R290

R290

R290

1.89E-05

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.89E-05

R290

1.67E-02
1.18E-02

R290

エネルギー大 時間的遭遇確率（店舗4.12.11a内）
エネルギー小4.12.124.12.11b

空間的遭遇確率4.11.18R290

9.82E-04

噴出漏れ
発生確率4.11.7R290

0.00E+00
0.00E+00

空間的遭
遇確率4.11.24

エネルギー大4.11.18a
エネルギー小4.11.18b

微小漏れ
発生確率4.11.90.00E+00
R290

0.00E+00

エネルギー大4.11.24a
エネルギー小4.11.24b

5.39E-03

0.00E+00

エネルギー大4.12.14a
エネルギー小4.12.14b

時間的遭遇確率（店舗内）
4.12.12

1.00E-01
エネルギー大4.12.12a
エネルギー小4.12.12b

ファン故障時の停止率
4.12.16R290

5.39E-03
R290

R290

9.82E-04

2.50E-04

R290

9.82E-04

R290

時間的遭遇確率（店舗内）
4.11.19R290

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.11.19a
エネルギー小4.11.19b

時間的遭遇確率（店舗内）
4.11.22

5.26E-07

空間的遭
遇確率4.11.21

時間的遭遇確率（店舗内）
4.11.22

急速漏れ
発生確率4.11.8R290

0.00E+00
0.00E+00

R290
R290

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.11.21a
エネルギー小4.11.21b

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.11.22a
エネルギー小4.11.22b

エネルギー大4.11.22a
エネルギー小4.11.22b

噴出漏れ
発生確率4.11.7

微小漏れ
発生確率4.11.9ファン故障率
4.12.17

ファン故障時の運転
停止率

4.12.18R290

2.50E-04

R290

R290
R290

R290

5.26E-07
1.89E-05

9.82E-04

急速漏れ
発生確率4.11.8R290

1.89E-05

0.00E+00

デフロスト運転停止率
4.12.19

1.00E-03

3.93E-01

R290

0.00E+00

3.93E-01

微小漏れ
発生確率4.11.9R290

R290

1.00E-03

R290

微小漏れ
発生確率
4.11.9

冷媒漏えい発生確率4.11.6

空間的遭遇確率4.12.14

ファン故障
時の警報
対策
4.12.20

エネルギー大4.12.12a
エネルギー小4.12.12b

R290

0.00E+00

D‐6・d‐6 (未対策 対策)
店内設置サブツリー
内蔵SCリスクアセスメント
使用時ＦＴＡ 平形オープン
冷媒：R29084.7

床面積

庫内漏えい・ファン稼働
可燃域継続時間= 0

時間的遭遇確率（店舗内）
4.11.5R290

電源コンセン
ト4.11.5.1

時間的遭遇確率（店舗内）
4.11.19min

時間的遭遇確率（店舗内）
4.11.22

庫外漏えい・噴出もれ・ファン稼働(漏えい速度7.5kg/h) 可燃域継続時間=0[min]エネルギー大 エネルギー小R290

エネルギー大 エネルギー小時間的遭遇確率（店舗内）
4.12.5

庫外漏えい・急速微小もれ・ファン稼働
可燃域継続時間=0[min]R290

エネルギー大 エネルギー小庫内漏えい・ファン稼働
可燃域継続時間= 0

R290

時間的遭遇確率（店舗内）
4.12.12min

庫外漏えい・ファン故障デフロスト
可燃域継続時間= 10.93 minエネルギー大 エネルギー小R290

エネルギー大 エネルギー小4.11.5a4.11.5b4.11.19a4.11.19b

4.11.22a4.11.22b4.12.5a4.12.5b4.12.12a4.12.12b

未対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

未対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

未対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

未対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

未対策

3.98E-01

3.93E-01

5.39E-03

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

3.98E-01

3.93E-01

5.39E-03

換気扇スイッチ
4.11.5.3

照明スイッチ4.11.5.2

R290

m2

R290

電源コンセン
ト4.11.19.1

R290

換気扇スイッチ
4.11.19.3

照明スイッチ4.11.19.2

R290

R290

R290

換気扇スイッチ
4.11.22.3

照明スイッチ4.11.22.2

電源コンセン
ト4.11.22.1

R290

R290

照明スイッチ4.12.5.2

電源コンセン
ト4.12.5.1

R290

R290

換気扇スイッチ
4.12.5.3

R290

電源コンセン
ト4.12.12.1

R290

換気扇スイッチ
4.12.12.3

照明スイッチ4.12.12.2

R290

R290

R290

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

7.56E-03

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

7.56E-03

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

フライヤースイッチ
4.11.5.4

R290

フライヤースイッチ
4.11.19.4

電灯
4.11.5.6

電子レンジ
4.11.5.5

R290

R290

R290

フライヤースイッチ
4.11.22.4

電灯
4.11.19.6

電子レンジ
4.11.19.5

R290

R290

R290

フライヤースイッチ
4.12.5.4

電灯
4.11.22.6

電子レンジ
4.11.22.5

R290

R290

電子レンジ
4.12.5.5

R290

フライヤースイッチ
4.12.12.4

電灯
4.12.5.6

R290

R290

電灯
4.12.12.6

電子レンジ
4.12.12.5

R290

R290

R290

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00.E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

白熱球
4.11.5.7

電子ライター
4.11.5.8

R290

デフロストヒーター（他の機器）
4.11.5.9

R290

電子ライター
4.11.19.8

白熱球
4.11.19.7

R290

R290

デフロストヒーター（他の機器）
4.11.19.9

R290

電子ライター
4.11.22.8

白熱球
4.11.22.7

R290

R290

デフロストヒーター（他の機器）
4.11.22.9

R290

白熱球
4.12.5.7

R290

電子ライター
4.12.5.8

R290

デフロストヒーター（他の機器）
4.12.5.9

R290

電子ライター
4.12.12.8

白熱球
4.12.12.7

R290

R290

デフロストヒーター（他の機器）
4.12.12.9

R290

R290

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

コピー機・
プリンター(発火事故）4.11.5.10

コピー機・プリンター(使用による着火）4.11.5.11

R290

コピー機・
プリンター(発火事故）4.11.19.10

加湿装置
中華まん
4.11.5.12

R290

R290

コピー機・
プリンター(使用による着火）
4.11.19.11

R290

コピー機・
プリンター(発火事故）4.11.22.10

加湿装置
中華まん
4.11.19.12

R290

R290

コピー機・
プリンター(使用による着火）
4.11.22.11

R290

コピー機・
プリンター(発火事故）4.12.5.10

加湿装置
中華まん
4.11.22.12

R290

R290

コピー機・
プリンター(使用による着火）
4.12.5.11

R290

コピー機・
プリンター(発火事故）4.12.12.10

加湿装置
中華まん
4.12.5.12

R290

R290

コピー機・
プリンター(使用による着火）
4.12.12.11

R290

加湿装置
中華まん
4.12.12.12

R290

R290

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

3.85E-01

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

3.85E-01

対策

0.00E+00

加温装置
おでん
4.11.5.13

静電気人体・店舗入口扉
4.11.5.14

R290

静電気人体・その他扉
4.11.5.15

R290

加温装置
おでん
4.11.19.13

R290

静電気人体・店舗入口扉
4.11.19.14

R290

静電気人体・その他扉
4.11.19.15

R290

加温装置
おでん
4.11.22.13

R290

静電気人体・店舗入口扉
4.11.22.14

R290

加温装置
おでん
4.12.5.13

静電気人体・その他扉
4.11.22.15

R290

R290

静電気人体・店
舗入口扉
4.12.5.14

R290

加温装置
おでん
4.12.12.13

静電気人体・その他扉
4.12.5.15

R290

R290

静電気人体・店
舗入口扉
4.12.12.14

R290

静電気人体・その他扉
4.12.12.15

R290

R290

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

静電気人体・リー
チインケース扉
4.11.5.16

静電気人体・オー
プンケース外装
4.11.5.17

R290

コーヒーディスペ
ンサー
4.11.5.18

R290

静電気人体・リー
チインケース扉
4.11.19.16

R290

静電気人体・オー
プンケース外装
4.11.19.17

R290

コーヒーディスペ
ンサー
4.11.19.18

R290

静電気人体・リー
チインケース扉
4.11.22.16

R290

静電気人体・オー
プンケース外装
4.11.22.17

R290

コーヒーディスペ
ンサー
4.11.22.18

R290

静電気人体・リー
チインケース扉
4.12.5.16

R290

静電気人体・オー
プンケース外装
4.12.5.17

R290

コーヒーディスペ
ンサー
4.12.5.18

R290

静電気人体・リー
チインケース扉
4.12.12.16

R290

静電気人体・オー
プンケース外装
4.12.12.17

R290

コーヒーディスペ
ンサー
4.12.12.18

R290

R290

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.11.5.19

ブラシモーター（製品外）※常時着火源4.11.5.20

R290

燃焼式
暖房機
4.11.5.21

R290

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.11.19.19

R290

ブラシモーター（製品外）※常時着火源4.11.19.20

R290

燃焼式
暖房機
4.11.19.2

R290

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.11.22.19

R290

ブラシモーター（製品外）※常時着火源4.11.22.20

R290

燃焼式
暖房機
4.11.22.21

R290

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.12.5.19

R290

ブラシモーター（製品外）※常時着火源4.12.5.20

R290

燃焼式
暖房機
4.12.5.21

R290

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.12.12.19

R290

燃焼式
暖房機
4.12.12.21

ブラシモーター（製品外）※常時着火源4.12.12.20

R290

R290

R290

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

5.39E-03

未対策

0.00E+00

未対策

4.24E-05

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

5.39E-03

対策

0.00E+00

対策

4.24E-05

確率数値割付表(D‐6・d‐6)
内蔵SCリスクアセスメント
使用時確率数値割付（対策・未対策）【店舗内数値パラメータ】

平形オープン
庫外漏れ（4分全量漏れ）

床面積[m2]
数値を選択⇒

84.7[風速0.0m/s]
時空積[m3・min][m3]

可燃域継続時間[min]

186.34

10.93

空間体積

33.93

【対策】
コンデンシングファン個数

ファン故障時警報対策

1

有対策を選択⇒

機器検討データ
R290冷媒No.

項目

店舗内で着火する。

未対策

着火エネルギー区別対策

可燃域継 可燃域継 着火源作 着火源存 着火源使 着火源作 着火源の動回数 存在係数
用回数
在時間
動時間
続時間
続時間
k
nc[回]
n[回]
ΔTIc[h] ΔTI[h]
Tv[h]
Tv[h]

エネル
ギー
大

備考

エネル
ギー
小

未対策

対策

5.53E-07

1.65E-10=No4.11.1+No4.12.1=No4.11.2+No4.11.15

4.11.1

ファン稼働時に着火する確率0.00E+00

0.00E+00

4.11.2

庫内漏えいして着火する確率0.00E+00

0.00E+00=(No4.11.4a*No4.11.5a*No4.11.6*No4.11.25)+(No4.11.4b*No4.11.5b*No4.11.6*No4.11.25))

4.11.4.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

平形ケース庫内漏れは庫内で循環するため、時空積および可燃域継続時間は0
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]4.11.4b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

平形ケース庫内漏れは庫内で循環するため、時空積および可燃域継続時間は0
4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5

4.11.50.00E+00

0.00E+00

4.11.5.1～4.11.5.21の合計

4.11.5.a 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

時間的遭遇確率（店舗内）

0.00E+00

0.00E+00

4.11.5.1～4.11.5.13+4.11.5.18～4.11.5.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.11.5b

4.11.5.b 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小0.00E+00

0.00E+00

4.11.5.14～4.11.5.17の合計

4.11.5.1 電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

平形ケース庫内漏れは庫内で循環するため、時空積および可燃域継続時間は0
清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし
平形ケース庫内漏れは庫内で循環するため、時空積および可燃域継続時間は0
1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.11.5.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

4.11.5.3 換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

4.11.5.4 フライヤースイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

からあげの賞味期限4時間 4時～24時の間の20時間の間に４時間ごとに調理するとしてON・OFF計10回、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.11.5.5 電子レンジ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60

4.11.5.6 電灯

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.11.5.7 白熱球

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.11.5.8 電子ライター

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.11.5.9 デフロストヒーター（他の機器）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1

1

0.01

1

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.11.5.10 コピー機・プリンター(発火事故）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））
Pt1=可燃域継続時間[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60

4.11.5.11 コピー機・プリンター(使用による着火）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.3

5.0E-022.3

5.0E-02

50

1

1

1

・コピー機使用による着火確率 コピー機の使用回数50回/日 1回のコピー時間3分 コピーをすると必ず着火する
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=0.05[h]Pt2=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.11.5.12 加湿装置中華まん

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.11.5.13 加温装置おでん

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

1 / 6 ページ

4.11.5.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-10010.09351

退店時は放電しないとする⇒確率0

4.11.5.15 静電気人体・その他扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-1022

10.09351

4.11.5.17静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。
特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。
店舗数：約2万店 ９億杯/2万店/365日/2＝62回
冷蔵ウォークイン6枚扉・冷凍リーチイン1枚扉。冷蔵リーチインも扉１枚当たり同回数開閉するものと想定。
62回×（6+1）＝434回（1日当たりの最多放電回数と仮定） 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10

4.11.5.16 静電気人体・リーチインケース扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-10434

10.09351

4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k平形ケースで庫内漏えいしている時、時空積および可燃域継続時間は0

4.11.5.17 静電気人体・オープンケース外装

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-1022

10.09351

買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を4.1.4.16リーチインの回数基準で5％とすると 434回X0.05=21.7⇒22回
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k平形ケースで庫内漏えいしている時、時空積および可燃域継続時間は0

4.11.5.18 コーヒーディスペンサー

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

186

1

1

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯・店舗数：約2万店⇒１店舗あたり45000杯/年、内部リレー動作時のアーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1杯販売時あたりのリレー動作回数が1.5回 1日124杯販売 n=1.5X124=186
コーヒーディスペンサーの電力は200～400Wで100V電源で2～4Aになるため、着火エネルギー大とする。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k10.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

144

1

0.01

4.11.5.21 燃焼式暖房機

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

10

10

1

1

0.0001

4.11.64.11.74.11.84.11.9

冷媒漏えい発生確率
噴出漏れ発生確率
急速漏れ発生確率
微小漏れ発生確率

1.00E-03
5.26E-07
1.89E-05
9.82E-04

1.00E-03
5.26E-07
1.89E-05
9.82E-04=No4.11.7+No4.11.8+No4.11.9
内蔵ショーケース市場漏洩データより 噴出漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数1件/年より）
内蔵ショーケース市場漏洩データより 急速漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数36件/年より）
内蔵ショーケース市場漏洩データより 微小漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数1866件/年より）

4.11.15 庫外漏えいして着火する確率0.00E+00

0.00E+00=No4.11.16*No4.11.25

4.11.16 可燃範囲内に着火源が存在する。

0.00E+00

0.00E+00=No4.11.17+No4.11.20+No4.11.23

4.11.17 店舗内噴出漏れ着火確率

0.00E+00

0.00E+00=(No4.11.18a*No4.11.19a*No4.11.7)+(No4.11.18b*No4.11.19b*No4.11.7)

4.11.18.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

冷媒量500g 4分全量漏れ⇒7.5kg/h、推測より時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。
空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]4.11.18.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

冷媒量500g 4分全量漏れ⇒7.5kg/h、推測より時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5

4.11.19 時間的遭遇確率（店舗内）

0.00E+00

0.00E+00

4.11.19.1～4.11.19.21の合計
4.11.19.1～4.11.19.13+4.11.19.18～4.11.19.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.11.19b

4.11.5.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

1

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k14.11.5.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

1

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.11.19.a 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

0.00E+00

0.00E+00

4.11.19.b 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小0.00E+00

0.00E+00

4.11.19.14～4.11.19.17の合計

4.11.19.1 電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.11.19.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.11.19.3 換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

4.11.19.4 フライヤースイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

からあげの賞味期限4時間 4時～24時の間の20時間の間に４時間ごとに調理するとしてON・OFF計10回、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.11.19.5 電子レンジ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（NITE調査結果）、
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年）） 可燃域継続時間0min
Pt=0[min]X2.5X17/376,406/365/24/60=0

4.11.19.6 電灯

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.11.19.7 白熱球

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.11.19.8 電子ライター

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.11.19.9 デフロストヒーター（他の機器）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1

1

0.01

1

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.11.19.10 コピー機・プリンター(発火事故）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年）） 可燃域継続時間0min
Pt1=0[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60=0

2.3

2.3

2 / 6 ページ

4.11.19.11 コピー機・プリンター(使用による着火）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

5.0E-02

5.0E-0250

1 1.00E+00

1

・コピー機使用による着火確率 コピー機の使用回数50回/日 1回のコピー時間3分 コピーをすると必ず着火する
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=0.05[h]Pt2=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.11.19.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-10010.09351

退店時は放電しないとする⇒確率0

4.11.19.15 静電気人体・その他扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-1022

10.09351

4.11.19.17静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。

4.11.19.12 加湿装置中華まん

使用時 4.11.19.13 加温装置おでん

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。
店舗数：約2万店 ９億杯/2万店/365日/2＝62回
冷蔵ウォークイン6枚扉・冷凍リーチイン1枚扉。冷蔵リーチインも扉１枚当たり同回数開閉するものと想定。
62回×（6+1）＝434回（1日当たりの最多放電回数と仮定） 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.11.19.16 静電気人体・リーチインケース扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-10434

2.8E-101

0.09351

4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k平形ケースで庫外噴出漏れ・ファン稼働時、時空積および可燃域継続時間は0

4.11.19.17 静電気人体・オープンケース外装

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-1022

2.8E-101

0.09351

買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を4.1.19.16リーチインの回数基準で5％とすると 434回X0.05=21.7⇒22回
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k平形ケースで庫外噴出漏れ・ファン稼働時、時空積および可燃域継続時間は0

4.11.19.18 コーヒーディスペンサー

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

186

1.4E-061

1

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯・店舗数：約2万店⇒１店舗あたり45000杯/年、内部リレー動作時のアーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1杯販売時あたりのリレー動作回数が1.5回 1日124杯販売 n=1.5X124=186
コーヒーディスペンサーの電力は200～400Wで100V電源で2～4Aになるため、着火エネルギー大とする。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k14.11.19.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

144

1

0.01

4.11.19.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

0

1

4.11.19.21 燃焼式暖房機

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

10

10

1

1

0.0001

1

4.11.20 店舗内急速漏れ着火確率

0.00E+00

0.00E+00=(No4.11.21a*No4.11.22a*No4.11.8)+(No4.11.21b*No4.11.22b*No4.11.8)

0.00E+00

5.2.5項 可燃域を生成しない限界風量式の検証より
庫外もれ・風速2.182m/s・冷媒500g・急速漏れ5.43kgでは可燃域が生成されない。
時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]※微小もれ0.54kg/hも推測により時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。

4.11.21.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

1

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k
普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.11.21.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

5.2.5項 可燃域を生成しない限界風量式の検証より
庫外もれ・風速2.182m/s・冷媒500g・急速漏れ5.43kgでは可燃域が生成されない。時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min
4.2.2項 3）静電気より静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5※微小もれ0.54kg/hも推測により時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。

4.11.22 時間的遭遇確率（店舗内）

0.00E+00

0.00E+00

4.11.22.1～4.11.22.21の合計

4.11.22.a 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

0.00E+00

0.00E+00

4.11.22.1～4.11.22.13+4.11.22.18～4.11.22.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.11.22b

4.11.22.b 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小0.00E+00

0.00E+00

4.11.22.14～4.11.22.17の合計

4.11.22.1 電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 可燃域継続時間Tv{h}=0(min)/60=0
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.11.22.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.11.22.3 換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

4.11.22.4 フライヤースイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

1

1

からあげの賞味期限4時間 4時～24時の間の20時間の間に４時間ごとに調理するとしてON・OFF計10回、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.11.22.5 電子レンジ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（NITE調査結果）、
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年）） 可燃域継続時間0min
Pt=0[min]X2.5X17/376,406/365/24/60=0

4.11.22.6 電灯

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.11.22.7 白熱球

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.11.22.8 電子ライター

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.11.22.9 デフロストヒーター（他の機器）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1

1

0.01

1

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k

2.3

0

2.3

0
10

1

3 / 6 ページ

4.11.22.10 コピー機・プリンター(発火事故）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

4.11.22.11 コピー機・プリンター(使用による着火）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

5.0E-02

1

・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年）） 可燃域継続時間0min
Pt1=0[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60=0

5.0E-0250

1 1.00E+00

1

・コピー機使用による着火確率 コピー機の使用回数50回/日 1回のコピー時間3分 コピーをすると必ず着火する
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=0.05[h]Pt2=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.11.22.12 加湿装置中華まん

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.11.22.13 加温装置おでん

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.11.22.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-10010.09351

退店時は放電しないとする⇒確率0

4.11.22.15 静電気人体・その他扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-1022

10.09351

4.11.22.17静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。
特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。
店舗数：約2万店 ９億杯/2万店/365日/2＝62回
冷蔵ウォークイン6枚扉・冷凍リーチイン1枚扉。冷蔵リーチインも扉１枚当たり同回数開閉するものと想定。
62回×（6+1）＝434回（1日当たりの最多放電回数と仮定） 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10

4.11.22.16 静電気人体・リーチインケース扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-10434

10.09351

4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k平形ケースで庫外噴出漏れ・ファン稼働時、時空積および可燃域継続時間は0

4.11.22.17 静電気人体・オープンケース外装

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-1022

10.09351

買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を4.1.19.16リーチインの回数基準で5％とすると 434回X0.05=21.7⇒22回
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k平形ケースで庫外噴出漏れ・ファン稼働時、時空積および可燃域継続時間は0

4.11.22.18 コーヒーディスペンサー

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

186

1

1

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯・店舗数：約2万店⇒１店舗あたり45000杯/年、内部リレー動作時のアーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1杯販売時あたりのリレー動作回数が1.5回 1日124杯販売 n=1.5X124=186
コーヒーディスペンサーの電力は200～400Wで100V電源で2～4Aになるため、着火エネルギー大とする。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k14.11.22.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

144

1

0.01

4.11.22.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

0

1

4.11.22.21 燃焼式暖房機

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

10

10

1

1

0.0001

1

4.11.23 店舗内微小漏れ着火確率

0.00E+00

0.00E+00=(No4.11.24a*No4.11.22a*No4.11.9)+(No4.11.24b*No4.11.22b*No4.11.9)

4.11.24.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間体積52.822m3

0.00E+00

0.00E+00

時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間体積52.822m3
内蔵SC RA-WG3 2018/3/23 資料07(GUSTAV LORENTZEN論文)4.2 Static Electricity for Human Bodyより
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5
0=0/0/52.822/2^0.5

0.91640.9997500

4.11.24.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)4.11.25 ファン稼働率1

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k
普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k0=0/0/52.822

ファン故障率0.025%（4.3節）・デフロストで1日2時間停止で8.33333% 合計の停止率8.36％より(100-8.36=91.64)【対策】凝縮器ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転。故障率のみ計算。

4.12.1

ファン停止時に着火する確率

5.53E-07

1.65E-10=No4.12.2+No4.12.9

4.12.2

庫内漏えいして着火する確率0.00E+00

0.00E+00=(No4.12.4a*No4.12.5a*No4.11.6*No4.12.25)+(No4.12.4b*No4.12.5b*No4.11.6*No4.12.25))

4.12.4.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

平形ケース庫内漏れは庫内で循環するため、時空積および可燃域継続時間は0
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]4.12.4.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

多段形ケース庫内漏れは庫内で循環するため、時空積および可燃域継続時間は0
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5

4.12.50.00E+00

0.00E+00

4.12.5.1～4.12.5.21の合計

4.12.5.a 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

時間的遭遇確率（店舗内）

0.00E+00

0.00E+00

4.12.5.1～4.12.5.13+4.12.5.18～4.12.5.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.12.5b

4.12.5.b 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小0.00E+00

0.00E+00

4.12.5.14～4.12.5.17の合計

4.12.5.1 電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

平形ケース庫内漏れは庫内で循環するため、時空積および可燃域継続時間は0
清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.12.5.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.12.5.3 換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

4 / 6 ページ

1.4E-06

1

からあげの賞味期限4時間 4時～24時の間の20時間の間に４時間ごとに調理するとしてON・OFF計10回、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

5

1

1

1

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k

1

1

0.01

1

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））
Pt1=可燃域継続時間[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60

1

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

4.12.5.5 電子レンジ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

4.12.5.6 電灯

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

4.12.5.7 白熱球

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

4.12.5.8 電子ライター

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.39E-03 1.39E-03

4.12.5.9 デフロストヒーター（他の機器）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

4.12.5.10 コピー機・プリンター(発火事故）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

4.12.5.11 コピー機・プリンター(使用による着火）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.3

5.0E-02

1.4E-0610

4.12.5.4 フライヤースイッチ

2.3

1

5.0E-0250

1 1.00E+00

1

・コピー機使用による着火確率 コピー機の使用回数50回/日 1回のコピー時間3分 コピーをすると必ず着火する
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=0.05[h]Pt2=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.12.5.12 加湿装置中華まん

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.12.5.13 加温装置おでん

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.12.5.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-10010.09351

退店時は放電しないとする⇒確率0

4.12.5.15 静電気人体・その他扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-1022

10.09351

4.12.5.17静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。
特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。
店舗数：約2万店 ９億杯/2万店/365日/2＝62回
冷蔵ウォークイン6枚扉・冷凍リーチイン1枚扉。冷蔵リーチインも扉１枚当たり同回数開閉するものと想定。
62回×（6+1）＝434回（1日当たりの最多放電回数と仮定） 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10

4.12.5.16 静電気人体・リーチインケース扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-10434

10.09351

4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k平形ケースで庫内漏えいしている時、時空積および可燃域継続時間は0

4.12.5.17 静電気人体・オープンケース外装

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

2.8E-102.8E-1022

10.09351

買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を4.1.4.16リーチインの回数基準で5％とすると 434回X0.05=21.7⇒22回
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k平形ケースで庫内漏えいしている時、時空積および可燃域継続時間は0

4.12.5.18 コーヒーディスペンサー

使用時

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

4.12.5.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

1.4E-06

186

1.4E-06

144

1

1

1

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯・店舗数：約2万店⇒１店舗あたり45000杯/年、内部リレー動作時のアーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1杯販売時あたりのリレー動作回数が1.5回 1日124杯販売 n=1.5X124=186
コーヒーディスペンサーの電力は200～400Wで100V電源で2～4Aになるため、着火エネルギー大とする。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k

1

0.01

1

4.12.5.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

0

1

4.12.5.21 燃焼式暖房機

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

10

10

1

1

0.0001

1

4.12.9一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k
普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k

庫外漏えいして着火する確率

5.53E-07

1.65E-10=No4.12.10+No4.12.13

4.12.10 ファン故障時に着火する確率

1.65E-09

1.65E-10=(No4.12.11a*No4.12.12a*No4.11.6*No4.12.16*No4.12.20)+(No4.12.11b*No4.12.12b*No4.11.6*No4.12.16*No4.12.20)

4.12.11.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

1.67E-02

1.67E-02

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)より
空間的遭遇確率=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]4.12.11.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)1.18E-02

1.18E-02

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5

4.12.12 時間的遭遇確率（店舗内）

3.98E-01

3.98E-01

4.12.12.1～4.12.12.21の合計

4.12.12.a 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

3.93E-01

3.93E-01

4.12.12.1～4.12.12.13+4.12.12.18～4.12.12.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.12.12b

4.12.12.b 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小5.39E-03

5.39E-03

4.12.12.14～4.12.12.17の合計

7.56E-03 1.82E-01 1.82E-01

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)の数値と清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.12.12.1 電源コンセント

7.56E-03

4.12.12.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

ファン停止時の可燃域は床面から19cm程度であり、照明スイッチの設置高さは1ｍ以上あるため、着火源とならない

4.12.12.3 換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

0

0

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

4.12.12.4 フライヤースイッチ

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

1.4E-06

1.4E-06

10

1

1

1

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、フライヤースイッチの操作部高さは19cmより高いため、着火源とならない

5 / 6 ページ1

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、設置するカウンターは最低でも70cmの高さがあるため着火源とならない

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

1

1

1

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、電子ライターの試し操作を19cm以下の高さで行わないため、着火源とならない

1

0.01

1

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、デフロストヒーター位置及び設置されるショーケースの庫内高さは19cmより高いため、着火源とならない

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））※可燃域継続時間は割付表上【数値パラメータ】参照
Pt1=可燃域継続時間[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60

1 1.00E+00

1

・コピー機使用による着火確率 コピー機の使用回数50回/日 1回のコピー時間3分 コピーをすると必ず着火する
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=0.05[h]Pt2=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k

1

1

1

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、設置するカウンターは最低でも70cmの高さがあるため着火源とならない

1

1

1

1

0.09351

退店時は放電しないとする⇒確率01

0.09351

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、扉の取っ手部は19cmより高いため、着火源とならない

4.12.12.5 電子レンジ

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

4.12.12.6 電灯

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

0

0

0

0

4.12.12.7 白熱球

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

0

0

0

0

4.12.12.8 電子ライター

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01 1.39E-03 1.39E-03

5

4.12.12.9 デフロストヒーター（他の機器）

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

1

4.12.12.10 コピー機・プリンター(発火事故）

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

4.12.12.11 コピー機・プリンター(使用による着火）

3.85E-01

3.85E-01 1.82E-01 1.82E-01

5.0E-02

5.0E-0250

4.12.12.12 加湿装置中華まん

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

1.4E-06

1.4E-0610

4.12.12.13 加温装置おでん

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

1.4E-06

1.4E-0610

4.12.12.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00 1.29E-01 1.29E-01

2.8E-102.8E-1004.12.12.15 静電気人体・その他扉

0.00E+00

0.00E+00 1.29E-01 1.29E-01

2.8E-102.8E-10

22

2.3

2.3

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、設置するカウンターは最低でも70cmの高さがあるため着火源とならない

4.12.12.16 静電気人体・リーチインケース扉

0.00E+00

0.00E+00 1.29E-01 1.29E-01

2.8E-102.8E-10434

10.09351

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、扉の取っ手部は19cmより高いため、着火源とならない

4.12.12.17 静電気人体・オープンケース外装

0.00E+00

0.00E+00 1.29E-01 1.29E-01

2.8E-102.8E-1022

10.09351

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、客が売れる可能性のある部位の高さは19cmより高いため、着火源とならない

4.12.12.18 コーヒーディスペンサー

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

1.4E-06

1.4E-06

186

1

1

1

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、設置するカウンターは最低でも70cmの高さがあるため着火源とならない

1.4E-06

1.4E-06

144

1

0.01

0.00E+00

0

0

0

0

0

1

4.24E-05

4.24E-05 1.82E-01 1.82E-01

10

10

1

1

0.0001

1

4.12.13 デフロスト停止時に着火する確率

5.51E-07

0.00E+00=(No4.12.14a*No4.12.12a*No4.11.6*No4.12.19)+(No4.12.14b*No4.12.12b*No4.11.6*No4.12.19)

4.12.14.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

1.67E-02

0.00E+00

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)より
空間的遭遇確率=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】凝縮ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転⇒時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間的遭遇確率=0/0/空間体積4.12.12.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

5.39E-03

5.39E-03 1.29E-01 1.29E-01

4.12.12.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

0.00E+00

4.12.12.21 燃焼式暖房機

1

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k
普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.12.14.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)1.18E-02

0.00E+00

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】凝縮ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転⇒時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=0/0/空間体積/2^0.5

4.12.15 ファン停止率

0.08358

2.50E-04=No4.12.16+No4.12.19
ファン故障時の停止率＋デフロスト運転停止率の合計

4.12.16 ファン故障時の停止率

0.00025

2.50E-04=No4.12.17+No4.12.18
ファン故障率＋ファン故障時の運転停止率の合計

4.12.17 ファン故障率

0.00025

2.50E-04

ファン故障率0.025%（4.3節）

4.12.18 ファン故障時の運転停止率

0.00000

0.00000

4.12.19 デフロスト運転停止率

0.08333

0.00000

ファン故障以外に停止要素はないものとして0とした。
デフロストで1日2時間停止で8.33333%【対策】凝縮器ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転。

4.12.20 ファン故障時の警報対策

1.00000

1.00E-01

ファン故障時の警報対策による係数対策無しだと1.0 対策ありだと0.1

6 / 6 ページ

D-7 （狭小店内設置 未対策 ）内蔵SCリスクアセスメント
使用時ＦＴＡ リーチイン下ユニット
冷媒：R290

店舗内で着火する。

許容値
5.26E-09

R290

1.13E-06

ファン稼働時に着火する確率
4.1.1

ファン停止時に着火する確率
4.2.1

R290
R290

1.60E-07
9.70E-07

庫内漏えいして着火する確率
4.1.2

庫内漏えいして着火する確率
4.2.2

庫外漏えいして着火する確率
4.1.15R290

庫外漏えいして着火する確率
4.2.9

R290
R290

R290

1.60E-07

8.08E-07
0.00E+00

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.1.4
R290

3.54E-02
2.51E-02

1.61E-07

R290

エネルギー大4.1.4aエネルギー小4.1.4b

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.2.4

6.98E-02
4.94E-02

時間的遭遇確率（店舗
内）
4.1.5

R290

R290

1.00E-03

エネルギー大4.2.4aエネルギー小4.2.4b

1.00E-03

時間的遭遇確率（店舗
内）
4.2.5

ファン稼働率
4.1.25

R290

ファン停止率
4.2.15R290

3.90E-03
1.42E-03

エネルギー大4.1.5aエネルギー小4.1.5b

1.13E-01
R290

3.62E-02

9.164E-01

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

可燃範囲内に着火源が存在する
4.1.16R290

R290

5.26E-07

0.00E+00

エネルギー大4.2.5aエネルギー小4.2.5b

R290

8.36E-02

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

ファン稼働率
4.1.25

R290

デフロスト停止時に着火する確率
4.2.13

ファン故障時に着火する確率
4.2.10

R290

R290

R290

5.26E-07

4.83E-10

1.61E-07

9.164E-01

急速漏れ
発生確率
4.1.8

店舗内噴出もれ着火確率
4.1.17

店舗内急速もれ着火確率
4.1.20

急速漏れ
発生確率
4.1.8

店舗内微小もれ着火確率
4.1.23

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.2.11

R290

R290

R290

R290

R290

1.89E-05

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.89E-05

R290

5.55E-02
3.93E-02

R290

エネルギー大 時間的遭遇確率（店舗4.2.11a内）
エネルギー小4.2.124.2.11b

空間的遭遇確率4.1.18R290

9.82E-04

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

R290

0.00E+00
0.00E+00

空間的遭遇確率4.1.24エネルギー大4.1.18aエネルギー小4.1.18b

微小漏れ
発生確率
4.1.9

5.55E-02
R290

0.00E+00

エネルギー大4.1.24aエネルギー小4.1.24b

9.46E-03

3.93E-02

エネルギー大4.2.14aエネルギー小4.2.14b

時間的遭遇確率（店舗内）
4.2.12

1.00E+00
エネルギー大4.2.12aエネルギー小4.2.12b

ファン故障時の停止率
4.2.16R290

9.46E-03
R290

R290

9.82E-04

2.50E-04

R290

9.82E-04

R290

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.19R290

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.1.19aエネルギー小4.1.19b

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.22

5.26E-07

空間的遭
遇確率4.1.21

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.22

急速漏れ
発生確率
4.1.8

R290

0.00E+00
0.00E+00

R290
R290

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.1.21aエネルギー小4.1.21b

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.1.22aエネルギー小4.1.22bエネルギー大4.1.22aエネルギー小4.1.22b

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

微小漏れ
発生確率
4.1.9

ファン故障率
4.2.17

ファン故障時の運転
停止率

4.2.18R290

2.50E-04

R290

R290
R290

R290

5.26E-07
1.89E-05

9.82E-04

急速漏れ
発生確率
4.1.8

R290

1.89E-05

0.00E+00

デフロスト運転停止率
4.2.191.00E-03

2.81E-02

R290

0.00E+00

2.81E-02

微小漏れ
発生確率
4.1.9

R290

R290

1.00E-03

R290

微小漏れ
発生確率
4.1.9

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.2.14

ファン故障
時の警報
対策
4.2.20エネルギー大4.2.12aエネルギー小4.2.12b

R290

8.33E-02

d-7 （狭小店内設置 対策 ）内蔵SCリスクアセスメント
使用時ＦＴＡ リーチイン下ユニット
冷媒：R290

店舗内で着火する。

許容値
5.26E-09

R290

5.01E-11

ファン稼働時に着火する確率
4.1.1

ファン停止時に着火する確率
4.2.1

R290
R290

1.74E-12
4.83E-11

庫内漏えいして着火する確率
4.1.2

庫内漏えいして着火する確率
4.2.2

庫外漏えいして着火する確率
4.1.15

庫外漏えいして着火する確率
4.2.9

R290
R290

1.74E-12

R290

R290

2.42E-14
0.00E+00

遮断弁故障時庫内漏えいして着火する確率
4.1.3

R290

3.54E-02
2.51E-02

R290

R290

R290

R290

1.74E-12

0.00E+00

2.42E-14

0.00E+00

遮断弁が開のままになる確率
4.1.10R290

エネルギー大4.1.4aエネルギー小4.1.4b

1.00E-05

0.00E+00
0.00E+00

遮断弁が閉動作する確率
4.1.14エネルギー大4.1.12aエネルギー小4.1.12b6.98E-02
4.94E-02

0.00E+00
R290

0.00E+00

9.998E-01

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

R290

1.13E-01
R290

3.62E-02

9.998E-01

9.9999E-01

0.00E+00
2.50E-04

遮断弁が開のま
ま故障する確率4.1.10.1

エネルギー大4.2.8aエネルギー小4.2.8b

R290

2.50E-04

デフロスト停止時に着火する確率
4.2.13

ファン故障時に着火する確率
4.2.10

漏えい時警報対策
4.1.10.2
R290

R290

1.00E-04

1.00E-01

R290

R290

4.83E-11

0.00E+00

9.998E-01

1.00E-01

R290

0.00E+00
R290

5.26E-07

R290

R290

ファン停止率
4.2.15

R290

エネルギー大4.2.5aエネルギー小4.2.5b

R290

0.00E+00

R290

1.00E-03

時間的遭遇確率（店舗
内）
4.2.8

ファン停止率
4.2.15

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

ファン稼働率
4.1.25R290

5.26E-07

0.00E+00

エネルギー大4.2.7aエネルギー小4.2.7bR290

エネルギー大4.1.13aエネルギー小4.1.13b

可燃範囲内に着火源が存在する
4.1.16

漏えい時警報対策
4.1.10.2

遮断弁が開のま
ま故障する確率4.1.10.1

0.00E+00
1.00E-05

時間的遭遇確率（店舗
内）
4.2.5

9.9999E-01

ファン稼働率
4.1.25

R290

エネルギー大4.1.5aエネルギー小4.1.5b

1.00E-03

遮断弁が閉動作する確率
4.1.14

R290

R290

R290

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.13

ファン稼働率
4.1.25

R290

エネルギー大4.2.4aエネルギー小4.2.4b

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.2.7

R290

R290

1.00E-03

遮断弁が開のままになる確率
4.1.10冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.2.4

R290

R290

R290

1.42E-03

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.1.12R290

1.00E-03

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.5
3.90E-03

遮断弁正常時庫内漏えいして着火する確率
4.2.6

遮断弁故障時庫内漏えいして着火する確率
4.2.3

遮断弁正常時庫内漏えいして着火する確率
4.1.11

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.1.4

4.83E-11

1.00E-04

急速漏れ
発生確率
4.1.8

店舗内噴出もれ着火確率
4.1.17

店舗内急速もれ着火確率
4.1.20

急速漏れ
発生確率
4.1.8

店舗内微小もれ着火確率
4.1.23

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.2.11

R290

R290

R290

R290

R290

1.89E-05

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.89E-05

R290

5.55E-02
3.93E-02

R290

エネルギー大 時間的遭遇確率（店舗4.2.11a内）
エネルギー小4.2.124.2.11b

R290
R290

1.00E-03

0.00E+00
R290

0.00E+00
1.00E-01

R290

微小漏れ
発生確率
4.1.9

空間的遭
遇確率
4.1.18R290

9.82E-04

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

R290

0.00E+00
0.00E+00

空間的遭遇確率4.1.24エネルギー大4.1.18aエネルギー小4.1.18b

0.00E+00

エネルギー大4.1.24aエネルギー小4.1.24b

9.46E-03

エネルギー大4.2.12aエネルギー小4.2.12bエネルギー大4.2.14aエネルギー小4.2.14b

ファン故障時の停止率
4.2.16

R290

R290

R290

2.50E-04

R290

9.82E-04

R290

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.19R290

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.1.19aエネルギー小4.1.19b

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.22

5.26E-07

空間的遭
遇確率4.1.21
R290

0.00E+00
0.00E+00

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.22

急速漏れ
発生確率
4.1.8

0.00E+00

R290

エネルギー大4.1.21aエネルギー小4.1.21b

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.1.22aエネルギー小4.1.22b

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

R290

0.00E+00

微小漏れ
発生確率
4.1.9

エネルギー大4.1.22aエネルギー小4.1.22b

ファン故障率
4.2.17

ファン故障時の運転
停止率

4.2.18R290

2.50E-04

R290

R290
R290

R290

5.26E-07
1.89E-05

時間的遭遇確率（店舗内）
4.2.12

9.46E-03
9.82E-04

9.82E-04

急速漏れ
発生確率
4.1.8

R290

1.89E-05

0.00E+00

デフロスト運転停止率
4.2.191.00E-03

2.81E-02

R290

0.00E+00

2.81E-02

微小漏れ
発生確率
4.1.9

微小漏れ
発生確率
4.1.9

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.2.14

ファン故障
時の警報
対策
4.2.20エネルギー大4.2.12aエネルギー小4.2.12b

R290

0.00E+00

D‐7・d‐7 (未対策 対策)
狭小店内設置サブツリー（ 1 ）内蔵SCリスクアセスメント
使用時ＦＴＡ リーチイン下ユニット
冷媒：R290

R290

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.13

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.19

庫内漏えい・ファン稼働
可燃域継続時間= 1.039 min

エネルギー大 エネルギー小R290

エネルギー大 エネルギー小時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.22

庫外漏えい・噴出もれ・ファン稼働(漏えい速度7.5kg/h) 可燃域継続時間=0[min]R290

エネルギー大 エネルギー小庫外漏えい・急速微小もれ・ファン稼働
可燃域継続時間=0[min]R290

エネルギー大 エネルギー小4.1.5a4.1.5b

4.1.13a4.1.13b4.1.19a4.1.19b4.1.22a4.1.22b

未対策

5.33E-03

3.90E-03

1.42E-03

未対策

―

―

―

未対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

未対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

5.33E-03

3.90E-03

1.42E-03

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

照明スイッチ
4.1.5.2

R290m2

庫内漏えい・ファン稼働
可燃域継続時間=1.04 min

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.5

電源コンセン
ト4.1.5.1

24.01

床面積

換気扇スイッチ
4.1.5.3

R290

照明スイッチ
4.1.13.2

電源コンセン
ト4.1.13.1

R290

R290

電源コンセン
ト4.1.19.1

換気扇スイッチ
4.1.13.3

R290

R290

換気扇スイッチ
4.1.19.3

照明スイッチ
4.1.19.2

R290

R290

電源コンセン
ト4.1.22.1

R290

換気扇スイッチ
4.1.22.3

照明スイッチ
4.1.22.2

R290

R290

R290

未対策

7.21E-04

未対策

1.44E-03

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

7.21E-04

対策

1.44E-03

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

電灯
4.1.5.6

電子レンジ
4.1.5.5

R290

電灯
4.1.13.6

電子レンジ
4.1.13.5

R290

R290

電灯
4.1.19.6

電子レンジ
4.1.19.5

R290

R290

電灯
4.1.22.6

電子レンジ
4.1.22.5

R290

R290

R290

未対策

2.23E-10

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

2.23.E-10

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

白熱球
4.1.5.7

電子ライター
4.1.5.8

R290

デフロストヒーター（他の機器）
4.1.5.9

R290

白熱球
4.1.13.7

R290

電子ライター
4.1.13.8

R290

デフロストヒーター（他の機器）
4.1.13.9

R290

電子ライター
4.1.19.8

白熱球
4.1.19.7

R290

R290

デフロストヒーター（他の機器）
4.1.19.9

R290

電子ライター
4.1.22.8

白熱球
4.1.22.7

R290

R290

デフロストヒーター（他の機器）
4.1.22.9

R290

R290

未対策

0.00E+00

未対策

7.33E-04

未対策

9.66E-04

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

7.33E-04

対策

9.66E-04

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

静電気人体・その他扉
4.1.5.15

静電気人体・店
舗入口扉
4.1.5.14

R290

静電気人体・リー
チインケース扉
4.1.5.16

R290

静電気人体・店
舗入口扉
4.1.19.14

静電気人体・その他扉
4.1.13.15

静電気人体・店
舗入口扉
4.1.13.14

R290

R290

静電気人体・その他扉
4.1.19.15

R290

静電気人体・店
舗入口扉
4.1.22.14

R290

R290

R290

未対策

0.00E+00

未対策

1.91E-04

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

1.91E-04

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

静電気人体・オー
プンケース外装
4.1.5.17

R290

静電気人体・オー
プンケース外装
4.1.13.17

静電気人体・リー
チインケース扉
4.1.13.16

R290

R290

静電気人体・リー
チインケース扉
4.1.19.16

R290

静電気人体・オー
プンケース外装
4.1.19.17

R290

静電気人体・リー
チインケース扉
4.1.22.16

R290

静電気人体・オー
プンケース外装
4.1.22.17

R290

R290

未対策

3.33E-04

未対策

1.91E-04

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

3.33E-04

対策

1.91E-04

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.1.5.19

静電気人体・その他扉
4.1.22.15

ブラシモーター（製品外）※常時着火源4.1.5.20

R290

燃焼式
暖房機
4.1.5.21

R290

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.1.13.19

R290

燃焼式
暖房機
4.1.13.21

ブラシモーター（製品外）※常時着火源4.1.13.20

R290

R290

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.1.19.19

R290

ブラシモーター（製品外）※常時着火源4.1.19.20

R290

燃焼式
暖房機
4.1.19.21

R290

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.1.22.19

R290

ブラシモーター（製品外）※常時着火源4.1.22.20

R290

燃焼式
暖房機
4.1.22.21

R290

R290

未対策

7.09E-04

未対策

0.00E+00

未対策

4.17E-05

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

7.09E-04

対策

0.00E+00

対策

4.17E-05

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

D‐7・d‐7 (未対策 対策)
狭小店内設置サブツリー（ 2 ）内蔵SCリスクアセスメント
使用時ＦＴＡ リーチイン下ユニット
冷媒：R290
時間的遭遇確率（店舗内）
4.2.5

庫内漏えい・ファン稼働
可燃域継続時間= 40.6 min

エネルギー大 エネルギー小庫外漏えい・ファン故障デフロスト
可燃域継続時間= #REF! min4.2.5a4.2.5b

4.2.8a4.2.8bエネルギー大エネルギー小1.49E-01

1.13E-01

3.62E-02

未対策

―

―

―

未対策

3.75E-02

2.81E-02

9.46E-03

対策

1.49E-01

1.13E-01

3.62E-02

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

3.75E-02

2.81E-02

9.46E-03

照明スイッチ
4.2.5.2

R290

時間的遭遇確率（店舗内）
4.2.12

min

未対策

R290

電源コンセン
ト4.2.5.1

庫内漏えい・ファン停止
可燃域継続時間= 0

時間的遭遇確率（店舗内）
4.2.8

換気扇スイッチ
4.2.5.3

R290

R290

照明スイッチ
4.2.8.2

電源コンセン
ト4.2.8.1

R290

エネルギー大 エネルギー小

R290

R290

電源コンセン
ト4.2.12.1

換気扇スイッチ
4.2.8.3

R290

R290

4.2.12a

照明スイッチ
4.2.12.2

R290

4.2.12b

換気扇スイッチ
4.2.12.3

R290

R290

未対策

2.78E-02

未対策

5.55E-02

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

2.80E-02

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

2.78E-02

対策

5.55E-02

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

2.80E-02

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

電子レンジ
4.2.5.5

電灯
4.2.5.6

R290

電子レンジ
4.2.8.5

R290

R290

電灯
4.2.12.6

電子レンジ
4.2.12.5

電灯
4.2.8.6

R290

R290

R290

未対策

8.71E-09

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

8.71E-09

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

白熱球
4.2.5.7

デフロストヒーター（他の機器）
4.2.5.9

電子ライター
4.2.5.8

R290

R290

白熱球
4.2.8.7

R290

R290

R290

電子ライター
4.2.12.8

白熱球
4.2.12.7

デフロストヒーター（他の機器）
4.2.8.9

電子ライター
4.2.8.8

R290

R290

デフロストヒーター（他の機器）
4.2.12.9

R290

R290

未対策

0.00E+00

未対策

2.82E-02

未対策

1.24E-03

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

2.82E-02

対策

1.24E-03

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

静電気人体・店
舗入口扉
4.2.5.14

静電気人体・その他扉
4.2.5.15

R290

静電気人体・リー
チインケース扉
4.2.5.16

静電気人体・店
舗入口扉
4.2.8.14

R290

静電気人体・店
舗入口扉
4.2.12.14

静電気人体・その他扉
4.2.8.15

R290

R290

R290

R290

未対策

0.00E+00

未対策

7.23E-03

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

7.23E-03

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

静電気人体・オー
プンケース外装
4.2.5.17

R290

静電気人体・リー
チインケース扉
4.2.8.16

R290

静電気人体・リー
チインケース扉
4.2.12.16

静電気人体・オー
プンケース外装
4.2.8.17

R290

R290

静電気人体・オー
プンケース外装
4.2.12.17

R290

R290

未対策

1.23E-02

未対策

7.23E-03

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

1.23E-02

対策

7.23E-03

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.2.5.19

静電気人体・その他扉
4.2.12.15

ブラシモーター（製品外）※常時着火源4.2.5.20

R290

燃焼式
暖房機
4.2.5.21

R290

ブラシモーター（製品外）※常時着火源4.2.820

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.2.8.19

R290

R290

燃焼式
暖房機
4.2.8.21

R290

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.2.12.19

R290

燃焼式
暖房機
4.2.12.21

ブラシモーター（製品外）※常時着火源

R290

R290

R290

未対策

9.45E-03

未対策

0.00E+00

未対策

4.45E-05

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

9.46E-03

未対策

0.00E+00

未対策

4.45E-05

対策

9.45E-03

対策

0.00E+00

対策

4.45E-05

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

9.46E-03

対策

0.00E+00

対策

4.45E-05

(D-7・d-7) 狭小店舗

確率数値割付表

内蔵SCリスクアセスメント
使用時確率数値割付（対策・未対策）【狭小店舗内数値パラメータ】

庫内漏れ[風速0.0m/s]
空間体積
床面積[m2][m3]

リーチイン下ユニット

数値を選択⇒

24.01[風速2.5m/s]
時空積[m3・min]

可燃域継続時間[min]

時空積[m3・min]

可燃域継続時間
[min]

40.55

149.491.039052.8221.95

庫外漏れ（4分全量漏れ）[風速0.0m/s]
床面積[m2]

可燃域継続時間[min]

時空積[m3・min]

24.01

40.91

119.98

数値を選択⇒【対策】
コンデンシングファン個数 ファン故障時警報対策

1

対策を選択⇒

有機器検討データ
R290冷媒No.

項目

店舗内で着火する。

未対策

対策

可燃域継
続時間
Tv[h]

可燃域継
続時間
Tv[h]

着火エネルギー区別
着火源作
動時間
ΔTIc[h]

着火源存 着火源使 着火源作 着火源の動回数 存在係数
用回数
在時間
k
nc[回]
n[回]
ΔTI[h]

エネル
ギー
大

備考

エネル
ギー
小

未対策

対策

1.13E-06

5.01E-11=No4.1.1+No4.2.1

4.1.1

ファン稼働時に着火する確率

1.60E-07

1.74E-12=No4.1.2+No4.1.15

4.1.2

庫内漏えいして着火する確率

1.60E-07

1.74E-12=No4.1.3+No4.1.11(未対策時=(No4.1.4a*No4.1.5a*No4.1.6*No4.1.25)+(No4.1.4b*No4.1.5b*No4.1.6*No4.1.25))

4.1.3

遮断弁故障時庫内漏えいして着火する確率―

1.74E-12=(No4.1.4a*No4.1.5a*No4.1.6*No4.1.25*No4.1.10)+(No4.1.4b*No4.1.5b*No4.1.6*No4.1.25*No4.1.10)

4.1.4.a

空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

3.54E-02

3.54E-02

5.1.1項 式(5-1-7)・(5-1-8) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速2.5m/s(風量12.45m3/min)数値より
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.1.4b

空間的遭遇確率(着火エネルギー小)2.51E-02

2.51E-02

5.1.1項 式(5-1-7)・(5-1-8) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速2.5m/s(風量12.45m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.1.5

時間的遭遇確率（店舗内）

5.33E-03

5.33E-03

4.1.5.1～4.1.5.21の合計

4.1.5.a

時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

3.90E-03

3.90E-03

4.1.5.1～4.1.5.13+4.1.5.18～4.1.5.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.1.5b

4.1.5.b

時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小1.42E-03

1.42E-03

4.1.5.14～4.1.5.17の合計

4.1.5.1

電源コンセント

7.21E-04

7.21E-04

1.73E-02

1.73E-02

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

5.1.1項 式(5-1-7)・(5-1-8) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速2.5m/s(風量12.45m3/min)の数値と清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.1.5.2

照明スイッチ

1.44E-03

1.44E-03

1.73E-02

1.73E-02

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.5.3

換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

1.73E-02

1.73E-02

0

0

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

4.1.5.5

電子レンジ

2.23E-10

2.23E-10

1.73E-02

1.73E-02

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60

4.1.5.6

電灯

0.00E+00

0.00E+00

1.73E-02

1.73E-02

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.1.5.7

白熱球

0.00E+00

0.00E+00

1.73E-02

1.73E-02

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.1.5.8

電子ライター

7.33E-04

7.33E-04

1.73E-02

1.73E-02

2.78E-04

2.78E-04

1

1

1

1

1人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1/60/60=2.78E-04
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.5.9

デフロストヒーター（他の機器）

9.66E-04

9.66E-04

1.73E-02

1.73E-02

2.3

2.3

1

1

0.01

1

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.5.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00

1.22E-02

1.22E-02

2.8E-102.8E-10010.09351

退店時は放電しないとする⇒確率0

4.1.5.15 静電気人体・その他扉

1.91E-04

1.91E-04

1.22E-02

1.22E-02

2.8E-102.8E-104

10.09351

4.1.5.17静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。

1 / 8 ページ

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。
店舗数：約2万店 ９億杯/2万店/365日/2＝62回
リーチインは扉1枚分と想定。
4.1.5.16 静電気人体・リーチインケース扉

4.1.5.17 静電気人体・オープンケース外装

4.1.5.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

3.33E-04

1.91E-04

7.09E-04

3.33E-04

1.91E-04

7.09E-04

1.22E-02

1.22E-02

1.22E-02

1.22E-02

1.22E-02

1.22E-02

2.8E-102.8E-10

1.4E-06

2.8E-102.8E-10

1.4E-06

7

4

144

1

1

1

0.0935

1

0.09350.01

庫内漏えいしている時に扉をあけても最初にドアに触れる時は製品外に漏えいしなため、1人目のお客が扉を開け、直後に2人目のお客が扉を開ける確率を10％とすると
62回X0.1=6.2回⇒7回 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k1

買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を4.1.4.16リーチインの回数基準で5％とすると 62回X0.05=3.1⇒4回
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k1

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k14.1.5.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

1

10.0001

1

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.17E-05

4.1.6

冷媒漏えい発生確率

1.00E-03

1.00E-03=No4.1.7+No4.1.8+No4.1.9

4.1.7

噴出漏れ発生確率

5.26E-07

5.26E-07

内蔵ショーケース市場漏洩データより 噴出漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数1件/年より）

4.1.8

急速漏れ発生確率

1.89E-05

1.89E-05

内蔵ショーケース市場漏洩データより 急速漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数36件/年より）

4.1.9

微小漏れ発生確率

9.82E-04

9.82E-04

内蔵ショーケース市場漏洩データより 微小漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数1866件/年より）

4.1.10遮断弁が開のままになる確率―

1.00E-05=No4.1.10.1*No4.1.10.2

4.1.10.1 遮断弁が開のまま故障する確率―1.00E-04

ビル用マルチエアコンの弁の故障率を4.05E-04（日冷工：「微燃性冷媒を使用したビル用マルチエアコンのリスク評価報告書」（2017．9））、そのうち弁が開状態で故障する確率を1.0E-04とする。

4.1.10.2 漏えい時警報対策―

1.00E-01

警報対策による効果を1/10とする

4.1.11―

0.00E+00=(No4.1.12a*No4.1.13a*No4.1.6*No4.1.25*No4.1.14)+(No4.1.12b*No4.1.13b*No4.1.6*No4.1.25*No4.1.14)

4.1.12.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)―

0.00E+00

5.1.1項 式(5-1-7)・(5-1-8) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速2.5m/s(風量12.45m3/min)数値より
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

4.1.12.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)―0.00E+00

5.1.1項 式(5-1-7)・(5-1-8) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速2.5m/s(風量12.45m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

4.1.13―0.00E+00

4.1.13.1～4.1.13.21の合計

時間的遭遇確率（店舗内）

1.73E-02

10

4.17E-05

遮断弁正常時庫内漏えいして着火する確率

1.73E-02

10

4.1.5.21 燃焼式暖房機

4.1.13.a 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大―

0.00E+00

4.1.13.1～4.1.13.13+4.1.13.18～4.1.13.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.1.13b

4.1.13.b 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小―0.00E+00

4.1.13.14～4.1.13.17の合計

4.1.13.1 電源コンセント―

0.00E+00

1.73E-02

0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

5.1.1項 式(5-1-7)・(5-1-8) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速2.5m/s(風量12.45m3/min)の数値と清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

4.1.13.2 照明スイッチ―

0.00E+00

1.73E-02

0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.13.3 換気扇スイッチ―

0.00E+00

1.73E-02

0.00E+00

0

0

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

4.1.13.5 電子レンジ―

0.00E+00

1.73E-02

0.00E+00

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60

4.1.13.6 電灯―

0.00E+00

1.73E-02

0.00E+00

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.1.13.7 白熱球―

0.00E+00

1.73E-02

0.00E+00

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.1.13.8 電子ライター―

0.00E+00

1.73E-02

0.00E+00

2.78E-04

2.78E-04

1

1

1

1

1人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1/60/60=2.78E-04
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.13.9 デフロストヒーター（他の機器）―

0.00E+00

1.73E-02

0.00E+00

2.3

2.3

1

1

0.01

1

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k2 / 8 ページ4.1.13.14 静電気人体・店舗入口扉―

0.00E+00

1.22E-02

0.00E+00

2.8E-102.8E-10010.09351

退店時は放電しないとする⇒確率0

4.1.13.15 静電気人体・その他扉―

0.00E+00

1.22E-02

0.00E+00

2.8E-102.8E-104

10.09351

4.1.13.17静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。
特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。
店舗数：約2万店 ９億杯/2万店/365日/2＝62回
リーチインは扉1枚分と想定。

4.1.13.16 静電気人体・リーチインケース扉

4.1.13.17 静電気人体・オープンケース外装

使用時

―

―

0.00E+00

0.00E+00

1.22E-02

1.22E-02

0.00E+00

0.00E+00

2.8E-102.8E-10

1.4E-06

2.8E-102.8E-10

1.4E-06

7

4

144

1

1

1

0.0935

1

0.09350.01

庫内漏えいしている時に扉をあけても最初にドアに触れる時は製品外に漏えいしなため、1人目のお客が扉を開け、直後に2人目のお客が扉を開ける確率を10％とすると
62回X0.1=6.2回⇒7回 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k1

買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を4.1.4.16リーチインの回数基準で5％とすると 62回X0.05=3.1⇒4回
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k1

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.13.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火―

0.00E+00

4.1.13.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源―

0.00E+00

4.1.13.21 燃焼式暖房機―

0.00E+00

4.1.14

遮断弁が閉動作する確率―9.9999E-01

4.1.15

庫外漏えいして着火する確率0.00E+00

0.00E+00=No4.1.16*No4.1.25

4.1.16

可燃範囲内に着火源が存在する。

0.00E+00

0.00E+00=No4.1.17+No4.1.20+No4.1.23

4.1.17

店舗内噴出漏れ着火確率

0.00E+00

0.00E+00=(No4.1.18a*No4.1.19a*No4.1.7)+(No4.1.18b*No4.1.19b*No4.1.7)

4.1.18.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

冷媒量500g 4分全量漏れ⇒7.5kg/h、推測より時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。
空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]4.1.18.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

冷媒量500g 4分全量漏れ⇒7.5kg/h、推測より時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5

4.1.190.00E+00

0.00E+00

4.1.19.1～4.1.19.21の合計

時間的遭遇確率（店舗内）

1.22E-02

0.00E+00

1
1.73E-02

0.00E+00

10

10

1

1

0.0001

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k1

遮断弁が閉動作する確率＝1-遮断弁が開のままになる確率=1-1.0E-05=9.9999E-01

4.1.19.a 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

0.00E+00

0.00E+00

4.1.19.1～4.1.19.13+4.1.19.18～4.1.19.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.1.19b

4.1.19.b 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小0.00E+00

0.00E+00

4.1.19.14～4.1.19.17の合計

4.1.19.1 電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.19.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.19.3 換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0

0

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

4.1.19.5 電子レンジ

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（NITE調査結果）、
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年）） 可燃域継続時間0min
Pt=0[min]X2.5X17/376,406/365/24/60=0

4.1.19.6 電灯

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.1.19.7 白熱球

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.1.19.8 電子ライター

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.78E-04

2.78E-04

1

1

1

1

1人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1/60/60=2.78E-04
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.19.9 デフロストヒーター（他の機器）

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.3

2.3

1

1

0.01

1

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.19.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.8E-102.8E-10010.09351

退店時は放電しないとする⇒確率0

4.1.19.15 静電気人体・その他扉

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.8E-102.8E-104

10.09351

4.1.19.17静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。

3 / 8 ページ

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。
店舗数：約2万店 ９億杯/2万店/365日/2＝62回
リーチインは扉1枚分と想定。
4.1.19.16 静電気人体・リーチインケース扉

4.1.19.17 静電気人体・オープンケース外装

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.8E-102.8E-102.8E-107

2.8E-101

4

10.0935

1

0.0935

庫内漏えいしている時に扉をあけても最初にドアに触れる時は製品外に漏えいしなため、1人目のお客が扉を開け、直後に2人目のお客が扉を開ける確率を10％とすると
62回X0.1=6.2回⇒7回 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k1

買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を4.1.4.16リーチインの回数基準で5％とすると 62回X0.05=3.1⇒4回
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k1

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.19.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

144

1

0.01

4.1.19.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0

0

0

0

0

1

4.1.19.21 燃焼式暖房機

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

10

10

1

1

0.00011

4.1.20

店舗内急速漏れ着火確率

0.00E+00

0.00E+00=(No4.1.21a*No4.1.22a*No4.1.8)+(No4.1.21b*No4.1.22b*No4.1.8)

4.1.21.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

5.2.5項 可燃域を生成しない限界風量式の検証より
庫外もれ・風速2.182m/s・冷媒500g・急速漏れ5.43kgでは可燃域が生成されない。
時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]※微小もれ0.54kg/hも推測により時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.21.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

5.2.5項 可燃域を生成しない限界風量式の検証より
庫外もれ・風速2.182m/s・冷媒500g・急速漏れ5.43kgでは可燃域が生成されない。時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min
4.2.2項 3）静電気より静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5※微小もれ0.54kg/hも推測により時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。

4.1.22

0.00E+00

0.00E+00

4.1.22.1～4.1.22.21の合計

時間的遭遇確率（店舗内）

4.1.22.a 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

0.00E+00

0.00E+00

4.1.22.1～4.1.22.13+4.1.22.18～4.1.22.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.1.22b

4.1.22.b 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小0.00E+00

0.00E+00

4.1.22.14～4.1.22.17の合計

4.1.22.1 電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 可燃域継続時間Tv{h}=0(min)/60=0
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.22.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.22.3 換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

4.1.22.5 電子レンジ

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年）） 可燃域継続時間0min
Pt=0[min]X2.5X17/376,406/365/24/60=0

4.1.22.6 電灯

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.1.22.7 白熱球

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.1.22.8 電子ライター

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.78E-04

2.78E-04

1

1

1

1

1人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1/60/60=2.78E-04
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.22.9 デフロストヒーター（他の機器）

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.3

2.3

1

1

0.01

1

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.22.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.8E-102.8E-10010.09351

退店時は放電しないとする⇒確率0

4.1.22.15 静電気人体・その他扉

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.8E-102.8E-104

10.09351

4.1.22.17静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。

00

4 / 8 ページ

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。
店舗数：約2万店 ９億杯/2万店/365日/2＝62回
リーチインは扉1枚分と想定。
4.1.22.16 静電気人体・リーチインケース扉

4.1.22.17 静電気人体・オープンケース外装

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.8E-102.8E-102.8E-102.8E-10

7

4

1

1

0.0935

1

0.0935

庫内漏えいしている時に扉をあけても最初にドアに触れる時は製品外に漏えいしなため、1人目のお客が扉を開け、直後に2人目のお客が扉を開ける確率を10％とすると
62回X0.1=6.2回⇒7回 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k1

買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を4.1.4.16リーチインの回数基準で5％とすると 62回X0.05=3.1⇒4回
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k1

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.22.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

144

1

0.01

4.1.22.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0

0

0

0

0

1

4.1.22.21 燃焼式暖房機

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

10

10

1

1

0.00011

4.1.23

店舗内微小漏れ着火確率

0.00E+00

0.00E+00=(No4.1.24a*No4.1.22a*No4.1.9)+(No4.1.24b*No4.1.22b*No4.1.9)

4.1.24.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間体積52.822m3

4.1.24.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間体積52.822m3 4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5
0=0/0/52.822/2^0.5

0.91640.9997500

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k0=0/0/52.822

ファン故障率0.025%（4.3節）・デフロストで1日2時間停止で8.33333% 合計の停止率8.36％より(100-8.36=91.64)【対策】凝縮器ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転。故障率のみ計算。

4.1.25

ファン稼働率

4.2.1

ファン停止時に着火する確率

9.70E-07

4.83E-11=No4.2.2+No4.2.9

4.2.2

庫内漏えいして着火する確率8.08E-07

2.42E-14=No4.2.3+No4.2.6(未対策時=(No4.2.4a*No4.2.5a*No4.1.6*No4.2.25)+(No4.2.4b*No4.2.5b*No4.1.6*No4.2.25))

4.2.3

遮断弁故障時庫内漏えいして着火する確率―

2.42E-14=(No4.2.4a*No4.2.5a*No4.1.6*No4.2.15*No4.1.10)+(No4.2.4b*No4.2.5b*No4.1.6*No4.2.15*No4.1.10)

4.2.4.a

空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

6.98E-02

6.98E-02

5.1.3項 式(5-1-17)・(5-1-18) 店舗ドア上下隙間有・庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)数値より
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.2.4.b

空間的遭遇確率(着火エネルギー小)4.94E-02

4.94E-02

5.1.3項 式(5-1-17)・(5-1-18) 店舗ドア上下隙間有・庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.2.5

時間的遭遇確率（店舗内）

1.49E-01

1.49E-01

4.2.5.1～4.2.5.21の合計

4.2.5.a

時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

1.13E-01

1.13E-01

4.2.5.1～4.2.5.13+4.2.5.18～4.2.5.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.2.5b

4.2.5.b

時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小3.62E-02

3.62E-02

4.2.5.14～4.2.5.17の合計

4.2.5.1

電源コンセント

2.78E-02

2.78E-02

6.76E-01

6.76E-01

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

5.1.3項 式(5-1-17)・(5-1-18) 店舗ドア上下隙間有・庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)数値と清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.2.5.2

照明スイッチ

5.55E-02

5.55E-02

6.76E-01

6.76E-01

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.2.5.3

換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

6.76E-01

6.76E-01

0

0

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

4.2.5.5

電子レンジ

8.71E-09

8.71E-09

6.76E-01

6.76E-01

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60

4.2.5.6

電灯

0.00E+00

0.00E+00

6.76E-01

6.76E-01

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.2.5.7

白熱球

0.00E+00

0.00E+00

6.76E-01

6.76E-01

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.2.5.8

電子ライター

2.82E-02

2.82E-02

6.76E-01

6.76E-01

2.78E-04

2.78E-04

1

1

1

1

1人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1/60/60=2.78E-04
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.2.5.9

デフロストヒーター（他の機器）

1.24E-03

1.24E-03

6.76E-01

6.76E-01

2.3

2.3

1

1

0.01

1

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k5 / 8 ページ

4.2.5.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00

4.78E-01

4.78E-01

2.8E-102.8E-10010.09351

退店時は放電しないとする⇒確率0

4.2.5.15 静電気人体・その他扉

7.23E-03

7.23E-03

4.78E-01

4.78E-01

2.8E-102.8E-104

10.09351

4.2.5.17静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。
特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。
店舗数：約2万店 ９億杯/2万店/365日/2＝62回
リーチインは扉1枚分と想定。

4.2.5.16 静電気人体・リーチインケース扉

4.2.5.17 静電気人体・オープンケース外装

1.23E-02

7.23E-03

1.23E-02

7.23E-03

4.78E-01

4.78E-01

4.78E-01

4.78E-01

4.78E-01

2.8E-102.8E-102.8E-10

7

4

1

1

0.0935

1

0.0935

1.4E-06

1.4E-06

144

1

0.01

0

0

0

0

0

1

10

10

1

1

0.0001

1

庫内漏えいしている時に扉をあけても最初にドアに触れる時は製品外に漏えいしなため、1人目のお客が扉を開け、直後に2人目のお客が扉を開ける確率を10％とすると
62回X0.1=6.2回⇒7回 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k1

買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を4.1.4.16リーチインの回数基準で5％とすると 62回X0.05=3.1⇒4回
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k1

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k4.2.5.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

9.45E-03

9.45E-03

4.2.5.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

0.00E+00

0.00E+00

4.2.5.21 燃焼式暖房機

4.45E-05

4.45E-054.2.6

遮断弁正常時庫内漏えいして着火する確率―0.00E+00=(No4.2.7a*No4.2.8a*No4.1.6*No4.2.15*No4.1.14)+(No4.2.7b*No4.2.8b*No4.1.6*No4.2.15*No4.1.14)

4.2.7.a

空間的遭遇確率(着火エネルギー大)―

0.00E+00

5.1.3項 式(5-1-17)・(5-1-18) 店舗ドア上下隙間有・庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)数値より
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

4.2.7.b

空間的遭遇確率(着火エネルギー小)―0.00E+00

5.1.3項 式(5-1-17)・(5-1-18) 店舗ドア上下隙間有・庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)数値と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

6.76E-01

4.78E-01

2.8E-10

6.76E-01

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.2.8

時間的遭遇確率（店舗内）―

0.00E+00

4.2.8.1～4.2.8.21の合計

4.2.8.a

時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大―

0.00E+00

4.2.8.1～4.2.8.13+4.2.8.18～4.2.8.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.2.8b

4.2.8.b

時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小―0.00E+00

4.2.8.14～4.2.8.17の合計

4.2.8.1

電源コンセント―

0.00E+00

6.76E-01

0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

5.1.3項 式(5-1-17)・(5-1-18) 店舗ドア上下隙間有・庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)数値と清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

4.2.8.2

照明スイッチ

―

0.00E+00

6.76E-01

0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.2.8.3

換気扇スイッチ―

0.00E+00

6.76E-01

0.00E+00

0

0

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

4.2.8.5

電子レンジ―

0.00E+00

6.76E-01

0.00E+00

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60

4.2.8.6

電灯―

0.00E+00

6.76E-01

0.00E+00

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.2.8.7

白熱球―

0.00E+00

6.76E-01

0.00E+00

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.2.8.8

電子ライター―

0.00E+00

6.76E-01

0.00E+00

2.78E-04

2.78E-04

1

1

1

1

1人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1/60/60=2.78E-04
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.2.8.9

デフロストヒーター（他の機器）―

0.00E+00

6.76E-01

0.00E+00

2.3

2.3

1

1

0.01

1

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.2.8.14 静電気人体・店舗入口扉―

0.00E+00

4.78E-01

0.00E+00

2.8E-102.8E-10010.09351

退店時は放電しないとする⇒確率0

4.2.8.15 静電気人体・その他扉―

0.00E+00

4.78E-01

0.00E+00

2.8E-102.8E-104

10.09351

4.2.8.17静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。

使用時

6 / 8 ページ

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。
店舗数：約2万店 ９億杯/2万店/365日/2＝62回
リーチインは扉1枚分と想定。
4.2.8.16 静電気人体・リーチインケース扉

4.2.8.17 静電気人体・オープンケース外装――

0.00E+00

0.00E+00

4.78E-01

4.78E-01

0.00E+00

2.8E-102.8E-102.8E-10

7

4

1

1

0.0935

1

0.0935

1.4E-06

1.4E-06

144

1

0.01

0

0

0

0

0

1

10

10

1

1

0.0001

1

庫内漏えいしている時に扉をあけても最初にドアに触れる時は製品外に漏えいしなため、1人目のお客が扉を開け、直後に2人目のお客が扉を開ける確率を10％とすると
62回X0.1=6.2回⇒7回 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k1

買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を4.1.4.16リーチインの回数基準で5％とすると 62回X0.05=3.1⇒4回
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k1

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k―0.00E+00

4.2.8.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源―

0.00E+00

4.2.8.21 燃焼式暖房機―

0.00E+00

4.2.9

庫外漏えいして着火する確率

1.61E-07

4.83E-11=No4.2.10+No4.2.13

4.2.10

ファン故障時に着火する確率

4.83E-10

4.83E-11=(No4.2.11a*No4.2.12a*No4.1.6*No4.2.16*No4.2.20)+(No4.2.11b*No4.2.12b*No4.1.6*No4.2.16*No4.2.20)

4.2.11.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

5.55E-02

5.55E-02

5.2.3項 式(5-2-3)・(5-2-4) 設置部屋ドア上下隙間有・庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)より
空間的遭遇確率=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]4.2.11.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)3.93E-02

3.93E-02

5.2.3項 式(5-2-3)・(5-2-4) 設置部屋ドア上下隙間有・庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5

4.2.12

3.75E-02

3.75E-02

4.2.12.1～4.2.12.21の合計

6.76E-01

0.00E+00

2.8E-104.2.8.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

時間的遭遇確率（店舗内）

4.78E-01

0.00E+00

0.00E+00

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.2.12.a 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

2.81E-02

2.81E-02

4.2.12.1～4.2.12.13+4.2.12.18～4.2.12.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.2.12b

4.2.12.b 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小9.46E-03

9.46E-03

4.2.12.14～4.2.12.17の合計

4.2.12.1 電源コンセント

2.80E-02

2.80E-02

6.82E-01

6.82E-01

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

5.2.3項 式(5-2-3)・(5-2-4) 設置部屋ドア上下隙間有・庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)の数値と清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.2.12.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

6.82E-01

6.82E-01

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

ファン停止時の可燃域は床面から19cm程度であり、照明スイッチの設置高さは1ｍ以上あるため、着火源とならない

4.2.12.3 換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

6.82E-01

6.82E-01

0

0

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

4.2.12.5 電子レンジ

0.00E+00

0.00E+00

6.82E-01

6.82E-01

1

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、設置するカウンターは最低でも70cmの高さがあるため着火源とならない

4.2.12.6 電灯

0.00E+00

0.00E+00

6.82E-01

6.82E-01

4.2.12.7 白熱球

0.00E+00

0.00E+00

6.82E-01

6.82E-01

4.2.12.8 電子ライター

0.00E+00

0.00E+00

6.82E-01

6.82E-01

4.2.12.9 デフロストヒーター（他の機器）

0.00E+00

0.00E+00

6.82E-01

6.82E-01

4.2.12.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00

4.82E-01

4.2.12.15 静電気人体・その他扉

0.00E+00

0.00E+00

4.82E-01

4.2.12.4

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

2.78E-04

2.78E-04

1

1

1

1

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、電子ライターの試し操作を19cm以下の高さで行わないため、着火源とならない

2.3

2.3

1

1

0.01

1

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、デフロストヒーター位置及び設置されるショーケースの庫内高さは19cmより高いため、着火源とならない

4.82E-01

2.8E-102.8E-10010.09351

退店時は放電しないとする⇒確率0

4.82E-01

2.8E-102.8E-104

10.09351

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、扉の取っ手部は19cmより高いため、着火源とならない

4.2.12.16 静電気人体・リーチインケース扉

0.00E+00

0.00E+00

4.82E-01

4.82E-01

2.8E-102.8E-107

10.09351

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、扉の取っ手部は19cmより高いため、着火源とならない

4.2.12.17 静電気人体・オープンケース外装

0.00E+00

0.00E+00

4.82E-01

4.82E-01

2.8E-102.8E-104

10.09351

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、客が売れる可能性のある部位の高さは19cmより高いため、着火源とならない

1

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k4.2.12.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

9.46E-03

9.46E-03

4.2.12.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

0.00E+00

0.00E+00

4.2.12.21 燃焼式暖房機

4.45E-05

4.45E-05

4.2.13

1.61E-07

0.00E+00

デフロスト停止時に着火する確率

4.82E-01

6.82E-01

4.82E-01

6.82E-01

1.4E-06

1.4E-06

144

1

0.01

0

0

0

0

0

1

10

10

1

1

0.0001

1

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k=(No4.2.14a*No4.2.12a*No4.1.6*No4.2.19)+(No4.2.14b*No4.2.12b*No4.1.6*No4.2.19)

7 / 8 ページ

4.2.14.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

5.55E-02

0.00E+00

5.2.3項 式(5-2-3)・(5-2-4) 設置部屋ドア上下隙間有・庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)より
空間的遭遇確率=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】凝縮ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転⇒時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間的遭遇確率=0/0/空間体積4.2.14.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)3.93E-02

0.00E+00

5.2.3項 式(5-2-3)・(5-2-4) 設置部屋ドア上下隙間有・庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】凝縮ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転⇒時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=0/0/空間体積/2^0.5

4.2.15

ファン停止率0.08358

2.50E-04=No4.2.16+No4.2.19
ファン故障時の停止率＋デフロスト運転停止率の合計

4.2.16

ファン故障時の停止率

0.00025

2.50E-04=No4.2.17+No4.2.18
ファン故障率＋ファン故障時の運転停止率の合計

4.2.17

ファン故障率

0.00025

2.50E-04

ファン故障率0.025%（4.3節）【対策】コンデンシングファンは2個以上設置する。 ２個設置するとして、２個がどちらも故障する確率は0.025%X0.025%=6.25E-04%

4.2.18

ファン故障時の運転停止率

0.00000

0.00000

ファン故障以外に停止要素はないものとして0とした。

4.2.19デフロスト運転停止率

0.08333

0.00000

デフロストで1日2時間停止で8.33333%【対策】凝縮器ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転。

4.2.20

ファン故障時の警報対策

1.00000

1.00E-01

ファン故障時の警報対策による係数対策無しだと1.0 対策ありだと0.1

8 / 8 ページ

D-8 （狭小店内設置 未対策 ）内蔵SCリスクアセスメント
使用時ＦＴＡ 多段形オープン
冷媒：R290

店舗内で着火する。

許容値
5.26E-09

R290

1.61E-07

ファン稼働時に着火する確率
4.9.1

ファン停止時に着火する確率
4.10.1

R290
R290

0.00E+00
1.61E-07

庫内漏えいして着火する確率
4.9.2

庫内漏えいして着火する確率
4.10.2

庫外漏えいして着火する確率
4.9.15R290

庫外漏えいして着火する確率
4.10.9

R290
R290

R290

0.00E+00

0.00E+00
0.00E+00

冷媒漏えい発生確率
4.9.6

空間的遭
遇確率
4.9.4
R290

0.00E+00
0.00E+00

1.61E-07

R290

エネルギー大4.9.4aエネルギー小4.9.4b

冷媒漏えい発生確率
4.9.6

空間的遭
遇確率
4.10.4

0.00E+00
0.00E+00

時間的遭遇確率（店舗
内）
4.9.5

R290

R290

1.00E-03

エネルギー大4.10.4aエネルギー小4.10.4b

1.00E-03

時間的遭遇確率（店舗内）
4.10.5

ファン稼働率
4.9.25

R290

ファン停止率
4.10.15R290

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.9.5aエネルギー小4.9.5b

0.00E+00
R290

0.00E+00

9.164E-01

噴出漏れ
発生確率
4.9.7

可燃範囲内に着火源が存在する
4.9.16R290

R290

5.26E-07

0.00E+00

エネルギー大4.10.5aエネルギー小4.10.5b

R290

8.36E-02

噴出漏れ
発生確率
4.9.7

ファン稼働率
4.9.25

R290

デフロスト停止時に着火す
る確率
4.10.13

ファン故障時に着火する確率
4.10.10

R290

R290

R290

5.26E-07

4.83E-10

1.61E-07

9.164E-01

急速漏れ
発生確率
4.9.8

店舗内噴出もれ着火確率
4.9.17

店舗内急速もれ着火確率
4.9.20

急速漏れ
発生確率
4.9.8

店舗内微小もれ着火確率
4.9.23

冷媒漏えい発生確率
4.9.6

空間的遭
遇確率
4.10.11

R290

R290

R290

R290

R290

1.89E-05

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.89E-05

R290

5.55E-02
3.93E-02

R290

エネルギー大 時間的遭遇確率（店舗4.10.11a内）
エネルギー小4.10.124.10.11b

空間的遭遇確率4.9.18R290

9.82E-04

噴出漏れ
発生確率
4.9.7

R290

0.00E+00
0.00E+00

空間的遭遇確率4.9.24エネルギー大4.9.18aエネルギー小4.9.18b

微小漏れ
発生確率
4.9.9

5.55E-02
R290

0.00E+00

エネルギー大4.9.24aエネルギー小4.9.24b

9.46E-03

3.93E-02

エネルギー大4.10.14a
エネルギー小4.10.14b

時間的遭遇確率（店舗内）
4.10.12

1.00E+00
エネルギー大4.10.12a
エネルギー小4.10.12b

ファン故障時の停止率
4.10.16R290

9.46E-03
R290

R290

9.82E-04

2.50E-04

R290

9.82E-04

R290

時間的遭遇確率（店舗内）
4.9.19R290

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.9.19aエネルギー小4.9.19b

時間的遭遇確率（店舗内）
4.9.22

5.26E-07

空間的遭
遇確率4.9.21

時間的遭遇確率（店舗内）
4.9.22

急速漏れ
発生確率
4.9.8

R290

0.00E+00
0.00E+00

R290
R290

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.9.21aエネルギー小4.9.21b

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.9.22aエネルギー小4.9.22bエネルギー大4.9.22aエネルギー小4.9.22b

噴出漏れ
発生確率
4.9.7

微小漏れ
発生確率
4.9.9

ファン故障率
4.10.17

ファン故障時の運転
停止率

4.10.18R290

2.50E-04

R290

R290
R290

R290

5.26E-07
1.89E-05

9.82E-04

急速漏れ
発生確率
4.9.8

R290

1.89E-05

0.00E+00

デフロスト運転停止率
4.10.19

1.00E-03

2.81E-02

R290

0.00E+00

2.81E-02

微小漏れ
発生確率
4.9.9

R290

R290

1.00E-03

R290

微小漏れ
発生確率
4.9.9

冷媒漏えい発生確率
4.9.6

空間的遭
遇確率
4.10.14

ファン故障
時の警報
対策
4.10.20

エネルギー大4.10.12a
エネルギー小4.10.12b

R290

8.33E-02

d-8 （狭小店内設置 対策 ）内蔵SCリスクアセスメント
使用時ＦＴＡ 多段形オープン
冷媒：R290

店舗内で着火する。

許容値
5.26E-09

R290

4.83E-11

ファン稼働時に着火する確率
4.9.1

ファン停止時に着火する確率
4.10.1

R290
R290

0.00E+00
4.83E-11

庫内漏えいして着火する確率
4.9.2

庫内漏えいして着火する確率
4.10.2

庫外漏えいして着火する確率
4.9.15R290

庫外漏えいして着火する確率
4.10.9

R290
R290

R290

0.00E+00

0.00E+00
0.00E+00

冷媒漏えい発生確率
4.9.6

空間的遭
遇確率
4.9.4
R290

0.00E+00
0.00E+00

4.83E-11

R290

エネルギー大4.9.4aエネルギー小4.9.4b

冷媒漏えい発生確率
4.9.6

空間的遭
遇確率
4.10.4

0.00E+00
0.00E+00

時間的遭遇確率（店舗
内）
4.9.5

R290

R290

1.00E-03

エネルギー大4.10.4aエネルギー小4.10.4b

1.00E-03

時間的遭遇確率（店舗内）
4.10.5

ファン稼働率
4.9.25

R290

ファン停止率
4.10.15R290

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.9.5aエネルギー小4.9.5b

0.00E+00
R290

0.00E+00

9.998E-01

噴出漏れ
発生確率
4.9.7

可燃範囲内に着火源が存在する
4.9.16R290

R290

5.26E-07

0.00E+00

エネルギー大4.10.5aエネルギー小4.10.5bR290

2.50E-04

噴出漏れ
発生確率
4.9.7

ファン稼働率
4.9.25

R290

デフロスト停止時に着火す
る確率
4.10.13

ファン故障時に着火する確率
4.10.10

R290

R290

R290

5.26E-07

4.83E-11

0.00E+00

9.998E-01

急速漏れ
発生確率
4.9.8

店舗内噴出もれ着火確率
4.9.17

店舗内急速もれ着火確率
4.9.20

急速漏れ
発生確率
4.9.8

店舗内微小もれ着火確率
4.9.23

冷媒漏えい発生確率
4.9.6

空間的遭
遇確率
4.10.11

R290

R290

R290

R290

R290

1.89E-05

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.89E-05

R290

5.55E-02
3.93E-02

R290

エネルギー大 時間的遭遇確率（店舗4.10.11a内）
エネルギー小4.10.124.10.11b

空間的遭遇確率4.9.18R290

9.82E-04

噴出漏れ
発生確率
4.9.7

R290

0.00E+00
0.00E+00

空間的遭遇確率4.9.24エネルギー大4.9.18aエネルギー小4.9.18b

微小漏れ
発生確率
4.9.9

0.00E+00
R290

0.00E+00

エネルギー大4.9.24aエネルギー小4.9.24b

9.46E-03

0.00E+00

エネルギー大4.10.14a
エネルギー小4.10.14b

時間的遭遇確率（店舗内）
4.10.12

1.00E-01
エネルギー大4.10.12a
エネルギー小4.10.12b

ファン故障時の停止率
4.10.16R290

9.46E-03
R290

R290

9.82E-04

2.50E-04

R290

9.82E-04

R290

時間的遭遇確率（店舗内）
4.9.19R290

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.9.19aエネルギー小4.9.19b

時間的遭遇確率（店舗内）
4.9.22

5.26E-07

空間的遭
遇確率4.9.21

時間的遭遇確率（店舗内）
4.9.22

急速漏れ
発生確率
4.9.8

R290

0.00E+00
0.00E+00

R290
R290

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.9.21aエネルギー小4.9.21b

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.9.22aエネルギー小4.9.22bエネルギー大4.9.22aエネルギー小4.9.22b

噴出漏れ
発生確率
4.9.7

微小漏れ
発生確率
4.9.9

ファン故障率
4.10.17

ファン故障時の運転
停止率

4.10.18R290

2.50E-04

R290

R290
R290

R290

5.26E-07
1.89E-05

9.82E-04

急速漏れ
発生確率
4.9.8

R290

1.89E-05

0.00E+00

デフロスト運転停止率
4.10.19

1.00E-03

2.81E-02

R290

0.00E+00

2.81E-02

微小漏れ
発生確率
4.9.9

R290

R290

1.00E-03

R290

微小漏れ
発生確率
4.9.9

冷媒漏えい発生確率
4.9.6

空間的遭
遇確率
4.10.14

ファン故障
時の警報
対策
4.10.20

エネルギー大4.10.12a
エネルギー小4.10.12b

R290

0.00E+00

D‐8・d‐8 (未対策 対策)
狭小店内設置サブツリー（ 1 ）内蔵SCリスクアセスメント
使用時ＦＴＡ 多段形オープン
冷媒：R290

R290

時間的遭遇確率（店舗内）
4.9.19min

時間的遭遇確率（店舗内）
4.9.22

庫外漏えい・噴出もれ・ファン稼働(漏えい速度7.5kg/h) 可燃域継続時間=0[min]エネルギー大 エネルギー小R290

エネルギー大 エネルギー小時間的遭遇確率（店舗内）
4.10.5

庫外漏えい・急速微小もれ・ファン稼働
可燃域継続時間=0[min]R290

エネルギー大 エネルギー小庫内漏えい・ファン稼働
可燃域継続時間= 0

R290

時間的遭遇確率（店舗内）
4.10.12min

エネルギー大 エネルギー小庫外漏えい・ファン故障デフロスト
可燃域継続時間= 40.91 min

R290

エネルギー大 エネルギー小4.9.5a

4.9.5b

4.9.19a4.9.19b4.9.22a4.9.22b4.10.5a4.10.5b4.10.12a4.10.12b

未対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

未対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

未対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

未対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

未対策

3.75E-02

2.81E-02

9.46E-03

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

3.75E-02

2.81E-02

9.46E-03

換気扇スイッチ
4.9.5.3

照明スイッチ4.9.5.2

R290m2

庫内漏えい・ファン稼働
可燃域継続時間= 0

時間的遭遇確率（店舗内）
4.9.5

電源コンセン
ト4.9.5.1

24.01

床面積

R290

電源コンセン
ト4.9.19.1

R290

換気扇スイッチ
4.9.19.3

照明スイッチ
4.9.19.2

R290

R290

R290

換気扇スイッチ
4.9.22.3

照明スイッチ
4.9.22.2

電源コンセン
ト4.9.22.1

R290

R290

照明スイッチ4.10.5.2

電源コンセン
ト4.10.5.1

R290

R290

換気扇スイッチ
4.10.5.3

R290

電源コンセン
ト4.10.12.1

R290

換気扇スイッチ
4.10.12.3

照明スイッチ4.10.12.2

R290

R290

R290

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

2.80E-02

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

2.80E-02

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

電灯
4.9.5.6

電子レンジ
4.9.5.5

R290

電灯
4.9.19.6

電子レンジ
4.9.19.5

R290

R290

電灯
4.9.22.6

電子レンジ
4.9.22.5

R290

R290

電子レンジ
4.10.5.5

R290

R290

電灯
4.10.12.6

電子レンジ
4.10.12.5

電灯
4.10.5.6

R290

R290

R290

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00.E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

白熱球
4.9.5.7

電子ライター
4.9.5.8

R290

デフロストヒーター（他の機器）
4.9.5.9

R290

電子ライター
4.9.19.8

白熱球
4.9.19.7

R290

R290

デフロストヒーター（他の機器）
4.9.19.9

R290

電子ライター
4.9.22.8

白熱球
4.9.22.7

R290

R290

デフロストヒーター（他の機器）
4.9.22.9

R290

白熱球
4.10.5.7

R290

電子ライター
4.10.5.8

R290

デフロストヒーター（他の機器）
4.10.5.9

R290

電子ライター
4.10.12.8

白熱球
4.10.12.7

R290

R290

デフロストヒーター（他の機器）
4.10.12.9

R290

R290

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

静電気人体・店舗入口扉
4.9.5.14

静電気人体・その他扉
4.9.5.15

R290

静電気人体・リー
チインケース扉
4.9.5.16

静電気人体・店
舗入口扉
4.9.19.14

R290

静電気人体・その他扉
4.9.19.15

R290

静電気人体・店
舗入口扉
4.9.22.14

R290

静電気人体・その他扉
4.9.22.15

R290

静電気人体・店
舗入口扉
4.10.5.14

R290

静電気人体・その他扉
4.10.5.15

R290

静電気人体・店
舗入口扉
4.10.12.14

R290

R290

R290

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

静電気人体・オー
プンケース外装
4.9.5.17

R290

静電気人体・リー
チインケース扉
4.9.19.16

R290

静電気人体・オー
プンケース外装
4.9.19.17

R290

静電気人体・リー
チインケース扉
4.9.22.16

R290

静電気人体・オー
プンケース外装
4.9.22.17

R290

静電気人体・リー
チインケース扉
4.10.5.16

R290

静電気人体・オー
プンケース外装
4.10.5.17

R290

静電気人体・リー
チインケース扉
4.10.12.16

R290

静電気人体・オー
プンケース外装
4.10.12.17

R290

R290

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.9.5.19

静電気人体・その他扉
4.10.12.15

ブラシモーター（製品外）※常時着火源4.9.5.20

R290

燃焼式
暖房機
4.9.5.21

R290

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.9.19.19

R290

ブラシモーター（製品外）※常時着火源4.9.19.20

R290

燃焼式
暖房機
4.9.19.21

R290

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.9.22.19

R290

ブラシモーター（製品外）※常時着火源4.9.22.20

R290

燃焼式
暖房機
4.9.22.21

R290

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.10.5.19

R290

ブラシモーター（製品外）※常時着火源4.10.5.20

R290

燃焼式
暖房機
4.10.5.21

R290

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.10.12.19

R290

燃焼式
暖房機
4.10.12.21

ブラシモーター（製品外）※常時着火源4.10.12.20

R290

R290

R290

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

9.46E-03

未対策

0.00E+00

未対策

4.45E-05

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

9.46E-03

対策

0.00E+00

対策

4.45E-05

(D-8・d-8) 狭小店舗

確率数値割付表

内蔵SCリスクアセスメント
使用時確率数値割付（対策・未対策）【狭小店舗内数値パラメータ】

多段形オープン
庫外漏れ（4分全量漏れ）[風速0.0m/s]
床面積[m2]
数値を選択⇒

24.01

[m3]

可燃域継続時間[min]

時空積[m3・min]52.82240.91

119.98

空間体積【対策】
コンデンシングファン個数 ファン故障時警報対策

1

対策を選択⇒

有機器検討データ
R290冷媒No.

項目

店舗内で着火する。

未対策

対策

可燃域継
続時間
Tv[h]

可燃域継
続時間
Tv[h]

着火エネルギー区別
着火源作
動時間
ΔTIc[h]

着火源存 着火源使 着火源作 着火源の動回数 存在係数
用回数
在時間
k
nc[回]
n[回]
ΔTI[h]

エネル
ギー
大

備考

エネル
ギー
小

未対策

対策

1.61E-07

4.83E-11=No4.9.1+No4.10.1

4.9.1

ファン稼働時に着火する確率0.00E+00

0.00E+00=No4.9.2+No4.9.15

4.9.2

庫内漏えいして着火する確率0.00E+00

0.00E+00=(No4.9.4a*No4.9.5a*No4.9.6*No4.9.25)+(No4.9.4b*No4.9.5b*No4.9.6*No4.9.25))

4.9.4.a

空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

多段ケース庫内漏れは庫内で循環するため、時空積および可燃域継続時間は0
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]4.9.4b

空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

多段ケース庫内漏れは庫内で循環するため、時空積および可燃域継続時間は0 時空積および可燃域継続時間は0
4.2.2項 3）静電気より静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5

4.9.5

時間的遭遇確率（店舗内）

0.00E+00

0.00E+00

4.9.5.1～4.9.5.21の合計

4.9.5.a

時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

0.00E+00

0.00E+00

4.9.5.1～4.9.5.13+4.9.5.18～4.9.5.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.9.5b

4.9.5.b

時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小0.00E+00

0.00E+00

4.9.5.14～4.9.5.17の合計

4.9.5.1

電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

多段ケース庫内漏れは庫内で循環するため、時空積および可燃域継続時間は0
清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.9.5.2

照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.9.5.3

換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0

0

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

4.9.5.5

電子レンジ

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60

4.9.5.6

電灯

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.9.5.7

白熱球

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.9.5.8

電子ライター

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.78E-04

2.78E-04

1

1

1

1

1人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1/60/60=2.78E-04
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.9.5.9

デフロストヒーター（他の機器）

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.3

2.3

1

1

0.01

1

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.9.5.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.8E-102.8E-10010.09351

退店時は放電しないとする⇒確率0

4.9.5.15 静電気人体・その他扉

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.8E-102.8E-104

10.09351

4.9.5.17静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。

1 / 6 ページ

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。
店舗数：約2万店 ９億杯/2万店/365日/2＝62回
リーチインは扉1枚分と想定。
62回×1＝62回（1日当たりの最多放電回数と仮定） 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.9.5.16 静電気人体・リーチインケース扉

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.8E-102.8E-107

10.09351

4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k平形ケースで庫内漏えいしている時、時空積および可燃域継続時間は0

4.9.5.17 静電気人体・オープンケース外装

4.9.5.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.8E-10

1.4E-06

2.8E-10

1.4E-06

4

144

1

1

0.09350.01

1

買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を4.1.4.16リーチインの回数基準で5％とすると 62回X0.05=3.1⇒4回
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k平形ケースで庫内漏えいしている時、時空積および可燃域継続時間は01

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k14.9.5.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源
0.00E+00

10

10

1

0.0001

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k10.00E+00

0.00E+00

4.9.6

冷媒漏えい発生確率

1.00E-03

1.00E-03=No4.9.7+No4.9.8+No4.9.9

4.9.7

噴出漏れ発生確率

5.26E-07

5.26E-07

内蔵ショーケース市場漏洩データより 噴出漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数1件/年より）

4.9.8

急速漏れ発生確率

1.89E-05

1.89E-05

内蔵ショーケース市場漏洩データより 急速漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数36件/年より）

4.9.9

微小漏れ発生確率

9.82E-04

9.82E-04

内蔵ショーケース市場漏洩データより 微小漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数1866件/年より）

4.9.15

庫外漏えいして着火する確率0.00E+00

0.00E+00=No4.9.16*No4.9.25

4.9.16

可燃範囲内に着火源が存在する。

0.00E+00

0.00E+00=No4.9.17+No4.9.20+No4.9.23

4.9.17

店舗内噴出漏れ着火確率

0.00E+00

0.00E+00=(No4.9.18a*No4.9.19a*No4.9.7)+(No4.9.18b*No4.9.19b*No4.9.7)

4.9.18.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

冷媒量500g 4分全量漏れ⇒7.5kg/h、推測より時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。
空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]4.9.18.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

冷媒量500g 4分全量漏れ⇒7.5kg/h、推測より時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5

4.9.19

時間的遭遇確率（店舗内）

0.00E+00

1

4.9.5.21 燃焼式暖房機

0.00E+00

0.00E+00

4.9.19.1～4.9.19.21の合計

4.9.19.a 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

0.00E+00

0.00E+00

4.9.19.1～4.9.19.13+4.9.19.18～4.9.19.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.9.19b

4.9.19.b 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小0.00E+00

0.00E+00

4.9.19.14～4.9.19.17の合計

4.9.19.1 電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.9.19.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.9.19.3 換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0

0

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

4.9.19.5 電子レンジ

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（NITE調査結果）、
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年）） 可燃域継続時間0min
Pt=0[min]X2.5X17/376,406/365/24/60=0

4.9.19.6 電灯

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.9.19.7 白熱球

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.9.19.8 電子ライター

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.78E-04

2.78E-04

1

1

1

1

1人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1/60/60=2.78E-04
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.9.19.9 デフロストヒーター（他の機器）

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.3

2.3

1

1

0.01

1

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.9.19.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.8E-102.8E-10010.09351

退店時は放電しないとする⇒確率0

4.9.19.15 静電気人体・その他扉

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.8E-102.8E-104

10.09351

4.9.19.17静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。

使用時

2 / 6 ページ

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。
店舗数：約2万店 ９億杯/2万店/365日/2＝62回
リーチインは扉1枚分と想定。
62回×1＝62回（1日当たりの最多放電回数と仮定） 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.9.19.16 静電気人体・リーチインケース扉

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.8E-107

2.8E-101

0.09351

4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k平形ケースで庫外噴出漏れ・ファン稼働時、時空積および可燃域継続時間は0

4.9.19.17 静電気人体・オープンケース外装

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.8E-104

2.8E-101

0.09351

買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を4.1.19.16リーチインの回数基準で5％とすると 62回X0.05=3.1⇒4回
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k平形ケースで庫外噴出漏れ・ファン稼働時、時空積および可燃域継続時間は0

0.00E+00

1.4E-06

144

1

0

0

0

0

0

1

10

10

1

1

0.00011

1.4E-06

0.01

1

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k4.9.19.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

4.9.19.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

4.9.19.21 燃焼式暖房機

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

4.9.20

店舗内急速漏れ着火確率

0.00E+00

0.00E+00=(No4.9.21a*No4.9.22a*No4.9.8)+(No4.9.21b*No4.9.22b*No4.9.8)

4.9.21.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

5.2.5項 可燃域を生成しない限界風量式の検証より
庫外もれ・風速2.182m/s・冷媒500g・急速漏れ5.43kgでは可燃域が生成されない。
時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]※微小もれ0.54kg/hも推測により時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.9.21.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

5.2.5項 可燃域を生成しない限界風量式の検証より
庫外もれ・風速2.182m/s・冷媒500g・急速漏れ5.43kgでは可燃域が生成されない。時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min
4.2.2項 3）静電気より静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5※微小もれ0.54kg/hも推測により時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。

4.9.22

0.00E+00

0.00E+00

4.9.22.1～4.9.22.21の合計

4.9.22.a 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

時間的遭遇確率（店舗内）

0.00E+00

0.00E+00

4.9.22.1～4.9.22.13+4.9.22.18～4.9.22.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.9.22b

4.9.22.b 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小0.00E+00

0.00E+00

4.9.22.14～4.9.22.17の合計

4.9.22.1 電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 可燃域継続時間Tv{h}=0(min)/60=0
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.9.22.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.9.22.3 換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

4.9.22.5 電子レンジ

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（NITE調査結果）、
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年）） 可燃域継続時間0min
Pt=0[min]X2.5X17/376,406/365/24/60=0

4.9.22.6 電灯

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.9.22.7 白熱球

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.9.22.8 電子ライター

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.78E-04

2.78E-04

1

1

1

1

1人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1/60/60=2.78E-04
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.9.22.9 デフロストヒーター（他の機器）

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.3

2.3

1

1

0.01

1

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.9.22.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.8E-102.8E-10010.09351

退店時は放電しないとする⇒確率0

4.9.22.15 静電気人体・その他扉

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.8E-102.8E-104

10.09351

4.9.22.17静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。

00

3 / 6 ページ

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。
店舗数：約2万店 ９億杯/2万店/365日/2＝62回
リーチインは扉1枚分と想定。
62回×1＝62回（1日当たりの最多放電回数と仮定） 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
4.9.22.16 静電気人体・リーチインケース扉

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.8E-102.8E-107

10.09351

4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k平形ケースで庫外噴出漏れ・ファン稼働時、時空積および可燃域継続時間は0

4.9.22.17 静電気人体・オープンケース外装

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.8E-102.8E-104

10.09351

買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を4.1.19.16リーチインの回数基準で5％とすると 62回X0.05=3.1⇒4回
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k平形ケースで庫外噴出漏れ・ファン稼働時、時空積および可燃域継続時間は0

4.9.22.18

1.4E-06

144

1

0

0

0

0

0

1

10

10

1

1

0.00011

1.4E-06

0.01

1

4.9.22.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

4.9.22.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

4.9.22.21 燃焼式暖房機

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

4.9.23

店舗内微小漏れ着火確率

0.00E+00

0.00E+00=(No4.9.24a*No4.9.22a*No4.9.9)+(No4.9.24b*No4.9.22b*No4.9.9)

4.9.24.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間体積52.822m3

0.00E+00

0.00E+00

時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間体積52.822m3
4.2.2項 3）静電気より静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5
0=0/0/52.822/2^0.5

0.91640.99975

ファン故障率0.025%（4.3節）・デフロストで1日2時間停止で8.33333% 合計の停止率8.36％より(100-8.36=91.64)【対策】凝縮器ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転。故障率のみ計算。
=No4.10.2+No4.10.9

4.9.24.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k
普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k0=0/0/52.822

4.9.25

ファン稼働率

4.10.1

ファン停止時に着火する確率

1.61E-07

4.83E-11

4.10.2

庫内漏えいして着火する確率0.00E+00

0.00E+00=(No4.10.4a*No4.10.5a*No4.9.6*No4.10.25)+(No4.10.4b*No4.10.5b*No4.9.6*No4.10.25))

4.10.4.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

多段形ケース庫内漏れは庫内で循環するため、時空積および可燃域継続時間は0
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]4.10.4.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

多段形ケース庫内漏れは庫内で循環するため、時空積および可燃域継続時間は0
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5

4.10.50.00E+00

0.00E+00

4.10.5.1～4.10.5.21の合計

時間的遭遇確率（店舗内）

4.10.5.a 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

0.00E+00

0.00E+00

4.10.5.1～4.10.5.13+4.10.5.18～4.10.5.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.10.5b4.10.5.b 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小0.00E+00

0.00E+00

4.10.5.14～4.10.5.17の合計

4.10.5.1 電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

多段形ケース庫内漏れは庫内で循環するため、時空積および可燃域継続時間は0
清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.10.5.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

1日/2回スイッチONOFF、ON⇒OFF時のみ着火する。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.10.5.3 換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0

0

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

4.10.5.5 電子レンジ

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60

4.10.5.6 電灯

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.10.5.7 白熱球

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.10.5.8 電子ライター

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.78E-04

2.78E-04

1

1

1

1

1人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1/60/60=2.78E-04
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.10.5.9 デフロストヒーター（他の機器）

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.3

2.3

1

1

0.01

1

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4 / 6 ページ

4.10.5.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.8E-102.8E-10010.09351

退店時は放電しないとする⇒確率0

4.10.5.15 静電気人体・その他扉

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.8E-102.8E-104

10.09351

4.10.5.17静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。
内蔵ショーケースRA-WG3 2017/9/12資料07より。
特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。
店舗数：約2万店 ９億杯/2万店/365日/2＝62回
リーチインは扉1枚分と想定。
62回×1＝62回（1日当たりの最多放電回数と仮定） 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10

4.10.5.16 静電気人体・リーチインケース扉

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.8E-102.8E-107

10.09351

4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k平形ケースで庫内漏えいしている時、時空積および可燃域継続時間は0

4.10.5.17 静電気人体・オープンケース外装

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.8E-102.8E-104

10.09351

買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を4.1.4.16リーチインの回数基準で5％とすると 62回X0.05=3.1⇒4回
4.2.2項 3）静電気の発生確率より静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k平形ケースで庫内漏えいしている時、時空積および可燃域継続時間は0

使用時

4.10.5.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.4E-06

1.4E-06

144

1

0.01

1

4.10.5.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0

0

0

0

0

1

4.10.5.21 燃焼式暖房機

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

10

10

1

1

0.0001

1

4.10.9一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k
普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k

庫外漏えいして着火する確率

1.61E-07

4.83E-11=No4.10.10+No4.10.13

4.10.10 ファン故障時に着火する確率

4.83E-10

4.83E-11=(No4.10.11a*No4.10.12a*No4.9.6*No4.10.16*No4.10.20)+(No4.10.11b*No4.10.12b*No4.9.6*No4.10.16*No4.10.20)

4.10.11.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

5.55E-02

5.55E-02

5.2.3項 式(5-2-3)・(5-2-4) 設置部屋ドア上下隙間有・庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)より
空間的遭遇確率=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]4.10.11.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)3.93E-02

3.93E-02

5.2.3項 式(5-2-3)・(5-2-4) 設置部屋ドア上下隙間有・庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5

4.10.12 時間的遭遇確率（店舗内）

3.75E-02

3.75E-02

4.10.12.1～4.10.12.21の合計

4.10.12.a 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

2.81E-02

2.81E-02

4.10.12.1～4.10.12.13+4.10.12.18～4.10.12.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.10.12b

4.10.12.b 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小9.46E-03

9.46E-03

4.10.12.14～4.10.12.17の合計

4.10.12.1 電源コンセント

2.80E-02

2.80E-02

6.82E-01

6.82E-01

1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

1

5.2.3項 式(5-2-3)・(5-2-4) 設置部屋ドア上下隙間有・庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)の数値と清掃のため1日2回使用。指すときはスパークは起きないため計2回抜く。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜く。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.10.12.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

6.82E-01

6.82E-01

1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

1

ファン停止時の可燃域は床面から19cm程度であり、照明スイッチの設置高さは1ｍ以上あるため、着火源とならない

4.10.12.3 換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

6.82E-01

6.82E-01

0

0

0

0

1

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

4.10.12.5 電子レンジ

0.00E+00

0.00E+00

6.82E-01

6.82E-01

1

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、設置するカウンターは最低でも70cmの高さがあるため着火源とならない

4.10.12.6 電灯

0.00E+00

0.00E+00

6.82E-01

6.82E-01

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.10.12.7 白熱球

0.00E+00

0.00E+00

6.82E-01

6.82E-01

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.10.12.8 電子ライター

0.00E+00

0.00E+00

6.82E-01

6.82E-01

2.78E-04

2.78E-04

1

1

1

1

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、電子ライターの試し操作を19cm以下の高さで行わないため、着火源とならない

4.10.12.9 デフロストヒーター（他の機器）

0.00E+00

0.00E+00

6.82E-01

6.82E-01

2.3

2.3

1

1

0.01

1

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、デフロストヒーター位置及び設置されるショーケースの庫内高さは19cmより高いため、着火源とならない

4.10.12.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00

4.82E-01

4.82E-01

2.8E-102.8E-10010.09351

退店時は放電しないとする⇒確率0

4.10.12.15 静電気人体・その他扉

0.00E+00

0.00E+00

4.82E-01

4.82E-01

2.8E-102.8E-104

10.09351

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、扉の取っ手部は19cmより高いため、着火源とならない

4.10.12.16 静電気人体・リーチインケース扉

0.00E+00

0.00E+00

4.82E-01

4.82E-01

2.8E-102.8E-107

10.09351

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、扉の取っ手部は19cmより高いため、着火源とならない

4.10.12.17 静電気人体・オープンケース外装

0.00E+00

0.00E+00

4.82E-01

4.82E-01

2.8E-102.8E-104

10.09351

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から19cm程度であり、客が売れる可能性のある部位の高さは19cmより高いため、着火源とならない

1

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k4.10.12.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

9.46E-03

9.46E-03

4.82E-01

4.82E-01

1.4E-06

1.4E-06

144

1

0.01

5 / 6 ページ

0

0

0

0

0

1

10

10

1

1

0.0001

1

4.10.12.20 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

0.00E+00

0.00E+00

4.10.12.21 燃焼式暖房機

4.45E-05

4.45E-05

4.10.13 デフロスト停止時に着火する確率

1.61E-07

0.00E+00=(No4.10.14a*No4.10.12a*No4.9.6*No4.10.19)+(No4.10.14b*No4.10.12b*No4.9.6*No4.10.19)

4.10.14.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

5.55E-02

0.00E+00

5.2.3項 式(5-2-3)・(5-2-4) 設置部屋ドア上下隙間有・庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)より
空間的遭遇確率=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】凝縮ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転⇒時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間的遭遇確率=0/0/空間体積6.82E-01

6.82E-01

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.10.14.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)3.93E-02

0.00E+00

5.2.3項 式(5-2-3)・(5-2-4) 設置部屋ドア上下隙間有・庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)と4.2.2項 3）静電気より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】凝縮ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転⇒時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=0/0/空間体積/2^0.5

4.10.15 ファン停止率

0.08358

2.50E-04=No4.10.16+No4.10.19
ファン故障時の停止率＋デフロスト運転停止率の合計

4.10.16 ファン故障時の停止率

0.00025

2.50E-04=No4.10.17+No4.10.18
ファン故障率＋ファン故障時の運転停止率の合計

4.10.17 ファン故障率

0.00025

2.50E-04

ファン故障率0.025%（4.3節）

4.10.18 ファン故障時の運転停止率

0.00000

0.00000

ファン故障以外に停止要素はないものとして0とした。

4.10.19 デフロスト運転停止率

0.08333

0.00000

デフロストで1日2時間停止で8.33333%【対策】凝縮器ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転。

4.10.20 ファン故障時の警報対策

1.00000

1.00E-01

ファン故障時の警報対策による係数対策無しだと1.0 対策ありだと0.1

6 / 6 ページ

D-9 （店内設置 未対策 ）内蔵SC 微燃性(A2L)リスクアセスメント
使用時ＦＴＡ リーチイン下ユニット
冷媒：R1234yf

店舗内で着火する。

許容値
5.26E-09

R1234yf

2.63E-08

ファン稼働時に着火する確率
4.1.1

ファン停止時に着火する確率
4.2.1

R1234yf
R1234yf

2.01E-08
6.20E-09

庫内漏えいして着火する確率
4.1.2

庫内漏えいして着火する確率
4.2.2

庫外漏えいして着火する確率
4.1.15

庫外漏えいして着火する確率
4.2.9

R1234yf

R1234yf
R1234yf

R1234yf

2.01E-08

6.20E-09
0.00E+00

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.1.4
R1234yf

6.46E-03
4.57E-03

1.15E-12

R1234yf

エネルギー大4.1.4aエネルギー小4.1.4b

1.15E-02
8.13E-03

エネルギー大4.2.4aエネルギー小4.2.4b

1.00E-03

時間的遭遇確率（店舗
内）
4.2.5

ファン稼働率
4.1.25

R1234yf

0.00E+00

R1234yf

R1234yf

1.00E-03

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.5
3.39E-03

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.2.4

ファン停止率
4.2.15

R1234yf

エネルギー大4.1.5aエネルギー小4.1.5b

6.45E-03
R1234yf

0.00E+00

9.164E-01

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

可燃範囲内に着火源が存在する
4.1.16
R1234yf

R1234yf

5.26E-07

0.00E+00

エネルギー大4.2.5aエネルギー小4.2.5b

R1234yf

8.36E-02

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

ファン稼働率
4.1.25

R1234yf

デフロスト停止時に着火する確率
4.2.13

ファン故障時に着火する確率
4.2.10R1234yf

R1234yf

R1234yf

5.26E-07

3.43E-15

1.14E-12

9.164E-01

急速漏れ
発生確率
4.1.8

店舗内噴出もれ着火確率
4.1.17

店舗内急速もれ着火確率
4.1.20

急速漏れ
発生確率
4.1.8

店舗内微小もれ着火確率
4.1.23

冷媒漏えい発生確率(庫外漏えいファン停止時）
4.2.21

空間的遭遇確率4.2.11

R1234yf

R1234yf

R1234yf

R1234yf

R1234yf

1.89E-05

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.89E-05

R1234yf

1.67E-02
1.18E-02

R1234yf

エネルギー大 時間的遭遇確率（店舗4.2.11a内）
エネルギー小4.2.124.2.11b

空間的遭遇確率4.1.18R1234yf

9.82E-04

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

空間的遭遇確率4.1.24エネルギー大4.1.18aエネルギー小4.1.18b

微小漏れ
発生確率
4.1.9

1.67E-02
R1234yf

0.00E+00

エネルギー大4.1.24aエネルギー小4.1.24b

0.00E+00

1.18E-02

エネルギー大4.2.14aエネルギー小4.2.14b

時間的遭遇確率（店舗内）
4.2.12

1.00E+00
エネルギー大4.2.12aエネルギー小4.2.12b

ファン故障時の停止率
4.2.16

R1234yf

0.00E+00
R1234yf

R1234yf

9.82E-04

2.50E-04

R1234yf

9.82E-04

R1234yf

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.19R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.1.19aエネルギー小4.1.19b

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.22

5.26E-07

空間的遭
遇確率4.1.21

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.22

急速漏れ
発生確率
4.1.8

R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

R1234yf
R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.1.21aエネルギー小4.1.21b

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.1.22aエネルギー小4.1.22bエネルギー大4.1.22aエネルギー小4.1.22b

ファン故障率
4.2.17

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

ファン故障時の運転
停止率

4.2.18R1234yf

2.50E-04

R1234yf

R1234yf

0.00E+00

R1234yf

5.26E-07
1.89E-05

急速漏れ
発生確率
4.1.8

R1234yf

1.89E-05

デフロスト運転停止率
4.2.19

1.94E-05

4.24E-05

R1234yf

0.00E+00

4.24E-05

微小漏れ
発生確率
4.1.9

R1234yf

R1234yf

1.94E-05

R1234yf

微小漏れ
発生確率
4.1.9

冷媒漏えい発生確率(庫外漏えいファン停止時）
4.2.21

空間的遭遇確率4.2.14

ファン故障
時の警報
対策
4.2.20エネルギー大4.2.12aエネルギー小4.2.12b

R1234yf

8.33E-02

d-9 （店内設置 対策 ）内蔵SC 微燃性(A2L)リスクアセスメント
使用時ＦＴＡ リーチイン下ユニット
冷媒：R1234yf

店舗内で着火する。

許容値
5.26E-09

R1234yf

2.20E-13

ファン稼働時に着火する確率
4.1.1

ファン停止時に着火する確率
4.2.1

R1234yf
R1234yf

2.20E-13
5.29E-16

庫内漏えいして着火する確率
4.1.2

庫内漏えいして着火する確率
4.2.2

庫外漏えいして着火する確率
4.1.15

庫外漏えいして着火する確率
4.2.9

R1234yf
R1234yf

2.20E-13

R1234yf

R1234yf

1.86E-16
0.00E+00

遮断弁故障時庫内漏えいして着火する確率
4.1.3

R1234yf

6.46E-03
4.57E-03

R1234yf

R1234yf

R1234yf

R1234yf

2.20E-13

0.00E+00

1.86E-16

0.00E+00

遮断弁が開のままになる確率
4.1.10R1234yf

エネルギー大4.1.4aエネルギー小4.1.4b

1.00E-05

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.1.12aエネルギー小4.1.12b

1.15E-02
8.13E-03

0.00E+00
R1234yf

0.00E+00

9.998E-01

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

R1234yf

6.45E-03
R1234yf

0.00E+00

9.998E-01

エネルギー大4.2.7aエネルギー小4.2.7b

1.00E-03

時間的遭遇確率（店舗
内）
4.2.8

ファン停止率
4.2.150.00E+00
R1234yf

0.00E+00
2.50E-04

遮断弁が開のま
ま故障する確率4.1.10.1

エネルギー大4.2.8aエネルギー小4.2.8b

9.9999E-01

R1234yf

2.50E-04

デフロスト停止時に着火する確率
4.2.13

ファン故障時に着火する確率
4.2.10

漏えい時警報対策
4.1.10.2

R1234yf
R1234yf

R1234yf

1.00E-04

1.00E-01

5.26E-07

R1234yf

R1234yf

ファン停止率
4.2.15

R1234yf

エネルギー大4.2.5aエネルギー小4.2.5b

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

ファン稼働率
4.1.250.00E+00

R1234yf

R1234yf

R1234yf

3.43E-16

0.00E+00

9.998E-01

1.00E-01

R1234yf

0.00E+00

時間的遭遇確率（店舗
内）
4.2.5

R1234yf

5.26E-07

1.00E-05

R1234yf

エネルギー大4.1.13aエネルギー小4.1.13b

可燃範囲内に着火源が存在する
4.1.16

漏えい時警報対策
4.1.10.2

遮断弁が開のま
ま故障する確率4.1.10.1

0.00E+00

1.00E-03

遮断弁が閉動作する確率
4.1.14

R1234yf

R1234yf

R1234yf

9.9999E-01

ファン稼働率
4.1.25

R1234yf

エネルギー大4.1.5aエネルギー小4.1.5b

R1234yf

エネルギー大4.2.4aエネルギー小4.2.4b

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.2.7

R1234yf

R1234yf

1.00E-03

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.13

ファン稼働率
4.1.25

遮断弁が閉動作する確率
4.1.14

遮断弁が開のままになる確率
4.1.10冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.2.4

R1234yf

R1234yf

R1234yf

0.00E+00

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.1.12

R1234yf

1.00E-03

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.5
3.39E-03

遮断弁正常時庫内漏えいして着火する確率
4.2.6

遮断弁故障時庫内漏えいして着火する確率
4.2.3

遮断弁正常時庫内漏えいして着火する確率
4.1.11

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.1.4

3.43E-16

1.00E-04

急速漏れ
発生確率
4.1.8

店舗内噴出もれ着火確率
4.1.17

店舗内急速もれ着火確率
4.1.20

急速漏れ
発生確率
4.1.8

店舗内微小もれ着火確率
4.1.23

冷媒漏えい発生確率(庫外漏えいファン停止時）
4.2.21

空間的遭遇確率4.2.11

R1234yf

R1234yf

R1234yf

R1234yf

R1234yf

1.89E-05

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.89E-05

R1234yf

1.67E-02
1.18E-02

R1234yf

エネルギー大 時間的遭遇確率（店舗4.2.11a内）
エネルギー小4.2.124.2.11b

R1234yf
R1234yf

1.94E-05

0.00E+00
R1234yf

0.00E+00
1.00E-01

R1234yf

微小漏れ
発生確率
4.1.9

空間的遭
遇確率
4.1.18R1234yf

9.82E-04

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

空間的遭遇確率4.1.24エネルギー大4.1.18aエネルギー小4.1.18b

0.00E+00

エネルギー大4.1.24aエネルギー小4.1.24b

0.00E+00

エネルギー大4.2.12aエネルギー小4.2.12bエネルギー大4.2.14aエネルギー小4.2.14b

ファン故障時の停止率
4.2.16

R1234yf

R1234yf

R1234yf

2.50E-04

R1234yf

9.82E-04

R1234yf

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.19R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.1.19aエネルギー小4.1.19b

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.22

5.26E-07

空間的遭
遇確率4.1.21
R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.22

急速漏れ
発生確率
4.1.8

0.00E+00

R1234yf

エネルギー大4.1.21aエネルギー小4.1.21b

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.1.22aエネルギー小4.1.22b

ファン故障率
4.2.17

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

R1234yf

0.00E+00

ファン故障時の運転
停止率

4.2.18エネルギー大4.1.22aエネルギー小4.1.22b

R1234yf

2.50E-04

R1234yf

R1234yf

0.00E+00

R1234yf

5.26E-07
1.89E-05

時間的遭遇確率（店舗内）
4.2.12

0.00E+00
9.82E-04

急速漏れ
発生確率
4.1.8

R1234yf

1.89E-05

デフロスト運転停止率
4.2.19

1.94E-05

4.24E-05

R1234yf

0.00E+00

4.24E-05

微小漏れ
発生確率
4.1.9

微小漏れ
発生確率
4.1.9

冷媒漏えい発生確率(庫外漏えいファン停止時）
4.2.21

空間的遭遇確率4.2.14

ファン故障
時の警報
対策
4.2.20エネルギー大4.2.12aエネルギー小4.2.12b

R1234yf

0.00E+00

D-9・d-9 (未対策 対策)
店内設置サブツリー（ 1 ）内蔵SC 微燃性(A2L)リスクアセスメント
使用時ＦＴＡ リーチイン下ユニット
冷媒：R1234yf

R1234yf

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.13エネルギー大 エネルギー小時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.19

庫内漏えい・ファン稼働
可燃域継続時間= 0.883 min
R1234yf

エネルギー大 エネルギー小時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.22

庫外漏えい・噴出もれ・ファン稼働(漏えい速度7.5kg/h) 可燃域継続時間=0[min]R1234yf

エネルギー大 エネルギー小庫外漏えい・急速微小もれ・ファン稼働
可燃域継続時間=0[min]R1234yf

エネルギー大 エネルギー小4.1.5a4.1.5b

4.1.13a4.1.13b4.1.19a4.1.19b4.1.22a4.1.22b

未対策

3.39E-03

3.39E-03

0.00E+00

未対策

―

―

―

未対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

未対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

3.39E-03

3.39E-03

0.00E+00

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

照明スイッチ
4.1.5.2

換気扇スイッチ
4.1.5.3

R1234yf

R1234yfm2

庫内漏えい・ファン稼働
可燃域継続時間=0.88 min

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.5

電源コンセン
ト4.1.5.1

84.7

床面積

照明スイッチ
4.1.13.2

電源コンセン
ト4.1.13.1

R1234yf

R1234yf

電源コンセン
ト4.1.19.1

換気扇スイッチ
4.1.13.3

R1234yf

R1234yf

換気扇スイッチ
4.1.19.3

照明スイッチ
4.1.19.2

R1234yf

R1234yf

電源コンセン
ト4.1.22.1

R1234yf

換気扇スイッチ
4.1.22.3

照明スイッチ
4.1.22.2

R1234yf

R1234yf

R1234yf

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

フライヤースイッチ
4.1.5.4

R1234yf

R1234yf

フライヤースイッチ
4.1.13.4

電灯
4.1.5.6

電子レンジ
4.1.5.5

R1234yf

R1234yf

フライヤースイッチ
4.1.19.4

電灯
4.1.13.6

電子レンジ
4.1.13.5

R1234yf

R1234yf

R1234yf

フライヤースイッチ
4.1.22.4

電灯
4.1.19.6

電子レンジ
4.1.19.5

R1234yf

R1234yf

電灯
4.1.22.6

電子レンジ
4.1.22.5

R1234yf

R1234yf

R1234yf

未対策

0.00E+00

未対策

1.90E-10

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

1.90.E-10

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

白熱球
4.1.5.7

電子ライター
4.1.5.8

デフロストヒーター（他の機器）
4.1.5.9

R1234yf

R1234yf

白熱球
4.1.13.7

R1234yf

電子ライター
4.1.13.8

R1234yf

デフロストヒーター（他の機器）
4.1.13.9

R1234yf

電子ライター
4.1.19.8

白熱球
4.1.19.7

R1234yf

R1234yf

デフロストヒーター（他の機器）
4.1.19.9R1234yf

電子ライター
4.1.22.8

白熱球
4.1.22.7

R1234yf

R1234yf

デフロストヒーター（他の機器）
4.1.22.9

R1234yf

R1234yf

未対策

0.00E+00

未対策

3.35E-03

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

3.35E-03

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

コピー機・
プリンター(発火事故）4.1.5.10

コピー機・プリンター(使用による着火）
4.1.5.11

R1234yf

コピー機・
プリンター(発火事故）4.1.13.10

加湿装置
中華まん
4.1.5.12

R1234yf

R1234yf

コピー機・
プリンター(使用による着火）4.1.13.11

R1234yf

R1234yf

コピー機・
プリンター(発火事故）4.1.19.10

加湿装置
中華まん
4.1.13.12

R1234yf

コピー機・
プリンター(使用による着火）
4.1.19.11

R1234yf

R1234yf

コピー機・
プリンター(発火事故）4.1.22.10

加湿装置
中華まん
4.1.19.12

R1234yf

コピー機・
プリンター(使用による着火）
4.1.22.11

R1234yf

加湿装置
中華まん
4.1.22.12

R1234yf

R1234yf

未対策

2.90E-12

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

2.90E-12

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

加温装置
おでん
4.1.5.13

静電気人体・その他扉
4.1.5.15

静電気人体・店
舗入口扉
4.1.5.14

R1234yf

R1234yf

加温装置
おでん
4.1.13.13

R1234yf

静電気人体・その他扉
4.1.13.15

静電気人体・店
舗入口扉
4.1.13.14

R1234yf

R1234yf

加温装置
おでん
4.1.19.13

R1234yf

静電気人体・店
舗入口扉
4.1.19.14

R1234yf

静電気人体・その他扉
4.1.19.15

R1234yf

加温装置
おでん
4.1.22.13

R1234yf

静電気人体・店
舗入口扉
4.1.22.14

R1234yf

静電気人体・その他扉
4.1.22.15

R1234yf

R1234yf

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

静電気人体・リー
チインケース扉
4.1.5.16

静電気人体・オー
プンケース外装
4.1.5.17

R1234yf

コーヒーディスペ
ンサー
4.1.5.18

R1234yf

静電気人体・リー
チインケース扉
4.1.13.16

R1234yf

静電気人体・オー
プンケース外装
4.1.13.17

R1234yf

コーヒーディスペ
ンサー
4.1.13.18

R1234yf

静電気人体・リー
チインケース扉
4.1.19.16

R1234yf

静電気人体・オー
プンケース外装
4.1.19.17

R1234yf

コーヒーディスペ
ンサー
4.1.19.18

R1234yf

静電気人体・リー
チインケース扉
4.1.22.16

R1234yf

静電気人体・オー
プンケース外装
4.1.22.17

R1234yf

コーヒーディスペ
ンサー
4.1.22.18

R1234yf

R1234yf

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.1.5.19

燃焼式暖房機
4.1.5.21

R1234yf

燃焼式暖房機
4.1.13.21

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.1.13.19

R1234yf

R1234yf

燃焼式暖房機
4.1.19.21

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.1.19.19

R1234yf

R1234yf

燃焼式暖房機
4.1.22.21

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.1.22.19

R1234yf

R1234yf

R1234yf

未対策

0.00E+00

未対策

4.17E-05

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

4.17E-05

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

1 / 2 ページ

D-9・d-9 (未対策 対策)
店内設置サブツリー（ 2 ）内蔵SC 微燃性(A2L)リスクアセスメント
使用時ＦＴＡ リーチイン下ユニット
冷媒：R1234yf
時間的遭遇確率（店舗内）
4.2.5

庫内漏えい・ファン稼働
可燃域継続時間= 1.77 min

R1234yf
未対策

対策

エネルギー大 エネルギー小4.2.5a4.2.5b

6.45E-03

6.45E-03

6.45E-03

6.45E-03

照明スイッチ
4.2.5.2

電源コンセン
ト4.2.5.1

R1234yf

庫内漏えい・ファン停止
可燃域継続時間= 0

時間的遭遇確率（店舗内）
4.2.8

0.00E+00
0.00E+00

対策

換気扇スイッチ
4.2.5.3

R1234yf

R1234yf
未対策

R1234yf

R1234yf

庫外漏えい・ファン故障デフロスト
可燃域継続時間= 10.93 minエネルギー大 エネルギー小4.2.8a4.2.8b

――

0.00E+00

0.00E+00

照明スイッチ
4.2.8.2

電源コンセン
ト4.2.8.1

時間的遭遇確率（店舗内）
4.2.12min―
0.00E+00

対策

電源コンセン
ト4.2.12.1

換気扇スイッチ
4.2.8.3

R1234yf

エネルギー大エネルギー小4.24E-05

4.24E-05

0.00E+00

4.24E-05

4.24E-05

0.00E+00

R1234yf
未対策

R1234yf

4.2.12a

照明スイッチ
4.2.12.2

R1234yf

4.2.12b

換気扇スイッチ
4.2.12.3

R1234yf

R1234yf

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

電灯
4.2.5.6

フライヤースイッチ
4.2.8.4

フライヤースイッチ
4.2.5.4

電子レンジ
4.2.5.5

R1234yf

R1234yf

R1234yf

電子レンジ
4.2.8.5

R1234yf

フライヤースイッチ
4.2.12.4

電灯
4.2.8.6

R1234yf

R1234yf

R1234yf

電灯
4.2.12.6

電子レンジ
4.2.12.5

R1234yf

R1234yf

未対策

0.00E+00

未対策

3.79E-10

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

3.79E-10

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

白熱球
4.2.5.7

デフロストヒーター（他の機器）
4.2.5.9

電子ライター
4.2.5.8

R1234yf

R1234yf

白熱球
4.2.8.7

R1234yf

R1234yf

R1234yf

電子ライター
4.2.12.8

白熱球
4.2.12.7

デフロストヒーター（他の機器）
4.2.8.9

電子ライター
4.2.8.8

R1234yf

R1234yf

デフロストヒーター（他の機器）
4.2.12.9

R1234yf

R1234yf

未対策

0.00E+00

未対策

6.40E-03

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

6.40E-03

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

加湿装置
中華まん
4.2.5.12

コピー機・プリンター(発火事故）4.2.8.10

コピー機・プリンター(使用による着火）
4.2.5.11

コピー機・プリンター(発火事故）4.2.5.10

R1234yf

R1234yf

R1234yf

コピー機・
プリンター(使用による着火）
4.2.8.11

R1234yf

コピー機・
プリンター(発火事故）4.2.12.10

加湿装置
中華まん
4.2.8.12

R1234yf

R1234yf

コピー機・
プリンター(使用による着火）
4.2.12.11

R1234yf

加湿装置
中華まん
4.2.12.12

R1234yf

R1234yf

未対策

5.81E-12

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

5.81E-12

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

5.81E-12

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

5.81E-12

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

加温装置
おでん
4.2.5.13

静電気人体・店
舗入口扉
4.2.5.14

静電気人体・その他扉
4.2.5.15

R1234yf

R1234yf

加温装置
おでん
4.2.8.13

R1234yf

静電気人体・店
舗入口扉
4.2.8.14

R1234yf

R1234yf

加温装置
おでん
4.2.12.13

静電気人体・その他扉
4.2.8.15

静電気人体・店
舗入口扉
4.2.12.14

R1234yf

R1234yf

静電気人体・その他扉
4.2.12.15

R1234yf

R1234yf

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

静電気人体・リー
チインケース扉
4.2.5.16

静電気人体・オー
プンケース外装
4.2.5.17

R1234yf

コーヒーディスペ
ンサー
4.2.5.18

R1234yf

静電気人体・リー
チインケース扉
4.2.8.16

R1234yf

静電気人体・オー
プンケース外装
4.2.8.17

R1234yf

コーヒーディスペ
ンサー
4.2.8.18

R1234yf

静電気人体・リー
チインケース扉
4.2.12.16

R1234yf

静電気人体・オー
プンケース外装
4.2.12.17

R1234yf

コーヒーディスペ
ンサー
4.2.12.18

R1234yf

R1234yf

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.2.5.19

燃焼式暖房機
4.2.5.21

R1234yf

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.2.8.19

R1234yf

燃焼式暖房機
4.2.8.21

R1234yf

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.2.12.19

R1234yf

燃焼式暖房機
4.2.12.21

R1234yf

R1234yf

未対策

0.00E+00

未対策

4.18E-05

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

4.24E-05

対策

0.00E+00

対策

4.18E-05

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

4.24E-05

2 / 2 ページ

D-10 （バックヤード設置 未対策 ）内蔵SC 微燃性(A2L)リスクアセスメント
使用時ＦＴＡ リーチイン下ユニット
冷媒：R1234yf

バックヤード内で着火する

許容値
5.26E-09

R1234yf

2.28E-05

ファン稼働時に着火する確率
4.3.1

ファン停止時に着火する確率
4.4.1

R1234yf
R1234yf

1.55E-05
7.30E-06

庫内漏えいして着火する確率
4.3.2

庫内漏えいして着火する確率
4.4.2

庫外漏えいして着火する確率
4.3.15

R1234yf

庫外漏えいして着火する確率
4.4.9

R1234yf
R1234yf

R1234yf

1.55E-05

6.61E-06
0.00E+00

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.3.4

2.50E-02

エネルギー大4.3.4aエネルギー小4.3.4b

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.4.4

R1234yf

R1234yf

3.54E-02

6.92E-07

7.90E-02
5.59E-02

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.3.5

R1234yf

R1234yf

1.00E-03

エネルギー大4.4.4aエネルギー小4.4.4b

1.00E-03

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.4.5

ファン稼働率
4.3.25

ファン停止率
4.4.15

R1234yf
R1234yf

4.78E-01
0.00E+00

1.00E+00

エネルギー大4.3.5aエネルギー小4.3.5b

R1234yf

0.00E+00

9.164E-01

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

可燃範囲内に着火源が存在する
4.3.16
R1234yf

R1234yf

5.26E-07

0.00E+00

エネルギー大4.4.5aエネルギー小4.4.5b

R1234yf

8.36E-02

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

ファン稼働率
4.3.25

R1234yf

デフロスト停止時に着火する確率
4.4.13

ファン故障時に着火する確率
4.4.10R1234yf

R1234yf

R1234yf

5.26E-07

2.07E-09

6.89E-07

9.164E-01

急速漏れ
発生確率
4.1.8

バックヤード内
噴出もれ着火確率
4.3.17

バックヤード内
急速もれ着火確率
4.3.20

急速漏れ
発生確率
4.1.8

バックヤード内
微小もれ着火確率
4.3.23

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.4.11

R1234yf

R1234yf

R1234yf

R1234yf

R1234yf

1.89E-05

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.89E-05

R1234yf

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.4.12

R1234yf

2.81E-02
1.98E-02

エネルギー大4.4.11aエネルギー小4.4.11b

R1234yf
R1234yf

1.00E-03

2.81E-02
R1234yf

2.81E-02
1.00E+00

R1234yf

微小漏れ
発生確率
4.1.9

空間的遭
遇確率
4.3.18

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

R1234yf

9.82E-04

R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

空間的遭遇確率4.3.24

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.3.24aエネルギー小4.3.24b

0.00E+00

エネルギー大4.4.12aエネルギー小4.4.12bエネルギー大4.4.14aエネルギー小4.4.14b

ファン故障時の停止率
4.4.16

R1234yf

R1234yf

9.82E-04

2.50E-04

0.00E+00

9.82E-04

R1234yf

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.3.19R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.3.19aエネルギー小4.3.19b

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.3.22

5.26E-07

空間的遭
遇確率4.3.21
R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.3.22

急速漏れ
発生確率
4.1.8

R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.3.22aエネルギー小4.3.22b

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

微小漏れ
発生確率
4.1.9

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.3.22aエネルギー小4.3.22b

ファン故障率
4.4.17

ファン故障時の運転
停止率

4.4.18R1234yf

R1234yf

エネルギー大4.3.21aエネルギー小4.3.21b

2.50E-04

R1234yf

R1234yf
R1234yf

R1234yf

5.26E-07
1.89E-05

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.4.12
R1234yf

R1234yf

9.82E-04

急速漏れ
発生確率
4.1.8

R1234yf

1.89E-05

0.00E+00

デフロスト運転停止率
4.4.191.00E-03

2.94E-01

R1234yf

エネルギー大4.3.18aエネルギー小4.3.18b2.94E-01

微小漏れ
発生確率
4.1.9

微小漏れ
発生確率
4.1.9

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.4.14

ファン故障
時の警報
対策
4.4.20エネルギー大4.4.12aエネルギー小4.4.12b

R1234yf

8.33E-02

d-10 （バックヤード設置 対策 ）内蔵SC 微燃性(A2L)リスクアセスメント
使用時ＦＴＡ リーチイン下ユニット
冷媒：R1234yf

バックヤード内で着火する。

許容値
5.26E-09

R1234yf

3.77E-10

ファン稼働時に着火する確率
4.3.1

ファン停止時に着火する確率
4.4.1

R1234yf
R1234yf

1.69E-10
2.07E-10

庫内漏えいして着火する確率
4.3.2

庫内漏えいして着火する確率
4.4.2

庫外漏えいして着火する確率
4.3.15

庫外漏えいして着火する確率
4.4.9

R1234yf
R1234yf

1.69E-10

R1234yf

R1234yf

1.98E-13
0.00E+00

遮断弁故障時庫内漏えいして着火する確率
4.3.3

3.54E-02
2.50E-02

R1234yf

R1234yf

R1234yf

R1234yf

1.69E-10

0.00E+00

1.98E-13

0.00E+00

遮断弁が開のままになる確率
4.1.10R1234yf

R1234yf

エネルギー大4.3.4aエネルギー小4.3.4b遮断弁正常時庫内漏えいして着火する確率
4.4.6

遮断弁故障時庫内漏えいして着火する確率
4.4.3

遮断弁正常時庫内漏えいして着火する確率
4.3.11

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.3.4

2.07E-10

R1234yf

1.00E-03

1.00E-05

0.00E+00

エネルギー大4.3.12aエネルギー小4.3.12b7.90E-02
5.59E-02

R1234yf

エネルギー大4.4.4aエネルギー小4.4.4b

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.4.7

R1234yf

R1234yf

1.00E-03

1.00E-03

0.00E+00
1.00E-05
0.00E+00

遮断弁が閉動作する確率
4.1.14

R1234yf

R1234yf

エネルギー大4.4.7aエネルギー小4.4.7b

1.00E-03

R1234yf

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.3.13

ファン稼働率
4.3.25

遮断弁が閉動作する確率
4.1.14

遮断弁が開のままになる確率
4.1.10冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.4.4

R1234yf

R1234yf

0.00E+00

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.3.5

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.3.12

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.4.5

9.9999E-01

ファン稼働率
4.3.25

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.4.8

ファン停止率
4.4.15

R1234yf

ファン停止率
4.4.159.9999E-01

R1234yf
R1234yf

4.78E-01
0.00E+00

0.00E+00

エネルギー大4.3.5aエネルギー小4.3.5b

R1234yf

0.00E+00

9.997500E-01

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

R1234yf
R1234yf

1.00E+00

9.997500E-01

0.00E+00

可燃範囲内に着火源が存在する
4.3.16

漏えい時警報対策
4.1.10.2

遮断弁が開のま
ま故障する確率4.1.10.1

エネルギー大4.3.13aエネルギー小4.3.13bR1234yf

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

ファン稼働率
4.3.25

R1234yf

5.26E-07

0.00E+00

2.50E-04

0.00E+00

遮断弁が開のま
ま故障する確率4.1.10.1

エネルギー大4.4.8aエネルギー小4.4.8b

R1234yf

2.50E-04

デフロスト停止時に着火する確率
4.4.13

ファン故障時に着火する確率
4.4.10

漏えい時警報対策
4.1.10.2
R1234yf

R1234yf

1.00E-04

1.00E-01

5.26E-07

R1234yf

R1234yf

R1234yf

2.07E-10

0.00E+00

9.997500E-01

1.00E-01

R1234yf

R1234yf

R1234yf

0.00E+00

R1234yf

R1234yf

エネルギー大4.4.5aエネルギー小4.4.5b

1.00E-04

急速漏れ
発生確率
4.1.8

バックヤード内
噴出もれ着火確率
4.3.17

急速漏れ
発生確率
4.1.8

バックヤード内
微小もれ着火確率
4.3.23

バックヤード内
急速もれ着火確率
4.3.20冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.4.11

R1234yf

R1234yf

R1234yf

R1234yf

R1234yf

1.89E-05

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.89E-05

R1234yf
R1234yf

2.81E-02
1.98E-02

エネルギー大4.4.11aエネルギー小4.4.11b

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.4.12

R1234yf
R1234yf

1.00E-03

0.00E+00
R1234yf

0.00E+00
1.00E-01

R1234yf

微小漏れ
発生確率
4.1.9

空間的遭
遇確率
4.3.18

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

R1234yf

9.82E-04

R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

空間的遭遇確率4.3.24

0.00E+00

エネルギー大4.3.24aエネルギー小4.3.24b

0.00E+00

エネルギー大4.4.12aエネルギー小4.4.12bエネルギー大4.4.14aエネルギー小4.4.14b

ファン故障時の停止率
4.4.16

R1234yf

R1234yf

9.82E-04

2.50E-04

0.00E+00

9.82E-04

R1234yf

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.3.19R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.3.19aエネルギー小4.3.19b

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.3.22

5.26E-07

空間的遭
遇確率4.3.21
R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.3.22

急速漏れ
発生確率
4.1.8

0.00E+00

R1234yf

エネルギー大4.3.21aエネルギー小4.3.21b

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.3.22aエネルギー小4.3.22b

噴出漏れ
発生確率
4.1.7

R1234yf

0.00E+00

微小漏れ
発生確率
4.1.9

エネルギー大4.3.22aエネルギー小4.3.22b

ファン故障率
4.4.17

ファン故障時の運転
停止率

4.4.18R1234yf

2.50E-04
R1234yf

R1234yf

R1234yf

0.00E+00

R1234yf

9.82E-04

5.26E-07
1.89E-05

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.4.12
R1234yf

R1234yf

急速漏れ
発生確率
4.1.8

R1234yf

1.89E-05

デフロスト運転停止率
4.4.191.00E-03

2.94E-01

R1234yf

0.00E+00

エネルギー大4.3.18aエネルギー小4.3.18b2.94E-01

微小漏れ
発生確率
4.1.9

微小漏れ
発生確率
4.1.9

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

空間的遭
遇確率
4.4.14

ファン故障
時の警報
対策
4.4.20エネルギー大4.4.12aエネルギー小4.4.12b

R1234yf

0.00E+00

D-10・d-10 (未対策 対策)
バックヤード内設置サブツリー
内蔵SC 微燃性(A2L)リスクアセスメント
使用時ＦＴＡ リーチイン下ユニット
冷媒：R1234yf

24.01

床面積

m2

庫内漏えい・ファン稼働
可燃域継続時間= 1.04 min

庫外漏えい・噴出もれ・ファン稼働(漏えい速度7.5kg/h) 可燃域継続時間=0[min]

庫内漏えい・ファン稼働
可燃域継続時間=1.04 min

R1234yf

エネルギー大 エネルギー小庫内漏えい・ファン稼働
可燃域継続時間= 115 min

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.3.22

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.4.5

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.3.19

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.3.13

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.3.5

庫外漏えい・急速微小もれ・ファン稼働
可燃域継続時間=0[min]R1234yf

エネルギー大 エネルギー小R1234yf

エネルギー大 エネルギー小R1234yf

エネルギー大 エネルギー小庫内漏えい・ファン停止
可燃域継続時間= 0

庫外漏えい・ファン故障デフロスト
可燃域継続時間= 31.87 min

min

時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.4.8
R1234yf

エネルギー大 エネルギー小時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.4.12
R1234yf

エネルギー大 エネルギー小R1234yf

エネルギー大 エネルギー小4.3.5a4.3.5b

4.3.13a4.3.13b4.3.19a4.3.19b4.3.22a4.3.22b4.4.5a4.4.5b

4.4.8a4.4.8b

4.4.12a4.4.12b

未対策

4.78E-01

4.78E-01

0.00E+00

未対策

―

―

―

未対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

未対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

未対策

1.00E+00

1.00E+00

0.00E+00

未対策

―

―

―

未対策

2.94E-01

2.94E-01

0.00E+00

対策

4.78E-01

4.78E-01

0.00E+00

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

1.00E+00

1.00E+00

0.00E+00

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

2.94E-01

2.94E-01

0.00E+00

電源コンセン
ト4.3.5.1

照明スイッチ
4.3.5.2

R1234yf

R1234yf

電源コンセン
ト4.3.19.1

照明スイッチ
4.3.13.2

電源コンセン
ト4.3.13.1

R1234yf

R1234yf

照明スイッチ
4.3.19.2

R1234yf

R1234yf

R1234yf

照明スイッチ
4.4.5.2

電源コンセン
ト4.4.5.1

照明スイッチ
4.3.22.2

電源コンセン
ト4.3.22.1

R1234yf

R1234yf

照明スイッチ
4.4.8.2

電源コンセン
ト4.4.8.1

R1234yf

R1234yf

照明スイッチ
4.4.12.2

電源コンセン
ト4.4.12.1

R1234yf

R1234yf

R1234yf

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

電灯
4.3.5.3

電灯
4.3.13.3

白熱球
4.3.5.4

R1234yf

R1234yf

電灯
4.3.19.3

白熱球
4.3.13.4

R1234yf

R1234yf

電灯
4.3.22.3

白熱球
4.3.19.4

R1234yf

R1234yf

電灯
4.4.5.3

白熱球
4.3.22.4

R1234yf

R1234yf

白熱球
4.4.5.4

R1234yf

電灯
4.4.8.3

R1234yf

電灯
4.4.12.3

白熱球
4.4.8.4

R1234yf

R1234yf

白熱球
4.4.12.4

R1234yf

R1234yf

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00.E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

燃焼式
給湯器
4.3.5.6

静電気
4.3.5.5

R1234yf

静電気
4.3.13.5

R1234yf

R1234yf

燃焼式
給湯器
4.3.19.6

静電気
4.3.19.5

燃焼式
給湯器
4.3.13.6

R1234yf

R1234yf

燃焼式
給湯器
4.3.22.6

静電気
4.3.22.5

R1234yf

R1234yf

燃焼式
給湯器
4.4.5.6

静電気
4.4.5.5

R1234yf

R1234yf

燃焼式
給湯器
4.4.8.6

静電気
4.4.8.5

R1234yf

R1234yf

燃焼式
給湯器
4.4.12.6

静電気
4.4.12.5

R1234yf

R1234yf

R1234yf

未対策

0.00E+00

未対策

1.96E-01

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

8.89E-01

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

1.96E-01

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

8.89E-01

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

燃焼式
調理器
4.4.5.8

燃焼式ボイ
ラー
4.4.8.7

燃焼式ボイ
ラー
4.3.5.7

燃焼式ボイ
ラー
4.3.13.7

燃焼式
調理器
4.3.5.8

R1234yf

R1234yf

燃焼式ボイ
ラー
4.3.19.7

燃焼式
調理器
4.3.13.8

R1234yf

R1234yf

燃焼式ボイ
ラー
4.3.22.7

燃焼式
調理器
4.3.19.8

R1234yf

R1234yf

燃焼式ボイ
ラー
4.4.5.7

燃焼式
調理器
4.3.22.8

R1234yf

R1234yf

R1234yf

R1234yf

燃焼式ボイ
ラー
4.4.12.7

燃焼式
調理器
4.4.8.8

R1234yf

R1234yf

燃焼式
調理器
4.4.12.8

R1234yf

R1234yf

未対策

1.96E-01

未対策

8.69E-02

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

8.89E-01

未対策

3.95E-01

未対策

―

未対策

―

未対策

0.00E+00

未対策

2.94E-01

対策

1.96E-01

対策

8.69E-02

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

8.89E-01

対策

3.95E-01

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

2.94E-01

(D-9・d-9・D-10・d-10)

確率数値割付表

内蔵SC 微燃性(A2L)リスクアセスメント
使用時確率数値割付（対策・未対策）【店舗内数値パラメータ】
空間体積
床面積[m2][m3]

リーチイン下ユニット

数値を選択⇒

84.7

186.34

庫内漏れ[風速0.0m/s]
可燃域継続時間時空積[min][m3・min]1.7656[風速2.5m/s]
時空積[m3・min]

可燃域継続時間[min]

0.8834

3.78

1.064

庫外漏れ（4分全量漏れ）[風速0.0m/s]
時空積[m3・min]

床面積[m2]

可燃域継続時間
[min]

84.7

10.93

数値を選択⇒

33.93【対策】
コンデンシングファン個数

ファン故障時警報対策

1

有対策を選択⇒

機器検討データ
R1234yf冷媒
No.

項目

店舗内で着火する。

未対策

着火エネルギー区別対策

可燃域継 可燃域継 着火源作 着火源存 着火源使 着火源作 着火源の動回数 存在係数
用回数
在時間
動時間
続時間
続時間
k
nc[回]
n[回]
ΔTIc[h] ΔTI[h]
Tv[h]
Tv[h]

エネル
ギー
大

備考

エネル
ギー
小

未対策

対策

2.63E-08

2.20E-13=No4.1.1+No4.2.1

4.1.1

ファン稼働時に着火する確率

2.01E-08

2.20E-13=No4.1.2+No4.1.15

4.1.2

庫内漏えいして着火する確率

2.01E-08

2.20E-13=No4.1.3+No4.1.11(未対策時=(No4.1.4a*No4.1.5a*No4.1.6*No4.1.25)+(No4.1.4b*No4.1.5b*No4.1.6*No4.1.25))

4.1.3

遮断弁故障時庫内漏えいして着火する確率―

2.20E-13=(No4.1.4a*No4.1.5a*No4.1.6*No4.1.25*No4.1.10)+(No4.1.4b*No4.1.5b*No4.1.6*No4.1.25*No4.1.10)

4.1.4.a

空間的遭遇確率(着火エネルギー大)6.46E-03

6.46E-03

5.5.1項より庫内漏えい数値はR290のものを使用する 5.1.1項 式(5-1-7)・(5-1-8) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速2.5m/s(風量12.45m3/min)数値より
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.1.4b

空間的遭遇確率(着火エネルギー小)4.57E-03

4.57E-03

5.5.1項より庫内漏えい数値はR290のものを使用する 5.1.1項 式(5-1-7)・(5-1-8) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速2.5m/s(風量12.45m3/min)数値より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.1.5

時間的遭遇確率（店舗内）

3.39E-03

3.39E-03

4.1.5.1～4.1.5.21の合計

4.1.5.a

時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

3.39E-03

3.39E-03

4.1.5.1～4.1.5.13+4.1.5.18～4.1.5.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.1.5b

4.1.5.b

時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小0.00E+00

0.00E+00

4.1.5.1

電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00 1.47E-02 1.47E-02

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.5.14～4.1.5.17の合計

4.1.5.2

照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 1.47E-02 1.47E-02

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.5.3

換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 1.47E-02 1.47E-02

0

0

0

0

1

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.5.4

フライヤースイッチ

0.00E+00

0.00E+00 1.47E-02 1.47E-02

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.4.5

電子レンジ

1.90E-10

1.90E-10 1.47E-02 1.47E-02

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60

4.1.5.6

電灯

0.00E+00

0.00E+00 1.47E-02 1.47E-02

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.1.5.7

白熱球

0.00E+00

0.00E+00 1.47E-02 1.47E-02

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.1.5.8

電子ライター

3.35E-03

3.35E-03 1.47E-02 1.47E-02 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.5.9

デフロストヒーター（他の機器）

0.00E+00

0.00E+00 1.47E-02 1.47E-02

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.5.10 コピー機・プリンター(発火事故）

2.90E-12

2.90E-12 1.47E-02 1.47E-02

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））
Pt1=可燃域継続時間[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60

4.1.5.11 コピー機・プリンター(使用による着火）

0.00E+00

0.00E+00 1.47E-02 1.47E-02

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.5.12 加湿装置中華まん

0.00E+00

0.00E+00 1.47E-02 1.47E-02

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.1.5.13 加温装置おでん

0.00E+00

0.00E+00 1.47E-02 1.47E-02

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.1.5.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00 1.04E-02 1.04E-02

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.5.15 静電気人体・その他扉

0.00E+00

0.00E+00 1.04E-02 1.04E-02

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

0.0E+00

0.0E+00

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.1.5.16 静電気人体・リーチインケース扉

0.00E+00

0.00E+00 1.04E-02 1.04E-02

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.5.17 静電気人体・オープンケース外装

0.00E+00

0.00E+00 1.04E-02 1.04E-02

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.5.18 コーヒーディスペンサー

0.00E+00

0.00E+00 1.04E-02 1.04E-02

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

1 / 10 ページ

使用時

4.1.5.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

0.00E+00

0.00E+00 1.04E-02 1.04E-02

0.0E+00

0.0E+00

00

0

4.1.5.21 燃焼式暖房機

4.17E-05

4.17E-05 1.47E-02 1.47E-02

10

10

1

1

0.00014.1.6

冷媒漏えい発生確率

1.00E-03

1.00E-03=No4.1.7+No4.1.8+No4.1.9

4.1.7

噴出漏れ発生確率

5.26E-07

5.26E-07

内蔵ショーケース市場漏洩データより 噴出漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数1件/年より）

4.1.8

急速漏れ発生確率

1.89E-05

1.89E-05

内蔵ショーケース市場漏洩データより 急速漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数36件/年より）

4.1.9

微小漏れ発生確率

9.82E-04

9.82E-04

内蔵ショーケース市場漏洩データより 微小漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数1866件/年より）

4.1.10遮断弁が開のままになる確率―

1.00E-05=No4.1.10.1*No4.1.10.2

4.1.10.1 遮断弁が開のまま故障する確率―1.00E-04

ビル用マルチエアコンの弁の故障率を4.05E-04（日冷工：「微燃性冷媒を使用したビル用マルチエアコンのリスク評価報告書」（2017．9））、そのうち弁が開状態で故障する確率を1.0E-04とする。

4.1.10.2 漏えい時警報対策―

1.00E-01

警報対策による効果を1/10とする

4.1.11―

0.00E+00=(No4.1.12a*No4.1.13a*No4.1.6*No4.1.25*No4.1.14)+(No4.1.12b*No4.1.13b*No4.1.6*No4.1.25*No4.1.14)

遮断弁正常時庫内漏えいして着火する確率

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない
普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k14.1.12.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)―

0.00E+00

5.5.1項より庫内漏えい数値はR290のものを使用する 5.1.1項 式(5-1-7)・(5-1-8) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速2.5m/s(風量12.45m3/min)数値より
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

4.1.12.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)―0.00E+00

5.5.1項より庫内漏えい数値はR290のものを使用する 5.1.1項 式(5-1-7)・(5-1-8) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速2.5m/s(風量12.45m3/min)数値より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

4.1.13―0.00E+00

4.1.13.1～4.1.13.21の合計
4.1.13.1～4.1.13.13+4.1.13.18～4.1.13.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.1.13b

時間的遭遇確率（店舗内）

4.1.13.a 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大―

0.00E+00

4.1.13.b 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小―0.00E+00

4.1.13.1 電源コンセント―

0.00E+00 1.47E-02 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.13.14～4.1.13.17の合計

4.1.13.2 照明スイッチ―

0.00E+00 1.47E-02 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.13.3 換気扇スイッチ―

0.00E+00 1.47E-02 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.13.4 フライヤースイッチ―

0.00E+00 1.47E-02 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.13.5 電子レンジ―

0.00E+00 1.47E-02 0.00E+00

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60

4.1.13.6 電灯―

0.00E+00 1.47E-02 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.1.13.7 白熱球―

0.00E+00 1.47E-02 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.1.13.8 電子ライター―

0.00E+00 1.47E-02 0.00E+00 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.13.9 デフロストヒーター（他の機器）―

0.00E+00 1.47E-02 0.00E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.13.10 コピー機・プリンター(発火事故）―

0.00E+00 1.47E-02 0.00E+00

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））
Pt1=可燃域継続時間[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60

4.1.13.11 コピー機・プリンター(使用による着火）―

0.00E+00 1.47E-02 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない
NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

0.0E+00

0.0E+00

4.1.13.12 加湿装置中華まん―

0.00E+00 1.47E-02 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.1.13.13 加温装置おでん―

0.00E+00 1.47E-02 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.1.13.14 静電気人体・店舗入口扉―

0.00E+00 1.04E-02 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.13.15 静電気人体・その他扉―

0.00E+00 1.04E-02 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.13.16 静電気人体・リーチインケース扉―

0.00E+00 1.04E-02 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.13.17 静電気人体・オープンケース外装―

0.00E+00 1.04E-02 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.13.18 コーヒーディスペンサー―

0.00E+00 1.04E-02 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.13.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火―

0.00E+00 1.04E-02 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.13.21 燃焼式暖房機―

0.00E+00 1.47E-02 0.00E+00

10

10

1

1

0.00014.1.14

遮断弁が閉動作する確率―

4.1.15

庫外漏えいして着火する確率0.00E+00

0.00E+00=No4.1.16*No4.1.25

4.1.16

可燃範囲内に着火源が存在する。

0.00E+00

0.00E+00=No4.1.17+No4.1.20+No4.1.23

4.1.17

店舗内噴出漏れ着火確率

0.00E+00

0.00E+00=(No4.1.18a*No4.1.19a*No4.1.7)+(No4.1.18b*No4.1.19b*No4.1.7)

4.1.18.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

冷媒量500g 4分全量漏れ⇒7.5kg/h、推測より時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]4.1.18.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

冷媒量500g 4分全量漏れ⇒7.5kg/h、推測より時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5

4.1.19

時間的遭遇確率（店舗内）

1

9.9999E-01

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k遮断弁が閉動作する確率＝1-遮断弁が開のままになる確率=1-1.0E-05=9.9999E-01

0.00E+00

0.00E+00

4.1.19.1～4.1.19.21の合計

4.1.19.a 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

0.00E+00

0.00E+00

4.1.19.1～4.1.19.13+4.1.19.18～4.1.19.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.1.19b

4.1.19.b 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小0.00E+00

0.00E+00

4.1.19.14～4.1.19.17の合計

2 / 10 ページ

4.1.19.1 電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.19.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.19.3 換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.19.4 フライヤースイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.19.5 電子レンジ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年）） 可燃域継続時間0min
Pt=0[min]X2.5X17/376,406/365/24/60=0

4.1.19.6 電灯

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.1.19.7 白熱球

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.1.19.8 電子ライター

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.19.9 デフロストヒーター（他の機器）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.19.10 コピー機・プリンター(発火事故）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年）） 可燃域継続時間0min
Pt1=0[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60=0

4.1.19.11 コピー機・プリンター(使用による着火）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.19.12 加湿装置中華まん

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.1.19.13 加温装置おでん

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.1.19.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.19.15 静電気人体・その他扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

0.0E+00

0.0E+00

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.1.19.16 静電気人体・リーチインケース扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.19.17 静電気人体・オープンケース外装

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.19.18 コーヒーディスペンサー

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.19.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.19.21 燃焼式暖房機

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

10

10

1

1

0.00014.1.20

店舗内急速漏れ着火確率

0.00E+00

0.00E+00=(No4.1.21a*No4.1.22a*No4.1.8)+(No4.1.21b*No4.1.22b*No4.1.8)

4.1.21.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

5.2.5項 可燃域を生成しない限界風量式の検証より 庫外もれ・風速2.182m/s・冷媒500g・急速漏れ5.43kgでは可燃域が生成されない。
時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]※微小もれ0.54kg/hも推測により時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k14.1.21.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

5.2.5項 可燃域を生成しない限界風量式の検証より 庫外もれ・風速2.182m/s・冷媒500g・急速漏れ5.43kgでは可燃域が生成されない。
時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5※微小もれ0.54kg/hも推測により時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。

4.1.22

0.00E+00

0.00E+00

4.1.22.1～4.1.22.21の合計

0.00E+00

0.00E+00

4.1.22.1～4.1.22.13+4.1.22.18～4.1.22.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.1.22b

時間的遭遇確率（店舗内）

4.1.22.a 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大4.1.22.b 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小0.00E+00

0.00E+00

4.1.22.1 電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

4.1.22.14～4.1.22.17の合計

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

1

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

01

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年）） 可燃域継続時間0min
Pt=0[min]X2.5X17/376,406/365/24/60=0

4.1.22.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

4.1.22.3 換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

004.1.22.4 フライヤースイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

4.1.22.5 電子レンジ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

4.1.22.6 電灯

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.1.22.7 白熱球

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.1.22.8 電子ライター

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.1.22.9 デフロストヒーター（他の機器）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.22.10 コピー機・プリンター(発火事故）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年）） 可燃域継続時間0min
Pt1=0[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60=0

4.1.22.11 コピー機・プリンター(使用による着火）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.22.12 加湿装置中華まん

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.1.22.13 加温装置おでん

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.1.22.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.22.15 静電気人体・その他扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

0.0E+00

000

0.0E+00

00

0

4.1.22.16 静電気人体・リーチインケース扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.22.17 静電気人体・オープンケース外装

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.1.22.18 コーヒーディスペンサー

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

3 / 10 ページ

4.1.22.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.1.22.21 燃焼式暖房機

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

10

10

1

1

0.00014.1.23

店舗内微小漏れ着火確率

0.00E+00

0.00E+00=(No4.1.24a*No4.1.22a*No4.1.9)+(No4.1.24b*No4.1.22b*No4.1.9)

4.1.24.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間体積52.822m3

4.1.24.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間体積52.822m3
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5
0=0/0/52.822/2^0.5

0.91640.9997500

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない
普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k10=0/0/52.822

ビルマルチRAでの業務用換気扇の故障率0.025%・デフロストで1日2時間停止で8.33333% 合計の停止率8.36％より(100-8.36=91.64)【対策】凝縮器ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転。故障率のみ計算。

4.1.25

ファン稼働率

4.2.1

ファン停止時に着火する確率

6.20E-09

5.29E-16=No4.2.2+No4.2.9

4.2.2

庫内漏えいして着火する確率

6.20E-09

1.86E-16=No4.2.3+No4.2.6(未対策時=(No4.2.4a*No4.2.5a*No4.1.6*No4.2.25)+(No4.2.4b*No4.2.5b*No4.1.6*No4.2.25))

4.2.3

遮断弁故障時庫内漏えいして着火する確率―

1.86E-16=(No4.2.4a*No4.2.5a*No4.1.6*No4.2.15*No4.1.10)+(No4.2.4b*No4.2.5b*No4.1.6*No4.2.15*No4.1.10)

4.2.4.a

空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

1.15E-02

1.15E-02

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)数値より
空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.2.4.b

空間的遭遇確率(着火エネルギー小)8.13E-03

8.13E-03

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)数値より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.2.5

時間的遭遇確率（店舗内）

6.45E-03

6.45E-03

4.2.5.1～4.2.5.21の合計
4.2.5.1～4.2.5.13+4.2.5.18～4.2.5.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.2.5b

4.2.5.a

時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

6.45E-03

6.45E-03

4.2.5.b

時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小0.00E+00

0.00E+00

4.2.5.1

電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00 2.94E-02 2.94E-02

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.2.5.2

照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 2.94E-02 2.94E-02

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.2.5.3

換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 2.94E-02 2.94E-02

0

0

0

0

1

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.2.5.4

フライヤースイッチ

0.00E+00

0.00E+00 2.94E-02 2.94E-02

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.2.5.5

電子レンジ

3.79E-10

3.79E-10 2.94E-02 2.94E-02

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60

4.2.5.6

電灯

0.00E+00

0.00E+00 2.94E-02 2.94E-02

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.2.5.7

白熱球

0.00E+00

0.00E+00 2.94E-02 2.94E-02

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.2.5.8

電子ライター

6.40E-03

6.40E-03 2.94E-02 2.94E-02 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.2.5.9

デフロストヒーター（他の機器）

0.00E+00

0.00E+00 2.94E-02 2.94E-02

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.2.5.10 コピー機・プリンター(発火事故）

5.81E-12

5.81E-12 2.94E-02 2.94E-02

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））
Pt1=可燃域継続時間[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60

4.2.5.11 コピー機・プリンター(使用による着火）

0.00E+00

0.00E+00 2.94E-02 2.94E-02

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.2.5.14～4.2.5.17の合計

0.0E+00

0.0E+00

4.2.5.12 加湿装置中華まん

0.00E+00

0.00E+00 2.94E-02 2.94E-02

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.2.5.13 加温装置おでん

0.00E+00

0.00E+00 2.94E-02 2.94E-02

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.2.5.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00 2.08E-02 2.08E-02

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.2.5.15 静電気人体・その他扉

0.00E+00

0.00E+00 2.08E-02 2.08E-02

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.2.5.16 静電気人体・リーチインケース扉

0.00E+00

0.00E+00 2.08E-02 2.08E-02

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.2.5.17 静電気人体・オープンケース外装

0.00E+00

0.00E+00 2.08E-02 2.08E-02

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.2.5.18 コーヒーディスペンサー

0.00E+00

0.00E+00 2.08E-02 2.08E-02

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.2.5.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

0.00E+00

0.00E+00 2.08E-02 2.08E-02

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.2.5.21 燃焼式暖房機

4.18E-05

4.18E-05 2.94E-02 2.94E-02

10

10

1

1

0.00014.2.6

遮断弁正常時庫内漏えいして着火する確率―0.00E+00=(No4.2.7a*No4.2.8a*No4.1.6*No4.2.15*No4.1.14)+(No4.2.7b*No4.2.8b*No4.1.6*No4.2.15*No4.1.14)

4.2.7.a

空間的遭遇確率(着火エネルギー大)―

0.00E+00

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)数値より
空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

4.2.7.b

空間的遭遇確率(着火エネルギー小)―0.00E+00

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)数値より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=01

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.2.8

時間的遭遇確率（店舗内）―

0.00E+00

4.2.8.1～4.2.8.21の合計

4.2.8.a

時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大―

0.00E+00

4.2.8.1～4.2.8.13+4.2.8.18～4.2.8.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.2.8b

4.2.8.b

時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小―0.00E+00

4.2.8.14～4.2.8.17の合計

4 / 10 ページ

使用時

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

電子レンジ

―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60

4.2.8.6

電灯―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.2.8.7

白熱球―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.2.8.8

電子ライター―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.2.8.9

デフロストヒーター（他の機器）―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.2.8.10 コピー機・プリンター(発火事故）―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））
Pt1=可燃域継続時間[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60

4.2.8.11 コピー機・プリンター(使用による着火）―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.2.8.1

電源コンセント

4.2.8.2

照明スイッチ

4.2.8.3

換気扇スイッチ

4.2.8.4

フライヤースイッチ

4.2.8.5―

0.0E+00

0.0E+00

4.2.8.12 加湿装置中華まん―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.2.8.13 加温装置おでん―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.2.8.14 静電気人体・店舗入口扉―

0.00E+00 2.08E-02 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.2.8.15 静電気人体・その他扉―

0.00E+00 2.08E-02 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.2.8.16 静電気人体・リーチインケース扉―

0.00E+00 2.08E-02 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.2.8.17 静電気人体・オープンケース外装―

0.00E+00 2.08E-02 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.2.8.18 コーヒーディスペンサー―

0.00E+00 2.08E-02 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.2.8.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火―

0.00E+00 2.08E-02 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.2.8.21 燃焼式暖房機―

0.00E+00 2.94E-02 0.00E+00

10

10

1

1

0.00014.2.9

庫外漏えいして着火する確率

1.15E-12

3.43E-16

4.2.10

ファン故障時に着火する確率

3.43E-15

3.43E-16=(No4.2.11a*No4.2.12a*No4.2.21*No4.2.16*No4.2.20)+(No4.2.11b*No4.2.12b*No4.2.21*No4.2.16*No4.2.20)

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k1=No4.2.10+No4.2.13

4.2.11.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

1.67E-02

1.67E-02

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)より
空間的遭遇確率=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]4.2.11.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)1.18E-02

1.18E-02

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5

4.2.12

4.24E-05

4.24E-05

4.2.12.1～4.2.12.21の合計
4.2.12.1～4.2.12.13+4.2.12.18～4.2.12.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.2.12b

時間的遭遇確率（店舗内）

4.2.12.a 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

4.24E-05

4.24E-05

4.2.12.b 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小0.00E+00

0.00E+00

4.2.12.1 電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.2.12.14～4.2.12.17の合計

4.2.12.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.2.12.3 換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

0

0

0

0

1

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.2.12.4 フライヤースイッチ

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.2.12.5 電子レンジ

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

1

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から21cm程度であり、設置するカウンターは最低でも70cmの高さがあるため着火源とならない

4.2.12.6 電灯

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.2.12.7 白熱球

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.2.12.8 電子ライター

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から21cm程度であり、電子ライターの試し操作を21cm以下の高さで行わないため、着火源とならない

4.2.12.9 デフロストヒーター（他の機器）

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.2.12.10 コピー機・プリンター(発火事故）

5.81E-12

5.81E-12 1.82E-01 1.82E-01

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））※可燃域継続時間は割付表上【数値パラメータ】参照
Pt1=可燃域継続時間[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60

4.2.12.11 コピー機・プリンター(使用による着火）

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

0.0E+00

0.0E+00

4.2.12.12 加湿装置中華まん

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.2.12.13 加温装置おでん

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.2.12.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00 1.29E-01 1.29E-01

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.2.12.15 静電気人体・その他扉

0.00E+00

0.00E+00 1.29E-01 1.29E-01

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.2.12.16 静電気人体・リーチインケース扉

0.00E+00

0.00E+00 1.29E-01 1.29E-01

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.2.12.17 静電気人体・オープンケース外装

0.00E+00

0.00E+00 1.29E-01 1.29E-01

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.2.12.18 コーヒーディスペンサー

0.00E+00

0.00E+00 1.29E-01 1.29E-01

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.2.12.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

0.00E+00

0.00E+00 1.29E-01 1.29E-01

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.2.12.21 燃焼式暖房機

4.24E-05

4.24E-05 1.82E-01 1.82E-01

10

10

1

1

0.00014.2.13

1.14E-12

0.00E+00

デフロスト停止時に着火する確率

1

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k=(No4.2.14a*No4.2.12a*No4.2.21*No4.2.19)+(No4.2.14b*No4.2.12b*No4.2.21*No4.2.19)

5 / 10 ページ

4.2.14.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

1.67E-02

0.00E+00

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)より
空間的遭遇確率=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】凝縮ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転⇒時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間的遭遇確率=0/0/空間体積4.2.14.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)1.18E-02

0.00E+00

5.2.1項 式(5-2-1)・(5-2-2) 庫外もれ・冷媒500g・4分全量漏れ・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】凝縮ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転⇒時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=0/0/空間体積/2^0.5

4.2.15

ファン停止率0.08358

2.50E-04=No4.2.16+No4.2.19
ファン故障時の停止率＋デフロスト運転停止率の合計

4.2.16

ファン故障時の停止率

0.00025

2.50E-04=No4.2.17+No4.2.18
ファン故障率＋ファン故障時の運転停止率の合計

4.2.17

ファン故障率

0.00025

2.50E-04

ファン故障率0.025%（4.3節）【対策】コンデンシングファンは2個以上設置する。 ２個設置するとして、２個がどちらも故障する確率は0.025%X0.025%=6.25E-04%

4.2.18

ファン故障時の運転停止率

0.00000

0.00000

ファン故障以外に停止要素はないものとして0とした。

4.2.19デフロスト運転停止率

0.08333

0.00000

デフロストで1日2時間停止で8.33333%【対策】凝縮器ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転。

4.2.20

ファン故障時の警報対策

1.00000

1.00E-01

ファン故障時の警報対策による係数対策無しだと1.0 対策ありだと0.1

4.2.21

冷媒漏えい発生確率(庫外漏えいファン停止時）

1.94E-05

1.94E-05

庫外漏えいファン停止時、微小漏れは可燃域が生成されないとする=No4.1.7+No4.1.8

6 / 10 ページ

【バックヤード内数値パラメータ】
床面積[m2]
数値を選択⇒

24.01

空間体積
[m3]
52.822

庫内漏れ[風速0.0m/s]
可燃域継続時間時空積[min][m3・min]

114.5948

478.11[風速2.5m/s]
時空積[m3・min]

可燃域継続時間
[min]

1.04

1.945

庫外漏れ（4分全量漏れ）[風速0.0m/s]
時空積[m3・min]

床面積[m2]

可燃域継続時間
[min]

24.01

31.87

数値を選択⇒

47.23【対策】
コンデンシングファン個数

1対策を選択⇒

ファン故障時警報対策
有機器検討データ
R290冷媒No.

項目

バックヤード内で着火する。

未対策

着火エネルギー区別対策

可燃域継 可燃域継 着火源作 着火源存 着火源使 着火源作 着火源の動回数 存在係数
用回数
在時間
動時間
続時間
続時間
k
nc[回]
n[回]
ΔTIc[h] ΔTI[h]
Tv[h]
Tv[h]

エネル
ギー
大

備考

エネル
ギー
小

未対策

対策

2.28E-05

3.77E-10=No4.3.1+No4.4.1

4.3.1

ファン稼働時に着火する確率

1.55E-05

1.69E-10=No4.3.2+No4.3.15

4.3.2

庫内漏えいして着火する確率

1.55E-05

1.69E-10=No4.3.3+No4.3.11(未対策時=(No4.3.4a*No4.3.5a*No4.1.6*No4.1.25)+(No4.3.4b*No4.3.5b*No4.1.6*No4.1.25))

4.3.3

遮断弁故障時庫内漏えいして着火する確率―

1.69E-10=(No4.3.4a*No4.3.5a*No4.1.6*No4.1.25*No4.1.10)+(No4.3.4b*No4.3.5b*No4.1.6*No4.1.25*No4.1.10)

4.3.4.a

空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

3.54E-02

3.54E-02

5.5.1項より庫内漏えい数値はR290のものを使用する 5.1.1項 式(5-1-7)・(5-1-8) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速2.5m/s(風量12.45m3/min)数値より
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.3.4.b

空間的遭遇確率(着火エネルギー小)2.50E-02

2.50E-02

5.5.1項より庫内漏えい数値はR290のものを使用する 5.1.1項 式(5-1-7)・(5-1-8) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速2.5m/s(風量12.45m3/min)数値より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.3.5

時間的遭遇確率（バックヤード内）

4.78E-01

4.78E-01

4.3.5.1～4.3.5.8の合計

4.3.5.a

時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー大

4.78E-01

4.78E-01

4.3.5.1～4.3.5.4+4.3.5.6～4.3.5.8の合計。合計が1より大きい場合は1-4.3.5b

4.3.5.b

時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー小0.00E+00

0.00E+00

4.3.5.5

4.3.5.1

電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00 1.73E-02 1.73E-02

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.3.5.2

照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 1.73E-02 1.73E-02

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.3.5.3

電灯

0.00E+00

0.00E+00 1.73E-02 1.73E-02

1

蛍光灯・ＬＥＤ表面温度は180℃以下 発火源とならない

4.3.5.4

白熱球

0.00E+00

0.00E+00 1.73E-02 1.73E-02

4.3.5.5

静電気

0.00E+00

0.00E+00 1.23E-02 1.23E-02

0.0E+00

0.0E+00

00

0

4.3.5.6

燃焼式給湯器1.96E-01

1.96E-01 1.73E-02 1.73E-02 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.3.5.7

燃焼式ボイラー

1.96E-01

1.96E-01 1.73E-02 1.73E-02 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.3.5.8

燃焼式調理器8.69E-02

8.69E-02 1.73E-02 1.73E-02

1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.4

1

インストア調理率80%・調理器具ガス比率50％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.3.11

遮断弁正常時庫内漏えいして着火する確率―0.00E+00=(No4.3.12a*No4.3.13a*No4.1.6*No4.1.25*No4.1.14)+(No4.3.12b*No4.3.13b*No4.1.6*No4.1.25*No4.1.14)

4.3.12.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)―

0.00E+00

5.5.1項より庫内漏えい数値はR290のものを使用する 5.1.1項 式(5-1-7)・(5-1-8) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速2.5m/s(風量12.45m3/min)数値より
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

4.3.12.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)―0.00E+00

5.5.1項より庫内漏えい数値はR290のものを使用する 5.1.1項 式(5-1-7)・(5-1-8) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速2.5m/s(風量12.45m3/min)数値より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

4.3.13―0.00E+00

4.3.13.1～4.3.13.8の合計―

0.00E+00

4.3.13.1～4.3.13.4+4.3.13.6～4.3.13.8の合計。合計が1より大きい場合は1-4.3.13b

時間的遭遇確率（バックヤード内）

4.3.13.a 時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー大1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.3.13.b 時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー小―0.00E+00

4.3.13.1 電源コンセント―

0.00E+00 1.73E-02 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.3.13.5
4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.3.13.2 照明スイッチ―

0.00E+00 1.73E-02 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.3.13.3 電灯―

0.00E+00 1.73E-02 0.00E+00

1

蛍光灯・ＬＥＤ表面温度は180℃以下 発火源とならない

4.3.13.4 白熱球―

0.00E+00 1.73E-02 0.00E+00

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.3.13.5 静電気―

0.00E+00 1.23E-02 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

00

0

4.3.13.6 燃焼式給湯器―

0.00E+00 1.73E-02 0.00E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1
1

7 / 10 ページ

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない
ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

使用時

4.3.13.7 燃焼式ボイラー―

0.00E+00 1.73E-02 0.00E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.3.13.8 燃焼式調理器―

0.00E+00 1.73E-02 0.00E+00

1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.4

1

インストア調理率80%・調理器具ガス比率50％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.3.15

庫外漏えいして着火する確率0.00E+00

0.00E+00=No4.3.16*No4.1.25

4.3.16

可燃範囲内に着火源が存在する。

0.00E+00

0.00E+00=No4.3.17+No4.3.20+No4.3.23

4.3.17

店舗内噴出漏れ着火確率

0.00E+00

0.00E+00=(No4.3.18a*No4.3.19a*No4.1.7)+(No4.3.18b*No4.3.19b*No4.1.7)

4.3.18.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

冷媒量500g 4分全量漏れ⇒7.5kg/h、推測より時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]4.3.18.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

冷媒量500g 4分全量漏れ⇒7.5kg/h、推測より時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5

4.3.190.00E+00

0.00E+00

4.3.19.1～4.3.19.8の合計

4.3.19.a 時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー大

0.00E+00

0.00E+00

4.3.19.1～4.3.19.4+4.3.19.6～4.3.19.8の合計。合計が1より大きい場合は1-4.3.19b

4.3.19.b 時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー小0.00E+00

0.00E+00

4.3.19.5

時間的遭遇確率（バックヤード内）

4.3.19.1 電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.3.19.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.3.19.3 電灯

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1

蛍光灯・ＬＥＤ表面温度は180℃以下 発火源とならない

4.3.19.4 白熱球

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

4.3.19.5 静電気

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

00

0

4.3.19.6 燃焼式給湯器

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.3.19.7 燃焼式ボイラー

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.3.19.8 燃焼式調理器

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.4

1

インストア調理率80%・調理器具ガス比率50％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.3.20

店舗内急速漏れ着火確率

0.00E+00

0.00E+00=(No4.3.21a*No4.3.22a*No4.1.8)+(No4.3.21b*No4.3.22b*No4.1.8)

4.3.21.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

5.2.5項 可燃域を生成しない限界風量式の検証より 庫外もれ・風速2.182m/s・冷媒500g・急速漏れ5.43kgでは可燃域が生成されない。
時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]※微小もれ0.54kg/hも推測により時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.3.21.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

5.2.5項 可燃域を生成しない限界風量式の検証より 庫外もれ・風速2.182m/s・冷媒500g・急速漏れ5.43kgでは可燃域が生成されない。
時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5※微小もれ0.54kg/hも推測により時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。

4.3.22 時間的遭遇確率（バックヤード内）
4.3.22.a 時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー大4.3.22.b 時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー小0.00E+00
0.00E+00
0.00E+00

0.00E+00
0.00E+00
0.00E+00

4.3.22.1～4.3.22.8の合計
4.3.22.1～4.3.22.4+4.3.22.6～4.3.22.8の合計。合計が1より大きい場合は1-4.3.22b
4.3.22.5

4.3.22.1 電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.3.22.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.3.22.3 電灯

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1

蛍光灯・ＬＥＤ表面温度は180℃以下 発火源とならない

4.3.22.4 白熱球

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.3.22.5 静電気

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

00

0

4.3.22.6 燃焼式給湯器

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.3.22.7 燃焼式ボイラー

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.3.22.8 燃焼式調理器

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.4

1

インストア調理率80%・調理器具ガス比率50％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.3.23

店舗内微小漏れ着火確率

0.00E+00

0.00E+00=(No4.3.24a*No4.3.22a*No4.1.9)+(No4.3.24b*No4.3.22b*No4.1.9)

4.3.24.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間体積52.822m3

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

0=0/0/52.822

4.3.24.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間体積52.822m3
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5
0=0/0/52.822/2^0.5

4.3.25

ファン稼働率

0.916420.99975

ビルマルチRAでの業務用換気扇の故障率0.025%・デフロストで1日2時間停止で8.33333% 合計の停止率8.36％より(100-8.36=91.64)【対策】凝縮器ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転。故障率のみ計算。

4.4.1

ファン停止時に着火する確率

7.30E-06

2.07E-10=No4.4.2+No4.4.9

4.4.2

庫内漏えいして着火する確率

6.61E-06

1.98E-13=No4.4.3+No4.4.6(未対策時=(No4.4.4a*No4.4.5a*No4.1.6*No4.2.15)+(No4.4.4b*No4.4.5b*No4.1.6*No4.2.15))

4.4.3

遮断弁故障時庫内漏えいして着火する確率―

1.98E-13=(No4.4.4a*No4.4.5a*No4.1.6*No4.2.15*No4.1.10)+(No4.4.4b*No4.4.5b*No4.1.6*No4.2.15*No4.1.10)

4.4.4.a

空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

7.90E-02

7.90E-02

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)数値より
空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

8 / 10 ページ

使用時

4.4.4.b

空間的遭遇確率(着火エネルギー小)5.59E-02

5.59E-02

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)数値より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし

4.4.5

時間的遭遇確率（バックヤード内）

1.00E+00

1.00E+00

4.4.5.1～4.4.5.8の合計

4.4.5.a

時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー大

1.00E+00

1.00E+00

4.4.5.1～4.4.5.4+4.4.5.6～4.4.5.8の合計。合計が1より大きい場合は1-4.4.5b

4.4.5.b

時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー小0.00E+00

0.00E+00

4.4.5.5

4.4.5.1

電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00 1.91E+00 1.91E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.4.5.2

照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 1.91E+00 1.91E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.4.5.3

電灯

0.00E+00

0.00E+00 1.91E+00 1.91E+00

1

蛍光灯・ＬＥＤ表面温度は180℃以下 発火源とならない

4.4.5.4

白熱球

0.00E+00

0.00E+00 1.91E+00 1.91E+00

4.4.5.5

静電気

0.00E+00

0.00E+00 1.35E+00 1.35E+00

0.0E+00

0.0E+00

00

0

4.4.5.6

燃焼式給湯器8.89E-01

8.89E-01 1.91E+00 1.91E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.4.5.7

燃焼式ボイラー

8.89E-01

8.89E-01 1.91E+00 1.91E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.4.5.8

燃焼式調理器3.95E-01

3.95E-01 1.91E+00 1.91E+00

1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.4

1

インストア調理率80%・調理器具ガス比率50％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.4.6

遮断弁正常時庫内漏えいして着火する確率―0.00E+00=(No4.2.7a*No4.2.8a*No4.1.6*No4.2.15*No4.1.14)+(No4.2.7b*No4.2.8b*No4.1.6*No4.2.15*No4.1.14)

4.4.7.a

空間的遭遇確率(着火エネルギー大)―

0.00E+00

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)数値より
空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

4.4.7.b

空間的遭遇確率(着火エネルギー小)―0.00E+00

5.1.1項 式(5-1-1)・(5-1-2) 庫内もれ・エアカーテン無し・風速0.0m/s(風量0.0m3/min)数値より
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0

4.4.8

時間的遭遇確率（バックヤード内）―

0.00E+00

4.4.8.1～4.4.8.8の合計

4.4.8.a

時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー大―

0.00E+00

4.4.8.1～4.4.8.4+4.4.8.6～4.4.8.8の合計。合計が1より大きい場合は1-4.4.8b

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.4.8.b

時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー小―0.00E+00

4.4.8.1

電源コンセント―

0.00E+00 1.91E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.4.8.2

照明スイッチ

―

0.00E+00 1.91E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.4.8.3

電灯―

0.00E+00 1.91E+00 0.00E+00

1

蛍光灯・ＬＥＤ表面温度は180℃以下 発火源とならない

4.4.8.4

白熱球―

0.00E+00 1.91E+00 0.00E+00

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.4.8.5

静電気―

0.00E+00 1.35E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

00

0

4.4.8.6

燃焼式給湯器―0.00E+00 1.91E+00 0.00E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.4.8.7

燃焼式ボイラー―

0.00E+00 1.91E+00 0.00E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ガス器具確率90％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.4.8.8

燃焼式調理器―0.00E+00 1.91E+00 0.00E+00 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.4

1

インストア調理率80%・調理器具ガス比率50％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）4.4.9

庫外漏えいして着火する確率

6.92E-07

2.07E-10=No4.4.10+No4.4.13

4.4.10

ファン故障時に着火する確率

2.07E-09

2.07E-10=(No4.4.11a*No4.4.12a*No4.1.6*No4.2.16*No4.2.20)+(No4.4.11b*No4.4.12b*No4.1.6*No4.2.16*No4.2.20)

4.4.11.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

2.81E-02

2.81E-02

6.9.1項 小部屋での値による平形ショーケース機械室もれ・冷媒500g・4分全量漏れより
空間的遭遇確率=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]4.4.11.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)1.98E-02

1.98E-02

6.9.1項 小部屋での値による平形ショーケース機械室もれ・冷媒500g・4分全量漏れより静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5

4.4.12

2.94E-01

2.94E-01

4.4.12.1～4.4.12.8の合計

2.94E-01

2.94E-01

4.4.12.1～4.4.12.4+4.4.12.6～4.4.12.8の合計。合計が1より大きい場合は1-4.4.12b

時間的遭遇確率（バックヤード内）

4.4.12.a 時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー大4.4.8.51

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.4.12.b 時間的遭遇確率（バックヤード内） 着火エネルギー小0.00E+00

0.00E+00

4.4.12.1 電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00 5.31E-01 5.31E-01

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.4.12.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 5.31E-01 5.31E-01

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.4.12.3 電灯

0.00E+00

0.00E+00 5.31E-01 5.31E-01

1

蛍光灯・ＬＥＤ表面温度は180℃以下 発火源とならない

4.4.12.4 白熱球

0.00E+00

0.00E+00 5.31E-01 5.31E-01

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.4.12.5 静電気

0.00E+00

0.00E+00 3.76E-01 3.76E-01

0.0E+00

0.0E+00

00

0

4.4.12.6 燃焼式給湯器

0.00E+00

0.00E+00 5.31E-01 5.31E-01 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ファン停止時の可燃域は床面から21cm程度であり、燃焼式給湯器の設置高さは80cm以上あるため、着火源とならない

4.4.12.7 燃焼式ボイラー

0.00E+00

0.00E+00 5.31E-01 5.31E-01 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.9

1

ファン停止時の可燃域は床面から21cm程度であり、燃焼式ボイラーの設置高さは80cm以上あるため、着火源とならない

4.4.12.8 燃焼式調理器

2.94E-01

2.94E-01 5.31E-01 5.31E-01 1.0E-01

1.0E-01

50

1

0.4

1

インストア調理率80%・調理器具ガス比率50％・10時間運転稼働率50％（6分運転⇒0.1[h]を50回で計5[h]運転）

4.4.13

6.89E-07

0.00E+00=(No4.4.14a*No4.4.12a*No4.1.6*No4.2.19)+(No4.4.14b*No4.4.12b*No4.1.6*No4.2.19)

2.81E-02

0.00E+00

6.9.1項 小部屋での値による平形ショーケース機械室もれ・冷媒500g・4分全量漏れより
空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】凝縮ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転⇒時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=0/0/空間体積

デフロスト停止時に着火する確率

4.4.14.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)4.4.12.5

1

9 / 10 ページ

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.4.14.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)2.81E-02

0.00E+00

6.9.1項 小部屋での値による平形ショーケース機械室もれ・冷媒500g・4分全量漏れより静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】凝縮ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転⇒時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=0/0/空間体積/2^0.5

4.4.15

ファン停止率0.08358

2.50E-04=No4.4.16+No4.4.19
ファン故障時の停止率＋デフロスト運転停止率の合計

4.4.16

ファン故障時の停止率

0.00025

2.50E-04=No4.4.17+No4.4.18
ファン故障率＋ファン故障時の運転停止率の合計

4.4.17

ファン故障率

0.00025

2.50E-04

ファン故障率0.025%（4.3節）【対策】コンデンシングファンは2個以上設置する。 ２個設置するとして、２個がどちらも故障する確率は0.025%X0.025%=6.25E-04%

4.4.18

ファン故障時の運転停止率

0.00000

0.00000

ファン故障以外に停止要素はないものとして0とした。

4.4.19デフロスト運転停止率

0.08333

0.00000

デフロストで1日2時間停止で8.33333%【対策】凝縮器ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転。

4.4.20

ファン故障時の警報対策

1.00000

1.00E-01

ファン故障時の警報対策による係数対策無しだと1.0 対策ありだと0.1

目標数値
火災事故の発生確率 （1台当り計算結果）

10 / 10 ページ

D-11 （店内設置 未対策 ）内蔵SC 微燃性(A2L)リスクアセスメント
使用時ＦＴＡ 平形オープン
冷媒：R1234yf

店舗内で着火する。

許容値
5.26E-09

R1234yf

1.15E-12

ファン稼働時に着火する確率
4.11.1

ファン停止時に着火する確率
4.12.1

R1234yf
R1234yf

0.00E+00
1.15E-12

庫内漏えいして着火する確率
4.11.2

庫内漏えいして着火する確率
4.12.2

庫外漏えいして着火する確率
4.11.15

R1234yf

庫外漏えいして着火する確率
4.12.9R1234yf
R1234yf

R1234yf

0.00E+00

0.00E+00
0.00E+00

冷媒漏えい発生確率4.11.6

空間的遭遇確率4.11.4
R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

1.15E-12

R1234yf

エネルギー大4.11.4aエネルギー小4.11.4b

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.12.4aエネルギー小4.12.4b

1.00E-03

時間的遭遇確率（店舗内）
4.12.5

ファン稼働率
4.11.25

R1234yf

0.00E+00

R1234yf

R1234yf

1.00E-03

時間的遭遇確率（店舗内）
4.11.50.00E+00

冷媒漏えい発生確率4.11.6

空間的遭遇確率4.12.4

ファン停止率
4.12.15

R1234yf

エネルギー大4.11.5aエネルギー小4.11.5b0.00E+00
R1234yf

0.00E+00

9.164E-01

噴出漏れ
発生確率
4.11.7

可燃範囲内に着火源が存在する
4.11.16
R1234yf

R1234yf

5.26E-07

0.00E+00

エネルギー大4.12.5aエネルギー小4.12.5bR1234yf

8.36E-02

噴出漏れ
発生確率4.11.7

ファン稼働率
4.11.25

R1234yf

デフロスト停止時に着火す
る確率
4.12.13

ファン故障時に着火する確率
4.12.10

R1234yf

R1234yf

R1234yf

5.26E-07

3.43E-15

1.14E-12

9.164E-01

急速漏れ
発生確率
4.11.8

店舗内噴出もれ着火確率
4.11.17

店舗内急速もれ着火確率
4.11.20

急速漏れ
発生確率4.11.8

店舗内微小もれ着火確率
4.11.23

冷媒漏えい発生確率(庫外漏えいファン停止時）
4.12.21

空間的遭
遇確率4.12.11

R1234yf

R1234yf

R1234yf

R1234yf

R1234yf

1.89E-05

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.89E-05

R1234yf

1.67E-02
1.18E-02

R1234yf

エネルギー大 時間的遭遇確率（店舗4.12.11a内）
エネルギー小4.12.124.12.11b

空間的遭遇確率4.11.18
R1234yf

9.82E-04

噴出漏れ
発生確率4.11.7

R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

空間的遭
遇確率4.11.24

エネルギー大4.11.18a
エネルギー小4.11.18b

微小漏れ
発生確率4.11.9

1.67E-02
R1234yf

0.00E+00

エネルギー大4.11.24a
エネルギー小4.11.24b

0.00E+00

1.18E-02

エネルギー大4.12.14a
エネルギー小4.12.14b

時間的遭遇確率（店舗内）
4.12.12

1.00E+00
エネルギー大4.12.12a
エネルギー小4.12.12b

ファン故障時の停止率
4.12.16

R1234yf

0.00E+00
R1234yf

R1234yf

9.82E-04

2.50E-04

R1234yf

9.82E-04

R1234yf

時間的遭遇確率（店舗内）
4.11.19
R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.11.19a
エネルギー小4.11.19b

時間的遭遇確率（店舗内）
4.11.22

5.26E-07

空間的遭
遇確率4.11.21

時間的遭遇確率（店舗内）
4.11.22

急速漏れ
発生確率4.11.8R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

R1234yf
R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.11.21a
エネルギー小4.11.21b

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.11.22a
エネルギー小4.11.22b

エネルギー大4.11.22a
エネルギー小4.11.22b

ファン故障率
4.12.17

噴出漏れ
発生確率4.11.7

ファン故障時の運転
停止率

4.12.18
R1234yf

2.50E-04

R1234yf

R1234yf

0.00E+00

R1234yf

5.26E-07
1.89E-05

急速漏れ
発生確率4.11.8R1234yf

1.89E-05

デフロスト運転停止率
4.12.19

1.94E-05

4.24E-05

R1234yf

0.00E+00

4.24E-05

微小漏れ
発生確率4.11.9R1234yf

R1234yf

1.94E-05

R1234yf

微小漏れ
発生確率4.11.9

冷媒漏えい発生確率(庫外漏えいファン停止時）
4.12.21

空間的遭
遇確率4.12.14

ファン故障
時の警報
対策
4.12.20

エネルギー大4.12.12a
エネルギー小4.12.12b

R1234yf

8.33E-02

d-11 （店内設置 対策 ）内蔵SC 微燃性(A2L)リスクアセスメント
使用時ＦＴＡ 平形オープン
冷媒：R1234yf

店舗内で着火する。

許容値
5.26E-09

R1234yf

3.43E-16

ファン稼働時に着火する確率
4.11.1

ファン停止時に着火する確率
4.12.1

R1234yf
R1234yf

0.00E+00
3.43E-16

庫内漏えいして着火する確率
4.11.2

庫内漏えいして着火する確率
4.12.2

庫外漏えいして着火する確率
4.11.15

R1234yf

庫外漏えいして着火する確率
4.12.9R1234yf
R1234yf

R1234yf

0.00E+00

0.00E+00
0.00E+00

冷媒漏えい発生確率4.11.6

空間的遭遇確率4.11.4
R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

3.43E-16

R1234yf

エネルギー大4.11.4aエネルギー小4.11.4b

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.12.4aエネルギー小4.12.4b

1.00E-03

時間的遭遇確率（店舗内）
4.12.5

ファン稼働率
4.11.25

R1234yf

0.00E+00

R1234yf

R1234yf

1.00E-03

時間的遭遇確率（店舗内）
4.11.50.00E+00

冷媒漏えい発生確率4.11.6

空間的遭遇確率4.12.4

ファン停止率
4.12.15

R1234yf

エネルギー大4.11.5aエネルギー小4.11.5b0.00E+00
R1234yf

0.00E+00

9.998E-01

噴出漏れ
発生確率
4.11.7

可燃範囲内に着火源が存在する
4.11.16
R1234yf

R1234yf

5.26E-07

0.00E+00

エネルギー大4.12.5aエネルギー小4.12.5bR1234yf

2.50E-04

噴出漏れ
発生確率4.11.7

ファン稼働率
4.11.25

R1234yf

デフロスト停止時に着火す
る確率
4.12.13

ファン故障時に着火する確率
4.12.10

R1234yf

R1234yf

R1234yf

5.26E-07

3.43E-16

0.00E+00

9.998E-01

急速漏れ
発生確率
4.11.8

店舗内噴出もれ着火確率
4.11.17

店舗内急速もれ着火確率
4.11.20

急速漏れ
発生確率4.11.8

店舗内微小もれ着火確率
4.11.23

冷媒漏えい発生確率(庫外漏えいファン停止時）
4.12.21

空間的遭
遇確率4.12.11

R1234yf

R1234yf

R1234yf

R1234yf

R1234yf

1.89E-05

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

1.89E-05

R1234yf

1.67E-02
1.18E-02

R1234yf

エネルギー大 時間的遭遇確率（店舗4.12.11a内）
エネルギー小4.12.124.12.11b

空間的遭遇確率4.11.18
R1234yf

9.82E-04

噴出漏れ
発生確率4.11.7

R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

空間的遭
遇確率4.11.24

エネルギー大4.11.18a
エネルギー小4.11.18b

微小漏れ
発生確率4.11.90.00E+00
R1234yf

0.00E+00

エネルギー大4.11.24a
エネルギー小4.11.24b

0.00E+00

0.00E+00

エネルギー大4.12.14a
エネルギー小4.12.14b

時間的遭遇確率（店舗内）
4.12.12

1.00E-01
エネルギー大4.12.12a
エネルギー小4.12.12b

ファン故障時の停止率
4.12.16

R1234yf

0.00E+00
R1234yf

R1234yf

9.82E-04

2.50E-04

R1234yf

9.82E-04

R1234yf

時間的遭遇確率（店舗内）
4.11.19
R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.11.19a
エネルギー小4.11.19b

時間的遭遇確率（店舗内）
4.11.22

5.26E-07

空間的遭
遇確率4.11.21

時間的遭遇確率（店舗内）
4.11.22

急速漏れ
発生確率4.11.8R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

R1234yf
R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.11.21a
エネルギー小4.11.21b

0.00E+00
0.00E+00

エネルギー大4.11.22a
エネルギー小4.11.22b

エネルギー大4.11.22a
エネルギー小4.11.22b

ファン故障率
4.12.17

噴出漏れ
発生確率4.11.7

ファン故障時の運転
停止率

4.12.18
R1234yf

2.50E-04

R1234yf

R1234yf

0.00E+00

R1234yf

5.26E-07
1.89E-05

急速漏れ
発生確率4.11.8R1234yf

1.89E-05

デフロスト運転停止率
4.12.19

1.94E-05

4.24E-05

R1234yf

0.00E+00

4.24E-05

微小漏れ
発生確率4.11.9R1234yf

R1234yf

1.94E-05

R1234yf

微小漏れ
発生確率4.11.9

冷媒漏えい発生確率(庫外漏えいファン停止時）
4.12.21

空間的遭
遇確率4.12.14

ファン故障
時の警報
対策
4.12.20

エネルギー大4.12.12a
エネルギー小4.12.12b

R1234yf

0.00E+00

D-11・d-11 (未対策 対策)
店内設置サブツリー
内蔵SC 微燃性(A2L)リスクアセスメント
使用時ＦＴＡ 平形オープン
冷媒：R1234yf

R1234yf

時間的遭遇確率（店舗内）
4.11.19min

時間的遭遇確率（店舗内）
4.11.22

庫外漏えい・噴出もれ・ファン稼働(漏えい速度7.5kg/h) 可燃域継続時間=0[min]エネルギー大 エネルギー小R1234yf

エネルギー大 エネルギー小時間的遭遇確率（店舗内）
4.12.5

庫外漏えい・急速微小もれ・ファン稼働
可燃域継続時間=0[min]R1234yf

エネルギー大 エネルギー小庫内漏えい・ファン稼働
可燃域継続時間= 0

R1234yf

時間的遭遇確率（店舗内）
4.12.12min

庫外漏えい・ファン故障デフロスト
可燃域継続時間= 10.93 minエネルギー大 エネルギー小R1234yf

エネルギー大 エネルギー小4.11.5a4.11.5b4.11.19a4.11.19b

4.11.22a4.11.22b4.12.5a4.12.5b4.12.12a4.12.12b

未対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

未対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

未対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

未対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

未対策

4.24E-05

4.24E-05

0.00E+00

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

対策

4.24E-05

4.24E-05

0.00E+00

換気扇スイッチ
4.11.5.3

照明スイッチ4.11.5.2

R1234yfm2

庫内漏えい・ファン稼働
可燃域継続時間= 0

時間的遭遇確率（店舗内）
4.11.5

電源コンセン
ト4.11.5.1

84.7

床面積

R1234yf

電源コンセン
ト4.11.19.1

R1234yf

換気扇スイッチ
4.11.19.3

照明スイッチ4.11.19.2

R1234yf

R1234yf

R1234yf

換気扇スイッチ
4.11.22.3

照明スイッチ4.11.22.2

電源コンセン
ト4.11.22.1

R1234yf

R1234yf

照明スイッチ4.12.5.2

電源コンセン
ト4.12.5.1

R1234yf

R1234yf

換気扇スイッチ
4.12.5.3

R1234yf

電源コンセン
ト4.12.12.1

R1234yf

換気扇スイッチ
4.12.12.3

照明スイッチ4.12.12.2

R1234yf

R1234yf

R1234yf

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

フライヤースイッチ
4.11.5.4

R1234yf

フライヤースイッチ
4.11.19.4

電灯
4.11.5.6

電子レンジ
4.11.5.5

R1234yf

R1234yf

R1234yf

フライヤースイッチ
4.11.22.4

電灯
4.11.19.6

電子レンジ
4.11.19.5

R1234yf

R1234yf

R1234yf

フライヤースイッチ
4.12.5.4

電灯
4.11.22.6

電子レンジ
4.11.22.5

R1234yf

R1234yf

電子レンジ
4.12.5.5

R1234yf

フライヤースイッチ
4.12.12.4

電灯
4.12.5.6

R1234yf

R1234yf

電灯
4.12.12.6

電子レンジ
4.12.12.5

R1234yf

R1234yf

R1234yf

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00.E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

白熱球
4.11.5.7

電子ライター
4.11.5.8

R1234yf

デフロストヒーター（他の機器）
4.11.5.9

R1234yf

電子ライター
4.11.19.8

白熱球
4.11.19.7

R1234yf

R1234yf

デフロストヒーター（他の機器）
4.11.19.9

R1234yf

電子ライター
4.11.22.8

白熱球
4.11.22.7

R1234yf

R1234yf

デフロストヒーター（他の機器）
4.11.22.9

R1234yf

白熱球
4.12.5.7

R1234yf

電子ライター
4.12.5.8

R1234yf

デフロストヒーター（他の機器）
4.12.5.9

R1234yf

電子ライター
4.12.12.8

白熱球
4.12.12.7

R1234yf

R1234yf

デフロストヒーター（他の機器）
4.12.12.9

R1234yf

R1234yf

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

コピー機・
プリンター(発火事故）4.11.5.10

コピー機・プリンター(使用による着火）4.11.5.11

R1234yf

コピー機・
プリンター(発火事故）4.11.19.10

加湿装置
中華まん
4.11.5.12

R1234yf

R1234yf

コピー機・
プリンター(使用による着火）
4.11.19.11

R1234yf

コピー機・
プリンター(発火事故）4.11.22.10

加湿装置
中華まん
4.11.19.12

R1234yf

R1234yf

コピー機・
プリンター(使用による着火）
4.11.22.11

R1234yf

コピー機・
プリンター(発火事故）4.12.5.10

加湿装置
中華まん
4.11.22.12

R1234yf

R1234yf

コピー機・
プリンター(使用による着火）
4.12.5.11

R1234yf

コピー機・
プリンター(発火事故）4.12.12.10

加湿装置
中華まん
4.12.5.12

R1234yf

R1234yf

コピー機・
プリンター(使用による着火）
4.12.12.11

R1234yf

加湿装置
中華まん
4.12.12.12

R1234yf

R1234yf

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

加温装置
おでん
4.11.5.13

静電気人体・店舗入口扉
4.11.5.14

R1234yf

静電気人体・その他扉
4.11.5.15

R1234yf

加温装置
おでん
4.11.19.13

R1234yf

静電気人体・店舗入口扉
4.11.19.14

R1234yf

静電気人体・その他扉
4.11.19.15

R1234yf

加温装置
おでん
4.11.22.13

R1234yf

静電気人体・店舗入口扉
4.11.22.14

R1234yf

加温装置
おでん
4.12.5.13

静電気人体・その他扉
4.11.22.15

R1234yf

R1234yf

静電気人体・店
舗入口扉
4.12.5.14

R1234yf

加温装置
おでん
4.12.12.13

静電気人体・その他扉
4.12.5.15

R1234yf

R1234yf

静電気人体・店
舗入口扉
4.12.12.14

R1234yf

静電気人体・その他扉
4.12.12.15

R1234yf

R1234yf

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

静電気人体・リー
チインケース扉
4.11.5.16

静電気人体・オー
プンケース外装
4.11.5.17

R1234yf

コーヒーディスペ
ンサー
4.11.5.18

R1234yf

静電気人体・リー
チインケース扉
4.11.19.16

R1234yf

静電気人体・オー
プンケース外装
4.11.19.17

R1234yf

コーヒーディスペ
ンサー
4.11.19.18

R1234yf

静電気人体・リー
チインケース扉
4.11.22.16

R1234yf

静電気人体・オー
プンケース外装
4.11.22.17

R1234yf

コーヒーディスペ
ンサー
4.11.22.18

R1234yf

静電気人体・リー
チインケース扉
4.12.5.16

R1234yf

静電気人体・オー
プンケース外装
4.12.5.17

R1234yf

コーヒーディスペ
ンサー
4.12.5.18

R1234yf

静電気人体・リー
チインケース扉
4.12.12.16

R1234yf

静電気人体・オー
プンケース外装
4.12.12.17

R1234yf

コーヒーディスペ
ンサー
4.12.12.18

R1234yf

R1234yf

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.11.5.19

燃焼式
暖房機
4.11.5.21

R1234yf

燃焼式
暖房機
4.11.19.2

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.11.19.19

R1234yf

R1234yf

燃焼式
暖房機
4.11.22.21

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.11.22.19

R1234yf

R1234yf

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.12.5.19

R1234yf

燃焼式
暖房機
4.12.5.21

R1234yf

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火
4.12.12.19

R1234yf

燃焼式
暖房機
4.12.12.21

R1234yf

R1234yf

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

0.00E+00

未対策

4.24E-05

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

0.00E+00

対策

4.24E-05

(D-11・d-11)

確率数値割付表

内蔵SC 微燃性(A2L)リスクアセスメント
使用時確率数値割付（対策・未対策）
平形オープン

【店舗内数値パラメータ】

庫外漏れ（4分全量漏れ）

床面積[m2]
数値を選択⇒

84.7[風速0.0m/s]
時空積[m3・min][m3]

可燃域継続時間[min]

186.34

10.93

空間体積

33.93

【対策】
コンデンシングファン個数

ファン故障時警報対策

1

有対策を選択⇒

機器検討データ
R1234yf冷媒
No.

項目

店舗内で着火する。

未対策

着火エネルギー区別対策

可燃域継 可燃域継 着火源作 着火源存 着火源使 着火源作 着火源の動回数 存在係数
用回数
在時間
動時間
続時間
続時間
k
nc[回]
n[回]
ΔTIc[h] ΔTI[h]
Tv[h]
Tv[h]

エネル
ギー
大

備考

エネル
ギー
小

未対策

対策

1.15E-12

3.43E-16=No4.11.1+No4.12.1=No4.11.2+No4.11.15

4.11.1

ファン稼働時に着火する確率0.00E+00

0.00E+00

4.11.2

庫内漏えいして着火する確率0.00E+00

0.00E+00=(No4.11.4a*No4.11.5a*No4.11.6*No4.11.25)+(No4.11.4b*No4.11.5b*No4.11.6*No4.11.25))

4.11.4.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

平形ケース庫内漏れは庫内で循環するため、時空積および可燃域継続時間は0
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]4.11.4b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

平形ケース庫内漏れは庫内で循環するため、時空積および可燃域継続時間は0
4.2.2項 3）静電気より 静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5

4.11.50.00E+00

0.00E+00

4.11.5.1～4.11.5.21の合計

0.00E+00

0.00E+00

4.11.5.1～4.11.5.13+4.11.5.18～4.11.5.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.11.5b

時間的遭遇確率（店舗内）

4.11.5.a 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大4.11.5.b 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小0.00E+00

0.00E+00

4.11.5.1 電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.11.5.14～4.11.5.17の合計
4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.11.5.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.11.5.3 換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.11.5.4 フライヤースイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.11.5.5 電子レンジ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60

4.11.5.6 電灯

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.11.5.7 白熱球

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.11.5.8 電子ライター

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.11.5.9 デフロストヒーター（他の機器）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.11.5.10 コピー機・プリンター(発火事故）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））
Pt1=可燃域継続時間[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60

4.11.5.11 コピー機・プリンター(使用による着火）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.11.5.12 加湿装置中華まん

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.11.5.13 加温装置おでん

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.11.5.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

0.0E+00

0.0E+00

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.11.5.15 静電気人体・その他扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.11.5.16 静電気人体・リーチインケース扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.11.5.17 静電気人体・オープンケース外装

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.11.5.18 コーヒーディスペンサー

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

00

0

4.11.5.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

00

0

4.11.5.21 燃焼式暖房機

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

10

10

1

1

0.00011

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

1
1

1 / 5 ページ

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない
普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k使用時4.11.6

冷媒漏えい発生確率

1.00E-03

1.00E-03=No4.11.7+No4.11.8+No4.11.9

4.11.7

噴出漏れ発生確率

5.26E-07

5.26E-07

内蔵ショーケース市場漏洩データより 噴出漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数1件/年より）

4.11.8

急速漏れ発生確率

1.89E-05

1.89E-05

内蔵ショーケース市場漏洩データより 急速漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数36件/年より）

4.11.9微小漏れ発生確率

9.82E-04

9.82E-04

内蔵ショーケース市場漏洩データより 微小漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数1866件/年より）

4.11.15 庫外漏えいして着火する確率0.00E+00

0.00E+00=No4.11.16*No4.11.25

4.11.16 可燃範囲内に着火源が存在する。

0.00E+00

0.00E+00=No4.11.17+No4.11.20+No4.11.23

4.11.17 店舗内噴出漏れ着火確率

0.00E+00

0.00E+00=(No4.11.18a*No4.11.19a*No4.11.7)+(No4.11.18b*No4.11.19b*No4.11.7)

4.11.18.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

冷媒量500g 4分全量漏れ⇒7.5kg/h、推測より時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]4.11.18.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

冷媒量500g 4分全量漏れ⇒7.5kg/h、推測より時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした
4.2.2項 3）静電気より 静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5

4.11.19 時間的遭遇確率（店舗内）

0.00E+00

0.00E+00

4.11.19.1～4.11.19.21の合計

4.11.19.a 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

0.00E+00

0.00E+00

4.11.19.1～4.11.19.13+4.11.19.18～4.11.19.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.11.19b

4.11.19.b 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小0.00E+00

0.00E+00

4.11.19.1 電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.11.19.14～4.11.19.17の合計

4.11.19.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.11.19.3 換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.11.19.4 フライヤースイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.11.19.5 電子レンジ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年）） 可燃域継続時間0min
Pt=0[min]X2.5X17/376,406/365/24/60=0

4.11.19.6 電灯

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.11.19.7 白熱球

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.11.19.8 電子ライター

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.11.19.9 デフロストヒーター（他の機器）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.11.19.10 コピー機・プリンター(発火事故）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年）） 可燃域継続時間0min
Pt1=0[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60=0

4.11.19.11 コピー機・プリンター(使用による着火）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.11.19.12 加湿装置中華まん

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.11.19.13 加温装置おでん

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.11.19.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.11.19.15 静電気人体・その他扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.11.19.16 静電気人体・リーチインケース扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.11.19.17 静電気人体・オープンケース外装

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

00

0

4.11.19.18 コーヒーディスペンサー

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

00

0

4.11.19.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

00

0

4.11.19.21 燃焼式暖房機

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

10

10

1

1

0.0001

4.11.20 店舗内急速漏れ着火確率

0.00E+00

0.00E+00=(No4.11.21a*No4.11.22a*No4.11.8)+(No4.11.21b*No4.11.22b*No4.11.8)

4.11.21.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

5.2.5項 可燃域を生成しない限界風量式の検証より庫外もれ・風速2.182m/s・冷媒500g・急速漏れ5.43kgでは可燃域が生成されない。
時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]※微小もれ0.54kg/hも推測により時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

1
1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない
普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.11.21.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

5.2.5項 可燃域を生成しない限界風量式の検証より庫外もれ・風速2.182m/s・冷媒500g・急速漏れ5.43kgでは可燃域が生成されない。
時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min
4.2.2項 3）静電気より 静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5※微小もれ0.54kg/hも推測により時空積=0m3/min・可燃域継続時間0minとした。

4.11.22 時間的遭遇確率（店舗内）

0.00E+00

0.00E+00

4.11.22.1～4.11.22.21の合計

4.11.22.a 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

0.00E+00

0.00E+00

4.11.22.1～4.11.22.13+4.11.22.18～4.11.22.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.11.22b

4.11.22.b 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小0.00E+00

0.00E+00

4.11.22.1 電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

4.11.22.14～4.11.22.17の合計
0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.11.22.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.11.22.3 換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.11.22.4 フライヤースイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

2 / 5 ページ

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年）） 可燃域継続時間0min
Pt=0[min]X2.5X17/376,406/365/24/60=01

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

1

1

1

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年）） 可燃域継続時間0min
Pt1=0[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60=0

4.11.22.5 電子レンジ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

4.11.22.6 電灯

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

4.11.22.7 白熱球

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

4.11.22.8 電子ライター

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.39E-03 1.39E-03

5

4.11.22.9 デフロストヒーター（他の機器）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

04.11.22.10 コピー機・プリンター(発火事故）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

4.11.22.11 コピー機・プリンター(使用による着火）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.11.22.12 加湿装置中華まん

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.11.22.13 加温装置おでん

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.11.22.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.11.22.15 静電気人体・その他扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.11.22.16 静電気人体・リーチインケース扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.11.22.17 静電気人体・オープンケース外装

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

00

0

4.11.22.18 コーヒーディスペンサー

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

00

0

4.11.22.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

00

0

4.11.22.21 燃焼式暖房機

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

10

10

1

1

0.0001

4.11.23 店舗内微小漏れ着火確率

0.00E+00

0.00E+00=(No4.11.24a*No4.11.22a*No4.11.9)+(No4.11.24b*No4.11.22b*No4.11.9)

4.11.24.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間体積52.822m3

0.00E+00

0.00E+00

時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間体積52.822m3
4.2.2項 3）静電気より 静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5
0=0/0/52.822/2^0.5

0.91640.9997500

4.11.24.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)4.11.25 ファン稼働率

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない
普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k10=0/0/52.822

ビルマルチRAでの業務用換気扇の故障率0.025%・デフロストで1日2時間停止で8.33333% 合計の停止率8.36％より(100-8.36=91.64)【対策】凝縮器ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転。故障率のみ計算。

4.12.1

ファン停止時に着火する確率

1.15E-12

3.43E-16=No4.12.2+No4.12.9

4.12.2

庫内漏えいして着火する確率0.00E+00

0.00E+00=(No4.12.4a*No4.12.5a*No4.11.6*No4.12.25)+(No4.12.4b*No4.12.5b*No4.11.6*No4.12.25))

4.12.4.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

平形ケース庫内漏れは庫内で循環するため、時空積および可燃域継続時間は0
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]4.12.4.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

平形ケース庫内漏れは庫内で循環するため、時空積および可燃域継続時間は0
4.2.2項 3）静電気より 静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5

4.12.50.00E+00

0.00E+00

4.12.5.1～4.12.5.21の合計

0.00E+00

0.00E+00

4.12.5.1～4.12.5.13+4.12.5.18～4.12.5.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.12.5b

時間的遭遇確率（店舗内）

4.12.5.a 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大4.12.5.b 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小0.00E+00

0.00E+00

4.12.5.1 電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.12.5.14～4.12.5.17の合計
4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.12.5.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.12.5.3 換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.12.5.4 フライヤースイッチ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.12.5.5 電子レンジ

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60

4.12.5.6 電灯

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.12.5.7 白熱球

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.12.5.8 電子ライター

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.12.5.9 デフロストヒーター（他の機器）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.12.5.10 コピー機・プリンター(発火事故）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））
Pt1=可燃域継続時間[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60

4.12.5.11 コピー機・プリンター(使用による着火）

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.12.5.12 加湿装置中華まん

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.12.5.13 加温装置おでん

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.12.5.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.12.5.15 静電気人体・その他扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

0.0E+00

0.0E+00

3 / 5 ページ

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。

4.12.5.16 静電気人体・リーチインケース扉

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

00

0

4.12.5.17 静電気人体・オープンケース外装

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

00

0

4.12.5.18 コーヒーディスペンサー

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

00

0

4.12.5.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

0.0E+00

0.0E+00

00

0

4.12.5.21 燃焼式暖房機

0.00E+00

0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

10

10

1

1

0.00014.12.91

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない
普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k1

庫外漏えいして着火する確率

1.15E-12

3.43E-16=No4.12.10+No4.12.13

4.12.10 ファン故障時に着火する確率

3.43E-15

3.43E-16=(No4.12.11a*No4.12.12a*No4.12.21*No4.12.16*No4.12.20)+(No4.12.11b*No4.12.12b*No4.12.21*No4.12.16*No4.12.20)

4.12.11.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

1.67E-02

1.67E-02

6.9.1項 小部屋での値による平形ショーケース機械室もれ・冷媒500g・4分全量漏れより
空間的遭遇確率=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]4.12.11.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)1.18E-02

1.18E-02

6.9.1項 小部屋での値による平形ショーケース機械室もれ・冷媒500g・4分全量漏れより
4.2.2項 3）静電気より 静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5

4.12.12 時間的遭遇確率（店舗内）

4.24E-05

4.24E-05

4.12.12.1～4.12.12.21の合計

4.12.12.a 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー大

4.24E-05

4.24E-05

4.12.12.1～4.12.12.13+4.12.12.18～4.12.12.21の合計。合計が1より大きい場合は1-4.12.12b

使用時 4.12.12.b 時間的遭遇確率（店舗内） 着火エネルギー小0.00E+00

0.00E+00

4.12.12.1 電源コンセント

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.12.12.14～4.12.12.17の合計

4.12.12.2 照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.12.12.3 換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

0

0

0

0

1

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.12.12.4 フライヤースイッチ

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.12.12.5 電子レンジ

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

1

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から21cm程度であり、設置するカウンターは最低でも70cmの高さがあるため着火源とならない

4.12.12.6 電灯

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

0

0

0

0

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

4.12.12.7 白熱球

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

0

0

0

0

1

1

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

4.12.12.8 電子ライター

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

ファン停止時の可燃域は最大でも床面から21cm程度であり、電子ライターの試し操作を21cm以下の高さで行わないため、着火源とならない

4.12.12.9 デフロストヒーター（他の機器）

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.12.12.10 コピー機・プリンター(発火事故）

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

1・1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果） 市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））※可燃域継続時間は割付表上【数値パラメータ】参照
Pt1=可燃域継続時間[min]X1X25/2,892,872/5/365/24/60

4.12.12.11 コピー機・プリンター(使用による着火）

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.12.12.12 加湿装置中華まん

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.12.12.13 加温装置おでん

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.12.12.14 静電気人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00 1.29E-01 1.29E-01

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

0.0E+00

0.0E+00

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.12.12.15 静電気人体・その他扉

0.00E+00

0.00E+00 1.29E-01 1.29E-01

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.12.12.16 静電気人体・リーチインケース扉

0.00E+00

0.00E+00 1.29E-01 1.29E-01

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.12.12.17 静電気人体・オープンケース外装

0.00E+00

0.00E+00 1.29E-01 1.29E-01

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

4.12.12.18 コーヒーディスペンサー

0.00E+00

0.00E+00 1.82E-01 1.82E-01

0.0E+00

0.0E+00

00

0

4.12.12.19 ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火

0.00E+00

0.00E+00 1.29E-01 1.29E-01

0.0E+00

0.0E+00

0

0

0

1

4.12.12.21 燃焼式暖房機

4.24E-05

4.24E-05 1.82E-01 1.82E-01

10

10

1

1

0.00014.12.13 デフロスト停止時に着火する確率

1.14E-12

0.00E+00=(No4.12.14a*No4.12.12a*No4.12.21*No4.12.19)+(No4.12.14b*No4.12.12b*No4.12.21*No4.12.19)

4.12.14.a 空間的遭遇確率(着火エネルギー大)

1.67E-02

0.00E+00

6.9.1項 小部屋での値による平形ショーケース機械室もれ・冷媒500g・4分全量漏れより
空間的遭遇確率=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】凝縮ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転⇒時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間的遭遇確率=0/0/空間体積4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

1
1

4.2.1項 Table 4-2よりA2Lでは着火源とはならない
普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k4.12.14.b 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)1.18E-02

0.00E+00

6.9.1項 小部屋での値による平形ショーケース機械室もれ・冷媒500g・4分全量漏れより
4.2.2項 3）静電気より 静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰは高々1.0mJ程度であり、着火する領域はLFL-UFL間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^0.5【対策】凝縮ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転⇒時空積=0m3/min 可燃域継続時間0min 空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=0/0/空間体積/2^0.5

4.12.15 ファン停止率

0.08358

2.50E-04=No4.12.16+No4.12.19
ファン故障時の停止率＋デフロスト運転停止率の合計

4.12.16 ファン故障時の停止率

0.00025

2.50E-04=No4.12.17+No4.12.18
ファン故障率＋ファン故障時の運転停止率の合計

4.12.17 ファン故障率

0.00025

2.50E-04

ファン故障率0.025%（4.3節）

4.12.18 ファン故障時の運転停止率

0.00000

0.00000

ファン故障以外に停止要素はないものとして0とした。

4.12.19 デフロスト運転停止率

0.08333

0.00000

デフロストで1日2時間停止で8.33333%【対策】凝縮器ファンはデフロスト・コンプレッサ停止時も常時運転。

4 / 5 ページ4.12.20 ファン故障時の警報対策

1.00000

1.00E-01

ファン故障時の警報対策による係数対策無しだと1.0 対策ありだと0.1

4.12.21 冷媒漏えい発生確率(庫外漏えいファン停止時）

1.94E-05

1.94E-05

庫外漏えいファン停止時、微小漏れは可燃域が生成されないとする=No4.11.7+No4.11.8

5 / 5 ページA3冷媒内蔵SCリスクアセスメント【コンビニ】
屋外修理FTA

許容値
5.26E-08

修理時の冷媒への着火[回/年/台]5

E-1,e-1 (未対策,対策)

R290

冷媒：R290R290

１/３

2.10E-05 未対策
2.20E-10 対策

冷媒への着火確率5.2

内蔵ケースの
故障確率
5.1
R290

R290

1.00E-02

R290

2.10E-03 未対策
2.20E-08 対策

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火(部品交換)【店内】
5.4

冷凍回路修理を伴う修理時の着火（部品交換・漏えい箇所修理）
5.3
R290
R290

冷凍回路修理を伴う修理時の着火確率（部品交換・漏えい箇所修理）
5.3.1
R290
R290

2.10E-03 未対策
1.91E-08 対策

R290
R290

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率（部品交換）
5.4.1

冷凍回路修理を伴う
故障の割合
5.3.2
R290 8.39E-02

2.50E-02 未対策
2.28E-07 対策

R290
R290

冷媒放出作業時の着火
【屋外】
5.3.3
R290
R290

ケース・ユニット移動時の着火
【店内】
5.3.6

3.06E-10 未対策
2.52E-11 対策

R290
R290

冷媒充填作業時の着火
【屋外】
5.3.8

ろう付け作業時の着火
【屋外】
5.3.7

1.14E-07 未対策
1.14E-07 対策

R290
R290

2.50E-02 未対策
1.11E-07 対策

R290
R290

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率（部品交換）
5.4.1

2.16E-12 未対策
2.37E-15 対策

R290
R290

2.92E-09 未対策
2.92E-09 対策

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率（部品交換）
5.4.1

冷凍回路修理を伴わない
故障の割合
5.4.2

3.19E-09 未対策
3.18E-09 対策

R290

9.16E-01

R290
R290

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火(部品交換・庫外漏えい)
5.4.4

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火(部品交換・庫内漏えい)
5.4.3

3.19E-09 未対策
3.18E-09 対策

1.40E-10 未対策
1.36E-10 対策

R290
R290

冷媒放出作業による着火
【屋外】
5.3.5

冷媒回収機誤使用による着火
5.3.4

R290
R290
R290

2.51E-10 未対策
2.51E-11 対策

時間的遭遇確率（冷媒充填作業時）
【屋外】
5.7.a

空間的遭遇確率（庫外漏えい）【屋外】
5.3.8.1

R290
R290

漏えい発生確率(冷媒充填作業)5.3.8.2

8.10E-07 未対策
R290 8.90E-10 対策

R290

1.33E-02

R290

5.50E-11 未対策
6.04E-14 対策

時間的遭遇確率（冷媒放出作業時）
【屋外】
5.7

R290

1.33E-02

R290

5.10E-03 未対策

8.10E-07 未対策
R290 8.90E-10 対策
R290

1.14E-07

5.10E-03

冷媒漏えいに気づかない確率5.3.5.5
R290

非防爆の冷媒回収機で着火
5.3.4.1
R290

対策
可燃性冷媒
取り扱いの教育5.3.4.4

回収機の電源スイッチが着火源になる確率5.3.4.3

修理作業の時間率（冷媒放出)
5.3.5.7

R290

2.51E-10

R290
R290

1.00E+00

使用時
冷媒漏えい発生確率5.3.4.8

R290

R290

5.00E-02

R290

R290

R290

漏えい発生確率(庫内漏えい)5.4.3.8
R290

バルブ誤操作
5.3.8.4

1.00E+00

R290

1.00E-03

R290

1.00E+00

R290

R290
R290

1.00E+00

R290

1.00E-03

R290

修理作業時に配管を破損させてしまう確率（庫内漏えい）5.4.3.9

作業に伴わない
漏えい発生確率5.4.3.10

R290

時間的遭遇確率(庫外漏えい)5.4.4.3
エネルギー大 エネルギー小

R290
R290

使用時
冷媒漏えい発生確率5.3.4.8

修理作業の時間率(部品交換 1h)5.4.3.11

1.00E-03

R290

エネルギー大 エネルギー小R290

3.70E-01 1.02E-02 未対策
3.64E-01 1.02E-02 対策

R290

エネルギー大6.61E-03 未対策
R290 7.27E-06 対策
1.66E-01

時間的遭遇確率
店舗内機器(庫内漏えい)
5.5

対策
軍手の使用
5.4.3.12

1.14E-04

R290

対策
電気工具に
関する教育
5.3.4.4.a

電気工具の使用
5.4.3.5

0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策

エネルギー小エネルギー大未対策 R290
未対策 R290 7.70E-03
R290 1.10E-02 対策
R290 1.10E-02 対策

6.61E-03 未対策
R290 7.27E-06 対策

R290

1.14E-04

5.5.a
5.5.b
R290 3.64E-01 1.02E-02

対策
携帯形漏えい検知器の携行(作業中止効果)
5.3.5.3

コンセント取り外しによるスパーク（庫内漏えい）5.4.3.4
エネルギー大エネルギー大未対策
R290 1.10E-02 対策
R290

R290
R290

1.14E-07

1.00E-07 未対策

1.00E-03

R290

冷媒漏えいに気づかない確率5.3.5.5

修理作業時に配管を破損させてしまう確率（庫外漏えい）5.4.4.9

エネルギー大 エネルギー小R290

1.00E-06

R290

1.00E-01

R290

時間的遭遇確率
店舗内機器（庫外漏えい）5.6

エネルギー小1.00E+00 1.00E+00 未対策
1.00E+00 1.00E+00 対策

作業者からの静電気の発生5.4.3.6

エネルギー大R290

7.70E-03 未対策
9.30E-07 対策

R290

対策
携帯形漏えい検知器の携行(作業中止効果)
5.3.5.3

1.33E-02

R290

1.00E-03

1.00E+00 1.00E+00 未対策
1.00E+00 1.00E+00 対策

1.00E-01

1.00E-06

エネルギー大

R290
R290

対策
携帯形漏えい検知器の携行(作業中止効果)
5.3.5.3

7.36E-03 未対策
R290 8.09E-05 対策 R290

未対策
R290 1.00E-01 対策
R290

R290

6.61E-03

未対策
R290 1.10E-02 対策
R290

R290

対策
携帯形漏えい検知器の携行(作業中止効果)
5.3.5.3

対策
電気工具に
関する教育
5.3.4.4.a

R290

電気工具の使用
5.4.3.5

0.00E+00
未対策
R290 1.00E-01 対策
R290

R290

6.61E-03

作業者からの静電気の発生5.4.4.6

R290

R290

エネルギー小未対策
1.10E-02 対策

5.6.a
5.6.b
1.00E+00 1.00E+00

対策
携帯形漏えい検知器の携行(作業中止効果)
5.3.5.3

R290
R290

コンセント取り外しによるスパーク（庫外漏えい）5.4.4.4

エネルギー大未対策
R290 1.10E-02 対策
R290

2.33E-02 未対策
2.81E-06 対策

対策
軍手の使用
5.4.3.12

エネルギー大 エネルギー小R290

2.14E-07

作業に伴わない
漏えい発生確率5.4.3.10

1.14E-07

冷媒漏えいに気づかない確率5.3.5.5

R290

3.70E-01 1.79E-02 未対策
3.64E-01 1.02E-02 対策

エネルギー大 エネルギー小修理作業の時間率(冷媒回収)
5.3.4.7

5.00E-01

漏えい発生確率(庫外漏えい)5.4.4.8

R290

1.00E-01

1.00E-01

時間的遭遇確率（回収機）
5.3.4.6

使用時
冷媒漏えい発生確率5.3.4.8

R290

R290

1.00E-07

R290

R290

対策
携帯形漏えい検知器の携行（作業中止効果）
5.3.5.3

6.09E-09 未対策
6.09E-09 対策

エネルギー大 エネルギー小1.00E-03

エネルギー大 エネルギー小ホース接続不良による漏えい確率5.3.8.5

特別教育
5.3.5.10

庫外漏えいする割合
5.4.4.2

空間的遭遇確率(庫外漏えい)5.4.4.7 a/b

2.14E-07

3.05E-09 未対策
3.05E-09 対策

5.4.4.7.a 5.4.4.7.b
R290 1.67E-02 1.18E-02

時間的遭遇確率（庫内漏えい）5.4.3.3

1.14E-07

R290

2.97E-01

5.00E-01

5.4.3.7.a 5.4.3.7.b
1.15E-02 8.13E-03

冷媒漏えいに気づかない確率5.3.5.5

ホース接続不良による漏えい確率5.3.5.4

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率(部品交換・庫外漏えい)
5.4.4.1

R290

R290

1.00E-03

空間的遭遇確率（屋外）
5.3.5.1
R290

R290

R290

エネルギー小R290

作業に伴わない
漏えい発生確率5.3.4.5

1.14E-04

R290

リーチインショーケースの割合
5.1.1

R290

R290

特別教育
5.3.5.10

R290

R290

1.00E-01

特別教育
5.3.5.10

冷媒放出後
冷媒残存率
5.3.5.9

2.00E-03

R290

1.14E-04

未対策
R290 1.00E-01 対策
R290

冷媒放出
不完全の確率
5.3.5.8

R290

9.43E-10 未対策
9.14E-10 対策

空間的遭遇確率(庫内漏えい)5.4.3.7 a/b
エネルギー大 エネルギー小使用時
冷媒漏えい発生確率5.3.4.8

修理作業の時間率(冷媒充填)
5.3.8.6

庫内漏えいする割合
5.4.3.2

1.14E-07

2.00E-04 未対策

作業に伴わない
漏えい発生確率5.3.5.6
R290

R290

R290

R290
R290

漏えい発生確率(冷媒放出作業)5.3.5.2

R290

作業に伴わない
漏えい発生確率5.3.4.5

冷媒充填作業に伴う冷媒漏えい発生確率5.3.8.3
空間的遭遇確率【屋外】
5.3.5.1

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率(部品交換・庫内漏えい)
5.4.3.1

2.00E-04 未対策

3.19E-09 未対策
3.18E-09 対策

エネルギー大未対策
R290 1.10E-02 対策
R290

R290

7.36E-03

未対策
1.10E-02 対策

R290

2.33E-02

修理作業の時間率（部品交換)
5.4.3.11

使用時
冷媒漏えい発生確率5.3.4.8
R290

R290

1.14E-04

1.00E-03

E-1,e-1 (未対策,対策)
ろう付け作業時の着火
【屋外】
5.3.7

A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント【コンビニ】
屋外修理FTA

R290
R290

2.50E-02 未対策
1.11E-07 対策

２/３

冷媒：R290

バーナーにより冷凍回路部品取外す確率
5.3.7.1

冷媒回路内残存冷媒着火確率(バーナーによる部品交換作業)
5.3.7.2

冷媒回路内の残存冷媒を放出してしまう確率
5.3.9
R290
R290

5.00E-02 未対策
2.02E-07 対策

R290
R290

5.00E-02 未対策
2.02E-07 対策

R290
R290

1.00E+00

R290

1.00E+00

R290

ろう付け作業時の着火確率(庫内漏えい)5.3.7.7

R290
R290

R290
R290

庫内漏えいする割合
5.4.3.2

7.94E-09 未対策
7.72E-09 対策

2.35E-01 未対策
2.28E-01 対策

R290
R290

R290

2.97E-01

R290

作業に伴わない
漏えい発生確率5.3.4.5

対策
携帯形漏えい検知器の携行（携行効果なし）
5.3.5.3.a

2.96E-01

R290
R290

R290

2.28E-01

1.14E-07

未対策
R290 1.00E+00 対策

時間的遭遇確率(バーナー・庫内漏えい)
5.3.7.8

修理作業の時間率
5.3.4.7
対策
電気工具に
関する教育
5.3.4.4.a

5.53E-01 未対策
5.46E-01 対策

庫外漏えいする割合
5.4.4.13

3.62E-08 未対策
3.58E-08 対策

R290

空間的遭遇確率(バーナー・庫外漏えい)
5.3.7.13
R290

5.74E-01

使用時
冷媒漏えい発生確率5.3.4.8

電気工具の使用
5.4.3.5

R290

対策
携帯形漏えい検知器の携行（携行効果なし）
5.3.5.3.a

作業に伴わない
漏えい発生確率5.3.4.5
R290

R290
R290

6.61E-03 未対策
7.27E-06 対策

修理作業の時間率
5.3.4.7

使用時
冷媒漏えい発生確率5.3.4.8

5.46E-01

1.00E-03

R290

対策
電気工具に
関する教育
5.3.4.4.a

対策
携帯形漏えい検知器の携行(作業中止効果)
5.3.5.3

1.14E-04

1.14E-07

未対策
R290 1.00E+00 対策

エネルギー大時間的遭遇確率(バーナー・庫外漏えい)
5.3.7.12
R290

R290

5.00E-01

R290

R290

6.61E-03 未対策
7.27E-06 対策

対策
携帯形漏えい検知器の携行(作業中止効果)
5.3.5.3

1.81E-08 未対策
1.79E-08 対策

ろう付け作業時の着火確率(庫外漏えい)5.3.7.11

リーチインショーケースの割合
5.1.1

R290

エネルギー大R290

1.93E-08 未対策
1.90E-08 対策

1.18E-09 未対策
1.15E-09 対策

R290

R290

R290

5.00E-01

ろう付け作業時の着火(庫外漏えい)5.3.7.10

5.00E-01

R290

空間的遭遇確率（バーナー・庫内漏えい）
5.3.7.9
R290

R290

ろう付け作業時の着火(庫内漏えい)5.3.7.6

バーナーとの空間的遭遇確率5.3.7.4

バーナーとの
時間的遭遇確率5.3.7.3R290

冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率(バーナーによる部品交換作業)
5.3.7.5

R290

1.00E-03

1.14E-04

電気工具の使用
5.4.3.5

エネルギー大未対策
R290 1.10E-02 対策

未対策
R290 1.00E-01 対策

R290

R290

R290

6.61E-03

エネルギー大

R290
R290

R290

R290
R290

未対策
1.00E-01 対策

R290

1.14E-07 未対策
1.14E-07 対策

R290
R290

6.61E-03

時間的遭遇確率（冷媒放出作業時）【屋外】
5.7

冷媒回路内の残存冷媒を放出してしまう確率
5.3.9

ケース・ユニット店内移動時の着火
（店内）
5.3.6
R290

未対策
1.10E-02 対策

5.00E-02 未対策
2.02E-07 対策

R290
R290

時間的遭遇確率
店舗内機器(店内移動時_庫外漏えい)
5.8 a/b
エネルギー大 エネルギー小

R290

5.8.a
5.8.b
9.47E-01 4.21E-02

漏えい発生確率（ケース・ユニット移動時）
5.3.6.1

空間的遭遇確率（店内移動時_庫外漏えい）
5.3.6.5 a/b

R290

エネルギー大 エネルギー小R290

冷媒回路内に冷媒が残存
5.3.9.5

冷媒回路内に冷媒が残存している確率5.3.9.1
R290

2.65E-09

R290
R290

5.00E-02 未対策
2.00E-07 対策

1.00E-05

R290

5.3.6.5.a 5.3.6.5.b
1.17E-02 8.25E-03

R290

冷媒の残存に気付かない
5.3.9.2

R290

1.00E-01 未対策

1.00E-05

冷媒放出不十分（真空引・窒素パージ忘れ）
5.3.9.6
R290

R290

1.14E-08

使用時
冷媒漏えい発生確率5.3.4.8

閉鎖回路内の部品交換
5.3.9.3

2.65E-03

閉鎖回路内に冷媒が残存
5.3.9.4
R290

R290

1.14E-05

R290
R290

R290

5.00E-02

1.00E-03

1.00E-05

未対策
2.00E-03 対策

対策
窒素パージによる残存冷媒の排除
5.3.9.8
R290
R290

未対策
2.00E-03 対策

作業者の喫煙（冷媒放出作業時）
5.7.1

未対策
1.00E-01 対策

R290

8.10E-07

時間的遭遇確率（冷媒充填作業時）
【屋外】
5.7.a

R290

対策
防爆形真空ポンプによる残存冷媒の排除
5.3.9.7

R290

修理作業の時間率（ケース・ユニット移動時)
5.3.6.4

対策
可燃性冷媒
取り扱いの教育5.3.4.4

R290

R290

R290

未対策
1.10E-02 対策

作業に伴わない
漏えい発生確率5.3.6.3

ケース・ユニット移動時の落下
5.3.6.2
R290

対策
携帯形漏えい検知器の携行(作業中止効果)
5.3.5.3

8.10E-07 未対策
8.90E-10 対策

対策
携帯形漏えい検知器の携行(作業中止効果)
5.3.5,3

R290
R290

未対策
1.10E-02 対策

8.10E-07 未対策
8.90E-10 対策

対策
可燃性冷媒
取り扱いの教育5.3.4.4

R290
R290

未対策
1.00E-01 対策

作業者の喫煙（冷媒充填作業時）
5.7.1.aR290

8.10E-07

E-1,e-1 (未対策,対策)

３/３

A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント【コンビニ】
屋外修理FTA

冷媒：R290

時間的遭遇確率
店舗内機器(庫外漏えい)5.6 a/b

時間的遭遇確率
店舗内機器(庫内漏えい)5.5 a/b

時間的遭遇確率
店舗内機器(店内移動時_庫外漏えい)
5.8 a/b

R290

エネルギー大 エネルギー小
5.6.a
5.6.b
1.00E+00
1.00E+00

照明スイッチ（庫外漏えい）5.6.2

換気扇スイッチ（庫外漏えい）5.6.3

着火エネルギー大 着火エネルギー小R290

電源コンセント（庫内漏えい）5.5.1

照明スイッチ（庫内漏えい）5.5.2

1.01E-04

フライヤースイッチ（庫内漏えい）
5.5.4

R290

4.29E-03

白熱球（庫内漏えい）5.5.7

0.00E+00

コピー機・プリンター(発火事故・庫内漏えい）
5.5.101.02E-20

加湿装置
おでん（庫内漏えい）5.5.13

4.29E-03

1.25E-03

コピー機・プリンター(使用による着火・庫内漏えい）
5.5.11

1.41E-01

静電気
人体・店舗入口扉（庫内漏えい）5.5.14

0.00E+00

静電気
人体・リーチインケース扉

人体・オープンケース外装（庫内漏えい）5.5.16（庫内漏えい）5.5.17

2.99E-03

ブラシモーター（製品外・庫内漏えい）※ON・OFF時に着火
5.5.191.18E-03

加湿装置
中華まん（庫内漏えい）5.5.12-

4.29E-03

静電気
人体・その他扉（庫内漏えい）5.5.15

2.99E-03

コーヒー
ディスペンサー（庫内漏えい）5.5.18R290

2.07E-01

燃焼式
暖房機（庫内漏えい）5.5.21

4.58E-05

エネルギー大1.36E-03

電子レンジ（庫外漏えい）
5.6.5

R290

エネルギー大8.52E-17

電子ライター（庫外漏えい）
5.6.8

R290

エネルギー大7.94E-03

R290

エネルギー大0.00E+00

電灯（庫外漏えい）
5.6.6

R290

エネルギー大0.00E+00

ﾃﾞﾌﾛｽﾄヒーター（他の機器・庫外漏えい）
5.6.9

R290

エネルギー大1.38E-03(使用による着火・庫外漏えい）

加湿装置
中華まん
（庫外漏えい）5.6.105.6.11

5.6.12

R290

エネルギー大2.00E-20

加湿装置
おでん（庫外漏えい）5.6.13

R290

エネルギー大2.78E-02

静電気
人体・リーチインケース扉（庫外漏えい）5.6.16

コピー機・プリンター

R290

1.77E-02

ブラシモーター（製品外・庫外漏えい）※ON・OFF時に着火
5.6.195.61E-03

R290

0.00E+00

静電気
人体・オープンケース外装（庫外漏えい）5.6.17

1.77E-02

ブラシモーター（製品外・庫外漏えい）※常時着火源5.6.20-1.77E-02

コーヒー
ディスペンサー（庫外漏えい）5.6.18電源コンセント（店内移動時_庫外漏えい）
5.8.1

R290

7.89E-01

燃焼式
暖房機（庫外漏えい）5.6.21R290

4.58E-05

エネルギー大1.91E-02

白熱球（店内移動時_庫外漏えい）
5.8.7

R290

エネルギー大0.00E+00

コピー機・プリンター(発火事故・店内移動時_庫外漏えい）
5.8.10R290

エネルギー大1.38E-20

加湿装置
おでん（店内移動時_庫外漏えい）
5.8.13

R290

エネルギー大1.34E-02

静電気
人体・リーチインケース扉（店内移動時_庫外漏えい）
5.8.16

エネルギー大 エネルギー小
5.8.a
5.8.b
9.47E-01
4.21E-02

照明スイッチ（店内移動時_庫外漏えい）
5.8.2

R290

1.26E-02

ブラシモーター（製品外・店内移動時_庫外漏えい）※ON・OFF時に着火
5.8.19R290

4.32E-03

エネルギー大6.92E-17

電子ライター（店内移動時_庫外漏えい）
5.8.8

R290

エネルギー大5.44E-03

コピー機・プリンター(使用による着火・店内移動時_庫外漏えい）
5.8.11

R290

エネルギー大2.41E-01

静電気
人体・店舗入口扉（店内移動時_庫外漏えい）
5.8.14

換気扇スイッチ（店内移動時_庫外漏えい）
5.8.3

R290

0.00E+00

静電気
人体・オープンケース外装（店内移動時_庫外漏えい）
5.8.17R290

1.26E-02

ブラシモーター（製品外・店内移動時_庫外漏えい）※常時着火源5.8.20R290-

エネルギー大1.38E-03

加湿装置
中華まん(店内移動時_庫外漏えい）
5.8.12

R290

エネルギー大1.34E-02

静電気
人体・その他扉（店内移動時_庫外漏えい）
5.8.15
着火エネルギー小

R290

1.26E-02

コーヒー
ディスペンサー（店内移動時_庫外漏えい）
5.8.18
着火エネルギー大R290

6.52E-01

燃焼式
暖房機（店内移動時_庫外漏えい）
5.8.21

着火エネルギー大R290

エネルギー大0.00E+00

ﾃﾞﾌﾛｽﾄヒーター（他の機器・店内移動時_庫外漏えい）
5.8.9

着火エネルギー小R290

エネルギー大0.00E+00

電灯（店内移動時_庫外漏えい）
5.8.6

着火エネルギー小R290

着火エネルギー小R290

エネルギー大9.22E-04

電子レンジ（店内移動時_庫外漏えい）
5.8.5

着火エネルギー小R290

着火エネルギー大R290

エネルギー大4.61E-04

フライヤースイッチ（店内移動時_庫外漏えい）
5.8.4

着火エネルギー大R290

着火エネルギー大

R290

R290

着火エネルギー小R290

着火エネルギー小R290

エネルギー大2.78E-02

静電気
人体・その他扉（庫外漏えい）5.6.15

着火エネルギー小R290

着火エネルギー小R290

エネルギー大3.78E-01

静電気
人体・店舗入口扉（庫外漏えい）5.6.14

着火エネルギー小R290

着火エネルギー大R290

エネルギー大0.00E+00

R290

コピー機・プリンター(発火事故・庫外漏えい）

着火エネルギー大R290

エネルギー大2.78E-02

白熱球（庫外漏えい）5.6.7

着火エネルギー小R290

着火エネルギー大

R290

R290

着火エネルギー大R290

ブラシモーター（製品外・庫内漏えい）※常時着火源5.5.20

着火エネルギー小

R290

2.99E-03

1.38E-03

エネルギー大6.78E-04

フライヤースイッチ（庫外漏えい）5.6.4

着火エネルギー大R290

着火エネルギー小R290

0.00E+00

ﾃﾞﾌﾛｽﾄヒーター（他の機器・庫内漏えい）
5.5.9

静電気

着火エネルギー小

R290

R290

着火エネルギー大R290

着火エネルギー小R290

0.00E+00

電灯（庫内漏えい）5.5.6

着火エネルギー大R290

電源コンセント（庫外漏えい）5.6.1

着火エネルギー大R290

着火エネルギー大R290

着火エネルギー大R290

4.34E-17

電子ライター（庫内漏えい）5.5.8

着火エネルギー大R290

換気扇スイッチ（庫内漏えい）5.5.3

着火エネルギー大R290

着火エネルギー大R290

2.03E-04

電子レンジ（庫内漏えい）5.5.5

着火エネルギー大

R290

5.5.b
1.02E-02

着火エネルギー大着火エネルギー大

R290

5.5.a
3.64E-01

着火エネルギー大R290

4.58E-05

確率数値割付表 1/4
E-1,e-1 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント【コンビニ】
屋外修理FTA
冷媒：R290【数値パラメータ】[風速0.0m/s]

床面積[m2]
庫内漏えい
庫外漏えい
庫外漏えい(店内移動時）※Tｖ×0.7
屋外作業

リーチインショーケース庫内漏れ扉急開放
平型ショーケース機械室漏れ（4分全量漏れ）
平型ショーケース機械室漏れ（4分全量漏れ）
平型ショーケース機械室漏れ（4分全量漏れ）

機器検討データ
R290冷媒
No.

項目
未対策

許容値

対策

84.7
84.7
84.7
100

R290冷媒

500g

未対策

対策

空間体積[m3]

186.34186.34186.34220.00

可燃域継
時空積
続時間
[m3・min]
[min]

1.77
10.93
7.65
8.75

[風速2.5m/s]
可燃域継続時間
[min]

時空積
[m3・
min]

0.88
-

1.064
-

3.78
33.93
33.93
25.62

時間的遭遇確率を計算するためのパラメータの値

着火源 着火源 着火源
作業時間
可燃域継 可燃域継
着火源存 着火源作（使用時
使用回 作動回 存在係
続時間
続時間 漏えい起因 着火源起因 遭遇パターン
在時間
動時間
間）
数
数
数
ΔTv[h] ΔTv[h]ΔTI[h] ΔTIc[h]Ts[h]n[回] nc[回] k[-]着火エネルギー
区分
備考

大

小

ショーケース普及台数190万台（日冷工調査）『報告書 3.2.1国内普及台数及び寿命』参照
使用時の許容値は100年に1回し、1/(1900000*100)≒5.3E-09

5.26E-08

作業時は5.3E-08とする

5

修理時の冷媒への着火

2.10E-05

2.20E-105.1

内蔵ケースの故障確率

1.00E-02-

集計値『市場の故障件数の日冷工集計値』及び、『ショーケース（トップランナー対象機器）普及台数』の2011年～2015年度 平均値より算出、(ロウ付け作業有故障件数＋ロウ付け作業無故障件数)/(普及台数)=(1594.8+17416)/190 万台=1.00056842E-002≒1.00％

5.1.1

リーチインショーケースの割合

2.97E-01-

内蔵ショーケースの中で、リーチインショーケースが占める割合（庫内漏えいの時空積を使用する際、リーチインショーケース割合を乗ずる）

5.2

冷媒への着火確率
2.10E-03
冷凍回路修理を伴う修理時の着火（部品2.10E-03
交換・漏えい箇所修理）
冷凍回路修理を伴う修理時の着火確率2.50E-02（部品交換・漏えい箇所修理）

5.3
5.3.1

集計値
集計値

2.20E-08
1.91E-08

集計値

2.28E-07

5.3.2

冷凍回路修理を伴うな故障の割合

8.39E-02

-

5.3.3
5.3.4
5.3.4.1
5.3.4.3
5.3.4.4
5.3.4.4.a5.3.4.5

冷媒放出作業時の着火[屋外]冷媒回収機誤使用による着火
非防爆の冷媒回収機で着火回収機の電源スイッチが着火源になる確
対策：可燃性冷媒取り扱いの教育対策：電気工具に関する教育作業に伴わない漏えい発生確率

3.06E-10
2.51E-10
2.51E-10
1.00E+00
1.14E-07

2.52E-11
2.51E-11
1.00E-01
1.00E-01-

5.3.4.6

時間的遭遇確率（回収機）

1.66E-01-

5.3.4.7

修理作業の時間率（冷媒回収)

1.14E-04-

分/分

5.3.4.8
5.3.5

使用時冷媒漏えい発生確率
冷媒放出作業による着火[屋外]1.00E-03
5.50E-11

6.04E-14-

5.3.5.1

空間的遭遇確率[屋外]1.33E-02-

5.3.5.2

漏えい発生確率（冷媒放出作業）

0.00E+00-

5.3.5.3

対策：携帯形漏えい検知器の携行（作業
中止効果）

-

1.10E-02

5.3.5.3.a

対策：携帯形漏えい検知器の携行（携行効果なし）

5.3.5.4

ホース接続不良による漏えい確率

1.00E-03-

5.3.5.5
5.3.5.6

冷媒漏えいに気づかない確率
作業に伴わない漏えい発生確率

1.00E-01
1.14E-07-

5.3.5.7

修理作業の時間率(冷媒放出 1h)

1.14E-04-

5.3.5.8

冷媒放出不完全の確率

5.00E-02

5.3.5.9
5.3.5.10
5.3.6
5.3.6.1

1.00E-01
冷媒放出後冷媒残存率
特別教育
ケース・ユニット店内移動時の着火[店 1.14E-07
漏えい発生確率（ケース・ユニット移動時）
1.00E-05

5.3.6.2

ケース（ユニット）移動時の落下

1.00E-05-

5.3.6.3

作業に伴わない漏えい発生確率
1.14E-08
修理作業の時間率（ケース・ユニット移1.14E-05
動時)-

5.3.6.4

5.3.6.5.a

空間的遭遇確率（店内移動時_庫外漏えい）（着火エネルギー大）-

1.82E-01

-

-

作業

作業

①

-

-

1.00E+00 1.39E-06 1.39E-06

-

2

-

2

日冷工集計結果より、2011～2015 年度のろう付け作業が必要な件数の平均値＝1594.8 件
2011～2015 年度のろう付け作業が不要な件数の平均値＝17416 件→ 1594.8/(1594.8+17416)=8.38891577E-02

-

0.5

1

漏えいした冷媒が作業時間と出会う確率（遭遇確率）=1hr/24hr/365日
冷媒充填作業時間1ｈｒとした。
微小漏れも含め 1.00×10^-3 とする。
集計値(冷媒回収作業で、真空ボンベに回収する想定）
冷媒漏えい解析結果より算出
空間的遭遇確率＝平均可燃空間容積/空間体積＝(時空積)/(可燃域継続時間)/(空間体積) =(25.62)/(8.75)/(220)=1.33E-02※平均可燃空間容積= (可燃空間時空積[m3･min]／可燃域継続時間[min])※空間体積=店外面積を100[m2]、高さ2.2[m]と想定
・平形ショーケース機械室漏れ（4分全量漏れ） 解析空間体積100[m2]×2.2[m] 冷媒量500[g] 機械室風速0[m/s]における平均可燃空間体積を使用する。
集計値
漏えい検知器により冷媒もれを検知したら、作業を中止して着火確率を減らす
・漏えい検知による作業中止効果＝1×10-2-３
漏えい検知器を忘れる場合を想定し忘れる確率はヒューマンエラーの1×10 と考えると漏えい検知器の携行による効果＝(1-忘れる確率)×1×10-2+忘れる確率×1-3-2＝(1-1×10 )×1×10 +1×10-3 ≒ 1.099×10-2
ろう付け作業時に、携帯形漏えい検知器が作動しても、既に着火している可能性が高い為、1.0（効果なし）とする

1.00E+00

1.17E-02

集計値
集計値(冷媒放出（回収）作業で、非防爆の回収機を誤使用した場合を想定)
集計値
回収機の電源スイッチが着火源になる確率は不明な為、100％着火すると仮定する
対策：可燃性冷媒の知識をもった修理作業員の教育により1/10とする。
対策：ブラシ式の電動ドライバーを使用しないようにする教育により1/10とする。
集計値
R290などのA3又はA2冷媒を20日前までの届け出なしに冷媒回収機により回収することは高圧ガス保安法で禁止されているが、誤って非防爆の冷媒回収機を使用してしまうことを想定する。冷媒回収器の電源スイッチが着火源となる。
誤って非防爆の冷媒回収機を使用してしまう確率を50％と想定する。よって、着火源存在係数k=0.5とする。
電源スイッチのON・OFFは作業開始、終了時の合計2回、放電時間各5msとする。
可燃域継続時間Tv[h]=[min]/60 (機械室から漏えい、風速0[m/s])
スイッチのon/offを各1回（合計2回)操作、スイッチの作動時間:5ms、作業時間Ts=1[h]ΔTIc=5(ms)=1.39E-6(h) 、ΔTI=5(ms)=1.39E-6(h)遭遇パターン② Ptn=(1-(1-(-(ΔTI+ΔTv)/Ts)^n)×Ts/(24×365)

機器へのホース接続は従来から行っている作業であるため、ヒューマンエラー発生確率1/1000とする-作業に伴って冷媒漏えいが発生する場合、漏えいに気づく事が多いと思われる為、「冷媒漏えいに気づかない確率」を1/10とする
1時間の冷媒放出作業時間におこる、使用時漏えい発生確率
漏えいした冷媒が作業時間と出会う確率（遭遇確率）=1hr/24hr/365日
冷媒放出作業時間1ｈｒとした。

分/分

冷媒放出作業は回路内の圧力が大気圧と同じになったところで終了する。しかし、その終了タイミングを見極めるのが難しいので、ある程度回路内に冷媒が残っている状態でホースを外し、周囲に冷媒が漏えいする事を想定する必要がある。
この値を、ヒューマンエラーと同等の 0.05とする。（可燃性冷媒になって慣れていない作業のヒューマンエラーは 0.05～0.01で、安全の為 最大の0.05とする））
残存している冷媒は、それほど多くないと思われる為、0.1とする。
通常の教育とは別の特に注意を要するものに対して資格を要するような教育を指す。ただし，特別教育の効果は1.0（効果無し）とする。
集計値

1.00E+00
1.14E-07-

ケース落下の発生確率はヒューマンエラー1/1000とする。
ケースが落下した場合の1％が冷媒漏えいに至るとし、10^-3×10^-2＝10^-5とした。

ケース店内移動時間は、6min (0.1h)とする（設置ステージ運搬工程と同じ）--

冷媒漏えい解析結果より算出
庫外漏えい(平型機械室漏れ)空間的遭遇確率＝平均可燃空間容積/空間体積＝(時空積)/(可燃域継続時間)/(空間体積) = (33.93)/(10.93)/(186.34)= 1.67E-02
補正値0.7を乗じて、 0.7*1.67E-02=1.17E-02
補正値の想定・移動中は、製品が1.0[m/s]で移動しているため、漏えいした冷媒が拡散しやすいと想定し、補正値を乗ずる。
補正値は、リーチインショーケースの庫内漏れの解析結果から機械室風速1.0[m/s]※の平均可燃空間体積と0[m/s]の平均可燃空間体積の比とする。
補正値 = 1.53[m3]÷2.14[m3] = 0.7[-]-※空間体積＝床面積[m^2]×高さ[m]＝床面積84.7[m^2]×高さ2.2[m]186.34[m^3]
庫外漏えい・床面積：84.7m^2・冷媒量500g・安全係数0.25・風速0.0m/s
修理作業中はそのショーケースの電源を落としてから作業をすると思われる為、扉を開けて冷媒が漏えいする際は凝縮器ファンは止まっているものとする。
冷媒漏えい解析結果より算出
庫外漏えい (平型機械室漏れ)空間的遭遇確率＝平均可燃空間容積/空間体積＝(時空積)/(可燃域継続時間)/(空間体積) = (33.93)/(10.93)/(186.34)/2^0.5= 1.18E-02
補正値0.7を乗じて、 0.7*118E-02=8.25E-03
補正値の想定・移動中は、製品が1.0[m/s]で移動しているため、漏えいした冷媒が拡散しやすいと想定し、補正値を乗ずる。
補正値は、リーチインショーケースの庫内漏れの解析結果から機械室風速1.0[m/s]※の平均可燃空間体積と0[m/s]の平均可燃空間体積の比とする。
補正値 = 1.53[m3]÷2.14[m3] = 0.7[-]

5.3.6.5.b

空間的遭遇確率（店内移動時_庫外漏えい）（着火エネルギー小）8.25E-03-※空間体積＝床面積[m^2]×高さ[m]＝床面積84.7[m^2]×高さ2.2[m]186.34[m^3]/2^0.5◆着火エネルギー小の空間体積について'冷媒漏えい解析結果より算出-『報告書4.2.2項1)』参照
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ0.8mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する(庫外漏えい・床面積：84.7m^2・冷媒量500g・安全係数0.25・風速0.0m/s)
修理作業中はそのショーケースの電源を落としてから作業をすると思われる為、扉を開けて冷媒が漏えいする際は凝縮器ファンは止まっているものとする。

5.3.7

5.3.7.3

ろう付け作業時の着火[屋外]バーナーにより冷凍回路部品取外す確率
冷媒回路内残存冷媒着火確率(バーナーによる部品交換作業)
バーナーとの時間的遭遇確率

5.3.7.4

バーナーとの空間的遭遇確率
冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率(バーナーによる部品交換作業)
ろう付け作業時の着火(庫内漏えい)
ろう付け作業時の着火確率（庫内漏え

1.93E-08

1.90E-08

5.3.7.6
5.3.7.7

1.18E-09
7.94E-09

1.15E-09
7.72E-09

5.3.7.8

時間的遭遇確率(バーナー・庫内漏えい） 2.28E-01

5.3.7.1
5.3.7.2

5.3.7.5

1.93E-08

1.90E-08

5.00E-01-

5.00E-02

2.02E-07

1.00E+00-

1.00E+00--

5.3.7.9

空間的遭遇確率(バーナー・庫内漏えい）

2.96E-01-

5.3.7.10
5.3.7.11

ろう付け作業時の着火（庫外漏えい）
ろう付け作業時の着火確率（庫外漏え

1.81E-08
3.62E-08

1.79E-08
3.58E-08

5.3.7.12

時間的遭遇確率(バーナー・庫外漏えい） 5.46E-01-

集計値
冷凍回路部品取外す際にバーナーを使用する確率を50％とする-

集計値
バーナーで冷凍回路部品を外すと同時に冷媒漏えいするため時間的遭遇確率を『1』とする
バーナーに冷凍回路部品を外すと同時に冷媒漏えいするため空間的遭遇確率、
時間的遭遇確率共に『1』とする
集計値

2.94E-02

作業外

作業

②

1.00E+00 3.33E-02 3.33E-02

4

1

1

1

集計値
可燃域継続時間Tv[h]=4.38[min]/60 (庫内から漏えい、風速0[m/s])
バーナー使用時間2min⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2/60=3.33E-02
故障部品交換の為、部品外し2ヶ所+部品取付2ヶ所 計4ヶ所ろう付け
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/Ts)^n)X着火源の存在係数
冷媒漏えい解析結果より算出
空間的遭遇確率＝平均可燃空間容積/空間体積(作業空間)＝2.37/8＝2.96E-01
空間体積=作業空間=8[m^3]
平均可燃空間容積＝時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]=10.36[m3・min]/4.38[min]=2.37[m^3]
床面積：84.7m^2・冷媒量500g・安全係数0.25・風速0.0m/s)
修理作業中はそのショーケースの電源を落としてから作業をすると思われる為、扉を開けて冷媒が漏えいする際は凝縮器ファンは止まっているものとする。
集計値-

1.46E-01

作業外

作業

②

1.00E+00 3.33E-02 3.33E-02

4

1

1

1

可燃域継続時間Tv[h]=8.75[min]/60=1.46E+01 (屋外で漏えい時空積100㎡)、風速0[m/s])
バーナー使用時間2min⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2/60=3.33E-02
故障部品交換の為、部品外し2ヶ所+部品取付2ヶ所 計4ヶ所ろう付け
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/Ts)^n)X着火源の存在係数

作業時間Ts＝1[h]冷媒漏えい解析結果より算出
空間的遭遇確率＝平均可燃空間容積/空間体積(作業空間)＝4.59/8＝5.74E-01
空間体積=作業空間=8[m^3]
平均可燃空間容積＝時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]=53.35[m3・min]/11.63[min]=4.59[m^3]
床面積：84.7m^2・冷媒量500g・安全係数0.25・風速0.0m/s)
修理作業中はそのショーケースの電源を落としてから作業をすると思われる為、扉を開けて冷媒が漏えいする際は凝縮器ファンは止まっているものとする。

5.3.7.13

空間的遭遇確率(バーナー・庫外漏えい）

5.74E-01

5.3.8

冷媒充填作業時の着火[屋外]2.16E-12

2.37E-15

5.3.8.1

空間的遭遇確率（庫外漏えい）[屋外]

1.33E-02-

5.3.8.2
5.3.8.3
5.3.8.4

漏えい発生確率（冷媒充填作業）
2.00E-04
ユニット修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率
2.00E-03
1.00E-03
バルブ護操作-

5.3.8.5

ホース接続不良による漏えい確率

1.00E-03

5.3.8.6

修理作業の時間率（冷媒充填)

1.14E-04-

集計値
冷媒漏えい解析結果より算出
庫外漏えい(平型機械室漏れ)【屋外作業】
空間的遭遇確率＝平均可燃空間容積/空間体積＝(時空積)/(可燃域継続時間)/(空間体積) = (25.62)/(8.75)/(220.00)= 1.33E-02※平均可燃空間容積＝時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]= 25.62[m3・min]/8.75[min]=2.93[m^3]※空間体積＝床面積[m^2]×高さ[m]＝床面積100.00[m^2]×高さ2.2[m]= 220.00[m^3]
屋外作業であり面積は広いが、最悪を想定し、床面積100m^2・冷媒量500g・安全係数0.25・ユニット風速0m/sでの値を使用（設置時の荷下ろし時参照）
修理作業中はそのショーケースの電源を落としてから作業をすると思われる為、扉を開けて冷媒が漏えいする際は凝縮器ファンは止まっているものとする。
集計値
集計値

充塡後にバルブを閉じずにホースを外してしまう。ヒューマンエラー発生確率1/1000とする。
機器へのホース接続は従来から行っている作業であるため、ヒューマンエラー発生確率1/1000とする-

分/分

漏えいした冷媒が作業時間と出会う確率（遭遇確率）=1hr/24hr/365日

冷媒充填作業時間1ｈｒとした。

確率数値割付表 2/4
機器検討データ
R290冷媒
No.

項目
未対策

対策

R290冷媒

500g

未対策

対策

時間的遭遇確率を計算するためのパラメータの値

着火源 着火源 着火源
作業時間
可燃域継 可燃域継
着火源存 着火源作（使用時
使用回 作動回 存在係
続時間
続時間 漏えい起因 着火源起因 遭遇パターン
在時間
動時間
間）
数
数
数
ΔTv[h] ΔTv[h]ΔTI[h] ΔTIc[h]Ts[h]n[回] nc[回] k[-]

冷媒回路内の残存冷媒を放出してしまう確率
冷媒回路内に冷媒が残存している確率
冷媒の残存に気付かない
閉鎖回路内の部品交換

0.00E+00
1.00E-01
2.65E-03

-

-

-

-

5.3.9.4

閉鎖回路内に冷媒が残存

1.00E-05--

5.3.9.5
5.3.9.6

冷媒回路内に冷媒が残存
0.00E+00
冷媒放出不十分(真空引・窒素パージ忘れ) 5.00E-02--

5.3.9.7

対策：防爆形真空ポンプによる残存冷媒の排除

5.3.9.8

5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.3.1
5.4.3.2
5.4.3.3
5.4.3.4

5.4.3.5

対策：窒素パージによる残存冷媒の排除

--9.16E-01

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火
1.40E-10(部品交換・庫内漏えい)
冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確9.43E-10率(部品交換・庫内漏えい)
5.00E-01
庫内漏えいする割合
時間的遭遇確率(庫内漏えい)
3.70E-01
コンセント取り外しによるスパーク（庫0.00E+00
内漏えい）

電気工具の使用小5.00E-02

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火
2.92E-09(部品交換)【店内】
冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確
3.19E-09率（部品交換）
冷凍回路修理を伴わない故障の割合

備考

大

集計値

5.3.9.1
5.3.9.2
5.3.9.3

5.3.9

着火エネルギー
区分

6.61E-03

集計値
10回に1回は、ろう付け前にｹﾞｰｼﾞﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞの確認を忘れるとした
膨張弁・電磁弁交換比率（低温機器ﾃﾞｰﾀを引用[130回/年]÷ストック台数49,000台／10年）≒2.65E-3
ヒューマンエラー×1/100『報告書3.5節』参照、（逆止弁と圧縮機の間にある閉鎖回路）
閉鎖回路に残存する冷媒量は全体量の1/100以下、これが漏れた場合時空積は1/100になる。ここは確率を入れるところだが、これに時空積がかかるので、この値を1/100にする。
集計値
可燃性冷媒特有作業ヒューマンエラー(5/100)で冷媒放出不足となる
残存冷媒の排除するため冷媒放出後、下記の作業をすることを教育する
防爆形の真空ポンプで冷媒回路を真空引きする。
・時間的遭遇確率（対策）= 時間的遭遇確率(未対策)×対策を実施しない人の割合＋
時間的遭遇確率（未対策）×対策の効果の割合×（1-対策を実施しない人の割合）= 時間的遭遇確率(未対策)×(対策を実施しない人の割合＋対策の効果の割合×(1-対策を実施しない人の割合))
・対策を実施しない人の割合：0.001(修理業者は機器メーカの管理が行き届き、すべての修理業者が教育を受けると考えるが、実施しない人がヒューマンエラー1/1000の確率でいると想定)・対策の効果の割合：0.001(対策を行なっても、ヒューマンエラー1/1000の確率で冷媒が残存すると想定)対策の効果=対策を無視する人の確率＋対策の効果の割合×(1-対策を無視する人の確率)= 0.001+0.001×(1-0.001) = 0.002[-]

2.00E-03

残存冷媒の排除するため冷媒放出後、下記の作業をすることを教育する
窒素ガスで冷媒回路をパージする。
・時間的遭遇確率（対策）= 時間的遭遇確率(未対策)×対策を実施しない人の割合＋
時間的遭遇確率（未対策）×対策の効果の割合×（1-対策を実施しない人の割合）= 時間的遭遇確率(未対策)×(対策を実施しない人の割合＋対策の効果の割合×(1-対策を実施しない人の割合))
・対策を実施しない人の割合：0.001(修理業者は機器メーカの管理が行き届き、すべての修理業者が教育を受けると考えるが、実施しない人がヒューマンエラー1/1000の確率でいると想定)・対策の効果の割合：0.001(対策を行なっても、ヒューマンエラー1/1000の確率で冷媒が残存すると想定)対策の効果=対策を無視する人の確率＋対策の効果の割合×(1-対策を無視する人の確率)= 0.001+0.001×(1-0.001) = 0.002[-]

2.00E-03

2.92E-09-

3.18E-09

-

-

-

集計値
集計値
日冷工集計結果より、2011～2015 年度のろう付け作業が必要な件数の平均値＝1594.8 件
2011～2015 年度のろう付け作業が不要な件数の平均値＝17416 件
91.6％=0.9161=17416/(1594.8+17416)= 9.16110842E-01
集計値

1.36E-10

集計値

9.14E-10
3.64E-01--

漏えいの50％が庫内とする。
集計値
コンセント取り外しによるスパークは、庫外漏えいの時のみ発生するとして、庫内漏えい時はゼロとする。

-

1.00E+00 1.39E-06 1.39E-06

2.94E-02

2.94E-02

作業

作業

①

1.00E+00 8.33E-04 8.33E-04

0

10

0

10

2.50E-01

2.50E-021

可燃域継続時間Tv[h]=160.29[min]/60=2.67E+00 (機械室から漏えい、風速0[m/s])
作業時間Ts＝4[h]撤去作業時に電動ドライバーにて、ショーケースのスカートパネルやカバーをを取り外したり、警報線などの電線取り外しを行うことを前提とし、使用率を50％,電動ドライバーがブラシレスモーターである確率を５％とし、存在計数を0.025とする。1回あたり3秒、10回使用とする.想定する作業は、ケース下のスカートパネルや端子台のねじをドライバーで緩めたり閉めたりする作業。
（対策：可燃性冷媒取り扱いの教育5.3.4.4として、ブラシモーターの電動ドライバー使用率の低減1/10を乗じる）

1

東京の気象データを店舗内温度に換算して求めた
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187

5.4.3.6

5.4.3.7.a

作業者からの静電気の発生

空間的遭遇確率（庫内漏えい）（着火エネルギー大）

7.70E-03

1.15E-02-

2.08E-02-

作業

空間的遭遇確率（庫内漏えい）（着火エネルギー小）8.13E-03--

5.4.3.8

漏えい発生確率(庫内漏えい)

2.14E-07--

5.4.3.9

修理作業時に配管を破損させてしまう確率（庫内漏えい）

1.00E-06--

5.4.3.10

作業に伴わない漏えい発生確率

1.14E-07-

5.4.3.11

修理作業の時間率（部品交換 1h)

1.14E-04-

5.4.4
5.4.4.1
5.4.4.2
5.4.4.3

5.4.4.4

対策：軍手の使用①

1.00E+00 2.78E-10 2.78E-10

2

2

1

1.87E-01

作業時間を4h、作業者1名として、静電気によるスパーク時間を1μsとして、静電気の放電が修理するショーケースを触った際に起きるとし、修理作業開始時に1回、終了時に1回 強い放電を放つとした。
想定する作業は、ケース下のアジャストボルトを手で回す、スカートパネルを触る。
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5で除する。
=(J81/24/365)*1*(1-(1-(M81+L81)/(L81+K81))^O81)*(1-(1-(L81+K81)/J81)^N81)
冷媒漏えい解析結果より算出
庫内漏えい
空間的遭遇確率＝平均可燃空間容積/空間体積＝（時空積）(可燃域継続時間)/（空間体積）＝3.78/1.7656/186.34＝1.15E-02
空間体積＝床面積[m^2]×高さ[m]＝床面積84.7[m^2]×高さ2.2[m]＝186.34[m^3]
庫外漏えい・床面積：84.7m^2・冷媒量500g・安全係数0.25・風速0.0m/s)
修理作業中はそのショーケースの電源を落としてから作業をすると思われる為、扉を開けて冷媒が漏えいする際は凝縮器ファンは止まっているものとする。

-

5.4.3.7.b

5.4.3.12

作業

冷媒漏えい解析結果より算出
庫内漏えい
空間的遭遇確率＝平均可燃空間容積/空間体積＝（時空積）(可燃域継続時間)/（空間体積）＝3.78/1.7656/186.34＝1.15E-02『報告書4.2.2項1)』参照
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ0.8mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を
2^0.5で除する
空間体積＝床面積[m^2]×高さ[m]＝床面積84.7[m^2]×高さ2.2[m]＝186.34[m^3]
庫外漏えい・床面積：84.7m^2・冷媒量500g・安全係数0.25・風速0.0m/s
修理作業中はそのショーケースの電源を落としてから作業をすると思われる為、扉を開けて冷媒が漏えいする際は凝縮器ファンは止まっているものとする。
集計値
ヒューマンエラー『報告書3.5節』参照(10-3)
ろう付け作業が不要な修理作業時、近くに露出配管がある確率を(10-1)
接触により冷媒漏えいに至る確率(10-2)=(10-3)*(10-1)*(10-2)
1時間の部品交換作業時間におこる、使用時漏えい発生確率
漏えいした冷媒が作業時間と出会う確率（遭遇確率）=1hr/24hr/365日
部品交換作業時間1ｈｒとした。

分/分

修理時には軍手などの静電気を防止することが可能な手袋を着用し，静電気の発生を防止しなければいけないことを教育する。
・対策を実施しない人の割合：0.001(修理業者は機器メーカの管理が行き届き、すべての修理業者が教育を受けると考えるが、実施しない人がヒューマンエラー1/1000の確率でいると想定)・対策の効果の割合：0.01 (静電気は1/100の確率で発生する)対策の効果=対策を実施しない人の割合＋対策の効果の割合×(1-対策を実施しない人の割合)= 0.001+0.01×(1-0.001) = 0.011[-]

1.10E-02

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火
3.05E-09(部品交換・庫外漏えい)
冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確
6.09E-09率(部品交換・庫外漏えい)
5.00E-01
庫外漏えいする割合
時間的遭遇確率(庫外漏えい)
1.00E+00

コンセント取り外しによるスパーク（庫7.36E-03
外漏えい）

集計値

3.05E-09

集計値

6.09E-09
1.00E+00-『報告書4.2.2項1)』参照
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ0.8mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積に1⁄√2を乗じる

漏えいの50％が庫外とする。
集計値が1を超えるため、1とした
修理開始時に 1回電源コンセントを抜くと想定。50％の確率でショーケース本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜き差しする。
部屋の上部にコンセント差込口がある場合と、下部ある場合をそれぞれ50％とし、下部にある場合に下部に生成される可燃域にさらされるとした。
⇒着火源の存在係数k=1X0.5X0.5
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/1000/60/60=1.39E-06-

2.94E-02

作業外

作業

②

1.00E+00 1.39E-06 1.39E-06

1

1

2.50E-01

1

東京の気象データを店舗内温度に換算して求めた
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187

5.4.4.6

作業者からの静電気の発生

2.33E-02-

5.4.4.7.a

空間的遭遇確率（庫外漏えい）（着火エネルギー大）

1.67E-02-

5.4.4.7.b

空間的遭遇確率（庫外漏えい）（着火エネルギー小）1.18E-02-

5.4.4.8

漏えい発生確率（庫外漏えい）

2.14E-07-

5.4.4.9

修理作業時に配管を破損させてしまう
確率（庫外漏えい）

1.00E-06

-

5.5.a
5.5.b

時間的遭遇確率(庫内漏えい)
着火エネルギー大
時間的遭遇確率(庫内漏えい)
着火エネルギー小6.44E-02

作業

作業

①

1.00E+00 2.78E-10 2.78E-10

2

2

1

1.87E-01-『報告書4.2.2項1)』参照
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ0.8mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積に1⁄√2を乗じる業者1名として、静電気によるスパーク時間を1μsとして、静電気の放電が修理する
ショーケースを触った際に起きるとし、修理作業開始時に1回、終了時に1回 強い放電を放つとした。
想定する作業は、ケース下のアジャストボルトを手で回す、スカートパネルを触る。
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5で除する。
冷媒漏えい解析結果より算出
庫外漏えい(平型機械室漏れ)空間的遭遇確率＝平均可燃空間容積/空間体積＝(時空積)/(可燃域継続時間)/(空間体積) = (33.93)/(10.93)/(186.34)= 1.67E-02※平均可燃空間容積＝時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]= 33.93[m3・min]/10.93[min]= 3.10[m^3]※空間体積＝床面積[m^2]×高さ[m]＝床面積84.7[m^2]×高さ2.2[m]186.34[m^3]
庫外漏えい・床面積：84.7m^2・冷媒量500g・安全係数0.25・風速0.0m/s
修理作業中はそのショーケースの電源を落としてから作業をすると思われる為、扉を開けて冷媒が漏えいする際は凝縮器ファンは止まっているものとする。
冷媒漏えい解析結果より算出
庫外漏えい (平型機械室漏れ)空間的遭遇確率＝平均可燃空間容積/空間体積＝(時空積)/(可燃域継続時間)/(空間体積) = (33.93)/(10.93)/(186.34)/2^0.5= 1.18E-02※平均可燃空間容積＝時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]= 33.93[m3・min]/10.93[min]= 3.10[m^3]※空間体積＝床面積[m^2]×高さ[m]＝床面積84.7[m^2]×高さ2.2[m]186.34[m^3]/2^0.5『報告書4.2.2項1)』参照
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ0.8mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を
2^0.5で除する庫外漏えい・床面積：84.7m^2・冷媒量500g・安全係数0.25・風速0.0m/s
修理作業中はそのショーケースの電源を落としてから作業をすると思われる為、扉を開けて冷媒が漏えいする際は凝縮器ファンは止まっているものとする。

-

集計値
ヒューマンエラー『報告書3.5節』参照(10-3)
ろう付け作業が不要な修理作業時、近くに露出配管がある確率を(10-1)
接触により冷媒漏えいに至る確率(10-2)=(10-3)*(10-1)*(10-2)-

集計値

3.64E-01

集計値

1.02E-02

5.5.1

電源コンセント(庫内漏えい)

1.01E-04

2.94E-02

作業

作業外

④

1.00E+00 1.39E-06 1.39E-06

2

1

0.5

1

5.5.2

照明スイッチ(庫内漏えい)

2.03E-04

2.94E-02

作業

作業外

④

1.00E+00 1.39E-06 1.39E-06

2

1

1

1

5.5.3

換気扇スイッチ(庫内漏えい)

0.00E+00

2.94E-02

1.00E+00

0

0

1

1

5.5.4

フライヤースイッチ(庫内漏えい)

4.29E-03

2.94E-02

10

1

1

1

作業

作業外

④

0

0

1.00E+00 1.39E-06 1.39E-06

冷媒漏えい解析結果より算出
庫内もれ・エアカーテン無し・風速0m/sより※空間体積・可燃域継続時間は割付表上【数値パラメータ】参照
可燃域継続時間Tv[h]=可燃域継続時間/60 (エアカーテン無し、風速0[m/s])
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/1000/60/60=1.39E-06
清掃のため1日2回清掃のため計4回抜き差し、
但し着火に関わる回数は2回（指すときは着火源にならない）。
50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜き差しする。
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/Ts)^n)X着火源の存在係数
可燃域継続時間Tv[h]=可燃域継続時間/60 (エアカーテン無し、風速0[m/s])
放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/1000/60/60=1.39E-06
1日/2回スイッチONOFF
但し着火に関わる回数は2回（ON→OFF のみ着火源になる）
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/Ts)^n)X着火源の存在係数
一般的に常時運転のため、ON・OFF無し
可燃域継続時間Tv[h]=可燃域継続時間/60 (エアカーテン無し、風速0[m/s])
放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/1000/60/60=1.39E-06
からあげの賞味期限4時間 4時～24時の間の20時間の間に４時間ごとに調理するとしてON・OFF計10回
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/Ts)^n)X着火源の存在係数

確率数値割付表 3/4
機器検討データ
R290冷媒
No.

項目
未対策

対策

R290冷媒

500g

未対策

対策

着火エネルギー
区分

時間的遭遇確率を計算するためのパラメータの値

着火源 着火源 着火源
作業時間
可燃域継 可燃域継
着火源存 着火源作（使用時
使用回 作動回 存在係
続時間
続時間 漏えい起因 着火源起因 遭遇パターン
在時間
動時間
間）
数
数
数
ΔTv[h] ΔTv[h]ΔTI[h] ΔTIc[h]Ts[h]n[回] nc[回] k[-]5.5.5

電子レンジ(庫内漏えい)

4.34E-17

2.94E-02

作業

作業外

④

5.5.6
5.5.7

電灯(庫内漏えい)
白熱球（庫内漏えい）

0.00E+00
0.00E+00

2.94E-02
2.94E-02

5.5.8

電子ライター(庫内漏えい)

1.25E-03

2.94E-02

作業

作業外

④

5.5.9

デフロストヒーター（他の機器・庫内漏えい）

1.38E-03

2.94E-02

作業

作業外

④

1.00E+00 1.67E-01 1.67E-01 3.1E-07

1

1.00E+00
1.00E+00

0000

1.00E+00 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

1.00E+00

1

1

0.01

1

0
0

2.3

0
0

2.3

1

備考

大

1
1

5.5.11

コピー機・プリンター(使用による着火・庫内漏えい)

1.41E-01

2.94E-02

作業

作業外

④

1.00E+00 5.0E-02

5.0E-02

50

1

1

1

5.5.125.5.135.5.145.5.15

加湿装置中華まん(庫内漏えい)
加湿装置おでん(庫内漏えい)
静電気人体・店舗入口扉(庫内漏えい)
静電気人体・その他扉(庫内漏えい)

4.29E-03
4.29E-03
0.00E+00
2.99E-03

2.94E-02
2.94E-02
2.08E-02

作業
作業

作業外
作業外

④
④

1.00E+00 1.39E-06 1.39E-06
1.00E+00 1.39E-06 1.39E-06
1.00E+00 2.78E-10 2.78E-10

10
10
0

1
1
1

1
1
0.0935
0.09351
1

5.5.16

静電気人体・リーチインケース扉(庫内漏えい)2.99E-03-

2.08E-02

作業

作業外

作業外

作業外

④

③

1.00E+00 1.67E-01 1.67E-01 4.7E-09

1.00E+00 2.78E-10 2.78E-10

44

1

1

1

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない
白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない
5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k11

コピー機・プリンター(発火事故・庫内漏えい)

2.94E-02

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
可燃域継続時間115[min] (エアカーテン無し、風速0[m/s])
Pt=可燃域継続時間×2.5X17/376,406/365/24/60

1

5.5.101.02E-20

小

可燃域継続時間Tv[h]=可燃域継続時間/60=1.92E+00 (エアカーテン無し、風速0[m/s])
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTIc+ΔTv)/(ΔTI+ΔTv))^nc)X(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/Ts)^n)X着火源の存在係数

コピー機の発火事故時の炎が着火源
1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果）
市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））⇒着火源使用回数n[回/日]=25/2,892,872/5/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60※可燃域継続時間は割付表上【数値パラメータ】参照

1

電子レンジの発火事故時の炎が着火源
コピー機使用による着火確率 コピー機の使用回数50回/日
1回のコピー時間3分
コピーをすると必ず着火する
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=0.05[h]

1

1

1

0.0935

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。
NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。
退店時は、放電しないとする⇒確率0
5.5.16 静電気人体・リーチインケース扉(庫内漏えい)と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。
冷媒漏えい解析結果より算出'可燃域継続時間Tv[h]=可燃域継続時間/60 (エアカーテン無し、風速0[m/s])
特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。店舗
数：約2万店
９億杯/2万店/365日/2＝62回
冷蔵ウォークイン6枚扉・冷凍リーチイン1枚扉。冷蔵リーチインも扉１枚当たり同回数開閉するものと想定。
62回×（6+1）＝434回（1日当たりの最多放電回数と仮定）
庫内漏えいしている時に扉をあけても最初にドアに触れる時は製品外に漏えいしない。
1人目のお客様が扉を開け、直後に2人目のお客様が扉を開ける確率を10％とすると、434回×0.1＝43.4回⇒44回
放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1/1000000/60/60=2.78E-10
東京の気象データを店舗内温度に換算して求めた
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
Pt=(1-(1-(ΔTIc+ΔTv)/(ΔTI+ΔTv))^nc)X(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/Ts)^n)X着火源の存在係数
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×
0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5で除する。

5.5.17

2.99E-03
静電気人体・オープンケース外装(庫内漏えい)

5.5.18

コーヒーディスペンサー(庫内漏えい)

5.5.19

ブラシモーター（製品外・庫内漏えい）
1.18E-03※ON・OFF時に着火

5.5.20

ブラシモーター（製品外・庫内漏えい）※常時着火源5.5.21燃焼式暖房機(庫内漏えい)

5.6.a
5.6.b

5.6.1

時間的遭遇確率(庫内漏えい)
着火エネルギー大
時間的遭遇確率(庫内漏えい)
着火エネルギー小電源コンセント（庫外漏えい）

1

2.07E-01

1.00E+00 1.4E-06

2.94E-02 2.94E-02

1.4E-06

186

1

1

作業外

作業外

③

1.00E+00 1.39E-06 1.39E-06

144

1

0.01

1

2.94E-02

作業外

作業外

④

1.00E+00

1

10.00011010

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/Ts)^n)X着火源の存在係数
集計値が1を超えるため、1とした

1

1.00E+00

集計値が1を超えるため、1とした

1.00E+00

6.78E-04

1.82E-01

作業

作業

作業外

作業外

④

④

1.00E+00 1.39E-06 1.39E-06

照明スイッチ（庫外漏えい）

1.36E-03

1.82E-01

5.6.3

換気扇スイッチ（庫外漏えい）

0.00E+00

1.82E-01

5.6.4

フライヤースイッチ（庫外漏えい）

2.78E-02

1.82E-01

作業

作業外

④

1.00E+00 1.39E-06 1.39E-06

5.6.5

電子レンジ（庫外漏えい）

8.52E-17

1.82E-01

作業

作業外

④

5.6.6
5.6.7

電灯（庫外漏えい）
白熱球（庫外漏えい）

0.00E+00
0.00E+00

1.82E-01
1.82E-01

5.6.8

電子ライター（庫外漏えい）

7.94E-03

1.82E-01

作業

作業外

④

5.6.9

デフロストヒーター（他の機器・庫外漏えい）

1.38E-03

1.82E-01

作業

作業外

④

2

1

0.5

1.00E+00 1.39E-06 1.39E-06

2

1

1

1

1.00E+00

0

0

1

1

10

1

1

1

1.00E+00 1.67E-01 1.67E-01 3.1E-07

1

1

1

1.00E+00
1.00E+00

0000

1.00E+00 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

1.00E+00

1

1

0.01

1

0

0
0

2.3

0

0
0

2.3

1
1

2.00E-20

1.82E-01

作業

作業外

④

1.00E+00 1.67E-01 1.67E-01 4.7E-09

1

1

1

5.6.11

コピー機・プリンター(使用による着火・庫外漏えい)

3.78E-01

1.82E-01

作業

作業外

④

1.00E+00 5.0E-02

5.0E-02

50

1

1

1

5.6.125.6.135.6.145.6.15

加湿装置中華まん（庫外漏えい）
2.78E-02
加湿装置おでん（庫外漏えい）
2.78E-02
静電気人体・店舗入口扉（庫外漏えい） 0.00E+00
1.77E-02
静電気人体・その他扉（庫外漏えい）

1.82E-01
1.82E-01
1.29E-01

作業
作業

作業外
作業外

④
④

1.00E+00 1.39E-06 1.39E-06
1.00E+00 1.39E-06 1.39E-06
1.00E+00 2.78E-10 2.78E-10
1.00E+00

10
10
0

1
1
1

1
1
0.0935
0.09351
1

5.6.16

静電気人体・リーチインケース扉（庫外漏えい）1.00E+00 2.78E-10 2.78E-10

44

5.6.17

1.77E-02
静電気人体・オープンケース外装（庫外漏えい）

5.6.18

コーヒーディスペンサー（庫外漏えい） 7.89E-01

1.82E-01 1.82E-01

5.6.19

ブラシモーター（製品外・庫外漏えい）
5.61E-03※ON・OFF時に着火

1.29E-01

作業

作業外

5.6.20

ブラシモーター（製品外・庫外漏えい） ※常時着火源

5.6.21燃焼式暖房機（庫外漏えい）

4.58E-05

1.82E-01

作業外

作業外

5.7

時間的遭遇確率(冷媒放出作業時）[屋

8.10E-07

5.7.1

作業者の喫煙(冷媒放出作業時）

8.10E-07

5.7.a
5.7.1a

時間的遭遇確率（冷媒充填作業時）[屋
作業者の喫煙（冷媒充填作業時）
時間的遭遇確率(店内移動時_庫外漏えい)
着火エネルギー大
時間的遭遇確率(店内移動時_庫外漏えい)
着火エネルギー小8.10E-07
8.10E-07

1.29E-01

作業

作業外

④

1

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し
冷媒漏えい解析結果より算出
可燃域継続時間Tv[h]=[min]/60 (機械室から漏えい、風速0[m/s])
放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/1000/60/60=1.39E-06
からあげの賞味期限4時間 4時～24時の間の20時間の間に４時間ごとに調理するとしてON・OFF計10回
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/Ts)^n)X着火源の存在係数
1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
可燃域継続時間115[min] (エアカーテン無し、風速0[m/s])
Pt=115[min]×2.5X17/376,406/365/24/60=2.47E-8
蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない
白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない
5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k
冷媒漏えい解析結果より算出
可燃域継続時間Tv[h]=/60 (機械室から漏えい、風速0[m/s])
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTIc+ΔTv)/(ΔTI+ΔTv))^nc)X(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/Ts)^n)X着火源の存在係数

コピー機の発火事故時の炎が着火源
1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果）
市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））⇒着火源使用回数n[回/日]=25/2,892,872/5/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60※可燃域継続時間は割付表上【数値パラメータ】参照
コピー機使用による着火確率
コピーをすると必ず着火する
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=0.05[h]

1

1

1

0.09351
1.00E+00 1.4E-06

1.4E-06

186

1

1

④

1.00E+00 1.39E-06 1.39E-06

144

1

0.01

④

1.00E+00

1

10.0001

コピー機の使用回数50回/日

1回のコピー時間3分

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。
NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。
退店時は、放電しないとする⇒確率0
5.5.16 静電気人体・リーチインケース扉（庫外漏えい）と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。
冷媒漏えい解析結果より算出
可燃域継続時間Tv[h]=[min]/60 (機械室から漏えい、風速0[m/s])
特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。店舗
数：約2万店
９億杯/2万店/365日/2＝62回
冷蔵ウォークイン6枚扉・冷凍リーチイン1枚扉。冷蔵リーチインも扉１枚当たり同回数開閉するものと想定。
62回×（6+1）＝434回（1日当たりの最多放電回数と仮定）
庫内漏えいしている時に扉をあけても最初にドアに触れる時は製品外に漏えいしない。
1人目のお客様が扉を開け、直後に2人目のお客様が扉を開ける確率を10％とすると、434回×0.1＝43.4回⇒44回
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×
0.5=0.0935
放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1/1000000/60/60=2.78E-10
東京の気象データを店舗内温度に換算して求めた
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
Pt=(1-(1-(ΔTIc+ΔTv)/(ΔTI+ΔTv))^nc)X(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/Ts)^n)X着火源の存在係数
5.5.16 静電気人体・リーチインケース扉（庫外漏えい）と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯・店舗数：約2万店⇒１店舗あたり45000杯/年、内部リレー動作時のアーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1杯販売時あたりのリレー動作回数が1.5回 1日124杯販売 n=1.5X124=186

11

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=Δ
TI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/Ts)^n)X着火源の存在係数

1
10

10

1

8.90E-10

1.46E-01

作業

作業外

④

1.00E+00 1.25E-02 1.25E-02 2.16E-01 1.00E+00 5.64E-02

1

1.46E-01

作業

作業外

④

1.00E+00 1.25E-02 1.25E-02 2.16E-01 1.00E+00 5.64E-02

1

8.90E-10

9.47E-01

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/Ts)^n)X着火源の存在係数
集計値『報告書4.2.3項』参照
・作業中に喫煙する確率をADL レポートの訓練を無視する確率を参考に10%とする。
・一日の内、喫煙をする時間は睡眠時間を除いた時間とし、20歳～64歳までの男性の平均睡眠時間は、7.25[h]である。
・作業者は１人とし、1本あたりの喫煙時間5[min]、内赤火になる時間40[s]（委員実測値）、ライター着火時間5[s]→45[s]間着火する可能性があるとする。
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店外の可燃域継続時間を使用
着火源存在時間ΔTI[h] = 45[s]/60/60 = 0.0125[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 45[s]/60/60 = 0.0125[h]
着火源使用回数n[回] = 18.1[本/人]×0.2[h]/(24[h]-7.25[h]) = 0.216[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.282[-]×0.1[-]×2[人] = 0.0564[-]
集計値（No.5.7.1と同じ）
集計値が1を超えるため、1とした集計値が1を超えるため、1とした

4.21E-02

5.8.1

電源コンセント（店内移動時_庫外漏えい）

5.8.2

照明スイッチ（店内移動時_庫外漏えい）

9.22E-04

1.27E-01

5.8.3

換気扇スイッチ（店内移動時_庫外漏え

0.00E+00

1.27E-01

4.61E-04

冷媒漏えい解析結果より算出
可燃域継続時間Tv[h]=[min]/60 (機械室から漏えい、風速0[m/s])
放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/1000/60/60=1.39E-06
1日/2回スイッチONOFF
但し着火に関わる回数は2回（ON→OFF のみ着火源になる）
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/Ts)^n)X着火源の存在係数

11

コピー機・プリンター(発火事故・庫外漏えい)

1.77E-02

冷媒漏えい解析結果より算出
可燃域継続時間Tv[h]=[min]/60(機械室から漏えい、風速0[m/s])
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/1000/60/60=1.39E-06
清掃のため1日2回清掃のため計4回抜き差し、
但し着火に関わる回数は2回（指すときは着火源にならない）。
50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜き差しする。
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/Ts)^n)X着火源の存在係数

15.6.105.8.b

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/Ts)^n)X着火源の存在係数

1-4.58E-05

5.6.2

5.8.a

『報告書6.3.2 着火源と冷媒漏えい、 1）着火源の種類、 2.18)コーヒーディスペンサー』より。
特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯・店舗数：約2万店⇒１店舗あたり45000杯/年、内部リレー動作時のアーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1杯販売時あたりのリレー動作回数が1.5回 1日124杯販売 n=1.5X124=186

1

2.08E-02

5.5.16 静電気人体・リーチインケース扉(庫内漏えい)と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。

1.27E-01

作業

作業

作業外

作業外

④

④

1.00E+00 1.39E-06 1.39E-06

2

1

0.5

1

1.00E+00 1.39E-06 1.39E-06

2

1

1

1

1.00E+00

0

0

1

1

0

0

冷媒漏えい解析結果より算出
可燃域継続時間Tv[h]=[min]/60(機械室から漏えい、風速0[m/s])
ケース移動時の可燃域継続時間は，製品を台車で移動している状態であり，漏えいした冷媒は周囲に拡散しやすいと想定し，Tvに0.7を乗じた値を用いた．
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/1000/60/60=1.39E-06
清掃のため1日2回清掃のため計4回抜き差し、
但し着火に関わる回数は2回（指すときは着火源にならない）。
50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜き差しする。
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/Ts)^n)X着火源の存在係数
冷媒漏えい解析結果より算出
可燃域継続時間Tv[h]=[min]/60 (機械室から漏えい、風速0[m/s])
放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/1000/60/60=1.39E-06
1日/2回スイッチONOFF
但し着火に関わる回数は2回（ON→OFF のみ着火源になる）
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/Ts)^n)X着火源の存在係数
一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

確率数値割付表 4/4
機器検討データ
R290冷媒
No.

項目
未対策

対策

R290冷媒

500g

未対策

対策

着火エネルギー
区分

時間的遭遇確率を計算するためのパラメータの値

着火源 着火源 着火源
作業時間
可燃域継 可燃域継
着火源存 着火源作（使用時
使用回 作動回 存在係
続時間
続時間 漏えい起因 着火源起因 遭遇パターン
在時間
動時間
間）
数
数
数
ΔTv[h] ΔTv[h]ΔTI[h] ΔTIc[h]Ts[h]n[回] nc[回] k[-]5.8.4

フライヤースイッチ（店内移動時_庫外漏えい）

1.91E-02

1.27E-01

作業

作業外

④

1.00E+00 1.39E-06 1.39E-06

5.8.5

電子レンジ（店内移動時_庫外漏えい）

6.92E-17

1.27E-01

作業

作業外

④

5.8.6
5.8.7

電灯（店内移動時_庫外漏えい）
白熱球（店内移動時_庫外漏えい）

0.00E+00
0.00E+00

1.27E-01
1.27E-01

5.8.8

電子ライター（店内移動時_庫外漏えい）

5.44E-03

1.27E-01

作業

作業外

④

5.8.9

デフロストヒーター（他の機器・店内移動時_庫外漏えい）

1.38E-03

1.27E-01

作業

作業外

④

1

1

1

1.00E+00 1.67E-01 1.67E-01 3.1E-07

1

1

1

1.00E+00
1.00E+00

0000

1.00E+00 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

1

1.00E+00

1

1

0.01

1

0
0

2.3

0
0

2.3

10

備考

大

1
1

小

冷媒漏えい解析結果より算出
可燃域継続時間Tv[h]=[min]/60 (機械室から漏えい、風速0[m/s])
放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/1000/60/60=1.39E-06
からあげの賞味期限4時間 4時～24時の間の20時間の間に４時間ごとに調理するとしてON・OFF計10回
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/Ts)^n)X着火源の存在係数
1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
可燃域継続時間115[min] (エアカーテン無し、風速0[m/s])
Pt=115[min]×2.5X17/376,406/365/24/60=2.47E-8
蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない
白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない
5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k11

冷媒漏えい解析結果より算出
可燃域継続時間Tv[h]=/60 (機械室から漏えい、風速0[m/s])
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTIc+ΔTv)/(ΔTI+ΔTv))^nc)X(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/Ts)^n)X着火源の存在係数

コピー機の発火事故時の炎が着火源
1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果）
市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））⇒着火源使用回数n[回/日]=25/2,892,872/5/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60※可燃域継続時間は割付表上【数値パラメータ】参照

5.8.10コピー機・プリンター(発火事故・店内移動時_庫外漏えい）

1.38E-20

9.01E-02

作業

作業外

④

1.00E+00 1.67E-01 1.67E-01 4.7E-09

1

1

1

5.8.11

コピー機・プリンター(使用による着火・店内移動時_庫外漏え 2.41E-01い）

9.01E-02

作業

作業外

④

1.00E+00 5.0E-02

5.0E-02

50

1

1

1

9.01E-02
9.01E-02

作業
作業

作業外
作業外

④
④

1.00E+00 1.39E-06 1.39E-06
1.00E+00 1.39E-06 1.39E-06

10
10

1
1

1
1

1
1

1.00E+00 2.78E-10 2.78E-10010.0935

1

0.0935

1

0.09351

5.8.125.8.135.8.145.8.15

加湿装置中華まん（店内移動時_庫外漏えい）
1.34E-02
加湿装置おでん（店内移動時_庫外漏えい）
1.34E-02
静電気人体・店舗入口扉
0.00E+00（店内移動時_庫外漏えい）
1.26E-02
静電気人体・その他扉（店内移動時_庫外漏えい）

9.01E-02

1.00E+00

5.8.16

静電気人体・リーチインケース扉（店内移動時_庫外漏えい）

1.26E-02

5.8.17

静電気人体・オープンケース外装（店内移動時_庫外漏えい）

1.26E-02

5.8.18

コーヒーディスペンサー（店内移動時_庫外漏えい）

6.52E-01

1.27E-01 0.00E+00

5.8.19

ブラシモーター（製品外・店内移動時_
庫外漏えい）※ON・OFF時に着火

4.32E-03

9.01E-02

5.8.20

ブラシモーター（製品外・店内移動時_庫外漏えい） ※
常時着火源

-

5.8.21燃焼式暖房機（店内移動時_庫外漏えい） 4.58E-05

9.01E-02

作業

作業外

④

1.00E+00 2.78E-10 2.78E-10441

コピー機使用による着火確率
コピーをすると必ず着火する
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=0.05[h]1

1.00E+00 1.4E-06

作業

作業外

④

1.4E-06

186

1

1

1.00E+00 1.39E-06 1.39E-06

144

1

0.01

コピー機の使用回数50回/日

NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。
NITE調査結果に事故登録なし。 フライヤースイッチの数値と同じとする。
退店時は、放電しないとする⇒確率0
5.8.16 静電気人体・リーチインケース扉（店内移動時_庫外漏えい）と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。
冷媒漏えい解析結果より算出
可燃域継続時間Tv[h]=[min]/60 (機械室から漏えい、風速0[m/s])
特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。店舗
数：約2万店
９億杯/2万店/365日/2＝62回
冷蔵ウォークイン6枚扉・冷凍リーチイン1枚扉。冷蔵リーチインも扉１枚当たり同回数開閉するものと想定。
62回×（6+1）＝434回（1日当たりの最多放電回数と仮定）
庫内漏えいしている時に扉をあけても最初にドアに触れる時は製品外に漏えいしない。
1人目のお客様が扉を開け、直後に2人目のお客様が扉を開ける確率を10％とすると、434回×0.1＝43.4回⇒44回
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×
0.5=0.0935
放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1/1000000/60/60=2.78E-10
東京の気象データを店舗内温度に換算して求めた
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
Pt=(1-(1-(ΔTIc+ΔTv)/(ΔTI+ΔTv))^nc)X(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/Ts)^n)X着火源の存在係数
5.8.16 静電気人体・リーチインケース扉（店内移動時_庫外漏えい）と同等の回数とする。入店時の静電気への影響も同様とする。

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯・店舗数：約2万店⇒１店舗あたり45000杯/年、内部リレー動作時のアーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1杯販売時あたりのリレー動作回数が1.5回 1日124杯販売 n=1.5X124=186

11

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=Δ
TI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/Ts)^n)X着火源の存在係数

11.27E-01

作業外

作業外

④

1.00E+00

10

10

1

1

0.0001

1

1回のコピー時間3分

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/Ts)^n)X着火源の存在係数

F-1,f-1 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント【コンビニ】
店内修理FTA

店内修理時の冷媒への着火確率[回/年/台]5-2

許容値：5.26E-08

1/6

R290 2.18E-05 未対策
R290 1.23E-08 対策あり

冷媒：R290

内蔵ケース
の故障確率
5-2.1
R290 1.00E-02 未対策
R290 1.00E-02 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動により換気
5-2.z.4
R290
未対策
R290 1.00E+00 対策あり

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2

冷凍回路修理を伴う修理時の着火確率
5-2.3

R290 1.74E-08 未対策
R290 1.65E-08 対策あり

R290 2.17E-03 未対策
R290 1.21E-06 対策あり

冷凍回路修理を伴なわない修理発生確率
5-2.2.1

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2.2

冷凍回路修理を伴う修理発生確率
5-2.3.1

2頁へ
R290 1.89E-08 未対策
R290 1.80E-08 対策あり

R290 9.16E-01 未対策
R290 9.16E-01 対策あり

冷媒放出、充 、真空引き、冷凍回路部品交換以外の作業での着火確率
5-2.3.2

R290 8.39E-02 未対策
R290 8.39E-02 対策あり

冷凍回路部品交換作業による着火確率5-2.3.4

冷媒放出、真空引き作業による着火確率5-2.3.3

5頁へ

R290 1.89E-08 未対策
R290 1.80E-08 対策あり

R290 2.50E-02 未対策
R290 2.89E-07 対策あり

R290 8.21E-04 未対策
R290 1.27E-05 対策あり

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2.2
2頁へ
R290 1.89E-08 未対策
R290 1.80E-08 対策あり

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.ｃ.1
6頁へ
R290 1.70E-08 未対策
R290 1.70E-08 対策あり

【庫外漏えい】冷媒放出、真空引き作業による着火確率5-2.3.3.2【庫内漏えい】冷媒放出、真空引き作業による着火確率5-2.3.3.1
R290 8.89E-11 未対策
R290 5.42E-13 対策あり

着火源存在確率(庫内漏えい)5-2.3.3.1.1

R290 5.18E-03 未対策
R290 1.96E-05 対策あり

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.1
R290 1.15E-02 未対策
R290 1.15E-02 対策あり

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.c.2

R290 5.16E-05 未対策
R290 1.23E-05 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.3.1.1.2
R290 4.51E-01 未対策
R290 1.71E-03 対策あり

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.3
R290 8.13E-03 未対策
R290 8.13E-03 対策あり

R290 5.72E-08 未対策
R290 5.72E-08 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.3.1.1.4

R290
未対策
R290 1.00E-03 対策あり

R290 3.63E-01 未対策
R290 3.63E-01 対策あり

R290 1.25E-03 未対策
R290 1.25E-03 対策あり

店内機器
（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.3

店内機器以外の店内着火源（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.7

6頁へ
R290 1.18E-03 未対策
R290 1.18E-03 対策あり

6頁へ
R290 5.16E-03 未対策
R290 3.02E-03 対策あり

対策
冷媒放出、充 作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2
R290
未対策
R290 1.00E-03 対策あり

対策
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収器の使用禁止
5-2.z.7
R290―
未対策
R290 1.00E-01 対策あり

冷媒
回収器の誤使用(庫内漏えい)5-2.a.5
R290 2.90E-02 未対策
R290 2.90E-02 対策あり

真空ポンプ
(庫内漏えい)5-2.a.9
R290 5.80E-02 未対策
R290 5.80E-02 対策あり

R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2

6頁へ対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3
R290
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

R290 1.71E-02 未対策
R290 2.66E-04 対策あり

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(冷媒放出、真空引き作業)
5-2.3.3.2.1.1

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.3.2.2.1

R290 4.80E-02 未対策
R290 4.80E-02 対策あり

ホースによる屋外冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率5-2.d.2

回収袋を介した冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率5-2.d.1
6頁へ

R290 6.35E-03 未対策
R290 1.51E-03 対策あり

電子ライター(庫内漏えい)5-2.b.5
店内機器（着火エネルギー大、庫内漏えい)
5-2.b.1

庫外
冷媒漏えい割合
5-2.c.2.1

対策
店内機器停止による静電気発生確率低減
5-2.z.14

R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

R290 3.80E-02 未対策
R290 3.80E-02 対策あり

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)
5-2.d.3
R290 1.00E-06 未対策
R290 1.00E-06 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.3.2.2.2

6頁へ
R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 1.00E+00 未対策
R290 9.48E-03 対策あり

真空ポンプの排気による冷媒漏えい
5-2.d.4
R290 1.00E-02 未対策
R290 1.00E-02 対策あり

R290 7.94E-03 未対策
R290 7.94E-03 対策あり

R290 1.67E-02 未対策
R290 1.58E-04 対策あり

R290 4.33E-04 未対策
R290 1.08E-04 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.2

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.4

R290 1.67E-02 未対策
R290 1.67E-02 対策あり

店内機器
（着火エネルギー大、庫外漏えい)
5-2.b.2
6頁へ対策
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収器の使用禁止
5-2.z.7

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3

R290―
未対策
R290 1.00E-01 対策あり

R290
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

R290
未対策
R290 5.00E-01 対策あり

冷媒
回収器の誤使用(庫外漏えい)5-2.a.6
R290 1.66E-01 未対策
R290 1.66E-01 対策あり

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.3.2.2.3

R290 1.18E-02 未対策
R290 1.18E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.3.2.2.4
R290 3.68E-02 未対策
R290 9.13E-03 対策あり

電子ライター(庫外漏えい)5-2.b.6

修理作業の時間率
5-2.c.1.3
R290 1.14E-04 未対策
R290 1.14E-04 対策あり

4頁へ
R290 4.43E-06 未対策
R290 9.37E-08 対策あり

着火源存在確率(庫外漏えい)5-2.3.3.2.2

R290 4.80E-02 未対策
R290 4.80E-02 対策あり

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.3.1.1.3

切断、カシメによる冷凍回路部品交換による着火確率5-2.3.4.2

3頁へ
R290 2.50E-02 未対策
R290 1.95E-07 対策あり

庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.3.2.1

R290 5.24E-03 未対策
R290 3.19E-05 対策あり

R290 9.82E-05 未対策
R290 1.37E-06 対策あり

バーナーによる冷凍回路部品交換による着火確率5-2.3.4.1

R290 8.21E-04 未対策
R290 1.27E-05 対策あり

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.3.1.1.1

対策
冷媒放出、充 作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2

冷媒充 作業による着火確率5-2.3.5

真空ポンプ(庫外漏えい)5-2.a.10
R290 3.31E-01 未対策
R290 3.31E-01 対策あり

店内機器以外の店内着火源（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8

R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

6頁へ
R290 3.12E-02 未対策
R290 1.82E-02 対策あり

対策
冷媒放出、充 作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2

対策
店内機器停止による静電気発生確率低減
5-2.z.14

R290
未対策
R290 1.00E-03 対策あり

R290
未対策
R290 5.00E-01 対策あり

店内機器
（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4
6頁へ
R290 5.61E-03 未対策
R290 5.61E-03 対策あり

対策
冷媒放出、充 作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2
R290
未対策
R290 1.00E-03 対策あり

F-1,f-1 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント【コンビニ】
店内修理FTA

冷媒：R290

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2.2

2/6

R290 1.89E-08 未対策
R290 1.80E-08 対策あり

【庫内漏えい】冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2.2.1【庫外漏えい】冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2.2.2

R290 7.51E-11 未対策
R290 7.16E-11 対策あり

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1
6頁へ
R290 1.70E-08 未対策
R290 1.70E-08 対策あり

R290 1.89E-08 未対策
R290 1.79E-08 対策あり

着火源存在確率(庫内漏えい)5-2.2.2.1.1

着火源存在確率(庫外漏えい)5-2.2.2.2.2

庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.2.2.2..1

R290 4.42E-03 未対策
R290 4.22E-03 対策あり

R290 1.06E-06 未対策
R290 1.06E-06 対策あり

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.2.2.1.1.1

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.2.2.1.1.3

R290 4.27E-03 未対策
R290 4.19E-03 対策あり

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)
5-2.d.3

R290 1.54E-04 未対策
R290 3.43E-05 対策あり

R290 1.79E-02 未対策
R290 1.69E-02 対策あり

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.c.2
R290 5.72E-08 未対策
R290 5.72E-08 対策あり

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.2.2.2.2.1

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.2.2.2.2.3

R290 1.67E-02 未対策
R290 1.67E-02 対策あり

R290 1.19E-03 未対策
R290 2.81E-04 対策あり

R290 1.00E-06 未対策
R290 1.00E-06 対策あり

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.1
R290 1.15E-02 未対策
R290 1.15E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.2.2.1.1.2

R290 3.71E-01 未対策
R290 3.64E-01 対策あり

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.3
R290 8.13E-03 未対策
R290 8.13E-03 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.2.2.1.1.4

庫外
冷媒漏えい割合
5-2.c.2.1

R290 1.90E-02 未対策
R290 4.21E-03 対策あり

R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

店内機器
（着火エネルギー大、庫内漏えい)
5-2.b.1
6頁へ
R290 3.63E-01 未対策
R290 3.63E-01 対策あり

電子ライター(庫内漏えい)5-2.b.5
R290 1.25E-03 未対策
R290 1.25E-03 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3

コンセントスパーク(庫内漏えい)5-2.a.1

R290
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

R290 7.36E-03 未対策
R290 7.36E-03 対策あり

店内機器
（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.3

店内機器以外の店内着火源（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.7

6頁へ
R290 1.18E-03 未対策
R290 1.18E-03 対策あり

6頁へ
R290 5.16E-03 未対策
R290 3.02E-03 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3
R290
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

冷凍回路修理を伴わない作業起因着火源（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.a.3

作業起因静電気(庫内漏えい)5-2.a.3.1
6頁へ
R290 7.70E-03 未対策
R290 8.46E-05 対策あり

6頁へ
R290 4.91E-03 未対策
R290 4.91E-04 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.4

R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり
R290 1.67E-02 未対策
R290 1.67E-02 対策あり

店内機器
（着火エネルギー大、庫外漏えい)
5-2.b.2

R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

6頁へ
R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

R290 1.14E-04 未対策
R290 1.14E-04 対策あり

電動ドライバ(庫内漏えい)5-2.a.3.2

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.2.2.2.2.2

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2

修理作業の時間率
5-2.c.1.3

R290 1.26E-02 未対策
R290 5.76E-04 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.2

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3
R290
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.2.2.2.2.4
R290 1.01E-01 未対策
R290 2.39E-02 対策あり

R290 1.18E-02 未対策
R290 1.18E-02 対策あり

電子ライター(庫外漏えい)5-2.b.6
R290 7.94E-03 未対策
R290 7.94E-03 対策あり

コンセントスパーク(庫外漏えい)5-2.a.2
R290 4.55E-02 未対策
R290 4.55E-02 対策あり

店内機器
（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4
6頁へ
R290 5.61E-03 未対策
R290 5.61E-03 対策あり

店内機器以外の店内着火源（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3

冷凍回路修理を伴わない作業起因着火源（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.a.4

R290
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

R290 6.38E-02 未対策
R290 2.37E-03 対策あり

6頁へ
R290 3.12E-02 未対策
R290 1.82E-02 対策あり

作業起因静電気(庫外漏えい)5-2.a.4.1
6頁へ
R290 4.51E-02 未対策
R290 4.95E-04 対策あり

電動ドライバ(庫外漏えい)5-2.a.4.2
6頁へ
R290 1.88E-02 未対策
R290 1.88E-03 対策あり

F-1,f-1 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント【コンビニ】
店内修理FTA

冷媒：R290冷媒回路内残存冷媒着火確率(バーナーによる部品交換作業)
5-2.3.4.1.2
R290 5.00E-02 未対策
R290 2.02E-07 対策あり

冷媒回路内の残存冷媒を放出してしまう確率
5-2.k
R290 5.00E-02 未対策
R290 2.02E-07 対策あり

バーナーとの空間的遭遇確率5-2.3.4.1.2.1
R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

バーナーとの
時間的遭遇確率5-2.3.4.1.2.2
R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

閉回路内に残存した冷媒を放出してしまう確率
5-2.k.1
R290 2.65E-09 未対策
R290 2.65E-09 対策あり

閉回路存在に気付かない確率
5-2.k.1.3
R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

閉回路部品を交換する確率5-2.k.1.2
R290 2.65E-03 未対策
R290 2.65E-03 対策あり

閉回路存在確率5-2.k.1.1
R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

冷媒放出不足5-2.k.2
R290 5.00E-02 未対策
R290 2.00E-07 対策あり

冷媒放出不足5-2.k.2.1

バーナーによる冷凍回路部品交換による着火確率5-2.3.4.1

3/6

R290 2.50E-02 未対策
R290 1.95E-07 対策あり

冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率(バーナーによる部品交換作業)
5-2.3.4.1.3
R290 1.92E-07 未対策
R290 1.87E-07 対策あり

バーナーにより冷凍回路部品取外す確率
5-2.3.4.1.1
R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

【庫外漏えい】冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率
5-2.3.4.1.3.7【庫内漏えい】冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率
5-2.3.4.1.3.1

R290 1.92E-07 未対策
R290 1.87E-07 対策あり

R290 1.17E-10 未対策
R290 7.21E-11 対策あり

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1
6頁へ
R290 1.70E-08 未対策
R290 1.70E-08 対策あり

着火源存在確率(庫内漏えい)5-2.3.4.1.3.2
R290 6.90E-03 未対策
R290 4.25E-03 対策あり

R290 1.15E-02 未対策
R290 1.15E-02 対策あり

対策
防爆形真空ポンプによる残存冷媒の排除
5-2.z.1

店内機器（着火エネルギー大、庫内漏えい)
5-2.b.1

バーナー使用時の修理作業に伴なう
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.4.1.3.9

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.1.3.5

R290 6.81E-03 未対策
R290 4.21E-03 対策あり

R290 5.00E-02 未対策
R290 5.00E-02 対策あり

未対策
R290
―
R290 2.00E-03 対策あり

R290 1.11E-05 未対策
R290 1.11E-05 対策あり

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.1.3.3

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.1

着火源存在確率(庫外漏えい)5-2.3.4.1.3.10

バーナーによる部品交換作業時
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.4.1.3.8

R290 9.15E-05 未対策
R290 3.42E-05 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.1.3.4

6頁へ
R290 3.63E-01 未対策
R290 3.63E-01 対策あり

R290 5.92E-01 未対策
R290 3.66E-01 対策あり

電子ライター(庫内漏えい)5-2.b.5
R290 1.25E-03 未対策
R290 1.25E-03 対策あり

対策
窒素パージによる残存冷媒の排除5-2.z.11

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3

バーナー(庫内漏えい)5-2.a.7

R290―
未対策
R290 2.00E-03 対策あり

未対策
R290
―
R290 1.10E-02 対策あり

R290 2.28E-01 未対策
R290 2.28E-01 対策あり

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.3
R290 8.13E-03 未対策
R290 8.13E-03 対策あり

R290 1.10E-05 未対策
R290 1.10E-05 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.1.3.6
R290 1.13E-02 未対策
R290 4.21E-03 対策あり

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)
5-2.d.3
R290 1.00E-06 未対策
R290 1.00E-06 対策あり

店内機器
（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.3

店内機器以外の店内着火源（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.7

6頁へ
R290 1.18E-03 未対策
R290 1.18E-03 対策あり

6頁へ
R290 5.16E-03 未対策
R290 3.02E-03 対策あり

冷媒放出忘れ5-2.3.4.2.3.10
R290 1.00E-05 未対策
R290 1.00E-05 対策あり

R290 1.73E-02 未対策
R290 1.69E-02 対策あり

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.c.2
R290 5.72E-08 未対策
R290 5.72E-08 対策あり

庫外
冷媒漏えい割合
5-2.c.2.1
R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.1.3.13

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.1.3.11
R290 1.67E-02 未対策
R290 1.67E-02 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.2
R290 1.67E-02 未対策
R290 1.67E-02 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2

店内機器（着火エネルギー大、庫外漏えい)
5-2.b.2

R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

6頁へ
R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

R290 6.54E-04 未対策
R290 2.81E-04 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.1.3.12

R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

電子ライター(庫外漏えい)5-2.e.b.6
R290 7.94E-03 未対策
R290 7.94E-03 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3
対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3―
R290
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

電動ドライバ(庫内漏えい)5-2.a.3.2
6頁へ
R290 4.91E-03 未対策
R290 4.91E-04 対策あり

R290 1.14E-04 未対策
R290 1.14E-04 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3―
R290
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

バーナー
(庫外漏えい)5-2.a.8
R290 6.21E-01 未対策
R290 6.21E-01 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.4
R290 1.18E-02 未対策
R290 1.18E-02 対策あり

店内機器
（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4
6頁へ
R290 5.61E-03 未対策
R290 5.61E-03 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3―
R290
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.1.3.14

R290 5.55E-02 未対策
R290 2.39E-02 対策あり

店内機器以外の店内着火源（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8
6頁へ
R290 3.12E-02 未対策
R290 1.82E-02 対策あり

電動ドライバ(庫外漏えい)5-2.a.4.2
6頁へ
R290 1.88E-02 未対策
R290 1.88E-03 対策あり

F-1,f-1 (未対策,対策)

切断、カシメによる冷凍回路部品交換による着火確率5-2.3.4.2

A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント【コンビニ】
店内修理FTA

冷媒：R290

4/6

R290 4.43E-06 未対策
R290 9.37E-08 対策あり

冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)
5-2.3.4.2.3

冷媒回路内残存冷媒着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)
5-2.3.4.2.2
R290 8.66E-06 未対策
R290 3.43E-11 対策あり

残存冷媒量
による係数
5-2.3.4.2.2.1
R290 1.00E-02 未対策
R290 1.00E-02 対策あり

閉回路内に残存した冷媒を放出してしまう確率
5-2.k.1

冷媒回路内の残存冷媒を放出してしまう確率
5-2.k
R290 5.00E-02 未対策
R290 2.02E-07 対策あり

冷媒放出不足5-2.k.2

R290 1.92E-07 未対策
R290 1.87E-07 対策あり

着火源存在確率(庫外漏えい)5-2.3.4.2.2.2
R290 1.73E-02 未対策
R290 1.69E-02 対策あり

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.2.2.3

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.2.2.5

切断、カシメによる冷凍回路部品交換確率
5-2.3.4.2.1
R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

【庫内漏えい】着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)
5-2.3.4.2.3.1【庫外漏えい】着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)
5-2.3.4.2.3.7

R290 7.26E-11 未対策
R290 7.16E-11 対策あり

R290 1.92E-07 未対策
R290 1.87E-07 対策あり

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1

着火源存在確率(庫内漏えい)5-2.3.4.2.3.2

庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.4.2.3.8

着火源存在確率(庫外漏えい)5-2.3.4.2.3.11

6頁へ
R290 2.65E-09 未対策
R290 2.65E-09 対策あり

閉回路存在に気付かない確率
5-2.k.1.3
R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

閉回路部品を交換する確率5-2.k.1.2
R290 2.65E-03 未対策
R290 2.65E-03 対策あり

閉回路存在確率5-2.k.1.1
R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

R290 5.00E-02 未対策
R290 2.00E-07 対策あり

冷媒放出不足5-2.k.2.1

R290 5.00E-02 未対策
R290 5.00E-02 対策あり

対策
防爆形真空ポンプによる残存冷媒の排除
5-2.z.1

R290 1.67E-02 未対策
R290 1.67E-02 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.2
R290 1.67E-02 未対策
R290 1.67E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.2.2.4
R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

R290 6.54E-04 未対策
R290 2.81E-04 対策あり

R290 1.70E-08 未対策
R290 1.70E-08 対策あり

R290 4.28E-03 未対策
R290 4.22E-03 対策あり

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.2.3.3

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.4

R290 4.18E-03 未対策
R290 4.18E-03 対策あり

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.2.3.5
R290 9.15E-05 未対策
R290 3.42E-05 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.2.2.6

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.3

R290 5.55E-02 未対策
R290 2.39E-02 対策あり

R290 8.13E-03 未対策
R290 8.13E-03 対策あり

店内機器
（着火エネルギー大、庫外漏えい)
5-2.b.2

店内機器（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4

6頁へ

6頁へ

R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.c.2
R290 5.72E-08 未対策
R290 5.72E-08 対策あり

R290 5.61E-03 未対策
R290 5.61E-03 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.2.3.6

R290 1.13E-02 未対策
R290 4.21E-03 対策あり

店内機器
（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.3―
未対策
R290
R290 2.00E-03 対策あり

店内機器以外の店内着火源（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.7

6頁へ
電子ライター(庫外漏えい)5-2.b.6
R290 7.94E-03 未対策
R290 7.94E-03 対策あり

店内機器以外の店内着火源（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.1

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.2.3.4

R290 1.18E-03 未対策
R290 1.18E-03 対策あり

6頁へ
R290 5.16E-03 未対策
R290 3.02E-03 対策あり

R290 1.15E-02 未対策
R290 1.15E-02 対策あり

R290 3.64E-01 未対策
R290 3.64E-01 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3

R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.2.3.14

R290 1.67E-02 未対策
R290 1.67E-02 対策あり

R290 6.54E-04 未対策
R290 2.81E-04 対策あり

未対策
―
R290
R290 1.10E-02 対策あり

R290 4.91E-03 未対策
R290 4.91E-04 対策あり

電動ドライバ(庫外漏えい)5-2.a.4.2

冷媒放出忘れ5-2.3.4.2.3.10

R290 1.00E-05 未対策
R290 1.00E-05 対策あり

6頁へ
R290 1.88E-02 未対策
R290 1.88E-03 対策あり

R290 1.25E-03 未対策
R290 1.25E-03 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.2.3.13

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.2

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.4

R290 1.67E-02 未対策
R290 1.67E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.2.3.15
R290 5.55E-02 未対策
R290 2.39E-02 対策あり

R290 1.18E-02 未対策
R290 1.18E-02 対策あり

R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3

R290 1.10E-05 未対策
R290 1.10E-05 対策あり

店内機器
（着火エネルギー大、庫外漏えい)
5-2.b.2

電子ライター(庫外漏えい)5-2.b.6

6頁へ
R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

R290 7.94E-03 未対策
R290 7.94E-03 対策あり

店内機器
（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4
6頁へ

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)
5-2.d.3
R290 1.00E-06 未対策
R290 1.00E-06 対策あり

店内機器以外の店内着火源（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8
6頁へ

R290 5.61E-03 未対策
R290 5.61E-03 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3

R290 3.12E-02 未対策
R290 1.82E-02 対策あり

電動ドライバ(庫外漏えい)5-2.a.4.2
6頁へ

R290
―
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

6頁へ
R290 3.63E-01 未対策
R290 3.63E-01 対策あり

R290
―
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.2.3.12

R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

冷凍回路部品交換時の作業に伴う
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.4.2.3.9

電動ドライバ(庫内漏えい)5-2.a.3.2
6頁へ

電子ライター(庫内漏えい)5-2.b.5

庫外
冷媒漏えい割合
5-2.c.2.1

R290 1.14E-04 未対策
R290 1.14E-04 対策あり

6頁へ
R290 3.12E-02 未対策
R290 1.82E-02 対策あり

店内機器
（着火エネルギー大、庫内漏えい)
5-2.b.1

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3

R290 1.73E-02 未対策
R290 1.69E-02 対策あり

R290 1.18E-02 未対策
R290 1.18E-02 対策あり

R290
―
未対策
R290 2.00E-03 対策あり

対策
窒素パージによる残存冷媒の排除5-2.z.11

R290 1.11E-05 未対策
R290 1.11E-05 対策あり

R290 1.88E-02 未対策
R290 1.88E-03 対策あり

F-1,f-1 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント【コンビニ】
店内修理FTA

冷媒：R290

冷媒充填作業による着火確率5-2.3.5

5/6

R290 9.82E-05 未対策
R290 1.37E-06 対策あり

【庫内漏えい】着火確率(冷媒充 作業)
5-2.3.5.1【庫外漏えい】着火確率(冷媒充 作業)
5-2.3.5.2
R290 9.75E-05 未対策
R290 1.37E-06 対策あり

R290 7.28E-07 未対策
R290 4.74E-11 対策あり

着火源存在確率(庫内漏えい)5-2.3.5.1.2

庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.3.5.1.1
R290 1.49E-04 未対策
R290 1.50E-06 対策あり

R290 5.70E-03 未対策
R290 5.21E-03 対策あり

R290 4.90E-03 未対策
R290 3.15E-05 対策あり

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1

着火源存在確率(庫外漏えい)5-2.3.5.2.2

庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.5.2.1

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.5.1.2.3

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.5.1.2.1

R290 1.71E-02 未対策
R290 2.63E-04 対策あり

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.5.2.2.1

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.c.2

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.5.2.2.3

6頁へ
R290 1.70E-08 未対策
R290 1.70E-08 対策あり

R290 4.85E-03 未対策
R290 1.92E-05 対策あり

ろう付け不良による
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.3.5.1.1.1

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.1

R290 1.49E-04 未対策
R290 1.49E-06 対策あり

R290 1.15E-02 未対策
R290 1.15E-02 対策あり

R290 5.16E-05 未対策
R290 1.23E-05 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.5.1.2.2

R290 4.22E-01 未対策
R290 1.67E-03 対策あり

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.3
R290 8.13E-03 未対策
R290 8.13E-03 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.5.1.2.4

R290 6.35E-03 未対策
R290 1.51E-03 対策あり

対策
冷媒放出、充 作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2
R290―
未対策
R290 1.00E-03 対策あり

電子ライター(庫内漏えい)5-2.b.5

店内機器（着火エネルギー大、庫内漏えい)
5-2.b.1
6頁へ
R290 3.63E-01 未対策
R290 3.63E-01 対策あり

R290 1.25E-03 未対策
R290 1.25E-03 対策あり

リーチイン
ショーケースの割合
5-2.3.5.1.1.4
R290 2.97E-01 未対策
R290 2.97E-01 対策あり

対策
ろう付け後のリークテスト実施
5-2.z.9

R290 1.00E+00 未対策
R290 9.30E-03 対策あり

R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

店内機器
（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.3
6頁へ
R290 1.18E-03 未対策
R290 1.18E-03 対策あり

R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

店内機器以外の店内着火源（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.7
6頁へ
R290 5.16E-03 未対策
R290 3.02E-03 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3
R290―
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

真空ポンプ
(庫内漏えい)5-2.a.9

対策
冷媒放出、充 作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2
R290―
未対策
R290 1.00E-03 対策あり

対策
店内機器停止による静電気発生確率低減
5-2.z.14
R290―
未対策
R290 5.00E-01 対策あり

R290 5.80E-02 未対策
R290 5.80E-02 対策あり

R290
未対策
―
R290 1.00E-01 対策あり

R290 1.00E-06 未対策
R290 1.00E-06 対策あり

R290 1.67E-02 未対策
R290 1.67E-02 対策あり

R290
―
未対策
R290 1.00E-02 対策あり

R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

店内機器以外の店内着火源（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8
R290 3.12E-02 未対策
R290 1.82E-02 対策あり

店内機器
（着火エネルギー大、庫外漏えい)
5-2.b.2
6頁へ
R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

真空ポンプ
(庫外漏えい)5-2.a.10

充 ホース接続部からの冷媒漏えい発生確率5-2.d.5
6頁へ

R290 5.00E-04 未対策
R290 5.00E-06 対策あり

―
未対策
R290
R290 1.00E-03 対策あり

ろう付け不良発生確率
5-2.3.5.1.1.2
R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

対策
店内機器停止による静電気発生確率低減
5-2.z.14
R290―
未対策
R290 5.00E-01 対策あり

冷媒充 作業時の作業に伴う冷媒漏えい発生確率
5-2.3.5.2.1.1

ろう付け不良による
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.5.2.1.2

対策
冷媒放出、充 作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2

R290 5.20E-03 未対策
R290 5.20E-03 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3
R290―
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

対策
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収器の使用禁止
5-2.z.7―
未対策
R290
R290 1.00E-01 対策あり

庫外
冷凍回路修理割合
5-2.3.5.2.1.3

R290 3.68E-02 未対策
R290 9.13E-03 対策あり

R290 1.18E-02 未対策
R290 1.18E-02 対策あり

店内機器
（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4
6頁へ

R290
―
未対策
R290 1.00E-02 対策あり

対策
ろう付け後のリークテスト実施
5-2.z.9

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.5.2.2.4

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.4

6頁へ

修理作業の時間率
5-2.c.1.3

R290 3.31E-01 未対策
R290 3.31E-01 対策あり

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)
5-2.d.3

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.2

R290 7.94E-03 未対策
R290 7.94E-03 対策あり

R290 5.70E-03 未対策
R290 5.21E-03 対策あり

対策
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収器の使用禁止
5-2.z.7

R290 4.33E-04 未対策
R290 1.08E-04 対策あり

電子ライター(庫外漏えい)5-2.b.6

R290 1.14E-04 未対策
R290 1.14E-04 対策あり

庫内
冷凍回路修理割合
5-2.3.5.1.1.3
R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.5.2.2.2

庫外
冷媒漏えい割合
5-2.c.2.1

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2

ろう付け不良発生確率
5-2.3.5.1.1.2
R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

R290 1.67E-02 未対策
R290 1.55E-04 対策あり

R290 5.72E-08 未対策
R290 5.72E-08 対策あり

R290 5.61E-03 未対策
R290 5.61E-03 対策あり

対策
冷媒放出、充 作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2
R290―
未対策
R290 1.00E-03 対策あり

F-1,f-1 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント【コンビニ】
店内修理FTA

電動ドライバ(庫内漏えい)5-2.a.3.2

R290 7.70E-03 未対策
R290 8.46E-05 対策あり

―
未対策
R290
R290 1.10E-02 対策あり

作業起因静電気(庫外漏えい)5-2.a.4.1

R290 4.91E-03 未対策
R290 4.91E-04 対策あり

作業起因静電気(庫内漏えい)5-2.a.3.1.1

R290 4.51E-02 未対策
R290 4.95E-04 対策あり

デフロストヒータ
5-2.b.1.8
R290 1.38E-03 未対策
R290 1.38E-03 対策あり

R290 3.12E-02 未対策
R290 1.82E-02 対策あり

対策
ブラシモータの使用禁止
5-2.z.6

電動ドライバ(庫内漏えい)5-2.a.3.2.1

R290 7.70E-03 未対策
R290 7.70E-03 対策あり

―
R290
未対策
R290 1.00E-01 対策あり

R290 4.91E-03 未対策
R290 4.91E-03 対策あり

対策
軍手着用
5-2.z.5

電動ドライバ(庫外漏えい)5-2.a.4.2.1

作業起因静電気(庫外漏えい)5-2.a.4.1.1

R290
―
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

R290 4.51E-02 未対策
R290 4.51E-02 対策あり

対策
ブラシモータの使用禁止
5-2.z.6

照明スイッチ
5-2.b.1.2
R290 2.03E-04 未対策
R290 2.03E-04 対策あり

コピー機(発火事故)
5-2.b.1.9
R290 1.02E-20 未対策
R290 1.02E-20 対策あり

静電気
人体・その他扉
5-2.b.8.2

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 1.09E-03 未対策
R290 1.09E-03 対策あり

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 6.75E-03 未対策
R290 6.75E-03 対策あり

静電気
人体・リーチインケース扉
5-2.b.7.3

静電気
人体・オープンケース外装
5-2.b.7.4

静電気
人体・リーチインケース扉
5-2.b.8.3

静電気
人体・オープンケース外装
5-2.b.8.4

R290 2.99E-03 未対策
R290 2.99E-03 対策あり

R290 1.09E-03 未対策
R290 1.09E-03 対策あり

R290 1.77E-02 未対策
R290 1.77E-02 対策あり

R290 6.75E-03 未対策
R290 6.75E-03 対策あり

未対策
R290
―
R290 1.00E-01 対策あり

R290 1.88E-02 未対策
R290 1.88E-02 対策あり

店内機器
(着火エネルギー大、、庫外漏えい)
5-2.b.2
R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

換気扇スイッチ
5-2.b.1.3
R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

フライヤスイッチ
5-2.b.1.4

電子レンジ
5-2.b.1.5

R290 4.29E-03 未対策
R290 4.29E-03 対策あり

コピー機
(使用)
5-2.b.1.10

加湿装置
中華まん
5-2.b.1.11

R290 1.41E-01 未対策
R290 1.41E-01 対策あり

電灯
5-2.b.1.6

R290 4.34E-17 未対策
R290 4.34E-17 対策あり

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

加湿装置
おでん
5-2.b.1.12

R290 4.29E-03 未対策
R290 4.29E-03 対策あり

燃焼式暖房機
5-2.b.1.13

R290 4.29E-03 未対策
R290 4.29E-03 対策あり

R290 4.58E-05 未対策
R290 4.58E-05 対策あり

白熱球
5-2.b.1.7

コンセント
5-2.b.2.1
R290 6.78E-04 未対策
R290 6.78E-04 対策あり

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 1.36E-03 未対策
R290 1.36E-03 対策あり

コピー機(発火事故)
5-2.b.2.9

デフロストヒータ
5-2.b.2.8

コーヒディスペンサ
5-2.b.1.14
R290 2.07E-01 未対策
R290 2.07E-01 対策あり

R290 1.38E-03 未対策
R290 1.38E-03 対策あり

換気扇スイッチ
5-2.b.2..3

照明スイッチ
5-2.b.2.2

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

コピー機
(使用)
5-2.b.2.10

R290 2.00E-20 未対策
R290 2.00E-20 対策あり

R290 3.78E-01 未対策
R290 3.78E-01 対策あり

充 ホース接続部からの冷媒漏えい発生確率5-2.d.5

R290 1.18E-03 未対策
R290 1.18E-03 対策あり

R290 3.80E-02 未対策
R290 3.80E-02 対策あり

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 5.20E-03 未対策
R290 5.20E-03 対策あり

R290 5.61E-03 未対策
R290 5.61E-03 対策あり

回収袋による
屋外冷媒廃棄の割合
5-2.d.1.1

回収袋による冷媒
放出作業の繰り返し回数
5-2.d.1.6

同じ失敗を繰り返す確率5-2.d.1.7

R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

R290 7.00E+00 未対策
R290 7.00E+00 対策あり

R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

ホース取り
外し時の漏えい(回収袋、冷媒充 )5-2.d.1.5
R290 5.00E-03 未対策
R290 5.00E-03 対策あり

冷媒回収袋の破損
5-2.d.1.2

R290 5.61E-03 未対策
R290 5.61E-03 対策あり

冷媒漏えいに気付かない確率5-2.ｆ
R290 1.00E-01 未対策
R290 1.00E-01 対策あり

ホース接続不良による漏えい発生確率(回収袋への接続)
5-2.d.1.3
R290 5.00E-02 未対策
R290 5.00E-02 対策あり

回収袋内冷媒量割合
5-2.d.1.8

フライヤスイッチ
5-2.b.2.4
R290 2.78E-02 未対策
R290 2.78E-02 対策あり

加湿装置
中華まん
5-2.b.2.11
R290 2.78E-02 未対策
R290 2.78E-02 対策あり

冷媒漏えいに気付かない確率
5-2.ｆ

―
R290
未対策
R290 1.00E+00 対策あり

回収袋内の冷媒放出位置が不適切
5-2.d.1.4

回収袋内冷媒量割合
5-2.d.1.8

R290 5.00E-02 未対策
R290 5.00E-02 対策あり

R290 1.43E-01 未対策
R290 1.43E-01 対策あり

R290 1.00E-01 未対策
R290 1.00E-01 対策あり

―
R290
未対策
R290 1.00E+00 対策あり

ホース接続不良による漏えい発生確率(機器への接続)
5-2.d.2.4

ホース先端の設置場所が不適切な確率
5-2.d.2.2

R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

R290 5.00E-02 未対策
R290 5.00E-02 対策あり

加湿装置
おでん
5-2.b.2.12

燃焼式暖房機
5-2.b.2.13

R290 2.78E-02 未対策
R290 2.78E-02 対策あり

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

コーヒディスペンサ
5-2.b.2.14

R290 4.58E-05 未対策
R290 4.58E-05 対策あり

修理作業
の時間率
5-2.c.1.3

R290 1.00E-01 未対策
R290 1.00E-01 対策あり

対策
可燃性冷媒放出方法の教育
5-2.z.12

白熱球
5-2.b.2.7

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

R290 1.14E-04 未対策
R290 1.14E-04 対策あり

R290 1.43E-01 未対策
R290 1.43E-01 対策あり

対策
可燃性冷媒放出方法の教育
5-2.z.12

R290 8.52E-17 未対策
R290 8.52E-17 対策あり

庫内
冷媒漏えい割合
5-2.c.1.1

冷媒漏えいに気付かない確率5-2.ｆ

R290 7.00E-04 未対策
R290 7.00E-04 対策あり

電灯
5-2.b.2.6

R290 7.89E-01 未対策
R290 7.89E-01 対策あり

R290 1.70E-08 未対策
R290 1.70E-08 対策あり

R290 5.00E-03 未対策
R290 5.00E-03 対策あり

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

電子レンジ
5-2.b.2.5

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.ｃ.1

ホース取り
外し時の漏えい(回収袋、冷媒充 )5-2.d.1.5

ホースによる
屋外冷媒廃棄の割合
5-2.d.2.1

ホース取り
外し時の漏えい(ホースによる屋外放出)
5-2.d.2.3

R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり
ブラシモータ
(ON・OFF動作)
5-2.b.4.1

R290
―
未対策
R290 5.86E-01 対策あり

静電気
人体・店舗入口扉
5-2.b.8.1

ホースによる屋外冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率5-2.d.2

店内機器(着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4―
未対策
R290
R290 5.86E-01 対策あり

静電気
人体・その他扉
5-2.b.7.2

回収袋を介した冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率5-2.d.1

R290 1.18E-03 未対策
R290 1.18E-03 対策あり

対策
換気による静電気発生確率低減
5-2.z.13

静電気
人体・店舗入口扉
5-2.b.7.1

店内機器(着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.3

ブラシモータ
(ON・OFF動作)
5-2.b.3.1

6/6

対策
換気による静電気発生確率低減
5-2.z.13

R290 1.88E-02 未対策
R290 1.88E-03 対策あり

R290 3.63E-01 未対策
R290 3.63E-01 対策あり

R290 1.01E-04 未対策
R290 1.01E-04 対策あり

R290 5.16E-03 未対策
R290 3.02E-03 対策あり

電動ドライバ(庫外漏えい)5-2.a.4.2

店内機器(着火エネルギー大、庫内漏えい)
5-2.b.1

コンセント
5-2.b.1.1

店内機器以外の店内着火源(着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8

冷媒：R290

作業起因静電気(庫内漏えい)5-2.a.3.1

対策
軍手着用
5-2.z.5

店内機器以外の店内着火源(着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.7

充 ホース接続不良による漏えい発生確率
5-2.d.5.1

バルブ誤操作
5-2.d.5.2

R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2
R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

リーチイン
ショーケースの割合
5-2.c.1.4

R290 2.97E-01 未対策
R290 2.97E-01 対策あり

F-1,f-1 (未対策,対策)

確率数値割付表

A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント【コンビニ】
店内修理FTA
冷媒：R290
床面積[m2]

空間体積

[m3]

可燃域継続時間[min]

平均可燃空間体積[m3]

時空積[m3・min]

庫内漏れ[風速0.0m/s]

無

84.7

186.34

1.77

2.14

3.78

未対策

2.18E-05

庫外漏れ（4分全量漏れ）[風速0.0m/s]

無

84.7

186.34

10.93

3.11

33.93

対策あり

1.23E-08【店舗内数値パラメータ】

ドア隙間

着火確率

許容値
5.26E-08

機器検討データ
R290
No.

項目
未対策

対策

2.18E-05

1.23E-08

漏えい
起因

備考

作業時間 可燃域継 着火源作 着火源存 着火源使 着火源作動 着火源の
着火
着火源
遭遇
（使用時間） 続時間
動時間 在時間用回数
回数
存在係数 エネルギー
起因
パターン
Ts[h]
Tv[h]
ΔTIc[h] ΔTI[h]
n[回]
nc[回]
k
区分
集計値=No5-2.1*(No5-2.2+No5-2.3)

5-2

店内修理時の冷媒への着火確率対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には換気を行うことを教育する。
'集計値=No5-2.1*(No5-2.2+No5-2.3)*No5-2.k.4
ショーケース普及台数190万台（日冷工調査）『報告書 3.2.1国内普及台数及び寿命』参照

5-2.1

内蔵ケースの故障確率

1.00E-02

2011〜2015 年度のろう付け作業が必要な件数の年平均値＝1594 件 （日冷工調査）
2011〜2015 年度のろう付け作業が不要な件数の年平均値＝17416 件 （日冷工調査）『報告書 6.5.1修理ステージの定義』参照

1.00E-02

内蔵ケースの故障確率=(ろう付け作業が必要な件数の年平均値＋ろう付け作業が不要な件数の年平均値数)/(普及台数)= (1594.8+17416)/190 万台=0.01
5-2.2

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率

1.74E-08

集計値=No5-2.2.1*No5-2.2.2

1.65E-08

2011〜2015 年度のろう付け作業が必要な件数の年平均値＝1594 件 （日冷工調査）
2011〜2015 年度のろう付け作業が不要な件数の平均値＝17416 件 （日冷工調査）『報告書 6.5.1修理ステージの定義』参照
5-2.2.1

5-2.2.2
5-2.2.2.1
5-2.2.2.1.1
5-2.2.2.1.1.1

冷凍回路修理を伴なわない
修理発生確率冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率【庫内漏えい】冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率
着火源存在確率(庫内漏えい)着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

9.16E-01

9.16E-01

1.89E-08

1.80E-08

7.51E-11

7.16E-11

4.42E-03

4.22E-03

4.27E-03

4.19E-03

冷凍回路修理を伴なわない修理発生確率=ろう付け作業が不要な件数の年平均値数/(ろう付け作業が必要な件数の年平均値＋ろう付け作業が不要な件数の年平均値数)→ 17416/(1594.8+17416)= 0.916
集計値=No5-2.2.2.1+No5-2.2.2.2
集計値=No5-2.2.2.1.1*No5-2.c.1
集計値=No5-2.2.2.1.1.1+No5-2.2.2.1.1.3
集計値=No5-2.2.2.1.1.2*No5-2.e.1
集計値=No5-2.b.1+No5-2.b.5+No5-2.a.1

5-2.2.2.1.1.2

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

3.71E-01

3.64E-01

5-2.2.2.1.1.3

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)1.54E-04

3.43E-05

5-2.2.2.1.1.4

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)1.90E-02

4.21E-03

5-2.2.2.2【庫外漏えい】冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率

1.89E-08

1.79E-08対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値=No5-2.b.1+No5-2.b.5+(No5-2.a.1*5-2.z.3)
集計値=No5-2.2.2.1.1.4*No5-2.e.3
集計値=No5-2.b.3+No5-2.b.7+No5-2.a.3
対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値No5-2.b.3+No5-2.b.7+(No5-2.a.3*5-2.z.3)
集計値=No5-2.2.2.2.1+No5-2.2.2.2.2

5-2.2.2.2.1

庫外冷媒漏えい発生確率

1.06E-06

1.06E-06

5-2.2.2.2.2

着火源存在確率(庫外漏えい)1.79E-02

1.69E-02

5-2.2.2.2.2.1

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.67E-02

1.67E-02

5-2.2.2.2.2.2

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.00E+00

1.00E+00

5-2.2.2.2.2.3

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)1.19E-03

2.81E-04

5-2.2.2.2.2.4

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)1.01E-01

2.39E-02

5-2.3

冷凍回路修理を伴う修理時の着火確率

2.17E-03

1.21E-06

集計値=No5-2.d.3+No5-2.c.2
集計値=No5-2.2.2.2.2.1+No5-2.2.2.2.2.3
集計値=No5-2.2.2.2.2.2*No5-2.e.2
集計値=No5-2.b.2+No5-2.b.6+No5-2.a.2
対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値=No5-2.b.2+No5-2.b.6+)No5-2.a.2*5-2.z.3)
集計値=No5-2.2.2.2.2.4*No5-2.e.4
集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+No5-2.a.4
対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+(No5-2.a.4*No5-2.z.3)
集計値=No5-2.3.1*（No5-2.3.2+No5-2.3.3+No5-2.3.4+No5-2.3.5)
2011〜2015 年度のろう付け作業が必要な件数の年平均値＝1594件 （日冷工調査）
2011〜2015 年度のろう付け作業が不要な件数の平均値＝17416 件 （日冷工調査）『報告書 6.5.1修理ステージの定義』参照

5-2.3.1

冷凍回路修理を伴なう
修理発生確率8.39E-02

8.39E-02

5-2.3.2

冷媒放出、充 、真空引き、冷凍回路部品交換以外の作業での着火確率

1.89E-08

1.80E-08

5-2.3.3

冷媒放出、真空引き作業による着火確率

8.21E-04

1.27E-05

5-2.3.3.1【庫内漏えい】冷媒放出、真空引き作業による着火確率8.89E-11

5.42E-13

5-2.3.3.1.1

着火源存在確率(庫内漏えい)5.24E-03

3.19E-05

5-2.3.3.1.1.1

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

5.18E-03

1.96E-05

冷凍回路修理を伴なう修理発生確率=ろう付け作業が必要な件数の年平均値/(ろう付け作業が必要な件数の年平均値＋ろう付け作業が不要な件数の年平均値数)→ 1594.8/(1594.8+17416)=0.08389
集計値=No5-2.2.2
集計値=No5-2.3.3.1+No5-2.3.3.2
集計値=No5-2.3.3.1.1*No5-2.c.1

集計値=No5-2.3.3.1.1.1+No5-2.3.3.1.1.3
集計値=No5-2.3.3.1.1.2*No5-2.e.1
集計値=No5-2.a.5+No5-2.a.9+No5-2.b.1+No5-2.b.5

5-2.3.3.1.1.2

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

4.51E-01

1.71E-03

5-2.3.3.1.1.3

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5.16E-05

1.23E-05

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断すること、
冷媒放出、充 作業時には店内の着火源となる機器のブレーカをOFFすることを教育する。
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収器の使用禁止する。
'集計値=((No5-2.a.5+No5-2.a.9)*No5-2.z.7*No5-2.z.3)+(No5-2.b.1*No5-2.z.2)+No5-2.b.5
集計値=No5-2.3.3.1.1.4*No5-2.e.3
集計値=No5-2.b.72+No5-2.b.3

5-2.3.3.1.1.4

5-2.3.3.2
5-2.3.3.2.1
5-2.3.3.2.1.1
5-2.3.3.2.2
5-2.3.3.2.2.1

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)【庫外漏えい】冷媒放出、真空引き作業による着火確率
庫外冷媒漏えい発生確率
修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(冷媒放出、真空引き作業)
着火源存在確率(庫外漏えい)着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

6.35E-03

1.51E-03

8.21E-04

1.27E-05

対策として冷媒放出、充 作業時には店内の着火源となる機器のブレーカをOFFすることを教育する。
また、機器のブレーカをOFFすることによる静電気が発生する確率低下を加味する。
'集計値=No5-2.b.7*No5-2.z.14+No5-2.b.3*No5-2.z.2

集計値=No5-2.3.3.2.1+No5-2.3.3.2.2
4.80E-02

4.80E-02

4.80E-02

4.80E-02

1.71E-02

2.66E-04

1.67E-02

1.58E-04

集計値=No5-2.3.3.2.1.1+No5-2.c.2
集計値=No5-2.d.1+No5-2.d.2+No5-2.d.3+No5-2.d.4
集計値=No5-2.3.3.2.2.1+No5-2.3.3.2.2.3
集計値=No5-2.3.3.2.2.2*No5-2.e.2
集計値=No5-2.a.6+No5-2.a.10+No5-2.b.2+No5-2.b.6

5-2.3.3.2.2.2

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.00E+00

9.48E-03

5-2.3.3.2.2.3

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)4.33E-04

1.08E-04

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断すること、
冷媒放出、充 作業時には店内の着火源となる機器のブレーカをOFFすることを教育する。
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収器の使用禁止する。
'集計値=((No5-2.a.6+No5-2.a.10)*No5-2.z.7*No5-2.z.3)+(No5-2.b.2*No5-2.z.2)+No5-2.b.6
集計値=No5-2.3.3.2.2.4*No5-2.e.4
集計値=No5-2.b.8+No5-2.b.4

5-2.3.3.2.2.4

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)3.68E-02

対策として冷媒放出、充 作業時には店内の着火源となる機器のブレーカをOFFすることを教育する。
また、機器のブレーカをOFFすることによる静電気が発生する確率低下を加味する。
'集計値=No5-2.b.8*No5-2.z.14+No5-2.b.4*No5-2.z.2

9.13E-03

5-2.3.4

冷凍回路部品交換作業による着火確2.50E-02

2.89E-07

5-2.3.4.1

バーナーによる冷凍回路部品交換による着火確率2.50E-02

1.95E-07

5-2.3.4.1.1

バーナーにより冷凍回路部品取外す確率

5.00E-01

5.00E-01

5-2.3.4.1.2

冷媒回路内残存冷媒着火確率(バーナーによる部品交換作業)

5.00E-02

2.02E-07

5-2.3.4.1.2.1

バーナーとの空間的遭遇確率1.00E+00

1.00E+00

5-2.3.4.1.2.2

バーナーとの
時間的遭遇確率1.00E+00

1.00E+00

5-2.3.4.1.3

冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率(バーナーによる部品交換作業)

1.92E-07

1.87E-07

集計値=No5-2.3.4.1+No5-2.3.4.2
集計値=(No5-2.3.4.1.2+No5-2.3.4.1.5)*No5-2.3.4.1.1
冷凍回路部品取外す際にバーナーを使用する確率を50％とする
集計値=No5-2.3.4.1.2.1*No5-2.3.4.1.2.2*No5-2.k
バーナーに冷凍回路部品を外すと同時に冷媒漏えいするため空間的遭遇確率、
時間的遭遇確率共に『1』とする
冷凍回路内に冷媒が残像した状態でバーナーにより冷凍回路部品を取り外すことを想定する。
バーナーで冷凍回路部品を外すと同時に冷媒漏えいし、バーナーの炎にと接触するため
時間的遭遇確率は1とする。
集計値=No5-2.3.4.1.6+No5-2.3.4.1.11

1 / 6 ページ

集計値=No5-2.3.4.1.3.2*No5-2.c.1

5-2.3.4.1.3.1【庫内漏えい】冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率

1.17E-10

7.21E-115-2.3.4.1.3.2

着火源存在確率(庫内漏えい)6.90E-03

4.25E-03

5-2.3.4.1.3.3

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

6.81E-03

4.21E-03

5-2.3.4.1.3.4

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

5.92E-01

3.66E-01

5-2.3.4.1.3.5

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)9.15E-05

3.42E-05

5-2.3.4.1.3.6

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)1.13E-02

4.21E-03

1.92E-07

1.87E-07

1.11E-05

1.11E-05

集計値=No5-2.3.4.1.3.3+No5-2.3.4.1.3.5
集計値=No5-2.3.4.1.3.4*No5-2e.1
集計値=No5-2.b.1+No5-2.b.5+No5-2.a.7
対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値=No5-2.b.1+No5-2.b.5+(No5-2.a.7*No5-2.z.3)
集計値=No5-2.3.4.1.3.6*No5-2.e.3
集計値=No5-2.b.3+No5-2.b.7+No5-2.a.3.2

5-2.3.4.1.3.7
5-2.3.4.1.3.8【庫外漏えい】冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率
バーナーによる部品交換作業時
庫外冷媒漏えい発生確率対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値=No5-2.b.3+No5-2.b.7+No5-2.a.3.2*No5-2.z.3
集計値=No5-2.3.4.1.3.8*No5-2.3.4.1.3.10
集計値=No5-2.3.4.1.3.9*No5-2.c.2
集計値=No5-2.3.4.2.3.10+No5-2.d.3

5-2.3.4.1.3.9

バーナー使用時の修理作業に伴なう
庫外冷媒漏えい発生確率

1.10E-05

1.10E-05

5-2.3.4.1.3.10

着火源存在確率(庫外漏えい)1.73E-02

1.69E-02

5-2.3.4.1.3.11

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.67E-02

1.67E-02

5-2.3.4.1.3.12

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.00E+00

1.00E+00

5-2.3.4.1.3.13

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)6.54E-04

2.81E-04

5-2.3.4.1.3.14

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.55E-02

2.39E-02

5-2.3.4.2

切断、カシメによる冷凍回路部品交換による着火確率

4.43E-06

9.37E-08

5-2.3.4.2.1

切断、カシメによる冷凍回路部品交換確率

5.00E-01

5.00E-01

5-2.3.4.2.2

冷媒回路内残存冷媒着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)

8.66E-06

3.43E-115-2.3.4.2.2.1

残存冷媒量による係数

1.00E-02

1.00E-02

集計値=No5-2.3.4.1.3.11*No5-2.3.4.1.3.13
集計値=No5-2.3.4.1.3.12*No5-2.e.2
集計値=No5-2.b.2+No5-2.b.6+No5-2.a.8
対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値=No5-2.b.2+No5-2.b.6+(No5-2.a.8*No5-2.z.3)
集計値=No5-2.3.4.1.3.14*No5-2.e.4
集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+No5-2.a.4.2

5-2.3.4.2.2.2

着火源存在確率(庫外漏えい)1.73E-02

1.69E-02

5-2.3.4.2.2.3

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.67E-02

1.67E-02

5-2.3.4.2.2.4

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.00E+00

1.00E+00

5-2.3.4.2.2.5

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)6.54E-04

2.81E-04

5-2.3.4.2.2.6

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.55E-02

2.39E-02

5-2.3.4.2.3

冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)

1.92E-07

1.87E-07

5-2.3.4.2.3.1【庫内漏えい】着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)

7.26E-11

7.16E-115-2.3.4.2.3.2

着火源存在確率(庫内漏えい)4.28E-03

4.22E-03

5-2.3.4.2.3.3

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

4.18E-03

4.18E-03

5-2.3.4.2.3.4

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

3.64E-01

3.64E-01

5-2.3.4.2.3.5

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)9.15E-05

3.42E-05

5-2.3.4.2.3.6

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)1.13E-02

4.21E-03

5-2.3.4.2.3.7【庫外漏えい】着火確率(切断、カシメによる部品交換作業）

1.92E-07

1.87E-07

5-2.3.4.2.3.8

庫外冷媒漏えい発生確率

1.11E-05

1.11E-05

5-2.3.4.2.3.9

冷凍回路部品交換時の作業に伴う
庫外冷媒漏えい発生確率対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+No5-2.a.4.2*No5-2.z.3
集計値=(No5-2.3.4.2.2+No5-2.3.4.2.3)*No5-2.3.4.2.1
冷凍回路部品取外す際に切断する確率を50％とする
集計値=No5-2.3.4.2.2.1*No5-2.3.4.2.2.2*No5-2.k
閉鎖回路に残存する冷媒量は全体量の1/100以下、
これが漏れた場合時空積は1/100になると想定集計値=No5-2.3.4.2.2.3*No5-2.3.4.2.2.5
集計値=No5-2.3.4.2.2.4*No5-2.e.2
集計値=No5-2.b.2+No5-2.b.6

集計値=No5-2.3.4.2.2.6*No5-2.e.4
集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+No5-2.a.4.2
対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+No5-2.a.4.2*No5-2.z.3
集計値=No5-2.3.4.2.3.1+No5-2.3.4.2.3.7
集計値=No5-2.3.4.2.3.2*No5-2.c.1

集計値=No5-2.3.4.2.3.3+No5-2.3.4.2.3.5
集計値=No5-2.3.4.2.3.4*No5-2.e.1
集計値=No5-2.b.1+No5-2.b.5

集計値=No5-2.3.4.2.3.6*No5-2.e.3
集計値=No5-2.b.3+No5-2.b.7+No5-2.a.3.2
対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値=No5-2.b.3+No5-2.b.7+No5-2.a.3.2*No5-2.z.3
集計値=No5-2.3.4.2.3.8*No5-2.3.4.2.3.11

集計値=No5-2.3.4.2.3.9*No5-2.c.2
集計値=No5-2.d.3+No5-2.3.4.2.3.10

1.10E-05

1.10E-05
部品交換作業前に冷媒放出を実施しなかったことを想定する。部品交換作業は冷媒放出、真空引き、窒素パージを行った後の作業となる。冷媒放出忘れによる冷媒漏えいが発生するのはすべての工程を実行しなかった場合となる。
よって冷媒放出をしていない状態で部品交換作業をしてしまう確率はヒューマンエラー『1.00×10-3』とし、更に真空引き、窒素パージをし忘れる確率を各『1.00×10-1』とする。
よって(1.00×10-3)ｘ (1.00×10-1)ｘ (1.00×10-1)= 1.00×10-5とする。

5-2.3.4.2.3.10

冷媒放出忘れ1.00E-05

1.00E-05

5-2.3.4.2.3.11

着火源存在確率(庫外漏えい)1.73E-02

1.69E-02

5-2.3.4.2.3.12

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.67E-02

1.67E-02

5-2.3.4.2.3.13

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.00E+00

1.00E+00

5-2.3.4.2.3.14

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)6.54E-04

2.81E-04

5-2.3.4.2.3.15

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.55E-02

2.39E-02

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+No5-2.a.4.2*No5-2.z.3

9.82E-05

1.37E-06

集計値=No5-2.3.5.1+No5-2.3.5.2
集計値=No5-2.3.5.1.1+No5-2.3.5.2.1.2

7.28E-07

4.74E-11

1.49E-04

1.50E-06

集計値=No5-2.3.4.2.3.12+No5-2.3.4.2.3.14
集計値=No5-2.3.4.2.3.13*No5-2.e.2
集計値=No5-2.b.2+No5-2.b.6

集計値=No5-2.3.4.2.3.15*No5-2.e.4
集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+No5-2.a.4.2

5-2.3.5
5-2.3.5.1
5-2.3.5.1.1

冷媒充 作業による着火確率【庫内漏えい】着火確率(冷媒充 作業)
庫内冷媒漏えい発生確率

集計値=No5-2.3.5.1.1.1+5-2.c.1
集計値=No5-2.3.5.1.1.2*No5-2.3.5.1.1.3*No5-2.3.5.1.1.4

5-2.3.5.1.1.1

ろう付け不良による
庫内冷媒漏えい発生確率

5-2.3.5.1.1.2

ろう付け不良発生確率

1.00E-03

1.00E-03

5-2.3.5.1.1.3

庫内
冷凍回路修理割合

5.00E-01

5.00E-01

1.49E-04

1.49E-06

対策としてリークテストの実施の教育を行う。
'集計値=No5-2.3.5.1.1.2*No5-2.3.5.1.1.3**No5-2.3.5.1.1.4No5-2.z.9
ヒューマンエラーによるろう付け不良発生確率：1/1000
冷凍回路修理の50%が庫内冷凍回路修理と想定する
・平成23年度から平成27年度の5年間における、内蔵ショーケースの出荷台数は、58097+52557+53534+52410+58001=274599[台]
その内、リーチインショーケースの出荷台数は、13830+14677+16534+17634+18881=81556[台]（日冷工調査）5-2.3.5.1.1.4

リーチインショーケースの割合

2.97E-01

2.97E-01

5-2.3.5.1.2

着火源存在確率(庫内漏えい)4.90E-03

3.15E-05

5-2.3.5.1.2.1

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

4.85E-03

1.92E-05

リーチインショーケースの割合は、81556[台]/274599[台] = 0.297[-]『報告書 3.4.2 初期設置時漏えい発生確率』参照
集計値=No5-2.3.5.1.2.1+No5-2.3.5.1.2.3
集計値=No5-2.3.5.1.2.2*5-2.e.1
集計値=No5-2.a.9+No5-2.b.1+No5-2.b.5

5-2.3.5.1.2.2

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

4.22E-01

1.67E-03

5-2.3.5.1.2.3

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5.16E-05

1.23E-05

5-2.3.5.1.2.4

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断すること、
冷媒放出、充 作業時には店内の着火源となる機器のブレーカをOFFすることを教育する。
非防爆形真空ポンプの使用禁止する。
'集計値=(No5-2.a.9*No5-2.z.7*No5-2.z.3)+(No5-2.b.1*No5-2.z.2)+No5-2.b.5
集計値=No5-2.3.5.1.2.4*5-2.e.3
集計値=No5-2.b.7+No5-2.b.3

5-2.3.5.2
5-2.3.5.2.1
5-2.3.5.2.1.1【庫外漏えい】着火確率(冷媒充 作業)
庫外冷媒漏えい発生確率
冷媒充 作業時の作業に伴う冷媒漏えい発生確率

6.35E-03

1.51E-03

9.75E-05

1.37E-06

5.70E-03

5.21E-03

5.70E-03

5.21E-03

対策として冷媒放出、充 作業時には店内の着火源となる機器のブレーカをOFFすることを教育する。
また、機器のブレーカをOFFすることによる静電気が発生する確率低下を加味する。
''集計値=No5-2.b.7*No5-2.z.14+No5-2.b.3*No5-2.z.2

集計値=No5-2.3.5.2.1.1+No5-2.c.2
集計値=No5-2.3.5.2.1.2+No5-2.d.5+No5-2.d.3
集計値=No5-2.3.5.1.1.2*No5-2.3.5.2.1.3

5-2.3.5.2.1.2

5-2.3.5.2.1.3
5-2.3.5.2.2

ろう付け不良による
庫外冷媒漏えい発生確率
庫外
冷凍回路修理割合
着火源存在確率(庫外漏えい)5.00E-04

5.00E-06

5.00E-01

5.00E-01

1.71E-02

2.63E-04

対策としてリークテストの実施の教育を行う。
'集計値=No5-2.3.5.1.1.2*No5-2.3.5.2.1.3*No5-2.z.9
冷凍回路修理の50%が庫外冷凍回路修理と想定する
集計値=No5-2.3.5.2.2.1+No5-2.3.5.2.2.3

2 / 6 ページ

5-2.3.5.2.2.1

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.67E-02

集計値=No5-2.3.5.2.2.2+No5-2.e.2

1.55E-04

集計値=No5-2.a.10No5-2.b.2+No5-2.b.6
5-2.3.5.2.2.2

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.00E+00

9.30E-03

5-2.3.5.2.2.3

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)4.33E-04

1.08E-04

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断すること、
冷媒放出、充 作業時には店内の着火源となる機器のブレーカをOFFすることを教育する。
非防爆形真空ポンプの使用禁止する。
'集計値=(No5-2.a.10*No5-2.z.7*No5-2.z.3)+(No5-2.b.2*No5-2.z.2)+No5-2.b.6
集計値=No5-2.3.5.2.2.4+No5-2.e.4
集計値=No5-2.b.8+No5-2.b.4

5-2.3.5.2.2.4

5-2.a.1

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)コンセントスパーク(庫内漏えい)3.68E-02

7.36E-03

対策として冷媒放出、充 作業時には店内の着火源となる機器のブレーカをOFFすることを教育する。
また、機器のブレーカをOFFすることによる静電気が発生する確率低下を加味する。
''集計値=No5-2.b.8*No5-2.z.14+No5-2.b.4*No5-2.z.2

9.13E-03

7.36E-03

作業外

作業

②

1.00E+00

2.94E-02 1.39E-06 1.39E-06

1

1

2.50E-01

大ショーケースに電圧が印可された状態で電源コンセントを抜いた時に発生するスパークを想定する.
ショーケースの上部にコンセントがある場合と，下部にコンセントがある場合をそれぞれ50％とし，下部にコンセントがある場合に下部に生成される可燃域にさらされるとした．
また，50%がブレーカを切らずにコンセントを外すとした．ブレーカを切らずにコンセントを外す理由としてはブレーカが不明な場合や，100V機種はブレーカを切ると同ブレーカに接続されている他の機器の電源も切れてしまうためブレーカを切れない場合，不注意等がある．
よって，着火源の存在係数 kは50％×50％=25％とする．
スパーク発生時間＝5ms、作業時間を1時間とした。
作業時間Ts＝1[h]アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/1000/60/60=1.39E-06

ショーケースに電圧が印可された状態で電源コンセントを抜いた時に発生するスパークを想定する.
ショーケースの上部にコンセントがある場合と，下部にコンセントがある場合をそれぞれ50％とし，下部にコンセントがある場合に下部に生成される可燃域にさらされるとした．
また，50%がブレーカを切らずにコンセントを外すとした．ブレーカを切らずにコンセントを外す理由としてはブレーカが不明な場合や，100V機種はブレーカを切ると同ブレーカに接続されている他の機器の電源も切れてしまうためブレーカを切れない場合，不注意等がある．
よって，着火源の存在係数 kは50％×50％=25％とする．

コンセントスパーク(庫外漏えい)4.55E-02

5-2.a.3

冷凍回路修理を伴わない作業起因着火源(庫内漏えい、着火エネルギー小)1.26E-02

5-2.a.3.1

作業起因静電気(庫内漏えい)5-2.a.2

4.55E-02

作業外

作業

②

1.00E+00

1.82E-01 1.39E-06 1.39E-06

1

1

2.50E-01

大スパーク発生時間＝5ms、作業時間を1時間とした。
作業時間Ts＝1[h]アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/1000/60/60=1.39E-06

集計値=No5-2.a.3.1+No5-2.a.3.2
5.76E-04
集計値=No5-2.a.3.1.1
7.70E-03

対策として軍手などの静電気を防止することが可能な手袋を着用し，静電気の発生を防止しなければいけないことを教育する。
集計値=No5-2.a.3.1.1*No5-2.z.5

8.46E-05

作業時間Ts＝1[h]静電気の放電は作業の最初に修理するショーケースに触った際と修理後にショーケースのパネルをつける際起きるとし、合計2回強い放電を放つとした。
想定する作業は、ケース下のアジャストボルトを手回しであげる、スカートパネルを触る。
静電気によるスパーク時間を1μsとする。⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.78E-10

5-2.a.3.1.1

作業起因静電気(庫内漏えい)7.70E-03

7.70E-03

作業外

作業

②

1.00E+00

2.08E-02 2.78E-10 2.78E-10

22

1.87E-01

小東京の気象データを店舗内温度に換算して求めた
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ1mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.2項 1)』参照)
集計値=No5-2.a.3.2.1

5-2.a.3.2

電動ドライバ(庫内漏えい)4.91E-03

対策としてブラシモータを使用してはならないことを教育する。
集計値=No5-2.a.3.2.1*No5-2.z.6

4.91E-04

5-2.a.3.2.1

電動ドライバ(庫内漏えい)4.91E-03

4.91E-03

5-2.a.4

冷凍回路修理を伴わない作業起因着火源(庫外漏えい、着火エネルギー小)6.38E-02

2.37E-03

5-2.a.4.1

作業起因静電気(庫外漏えい)4.51E-02

4.95E-04

作業外

作業

②

1.00E+00

2.08E-02 8.33E-04 8.33E-04

10

10

2.50E-02

小作業時間Ts＝1[h]作業時に電動ドライバーにて、ショーケースのスカートパネルやカバーを取り外したり、交換部品の取外し、取付けを行うことを想定する。電動ドライバーの使用率を50％とする。着火源となる電動ドライバーはブラシモーター式のみであり、その存在確率を5％とする。
よって、着火源の存在係数kは50％ x 5%=2.5%とする。 電動ドライバーの使用は1回あたり3秒、10回使用とする。
ブラシモーターの放電エネルギーは小さいため，可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.4項 3)』参照)
集計値=No5-2.a.4.1+No5-2.a.4.2

集計値=No5-2.a.4.1.1
対策として軍手などの静電気を防止することが可能な手袋を着用し，静電気の発生を防止しなければいかないことを教育する。
集計値=No5-2.a.4.1.1*No5-2.z.5
作業時間Ts＝1[h]静電気の放電は作業の最初に修理するショーケースに触った際と修理後にショーケースのパネルをつける際起きるとし、合計2回強い放電を放つとした。
想定する作業は、ケース下のアジャストボルトを手回しであげる、
スカートパネルを触る等の作業。
静電気によるスパーク時間を1μsとする。
⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.78E-10
5-2.a.4.1.1

作業起因静電気(庫外漏えい)4.51E-02

4.51E-02

作業外

作業

②

1.00E+00

1.29E-01 2.78E-10 2.78E-10

22

1.87E-01

小東京の気象データを店舗内温度に換算して求めた
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ1mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.2項 1)』参照)
集計値=No5-2.a.4.2.1

5-2.a.4.2

電動ドライバ(庫外漏えい)1.88E-02

1.88E-03

対策としてブラシモータを使用してはならないことを教育する。
集計値=No5-2.a.4.2.1*No5-2.z.6

5-2.a.4.2.1

電動ドライバ(庫外漏えい)1.88E-02

1.88E-02

作業外

作業

②

1.00E+00

1.29E-01 8.33E-04 8.33E-04

10

10

2.50E-02

小作業時間Ts＝1[h]作業時に電動ドライバーにて、ショーケースのスカートパネルやカバーを取り外したり、交換部品の取外し、取付けを行うことを想定する。電動ドライバーの使用率を50％とする。着火源となる電動ドライバーはブラシモーター式のみであり、その存在確率を5％とする。
よって、着火源の存在係数kは50％ x 5%=2.5%とする。 電動ドライバーの使用は1回あたり3秒、10回使用とする。
ブラシモーターの放電エネルギーは小さいため，可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.4項 3)』参照)

5-2.a.5

冷媒回収器の誤使用(庫内漏えい)2.90E-02

2.90E-02

作業外

作業

②

1.00E+00

2.94E-02 1.39E-06 1.39E-06

2

2

0.5

大

R290などの可燃性冷媒を20日前までの届け出なしに冷媒回収機により回収することは禁止されているが、誤って冷媒回収機を使用してしまうことを想定する。冷媒回収器の電源スイッチが着火源となる。
誤って冷媒回収機を使用してしまう確率を50％と想定する。よって、着火源存在係数k=0.5とする。
電源スイッチのON・OFFは作業開始、終了時の合計2回、放電時間各5msとする。

5-2.a.6

冷媒回収器の誤使用(庫外漏えい)1.66E-01

1.66E-01

作業外

作業

②

1.00E+00

1.82E-01 1.39E-06 1.39E-06

2

2

0.5

大

R290などの可燃性冷媒を20日前までの届け出なしに冷媒回収機により回収することは禁止されているが、誤って冷媒回収機を使用してしまうことを想定する。冷媒回収器の電源スイッチが着火源となる。
誤って冷媒回収機を使用してしまう確率を50％と想定する。よって、着火源存在係数k=0.5とする。
電源スイッチのON・OFFは作業開始、終了時の合計2回、放電時間各5msとする。

5-2.a.7

バーナー(庫内漏えい)2.28E-01

2.28E-01

作業外

作業

②

1.00E+00

2.94E-02 3.33E-02 3.33E-02

4

4

1

大

バーナーによるによる冷凍回路部品の交換を想定する．
故障部品交換の為，2ヶ所の部品の取り外しと取付の計4回バーナーにより熱すると想定し，バーナーの使用回数は4回，1回の使用時間を2minと想定する．

5-2.a.8

バーナー(庫外漏えい)6.21E-01

6.21E-01

作業外

作業

②

1.00E+00

1.82E-01 3.33E-02 3.33E-02

4

4

1

大

バーナーによるによる冷凍回路部品の交換を想定する．
故障部品交換の為，2ヶ所の部品の取り外しと取付の計4回バーナーにより熱すると想定し，バーナーの使用回数は4回，1回の使用時間を2minと想定する．

5-2.a.9

真空ポンプ(庫内漏えい)5.80E-02

5.80E-02

作業外

作業

②

1.00E+00

2.94E-02 1.39E-06 1.39E-06

2

2

1

大

非防爆形真空ポンプの電源スイッチが着火源
電源スイッチのON・OFFは作業開始、終了時の合計2回
放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06

5-2.a.10

真空ポンプ(庫外漏えい)3.31E-01

3.31E-01

作業外

作業

②

1.00E+00

1.82E-01 1.39E-06 1.39E-06

2

2

1

大

非防爆形真空ポンプの電源スイッチが着火源
電源スイッチのON・OFFは作業開始、終了時の合計2回
放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06

5-2.b.1

店内機器(着火エネルギー大、庫内漏えい)

3.63E-01

3.63E-01

集計値=No5-2.b.1.1〜No5-2.b.1.14の合計値

5-2.b.1.1

コンセント

1.01E-04

1.01E-04

作業

作業外

④

1.00E+00

2.94E-02 1.39E-06 1.39E-06

2

1

0.5

大

5-2.b.1.2

照明スイッチ

2.03E-04

2.03E-04

作業

作業外

④

1.00E+00

2.94E-02 1.39E-06 1.39E-06

2

1

1

大

5-2.b.1.3

換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

2.94E-02 1.39E-06 1.39E-06

0

1

1

大

5-2.b.1.4

フライヤスイッチ

4.29E-03

4.29E-03

作業

作業外

④

1.00E+00

2.94E-02 1.39E-06 1.39E-06

105-2.b.1.5

電子レンジ

4.34E-17

4.34E-17

作業

作業外

④

1.00E+00

2.94E-02 1.67E-01 1.67E-01 3.09E-07

5-2.b.1.6

電灯

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

2.94E-02 0.00E+00 0.00E+00

03 / 6 ページ1

1

大清掃のため1日2回清掃のため計4回抜き差し、
但し着火に関わる回数は2回（指すときは着火源にならない）。
50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜き差しする。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06

1日/2回スイッチONOFF、
但し着火に関わる回数は2回（ON→OFF のみ着火源になる）
放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
一般的に常時運転のため、ON・OFF無し
からあげの賞味期限4時間 4時〜24時の間の20時間の間に４時間ごとに調理するとしてON・OFF計10回、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06

1.00E+00

1.00E+00

大電子レンジの発火事故時の炎が着火源
1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））⇒着火源使用回数n[回/日]=2.5X17/376,406/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60※可燃域継続時間は割付表上【数値パラメータ】参照

1

1

大

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

5-2.b.1.7

白熱球

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

2.94E-02 0.00E+00 0.00E+00

0

1

1

大

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

5-2.b.1.8

デフロストヒータ

1.38E-03

1.38E-03

作業

作業外

④

1.00E+00

2.94E-02 2.30E+00 2.30E+00

1

1

0.01

大

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01

5-2.b.1.9

コピー機(発火事故)

1.02E-20

1.02E-20

作業

作業外

④

1.00E+00

2.94E-02 1.67E-01 1.67E-01 4.74E-09

1

1.00E+00

大

コピー機の発火事故時の炎が着火源
1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果）
市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））⇒着火源使用回数n[回/日]=25/2,892,872/5/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60※可燃域継続時間は割付表上【数値パラメータ】参照

5-2.b.1.10

コピー機
(使用)

1.41E-01

1.41E-01

作業

作業外

④

1.00E+00

2.94E-02 5.00E-02 5.00E-02

50

11.00E+00

大電子レンジの発火事故時の炎が着火源
コピー機使用による着火確率 コピー機の使用回数50回/日
1回のコピー時間3分
コピーをすると必ず着火する
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=0.05[h]5-2.b.1.11

加湿装置
中華まん

4.29E-03

4.29E-03

作業

作業外

④

1.00E+00

2.94E-02 1.39E-06 1.39E-06

10

1

1

大

NITE調査結果に事故登録なし。
フライヤースイッチと同頻度での使用を想定する。

5-2.b.1.12

加湿装置
おでん

4.29E-03

4.29E-03

作業

作業外

④

1.00E+00

2.94E-02 1.39E-06 1.39E-06

10

1

1

大

NITE調査結果に事故登録なし。 内部リレーでの着火確率を検討予定。
フライヤースイッチと同頻度での使用を想定する。

5-2.b.1.13

燃焼式暖房機

4.58E-05

4.58E-05

作業

作業外

④

1.00E+00

2.94E-02 1.00E+01 1.00E+01

1

10.0001大5-2.b.1.14

コーヒディスペンサ

2.07E-01

2.07E-01

作業

作業外

④

1.00E+00

2.94E-02 1.39E-06 1.39E-06

186

1

1

大

5-2.b.2

店内機器(着火エネルギー大、庫外漏えい)

1.00E+00

1.00E+00

普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯・店舗数：約2万店⇒１店舗あたり45000杯/年、内部リレー動作時のアーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1杯販売時あたりのリレー動作回数が1.5回 1日124杯販売 n=1.5X124=186
集計値=No5-2.b.2.1〜No5-2.b.2.14の合計値

5-2.b.2.1

コンセント

6.78E-04

6.78E-04

作業

作業外

④

1.00E+00

1.82E-01 1.39E-06 1.39E-06

2

1

0.5

大

5-2.b.2.2

照明スイッチ

1.36E-03

1.36E-03

作業

作業外

④

1.00E+00

1.82E-01 1.39E-06 1.39E-06

2

1

1

大

5-2.b.2.3

換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

1.82E-01 1.39E-06 1.39E-06

0

1

1

大

5-2.b.2.4

フライヤスイッチ

2.78E-02

2.78E-02

作業

作業外

④

1.00E+00

1.82E-01 1.39E-06 1.39E-06

10

1

1

大

5-2.b.2.5

電子レンジ

8.52E-17

8.52E-17

作業

作業外

④

1.00E+00

1.82E-01 1.67E-01 1.67E-01 3.09E-07

5-2.b.2.6

電灯

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

1.82E-01 0.00E+00 0.00E+00

5-2.b.2.7

白熱球

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

1.82E-01 0.00E+00 0.00E+00

5-2.b.2.8

デフロストヒータ

1.38E-03

1.38E-03

作業

作業外

④

1.00E+00

1.82E-01 2.30E+00 2.30E+00

平形ショーケース機械室もれ・冷媒500g・4分全量漏れより清掃のため1日2回清掃のため計4回抜き差し、
但し着火に関わる回数は2回（指すときは着火源にならない）。
50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜き差しする。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1日/2回スイッチONOFF、
但し着火に関わる回数は2回（ON→OFF のみ着火源になる）
放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
一般的に常時運転のため、ON・OFF無し
からあげの賞味期限4時間 4時〜24時の間の20時間の間に４時間ごとに調理するとしてON・OFF計10回、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
電子レンジの発火事故時の炎が着火源
1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））⇒着火源使用回数n[回/日]=2.5X17/376,406/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60

1.00E+00

1.00E+00

大

0

1

1

大

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

0

1

1

大

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

1

1

0.01

大

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
コピー機の発火事故時の炎が着火源
1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果）
市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））⇒着火源使用回数n[回/日]=25/2,892,872/5/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60

5-2.b.2.9

コピー機(発火事故)

2.00E-20

2.00E-20

作業

作業外

④

1.00E+00

1.82E-01 1.67E-01 1.67E-01 4.74E-09

1

1.00E+00

大5-2.b.2.10

コピー機
(使用)

3.78E-01

3.78E-01

作業

作業外

④

1.00E+00

1.82E-01 5.00E-02 5.00E-02

50

11.00E+00

大コピー機使用による着火確率 コピー機の使用回数50回/日 1回のコピー時間3分
コピーをすると必ず着火する
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=0.05[h]5-2.b.2.11

加湿装置
中華まん

2.78E-02

2.78E-02

作業

作業外

④

1.00E+00

1.82E-01 1.39E-06 1.39E-06

10

1

1

大

NITE調査結果に事故登録なし。
フライヤースイッチの数値と同等とする

5-2.b.2.12

加湿装置
おでん

2.78E-02

2.78E-02

作業

作業外

④

1.00E+00

1.82E-01 1.39E-06 1.39E-06

10

1

1

大

NITE調査結果に事故登録なし。
フライヤースイッチの数値と同等とする

5-2.b.2.13

燃焼式暖房機

4.58E-05

4.58E-05

作業

作業外

④

1.00E+00

1.82E-01 1.00E+01 1.00E+01

1

10.0001

大普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]5-2.b.2.14

コーヒディスペンサ

7.89E-01

7.89E-01

作業

作業外

④

1.00E+00

1.82E-01 1.39E-06 1.39E-06

186

1

1

大

5-2.b.3

店内機器(着火エネルギー小、庫内漏えい)

1.18E-03

1.18E-03

5-2.b.3.1

5-2.b.4

5-2.b.4.1

集計値=No5-2.b.3.1

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、
コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする

ブラシモータ
(ON・OFF動作)

1.18E-03

店内機器(着火エネルギー小、庫外漏えい)

5.61E-03

ブラシモータ
(ON・OFF動作)

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯・店舗数：約2万店⇒１店舗あたり45000杯/年、内部リレー動作時のアーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1杯販売時あたりのリレー動作回数が1.5回 1日124杯販売 n=1.5X124=186

1.18E-03

作業

作業外

④

1.00E+00

2.08E-02 1.39E-06 1.39E-06

144

1

0.01

小
ブラシモーターの放電エネルギーは小さいため，可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.4項 3)』参照)
集計値=No5-2.b.4.1

5.61E-03

5.61E-03

5.61E-03

作業

作業外

④

1.00E+00

1.29E-01 1.39E-06 1.39E-06

144

1

0.01

小

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、
コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする。
ブラシモーターの放電エネルギーは小さいため，可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.4項 3)』参照)

5-2.b.5

電子ライター

1.25E-03

1.25E-03

作業

作業外

④

1.00E+00

2.94E-02 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

大

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k5-2.b.6

電子ライター

7.94E-03

7.94E-03

作業

作業外

④

1.00E+00

1.82E-01 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

大

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k5-2.b.7

店内機器以外の店内着火源(着火エネルギー小、庫内漏えい)

5.16E-03

3.02E-03

5-2.b.7.1

静電気
人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

2.08E-02 2.78E-10 2.78E-1001

9.35E-02

小入店時は店舗の外側を触るため、静電気発生しても着火しない。
退店時は放電しないとする⇒確率05-2.b.7.2

静電気
人体・その他扉

1.09E-03

1.09E-03

作業

作業外

④

1.00E+00

2.08E-02 2.78E-10 2.78E-10221

9.35E-02

小5-2.b.7.4静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。
入店時の静電気への影響も同様とする。

集計値=No5-2.b.7.1〜No5-2.b.7.4の合計値対策として、換気による静電気発生低減も加味する。
'集計値=(No5-2.b.7.1〜No5-2.b.7.4の合計値)*No5-2.z.13

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。
店舗数：約2万店 ９億杯/2万店/365日/2＝62回
冷蔵ウォークイン6枚扉・冷凍リーチイン1枚扉。冷蔵リーチインも扉１枚当たり同回数開閉するものと想定。
62回×（6+1）＝434回（1日当たりの最多放電回数と想定）
庫内漏えいしている時に扉をあけても最初にドアに触れる時は製品外に漏えいしなため、1人目のお客が扉を開け、直後に2人目のお客が扉を開ける確率を10％とすると434回X0.1=43.4回⇒44回 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10

5-2.b.7.3

静電気
人体・リーチインケース扉

東京の気象データを店舗内温度に換算して求めた
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
2.99E-03

2.99E-03

作業

作業外

④

1.00E+00

2.08E-02 2.78E-10 2.78E-10441

9.35E-02

小店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、着火源の存在係数k=0.187×0.5=0.0935
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ1mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.2項 1)』参照)v

買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を5-2.f.1.1.3リーチインの回数基準で5％とすると 434回X0.05=21.7⇒22回
東京の気象データを店舗内温度に換算して求めた
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187 さらに、
5-2.b.7.4

静電気
人体・オープンケース外装

1.09E-03

1.09E-03

作業

作業外

④

1.00E+00

2.08E-02 2.78E-10 2.78E-10221

9.35E-02

小店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、着火源の存在係数k=0.187×0.5=0.0935
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ1mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.2項 1)』参照)

4 / 6 ページ

集計値=No5-2.b.8.1〜No5-2.b.8.4の合計値
5-2.b.8

店内機器以外の店内着火源(着火エネルギー小、庫外漏えい)

3.12E-02

1.82E-02

5-2.b.8.1

静電気
人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

1.29E-01 2.78E-10 2.78E-10009.35E-02

小入店時は店舗の外側を触るため、静電気発生しても着火しない。
退店時は放電しないとする⇒確率05-2.b.8.2

静電気
人体・その他扉

6.75E-03

6.75E-03

作業

作業外

④

1.00E+00

1.29E-01 2.78E-10 2.78E-10221

9.35E-02

小5-2.b.8.4静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。
入店時の静電気への影響も同様とする。

対策として、換気による静電気発生低減も加味する。
'集計値=(No5-2.b.8.1〜No5-2.b.8.4の合計値)*No5-2.z.13

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。
店舗数：約2万店 ９億杯/2万店/365日/2＝62回
冷蔵ウォークイン6枚扉・冷凍リーチイン1枚扉。冷蔵リーチインも扉１枚当たり同回数開閉するものと想定。
62回×（6+1）＝434回（1日当たりの最多放電回数と想定）
庫内漏えいしている時に扉をあけても最初にドアに触れる時は製品外に漏えいしなため、1人目のお客が扉を開け、直後に2人目のお客が扉を開ける確率を10％とすると434回X0.1=43.4回⇒44回
放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
5-2.b.8.3

静電気
人体・リーチインケース扉

1.77E-02

1.77E-02

作業

作業外

④

1.00E+00

1.29E-01 2.78E-10 2.78E-10441

9.35E-02

小東京の気象データを店舗内温度に換算して求めた
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ1mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.2項 1)』参照)

静電気
人体・オープンケース外装

6.75E-03

5-2.c.1

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率

1.70E-08

1.70E-08

5-2.c.1.1

庫内冷媒漏えい割合

5.00E-01

5.00E-01

5-2.c.1.2

使用時冷媒漏えい
発生確率

1.00E-03

1.00E-03

5-2.c.1.3

修理作業の時間率

1.14E-04

1.14E-04

5-2.b.8.4

6.75E-03

作業

作業外

④

1.00E+00

1.29E-01 2.78E-10 2.78E-10221

9.35E-02

小買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を
5-2.b.8.3リーチインの回数基準で5％とすると 434回X0.05=21.7⇒22回
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187さらに、店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、着火源の存在係数k=0.187×0.5=0.0935
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ1mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.2項 1)』参照)
集計値=No5-2.c.1.1*No5-2.c.1.2*No5-2.c.1.3*No5-2.c.1.4
冷媒漏えいの内、50％が庫内漏えいを想定する
・内蔵ショーケースリスクアセスメントWG３参加会社による内蔵ショーケース市場漏洩件数調査により算出
2011〜2015年度の冷媒漏えい件数を調査し、1年あたりの冷媒漏えい件数を算出し、市場普及台数190万台を用いて冷媒漏えい発生確率を算出。
冷媒漏えい確率：1903(件/年) / 190万(台) = 0.001
噴出漏れ件数：1件/年
急速漏れ件数：36件/年
漏えいした冷媒が作業時間と出会う確率（遭遇確率）=1hr/24hr/365日
冷凍回路修理を伴わない作業、冷媒放出・真空引き作業、冷凍回路部品交換作業、冷媒充 作業の作業時間は各1時間を想定する。
・平成23年度から平成27年度の5年間における、内蔵ショーケースの出荷台数は、58097+52557+53534+52410+58001=274599[台]
その内、リーチインショーケースの出荷台数は、13830+14677+16534+17634+18881=81556[台](日冷工調査)5-2.c.1.4

リーチインショーケースの割合

2.97E-01

リーチインショーケースの割合は、81556[台]/274599[台] = 0.297[-]

2.97E-01

リーチインショーケース以外のショーケース(平形と多段オープン）の庫内漏えいに関しては，時空積が小さく，着火確率に与える影響が小さいと判断し，リーチインショーケース以外からの庫内漏えいは評価から除外する
集計値=No5-2.c.2.1*No5-2.c.1.2*No5-2.c.1.3

5-2.c.2

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率

5.72E-08

5.72E-08

5-2.c.2.1

庫外冷媒漏えい割合

5.00E-01

5.00E-01

5-2.d.1

回収袋を介した冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率3.80E-02

3.80E-02

5-2.d.1.1

回収袋による
屋外冷媒廃棄の割合

1.00E+00

1.00E+00

１MPa 未満の圧縮ガス又は0.2MPa 未満の液化ガスならば、高圧ガスの製造には当たらないため回収袋でも冷媒回収可能。
回収袋による冷媒廃棄の割合を50％と想定する

5-2.d.1.2

冷媒回収袋の破損

1.00E-03

1.00E-03

冷媒回収袋が破損している確率。ヒューマンエラーと同程度(1/1000)で発生すると想定する

5-2.d.1.3

ホース接続不良による漏えい発生確率(回収袋への接続)

5.00E-02

5.00E-02

冷媒回収袋へのホース接続不良による冷媒漏えいを想定する。
冷媒回収袋へのホース接続作業は可燃性冷媒機器特有の作業となるため、ヒューマンエラー『5.00×10-2』とする。

5-2.d.1.4

回収袋内の冷媒放出位置が不適切

5.00E-02

5.00E-02

誤って店内にて冷媒回収袋から冷媒を放出してしまった場合を想定する。
冷媒回収袋からの冷媒放出作業は可燃性冷媒機器特有の作業となるため、ヒューマンエラー『5.00×10-2』とする。

5.00E-03

ホース内に残った冷媒が流出する。
ホースは1/4インチ・内径は5 mmとすると断面積Sは
S=π×(5/2)＾2×10-6=1.96×10^-5 (m2)となる。
ホース長さは1mを想定する。
20℃の飽和液冷媒の場合，密度は500.1 kg/m3、
ホース内冷媒量=S×ホース長さ×ρ=1.96×10^-5(m2)×1(m)×500.1 (kg/m3)×1000 (g/kg)=9.8 (g)20℃の飽和ガ20℃の飽和液ガスの場合，密度は18.1 kg/m3、
ホース内冷媒量=S×ホース長さ×ρ=1.96×10^-5(m2)×1(m)×18.1 (kg/m3)×1000 (g/kg)=0.35 (g)

冷媒漏えいの内、50％が庫外漏えいを想定する
集計値=(No5-2.d.1.1*No5-2.d.1.6*No5-2.d.1.7)*［(No5-2.d.1.5+No5-2.d.1.2*No5-2.d.1.8)+(5-2.f*(No5-2.d.1.3+No5-2.d.1.4*No5-2.d.1.8))]

5-2.d.1.5

ホース取り外し時の漏えい(回収袋、冷媒充 )5.00E-03

対策として可燃性冷媒の機器からの放出方法を教育する
集計値=(No5-2.d.1.1*No5-2.d.1.6*No5-2.d.1.7)*［(No5-2.d.1.5+No5-2.d.1.2*No5-2.d.1.8)+(No5-2.f*No5-2.z.12*(No5-2.d.1.3+No5-2.d.1.4*No5-2.d.1.8))]

ホース内が液20%、ガス80%と想定し、ホース内冷媒量=9.8×0.2+0.35×0.8=2.24 g
ショーケースへの冷媒充 量500gに対してホース内冷媒量2.24 gとなるので、ホース取外し時の冷媒冷媒漏えいを2.24/500≒5.00E-03とする。

5-2.d.1.6

5-2.d.1.7

回収袋による冷媒放出作業の繰り返し回数

7.00E+00

7.00E+00

同じ失敗を繰り返す確率

5.00E-01

5.00E-01

回収袋による冷媒放出作業は複数回繰り返さなければ、機器内の冷媒を全て放出できない。
回収袋のサイズ＝45 Lと想定
R290 の大気圧密度≒1.8 kg/m3
冷媒量＝0.5 kg
R290 の大気圧での体積＝0.5/1.8＝0.2778 m3＝277.8 L
回収袋での冷媒回収の回数＝277.8/45＝6.17 回≒7 回。
よって回収袋による冷媒放出作業は7回繰り返すと想定する。
回収袋による冷媒放出作業は複数回繰り返えすこととなるが、繰り返し作業の中でヒューマンエラーによる冷媒漏えいが発生した場合、次からの作業は気を付けるため、再度、同じヒューマンエラーが発生する可能性は、低下すると考えられる。
同じ失敗を繰り返す確率を『0.5』と想定する。
回収袋に冷媒を移した後の回収袋からの冷媒漏えい量は機器からの冷媒漏えい量の『1／回収袋による冷媒放出作業の繰り返し回数』となる。
よって、回収袋内冷媒量割合を『1／回収袋による冷媒放出作業の繰り返し回数(5-2.d.1.6)』とする。

5-2.d.1.8

回収袋内冷媒量割合

1.43E-01

1.43E-01

5-2.d.2

ホースによる屋外冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率0.00E+00

0.00E+00

5-2.d.2.1

ホースによる
屋外冷媒廃棄の割合

0.00E+00

0.00E+00

ホースによる屋外冷媒廃棄の割合は1-『回収袋による冷媒廃棄の割合』とする

5-2.d.2.2

ホース先端の設置場所が不適切な確率

5.00E-02

5.00E-02

冷媒のホースによる屋外放出時に放出されるホース先端が店外まで伸びてい場合や、ホースから冷媒を放出した際にホース先端が固定されておらずホースがあばれて店内に冷媒が漏れてしまう場合を想定する。
冷媒のホースによる屋外放出作業は可燃性冷媒機器特有の作業となるため、ヒューマンエラー『5.00×10-2』とする。

集計値=No5-2.d.2.1*(No5-2.d.2.3+(No5-2.d.2.4+No5-2.d.2.2)*5-2.f)

5-2.d.2.3

ホース取り外し時の漏えい(ホースによる屋外放出)

7.00E-04

対策として可燃性冷媒の機器からの放出方法を教育する'集計値=No5-2.d.2.1*(No5-2.d.2.3+(No5-2.d.2.4+No5-2.d.2.2)*5-2.f*No5-2.z.12)

ホース内に残った冷媒が流出する。
ホースは1/4インチ・内径は5 mmとすると断面積Sは
S=π×5^2/4×10^-6=1.96×10^-5 (m2)となる。
ホース長さは10mを想定する。
ホース内冷媒は20℃大気圧ガスと想定する。
ホース内冷媒量=S×ホース長さ×ρ=1.96×10^-5(m2)×10(m)×1.8 (kg/m3)×1000 (g/kg)= 0.35 (g)7.00E-04

ショーケースへの冷媒充 量500gに対してホース内冷媒量0.35 gとなるので、ホース取外し時の冷媒冷媒漏えいを0.35/500とする。
5-2.d.2.4

ホース接続不良による漏えい発生確率(機器への接続)

5-2.d.3

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)

1.00E-06

1.00E-06

1.00E-03

冷媒回収袋へのホース接続不良による冷媒漏えいを想定する。
機器へのホース接続は従来から行っている作業であるため、ヒューマンエラー『1.00×10-3』とする。

1.00E-03

作業中に誤って配管を破損させてしまい冷媒漏えいが発生すことを想定。
ヒューマンエラー発生確率：1/1000
近くに露出配管がある確率：1/10
配管と接触した場合に冷媒漏えいに至る確率：1/100
上記を乗じて算出。

5-2.d.4

真空ポンプの排気による冷媒漏えい

1.00E-02

1.00E-02

店内での真空ポンプによる真空引きにより、機械内に残った冷媒が放出することを想定する。
機器内の冷媒は大気圧となっており、微量と考え、『1.00×10-2』とする。

5-2.d.5

充 ホース接続部からの冷媒漏えい発生確率

5.20E-03

5.20E-03

集計値=No5-2.d.1.5+No5-2.f*(No5-2.d.5.1+No5-2.d.5.2）

5-2.d.5.1

充 ホース接続不良による漏えい発生確率

1.00E-03

1.00E-03

冷媒充 時のホース接続不良による冷媒漏えいを想定する。
冷媒充 時のホース接続は従来から行っている作業であるため、ヒューマンエラー『1.00×10-3』とする。

5-2.d.5.2

バルブ誤操作

1.00E-03

1.00E-03

冷媒充 後にバルブを閉じずにホースを外してしまうことを想定する。
冷媒充 後にバルブを閉じる作業は従来から行っている作業であるため、ヒューマンエラー『1.00×10-3』とする。

5 / 6 ページ

5-2.e.1

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

1.15E-02

1.15E-02

大

5-2.e.2

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.67E-02

1.67E-02

大冷媒漏えい解析結果より算出※空間体積・可燃域継続時間・時空積は割付表上【数値パラメータ】参照
空間的遭遇確率(静電気以外)=平均可燃空間体積[m3]/空間体積[m3]
冷媒漏えい解析結果より算出※空間体積・可燃域継続時間・時空積は割付表上【数値パラメータ】参照
空間的遭遇確率(静電気以外)=平均可燃空間体積[m3]/空間体積[m3]
冷媒漏えい解析結果より算出※空間体積・可燃域継続時間・時空積は割付表上【数値パラメータ】参照

5-2.e.3

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)8.13E-03

8.13E-03

小静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ1mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.2項 1)』参照)
冷媒漏えい解析結果より算出※空間体積・可燃域継続時間・時空積は割付表上【数値パラメータ】参照

5-2.e.4

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)1.18E-02

1.18E-02

5-2.f

冷媒漏えいに気付かない確率

1.00E-01

1.00E-01

5-2.k

冷媒回路内の残存冷媒を放出してしまう確率5.00E-02

2.02E-07

5-2.k.1

閉回路内に残存した冷媒を放出してしまう確率2.65E-09

2.65E-09

小静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ1mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.2項 1)』参照)
作業者が冷媒漏えいに気が付かない確率を1/10とする
集計値=No5-2.k.1+No5-2.k.2
集計値=No5-2.k.1.1*No5-2.k.1.2*No5-2.k.1.3

5-2.k.1.1

閉回路存在確率1.00E-03

1.00E-03

ショーケースの1/1000の機器に閉回路が存在すると想定

5-2.k.1.2

閉回路部品を交換する確率

2.65E-03

2.65E-03

閉回路内にある部品は膨張弁・電磁弁と想定する。(弁が閉じた状態で機械が停止し、弁の間の配管に冷媒が残存する。)
膨張弁・電磁弁交換比率 （日冷工：微燃性冷媒を使用した低温機器のリスク評価報告書(2017.11))[130回/年]÷ストック台数49,000台／10年）≒2.65E-3

5-2.k.1.3

閉回路存在に気付かない確率

1.00E-03

1.00E-03

ヒューマンエラー(1/1000)で閉回路存在に気付かない
集計値=No5-2.k.2.1

5-2.k.2

冷媒放出不足5.00E-02

2.00E-07

5-2.k.2.1

冷媒放出不足5.00E-02

5.00E-02

対策として5-2.z.1『防爆形真空ポンプによる残存冷媒の排除』、
5-2.z.12『窒素パージによる残存冷媒の排除』よる
冷媒放出不足軽減率を乗じる
集計値=No5-2.k.2.1*5-2.z.1*5-2.z.12
可燃性冷媒特有作業ヒューマンエラー(5/100)で冷媒放出不足となる
残存冷媒の排除するため冷媒放出後、下記の作業をすることを教育する
防爆形の真空ポンプで冷媒回路を真空引きする。
・時間的遭遇確率（対策）= 時間的遭遇確率(未対策)×対策を実施しない人の割合＋
時間的遭遇確率（未対策）×対策の効果の割合×（1-対策を実施しない人の割合）= 時間的遭遇確率(未対策)×(対策を実施しない人の割合＋対策の効果の割合×(1-対策を実施しない人の割合))

5-2.z.1

5-2.z.2

対策
防爆形真空ポンプによる残存冷媒の排除

対策
冷媒放出、充 作業時の店内着火源の排除――

2.00E-03

・対策を実施しない人の割合：0.001(修理業者は機器メーカの管理が行き届き、すべての修理業者が教育を受けると考えるが、実施しない人がヒューマンエラー1/1000の確率でいると想定)・対策の効果の割合：0.001(対策を行なっても、ヒューマンエラー1/1000の確率で冷媒が残存すると想定)対策の効果=対策を無視する人の確率＋対策の効果の割合×(1-対策を無視する人の確率)= 0.001+0.001×(1-0.001) = 0.002[-]
冷媒放出、充 時店作業時には店舗内の修理対象機器以外の着火源となる可能性のある全ての機器への通電を遮断した状態にすることを教育する。
・対策を実施しない人の割合：0.001(修理業者は機器メーカの管理が行き届き、すべての修理業者が教育を受けると考えるが、実施しない人がヒューマンエラー1/1000の確率でいると想定)・対策の効果の割合：0 (対策を行えば着火源は排除される)対策の効果=対策を実施しない人の割合＋対策の効果の割合×(1-対策を実施しない人の割合)= 0.001+0×(1-0.001) = 0.001[-]

1.00E-03

5-2.z.3

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断―

1.10E-02

5-2.z.4

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動により換気―

1.00E+00

漏えい検知器を携帯し、検知器が作動した場合に作業を中断し、検知器が冷媒を検知しなくなるまで、作業を再開してはいけないことを教育する。効果として着火源存在確率が低下する。
・対策を実施しない人の割合：0.001(修理業者は機器メーカの管理が行き届き、すべての修理業者が教育を受けると考えるが、実施しない人がヒューマンエラー1/1000の確率でいると想定)・対策の効果の割合：0.01 (保守点検の標準効果と同等とする)対策の効果=対策を実施しない人の割合＋対策の効果の割合×(1-対策を実施しない人の割合)= 0.001+0.01×(1-0.001) = 0.011[-]換気による効果が不明なため『1』とする。

5-2.z.5

対策
軍手の使用

―

1.10E-02

5-2.z.6

対策
ブラシモータの使用禁止―

1.00E-01

5-2.z.7

対策
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収器の使用禁止―

1.00E-01

修理時には軍手などの静電気を防止することが可能な手袋を着用し，静電気の発生を防止しなければいかないことを教育する。
・対策を実施しない人の割合：0.001(修理業者は機器メーカの管理が行き届き、すべての修理業者が教育を受けると考えるが、実施しない人がヒューマンエラー1/1000の確率でいると想定)・対策の効果の割合：0.01 (日冷工の調査結果から静電気は1/100の確率で発生するとした)対策の効果=対策を実施しない人の割合＋対策の効果の割合×(1-対策を実施しない人の割合)= 0.001+0.01×(1-0.001) = 0.011[-]
電動ドライバーを使用する場合にはブラシモータを使用する電動ドライバーを使用しないことを教育する。
教育と同様の対策効果とし、対策効果を1.00×10-1とする．
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収器を使用しないことを教育する。
教育と同様の対策効果とし、対策効果を1.00×10-1とする．

可燃性冷媒を使用していることを機械に表示し、注意喚起し、可燃性冷媒取扱に関する教育をする。
効果があるのは配管破損と作業に伴う着火源の扱いに対する注意のみであり効果範囲が極めて狭い為『1』(効果なし)とする。
5-2.z.8

対策
可燃性冷媒注意喚起ラベルによる注意喚起―

1.00E+00

5-2.z.9

対策
ろう付け後のリークテスト実施―

1.00E-02

5-2.z.10

対策
リーチインショーケース扉の低速開放―

1.00E+00《注意喚起表示内容》
火災の危険あり／可燃性物質
・冷媒が滞留しないような十分な換気を行う。
・冷媒が充 された状態での火気使用厳禁。
・配管を傷つけたり，損傷させたりしない。
経産省のマニュアルの検査・評価試験と同等とし，0.01 とする。
本対策なしとして『1』とする。

残存冷媒の排除するため冷媒放出後、 窒素ガスで冷媒回路をパージすることを教育する

5-2.z.11

対策
窒素パージによる残存冷媒の排除―

2.00E-03

5-2.z.12

対策
可燃性冷媒放出方法の教育―

1.00E+00

5-2.z.13

対策
換気による静電気発生確率低減―

5.86.E-01

5-2.z.14

対策
店内機器停止による静電気発生確率低減―

5.00.E-01

・対策を実施しない人の割合：0.001(修理業者は機器メーカの管理が行き届き、すべての修理業者が教育を受けると考えるが、実施しない人がヒューマンエラー1/1000の確率でいると想定)・対策の効果の割合：0.001(対策を行なっても，1/1000程度の冷媒が残存すると想定する．)
対策の効果=対策を無視する人の確率＋対策の効果の割合×(1-対策を無視する人の確率)= 0.001+0.001×(1-0.001) = 0.002[-]
可燃性冷媒の機器からの放出方法を教育する
作業中は店舗内の換気を作動状態にし，屋外に繋がる扉を開放状態にして通風をよくする。
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率は店内18.7%、屋外3.2%と想定しているが、通風をお良くすることにより、店内湿度は店内、屋外の平均湿度となるものと想定し、静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる確率は10.95%［=(18.7+3.2)/2］となるとする。
よって，対策時の静電気による着火確率を10.95/18.7倍にすることとする。
冷媒放出、充 作業時には店内機器への通電を遮断する対策(5-2.z.2)を実施するため、通常時に比べ、客が機器に触れ、静電気が発生する確率が低下すると考えられる。確率の低下率は50%とする。

6 / 6 ページ

F-2,f-2 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント【狭小店舗】
店内修理FTA

店内修理時の冷媒への着火確率[回/年/台]5-2

許容値：5.26E-08

1/6

R290 2.35E-05 未対策
R290 1.23E-08 対策あり

冷媒：R290

内蔵ケース
の故障確率
5-2.1
R290 1.00E-02 未対策
R290 1.00E-02 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動により換気
5-2.z.4
R290
未対策
R290 1.00E+00 対策あり

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2

冷凍回路修理を伴う修理時の着火確率
5-2.3

R290 1.71E-08 未対策
R290 1.44E-09 対策あり

R290 2.35E-03 未対策
R290 1.23E-06 対策あり

冷凍回路修理を伴なわない修理発生確率
5-2.2.1

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2.2

冷凍回路修理を伴う修理発生確率
5-2.3.1

2頁へ
R290 1.86E-08 未対策
R290 1.58E-09 対策あり

R290 9.16E-01 未対策
R290 9.16E-01 対策あり

冷媒放出、充 、真空引き、冷凍回路部品交換以外の作業での着火確率
5-2.3.2

R290 8.39E-02 未対策
R290 8.39E-02 対策あり

冷凍回路部品交換作業による着火確率5-2.3.4

冷媒放出、真空引き作業による着火確率5-2.3.3

5頁へ

R290 1.86E-08 未対策
R290 1.58E-09 対策あり

R290 2.50E-02 未対策
R290 1.20E-07 対策あり

R290 2.70E-03 未対策
R290 1.32E-05 対策あり

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2.2
2頁へ
R290 1.86E-08 未対策
R290 1.58E-09 対策あり

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.ｃ.1
6頁へ
R290 1.70E-08 未対策
R290 1.70E-08 対策あり

【庫外漏えい】冷媒放出、真空引き作業による着火確率5-2.3.3.2【庫内漏えい】冷媒放出、真空引き作業による着火確率5-2.3.3.1
R290 1.20E-09 未対策
R290 5.80E-12 対策あり

着火源存在確率(庫内漏えい)5-2.3.3.1.1

R290 6.98E-02 未対策
R290 2.38E-04 対策あり

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.1
R290 6.98E-02 未対策
R290 6.98E-02 対策あり

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.c.2

R290 8.36E-04 未対策
R290 1.04E-04 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.3.1.1.2
R290 1.00E+00 未対策
R290 3.41E-03 対策あり

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.3
R290 4.94E-02 未対策
R290 4.94E-02 対策あり

R290 5.72E-08 未対策
R290 5.72E-08 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.3.1.1.4

R290
未対策
R290 1.00E-03 対策あり

R290 1.24E-02 未対策
R290 1.24E-02 対策あり

R290 1.92E-03 未対策
R290 1.92E-03 対策あり

店内機器
（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.3

店内機器以外の店内着火源（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.7

6頁へ
R290 9.78E-03 未対策
R290 9.78E-03 対策あり

6頁へ
R290 7.16E-03 未対策
R290 4.19E-03 対策あり

対策
冷媒放出、充 作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2
R290
未対策
R290 1.00E-03 対策あり

対策
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収器の使用禁止
5-2.z.7
R290―
未対策
R290 1.00E-01 対策あり

冷媒
回収器の誤使用(庫内漏えい)5-2.a.5
R290 4.47E-01 未対策
R290 4.47E-01 対策あり

真空ポンプ
(庫内漏えい)5-2.a.9
R290 8.95E-01 未対策
R290 8.95E-01 対策あり

R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2

6頁へ対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3
R290
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

R290 5.62E-02 未対策
R290 2.75E-04 対策あり

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(冷媒放出、真空引き作業)
5-2.3.3.2.1.1

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.3.2.2.1

R290 4.80E-02 未対策
R290 4.80E-02 対策あり

ホースによる屋外冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率5-2.d.2

回収袋を介した冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率5-2.d.1
6頁へ

R290 1.69E-02 未対策
R290 2.11E-03 対策あり

電子ライター(庫内漏えい)5-2.b.5
店内機器（着火エネルギー大、庫内漏えい)
5-2.b.1

庫外
冷媒漏えい割合
5-2.c.2.1

対策
店内機器停止による静電気発生確率低減
5-2.z.14

R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

R290 3.80E-02 未対策
R290 3.80E-02 対策あり

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)
5-2.d.3
R290 1.00E-06 未対策
R290 1.00E-06 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.3.2.2.2

6頁へ
R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 1.00E+00 未対策
R290 3.45E-03 対策あり

真空ポンプの排気による冷媒漏えい
5-2.d.4
R290 1.00E-02 未対策
R290 1.00E-02 対策あり

R290 1.95E-03 未対策
R290 1.95E-03 対策あり

R290 5.55E-02 未対策
R290 1.91E-04 対策あり

R290 6.69E-04 未対策
R290 8.37E-05 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.2

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.4

R290 5.55E-02 未対策
R290 5.55E-02 対策あり

店内機器
（着火エネルギー大、庫外漏えい)
5-2.b.2
6頁へ対策
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収器の使用禁止
5-2.z.7

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3

R290―
未対策
R290 1.00E-01 対策あり

R290
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

R290
未対策
R290 5.00E-01 対策あり

冷媒
回収器の誤使用(庫外漏えい)5-2.a.6
R290 4.49E-01 未対策
R290 4.49E-01 対策あり

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.3.2.2.3

R290 3.93E-02 未対策
R290 3.93E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.3.2.2.4
R290 1.70E-02 未対策
R290 2.13E-03 対策あり

電子ライター(庫外漏えい)5-2.b.6

修理作業の時間率
5-2.c.1.3
R290 1.14E-04 未対策
R290 1.14E-04 対策あり

4頁へ
R290 6.27E-07 未対策
R290 7.52E-09 対策あり

着火源存在確率(庫外漏えい)5-2.3.3.2.2

R290 4.80E-02 未対策
R290 4.80E-02 対策あり

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.3.1.1.3

切断、カシメによる冷凍回路部品交換による着火確率5-2.3.4.2

3頁へ
R290 2.50E-02 未対策
R290 1.12E-07 対策あり

庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.3.2.1

R290 7.06E-02 未対策
R290 3.42E-04 対策あり

R290 3.02E-04 未対策
R290 1.29E-06 対策あり

バーナーによる冷凍回路部品交換による着火確率5-2.3.4.1

R290 2.70E-03 未対策
R290 1.32E-05 対策あり

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.3.1.1.1

対策
冷媒放出、充 作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2

冷媒充 作業による着火確率5-2.3.5

真空ポンプ(庫外漏えい)5-2.a.10
R290 8.99E-01 未対策
R290 8.99E-01 対策あり

店内機器以外の店内着火源（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8

R290 1.26E-02 未対策
R290 1.26E-02 対策あり

6頁へ
R290 7.25E-03 未対策
R290 4.24E-03 対策あり

対策
冷媒放出、充 作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2

対策
店内機器停止による静電気発生確率低減
5-2.z.14

R290
未対策
R290 1.00E-03 対策あり

R290
未対策
R290 5.00E-01 対策あり

店内機器
（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4
6頁へ
R290 9.79E-03 未対策
R290 9.79E-03 対策あり

対策
冷媒放出、充 作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2
R290
未対策
R290 1.00E-03 対策あり

F-2,f-2 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント【狭小店舗】
店内修理FTA

冷媒：R290

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2.2

2/6

R290 1.86E-08 未対策
R290 1.58E-09 対策あり

【庫内漏えい】冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2.2.1【庫外漏えい】冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2.2.2

R290 3.66E-10 未対策
R290 3.09E-11 対策あり

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1
6頁へ
R290 1.70E-08 未対策
R290 1.70E-08 対策あり

R290 1.83E-08 未対策
R290 1.55E-09 対策あり

着火源存在確率(庫内漏えい)5-2.2.2.1.1

着火源存在確率(庫外漏えい)5-2.2.2.2.2

庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.2.2.2..1

R290 2.16E-02 未対策
R290 1.82E-03 対策あり

R290 1.06E-06 未対策
R290 1.06E-06 対策あり

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.2.2.1.1.1

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.2.2.1.1.3

R290 1.28E-02 未対策
R290 1.13E-03 対策あり

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)
5-2.d.3

R290 8.78E-03 未対策
R290 6.92E-04 対策あり

R290 1.73E-02 未対策
R290 1.46E-03 対策あり

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.c.2
R290 5.72E-08 未対策
R290 5.72E-08 対策あり

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.2.2.2.2.1

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.2.2.2.2.3

R290 1.03E-02 未対策
R290 9.10E-04 対策あり

R290 7.02E-03 未対策
R290 5.53E-04 対策あり

R290 1.00E-06 未対策
R290 1.00E-06 対策あり

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.1
R290 6.98E-02 未対策
R290 6.98E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.2.2.1.1.2

R290 1.83E-01 未対策
R290 1.62E-02 対策あり

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.3
R290 4.94E-02 未対策
R290 4.94E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.2.2.1.1.4

庫外
冷媒漏えい割合
5-2.c.2.1

R290 1.78E-01 未対策
R290 1.40E-02 対策あり

R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

店内機器
（着火エネルギー大、庫内漏えい)
5-2.b.1
6頁へ
R290 1.24E-02 未対策
R290 1.24E-02 対策あり

電子ライター(庫内漏えい)5-2.b.5
R290 1.92E-03 未対策
R290 1.92E-03 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3

コンセントスパーク(庫内漏えい)5-2.a.1

R290
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

R290 1.69E-01 未対策
R290 1.69E-01 対策あり

店内機器
（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.3

店内機器以外の店内着火源（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.7

6頁へ
R290 9.78E-03 未対策
R290 9.78E-03 対策あり

6頁へ
R290 7.16E-03 未対策
R290 4.19E-03 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3
R290
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

冷凍回路修理を伴わない作業起因着火源（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.a.3

作業起因静電気(庫内漏えい)5-2.a.3.1
6頁へ
R290 1.36E-01 未対策
R290 1.49E-03 対策あり

6頁へ
R290 2.50E-02 未対策
R290 2.50E-03 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.4

R290 1.85E-01 未対策
R290 1.64E-02 対策あり
R290 5.55E-02 未対策
R290 5.55E-02 対策あり

店内機器
（着火エネルギー大、庫外漏えい)
5-2.b.2

R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

6頁へ
R290 1.26E-02 未対策
R290 1.26E-02 対策あり

R290 1.14E-04 未対策
R290 1.14E-04 対策あり

電動ドライバ(庫内漏えい)5-2.a.3.2

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.2.2.2.2.2

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2

修理作業の時間率
5-2.c.1.3

R290 1.61E-01 未対策
R290 3.99E-03 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.2

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3
R290
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.2.2.2.2.4
R290 1.79E-01 未対策
R290 1.41E-02 対策あり

R290 3.93E-02 未対策
R290 3.93E-02 対策あり

電子ライター(庫外漏えい)5-2.b.6
R290 1.95E-03 未対策
R290 1.95E-03 対策あり

コンセントスパーク(庫外漏えい)5-2.a.2
R290 1.70E-01 未対策
R290 1.70E-01 対策あり

店内機器
（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4
6頁へ
R290 9.79E-03 未対策
R290 9.79E-03 対策あり

店内機器以外の店内着火源（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3

冷凍回路修理を伴わない作業起因着火源（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.a.4

R290
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

R290 1.62E-01 未対策
R290 4.00E-03 対策あり

6頁へ
R290 7.25E-03 未対策
R290 4.24E-03 対策あり

作業起因静電気(庫外漏えい)5-2.a.4.1
6頁へ
R290 1.37E-01 未対策
R290 1.50E-03 対策あり

電動ドライバ(庫外漏えい)5-2.a.4.2
6頁へ
R290 2.50E-02 未対策
R290 2.50E-03 対策あり

F-2,f-2 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント【狭小店舗】
店内修理FTA

冷媒：R290冷媒回路内残存冷媒着火確率(バーナーによる部品交換作業)
5-2.3.4.1.2
R290 5.00E-02 未対策
R290 2.02E-07 対策あり

冷媒回路内の残存冷媒を放出してしまう確率
5-2.k
R290 5.00E-02 未対策
R290 2.02E-07 対策あり

バーナーとの空間的遭遇確率5-2.3.4.1.2.1
R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

バーナーとの
時間的遭遇確率5-2.3.4.1.2.2
R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

閉回路内に残存した冷媒を放出してしまう確率
5-2.k.1
R290 2.65E-09 未対策
R290 2.65E-09 対策あり

閉回路存在に気付かない確率
5-2.k.1.3
R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

閉回路部品を交換する確率5-2.k.1.2
R290 2.65E-03 未対策
R290 2.65E-03 対策あり

閉回路存在確率5-2.k.1.1
R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

冷媒放出不足5-2.k.2
R290 5.00E-02 未対策
R290 2.00E-07 対策あり

冷媒放出不足5-2.k.2.1

バーナーによる冷凍回路部品交換による着火確率5-2.3.4.1

3/6

R290 2.50E-02 未対策
R290 1.12E-07 対策あり

冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率(バーナーによる部品交換作業)
5-2.3.4.1.3
R290 6.33E-07 未対策
R290 2.18E-08 対策あり

バーナーにより冷凍回路部品取外す確率
5-2.3.4.1.1
R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

【庫外漏えい】冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率
5-2.3.4.1.3.7【庫内漏えい】冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率
5-2.3.4.1.3.1

R290 6.32E-07 未対策
R290 2.17E-08 対策あり

R290 1.22E-09 未対策
R290 4.16E-11 対策あり

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1
6頁へ
R290 1.70E-08 未対策
R290 1.70E-08 対策あり

着火源存在確率(庫内漏えい)5-2.3.4.1.3.2
R290 7.19E-02 未対策
R290 2.45E-03 対策あり

R290 6.98E-02 未対策
R290 6.98E-02 対策あり

対策
防爆形真空ポンプによる残存冷媒の排除
5-2.z.1

店内機器（着火エネルギー大、庫内漏えい)
5-2.b.1

バーナー使用時の修理作業に伴なう
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.4.1.3.9

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.1.3.5

R290 6.98E-02 未対策
R290 1.76E-03 対策あり

R290 5.00E-02 未対策
R290 5.00E-02 対策あり

R290
―
未対策
R290 2.00E-03 対策あり

R290 1.11E-05 未対策
R290 1.11E-05 対策あり

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.1.3.3

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.1

着火源存在確率(庫外漏えい)5-2.3.4.1.3.10

バーナーによる部品交換作業時
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.4.1.3.8

R290 2.07E-03 未対策
R290 6.91E-04 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.1.3.4

6頁へ
R290 1.24E-02 未対策
R290 1.24E-02 対策あり

R290 1.00E+00 未対策
R290 2.52E-02 対策あり

電子ライター(庫内漏えい)5-2.b.5
R290 1.92E-03 未対策
R290 1.92E-03 対策あり

対策
窒素パージによる残存冷媒の排除5-2.z.11

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3

バーナー(庫内漏えい)5-2.a.7

R290―
未対策
R290 2.00E-03 対策あり

R290
―
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

R290 9.93E-01 未対策
R290 9.93E-01 対策あり

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.3
R290 4.94E-02 未対策
R290 4.94E-02 対策あり

R290 1.10E-05 未対策
R290 1.10E-05 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.1.3.6
R290 4.19E-02 未対策
R290 1.40E-02 対策あり

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)
5-2.d.3
R290 1.00E-06 未対策
R290 1.00E-06 対策あり

店内機器
（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.3

店内機器以外の店内着火源（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.7

6頁へ
R290 9.78E-03 未対策
R290 9.78E-03 対策あり

6頁へ
R290 7.16E-03 未対策
R290 4.19E-03 対策あり

冷媒放出忘れ5-2.3.4.2.3.10
R290 1.00E-05 未対策
R290 1.00E-05 対策あり

R290 5.72E-02 未対策
R290 1.96E-03 対策あり

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.c.2
R290 5.72E-08 未対策
R290 5.72E-08 対策あり

庫外
冷媒漏えい割合
5-2.c.2.1
R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.1.3.13

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.1.3.11
R290 5.55E-02 未対策
R290 1.41E-03 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.2
R290 5.55E-02 未対策
R290 5.55E-02 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2

店内機器（着火エネルギー大、庫外漏えい)
5-2.b.2

R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

6頁へ
R290 1.26E-02 未対策
R290 1.26E-02 対策あり

R290 1.65E-03 未対策
R290 5.52E-04 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.1.3.12

R290 1.00E+00 未対策
R290 2.54E-02 対策あり

電子ライター(庫外漏えい)5-2.e.b.6
R290 1.95E-03 未対策
R290 1.95E-03 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3
対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3―
R290
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

電動ドライバ(庫内漏えい)5-2.a.3.2
6頁へ
R290 2.50E-02 未対策
R290 2.50E-03 対策あり

R290 1.14E-04 未対策
R290 1.14E-04 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3―
R290
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

バーナー
(庫外漏えい)5-2.a.8
R290 9.93E-01 未対策
R290 9.93E-01 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.4
R290 3.93E-02 未対策
R290 3.93E-02 対策あり

店内機器
（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4
6頁へ
R290 9.79E-03 未対策
R290 9.79E-03 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3―
R290
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.1.3.14

R290 4.20E-02 未対策
R290 1.41E-02 対策あり

店内機器以外の店内着火源（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8
6頁へ
R290 7.25E-03 未対策
R290 4.24E-03 対策あり

電動ドライバ(庫外漏えい)5-2.a.4.2
6頁へ
R290 2.50E-02 未対策
R290 2.50E-03 対策あり

F-2,f-2 (未対策,対策)

切断、カシメによる冷凍回路部品交換による着火確率5-2.3.4.2

A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント【狭小店舗】
店内修理FTA

冷媒：R290

4/6

R290 6.27E-07 未対策
R290 7.52E-09 対策あり

冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)
5-2.3.4.2.3

冷媒回路内残存冷媒着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)
5-2.3.4.2.2
R290 1.23E-06 未対策
R290 2.75E-12 対策あり

残存冷媒量
による係数
5-2.3.4.2.2.1
R290 1.00E-02 未対策
R290 1.00E-02 対策あり

閉回路内に残存した冷媒を放出してしまう確率
5-2.k.1

冷媒回路内の残存冷媒を放出してしまう確率
5-2.k
R290 5.00E-02 未対策
R290 2.02E-07 対策あり

冷媒放出不足5-2.k.2

R290 2.72E-08 未対策
R290 1.50E-08 対策あり

着火源存在確率(庫外漏えい)5-2.3.4.2.2.2
R290 2.45E-03 未対策
R290 1.36E-03 対策あり

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.2.2.3

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.2.2.5

切断、カシメによる冷凍回路部品交換確率
5-2.3.4.2.1
R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

【庫内漏えい】着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)
5-2.3.4.2.3.1【庫外漏えい】着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)
5-2.3.4.2.3.7

R290 5.21E-11 未対策
R290 2.87E-11 対策あり

R290 2.71E-08 未対策
R290 1.50E-08 対策あり

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1

着火源存在確率(庫内漏えい)5-2.3.4.2.3.2

庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.4.2.3.8

着火源存在確率(庫外漏えい)5-2.3.4.2.3.11

6頁へ
R290 2.65E-09 未対策
R290 2.65E-09 対策あり

閉回路存在に気付かない確率
5-2.k.1.3
R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

閉回路部品を交換する確率5-2.k.1.2
R290 2.65E-03 未対策
R290 2.65E-03 対策あり

閉回路存在確率5-2.k.1.1
R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

R290 5.00E-02 未対策
R290 2.00E-07 対策あり

冷媒放出不足5-2.k.2.1

R290 5.00E-02 未対策
R290 5.00E-02 対策あり

対策
防爆形真空ポンプによる残存冷媒の排除
5-2.z.1

R290 8.06E-04 未対策
R290 8.06E-04 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.2
R290 5.55E-02 未対策
R290 5.55E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.2.2.4
R290 1.45E-02 未対策
R290 1.45E-02 対策あり

R290 1.65E-03 未対策
R290 5.52E-04 対策あり

R290 1.70E-08 未対策
R290 1.70E-08 対策あり

R290 3.07E-03 未対策
R290 1.69E-03 対策あり

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.2.3.3

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.4

R290 9.99E-04 未対策
R290 9.99E-04 対策あり

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.2.3.5
R290 2.07E-03 未対策
R290 6.91E-04 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.2.2.6

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.3

R290 4.20E-02 未対策
R290 1.41E-02 対策あり

R290 4.94E-02 未対策
R290 4.94E-02 対策あり

店内機器
（着火エネルギー大、庫外漏えい)
5-2.b.2

店内機器（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4

6頁へ

6頁へ

R290 1.26E-02 未対策
R290 1.26E-02 対策あり

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.c.2
R290 5.72E-08 未対策
R290 5.72E-08 対策あり

R290 9.79E-03 未対策
R290 9.79E-03 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.2.3.6

R290 4.19E-02 未対策
R290 1.40E-02 対策あり

店内機器
（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.3

R290―
未対策
R290 2.00E-03 対策あり

店内機器以外の店内着火源（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.7

6頁へ
電子ライター(庫外漏えい)5-2.b.6
R290 1.95E-03 未対策
R290 1.95E-03 対策あり

店内機器以外の店内着火源（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.1

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.2.3.4

R290 9.78E-03 未対策
R290 9.78E-03 対策あり

6頁へ
R290 7.16E-03 未対策
R290 4.19E-03 対策あり

R290 6.98E-02 未対策
R290 6.98E-02 対策あり

R290 1.43E-02 未対策
R290 1.43E-02 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3

R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.2.3.14

R290 8.06E-04 未対策
R290 8.06E-04 対策あり

R290 1.65E-03 未対策
R290 5.52E-04 対策あり

R290
―
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

R290 2.50E-02 未対策
R290 2.50E-03 対策あり

電動ドライバ(庫外漏えい)5-2.a.4.2

冷媒放出忘れ5-2.3.4.2.3.10

R290 1.00E-05 未対策
R290 1.00E-05 対策あり

6頁へ
R290 2.50E-02 未対策
R290 2.50E-03 対策あり

R290 1.92E-03 未対策
R290 1.92E-03 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.2.3.13

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.2

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.4

R290 5.55E-02 未対策
R290 5.55E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.2.3.15
R290 4.20E-02 未対策
R290 1.41E-02 対策あり

R290 3.93E-02 未対策
R290 3.93E-02 対策あり

R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3

R290 1.10E-05 未対策
R290 1.10E-05 対策あり

店内機器
（着火エネルギー大、庫外漏えい)
5-2.b.2

電子ライター(庫外漏えい)5-2.b.6

6頁へ
R290 1.26E-02 未対策
R290 1.26E-02 対策あり

R290 1.95E-03 未対策
R290 1.95E-03 対策あり

店内機器
（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4
6頁へ

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)
5-2.d.3
R290 1.00E-06 未対策
R290 1.00E-06 対策あり

店内機器以外の店内着火源（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8
6頁へ

R290 9.79E-03 未対策
R290 9.79E-03 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3

R290 7.25E-03 未対策
R290 4.24E-03 対策あり

電動ドライバ(庫外漏えい)5-2.a.4.2
6頁へ

R290
―
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

6頁へ
R290 1.24E-02 未対策
R290 1.24E-02 対策あり

R290
―
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.2.3.12

R290 1.45E-02 未対策
R290 1.45E-02 対策あり

冷凍回路部品交換時の作業に伴う
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.4.2.3.9

電動ドライバ(庫内漏えい)5-2.a.3.2
6頁へ

電子ライター(庫内漏えい)5-2.b.5

庫外
冷媒漏えい割合
5-2.c.2.1

R290 1.14E-04 未対策
R290 1.14E-04 対策あり

6頁へ
R290 7.25E-03 未対策
R290 4.24E-03 対策あり

店内機器
（着火エネルギー大、庫内漏えい)
5-2.b.1

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3

R290 2.45E-03 未対策
R290 1.36E-03 対策あり

R290 3.93E-02 未対策
R290 3.93E-02 対策あり

R290
―
未対策
R290 2.00E-03 対策あり

対策
窒素パージによる残存冷媒の排除5-2.z.11

R290 1.11E-05 未対策
R290 1.11E-05 対策あり

R290 2.50E-02 未対策
R290 2.50E-03 対策あり

F-2,f-2 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント【狭小店舗】
店内修理FTA

冷媒：R290

冷媒充填作業による着火確率5-2.3.5

5/6

R290 3.02E-04 未対策
R290 1.29E-06 対策あり

【庫内漏えい】着火確率(冷媒充 作業)
5-2.3.5.1【庫外漏えい】着火確率(冷媒充 作業)
5-2.3.5.2

R290 9.55E-06 未対策
R290 4.62E-10 対策あり

R290 2.93E-04 未対策
R290 1.29E-06 対策あり

着火源存在確率(庫内漏えい)5-2.3.5.1.2

庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.3.5.1.1
R290 1.49E-04 未対策
R290 1.50E-06 対策あり

R290 5.70E-03 未対策
R290 5.21E-03 対策あり

R290 6.43E-02 未対策
R290 3.08E-04 対策あり

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1

着火源存在確率(庫外漏えい)5-2.3.5.2.2

庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.5.2.1

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.5.1.2.3

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.5.1.2.1

R290 5.14E-02 未対策
R290 2.48E-04 対策あり

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.5.2.2.1

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.c.2

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.5.2.2.3

6頁へ
R290 1.70E-08 未対策
R290 1.70E-08 対策あり

R290 6.35E-02 未対策
R290 2.04E-04 対策あり

ろう付け不良による
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.3.5.1.1.1

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.1

R290 1.49E-04 未対策
R290 1.49E-06 対策あり

R290 6.98E-02 未対策
R290 6.98E-02 対策あり

R290 8.36E-04 未対策
R290 1.04E-04 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.5.1.2.2

R290 9.09E-01 未対策
R290 2.92E-03 対策あり

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.3
R290 4.94E-02 未対策
R290 4.94E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.5.1.2.4

R290 1.69E-02 未対策
R290 2.11E-03 対策あり

対策
冷媒放出、充 作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2
R290―
未対策
R290 1.00E-03 対策あり

電子ライター(庫内漏えい)5-2.b.5

店内機器（着火エネルギー大、庫内漏えい)
5-2.b.1
6頁へ
R290 1.24E-02 未対策
R290 1.24E-02 対策あり

R290 1.92E-03 未対策
R290 1.92E-03 対策あり

リーチイン
ショーケースの割合
5-2.3.5.1.1.4
R290 2.97E-01 未対策
R290 2.97E-01 対策あり

対策
ろう付け後のリークテスト実施
5-2.z.9

R290 9.13E-01 未対策
R290 2.95E-03 対策あり

R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

店内機器
（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.3
6頁へ
R290 9.78E-03 未対策
R290 9.78E-03 対策あり

R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

店内機器以外の店内着火源（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.7
6頁へ
R290 7.16E-03 未対策
R290 4.19E-03 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3
R290―
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

真空ポンプ
(庫内漏えい)5-2.a.9

対策
冷媒放出、充 作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2
R290―
未対策
R290 1.00E-03 対策あり

対策
店内機器停止による静電気発生確率低減
5-2.z.14
R290―
未対策
R290 5.00E-01 対策あり

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)
5-2.d.3

R290―
未対策
R290 1.00E-01 対策あり

R290 1.00E-06 未対策
R290 1.00E-06 対策あり

R290 5.55E-02 未対策
R290 5.55E-02 対策あり

R290
―
未対策
R290 1.00E-02 対策あり

R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

店内機器以外の店内着火源（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8
R290 7.25E-03 未対策
R290 4.24E-03 対策あり

店内機器
（着火エネルギー大、庫外漏えい)
5-2.b.2
6頁へ
R290 1.26E-02 未対策
R290 1.26E-02 対策あり

真空ポンプ
(庫外漏えい)5-2.a.10

充 ホース接続部からの冷媒漏えい発生確率5-2.d.5
6頁へ

R290 5.00E-04 未対策
R290 5.00E-06 対策あり

R290
―
未対策
R290 1.00E-03 対策あり

ろう付け不良発生確率
5-2.3.5.1.1.2
R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

対策
店内機器停止による静電気発生確率低減
5-2.z.14
R290―
未対策
R290 5.00E-01 対策あり

冷媒充 作業時の作業に伴う冷媒漏えい発生確率
5-2.3.5.2.1.1

ろう付け不良による
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.5.2.1.2

対策
冷媒放出、充 作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2

R290 5.20E-03 未対策
R290 5.20E-03 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3
R290―
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

対策
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収器の使用禁止
5-2.z.7
R290―
未対策
R290 1.00E-01 対策あり

庫外
冷凍回路修理割合
5-2.3.5.2.1.3

R290 1.70E-02 未対策
R290 2.13E-03 対策あり

R290 3.93E-02 未対策
R290 3.93E-02 対策あり

店内機器
（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4
6頁へ

R290
―
未対策
R290 1.00E-02 対策あり

対策
ろう付け後のリークテスト実施
5-2.z.9

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.5.2.2.4

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.4

6頁へ

修理作業の時間率
5-2.c.1.3

R290 8.99E-01 未対策
R290 8.99E-01 対策あり

対策
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収器の使用禁止
5-2.z.7

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.2

R290 1.95E-03 未対策
R290 1.95E-03 対策あり

R290 5.70E-03 未対策
R290 5.21E-03 対策あり

R290 8.95E-01 未対策
R290 8.95E-01 対策あり

R290 6.69E-04 未対策
R290 8.37E-05 対策あり

電子ライター(庫外漏えい)5-2.b.6

R290 1.14E-04 未対策
R290 1.14E-04 対策あり

庫内
冷凍回路修理割合
5-2.3.5.1.1.3
R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.5.2.2.2

庫外
冷媒漏えい割合
5-2.c.2.1

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2

ろう付け不良発生確率
5-2.3.5.1.1.2
R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

R290 5.07E-02 未対策
R290 1.64E-04 対策あり

R290 5.72E-08 未対策
R290 5.72E-08 対策あり

R290 9.79E-03 未対策
R290 9.79E-03 対策あり

対策
冷媒放出、充 作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2
R290―
未対策
R290 1.00E-03 対策あり

F-2,f-2 (未対策,対策)
A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント【狭小店舗】
店内修理FTA

電動ドライバ(庫内漏えい)5-2.a.3.2

R290 1.36E-01 未対策
R290 1.49E-03 対策あり

R290
―
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

作業起因静電気(庫外漏えい)5-2.a.4.1

R290 2.50E-02 未対策
R290 2.50E-03 対策あり

作業起因静電気(庫内漏えい)5-2.a.3.1.1

R290 1.37E-01 未対策
R290 1.50E-03 対策あり

デフロストヒータ
5-2.b.1.8
R290 1.38E-03 未対策
R290 1.38E-03 対策あり

R290 7.25E-03 未対策
R290 4.24E-03 対策あり

対策
ブラシモータの使用禁止
5-2.z.6

電動ドライバ(庫内漏えい)5-2.a.3.2.1

R290 1.36E-01 未対策
R290 1.36E-01 対策あり

R290 2.50E-02 未対策
R290 2.50E-02 対策あり

R290
―
未対策
R290 1.00E-01 対策あり

対策
軍手着用
5-2.z.5

電動ドライバ(庫外漏えい)5-2.a.4.2.1

作業起因静電気(庫外漏えい)5-2.a.4.1.1

R290
―
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

R290 1.37E-01 未対策
R290 1.37E-01 対策あり

対策
ブラシモータの使用禁止
5-2.z.6

R290 2.50E-02 未対策
R290 2.50E-02 対策あり

照明スイッチ
5-2.b.1.2
R290 7.31E-03 未対策
R290 7.31E-03 対策あり

コピー機(発火事故)
5-2.b.1.9
R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

静電気
人体・その他扉
5-2.b.8.2

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 1.50E-03 未対策
R290 1.50E-03 対策あり

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 1.52E-03 未対策
R290 1.52E-03 対策あり

静電気
人体・リーチインケース扉
5-2.b.7.3

静電気
人体・オープンケース外装
5-2.b.7.4

静電気
人体・リーチインケース扉
5-2.b.8.3

静電気
人体・オープンケース外装
5-2.b.8.4

R290 4.16E-03 未対策
R290 4.16E-03 対策あり

R290 1.50E-03 未対策
R290 1.50E-03 対策あり

R290 4.21E-03 未対策
R290 4.21E-03 対策あり

R290 1.52E-03 未対策
R290 1.52E-03 対策あり

R290
―
未対策
R290 1.00E-01 対策あり

店内機器
(着火エネルギー大、、庫外漏えい)
5-2.b.2
R290 1.26E-02 未対策
R290 1.26E-02 対策あり

換気扇スイッチ
5-2.b.1.3
R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

フライヤスイッチ
5-2.b.1.4

電子レンジ
5-2.b.1.5

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

コピー機
(使用)
5-2.b.1.10

加湿装置
中華まん
5-2.b.1.11

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

電灯
5-2.b.1.6

R290 3.67E-16 未対策
R290 3.67E-16 対策あり

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

加湿装置
おでん
5-2.b.1.12

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

燃焼式暖房機
5-2.b.1.13

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 4.58E-05 未対策
R290 4.58E-05 対策あり

白熱球
5-2.b.1.7

コンセント
5-2.b.2.1
R290 3.71E-03 未対策
R290 3.71E-03 対策あり

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 7.43E-03 未対策
R290 7.43E-03 対策あり

コピー機(発火事故)
5-2.b.2.9

デフロストヒータ
5-2.b.2.8

コーヒディスペンサ
5-2.b.1.14
R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 1.38E-03 未対策
R290 1.38E-03 対策あり

換気扇スイッチ
5-2.b.2..3

照明スイッチ
5-2.b.2.2

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

コピー機
(使用)
5-2.b.2.10

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

充 ホース接続部からの冷媒漏えい発生確率5-2.d.5

R290 9.78E-03 未対策
R290 9.78E-03 対策あり

R290 3.80E-02 未対策
R290 3.80E-02 対策あり

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 5.20E-03 未対策
R290 5.20E-03 対策あり

R290 9.79E-03 未対策
R290 9.79E-03 対策あり

回収袋による
屋外冷媒廃棄の割合
5-2.d.1.1

回収袋による冷媒
放出作業の繰り返し回数
5-2.d.1.6

同じ失敗を繰り返す確率5-2.d.1.7

R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

R290 7.00E+00 未対策
R290 7.00E+00 対策あり

R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

ホース取り
外し時の漏えい(回収袋、冷媒充 )5-2.d.1.5
R290 5.00E-03 未対策
R290 5.00E-03 対策あり

冷媒回収袋の破損
5-2.d.1.2

R290 9.79E-03 未対策
R290 9.79E-03 対策あり

冷媒漏えいに気付かない確率5-2.ｆ
R290 1.00E-01 未対策
R290 1.00E-01 対策あり

ホース接続不良による漏えい発生確率(回収袋への接続)
5-2.d.1.3
R290 5.00E-02 未対策
R290 5.00E-02 対策あり

回収袋内冷媒量割合
5-2.d.1.8

フライヤスイッチ
5-2.b.2.4
R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

加湿装置
中華まん
5-2.b.2.11
R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

冷媒漏えいに気付かない確率
5-2.ｆ

―
R290
未対策
R290 1.00E+00 対策あり

回収袋内の冷媒放出位置が不適切
5-2.d.1.4

回収袋内冷媒量割合
5-2.d.1.8

R290 5.00E-02 未対策
R290 5.00E-02 対策あり

R290 1.43E-01 未対策
R290 1.43E-01 対策あり

R290 1.00E-01 未対策
R290 1.00E-01 対策あり

―
R290
未対策
R290 1.00E+00 対策あり

ホース接続不良による漏えい発生確率(機器への接続)
5-2.d.2.4

ホース先端の設置場所が不適切な確率
5-2.d.2.2

R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

R290 5.00E-02 未対策
R290 5.00E-02 対策あり

加湿装置
おでん
5-2.b.2.12

燃焼式暖房機
5-2.b.2.13

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

コーヒディスペンサ
5-2.b.2.14

R290 4.58E-05 未対策
R290 4.58E-05 対策あり

修理作業
の時間率
5-2.c.1.3

R290 1.00E-01 未対策
R290 1.00E-01 対策あり

対策
可燃性冷媒放出方法の教育
5-2.z.12

白熱球
5-2.b.2.7

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

R290 1.14E-04 未対策
R290 1.14E-04 対策あり

R290 1.43E-01 未対策
R290 1.43E-01 対策あり

対策
可燃性冷媒放出方法の教育
5-2.z.12

R290 3.75E-16 未対策
R290 3.75E-16 対策あり

庫内
冷媒漏えい割合
5-2.c.1.1

冷媒漏えいに気付かない確率5-2.ｆ

R290 7.00E-04 未対策
R290 7.00E-04 対策あり

電灯
5-2.b.2.6

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 1.70E-08 未対策
R290 1.70E-08 対策あり

R290 5.00E-03 未対策
R290 5.00E-03 対策あり

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

電子レンジ
5-2.b.2.5

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.ｃ.1

ホース取り
外し時の漏えい(回収袋、冷媒充 )5-2.d.1.5

ホースによる
屋外冷媒廃棄の割合
5-2.d.2.1

ホース取り
外し時の漏えい(ホースによる屋外放出)
5-2.d.2.3

R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり
ブラシモータ
(ON・OFF動作)
5-2.b.4.1

R290
―
未対策
R290 5.86E-01 対策あり

静電気
人体・店舗入口扉
5-2.b.8.1

ホースによる屋外冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率5-2.d.2

店内機器(着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4

R290―
未対策
R290 5.86E-01 対策あり

静電気
人体・その他扉
5-2.b.7.2

回収袋を介した冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率5-2.d.1

R290 9.78E-03 未対策
R290 9.78E-03 対策あり

対策
換気による静電気発生確率低減
5-2.z.13

静電気
人体・店舗入口扉
5-2.b.7.1

店内機器(着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.3

ブラシモータ
(ON・OFF動作)
5-2.b.3.1

6/6

対策
換気による静電気発生確率低減
5-2.z.13

R290 2.50E-02 未対策
R290 2.50E-03 対策あり

R290 1.24E-02 未対策
R290 1.24E-02 対策あり

R290 3.65E-03 未対策
R290 3.65E-03 対策あり

R290 7.16E-03 未対策
R290 4.19E-03 対策あり

電動ドライバ(庫外漏えい)5-2.a.4.2

店内機器(着火エネルギー大、庫内漏えい)
5-2.b.1

コンセント
5-2.b.1.1

店内機器以外の店内着火源(着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8

冷媒：R290

作業起因静電気(庫内漏えい)5-2.a.3.1

対策
軍手着用
5-2.z.5

店内機器以外の店内着火源(着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.7

充 ホース接続不良による漏えい発生確率
5-2.d.5.1

バルブ誤操作
5-2.d.5.2

R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2
R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

リーチイン
ショーケースの割合
5-2.c.1.4

R290 2.97E-01 未対策
R290 2.97E-01 対策あり

F-2,f-2 (未対策,対策)

確率数値割付表

A3冷媒内蔵SCリスクアセスメント【狭小店舗】
店内修理FTA
冷媒：R290【店舗内数値パラメータ】

ドア隙間

床面積[m2]

空間体積

[m3]

可燃域継続時間[min]

平均可燃空間体積[m3]

時空積[m3・min]

40.55

3.69

149.49未対策

2.35E-05

40.91

2.93

119.98

対策あり

1.23E-08

庫内漏れ[風速0.0m/s]

有

24.0

52.822

庫外漏れ（4分全量漏れ）[風速0.0m/s]

有

24.0

52.822

着火確率

許容値

5.26E-08

機器検討データ

R290
No.

項目
未対策

対策

2.35E-05

1.23E-08

漏えい
起因

備考

作業時間 可燃域継 着火源作 着火源存 着火源使 着火源作動 着火源の
着火
着火源
遭遇
（使用時間） 続時間
動時間 在時間用回数
回数
存在係数 エネルギー
起因
パターン
Ts[h]
Tv[h]
ΔTIc[h] ΔTI[h]
n[回]
nc[回]
k
区分
集計値=No5-2.1*(No5-2.2+No5-2.3)

5-2

店内修理時の冷媒への着火確率対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には換気を行うことを教育する。
'集計値=No5-2.1*(No5-2.2+No5-2.3)*No5-2.k.4
ショーケース普及台数190万台（日冷工調査）『報告書 3.2.1国内普及台数及び寿命』参照

5-2.1

内蔵ケースの故障確率

1.00E-02

2011〜2015 年度のろう付け作業が必要な件数の年平均値＝1594 件 （日冷工調査）
2011〜2015 年度のろう付け作業が不要な件数の年平均値＝17416 件 （日冷工調査）『報告書 6.5.1修理ステージの定義』参照

1.00E-02

内蔵ケースの故障確率=(ろう付け作業が必要な件数の年平均値＋ろう付け作業が不要な件数の年平均値数)/(普及台数)= (1594.8+17416)/190 万台=0.01

5-2.2

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率

集計値=No5-2.2.1*No5-2.2.2
1.71E-08

1.44E-09
2011〜2015 年度のろう付け作業が必要な件数の年平均値＝1594.8 件 （日冷工調査）
2011〜2015 年度のろう付け作業が不要な件数の平均値＝17416 件 （日冷工調査）『報告書 6.5.1修理ステージの定義』参照

5-2.2.1

冷凍回路修理を伴なわない
修理発生確率

9.16E-01

9.16E-01

5-2.2.2

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率

1.86E-08

1.58E-09

5-2.2.2.1【庫内漏えい】冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率

3.66E-10

3.09E-115-2.2.2.1.1

着火源存在確率(庫内漏えい)2.16E-02

1.82E-03

5-2.2.2.1.1.1

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

1.28E-02

1.13E-03

5-2.2.2.1.1.2

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

1.83E-01

1.62E-02

5-2.2.2.1.1.3

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)8.78E-03

6.92E-04

5-2.2.2.1.1.4

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)1.78E-01

1.40E-02

5-2.2.2.2【庫外漏えい】冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率

1.83E-08

1.55E-09

5-2.2.2.2.1

庫外冷媒漏えい発生確率

1.06E-06

1.06E-06

5-2.2.2.2.2

着火源存在確率(庫外漏えい)1.73E-02

1.46E-03

5-2.2.2.2.2.1

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.03E-02

9.10E-04

5-2.2.2.2.2.2

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.85E-01

1.64E-02

5-2.2.2.2.2.3

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)7.02E-03

5.53E-04

5-2.2.2.2.2.4

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)1.79E-01

1.41E-02

5-2.3

冷凍回路修理を伴う修理時の着火確率

2.35E-03

1.23E-06

冷凍回路修理を伴なわない修理発生確率=ろう付け作業が不要な件数の年平均値数/(ろう付け作業が必要な件数の年平均値＋ろう付け作業が不要な件数の年平均値数)→ 17416/(1594.8+17416)= 0.916
集計値=No5-2.2.2.1+No5-2.2.2.2
集計値=No5-2.2.2.1.1*No5-2.c.1

集計値=No5-2.2.2.1.1.1+No5-2.2.2.1.1.3
集計値=No5-2.2.2.1.1.2*No5-2.e.1
集計値=No5-2.b.1+No5-2.b.5+No5-2.a.1
対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値=No5-2.b.1+No5-2.b.5+(No5-2.a.1*5-2.z.3)
集計値=No5-2.2.2.1.1.4*No5-2.e.3
集計値=No5-2.b.3+No5-2.b.7+No5-2.a.3
対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値No5-2.b.3+No5-2.b.7+(No5-2.a.3*5-2.z.3)
集計値=No5-2.2.2.2.1+No5-2.2.2.2.2

集計値=No5-2.d.3+No5-2.c.2
集計値=No5-2.2.2.2.2.1+No5-2.2.2.2.2.3
集計値=No5-2.2.2.2.2.2*No5-2.e.2
集計値=No5-2.b.2+No5-2.b.6+No5-2.a.2
対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値=No5-2.b.2+No5-2.b.6+)No5-2.a.2*5-2.z.3)
集計値=No5-2.2.2.2.2.4*No5-2.e.4
集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+No5-2.a.4
対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+(No5-2.a.4*No5-2.z.3)
集計値=No5-2.3.1*（No5-2.3.2+No5-2.3.3+No5-2.3.4+No5-2.3.5)
2011〜2015 年度のろう付け作業が必要な件数の年平均値＝1594.8 件 （日冷工調査）
2011〜2015 年度のろう付け作業が不要な件数の平均値＝17416 件 （日冷工調査）『報告書 3.2.1 国内普及台数及び寿命』参照

5-2.3.1

冷凍回路修理を伴なう
修理発生確率5-2.3.2

冷媒放出、充 、真空引き、冷凍回路部品交換以外の作業での着火確率

1.86E-08

1.58E-09

5-2.3.3

冷媒放出、真空引き作業による着火確率2.70E-03

1.32E-05

5-2.3.3.1【庫内漏えい】冷媒放出、真空引き作業による着火確率1.20E-09

5.80E-125-2.3.3.1.1

着火源存在確率(庫内漏えい)7.06E-02

3.42E-04

5-2.3.3.1.1.1

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

6.98E-02

2.38E-04

8.39E-02

8.39E-02

冷凍回路修理を伴なう修理発生確率=ろう付け作業が必要な件数の年平均値/(ろう付け作業が必要な件数の年平均値＋ろう付け作業が不要な件数の年平均値数)→ 1594.8/(1594.8+17416)=0.08389
集計値=No5-2.2.2
集計値=No5-2.3.3.1+No5-2.3.3.2
集計値=No5-2.3.3.1.1*No5-2.c.1

集計値=No5-2.3.3.1.1.1+No5-2.3.3.1.1.3
集計値=No5-2.3.3.1.1.2*No5-2.e.1
集計値=No5-2.a.5+No5-2.a.9+No5-2.b.1+No5-2.b.5

5-2.3.3.1.1.2

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

1.00E+00

3.41E-03

5-2.3.3.1.1.3

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)8.36E-04

1.04E-04

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断すること、
冷媒放出、充 作業時には店内の着火源となる機器のブレーカをOFFすることを教育する。
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収器の使用禁止する。
'集計値=((No5-2.a.5+No5-2.a.9)*No5-2.z.7*No5-2.z.3)+(No5-2.b.1*No5-2.z.2)+No5-2.b.5
集計値=No5-2.3.3.1.1.4*No5-2.e.3
集計値=No5-2.b.72+No5-2.b.3

5-2.3.3.1.1.4

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)1.69E-02

2.11E-03

5-2.3.3.2【庫外漏えい】冷媒放出、真空引き作業による着火確率2.70E-03

1.32E-05

5-2.3.3.2.1

庫外冷媒漏えい発生確率

4.80E-02

4.80E-02

5-2.3.3.2.1.1

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(冷媒放出、真空引き作業)

4.80E-02

4.80E-02

5-2.3.3.2.2

着火源存在確率(庫外漏えい)5.62E-02

2.75E-04

5-2.3.3.2.2.1

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

5.55E-02

1.91E-04

対策として冷媒放出、充 作業時には店内の着火源となる機器のブレーカをOFFすることを教育する。
また、機器のブレーカをOFFすることによる静電気が発生する確率低下を加味する。
'集計値=No5-2.b.7*No5-2.z.14+No5-2.b.3*No5-2.z.2

集計値=No5-2.3.3.2.1+No5-2.3.3.2.2
集計値=No5-2.3.3.2.1.1+No5-2.c.2
集計値=No5-2.d.1+No5-2.d.2+No5-2.d.3+No5-2.d.4
集計値=No5-2.3.3.2.2.1+No5-2.3.3.2.2.3
集計値=No5-2.3.3.2.2.2*No5-2.e.2
集計値=No5-2.a.6+No5-2.a.10+No5-2.b.2+No5-2.b.6

5-2.3.3.2.2.2

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.00E+00

3.45E-03

5-2.3.3.2.2.3

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)6.69E-04

8.37E-05

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断すること、
冷媒放出、充 作業時には店内の着火源となる機器のブレーカをOFFすることを教育する。
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収器の使用禁止する。
'集計値=((No5-2.a.6+No5-2.a.10)*No5-2.z.7*No5-2.z.3)+(No5-2.b.2*No5-2.z.2)+No5-2.b.6
集計値=No5-2.3.3.2.2.4*No5-2.e.4
集計値=No5-2.b.8+No5-2.b.4

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)1.70E-02

2.13E-03

5-2.3.4

冷凍回路部品交換作業による着火確2.50E-02

1.20E-07

5-2.3.4.1

バーナーによる冷凍回路部品交換による着火確率2.50E-02

1.12E-07

5-2.3.4.1.1

バーナーにより冷凍回路部品取外す確率

5.00E-01

5.00E-01

5-2.3.3.2.2.4

対策として冷媒放出、充 作業時には店内の着火源となる機器のブレーカをOFFすることを教育する。
また、機器のブレーカをOFFすることによる静電気が発生する確率低下を加味する。
'集計値=No5-2.b.8*No5-2.z.14+No5-2.b.4*No5-2.z.2
集計値=No5-2.3.4.1+No5-2.3.4.2
集計値=(No5-2.3.4.1.2+No5-2.3.4.1.5)*No5-2.3.4.1.1
冷凍回路部品取外す際にバーナーを使用する確率を50％とする
集計値=No5-2.3.4.1.2.1*No5-2.3.4.1.2.2*No5-2.k

5-2.3.4.1.2

冷媒回路内残存冷媒着火確率(バーナーによる部品交換作業)

5.00E-02

2.02E-07

5-2.3.4.1.2.1

バーナーとの空間的遭遇確率1.00E+00

1.00E+00

バーナーに冷凍回路部品を外すと同時に冷媒漏えいするため空間的遭遇確率、
時間的遭遇確率共に『1』とする

5-2.3.4.1.2.2

バーナーとの
時間的遭遇確率1.00E+00

1.00E+00

冷凍回路内に冷媒が残像した状態でバーナーにより冷凍回路部品を取り外すことを想定する。
バーナーで冷凍回路部品を外すと同時に冷媒漏えいし、バーナーの炎にと接触するため
時間的遭遇確率は1とする。

5-2.3.4.1.3

冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率(バーナーによる部品交換作業)

6.33E-07

2.18E-08

集計値=No5-2.3.4.1.6+No5-2.3.4.1.11

1 / 6 ページ

集計値=No5-2.3.4.1.3.2*No5-2.c.1

5-2.3.4.1.3.1【庫内漏えい】冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率

1.22E-09

4.16E-115-2.3.4.1.3.2

着火源存在確率(庫内漏えい)7.19E-02

2.45E-03

5-2.3.4.1.3.3

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

6.98E-02

1.76E-03

5-2.3.4.1.3.4

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

1.00E+00

2.52E-02

集計値=No5-2.3.4.1.3.3+No5-2.3.4.1.3.5
集計値=No5-2.3.4.1.3.4*No5-2e.1
集計値=No5-2.b.1+No5-2.b.5+No5-2.a.7

5-2.3.4.1.3.5

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)2.07E-03

6.91E-04

5-2.3.4.1.3.6

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)4.19E-02

1.40E-02

5-2.3.4.1.3.7【庫外漏えい】冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率

6.32E-07

2.17E-08

5-2.3.4.1.3.8

バーナーによる部品交換作業時
庫外冷媒漏えい発生確率

1.11E-05

1.11E-05

5-2.3.4.1.3.9

バーナー使用時の修理作業に伴なう
庫外冷媒漏えい発生確率

1.10E-05

1.10E-05

5-2.3.4.1.3.10

着火源存在確率(庫外漏えい)5.72E-02

1.96E-03

5-2.3.4.1.3.11

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

5.55E-02

1.41E-03

5-2.3.4.1.3.12

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.00E+00

2.54E-02

5-2.3.4.1.3.13

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)1.65E-03

5.52E-04

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値=No5-2.b.1+No5-2.b.5+(No5-2.a.7*No5-2.z.3)
集計値=No5-2.3.4.1.3.6*No5-2.e.3
集計値=No5-2.b.3+No5-2.b.7+No5-2.a.3.2
対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値=No5-2.b.3+No5-2.b.7+No5-2.a.3.2*No5-2.z.3
集計値=No5-2.3.4.1.3.8*No5-2.3.4.1.3.10

集計値=No5-2.3.4.1.3.9*No5-2.c.2
集計値=No5-2.3.4.2.3.10+No5-2.d.3

集計値=No5-2.3.4.1.3.11*No5-2.3.4.1.3.13
集計値=No5-2.3.4.1.3.12*No5-2.e.2
集計値=No5-2.b.2+No5-2.b.6+No5-2.a.8
対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値=No5-2.b.2+No5-2.b.6+(No5-2.a.8*No5-2.z.3)
集計値=No5-2.3.4.1.3.14*No5-2.e.4
集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+No5-2.a.4.2

5-2.3.4.1.3.14

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)4.20E-02

1.41E-02

5-2.3.4.2

切断、カシメによる冷凍回路部品交換による着火確率

6.27E-07

7.52E-09

5-2.3.4.2.1

切断、カシメによる冷凍回路部品交換確率

5.00E-01

5.00E-01

5-2.3.4.2.2

冷媒回路内残存冷媒着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)

1.23E-06

2.75E-125-2.3.4.2.2.1

残存冷媒量による係数

1.00E-02

1.00E-02

5-2.3.4.2.2.2

着火源存在確率(庫外漏えい)2.45E-03

1.36E-03

5-2.3.4.2.2.3

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

8.06E-04

8.06E-04

5-2.3.4.2.2.4

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.45E-02

1.45E-02

5-2.3.4.2.2.5

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)1.65E-03

5.52E-04

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+No5-2.a.4.2*No5-2.z.3
集計値=(No5-2.3.4.2.2+No5-2.3.4.2.3)*No5-2.3.4.2.1
冷凍回路部品取外す際に切断する確率を50％とする
集計値=No5-2.3.4.2.2.1*No5-2.3.4.2.2.2*No5-2.k
閉鎖回路に残存する冷媒量は全体量の1/100以下、
これが漏れた場合時空積は1/100になると想定集計値=No5-2.3.4.2.2.3*No5-2.3.4.2.2.5
集計値=No5-2.3.4.2.2.4*No5-2.e.2
集計値=No5-2.b.2+No5-2.b.6

集計値=No5-2.3.4.2.2.6*No5-2.e.4
集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+No5-2.a.4.2

5-2.3.4.2.2.6

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)4.20E-02

1.41E-02

5-2.3.4.2.3

冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)

2.72E-08

1.50E-08

5-2.3.4.2.3.1【庫内漏えい】着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)

5.21E-11

2.87E-115-2.3.4.2.3.2

着火源存在確率(庫内漏えい)3.07E-03

1.69E-03

5-2.3.4.2.3.3

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

9.99E-04

9.99E-04

5-2.3.4.2.3.4

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

1.43E-02

1.43E-02

5-2.3.4.2.3.5

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)2.07E-03

6.91E-04

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+No5-2.a.4.2*No5-2.z.3
集計値=No5-2.3.4.2.3.1+No5-2.3.4.2.3.7
集計値=No5-2.3.4.2.3.2*No5-2.c.1

集計値=No5-2.3.4.2.3.3+No5-2.3.4.2.3.5
集計値=No5-2.3.4.2.3.4*No5-2.e.1
集計値=No5-2.b.1+No5-2.b.5

集計値=No5-2.3.4.2.3.6*No5-2.e.3
集計値=No5-2.b.3+No5-2.b.7+No5-2.a.3.2

5-2.3.4.2.3.6

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)4.19E-02

1.40E-02

5-2.3.4.2.3.7【庫外漏えい】着火確率(切断、カシメによる部品交換作業）

2.71E-08

1.50E-08

5-2.3.4.2.3.8

庫外冷媒漏えい発生確率

1.11E-05

1.11E-05

5-2.3.4.2.3.9

冷凍回路部品交換時の作業に伴う
庫外冷媒漏えい発生確率対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値=No5-2.b.3+No5-2.b.7+No5-2.a.3.2*No5-2.z.3
集計値=No5-2.3.4.2.3.8*No5-2.3.4.2.3.11

集計値=No5-2.3.4.2.3.9*No5-2.c.2
集計値=No5-2.d.3+No5-2.3.4.2.3.10

1.10E-05

1.10E-05

5-2.3.4.2.3.10

冷媒放出忘れ1.00E-05

1.00E-05

5-2.3.4.2.3.11

着火源存在確率(庫外漏えい)2.45E-03

1.36E-03

5-2.3.4.2.3.12

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

8.06E-04

8.06E-04

5-2.3.4.2.3.13

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.45E-02

1.45E-02

5-2.3.4.2.3.14

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)1.65E-03

5.52E-04

5-2.3.4.2.3.15

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)4.20E-02

1.41E-02

5-2.3.5

冷媒充 作業による着火確率

3.02E-04

1.29E-06

5-2.3.5.1【庫内漏えい】着火確率(冷媒充 作業)

9.55E-06

4.62E-10

5-2.3.5.1.1

庫内冷媒漏えい発生確率

1.49E-04

1.50E-06

部品交換作業前に冷媒放出を実施しなかったことを想定する。部品交換作業は冷媒放出、真空引き、窒素パージを行った後の作業となる。冷媒放出忘れによる冷媒漏えいが発生するのはすべての工程を実行しなかった場合となる。
よって冷媒放出をしていない状態で部品交換作業をしてしまう確率はヒューマンエラー『1.00×10-3』とし、更に真空引き、窒素パージをし忘れる確率を各『1.00×10-1』とする。
よって(1.00×10-3)ｘ (1.00×10-1)ｘ (1.00×10-1)= 1.00×10-5とする。
集計値=No5-2.3.4.2.3.12+No5-2.3.4.2.3.14
集計値=No5-2.3.4.2.3.13*No5-2.e.2
集計値=No5-2.b.2+No5-2.b.6

集計値=No5-2.3.4.2.3.15*No5-2.e.4
集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+No5-2.a.4.2
対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+No5-2.a.4.2*No5-2.z.3
集計値=No5-2.3.5.1+No5-2.3.5.2
集計値=No5-2.3.5.1.1+No5-2.3.5.2.1.2

集計値=No5-2.3.5.1.1.1+5-2.c.1
集計値=No5-2.3.5.1.1.2*No5-2.3.5.1.1.3*No5-2.3.5.1.1.4

5-2.3.5.1.1.1
5-2.3.5.1.1.2
5-2.3.5.1.1.3

ろう付け不良による
庫内冷媒漏えい発生確率
ろう付け不良発生確率
庫内
冷凍回路修理割合

1.49E-04

1.49E-06

対策としてリークテストの実施の教育を行う。
'集計値=No5-2.3.5.1.1.2*No5-2.3.5.1.1.3**No5-2.3.5.1.1.4No5-2.z.9

1.00E-03

1.00E-03

5.00E-01

5.00E-01

ヒューマンエラーによるろう付け不良発生確率：1/1000
冷凍回路修理の50%が庫内冷凍回路修理と想定する
・平成23年度から平成27年度の5年間における、内蔵ショーケースの出荷台数は、58097+52557+53534+52410+58001=274599[台]
その内、リーチインショーケースの出荷台数は、13830+14677+16534+17634+18881=81556[台]（日冷工調査）5-2.3.5.1.1.4

リーチインショーケースの割合

2.97E-01

2.97E-01

5-2.3.5.1.2

着火源存在確率(庫内漏えい)6.43E-02

3.08E-04

5-2.3.5.1.2.1

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

6.35E-02

2.04E-04

5-2.3.5.1.2.2

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

9.09E-01

2.92E-03

5-2.3.5.1.2.3

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)8.36E-04

1.04E-04

リーチインショーケースの割合は、81556[台]/274599[台] = 0.297[-]『報告書 3.4.2 初期設置時漏えい発生確率』参照
集計値=No5-2.3.5.1.2.1+No5-2.3.5.1.2.3
集計値=No5-2.3.5.1.2.2*5-2.e.1
集計値=No5-2.a.9+No5-2.b.1+No5-2.b.5
対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断すること、
冷媒放出、充 作業時には店内の着火源となる機器のブレーカをOFFすることを教育する。
非防爆形真空ポンプの使用禁止する。
'集計値=(No5-2.a.9*No5-2.z.7*No5-2.z.3)+(No5-2.b.1*No5-2.z.2)+No5-2.b.5
集計値=No5-2.3.5.1.2.4*5-2.e.3
集計値=No5-2.b.7+No5-2.b.3

5-2.3.5.1.2.4

5-2.3.5.2
5-2.3.5.2.1
5-2.3.5.2.1.1

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)【庫外漏えい】着火確率(冷媒充 作業)
庫外冷媒漏えい発生確率
冷媒充 作業時の作業に伴う冷媒漏えい発生確率

1.69E-02

2.11E-03

2.93E-04

1.29E-06

5.70E-03

5.21E-03

5.70E-03

5.21E-03

5.00E-04

5.00E-06

5.00E-01

5.00E-01

対策として冷媒放出、充 作業時には店内の着火源となる機器のブレーカをOFFすることを教育する。
また、機器のブレーカをOFFすることによる静電気が発生する確率低下を加味する。
''集計値=No5-2.b.7*No5-2.z.14+No5-2.b.3*No5-2.z.2

集計値=No5-2.3.5.2.1.1+No5-2.c.2
集計値=No5-2.3.5.2.1.2+No5-2.d.5+No5-2.d.3
集計値=No5-2.3.5.1.1.2*No5-2.3.5.2.1.3

5-2.3.5.2.1.2

5-2.3.5.2.1.3

ろう付け不良による
庫外冷媒漏えい発生確率
庫外
冷凍回路修理割合対策としてリークテストの実施の教育を行う。
'集計値=No5-2.3.5.1.1.2*No5-2.3.5.2.1.3*No5-2.z.9
冷凍回路修理の50%が庫外冷凍回路修理と想定する

2 / 6 ページ

5-2.3.5.2.2

着火源存在確率(庫外漏えい)5.14E-02

2.48E-04

5-2.3.5.2.2.1

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

5.07E-02

1.64E-04

集計値=No5-2.3.5.2.2.1+No5-2.3.5.2.2.3
集計値=No5-2.3.5.2.2.2+No5-2.e.2
集計値=No5-2.a.10No5-2.b.2+No5-2.b.6

5-2.3.5.2.2.2

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

9.13E-01

2.95E-03

5-2.3.5.2.2.3

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)6.69E-04

8.37E-05

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断すること、
冷媒放出、充 作業時には店内の着火源となる機器のブレーカをOFFすることを教育する。
非防爆形真空ポンプの使用禁止する。
'集計値=(No5-2.a.10*No5-2.z.7*No5-2.z.3)+(No5-2.b.2*No5-2.z.2)+No5-2.b.6
集計値=No5-2.3.5.2.2.4+No5-2.e.4
集計値=No5-2.b.8+No5-2.b.4

5-2.3.5.2.2.4

5-2.a.1

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)コンセントスパーク(庫内漏えい)1.70E-02

1.69E-01

対策として冷媒放出、充 作業時には店内の着火源となる機器のブレーカをOFFすることを教育する。
また、機器のブレーカをOFFすることによる静電気が発生する確率低下を加味する。
''集計値=No5-2.b.8*No5-2.z.14+No5-2.b.4*No5-2.z.2

2.13E-03

1.69E-01

作業外

作業

②

1.00E+00

6.76E-01 1.39E-06 1.39E-06

1

1

2.50E-01

大ショーケースに電圧が印可された状態で電源コンセントを抜いた時に発生するスパークを想定する.
ショーケースの上部にコンセントがある場合と，下部にコンセントがある場合をそれぞれ50％とし，下部にコンセントがある場合に下部に生成される可燃域にさらされるとした．
また，50%がブレーカを切らずにコンセントを外すとした．ブレーカを切らずにコンセントを外す理由としてはブレーカが不明な場合や，100V機種はブレーカを切ると同ブレーカに接続されている他の機器の電源も切れてしまうためブレーカを切れない場合，不注意等がある．
よって，着火源の存在係数 kは50％×50％=25％とする．
スパーク発生時間＝5ms、作業時間を1時間とした。
作業時間Ts＝1[h]アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/1000/60/60=1.39E-06

5-2.a.2

コンセントスパーク(庫外漏えい)1.70E-01

1.70E-01

作業外

作業

②

1.00E+00

6.82E-01 1.39E-06 1.39E-06

1

1

2.50E-01

大ショーケースに電圧が印可された状態で電源コンセントを抜いた時に発生するスパークを想定する.
ショーケースの上部にコンセントがある場合と，下部にコンセントがある場合をそれぞれ50％とし，下部にコンセントがある場合に下部に生成される可燃域にさらされるとした．
また，50%がブレーカを切らずにコンセントを外すとした．ブレーカを切らずにコンセントを外す理由としてはブレーカが不明な場合や，100V機種はブレーカを切ると同ブレーカに接続されている他の機器の電源も切れてしまうためブレーカを切れない場合，不注意等がある．
よって，着火源の存在係数 kは50％×50％=25％とする．
スパーク発生時間＝5ms、作業時間を1時間とした。
作業時間Ts＝1[h]アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/1000/60/60=1.39E-06
集計値=No5-2.a.3.1+No5-2.a.3.2

5-2.a.3

冷凍回路修理を伴わない作業起因着火源(庫内漏えい、着火エネルギー小)1.61E-01

3.99E-03

5-2.a.3.1

作業起因静電気(庫内漏えい)1.36E-01

1.49E-03

集計値=No5-2.a.3.1.1
対策として軍手などの静電気を防止することが可能な手袋を着用し，静電気の発生を防止しなければいけないことを教育する。
集計値=No5-2.a.3.1.1*No5-2.z.5
作業時間Ts＝1[h]静電気の放電は作業の最初に修理するショーケースに触った際と修理後にショーケースのパネルをつける際起きるとし、合計2回強い放電を放つとした。
想定する作業は、ケース下のアジャストボルトを手回しであげる、スカートパネルを触る。
静電気によるスパーク時間を1μsとする。⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.78E-10

5-2.a.3.1.1

作業起因静電気(庫内漏えい)1.36E-01

1.36E-01

作業外

作業

②

1.00E+00

4.78E-01 2.78E-10 2.78E-10

22

1.87E-01

小東京の気象データを店舗内温度に換算して求めた
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ1mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.2項 1)』参照)
集計値=No5-2.a.3.2.1

5-2.a.3.2

電動ドライバ(庫内漏えい)2.50E-02

対策としてブラシモータを使用してはならないことを教育する。
集計値=No5-2.a.3.2.1*No5-2.z.6

2.50E-03

5-2.a.3.2.1

電動ドライバ(庫内漏えい)2.50E-02

2.50E-02

5-2.a.4

冷凍回路修理を伴わない作業起因着火源(庫外漏えい、着火エネルギー小)1.62E-01

4.00E-03

5-2.a.4.1

作業起因静電気(庫外漏えい)1.37E-01

1.50E-03

作業外

作業

②

1.00E+00

4.78E-01 8.33E-04 8.33E-04

10

10

2.50E-02

小作業時間Ts＝1[h]作業時に電動ドライバーにて、ショーケースのスカートパネルやカバーを取り外したり、交換部品の取外し、取付けを行うことを想定する。電動ドライバーの使用率を50％とする。着火源となる電動ドライバーはブラシモーター式のみであり、その存在確率を5％とする。
よって、着火源の存在係数kは50％ x 5%=2.5%とする。 電動ドライバーの使用は1回あたり3秒、10回使用とする。
ブラシモーターの放電エネルギーは小さいため，可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.4項 3)』参照)
集計値=No5-2.a.4.1+No5-2.a.4.2

集計値=No5-2.a.4.1.1
対策として軍手などの静電気を防止することが可能な手袋を着用し，静電気の発生を防止しなければいかないことを教育する。
集計値=No5-2.a.4.1.1*No5-2.z.5
作業時間Ts＝1[h]静電気の放電は作業の最初に修理するショーケースに触った際と修理後にショーケースのパネルをつける際起きるとし、合計2回強い放電を放つとした。
想定する作業は、ケース下のアジャストボルトを手回しであげる、
スカートパネルを触る等の作業。
静電気によるスパーク時間を1μsとする。
⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.78E-10
5-2.a.4.1.1

作業起因静電気(庫外漏えい)1.37E-01

1.37E-01

作業外

作業

②

1.00E+00

4.82E-01 2.78E-10 2.78E-10

22

1.87E-01

小東京の気象データを店舗内温度に換算して求めた
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ1mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.2項 1)』参照)
集計値=No5-2.a.4.2.1

5-2.a.4.2

電動ドライバ(庫外漏えい)2.50E-02

2.50E-03

対策としてブラシモータを使用してはならないことを教育する。
集計値=No5-2.a.4.2.1*No5-2.z.6

5-2.a.4.2.1

電動ドライバ(庫外漏えい)2.50E-02

2.50E-02

作業外

作業

②

1.00E+00

4.82E-01 8.33E-04 8.33E-04

10

10

2.50E-02

小作業時間Ts＝1[h]作業時に電動ドライバーにて、ショーケースのスカートパネルやカバーを取り外したり、交換部品の取外し、取付けを行うことを想定する。電動ドライバーの使用率を50％とする。着火源となる電動ドライバーはブラシモーター式のみであり、その存在確率を5％とする。
よって、着火源の存在係数kは50％ x 5%=2.5%とする。 電動ドライバーの使用は1回あたり3秒、10回使用とする。
ブラシモーターの放電エネルギーは小さいため，可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.4項 3)』参照)

5-2.a.5

冷媒回収器の誤使用(庫内漏えい)4.47E-01

4.47E-01

作業外

作業

②

1.00E+00

6.76E-01 1.39E-06 1.39E-06

2

2

0.5

大

R290などの可燃性冷媒を20日前までの届け出なしに冷媒回収機により回収することは禁止されているが、誤って冷媒回収機を使用してしまうことを想定する。冷媒回収器の電源スイッチが着火源となる。
誤って冷媒回収機を使用してしまう確率を50％と想定する。よって、着火源存在係数k=0.5とする。
電源スイッチのON・OFFは作業開始、終了時の合計2回、放電時間各5msとする。

5-2.a.6

冷媒回収器の誤使用(庫外漏えい)4.49E-01

4.49E-01

作業外

作業

②

1.00E+00

6.82E-01 1.39E-06 1.39E-06

2

2

0.5

大

R290などの可燃性冷媒を20日前までの届け出なしに冷媒回収機により回収することは禁止されているが、誤って冷媒回収機を使用してしまうことを想定する。冷媒回収器の電源スイッチが着火源となる。
誤って冷媒回収機を使用してしまう確率を50％と想定する。よって、着火源存在係数k=0.5とする。
電源スイッチのON・OFFは作業開始、終了時の合計2回、放電時間各5msとする。

5-2.a.7

バーナー(庫内漏えい)9.93E-01

9.93E-01

作業外

作業

②

1.00E+00

6.76E-01 3.33E-02 3.33E-02

4

4

1

大

バーナーによるによる冷凍回路部品の交換を想定する．
故障部品交換の為，2ヶ所の部品の取り外しと取付の計4回バーナーにより熱すると想定し，バーナーの使用回数は4回，1回の使用時間を2minと想定する．

5-2.a.8

バーナー(庫外漏えい)9.93E-01

9.93E-01

作業外

作業

②

1.00E+00

6.82E-01 3.33E-02 3.33E-02

4

4

1

大

バーナーによるによる冷凍回路部品の交換を想定する．
故障部品交換の為，2ヶ所の部品の取り外しと取付の計4回バーナーにより熱すると想定し，バーナーの使用回数は4回，1回の使用時間を2minと想定する．

5-2.a.9

真空ポンプ(庫内漏えい)8.95E-01

8.95E-01

作業外

作業

②

1.00E+00

6.76E-01 1.39E-06 1.39E-06

2

2

1

大

非防爆形真空ポンプの電源スイッチが着火源
電源スイッチのON・OFFは作業開始、終了時の合計2回
放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06

5-2.a.10

真空ポンプ(庫外漏えい)8.99E-01

8.99E-01

作業外

作業

②

1.00E+00

6.82E-01 1.39E-06 1.39E-06

2

2

1

大

非防爆形真空ポンプの電源スイッチが着火源
電源スイッチのON・OFFは作業開始、終了時の合計2回
放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06

5-2.b.1

店内機器(着火エネルギー大、庫内漏えい)

1.24E-02

1.24E-02

5-2.b.1.1

コンセント

3.65E-03

3.65E-03

作業

作業外

④

1.00E+00

6.76E-01 1.39E-06 1.39E-06

2

1

0.5

大

5-2.b.1.2

照明スイッチ

7.31E-03

7.31E-03

作業

作業外

④

1.00E+00

6.76E-01 1.39E-06 1.39E-06

2

1

1

大

5-2.b.1.3

換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

6.76E-01 1.39E-06 1.39E-06

0

1

1

大

集計値=No5-2.b.1.1〜No5-2.b.1.14の合計値

平形ショーケース機械室もれ・冷媒500g・4分全量漏れより清掃のため1日2回清掃のため計4回抜き差し、
但し着火に関わる回数は2回（指すときは着火源にならない）。
50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜き差しする。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1日/2回スイッチONOFF、
但し着火に関わる回数は2回（ON→OFF のみ着火源になる）
放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
一般的に常時運転のため、ON・OFF無し
狭小店舗にはフライヤは存在しないと想定

5-2.b.1.4

フライヤスイッチ

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

6.76E-01 1.39E-06 1.39E-06

105-2.b.1.5

電子レンジ

3.67E-16

3.67E-16

作業

作業外

④

1.00E+00

6.76E-01 1.67E-01 1.67E-01 3.09E-07

5-2.b.1.6

電灯

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

6.76E-01 0.00E+00 0.00E+00

03 / 6 ページ

10

大1.00E+00

1.00E+00

大電子レンジの発火事故時の炎が着火源
1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））⇒着火源使用回数n[回/日]=2.5X17/376,406/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60※可燃域継続時間は割付表上【数値パラメータ】参照

1

1

大

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

5-2.b.1.7

白熱球

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

6.76E-01 0.00E+00 0.00E+00

0

1

1

大

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

5-2.b.1.8

デフロストヒータ

1.38E-03

1.38E-03

作業

作業外

④

1.00E+00

6.76E-01 2.30E+00 2.30E+00

1

1

0.01

大

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01

5-2.b.1.9

コピー機(発火事故)

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

6.76E-01 1.67E-01 1.67E-01 4.74E-09

1

0.00E+00

大5-2.b.1.10

コピー機
(使用)

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

6.76E-01 5.00E-02 5.00E-02

50

10.00E+00

大5-2.b.1.11

加湿装置
中華まん

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

6.76E-01 1.39E-06 1.39E-06

10

1

0

大

5-2.b.1.12

加湿装置
おでん

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

6.76E-01 1.39E-06 1.39E-06

10

1

0

大

5-2.b.1.13

燃焼式暖房機

4.58E-05

4.58E-05

作業

作業外

④

1.00E+00

6.76E-01 1.00E+01 1.00E+01

1

10.0001大5-2.b.1.14

コーヒディスペンサ

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

6.76E-01 1.39E-06 1.39E-06

186

1

0

大

5-2.b.2

店内機器(着火エネルギー大、庫外漏えい)

1.26E-02

1.26E-02

5-2.b.2.1

コンセント

3.71E-03

3.71E-03

作業

作業外

④

1.00E+00

6.82E-01 1.39E-06 1.39E-06

2

1

0.5

大

5-2.b.2.2

照明スイッチ

7.43E-03

7.43E-03

作業

作業外

④

1.00E+00

6.82E-01 1.39E-06 1.39E-06

2

1

1

大

1日/2回スイッチONOFF、
但し着火に関わる回数は2回（ON→OFF のみ着火源になる）
放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06

5-2.b.2.3

換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

6.82E-01 1.39E-06 1.39E-06

0

1

1

大

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

5-2.b.2.4

フライヤスイッチ

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

6.82E-01 1.39E-06 1.39E-06

10

1

0

大

狭小店舗にコピー機は存在しないと想定

狭小店舗にコピー機は存在しないと想定

狭小店舗に加湿装置(中華まん)は存在しないと想定
狭小店舗に加湿装置(おでん)は存在しないと想定
普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]狭小店舗にコーヒーディスペンサは存在しないと想定

集計値=No5-2.b.2.1〜No5-2.b.2.14の合計値

5-2.b.2.5

電子レンジ

3.75E-16

3.75E-16

作業

作業外

④

1.00E+00

6.82E-01 1.67E-01 1.67E-01 3.09E-07

5-2.b.2.6

電灯

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

6.82E-01 0.00E+00 0.00E+00

5-2.b.2.7

白熱球

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

5-2.b.2.8

デフロストヒータ

1.38E-03

1.38E-03

作業

作業外

④

5-2.b.2.9

コピー機(発火事故)

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

5-2.b.2.10

コピー機
(使用)

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

清掃のため1日2回清掃のため計4回抜き差し、
但し着火に関わる回数は2回（指すときは着火源にならない）。
50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜き差しする。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06

狭小店舗にはフライヤは存在しないと想定
電子レンジの発火事故時の炎が着火源
1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））⇒着火源使用回数n[回/日]=2.5X17/376,406/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60

1.00E+00

1.00E+00

大

0

1

1

大

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

6.82E-01 0.00E+00 0.00E+00

0

1

1

大

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

1.00E+00

6.82E-01 2.30E+00 2.30E+00

1

1

0.01

大

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01④

1.00E+00

6.82E-01 1.67E-01 1.67E-01 4.74E-09

1

0.00E+00

大④

1.00E+00

6.82E-01 5.00E-02 5.00E-02

1

0.00E+00

大狭小店舗にコピー機は存在しないと想定

50

5-2.b.2.11

加湿装置
中華まん

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

6.82E-01 1.39E-06 1.39E-06

10

1

0

大

5-2.b.2.12

加湿装置
おでん

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

6.82E-01 1.39E-06 1.39E-06

10

1

0

大

5-2.b.2.13

燃焼式暖房機

4.58E-05

4.58E-05

作業

作業外

④

1.00E+00

6.82E-01 1.00E+01 1.00E+01

1

10.0001大5-2.b.2.14

コーヒディスペンサ

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

6.82E-01 1.39E-06 1.39E-06

186

1

0

大

5-2.b.3

店内機器(着火エネルギー小、庫内漏えい)

9.78E-03

9.78E-03

狭小店舗にコピー機は存在しないと想定
狭小店舗に加湿装置(中華まん)は存在しないと想定
狭小店舗に加湿装置(おでん)は存在しないと想定
普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]狭小店舗にコーヒーディスペンサは存在しないと想定

5-2.b.3.1

5-2.b.4

集計値=No5-2.b.3.1

ブラシモータ
(ON・OFF動作)

9.78E-03

店内機器(着火エネルギー小、庫外漏えい)

9.79E-03

9.78E-03

作業

作業外

④

1.00E+00

4.78E-01 1.39E-06 1.39E-06

144

1

0.01

小

ブラシモーターの放電エネルギーは小さいため，可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.4項 3)』参照)
集計値=No5-2.b.4.1
9.79E-03

ブラシモータ
(ON・OFF動作)

9.79E-03

5-2.b.5

電子ライター

1.92E-03

1.92E-03

作業

作業外

④

1.00E+00

6.76E-01 1.39E-03 1.39E-03

1

1

1

大

5-2.b.6

電子ライター

1.95E-03

1.95E-03

作業

作業外

④

1.00E+00

6.82E-01 1.39E-03 1.39E-03

1

1

1

大

5-2.b.4.1

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、
コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする

9.79E-03

作業

作業外

④

1.00E+00

4.82E-01 1.39E-06 1.39E-06

144

1

0.01

小

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、
コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする。
ブラシモーターの放電エネルギーは小さいため，可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.4項 3)』参照)
1人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k1人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k
集計値=No5-2.b.7.1〜No5-2.b.7.4の合計値

5-2.b.7

店内機器以外の店内着火源(着火エネルギー小、庫内漏えい)

7.16E-03

4.19E-03

5-2.b.7.1

静電気
人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

4.78E-01 2.78E-10 2.78E-1001

9.35E-02

小入店時は店舗の外側を触るため、静電気発生しても着火しない。
退店時は放電しないとする⇒確率05-2.b.7.2

静電気
人体・その他扉

1.50E-03

1.50E-03

作業

作業外

④

1.00E+00

4.78E-01 2.78E-10 2.78E-10

41

9.35E-02

小5-2.b.7.4静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。
入店時の静電気への影響も同様とする。

対策として、換気による静電気発生低減も加味する。
'集計値=(No5-2.b.7.1〜No5-2.b.7.4の合計値)*No5-2.z.13

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。
店舗数：約2万店 ９億杯/2万店/365日/2＝62回
リーチインは扉1枚分と想定。

5-2.b.7.3

静電気
人体・リーチインケース扉

4.16E-03

4.16E-03

作業

作業外

④

1.00E+00

4.78E-01 2.78E-10 2.78E-10

71

9.35E-02

小庫内漏えいしている時に扉をあけても最初にドアに触れる時は製品外に漏えいしなため、1人目のお客が扉を開け、直後に2人目のお客が扉を開ける確率を10％とすると62回X0.1=6.2回⇒7回 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
東京の気象データを店舗内温度に換算して求めた
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、着火源の存在係数k=0.187×0.5=0.0935
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ1mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.2項 1)』参照)

買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を5-2.b.7.3リーチインの回数基準で5％とすると 62回X0.05=3.1⇒4回
東京の気象データを店舗内温度に換算して求めた
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187 さらに、
5-2.b.7.4

静電気
人体・オープンケース外装

1.50E-03

1.50E-03

作業

作業外

④

1.00E+00

4.78E-01 2.78E-10 2.78E-10

41

9.35E-02

小店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、着火源の存在係数k=0.187×0.5=0.0935
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ1mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.2項 1)』参照)

4 / 6 ページ

集計値=No5-2.b.8.1〜No5-2.b.8.4の合計値
5-2.b.8

店内機器以外の店内着火源(着火エネルギー小、庫外漏えい)

7.25E-03

4.24E-03

5-2.b.8.1

静電気
人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

4.82E-01 2.78E-10 2.78E-10009.35E-02

小入店時は店舗の外側を触るため、静電気発生しても着火しない。
退店時は放電しないとする⇒確率05-2.b.8.2

静電気
人体・その他扉

1.52E-03

1.52E-03

作業

作業外

④

1.00E+00

4.82E-01 2.78E-10 2.78E-10

41

9.35E-02

小5-2.b.7.4静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。
入店時の静電気への影響も同様とする。

対策として、換気による静電気発生低減も加味する。
'集計値=(No5-2.b.8.1〜No5-2.b.8.4の合計値)*No5-2.z.13

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。
店舗数：約2万店 ９億杯/2万店/365日/2＝62回
リーチインは扉1枚分と想定。

5-2.b.8.3

静電気
人体・リーチインケース扉

4.21E-03

4.21E-03

作業

作業外

④

1.00E+00

4.82E-01 2.78E-10 2.78E-10

71

9.35E-02

小庫内漏えいしている時に扉をあけても最初にドアに触れる時は製品外に漏えいしなため、1人目のお客が扉を開け、直後に2人目のお客が扉を開ける確率を10％とすると62回X0.1=6.2回⇒7回 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
東京の気象データを店舗内温度に換算して求めた
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、着火源の存在係数k=0.187×0.5=0.0935
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ1mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.2項 1)』参照)
買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を5-2.b.7.3リーチインの回数基準で5％とすると 62回X0.05=3.1⇒4回
東京の気象データを店舗内温度に換算して求めた
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187 さらに、

5-2.b.8.4

静電気
人体・オープンケース外装

1.52E-03

1.52E-03

作業

作業外

④

1.00E+00

4.82E-01 2.78E-10 2.78E-10

41

9.35E-02

小店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、着火源の存在係数k=0.187×0.5=0.0935
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ1mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.2項 1)』参照)

5-2.c.1

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率

1.70E-08

1.70E-08

5-2.c.1.1

庫内冷媒漏えい割合

5.00E-01

5.00E-01

5-2.c.1.2

使用時冷媒漏えい
発生確率

1.00E-03

1.00E-03

5-2.c.1.3

修理作業の時間率

1.14E-04

1.14E-04

集計値=No5-2.c.1.1*No5-2.c.1.2*No5-2.c.1.3*No5-2.c.1.4
冷媒漏えいの内、50％が庫内漏えいを想定する
・内蔵ショーケースリスクアセスメントWG３参加会社による内蔵ショーケース市場漏洩件数調査により算出
2011〜2015年度の冷媒漏えい件数を調査し、1年あたりの冷媒漏えい件数を算出し、市場普及台数190万台を用いて冷媒漏えい発生確率を算出。
冷媒漏えい確率：1903(件/年) / 190万(台) = 0.001
噴出漏れ件数：1件/年
急速漏れ件数：36件/年
漏えいした冷媒が作業時間と出会う確率（遭遇確率）=1hr/24hr/365日
冷凍回路修理を伴わない作業、冷媒放出・真空引き作業、冷凍回路部品交換作業、冷媒充 作業の作業時間は各1時間を想定する。
・平成23年度から平成27年度の5年間における、内蔵ショーケースの出荷台数は、58097+52557+53534+52410+58001=274599[台]
その内、リーチインショーケースの出荷台数は、13830+14677+16534+17634+18881=81556[台](日冷工調査)5-2.c.1.4

リーチインショーケースの割合

2.97E-01

リーチインショーケースの割合は、81556[台]/274599[台] = 0.297[-]

2.97E-01

リーチインショーケース以外のショーケース(平形と多段オープン）の庫内漏えいに関しては，時空積が小さく，着火確率に与える影響が小さいと判断し，リーチインショーケース以外からの庫内漏えいは評価から除外する
集計値=No5-2.c.2.1*No5-2.c.1.2*No5-2.c.1.3

5-2.c.2

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率

5.72E-08

5.72E-08

5-2.c.2.1

庫外冷媒漏えい割合

5.00E-01

5.00E-01

5-2.d.1

回収袋を介した冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率3.80E-02

3.80E-02

5-2.d.1.1

回収袋による
屋外冷媒廃棄の割合

1.00E+00

1.00E+00

１MPa 未満の圧縮ガス又は0.2MPa 未満の液化ガスならば、高圧ガスの製造には当たらないため回収袋でも冷媒回収可能。
回収袋による冷媒廃棄の割合を50％と想定する。

5-2.d.1.2

冷媒回収袋の破損

1.00E-03

1.00E-03

冷媒回収袋が破損している確率。ヒューマンエラーと同程度(1/1000)で発生すると想定する

5-2.d.1.3

ホース接続不良による漏えい発生確率(回収袋への接続)

5.00E-02

5.00E-02

冷媒回収袋へのホース接続不良による冷媒漏えいを想定する。
冷媒回収袋へのホース接続作業は可燃性冷媒機器特有の作業となるため、ヒューマンエラー『5.00×10-2』とする。

5-2.d.1.4

回収袋内の冷媒放出位置が不適切

5.00E-02

5.00E-02

誤って店内にて冷媒回収袋から冷媒を放出してしまった場合を想定する。
冷媒回収袋からの冷媒放出作業は可燃性冷媒機器特有の作業となるため、ヒューマンエラー『5.00×10-2』とする。

5.00E-03

ホース内に残った冷媒が流出する。
ホースは1/4インチ・内径は5 mmとすると断面積Sは
S=π×(5/2)＾2×10-6=1.96×10^-5 (m2)となる。
ホース長さは1mを想定する。
20℃の飽和液冷媒の場合，密度は500.1 kg/m3、
ホース内冷媒量=S×ホース長さ×ρ=1.96×10^-5(m2)×1(m)×500.1 (kg/m3)×1000 (g/kg)=9.8 (g)20℃の飽和ガ20℃の飽和液ガスの場合，密度は18.1 kg/m3、
ホース内冷媒量=S×ホース長さ×ρ=1.96×10^-5(m2)×1(m)×18.1 (kg/m3)×1000 (g/kg)=0.35 (g)

冷媒漏えいの内、50％が庫外漏えいを想定する
集計値=(No5-2.d.1.1*No5-2.d.1.6*No5-2.d.1.7)*［(No5-2.d.1.5+No5-2.d.1.2*No5-2.d.1.8)+(5-2.f*(No5-2.d.1.3+No5-2.d.1.4*No5-2.d.1.8))]

5-2.d.1.5

ホース取り外し時の漏えい(回収袋、冷媒充 )5.00E-03

対策として可燃性冷媒の機器からの放出方法を教育する
集計値=(No5-2.d.1.1*No5-2.d.1.6*No5-2.d.1.7)*［(No5-2.d.1.5+No5-2.d.1.2*No5-2.d.1.8)+(No5-2.f*No5-2.z.12*(No5-2.d.1.3+No5-2.d.1.4*No5-2.d.1.8))]

ホース内が液20%、ガス80%と想定し、ホース内冷媒量=9.8×0.2+0.35×0.8=2.24 g
ショーケースへの冷媒充 量500gに対してホース内冷媒量2.24 gとなるので、ホース取外し時の冷媒冷媒漏えいを2.24/500≒5.00E-03とする。
回収袋による冷媒放出作業は複数回繰り返さなければ、機器内の冷媒を全て放出できない。
回収袋のサイズは45 Lと想定する。
R290 の大気圧密度≒1.8 kg/m3
冷媒量＝0.5 kg
R290 の大気圧での体積＝0.5/1.8＝0.2778 m3＝277.8 L
回収袋での冷媒回収の回数＝277.8/45＝6.17 回≒7 回。
よって回収袋による冷媒放出作業は7回繰り返すと想定する。

5-2.d.1.6

回収袋による冷媒放出作業の繰り返し回数

7.00E+00

7.00E+00

5-2.d.1.7

同じ失敗を繰り返す確率

5.00E-01

5.00E-01

5-2.d.1.8

回収袋内冷媒量割合

1.43E-01

1.43E-01

5-2.d.2

ホースによる屋外冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率0.00E+00

0.00E+00

5-2.d.2.1

ホースによる
屋外冷媒廃棄の割合

0.00E+00

0.00E+00

ホースによる屋外冷媒廃棄の割合は1-『回収袋による冷媒廃棄の割合』とする

5-2.d.2.2

ホース先端の設置場所が不適切な確率

5.00E-02

5.00E-02

冷媒のホースによる屋外放出時に放出されるホース先端が店外まで伸びてい場合や、ホースから冷媒を放出した際にホース先端が固定されておらずホースがあばれて店内に冷媒が漏れてしまう場合を想定する。
冷媒のホースによる屋外放出作業は可燃性冷媒機器特有の作業となるため、ヒューマンエラー『5.00×10-2』とする。

回収袋による冷媒放出作業は複数回繰り返えすこととなるが、繰り返し作業の中でヒューマンエラーによる冷媒漏えいが発生した場合、次からの作業は気を付けるため、再度、同じヒューマンエラーが発生する可能性は、低下すると考えられる。
同じ失敗を繰り返す確率を『0.5』と想定する。
回収袋に冷媒を移した後の回収袋からの冷媒漏えい量は機器からの冷媒漏えい量の『1／回収袋による冷媒放出作業の繰り返し回数』となる。
よって、回収袋内冷媒量割合を『1／回収袋による冷媒放出作業の繰り返し回数(5-2.d.1.6)』とする。
集計値=No5-2.d.2.1*(No5-2.d.2.3+(No5-2.d.2.4+No5-2.d.2.2)*5-2.f)

5-2.d.2.3

ホース取り外し時の漏えい(ホースによる屋外放出)

7.00E-04

対策として可燃性冷媒の機器からの放出方法を教育する'集計値=No5-2.d.2.1*(No5-2.d.2.3+(No5-2.d.2.4+No5-2.d.2.2)*5-2.f*No5-2.z.12)

ホース内に残った冷媒が流出する。
ホースは1/4インチ・内径は5 mmとすると断面積Sは
S=π×5^2/4×10^-6=1.96×10^-5 (m2)となる。
ホース長さは10mを想定する。
ホース内冷媒は20℃大気圧ガスと想定する。
ホース内冷媒量=S×ホース長さ×ρ=1.96×10^-5(m2)×10(m)×1.8 (kg/m3)×1000 (g/kg)= 0.35 (g)7.00E-04

ショーケースへの冷媒充 量500gに対してホース内冷媒量0.35 gとなるので、ホース取外し時の冷媒冷媒漏えいを0.35/500とする。
冷媒回収袋へのホース接続不良による冷媒漏えいを想定する。
機器へのホース接続は従来から行っている作業であるため、ヒューマンエラー『1.00×10-3』とする。

5-2.d.2.4

ホース接続不良による漏えい発生確率(機器への接続)

1.00E-03

1.00E-03

5-2.d.3

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)

1.00E-06

1.00E-06

5-2.d.4

真空ポンプの排気による冷媒漏えい

1.00E-02

1.00E-02

店内での真空ポンプによる真空引きにより、機械内に残った冷媒が放出することを想定する。
機器内の冷媒は大気圧となっており、微量と考え、『1.00×10-2』とする。

5-2.d.5

充 ホース接続部からの冷媒漏えい発生確率

5.20E-03

5.20E-03

集計値=No5-2.d.1.5+No5-2.f*(No5-2.d.5.1+No5-2.d.5.2）

5-2.d.5.1

充 ホース接続不良による漏えい発生確率

1.00E-03

1.00E-03

冷媒充 時のホース接続不良による冷媒漏えいを想定する。
冷媒充 時のホース接続は従来から行っている作業であるため、ヒューマンエラー『1.00×10-3』とする。

5-2.d.5.2

バルブ誤操作

1.00E-03

1.00E-03

冷媒充 後にバルブを閉じずにホースを外してしまうことを想定する。
冷媒充 後にバルブを閉じる作業は従来から行っている作業であるため、ヒューマンエラー『1.00×10-3』とする。

作業中に誤って配管を破損させてしまい冷媒漏えいが発生すことを想定。
ヒューマンエラー発生確率：1/1000
近くに露出配管がある確率：1/10
配管と接触した場合に冷媒漏えいに至る確率：1/100
上記を乗じて算出。

5 / 6 ページ

5-2.e.1

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

6.98E-02

6.98E-02

大

5-2.e.2

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

5.55E-02

5.55E-02

大冷媒漏えい解析結果より算出
空間的遭遇確率(静電気以外)=平均可燃空間体積[m3]/空間体積[m3]
冷媒漏えい解析結果より算出
空間的遭遇確率(静電気以外)=平均可燃空間体積[m3]/空間体積[m3]

冷媒漏えい解析結果より算出

5-2.e.3

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)4.94E-02

4.94E-02

小静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ1mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.2項 1)』参照)
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(静電気)=平均可燃空間体積[m3]/空間体積[m3]/2^0.5
冷媒漏えい解析結果より算出

5-2.e.4

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)3.93E-02

3.93E-02

小静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ1mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.2項 1)』参照)
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(静電気)=平均可燃空間体積[m3]/空間体積[m3]/2^0.5

1.00E-01

作業者が冷媒漏えいに気が付かない確率を1/10とする

5-2.f

冷媒漏えいに気付かない確率

5-2.k

冷媒回路内の残存冷媒を放出してしまう確率1.00E-01

5.00E-02

2.02E-07

5-2.k.1

閉回路内に残存した冷媒を放出してしまう確率2.65E-09

2.65E-09

5-2.k.1.1

閉回路存在確率1.00E-03

1.00E-03

ショーケースの1/1000の機器に閉回路が存在すると想定閉回路内にある部品は膨張弁・電磁弁と想定する。(弁が閉じた状態で機械が停止し、弁の間の配管に冷媒が残存する。)
膨張弁・電磁弁交換比率 （日冷工：微燃性冷媒を使用した低温機器のリスク評価報告書(2017.11))[130回/年]÷ストック台数49,000台／10年）≒2.65E-3

5-2.k.1.2

閉回路部品を交換する確率

2.65E-03

2.65E-03

5-2.k.1.3

閉回路存在に気付かない確率

1.00E-03

1.00E-03

集計値=No5-2.k.1+No5-2.k.2
集計値=No5-2.k.1.1*No5-2.k.1.2*No5-2.k.1.3

ヒューマンエラー(1/1000)で閉回路存在に気付かない
集計値=No5-2.k.2.1

5-2.k.2

冷媒放出不足5.00E-02

2.00E-07

5-2.k.2.1

冷媒放出不足5.00E-02

5.00E-02

対策として5-2.z.1『防爆形真空ポンプによる残存冷媒の排除』、
5-2.z.12『窒素パージによる残存冷媒の排除』よる
冷媒放出不足軽減率を乗じる
集計値=No5-2.k.2.1*5-2.z.1*5-2.z.12
可燃性冷媒特有作業ヒューマンエラー(5/100)で冷媒放出不足となる
残存冷媒の排除するため冷媒放出後、下記の作業をすることを教育する
防爆形の真空ポンプで冷媒回路を真空引きする。
・時間的遭遇確率（対策）= 時間的遭遇確率(未対策)×対策を実施しない人の割合＋
時間的遭遇確率（未対策）×対策の効果の割合×（1-対策を実施しない人の割合）= 時間的遭遇確率(未対策)×(対策を実施しない人の割合＋対策の効果の割合×(1-対策を実施しない人の割合))

5-2.z.1

5-2.z.2

対策
防爆形真空ポンプによる残存冷媒の排除

対策
冷媒放出、充 作業時の店内着火源の排除――

2.00E-03

・対策を実施しない人の割合：0.001(修理業者は機器メーカの管理が行き届き、すべての修理業者が教育を受けると考えるが、実施しない人がヒューマンエラー1/1000の確率でいると想定)・対策の効果の割合：0.001(対策を行なっても、ヒューマンエラー1/1000の確率で冷媒が残存すると想定)対策の効果=対策を無視する人の確率＋対策の効果の割合×(1-対策を無視する人の確率)= 0.001+0.001×(1-0.001) = 0.002[-]
冷媒放出、充 時店作業時には店舗内の修理対象機器以外の着火源となる可能性のある全ての機器への通電を遮断した状態にすることを教育する。
・対策を実施しない人の割合：0.001(修理業者は機器メーカの管理が行き届き、すべての修理業者が教育を受けると考えるが、実施しない人がヒューマンエラー1/1000の確率でいると想定)・対策の効果の割合：0 (対策を行えば着火源は排除される)対策の効果=対策を実施しない人の割合＋対策の効果の割合×(1-対策を実施しない人の割合)= 0.001+0×(1-0.001) = 0.001[-]

1.00E-03

5-2.z.3

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断―

1.10E-02

5-2.z.4

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動により換気―

1.00E+00

漏えい検知器を携帯し、検知器が作動した場合に作業を中断し、検知器が冷媒を検知しなくなるまで、作業を再開してはいけないことを教育する。効果として着火源存在確率が低下する。
・対策を実施しない人の割合：0.001(修理業者は機器メーカの管理が行き届き、すべての修理業者が教育を受けると考えるが、実施しない人がヒューマンエラー1/1000の確率でいると想定)・対策の効果の割合：0.01 (保守点検の標準効果と同等とする)対策の効果=対策を実施しない人の割合＋対策の効果の割合×(1-対策を実施しない人の割合)= 0.001+0.01×(1-0.001) = 0.011[-]換気による効果が不明なため『1』とする。

5-2.z.5

対策
軍手の使用

―

1.10E-02

5-2.z.6

対策
ブラシモータの使用禁止―

1.00E-01

5-2.z.7

対策
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収器の使用禁止―

1.00E-01

修理時には軍手などの静電気を防止することが可能な手袋を着用し，静電気の発生を防止しなければいかないことを教育する。
・対策を実施しない人の割合：0.001(修理業者は機器メーカの管理が行き届き、すべての修理業者が教育を受けると考えるが、実施しない人がヒューマンエラー1/1000の確率でいると想定)・対策の効果の割合：0.01 (日冷工の調査結果から静電気は1/100の確率で発生するとした)対策の効果=対策を実施しない人の割合＋対策の効果の割合×(1-対策を実施しない人の割合)= 0.001+0.01×(1-0.001) = 0.011[-]
電動ドライバーを使用する場合にはブラシモータを使用する電動ドライバーを使用しないことを教育する。
教育と同様の対策効果とし、対策効果を1.00×10-1とする．
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収器を使用しないことを教育する。
教育と同様の対策効果とし、対策効果を1.00×10-1とする．

可燃性冷媒を使用していることを機械に表示し、注意喚起し、可燃性冷媒取扱に関する教育をする。
効果があるのは配管破損と作業に伴う着火源の扱いに対する注意のみであり効果範囲が極めて狭い為『1』(効果なし)とする。

5-2.z.8

対策
可燃性冷媒注意喚起ラベルによる注意喚起―

1.00E+00

5-2.z.9

対策
ろう付け後のリークテスト実施―

1.00E-02

5-2.z.10

対策
リーチインショーケース扉の低速開放―

1.00E+00《注意喚起表示内容》
火災の危険あり／可燃性物質
・冷媒が滞留しないような十分な換気を行う。
・冷媒が充 された状態での火気使用厳禁。
・配管を傷つけたり，損傷させたりしない。
経産省のマニュアルの検査・評価試験と同等とし，0.01 とする。
本対策なしとして『1』とする。

残存冷媒の排除するため冷媒放出後、 窒素ガスで冷媒回路をパージすることを教育する

5-2.z.11

対策
窒素パージによる残存冷媒の排除―

2.00E-03

5-2.z.12

対策
可燃性冷媒放出方法の教育―

1.00E+00

5-2.z.13

対策
換気による静電気発生確率低減―

5.86.E-01

5-2.z.14

対策
店内機器停止による静電気発生確率低減―

5.00.E-01

・対策を実施しない人の割合：0.001(修理業者は機器メーカの管理が行き届き、すべての修理業者が教育を受けると考えるが、実施しない人がヒューマンエラー1/1000の確率でいると想定)・対策の効果の割合：0.001(対策を行なっても，1/1000程度の冷媒が残存すると想定する．)
対策の効果=対策を無視する人の確率＋対策の効果の割合×(1-対策を無視する人の確率)= 0.001+0.001×(1-0.001) = 0.002[-]
可燃性冷媒の機器からの放出方法を教育する
作業中は店舗内の換気を作動状態にし，屋外に繋がる扉を開放状態にして通風をよくする。
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率は店内18.7%、屋外3.2%と想定しているが、通風をお良くすることにより、店内湿度は店内、屋外の平均湿度となるものと想定し、静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる確率は10.95%［=(18.7+3.2)/2］となるとする。
よって，対策時の静電気による着火確率を10.95/18.7倍にすることとする。
冷媒放出、充 作業時には店内機器への通電を遮断する対策(5-2.z.2)を実施するため、通常時に比べ、客が機器に触れ、静電気が発生する確率が低下すると考えられる。確率の低下率は50%とする。

6 / 6 ページ

F-3,f-3 (未対策,対策)
A2L冷媒内蔵SCリスクアセスメント【コンビニ】
店内修理FTA

店内修理時の冷媒への着火確率[回/年/台]5-2

許容値：5.26E-08
R1234yf

1/6

1.83E-09 未対策
1.70E-09 対策あり

冷媒：R1234yf

内蔵ケース
の故障確率
5-2.1

1.00E-02 未対策
1.00E-02 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動により換気
5-2.z.4

未対策
1.00E+00 対策あり
冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2

冷凍回路修理を伴う修理時の着火確率
5-2.3

1.29E-10 未対策
1.29E-10 対策あり

1.83E-07 未対策
1.70E-07 対策あり

冷凍回路修理を伴なわない修理発生確率
5-2.2.1

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2.2

冷凍回路修理を伴う修理発生確率
5-2.3.1

2頁へ
1.41E-10 未対策
1.41E-10 対策あり

9.16E-01 未対策
9.16E-01 対策あり

冷媒放出、充 、真空引き、冷凍回路部品交換以外の作業での着火確率
5-2.3.2

8.39E-02 未対策
8.39E-02 対策あり

冷凍回路部品交換作業による着火確率5-2.3.4

冷媒放出、真空引き作業による着火確率5-2.3.3

5頁へ

1.41E-10 未対策
1.41E-10 対策あり

9.20E-08 未対策
2.10E-09 対策あり

1.33E-06 未対策
1.33E-06 対策あり

【庫外漏えい】冷媒放出、真空引き作業による着火確率5-2.3.3.2【庫内漏えい】冷媒放出、真空引き作業による着火確率5-2.3.3.1

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2.2

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.ｃ.1

6頁へ
1.70E-08 未対策
1.70E-08 対策あり

1.33E-06 未対策
1.33E-06 対策あり

着火源存在確率(庫内漏えい)5-2.3.3.1.1

1.49E-05 未対策
1.49E-05 対策あり

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.1

1.15E-02 未対策
1.15E-02 対策あり

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.3.1.1.3

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.c.2

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.3.1.1.2

1.29E-03 未対策
1.29E-03 対策あり

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.3

8.13E-03 未対策
8.13E-03 対策あり

5.72E-08 未対策
5.72E-08 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.3.1.1.4

店内機器（着火エネルギー大、庫内漏えい)
5-2.b.1

1.25E-03 未対策
1.25E-03 対策あり

店内機器
（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.3

店内機器以外の店内着火源（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.7

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

未対策
1.00E+00 対策あり
対策
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収器の使用禁止
5-2.z.7―
未対策
1.00E+00 対策あり

冷媒回収器
(庫内漏えい)5-2.a.5
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

真空ポンプ
(庫内漏えい)5-2.a.9
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

5.00E-01 未対策
5.00E-01 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率(庫外)5-2.c.2.2

対策
冷媒放出、充 作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2

1.33E-04 未対策
1.33E-04 対策あり

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(冷媒放出、真空引き作業)
5-2.3.3.2.1.1

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.3.2.2.1

1.00E-02 未対策
1.00E-02 対策あり

回収袋を介した冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率5-2.d.1

ホースによる屋外冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率5-2.d.2

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

6頁へ

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3
未対策
1.10E-02 対策あり

庫外
冷媒漏えい割合
5-2.c.2.1

対策
店内機器停止による静電気発生確率低減
5-2.z.14

1.94E-05 未対策
1.94E-05 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

冷媒回収機による冷媒回収の
冷媒漏えい発生確率5-2.d.6

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)
5-2.d.3

1.00E-06 未対策
1.00E-06 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.3.2.2.2

6頁へ
2.10E-03 未対策
2.10E-03 対策あり

真空ポンプの排気による冷媒漏えい
5-2.d.4

7.98E-03 未対策
7.98E-03 対策あり

1.33E-04 未対策
1.33E-04 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.2

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.4

1.67E-02 未対策
1.67E-02 対策あり

1.00E-02 未対策
1.00E-02 対策あり

7.94E-03 未対策
7.94E-03 対策あり

店内機器
（着火エネルギー大、庫外漏えい)
5-2.b.2

6頁へ
4.58E-05 未対策
4.58E-05 対策あり
対策
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収器の使用禁止
5-2.z.7―
未対策
1.00E+00 対策あり

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.3.2.2.3

1.18E-02 未対策
1.18E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.3.2.2.4

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

電子ライター(庫外漏えい)5-2.b.6

修理作業の時間率
5-2.c.1.3

1.14E-04 未対策
1.14E-04 対策あり

4頁へ
3.40E-08 未対策
7.36E-10 対策あり

着火源存在確率(庫外漏えい)5-2.3.3.2.2

1.00E-02 未対策
1.00E-02 対策あり

電子ライター(庫内漏えい)5-2.b.5

4.58E-05 未対策
4.58E-05 対策あり

5.80E-08 未対策
1.36E-09 対策あり

庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.3.2.1

1.49E-05 未対策
1.49E-05 対策あり

未対策
1.00E+00 対策あり

切断、カシメによる冷凍回路部品交換による着火確率5-2.3.4.2

3頁へ
2.53E-13 未対策
2.53E-13 対策あり

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.3.1.1.1

対策
冷媒放出、充 作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2

7.61E-07 未対策
6.93E-07 対策あり

バーナーによる冷凍回路部品交換による着火確率5-2.3.4.1

2頁へ
1.41E-10 未対策
1.41E-10 対策あり

冷媒充 作業による着火確率5-2.3.5

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3

対策
冷媒放出、充 作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2

未対策
1.10E-02 対策あり

未対策
1.00E+00 対策あり

未対策
1.00E+00 対策あり

冷媒
回収器の誤使用(庫外漏えい)5-2.a.6
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

真空ポンプ
(庫外漏えい)5-2.a.10
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

店内機器以外の店内着火源（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

対策
店内機器停止による静電気発生確率低減
5-2.z.14

未対策
1.00E+00 対策あり

店内機器
（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

対策
冷媒放出、充 作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2

未対策
1.00E+00 対策あり

F-3,f-3 (未対策,対策)
A2L冷媒内蔵SCリスクアセスメント【コンビニ】
店内修理FTA

冷媒：R1234yf

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2.2

2/6

1.41E-10 未対策
1.41E-10 対策あり

【庫内漏えい】冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2.2.1【庫外漏えい】冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2.2.2

2.53E-13 未対策
2.53E-13 対策あり

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1

6頁へ
1.70E-08 未対策
1.70E-08 対策あり

1.41E-10 未対策
1.41E-10 対策あり

着火源存在確率(庫内漏えい)5-2.2.2.1.1

着火源存在確率(庫外漏えい)5-2.2.2.2.2

庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.2.2.2..1

1.49E-05 未対策
1.49E-05 対策あり

1.06E-06 未対策
1.06E-06 対策あり

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.2.2.1.1.1

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.2.2.1.1.3

1.49E-05 未対策
1.49E-05 対策あり

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)
5-2.d.3

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

1.33E-04 未対策
1.33E-04 対策あり

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.c.2

5.72E-08 未対策
5.72E-08 対策あり

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.2.2.2.2.1

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.2.2.2.2.3

1.33E-04 未対策
1.33E-04 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

1.00E-06 未対策
1.00E-06 対策あり

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.1

1.15E-02 未対策
1.15E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.2.2.1.1.2

1.29E-03 未対策
1.29E-03 対策あり

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.3

8.13E-03 未対策
8.13E-03 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.2.2.1.1.4

庫外
冷媒漏えい割合
5-2.c.2.1

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

5.00E-01 未対策
5.00E-01 対策あり

店内機器
（着火エネルギー大、庫内漏えい)
5-2.b.1

6頁へ
4.58E-05 未対策
4.58E-05 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3

未対策
1.10E-02 対策あり

電子ライター(庫内漏えい)5-2.b.5

1.25E-03 未対策
1.25E-03 対策あり

コンセントスパーク(庫内漏えい)5-2.a.1

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

店内機器
（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.3

店内機器以外の店内着火源（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.7

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3

未対策
1.10E-02 対策あり

冷凍回路修理を伴わない作業起因着火源（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.a.3

作業起因静電気(庫内漏えい)5-2.a.3.1

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.4

7.98E-03 未対策
7.98E-03 対策あり
1.67E-02 未対策
1.67E-02 対策あり

店内機器
（着火エネルギー大、庫外漏えい)
5-2.b.2

1.94E-05 未対策
1.94E-05 対策あり

6頁へ
4.58E-05 未対策
4.58E-05 対策あり

1.14E-04 未対策
1.14E-04 対策あり

電動ドライバ(庫内漏えい)5-2.a.3.2

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.2.2.2.2.2

使用時
冷媒漏えい発生確率(庫外)5-2.c.2.2

修理作業の時間率
5-2.c.1.3

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.2

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3

未対策
1.10E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.2.2.2.2.4

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり
1.18E-02 未対策
1.18E-02 対策あり

電子ライター(庫外漏えい)5-2.b.6

7.94E-03 未対策
7.94E-03 対策あり

コンセントスパーク(庫外漏えい)5-2.a.2

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

店内機器
（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3

未対策
1.10E-02 対策あり

店内機器以外の店内着火源（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

冷凍回路修理を伴わない作業起因着火源（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.a.4

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

作業起因静電気(庫外漏えい)5-2.a.4.1

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

電動ドライバ(庫外漏えい)5-2.a.4.2

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

F-3,f-3 (未対策,対策)
A2L冷媒内蔵SCリスクアセスメント【コンビニ】
店内修理FTA

冷媒：R1234yf

冷媒回路内残存冷媒着火確率(バーナーによる部品交換作業)
5-2.3.4.1.2
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

冷媒回路内の残存冷媒を放出してしまう確率
5-2.k
5.00E-02 未対策
2.02E-07 対策あり

バーナーとの空間的遭遇確率5-2.3.4.1.2.1
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

バーナーとの
時間的遭遇確率5-2.3.4.1.2.2
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

閉回路内に残存した冷媒を放出してしまう確率
5-2.k.1
2.65E-09 未対策
2.65E-09 対策あり

閉回路存在に気付かない確率
5-2.k.1.3
1.00E-03 未対策
1.00E-03 対策あり

閉回路部品を交換する確率5-2.k.1.2
2.65E-03 未対策
2.65E-03 対策あり

閉回路存在確率5-2.k.1.1
1.00E-03 未対策
1.00E-03 対策あり

冷媒放出不足5-2.k.2
5.00E-02 未対策
2.00E-07 対策あり

冷媒放出不足5-2.k.2.1

5.00E-02 未対策
5.00E-02 対策あり

真空ポンプによる残存冷媒の排除
5-2.z.1

未対策―
2.00E-03 対策あり

対策
窒素パージによる残存冷媒の排除5-2.z.11―
未対策
2.00E-03 対策あり

バーナーによる冷凍回路部品交換による着火確率5-2.3.4.1

3/6

5.80E-08 未対策
1.36E-09 対策あり

冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率(バーナーによる部品交換作業)
5-2.3.4.1.3

バーナーにより冷凍回路部品取外す確率
5-2.3.4.1.1

1.16E-07 未対策
2.73E-09 対策あり

5.00E-01 未対策
5.00E-01 対策あり

【庫外漏えい】冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率
5-2.3.4.1.3.7【庫内漏えい】冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率
5-2.3.4.1.3.1

1.16E-07 未対策
2.73E-09 対策あり

4.48E-11 未対策
7.43E-13 対策あり

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1

6頁へ
1.70E-08 未対策
1.70E-08 対策あり

着火源存在確率(庫内漏えい)5-2.3.4.1.3.2

2.64E-03 未対策
4.37E-05 対策あり

1.11E-05 未対策
1.11E-05 対策あり

2.64E-03 未対策
4.37E-05 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.1.3.4

1.15E-02 未対策
1.15E-02 対策あり

店内機器
（着火エネルギー大、庫内漏えい)
5-2.b.1

6頁へ
4.58E-05 未対策
4.58E-05 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3―
未対策
1.10E-02 対策あり

バーナー使用時の修理作業に伴なう
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.4.1.3.9

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.1.3.5

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.1.3.3

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.1

着火源存在確率(庫外漏えい)5-2.3.4.1.3.10

バーナーによる部品交換作業時
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.4.1.3.8

2.30E-01 未対策
3.80E-03 対策あり

電子ライター(庫内漏えい)5-2.b.5

1.25E-03 未対策
1.25E-03 対策あり

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.3

8.13E-03 未対策
8.13E-03 対策あり

店内機器
（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.3

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

1.10E-05 未対策
1.10E-05 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.1.3.6

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

1.00E-06 未対策
1.00E-06 対策あり

店内機器以外の店内着火源（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.7

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

バーナー
(庫内漏えい)5-2.a.7
2.28E-01 未対策
2.28E-01 対策あり

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)
5-2.d.3

冷媒放出忘れ5-2.3.4.2.3.10

1.00E-05 未対策
1.00E-05 対策あり

1.05E-02 未対策
2.47E-04 対策あり

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.c.2

5.72E-08 未対策
5.72E-08 対策あり

庫外
冷媒漏えい割合
5-2.c.2.1

5.00E-01 未対策
5.00E-01 対策あり

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.1.3.13

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.1.3.11

1.05E-02 未対策
2.47E-04 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.2

1.67E-02 未対策
1.67E-02 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率(庫外)5-2.c.2.2

店内機器（着火エネルギー大、庫外漏えい)
5-2.b.2

1.94E-05 未対策
1.94E-05 対策あり

6頁へ
4.58E-05 未対策
4.58E-05 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.1.3.12

6.29E-01 未対策
1.48E-02 対策あり

電子ライター(庫外漏えい)5-2.e.b.6

7.94E-03 未対策
7.94E-03 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3
対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3―
未対策
1.10E-02 対策あり

電動ドライバ(庫内漏えい)5-2.a.3.2

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

1.14E-04 未対策
1.14E-04 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3―
未対策
1.10E-02 対策あり

バーナー
(庫外漏えい)5-2.a.8
6.21E-01 未対策
6.21E-01 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.4

1.18E-02 未対策
1.18E-02 対策あり

店内機器
（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3―
未対策
1.10E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.1.3.14

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

店内機器以外の店内着火源（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

電動ドライバ(庫外漏えい)5-2.a.4.2

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

F-3,f-3 (未対策,対策)

切断、カシメによる冷凍回路部品交換による着火確率5-2.3.4.2

A2L冷媒内蔵SCリスクアセスメント【コンビニ】
店内修理FTA

冷媒：R1234yf

4/6

3.40E-08 未対策
7.36E-10 対策あり

冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)
5-2.3.4.2.3

冷媒回路内残存冷媒着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)
5-2.3.4.2.2

1.47E-09 未対策
1.47E-09 対策あり

6.65E-08 未対策
2.69E-13 対策あり

残存冷媒量
による係数
5-2.3.4.2.2.1
1.00E-02 未対策
1.00E-02 対策あり

閉回路内に残存した冷媒を放出してしまう確率
5-2.k.1

冷媒回路内の残存冷媒を放出してしまう確率
5-2.k
5.00E-02 未対策
2.02E-07 対策あり

冷媒放出不足5-2.k.2

切断、カシメによる冷凍回路部品交換確率
5-2.3.4.2.1
5.00E-01 未対策
5.00E-01 対策あり

【庫内漏えい】着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)
5-2.3.4.2.3.1

着火源存在確率(庫外漏えい)5-2.3.4.2.2.2

2.53E-13 未対策
2.53E-13 対策あり

1.33E-04 未対策
1.33E-04 対策あり

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.2.2.3【庫外漏えい】着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)
5-2.3.4.2.3.7

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.2.2.5

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1

1.47E-09 未対策
1.47E-09 対策あり

着火源存在確率(庫内漏えい)5-2.3.4.2.3.2

庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.4.2.3.8

着火源存在確率(庫外漏えい)5-2.3.4.2.3.11

6頁へ
2.65E-09 未対策
2.65E-09 対策あり

閉回路存在に気付かない確率
5-2.k.1.3
1.00E-03 未対策
1.00E-03 対策あり

閉回路部品を交換する確率5-2.k.1.2
2.65E-03 未対策
2.65E-03 対策あり

閉回路存在確率5-2.k.1.1
1.00E-03 未対策
1.00E-03 対策あり

5.00E-02 未対策
2.00E-07 対策あり

冷媒放出不足5-2.k.2.1

5.00E-02 未対策
5.00E-02 対策あり

対策
真空ポンプ
による残存冷媒の排除
5-2.z.1

1.33E-04 未対策
1.33E-04 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.2
1.67E-02 未対策
1.67E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.2.2.4
7.98E-03 未対策
7.98E-03 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

1.70E-08 未対策
1.70E-08 対策あり

1.49E-05 未対策
1.49E-05 対策あり

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.2.3.3

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.4

1.49E-05 未対策
1.49E-05 対策あり

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.2.3.5
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.2.2.6

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.3

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

8.13E-03 未対策
8.13E-03 対策あり

店内機器
（着火エネルギー大、庫外漏えい)
5-2.b.2

店内機器（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4

6頁へ

6頁へ

4.58E-05 未対策
4.58E-05 対策あり

7.94E-03 未対策
7.94E-03 対策あり

5.72E-08 未対策
5.72E-08 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

店内機器以外の店内着火源（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.1

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.2.3.6

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.2.3.4

店内機器（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.3

店内機器以外の店内着火源（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.7

6頁へ

6頁へ

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

庫外
冷媒漏えい割合
5-2.c.2.1
5.00E-01 未対策
5.00E-01 対策あり

1.15E-02 未対策
1.15E-02 対策あり

1.29E-03 未対策
1.29E-03 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3

使用時
冷媒漏えい発生確率(庫外)5-2.c.2.2

電子ライター(庫内漏えい)5-2.b.5

修理作業の時間率
5-2.c.1.3

冷凍回路部品交換時の作業に伴う
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.4.2.3.9

電動ドライバ(庫内漏えい)5-2.a.3.2

6頁へ
―
未対策
1.10E-02 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

1.10E-05 未対策
1.10E-05 対策あり

1.33E-04 未対策
1.33E-04 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

電動ドライバ(庫外漏えい)5-2.a.4.2

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

1.25E-03 未対策
1.25E-03 対策あり

冷媒放出忘れ5-2.3.4.2.3.10

1.00E-05 未対策
1.00E-05 対策あり

6頁へ

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.2.3.13

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.2

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.4

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.2.3.15
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

1.18E-02 未対策
1.18E-02 対策あり

1.67E-02 未対策
1.67E-02 対策あり

店内機器
（着火エネルギー大、庫外漏えい)
5-2.b.2

電子ライター(庫外漏えい)5-2.b.6

店内機器（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4

6頁へ
4.58E-05 未対策
4.58E-05 対策あり

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)
5-2.d.3
1.00E-06 未対策
1.00E-06 対策あり

店内機器以外の店内着火源（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8

6頁へ
7.94E-03 未対策
7.94E-03 対策あり

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

電動ドライバ(庫外漏えい)5-2.a.4.2

6頁へ
―
未対策
1.10E-02 対策あり

6頁へ
4.58E-05 未対策
4.58E-05 対策あり―
未対策
1.10E-02 対策あり

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.2.3.14

7.98E-03 未対策
7.98E-03 対策あり

1.14E-04 未対策
1.14E-04 対策あり

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

店内機器
（着火エネルギー大、庫内漏えい)
5-2.b.1

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.2.3.12

1.94E-05 未対策
1.94E-05 対策あり―
未対策
2.00E-03 対策あり

電子ライター(庫外漏えい)5-2.b.6

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.c.2

1.33E-04 未対策
1.33E-04 対策あり

1.18E-02 未対策
1.18E-02 対策あり

未対策―
2.00E-03 対策あり

対策
窒素パージによる残存冷媒の排除5-2.z.11

1.11E-05 未対策
1.11E-05 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

F-3,f-3 (未対策,対策)
A2L冷媒内蔵SCリスクアセスメント【コンビニ】
店内修理FTA

冷媒：R1234yf

冷媒充填作業による着火確率5-2.3.5

5/6

7.61E-07 未対策
6.93E-07 対策あり

【庫内漏えい】着火確率(冷媒充 作業)
5-2.3.5.1【庫外漏えい】着火確率(冷媒充 作業)
5-2.3.5.2

2.21E-09 未対策
2.23E-11 対策あり

7.58E-07 未対策
6.93E-07 対策あり

着火源存在確率(庫内漏えい)5-2.3.5.1.2

庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.3.5.1.1
1.49E-04 未対策
1.50E-06 対策あり

1.49E-05 未対策
1.49E-05 対策あり

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1

着火源存在確率(庫外漏えい)5-2.3.5.2.2

庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.5.2.1
5.70E-03 未対策
5.21E-03 対策あり

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.5.1.2.3

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.5.1.2.1

1.33E-04 未対策
1.33E-04 対策あり

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.5.2.2.1

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.c.2

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.5.2.2.3

6頁へ
1.70E-08 未対策
1.70E-08 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

1.49E-05 未対策
1.49E-05 対策あり

ろう付け不良による
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.3.5.1.1.1

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.5.1.2.2

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.1

1.49E-04 未対策
1.49E-06 対策あり

1.15E-02 未対策
1.15E-02 対策あり

1.29E-03 未対策
1.29E-03 対策あり

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.3
8.13E-03 未対策
8.13E-03 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.5.1.2.4

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

対策
冷媒放出、充 作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2―
未対策
1.00E+00 対策あり

店内機器
（着火エネルギー大、庫内漏えい)
5-2.b.1

電子ライター(庫内漏えい)5-2.b.5

リーチイン
ショーケースの割合
5-2.3.5.1.1.4
2.97E-01 未対策
2.97E-01 対策あり

対策
ろう付け後のリークテスト実施
5-2.z.9

店内機器（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.3

6頁へ

6頁へ
1.25E-03 未対策
1.25E-03 対策あり

4.58E-05 未対策
4.58E-05 対策あり

7.98E-03 未対策
7.98E-03 対策あり

5.00E-01 未対策
5.00E-01 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

店内機器以外の店内着火源（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.7

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3―
未対策
1.10E-02 対策あり

真空ポンプ
(庫内漏えい)5-2.a.9

対策
冷媒放出、充 作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2―
未対策
1.00E+00 対策あり

対策
店内機器停止による静電気発生確率低減
5-2.z.14―
未対策
1.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり―
未対策
1.00E+00 対策あり

1.00E-06 未対策
1.00E-06 対策あり

1.67E-02 未対策
1.67E-02 対策あり―
未対策
1.00E-02 対策あり

5.00E-01 未対策
5.00E-01 対策あり

店内機器以外の店内着火源（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

店内機器
（着火エネルギー大、庫外漏えい)
5-2.b.2

6頁へ
4.58E-05 未対策
4.58E-05 対策あり

真空ポンプ
(庫外漏えい)5-2.a.10

充 ホース接続部からの冷媒漏えい発生確率5-2.d.5

6頁へ
5.00E-04 未対策
5.00E-06 対策あり―
未対策
1.00E+00 対策あり

ろう付け不良発生確率
5-2.3.5.1.1.2
1.00E-03 未対策
1.00E-03 対策あり

対策
店内機器停止による静電気発生確率低減
5-2.z.14―
未対策
1.00E+00 対策あり

冷媒充 作業時の作業に伴う冷媒漏えい発生確率
5-2.3.5.2.1.1

ろう付け不良による
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.5.2.1.2

対策
冷媒放出、充 作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2

5.20E-03 未対策
5.20E-03 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断
5-2.z.3―
未対策
1.10E-02 対策あり

対策
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収器の使用禁止
5-2.z.7―
未対策
1.00E+00 対策あり

庫外
冷凍回路修理割合
5-2.3.5.2.1.3

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

1.18E-02 未対策
1.18E-02 対策あり

店内機器
（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4

6頁へ―
未対策
1.00E-02 対策あり

対策
ろう付け後のリークテスト実施
5-2.z.9

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.5.2.2.4

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.4

6頁へ

修理作業の時間率
5-2.c.1.3

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)
5-2.d.3

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.2

7.94E-03 未対策
7.94E-03 対策あり

5.70E-03 未対策
5.21E-03 対策あり

対策
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収器の使用禁止
5-2.z.7

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

電子ライター(庫外漏えい)5-2.b.6

1.94E-05 未対策
1.94E-05 対策あり

1.14E-04 未対策
1.14E-04 対策あり

庫内
冷凍回路修理割合
5-2.3.5.1.1.3
5.00E-01 未対策
5.00E-01 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.5.2.2.2

庫外
冷媒漏えい割合
5-2.c.2.1

使用時
冷媒漏えい発生確率(庫外)5-2.c.2.2

ろう付け不良発生確率
5-2.3.5.1.1.2
1.00E-03 未対策
1.00E-03 対策あり

1.33E-04 未対策
1.33E-04 対策あり

5.72E-08 未対策
5.72E-08 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

対策
冷媒放出、充 作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2―
未対策
1.00E+00 対策あり

F-3,f-3 (未対策,対策)

店内機器以外の店内着火源(着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.7

A2L冷媒内蔵SCリスクアセスメント【コンビニ】
店内修理FTA

冷媒：R1234yf

作業起因静電気(庫内漏えい)5-2.a.3.1

電動ドライバ(庫内漏えい)5-2.a.3.2

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

対策
軍手着用
5-2.z.5―
未対策
1.00E+00 対策あり

コンセント
5-2.b.1.1
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

デフロストヒータ
5-2.b.1.8
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

店内機器
(着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.3
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

ブラシモータ
(ON・OFF動作)
5-2.b.3.1
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

作業起因静電気(庫外漏えい)5-2.a.4.1

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

作業起因静電気(庫内漏えい)5-2.a.3.1.1

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

対策
ブラシモータの使用禁止
5-2.z.6

電動ドライバ(庫内漏えい)5-2.a.3.2.1
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

対策
軍手着用
5-2.z.5―
未対策
1.00E+00 対策あり―
未対策
1.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

コピー機(発火事故)
5-2.b.1.9
1.02E-20 未対策
1.02E-20 対策あり

ブラシモータ
(ON・OFF動作)
5-2.b.4.1
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

電子レンジ
5-2.b.1.5

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

4.34E-17 未対策
4.34E-17 対策あり

コピー機
(使用)
5-2.b.1.10

加湿装置
中華まん
5-2.b.1.11

加湿装置
おでん
5-2.b.1.12

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

店内機器
(着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

フライヤスイッチ
5-2.b.1.4

電灯
5-2.b.1.6

白熱球
5-2.b.1.7

コンセント
5-2.b.2.1

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

燃焼式暖房機
5-2.b.1.13

1.14E-04 未対策
1.14E-04 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

回収袋を介した冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率5-2.d.1

ホースによる屋外冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率5-2.d.2

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

回収袋による
屋外冷媒廃棄の割合
5-2.d.1.1

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

同じ失敗を繰り返す確率5-2.d.1.7

回収袋による冷媒
放出作業の繰り返し回数
5-2.d.1.6

7.00E+00 未対策
7.00E+00 対策あり

5.00E-03 未対策
5.00E-03 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

静電気
人体・リーチインケース扉
5-2.b.7.3

静電気
人体・オープンケース外装
5-2.b.7.4

静電気
人体・リーチインケース扉
5-2.b.8.3

静電気
人体・オープンケース外装
5-2.b.8.4

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率(庫内)
5-2.c.1.2

1.00E-03 未対策
1.00E-03 対策あり

リーチイン
ショーケースの割合
5-2.c.1.4

2.97E-01 未対策
2.97E-01 対策あり

冷媒漏えいに気付かない確率5-2.ｆ

1.00E-01 未対策
1.00E-01 対策あり

ホース接続不良による漏えい発生確率(回収袋への接続)
5-2.d.1.3

5.00E-02 未対策
5.00E-02 対策あり

コピー機(発火事故)
5-2.b.2.9

回収袋内冷媒量割合
5-2.d.1.8

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

8.52E-17 未対策
8.52E-17 対策あり

コピー機
(使用)
5-2.b.2.10

加湿装置
中華まん
5-2.b.2.11

加湿装置
おでん
5-2.b.2.12

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

2.00E-20 未対策
2.00E-20 対策あり

冷媒回収機による冷媒回収の
冷媒漏えい発生確率5-2.d.6

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

燃焼式暖房機
5-2.b.2.13

コーヒディスペンサ
5-2.b.2.14

4.58E-05 未対策
4.58E-05 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

ホース取り
外し時の漏えい(回収袋、冷媒充 )5-2.d.1.5

1.00E+00 未対策
1.00E+00 対策あり

1.00E-03 未対策
1.00E-03 対策あり

白熱球
5-2.b.2.7

5.20E-03 未対策
5.20E-03 対策あり

冷媒回収機
による冷媒回収の割合
5-2.d.6.1

回収不足
5-2.d.6.2

電灯
5-2.b.2.6

充 ホース接続部からの冷媒漏えい発生確率5-2.d.5

2.10E-03 未対策
2.10E-03 対策あり

7.00E-04 未対策
7.00E-04 対策あり

冷媒漏えいに気付かない確率
5-2.ｆ

―
未対策
1.00E+00 対策あり

5.00E-02 未対策
5.00E-02 対策あり

電子レンジ
5-2.b.2.5

5.00E-03 未対策
5.00E-03 対策あり

バルブ誤操作
5-2.d.5.2

1.00E-03 未対策
1.00E-03 対策あり

冷媒漏えいに気付かない確率5-2.ｆ

1.00E-01 未対策
1.00E-01 対策あり

1.43E-01 未対策
1.43E-01 対策あり

対策
可燃性冷媒放出方法の教育
5-2.z.12

回収袋内の冷媒放出位置が不適切
5-2.d.1.4

フライヤスイッチ
5-2.b.2.4

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

ホース取り
外し時の漏えい(ホースによる屋外放出)
5-2.d.2.3
冷媒回収袋の破損
5-2.d.1.2

静電気
人体・その他扉
5-2.b.8.2

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

ホース取り
外し時の漏えい(回収袋、冷媒充 )5-2.d.1.5

静電気
人体・店舗入口扉
5-2.b.8.1

静電気
人体・その他扉
5-2.b.7.2
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

ホースによる
屋外冷媒廃棄の割合
5-2.d.2.1

5.00E-01 未対策
5.00E-01 対策あり

1.00E-03 未対策
1.00E-03 対策あり

修理作業
の時間率
5-2.c.1.3

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

未対策―
1.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

換気扇スイッチ
5-2.b.2..3

照明スイッチ
5-2.b.2.2

デフロストヒータ
5-2.b.2.8

コーヒディスペンサ
5-2.b.1.14

4.58E-05 未対策
4.58E-05 対策あり

対策
換気による静電気発生確率低減
5-2.z.13―
未対策
1.00E+00 対策あり

R290 4.58E-05 未対策
R290 4.58E-05 対策あり

1.70E-08 未対策
1.70E-08 対策あり

5.00E-01 未対策
5.00E-01 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

R290 4.58E-05 未対策
R290 4.58E-05 対策あり

換気扇スイッチ
5-2.b.1.3

対策
換気による静電気発生確率低減
5-2.z.13

静電気
人体・店舗入口扉
5-2.b.7.1

対策
ブラシモータの使用禁止
5-2.z.6

店内機器(着火エネルギー大、、庫外漏えい)
5-2.b.2

照明スイッチ
5-2.b.1.2

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

未対策―
1.00E+00 対策あり

電動ドライバ(庫外漏えい)5-2.a.4.2.1

作業起因静電気(庫外漏えい)5-2.a.4.1.1

6/6

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

店内機器
(着火エネルギー大、庫内漏えい)
5-2.b.1

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.ｃ.1

庫内
冷媒漏えい割合
5-2.c.1.1

電動ドライバ(庫外漏えい)5-2.a.4.2

店内機器以外の店内着火源(着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8

回収袋内冷媒量割合
5-2.d.1.8

1.43E-01 未対策
1.43E-01 対策あり

対策
可燃性冷媒放出方法の教育
5-2.z.12

1.00E-01 未対策
1.00E-01 対策あり―
未対策
1.00E+00 対策あり

ホース接続不良による漏えい発生確率(機器への接続)
5-2.d.2.4

ホース先端の設置場所が不適切な確率
5-2.d.2.2

1.00E-03 未対策
1.00E-03 対策あり

5.00E-02 未対策
5.00E-02 対策あり

ホース接続不良による漏えい発生確率(機器への接続)
5-2.d.2.4

1.00E-03 未対策
1.00E-03 対策あり

冷媒漏えいに気付かない確率5-2.ｆ

充 ホース接続不良による漏えい発生確率
5-2.d.5.1

バルブ誤操作
5-2.d.5.2

1.00E-01 未対策
1.00E-01 対策あり
1.00E-03 未対策
1.00E-03 対策あり

1.00E-03 未対策
1.00E-03 対策あり

F-3,f-3 (未対策,対策)

確率数値割付表A2L冷媒内蔵SCリスクアセスメント【コンビニ】
店内修理FTA
冷媒：R1234yf
床面積[m2]

空間体積

[m3]

可燃域継続時間[min]

平均可燃空間体積[m3]

時空積[m3・min]

庫内漏れ[風速0.0m/s]

無

84.7

186.34

1.77

2.14

3.78

未対策

1.83E-09

庫外漏れ（4分全量漏れ）[風速0.0m/s]

無

84.7

186.34

10.93

3.11

33.93

対策あり

1.70E-09【店舗内数値パラメータ】

ドア隙間

着火確率

許容値

5.26E-08

機器検討データ
No.

項目

冷媒

R1234yf

未対策

対策

1.83E-09

1.70E-09

漏えい
起因

着火源
起因

備考

作業時間 可燃域継 着火源作 着火源存 着火源使 着火源作動 着火源の着火
遭遇
（使用時間） 続時間
動時間
在時間
用回数
回数
存在係数 エネルギー
パターン
Ts[h]
Tv[h]
ΔTIc[h] ΔTI[h]
n[回]
nc[回]
k
区分
集計値=No5-2.1*(No5-2.2+No5-2.3)

5-2

店内修理時の冷媒への着火確率対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には換気を行うことを教育する。
集計値=No5-2.1*(No5-2.2+No5-2.3)*No5-2.k.4
ショーケース普及台数190万台（日冷工調査）『報告書 3.2.1国内普及台数及び寿命』参照

5-2.1

内蔵ケースの故障確率

1.00E-02

2011〜2015 年度のろう付け作業が必要な件数の年平均値＝1594 件 （日冷工調査）
2011〜2015 年度のろう付け作業が不要な件数の年平均値＝17416 件 （日冷工調査）『報告書 6.5.1修理ステージの定義』参照

1.00E-02

内蔵ケースの故障確率=(ろう付け作業が必要な件数の年平均値＋ろう付け作業が不要な件数の年平均値数)/(普及台数)= (1594.8+17416)/190 万台=0.01

5-2.2

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率

1.29E-10

集計値=No5-2.2.1*No5-2.2.2

1.29E-10

2011〜2015 年度のろう付け作業が必要な件数の年平均値＝1594.8 件 （日冷工調査）
2011〜2015 年度のろう付け作業が不要な件数の平均値＝17416 件 （日冷工調査）『報告書 6.5.1修理ステージの定義』参照
5-2.2.1

冷凍回路修理を伴なわない
修理発生確率

9.16E-01

9.16E-01

5-2.2.2

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率

1.41E-10

1.41E-10

5-2.2.2.1【庫内漏えい】冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率

2.53E-13

2.53E-13

5-2.2.2.1.1

着火源存在確率(庫内漏えい)1.49E-05

1.49E-05

5-2.2.2.1.1.1

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

1.49E-05

1.49E-05

5-2.2.2.1.1.2

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

1.29E-03

1.29E-03

5-2.2.2.1.1.3

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

冷凍回路修理を伴なわない修理発生確率=ろう付け作業が不要な件数の年平均値数/(ろう付け作業が必要な件数の年平均値＋ろう付け作業が不要な件数の年平均値数)→ 17416/(1594.8+17416)= 0.916

集計値=No5-2.2.2.1+No5-2.2.2.2
集計値=No5-2.2.2.1.1*No5-2.c.1

集計値=No5-2.2.2.1.1.1+No5-2.2.2.1.1.3
集計値=No5-2.2.2.1.1.2*No5-2.e.1
集計値=No5-2.b.1+No5-2.b.5+No5-2.a.1
対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値=No5-2.b.1+No5-2.b.5+(No5-2.a.1*5-2.z.3)
集計値=No5-2.2.2.1.1.4*No5-2.e.3
集計値=No5-2.b.3+No5-2.b.7+No5-2.a.3

5-2.2.2.1.1.4

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

5-2.2.2.2【庫外漏えい】冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率

1.41E-10

1.41E-10対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する
集計値No5-2.b.3+No5-2.b.7+(No5-2.a.3*5-2.z.3)
集計値=No5-2.2.2.2.1+No5-2.2.2.2.2

5-2.2.2.2.1

庫外冷媒漏えい発生確率

1.06E-06

1.06E-06

5-2.2.2.2.2

着火源存在確率(庫外漏えい)1.33E-04

1.33E-04

5-2.2.2.2.2.1

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.33E-04

1.33E-04

5-2.2.2.2.2.2

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

7.98E-03

7.98E-03

5-2.2.2.2.2.3

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

集計値=No5-2.d.3+No5-2.c.2
集計値=No5-2.2.2.2.2.1+No5-2.2.2.2.2.3
集計値=No5-2.2.2.2.2.2*No5-2.e.2
集計値=No5-2.b.2+No5-2.b.6+No5-2.a.2
対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する
集計値=No5-2.b.2+No5-2.b.6+)No5-2.a.2*5-2.z.3)
集計値=No5-2.2.2.2.2.4*No5-2.e.4
集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+No5-2.a.4

5-2.2.2.2.2.4

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

5-2.3

冷凍回路修理を伴う修理時の着火確率

1.83E-07

1.70E-07対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する
集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+(No5-2.a.4*No5-2.z.3)
集計値=No5-2.3.1*（No5-2.3.2+No5-2.3.3+No5-2.3.4+No5-2.3.5)
2011〜2015 年度のろう付け作業が必要な件数の年平均値＝1594件 （日冷工調査）
2011〜2015 年度のろう付け作業が不要な件数の平均値＝17416 件 （日冷工調査）『報告書 6.5.1修理ステージの定義』参照

5-2.3.1

5-2.3.2
5-2.3.3
5-2.3.3.1
5-2.3.3.1.1
5-2.3.3.1.1.1

冷凍回路修理を伴なう
修理発生確率

冷媒放出、充 、真空引き、冷凍回路部品交換以外の作業での着火確率
冷媒放出、真空引き作業による着火確率【庫内漏えい】冷媒放出、真空引き作業による着火確率
着火源存在確率(庫内漏えい)着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

8.39E-02

8.39E-02

1.41E-10

1.41E-10

1.33E-06

1.33E-06

2.53E-13

2.53E-13

1.49E-05

1.49E-05

1.49E-05

1.49E-05

冷凍回路修理を伴なう修理発生確率=ろう付け作業が必要な件数の年平均値/(ろう付け作業が必要な件数の年平均値＋ろう付け作業が不要な件数の年平均値数)→ 1594.8/(1594.8+17416)=0.08389
集計値=No5-2.2.2
集計値=No5-2.3.3.1+No5-2.3.3.2
集計値=No5-2.3.3.1.1*No5-2.c.1
集計値=No5-2.3.3.1.1.1+No5-2.3.3.1.1.3
集計値=No5-2.3.3.1.1.2*No5-2.e.1
集計値=No5-2.a.5+No5-2.a.9+No5-2.b.1+No5-2.b.5

5-2.3.3.1.1.2

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

1.29E-03

1.29E-03

5-2.3.3.1.1.3

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断すること、
冷媒放出、充 作業時には店内の着火源となる機器のブレーカをOFFすることを教育する。
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収器の使用禁止する。
集計値=((No5-2.a.5+No5-2.a.9)*No5-2.z.7*No5-2.z.3)+(No5-2.b.1*No5-2.z.2)+No5-2.b.5
集計値=No5-2.3.3.1.1.4*No5-2.e.3
集計値=No5-2.b.72+No5-2.b.3

5-2.3.3.1.1.4

5-2.3.3.2
5-2.3.3.2.1
5-2.3.3.2.1.1
5-2.3.3.2.2
5-2.3.3.2.2.1

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)【庫外漏えい】冷媒放出、真空引き作業による着火確率
庫外冷媒漏えい発生確率
修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(冷媒放出、真空引き作業)
着火源存在確率(庫外漏えい)着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

0.00E+00

0.00E+00

1.33E-06

1.33E-06

1.00E-02

1.00E-02

1.00E-02

1.00E-02

1.33E-04

1.33E-04

1.33E-04

1.33E-04

対策として冷媒放出、充 作業時には店内の着火源となる機器のブレーカをOFFすることを教育する。
また、機器のブレーカをOFFすることによる静電気が発生する確率低下を加味する。
集計値=No5-2.b.7*No5-2.z.14+No5-2.b.3*No5-2.z.2
集計値=No5-2.3.3.2.1+No5-2.3.3.2.2
集計値=No5-2.3.3.2.1.1+No5-2.c.2
集計値=No5-2.d.1+No5-2.d.2+No5-2.d.3+No5-2.d.4
集計値=No5-2.3.3.2.2.1+No5-2.3.3.2.2.3
集計値=No5-2.3.3.2.2.2*No5-2.e.2
集計値=No5-2.a.6+No5-2.a.10+No5-2.b.2+No5-2.b.6

5-2.3.3.2.2.2

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

7.98E-03

7.98E-03

5-2.3.3.2.2.3

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断すること、
冷媒放出、充 作業時には店内の着火源となる機器のブレーカをOFFすることを教育する。
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収器の使用禁止する。
集計値=((No5-2.a.6+No5-2.a.10)*No5-2.z.7*No5-2.z.3)+(No5-2.b.2*No5-2.z.2)+No5-2.b.6
集計値=No5-2.3.3.2.2.4*No5-2.e.4
集計値=No5-2.b.8+No5-2.b.4

5-2.3.3.2.2.4

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4

冷凍回路部品交換作業による着火確
バーナーによる冷凍回路部品交換による着火確率
バーナーにより冷凍回路部品取外す確率
冷媒回路内残存冷媒着火確率(バーナーによる部品交換作業)

5-2.3.4.1
5-2.3.4.1.1
5-2.3.4.1.2

0.00E+00

対策として冷媒放出、充 作業時には店内の着火源となる機器のブレーカをOFFすることを教育する。
また、機器のブレーカをOFFすることによる静電気が発生する確率低下を加味する。
集計値=No5-2.b.8*No5-2.z.14+No5-2.b.4*No5-2.z.2

0.00E+00

9.20E-08

2.10E-09

5.80E-08

1.36E-09

5.00E-01

5.00E-01

0.00E+00

0.00E+00

集計値=No5-2.3.4.1+No5-2.3.4.2
集計値=(No5-2.3.4.1.2+No5-2.3.4.1.5)*No5-2.3.4.1.1
冷凍回路部品取外す際にバーナーを使用する確率を50％とする
集計値=No5-2.3.4.1.2.1*No5-2.3.4.1.2.2*No5-2.k

5-2.3.4.1.2.1

バーナーとの空間的遭遇確率0.00E+00

0.00E+00

A2L 冷媒においては，バーナー作業中に冷媒が噴出しても，噴出部では冷媒の燃焼速度よりも冷媒噴出速度の方が圧倒的に速いため着火しないため時間的遭遇確率は0とする。

5-2.3.4.1.2.2

バーナーとの
時間的遭遇確率0.00E+00

0.00E+00

A2L 冷媒においては，バーナー作業中に冷媒が噴出しても，噴出部では冷媒の燃焼速度よりも冷媒噴出速度の方が圧倒的に速いため着火しないため時間的遭遇確率は0とする。

5-2.3.4.1.3

冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率(バーナーによる部品交換作業)

1.16E-07

2.73E-09

5-2.3.4.1.3.1【庫内漏えい】冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率

4.48E-11

7.43E-13

5-2.3.4.1.3.2

着火源存在確率(庫内漏えい)2.64E-03

4.37E-05

5-2.3.4.1.3.3

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

2.64E-03

4.37E-05

5-2.3.4.1.3.4

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

2.30E-01

3.80E-03

5-2.3.4.1.3.5

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

集計値=No5-2.3.4.1.6+No5-2.3.4.1.11
集計値=No5-2.3.4.1.3.2*No5-2.c.1

集計値=No5-2.3.4.1.3.3+No5-2.3.4.1.3.5
集計値=No5-2.3.4.1.3.4*No5-2e.1
集計値=No5-2.b.1+No5-2.b.5+No5-2.a.7
対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値=No5-2.b.1+No5-2.b.5+(No5-2.a.7*No5-2.z.3)
集計値=No5-2.3.4.1.3.6*No5-2.e.3

1 / 6 ページ

集計値=No5-2.b.3+No5-2.b.7+No5-2.a.3.2
5-2.3.4.1.3.6

5-2.3.4.1.3.7
5-2.3.4.1.3.8

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)【庫外漏えい】冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率
バーナーによる部品交換作業時
庫外冷媒漏えい発生確率0.00E+00

0.00E+00

1.16E-07

2.73E-09

1.11E-05

1.11E-05

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する
集計値=No5-2.b.3+No5-2.b.7+No5-2.a.3.2*No5-2.z.3
集計値=No5-2.3.4.1.3.8*No5-2.3.4.1.3.10
集計値=No5-2.3.4.1.3.9*No5-2.c.2
集計値=No5-2.3.4.2.3.10+No5-2.d.3

5-2.3.4.1.3.9

バーナー使用時の修理作業に伴なう
庫外冷媒漏えい発生確率

1.10E-05

1.10E-05

5-2.3.4.1.3.10

着火源存在確率(庫外漏えい)1.05E-02

2.47E-04

5-2.3.4.1.3.11

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.05E-02

2.47E-04

5-2.3.4.1.3.12

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

6.29E-01

1.48E-02

集計値=No5-2.3.4.1.3.11*No5-2.3.4.1.3.13
集計値=No5-2.3.4.1.3.12*No5-2.e.2
集計値=No5-2.b.2+No5-2.b.6+No5-2.a.8

5-2.3.4.1.3.13

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

5-2.3.4.1.3.14

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

5-2.3.4.2

切断、カシメによる冷凍回路部品交換による着火確率

3.40E-08

7.36E-10

5-2.3.4.2.1

切断、カシメによる冷凍回路部品交換確率

5.00E-01

5.00E-01

5-2.3.4.2.2

冷媒回路内残存冷媒着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)

6.65E-08

2.69E-13

5-2.3.4.2.2.1

残存冷媒量による係数

1.00E-02

1.00E-02

5-2.3.4.2.2.2

着火源存在確率(庫外漏えい)着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.33E-04

1.33E-04

1.33E-04

1.33E-04

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する
集計値=No5-2.b.2+No5-2.b.6+(No5-2.a.8*No5-2.z.3)
集計値=No5-2.3.4.1.3.14*No5-2.e.4
集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+No5-2.a.4.2

5-2.3.4.2.2.3
5-2.3.4.2.2.4

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

7.98E-03

7.98E-03

5-2.3.4.2.2.5

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

5-2.3.4.2.2.6

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

5-2.3.4.2.3

冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)

1.47E-09

1.47E-09

5-2.3.4.2.3.1【庫内漏えい】着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)

2.53E-13

2.53E-13

5-2.3.4.2.3.2

着火源存在確率(庫内漏えい)1.49E-05

1.49E-05

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する
集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+No5-2.a.4.2*No5-2.z.3
集計値=(No5-2.3.4.2.2+No5-2.3.4.2.3)*No5-2.3.4.2.1
冷凍回路部品取外す際に切断する確率を50％とする
集計値=No5-2.3.4.2.2.1*No5-2.3.4.2.2.2*No5-2.k
閉鎖回路に残存する冷媒量は全体量の1/100以下、
これが漏れた場合時空積は1/100になると想定集計値=No5-2.3.4.2.2.3*No5-2.3.4.2.2.5
集計値=No5-2.3.4.2.2.4*No5-2.e.2
集計値=No5-2.b.2+No5-2.b.6
集計値=No5-2.3.4.2.2.6*No5-2.e.4
集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+No5-2.a.4.2
対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する
集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+No5-2.a.4.2*No5-2.z.3
集計値=No5-2.3.4.2.3.1+No5-2.3.4.2.3.7
集計値=No5-2.3.4.2.3.2*No5-2.c.1

5-2.3.4.2.3.3

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

1.49E-05

1.49E-05

5-2.3.4.2.3.4

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

1.29E-03

1.29E-03

5-2.3.4.2.3.5

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

集計値=No5-2.3.4.2.3.3+No5-2.3.4.2.3.5
集計値=No5-2.3.4.2.3.4*No5-2.e.1
集計値=No5-2.b.1+No5-2.b.5
集計値=No5-2.3.4.2.3.6*No5-2.e.3
集計値=No5-2.b.3+No5-2.b.7+No5-2.a.3.2

5-2.3.4.2.3.6

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

5-2.3.4.2.3.7【庫外漏えい】着火確率(切断、カシメによる部品交換作業）

1.47E-09

1.47E-09

5-2.3.4.2.3.8

庫外冷媒漏えい発生確率

1.11E-05

1.11E-05

5-2.3.4.2.3.9

冷凍回路部品交換時の作業に伴う
庫外冷媒漏えい発生確率

1.10E-05

1.10E-05

5-2.3.4.2.3.10

冷媒放出忘れ1.00E-05

1.00E-05

5-2.3.4.2.3.11

着火源存在確率(庫外漏えい)1.33E-04

1.33E-04

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する
集計値=No5-2.b.3+No5-2.b.7+No5-2.a.3.2*No5-2.z.3
集計値=No5-2.3.4.2.3.8*No5-2.3.4.2.3.11

集計値=No5-2.3.4.2.3.9*No5-2.c.2
集計値=No5-2.d.3+No5-2.3.4.2.3.10

部品交換作業前に冷媒放出を実施しなかったことを想定する。部品交換作業は冷媒放出、真空引き、窒素パージを行った後の作業となる。冷媒放出忘れによる冷媒漏えいが発生するのはすべての工程を実行しなかった場合となる。
よって冷媒放出をしていない状態で部品交換作業をしてしまう確率はヒューマンエラー『1.00×10-3』とし、更に真空引き、窒素パージをし忘れる確率を各『1.00×10-1』とする。
よって (1.00×10-3)ｘ (1.00×10-1)ｘ (1.00×10-1)= 1.00×10-5 とする。
集計値=No5-2.3.4.2.3.12+No5-2.3.4.2.3.14
集計値=No5-2.3.4.2.3.13*No5-2.e.2

5-2.3.4.2.3.12

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.33E-04

1.33E-04

5-2.3.4.2.3.13

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

7.98E-03

7.98E-03

5-2.3.4.2.3.14

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

5-2.3.4.2.3.15

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する
集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+No5-2.a.4.2*No5-2.z.3

5-2.3.5

冷媒充

7.61E-07

6.93E-07

集計値=No5-2.3.5.1+No5-2.3.5.2

2.21E-09

2.23E-11

1.49E-04

1.50E-06

集計値=No5-2.b.2+No5-2.b.6

集計値=No5-2.3.4.2.3.15*No5-2.e.4
集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+No5-2.a.4.2

5-2.3.5.1
5-2.3.5.1.1

作業による着火確率【庫内漏えい】着火確率(冷媒充 作業)
庫内冷媒漏えい発生確率

集計値=No5-2.3.5.1.1+No5-2.3.5.2.1.2
集計値=No5-2.3.5.1.1.1+5-2.c.1
集計値=No5-2.3.5.1.1.2*No5-2.3.5.1.1.3*No5-2.3.5.1.1.4

5-2.3.5.1.1.1

ろう付け不良による
庫内冷媒漏えい発生確率

5-2.3.5.1.1.2

ろう付け不良発生確率

1.00E-03

1.00E-03

5-2.3.5.1.1.3

庫内
冷凍回路修理割合

5.00E-01

5.00E-01

1.49E-04

1.49E-06

対策としてリークテストの実施の教育を行う。
集計値=No5-2.3.5.1.1.2*No5-2.3.5.1.1.3**No5-2.3.5.1.1.4No5-2.z.9
ヒューマンエラーによるろう付け不良発生確率：1/1000
冷凍回路修理の50%が庫内冷凍回路修理と想定する
・平成23年度から平成27年度の5年間における、内蔵ショーケースの出荷台数は、58097+52557+53534+52410+58001=274599[台]
その内、リーチインショーケースの出荷台数は、13830+14677+16534+17634+18881=81556[台]（日冷工調査）5-2.3.5.1.1.4

リーチインショーケースの割合

2.97E-01

2.97E-01

5-2.3.5.1.2

着火源存在確率(庫内漏えい)1.49E-05

1.49E-05

5-2.3.5.1.2.1

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

5-2.3.5.1.2.2

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

1.29E-03

1.29E-03

5-2.3.5.1.2.3

着火源存在確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

5-2.3.5.1.2.4

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

5-2.3.5.2【庫外漏えい】着火確率(冷媒充 作業)

7.58E-07

6.93E-07

5-2.3.5.2.1

庫外冷媒漏えい発生確率

5.70E-03

5.21E-03

5-2.3.5.2.1.1

冷媒充 作業時の作業に伴う冷媒漏えい発生確率

5.70E-03

5.21E-03

5-2.3.5.2.1.2

ろう付け不良による
庫外冷媒漏えい発生確率

5.00E-04

5.00E-06

5.00E-01

5.00E-01

1.49E-05

リーチインショーケースの割合は、81556[台]/274599[台] = 0.297[-]『報告書 3.4.2 初期設置時漏えい発生確率』参照
集計値=No5-2.3.5.1.2.1+No5-2.3.5.1.2.3
集計値=No5-2.3.5.1.2.2*5-2.e.1

1.49E-05

集計値=No5-2.a.9+No5-2.b.1+No5-2.b.5
対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断すること、
冷媒放出、充 作業時には店内の着火源となる機器のブレーカをOFFすることを教育する。
非防爆形真空ポンプの使用禁止する。
'集計値=(No5-2.a.9*No5-2.z.7*No5-2.z.3)+(No5-2.b.1*No5-2.z.2)+No5-2.b.5
集計値=No5-2.3.5.1.2.4*5-2.e.3
集計値=No5-2.b.7+No5-2.b.3
対策として冷媒放出、充 作業時には店内の着火源となる機器のブレーカをOFFすることを教育する。
また、機器のブレーカをOFFすることによる静電気が発生する確率低下を加味する。
''集計値=No5-2.b.7*No5-2.z.14+No5-2.b.3*No5-2.z.2
集計値=No5-2.3.5.2.1*No5-2.3.5.2.2

集計値=No5-2.3.5.2.1.1+No5-2.c.2
集計値=No5-2.3.5.2.1.2+No5-2.d.5+No5-2.d.3
集計値=No5-2.3.5.1.1.2*No5-2.3.5.2.1.3

5-2.3.5.2.1.3

庫外
冷凍回路修理割合対策としてリークテストの実施の教育を行う。
'集計値=No5-2.3.5.1.1.2*No5-2.3.5.2.1.3*No5-2.z.9
冷凍回路修理の50%が庫外冷凍回路修理と想定する

5-2.3.5.2.2

着火源存在確率(庫外漏えい)1.33E-04

1.33E-04

5-2.3.5.2.2.1

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.33E-04

1.33E-04

5-2.3.5.2.2.2

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

7.98E-03

7.98E-03

5-2.3.5.2.2.3

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

5-2.3.5.2.2.4

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

集計値=No5-2.3.5.2.2.1+No5-2.3.5.2.2.3
集計値=No5-2.3.5.2.2.2+No5-2.e.2
集計値=No5-2.a.10No5-2.b.2+No5-2.b.6
対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断すること、
冷媒放出、充 作業時には店内の着火源となる機器のブレーカをOFFすることを教育する。
非防爆形真空ポンプの使用禁止する。
'集計値=(No5-2.a.10*No5-2.z.7*No5-2.z.3)+(No5-2.b.2*No5-2.z.2)+No5-2.b.6
集計値=No5-2.3.5.2.2.4+No5-2.e.4
集計値=No5-2.b.8+No5-2.b.4
対策として冷媒放出、充 作業時には店内の着火源となる機器のブレーカをOFFすることを教育する。
また、機器のブレーカをOFFすることによる静電気が発生する確率低下を加味する。
''集計値=No5-2.b.8*No5-2.z.14+No5-2.b.4*No5-2.z.2

2 / 6 ページ

5-2.a.1

コンセントスパーク(庫内漏えい)0.00E+00

0.00E+00

作業外

作業

②

1.00E+00

2.94E-02 1.39E-06 1.39E-06

1

1

0.00E+00

大A2L冷媒では着火源にならない
ショーケースに電圧が印可された状態で電源コンセントを抜いた時に発生するスパークを想定する.
ショーケースの上部にコンセントがある場合と，下部にコンセントがある場合をそれぞれ50％とし，下部にコンセントがある場合に下部に生成される可燃域にさらされるとした．
また，50%がブレーカを切らずにコンセントを外すとした．ブレーカを切らずにコンセントを外す理由としてはブレーカが不明な場合や，100V機種はブレーカを切ると同ブレーカに接続されている他の機器の電源も切れてしまうためブレーカを切れない場合，不注意等がある．
よって，着火源の存在係数 kは50％×50％=25％とする．
スパーク発生時間＝5ms、作業時間を1時間とした。
作業時間Ts＝1[h]アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/1000/60/60=1.39E-06

5-2.a.2

コンセントスパーク(庫外漏えい)0.00E+00

0.00E+00

作業外

作業

②

1.00E+00

1.82E-01 1.39E-06 1.39E-06

1

1

0.00E+00

大A2L冷媒では着火源にならない
ショーケースに電圧が印可された状態で電源コンセントを抜いた時に発生するスパークを想定する.
ショーケースの上部にコンセントがある場合と，下部にコンセントがある場合をそれぞれ50％とし，下部にコンセントがある場合に下部に生成される可燃域にさらされるとした．
また，50%がブレーカを切らずにコンセントを外すとした．ブレーカを切らずにコンセントを外す理由としてはブレーカが不明な場合や，100V機種はブレーカを切ると同ブレーカに接続されている他の機器の電源も切れてしまうためブレーカを切れない場合，不注意等がある．
よって，着火源の存在係数 kは50％×50％=25％とする．
スパーク発生時間＝5ms、作業時間を1時間とした。
作業時間Ts＝1[h]アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/1000/60/60=1.39E-06
集計値=No5-2.a.3.1+No5-2.a.3.2

5-2.a.3

冷凍回路修理を伴わない作業起因着火源(庫内漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

5-2.a.3.1

作業起因静電気(庫内漏えい)0.00E+00

0.00E+00

集計値=No5-2.a.3.1.1
対策として軍手などの静電気を防止することが可能な手袋を着用し，静電気の発生を防止しなければいけないことを教育する。
集計値=No5-2.a.3.1.1*No5-2.z.5
A2L冷媒では着火源にならない
作業時間Ts＝1[h]静電気の放電は作業の最初に修理するショーケースに触った際と修理後にショーケースのパネルをつける際起きるとし、合計2回強い放電を放つとした。
想定する作業は、ケース下のアジャストボルトを手回しであげる、スカートパネルを触る。
静電気によるスパーク時間を1μsとする。⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.78E-10
5-2.a.3.1.1

作業起因静電気(庫内漏えい)0.00E+00

0.00E+00

作業外

作業

②

1.00E+00

2.08E-02 2.78E-10 2.78E-10

2

20.00E+00

小東京の気象データを店舗内温度に換算して求めた
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187『静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ1mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.2項 1)』参照)
集計値=No5-2.a.3.2.1

5-2.a.3.2

電動ドライバ(庫内漏えい)0.00E+00

対策としてブラシモータを使用してはならないことを教育する。
集計値=No5-2.a.3.2.1*No5-2.z.6

0.00E+00

5-2.a.3.2.1

電動ドライバ(庫内漏えい)0.00E+00

0.00E+00

5-2.a.4

冷凍回路修理を伴わない作業起因着火源(庫外漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

5-2.a.4.1

作業起因静電気(庫外漏えい)0.00E+00

0.00E+00

作業外

作業

②

1.00E+00

2.08E-02 8.33E-04 8.33E-04

10

10

0.00E+00

小A2L冷媒では着火源にならない
作業時間Ts＝1[h]作業時に電動ドライバーにて、ショーケースのスカートパネルやカバーを取り外したり、交換部品の取外し、取付けを行うことを想定する。電動ドライバーの使用率を50％とする。着火源となる電動ドライバーはブラシモーター式のみであり、その存在確率を5％とする。
よって、着火源の存在係数kは50％ x 5%=2.5%とする。 電動ドライバーの使用は1回あたり3秒、10回使用とする。
ブラシモーターの放電エネルギーは小さいため，可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.4項 3)』参照)
集計値=No5-2.a.4.1+No5-2.a.4.2

集計値=No5-2.a.4.1.1
対策として軍手などの静電気を防止することが可能な手袋を着用し，静電気の発生を防止しなければいかないことを教育する。
集計値=No5-2.a.4.1.1*No5-2.z.5
A2L冷媒では着火源にならない
作業時間Ts＝1[h]静電気の放電は作業の最初に修理するショーケースに触った際と修理後にショーケースのパネルをつける際起きるとし、合計2回強い放電を放つとした。
想定する作業は、ケース下のアジャストボルトを手回しであげる、
スカートパネルを触る等の作業。
静電気によるスパーク時間を1μsとする。
⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.78E-10
5-2.a.4.1.1

作業起因静電気(庫外漏えい)0.00E+00

0.00E+00

作業外

作業

②

1.00E+00

1.29E-01 2.78E-10 2.78E-10

2

20.00E+00

小東京の気象データを店舗内温度に換算して求めた
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187『静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ1mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.2項 1)』参照)
集計値=No5-2.a.4.2.1

5-2.a.4.2

電動ドライバ(庫外漏えい)0.00E+00

0.00E+00

対策としてブラシモータを使用してはならないことを教育する。
集計値=No5-2.a.4.2.1*No5-2.z.6
A2L冷媒では着火源にならない
作業時間Ts＝1[h]作業時に電動ドライバーにて、ショーケースのスカートパネルやカバーを取り外したり、交換部品の取外し、取付けを行うことを想定する。電動ドライバーの使用率を50％とする。着火源となる電動ドライバーはブラシモーター式のみであり、その存在確率を5％とする。
よって、着火源の存在係数kは50％ x 5%=2.5%とする。 電動ドライバーの使用は1回あたり3秒、10回使用とする。
ブラシモーターの放電エネルギーは小さいため，可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.4項 3)』参照)

5-2.a.4.2.1

電動ドライバ(庫外漏えい)5-2.a.5

冷媒回収器(庫内漏えい)0.00E+00

0.00E+00

作業外

作業

②

1.00E+00

2.94E-02 1.39E-06 1.39E-06

2

2

0

大

5-2.a.6

冷媒回収器の誤使用(庫外漏えい)0.00E+00

0.00E+00

作業外

作業

②

1.00E+00

1.82E-01 1.39E-06 1.39E-06

2

2

0

大

5-2.a.7

バーナー(庫内漏えい)2.28E-01

2.28E-01

作業外

作業

②

1.00E+00

2.94E-02 3.33E-02 3.33E-02

4

4

1

大

バーナーによるによる冷凍回路部品の交換を想定する．
故障部品交換の為，2ヶ所の部品の取り外しと取付の計4回バーナーにより熱すると想定し，バーナーの使用回数は4回，1回の使用時間を2minと想定する．

5-2.a.8

バーナー(庫外漏えい)6.21E-01

6.21E-01

作業外

作業

②

1.00E+00

1.82E-01 3.33E-02 3.33E-02

4

4

1

大

バーナーによるによる冷凍回路部品の交換を想定する．
故障部品交換の為，2ヶ所の部品の取り外しと取付の計4回バーナーにより熱すると想定し，バーナーの使用回数は4回，1回の使用時間を2minと想定する．

5-2.a.9

真空ポンプ(庫内漏えい)0.00E+00

0.00E+00

作業外

作業

②

1.00E+00

2.94E-02 1.39E-06 1.39E-06

2

2

0

大

5-2.a.10

真空ポンプ(庫外漏えい)0.00E+00

0.00E+00

作業外

作業

②

1.00E+00

1.82E-01 1.39E-06 1.39E-06

2

2

0

大

5-2.b.1

店内機器(着火エネルギー大、庫内漏えい)

4.58E-05

4.58E-05

0.00E+00

0.00E+00

作業外

作業

②

1.00E+00

1.29E-01 8.33E-04 8.33E-04

10

10

0.00E+00

小A2L冷媒では着火源にならない
R290などの可燃性冷媒を20日前までの届け出なしに冷媒回収機により回収することは禁止されているが、誤って冷媒回収機を使用してしまうことを想定する。冷媒回収器の電源スイッチが着火源となる。
誤って冷媒回収機を使用してしまう確率を50％と想定する。よって、着火源存在係数k=0.5とする。
電源スイッチのON・OFFは作業開始、終了時の合計2回、放電時間各5msとする。
A2L冷媒では着火源にならない
R290などの可燃性冷媒を20日前までの届け出なしに冷媒回収機により回収することは禁止されているが、誤って冷媒回収機を使用してしまうことを想定する。冷媒回収器の電源スイッチが着火源となる。
誤って冷媒回収機を使用してしまう確率を50％と想定する。よって、着火源存在係数k=0.5とする。
電源スイッチのON・OFFは作業開始、終了時の合計2回、放電時間各5msとする。

A2L冷媒では着火源にならない
非防爆形真空ポンプの電源スイッチが着火源
電源スイッチのON・OFFは作業開始、終了時の合計2回
放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
A2L冷媒では着火源にならない
非防爆形真空ポンプの電源スイッチが着火源
電源スイッチのON・OFFは作業開始、終了時の合計2回
放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
集計値=No5-2.b.1.1〜No5-2.b.1.14の合計値

A2L冷媒では着火源にならない
清掃のため1日2回清掃のため計4回抜き差し、
但し着火に関わる回数は2回（指すときは着火源にならない）。
50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜き差しする。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06

5-2.b.1.1

コンセント

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

2.94E-02 1.39E-06 1.39E-06

2

1

0

大

5-2.b.1.2

照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

2.94E-02 1.39E-06 1.39E-06

2

1

0

大

A2L冷媒では着火源にならない
1日/2回スイッチONOFF、
但し着火に関わる回数は2回（ON→OFF のみ着火源になる）
放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06

5-2.b.1.3

換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

2.94E-02 1.39E-06 1.39E-06

0

1

0

大

A2L冷媒では着火源にならない
一般的に常時運転のため、ON・OFF無し

5-2.b.1.4

フライヤスイッチ

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

2.94E-02 1.39E-06 1.39E-06

10

1

0

大

A2L冷媒では着火源にならない
からあげの賞味期限4時間 4時〜24時の間の20時間の間に４時間ごとに調理するとしてON・OFF計10回、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06

5-2.b.1.5

電子レンジ(発火事故)

4.34E-17

4.34E-17

作業

作業外

④

1.00E+00

2.94E-02 1.67E-01 1.67E-01 3.09E-07

5-2.b.1.6

電灯

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

2.94E-02 0.00E+00 0.00E+00

5-2.b.1.7

白熱球

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

5-2.b.1.8

デフロストヒータ

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

5-2.b.1.9

コピー機(発火事故)

1.02E-20

1.02E-20

作業

作業外

④

1.00E+00

電子レンジの発火事故時の炎が着火源
1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））⇒着火源使用回数n[回/日]=2.5X17/376,406/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60

1.00E+00

1.00E+00

大

0

1

0

大

A2L冷媒では着火源にならない
蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

2.94E-02 0.00E+00 0.00E+00

0

1

0

大

A2L冷媒では着火源にならない
白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

2.94E-02 2.30E+00 2.30E+00

1

1

0

大

A2L冷媒では着火源にならない
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01

2.94E-02 1.67E-01 1.67E-01 4.74E-09

3 / 6 ページ1

1.00E+00

大

コピー機の発火事故時の炎が着火源
1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果）
市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））⇒着火源使用回数n[回/日]=25/2,892,872/5/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60

5-2.b.1.10

コピー機
(使用)

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

2.94E-02 5.00E-02 5.00E-02

50

10.00E+00

大5-2.b.1.11

加湿装置
中華まん

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

2.94E-02 1.39E-06 1.39E-06

10

1

0

大

5-2.b.1.12

加湿装置
おでん

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

2.94E-02 1.39E-06 1.39E-06

10

1

0

大

5-2.b.1.13

燃焼式暖房機

4.58E-05

4.58E-05

作業

作業外

④

1.00E+00

2.94E-02 1.00E+01 1.00E+01

1

10.0001大5-2.b.1.14

コーヒディスペンサ

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

2.94E-02 1.39E-06 1.39E-06

186

1

0

大

5-2.b.2

店内機器(着火エネルギー大、庫外漏えい)

4.58E-05

4.58E-05

A2L冷媒では着火源にならない
コピー機使用による着火確率 コピー機の使用回数50回/日
1回のコピー時間3分
コピーをすると必ず着火する
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=0.05[h]A2L冷媒では着火源にならない
NITE調査結果に事故登録なし。
フライヤースイッチの数値と同等とする
A2L冷媒では着火源にならない
NITE調査結果に事故登録なし。
フライヤースイッチの数値と同等とする
普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]A2L冷媒では着火源にならない
特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯・店舗数：約2万店⇒１店舗あたり45000杯/年、内部リレー動作時のアーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1杯販売時あたりのリレー動作回数が1.5回 1日124杯販売 n=1.5X124=186
集計値=No5-2.b.2.1〜No5-2.b.2.14の合計値
A2L冷媒では着火源にならない
平形ショーケース機械室もれ・冷媒500g・4分全量漏れ

5-2.b.2.1

コンセント

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

1.82E-01 1.39E-06 1.39E-06

2

1

0

大

5-2.b.2.2

照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

1.82E-01 1.39E-06 1.39E-06

2

1

0

大

5-2.b.2.3

換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

1.82E-01 1.39E-06 1.39E-06

0

1

0

大

5-2.b.2.4

フライヤスイッチ

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

1.82E-01 1.39E-06 1.39E-06

10

1

0

大

清掃のため1日2回清掃のため計4回抜き差し、
但し着火に関わる回数は2回（指すときは着火源にならない）。
50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜き差しする。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
A2L冷媒では着火源にならない'1日/2回スイッチONOFF、
但し着火に関わる回数は2回（ON→OFF のみ着火源になる）
放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
A2L冷媒では着火源にならない
一般的に常時運転のため、ON・OFF無し
A2L冷媒では着火源にならない
からあげの賞味期限4時間 4時〜24時の間の20時間の間に４時間ごとに調理するとしてON・OFF計10回、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
電子レンジの発火事故時の炎が着火源
1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））⇒着火源使用回数n[回/日]=2.5X17/376,406/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60

5-2.b.2.5

電子レンジ(発火事故)

8.52E-17

8.52E-17

作業

作業外

④

1.00E+00

1.82E-01 1.67E-01 1.67E-01 3.09E-07

5-2.b.2.6

電灯

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

1.82E-01 0.00E+00 0.00E+00

5-2.b.2.7

白熱球

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

5-2.b.2.8

デフロストヒータ

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

5-2.b.2.9

コピー機(発火事故)

2.00E-20

2.00E-20

作業

作業外

④

1.00E+00

1.82E-01 1.67E-01 1.67E-01 4.74E-09

1

1.00E+00

大5-2.b.2.10

コピー機
(使用)

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

1.82E-01 5.00E-02 5.00E-02

50

10.00E+00

大A2L冷媒では着火源にならない
コピー機使用による着火確率 コピー機の使用回数50回/日 1回のコピー時間3分
コピーをすると必ず着火する
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=0.05[h]5-2.b.2.11

加湿装置
中華まん

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

1.82E-01 1.39E-06 1.39E-06

10

1

0

大

A2L冷媒では着火源にならない'NITE調査結果に事故登録なし。
フライヤースイッチの数値と同等とする

5-2.b.2.12

加湿装置
おでん

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

1.82E-01 1.39E-06 1.39E-06

10

1

0

大

A2L冷媒では着火源にならない'NITE調査結果に事故登録なし。
フライヤースイッチの数値と同等とする

5-2.b.2.13

燃焼式暖房機

4.58E-05

4.58E-05

作業

作業外

④

1.00E+00

1.82E-01 1.00E+01 1.00E+01

1

10.0001

大普及率0.01% 使用10h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]=10[h]5-2.b.2.14

コーヒディスペンサ

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

1.82E-01 1.39E-06 1.39E-06

186

1

0

大

A2L冷媒では着火源にならない
特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯・店舗数：約2万店⇒１店舗あたり45000杯/年、内部リレー動作時のアーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1杯販売時あたりのリレー動作回数が1.5回 1日124杯販売 n=1.5X124=186

5-2.b.3

店内機器(着火エネルギー小、庫内漏えい)

0.00E+00

0.00E+00

5-2.b.3.1

ブラシモータ
(ON・OFF動作)

1.00E+00

1.00E+00

大

0

1

0

大

A2L冷媒では着火源にならない
蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

1.82E-01 0.00E+00 0.00E+00

0

1

0

大

A2L冷媒では着火源にならない
白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

1.82E-01 2.30E+00 2.30E+00

1

1

0

大

A2L冷媒では着火源にならない
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
コピー機の発火事故時の炎が着火源
1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果）
市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））⇒着火源使用回数n[回/日]=25/2,892,872/5/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60

集計値=No5-2.b.3.1

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

2.08E-02 1.39E-06 1.39E-06

144

1

0

小

A2L冷媒では着火源にならない
一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、
コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーは小さいため，可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.4項 3)』参照)

5-2.b.4

5-2.b.4.1

店内機器(着火エネルギー小、庫外漏えい)

ブラシモータ
(ON・OFF動作)

集計値=No5-2.b.4.1
0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

1.29E-01 1.39E-06 1.39E-06

144

1

0

小

A2L冷媒では着火源にならない
一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、
コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする。
ブラシモーターの放電エネルギーは小さいため，可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.4項 3)』参照)

5-2.b.5

電子ライター

1.25E-03

1.25E-03

作業

作業外

④

1.00E+00

2.94E-02 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

大

5-2.b.6

電子ライター

7.94E-03

7.94E-03

作業

作業外

④

1.00E+00

1.82E-01 1.39E-03 1.39E-03

5

1

1

大

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k
集計値=No5-2.b.7.1〜No5-2.b.7.4の合計値

5-2.b.7

店内機器以外の店内着火源(着火エネルギー小、庫内漏えい)

0.00E+00

0.00E+00

5-2.b.7.1

静電気
人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

2.08E-02 2.78E-10 2.78E-10010.00E+00

小5-2.b.7.2

静電気
人体・その他扉

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

2.08E-02 2.78E-10 2.78E-10

22

10.00E+00

小対策として、換気による静電気発生低減も加味する。
'集計値=(No5-2.b.7.1〜No5-2.b.7.4の合計値)*No5-2.z.13
A2L冷媒では着火源にならない
入店時は店舗の外側を触るため、静電気発生しても着火しない。
退店時は放電しないとする⇒確率0
A2L冷媒では着火源にならない
5-2.b.7.4静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。
入店時の静電気への影響も同様とする。
A2L冷媒では着火源にならない
特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。
店舗数：約2万店 ９億杯/2万店/365日/2＝62回
冷蔵ウォークイン6枚扉・冷凍リーチイン1枚扉。冷蔵リーチインも扉１枚当たり同回数開閉するものと想定。
62回×（6+1）＝434回（1日当たりの最多放電回数と想定）
庫内漏えいしている時に扉をあけても最初にドアに触れる時は製品外に漏えいしなため、1人目のお客が扉を開け、直後に2人目のお客が扉を開ける確率を10％とすると434回X0.1=43.4回⇒44回 放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10

5-2.b.7.3

静電気
人体・リーチインケース扉

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

2.08E-02 2.78E-10 2.78E-10

44

10.00E+00

小東京の気象データを店舗内温度に換算して求めた
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、着火源の存在係数k=0.187×0.5=0.0935
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ1mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.2項 1)』参照)

A2L冷媒では着火源にならない
買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を5-2.f.1.1.3リーチインの回数基準で5％とすると 434回X0.05=21.7⇒22回
東京の気象データを店舗内温度に換算して求めた
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187 さらに、
5-2.b.7.4

静電気
人体・オープンケース外装

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

2.08E-02 2.78E-10 2.78E-10

22

10.00E+00

小店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、着火源の存在係数k=0.187×0.5=0.0935
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ1mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.2項 1)』参照)

集計値=No5-2.b.8.1〜No5-2.b.8.4の合計値
5-2.b.8

店内機器以外の店内着火源(着火エネルギー小、庫外漏えい)

0.00E+00

0.00E+00

5-2.b.8.1

静電気
人体・店舗入口扉

0.00E+00

0.00E+00

対策として、換気による静電気発生低減も加味する。
'集計値=(No5-2.b.8.1〜No5-2.b.8.4の合計値)*No5-2.z.13

作業

作業外

④

1.00E+00

1.29E-01 2.78E-10 2.78E-10

04 / 6 ページ

00.00E+00

小A2L冷媒では着火源にならない
入店時は店舗の外側を触るため、静電気発生しても着火しない。
退店時は放電しないとする⇒確率0

5-2.b.8.2

静電気
人体・その他扉

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

1.29E-01 2.78E-10 2.78E-10

22

10.00E+00

小A2L冷媒では着火源にならない
5-2.b.8.4静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。
入店時の静電気への影響も同様とする。
A2L冷媒では着火源にならない
特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。
店舗数：約2万店 ９億杯/2万店/365日/2＝62回
冷蔵ウォークイン6枚扉・冷凍リーチイン1枚扉。冷蔵リーチインも扉１枚当たり同回数開閉するものと想定。
62回×（6+1）＝434回（1日当たりの最多放電回数と想定）

5-2.b.8.3

静電気
人体・リーチインケース扉

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

1.29E-01 2.78E-10 2.78E-10

44

10.00E+00

小庫内漏えいしている時に扉をあけても最初にドアに触れる時は製品外に漏えいしなため、1人目のお客が扉を開け、直後に2人目のお客が扉を開ける確率を10％とすると434回X0.1=43.4回⇒44回
放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
東京の気象データを店舗内温度に換算して求めた
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ1mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.2項 1)』参照)

5-2.b.8.4

静電気
人体・オープンケース外装

0.00E+00

0.00E+00

作業

作業外

④

1.00E+00

1.29E-01 2.78E-10 2.78E-10

22

10.00E+00

小A2L冷媒では着火源にならない
買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率を
5-2.b.8.3リーチインの回数基準で5％とすると 434回X0.05=21.7⇒22回
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187さらに、店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、着火源の存在係数k=0.187×0.5=0.0935
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ1mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.2項 1)』参照)

5-2.c.1

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率

1.70E-08

1.70E-08

5-2.c.1.1

庫内冷媒漏えい割合

5.00E-01

5.00E-01

5-2.c.1.2

使用時冷媒漏えい発生確率(庫内)

1.00E-03

1.00E-03

5-2.c.1.3

修理作業の時間率

1.14E-04

1.14E-04

集計値=No5-2.c.1.1*No5-2.c.1.2*No5-2.c.1.3*No5-2.c.1.4
冷媒漏えいの内、50％が庫内漏えいを想定する
市場普及台数190万台を用いて冷媒漏えい発生確率を算出。(日冷工調査)
微小漏れ件数：1,866件/年
噴出漏れ件数：1件/年
急速漏れ件数：36件/年
庫内漏えい時は冷媒が庫内に滞留するため、漏えい速度は関係しいない為、全ての漏えい件数を対象とする。
冷媒漏えい確率(庫内)：1903(件/年) / 190万(台) = 0.001

漏えいした冷媒が作業時間と出会う確率（遭遇確率）=1hr/24hr/365日
冷凍回路修理を伴わない作業、冷媒放出・真空引き作業、冷凍回路部品交換作業、冷媒充作業時間は各1時間を想定する。

作業の・平成23年度から平成27年度の5年間における、内蔵ショーケースの出荷台数は、58097+52557+53534+52410+58001=274599[台]
その内、リーチインショーケースの出荷台数は、13830+14677+16534+17634+18881=81556[台](日冷工調査)5-2.c.1.4

リーチインショーケースの割合

2.97E-01

リーチインショーケースの割合は、81556[台]/274599[台] = 0.297[-]

2.97E-01

リーチインショーケース以外のショーケース(平形と多段オープン）の庫内漏えいに関しては，時空積が小さく，着火確率に与える影響が小さいと判断し，リーチインショーケース以外からの庫内漏えいは評価から除外する

5-2.c.25-2.c.2.1

5-2.c.2.2

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率

5.72E-08
5.00E-01

庫外冷媒漏えい割合

使用時冷媒漏えい発生確率(庫外)

1.94E-05

集計値=No5-2.c.2.1*No5-2.c.1.2*No5-2.c.1.3

5.72E-08
5.00E-01

冷媒漏えいの内、50％が庫外漏えいを想定する

1.94E-05

内蔵ショーケースリスクアセスメントWG３参加会社による内蔵ショーケース市場漏洩件数調査により算出
2011〜2015年度の冷媒漏えい件数を調査し、1年あたりの冷媒漏えい件数を算出し、市場普及台数190万台を用いて冷媒漏えい発生確率を算出。
微小漏れ件数：1,866件/年
噴出漏れ件数：1件/年
急速漏れ件数：36件/年
84.7 m2以上の微少漏えいの場合，可燃域が生成されないと想定。
よって，使用時の庫外漏えいの確率は微小漏れ件数を除いた37件/年を対象として算出する。
冷媒漏えい確率(庫外)：37(件/年) / 190万(台) = 1.94E-5
集計値=(No5-2.d.1.1*No5-2.d.1.6*No5-2.d.1.7)*［(No5-2.d.1.5+No5-2.d.1.2*No5-2.d.1.8)+(5-2.f*(No5-2.d.1.3+No5-2.d.1.4*No5-2.d.1.8))]

5-2.d.1

回収袋を介した冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率0.00E+00

0.00E+00

5-2.d.1.1

回収袋による
屋外冷媒廃棄の割合

0.00E+00

0.00E+00

対策として可燃性冷媒の機器からの放出方法を教育する
集計値=(No5-2.d.1.1*No5-2.d.1.6*No5-2.d.1.7)*［(No5-2.d.1.5+No5-2.d.1.2*No5-2.d.1.8)+(No5-2.f*No5-2.z.12*(No5-2.d.1.3+No5-2.d.1.4*No5-2.d.1.8))]
１MPa 未満の圧縮ガス又は0.2MPa 未満の液化ガスならば、高圧ガスの製造には当たらないため回収袋でも冷媒回収可能だが、回収袋による屋外冷媒廃棄の割合は0％とする。
高圧ガス保安法においてA2L冷媒(特定不活性ガス)は回収機での回収が可能となっており、
既存A1冷媒と同様に冷媒回収機での冷媒回収が行われると考えられる為、冷媒回収機による冷媒回収を100%とする。

5-2.d.1.2

冷媒回収袋の破損

1.00E-03

1.00E-03

冷媒回収袋が破損している確率。ヒューマンエラーと同程度(1/1000)で発生すると想定する

5-2.d.1.3

ホース接続不良による漏えい発生確率(回収袋への接続)

5.00E-02

5.00E-02

冷媒回収袋へのホース接続不良による冷媒漏えいを想定する。
冷媒回収袋へのホース接続作業は可燃性冷媒機器特有の作業となるため、ヒューマンエラー『5.00×10-2』とする。

5-2.d.1.4

回収袋内の冷媒放出位置が不適切

5.00E-02

5.00E-02

誤って店内にて冷媒回収袋から冷媒を放出してしまった場合を想定する。
冷媒回収袋からの冷媒放出作業は可燃性冷媒機器特有の作業となるため、ヒューマンエラー『5.00×10-2』とする。

5.00E-03

ホース内に残った冷媒が流出する。
ホースは1/4インチ・内径は5 mmとすると断面積Sは
S=π×(5/2)＾2×10-6=1.96×10^-5 (m2)となる。
ホース長さは1mを想定する。
20℃の飽和液冷媒の場合，密度は500.1 kg/m3、
ホース内冷媒量=S×ホース長さ×ρ=1.96×10^-5(m2)×1(m)×500.1 (kg/m3)×1000 (g/kg)=9.8 (g)20℃の飽和ガ20℃の飽和液ガスの場合，密度は18.1 kg/m3、
ホース内冷媒量=S×ホース長さ×ρ=1.96×10^-5(m2)×1(m)×18.1 (kg/m3)×1000 (g/kg)=0.35 (g)5-2.d.1.5

ホース取り外し時の漏えい(回収袋、冷媒充)

5.00E-03

ホース内が液20%、ガス80%と想定し、ホース内冷媒量=9.8×0.2+0.35×0.8=2.24 g
ショーケースへの冷媒充 量500gに対してホース内冷媒量2.24 gとなるので、ホース取外し時の冷媒冷媒漏えいを2.24/500≒5.00E-03とする。

5-2.d.1.6

回収袋による冷媒放出作業の繰り返し回数

7.00E+00

7.00E+00

回収袋による冷媒放出作業は複数回繰り返さなければ、機器内の冷媒を全て放出できない。
回収袋のサイズは45 Lと想定する
R290 の大気圧密度≒1.8 kg/m3
冷媒量＝0.5 kg
R290 の大気圧での体積＝0.5/1.8＝0.2778 m3＝277.8 L
回収袋での冷媒回収の回数＝277.8/45＝6.17 回≒7 回。
よって回収袋による冷媒放出作業は7回繰り返すと想定する。

5-2.d.1.7

同じ失敗を繰り返す確率

5.00E-01

5.00E-01

回収袋による冷媒放出作業は複数回繰り返えすこととなるが、繰り返し作業の中でヒューマンエラーによる冷媒漏えいが発生した場合、次からの作業は気を付けるため、再度、同じヒューマンエラーが発生する可能性は、低下すると考えられる。
同じ失敗を繰り返す確率を『0.5』と想定する。

5-2.d.1.8

回収袋内冷媒量割合

1.43E-01

1.43E-01

5-2.d.2

ホースによる屋外冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率0.00E+00

0.00E+00

5-2.d.2.1

ホースによる
屋外冷媒廃棄の割合

0.00E+00

0.00E+00

ホースによる屋外冷媒廃棄は0%とする。
高圧ガス保安法においてA2L冷媒(特定不活性ガス)は回収機での回収が可能となっており、
既存A1冷媒と同様に冷媒回収機での冷媒回収が行われると考えられる為、冷媒回収機による冷媒回収を100%とする。

5-2.d.2.2

ホース先端の設置場所が不適切な確率

5.00E-02

5.00E-02

冷媒のホースによる屋外放出時に放出されるホース先端が店外まで伸びてい場合や、ホースから冷媒を放出した際にホース先端が固定されておらずホースがあばれて店内に冷媒が漏れてしまう場合を想定する。
冷媒のホースによる屋外放出作業は可燃性冷媒機器特有の作業となるため、ヒューマンエラー『5.00×10-2』とする。

回収袋に冷媒を移した後の回収袋からの冷媒漏えい量は機器からの冷媒漏えい量の『1／回収袋による冷媒放出作業の繰り返し回数』となる。
よって、回収袋内冷媒量割合を『1／回収袋による冷媒放出作業の繰り返し回数(5-2.d.1.6)』とする。
集計値=No5-2.d.2.1*(No5-2.d.2.3+(No5-2.d.2.4+No5-2.d.2.2)*5-2.f)

5-2.d.2.3

ホース取り外し時の漏えい(ホースによる屋外放出)

7.00E-04

対策として可燃性冷媒の機器からの放出方法を教育する'集計値=No5-2.d.2.1*(No5-2.d.2.3+(No5-2.d.2.4+No5-2.d.2.2)*5-2.f*No5-2.z.12)

ホース内に残った冷媒が流出する。
ホースは1/4インチ・内径は5 mmとすると断面積Sは
S=π×5^2/4×10^-6=1.96×10^-5 (m2)となる。
ホース長さは10mを想定する。
ホース内冷媒は20℃大気圧ガスと想定する。
ホース内冷媒量=S×ホース長さ×ρ=1.96×10^-5(m2)×10(m)×1.8 (kg/m3)×1000 (g/kg)= 0.35 (g)7.00E-04

ショーケースへの冷媒充 量500gに対してホース内冷媒量0.35 gとなるので、ホース取外し時の冷媒冷媒漏えいを0.35/500とする。
冷媒回収袋へのホース接続不良による冷媒漏えいを想定する。
機器へのホース接続は従来から行っている作業であるため、ヒューマンエラー『1.00×10-3』とする。

5-2.d.2.4

ホース接続不良による漏えい発生確率(機器への接続)

1.00E-03

1.00E-03

5-2.d.3

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)

1.00E-06

1.00E-06

5-2.d.4

真空ポンプの排気による冷媒漏えい

1.00E-02

1.00E-02

店内での真空ポンプによる真空引きにより、機械内に残った冷媒が放出することを想定する。
機器内の冷媒は大気圧となっており、微量と考え、『1.00×10-2』とする。

作業中に誤って配管を破損させてしまい冷媒漏えいが発生すことを想定。
ヒューマンエラー発生確率：1/1000
近くに露出配管がある確率：1/10
配管と接触した場合に冷媒漏えいに至る確率：1/100
上記を乗じて算出。

5-2.d.5

充ホース接続部からの冷媒漏えい発生確率

5.20E-03

5.20E-03

集計値=No5-2.d.1.5+No5-2.f*(No5-2.d.5.1+No5-2.d.5.2）

5-2.d.5.1

充ホース接続不良による漏えい発生確率

1.00E-03

1.00E-03

冷媒充
冷媒充

5-2.d.5.2

バルブ誤操作

1.00E-03

1.00E-03

冷媒充 後にショーケースバルブを閉じ忘れること、冷媒回収機による冷媒回収後にボンベのバルブを閉め忘れることを想定する。
これらの作業は従来から行っている作業であるため、ヒューマンエラー『1.00×10-3』とする。

5-2.d.6

冷媒回収機による冷媒回収の
冷媒漏えい発生確率2.10E-03

2.10E-03

5-2.d.6.1

冷媒回収機
による冷媒回収の割合

1.00E+00

1.00E+00

高圧ガス保安法においてA2L冷媒(特定不活性ガス)は回収機での回収が可能となっており、
既存A1冷媒と同様に冷媒回収機での冷媒回収が行われると考えられる為、冷媒回収機による冷媒回収を100%とする。

5-2.d.6.2

回収不足

1.00E-03

1.00E-03

完全に冷媒回収が完了する前に冷媒回収ホースを外してしまうことを想定する。
冷媒回収機による作業は従来から行っている作業であるため、ヒューマンエラー『1.00×10-3』とする。

5-2.e.1

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

1.15E-02

1.15E-02

時のホース接続不良による冷媒漏えいを想定する。
時のホース接続は従来から行っている作業であるため、ヒューマンエラー『1.00×10-3』とする。

集計値=No5-2.d.6.1*(No5-2.d.6.2+No5-2.d.5.2+(No5-2.d.2.4*No5-2.f))

大5 / 6 ページ

冷媒漏えい解析結果より算出
空間的遭遇確率(静電気以外)=平均可燃空間体積[m3]/空間体積[m3]5-2.e.2

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.67E-02

1.67E-02

大冷媒漏えい解析結果より算出
空間的遭遇確率(静電気以外)=平均可燃空間体積[m3]/空間体積[m3]
冷媒漏えい解析結果より算出

5-2.e.3

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)8.13E-03

8.13E-03

小静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ1mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.2項 1)』参照)
冷媒漏えい解析結果より算出※空間体積・可燃域継続時間・時空積は割付表上【数値パラメータ】参照

5-2.e.4

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)1.18E-02

1.18E-02

5-2.f

冷媒漏えいに気付かない確率

1.00E-01

1.00E-01

5-2.k

冷媒回路内の残存冷媒を放出してしまう確率5.00E-02

2.02E-07

5-2.k.1

閉回路内に残存した冷媒を放出してしまう確率2.65E-09

2.65E-09

小静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ1mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書 4.2.2項 1)』参照)
作業者が冷媒漏えいに気が付かない確率を1/10とする
集計値=No5-2.k.1+No5-2.k.2
集計値=No5-2.k.1.1*No5-2.k.1.2*No5-2.k.1.3

5-2.k.1.1

閉回路存在確率1.00E-03

1.00E-03

ショーケースの1/1000の機器に閉回路が存在すると想定

5-2.k.1.2

閉回路部品を交換する確率

2.65E-03

2.65E-03

閉回路内にある部品は膨張弁・電磁弁と想定する。(弁が閉じた状態で機械が停止し、弁の間の配管に冷媒が残存する。)
膨張弁・電磁弁交換比率 （日冷工：微燃性冷媒を使用した低温機器のリスク評価報告書(2017.11))[130回/年]÷ストック台数49,000台／10年）≒2.65E-3

5-2.k.1.3

閉回路存在に気付かない確率

1.00E-03

1.00E-03

ヒューマンエラー(1/1000)で閉回路存在に気付かない
集計値=No5-2.k.2.1

5-2.k.2

冷媒放出不足5.00E-02

2.00E-07

5-2.k.2.1

冷媒放出不足5.00E-02

5.00E-02

5-2.z.1

5-2.z.2

対策
真空ポンプによる残存冷媒の排除

対策
冷媒放出、充作業時の店内着火源の排除対策として5-2.z.1『防爆形真空ポンプによる残存冷媒の排除』、
5-2.z.12『窒素パージによる残存冷媒の排除』よる
冷媒放出不足軽減率を乗じる
集計値=No5-2.k.2.1*5-2.z.1*5-2.z.12
可燃性冷媒特有作業ヒューマンエラー(5/100)で冷媒放出不足となる
残存冷媒の排除するため冷媒放出後、下記の作業をすることを教育する
真空ポンプで冷媒回路を真空引きする。
・時間的遭遇確率（対策）= 時間的遭遇確率(未対策)×対策を実施しない人の割合＋
時間的遭遇確率（未対策）×対策の効果の割合×（1-対策を実施しない人の割合）= 時間的遭遇確率(未対策)×(対策を実施しない人の割合＋対策の効果の割合×(1-対策を実施しない人の割合))――

2.00E-03

・対策を実施しない人の割合：0.001(修理業者は機器メーカの管理が行き届き、すべての修理業者が教育を受けると考えるが、実施しない人がヒューマンエラー1/1000の確率でいると想定)・対策の効果の割合：0.001(対策を行なっても、ヒューマンエラー1/1000の確率で冷媒が残存すると想定)対策の効果=対策を無視する人の確率＋対策の効果の割合×(1-対策を無視する人の確率)= 0.001+0.001×(1-0.001) = 0.002[-]
A2Lでは店内機器は着火源とならない為不要
冷媒放出、充 時店作業時には店舗内の修理対象機器以外の着火源となる可能性のある全ての機器への通電を遮断した状態にすることを教育する。
・対策を実施しない人の割合：0.001(修理業者は機器メーカの管理が行き届き、すべての修理業者が教育を受けると考えるが、実施しない人がヒューマンエラー1/1000の確率でいると想定)・対策の効果の割合：0 (対策を行えば着火源は排除される)対策の効果=対策を実施しない人の割合＋対策の効果の割合×(1-対策を実施しない人の割合)= 0.001+0×(1-0.001) = 0.001[-]

1.00E+00

5-2.z.3

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動による作業の中断―

1.10E-02

5-2.z.4

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動により換気―

1.00E+00

漏えい検知器を携帯し、検知器が作動した場合に作業を中断し、検知器が冷媒を検知しなくなるまで、作業を再開してはいけないことを教育する。効果として着火源存在確率が低下する。
・対策を実施しない人の割合：0.001(修理業者は機器メーカの管理が行き届き、すべての修理業者が教育を受けると考えるが、実施しない人がヒューマンエラー1/1000の確率でいると想定)・対策の効果の割合：0.01 (保守点検の標準効果と同等とする)対策の効果=対策を実施しない人の割合＋対策の効果の割合×(1-対策を実施しない人の割合)= 0.001+0.01×(1-0.001) = 0.011[-]換気による効果が不明なため『1』とする。

5-2.z.5

対策
軍手の使用

―

1.00E+00

5-2.z.6

対策
ブラシモータの使用禁止―

1.00E+00

5-2.z.7

対策
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収器の使用禁止―

1.00E+00

A2Lでは静電気は着火源にならないので不要
修理時には軍手などの静電気を防止することが可能な手袋を着用し，静電気の発生を防止しなければいかないことを教育する。
・対策を実施しない人の割合：0.001(修理業者は機器メーカの管理が行き届き、すべての修理業者が教育を受けると考えるが、実施しない人がヒューマンエラー1/1000の確率でいると想定)・対策の効果の割合：0.01 (日冷工の調査結果から静電気は1/100の確率で発生するとした)対策の効果=対策を実施しない人の割合＋対策の効果の割合×(1-対策を実施しない人の割合)= 0.001+0.01×(1-0.001) = 0.011[-]
A2Lでは電動工具は着火源にならないので不要
電動ドライバーを使用する場合にはブラシモータを使用する電動ドライバーを使用しないことを教育する。
教育と同様の対策効果とし、対策効果を1.00×10-1とする．
A2Lでは真空ポンプ、冷媒回収器は着火源にならないので不要
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収器を使用しないことを教育する。
教育と同様の対策効果とし、対策効果を1.00×10-1とする．
可燃性冷媒を使用していることを機械に表示し、注意喚起し、可燃性冷媒取扱に関する教育をする。
効果があるのは配管破損と作業に伴う着火源の扱いに対する注意のみであり効果範囲が極めて狭い為『1』(効果なし)とする。

5-2.z.8

対策
可燃性冷媒注意喚起ラベルによる注意喚起―

1.00E+00

5-2.z.9

対策
ろう付け後のリークテスト実施―

1.00E-02

5-2.z.10

対策
リーチインショーケース扉の低速開放―

1.00E+00《注意喚起表示内容》
火災の危険あり／可燃性物質
・冷媒が滞留しないような十分な換気を行う。
・冷媒が充 された状態での火気使用厳禁。
・配管を傷つけたり，損傷させたりしない。
経産省のマニュアルの検査・評価試験と同等とし，0.01 とする。

本対策なしとして『1』とする。

残存冷媒の排除するため冷媒放出後、 窒素ガスで冷媒回路をパージすることを教育する

5-2.z.11

対策
窒素パージによる残存冷媒の排除―

2.00E-03

5-2.z.12

対策
可燃性冷媒放出方法の教育―

1.00E+00

・対策を実施しない人の割合：0.001(修理業者は機器メーカの管理が行き届き、すべての修理業者が教育を受けると考えるが、実施しない人がヒューマンエラー1/1000の確率でいると想定)・対策の効果の割合：0.001(対策を行なっても，1/1000程度の冷媒が残存すると想定する．)
対策の効果=対策を無視する人の確率＋対策の効果の割合×(1-対策を無視する人の確率)= 0.001+0.001×(1-0.001) = 0.002[-]
可燃性冷媒の機器からの放出方法を教育する

5-2.z.13

対策
換気による静電気発生確率低減―

1.00.E+00

A2Lでは静電気は着火源にならないので不要
作業中は店舗内の換気を作動状態にし，屋外に繋がる扉を開放状態にして通風をよくする。
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率は店内18.7%、屋外3.2%と想定しているが、通風をお良くすることにより、店内湿度は店内、屋外の平均湿度となるものと想定し、静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる確率は10.95%［=(18.7+3.2)/2］となるとする。
よって，対策時の静電気による着火確率を10.95/18.7倍にすることとする。

5-2.z.14

対策
店内機器停止による静電気発生確率低減―

1.00.E+00

A2Lでは静電気は着火源にならないので不要
冷媒放出、充 作業時には店内機器への通電を遮断する対策(5-2.z.2)を実施するため、通常時に比べ、客が機器に触れ、静電気が発生する確率が低下すると考えられる。確率の低下率は50%とする。

6 / 6 ページ

0

1

内蔵SC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

廃棄時の着火FTA【A3 コンビニ】
回収ステージの上下に示す確率については、

G-1 未対策

冷媒への着火確率

上：庫内漏れ、下：庫外漏れ

営業中の店舗

7

←庫内漏れ

2

3.11E-07

R290

←庫外漏れ

5.26E-08

許容値

撤去作業発生率

冷媒への着火確率

7.1

7.2

1.24E-01

R290

2.51E-06

R290

3
年間撤去率

店舗の閉店率

7.1.1

7.1.2

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う着火確率

7.69E-02

R290

4.70E-02

R290

着火確率

7.3

2.14E-07

R290

5

7.4

営業中の店舗での撤去作業では考慮しない着火源

4

解体バーナに伴う解体バーナを除く

着火確率

撤去作業に伴う着火確率

7.3.1

7.3.2

R290

喫煙に伴う着火確率
7.3.3

2.14E-07

R290

7.3.1.4の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

2.30E-06

R290

R290

7.3.2.2の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

7.3.3.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

6
製品回収作業時の可燃域内に存在する確率

7.3.1.1

7

バーナ・喫煙以外の冷媒漏えい発生確率

作業による着火源が7.3.1.1

可燃空間内に存在する確率

7.3.1.4

2.45E-04

R290

製品回収作業時の着火源(バーナ)が冷媒漏えい発生確率7.3.2.2

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

3.62E-04

2.45E-04

R290

バーナの存在確率

空間的遭遇確率(閉店した店舗)

7.3.1.5

7.3.1.8

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

1.54E-03

R290(庫外)

0.00E+00

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

放電エネルギー大放電エネルギー小6.24E-03

1.67E-02

R290(庫外)

2.17E-02

空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.1.6

7.3.1.7

3.78E+00

R290(庫内)

3.04E-03

R290(庫外)

3.39E+01

R290(庫外)

4.91E-04

存在する確率

7.3.3.2(閉店した店舗)
7.3.3.5

R290(庫内)

7.16E-05

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

1.04E-03

R290(庫外)

5.05E-04

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

1.28E-03

漏えい時に可燃空間が発

R290(庫内)
R290(庫外)

着火源存在確率

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率7.3.2.6

7.3.2.11

7.3.2.13

1.15E-02

R290(庫内)

1.67E-02

R290(庫外)

1.12E-02

R290(庫内)

6.24E-02

R290(庫外)

7.8の対策は庫内漏れのみに適用

R290(庫内)

生する空間的遭遇確率

1.29E-04

7.3.2.3

12
可燃空間の

可燃空間の

空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.4

7.3.2.5

8.13E-03

R290(庫内)

8.80E-03

1.18E-02

R290(庫外)

4.28E-02

7.8の対策は庫内漏れのみに適用

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.12

7.3.2.16

可燃空間の空間的遭遇確率時間・体積

換算係数(喫煙)

7.3.3.3

7.3.3.4

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

製品回収中に喫煙する確率R290(庫内)

3.78E+00

R290(庫内)

3.04E-03

R290(庫内)

1.89E+00

R290(庫内)

4.30E-03

R290(庫外)

3.39E+01

R290(庫外)

4.91E-04

R290(庫外)

1.70E+01

R290(庫外)

6.95E-04

コンセント取外しによるスパーク

電動
グラインダの使用

バーナを使用する撤去の割合

7.3.1.9

7.3.1.10

R290(庫内)

3.12E-02

R290(庫内)

2.00E-01

R290(庫外)

1.09E-01

R290(庫外)

2.00E-01

7.3.2.8

7.3.2.9

7.3.2.7
時間的遭遇確率

電動工具の使用作業者からの静電気の発生7.3.2.10

R290(庫内)

7.36E-03

R290(庫内)

3.83E-03

R290(庫内)

4.91E-03

R290(庫内)

3.89E-03

R290(庫外)

4.55E-02

R290(庫外)

1.68E-02

R290(庫外)

1.88E-02

R290(庫外)

2.41E-02

喫煙率

喫煙の時間的遭遇確率

7.3.3.12

7.3.3.8

7.3.3.7

14(バーナ着火時間率)

可燃域内に着火源が漏えい時に可燃空間が発

7.3.2.15

2.45E-04

R290

R290(庫内)

生する空間的遭遇確率7.8の対策は庫内漏れのみに適用

13

R290(庫内)する空間的遭遇確率

漏えい時に可燃空間が発

R290(庫外)

7.3.1.1

7.3.3.1

7.8の対策は庫内漏れのみに適用

11
R290(庫内)

冷媒漏えい発生確率

2.00E-04

7.3.2.14

漏えい時に可燃空間が発生する

製品回収作業時の空間内に存在する確率

R290(庫内)

漏えい時に可燃空間が発生

10

喫煙に伴う着火源が可燃

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

4.52E-02

R290(庫内)

2.82E-01

R290(庫外)

1.00E-01

R290(庫外)

4.52E-02

R290(庫外)

2.82E-01

1

0

2

3

1

4

5

6

7

8

9

10

製品回収作業時の撤去作業に伴わない

冷媒漏えい発生確率

着火確率

回収ステージメインの7.3.1.1につながる

7.3.1.1

11

12

13

14

回収ステージメインの7.4につながる

7.4

同じくサブツリー7.4下につながる
R290

2.45E-04

2.30E-06

R290

7.4.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。
2
製品回収作業時の撤去作業によらない着火源が冷媒漏えい発生確率

可燃空間内に存在する確率

7.3.1.1

3

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に漏えいが撤去作業中に発生する確率

発生する確率

7.3.1.2

7.3.1.3

1.14E-07

R290

R290

7.4.1

2.45E-04

R290

2.45E-04

撤去作業中に冷媒が撤去作業に伴う

冷媒漏えい発生確率

漏えいする確率

冷媒漏えい発生確率7.3.1.2.1

7.3.1.2.2

7.3.1.3.1

5

1.60E-02

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

生する空間的遭遇確率

放電エネルギー大放電エネルギー小7.4.9

7.4.10R290(庫内)

2.72E-03

R290(庫内)

6.92E-05

R290(庫外)

1.54E-02

R290(庫外)

5.92E-04

漏えい時に可燃空間が発生すR290

1.00E-03

R290

1.14E-04

R290

2.45E-04

る空間的遭遇確率

着火源存在確率

漏えい時に可燃空間が発

7.4.2

7.4.5

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率

7.4.6

7.4.8

6

7

2.79E-03

R290(庫外)

漏えい時に可燃空間が発4撤去作業に伴わない

R290(庫内)

噴出漏れ発生確率

急速漏れ発生確率

微小漏れ発生確率

7.3.1.2.3

7.3.1.2.4

7.3.1.2.5

R290

5.26E-07

R290

1.89E-05

R290

R290(庫内)

1.15E-02

R290(庫内)

2.37E-01

R290(庫内)

8.13E-03

R290(庫内)

8.52E-03

R290(庫外)

1.67E-02

R290(庫外)

9.22E-01

R290(庫外)

1.18E-02

R290(庫外)

5.03E-02

可燃空間の空間的遭遇確率

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

時間・体積

換算係数

7.4.3

7.4.4

7.4.7

7.4.11

R290(庫内)

3.78E+00

R290(庫内)

3.04E-03

R290(庫内)

1.89E+00

R290(庫内)

4.30E-03

R290(庫外)

3.39E+01

R290(庫外)

4.91E-04

R290(庫外)

1.70E+01

R290(庫外)

6.95E-04

9.82E-048

燃焼式機器の使用

電源コンセント

照明スイッチ

換気扇スイッチ

フライヤースイッチ

静電気人体・店舗入口扉

静電気人体・その他扉

7.4.5.2

7.4.5.3

7.4.5.4

7.4.5.5

7.4.5.6

7.4.8.1

7.4.8.2

撤去作業に伴う

9

冷媒漏えい発生確率7.3.1.3.1
R290

サブツリーのの7.3.1.3.1につながる
2.45E-04

R290(庫内)

1.04E-04

R290(庫内)

1.01E-04

R290(庫内)

2.03E-04

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

4.29E-03

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

2.17E-03

R290(庫外)

1.04E-04

R290(庫外)

6.78E-04

R290(庫外)

1.36E-03

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

2.78E-02

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

1.35E-02

6

7

他の什器などへの衝突

転倒

ピット配管への衝突

7.3.1.3.1.1

7.3.1.3.1.2

7.3.1.3.1.3

R290

8.20E-05

R290

8.20E-05

R290

電子レンジ

電灯

白熱球

電子ライター

デフロストヒーター（他の機器）

コピー機・プリンター(発火事故）

7.4.5.7

7.4.5.9

7.4.5.10

静電気人体・リーチインケース扉

7.4.5.8

7.4.5.11

静電気人体・オープンケース外装

7.4.5.12

7.4.8.3

7.4.8.4

R290(庫内)

4.34E-17

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

1.25E-03

R290(庫内)

1.38E-03

R290(庫内)

1.02E-20

R290(庫内)

2.99E-03

R290(庫内)

2.17E-03

R290(庫外)

8.52E-17

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

7.94E-03

R290(庫外)

1.38E-03

R290(庫外)

2.00E-20

R290(庫外)

1.77E-02

R290(庫外)

1.35E-02

8.10E-05

12
コピー機・プリンター(使用による着火）

加湿装置中華まん

加湿装置おでんコーヒーディスペンサー

7.4.5.14

7.4.5.15

7.4.5.16

7.4.5.13

13

14

ブラシモーター（製品外）※ON・OFF時に着火用
7.4.8.5

ブラシモーター（製品外）※常時着火源7.4.8.6

R290(庫内)

1.41E-02

R290(庫内)

4.29E-03

R290(庫内)

4.29E-03

R290(庫内)

2.07E-01

R290(庫内)

1.18E-03

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

3.78E-02

R290(庫外)

2.78E-02

R290(庫外)

2.78E-02

R290(庫外)

7.89E-01

R290(庫外)

5.61E-03

R290(庫外)

0.00E+00←営業中の店舗での撤去作業では考慮しない着火源

0

1

内蔵SC

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

回収ステージの上下に示す確率については、

g-1 対策1

3

廃棄時の着火FTA【A3 コンビニ】
冷媒への着火確率

上：庫内漏れ、下：庫外漏れ

営業中の店舗

7

←庫内漏れ

2

2.98E-08

R290

←庫外漏れ

5.26E-08

許容値

撤去作業発生率

冷媒への着火確率

7.1

7.2

1.24E-01

R290

2.40E-07

R290

3
年間撤去率

店舗の閉店率

7.1.1

7.1.2

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う着火確率

7.69E-02

R290

4.70E-02

R290

着火確率

7.3

1.58E-08

R290

解体バーナに伴う解体バーナを除く

着火確率

撤去作業に伴う着火確率

7.3.1

7.3.2

5

7.4

営業中の店舗での撤去作業では考慮しない着火源

4

R290

喫煙に伴う着火確率
7.3.3

1.58E-08

R290

7.3.1.4の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

2.25E-07

R290

R290

7.3.2.2の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

7.3.3.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

6
製品回収作業時の7

7.3.1.4

2.46E-05

R290

知器の使用
7.5.3

可燃域内に存在する確率

7.3.1.1

製品回収作業時の対策 携帯形漏えい検

着火源(バーナ)が冷媒漏えい発生確率

R290(庫内)

5.89E-05

R290(庫外)

3.62E-04

作業による着火源が7.3.1.1

可燃空間内に存在する確率

2.46E-05

R290

知器の使用
7.5.3

R290(庫内)

1.53E-04

R290(庫外)

1.45E-03

バーナの存在確率

空間的遭遇確率(閉店した店舗)

7.3.1.5

7.3.1.8

R290(庫外)

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

放電エネルギー大放電エネルギー小9.43E-03

6.24E-03

1.67E-02

R290(庫外)

2.17E-02

換算係数7.3.1.6

7.3.1.7
教育

3.78E+00

R290(庫内)

3.04E-03

R290(庫外)

3.39E+01

R290(庫外)

4.91E-04

扉をゆっくりと開け

R290

存在する確率

7.3.3.2(閉店した店舗)
7.3.3.5

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

1.04E-03

R290(庫外)

4.09E-04

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

1.28E-03

漏えい時に可燃空間が発

7.3.2.6

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率7.3.2.11

7.3.2.13

R290(庫内)

9.43E-03

R290(庫内)

1.12E-02

R290(庫内)

6.67E-03

R290(庫内)

7.15E-03

R290(庫外)

1.67E-02

R290(庫外)

6.24E-02

R290(庫外)

1.18E-02

R290(庫外)

3.47E-02

空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.4

7.3.2.5

空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.12

7.3.2.16

教育

空間的遭遇確率時間・体積

換算係数(喫煙)

7.3.3.3

7.3.3.4

8.20E-01

3.78E+00

R290(庫内)

3.04E-03

R290(庫内)

1.89E+00

R290(庫内)

4.30E-03

R290(庫外)

3.39E+01

R290(庫外)

4.91E-04

R290(庫外)

1.70E+01

R290(庫外)

6.95E-04

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

によるスパーク

電動
グラインダの使用

時間的遭遇確率バーナを使用する撤去の割合

7.3.1.9

7.3.1.10

R290(庫内)

3.12E-02

R290(庫内)

2.00E-01

R290(庫外)

1.09E-01

R290(庫外)

2.00E-01

電動工具の使用

理業者による回収7.3.2.8

7.3.2.9

7.3.2.7(バーナ着火時間率)

教育 メーカー依頼の廃棄処

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

製品回収中に

8.20E-01

R290

R290(庫内)

7.36E-03

R290(庫内)

3.83E-03

R290(庫外)

4.55E-02

R290(庫外)

1.68E-02

作業者からの静電気の発生

R290

教育

扉をゆっくりと開
ける
7.5.5

R290

8.20E-01

8.20E-01

教育

R290(庫内)

4.91E-03

R290(庫内)

3.89E-03

R290(庫外)

1.88E-02

R290(庫外)

2.41E-02

R290

喫煙率

喫煙の時間的遭遇確率

7.3.3.12

7.3.3.8

7.3.3.7

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

4.52E-02

R290(庫内)

2.82E-01

R290(庫外)

1.00E-01

R290(庫外)

4.52E-02

R290(庫外)

2.82E-01

静電防止手袋の着用
7.5.4

7.3.2.10

7.5.2

8.02E-01

扉をゆっくりと開け

扉をゆっくりと開け

コンセント取外し

器の使用
7.5.3

R290(庫内)る
7.5.5

R290(庫内)対策 携帯形漏えい検知

R290

7.8の対策は庫内漏れのみに適用

可燃空間の

可燃空間の

喫煙する確率

8.20E-01

可燃域内に着火源が生する空間的遭遇確率

R290(庫内)

る
7.5.5

14

2.46E-05

4.77E-05

着火源存在確率

可燃空間の
る
7.5.5

R290

教育

0.00E+00

R290

R290(庫内)

7.8の対策は庫内漏れのみに適用

R290(庫内)

R290(庫外)

漏えい時に可燃空間が発

7.3.2.15

7.3.2.3

12
時間・体積

0.00E+00

1.06E-04

生する空間的遭遇確率7.8の対策は庫内漏れのみに適用

空間的遭遇確率7.3.1.1

R290(庫内)

R290(庫内)

漏えい時に可燃空間が発

R290(庫内)

可燃空間の冷媒漏えい発生確率7.8の対策は庫内漏れのみに適用

11
R290(庫内)

製品回収作業時の空間内に存在する確率
7.3.3.1

生する空間的遭遇確率
7.3.2.14

漏えい時に可燃空間が発生する

喫煙に伴う着火源が可燃

8.02E-01

R290

漏えい時に可燃空間が発

1013

対策 携帯形漏えい検7.3.2.2

8.02E-01

R290

バーナ・喫煙以外の冷媒漏えい発生確率

8.02E-01

1

0

2

3

1

4

5

6

7

8

9

10

製品回収作業時の撤去作業に伴わない

冷媒漏えい発生確率

着火確率

回収ステージメインの7.3.1.1につながる

7.3.1.1

11

12

13

14

回収ステージメインの7.4につながる

7.4

同じくサブツリー7.4下につながる
R290

2.46E-05

2.25E-07

R290

7.4.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。
2
製品回収作業時の撤去作業によらない着火源が冷媒漏えい発生確率

可燃空間内に存在する確率

7.3.1.1

3

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に漏えいが撤去作業中に発生する確率

発生する確率

7.3.1.2

7.3.1.3

1.14E-07

R290

R290

7.4.1

2.46E-05

R290

2.45E-05

撤去作業中に冷媒が撤去作業に伴う

冷媒漏えい発生確率

漏えいする確率

冷媒漏えい発生確率7.3.1.2.1

7.3.1.2.2

7.3.1.3.1

2.29E-03

R290(庫外)

1.60E-02

漏えい時に可燃空間が発漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

生する空間的遭遇確率

放電エネルギー大放電エネルギー小7.4.9

7.4.104

撤去作業に伴わない

R290(庫内)対策 注意ラベルの貼付

R290(庫内)

2.23E-03

R290(庫内)

5.68E-05

R290(庫外)

1.54E-02

R290(庫外)

5.92E-04

7.5.1

5
R290

1.00E-03

R290

1.14E-04

R290

2.45E-04

R290

漏えい時に可燃空間が発漏えい時に可燃空間が発生す

1.00E-01

る空間的遭遇確率

着火源存在確率

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率

7.4.5

7.4.6

7.4.8

7.4.2

6

R290(庫内)

9.43E-03

R290(庫内)

2.37E-01

R290(庫内)

6.67E-03

R290(庫内)

8.52E-03

R290(庫外)

1.67E-02

R290(庫外)

9.22E-01

R290(庫外)

1.18E-02

R290(庫外)

5.03E-02

7.5.5の対策は庫内漏れ

7.5.5の対策は庫内漏れのみに適用

のみに適用
教育

7

扉をゆっくりと開ける
7.5.5

噴出漏れ発生確率

急速漏れ発生確率

微小漏れ発生確率

7.3.1.2.3

7.3.1.2.4

7.3.1.2.5

R290

R290

5.26E-07

R290

1.89E-05

R290

8.20E-01

可燃空間の空間的遭遇確率

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

時間・体積

換算係数

7.4.3

7.4.4

7.4.7

7.4.11

教育

扉をゆっくりと開ける
7.5.5

R290(庫内)

3.78E+00

R290(庫内)

3.04E-03

R290(庫内)

1.89E+00

R290(庫内)

4.30E-03

R290(庫外)

3.39E+01

R290(庫外)

4.91E-04

R290(庫外)

1.70E+01

R290(庫外)

6.95E-04

R290

8.20E-01

9.82E-048

燃焼式機器の使用

電源コンセント

照明スイッチ

換気扇スイッチ

フライヤースイッチ

静電気人体・店舗入口扉

静電気人体・その他扉

7.4.5.2

7.4.5.3

7.4.5.4

7.4.5.5

7.4.5.6

7.4.8.1

7.4.8.2

撤去作業に伴う

9

冷媒漏えい発生確率7.3.1.3.1

サブツリーのの7.3.1.3.1につながる
R290

2.45E-04

R290(庫内)

1.04E-04

R290(庫内)

1.01E-04

R290(庫内)

2.03E-04

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

4.29E-03

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

2.17E-03

R290(庫外)

1.04E-04

R290(庫外)

6.78E-04

R290(庫外)

1.36E-03

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

2.78E-02

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

1.35E-02

6

7

他の什器などへの衝突

転倒

ピット配管への衝突

7.3.1.3.1.1

7.3.1.3.1.2

7.3.1.3.1.3

R290

8.20E-05

R290

8.20E-05

R290

電子レンジ

電灯

白熱球

電子ライター

デフロストヒーター（他の機器）

コピー機・プリンター(発火事故）

7.4.5.7

7.4.5.9

7.4.5.10

静電気人体・リーチインケース扉

7.4.5.8

7.4.5.11

静電気人体・オープンケース外装

7.4.5.12

7.4.8.3

7.4.8.4

R290(庫内)

4.34E-17

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

1.25E-03

R290(庫内)

1.38E-03

R290(庫内)

1.02E-20

R290(庫内)

2.99E-03

R290(庫内)

2.17E-03

R290(庫外)

8.52E-17

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

7.94E-03

R290(庫外)

1.38E-03

R290(庫外)

2.00E-20

R290(庫外)

1.77E-02

R290(庫外)

1.35E-02

8.10E-05

12
コピー機・プリンター(使用による着火）

加湿装置中華まん

加湿装置おでんコーヒーディスペンサー

7.4.5.14

7.4.5.15

7.4.5.16

7.4.5.13

13

14

ブラシモーター（製品外）※ON・OFF時に着火用

ブラシモーター（製品外）※常時着火源7.4.8.5

7.4.8.6

R290(庫内)

1.41E-02

R290(庫内)

4.29E-03

R290(庫内)

4.29E-03

R290(庫内)

2.07E-01

R290(庫内)

1.18E-03

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

3.78E-02

R290(庫外)

2.78E-02

R290(庫外)

2.78E-02

R290(庫外)

7.89E-01

R290(庫外)

5.61E-03

R290(庫外)

0.00E+00←営業中の店舗での撤去作業では考慮しない着火源

風速

床面積(m2)

数値パラメータ

G-1/g-1
内蔵SC

0.0 (m/s)

可燃域

空間体積(m3)

平均可燃空 時空積

継続時間

間体積

(m3・

(min)

(m3)

min)

リーチインケース 庫内漏れ 扉急開放

84.7

186.34

1.77

2.14

3.78 →こちらで計算

リーチインケース 庫外漏れ機械室 (4分全量漏れ)

84.7

186.34

10.93

3.11

33.93

廃棄時の着火FTA【A3 コンビニ】

確率数値割付表

営業中の店舗
算出式：出典)使用状況・形態

報告書

3章参照

R290検討データ

遭遇

ハザードおよび関連する要因

パター

G-1

g-1

ン

未対策ケース

対策ケース

値

単位

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

許容値

5.26E-08

7

回収ステージの冷媒への着火確率

3.11E-07

7.1

撤去作業発生率

7.1.1

年間撤去率

7.69E-02

--

7.1.2

年あたり店舗の閉店率

4.70E-02--7.2

冷媒への着火確率

集計値

7.3

撤去作業に伴う着火確率

集計値

内蔵型ケース＝190万台。100年に1回とすると2.98E-08

1/(1900000*100)。

集計値
集計値
年数が10年～15年となっていることから，内蔵ショーケースの市場での寿命（使用年数）は13年とした．
大手コンビニエンスストアチェーンの2014～2016年の会計年度中の開店・閉店・店舗数の平均より閉店率を算出。年あたり閉店率=4.7％

7.3.1

解体バーナに伴う着火確率

7.3.1.1

製品回収作業時の冷媒漏えい発生確率

集計値

7.3.1.2

撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に発生する確率

集計値

7.3.1.2.1

撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に発生する確率

7.3.1.2.2

撤去作業中に冷媒が漏えいする確率1.14E-04

作業時間を1時間とし、1/(365×24)=1.14E-04

7.3.1.2.3

噴出漏れ発生確率

5.26E-07

内蔵ショーケース市場漏洩データより

噴出漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数1件/年より）

7.3.1.2.4

急速漏れ発生確率

1.89E-05

内蔵ショーケース市場漏洩データより

急速漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数36件/年より）

7.3.1.2.5

微小漏れ発生確率

9.82E-04

内蔵ショーケース市場漏洩データより

微小漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数1866件/年より）

2.45E-04

集計値

2.45E-04

集計値

7.3.1.3
7.3.1.3.1

撤去作業に伴う冷媒漏えい発生時に作業を行う確率
撤去作業に伴う冷媒漏えい発生確率0.00E+00

内蔵ショーケースのサービス部品の保管年数は調査の結果10年～15年程度であり，省エネ法のトップランナーでの議論でも内蔵ショーケースの使用

営業中の店舗においてバーナーでの機器解体は無いとし、確率は0とする。

集計値

撤去作業でケース移動させる際に、誤って他の什器などへの衝突により、接合部から冷媒が漏えいするとした。
作業者のヒューマンエラーを起因(R1)とし、そのうち10%(R2)が冷媒配管への衝突が発生するとし、冷媒配管への衝突のうち10%(R3)が漏えいを生じさせるとする。
7.3.1.3.1.1

他の什器などへの衝突

8.20E-05

R1×(R2/100)×(R3/100)
このうち、メーカー依頼の廃棄業者(全体の20％)のヒューマンエラーR1＝0.001、残りの80％のヒューマンエラーR1'＝0.01、とした。
(0.2×R1×(R2/100)×(R3/100))+((1-0.2)×R1'×(R2/100)×(R3/100))＝8.20E-05
撤去作業でケースを転倒があり、冷媒が漏えいするとした。
作業者のヒューマンエラーを起因(R1)として転倒が発生するとし、転倒による冷媒漏えいは簡単には発生しないとして、1%(R2)が漏えいを生じさせるとする。

7.3.1.3.1.2

転倒

8.20E-05

R1×(R2/100)
このうち、メーカー依頼の廃棄業者(全体の20％)のヒューマンエラーR1＝0.001、残りの80％のヒューマンエラーR1'＝0.01、とした。
(0.2×R1×(R2/100))+((1-0.2)×R1'×(R2/100))＝8.2E-05
撤去作業でケースを移動させる際に床面のピット配管へ衝突し、冷媒が漏えいするとした。
作業者のヒューマンエラーを起因(R1)としてピット配管へ衝突が発生するとし、ピット配管は必ず床面へ露出しているとした。(把握困難な為)
また、ヒューマンエラーが起因しているため、ピット配管への衝突のうち、1%(R2)が漏えいを生じさせるとする。

7.3.1.3.1.3

ピット配管への衝突

これは冷凍機が下置きの場合のみ発生するが、下置きの割合は100％(R3)とした。(冷凍機上置き/下置きの比率は把握困難な為、安全を考慮して)8.10E-05

R1×(R2/100)×(R3/100)
このうち、メーカー依頼の廃棄業者(全体の20％)のヒューマンエラーR1＝0.001、残りの80％のヒューマンエラーR1'＝0.01、とした。
(0.2×R1×(R2/100)×(R3/100))+((1-0.2)×R1'×(R2/100)×(R3/100))＝4.10E-05

7.3.1.4

着火源(バーナ)が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.3.1.5

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

3.78E+00

m3・min7.3.1.6

7.3.1.7

5章参照

床面積84.7m3の値を近似式にて算出。
回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に扉を開放するとした。
報告書

5章参照

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

3.39E+01

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

3.04E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

4.91E-04

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

床面積84.7m3の値を近似式にて算出。庫外漏れ。

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

G-1

g-1

ン

未対策ケース

対策ケース

ハザードおよび関連する要因
7.3.1.8

値

単位

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

バーナの存在確率(閉店した店舗)

備考

集計値

店舗営業中にバーナを使用した撤去はないとした。

バーナ使用時間を2分とし、10回使用したとして、作業時間を1時間とした。
バーナを10回使用するのは、店舗内のウォークイン、多段ショーケース、ラウンドケース、空調機2台の配管を液管とガス管をそれぞれバーナで外すことを想定。
7.3.1.9

時間的遭遇確率(バーナ着火時間率)(庫内漏れ)③

3.12E-02

1

3.33E-02

0.029426

3.33E-02

10

1

1.00E+00

バーナ使用時間を2分とし、10回使用したとして、作業時間を1時間とした。
バーナを10回使用するのは、店舗内のウォークイン、多段ショーケース、ラウンドケース、空調機2台の配管を液管とガス管をそれぞれバーナで外すことを想定。
7.3.1.9

時間的遭遇確率(バーナ着火時間率)(庫外漏れ)③

1.09E-01

1

3.33E-02

0.182088

3.33E-02

10

1

1.00E+00

ビル内店舗など設置環境が特異なものが下記文献から「駅ビル・商業ビル・飲食ビル」が19％とあり、バーナを使用する撤去の割合(庫内漏れ)

値を繰り上げて0.2とした。

2.00E-01

出展）ARES 不動産証券化ジャーナルVol.40 「店舗出退店の実態と商業施設を取り巻くマクロ要因」

7.3.1.10

ビル内店舗など設置環境が特異なものが下記文献から「駅ビル・商業ビル・飲食ビル」が19％とあり、バーナを使用する撤去の割合(庫外漏れ)

値を繰り上げて0.2とした。

2.00E-01

出展）ARES 不動産証券化ジャーナルVol.40 「店舗出退店の実態と商業施設を取り巻くマクロ要因」
7.3.2

解体バーナを除く撤去作業に伴う着火確率

集計値

7.3.2.2

バーナ・喫煙以外の着火源が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.3.2.3

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

3.78E+00

m3・min7.3.2.4

7.3.2.5

7.3.2.6

5章参照

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に扉を開放するとした。
報告書

5章参照

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

3.39E+01

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

3.04E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

4.91E-04

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

床面積84.7m3の値を近似式にて算出。庫外漏れ。

着火源存在確率(庫内漏れ)

集計値

着火源存在確率(庫外漏れ)

集計値
ショーケースの電源には動力/電灯の両電源、動力+電灯の単一電源があり、どちらにおいても着火源となるスパークが発生するコンセントは1個のため、ケース1台当たりのコンセント数を1個とした。
スパーク発生時間＝5ms、作業時間を1時間とした。（スパーク発生時間=5ms（4章

4.2.4 項 1)参照）

上部にコンセントがある場合と、下部にコンセントがある場合をそれぞれ50％とし、下部にコンセントがある場合に下部に生成される可燃域にさらされるとした。
コンセント取り外しによるスパーク(庫内漏れ)②

7.36E-03

1

1.39E-06

0.029426

1.39E-06

1

1

2.50E-01

また、50%がブレーカを切らずにコンセントを外すとした。理由はブレーカが不明や、100V機種はブレーカを切ると他の機器の電源も切る可能性があるため。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = 1-(1-((0.0000014+1)/1))^1
着火源存在係数c = 0.5 × 0.5 = 0.25
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c =Pt' × 0.25

7.3.2.7
ショーケースの電源には動力/電灯の両電源、動力+電灯の単一電源があり、どちらにおいても着火源となるスパークが発生するコンセントは1個のため、ケース1台当たりのコンセント数を1個とした。
スパーク発生時間＝5ms、作業時間を1時間とした。（スパーク発生時間=5ms（4章

4.2.4 項 1)参照）

上部にコンセントがある場合と、下部にコンセントがある場合をそれぞれ50％とし、下部にコンセントがある場合に下部に生成される可燃域にさらされるとした。
コンセント取り外しによるスパーク(庫外漏れ)②

4.55E-02

1

1.39E-06

0.182088

1.39E-06

1

1

2.50E-01

また、50%がブレーカを切らずにコンセントを外すとした。理由はブレーカが不明や、100V機種はブレーカを切ると他の機器の電源も切る可能性があるため。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = 1-(1-((0.0000014+1)/1))^1
着火源存在係数c = 0.5 × 0.5 = 0.25
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c =Pt' × 0.25

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

G-1

g-1

ン

未対策ケース

対策ケース

ハザードおよび関連する要因

値

単位

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

撤去作業時に電動ドライバーにて、ショーケースのスカートパネルやカバーを取り外したり、警報線などの電線取り外しを行うことを前提とし、使用率を50％として、1回あたり3秒、10回使用とする.
想定する作業は、ケース下のスカートパネルや端子台のねじをドライバーで緩めたり閉めたりする作業。
なお、着火源となる電動ドライバはブラシ式のみであり、その存在確率を5％とする。
電動工具の使用(庫内漏れ)②

4.91E-03

1

8.33E-04

0.020808

8.33E-0410

1

2.50E-02
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = (1-(1-((0.00083+ΔTv)/2^0.5))^10
着火源存在係数c = 0.5 × 0.05 = 0.025
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.025

7.3.2.8

撤去作業時に電動ドライバーにて、ショーケースのスカートパネルやカバーを取り外したり、警報線などの電線取り外しを行うことを前提とし、使用率を50％として、1回あたり3秒、10回使用とする.
想定する作業は、ケース下のスカートパネルや端子台のねじをドライバーで緩めたり閉めたりする作業。
なお、着火源となる電動ドライバはブラシ式のみであり、その存在確率を5％とする。
電動工具の使用(庫外漏れ)②

1.88E-02

1

8.33E-04

0.128756

8.33E-0410

1

2.50E-02
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = (1-(1-((0.00083+ΔTv)/2^0.5))^10
着火源存在係数c = 0.5 × 0.05 = 0.025
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.025
ショーケース上部に垂れ壁があった際や、下部の配管が邪魔をしてケースを引き出せない場合に、電動グラインダーを用いて撤去する場合を前提とし、店舗にあるケースのうち垂れ壁と干渉するケースの存在を30％として、撤去に伴い干渉する壁を壊す際に電動グラインダーを用いる使用率を10％として、1回あたり15秒、4回使用とすると、作業時間を1時間として

電動グラインダーの使用(庫内漏れ)②

3.83E-03

1

4.17E-03

0.029426

4.17E-03

4

1

3.00E-02 想定する作業は、ケース上の垂れ壁の軽天をグラインダで切る、またはケース下の配管をグラインダで切断したりする作業。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = (1-(1-((0.00417+ΔTv)/1))^4
着火源存在係数c = 0.03
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.03

7.3.2.9
ショーケース上部に垂れ壁があった際や、下部の配管が邪魔をしてケースを引き出せない場合に、電動グラインダーを用いて撤去する場合を前提とし、店舗にあるケースのうち垂れ壁と干渉するケースの存在を30％として、撤去に伴い干渉する壁を壊す際に電動カッターやグラインダーを用いる使用率を10％として、1回あたり15秒、4回使用とすると、作業時間を1時間として
電動グラインダーの使用(庫外漏れ)②

1.68E-02

1

4.17E-03

0.182088

4.17E-03

4

1

3.00E-02 想定する作業は、ケース上の垂れ壁の軽天を電動グラインダーで切る、またはケース下の配管をグラインダで切断したりする作業。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = (1-(1-((0.00417+ΔTv)/1))^4
着火源存在係数c = 0.03
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.03
撤去作業を60分、作業者2名として、静電気によるスパーク時間を1μsとして、静電気の放電が撤去するショーケースを触った際に起きるとして、作業時間中に1回放電するとした。（スパーク時間=1μs（4章4.2.2 項 2)参照）

撤去をする際に、作業者がショーケースに触れる回数を以下と考えた。
本体に止める作業で２回、扉の開け閉めで４回、扉が開かないよう養生する作業か付属部品の取り外しで４回、ショーケースを引き出す作業で２回、ショーケースを台車に乗せる作業で３回、ショーケースを搬出する際の持ち替えで５回。
静電気の発生(庫内漏れ)②

3.89E-03

1

2.78E-100.020808

2.78E-10

1

1

1.87E-01

作業時間を1時間として計算。
想定する作業は、ケース下のアジャストボルトを手回しであげる、ケースを養生して搬出する作業。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = 1-(1-((1.96×10^-10 +ΔTv/2^0.5)/1))^20
着火源存在係数c = 0.187
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.187

7.3.2.10

撤去作業を60分、作業者2名として、静電気によるスパーク時間を1μsとして、静電気の放電が撤去するショーケースを触った際に起きるとして、作業時間中に1回放電するとした。（スパーク時間=1μs（4章4.2.2 項 2)参照）

撤去をする際に、作業者がショーケースに触れる回数を以下と考えた。
本体に止める作業で２回、扉の開け閉めで４回、扉が開かないよう養生する作業か付属部品の取り外しで４回、ショーケースを引き出す作業で２回、ショーケースを台車に乗せる作業で３回、ショーケースを搬出する際の持ち替えで５回。
静電気の発生(庫外漏れ)②

2.41E-02

1

2.78E-100.128756

2.78E-10

1

1

1.87E-01

作業時間を1時間として計算。
想定する作業は、ケース下のアジャストボルトを手回しであげる、ケースを養生して搬出する作業。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = 1-(1-((1.96×10^-10 +ΔTv/2^0.5)/1))^20
着火源存在係数c = 0.187
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.187

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

G-1

g-1

ン

未対策ケース

対策ケース

ハザードおよび関連する要因
7.3.2.11

値

単位

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

備考

集計値
報告書

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

1.89E+00

5章参照

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中

m3・minに扉を開放するとした。
また、1/2を乗じる。

7.3.2.12

報告書
可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

1.70E+01

5章参照

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中

m3・minに扉を開放するとした。
庫外漏れ。また、1/2を乗じる。

7.3.2.13

着火源存在確率

集計値

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.3.2.14

集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.3.2.15

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

4.30E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

6.95E-04

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

7.3.3

喫煙に伴う着火確率

0.00E+00

7.3.3.1

喫煙に伴う着火源が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.3.3.2

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

7.3.2.16

営業中の店舗において喫煙は無いとし、確率は0とする。

報告書
可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

m3・min

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中

7.3.3.3に扉を開放するとした。
可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

7.3.3.4
7.3.3.5

7.3.3.7

5章参照

床面積84.7m3の値を近似式にて算出。

報告書

m3・min5章参照

床面積84.7m3の値を近似式にて算出。庫外漏れ。

空間的遭遇確率換算係数(喫煙)(庫内漏れ)

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(喫煙)(庫外漏れ)

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

可燃空間内に着火源が存在する確率

集計値

製品回収中に喫煙する確率(庫内漏れ)

営業中の店舗で撤去作業員が店内で喫煙することは考えにくいが、店舗が営業廃止となり閉店した店舗内で回収作業員が喫煙する確率をADLレポート(閉店した店舗)の訓練を無視する確率を参考に10%の確率で喫煙することとした。

製品回収中に喫煙する確率(庫外漏れ)

営業中の店舗で撤去作業員が店内で喫煙することは考えにくいが、店舗が営業廃止となり閉店した店舗内で回収作業員が喫煙する確率をADLレポート

1.00E-01(閉店した店舗)の訓練を無視する確率を参考に10%の確率で喫煙することとした。
・JT調査 2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、製品回収作業は男性が従事するとして、成人男性の平均喫煙本数：男性18.1本/日、喫煙者率：
男性28.2％・一日のうち、喫煙する時間は睡眠時間を除いた時間とし、睡眠時間は7.25時間とした。
引用) 平成27年度国民健康・栄養調査 第3部 生活習慣調査の結果 第87表 (1日の平均睡眠時間、年齢階級別、人数、割合、性別)より、20歳以上男性

喫煙の時間的遭遇確率(庫内漏れ)②

4.52E-02

1

1.25E-02

0.029426

1.25E-02

1.08E+00

1.08E+00 1.00E+00

平均より算出。
・製品回収時間を1時間、平均喫煙本数が18.1本、作業にあたる時間を(24時間-平均睡眠時間)とすると、着火源使用回数n[回] = 1[h]×18.1[本]/(24[h]-7.25[h]) = 1.08 、着火源作動回数も同数とする。
・たばこ1本当たりの喫煙時間：5分、このうち着火源となるタバコが赤火に時間を40秒とした。(当WG調査より)ライターの点火時間を5秒とし、着火源作動時間(ΔTic)=赤火時間＋ライター点灯時間=45秒(0.0125h)とした。
・JT調査 2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、製品回収作業は男性が従事するとして、成人男性の平均喫煙本数：男性18.1本/日、喫煙者率：

7.3.3.8

男性28.2％・一日のうち、喫煙する時間は睡眠時間を除いた時間とし、睡眠時間は7.25時間とした。
引用) 平成27年度国民健康・栄養調査 第3部 生活習慣調査の結果 第87表 (1日の平均睡眠時間、年齢階級別、人数、割合、性別)より、20歳以上男性
喫煙の時間的遭遇確率②

4.52E-02

1

1.25E-02

0.182088

1.25E-02

1.08E+00

1.08E+00 1.00E+00

平均より算出。
・製品回収時間を1時間、平均喫煙本数が18.1本、作業にあたる時間を(24時間-平均睡眠時間)とすると、着火源使用回数n[回] = 1[h]×18.1[本]/(24[h]-7.25[h]) = 1.08 、着火源作動回数も同数とする。
・たばこ1本当たりの喫煙時間：5分、このうち着火源となるタバコが赤火に時間を40秒とした。(当WG調査より)ライターの点火時間を5秒とし、着火源作動時間(ΔTic)=赤火時間＋ライター点灯時間=45秒(0.0125h)とした。

7.3.3.12

喫煙率

2.82E-01

JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、成人男性の喫煙率は28.2% 作業は男性従事とした。

喫煙率(庫外漏れ)

2.82E-01

JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、成人男性の喫煙率は28.2% 作業は男性従事とした。

7.4

撤去作業に伴わない着火確率

集計値

7.4.1

撤去作業によらない着火源が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.4.2

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

3.78E+00

m3・min5章参照

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に扉を開放するとした。

7.4.3

報告書
可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

3.39E+01

m3・min5章参照

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に扉を開放するとした。

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

G-1

g-1

ン

未対策ケース

対策ケース

ハザードおよび関連する要因
7.4.4

7.4.5

作業時間
Ts[h]

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

値

単位

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

3.04E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

4.91E-04

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

着火源存在確率(庫内漏れ)

2.37E-01

集計値

着火源存在確率(庫外漏れ)

9.22E-01

集計値

値

単位

着火源
存在時間

燃焼式暖房機の使用(庫内漏れ)③

1.04E-04

1

2.40E+01

0.029426

2.40E+01

1

1

1.00E-04

燃焼式暖房機の使用(庫外漏れ)③

1.04E-04

1

2.40E+01

0.182088

2.40E+01

1

1

1.00E-04

7.4.5.2

店内に燃焼式暖房機を設置した場合を考慮し、24時間稼働とした。普及率0.01%。ΔTIc[h]=ΔTI[h]=24[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)×着火源の存在係数c
店内に燃焼式暖房機を設置した場合を考慮し、24時間稼働とした。普及率0.01%。ΔTIc[h]=ΔTI[h]=24[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)×着火源の存在係数c
清掃のため1日2回清掃のため計4回抜き差し、但し着火に関わる回数は2回（指すときは着火源にならない）。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操
作をせずにコンセントを抜き差しする。

電源コンセント(庫内漏れ)③

1.01E-04

1

1.39E-06

0.029426

1.39E-06

2

1

5.00E-01 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)×着火源の存在係数c【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする

7.4.5.3⇒可燃域継続時間=0

清掃のため1日2回清掃のため計4回抜き差し、但し着火に関わる回数は2回（指すときは着火源にならない）。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操
作をせずにコンセントを抜き差しする。
電源コンセント(庫外漏れ)③

6.78E-04

1

1.39E-06

0.182088

1.39E-06

2

1

5.00E-01 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)×着火源の存在係数c【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする

照明スイッチ(庫内漏れ)③

2.03E-04

1

1.39E-06

0.029426

1.39E-06

2

1

1.00E+00

照明スイッチ(庫外漏れ)③

1.36E-03

1

1.39E-06

0.182088

1.39E-06

2

1

1.00E+00

換気扇スイッチ(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.029426

0.00E+00

00

1.00E+00 一般的に常時運転=スイッチON・OFF無しのため、着火源存在確率は０とした。

換気扇スイッチ(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.182088

0.00E+00

00

1.00E+00 一般的に常時運転=スイッチON・OFF無しのため、着火源存在確率は0とした。

フライヤースイッチ(庫内漏れ)③

4.29E-03

1

1.39E-06

0.029426

1.39E-06

10

1

1.00E+00 TI[h]=1.4E-06

7.4.5.4

7.4.5.5⇒可燃域継続時間=0

1日/2回スイッチONOFF、但し着火に関わる回数は2回（ON→OFF のみ着火源になる）。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)×着火源の存在係数c
1日/2回スイッチONOFF、但し着火に関わる回数は2回（ON→OFF のみ着火源になる）。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)×着火源の存在係数cからあげの賞味期限4時間

4時～24時の間の20時間の間に４時間ごとに調理するとしてON・OFF計10回、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=Δ

Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)×着火源の存在係数c7.4.5.6

からあげの賞味期限4時間
フライヤースイッチ(庫外漏れ)③

2.78E-02

1

1.39E-06

0.182088

1.39E-06

10

1

4時～24時の間の20時間の間に４時間ごとに調理するとしてON・OFF計10回、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=Δ

1.00E+00 TI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)×着火源の存在係数c
電子レンジの発火事故時の炎が着火源
1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、

電子レンジ(庫内漏れ)③

4.34E-17

1

1.67E-01

0.029426

1.67E-01

3.09E-07

1

1.00E+00

市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））⇒着火源使用回数n[回/日]=2.5×17/376,406/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60※可燃域継続時間は割付表上【数値パラメータ】参照

7.4.5.7

電子レンジの発火事故時の炎が着火源
1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、
電子レンジ(庫外漏れ)③

8.52E-17

1

1.67E-01

0.182088

1.67E-01

3.09E-07

1

1.00E+00

市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））⇒着火源使用回数n[回/日]=2.5×17/376,406/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60※可燃域継続時間は割付表上【数値パラメータ】参照

7.4.5.8
7.4.5.9

電灯(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.029426

0.00E+00

00

1.00E+00 蛍光灯・LED表面温度100℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

電灯(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.182088

0.00E+00

00

1.00E+00 蛍光灯・LED表面温度100℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

白熱球(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.029426

0.00E+00

00

1.00E+00 白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

白熱球(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.182088

0.00E+00

00

1.00E+00 白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

電子ライター(庫内漏れ)③

1.25E-03

1

1.39E-03

0.029426

1.39E-03

5

1

1.00E+00

電子ライター(庫外漏れ)③

7.94E-03

1

1.39E-03

0.182088

1.39E-03

5

1

1.00E+00

デフロストヒーター（他の機器）(庫内漏れ)③

1.38E-03

1

2.30E+00

0.029426

2.30E+00

1

1

1.00E-02

デフロストヒーター（他の機器）(庫外漏れ)③

1.38E-03

1

2.30E+00

0.182088

2.30E+00

1

1

1.00E-02

7.4.5.10

7.4.5.11

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)×着火源の存在係数c5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)×着火源の存在係数c
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数c
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数c
コピー機の発火事故時の炎が着火源
1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果）

コピー機・プリンター(発火事故）(庫内漏れ)③

1.02E-20

1

1.67E-01

0.029426

1.67E-01

4.74E-09

1

1.00E+00

市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））⇒着火源使用回数n[回/日]=25/2,892,872/5/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60※可燃域継続時間は割付表上【数値パラメータ】参照

7.4.5.12
コピー機の発火事故時の炎が着火源
1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果）
コピー機・プリンター(発火事故）(庫外漏れ)③

2.00E-20

1

1.67E-01

0.182088

1.67E-01

4.74E-09

1

1.00E+00

市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））⇒着火源使用回数n[回/日]=25/2,892,872/5/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60※可燃域継続時間は割付表上【数値パラメータ】参照

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

G-1

g-1

ン

未対策ケース

対策ケース

ハザードおよび関連する要因

値

単位

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

コピー機の使用回数を１日50回，1回のコピー時間3分とし，コピーをすると必ず着火するものとする．
3 min⇒Ti(h)= 5×10－2
コピー機・プリンター(使用による着火）(庫内漏れ)③

1.41E-02

1

5.00E-02

0.029426

5.00E-0250

1

1.00E-01

n=50
k=1
Pt=[1-{1-(Ti+Tv)/24)n}]×k7.4.5.13

コピー機の使用回数を１日50回，1回のコピー時間3分とし，コピーをすると必ず着火するものとする．
3 min⇒Ti(h)= 5×10－2
コピー機・プリンター(使用による着火）(庫外漏れ)③

3.78E-02

1

5.00E-02

0.182088

5.00E-0250

1

1.00E-01

n=50
k=1
Pt=[1-{1-(Ti+Tv)/24)n}]×k7.4.5.14
7.4.5.15

加湿装置中華まん(庫内漏れ)③

4.29E-03

1

1.39E-06

0.029426

1.39E-06

10

1

1.00E+00 NITE調査結果に事故登録なし。フライヤースイッチと同等の値とする。

加湿装置中華まん(庫外漏れ)③

2.78E-02

1

1.39E-06

0.182088

1.39E-06

10

1

1.00E+00 NITE調査結果に事故登録なし。フライヤースイッチと同等の値とする。

加温装置おでん(庫内漏れ)③

4.29E-03

1

1.39E-06

0.029426

1.39E-06

10

1

1.00E+00 NITE調査結果に事故登録なし。フライヤースイッチと同等の値とする。

加温装置おでん(庫外漏れ)③

2.78E-02

1

1.39E-06

0.182088

1.39E-06

10

1

1.00E+00 NITE調査結果に事故登録なし。フライヤースイッチと同等の値とする。

コーヒーディスペンサー(庫内漏れ)③

2.07E-01

1

1.39E-06

0.029426

1.39E-06

186

1

1.00E+00

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯・店舗数：約2万店⇒１店舗あたり45000杯/年、内部リレー動作時のアーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1杯販売時あたりのリレー動作回数が1.5回 1日124杯販売

n=1.5X124=186

Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数c7.4.5.16

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯・店舗数：約2万店⇒１店舗あたり45000杯/年、コーヒーディスペンサー(庫外漏れ)③

7.89E-01

1

1.39E-06

0.182088

1.39E-06

186

1

1.00E+00

内部リレー動作時のアーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1杯販売時あたりのリレー動作回数が1.5回 1日124杯販売

n=1.5X124=186

Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数c7.4.6

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

1.89E+00

5章参照

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中

m3・minに扉を開放するとした。
また、1/2を乗じる。

7.4.7

報告書
可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

1.70E+01

5章参照

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中

m3・minに扉を開放するとした。
庫外漏れ。また、1/2を乗じる。

7.4.8
7.4.8.1
7.4.8.2

着火源存在確率(庫内漏れ)

8.52E-03

着火源存在確率(庫外漏れ)

5.03E-02

集計値
集計値

静電気人体・店舗入口扉(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-100.020808

2.78E-1001

1.87E-01 退店時は放電しないとする⇒確率0

静電気人体・店舗入口扉(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-100.128756

2.78E-1001

1.87E-01 退店時は放電しないとする⇒確率0

静電気人体・その他扉(庫内漏れ)③

2.17E-03

1

2.78E-100.020808

2.78E-1022

1

1.87E-01 静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。

静電気人体・その他扉(庫外漏れ)③

1.35E-02

1

2.78E-100.128756

2.78E-1022

1

1.87E-01 静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。
報告書

6章参照

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。店舗数：約2万店
９億杯/2万店/365日/2＝62回
冷蔵ウォークイン6枚扉・冷凍リーチイン1枚扉。冷蔵リーチインも扉１枚当たり同回数開閉するものと想定。
62回×（6+1）＝434回（1日当たりの最多放電回数と仮定）
静電気人体・リーチインケース扉(庫内漏れ)③

2.99E-03

1

2.78E-100.020808

2.78E-1044

1

9.35E-02 庫内漏えいしている時に扉をあけても最初にドアに触れる時は製品外に漏えいしなため、1人目のお客が扉を開け、直後に2人目のお客が扉を開ける確率を10％とすると434回×0.1=43.4回⇒44回

放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10

静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数c=1×0.187=0.187 （4章

4.2.2 項 3)参照）

店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)×着火源の存在係数c7.4.8.3

報告書

6章参照

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。店舗数：約2万店
９億杯/2万店/365日/2＝62回
冷蔵ウォークイン6枚扉・冷凍リーチイン1枚扉。冷蔵リーチインも扉１枚当たり同回数開閉するものと想定。
62回×（6+1）＝434回（1日当たりの最多放電回数と仮定）
静電気人体・リーチインケース扉(庫外漏れ)③

1.77E-02

1

2.78E-100.128756

2.78E-1044

1

9.35E-02 庫内漏えいしている時に扉をあけても最初にドアに触れる時は製品外に漏えいしなため、1人目のお客が扉を開け、直後に2人目のお客が扉を開ける確率を10％とすると434回×0.1=43.4回⇒44回

放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10

静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数c=1×0.187=0.187 （4章

4.2.2 項 3)参照）

店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)×着火源の存在係数c使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

G-1

g-1

ン

未対策ケース

対策ケース

ハザードおよび関連する要因

値

単位

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率をリーチインの回数基準で5％とすると静電気人体・オープンケース外装(庫内漏れ)③

2.17E-03

1

2.78E-100.020808

2.78E-1022

1

1.87E-01

434回×0.05=21.7⇒22回

静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数c=1×0.187=0.187 （4章

4.2.2 項 3)参照）

静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)×着火源の存在係数c7.4.8.4
買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率をリーチインの回数基準で5％とすると静電気人体・オープンケース外装(庫外漏れ)③

1.35E-02

1

2.78E-100.128756

2.78E-1022

1

1.87E-01

434回×0.05=21.7⇒22回

静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数c=1×0.187=0.187 （4章

4.2.2 項 3)参照）

静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)×着火源の存在係数c
一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火(庫内漏れ) ③

1.18E-03

1

1.39E-06

0.020808

1.39E-06

144

1

1.00E-02

OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)×着火源の存在係数c7.4.8.5

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火(庫外漏れ) ③

5.61E-03

1

1.39E-06

0.128756

1.39E-06

144

1

1.00E-02

ブラシモーター（製品外） ※常時着火源(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.020808

0.00E+00

1

1

2.50E-02 ブラシモータの周囲に燃焼速度よりも十分に早い気流が流れているため，ブラシモータは着火源にはならないとする。

ブラシモーター（製品外） ※常時着火源(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.128756

0.00E+00

1

1

2.50E-02 ブラシモータの周囲に燃焼速度よりも十分に早い気流が流れているため，ブラシモータは着火源にはならないとする。

合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)×着火源の存在係数c7.4.8.6

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.4.9

集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.4.10

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
7.4.11

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

4.30E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

6.95E-04

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

7.5

対策

可燃性冷媒機器の回収時対策の実施

7.5.1

対策

注意ラベルの貼付

1.00E-01

7.5.2

対策

教育

8.20E-01

7.5.3

対策

携帯形漏えい検知器の使用

8.02E-01

可燃性冷媒の使用に対する注意喚起ラベルが貼付されているため，従来よりも丁寧に機器を取り扱うものとし，対策効果を1/10 とする。
メーカー依頼の廃棄処理業者(全体の20%)に対して可燃性冷媒を使用した機器の取扱を教育する。注意喚起効果は1/10。
0.2×0.1+(1-0.2)×1=8.20E-01
携帯形漏えい検知器による注意喚起により着火源の使用を直ちに中止するとし、着火源遭遇確率に対する効果は1/100とした。
また、メーカー依頼の廃棄処理業者(全体の20%)は全員が携行するとした。
0.2×0.01+(1-0.2)×1=8.02E-01
携帯形漏えい検知器による注意喚起により着火源の使用を直ちに中止するとし、着火源遭遇確率に対する効果は1/100とした。

7.5.4

教育

静電防止手袋の着用

8.02E-01

また、メーカー依頼の廃棄処理業者(全体の20%)は全員が携行するとした。
0.2×0.01+(1-0.2)×1=8.02E-01
扉をゆっくりと開けることで、可燃域形成を防止する。
メーカー依頼の廃棄処理業者(全体の20%)に対して注意喚起する。注意喚起効果は1/10。

7.5.5

教育

扉をゆっくりと開ける

8.20E-01
0.2×0.1+(1-0.2)×1=8.20E-01※庫内漏れのみ適用

0

1

内蔵SC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

廃棄時の着火FTA【A3 コンビニ】
回収ステージの上下に示す確率については、

G-2 未対策

冷媒への着火確率

上：庫内漏れ、下：庫外漏れ

営業廃止の店舗

7

←庫内漏れ

2

3.54E-08

R290

←庫外漏れ

5.26E-08

許容値

撤去作業発生率

冷媒への着火確率

7.1

7.2

2.86E-07

R290

1.24E-01

R290

3
年間撤去率

店舗の閉店率

7.1.1

7.1.2

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う着火確率

7.69E-02

R290

4.70E-02

R290

着火確率

7.3

7.4

4

2.81E-07

R290

解体バーナに伴う解体バーナを除く

着火確率

撤去作業に伴う着火確率

7.3.1

7.3.2

5

5.32E-08

R290

喫煙に伴う着火確率
7.3.3

2.14E-07

R290

7.3.1.4の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

4.94E-09

R290

R290

7.3.2.2の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

1.38E-08

7.3.3.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

6
製品回収作業時の可燃域内に存在する確率

7.3.1.1

7

R290(庫内)

7.18E-05

R290(庫外)

3.62E-04

バーナ・喫煙以外の冷媒漏えい発生確率

作業による着火源が喫煙に伴う着火源が可燃

7.3.1.1

可燃空間内に存在する確率空間内に存在する確率

7.3.2.2

7.3.3.1

7.3.1.4

2.45E-04

R290

製品回収作業時の着火源(バーナ)が冷媒漏えい発生確率

2.45E-04

R290

バーナの存在確率

空間的遭遇確率(閉店した店舗)

R290(庫内)

1.47E-05

R290(庫外)

1.54E-03

R290(庫外)

9.80E-05

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

生する空間的遭遇確率

放電エネルギー大放電エネルギー小7.3.1.5

7.3.1.8

R290(庫外)

1.15E-02

R290(庫内)

6.24E-03

1.67E-02

R290(庫外)

2.17E-02

1.29E-04

R290(庫内)

7.16E-05

R290(庫外)

1.04E-03

R290(庫外)

5.05E-04

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.3.2.3

7.8の対策は庫内漏れのみに適用
12
可燃空間の

空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.1.6

7.3.1.7

R290(庫内)
R290(庫外)

着火源存在確率

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率7.3.2.6

7.3.2.11

7.3.2.13

1.15E-02

R290(庫内)

1.67E-02

R290(庫外)

1.12E-02

R290(庫内)

6.24E-02

R290(庫外)

7.8の対策は庫内漏れのみに適用

R290(庫内)

3.78E+00

R290(庫内)

3.04E-03

R290(庫外)

3.39E+01

R290(庫外)

4.91E-04

生する空間的遭遇確率

存在する確率

7.3.3.2(閉店した店舗)
7.3.3.5

R290(庫内)

漏えい時に可燃空間が発

R290(庫内)

R290(庫内)

1.15E-02

R290(庫外)

1.67E-02

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.4

7.3.2.5

8.80E-03

1.18E-02

R290(庫外)

4.28E-02

7.8の対策は庫内漏れのみに適用

空間的遭遇確率換算係数

7.3.2.12

7.3.2.16

7.3.3.4

7.3.3.3

8.13E-03

時間・体積換算係数(喫煙)

時間・体積

R290(庫内)

可燃空間の空間的遭遇確率

可燃空間のR290(庫内)

3.78E+00

R290(庫内)

3.04E-03

R290(庫内)

1.28E-03

R290(庫外)

3.39E+01

R290(庫外)

4.91E-04

R290(庫外)

5.88E-03

製品回収中に喫煙する確率R290(庫内)

3.78E+00

R290(庫内)

3.04E-03

R290(庫内)

1.89E+00

R290(庫内)

4.30E-03

R290(庫外)

3.39E+01

R290(庫外)

4.91E-04

R290(庫外)

1.70E+01

R290(庫外)

6.95E-04

コンセント取外しによるスパーク

電動
グラインダーの使用

バーナを使用する撤去の割合

7.3.1.9

7.3.1.10

R290(庫内)

3.12E-02

R290(庫内)

2.00E-01

R290(庫外)

1.09E-01

R290(庫外)

2.00E-01

7.3.2.8

7.3.2.9

7.3.2.7
時間的遭遇確率

電動工具の使用作業者からの静電気の発生7.3.2.10

R290(庫内)

7.36E-03

R290(庫内)

3.83E-03

R290(庫内)

4.91E-03

R290(庫内)

3.89E-03

R290(庫外)

4.55E-02

R290(庫外)

1.68E-02

R290(庫外)

1.88E-02

R290(庫外)

2.41E-02

喫煙率

喫煙の時間的遭遇確率

7.3.3.12

7.3.3.8

7.3.3.7

14(バーナ着火時間率)

2.45E-04

可燃域内に着火源が漏えい時に可燃空間が発

7.3.2.15

R290

7.8の対策は庫内漏れのみに適用

1113

2.00E-04

7.3.2.14

漏えい時に可燃空間が発生する

7.3.1.1

R290(庫内)

漏えい時に可燃空間が発

10

製品回収作業時の冷媒漏えい発生確率

R290(庫内)

1.00E-01

R290(庫内)

4.52E-02

R290(庫内)

2.82E-01

R290(庫外)

1.00E-01

R290(庫外)

2.09E-01

R290(庫外)

2.82E-01

1

0

2

3

1

4

5

6

7

8

9

10

製品回収作業時の撤去作業に伴わない

冷媒漏えい発生確率

着火確率7.3.1.1

回収ステージメインの7.3.1.1につながる

11

12

13

14

回収ステージメインの7.4につながる

7.4

同じくサブツリー7.4下につながる
R290

2.45E-04

4.94E-09

R290

7.4.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。
2
製品回収作業時の撤去作業によらない着火源が冷媒漏えい発生確率

可燃空間内に存在する確率

7.3.1.1

3

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に漏えいが撤去作業中に発生する確率

発生する確率

7.3.1.2

7.3.1.3

1.14E-07

R290

R290

7.4.1

2.45E-04

R290

2.45E-04

撤去作業中に冷媒が撤去作業に伴う

冷媒漏えい発生確率

漏えいする確率

冷媒漏えい発生確率7.3.1.2.1

7.3.1.2.2

7.3.1.3.1

5
R290

1.00E-03

R290

1.14E-04

R290

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

放電エネルギー大放電エネルギー小7.4.9

7.4.10R290(庫内)

4.70E-06

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

3.56E-05

R290(庫外)

0.00E+00

る空間的遭遇確率

着火源存在確率

漏えい時に可燃空間が発

7.4.5

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率

7.4.6

7.4.8

7.4.2

6

7

噴出漏れ発生確率

急速漏れ発生確率

微小漏れ発生確率

7.3.1.2.3

7.3.1.2.4

7.3.1.2.5

R290

5.26E-07

R290

1.89E-05

R290

3.56E-05

生する空間的遭遇確率

漏えい時に可燃空間が発生す2.45E-04

4.70E-06

R290(庫外)

漏えい時に可燃空間が発4撤去作業に伴わない

R290(庫内)

R290(庫内)

1.15E-02

R290(庫内)

4.08E-04

R290(庫内)

8.13E-03

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

1.67E-02

R290(庫外)

2.14E-03

R290(庫外)

1.18E-02

R290(庫外)

0.00E+00

可燃空間の空間的遭遇確率

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

時間・体積

換算係数

7.4.3

7.4.4

7.4.7

7.4.11

R290(庫内)

3.78E+00

R290(庫内)

3.04E-03

R290(庫内)

1.89E+00

R290(庫内)

4.30E-03

R290(庫外)

3.39E+01

R290(庫外)

4.91E-04

R290(庫外)

1.70E+01

R290(庫外)

6.95E-04

9.82E-048

燃焼式機器の使用

電源コンセント

照明スイッチ

換気扇スイッチ

フライヤースイッチ

静電気人体・店舗入口扉

静電気人体・その他扉

7.4.5.2

7.4.5.3

7.4.5.4

7.4.5.5

7.4.5.6

7.4.8.1

7.4.8.2

撤去作業に伴う

9

冷媒漏えい発生確率7.3.1.3.1

R290

サブツリーのの7.3.1.3.1につながる
R290(庫内)

1.04E-04

R290(庫内)

1.01E-04

R290(庫内)

2.03E-04

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

1.04E-04

R290(庫外)

6.78E-04

R290(庫外)

1.36E-03

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

2.45E-04

6

7

他の什器などへの衝突

転倒

ピット配管への衝突

7.3.1.3.1.1

7.3.1.3.1.2

7.3.1.3.1.3

R290

8.20E-05

R290

8.20E-05

R290

電子レンジ

電灯

白熱球

電子ライター

デフロストヒーター（他の機器）

コピー機・プリンター(発火事故）

7.4.5.7

7.4.5.9

7.4.5.10

静電気人体・リーチインケース扉

7.4.5.8

7.4.5.11

静電気人体・オープンケース外装

7.4.5.12

7.4.8.3

7.4.8.4

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

8.10E-05

12
コピー機・プリンター(使用による着火）

加湿装置中華まん

加湿装置おでんコーヒーディスペンサー

7.4.5.14

7.4.5.15

7.4.5.16

7.4.5.13

13

14

ブラシモーター（製品外）

ブラシモーター（製品外）※ON・OFF時に着火用※常時着火源7.4.8.5

7.4.8.6

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00←営業廃止した店舗での撤去作業では考慮しない着火源

0

1

内蔵SC

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

回収ステージの上下に示す確率については、

g-2 対策1

3

廃棄時の着火FTA【A3 コンビニ】
冷媒への着火確率

上：庫内漏れ、下：庫外漏れ

営業廃止の店舗

7

←庫内漏れ

2

2.64E-09

R290

←庫外漏れ

5.26E-08

許容値

撤去作業発生率

冷媒への着火確率

7.1

7.2

1.24E-01

R290

2.13E-08

R290

3
年間撤去率

店舗の閉店率

7.1.1

7.1.2

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う着火確率

7.69E-02

R290

4.70E-02

R290

着火確率

7.3

7.4

4

2.09E-08

R290

解体バーナに伴う解体バーナを除く

着火確率5

喫煙に伴う着火確率

撤去作業に伴う着火確率

7.3.1

7.3.3

7.3.2

4.16E-09

R290

1.58E-08

R290

7.3.1.4の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

4.86E-10

R290

8.90E-10

R290

7.3.2.2の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

7.3.3.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

6
製品回収作業時の7

7.3.1.4

2.46E-05

R290

知器の使用
7.5.3

可燃域内に存在する確率

7.3.1.1

製品回収作業時の対策 携帯形漏えい検

着火源(バーナ)が冷媒漏えい発生確率

R290(庫内)

5.89E-05

R290(庫外)

3.62E-04

可燃空間内に存在する確率

2.46E-05

R290

バーナの存在確率

空間的遭遇確率(閉店した店舗)

7.3.1.5

7.3.1.8

9.43E-03

R290(庫内)

6.24E-03

1.67E-02

R290(庫外)

2.17E-02

時間・体積

換算係数

7.3.1.6

7.3.1.7

漏えい時に可燃空間が発放電エネルギー大放電エネルギー小

生する空間的遭遇確率

7.3.2.14

7.3.2.15

7.3.3.2

R290(庫内)

3.78E+00

R290(庫内)

3.04E-03

R290(庫外)

3.39E+01

R290(庫外)

4.91E-04

扉をゆっくりと開け

R290

8.20E-01

コンセント取外しによるスパーク

バーナを使用する撤去の割合

7.3.1.9

7.3.1.10

R290(庫内)

3.12E-02

R290(庫内)

2.00E-01

R290(庫外)

1.09E-01

R290(庫外)

2.00E-01

可燃域内に着火源が存在する確率(閉店した店舗)
7.3.3.5

9.43E-03

R290(庫内)

1.05E-03

R290(庫外)

1.04E-03

R290(庫外)

4.09E-04

R290(庫外)

1.67E-02

R290(庫外)

4.82E-03

着火源存在確率

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率7.3.2.6

7.3.2.11

7.3.2.13

R290(庫内)

9.43E-03

R290(庫内)

1.12E-02

R290(庫内)

6.67E-03

R290(庫内)

7.15E-03

R290(庫外)

1.67E-02

R290(庫外)

6.24E-02

R290(庫外)

1.18E-02

R290(庫外)

3.47E-02

空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.4

7.3.2.5

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.12

7.3.2.16

教育

可燃空間の

空間的遭遇確率時間・体積

換算係数(喫煙)

7.3.3.3

7.3.3.4

R290(庫内)

3.04E-03

R290(庫内)

1.89E+00

R290(庫内)

4.30E-03

R290(庫外)

3.39E+01

R290(庫外)

4.91E-04

R290(庫外)

1.70E+01

R290(庫外)

6.95E-04

電動グラインダーの使用

教育 メーカー依頼の廃棄処

電動工具の使用

理業者による回収7.3.2.8

3.78E+00

R290(庫内)

3.04E-03

7.3.2.9

R290(庫内)

7.36E-03

R290(庫内)

3.83E-03

R290(庫外)

4.55E-02

R290(庫外)

1.68E-02

静電気の発生R290(庫外)

3.39E+01

R290(庫外)

4.91E-04

製品回収中に

8.20E-01

R290

教育

扉をゆっくりと開
ける
7.5.5

R290

8.20E-01

8.20E-01

教育

R290(庫内)

4.91E-03

R290(庫内)

3.89E-03

R290(庫外)

1.88E-02

R290(庫外)

2.41E-02

R290

喫煙率

喫煙の時間的遭遇確率

7.3.3.12

7.3.3.8

7.3.3.7

R290(庫内)

1.00E-01

R290(庫内)

4.52E-02

R290(庫内)

2.82E-01

R290(庫外)

1.00E-01

R290(庫外)

2.09E-01

R290(庫外)

2.82E-01

教育

メーカー依頼の廃棄処

静電防止手袋の着用
7.5.4

7.3.2.10

7.5.2

8.02E-01

扉をゆっくりと開け

R290

作業者からの器の使用
7.5.3

R290(庫内)

る
7.5.5

3.78E+00

対策 携帯形漏えい検知

R290

7.8の対策は庫内漏れのみに適用

R290(庫内)

7.3.2.7
時間的遭遇確率2.46E-05

R290(庫内)

扉をゆっくりと開け(バーナ着火時間率)

8.04E-05

4.77E-05

喫煙する確率

8.20E-01

R290(庫外)

R290

R290(庫内)

る
7.5.5

14

9.86E-06

1.06E-04

漏えい時に可燃空間が発

可燃空間の
る
7.5.5

R290

教育

7.3.1.1

R290(庫内)

R290(庫内)

7.8の対策は庫内漏れのみに適用

教育

13

1.45E-03

生する空間的遭遇確率

7.3.2.3

12
空間的遭遇確率R290(庫外)

8.02E-01

R290

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率7.8の対策は庫内漏れのみに適用

可燃空間の

1.53E-04

冷媒漏えい発生確率7.3.3.1

生する空間的遭遇確率

漏えい時に可燃空間が発

R290(庫外)

R290(庫内)

製品回収作業時の空間内に存在する確率

7.8の対策は庫内漏れのみに適用

11
R290(庫内)

喫煙に伴う着火源が可燃

知器の使用
7.5.3

漏えい時に可燃空間が発10

漏えい時に可燃空間が発生する

対策 携帯形漏えい検作業による着火源が7.3.1.1

7.3.2.2

8.02E-01

R290

バーナ・喫煙以外の冷媒漏えい発生確率

8.02E-01

理業者による回収
7.5.2

R290

8.20E-01

1

0

2

3

1

4

5

6

7

8

9

10

製品回収作業時の撤去作業に伴わない

冷媒漏えい発生確率

着火確率

回収ステージメインの7.3.1.1につながる

7.3.1.1

11

12

13

14

回収ステージメインの7.4につながる

7.4

同じくサブツリー7.4下につながる
R290

2.46E-05

4.86E-10

R290

7.4.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。
2
製品回収作業時の撤去作業によらない着火源が冷媒漏えい発生確率

可燃空間内に存在する確率

7.3.1.1

3

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に漏えいが撤去作業中に発生する確率

発生する確率

7.3.1.2

7.3.1.3

1.14E-07

R290

R290

7.4.1

2.46E-05

R290

撤去作業中に冷媒が撤去作業に伴う

冷媒漏えい発生確率

漏えいする確率

冷媒漏えい発生確率7.3.1.2.1

7.3.1.2.2

7.3.1.3.1

3.56E-05

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

生する空間的遭遇確率

放電エネルギー大放電エネルギー小7.4.9

7.4.10対策 注意ラベルの貼付
7.5.1

5

3.85E-06

R290(庫外)

漏えい時に可燃空間が発

2.45E-05

4

撤去作業に伴わない

R290(庫内)

R290(庫内)

3.85E-06

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

3.56E-05

R290(庫外)

0.00E+00

漏えい時に可燃空間が発生すR290

1.00E-03

R290

1.14E-04

R290

2.45E-04

R290

1.00E-01

る空間的遭遇確率

着火源存在確率

漏えい時に可燃空間が発

7.4.2

7.4.5

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率

7.4.6

7.4.8

6

R290(庫内)

9.43E-03

R290(庫内)

4.08E-04

R290(庫内)

6.67E-03

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

1.67E-02

R290(庫外)

2.14E-03

R290(庫外)

1.18E-02

R290(庫外)

0.00E+00

7.5.5の対策は庫内漏れ

7.5.5の対策は庫内漏れのみに適用

のみに適用
教育 扉をゆっくりと開
7

ける
7.5.5
噴出漏れ発生確率

急速漏れ発生確率

微小漏れ発生確率

7.3.1.2.3

7.3.1.2.4

7.3.1.2.5

R290

R290

5.26E-07

R290

1.89E-05

R290

8.20E-01

可燃空間の空間的遭遇確率

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

時間・体積

換算係数

7.4.3

7.4.4

7.4.7

7.4.11

教育

扉をゆっくりと開ける
7.5.5

R290(庫内)

3.78E+00

R290(庫内)

3.04E-03

R290(庫内)

1.89E+00

R290(庫内)

4.30E-03

R290(庫外)

3.39E+01

R290(庫外)

4.91E-04

R290(庫外)

1.70E+01

R290(庫外)

6.95E-04

R290

8.20E-01

9.82E-048

燃焼式機器の使用

電源コンセント

照明スイッチ

換気扇スイッチ

フライヤースイッチ

静電気人体・店舗入口扉

静電気人体・その他扉

7.4.5.2

7.4.5.3

7.4.5.4

7.4.5.5

7.4.5.6

7.4.8.1

7.4.8.2

撤去作業に伴う

9

冷媒漏えい発生確率7.3.1.3.1
R290

サブツリーのの7.3.1.3.1につながる
2.45E-04

R290(庫内)

1.04E-04

R290(庫内)

1.01E-04

R290(庫内)

2.03E-04

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

1.04E-04

R290(庫外)

6.78E-04

R290(庫外)

1.36E-03

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

6

7

他の什器などへの衝突

転倒

ピット配管への衝突

7.3.1.3.1.1

7.3.1.3.1.2

7.3.1.3.1.3

R290

8.20E-05

R290

8.20E-05

R290

電子レンジ

電灯

白熱球

電子ライター

デフロストヒーター（他の機器）

コピー機・プリンター(発火事故）

7.4.5.7

7.4.5.9

7.4.5.10

静電気人体・リーチインケース扉

7.4.5.8

7.4.5.11

静電気人体・オープンケース外装

7.4.5.12

7.4.8.3

7.4.8.4

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

8.10E-05

12
コピー機・プリンター(使用による着火）

加湿装置中華まん

加湿装置おでんコーヒーディスペンサー

7.4.5.14

7.4.5.15

7.4.5.16

7.4.5.13

13

14

ブラシモーター（製品外）

ブラシモーター（製品外）※ON・OFF時に着火用※常時着火源7.4.8.5

7.4.8.6

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00←営業廃止した店舗での撤去作業では考慮しない着火源

風速

床面積(m2)

数値パラメータ

G-2/g-2
内蔵SC

0.0 (m/s)

可燃域

空間体積(m3)

平均可燃空 時空積

継続時間

間体積

(m3・

(min)

(m3)

min)

リーチインケース 庫内漏れ 扉急開放

84.7

186.34

1.77

2.14

3.78 →こちらで計算

リーチインケース 庫外漏れ機械室 (4分全量漏れ)

84.7

186.34

10.93

3.11

33.93

廃棄時の着火FTA【A3 コンビニ】

確率数値割付表

営業廃止の店舗
算出式：出典)使用状況・形態

報告書

3章参照

R290検討データ

遭遇

ハザードおよび関連する要因

パター

G-2

g-2

ン

未対策ケース

対策ケース

値

単位

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

許容値

5.26E-08

7

回収ステージの冷媒への着火確率

3.54E-08

7.1

撤去作業発生率

7.1.1

年間撤去率

7.69E-02

--

7.1.2

年あたり店舗の閉店率

4.70E-02--7.2

冷媒への着火確率

集計値

7.3

撤去作業に伴う着火確率

集計値

7.3.1

解体バーナに伴う着火確率

集計値

7.3.1.1

製品回収作業時の冷媒漏えい発生確率

集計値

7.3.1.2

撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に発生する確率

集計値

7.3.1.2.1

撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に発生する確率

7.3.1.2.2

撤去作業中に冷媒が漏えいする確率1.14E-04

作業時間を1時間とし、1/(365×24)=1.14E-04

7.3.1.2.3

噴出漏れ発生確率

5.26E-07

内蔵ショーケース市場漏洩データより

噴出漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数1件/年より）

7.3.1.2.4

急速漏れ発生確率

1.89E-05

内蔵ショーケース市場漏洩データより

急速漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数36件/年より）

7.3.1.2.5

微小漏れ発生確率

9.82E-04

内蔵ショーケース市場漏洩データより

微小漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数1866件/年より）

2.45E-04

集計値

2.45E-04

集計値

7.3.1.3
7.3.1.3.1

撤去作業に伴う冷媒漏えい発生時に作業を行う確率
撤去作業に伴う冷媒漏えい発生確率内蔵型ケース＝190万台。100年に1回とすると2.64E-09

1/(1900000*100)。

集計値
集計値
内蔵ショーケースのサービス部品の保管年数は調査の結果10年～15年程度であり，省エネ法のトップランナーでの議論でも内蔵ショーケース
の使用年数が10年～15年となっていることから，内蔵ショーケースの市場での寿命（使用年数）は13年とした．
大手コンビニエンスストアチェーンの2014～2016年の会計年度中の開店・閉店・店舗数の平均より閉店率を算出。年あたり閉店率=4.7％

集計値

撤去作業でケース移動させる際に、誤って他の什器などへの衝突により、接合部から冷媒が漏えいするとした。
作業者のヒューマンエラーを起因(R1)とし、そのうち10%(R2)が冷媒配管への衝突が発生するとし、冷媒配管への衝突のうち10%(R3)が漏えいを生じさせるとする。
7.3.1.3.1.1

他の什器などへの衝突

8.20E-05

R1×(R2/100)×(R3/100)
このうち、メーカー依頼の廃棄業者(全体の20％)のヒューマンエラーR1＝0.001、残りの80％のヒューマンエラーR1'＝0.01、とした。
(0.2×R1×(R2/100)×(R3/100))+((1-0.2)×R1'×(R2/100)×(R3/100))＝8.20E-05
撤去作業でケースを転倒があり、冷媒が漏えいするとした。
作業者のヒューマンエラーを起因(R1)として転倒が発生するとし、転倒による冷媒漏えいは簡単には発生しないとして、1%(R2)が漏えいを生じさせるとする。

7.3.1.3.1.2

転倒

8.20E-05

R1×(R2/100)
このうち、メーカー依頼の廃棄業者(全体の20％)のヒューマンエラーR1＝0.001、残りの80％のヒューマンエラーR1'＝0.01、とした。
(0.2×R1×(R2/100))+((1-0.2)×R1'×(R2/100))＝8.2E-05
撤去作業でケースを移動させる際に床面のピット配管へ衝突し、冷媒が漏えいするとした。
作業者のヒューマンエラーを起因(R1)としてピット配管へ衝突が発生するとし、ピット配管は必ず床面へ露出しているとした。(把握困難な為)
また、ヒューマンエラーが起因しているため、ピット配管への衝突のうち、1%(R2)が漏えいを生じさせるとする。
これは冷凍機が下置きの場合のみ発生するが、下置きの割合は100％(R3)とした。(冷凍機上置き/下置きの比率は把握困難な為、安全を考慮し7.3.1.3.1.3

ピット配管への衝突

8.10E-05て)R1×(R2/100)×(R3/100)
このうち、メーカー依頼の廃棄業者(全体の20％)のヒューマンエラーR1＝0.001、残りの80％のヒューマンエラーR1'＝0.01、とした。
(0.2×R1×(R2/100)×(R3/100))+((1-0.2)×R1'×(R2/100)×(R3/100))＝4.10E-05

7.3.1.4

着火源(バーナ)が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.3.1.5

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

3.78E+00

m3・min7.3.1.6

7.3.1.7

5章参照

床面積84.7m3の値を近似式にて算出。
回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に扉を開放するとした。
報告書

5章参照

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

3.39E+01

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

3.04E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

4.91E-04

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

床面積84.7m3の値を近似式にて算出。庫外漏れ。

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

G-2

g-2

ン

未対策ケース

対策ケース

ハザードおよび関連する要因
7.3.1.8

値

単位

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

バーナの存在確率(閉店した店舗)

備考

集計値
バーナ使用時間を2分とし、10回使用したとして、作業時間を1時間とした。
バーナを10回使用するのは、店舗内のウォークイン、多段ショーケース、ラウンドケース、空調機2台の配管を液管とガス管をそれぞれバーナ
で外すことを想定。

時間的遭遇確率(バーナ着火時間率)(庫内漏れ)③

3.12E-02

1

3.33E-02

0.029426

3.33E-02

10

1

1.00E+00

7.3.1.9

バーナ使用時間を2分とし、10回使用したとして、作業時間を1時間とした。
バーナを10回使用するのは、店舗内のウォークイン、多段ショーケース、ラウンドケース、空調機2台の配管を液管とガス管をそれぞれバーナ
で外すことを想定。
時間的遭遇確率(バーナ着火時間率)(庫外漏れ)③

1.09E-01

1

3.33E-02

0.182088

3.33E-02

10

1

1.00E+00

ビル内店舗など設置環境が特異なものが下記文献から「駅ビル・商業ビル・飲食ビル」が19％とあり、バーナを使用する撤去の割合(庫内漏れ)

値を繰り上げて0.2とした。

2.00E-01

出展）ARES 不動産証券化ジャーナルVol.40 「店舗出退店の実態と商業施設を取り巻くマクロ要因」

7.3.1.10

ビル内店舗など設置環境が特異なものが下記文献から「駅ビル・商業ビル・飲食ビル」が19％とあり、バーナを使用する撤去の割合(庫外漏れ)

値を繰り上げて0.2とした。

2.00E-01

出展）ARES 不動産証券化ジャーナルVol.40 「店舗出退店の実態と商業施設を取り巻くマクロ要因」
7.3.2

解体バーナを除く撤去作業に伴う着火確率

集計値

7.3.2.2

バーナ・喫煙以外の着火源が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.3.2.3

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

3.78E+00

m3・min

作業中に扉を開放するとした。

7.3.2.4

7.3.2.5

7.3.2.6

5章参照

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、
報告書

5章参照

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

3.39E+01

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

3.04E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

4.91E-04

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

床面積84.7m3の値を近似式にて算出。庫外漏れ。

着火源存在確率(庫内漏れ)

集計値

着火源存在確率(庫外漏れ)

集計値
ショーケースの電源には動力/電灯の両電源、動力+電灯の単一電源があり、どちらにおいても着火源となるスパークが発生するコンセントは1個のため、ケース1台当たりのコンセント数を1個とした。
スパーク発生時間＝5ms、作業時間を1時間とした。（スパーク発生時間=5ms（4章

4.2.4 項 1)参照）

上部にコンセントがある場合と、下部にコンセントがある場合をそれぞれ50％とし、下部にコンセントがある場合に下部に生成される可燃域にさらされるとした。
コンセント取り外しによるスパーク(庫内漏れ)②

7.36E-03

1

1.39E-06

0.029426

1.39E-06

1

1

2.50E-01

また、50%がブレーカを切らずにコンセントを外すとした。理由はブレーカが不明や、100V機種はブレーカを切ると他の機器の電源も切る可能性があるため。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = 1-(1-((0.0000014+1)/1))^1
着火源存在係数c = 0.5 × 0.5 = 0.25
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c =Pt' × 0.25

7.3.2.7
ショーケースの電源には動力/電灯の両電源、動力+電灯の単一電源があり、どちらにおいても着火源となるスパークが発生するコンセントは1個のため、ケース1台当たりのコンセント数を1個とした。
スパーク発生時間＝5ms、作業時間を1時間とした。（スパーク発生時間=5ms（4章

4.2.4 項 1)参照）

上部にコンセントがある場合と、下部にコンセントがある場合をそれぞれ50％とし、下部にコンセントがある場合に下部に生成される可燃域にさらされるとした。
コンセント取り外しによるスパーク(庫外漏れ)②

4.55E-02

1

1.39E-06

0.182088

1.39E-06

1

1

2.50E-01

また、50%がブレーカを切らずにコンセントを外すとした。理由はブレーカが不明や、100V機種はブレーカを切ると他の機器の電源も切る可能性があるため。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = 1-(1-((0.0000014+1)/1))^1
着火源存在係数c = 0.5 × 0.5 = 0.25
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c =Pt' × 0.25

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

G-2

g-2

ン

未対策ケース

対策ケース

ハザードおよび関連する要因

値

単位

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

撤去作業時に電動ドライバーにて、ショーケースのスカートパネルやカバーを取り外したり、警報線などの電線取り外しを行うことを前提とし、使用率を50％として、1回あたり3秒、10回使用とする.
想定する作業は、ケース下のスカートパネルや端子台のねじをドライバーで緩めたり閉めたりする作業。
なお、着火源となる電動ドライバはブラシ式のみであり、その存在確率を5％とする。
電動工具の使用(庫内漏れ)②

4.91E-03

1

8.33E-04

0.020808

8.33E-0410

1

2.50E-02
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = (1-(1-((0.00083+ΔTv)/2^0.5))^10
着火源存在係数c = 0.5 × 0.05 = 0.025
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.025

7.3.2.8

撤去作業時に電動ドライバーにて、ショーケースのスカートパネルやカバーを取り外したり、警報線などの電線取り外しを行うことを前提とし、使用率を50％として、1回あたり3秒、10回使用とする.
想定する作業は、ケース下のスカートパネルや端子台のねじをドライバーで緩めたり閉めたりする作業。
なお、着火源となる電動ドライバはブラシ式のみであり、その存在確率を5％とする。
電動工具の使用(庫外漏れ)②

1.88E-02

1

8.33E-04

0.128756

8.33E-0410

1

2.50E-02
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = (1-(1-((0.00083+ΔTv)/2^0.5))^10
着火源存在係数c = 0.5 × 0.05 = 0.025
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.025
ショーケース上部に垂れ壁があった際や、下部の配管が邪魔をしてケースを引き出せない場合に、電動グラインダーを用いて撤去する場合を前提とし、店舗にあるケースのうち垂れ壁と干渉するケースの存在を30％として、撤去に伴い干渉する壁を壊す際に電動グラインダーを用いる使用率を10％として、1回あたり15秒、4回使用とすると、作業時間を1時間として

電動グラインダーの使用(庫内漏れ)②

3.83E-03

1

4.17E-03

0.029426

4.17E-03

4

1

3.00E-02 想定する作業は、ケース上の垂れ壁の軽天を電動グラインダーで切る、またはケース下の配管をグラインダで切断したりする作業。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = (1-(1-((0.00417+ΔTv)/1))^4
着火源存在係数c = 0.03
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.03

7.3.2.9

ショーケース上部に垂れ壁があった際や、下部の配管が邪魔をしてケースを引き出せない場合に、電動グラインダーを用いて撤去する場合を前提とし、店舗にあるケースのうち垂れ壁と干渉するケースの存在を30％として、撤去に伴い干渉する壁を壊す際に電動グラインダーを用いる使用率を10％として、1回あたり15秒、4回使用とすると、作業時間を1時間として
電動グラインダーの使用(庫外漏れ)②

1.68E-02

1

4.17E-03

0.182088

4.17E-03

4

1

3.00E-02 想定する作業は、ケース上の垂れ壁の軽天を電動グラインダーで切る、またはケース下の配管をグラインダで切断したりする作業。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = (1-(1-((0.00417+ΔTv)/1))^4
着火源存在係数c = 0.03
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.03
撤去作業を60分、作業者2名として、静電気によるスパーク時間を1μsとして、静電気の放電が撤去するショーケースを触った際に起きるとして、作業時間中に1回放電するとした。（スパーク時間=1μs（4章4.2.2 項 2)参照）

撤去をする際に、作業者がショーケースに触れる回数を以下と考えた。
本体に止める作業で２回、扉の開け閉めで４回、扉が開かないよう養生する作業か付属部品の取り外しで４回、ショーケースを引き出す作業で２回、ショーケースを台車に乗せる作業で３回、ショーケースを搬出する際の持ち替えで５回。
静電気の発生(庫内漏れ)②

3.89E-03

1

2.78E-100.020808

2.78E-10

1

1

1.87E-01

作業時間を1時間として計算。
想定する作業は、ケース下のアジャストボルトを手回しであげる、ケースを養生して搬出する作業。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = 1-(1-((1.96×10^-10 +ΔTv/2^0.5)/1))^20
着火源存在係数c = 0.187
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.187

7.3.2.10

撤去作業を60分、作業者2名として、静電気によるスパーク時間を1μsとして、静電気の放電が撤去するショーケースを触った際に起きるとして、作業時間中に1回放電するとした。（スパーク時間=1μs（4章4.2.2 項 2参照）

撤去をする際に、作業者がショーケースに触れる回数を以下と考えた。
本体に止める作業で２回、扉の開け閉めで４回、扉が開かないよう養生する作業か付属部品の取り外しで４回、ショーケースを引き出す作業で２回、ショーケースを台車に乗せる作業で３回、ショーケースを搬出する際の持ち替えで５回。
静電気の発生(庫外漏れ)②

2.41E-02

1

2.78E-100.128756

2.78E-10

1

1

1.87E-01

作業時間を1時間として計算。
想定する作業は、ケース下のアジャストボルトを手回しであげる、ケースを養生して搬出する作業。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = 1-(1-((1.96×10^-10 +ΔTv/2^0.5)/1))^20
着火源存在係数c = 0.187
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.187

7.3.2.11

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

G-2

g-2

ン

未対策ケース

対策ケース

ハザードおよび関連する要因

値

単位

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

報告書
可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

1.89E+00

5章参照

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、

m3・min

作業中に扉を開放するとした。
また、1/2を乗じる。

7.3.2.12

報告書
可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

1.70E+01

5章参照

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、

m3・min

作業中に扉を開放するとした。
庫外漏れ。また、1/2を乗じる。

7.3.2.13

着火源存在確率

集計値

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.3.2.14

集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.3.2.15

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
7.3.2.16

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

4.30E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

6.95E-04

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

7.3.3

喫煙に伴う着火確率

集計値

7.3.3.1

喫煙に伴う着火源が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.3.3.2

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

3.78E+00

m3・min

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

3.39E+01

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(喫煙)(庫内漏れ)

3.04E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(喫煙)(庫外漏れ)

4.91E-04

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、

7.3.3.3

7.3.3.4
7.3.3.5

作業中に扉を開放するとした。
報告書

5章参照

床面積84.7m3の値を近似式にて算出。庫外漏れ。

可燃空間内に着火源が存在する確率

集計値

製品回収中に喫煙する確率(庫内漏れ)
7.3.3.7

5章参照

床面積84.7m3の値を近似式にて算出。

営業中の店舗で撤去作業員が店内で喫煙することは考えにくいが、店舗が営業廃止となり閉店した店舗内で回収作業員が喫煙する確率をADLレ

1.00E-01(閉店した店舗)
製品回収中に喫煙する確率(庫外漏れ)

ポートの訓練を無視する確率を参考に10%の確率で喫煙することとした。
営業中の店舗で撤去作業員が店内で喫煙することは考えにくいが、店舗が営業廃止となり閉店した店舗内で回収作業員が喫煙する確率をADLレ

1.00E-01(閉店した店舗)

ポートの訓練を無視する確率を参考に10%の確率で喫煙することとした。
・JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、製品回収作業は男性が従事するとして、成人男性の平均喫煙本数：男性18.1本/日、喫煙者率： 男性28.2％
・一日のうち、喫煙する時間は睡眠時間を除いた時間とし、睡眠時間は7.25時間とした。
引用) 平成27年度国民健康・栄養調査 第3部 生活習慣調査の結果 第87表 (1日の平均睡眠時間、年齢階級別、人数、割合、性別)より、20歳以
喫煙の時間的遭遇確率(庫内漏れ)②

4.52E-02

1

1.25E-02

0.029426

1.25E-02

1.08E+00

1.08E+00 1.00E+00 上男性平均より算出。
・製品回収時間を1時間、平均喫煙本数が18.1本、作業にあたる時間を(24時間-平均睡眠時間)とすると、着火源使用回数n[回] = 1[h]×18.1[本]/(24[h]-7.25[h]) = 1.08 、着火源作動回数も同数とする。
・たばこ1本当たりの喫煙時間：5分、このうち着火源となるタバコが赤火に時間を40秒とした。(当WG調査より)ライターの点火時間を5秒とし、着火源作動時間(ΔTic)=赤火時間＋ライター点灯時間=45秒(0.0125h)とした。

7.3.3.8
・JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、製品回収作業は男性が従事するとして、成人男性の平均喫煙本数：男性18.1本/日、喫煙者率： 男性28.2％
・一日のうち、喫煙する時間は睡眠時間を除いた時間とし、睡眠時間は7.25時間とした。
引用) 平成27年度国民健康・栄養調査 第3部 生活習慣調査の結果 第87表 (1日の平均睡眠時間、年齢階級別、人数、割合、性別)より、20歳以
喫煙の時間的遭遇確率(庫外漏れ)②

2.09E-011

1.25E-02

0.182088

1.25E-02

1.08E+00

1.08E+00 1.00E+00 上男性平均より算出。
・製品回収時間を1時間、平均喫煙本数が18.1本、作業にあたる時間を(24時間-平均睡眠時間)とすると、着火源使用回数n[回] = 1[h]×18.1[本]/(24[h]-7.25[h]) = 1.08 、着火源作動回数も同数とする。
・たばこ1本当たりの喫煙時間：5分、このうち着火源となるタバコが赤火に時間を40秒とした。(当WG調査より)ライターの点火時間を5秒とし、着火源作動時間(ΔTic)=赤火時間＋ライター点灯時間=45秒(0.0125h)とした。

7.3.3.12

喫煙率

2.82E-01

JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、成人男性の喫煙率は28.2% 作業は男性従事とした。

喫煙率(庫外漏れ)

2.82E-01

JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、成人男性の喫煙率は28.2% 作業は男性従事とした。

7.4

撤去作業に伴わない着火確率

集計値

7.4.1

撤去作業によらない着火源が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.4.2

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

G-2

g-2

ン

未対策ケース

対策ケース

ハザードおよび関連する要因

値

単位

3.78E+00

m3・min

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

報告書
可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

5章参照

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に扉を開放するとした。

7.4.3

報告書

5章参照

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

3.39E+01

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

3.04E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

4.91E-04

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

着火源存在確率(庫内漏れ)

4.08E-04

集計値

着火源存在確率(庫外漏れ)

2.14E-03

集計値

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に扉を開放するとした。

7.4.4

7.4.5

燃焼式機器の使用(庫内漏れ)③

1.04E-04

1

2.40E+01

0.029426

2.40E+01

1

1

1.00E-04

燃焼式機器の使用(庫外漏れ)③

1.04E-04

1

2.40E+01

0.182088

2.40E+01

1

1

1.00E-04

7.4.5.2

店内に燃焼式暖房機を設置した場合を考慮し、24時間稼働とした。普及率0.01%。ΔTIc[h]=ΔTI[h]=24[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)×着火源の存在係数c
店内に燃焼式暖房機を設置した場合を考慮し、24時間稼働とした。普及率0.01%。ΔTIc[h]=ΔTI[h]=24[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)×着火源の存在係数c
清掃のため1日2回清掃のため計4回抜き差し、但し着火に関わる回数は2回（指すときは着火源にならない）。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜き差しする。

電源コンセント(庫内漏れ)③

1.01E-04

1

1.39E-06

0.029426

1.39E-06

2

1

5.00E-01 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)×着火源の存在係数c【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0
清掃のため1日2回清掃のため計4回抜き差し、但し着火に関わる回数は2回（指すときは着火源にならない）。50％の確率で掃除機本体のス

7.4.5.3

イッチ操作をせずにコンセントを抜き差しする。
電源コンセント(庫外漏れ)③

6.78E-04

1

1.39E-06

0.182088

1.39E-06

2

1

5.00E-01 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)×着火源の存在係数c【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする

照明スイッチ(庫内漏れ)③

2.03E-04

1

1.39E-06

0.029426

1.39E-06

2

1

1.00E+00

照明スイッチ(庫外漏れ)③

1.36E-03

1

1.39E-06

0.182088

1.39E-06

2

1

1.00E+00

換気扇スイッチ(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.029426

0.00E+00

00

1.00E+00 一般的に常時運転=スイッチON・OFF無しのため、着火源存在確率は０とした。

換気扇スイッチ(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.182088

0.00E+00

00

1.00E+00 一般的に常時運転=スイッチON・OFF無しのため、着火源存在確率は0とした。

フライヤースイッチ(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.029426

1.39E-06

10

1

1.00E+00 営業廃止した店舗でフライヤーは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

フライヤースイッチ(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.182088

1.39E-06

10

1

1.00E+00 営業廃止した店舗でフライヤーは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

電子レンジ(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.029426

電子レンジ(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.182088

電灯(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.029426

0.00E+00

00

1.00E+00 蛍光灯・LED表面温度100℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

電灯(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.182088

0.00E+00

00

1.00E+00 蛍光灯・LED表面温度100℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

白熱球(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.029426

0.00E+00

00

1.00E+00 白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

白熱球(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.182088

0.00E+00

00

1.00E+00 白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

電子ライター(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-03

0.029426

1.39E-03

5

1

1.00E+00

電子ライター(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-03

0.182088

1.39E-03

5

1

1.00E+00

デフロストヒーター（他の機器）(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

2.30E+00

0.029426

2.30E+00

1

1

1.00E-02 営業廃止した店舗で他のショーケースは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

デフロストヒーター（他の機器）(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

2.30E+00

0.182088

2.30E+00

1

1

1.00E-02 営業廃止した店舗で他のショーケースは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

コピー機・プリンター(発火事故）(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.029426

コピー機・プリンター(発火事故）(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.182088

コピー機・プリンター(使用による着火）(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

7.4.5.4

7.4.5.5
7.4.5.6
7.4.5.7
7.4.5.8
7.4.5.9

7.4.5.12
7.4.5.13
7.4.5.14
7.4.5.15
7.4.5.16
7.4.6

5.00E-02

0.029426

Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)×着火源の存在係数c
1日/2回スイッチONOFF、但し着火に関わる回数は2回（ON→OFF のみ着火源になる）。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)×着火源の存在係数c

営業廃止した店舗で電子レンジは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。
営業廃止した店舗で電子レンジは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

7.4.5.10

7.4.5.11

買物客による電子ライター購入を想定。
営業廃止した店舗で販売はしていないので、着火源存在確率は0とした。
買物客による電子ライター購入を想定。
営業廃止した店舗で販売はしていないので、着火源存在確率は0とした。

営業廃止した店舗でコピー機は稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。
営業廃止した店舗でコピー機は稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。
5.00E-0250

1

1.00E+00 営業廃止した店舗でコピー機は稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

コピー機・プリンター(使用による着火）(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

5.00E-02

0.182088

5.00E-0250

1

1.00E+00 営業廃止した店舗でコピー機は稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

加湿装置中華まん(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.020808

1.39E-06

10

1

1.00E+00 営業廃止した店舗で加湿装置中華まんは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

加湿装置中華まん(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.128756

1.39E-06

10

1

1.00E+00 営業廃止した店舗で加湿装置中華まんは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

加温装置おでん(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.020808

1.39E-06

10

1

1.00E+00 営業廃止した店舗で加湿装置おでんは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

加温装置おでん(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.128756

1.39E-06

10

1

1.00E+00 営業廃止した店舗で加湿装置おでんは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

コーヒーディスペンサー(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.029426

1.39E-06

186

1

1.00E+00 営業廃止した店舗でコーヒーディスペンサーは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

コーヒーディスペンサー(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.182088

1.39E-06

186

1

1.00E+00 営業廃止した店舗でコーヒーディスペンサーは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

1.89E+00

5章参照

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、

m3・min

作業中に扉を開放するとした。
また、1/2を乗じる。

7.4.7

報告書
可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

1.70E+01

5章参照

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、

m3・min

作業中に扉を開放するとした。
庫外漏れ。また、1/2を乗じる。

7.4.8
7.4.8.1⇒可燃域継続時間=0

1日/2回スイッチONOFF、但し着火に関わる回数は2回（ON→OFF のみ着火源になる）。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06

着火源存在確率(庫内漏れ)

0.00E+00

着火源存在確率(庫外漏れ)

0.00E+00

集計値
集計値

静電気人体・店舗入口扉(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-100.020808

2.78E-1001

1.87E-01 退店時は放電しないとする⇒確率0

静電気人体・店舗入口扉(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-100.128756

2.78E-1001

1.87E-01 退店時は放電しないとする⇒確率0

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

G-2

g-2

ン

未対策ケース

対策ケース

ハザードおよび関連する要因

値

単位

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

③

0.00E+00

1

2.78E-100.020808

2.78E-1022

1

1.87E-01

静電気人体・その他扉(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-100.128756

2.78E-1022

1

1.87E-01

静電気人体・リーチインケース扉(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-100.020808

2.78E-1044

1

1.87E-01

静電気人体・リーチインケース扉(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-100.128756

2.78E-1044

1

1.87E-01

静電気人体・オープンケース外装(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-100.020808

2.78E-1022

1

1.87E-01

静電気人体・オープンケース外装(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-100.128756

2.78E-1022

1

1.87E-01

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火(庫内漏れ) ③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.020808

1.39E-06

144

1

1.00E-02 営業廃止した店舗で他のショーケースは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

7.4.8.3

7.4.8.4

7.4.8.6

営業廃止した店舗で買物客は存在していないので、着火源存在確率は0とした。
買物客に起因するを想定。
営業廃止した店舗で買物客は存在していないので、着火源存在確率は0とした。
買物客に起因するを想定。
営業廃止した店舗で買物客は存在していないので、着火源存在確率は0とした。
買物客に起因するを想定。
営業廃止した店舗で買物客は存在していないので、着火源存在確率は0とした。
買物客に起因するを想定。
営業廃止した店舗で買物客は存在していないので、着火源存在確率は0とした。

0.00E+00

1

1.39E-06

0.128756

1.39E-06

144

1

1.00E-02 営業廃止した店舗で他のショーケースは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.020808

0.00E+00

1

1

2.50E-02 ブラシモータの周囲に燃焼速度よりも十分に早い気流が流れているため，ブラシモータは着火源にはならないとする。

ブラシモーター（製品外） ※常時着火源(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.128756

0.00E+00

1

1

2.50E-02 ブラシモータの周囲に燃焼速度よりも十分に早い気流が流れているため，ブラシモータは着火源にはならないとする。
集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
7.4.11

買物客に起因するを想定。

ブラシモーター（製品外） ※常時着火源(庫内漏れ)

放電エネルギー大(庫内漏れ)

7.4.10

営業廃止した店舗で買物客は存在していないので、着火源存在確率は0とした。

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火(庫外漏れ) ③

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.4.9

買物客に起因するを想定。

静電気人体・その他扉(庫内漏れ)
7.4.8.2

7.4.8.5

備考

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

4.30E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

6.95E-04

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

7.5

対策

可燃性冷媒機器の回収時対策の実施

7.5.1

対策

注意ラベルの貼付

1.00E-01

7.5.2

対策

教育

8.20E-01

7.5.3

対策

携帯形漏えい検知器の使用

8.02E-01

可燃性冷媒の使用に対する注意喚起ラベルが貼付されているため，従来よりも丁寧に機器を取り扱うものとし，対策効果を1/10 とする。
メーカー依頼の廃棄処理業者(全体の20%)に対して可燃性冷媒を使用した機器の取扱を教育する。注意喚起効果は1/10。
0.2×0.1+(1-0.2)×1=8.20E-01
携帯形漏えい検知器による注意喚起により着火源の使用を直ちに中止するとし、着火源遭遇確率に対する効果は1/100とした。
また、メーカー依頼の廃棄処理業者(全体の20%)は全員が携行するとした。
0.2×0.01+(1-0.2)×1=8.02E-01
携帯形漏えい検知器による注意喚起により着火源の使用を直ちに中止するとし、着火源遭遇確率に対する効果は1/100とした。

7.5.4

教育

静電防止手袋の着用

8.02E-01

また、メーカー依頼の廃棄処理業者(全体の20%)は全員が携行するとした。
0.2×0.01+(1-0.2)×1=8.02E-01
扉をゆっくりと開けることで、可燃域形成を防止する。
メーカー依頼の廃棄処理業者(全体の20%)に対して注意喚起する。注意喚起効果は1/10。

7.5.5

教育

扉をゆっくりと開ける

8.20E-01
0.2×0.1+(1-0.2)×1=8.20E-01※庫内漏れのみ適用

0

1

内蔵SC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

廃棄時の着火FTA【A3 狭小店舗】
回収ステージの上下に示す確率については、

G-3 未対策

冷媒への着火確率

上：庫内漏れ、下：庫外漏れ

営業中の店舗

7

←庫内漏れ

2

5.88E-07

R290

←庫外漏れ

5.26E-08

許容値

撤去作業発生率

冷媒への着火確率

7.1

7.2

1.24E-01

R290

4.75E-06

R290

3
年間撤去率

店舗の閉店率

7.1.1

7.1.2

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う着火確率

7.69E-02

R290

4.70E-02

R290

着火確率

7.3

4.31E-06

R290

5

7.4

営業中の店舗での撤去作業では考慮しない着火源

4

解体バーナに伴う解体バーナを除く

着火確率

撤去作業に伴う着火確率

7.3.1

7.3.2

R290

喫煙に伴う着火確率
7.3.3

4.31E-06

R290

7.3.1.4の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

4.39E-07

R290

R290

7.3.2.2の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

7.3.3.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

6
製品回収作業時の可燃域内に存在する確率

7.3.1.1

7

バーナ・喫煙以外の冷媒漏えい発生確率

作業による着火源が7.3.1.1

可燃空間内に存在する確率

7.3.1.4

2.45E-04

R290

製品回収作業時の着火源(バーナ)が冷媒漏えい発生確率7.3.2.2

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

4.28E-03

2.45E-04

R290

バーナの存在確率

空間的遭遇確率(閉店した店舗)

7.3.1.5

7.3.1.8

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

1.56E-02

R290(庫外)

0.00E+00

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

放電エネルギー大放電エネルギー小7.63E-02

5.55E-02

R290(庫外)

7.70E-02

空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.1.6

7.3.1.7

1.49E+02

R290(庫内)

4.67E-04

R290(庫外)

1.20E+02

R290(庫外)

4.63E-04

存在する確率

7.3.3.2(閉店した店舗)
7.3.3.5

R290(庫内)

5.64E-03

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

1.11E-02

R290(庫外)

4.52E-03

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

2.02E-02

漏えい時に可燃空間が発

R290(庫内)
R290(庫外)

着火源存在確率

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率7.3.2.6

7.3.2.11

7.3.2.13

6.98E-02

R290(庫内)

5.55E-02

R290(庫外)

1.99E-01

R290(庫内)

2.00E-01

R290(庫外)

7.8の対策は庫内漏れのみに適用

R290(庫内)

生する空間的遭遇確率

1.39E-02

7.3.2.3

12
可燃空間の

可燃空間の

空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.4

7.3.2.5

4.94E-02

R290(庫内)

1.14E-01

3.93E-02

R290(庫外)

1.15E-01

7.8の対策は庫内漏れのみに適用

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.12

7.3.2.16

可燃空間の空間的遭遇確率時間・体積

換算係数(喫煙)

7.3.3.3

7.3.3.4

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

製品回収中に喫煙する確率R290(庫内)

1.49E+02

R290(庫内)

4.67E-04

R290(庫内)

7.47E+01

R290(庫内)

6.60E-04

R290(庫外)

1.20E+02

R290(庫外)

4.63E-04

R290(庫外)

6.00E+01

R290(庫外)

6.55E-04

コンセント取外しによるスパーク

電動
グラインダの使用

バーナを使用する撤去の割合

7.3.1.9

7.3.1.10

R290(庫内)

3.81E-01

R290(庫内)

2.00E-01

R290(庫外)

3.85E-01

R290(庫外)

2.00E-01

7.3.2.8

7.3.2.9

7.3.2.7
時間的遭遇確率

電動工具の使用作業者からの静電気の発生7.3.2.10

R290(庫内)

1.69E-01

R290(庫内)

2.97E-02

R290(庫内)

2.50E-02

R290(庫内)

8.94E-02

R290(庫外)

1.70E-01

R290(庫外)

2.97E-02

R290(庫外)

2.50E-02

R290(庫外)

9.01E-02

喫煙率

喫煙の時間的遭遇確率

7.3.3.12

7.3.3.8

7.3.3.7

14(バーナ着火時間率)

可燃域内に着火源が漏えい時に可燃空間が発

7.3.2.15

2.45E-04

R290

R290(庫内)

生する空間的遭遇確率7.8の対策は庫内漏れのみに適用

13

R290(庫内)する空間的遭遇確率

漏えい時に可燃空間が発

R290(庫外)

7.3.1.1

7.3.3.1

7.8の対策は庫内漏れのみに適用

11
R290(庫内)

冷媒漏えい発生確率

1.95E-02

7.3.2.14

漏えい時に可燃空間が発生する

製品回収作業時の空間内に存在する確率

R290(庫内)

漏えい時に可燃空間が発生

10

喫煙に伴う着火源が可燃

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

7.16E-01

R290(庫内)

2.82E-01

R290(庫外)

1.00E-01

R290(庫外)

7.16E-01

R290(庫外)

2.82E-01

1

0

2

3

1

4

5

6

7

8

9

10

製品回収作業時の撤去作業に伴わない

冷媒漏えい発生確率

着火確率

回収ステージメインの7.3.1.1につながる

7.3.1.1

11

12

13

14

回収ステージメインの7.4につながる

7.4

同じくサブツリー7.4下につながる
R290

2.45E-04

4.39E-07

R290

7.4.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。
2
製品回収作業時の撤去作業によらない着火源が冷媒漏えい発生確率

可燃空間内に存在する確率

7.3.1.1

3

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に漏えいが撤去作業中に発生する確率

発生する確率

7.3.1.2

7.3.1.3

1.14E-07

R290

R290

7.4.1

2.45E-04

R290

2.45E-04

撤去作業中に冷媒が撤去作業に伴う

冷媒漏えい発生確率

漏えいする確率

冷媒漏えい発生確率7.3.1.2.1

7.3.1.2.2

7.3.1.3.1

5

1.60E-03

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

生する空間的遭遇確率

放電エネルギー大放電エネルギー小7.4.9

7.4.10R290(庫内)

1.00E-03

R290(庫内)

9.84E-04

R290(庫外)

8.09E-04

R290(庫外)

7.88E-04

漏えい時に可燃空間が発生すR290

1.00E-03

R290

1.14E-04

R290

2.45E-04

る空間的遭遇確率

着火源存在確率

漏えい時に可燃空間が発

7.4.2

7.4.5

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率

7.4.6

7.4.8

6

7

1.99E-03

R290(庫外)

漏えい時に可燃空間が発4撤去作業に伴わない

R290(庫内)

噴出漏れ発生確率

急速漏れ発生確率

微小漏れ発生確率

7.3.1.2.3

7.3.1.2.4

7.3.1.2.5

R290

5.26E-07

R290

1.89E-05

R290

R290(庫内)

6.98E-02

R290(庫内)

1.44E-02

R290(庫内)

4.94E-02

R290(庫内)

1.99E-02

R290(庫外)

5.55E-02

R290(庫外)

1.46E-02

R290(庫外)

3.93E-02

R290(庫外)

2.01E-02

可燃空間の空間的遭遇確率

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

時間・体積

換算係数

7.4.3

7.4.4

7.4.7

7.4.11

R290(庫内)

1.49E+02

R290(庫内)

4.67E-04

R290(庫内)

7.47E+01

R290(庫内)

6.60E-04

R290(庫外)

1.20E+02

R290(庫外)

4.63E-04

R290(庫外)

6.00E+01

R290(庫外)

6.55E-04

9.82E-048

燃焼式機器の使用

電源コンセント

照明スイッチ

換気扇スイッチ

フライヤースイッチ

静電気人体・店舗入口扉

静電気人体・その他扉

7.4.5.2

7.4.5.3

7.4.5.4

7.4.5.5

7.4.5.6

7.4.8.1

7.4.8.2

撤去作業に伴う

9

冷媒漏えい発生確率7.3.1.3.1
R290

サブツリーのの7.3.1.3.1につながる
2.45E-04

R290(庫内)

1.04E-04

R290(庫内)

3.65E-03

R290(庫内)

7.31E-03

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

3.00E-03

R290(庫外)

1.04E-04

R290(庫外)

3.71E-03

R290(庫外)

7.43E-03

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

3.04E-03

6

7

他の什器などへの衝突

転倒

ピット配管への衝突

7.3.1.3.1.1

7.3.1.3.1.2

7.3.1.3.1.3

R290

8.20E-05

R290

8.20E-05

R290

電子レンジ

電灯

白熱球

電子ライター

デフロストヒーター（他の機器）

コピー機・プリンター(発火事故）

7.4.5.7

7.4.5.9

7.4.5.10

静電気人体・リーチインケース扉

7.4.5.8

7.4.5.11

静電気人体・オープンケース外装

7.4.5.12

7.4.8.3

7.4.8.4

R290(庫内)

3.67E-16

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

1.92E-03

R290(庫内)

1.38E-03

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

4.16E-03

R290(庫内)

3.00E-03

R290(庫外)

3.75E-16

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

1.95E-03

R290(庫外)

1.38E-03

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

4.21E-03

R290(庫外)

3.04E-03

8.10E-05

12
コピー機・プリンター(使用による着火）

加湿装置中華まん

加湿装置おでんコーヒーディスペンサー

7.4.5.14

7.4.5.15

7.4.5.16

7.4.5.13

13

14

ブラシモーター（製品外）※ON・OFF時に着火用
7.4.8.5

ブラシモーター（製品外）※常時着火源7.4.8.6

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

9.78E-03

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

9.79E-03

R290(庫外)

0.00E+00←営業中の店舗での撤去作業では考慮しない着火源

狭小店舗での撤去作業では考慮しない着火源

0

1

内蔵SC

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

回収ステージの上下に示す確率については、

g-3 対策1

3

廃棄時の着火FTA【A3 狭小店舗】
冷媒への着火確率

上：庫内漏れ、下：庫外漏れ

営業中の店舗

7

←庫内漏れ

2

4.14E-08

R290

←庫外漏れ

5.26E-08

許容値

撤去作業発生率

冷媒への着火確率

7.1

7.2

1.24E-01

R290

3.34E-07

R290

3
年間撤去率

店舗の閉店率

7.1.1

7.1.2

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う着火確率

7.69E-02

R290

4.70E-02

R290

着火確率

7.3

2.95E-07

R290

解体バーナに伴う解体バーナを除く

着火確率

撤去作業に伴う着火確率

7.3.1

7.3.2

5

7.4

営業中の店舗での撤去作業では考慮しない着火源

4

R290

喫煙に伴う着火確率
7.3.3

2.95E-07

R290

7.3.1.4の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

3.97E-08

R290

R290

7.3.2.2の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

7.3.3.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

6
製品回収作業時の7

7.3.1.4

2.46E-05

R290

知器の使用
7.5.3

可燃域内に存在する確率

7.3.1.1

製品回収作業時の対策 携帯形漏えい検

着火源(バーナ)が冷媒漏えい発生確率

R290(庫内)

4.37E-03

R290(庫外)

4.28E-03

作業による着火源が7.3.1.1

可燃空間内に存在する確率

2.46E-05

R290

知器の使用
7.5.3

R290(庫内)

1.51E-02

R290(庫外)

1.48E-02

バーナの存在確率

空間的遭遇確率(閉店した店舗)

7.3.1.5

7.3.1.8

R290(庫外)

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

放電エネルギー大放電エネルギー小5.72E-02

7.63E-02

5.55E-02

R290(庫外)

7.70E-02

換算係数7.3.1.6

7.3.1.7
教育

1.49E+02

R290(庫内)

4.67E-04

R290(庫外)

1.20E+02

R290(庫外)

4.63E-04

扉をゆっくりと開け

R290

存在する確率

7.3.3.2(閉店した店舗)
7.3.3.5

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

1.11E-02

R290(庫外)

3.64E-03

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

2.02E-02

漏えい時に可燃空間が発

7.3.2.6

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率7.3.2.11

7.3.2.13

R290(庫内)

5.72E-02

R290(庫内)

1.99E-01

R290(庫内)

4.05E-02

R290(庫内)

9.21E-02

R290(庫外)

5.55E-02

R290(庫外)

2.00E-01

R290(庫外)

3.93E-02

R290(庫外)

9.28E-02

空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.4

7.3.2.5

空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.12

7.3.2.16

教育

空間的遭遇確率時間・体積

換算係数(喫煙)

7.3.3.3

7.3.3.4

8.20E-01

1.49E+02

R290(庫内)

4.67E-04

R290(庫内)

7.47E+01

R290(庫内)

6.60E-04

R290(庫外)

1.20E+02

R290(庫外)

4.63E-04

R290(庫外)

6.00E+01

R290(庫外)

6.55E-04

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

によるスパーク

電動
グラインダの使用

時間的遭遇確率バーナを使用する撤去の割合

7.3.1.9

7.3.1.10

R290(庫内)

3.81E-01

R290(庫内)

2.00E-01

R290(庫外)

3.85E-01

R290(庫外)

2.00E-01

電動工具の使用

理業者による回収7.3.2.8

7.3.2.9

7.3.2.7(バーナ着火時間率)

教育 メーカー依頼の廃棄処

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

製品回収中に

8.20E-01

R290

R290(庫内)

1.69E-01

R290(庫内)

2.97E-02

R290(庫外)

1.70E-01

R290(庫外)

2.97E-02

作業者からの静電気の発生

R290

教育

扉をゆっくりと開
ける
7.5.5

R290

8.20E-01

8.20E-01

教育

R290(庫内)

2.50E-02

R290(庫内)

8.94E-02

R290(庫外)

2.50E-02

R290(庫外)

9.01E-02

R290

喫煙率

喫煙の時間的遭遇確率

7.3.3.12

7.3.3.8

7.3.3.7

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

7.16E-01

R290(庫内)

2.82E-01

R290(庫外)

1.00E-01

R290(庫外)

7.16E-01

R290(庫外)

2.82E-01

静電防止手袋の着用
7.5.4

7.3.2.10

7.5.2

8.02E-01

扉をゆっくりと開け

扉をゆっくりと開け

コンセント取外し

器の使用
7.5.3

R290(庫内)る
7.5.5

R290(庫内)対策 携帯形漏えい検知

R290

7.8の対策は庫内漏れのみに適用

可燃空間の

可燃空間の

喫煙する確率

8.20E-01

可燃域内に着火源が生する空間的遭遇確率

R290(庫内)

る
7.5.5

14

2.46E-05

3.73E-03

着火源存在確率

可燃空間の
る
7.5.5

R290

教育

0.00E+00

R290

R290(庫内)

7.8の対策は庫内漏れのみに適用

R290(庫内)

R290(庫外)

漏えい時に可燃空間が発

7.3.2.15

7.3.2.3

12
時間・体積

0.00E+00

1.14E-02

生する空間的遭遇確率7.8の対策は庫内漏れのみに適用

空間的遭遇確率7.3.1.1

R290(庫内)

R290(庫内)

漏えい時に可燃空間が発

R290(庫内)

可燃空間の冷媒漏えい発生確率7.8の対策は庫内漏れのみに適用

11
R290(庫内)

製品回収作業時の空間内に存在する確率
7.3.3.1

生する空間的遭遇確率
7.3.2.14

漏えい時に可燃空間が発生する

喫煙に伴う着火源が可燃

8.02E-01

R290

漏えい時に可燃空間が発

1013

対策 携帯形漏えい検7.3.2.2

8.02E-01

R290

バーナ・喫煙以外の冷媒漏えい発生確率

8.02E-01

1

0

2

3

1

4

5

6

7

8

9

10

製品回収作業時の撤去作業に伴わない

冷媒漏えい発生確率

着火確率

回収ステージメインの7.3.1.1につながる

7.3.1.1

11

12

13

14

回収ステージメインの7.4につながる

7.4

同じくサブツリー7.4下につながる
R290

2.46E-05

3.97E-08

R290

7.4.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。
2
製品回収作業時の撤去作業によらない着火源が冷媒漏えい発生確率

可燃空間内に存在する確率

7.3.1.1

3

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に漏えいが撤去作業中に発生する確率

発生する確率

7.3.1.2

7.3.1.3

1.14E-07

R290

R290

7.4.1

2.46E-05

R290

2.45E-05

撤去作業中に冷媒が撤去作業に伴う

冷媒漏えい発生確率

漏えいする確率

冷媒漏えい発生確率7.3.1.2.1

7.3.1.2.2

7.3.1.3.1

1.63E-03

R290(庫外)

1.60E-03

漏えい時に可燃空間が発漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

生する空間的遭遇確率

放電エネルギー大放電エネルギー小7.4.9

7.4.104

撤去作業に伴わない

R290(庫内)対策 注意ラベルの貼付

R290(庫内)

8.22E-04

R290(庫内)

8.07E-04

R290(庫外)

8.09E-04

R290(庫外)

7.88E-04

7.5.1

5
R290

1.00E-03

R290

1.14E-04

R290

2.45E-04

R290

漏えい時に可燃空間が発漏えい時に可燃空間が発生す

1.00E-01

る空間的遭遇確率

着火源存在確率

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率

7.4.5

7.4.6

7.4.8

7.4.2

6

R290(庫内)

5.72E-02

R290(庫内)

1.44E-02

R290(庫内)

4.05E-02

R290(庫内)

1.99E-02

R290(庫外)

5.55E-02

R290(庫外)

1.46E-02

R290(庫外)

3.93E-02

R290(庫外)

2.01E-02

7.5.5の対策は庫内漏れ

7.5.5の対策は庫内漏れのみに適用

のみに適用
教育

7

扉をゆっくりと開ける
7.5.5

噴出漏れ発生確率

急速漏れ発生確率

微小漏れ発生確率

7.3.1.2.3

7.3.1.2.4

7.3.1.2.5

R290

R290

5.26E-07

R290

1.89E-05

R290

8.20E-01

可燃空間の空間的遭遇確率

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

時間・体積

換算係数

7.4.3

7.4.4

7.4.7

7.4.11

教育

扉をゆっくりと開ける
7.5.5

R290(庫内)

1.49E+02

R290(庫内)

4.67E-04

R290(庫内)

7.47E+01

R290(庫内)

6.60E-04

R290(庫外)

1.20E+02

R290(庫外)

4.63E-04

R290(庫外)

6.00E+01

R290(庫外)

6.55E-04

R290

8.20E-01

9.82E-048

燃焼式機器の使用

電源コンセント

照明スイッチ

換気扇スイッチ

フライヤースイッチ

静電気人体・店舗入口扉

静電気人体・その他扉

7.4.5.2

7.4.5.3

7.4.5.4

7.4.5.5

7.4.5.6

7.4.8.1

7.4.8.2

撤去作業に伴う

9

冷媒漏えい発生確率7.3.1.3.1

サブツリーのの7.3.1.3.1につながる
R290

2.45E-04

R290(庫内)

1.04E-04

R290(庫内)

3.65E-03

R290(庫内)

7.31E-03

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

3.00E-03

R290(庫外)

1.04E-04

R290(庫外)

3.71E-03

R290(庫外)

7.43E-03

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

3.04E-03

6

7

他の什器などへの衝突

転倒

ピット配管への衝突

7.3.1.3.1.1

7.3.1.3.1.2

7.3.1.3.1.3

R290

8.20E-05

R290

8.20E-05

R290

電子レンジ

電灯

白熱球

電子ライター

デフロストヒーター（他の機器）

コピー機・プリンター(発火事故）

7.4.5.7

7.4.5.9

7.4.5.10

静電気人体・リーチインケース扉

7.4.5.8

7.4.5.11

静電気人体・オープンケース外装

7.4.5.12

7.4.8.3

7.4.8.4

R290(庫内)

3.67E-16

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

1.92E-03

R290(庫内)

1.38E-03

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

4.16E-03

R290(庫内)

3.00E-03

R290(庫外)

3.75E-16

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

1.95E-03

R290(庫外)

1.38E-03

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

4.21E-03

R290(庫外)

3.04E-03

8.10E-05

12
コピー機・プリンター(使用による着火）

加湿装置中華まん

加湿装置おでんコーヒーディスペンサー

7.4.5.14

7.4.5.15

7.4.5.16

7.4.5.13

13

14

ブラシモーター（製品外）※ON・OFF時に着火用

ブラシモーター（製品外）※常時着火源7.4.8.5

7.4.8.6

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

9.78E-03

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

9.79E-03

R290(庫外)

0.00E+00←営業中の店舗での撤去作業では考慮しない着火源

狭小店舗での撤去作業では考慮しない着火源

風速

床面積(m2)

数値パラメータ

G-3/g-3
内蔵SC

0.0 (m/s)

可燃域

空間体積(m3)

平均可燃空 時空積

継続時間

間体積

(m3・

(min)

(m3)

min)

リーチインケース 庫内漏れ 扉急開放

24.01

52.822

40.55

3.69

149.49 →こちらで計算

リーチインケース 庫外漏れ機械室 (4分全量漏れ)

24.01

52.822

40.91

2.93

119.98

廃棄時の着火FTA【A3 狭小店舗】

確率数値割付表

営業中の店舗
算出式：出典)使用状況・形態

報告書

3章参照

R290検討データ

遭遇

ハザードおよび関連する要因

パター

G-3

g-3

ン

未対策ケース

対策ケース

値

単位

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

許容値

5.26E-08

7

回収ステージの冷媒への着火確率

5.88E-07

7.1

撤去作業発生率

7.1.1

年間撤去率

7.69E-02

--

7.1.2

年あたり店舗の閉店率

4.70E-02--7.2

冷媒への着火確率

集計値

7.3

撤去作業に伴う着火確率

集計値

内蔵型ケース＝190万台。100年に1回とすると4.14E-08

1/(1900000*100)。

集計値
集計値
年数が10年～15年となっていることから，内蔵ショーケースの市場での寿命（使用年数）は13年とした．
大手コンビニエンスストアチェーンの2014～2016年の会計年度中の開店・閉店・店舗数の平均より閉店率を算出。年あたり閉店率=4.7％

7.3.1

解体バーナに伴う着火確率

7.3.1.1

製品回収作業時の冷媒漏えい発生確率

集計値

7.3.1.2

撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に発生する確率

集計値

7.3.1.2.1

撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に発生する確率

7.3.1.2.2

撤去作業中に冷媒が漏えいする確率1.14E-04

作業時間を1時間とし、1/(365×24)=1.14E-04

7.3.1.2.3

噴出漏れ発生確率

5.26E-07

内蔵ショーケース市場漏洩データより

噴出漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数1件/年より）

7.3.1.2.4

急速漏れ発生確率

1.89E-05

内蔵ショーケース市場漏洩データより

急速漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数36件/年より）

7.3.1.2.5

微小漏れ発生確率

9.82E-04

内蔵ショーケース市場漏洩データより

微小漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数1866件/年より）

2.45E-04

集計値

2.45E-04

集計値

7.3.1.3
7.3.1.3.1

撤去作業に伴う冷媒漏えい発生時に作業を行う確率
撤去作業に伴う冷媒漏えい発生確率0.00E+00

内蔵ショーケースのサービス部品の保管年数は調査の結果10年～15年程度であり，省エネ法のトップランナーでの議論でも内蔵ショーケースの使用

営業中の店舗においてバーナーでの機器解体は無いとし、確率は0とする。

集計値

撤去作業でケース移動させる際に、誤って他の什器などへの衝突により、接合部から冷媒が漏えいするとした。
作業者のヒューマンエラーを起因(R1)とし、そのうち10%(R2)が冷媒配管への衝突が発生するとし、冷媒配管への衝突のうち10%(R3)が漏えいを生じさせるとする。
7.3.1.3.1.1

他の什器などへの衝突

8.20E-05

R1×(R2/100)×(R3/100)
このうち、メーカー依頼の廃棄業者(全体の20％)のヒューマンエラーR1＝0.001、残りの80％のヒューマンエラーR1'＝0.01、とした。
(0.2×R1×(R2/100)×(R3/100))+((1-0.2)×R1'×(R2/100)×(R3/100))＝8.20E-05
撤去作業でケースを転倒があり、冷媒が漏えいするとした。
作業者のヒューマンエラーを起因(R1)として転倒が発生するとし、転倒による冷媒漏えいは簡単には発生しないとして、1%(R2)が漏えいを生じさせるとする。

7.3.1.3.1.2

転倒

8.20E-05

R1×(R2/100)
このうち、メーカー依頼の廃棄業者(全体の20％)のヒューマンエラーR1＝0.001、残りの80％のヒューマンエラーR1'＝0.01、とした。
(0.2×R1×(R2/100))+((1-0.2)×R1'×(R2/100))＝8.2E-05
撤去作業でケースを移動させる際に床面のピット配管へ衝突し、冷媒が漏えいするとした。
作業者のヒューマンエラーを起因(R1)としてピット配管へ衝突が発生するとし、ピット配管は必ず床面へ露出しているとした。(把握困難な為)
また、ヒューマンエラーが起因しているため、ピット配管への衝突のうち、1%(R2)が漏えいを生じさせるとする。

7.3.1.3.1.3

ピット配管への衝突

これは冷凍機が下置きの場合のみ発生するが、下置きの割合は100％(R3)とした。(冷凍機上置き/下置きの比率は把握困難な為、安全を考慮して)8.10E-05

R1×(R2/100)×(R3/100)
このうち、メーカー依頼の廃棄業者(全体の20％)のヒューマンエラーR1＝0.001、残りの80％のヒューマンエラーR1'＝0.01、とした。
(0.2×R1×(R2/100)×(R3/100))+((1-0.2)×R1'×(R2/100)×(R3/100))＝4.10E-05

7.3.1.4

着火源(バーナ)が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.3.1.5

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

1.49E+02

m3・min7.3.1.6

7.3.1.7

5章参照

床面積84.7m3の値を近似式にて算出。
回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に扉を開放するとした。
報告書

5章参照

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

1.20E+02

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

4.67E-04

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

4.63E-04

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

床面積84.7m3の値を近似式にて算出。庫外漏れ。

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

G-3

g-3

ン

未対策ケース

対策ケース

ハザードおよび関連する要因
7.3.1.8

値

単位

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

集計値

バーナの存在確率(閉店した店舗)

店舗営業中にバーナを使用した撤去はないとした。
バーナ使用時間を2分とし、10回使用したとして、作業時間を1時間とした。
バーナを10回使用するのは、店舗内のウォークイン、多段ショーケース、ラウンドケース、空調機2台の配管を液管とガス管をそれぞれバーナで外すことを想定。

7.3.1.9

時間的遭遇確率(バーナ着火時間率)(庫内漏れ)③

3.81E-01

1

3.33E-02

0.675751

3.33E-02

10

1

1.00E+00

バーナ使用時間を2分とし、10回使用したとして、作業時間を1時間とした。
バーナを10回使用するのは、店舗内のウォークイン、多段ショーケース、ラウンドケース、空調機2台の配管を液管とガス管をそれぞれバーナで外すことを想定。
7.3.1.9

時間的遭遇確率(バーナ着火時間率)(庫外漏れ)③

3.85E-01

1

3.33E-02

0.681754

3.33E-02

10

1

1.00E+00

ビル内店舗など設置環境が特異なものが下記文献から「駅ビル・商業ビル・飲食ビル」が19％とあり、バーナを使用する撤去の割合(庫内漏れ)

値を繰り上げて0.2とした。

2.00E-01

出展）ARES 不動産証券化ジャーナルVol.40 「店舗出退店の実態と商業施設を取り巻くマクロ要因」

7.3.1.10

ビル内店舗など設置環境が特異なものが下記文献から「駅ビル・商業ビル・飲食ビル」が19％とあり、バーナを使用する撤去の割合(庫外漏れ)

値を繰り上げて0.2とした。

2.00E-01

出展）ARES 不動産証券化ジャーナルVol.40 「店舗出退店の実態と商業施設を取り巻くマクロ要因」
7.3.2

解体バーナを除く撤去作業に伴う着火確率

集計値

7.3.2.2

バーナ・喫煙以外の着火源が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.3.2.3

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書
1.49E+02

m3・min

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

1.20E+02

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

4.67E-04

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

4.63E-04

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業

7.3.2.4

7.3.2.5

7.3.2.6

5章参照

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

中に扉を開放するとした。
報告書

5章参照

床面積84.7m3の値を近似式にて算出。庫外漏れ。

着火源存在確率(庫内漏れ)

集計値

着火源存在確率(庫外漏れ)

集計値
ショーケースの電源には動力/電灯の両電源、動力+電灯の単一電源があり、どちらにおいても着火源となるスパークが発生するコンセントは1個のため、ケース1台当たりのコンセント数を1個とした。
スパーク発生時間＝5ms、作業時間を1時間とした。（スパーク発生時間=5ms（4章

4.2.4 項 1)参照）

上部にコンセントがある場合と、下部にコンセントがある場合をそれぞれ50％とし、下部にコンセントがある場合に下部に生成される可燃域にさらされるとした。
コンセント取り外しによるスパーク(庫内漏れ)②

1.69E-01

1

1.39E-06

0.675751

1.39E-06

1

1

2.50E-01

また、50%がブレーカを切らずにコンセントを外すとした。理由はブレーカが不明や、100V機種はブレーカを切ると他の機器の電源も切る可能性があるため。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = 1-(1-((0.0000014+1)/1))^1
着火源存在係数c = 0.5 × 0.5 = 0.25
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c =Pt' × 0.25

7.3.2.7
ショーケースの電源には動力/電灯の両電源、動力+電灯の単一電源があり、どちらにおいても着火源となるスパークが発生するコンセントは1個のため、ケース1台当たりのコンセント数を1個とした。
スパーク発生時間＝5ms、作業時間を1時間とした。（スパーク発生時間=5ms（4章

4.2.4 項 1)参照）

上部にコンセントがある場合と、下部にコンセントがある場合をそれぞれ50％とし、下部にコンセントがある場合に下部に生成される可燃域にさらされるとした。
コンセント取り外しによるスパーク(庫外漏れ)②

1.70E-01

1

1.39E-06

0.681754

1.39E-06

1

1

2.50E-01

また、50%がブレーカを切らずにコンセントを外すとした。理由はブレーカが不明や、100V機種はブレーカを切ると他の機器の電源も切る可能性があるため。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = 1-(1-((0.0000014+1)/1))^1
着火源存在係数c = 0.5 × 0.5 = 0.25
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c =Pt' × 0.25

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

G-3

g-3

ン

未対策ケース

対策ケース

ハザードおよび関連する要因

値

単位

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

撤去作業時に電動ドライバーにて、ショーケースのスカートパネルやカバーをを取り外したり、警報線などの電線取り外しを行うことを前提とし、使用率を50％として、1回あたり3秒、10回使用とする.
想定する作業は、ケース下のスカートパネルや端子台のねじをドライバーで緩めたり閉めたりする作業。
なお、着火源となる電動ドライバはブラシ式のみであり、その存在確率を5％とする。
電動工具の使用(庫内漏れ)②

2.50E-02

1

8.33E-04

0.477828

8.33E-0410

1

2.50E-02
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = (1-(1-((0.00083+ΔTv)/2^0.5))^10
着火源存在係数c = 0.5 × 0.05 = 0.025
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.025

7.3.2.8

撤去作業時に電動ドライバーにて、ショーケースのスカートパネルやカバーをを取り外したり、警報線などの電線取り外しを行うことを前提とし、使用率を50％として、1回あたり3秒、10回使用とする.
想定する作業は、ケース下のスカートパネルや端子台のねじをドライバーで緩めたり閉めたりする作業。
なお、着火源となる電動ドライバはブラシ式のみであり、その存在確率を5％とする。
電動工具の使用(庫外漏れ)②

2.50E-02

1

8.33E-04

0.482073

8.33E-0410

1

2.50E-02
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = (1-(1-((0.00083+ΔTv)/2^0.5))^10
着火源存在係数c = 0.5 × 0.05 = 0.025
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.025
ショーケース上部に垂れ壁があった際や、下部の配管が邪魔をしてケースを引き出せない場合に、電動グラインダーを用いて撤去する場合を前提とし、店舗にあるケースのうち垂れ壁と干渉するケースの存在を30％として、撤去に伴い干渉する壁を壊す際に電動グラインダーを用いる使用率を10％として、1回あたり15秒、4回使用とすると、作業時間を1時間として

電動グラインダーの使用(庫内漏れ)②

2.97E-02

1

4.17E-03

0.675751

4.17E-03

4

1

3.00E-02 想定する作業は、ケース上の垂れ壁の軽天をグラインダで切る、またはケース下の配管をグラインダで切断したりする作業。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = (1-(1-((0.00417+ΔTv)/1))^4
着火源存在係数c = 0.03
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.03

7.3.2.9

ショーケース上部に垂れ壁があった際や、下部の配管が邪魔をしてケースを引き出せない場合に、電動グラインダーを用いて撤去する場合を前提とし、店舗にあるケースのうち垂れ壁と干渉するケースの存在を30％として、撤去に伴い干渉する壁を壊す際に電動カッターやグラインダーを用いる使用率を10％として、1回あたり15秒、4回使用とすると、作業時間を1時間として
電動グラインダーの使用(庫外漏れ)②

2.97E-02

1

4.17E-03

0.681754

4.17E-03

4

1

3.00E-02 想定する作業は、ケース上の垂れ壁の軽天を電動グラインダーで切る、またはケース下の配管をグラインダで切断したりする作業。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = (1-(1-((0.00417+ΔTv)/1))^4
着火源存在係数c = 0.03
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.03
撤去作業を60分、作業者2名として、静電気によるスパーク時間を1μsとして、静電気の放電が撤去するショーケースを触った際に起きるとして、作業時間中に1回放電するとした。（スパーク時間=1μs（4章4.2.2 項 2)参照）

撤去をする際に、作業者がショーケースに触れる回数を以下と考えた。
本体に止める作業で２回、扉の開け閉めで４回、扉が開かないよう養生する作業か付属部品の取り外しで４回、ショーケースを引き出す作業で２回、ショーケースを台車に乗せる作業で３回、ショーケースを搬出する際の持ち替えで５回。
静電気の発生(庫内漏れ)②

8.94E-02

1

2.78E-100.477828

2.78E-10

1

1

1.87E-01

作業時間を1時間として計算。
想定する作業は、ケース下のアジャストボルトを手回しであげる、ケースを養生して搬出する作業。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = 1-(1-((1.96×10^-10 +ΔTv/2^0.5)/1))^20
着火源存在係数c = 0.187
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.187

7.3.2.10
撤去作業を60分、作業者2名として、静電気によるスパーク時間を1μsとして、静電気の放電が撤去するショーケースを触った際に起きるとして、作業時間中に1回放電するとした。（スパーク時間=1μs（4章4.2.2 項 2)参照）

撤去をする際に、作業者がショーケースに触れる回数を以下と考えた。
本体に止める作業で２回、扉の開け閉めで４回、扉が開かないよう養生する作業か付属部品の取り外しで４回、ショーケースを引き出す作業で２回、ショーケースを台車に乗せる作業で３回、ショーケースを搬出する際の持ち替えで５回。
静電気の発生(庫外漏れ)②

9.01E-02

1

2.78E-10

0.482073

2.78E-10

1

1

1.87E-01

作業時間を1時間として計算。
想定する作業は、ケース下のアジャストボルトを手回しであげる、ケースを養生して搬出する作業。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = 1-(1-((1.96×10^-10 +ΔTv/2^0.5)/1))^20
着火源存在係数c = 0.187
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.187

7.3.2.11

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

G-3

g-3

ン

未対策ケース

対策ケース

ハザードおよび関連する要因

値

単位

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

報告書
可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

7.47E+01

5章参照

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業

m3・min

中に扉を開放するとした。
また、1/2を乗じる。

7.3.2.12

報告書
可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

6.00E+01

5章参照

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業

m3・min

中に扉を開放するとした。
庫外漏れ。また、1/2を乗じる。

7.3.2.13

着火源存在確率

集計値

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.3.2.14

集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.3.2.15

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

6.60E-04

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

6.55E-04

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

7.3.3

喫煙に伴う着火確率

0.00E+00

7.3.3.1

喫煙に伴う着火源が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.3.3.2

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値だが、1を超えるため１とした。

7.3.2.16

営業中の店舗において喫煙は無いとし、確率は0とする。

報告書
可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

m3・min

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業

7.3.3.3

中に扉を開放するとした。
可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

7.3.3.4
7.3.3.5

7.3.3.7

5章参照

床面積84.7m3の値を近似式にて算出。

報告書

m3・min5章参照

床面積84.7m3の値を近似式にて算出。庫外漏れ。

空間的遭遇確率換算係数(喫煙)(庫内漏れ)

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(喫煙)(庫外漏れ)

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

可燃空間内に着火源が存在する確率

集計値

製品回収中に喫煙する確率(庫内漏れ)

営業中の店舗で撤去作業員が店内で喫煙することは考えにくいが、店舗が営業廃止となり閉店した店舗内で回収作業員が喫煙する確率をADLレポー(閉店した店舗)

トの訓練を無視する確率を参考に10%の確率で喫煙することとした。

製品回収中に喫煙する確率(庫外漏れ)

営業中の店舗で撤去作業員が店内で喫煙することは考えにくいが、店舗が営業廃止となり閉店した店舗内で回収作業員が喫煙する確率をADLレポー

1.00E-01(閉店した店舗)

トの訓練を無視する確率を参考に10%の確率で喫煙することとした。
・JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、製品回収作業は男性が従事するとして、成人男性の平均喫煙本数：男性18.1本/日、喫煙者

率： 男性28.2％
・一日のうち、喫煙する時間は睡眠時間を除いた時間とし、睡眠時間は7.25時間とした。
引用) 平成27年度国民健康・栄養調査 第3部 生活習慣調査の結果 第87表 (1日の平均睡眠時間、年齢階級別、人数、割合、性別)より、20歳以上男
7.3.3.8

喫煙の時間的遭遇確率(庫内漏れ)②

7.16E-011

1.25E-02

0.675751

1.25E-02

1.08E+00

1.08E+00 1.00E+00 性平均より算出。
・製品回収時間を1時間、平均喫煙本数が18.1本、作業にあたる時間を(24時間-平均睡眠時間)とすると、着火源使用回数n[回] = 1[h]×18.1[本]/(24[h]-7.25[h]) = 1.08 、着火源作動回数も同数とする。
・たばこ1本当たりの喫煙時間：5分、このうち着火源となるタバコが赤火に時間を40秒とした。(当WG調査より)ライターの点火時間を5秒とし、着火源作動時間(ΔTic)=赤火時間＋ライター点灯時間=45秒(0.0125h)とした。

・JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、製品回収作業は男性が従事するとして、成人男性の平均喫煙本数：男性18.1本/日、喫煙者

率： 男性28.2％
・一日のうち、喫煙する時間は睡眠時間を除いた時間とし、睡眠時間は7.25時間とした。
引用) 平成27年度国民健康・栄養調査 第3部 生活習慣調査の結果 第87表 (1日の平均睡眠時間、年齢階級別、人数、割合、性別)より、20歳以上男
喫煙の時間的遭遇確率②

7.16E-011

1.25E-02

0.681754

1.25E-02

1.08E+00

1.08E+00 1.00E+00 性平均より算出。
・製品回収時間を1時間、平均喫煙本数が18.1本、作業にあたる時間を(24時間-平均睡眠時間)とすると、着火源使用回数n[回] = 1[h]×18.1[本]/(24[h]-7.25[h]) = 1.08 、着火源作動回数も同数とする。
・たばこ1本当たりの喫煙時間：5分、このうち着火源となるタバコが赤火に時間を40秒とした。(当WG調査より)ライターの点火時間を5秒とし、着火源作動時間(ΔTic)=赤火時間＋ライター点灯時間=45秒(0.0125h)とした。

7.3.3.12

喫煙率

2.82E-01

JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、成人男性の喫煙率は28.2% 作業は男性従事とした。

喫煙率(庫外漏れ)

2.82E-01

JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、成人男性の喫煙率は28.2% 作業は男性従事とした。

7.4

撤去作業に伴わない着火確率

集計値

7.4.1

撤去作業によらない着火源が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.4.2

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

G-3

g-3

ン

未対策ケース

対策ケース

ハザードおよび関連する要因

値

単位

1.49E+02

m3・min

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

報告書
可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

5章参照

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に扉を開放するとした。

7.4.3

報告書

5章参照

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

1.20E+02

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

4.67E-04

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

4.63E-04

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

着火源存在確率(庫内漏れ)

1.44E-02

集計値

着火源存在確率(庫外漏れ)

1.46E-02

集計値

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に扉を開放するとした。

7.4.4

7.4.5

燃焼式暖房機の使用(庫内漏れ)③

1.04E-04

1

2.40E+01

0.675751

2.40E+01

1

1

1.00E-04

燃焼式暖房機の使用(庫外漏れ)③

1.04E-04

1

2.40E+01

0.681754

2.40E+01

1

1

1.00E-04

7.4.5.2

店内に燃焼式暖房機を設置した場合を考慮し、24時間稼働とした。普及率0.01%。ΔTIc[h]=ΔTI[h]=24[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数c
店内に燃焼式暖房機を設置した場合を考慮し、24時間稼働とした。普及率0.01%。ΔTIc[h]=ΔTI[h]=24[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数c
清掃のため1日2回清掃のため計4回抜き差し、但し着火に関わる回数は2回（指すときは着火源にならない）。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操
作をせずにコンセントを抜き差しする。

電源コンセント(庫内漏れ)③

3.65E-03

1

1.39E-06

0.675751

1.39E-06

2

1

5.00E-01 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)×着火源の存在係数c【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0
清掃のため1日2回清掃のため計4回抜き差し、但し着火に関わる回数は2回（指すときは着火源にならない）。50％の確率で掃除機本体のスイッチ操7.4.5.3

作をせずにコンセントを抜き差しする。
電源コンセント(庫外漏れ)③

3.71E-03

1

1.39E-06

0.681754

1.39E-06

2

1

5.00E-01 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)×着火源の存在係数c【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする

照明スイッチ(庫内漏れ)③

7.31E-03

1

1.39E-06

0.675751

1.39E-06

2

1

1.00E+00

照明スイッチ(庫外漏れ)③

7.43E-03

1

1.39E-06

0.681754

1.39E-06

2

1

1.00E+00

換気扇スイッチ(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.675751

0.00E+00

00

1.00E+00 一般的に常時運転=スイッチON・OFF無しのため、着火源存在確率は０とした。

換気扇スイッチ(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.681754

0.00E+00

00

1.00E+00 一般的に常時運転=スイッチON・OFF無しのため、着火源存在確率は0とした。

フライヤースイッチ(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.675751

1.39E-06

10

1

0.00E+00 狭小店舗には存在しないと想定

フライヤースイッチ(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.681754

1.39E-06

10

1

0.00E+00 狭小店舗には存在しないと想定

7.4.5.4

7.4.5.5
7.4.5.6⇒可燃域継続時間=0

1日/2回スイッチONOFF、但し着火に関わる回数は2回（ON→OFF のみ着火源になる）。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数c
1日/2回スイッチONOFF、但し着火に関わる回数は2回（ON→OFF のみ着火源になる）。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数c

電子レンジの発火事故時の炎が着火源
1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、
電子レンジ(庫内漏れ)③

3.67E-16

1

1.67E-01

0.675751

1.67E-01

3.09E-07

1

1.00E+00

市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））⇒着火源使用回数n[回/日]=2.5X17/376,406/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60※可燃域継続時間は割付表上【数値パラメータ】参照

7.4.5.7

電子レンジの発火事故時の炎が着火源
1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、
電子レンジ(庫外漏れ)③

3.75E-16

1

1.67E-01

0.681754

1.67E-01

3.09E-07

1

1.00E+00

市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））⇒着火源使用回数n[回/日]=2.5X17/376,406/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60※可燃域継続時間は割付表上【数値パラメータ】参照

7.4.5.8
7.4.5.9

電灯(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.675751

0.00E+00

00

1.00E+00 蛍光灯・LED表面温度100℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

電灯(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.681754

0.00E+00

00

1.00E+00 蛍光灯・LED表面温度100℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

白熱球(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.675751

0.00E+00

00

1.00E+00 白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

白熱球(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.681754

0.00E+00

00

1.00E+00 白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

電子ライター(庫内漏れ)③

1.92E-03

1

1.39E-03

0.675751

1.39E-03

1

1

1.00E+00

電子ライター(庫外漏れ)③

1.95E-03

1

1.39E-03

0.681754

1.39E-03

1

1

1.00E+00

デフロストヒーター（他の機器）(庫内漏れ)③

1.38E-03

1

2.30E+00

0.675751

2.30E+00

1

1

1.00E-02

デフロストヒーター（他の機器）(庫外漏れ)③

1.38E-03

1

2.30E+00

0.681754

2.30E+00

1

1

1.00E-02

7.4.5.10

7.4.5.11

1人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数c
1人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数c
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数c
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数c
コピー機の発火事故時の炎が着火源
1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果）

コピー機・プリンター(発火事故）(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.67E-01

0.675751

1.67E-01

4.74E-09

1

0.00E+00

市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））⇒着火源使用回数n[回/日]=25/2,892,872/5/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60※可燃域継続時間は割付表上【数値パラメータ】参照

7.4.5.12

コピー機の発火事故時の炎が着火源
1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果）
コピー機・プリンター(発火事故）(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.67E-01

0.681754

1.67E-01

4.74E-09

1

0.00E+00

市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））⇒着火源使用回数n[回/日]=25/2,892,872/5/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60※可燃域継続時間は割付表上【数値パラメータ】参照

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

G-3

g-3

ン

未対策ケース

対策ケース

ハザードおよび関連する要因

値

単位

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

コピー機の使用回数を１日50回，1回のコピー時間3分とし，コピーをすると必ず着火するものとする．
コピー機・プリンター(使用による着火）(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

5.00E-02

0.675751

5.00E-0250

1

0.00E+00

3 min⇒Ti(h)= 5×10－2
n=50 k=1
Pt=[1-{1-(Ti+Tv)/24)n}]×k7.4.5.13

コピー機の使用回数を１日50回，1回のコピー時間3分とし，コピーをすると必ず着火するものとする．
3 min⇒Ti(h)= 5×10－2

コピー機・プリンター(使用による着火）(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

5.00E-02

0.681754

5.00E-0250

1

0.00E+00

加湿装置中華まん(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.675751

1.39E-06

10

1

0.00E+00 NITE調査結果に事故登録なし。

内部リレーでの着火確率を検討予定。フライヤースイッチの数値を仮置き

加湿装置中華まん(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.681754

1.39E-06

10

1

0.00E+00 NITE調査結果に事故登録なし。

内部リレーでの着火確率を検討予定。フライヤースイッチの数値を仮置き

加温装置おでん(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.675751

1.39E-06

10

1

0.00E+00 NITE調査結果に事故登録なし。

内部リレーでの着火確率を検討予定。フライヤースイッチの数値を仮置き

加温装置おでん(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.681754

1.39E-06

10

1

0.00E+00 NITE調査結果に事故登録なし。

内部リレーでの着火確率を検討予定。フライヤースイッチの数値を仮置き

n=50 k=1
Pt=[1-{1-(Ti+Tv)/24)n}]×k7.4.5.14
7.4.5.15

内蔵ショーケースRA-WG3 2017/9/12資料07より。
特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯・店舗数：約2万店⇒１店舗あたり45000杯/年、コーヒーディスペンサー(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.675751

1.39E-06

186

1

0.00E+00 内部リレー動作時のアーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1杯販売時あたりのリレー動作回数が1.5回 1日124杯販売

n=1.5X124=186

Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数c7.4.5.16内蔵ショーケースRA-WG3 2017/9/12資料07より。
特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯・店舗数：約2万店⇒１店舗あたり45000杯/年、コーヒーディスペンサー(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.681754

1.39E-06

186

1

0.00E+00 内部リレー動作時のアーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1杯販売時あたりのリレー動作回数が1.5回 1日124杯販売

n=1.5X124=186

Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数c7.4.6

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

7.47E+01

5章参照

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業

m3・min

中に扉を開放するとした。
また、1/2を乗じる。

7.4.7

報告書
可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

6.00E+01

5章参照

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業

m3・min

中に扉を開放するとした。
庫外漏れ。また、1/2を乗じる。

7.4.8
7.4.8.1
7.4.8.2

着火源存在確率(庫内漏れ)

1.99E-02

着火源存在確率(庫外漏れ)

2.01E-02

集計値
集計値

静電気人体・店舗入口扉(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-100.477828

2.78E-1001

1.87E-01 退店時は放電しないとする⇒確率0

静電気人体・店舗入口扉(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-10

0.482073

2.78E-1001

1.87E-01 退店時は放電しないとする⇒確率0

静電気人体・その他扉(庫内漏れ)③

3.00E-03

1

2.78E-100.477828

2.78E-10

4

1

1.87E-01 静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。

静電気人体・その他扉(庫外漏れ)③

3.04E-03

1

2.78E-10

0.482073

2.78E-10

4

1

1.87E-01 静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。
報告書

6章参照

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。店舗数：約2万店
９億杯/2万店/365日/2＝62回
冷凍リーチイン1枚扉。扉１枚開閉するものと想定。62回（1日当たりの最多放電回数と仮定）
庫内漏えいしている時に扉をあけても最初にドアに触れる時は製品外に漏えいしないため、1人目のお客が扉を開け、直後に2人目のお客が扉を開け
静電気人体・リーチインケース扉(庫内漏れ)③

4.16E-03

1

2.78E-100.477828

2.78E-1071

9.35E-02 る確率を10％とすると62回×0.1=6.2回⇒7回

放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10

静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数c=1×0.187=0.187 （4章

4.2.2 項 3)参照）

店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×
0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数c7.4.8.3
報告書

6章参照

特定のコンビニチェーン全体でのコーヒー販売9億杯で半数がアイスコーヒー（アイスコーヒーを冷凍リーチインで保冷を想定）。店舗数：約2万店
９億杯/2万店/365日/2＝62回
冷凍リーチイン1枚扉。扉１枚開閉するものと想定。62回（1日当たりの最多放電回数と仮定）
庫内漏えいしている時に扉をあけても最初にドアに触れる時は製品外に漏えいしないため、1人目のお客が扉を開け、直後に2人目のお客が扉を開け
静電気人体・リーチインケース扉(庫外漏れ)③

4.21E-03

1

2.78E-10

0.482073

2.78E-1071

9.35E-02 る確率を10％とすると62回×0.1=6.2回⇒7回

放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10

静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数c=1×0.187=0.187 （4章

4.2.2 項 3)参照）

店舗入口ドアの手動・自動比率を1：1とし、手動の場合は入店時に放電し、店舗内で静電気は発生しないものとして、存在係数を0.187×
0.5=0.0935
静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数c使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

G-3

g-3

ン

未対策ケース

対策ケース

ハザードおよび関連する要因

値

単位

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率をリーチインの回数基準で5％とすると静電気人体・オープンケース外装(庫内漏れ)③

3.00E-03

1

2.78E-100.477828

2.78E-10

4

1

1.87E-01

62回X0.05=3.1⇒4回

静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数c=1×0.187=0.187 （4章

4.2.2 項 3)参照）

静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数c7.4.8.4

買い物するお客がハンドレールや棚などの金属部分に触れる確率をリーチインの回数基準で5％とすると静電気人体・オープンケース外装(庫外漏れ)③

3.04E-03

1

2.78E-10

0.482073

2.78E-10

4

1

1.87E-01

62回X0.05=3.1⇒4回

静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数c=1×0.187=0.187 （4章

4.2.2 項 3)参照）

静電気の放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数c
一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火(庫内漏れ) ③

9.78E-03

1

1.39E-06

0.477828

1.39E-06

144

1

1.00E-02

回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数c7.4.8.5
一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火(庫外漏れ) ③

9.79E-03

1

1.39E-06

0.482073

1.39E-06

144

1

1.00E-02

ブラシモーター（製品外） ※常時着火源(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.477828

0.00E+00

1

1

2.50E-02 ブラシモータの周囲に燃焼速度よりも十分に早い気流が流れているため，ブラシモータは着火源にはならないとする。

ブラシモーター（製品外） ※常時着火源(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.482073

0.00E+00

1

1

2.50E-02 ブラシモータの周囲に燃焼速度よりも十分に早い気流が流れているため，ブラシモータは着火源にはならないとする。

合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数c7.4.8.6

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.4.9

集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.4.10

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
7.4.11

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

6.60E-04

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

6.55E-04

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

7.5

対策

可燃性冷媒機器の回収時対策の実施

7.5.1

対策

注意ラベルの貼付

1.00E-01

7.5.2

対策

教育

8.20E-01

7.5.3

対策

携帯形漏えい検知器の使用

8.02E-01

可燃性冷媒の使用に対する注意喚起ラベルが貼付されているため，従来よりも丁寧に機器を取り扱うものとし，対策効果を1/10 とする。
メーカー依頼の廃棄処理業者(全体の20%)に対して可燃性冷媒を使用した機器の取扱を教育する。注意喚起効果は1/10。
0.2×0.1+(1-0.2)×1=8.20E-01
携帯形漏えい検知器による注意喚起により着火源の使用を直ちに中止するとし、着火源遭遇確率に対する効果は1/100とした。
また、メーカー依頼の廃棄処理業者(全体の20%)は全員が携行するとした。
0.2×0.01+(1-0.2)×1=8.02E-01
携帯形漏えい検知器による注意喚起により着火源の使用を直ちに中止するとし、着火源遭遇確率に対する効果は1/100とした。

7.5.4

教育

静電防止手袋の着用

8.02E-01

また、メーカー依頼の廃棄処理業者(全体の20%)は全員が携行するとした。
0.2×0.01+(1-0.2)×1=8.02E-01
扉をゆっくりと開けることで、可燃域形成を防止する。
メーカー依頼の廃棄処理業者(全体の20%)に対して注意喚起する。注意喚起効果は1/10。

7.5.5

教育

扉をゆっくりと開ける

8.20E-01
0.2×0.1+(1-0.2)×1=8.20E-01※庫内漏れのみ適用

0

1

内蔵SC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

廃棄時の着火FTA【A3 狭小店舗】
回収ステージの上下に示す確率については、

G-4 未対策

冷媒への着火確率

上：庫内漏れ、下：庫外漏れ

営業廃止の店舗

7

←庫内漏れ

2

7.39E-07

R290

←庫外漏れ

5.26E-08

許容値

撤去作業発生率

冷媒への着火確率

7.1

7.2

5.97E-06

R290

1.24E-01

R290

3
年間撤去率

店舗の閉店率

7.1.1

7.1.2

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う着火確率

7.69E-02

R290

4.70E-02

R290

着火確率

7.3

7.4

4

5.79E-06

R290

解体バーナに伴う解体バーナを除く

着火確率

撤去作業に伴う着火確率

7.3.1

7.3.2

5

1.18E-06

R290

喫煙に伴う着火確率
7.3.3

4.31E-06

R290

7.3.1.4の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

1.71E-07

R290

R290

7.3.2.2の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

3.11E-07

7.3.3.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

6
製品回収作業時の可燃域内に存在する確率

7.3.1.1

7

R290(庫内)

5.33E-03

R290(庫外)

4.28E-03

バーナ・喫煙以外の冷媒漏えい発生確率

作業による着火源が喫煙に伴う着火源が可燃

7.3.1.1

可燃空間内に存在する確率空間内に存在する確率

7.3.2.2

7.3.3.1

7.3.1.4

2.45E-04

R290

製品回収作業時の着火源(バーナ)が冷媒漏えい発生確率

2.45E-04

R290

バーナの存在確率

空間的遭遇確率(閉店した店舗)

R290(庫内)

1.41E-03

R290(庫外)

1.56E-02

R290(庫外)

1.13E-03

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

生する空間的遭遇確率

放電エネルギー大放電エネルギー小7.3.1.5

7.3.1.8

R290(庫外)

6.98E-02

R290(庫内)

7.63E-02

5.55E-02

R290(庫外)

7.70E-02

1.39E-02

R290(庫内)

5.64E-03

R290(庫外)

1.11E-02

R290(庫外)

4.52E-03

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.3.2.3

7.8の対策は庫内漏れのみに適用
12
可燃空間の

空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.1.6

7.3.1.7

R290(庫内)
R290(庫外)

着火源存在確率

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率7.3.2.6

7.3.2.11

7.3.2.13

6.98E-02

R290(庫内)

5.55E-02

R290(庫外)

1.99E-01

R290(庫内)

2.00E-01

R290(庫外)

7.8の対策は庫内漏れのみに適用

R290(庫内)

1.49E+02

R290(庫内)

4.67E-04

R290(庫外)

1.20E+02

R290(庫外)

4.63E-04

生する空間的遭遇確率

存在する確率

7.3.3.2(閉店した店舗)
7.3.3.5

R290(庫内)

漏えい時に可燃空間が発

R290(庫内)

R290(庫内)

6.98E-02

R290(庫外)

5.55E-02

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.4

7.3.2.5

1.14E-01

3.93E-02

R290(庫外)

1.15E-01

7.8の対策は庫内漏れのみに適用

空間的遭遇確率換算係数

7.3.2.12

7.3.2.16

7.3.3.4

7.3.3.3

4.94E-02

時間・体積換算係数(喫煙)

時間・体積

R290(庫内)

可燃空間の空間的遭遇確率

可燃空間のR290(庫内)

1.49E+02

R290(庫内)

4.67E-04

R290(庫内)

2.02E-02

R290(庫外)

1.20E+02

R290(庫外)

4.63E-04

R290(庫外)

2.04E-02

製品回収中に喫煙する確率R290(庫内)

1.49E+02

R290(庫内)

4.67E-04

R290(庫内)

7.47E+01

R290(庫内)

6.60E-04

R290(庫外)

1.20E+02

R290(庫外)

4.63E-04

R290(庫外)

6.00E+01

R290(庫外)

6.55E-04

コンセント取外しによるスパーク

電動
グラインダーの使用

バーナを使用する撤去の割合

7.3.1.9

7.3.1.10

R290(庫内)

3.81E-01

R290(庫内)

2.00E-01

R290(庫外)

3.85E-01

R290(庫外)

2.00E-01

7.3.2.8

7.3.2.9

7.3.2.7
時間的遭遇確率

電動工具の使用作業者からの静電気の発生7.3.2.10

R290(庫内)

1.69E-01

R290(庫内)

2.97E-02

R290(庫内)

2.50E-02

R290(庫内)

8.94E-02

R290(庫外)

1.70E-01

R290(庫外)

2.97E-02

R290(庫外)

2.50E-02

R290(庫外)

9.01E-02

喫煙率

喫煙の時間的遭遇確率

7.3.3.12

7.3.3.8

7.3.3.7

14(バーナ着火時間率)

2.45E-04

可燃域内に着火源が漏えい時に可燃空間が発

7.3.2.15

R290

7.8の対策は庫内漏れのみに適用

1113

1.95E-02

7.3.2.14

漏えい時に可燃空間が発生する

7.3.1.1

R290(庫内)

漏えい時に可燃空間が発

10

製品回収作業時の冷媒漏えい発生確率

R290(庫内)

1.00E-01

R290(庫内)

7.16E-01

R290(庫内)

2.82E-01

R290(庫外)

1.00E-01

R290(庫外)

7.22E-01

R290(庫外)

2.82E-01

1

0

2

3

1

4

5

6

7

8

9

10

製品回収作業時の撤去作業に伴わない

冷媒漏えい発生確率

着火確率7.3.1.1

回収ステージメインの7.3.1.1につながる

11

12

13

14

回収ステージメインの7.4につながる

7.4

同じくサブツリー7.4下につながる
R290

2.45E-04

1.71E-07

R290

7.4.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。
2
製品回収作業時の撤去作業によらない着火源が冷媒漏えい発生確率

可燃空間内に存在する確率

7.3.1.1

3

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に漏えいが撤去作業中に発生する確率

発生する確率

7.3.1.2

7.3.1.3

1.14E-07

R290

R290

7.4.1

2.45E-04

R290

2.45E-04

撤去作業中に冷媒が撤去作業に伴う

冷媒漏えい発生確率

漏えいする確率

冷媒漏えい発生確率7.3.1.2.1

7.3.1.2.2

7.3.1.3.1

5
R290

1.00E-03

R290

1.14E-04

R290

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

放電エネルギー大放電エネルギー小7.4.9

7.4.10R290(庫内)

7.73E-04

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

6.24E-04

R290(庫外)

0.00E+00

る空間的遭遇確率

着火源存在確率

漏えい時に可燃空間が発

7.4.5

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率

7.4.6

7.4.8

7.4.2

6

7

噴出漏れ発生確率

急速漏れ発生確率

微小漏れ発生確率

7.3.1.2.3

7.3.1.2.4

7.3.1.2.5

R290

5.26E-07

R290

1.89E-05

R290

6.24E-04

生する空間的遭遇確率

漏えい時に可燃空間が発生す2.45E-04

7.73E-04

R290(庫外)

漏えい時に可燃空間が発4撤去作業に伴わない

R290(庫内)

R290(庫内)

6.98E-02

R290(庫内)

1.11E-02

R290(庫内)

4.94E-02

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

5.55E-02

R290(庫外)

1.12E-02

R290(庫外)

3.93E-02

R290(庫外)

0.00E+00

可燃空間の空間的遭遇確率

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

時間・体積

換算係数

7.4.3

7.4.4

7.4.7

7.4.11

R290(庫内)

1.49E+02

R290(庫内)

4.67E-04

R290(庫内)

7.47E+01

R290(庫内)

6.60E-04

R290(庫外)

1.20E+02

R290(庫外)

4.63E-04

R290(庫外)

6.00E+01

R290(庫外)

6.55E-04

9.82E-048

燃焼式機器の使用

電源コンセント

照明スイッチ

換気扇スイッチ

フライヤースイッチ

静電気人体・店舗入口扉

静電気人体・その他扉

7.4.5.2

7.4.5.3

7.4.5.4

7.4.5.5

7.4.5.6

7.4.8.1

7.4.8.2

撤去作業に伴う

9

冷媒漏えい発生確率7.3.1.3.1

R290

サブツリーのの7.3.1.3.1につながる
R290(庫内)

1.04E-04

R290(庫内)

3.65E-03

R290(庫内)

7.31E-03

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

1.04E-04

R290(庫外)

3.71E-03

R290(庫外)

7.43E-03

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

2.45E-04

6

7

他の什器などへの衝突

転倒

ピット配管への衝突

7.3.1.3.1.1

7.3.1.3.1.2

7.3.1.3.1.3

R290

8.20E-05

R290

8.20E-05

R290

電子レンジ

電灯

白熱球

電子ライター

デフロストヒーター（他の機器）

コピー機・プリンター(発火事故）

7.4.5.7

7.4.5.9

7.4.5.10

静電気人体・リーチインケース扉

7.4.5.8

7.4.5.11

静電気人体・オープンケース外装

7.4.5.12

7.4.8.3

7.4.8.4

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

8.10E-05

12
コピー機・プリンター(使用による着火）

加湿装置中華まん

加湿装置おでんコーヒーディスペンサー

7.4.5.14

7.4.5.15

7.4.5.16

7.4.5.13

13

14

ブラシモーター（製品外）

ブラシモーター（製品外）※ON・OFF時に着火用※常時着火源7.4.8.5

7.4.8.6

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00←営業廃止した店舗での撤去作業では考慮しない着火源

0

1

内蔵SC

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

回収ステージの上下に示す確率については、

g-4 対策1

3

廃棄時の着火FTA【A3 狭小店舗】
冷媒への着火確率

上：庫内漏れ、下：庫外漏れ

営業廃止の店舗

7

←庫内漏れ

2

5.13E-08

R290

←庫外漏れ

5.26E-08

許容値

撤去作業発生率

冷媒への着火確率

7.1

7.2

1.24E-01

R290

4.14E-07

R290

3
年間撤去率

店舗の閉店率

7.1.1

7.1.2

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う着火確率

7.69E-02

R290

4.70E-02

R290

着火確率

7.3

7.4

4

3.99E-07

R290

解体バーナに伴う解体バーナを除く

着火確率5

喫煙に伴う着火確率

撤去作業に伴う着火確率

7.3.1

7.3.3

7.3.2

8.53E-08

R290

2.95E-07

R290

7.3.1.4の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

1.55E-08

R290

1.85E-08

R290

7.3.2.2の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

7.3.3.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

6
製品回収作業時の7

7.3.1.4

2.46E-05

R290

知器の使用
7.5.3

可燃域内に存在する確率

7.3.1.1

製品回収作業時の対策 携帯形漏えい検

着火源(バーナ)が冷媒漏えい発生確率

R290(庫内)

4.37E-03

R290(庫外)

4.28E-03

可燃空間内に存在する確率

2.46E-05

R290

バーナの存在確率

空間的遭遇確率(閉店した店舗)

7.3.1.5

7.3.1.8

5.72E-02

R290(庫内)

7.63E-02

5.55E-02

R290(庫外)

7.70E-02

時間・体積

換算係数

7.3.1.6

7.3.1.7

漏えい時に可燃空間が発放電エネルギー大放電エネルギー小

生する空間的遭遇確率

7.3.2.14

7.3.2.15

7.3.3.2

R290(庫内)

1.49E+02

R290(庫内)

4.67E-04

R290(庫外)

1.20E+02

R290(庫外)

4.63E-04

扉をゆっくりと開け

R290

8.20E-01

コンセント取外しによるスパーク

バーナを使用する撤去の割合

7.3.1.9

7.3.1.10

R290(庫内)

3.81E-01

R290(庫内)

2.00E-01

R290(庫外)

3.85E-01

R290(庫外)

2.00E-01

可燃域内に着火源が存在する確率(閉店した店舗)
7.3.3.5

5.72E-02

R290(庫内)

1.66E-02

R290(庫外)

1.11E-02

R290(庫外)

3.64E-03

R290(庫外)

5.55E-02

R290(庫外)

1.67E-02

着火源存在確率

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率7.3.2.6

7.3.2.11

7.3.2.13

R290(庫内)

5.72E-02

R290(庫内)

1.99E-01

R290(庫内)

4.05E-02

R290(庫内)

9.21E-02

R290(庫外)

5.55E-02

R290(庫外)

2.00E-01

R290(庫外)

3.93E-02

R290(庫外)

9.28E-02

空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.4

7.3.2.5

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.12

7.3.2.16

教育

可燃空間の

空間的遭遇確率時間・体積

換算係数(喫煙)

7.3.3.3

7.3.3.4

R290(庫内)

4.67E-04

R290(庫内)

7.47E+01

R290(庫内)

6.60E-04

R290(庫外)

1.20E+02

R290(庫外)

4.63E-04

R290(庫外)

6.00E+01

R290(庫外)

6.55E-04

電動グラインダーの使用

教育 メーカー依頼の廃棄処

電動工具の使用

理業者による回収7.3.2.8

1.49E+02

R290(庫内)

4.67E-04

7.3.2.9

R290(庫内)

1.69E-01

R290(庫内)

2.97E-02

R290(庫外)

1.70E-01

R290(庫外)

2.97E-02

静電気の発生R290(庫外)

1.20E+02

R290(庫外)

4.63E-04

製品回収中に

8.20E-01

R290

教育

扉をゆっくりと開
ける
7.5.5

R290

8.20E-01

8.20E-01

教育

R290(庫内)

2.50E-02

R290(庫内)

8.94E-02

R290(庫外)

2.50E-02

R290(庫外)

9.01E-02

R290

喫煙率

喫煙の時間的遭遇確率

7.3.3.12

7.3.3.8

7.3.3.7

R290(庫内)

1.00E-01

R290(庫内)

7.16E-01

R290(庫内)

2.82E-01

R290(庫外)

1.00E-01

R290(庫外)

7.22E-01

R290(庫外)

2.82E-01

教育

メーカー依頼の廃棄処

静電防止手袋の着用
7.5.4

7.3.2.10

7.5.2

8.02E-01

扉をゆっくりと開け

R290

作業者からの器の使用
7.5.3

R290(庫内)

る
7.5.5

1.49E+02

対策 携帯形漏えい検知

R290

7.8の対策は庫内漏れのみに適用

R290(庫内)

7.3.2.7
時間的遭遇確率2.46E-05

R290(庫内)

扉をゆっくりと開け(バーナ着火時間率)

9.27E-04

3.73E-03

喫煙する確率

8.20E-01

R290(庫外)

R290

R290(庫内)

る
7.5.5

14

9.48E-04

1.14E-02

漏えい時に可燃空間が発

可燃空間の
る
7.5.5

R290

教育

7.3.1.1

R290(庫内)

R290(庫内)

7.8の対策は庫内漏れのみに適用

教育

13

1.48E-02

生する空間的遭遇確率

7.3.2.3

12
空間的遭遇確率R290(庫外)

8.02E-01

R290

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率7.8の対策は庫内漏れのみに適用

可燃空間の

1.51E-02

冷媒漏えい発生確率7.3.3.1

生する空間的遭遇確率

漏えい時に可燃空間が発

R290(庫外)

R290(庫内)

製品回収作業時の空間内に存在する確率

7.8の対策は庫内漏れのみに適用

11
R290(庫内)

喫煙に伴う着火源が可燃

知器の使用
7.5.3

漏えい時に可燃空間が発10

漏えい時に可燃空間が発生する

対策 携帯形漏えい検作業による着火源が7.3.1.1

7.3.2.2

8.02E-01

R290

バーナ・喫煙以外の冷媒漏えい発生確率

8.02E-01

理業者による回収
7.5.2

R290

8.20E-01

1

0

2

3

1

4

5

6

7

8

9

10

製品回収作業時の撤去作業に伴わない

冷媒漏えい発生確率

着火確率

回収ステージメインの7.3.1.1につながる

7.3.1.1

11

12

13

14

回収ステージメインの7.4につながる

7.4

同じくサブツリー7.4下につながる
R290

2.46E-05

1.55E-08

R290

7.4.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。
2
製品回収作業時の撤去作業によらない着火源が冷媒漏えい発生確率

可燃空間内に存在する確率

7.3.1.1

3

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に漏えいが撤去作業中に発生する確率

発生する確率

7.3.1.2

7.3.1.3

1.14E-07

R290

R290

7.4.1

2.46E-05

R290

撤去作業中に冷媒が撤去作業に伴う

冷媒漏えい発生確率

漏えいする確率

冷媒漏えい発生確率7.3.1.2.1

7.3.1.2.2

7.3.1.3.1

6.24E-04

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

生する空間的遭遇確率

放電エネルギー大放電エネルギー小7.4.9

7.4.10対策 注意ラベルの貼付
7.5.1

5

6.34E-04

R290(庫外)

漏えい時に可燃空間が発

2.45E-05

4

撤去作業に伴わない

R290(庫内)

R290(庫内)

6.34E-04

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

6.24E-04

R290(庫外)

0.00E+00

漏えい時に可燃空間が発生すR290

1.00E-03

R290

1.14E-04

R290

2.45E-04

R290

1.00E-01

る空間的遭遇確率

着火源存在確率

漏えい時に可燃空間が発

7.4.2

7.4.5

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率

7.4.6

7.4.8

6

R290(庫内)

5.72E-02

R290(庫内)

1.11E-02

R290(庫内)

4.05E-02

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

5.55E-02

R290(庫外)

1.12E-02

R290(庫外)

3.93E-02

R290(庫外)

0.00E+00

7.5.5の対策は庫内漏れ

7.5.5の対策は庫内漏れのみに適用

のみに適用
教育 扉をゆっくりと開
7

ける
7.5.5
噴出漏れ発生確率

急速漏れ発生確率

微小漏れ発生確率

7.3.1.2.3

7.3.1.2.4

7.3.1.2.5

R290

R290

5.26E-07

R290

1.89E-05

R290

8.20E-01

可燃空間の空間的遭遇確率

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

時間・体積

換算係数

7.4.3

7.4.4

7.4.7

7.4.11

教育

扉をゆっくりと開ける
7.5.5

R290(庫内)

1.49E+02

R290(庫内)

4.67E-04

R290(庫内)

7.47E+01

R290(庫内)

6.60E-04

R290(庫外)

1.20E+02

R290(庫外)

4.63E-04

R290(庫外)

6.00E+01

R290(庫外)

6.55E-04

R290

8.20E-01

9.82E-048

燃焼式機器の使用

電源コンセント

照明スイッチ

換気扇スイッチ

フライヤースイッチ

静電気人体・店舗入口扉

静電気人体・その他扉

7.4.5.2

7.4.5.3

7.4.5.4

7.4.5.5

7.4.5.6

7.4.8.1

7.4.8.2

撤去作業に伴う

9

冷媒漏えい発生確率7.3.1.3.1
R290

サブツリーのの7.3.1.3.1につながる
2.45E-04

R290(庫内)

1.04E-04

R290(庫内)

3.65E-03

R290(庫内)

7.31E-03

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

1.04E-04

R290(庫外)

3.71E-03

R290(庫外)

7.43E-03

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

6

7

他の什器などへの衝突

転倒

ピット配管への衝突

7.3.1.3.1.1

7.3.1.3.1.2

7.3.1.3.1.3

R290

8.20E-05

R290

8.20E-05

R290

電子レンジ

電灯

白熱球

電子ライター

デフロストヒーター（他の機器）

コピー機・プリンター(発火事故）

7.4.5.7

7.4.5.9

7.4.5.10

静電気人体・リーチインケース扉

7.4.5.8

7.4.5.11

静電気人体・オープンケース外装

7.4.5.12

7.4.8.3

7.4.8.4

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

8.10E-05

12
コピー機・プリンター(使用による着火）

加湿装置中華まん

加湿装置おでんコーヒーディスペンサー

7.4.5.14

7.4.5.15

7.4.5.16

7.4.5.13

13

14

ブラシモーター（製品外）

ブラシモーター（製品外）※ON・OFF時に着火用※常時着火源7.4.8.5

7.4.8.6

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00←営業廃止した店舗での撤去作業では考慮しない着火源

風速

床面積(m2)

数値パラメータ

G-4/g-4
内蔵SC

0.0 (m/s)

可燃域

空間体積(m3)

平均可燃空 時空積

継続時間

間体積

(m3・

(min)

(m3)

min)

リーチインケース 庫内漏れ 扉急開放

24.01

52.822

40.55

3.69

149.49 →こちらで計算

リーチインケース 庫外漏れ機械室 (4分全量漏れ)

24.01

52.822

40.91

2.93

119.98

廃棄時の着火FTA【A3 狭小店舗】

確率数値割付表

営業廃止の店舗
算出式：出典)使用状況・形態

報告書

3章参照

R290検討データ

遭遇

ハザードおよび関連する要因

パター

G-4

g-4

ン

未対策ケース

対策ケース

値

単位

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

許容値

5.26E-08

7

回収ステージの冷媒への着火確率

7.39E-07

7.1

撤去作業発生率

7.1.1

年間撤去率

7.69E-02

--

7.1.2

年あたり店舗の閉店率

4.70E-02--7.2

冷媒への着火確率

集計値

7.3

撤去作業に伴う着火確率

集計値

7.3.1

解体バーナに伴う着火確率

集計値

7.3.1.1

製品回収作業時の冷媒漏えい発生確率

集計値

7.3.1.2

撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に発生する確率

集計値

7.3.1.2.1

撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に発生する確率

7.3.1.2.2

撤去作業中に冷媒が漏えいする確率1.14E-04

作業時間を1時間とし、1/(365×24)=1.14E-04

7.3.1.2.3

噴出漏れ発生確率

5.26E-07

内蔵ショーケース市場漏洩データより

噴出漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数1件/年より）

7.3.1.2.4

急速漏れ発生確率

1.89E-05

内蔵ショーケース市場漏洩データより

急速漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数36件/年より）

7.3.1.2.5

微小漏れ発生確率

9.82E-04

内蔵ショーケース市場漏洩データより

微小漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数1866件/年より）

2.45E-04

集計値

2.45E-04

集計値

7.3.1.3
7.3.1.3.1

撤去作業に伴う冷媒漏えい発生時に作業を行う確率
撤去作業に伴う冷媒漏えい発生確率内蔵型ケース＝190万台。100年に1回とすると5.13E-08

1/(1900000*100)。

集計値
集計値
内蔵ショーケースのサービス部品の保管年数は調査の結果10年～15年程度であり，省エネ法のトップランナーでの議論でも内蔵ショーケースの使用
年数が10年～15年となっていることから，内蔵ショーケースの市場での寿命（使用年数）は13年とした．
大手コンビニエンスストアチェーンの2014～2016年の会計年度中の開店・閉店・店舗数の平均より閉店率を算出。年あたり閉店率=4.7％

集計値

撤去作業でケース移動させる際に、誤って他の什器などへの衝突により、接合部から冷媒が漏えいするとした。
作業者のヒューマンエラーを起因(R1)とし、そのうち10%(R2)が冷媒配管への衝突が発生するとし、冷媒配管への衝突のうち10%(R3)が漏えいを生じさせるとする。
7.3.1.3.1.1

他の什器などへの衝突

8.20E-05

R1×(R2/100)×(R3/100)
このうち、メーカー依頼の廃棄業者(全体の20％)のヒューマンエラーR1＝0.001、残りの80％のヒューマンエラーR1'＝0.01、とした。
(0.2×R1×(R2/100)×(R3/100))+((1-0.2)×R1'×(R2/100)×(R3/100))＝8.20E-05
撤去作業でケースを転倒があり、冷媒が漏えいするとした。
作業者のヒューマンエラーを起因(R1)として転倒が発生するとし、転倒による冷媒漏えいは簡単には発生しないとして、1%(R2)が漏えいを生じさせるとする。

7.3.1.3.1.2

転倒

8.20E-05

R1×(R2/100)
このうち、メーカー依頼の廃棄業者(全体の20％)のヒューマンエラーR1＝0.001、残りの80％のヒューマンエラーR1'＝0.01、とした。
(0.2×R1×(R2/100))+((1-0.2)×R1'×(R2/100))＝8.2E-05
撤去作業でケースを移動させる際に床面のピット配管へ衝突し、冷媒が漏えいするとした。
作業者のヒューマンエラーを起因(R1)としてピット配管へ衝突が発生するとし、ピット配管は必ず床面へ露出しているとした。(把握困難な為)
また、ヒューマンエラーが起因しているため、ピット配管への衝突のうち、1%(R2)が漏えいを生じさせるとする。

7.3.1.3.1.3

ピット配管への衝突

これは冷凍機が下置きの場合のみ発生するが、下置きの割合は100％(R3)とした。(冷凍機上置き/下置きの比率は把握困難な為、安全を考慮して)8.10E-05

R1×(R2/100)×(R3/100)
このうち、メーカー依頼の廃棄業者(全体の20％)のヒューマンエラーR1＝0.001、残りの80％のヒューマンエラーR1'＝0.01、とした。
(0.2×R1×(R2/100)×(R3/100))+((1-0.2)×R1'×(R2/100)×(R3/100))＝4.10E-05

7.3.1.4

着火源(バーナ)が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.3.1.5

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

1.49E+02

m3・min

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

1.20E+02

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

4.67E-04

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

4.63E-04

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

7.3.1.6

7.3.1.7

5章参照

床面積84.7m3の値を近似式にて算出。
回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に扉を開放するとした。
報告書

5章参照

床面積84.7m3の値を近似式にて算出。庫外漏れ。

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

G-4

g-4

ン

未対策ケース

対策ケース

ハザードおよび関連する要因
7.3.1.8

値

単位

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

バーナの存在確率(閉店した店舗)

備考

集計値
バーナ使用時間を2分とし、10回使用したとして、作業時間を1時間とした。
バーナを10回使用するのは、店舗内のウォークイン、多段ショーケース、ラウンドケース、空調機2台の配管を液管とガス管をそれぞれバーナで外すことを想定。

時間的遭遇確率(バーナ着火時間率)(庫内漏れ)③

3.81E-01

1

3.33E-02

0.675751

3.33E-02

10

1

1.00E+00

7.3.1.9

バーナ使用時間を2分とし、10回使用したとして、作業時間を1時間とした。
バーナを10回使用するのは、店舗内のウォークイン、多段ショーケース、ラウンドケース、空調機2台の配管を液管とガス管をそれぞれバーナで外すことを想定。
時間的遭遇確率(バーナ着火時間率)(庫外漏れ)③

3.85E-01

1

3.33E-02

0.681754

3.33E-02

10

1

1.00E+00

ビル内店舗など設置環境が特異なものが下記文献から「駅ビル・商業ビル・飲食ビル」が19％とあり、バーナを使用する撤去の割合(庫内漏れ)

値を繰り上げて0.2とした。

2.00E-01

出展）ARES 不動産証券化ジャーナルVol.40 「店舗出退店の実態と商業施設を取り巻くマクロ要因」

7.3.1.10

ビル内店舗など設置環境が特異なものが下記文献から「駅ビル・商業ビル・飲食ビル」が19％とあり、バーナを使用する撤去の割合(庫外漏れ)

値を繰り上げて0.2とした。

2.00E-01

出展）ARES 不動産証券化ジャーナルVol.40 「店舗出退店の実態と商業施設を取り巻くマクロ要因」
7.3.2

解体バーナを除く撤去作業に伴う着火確率

集計値

7.3.2.2

バーナ・喫煙以外の着火源が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.3.2.3

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書
1.49E+02

m3・min

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

1.20E+02

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

4.67E-04

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

4.63E-04

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業

7.3.2.4

7.3.2.5

7.3.2.6

5章参照

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

中に扉を開放するとした。
報告書

5章参照

床面積84.7m3の値を近似式にて算出。庫外漏れ。

着火源存在確率(庫内漏れ)

集計値

着火源存在確率(庫外漏れ)

集計値
ショーケースの電源には動力/電灯の両電源、動力+電灯の単一電源があり、どちらにおいても着火源となるスパークが発生するコンセントは1個のため、ケース1台当たりのコンセント数を1個とした。
スパーク発生時間＝5ms、作業時間を1時間とした。（スパーク発生時間=5ms（4章

4.2.4 項 1)参照）

上部にコンセントがある場合と、下部にコンセントがある場合をそれぞれ50％とし、下部にコンセントがある場合に下部に生成される可燃域にさらされるとした。
コンセント取り外しによるスパーク(庫内漏れ)②

1.69E-01

1

1.39E-06

0.675751

1.39E-06

1

1

2.50E-01

また、50%がブレーカを切らずにコンセントを外すとした。理由はブレーカが不明や、100V機種はブレーカを切ると他の機器の電源も切る可能性があるため。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = 1-(1-((0.0000014+1)/1))^1
着火源存在係数c = 0.5 × 0.5 = 0.25
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c =Pt' × 0.25

7.3.2.7

ショーケースの電源には動力/電灯の両電源、動力+電灯の単一電源があり、どちらにおいても着火源となるスパークが発生するコンセントは1個のため、ケース1台当たりのコンセント数を1個とした。
スパーク発生時間＝5ms、作業時間を1時間とした。（スパーク発生時間=5ms（4章

4.2.4 項 1)参照）

上部にコンセントがある場合と、下部にコンセントがある場合をそれぞれ50％とし、下部にコンセントがある場合に下部に生成される可燃域にさらされるとした。
コンセント取り外しによるスパーク(庫外漏れ)②

1.70E-01

1

1.39E-06

0.681754

1.39E-06

1

1

2.50E-01

また、50%がブレーカを切らずにコンセントを外すとした。理由はブレーカが不明や、100V機種はブレーカを切ると他の機器の電源も切る可能性があるため。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = 1-(1-((0.0000014+1)/1))^1
着火源存在係数c = 0.5 × 0.5 = 0.25
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c =Pt' × 0.25

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

G-4

g-4

ン

未対策ケース

対策ケース

ハザードおよび関連する要因

値

単位

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

撤去作業時に電動ドライバーにて、ショーケースのスカートパネルやカバーをを取り外したり、警報線などの電線取り外しを行うことを前提とし、使用率を50％として、1回あたり3秒、10回使用とする.
想定する作業は、ケース下のスカートパネルや端子台のねじをドライバーで緩めたり閉めたりする作業。
なお、着火源となる電動ドライバはブラシ式のみであり、その存在確率を5％とする。
電動工具の使用(庫内漏れ)②

2.50E-02

1

8.33E-04

0.477828

8.33E-0410

1

2.50E-02
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = (1-(1-((0.00083+ΔTv)/2^0.5))^10
着火源存在係数c = 0.5 × 0.05 = 0.025
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.025

7.3.2.8

撤去作業時に電動ドライバーにて、ショーケースのスカートパネルやカバーをを取り外したり、警報線などの電線取り外しを行うことを前提とし、使用率を50％として、1回あたり3秒、10回使用とする.
想定する作業は、ケース下のスカートパネルや端子台のねじをドライバーで緩めたり閉めたりする作業。
なお、着火源となる電動ドライバはブラシ式のみであり、その存在確率を5％とする。
電動工具の使用(庫外漏れ)②

2.50E-02

1

8.33E-04

0.482073

8.33E-0410

1

2.50E-02
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = (1-(1-((0.00083+ΔTv)/2^0.5))^10
着火源存在係数c = 0.5 × 0.05 = 0.025
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.025
ショーケース上部に垂れ壁があった際や、下部の配管が邪魔をしてケースを引き出せない場合に、電動グラインダーを用いて撤去する場合を前提とし、店舗にあるケースのうち垂れ壁と干渉するケースの存在を30％として、撤去に伴い干渉する壁を壊す際に電動グラインダーを用いる使用率を10％として、1回あたり15秒、4回使用とすると、作業時間を1時間として

電動グラインダーの使用(庫内漏れ)②

2.97E-02

1

4.17E-03

0.675751

4.17E-03

4

1

3.00E-02 想定する作業は、ケース上の垂れ壁の軽天を電動グラインダーで切る、またはケース下の配管をグラインダで切断したりする作業。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = (1-(1-((0.00417+ΔTv)/1))^4
着火源存在係数c = 0.03
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.03

7.3.2.9

ショーケース上部に垂れ壁があった際や、下部の配管が邪魔をしてケースを引き出せない場合に、電動グラインダーを用いて撤去する場合を前提とし、店舗にあるケースのうち垂れ壁と干渉するケースの存在を30％として、撤去に伴い干渉する壁を壊す際に電動グラインダーを用いる使用率を10％として、1回あたり15秒、4回使用とすると、作業時間を1時間として
電動グラインダーの使用(庫外漏れ)②

2.97E-02

1

4.17E-03

0.681754

4.17E-03

4

1

3.00E-02 想定する作業は、ケース上の垂れ壁の軽天を電動グラインダーで切る、またはケース下の配管をグラインダで切断したりする作業。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = (1-(1-((0.00417+ΔTv)/1))^4
着火源存在係数c = 0.03
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.03
撤去作業を60分、作業者2名として、静電気によるスパーク時間を1μsとして、静電気の放電が撤去するショーケースを触った際に起きるとして、作業時間中に1回放電するとした。（スパーク時間=1μs（4章4.2.2 項 2)参照）

撤去をする際に、作業者がショーケースに触れる回数を以下と考えた。
本体に止める作業で２回、扉の開け閉めで４回、扉が開かないよう養生する作業か付属部品の取り外しで４回、ショーケースを引き出す作業で２回、ショーケースを台車に乗せる作業で３回、ショーケースを搬出する際の持ち替えで５回。
静電気の発生(庫内漏れ)②

8.94E-02

1

2.78E-100.477828

2.78E-10

1

1

1.87E-01

作業時間を1時間として計算。
想定する作業は、ケース下のアジャストボルトを手回しであげる、ケースを養生して搬出する作業。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = 1-(1-((1.96×10^-10 +ΔTv/2^0.5)/1))^20
着火源存在係数c = 0.187
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.187

7.3.2.10

撤去作業を60分、作業者2名として、静電気によるスパーク時間を1μsとして、静電気の放電が撤去するショーケースを触った際に起きるとして、作業時間中に1回放電するとした。（スパーク時間=1μs（4章4.2.2 項 2参照）

撤去をする際に、作業者がショーケースに触れる回数を以下と考えた。
本体に止める作業で２回、扉の開け閉めで４回、扉が開かないよう養生する作業か付属部品の取り外しで４回、ショーケースを引き出す作業で２回、ショーケースを台車に乗せる作業で３回、ショーケースを搬出する際の持ち替えで５回。
静電気の発生(庫外漏れ)②

9.01E-02

1

2.78E-10

0.482073

2.78E-10

1

1

1.87E-01

作業時間を1時間として計算。
想定する作業は、ケース下のアジャストボルトを手回しであげる、ケースを養生して搬出する作業。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = 1-(1-((1.96×10^-10 +ΔTv/2^0.5)/1))^20
着火源存在係数c = 0.187
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.187

7.3.2.11

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

G-4

g-4

ン

未対策ケース

対策ケース

ハザードおよび関連する要因

値

単位

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

報告書
可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

7.47E+01

5章参照

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業

m3・min

中に扉を開放するとした。
また、1/2を乗じる。

7.3.2.12

報告書
可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

6.00E+01

5章参照

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業

m3・min

中に扉を開放するとした。
庫外漏れ。また、1/2を乗じる。

7.3.2.13

着火源存在確率

集計値

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.3.2.14

集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.3.2.15

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
7.3.2.16

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

6.60E-04

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

6.55E-04

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

7.3.3

喫煙に伴う着火確率

集計値

7.3.3.1

喫煙に伴う着火源が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.3.3.2

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

1.49E+02

m3・min

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業

7.3.3.3

7.3.3.4
7.3.3.5

中に扉を開放するとした。
報告書

5章参照

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

1.20E+02

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(喫煙)(庫内漏れ)

4.67E-04

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(喫煙)(庫外漏れ)

4.63E-04

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

床面積84.7m3の値を近似式にて算出。庫外漏れ。

可燃空間内に着火源が存在する確率

集計値

製品回収中に喫煙する確率(庫内漏れ)
7.3.3.7

5章参照

床面積84.7m3の値を近似式にて算出。

営業中の店舗で撤去作業員が店内で喫煙することは考えにくいが、店舗が営業廃止となり閉店した店舗内で回収作業員が喫煙する確率をADLレポー

1.00E-01(閉店した店舗)
製品回収中に喫煙する確率(庫外漏れ)トの訓練を無視する確率を参考に10%の確率で喫煙することとした。
営業中の店舗で撤去作業員が店内で喫煙することは考えにくいが、店舗が営業廃止となり閉店した店舗内で回収作業員が喫煙する確率をADLレポー

1.00E-01(閉店した店舗)

トの訓練を無視する確率を参考に10%の確率で喫煙することとした。
・JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、製品回収作業は男性が従事するとして、成人男性の平均喫煙本数：男性18.1本/日、喫煙者

率： 男性28.2％
・一日のうち、喫煙する時間は睡眠時間を除いた時間とし、睡眠時間は7.25時間とした。
引用) 平成27年度国民健康・栄養調査 第3部 生活習慣調査の結果 第87表 (1日の平均睡眠時間、年齢階級別、人数、割合、性別)より、20歳以上男
喫煙の時間的遭遇確率(庫内漏れ)②

7.16E-011

1.25E-02

0.675751

1.25E-02

1.08E+00

1.08E+00 1.00E+00 性平均より算出。
・製品回収時間を1時間、平均喫煙本数が18.1本、作業にあたる時間を(24時間-平均睡眠時間)とすると、着火源使用回数n[回] = 1[h]×18.1[本]/(24[h]-7.25[h]) = 1.08 、着火源作動回数も同数とする。
・たばこ1本当たりの喫煙時間：5分、このうち着火源となるタバコが赤火に時間を40秒とした。(当WG調査より)ライターの点火時間を5秒とし、着火源作動時間(ΔTic)=赤火時間＋ライター点灯時間=45秒(0.0125h)とした。

7.3.3.8
・JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、製品回収作業は男性が従事するとして、成人男性の平均喫煙本数：男性18.1本/日、喫煙者

率： 男性28.2％
・一日のうち、喫煙する時間は睡眠時間を除いた時間とし、睡眠時間は7.25時間とした。
引用) 平成27年度国民健康・栄養調査 第3部 生活習慣調査の結果 第87表 (1日の平均睡眠時間、年齢階級別、人数、割合、性別)より、20歳以上男
喫煙の時間的遭遇確率(庫外漏れ)②

7.22E-011

1.25E-02

0.681754

1.25E-02

1.08E+00

1.08E+00 1.00E+00 性平均より算出。
・製品回収時間を1時間、平均喫煙本数が18.1本、作業にあたる時間を(24時間-平均睡眠時間)とすると、着火源使用回数n[回] = 1[h]×18.1[本]/(24[h]-7.25[h]) = 1.08 、着火源作動回数も同数とする。
・たばこ1本当たりの喫煙時間：5分、このうち着火源となるタバコが赤火に時間を40秒とした。(当WG調査より)ライターの点火時間を5秒とし、着火源作動時間(ΔTic)=赤火時間＋ライター点灯時間=45秒(0.0125h)とした。

7.3.3.12

喫煙率

2.82E-01

JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、成人男性の喫煙率は28.2% 作業は男性従事とした。

喫煙率(庫外漏れ)

2.82E-01

JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、成人男性の喫煙率は28.2% 作業は男性従事とした。

7.4

撤去作業に伴わない着火確率

集計値

7.4.1

撤去作業によらない着火源が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.4.2

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

G-4

g-4

ン

未対策ケース

対策ケース

ハザードおよび関連する要因

値

単位

1.49E+02

m3・min

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

報告書
可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

5章参照

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に扉を開放するとした。

7.4.3

報告書

5章参照

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

1.20E+02

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

4.67E-04

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

4.63E-04

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

着火源存在確率(庫内漏れ)

1.11E-02

集計値

着火源存在確率(庫外漏れ)

1.12E-02

集計値

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に扉を開放するとした。

7.4.4

7.4.5

燃焼式機器の使用(庫内漏れ)③

1.04E-04

1

2.40E+01

0.675751

2.40E+01

1

1

1.00E-04

燃焼式機器の使用(庫外漏れ)③

1.04E-04

1

2.40E+01

0.681754

2.40E+01

1

1

1.00E-04

7.4.5.2

店内に燃焼式暖房機を設置した場合を考慮し、24時間稼働とした。普及率0.01%。ΔTIc[h]=ΔTI[h]=24[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)×着火源の存在係数c
店内に燃焼式暖房機を設置した場合を考慮し、24時間稼働とした。普及率0.01%。ΔTIc[h]=ΔTI[h]=24[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)×着火源の存在係数c
清掃のため1日2回清掃のため計4回抜き差し、但し着火に関わる回数は2回（指すときは着火源にならない）。50％の確率で掃除機本体のスイッチ
操作をせずにコンセントを抜き差しする。

電源コンセント(庫内漏れ)③

3.65E-03

1

1.39E-06

0.675751

1.39E-06

2

1

5.00E-01 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)×着火源の存在係数c【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒可燃域継続時間=0
清掃のため1日2回清掃のため計4回抜き差し、但し着火に関わる回数は2回（指すときは着火源にならない）。50％の確率で掃除機本体のスイッチ

7.4.5.3

操作をせずにコンセントを抜き差しする。
電源コンセント(庫外漏れ)③

3.71E-03

1

1.39E-06

0.681754

1.39E-06

2

1

5.00E-01 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)×着火源の存在係数c【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする

照明スイッチ(庫内漏れ)③

7.31E-03

1

1.39E-06

0.675751

1.39E-06

2

1

1.00E+00

照明スイッチ(庫外漏れ)③

7.43E-03

1

1.39E-06

0.681754

1.39E-06

2

1

1.00E+00

換気扇スイッチ(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.675751

0.00E+00

00

1.00E+00 一般的に常時運転=スイッチON・OFF無しのため、着火源存在確率は０とした。

換気扇スイッチ(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.681754

0.00E+00

00

1.00E+00 一般的に常時運転=スイッチON・OFF無しのため、着火源存在確率は0とした。

フライヤースイッチ(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.675751

1.39E-06

10

1

1.00E+00 営業廃止した店舗でフライヤーは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

フライヤースイッチ(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.681754

1.39E-06

10

1

1.00E+00 営業廃止した店舗でフライヤーは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

電子レンジ(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.675751

電子レンジ(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.681754

電灯(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.675751

0.00E+00

00

1.00E+00 蛍光灯・LED表面温度100℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

電灯(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.681754

0.00E+00

00

1.00E+00 蛍光灯・LED表面温度100℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

白熱球(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.675751

0.00E+00

00

1.00E+00 白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

白熱球(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.681754

0.00E+00

00

1.00E+00 白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

電子ライター(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-03

0.675751

1.39E-03

5

1

1.00E+00

電子ライター(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-03

0.681754

1.39E-03

5

1

1.00E+00

デフロストヒーター（他の機器）(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

2.30E+00

0.675751

2.30E+00

1

1

1.00E-02 営業廃止した店舗で他のショーケースは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

デフロストヒーター（他の機器）(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

2.30E+00

0.681754

2.30E+00

1

1

1.00E-02 営業廃止した店舗で他のショーケースは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

コピー機・プリンター(発火事故）(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.675751

コピー機・プリンター(発火事故）(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.681754

コピー機・プリンター(使用による着火）(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

7.4.5.4

7.4.5.5
7.4.5.6
7.4.5.7
7.4.5.8
7.4.5.9

7.4.5.12
7.4.5.13
7.4.5.14
7.4.5.15
7.4.5.16
7.4.6

5.00E-02

0.675751

Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数c
1日/2回スイッチONOFF、但し着火に関わる回数は2回（ON→OFF のみ着火源になる）。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数c

営業廃止した店舗で電子レンジは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。
営業廃止した店舗で電子レンジは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

7.4.5.10

7.4.5.11

買物客による電子ライター購入を想定。
営業廃止した店舗で販売はしていないので、着火源存在確率は0とした。
買物客による電子ライター購入を想定。
営業廃止した店舗で販売はしていないので、着火源存在確率は0とした。

営業廃止した店舗でコピー機は稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。
営業廃止した店舗でコピー機は稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。
5.00E-0250

1

1.00E+00 営業廃止した店舗でコピー機は稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

コピー機・プリンター(使用による着火）(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

5.00E-02

0.681754

5.00E-0250

1

1.00E+00 営業廃止した店舗でコピー機は稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

加湿装置中華まん(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.477828

1.39E-06

10

1

1.00E+00 営業廃止した店舗で加湿装置中華まんは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

加湿装置中華まん(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.482073

1.39E-06

10

1

1.00E+00 営業廃止した店舗で加湿装置中華まんは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

加温装置おでん(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.477828

1.39E-06

10

1

1.00E+00 営業廃止した店舗で加湿装置おでんは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

加温装置おでん(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.482073

1.39E-06

10

1

1.00E+00 営業廃止した店舗で加湿装置おでんは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

コーヒーディスペンサー(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.675751

1.39E-06

186

1

1.00E+00 営業廃止した店舗でコーヒーディスペンサーは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

コーヒーディスペンサー(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.681754

1.39E-06

186

1

1.00E+00 営業廃止した店舗でコーヒーディスペンサーは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

7.47E+01

5章参照

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業

m3・min

中に扉を開放するとした。
また、1/2を乗じる。

7.4.7

報告書
可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

6.00E+01

5章参照

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業

m3・min

中に扉を開放するとした。
庫外漏れ。また、1/2を乗じる。

7.4.8
7.4.8.1⇒可燃域継続時間=0

1日/2回スイッチONOFF、但し着火に関わる回数は2回（ON→OFF のみ着火源になる）。放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06

着火源存在確率(庫内漏れ)

0.00E+00

着火源存在確率(庫外漏れ)

0.00E+00

集計値
集計値

静電気人体・店舗入口扉(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-100.477828

2.78E-1001

1.87E-01 退店時は放電しないとする⇒確率0

静電気人体・店舗入口扉(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-10

0.482073

2.78E-1001

1.87E-01 退店時は放電しないとする⇒確率0

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

G-4

g-4

ン

未対策ケース

対策ケース

ハザードおよび関連する要因

値

単位

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

③

0.00E+00

1

2.78E-100.477828

2.78E-1022

1

1.87E-01

静電気人体・その他扉(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-10

0.482073

2.78E-1022

1

1.87E-01

静電気人体・リーチインケース扉(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-100.477828

2.78E-1044

1

1.87E-01

静電気人体・リーチインケース扉(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-10

0.482073

2.78E-1044

1

1.87E-01

静電気人体・オープンケース外装(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-100.477828

2.78E-1022

1

1.87E-01

静電気人体・オープンケース外装(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-10

0.482073

2.78E-1022

1

1.87E-01

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火(庫内漏れ) ③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.477828

1.39E-06

144

1

1.00E-02 営業廃止した店舗で他のショーケースは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

7.4.8.3

7.4.8.4

7.4.8.6

営業廃止した店舗で買物客は存在していないので、着火源存在確率は0とした。
買物客に起因するを想定。
営業廃止した店舗で買物客は存在していないので、着火源存在確率は0とした。
買物客に起因するを想定。
営業廃止した店舗で買物客は存在していないので、着火源存在確率は0とした。
買物客に起因するを想定。
営業廃止した店舗で買物客は存在していないので、着火源存在確率は0とした。
買物客に起因するを想定。
営業廃止した店舗で買物客は存在していないので、着火源存在確率は0とした。

0.00E+00

1

1.39E-06

0.482073

1.39E-06

144

1

1.00E-02 営業廃止した店舗で他のショーケースは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.477828

0.00E+00

1

1

2.50E-02 ブラシモータの周囲に燃焼速度よりも十分に早い気流が流れているため，ブラシモータは着火源にはならないとする。

ブラシモーター（製品外） ※常時着火源(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.482073

0.00E+00

1

1

2.50E-02 ブラシモータの周囲に燃焼速度よりも十分に早い気流が流れているため，ブラシモータは着火源にはならないとする。
集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
7.4.11

買物客に起因するを想定。

ブラシモーター（製品外） ※常時着火源(庫内漏れ)

放電エネルギー大(庫内漏れ)

7.4.10

営業廃止した店舗で買物客は存在していないので、着火源存在確率は0とした。

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火(庫外漏れ) ③

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.4.9

買物客に起因するを想定。

静電気人体・その他扉(庫内漏れ)
7.4.8.2

7.4.8.5

備考

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

6.60E-04

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

6.55E-04

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

7.5

対策

可燃性冷媒機器の回収時対策の実施

7.5.1

対策

注意ラベルの貼付

1.00E-01

7.5.2

対策

教育

8.20E-01

7.5.3

対策

携帯形漏えい検知器の使用

8.02E-01

可燃性冷媒の使用に対する注意喚起ラベルが貼付されているため，従来よりも丁寧に機器を取り扱うものとし，対策効果を1/10 とする。
メーカー依頼の廃棄処理業者(全体の20%)に対して可燃性冷媒を使用した機器の取扱を教育する。注意喚起効果は1/10。
0.2×0.1+(1-0.2)×1=8.20E-01
携帯形漏えい検知器による注意喚起により着火源の使用を直ちに中止するとし、着火源遭遇確率に対する効果は1/100とした。
また、メーカー依頼の廃棄処理業者(全体の20%)は全員が携行するとした。
0.2×0.01+(1-0.2)×1=8.02E-01
静電防止手袋(軍手など)による静電気の発生を防止する。

7.5.4

教育

静電防止手袋の着用

8.02E-01

メーカー依頼の廃棄処理業者(全体の20%)に対して注意喚起する。教育後，静電防止手袋を着用しない人はヒューマンエラー程度とし，対策効果を
1/100 とする。
0.2×0.01+(1-0.2)×1=8.02E-01
扉をゆっくりと開けることで、可燃域形成を防止する。
メーカー依頼の廃棄処理業者(全体の20%)に対して注意喚起する。注意喚起効果は1/10。

7.5.5

教育

扉をゆっくりと開ける

8.20E-01
0.2×0.1+(1-0.2)×1=8.20E-01※庫内漏れのみ適用

0

1

内蔵SC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

廃棄時の着火FTA【A2L コンビニ】
回収ステージの上下に示す確率については、

G-5 未対策

冷媒への着火確率

上：庫内漏れ、下：庫外漏れ

営業中の店舗

7

←庫内漏れ

2

7.20E-09

R1234yf←庫外漏れ

5.26E-08

許容値

撤去作業発生率

冷媒への着火確率

7.1

7.2

1.24E-01

R1234yf

5.81E-08

R1234yf3
年間撤去率

店舗の閉店率

7.1.1

7.1.2

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う着火確率

7.69E-02

R1234yf

4.70E-02

R1234yf

着火確率7.3

3.98E-08

R1234yf5

7.4

営業中の店舗での撤去作業では考慮しない着火源

4

解体バーナに伴う解体バーナを除く

着火確率

撤去作業に伴う着火確率

7.3.1

7.3.2

R1234yf

喫煙に伴う着火確率
7.3.3

R1234yf

7.3.1.4の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

1.83E-08

R1234yf

3.98E-08

R1234yf

7.3.2.2の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

7.3.3.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

6
製品回収作業時の可燃域内に存在する確率

7.3.1.1

7

製品回収作業時の着火源(バーナ)が冷媒漏えい発生確率

バーナ・喫煙以外の冷媒漏えい発生確率

作業による着火源が7.3.1.1

可燃空間内に存在する確率

7.3.1.4

7.3.2.2

製品回収作業時の空間内に存在する確率

冷媒漏えい発生確率7.3.1.1

7.3.3.1

R1234yf

2.45E-04

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf

2.45E-04

R1234yf(庫内)

4.41E-05

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf

2.45E-04

R1234yf

2.45E-04

R1234yf(庫外)3.62E-04

R1234yf

2.45E-04

R1234yf(庫外)2.81E-04

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf

2.45E-04

漏えい時に可燃空間が発生

漏えい時に可燃空間が発する空間的遭遇確率

生する空間的遭遇確率

放電エネルギー大放電エネルギー小7.3.2.14

10

漏えい時に可燃空間が発生する

バーナの存在確率

空間的遭遇確率(閉店した店舗)

7.3.1.5

7.3.1.8

7.3.2.15

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫内)

6.24E-03

1.67E-02

R1234yf(庫外)2.17E-02

時間・体積

換算係数

7.3.1.6

7.3.1.7

3.78E+00

R1234yf(庫内)

3.04E-03

R1234yf(庫外)3.39E+01

R1234yf(庫外)4.91E-04

7.3.3.5

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)2.81E-04

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)1.28E-03

漏えい時に可燃空間が発R1234yf(庫内)R1234yf(庫外)着火源存在確率

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率7.3.2.6

7.3.2.11

7.3.2.13

1.15E-02

R1234yf(庫内)

1.67E-02

R1234yf(庫外)3.83E-03

R1234yf(庫内)

1.68E-02

R1234yf(庫外)7.8の対策は庫内漏れのみに適用

R1234yf(庫内)(閉店した店舗)

R1234yf(庫内)

7.3.2.3

12
空間的遭遇確率

存在する確率

7.3.3.2

4.41E-05

生する空間的遭遇確率7.8の対策は庫内漏れのみに適用

可燃空間の生する空間的遭遇確率

R1234yf(庫内)

漏えい時に可燃空間が発R1234yf(庫内)

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.4

7.3.2.5

8.13E-03

R1234yf(庫内)

0.00E+00

1.18E-02

R1234yf(庫外)0.00E+00

7.8の対策は庫内漏れのみに適用

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.12

7.3.2.16

可燃空間の空間的遭遇確率時間・体積

換算係数(喫煙)

7.3.3.3

7.3.3.4

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

製品回収中に喫煙する確率R1234yf(庫内)

3.78E+00

R1234yf(庫内)

3.04E-03

R1234yf(庫内)

1.89E+00

R1234yf(庫内)

4.30E-03

R1234yf(庫外)3.39E+01

R1234yf(庫外)4.91E-04

R1234yf(庫外)1.70E+01

R1234yf(庫外)6.95E-04

コンセント取外しによるスパーク

電動
グラインダの使用

バーナを使用する撤去の割合

7.3.1.9

7.3.1.10

R1234yf(庫内)

3.12E-02

R1234yf(庫内)

2.00E-01

R1234yf(庫外)1.09E-01

R1234yf(庫外)2.00E-01

7.3.2.8

7.3.2.9

7.3.2.7
時間的遭遇確率

電動工具の使用作業者からの静電気の発生7.3.2.10

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

3.83E-03

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)1.68E-02

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

喫煙率

喫煙の時間的遭遇確率

7.3.3.12

7.3.3.8

7.3.3.7

14(バーナ着火時間率)

可燃域内に着火源が漏えい時に可燃空間が発

7.8の対策は庫内漏れのみに適用

1113

喫煙に伴う着火源が可燃

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

4.52E-02

R1234yf(庫内)

2.82E-01

R1234yf(庫外)1.00E-01

R1234yf(庫外)4.52E-02

R1234yf(庫外)2.82E-01

1

0

2

3

1

4

5

6

7

8

9

10

製品回収作業時の撤去作業に伴わない

冷媒漏えい発生確率

着火確率

回収ステージメインの7.3.1.1につながる

7.3.1.1

11

12

13

14

回収ステージメインの7.4につながる

7.4

同じくサブツリー7.4下につながる
R1234yf(庫内)

2.45E-04

R1234yf(庫外)2.45E-04

1.83E-08

R1234yf

庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

2
製品回収作業時の撤去作業によらない着火源が冷媒漏えい発生確率

可燃空間内に存在する確率

7.3.1.1

3

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に発生する確率
7.3.1.2

7.3.1.3

4

R1234yf(庫内)

1.14E-07

R1234yf(庫外)2.22E-09

漏えいが撤去作業中に2.45E-04

R1234yf(庫内)

1.55E-05発生する確率R1234yf

2.45E-04

R1234yf(庫外)1.34E-04

R1234yf撤去作業に伴わない撤去作業中に冷媒が撤去作業に伴う

冷媒漏えい発生確率

漏えいする確率

冷媒漏えい発生確率7.3.1.2.1

7.3.1.2.2

7.3.1.3.1

7.4.1

R1234yf

2.45E-04

5

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

生する空間的遭遇確率

放電エネルギー大放電エネルギー小7.4.9

7.4.10R1234yf(庫内)

1.55E-05

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)1.34E-04

R1234yf(庫外)0.00E+00

漏えい時に可燃空間が発生すR1234yf(庫内)

1.00E-03

R1234yf(庫外)1.95E-05

R1234yf

1.14E-04

R1234yf

2.45E-04

る空間的遭遇確率

着火源存在確率

漏えい時に可燃空間が発

7.4.2

7.4.5

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率

7.4.6

7.4.8

6

7

漏えい時に可燃空間が発

噴出漏れ発生確率

急速漏れ発生確率

微小漏れ発生確率

7.3.1.2.3

7.3.1.2.4

7.3.1.2.5

R1234yf

5.26E-07

R1234yf

1.89E-05

R1234yf

R1234yf(庫内)

1.15E-02

R1234yf(庫内)

1.35E-03

R1234yf(庫内)

8.13E-03

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)1.67E-02

R1234yf(庫外)8.04E-03

R1234yf(庫外)1.18E-02

R1234yf(庫外)0.00E+00

可燃空間の空間的遭遇確率

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

時間・体積

換算係数

7.4.3

7.4.4

7.4.7

7.4.11

R1234yf(庫内)

3.78E+00

R1234yf(庫内)

3.04E-03

R1234yf(庫内)

1.89E+00

R1234yf(庫内)

4.30E-03

R1234yf(庫外)3.39E+01

R1234yf(庫外)4.91E-04

R1234yf(庫外)1.70E+01

R1234yf(庫外)6.95E-04

9.82E-048

燃焼式機器の使用

電源コンセント

照明スイッチ

換気扇スイッチ

フライヤースイッチ

静電気人体・店舗入口扉

静電気人体・その他扉

7.4.5.2

7.4.5.3

7.4.5.4

7.4.5.5

7.4.5.6

7.4.8.1

7.4.8.2

撤去作業に伴う

9

冷媒漏えい発生確率7.3.1.3.1
R1234yf

サブツリーのの7.3.1.3.1につながる
2.45E-04

R1234yf(庫内)

1.04E-04

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)1.04E-04

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

6

7

他の什器などへの衝突

転倒

ピット配管への衝突

7.3.1.3.1.1

7.3.1.3.1.2

7.3.1.3.1.3

R1234yf

8.20E-05

R1234yf

8.20E-05

R1234yf

電子レンジ

電灯

白熱球

電子ライター

デフロストヒーター（他の機器）

コピー機・プリンター(発火事故）

7.4.5.7

7.4.5.9

7.4.5.10

静電気人体・リーチインケース扉

7.4.5.8

7.4.5.11

静電気人体・オープンケース外装

7.4.5.12

7.4.8.3

7.4.8.4

R1234yf(庫内)

4.34E-17

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

1.25E-03

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

1.02E-20

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)8.52E-17

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)7.94E-03

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)2.00E-20

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

8.10E-05

12
コピー機・プリンター(使用による着火）

加湿装置中華まん

加湿装置おでんコーヒーディスペンサー

7.4.5.14

7.4.5.15

7.4.5.16

7.4.5.13

13

14

ブラシモーター（製品外）※ON・OFF時に着火用
7.4.8.5

ブラシモーター（製品外）※常時着火源7.4.8.6

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00←営業中の店舗での撤去作業では考慮しない着火源

0

1

内蔵SC

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

回収ステージの上下に示す確率については、

g-5 対策1

3

廃棄時の着火FTA【A2L コンビニ】
冷媒への着火確率

上：庫内漏れ、下：庫外漏れ

営業中の店舗

7

←庫内漏れ

2

6.10E-10

R1234yf←庫外漏れ

5.26E-08

許容値

撤去作業発生率

冷媒への着火確率

7.1

7.2

1.24E-01

R1234yf

4.93E-09

R1234yf3
年間撤去率

店舗の閉店率

7.1.1

7.1.2

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う着火確率

7.69E-02

R1234yf

4.70E-02

R1234yf

着火確率7.3

3.13E-09

R1234yf

解体バーナに伴う解体バーナを除く

着火確率

撤去作業に伴う着火確率

7.3.1

7.3.2

5

7.4

営業中の店舗での撤去作業では考慮しない着火源

4R1234yf

喫煙に伴う着火確率
7.3.3

3.13E-09

R1234yf

7.3.1.4の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

1.80E-09

R1234yf

R1234yf

7.3.2.2の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

7.3.3.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

6
製品回収作業時の

7

知器の使用
7.5.3

可燃域内に存在する確率

7.3.1.1

製品回収作業時の対策 携帯形漏えい検

着火源(バーナ)が冷媒漏えい発生確率7.3.1.4

R1234yf

2.46E-05

R1234yf(庫内)

5.89E-05

R1234yf

2.45E-05

R1234yf(庫外)3.62E-04

R1234yf

バーナ・喫煙以外の冷媒漏えい発生確率

作業による着火源が7.3.1.1

可燃空間内に存在する確率

知器の使用
7.5.3

7.3.2.2

8.02E-01

R1234yf

2.46E-05

R1234yf(庫内)

3.61E-05

R1234yf

2.45E-05

R1234yf(庫外)2.81E-04

バーナの存在確率

空間的遭遇確率(閉店した店舗)

7.3.1.5

7.3.1.8

R1234yf(庫外)9.43E-03

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

放電エネルギー大放電エネルギー小R1234yf(庫外)6.24E-03

時間・体積

換算係数

7.3.1.6

7.3.1.7
教育

3.78E+00

R1234yf(庫内)

3.04E-03

R1234yf(庫外)3.39E+01

R1234yf(庫外)4.91E-04

存在する確率

7.3.3.2(閉店した店舗)
7.3.3.5

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)2.81E-04

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)1.28E-03

漏えい時に可燃空間が発

7.3.2.6

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率7.3.2.11

7.3.2.13

可燃空間の空間的遭遇確率時間・体積

換算係数(喫煙)

7.3.3.3

7.3.3.4

R1234yf(庫内)

9.43E-03

R1234yf(庫内)

3.83E-03

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)1.67E-02

R1234yf(庫外)1.68E-02

R1234yf(庫外)1.18E-02

R1234yf(庫外)0.00E+00

空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.4

7.3.2.5

空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.12

7.3.2.16

教育

8.20E-01

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

3.78E+00

R1234yf(庫内)

3.04E-03

R1234yf(庫内)

1.89E+00

R1234yf(庫内)

4.30E-03

R1234yf(庫外)3.39E+01

R1234yf(庫外)4.91E-04

R1234yf(庫外)1.70E+01

R1234yf(庫外)6.95E-04

コンセント取外しによるスパーク

電動バーナを使用する撤去の割合

7.3.1.9

7.3.1.10

R1234yf(庫内)

3.12E-02

R1234yf(庫内)

2.00E-01

R1234yf(庫外)1.09E-01

R1234yf(庫外)2.00E-01

7.3.2.8

7.3.2.9

7.3.2.7
時間的遭遇確率

電動工具の使用

グラインダの使用

R1234yf

作業者からの静電気の発生7.3.2.10

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

3.83E-03

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)1.68E-02

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

教育

扉をゆっくりと開ける
7.5.5

R1234yf

8.20E-01

8.02E-01

扉をゆっくりと開ける
7.5.5

R1234yf(庫内)検知器の使用7.5.3
R1234yf

7.8の対策は庫内漏れのみに適用

可燃空間の対策 携帯形漏えい

R1234yf(庫内)

製品回収中に喫煙する確率(バーナ着火時間率)

可燃域内に着火源が0.00E+00

着火源存在確率

可燃空間の
る
7.5.5

8.20E-01

2.45E-05

R1234yf(庫内)

る
7.5.5

R1234yf

R1234yf

0.00E+00

扉をゆっくりと開け

14

0.00E+00

生する空間的遭遇確率

2.17E-02

扉をゆっくりと開け

R1234yf

教育

2.46E-05

R1234yf(庫外)R1234yf(庫内)

7.8の対策は庫内漏れのみに適用

R1234yf(庫内)R1234yf

漏えい時に可燃空間が発

7.3.2.15

7.3.2.3

12
空間的遭遇確率0.00E+00

3.61E-05

生する空間的遭遇確率7.8の対策は庫内漏れのみに適用

可燃空間の

7.3.1.1

R1234yf(庫内)R1234yf(庫内)

漏えい時に可燃空間が発R1234yf(庫内)

1.67E-02

冷媒漏えい発生確率7.8の対策は庫内漏れのみに適用

11
R1234yf(庫内)

製品回収作業時の空間内に存在する確率
7.3.3.1

生する空間的遭遇確率
7.3.2.14

漏えい時に可燃空間が発生する

喫煙に伴う着火源が可燃

8.02E-01

R1234yf

漏えい時に可燃空間が発

1013

対策 携帯形漏えい検

8.20E-01

喫煙率

喫煙の時間的遭遇確率

7.3.3.12

7.3.3.8

7.3.3.7

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

4.52E-02

R1234yf(庫内)

2.82E-01

R1234yf(庫外)1.00E-01

R1234yf(庫外)4.52E-02

R1234yf(庫外)2.82E-01

1

0

2

3

1

4

5

6

7

8

9

10

製品回収作業時の撤去作業に伴わない

冷媒漏えい発生確率

着火確率

回収ステージメインの7.3.1.1につながる

7.3.1.1

11

12

13

14

回収ステージメインの7.4につながる

7.4

同じくサブツリー7.4下につながる
R1234yf(庫内)

2.46E-05

R1234yf(庫外)2.45E-05

1.80E-09

R1234yf

庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

2
製品回収作業時の撤去作業によらない着火源が冷媒漏えい発生確率

可燃空間内に存在する確率

7.3.1.1

3

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に発生する確率
7.3.1.2

7.3.1.3

4

R1234yf(庫内)

1.14E-07

R1234yf(庫外)2.22E-09

漏えいが撤去作業中に2.46E-05

R1234yf(庫内)

1.27E-05発生する確率R1234yf

2.45E-05

R1234yf(庫外)1.34E-04

R1234yf撤去作業に伴わない撤去作業中に冷媒が撤去作業に伴う

冷媒漏えい発生確率

漏えいする確率

冷媒漏えい発生確率7.3.1.2.1

7.3.1.2.2

7.3.1.3.1

7.4.1

R1234yf

2.45E-05

漏えい時に可燃空間が発漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

生する空間的遭遇確率

放電エネルギー大放電エネルギー小7.4.9

7.4.10対策 注意ラベルの貼付

R1234yf(庫内)

1.27E-05

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)1.34E-04

R1234yf(庫外)0.00E+00

7.5.1

5R1234yf(庫内)

1.00E-03

R1234yf(庫外)1.95E-05

R1234yf

1.14E-04

R1234yf

2.45E-04

R1234yf

漏えい時に可燃空間が発漏えい時に可燃空間が発生す

1.00E-01

る空間的遭遇確率

着火源存在確率

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率

7.4.5

7.4.6

7.4.8

7.4.2

6

R1234yf(庫内)

9.43E-03

R1234yf(庫内)

1.35E-03

R1234yf(庫内)

6.67E-03

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)1.67E-02

R1234yf(庫外)8.04E-03

R1234yf(庫外)1.18E-02

R1234yf(庫外)0.00E+00

7.5.5の対策は庫内漏れ

7.5.5の対策は庫内漏れのみに適用

のみに適用
教育

7

扉をゆっくりと開ける
7.5.5

噴出漏れ発生確率

急速漏れ発生確率

微小漏れ発生確率

7.3.1.2.3

7.3.1.2.4

7.3.1.2.5

R1234yf

R1234yf

5.26E-07

R1234yf

1.89E-05

R1234yf

8.20E-01

可燃空間の空間的遭遇確率

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

時間・体積

換算係数

7.4.3

7.4.4

7.4.7

7.4.11

教育

扉をゆっくりと開ける
7.5.5

R1234yf(庫内)

3.78E+00

R1234yf(庫内)

3.04E-03

R1234yf(庫内)

1.89E+00

R1234yf(庫内)

4.30E-03

R1234yf(庫外)3.39E+01

R1234yf(庫外)4.91E-04

R1234yf(庫外)1.70E+01

R1234yf(庫外)6.95E-04

R1234yf

8.20E-01

9.82E-048

燃焼式機器の使用

電源コンセント

照明スイッチ

換気扇スイッチ

フライヤースイッチ

静電気人体・店舗入口扉

静電気人体・その他扉

7.4.5.2

7.4.5.3

7.4.5.4

7.4.5.5

7.4.5.6

7.4.8.1

7.4.8.2

撤去作業に伴う

9

冷媒漏えい発生確率7.3.1.3.1

サブツリーのの7.3.1.3.1につながる
R1234yf

2.45E-04

R1234yf(庫内)

1.04E-04

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)1.04E-04

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

6

7

他の什器などへの衝突

転倒

ピット配管への衝突

7.3.1.3.1.1

7.3.1.3.1.2

7.3.1.3.1.3

R1234yf

8.20E-05

R1234yf

8.20E-05

R1234yf

電子レンジ

電灯

白熱球

電子ライター

デフロストヒーター（他の機器）

コピー機・プリンター(発火事故）

7.4.5.7

7.4.5.9

7.4.5.10

静電気人体・リーチインケース扉

7.4.5.8

7.4.5.11

静電気人体・オープンケース外装

7.4.5.12

7.4.8.3

7.4.8.4

R1234yf(庫内)

4.34E-17

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

1.25E-03

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

1.02E-20

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)8.52E-17

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)7.94E-03

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)2.00E-20

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

8.10E-05

12
コピー機・プリンター(使用による着火）

加湿装置中華まん

加湿装置おでんコーヒーディスペンサー

7.4.5.14

7.4.5.15

7.4.5.16

7.4.5.13

13

14

ブラシモーター（製品外）※ON・OFF時に着火用
7.4.8.5

ブラシモーター（製品外）※常時着火源7.4.8.6

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00←営業中の店舗での撤去作業では考慮しない着火源

風速

床面積(m2)

数値パラメータ

G-5/g-5
内蔵SC

0.0 (m/s)

可燃域

空間体積(m3)

平均可燃空 時空積

継続時間

間体積

(m3・

(min)

(m3)

min)

リーチインケース 庫内漏れ 扉急開放

84.7

186.34

1.77

2.14

3.78 →こちらで計算

リーチインケース 庫外漏れ機械室 (4分全量漏れ)

84.7

186.34

10.93

3.11

33.93

廃棄時の着火FTA【A2L コンビニ】

確率数値割付表

営業中の店舗
算出式：出典)使用状況・形態

報告書

3章参照

R290検討データ

遭遇

ハザードおよび関連する要因

パター

G-5

g-5

ン

未対策ケース

対策ケース

値

単位

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

許容値

5.26E-08

7

回収ステージの冷媒への着火確率

7.20E-09

7.1

撤去作業発生率

7.1.1

年間撤去率

7.69E-02

--

7.1.2

年あたり店舗の閉店率

4.70E-02--7.2

冷媒への着火確率

集計値

7.3

撤去作業に伴う着火確率

集計値

内蔵型ケース＝190万台。100年に1回とすると6.10E-10

1/(1900000*100)。

集計値
集計値の使用年数が10年～15年となっていることから，内蔵ショーケースの市場での寿命（使用年数）は13年とした．
大手コンビニエンスストアチェーンの2014～2016年の会計年度中の開店・閉店・店舗数の平均より閉店率を算出。年あたり閉店率=4.7％

7.3.1

解体バーナに伴う着火確率

7.3.1.1

製品回収作業時の冷媒漏えい発生確率

集計値

7.3.1.2

撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に発生する確率

集計値

7.3.1.2.1

撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に発生する確率

7.3.1.2.2

撤去作業中に冷媒が漏えいする確率1.14E-04

作業時間を1時間とし、1/(365×24)=1.14E-04

7.3.1.2.3

噴出漏れ発生確率

5.26E-07

内蔵ショーケース市場漏洩データより

噴出漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数1件/年より）

7.3.1.2.4

急速漏れ発生確率

1.89E-05

内蔵ショーケース市場漏洩データより

急速漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数36件/年より）

7.3.1.2.5

微小漏れ発生確率

9.82E-04

内蔵ショーケース市場漏洩データより

微小漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数1866件/年より）

2.45E-04

集計値

2.45E-04

集計値

7.3.1.3
7.3.1.3.1

撤去作業に伴う冷媒漏えい発生時に作業を行う確率
撤去作業に伴う冷媒漏えい発生確率0.00E+00

内蔵ショーケースのサービス部品の保管年数は調査の結果10年～15年程度であり，省エネ法のトップランナーでの議論でも内蔵ショーケース

営業中の店舗においてバーナーでの機器解体は無いとし、確率は0とする。

集計値

撤去作業でケース移動させる際に、誤って他の什器などへの衝突により、接合部から冷媒が漏えいするとした。
作業者のヒューマンエラーを起因(R1)とし、そのうち10%(R2)が冷媒配管への衝突が発生するとし、冷媒配管への衝突のうち10%(R3)が漏えいを生じさせるとする。
7.3.1.3.1.1

他の什器などへの衝突

8.20E-05

R1×(R2/100)×(R3/100)
このうち、メーカー依頼の廃棄業者(全体の20％)のヒューマンエラーR1＝0.001、残りの80％のヒューマンエラーR1'＝0.01、とした。
(0.2×R1×(R2/100)×(R3/100))+((1-0.2)×R1'×(R2/100)×(R3/100))＝8.20E-05

撤去作業でケースを転倒があり、冷媒が漏えいするとした。
作業者のヒューマンエラーを起因(R1)として転倒が発生するとし、転倒による冷媒漏えいは簡単には発生しないとして、1%(R2)が漏えいを生じさせるとする。
7.3.1.3.1.2

転倒

8.20E-05

R1×(R2/100)
このうち、メーカー依頼の廃棄業者(全体の20％)のヒューマンエラーR1＝0.001、残りの80％のヒューマンエラーR1'＝0.01、とした。
(0.2×R1×(R2/100))+((1-0.2)×R1'×(R2/100))＝8.2E-05

撤去作業でケースを移動させる際に床面のピット配管へ衝突し、冷媒が漏えいするとした。
作業者のヒューマンエラーを起因(R1)としてピット配管へ衝突が発生するとし、ピット配管は必ず床面へ露出しているとした。(把握困難な
為)
また、ヒューマンエラーが起因しているため、ピット配管への衝突のうち、1%(R2)が漏えいを生じさせるとする。
7.3.1.3.1.3

ピット配管への衝突

8.10E-05

これは冷凍機が下置きの場合のみ発生するが、下置きの割合は100％(R3)とした。(冷凍機上置き/下置きの比率は把握困難な為、安全を考慮して)R1×(R2/100)×(R3/100)
このうち、メーカー依頼の廃棄業者(全体の20％)のヒューマンエラーR1＝0.001、残りの80％のヒューマンエラーR1'＝0.01、とした。
(0.2×R1×(R2/100)×(R3/100))+((1-0.2)×R1'×(R2/100)×(R3/100))＝4.10E-05

7.3.1.4

着火源(バーナ)が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.3.1.5

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

G-5

g-5

ン

未対策ケース

対策ケース

ハザードおよび関連する要因

値

単位

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

報告書
可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

3.78E+00

m3・min

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとし7.3.1.6

7.3.1.7

7.3.1.8

5章参照

床面積84.7m3の値を近似式にて算出。
て、作業中に扉を開放するとした。
報告書

5章参照

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

3.39E+01

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

3.04E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

4.91E-04

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

床面積84.7m3の値を近似式にて算出。庫外漏れ。

集計値

バーナの存在確率(閉店した店舗)

店舗営業中にバーナを使用した撤去はないとした。
バーナ使用時間を2分とし、10回使用したとして、作業時間を1時間とした。
バーナを10回使用するのは、店舗内のウォークイン、多段ショーケース、ラウンドケース、空調機2台の配管を液管とガス管をそれぞれバー
ナで外すことを想定。

7.3.1.9

時間的遭遇確率(バーナ着火時間率)(庫内漏れ)③

3.12E-02

1

3.33E-02

0.029426

3.33E-02

10

1

1.00E+00

バーナ使用時間を2分とし、10回使用したとして、作業時間を1時間とした。
バーナを10回使用するのは、店舗内のウォークイン、多段ショーケース、ラウンドケース、空調機2台の配管を液管とガス管をそれぞれバー
ナで外すことを想定。
7.3.1.9

時間的遭遇確率(バーナ着火時間率)(庫外漏れ)③

1.09E-01

1

3.33E-02

0.182088

3.33E-02

10

1

1.00E+00

ビル内店舗など設置環境が特異なものが下記文献から「駅ビル・商業ビル・飲食ビル」が19％とあり、バーナを使用する撤去の割合(庫内漏れ)

値を繰り上げて0.2とした。

2.00E-01

出展）ARES 不動産証券化ジャーナルVol.40 「店舗出退店の実態と商業施設を取り巻くマクロ要因」

7.3.1.10

ビル内店舗など設置環境が特異なものが下記文献から「駅ビル・商業ビル・飲食ビル」が19％とあり、バーナを使用する撤去の割合(庫外漏れ)

値を繰り上げて0.2とした。

2.00E-01

出展）ARES 不動産証券化ジャーナルVol.40 「店舗出退店の実態と商業施設を取り巻くマクロ要因」
7.3.2

解体バーナを除く撤去作業に伴う着火確率

集計値

7.3.2.2

バーナ・喫煙以外の着火源が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.3.2.3

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書
3.78E+00

m3・min

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

3.39E+01

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

3.04E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

4.91E-04

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとし7.3.2.4

7.3.2.5

7.3.2.6

5章参照

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)て、作業中に扉を開放するとした。
報告書

5章参照

床面積84.7m3の値を近似式にて算出。庫外漏れ。

着火源存在確率(庫内漏れ)

集計値

着火源存在確率(庫外漏れ)

集計値

コンセント取り外しによるスパーク(庫内漏れ)②

0.00E+00

1

1.39E-06

0.029426

1.39E-06

1

1

0.00E+00

コンセント取り外しによるスパーク(庫外漏れ)②

0.00E+00

1

1.39E-06

0.182088

1.39E-06

1

1

0.00E+00

電動工具の使用(庫内漏れ)②

0.00E+00

1

8.33E-04

0.020808

8.33E-04

10

1

0.00E+00

電動工具の使用(庫外漏れ)②

0.00E+00

1

8.33E-04

0.128756

8.33E-04

10

1

0.00E+00

7.3.2.7

7.3.2.8

JRA1001 2021:微燃性（A2L）冷媒を使用した機器の規格及びガイドラインに適用できる冷媒の判定基準及び物性値より
A2Lでは着火源とはならない
JRA1001 2021:微燃性（A2L）冷媒を使用した機器の規格及びガイドラインに適用できる冷媒の判定基準及び物性値より
A2Lでは着火源とはならない
JRA1001 2021:微燃性（A2L）冷媒を使用した機器の規格及びガイドラインに適用できる冷媒の判定基準及び物性値より
A2Lでは着火源とはならない
JRA1001 2021:微燃性（A2L）冷媒を使用した機器の規格及びガイドラインに適用できる冷媒の判定基準及び物性値より
A2Lでは着火源とはならない使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

G-5

g-5

ン

未対策ケース

対策ケース

ハザードおよび関連する要因

値

単位

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

ショーケースの電源には動力/電灯の両電源、動力+電灯の単一電源があり、どちらにおいても着火源となるスパークが発生するコンセントは1個のため、ケース1台当たりのコンセント数を1個とした。
スパーク発生時間＝5ms、作業時間を1時間とした。（スパーク発生時間=5ms（4章

4.2.4 項 1)参照）

上部にコンセントがある場合と、下部にコンセントがある場合をそれぞれ50％とし、下部にコンセントがある場合に下部に生成される可燃域にさらされるとした。
電動グラインダーの使用(庫内漏れ)②

3.83E-03

1

4.17E-03

0.029426

4.17E-03

4

1

3.00E-02

また、50%がブレーカを切らずにコンセントを外すとした。理由はブレーカが不明や、100V機種はブレーカを切ると他の機器の電源も切る可能性があるため。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = 1-(1-((0.0000014+1)/1))^1
着火源存在係数c = 0.5 × 0.5 = 0.25
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c =Pt' × 0.25

7.3.2.9
ショーケースの電源には動力/電灯の両電源、動力+電灯の単一電源があり、どちらにおいても着火源となるスパークが発生するコンセントは1個のため、ケース1台当たりのコンセント数を1個とした。
スパーク発生時間＝5ms、作業時間を1時間とした。（スパーク発生時間=5ms（4章

4.2.4 項 1)参照）

上部にコンセントがある場合と、下部にコンセントがある場合をそれぞれ50％とし、下部にコンセントがある場合に下部に生成される可燃域にさらされるとした。
電動グラインダーの使用(庫外漏れ)②

1.68E-02

1

4.17E-03

0.182088

4.17E-03

4

1

3.00E-02

また、50%がブレーカを切らずにコンセントを外すとした。理由はブレーカが不明や、100V機種はブレーカを切ると他の機器の電源も切る可能性があるため。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = 1-(1-((0.0000014+1)/1))^1
着火源存在係数c = 0.5 × 0.5 = 0.25
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c =Pt' × 0.25

静電気の発生(庫内漏れ)②

0.00E+00

1

2.78E-100.020808

2.78E-10

1

1

0.00E+00

静電気の発生(庫外漏れ)②

0.00E+00

1

2.78E-100.128756

2.78E-10

1

1

0.00E+00

7.3.2.10

7.3.2.11

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

JRA1001 2021:微燃性（A2L）冷媒を使用した機器の規格及びガイドラインに適用できる冷媒の判定基準及び物性値より
A2Lでは着火源とはならない
JRA1001 2021:微燃性（A2L）冷媒を使用した機器の規格及びガイドラインに適用できる冷媒の判定基準及び物性値より
A2Lでは着火源とはならない
集計値
報告書

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

1.89E+00

m3・min5章参照

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に扉を開放するとした。
また、1/2を乗じる。

7.3.2.12

報告書
可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

1.70E+01

m3・min5章参照

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に扉を開放するとした。
庫外漏れ。また、1/2を乗じる。

7.3.2.13

着火源存在確率

集計値

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.3.2.14

集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.3.2.15

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

4.30E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

6.95E-04

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

7.3.3

喫煙に伴う着火確率

0.00E+00

7.3.3.1

喫煙に伴う着火源が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.3.3.2

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値だが、1を超えるため１とした。

7.3.2.16

営業中の店舗において喫煙は無いとし、確率は0とする。

報告書
可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

m3・min7.3.3.3

7.3.3.5

7.3.3.7

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に扉を開放するとした。

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)
7.3.3.4

5章参照

床面積84.7m3の値を近似式にて算出。

m3・min報告書5章参照

床面積84.7m3の値を近似式にて算出。庫外漏れ。

空間的遭遇確率換算係数(喫煙)(庫内漏れ)

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(喫煙)(庫外漏れ)

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

可燃空間内に着火源が存在する確率

集計値

製品回収中に喫煙する確率(庫内漏れ)

営業中の店舗で撤去作業員が店内で喫煙することは考えにくいが、店舗が営業廃止となり閉店した店舗内で回収作業員が喫煙する確率をADL(閉店した店舗)レポートの訓練を無視する確率を参考に10%の確率で喫煙することとした。

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇

7.3.3.7

パター

G-5

g-5

ン

未対策ケース

対策ケース

ハザードおよび関連する要因値

製品回収中に喫煙する確率(庫外漏れ)

単位

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]
営業中の店舗で撤去作業員が店内で喫煙することは考えにくいが、店舗が営業廃止となり閉店した店舗内で回収作業員が喫煙する確率をADL

1.00E-01(閉店した店舗)

備考

レポートの訓練を無視する確率を参考に10%の確率で喫煙することとした。
・JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、製品回収作業は男性が従事するとして、成人男性の平均喫煙本数：男性18.1本/日、喫煙者率： 男性28.2％
・一日のうち、喫煙する時間は睡眠時間を除いた時間とし、睡眠時間は7.25時間とした。
引用) 平成27年度国民健康・栄養調査 第3部 生活習慣調査の結果 第87表 (1日の平均睡眠時間、年齢階級別、人数、割合、性別)より、20歳
7.3.3.8

喫煙の時間的遭遇確率(庫内漏れ)②

4.52E-02

1

1.25E-02

0.029426

1.25E-02

1.08E+00

1.08E+00 1.00E+00 以上男性平均より算出。
・製品回収時間を1時間、平均喫煙本数が18.1本、作業にあたる時間を(24時間-平均睡眠時間)とすると、着火源使用回数n[回] = 1[h]×18.1[本]/(24[h]-7.25[h]) = 1.08 、着火源作動回数も同数とする。
・たばこ1本当たりの喫煙時間：5分、このうち着火源となるタバコが赤火に時間を40秒とした。(当WG調査より)ライターの点火時間を5秒とし、着火源作動時間(ΔTic)=赤火時間＋ライター点灯時間=45秒(0.0125h)とした。

・JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、製品回収作業は男性が従事するとして、成人男性の平均喫煙本数：男性18.1本/日、喫煙者率： 男性28.2％
・一日のうち、喫煙する時間は睡眠時間を除いた時間とし、睡眠時間は7.25時間とした。
引用) 平成27年度国民健康・栄養調査 第3部 生活習慣調査の結果 第87表 (1日の平均睡眠時間、年齢階級別、人数、割合、性別)より、20歳
喫煙の時間的遭遇確率②

4.52E-02

1

1.25E-02

0.182088

1.25E-02

1.08E+00

1.08E+00 1.00E+00 以上男性平均より算出。
・製品回収時間を1時間、平均喫煙本数が18.1本、作業にあたる時間を(24時間-平均睡眠時間)とすると、着火源使用回数n[回] = 1[h]×18.1[本]/(24[h]-7.25[h]) = 1.08 、着火源作動回数も同数とする。
・たばこ1本当たりの喫煙時間：5分、このうち着火源となるタバコが赤火に時間を40秒とした。(当WG調査より)ライターの点火時間を5秒とし、着火源作動時間(ΔTic)=赤火時間＋ライター点灯時間=45秒(0.0125h)とした。

7.3.3.12

喫煙率

2.82E-01

JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、成人男性の喫煙率は28.2% 作業は男性従事とした。

喫煙率(庫外漏れ)

2.82E-01

JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、成人男性の喫煙率は28.2% 作業は男性従事とした。

7.4

撤去作業に伴わない着火確率

集計値

7.4.1

撤去作業によらない着火源が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.4.2

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

3.78E+00

m3・min5章参照

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に扉を開放するとした。

7.4.3

報告書

5章参照

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

3.39E+01

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

3.04E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

4.91E-04

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

着火源存在確率(庫内漏れ)

1.35E-03

着火源存在確率(庫外漏れ)

8.04E-03

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に扉を開放するとした。

7.4.4

7.4.5

集計値
集計値

③

1.04E-04

1

2.40E+01

0.029426

2.40E+01

1

1

1.00E-04

燃焼式暖房機の使用(庫外漏れ)③

1.04E-04

1

2.40E+01

0.182088

2.40E+01

1

1

1.00E-04

電源コンセント(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.029426

1.39E-06

2

1

0.00E+00

電源コンセント(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.182088

1.39E-06

2

1

0.00E+00

照明スイッチ(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.029426

1.39E-06

2

1

0.00E+00

照明スイッチ(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.182088

1.39E-06

2

1

0.00E+00

換気扇スイッチ(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.029426

0.00E+00

00

1.00E+00 一般的に常時運転=スイッチON・OFF無しのため、着火源存在確率は０とした。

換気扇スイッチ(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.182088

0.00E+00

00

1.00E+00 一般的に常時運転=スイッチON・OFF無しのため、着火源存在確率は0とした。

フライヤースイッチ(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.029426

1.39E-06

10

1

0.00E+00

フライヤースイッチ(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.182088

1.39E-06

10

1

0.00E+00

7.4.5.2

7.4.5.3

7.4.5.4

7.4.5.5

店内に燃焼式暖房機を設置した場合を考慮し、24時間稼働とした。普及率0.01%。ΔTIc[h]=ΔTI[h]=24[h]燃焼式暖房機の使用(庫内漏れ)

7.4.5.6

Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)×着火源の存在係数c
店内に燃焼式暖房機を設置した場合を考慮し、24時間稼働とした。普及率0.01%。ΔTIc[h]=ΔTI[h]=24[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)×着火源の存在係数cJRA1001 2021:微燃性（A2L）冷媒を使用した機器の規格及びガイドラインに適用できる冷媒の判定基準及び物性値より
A2Lでは着火源とはならない
JRA1001 2021:微燃性（A2L）冷媒を使用した機器の規格及びガイドラインに適用できる冷媒の判定基準及び物性値より
A2Lでは着火源とはならない
JRA1001 2021:微燃性（A2L）冷媒を使用した機器の規格及びガイドラインに適用できる冷媒の判定基準及び物性値より
A2Lでは着火源とはならない
JRA1001 2021:微燃性（A2L）冷媒を使用した機器の規格及びガイドラインに適用できる冷媒の判定基準及び物性値より
A2Lでは着火源とはならない

JRA1001 2021:微燃性（A2L）冷媒を使用した機器の規格及びガイドラインに適用できる冷媒の判定基準及び物性値より
A2Lでは着火源とはならない
JRA1001 2021:微燃性（A2L）冷媒を使用した機器の規格及びガイドラインに適用できる冷媒の判定基準及び物性値より
A2Lでは着火源とはならない
電子レンジの発火事故時の炎が着火源
1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、

電子レンジ(庫内漏れ)③

4.34E-17

1

1.67E-01

0.029426

1.67E-01

3.09E-07

1

1.00E+00

市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））⇒着火源使用回数n[回/日]=2.5×17/376,406/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60

7.4.5.7※可燃域継続時間は割付表上【数値パラメータ】参照

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇

7.4.5.7

パター

G-5

g-5

ン

未対策ケース

対策ケース

ハザードおよび関連する要因

値

単位

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

電子レンジの発火事故時の炎が着火源
1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、
電子レンジ(庫外漏れ)③

8.52E-17

1

1.67E-01

0.182088

1.67E-01

3.09E-07

1

1.00E+00

市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））⇒着火源使用回数n[回/日]=2.5×17/376,406/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60※可燃域継続時間は割付表上【数値パラメータ】参照

7.4.5.8
7.4.5.9

電灯(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.029426

0.00E+00

00

1.00E+00 蛍光灯・LED表面温度100℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

電灯(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.182088

0.00E+00

00

1.00E+00 蛍光灯・LED表面温度100℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

白熱球(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.029426

0.00E+00

00

1.00E+00 白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

白熱球(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.182088

0.00E+00

00

1.00E+00 白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

電子ライター(庫内漏れ)③

1.25E-03

1

1.39E-03

0.029426

1.39E-03

5

1

1.00E+00

電子ライター(庫外漏れ)③

7.94E-03

1

1.39E-03

0.182088

1.39E-03

5

1

1.00E+00

デフロストヒーター（他の機器）(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

2.30E+00

0.029426

2.30E+00

1

1

0.00E+00

デフロストヒーター（他の機器）(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

2.30E+00

0.182088

2.30E+00

1

1

0.00E+00

7.4.5.10

7.4.5.11

5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)×着火源の存在係数c5人使用、ためし各5秒⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/60/60=1.39E-03
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)×着火源の存在係数cJRA1001 2021:微燃性（A2L）冷媒を使用した機器の規格及びガイドラインに適用できる冷媒の判定基準及び物性値より
A2Lでは着火源とはならない
JRA1001 2021:微燃性（A2L）冷媒を使用した機器の規格及びガイドラインに適用できる冷媒の判定基準及び物性値より
A2Lでは着火源とはならない
コピー機の発火事故時の炎が着火源
1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果）

コピー機・プリンター(発火事故）(庫内漏れ)③

1.02E-20

1

1.67E-01

0.029426

1.67E-01

4.74E-09

1

1.00E+00

市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））⇒着火源使用回数n[回/日]=25/2,892,872/5/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60※可燃域継続時間は割付表上【数値パラメータ】参照

7.4.5.12

コピー機の発火事故時の炎が着火源
1店舗当たり１台、事故件数25件/5年（NITE調査結果）
コピー機・プリンター(発火事故）(庫外漏れ)③

2.00E-20

1

1.67E-01

0.182088

1.67E-01

4.74E-09

1

1.00E+00

市場普及台数2,892,872台（JBMIA調査数値（2012-2016年））⇒着火源使用回数n[回/日]=25/2,892,872/5/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60※可燃域継続時間は割付表上【数値パラメータ】参照

7.4.5.14
7.4.5.15

JRA1001 2021:微燃性（A2L）冷媒を使用した機器の規格及びガイドラインに適用できる冷媒の判定基準及び物性値より

コピー機・プリンター(使用による着火）(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

5.00E-02

0.029426

5.00E-0250

1

0.00E+00

コピー機・プリンター(使用による着火）(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

5.00E-02

0.182088

5.00E-0250

1

0.00E+00

加湿装置中華まん(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.029426

1.39E-06

10

1

0.00E+00 NITE調査結果に事故登録なし。フライヤースイッチと同等の値とする。

加湿装置中華まん(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.182088

1.39E-06

10

1

0.00E+00 NITE調査結果に事故登録なし。フライヤースイッチと同等の値とする。

加温装置おでん(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.029426

1.39E-06

10

1

0.00E+00 NITE調査結果に事故登録なし。フライヤースイッチと同等の値とする。

加温装置おでん(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.182088

1.39E-06

10

1

0.00E+00 NITE調査結果に事故登録なし。フライヤースイッチと同等の値とする。

コーヒーディスペンサー(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.029426

1.39E-06

186

1

0.00E+00

コーヒーディスペンサー(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.182088

1.39E-06

186

1

0.00E+00

7.4.5.13

A2Lでは着火源とはならない
JRA1001 2021:微燃性（A2L）冷媒を使用した機器の規格及びガイドラインに適用できる冷媒の判定基準及び物性値より
A2Lでは着火源とはならない

JRA1001 2021:微燃性（A2L）冷媒を使用した機器の規格及びガイドラインに適用できる冷媒の判定基準及び物性値より
A2Lでは着火源とはならない

7.4.5.16

7.4.6

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

JRA1001 2021:微燃性（A2L）冷媒を使用した機器の規格及びガイドラインに適用できる冷媒の判定基準及び物性値より
A2Lでは着火源とはならない

集計値
報告書

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

1.89E+00

5章参照

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとし

m3・minて、作業中に扉を開放するとした。
また、1/2を乗じる。

7.4.7

報告書
可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

1.70E+01

着火源存在確率(庫内漏れ)

0.00E+00

着火源存在確率(庫外漏れ)

0.00E+00

5章参照

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとし

m3・minて、作業中に扉を開放するとした。
庫外漏れ。また、1/2を乗じる。

7.4.8
7.4.8.1
7.4.8.2

7.4.8.3

集計値
集計値

静電気人体・店舗入口扉(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-100.020808

2.78E-1001

静電気人体・店舗入口扉(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-100.128756

静電気人体・その他扉(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-100.020808

1.87E-01 退店時は放電しないとする⇒確率0

2.78E-1001

1.87E-01 退店時は放電しないとする⇒確率0

2.78E-1022

1

0.00E+00 静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。

静電気人体・その他扉(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-100.128756

2.78E-1022

1

0.00E+00 静電気人体・オープンショーケース外装と同等の回数とする。

静電気人体・リーチインケース扉(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-100.020808

2.78E-1044

1

0.00E+00

JRA1001 2021:微燃性（A2L）冷媒を使用した機器の規格及びガイドラインに適用できる冷媒の判定基準及び物性値より
A2Lでは着火源とはならない使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

G-5

g-5

ン

未対策ケース

対策ケース

ハザードおよび関連する要因

7.4.8.3

値

単位

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

③

0.00E+00

1

2.78E-100.128756

2.78E-1044

1

0.00E+00

静電気人体・オープンケース外装(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-100.020808

2.78E-1022

1

0.00E+00

静電気人体・オープンケース外装(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-100.128756

2.78E-1022

1

0.00E+00

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火(庫内漏れ) ③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.020808

1.39E-06

144

1

0.00E+00

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火(庫外漏れ) ③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.128756

1.39E-06

144

1

0.00E+00

ブラシモーター（製品外） ※常時着火源(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.020808

0.00E+00

1

1

2.50E-02 ブラシモータの周囲に燃焼速度よりも十分に早い気流が流れているため，ブラシモータは着火源にはならないとする。

ブラシモーター（製品外） ※常時着火源(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.128756

0.00E+00

1

1

2.50E-02 ブラシモータの周囲に燃焼速度よりも十分に早い気流が流れているため，ブラシモータは着火源にはならないとする。

7.4.8.5

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.4.9

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

JRA1001 2021:微燃性（A2L）冷媒を使用した機器の規格及びガイドラインに適用できる冷媒の判定基準及び物性値より
A2Lでは着火源とはならない
JRA1001 2021:微燃性（A2L）冷媒を使用した機器の規格及びガイドラインに適用できる冷媒の判定基準及び物性値より
A2Lでは着火源とはならない
JRA1001 2021:微燃性（A2L）冷媒を使用した機器の規格及びガイドラインに適用できる冷媒の判定基準及び物性値より
A2Lでは着火源とはならない
JRA1001 2021:微燃性（A2L）冷媒を使用した機器の規格及びガイドラインに適用できる冷媒の判定基準及び物性値より
A2Lでは着火源とはならない

集計値

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
7.4.11A2Lでは着火源とはならない

集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
放電エネルギー大(庫内漏れ)

7.4.10

JRA1001 2021:微燃性（A2L）冷媒を使用した機器の規格及びガイドラインに適用できる冷媒の判定基準及び物性値より

静電気人体・リーチインケース扉(庫外漏れ)

7.4.8.4

7.4.8.6

備考

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

4.30E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

6.95E-04

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

7.5

対策

可燃性冷媒機器の回収時対策の実施

7.5.1

対策

注意ラベルの貼付

1.00E-01

7.5.3

対策

携帯形漏えい検知器の使用

8.02E-01

可燃性冷媒の使用に対する注意喚起ラベルが貼付されているため，従来よりも丁寧に機器を取り扱うものとし，対策効果を1/10 とする。
携帯形漏えい検知器による注意喚起により着火源の使用を直ちに中止するとし、着火源遭遇確率に対する効果は1/100とした。
また、メーカー依頼の廃棄処理業者(全体の20%)は全員が携行するとした。
0.2×0.01+(1-0.2)×1=8.02E-01
扉をゆっくりと開けることで、可燃域形成を防止する。
メーカー依頼の廃棄処理業者(全体の20%)に対して注意喚起する。注意喚起効果は1/10。

7.5.5

教育

扉をゆっくりと開ける

8.20E-01
0.2×0.1+(1-0.2)×1=8.20E-01※庫内漏れのみ適用

0

1

内蔵SC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

廃棄時の着火FTA【A2L コンビニ】
回収ステージの上下に示す確率については、

G-6 未対策

冷媒への着火確率

上：庫内漏れ、下：庫外漏れ

営業廃止の店舗

7

←庫内漏れ

2

1.16E-08

R1234yf←庫外漏れ

5.26E-08

許容値

撤去作業発生率

冷媒への着火確率

7.1

7.2

9.40E-08

R1234yf

1.24E-01

R1234yf3
年間撤去率

店舗の閉店率

7.1.1

7.1.2

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う着火確率

7.69E-02

R1234yf

4.70E-02

R1234yf

着火確率

7.3

7.4

4

9.36E-08

R1234yf

解体バーナに伴う解体バーナを除く

着火確率

撤去作業に伴う着火確率

7.3.1

7.3.2

5

5.32E-08

R1234yf

喫煙に伴う着火確率
7.3.3

3.98E-08

R1234yf

7.3.1.4の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

3.60E-10

R1234yf

R1234yf

7.3.2.2の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

6.33E-10

7.3.3.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

6
製品回収作業時の可燃域内に存在する確率

7.3.1.1

7

製品回収作業時の着火源(バーナ)が冷媒漏えい発生確率

バーナ・喫煙以外の冷媒漏えい発生確率

作業による着火源が喫煙に伴う着火源が可燃

7.3.1.1

可燃空間内に存在する確率空間内に存在する確率

7.3.2.2

7.3.3.1

7.3.1.4

7.3.1.1

R1234yf

2.45E-04

R1234yf(庫内)

7.18E-05

R1234yf

2.45E-04

R1234yf(庫内)

4.41E-05

R1234yf(庫内)

5.39E-07

R1234yf

2.45E-04

R1234yf

2.45E-04

R1234yf(庫外)3.62E-04

R1234yf

2.45E-04

R1234yf(庫外)2.81E-04

R1234yf(庫外)4.62E-06

R1234yf

2.45E-04

漏えい時に可燃空間が発漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

生する空間的遭遇確率

放電エネルギー大放電エネルギー小7.3.2.14

10

漏えい時に可燃空間が発生する

バーナの存在確率

空間的遭遇確率(閉店した店舗)

7.3.1.5

7.3.1.8

7.3.2.15

R1234yf(庫外)1.15E-02

R1234yf(庫内)

6.24E-03

1.67E-02

R1234yf(庫外)2.17E-02

時間・体積

換算係数

7.3.1.6

7.3.1.7

3.78E+00

R1234yf(庫内)

3.04E-03

R1234yf(庫外)3.39E+01

R1234yf(庫外)4.91E-04

7.3.3.5

0.00E+00

R1234yf(庫内)

1.15E-02

R1234yf(庫外)2.81E-04

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)1.67E-02

漏えい時に可燃空間が発R1234yf(庫内)R1234yf(庫外)着火源存在確率

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率7.3.2.6

7.3.2.11

7.3.2.13

1.15E-02

R1234yf(庫内)

1.67E-02

R1234yf(庫外)3.83E-03

R1234yf(庫内)

1.68E-02

R1234yf(庫外)7.8の対策は庫内漏れのみに適用

R1234yf(庫内)(閉店した店舗)

R1234yf(庫内)

7.3.2.3

12
空間的遭遇確率

存在する確率

7.3.3.2

4.41E-05

生する空間的遭遇確率7.8の対策は庫内漏れのみに適用

可燃空間の生する空間的遭遇確率

R1234yf(庫内)

漏えい時に可燃空間が発R1234yf(庫内)

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.4

7.3.2.5

0.00E+00

1.18E-02

R1234yf(庫外)0.00E+00

7.8の対策は庫内漏れのみに適用

空間的遭遇確率換算係数

7.3.2.12

7.3.2.16

7.3.3.4

7.3.3.3

8.13E-03

時間・体積換算係数(喫煙)

時間・体積

R1234yf(庫内)

可燃空間の空間的遭遇確率

可燃空間の

R1234yf(庫内)

3.78E+00

R1234yf(庫内)

3.04E-03

R1234yf(庫内)

4.69E-05

R1234yf(庫外)3.39E+01

R1234yf(庫外)4.91E-04

R1234yf(庫外)2.77E-04

製品回収中に喫煙する確率R1234yf(庫内)

3.78E+00

R1234yf(庫内)

3.04E-03

R1234yf(庫内)

1.89E+00

R1234yf(庫内)

4.30E-03

R1234yf(庫外)3.39E+01

R1234yf(庫外)4.91E-04

R1234yf(庫外)1.70E+01

R1234yf(庫外)6.95E-04

コンセント取外しによるスパーク

電動
グラインダーの使用

バーナを使用する撤去の割合

7.3.1.9

7.3.1.10

R1234yf(庫内)

3.12E-02

R1234yf(庫内)

2.00E-01

R1234yf(庫外)1.09E-01

R1234yf(庫外)2.00E-01

7.3.2.8

7.3.2.9

7.3.2.7
時間的遭遇確率

電動工具の使用作業者からの静電気の発生7.3.2.10

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

3.83E-03

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)1.68E-02

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

喫煙率

喫煙の時間的遭遇確率

7.3.3.12

7.3.3.8

7.3.3.7

14(バーナ着火時間率)

可燃域内に着火源が漏えい時に可燃空間が発

7.8の対策は庫内漏れのみに適用

11

13

製品回収作業時の冷媒漏えい発生確率

R1234yf(庫内)

1.00E-01

R1234yf(庫内)

1.66E-03

R1234yf(庫内)

2.82E-01

R1234yf(庫外)1.00E-01

R1234yf(庫外)9.84E-03

R1234yf(庫外)2.82E-01

1

0

2

3

1

4

5

6

7

8

9

10

製品回収作業時の撤去作業に伴わない

冷媒漏えい発生確率

着火確率7.3.1.1

回収ステージメインの7.3.1.1につながる

11

12

13

14

回収ステージメインの7.4につながる

7.4

同じくサブツリー7.4下につながる
R1234yf(庫内)

2.45E-04

R1234yf(庫外)2.45E-04

3.60E-10

R1234yf

7.4.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

2
製品回収作業時の撤去作業によらない着火源が冷媒漏えい発生確率

可燃空間内に存在する確率

7.3.1.1

3

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に発生する確率
7.3.1.2

7.3.1.3

4

R1234yf(庫内)

1.14E-07

R1234yf(庫外)2.22E-09

漏えいが撤去作業中に2.45E-04

R1234yf(庫内)

1.20E-06

発生する確率R1234yf

2.45E-04

R1234yf(庫外)1.74E-06

R1234yf撤去作業に伴わない撤去作業中に冷媒が撤去作業に伴う

冷媒漏えい発生確率

漏えいする確率

冷媒漏えい発生確率7.3.1.2.1

7.3.1.2.2

7.3.1.3.1

2.45E-04

5
R1234yf(庫内)

1.00E-03

R1234yf(庫外)1.95E-05

R1234yf

1.14E-04

R1234yf

急速漏れ発生確率

微小漏れ発生確率

7.3.1.2.3

7.3.1.2.4

7.3.1.2.5

5.26E-07

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

生する空間的遭遇確率

放電エネルギー大放電エネルギー小7.4.9

7.4.10R1234yf(庫内)

1.20E-06

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)1.74E-06

R1234yf(庫外)0.00E+00

る空間的遭遇確率

着火源存在確率

漏えい時に可燃空間が発

7.4.5

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率

7.4.6

7.4.8

7.4.2

噴出漏れ発生確率

R1234yf

漏えい時に可燃空間が発漏えい時に可燃空間が発生す2.45E-04

6

7

7.4.1

R1234yf

R1234yf

1.89E-05

R1234yf

R1234yf(庫内)

1.15E-02

R1234yf(庫内)

1.04E-04

R1234yf(庫内)

8.13E-03

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)1.67E-02

R1234yf(庫外)1.04E-04

R1234yf(庫外)1.18E-02

R1234yf(庫外)0.00E+00

可燃空間の空間的遭遇確率

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

時間・体積

換算係数

7.4.3

7.4.4

7.4.7

7.4.11

R1234yf(庫内)

3.78E+00

R1234yf(庫内)

3.04E-03

R1234yf(庫内)

1.89E+00

R1234yf(庫内)

4.30E-03

R1234yf(庫外)3.39E+01

R1234yf(庫外)4.91E-04

R1234yf(庫外)1.70E+01

R1234yf(庫外)6.95E-04

9.82E-048

燃焼式機器の使用

電源コンセント

照明スイッチ

換気扇スイッチ

フライヤースイッチ

静電気人体・店舗入口扉

静電気人体・その他扉

7.4.5.2

7.4.5.3

7.4.5.4

7.4.5.5

7.4.5.6

7.4.8.1

7.4.8.2

撤去作業に伴う

9

冷媒漏えい発生確率7.3.1.3.1

R1234yf

サブツリーのの7.3.1.3.1につながる
R1234yf(庫内)

1.04E-04

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)1.04E-04

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

2.45E-04

6

7

他の什器などへの衝突

転倒

ピット配管への衝突

7.3.1.3.1.1

7.3.1.3.1.2

7.3.1.3.1.3

R1234yf

8.20E-05

R1234yf

8.20E-05

R1234yf

電子レンジ

電灯

白熱球

電子ライター

デフロストヒーター（他の機器）

コピー機・プリンター(発火事故）

7.4.5.7

7.4.5.9

7.4.5.10

静電気人体・リーチインケース扉

7.4.5.8

7.4.5.11

静電気人体・オープンケース外装

7.4.5.12

7.4.8.3

7.4.8.4

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

8.10E-05

12
コピー機・プリンター(使用による着火）

加湿装置中華まん

加湿装置おでんコーヒーディスペンサー

7.4.5.14

7.4.5.15

7.4.5.16

7.4.5.13

13

14

ブラシモーター（製品外）

ブラシモーター（製品外）※ON・OFF時に着火用※常時着火源7.4.8.5

7.4.8.6

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00←営業廃止した店舗での撤去作業では考慮しない着火源

0

1

内蔵SC

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

回収ステージの上下に示す確率については、

g-6 対策1

3

廃棄時の着火FTA【A2L コンビニ】
冷媒への着火確率

上：庫内漏れ、下：庫外漏れ

営業廃止の店舗

7

←庫内漏れ

2

1.30E-10

R1234yf←庫外漏れ

5.26E-08

許容値

撤去作業発生率

冷媒への着火確率

7.1

7.2

1.24E-01

R1234yf

1.05E-09

R1234yf3
年間撤去率

店舗の閉店率

7.1.1

7.1.2

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う着火確率

7.69E-02

R1234yf

4.70E-02

R1234yf

着火確率

7.3

7.4

4

1.02E-09

R1234yf

解体バーナに伴う解体バーナを除く

着火確率5

喫煙に伴う着火確率

撤去作業に伴う着火確率

7.3.1

7.3.3

7.3.2

4.85E-10

R1234yf

4.85E-10

R1234yf

7.3.1.4の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

3.35E-11

R1234yf

R1234yf

7.3.2.2の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

5.00E-11

7.3.3.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

6
製品回収作業時の7

7.3.1.4

2.46E-05

R1234yf

知器の使用
7.5.3

可燃域内に存在する確率

7.3.1.1

製品回収作業時の対策 携帯形漏えい検

着火源(バーナ)が冷媒漏えい発生確率

R1234yf

2.46E-05

R1234yf

2.45E-05

R1234yf

バーナ・喫煙以外の作業による着火源が7.3.1.1

可燃空間内に存在する確率8.02E-01

2.46E-05

R1234yf

バーナの存在確率

空間的遭遇確率(閉店した店舗)

7.3.1.5

7.3.1.8

9.43E-03

R1234yf(庫内)

6.24E-03

1.67E-02

R1234yf(庫外)2.17E-02

時間・体積

換算係数

7.3.1.6

7.3.1.7

生する空間的遭遇確率

漏えい時に可燃空間が発放電エネルギー大放電エネルギー小

生する空間的遭遇確率

7.3.2.14

7.3.2.15

7.3.3.2

R1234yf(庫内)

3.78E+00

R1234yf(庫内)

3.04E-03

R1234yf(庫外)3.39E+01

R1234yf(庫外)4.91E-04

扉をゆっくりと開け

8.20E-01

コンセント取外しによるスパーク

時間的遭遇確率バーナを使用する撤去の割合

7.3.1.9

7.3.1.10

R1234yf(庫内)

3.12E-02

R1234yf(庫内)

2.00E-01

R1234yf(庫外)1.09E-01

R1234yf(庫外)2.00E-01

R1234yf

2.45E-05

可燃域内に着火源が存在する確率(閉店した店舗)
7.3.3.5

9.43E-03

R1234yf(庫内)

4.69E-05

R1234yf(庫外)2.81E-04

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)1.67E-02

R1234yf(庫外)2.77E-04

着火源存在確率

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率7.3.2.6

7.3.2.11

7.3.2.13

R1234yf(庫内)

9.43E-03

R1234yf(庫内)

3.83E-03

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)1.67E-02

R1234yf(庫外)1.68E-02

R1234yf(庫外)1.18E-02

R1234yf(庫外)0.00E+00

空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.4

7.3.2.5

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.12

7.3.2.16

教育

可燃空間の

空間的遭遇確率時間・体積

換算係数(喫煙)

7.3.3.3

7.3.3.4

R1234yf(庫内)

3.04E-03

R1234yf(庫内)

1.89E+00

R1234yf(庫内)

4.30E-03

R1234yf(庫外)3.39E+01

R1234yf(庫外)4.91E-04

R1234yf(庫外)1.70E+01

R1234yf(庫外)6.95E-04

電動

電動工具の使用

グラインダーの使用

7.3.2.8

3.78E+00

R1234yf(庫内)

3.04E-03

7.3.2.9

静電気の発生7.3.2.10

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

3.83E-03

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)1.68E-02

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

教育

扉をゆっくりと開ける
7.5.5

R1234yf

8.20E-01

8.02E-01

R1234yf(庫外)3.39E+01

R1234yf(庫外)4.91E-04

扉をゆっくりと開け

R1234yf

作業者からの器の使用
7.5.3

R1234yf(庫内)

る
7.5.5

3.78E+00

対策 携帯形漏えい検知

R1234yf

7.8の対策は庫内漏れのみに適用

R1234yf(庫内)

7.3.2.7(バーナ着火時間率)

4.62E-06

R1234yf(庫内)

製品回収中に喫煙する確率

8.20E-01

2.46E-05

R1234yf(庫外)0.00E+00

る
7.5.5

R1234yf

R1234yf

R1234yf(庫内)

扉をゆっくりと開け

14

4.42E-07

3.61E-05

漏えい時に可燃空間が発

可燃空間の
る
7.5.5

R1234yf教育7.3.1.1

R1234yf(庫内)R1234yf(庫内)

7.8の対策は庫内漏れのみに適用

教育

13

2.45E-05
漏えい時に可燃空間が発

7.3.2.3

12
空間的遭遇確率

R1234yf

8.02E-01

R1234yf

生する空間的遭遇確率

生する空間的遭遇確率7.8の対策は庫内漏れのみに適用

可燃空間の

2.46E-05

冷媒漏えい発生確率7.3.3.1

漏えい時に可燃空間が発漏えい時に可燃空間が発R1234yf(庫外)R1234yf

製品回収作業時の空間内に存在する確率

7.8の対策は庫内漏れのみに適用

11
R1234yf(庫内)

喫煙に伴う着火源が可燃

知器の使用
7.5.3

7.3.2.2

10

漏えい時に可燃空間が発生する

対策 携帯形漏えい検

冷媒漏えい発生確率8.20E-01

喫煙率

喫煙の時間的遭遇確率

7.3.3.12

7.3.3.8

7.3.3.7

R1234yf(庫内)

1.00E-01

R1234yf(庫内)

1.66E-03

R1234yf(庫内)

2.82E-01

R1234yf(庫外)1.00E-01

R1234yf(庫外)9.84E-03

R1234yf(庫外)2.82E-01

1

0

2

3

1

4

5

6

7

8

9

10

製品回収作業時の撤去作業に伴わない

冷媒漏えい発生確率

着火確率

回収ステージメインの7.3.1.1につながる

7.3.1.1

11

12

13

14

回収ステージメインの7.4につながる

7.4

同じくサブツリー7.4下につながる
R1234yf(庫内)

2.46E-05

R1234yf(庫外)2.45E-05

3.35E-11

R1234yf

庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

2
製品回収作業時の撤去作業によらない着火源が冷媒漏えい発生確率

可燃空間内に存在する確率

7.3.1.1

3

7.4.1

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に漏えいが撤去作業中に

R1234yf

2.46E-05

R1234yf(庫内)

9.82E-07発生する確率

発生する確率R1234yf

2.45E-05

R1234yf(庫外)1.74E-06

7.3.1.2

7.3.1.3

4

R1234yf(庫内)

1.14E-07

R1234yf(庫外)2.22E-09

R1234yf撤去作業に伴わない撤去作業中に冷媒が撤去作業に伴う

冷媒漏えい発生確率

漏えいする確率

冷媒漏えい発生確率7.3.1.2.1

7.3.1.2.2

7.3.1.3.1

漏えい時に可燃空間が発漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

生する空間的遭遇確率

放電エネルギー大放電エネルギー小7.4.9

7.4.102.45E-05

対策 注意ラベルの貼付
7.5.1

5

R1234yf(庫内)

9.82E-07

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)1.74E-06

R1234yf(庫外)0.00E+00

漏えい時に可燃空間が発生すR1234yf(庫内)

1.00E-03

R1234yf(庫外)1.95E-05

R1234yf

1.14E-04

R1234yf

2.45E-04

R1234yf

1.00E-01

る空間的遭遇確率

着火源存在確率

漏えい時に可燃空間が発

7.4.2

7.4.5

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率

7.4.6

7.4.8

6

R1234yf(庫内)

9.43E-03

R1234yf(庫内)

1.04E-04

R1234yf(庫内)

6.67E-03

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)1.67E-02

R1234yf(庫外)1.04E-04

R1234yf(庫外)1.18E-02

R1234yf(庫外)0.00E+00

7.5.5の対策は庫内漏れ

7.5.5の対策は庫内漏れのみに適用

のみに適用
教育 扉をゆっくりと開
7

ける
7.5.5
噴出漏れ発生確率

急速漏れ発生確率

微小漏れ発生確率

7.3.1.2.3

7.3.1.2.4

7.3.1.2.5

R1234yf

R1234yf

5.26E-07

R1234yf

1.89E-05

R1234yf

8.20E-01

可燃空間の空間的遭遇確率

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

時間・体積

換算係数

7.4.3

7.4.4

7.4.7

7.4.11

教育

扉をゆっくりと開ける
7.5.5

R1234yf(庫内)

3.78E+00

R1234yf(庫内)

3.04E-03

R1234yf(庫内)

1.89E+00

R1234yf(庫内)

4.30E-03

R1234yf(庫外)3.39E+01

R1234yf(庫外)4.91E-04

R1234yf(庫外)1.70E+01

R1234yf(庫外)6.95E-04

R1234yf

8.20E-01

9.82E-048

燃焼式機器の使用

電源コンセント

照明スイッチ

換気扇スイッチ

フライヤースイッチ

静電気人体・店舗入口扉

静電気人体・その他扉

7.4.5.2

7.4.5.3

7.4.5.4

7.4.5.5

7.4.5.6

7.4.8.1

7.4.8.2

撤去作業に伴う

9

冷媒漏えい発生確率7.3.1.3.1
R1234yf

サブツリーのの7.3.1.3.1につながる
2.45E-04

R1234yf(庫内)

1.04E-04

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)1.04E-04

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

6

7

他の什器などへの衝突

転倒

ピット配管への衝突

7.3.1.3.1.1

7.3.1.3.1.2

7.3.1.3.1.3

R1234yf

8.20E-05

R1234yf

8.20E-05

R1234yf

電子レンジ

電灯

白熱球

電子ライター

デフロストヒーター（他の機器）

コピー機・プリンター(発火事故）

7.4.5.7

7.4.5.9

7.4.5.10

静電気人体・リーチインケース扉

7.4.5.8

7.4.5.11

静電気人体・オープンケース外装

7.4.5.12

7.4.8.3

7.4.8.4

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

8.10E-05

12
コピー機・プリンター(使用による着火）

加湿装置中華まん

加湿装置おでんコーヒーディスペンサー

7.4.5.14

7.4.5.15

7.4.5.16

7.4.5.13

13

14

ブラシモーター（製品外）

ブラシモーター（製品外）※ON・OFF時に着火用※常時着火源7.4.8.5

7.4.8.6

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00←営業廃止した店舗での撤去作業では考慮しない着火源

風速

床面積(m2)

数値パラメータ

G-6/g-6
内蔵SC

0.0 (m/s)

可燃域

空間体積(m3)

平均可燃空 時空積

継続時間

間体積

(m3・

(min)

(m3)

min)

リーチインケース 庫内漏れ 扉急開放

84.7

186.34

1.77

2.14

3.78 →こちらで計算

リーチインケース 庫外漏れ機械室 (4分全量漏れ)

84.7

186.34

10.93

3.11

33.93

廃棄時の着火FTA【A2L コンビニ】

確率数値割付表

営業廃止の店舗
算出式：出典)使用状況・形態

報告書

3章参照

R290検討データ

遭遇

ハザードおよび関連する要因

パター

G-6

g-6

ン

未対策ケース

対策ケース

値

単位

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

許容値

5.26E-08

7

回収ステージの冷媒への着火確率

1.16E-08

7.1

撤去作業発生率

7.1.1

年間撤去率

7.69E-02

--

7.1.2

年あたり店舗の閉店率

4.70E-02--7.2

冷媒への着火確率

集計値

7.3

撤去作業に伴う着火確率

集計値

7.3.1

解体バーナに伴う着火確率

集計値

7.3.1.1

製品回収作業時の冷媒漏えい発生確率

集計値

7.3.1.2

撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に発生する確率

集計値

7.3.1.2.1

撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に発生する確率

7.3.1.2.2

撤去作業中に冷媒が漏えいする確率1.14E-04

作業時間を1時間とし、1/(365×24)=1.14E-04

7.3.1.2.3

噴出漏れ発生確率

5.26E-07

内蔵ショーケース市場漏洩データより

噴出漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数1件/年より）

7.3.1.2.4

急速漏れ発生確率

1.89E-05

内蔵ショーケース市場漏洩データより

急速漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数36件/年より）

7.3.1.2.5

微小漏れ発生確率

9.82E-04

内蔵ショーケース市場漏洩データより

微小漏れ確率（2011～15年度の年間発生件数1866件/年より）

2.45E-04

集計値

2.45E-04

集計値

7.3.1.3
7.3.1.3.1

撤去作業に伴う冷媒漏えい発生時に作業を行う確率
撤去作業に伴う冷媒漏えい発生確率内蔵型ケース＝190万台。100年に1回とすると1.30E-10

1/(1900000*100)。

集計値
集計値
内蔵ショーケースのサービス部品の保管年数は調査の結果10年～15年程度であり，省エネ法のトップランナーでの議論でも内蔵ショーケースの使用年
数が10年～15年となっていることから，内蔵ショーケースの市場での寿命（使用年数）は13年とした．
大手コンビニエンスストアチェーンの2014～2016年の会計年度中の開店・閉店・店舗数の平均より閉店率を算出。年あたり閉店率=4.7％

集計値

撤去作業でケース移動させる際に、誤って他の什器などへの衝突により、接合部から冷媒が漏えいするとした。
作業者のヒューマンエラーを起因(R1)とし、そのうち10%(R2)が冷媒配管への衝突が発生するとし、冷媒配管への衝突のうち10%(R3)が漏えいを生じさせるとする。
7.3.1.3.1.1

他の什器などへの衝突

8.20E-05

R1×(R2/100)×(R3/100)
このうち、メーカー依頼の廃棄業者(全体の20％)のヒューマンエラーR1＝0.001、残りの80％のヒューマンエラーR1'＝0.01、とした。
(0.2×R1×(R2/100)×(R3/100))+((1-0.2)×R1'×(R2/100)×(R3/100))＝8.20E-05

撤去作業でケースを転倒があり、冷媒が漏えいするとした。
作業者のヒューマンエラーを起因(R1)として転倒が発生するとし、転倒による冷媒漏えいは簡単には発生しないとして、1%(R2)が漏えいを生じさせるとする。
7.3.1.3.1.2

転倒

8.20E-05

R1×(R2/100)
このうち、メーカー依頼の廃棄業者(全体の20％)のヒューマンエラーR1＝0.001、残りの80％のヒューマンエラーR1'＝0.01、とした。
(0.2×R1×(R2/100))+((1-0.2)×R1'×(R2/100))＝8.2E-05

撤去作業でケースを移動させる際に床面のピット配管へ衝突し、冷媒が漏えいするとした。
作業者のヒューマンエラーを起因(R1)としてピット配管へ衝突が発生するとし、ピット配管は必ず床面へ露出しているとした。(把握困難な為)
また、ヒューマンエラーが起因しているため、ピット配管への衝突のうち、1%(R2)が漏えいを生じさせるとする。
7.3.1.3.1.3

ピット配管への衝突

8.10E-05

これは冷凍機が下置きの場合のみ発生するが、下置きの割合は100％(R3)とした。(冷凍機上置き/下置きの比率は把握困難な為、安全を考慮して)
R1×(R2/100)×(R3/100)
このうち、メーカー依頼の廃棄業者(全体の20％)のヒューマンエラーR1＝0.001、残りの80％のヒューマンエラーR1'＝0.01、とした。
(0.2×R1×(R2/100)×(R3/100))+((1-0.2)×R1'×(R2/100)×(R3/100))＝4.10E-05

7.3.1.4

着火源(バーナ)が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.3.1.5

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

G-6

g-6

ン

未対策ケース

対策ケース

ハザードおよび関連する要因

値

単位

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

報告書
可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

3.78E+00

m3・min

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中

7.3.1.6

7.3.1.7
7.3.1.8

5章参照

床面積84.7m3の値を近似式にて算出。
に扉を開放するとした。
報告書

5章参照

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

3.39E+01

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

3.04E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

4.91E-04

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

床面積84.7m3の値を近似式にて算出。庫外漏れ。

バーナの存在確率(閉店した店舗)

集計値
バーナ使用時間を2分とし、10回使用したとして、作業時間を1時間とした。
バーナを10回使用するのは、店舗内のウォークイン、多段ショーケース、ラウンドケース、空調機2台の配管を液管とガス管をそれぞれバーナで外すことを想定。

時間的遭遇確率(バーナ着火時間率)(庫内漏れ)③

3.12E-02

1

3.33E-02

0.029426

3.33E-02

10

1

1.00E+00

7.3.1.9

バーナ使用時間を2分とし、10回使用したとして、作業時間を1時間とした。
バーナを10回使用するのは、店舗内のウォークイン、多段ショーケース、ラウンドケース、空調機2台の配管を液管とガス管をそれぞれバーナで外すことを想定。
時間的遭遇確率(バーナ着火時間率)(庫外漏れ)③

1.09E-01

1

3.33E-02

0.182088

3.33E-02

10

1

1.00E+00

ビル内店舗など設置環境が特異なものが下記文献から「駅ビル・商業ビル・飲食ビル」が19％とあり、バーナを使用する撤去の割合(庫内漏れ)

値を繰り上げて0.2とした。

2.00E-01

出展）ARES 不動産証券化ジャーナルVol.40 「店舗出退店の実態と商業施設を取り巻くマクロ要因」

7.3.1.10

ビル内店舗など設置環境が特異なものが下記文献から「駅ビル・商業ビル・飲食ビル」が19％とあり、バーナを使用する撤去の割合(庫外漏れ)

値を繰り上げて0.2とした。

2.00E-01

出展）ARES 不動産証券化ジャーナルVol.40 「店舗出退店の実態と商業施設を取り巻くマクロ要因」
7.3.2

解体バーナを除く撤去作業に伴う着火確率

集計値

7.3.2.2

バーナ・喫煙以外の着火源が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.3.2.3

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

3.78E+00

m3・min7.3.2.4

7.3.2.5

7.3.2.6

5章参照

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に扉を開放するとした。
報告書

5章参照

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

3.39E+01

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

3.04E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

4.91E-04

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

床面積84.7m3の値を近似式にて算出。庫外漏れ。

着火源存在確率(庫内漏れ)

集計値

着火源存在確率(庫外漏れ)

集計値

コンセント取り外しによるスパーク(庫内漏れ)②

0.00E+00

1

1.39E-06

0.029426

1.39E-06

1

1

0.00E+00

コンセント取り外しによるスパーク(庫外漏れ)②

0.00E+00

1

1.39E-06

0.182088

1.39E-06

1

1

0.00E+00

電動工具の使用(庫内漏れ)②

0.00E+00

1

8.33E-04

0.020808

8.33E-04

10

1

0.00E+00

電動工具の使用(庫外漏れ)②

0.00E+00

1

8.33E-04

0.128756

8.33E-04

10

1

0.00E+00

7.3.2.7

7.3.2.8

JRA1001 2021:微燃性（A2L）冷媒を使用した機器の規格及びガイドラインに適用できる冷媒の判定基準及び物性値より
A2Lでは着火源とはならない
JRA1001 2021:微燃性（A2L）冷媒を使用した機器の規格及びガイドラインに適用できる冷媒の判定基準及び物性値より
A2Lでは着火源とはならない
JRA1001 2021:微燃性（A2L）冷媒を使用した機器の規格及びガイドラインに適用できる冷媒の判定基準及び物性値より
A2Lでは着火源とはならない
JRA1001 2021:微燃性（A2L）冷媒を使用した機器の規格及びガイドラインに適用できる冷媒の判定基準及び物性値より
A2Lでは着火源とはならない
ショーケース上部に垂れ壁があった際や、下部の配管が邪魔をしてケースを引き出せない場合に、電動グラインダーを用いて撤去する場合を前提とし、店舗にあるケースのうち垂れ壁と干渉するケースの存在を30％として、撤去に伴い干渉する壁を壊す際に電動グラインダーを用いる使用率を10％として、1回あたり15秒、4回使用とすると、作業時間を1時間として

電動グラインダーの使用(庫内漏れ)②

3.83E-03

1

4.17E-03

0.029426

4.17E-03

4

1

3.00E-02 想定する作業は、ケース上の垂れ壁の軽天を電動グラインダーで切る、またはケース下の配管をグラインダで切断したりする作業。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = (1-(1-((0.00417+ΔTv)/1))^4
着火源存在係数c = 0.03
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.03

7.3.2.9

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇

7.3.2.9

パター

G-6

g-6

ン

未対策ケース

対策ケース

ハザードおよび関連する要因

値

単位

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

ショーケース上部に垂れ壁があった際や、下部の配管が邪魔をしてケースを引き出せない場合に、電動グラインダーを用いて撤去する場合を前提とし、店舗にあるケースのうち垂れ壁と干渉するケースの存在を30％として、撤去に伴い干渉する壁を壊す際に電動グラインダーを用いる使用率を10％として、1回あたり15秒、4回使用とすると、作業時間を1時間として
電動グラインダーの使用(庫外漏れ)②

1.68E-02

1

4.17E-03

0.182088

4.17E-03

4

1

3.00E-02 想定する作業は、ケース上の垂れ壁の軽天を電動グラインダーで切る、またはケース下の配管をグラインダで切断したりする作業。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = (1-(1-((0.00417+ΔTv)/1))^4
着火源存在係数c = 0.03
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.03

静電気の発生(庫内漏れ)②

0.00E+00

1

2.78E-100.020808

2.78E-10

1

1

0.00E+00

静電気の発生(庫外漏れ)②

0.00E+00

1

2.78E-100.128756

2.78E-10

1

1

0.00E+00

7.3.2.10

7.3.2.11

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

JRA1001 2021:微燃性（A2L）冷媒を使用した機器の規格及びガイドラインに適用できる冷媒の判定基準及び物性値より
A2Lでは着火源とはならない
JRA1001 2021:微燃性（A2L）冷媒を使用した機器の規格及びガイドラインに適用できる冷媒の判定基準及び物性値より
A2Lでは着火源とはならない
集計値
報告書

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

1.89E+00

5章参照

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中

m3・minに扉を開放するとした。
また、1/2を乗じる。

7.3.2.12

報告書
可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

1.70E+01

5章参照

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中

m3・minに扉を開放するとした。
庫外漏れ。また、1/2を乗じる。

7.3.2.13

着火源存在確率

集計値

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.3.2.14

集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.3.2.15

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
7.3.2.16

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

4.30E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

6.95E-04

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

7.3.3

喫煙に伴う着火確率

集計値

7.3.3.1

喫煙に伴う着火源が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.3.3.2

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

3.78E+00

m3・min

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中

7.3.3.3

7.3.3.4
7.3.3.5に扉を開放するとした。
報告書

5章参照

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

3.39E+01

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(喫煙)(庫内漏れ)

3.04E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(喫煙)(庫外漏れ)

4.91E-04

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

床面積84.7m3の値を近似式にて算出。庫外漏れ。

可燃空間内に着火源が存在する確率

集計値

製品回収中に喫煙する確率(庫内漏れ)
7.3.3.7

5章参照

床面積84.7m3の値を近似式にて算出。

営業中の店舗で撤去作業員が店内で喫煙することは考えにくいが、店舗が営業廃止となり閉店した店舗内で回収作業員が喫煙する確率をADLレポート

1.00E-01(閉店した店舗)
製品回収中に喫煙する確率(庫外漏れ)の訓練を無視する確率を参考に10%の確率で喫煙することとした。
営業中の店舗で撤去作業員が店内で喫煙することは考えにくいが、店舗が営業廃止となり閉店した店舗内で回収作業員が喫煙する確率をADLレポート

1.00E-01(閉店した店舗)の訓練を無視する確率を参考に10%の確率で喫煙することとした。
・JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、製品回収作業は男性が従事するとして、成人男性の平均喫煙本数：男性18.1本/日、喫煙者率：

男性28.2％・一日のうち、喫煙する時間は睡眠時間を除いた時間とし、睡眠時間は7.25時間とした。
引用) 平成27年度国民健康・栄養調査 第3部 生活習慣調査の結果 第87表 (1日の平均睡眠時間、年齢階級別、人数、割合、性別)より、20歳以上男性
喫煙の時間的遭遇確率(庫内漏れ)②

1.66E-03

1

1.39E-03

0.029426

1.39E-03

1.08E+00

1.08E+00

5.00E-02 平均より算出。
・製品回収時間を1時間、平均喫煙本数が18.1本、作業にあたる時間を(24時間-平均睡眠時間)とすると、着火源使用回数n[回] = 1[h]×18.1[本]/(24[h]-7.25[h]) = 1.08 、着火源作動回数も同数とする。
・着火源となるのはライターの灯火のみ。ライターの点火時間を5秒とし、着火源作動時間(ΔTic)=5秒
また、着火源となるのは石油ライターのみであり、存在確率は全ライターの5％である。存在確率c＝0.05

7.3.3.8

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

G-6

g-6

ン

未対策ケース

対策ケース

ハザードおよび関連する要因

7.3.3.8

値

単位

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

・JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、製品回収作業は男性が従事するとして、成人男性の平均喫煙本数：男性18.1本/日、喫煙者率：

男性28.2％・一日のうち、喫煙する時間は睡眠時間を除いた時間とし、睡眠時間は7.25時間とした。
引用) 平成27年度国民健康・栄養調査 第3部 生活習慣調査の結果 第87表 (1日の平均睡眠時間、年齢階級別、人数、割合、性別)より、20歳以上男性
喫煙の時間的遭遇確率(庫外漏れ)②

9.84E-03

1

1.39E-03

0.182088

1.39E-03

1.08E+00

1.08E+00

5.00E-02 平均より算出。
・製品回収時間を1時間、平均喫煙本数が18.1本、作業にあたる時間を(24時間-平均睡眠時間)とすると、着火源使用回数n[回] = 1[h]×18.1[本]/(24[h]-7.25[h]) = 1.08 、着火源作動回数も同数とする。
・着火源となるのはライターの灯火のみ。ライターの点火時間を5秒とし、着火源作動時間(ΔTic)=5秒
また、着火源となるのは石油ライターのみであり、存在確率は全ライターの5％である。存在確率c＝0.05

7.3.3.12

喫煙率

2.82E-01

JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、成人男性の喫煙率は28.2% 作業は男性従事とした。

喫煙率(庫外漏れ)

2.82E-01

JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、成人男性の喫煙率は28.2% 作業は男性従事とした。

7.4

撤去作業に伴わない着火確率

集計値

7.4.1

撤去作業によらない着火源が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.4.2

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

3.78E+00

m3・min5章参照

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に扉を開放するとした。

7.4.3

報告書

5章参照

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

3.39E+01

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

3.04E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

4.91E-04

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間）とした。

着火源存在確率(庫内漏れ)

1.04E-04

着火源存在確率(庫外漏れ)

1.04E-04

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に扉を開放するとした。

7.4.4

7.4.5

集計値
集計値
店内に燃焼式暖房機を設置した場合を考慮し、24時間稼働とした。普及率0.01%。ΔTIc[h]=ΔTI[h]=24[h]燃焼式機器の使用(庫内漏れ)③

1.04E-04

1

2.40E+01

0.029426

2.40E+01

1

1

1.00E-04

燃焼式機器の使用(庫外漏れ)③

1.04E-04

1

2.40E+01

0.182088

2.40E+01

1

1

1.00E-04

電源コンセント(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.029426

1.39E-06

2

1

0.00E+00

電源コンセント(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.182088

1.39E-06

2

1

0.00E+00

照明スイッチ(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.029426

1.39E-06

2

1

0.00E+00

照明スイッチ(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.182088

1.39E-06

2

1

0.00E+00

換気扇スイッチ(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.029426

0.00E+00

00

1.00E+00 一般的に常時運転=スイッチON・OFF無しのため、着火源存在確率は０とした。

換気扇スイッチ(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.182088

0.00E+00

00

1.00E+00 一般的に常時運転=スイッチON・OFF無しのため、着火源存在確率は0とした。

フライヤースイッチ(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.029426

1.39E-06

10

1

0.00E+00 営業廃止した店舗でフライヤーは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

フライヤースイッチ(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.182088

1.39E-06

10

1

0.00E+00 営業廃止した店舗でフライヤーは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

電子レンジ(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.029426

電子レンジ(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.182088

電灯(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.029426

0.00E+00

00

0.00E+00 蛍光灯・LED表面温度100℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

電灯(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.182088

0.00E+00

00

0.00E+00 蛍光灯・LED表面温度100℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

白熱球(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.029426

0.00E+00

00

0.00E+00 白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

白熱球(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.182088

0.00E+00

00

0.00E+00 白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

電子ライター(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-03

0.029426

1.39E-03

5

1

0.00E+00

電子ライター(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-03

0.182088

1.39E-03

5

1

0.00E+00

デフロストヒーター（他の機器）(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

2.30E+00

0.029426

2.30E+00

1

1

0.00E+00 営業廃止した店舗で他のショーケースは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

デフロストヒーター（他の機器）(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

2.30E+00

0.182088

2.30E+00

1

1

コピー機・プリンター(発火事故）(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

7.4.5.2

Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)×着火源の存在係数c
店内に燃焼式暖房機を設置した場合を考慮し、24時間稼働とした。普及率0.01%。ΔTIc[h]=ΔTI[h]=24[h]Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)×着火源の存在係数cJRA1001 2021:微燃性（A2L）冷媒を使用した機器の規格及びガイドラインに適用できる冷媒の判定基準及び物性値より
A2Lでは着火源とはならない

7.4.5.3

7.4.5.4

7.4.5.5

JRA1001 2021:微燃性（A2L）冷媒を使用した機器の規格及びガイドラインに適用できる冷媒の判定基準及び物性値より
A2Lでは着火源とはならない

JRA1001 2021:微燃性（A2L）冷媒を使用した機器の規格及びガイドラインに適用できる冷媒の判定基準及び物性値より
A2Lでは着火源とはならない
JRA1001 2021:微燃性（A2L）冷媒を使用した機器の規格及びガイドラインに適用できる冷媒の判定基準及び物性値より
A2Lでは着火源とはならない

7.4.5.6

7.4.5.7
7.4.5.8
7.4.5.9

0.00E+00 営業廃止した店舗で電子レンジは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。
0.00E+00 営業廃止した店舗で電子レンジは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

7.4.5.10

7.4.5.11
7.4.5.12

0.029426

買物客による電子ライター購入を想定。
営業廃止した店舗で販売はしていないので、着火源存在確率は0とした。
買物客による電子ライター購入を想定。
営業廃止した店舗で販売はしていないので、着火源存在確率は0とした。

0.00E+00 営業廃止した店舗で他のショーケースは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。
0.00E+00 営業廃止した店舗でコピー機は稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇

7.4.5.12
7.4.5.13
7.4.5.14
7.4.5.15
7.4.5.16
7.4.6

パター

G-6

g-6

ン

未対策ケース

対策ケース

ハザードおよび関連する要因

値

単位

値

作業時間
Ts[h]
単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

ΔTI[h]

0.182088

備考c[-]

コピー機・プリンター(発火事故）(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00 営業廃止した店舗でコピー機は稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

コピー機・プリンター(使用による着火）(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

5.00E-02

0.029426

5.00E-02

50

1

コピー機・プリンター(使用による着火）(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

5.00E-02

0.182088

5.00E-0250

1

0.00E+00 営業廃止した店舗でコピー機は稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

加湿装置中華まん(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.020808

1.39E-06

10

1

0.00E+00 営業廃止した店舗で加湿装置中華まんは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

加湿装置中華まん(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.128756

1.39E-06

10

1

0.00E+00 営業廃止した店舗で加湿装置中華まんは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

加温装置おでん(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.020808

1.39E-06

10

1

0.00E+00 営業廃止した店舗で加湿装置おでんは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

加温装置おでん(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.128756

1.39E-06

10

1

0.00E+00 営業廃止した店舗で加湿装置おでんは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

コーヒーディスペンサー(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.029426

1.39E-06

186

1

0.00E+00 営業廃止した店舗でコーヒーディスペンサーは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

コーヒーディスペンサー(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.182088

1.39E-06

186

1

0.00E+00 営業廃止した店舗でコーヒーディスペンサーは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

0.00E+00 営業廃止した店舗でコピー機は稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

1.89E+00

5章参照

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中

m3・minに扉を開放するとした。
また、1/2を乗じる。

7.4.7

報告書
可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

1.70E+01

5章参照

回収・廃棄の際は、内蔵ケースが扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中

m3・minに扉を開放するとした。
庫外漏れ。また、1/2を乗じる。

7.4.8
7.4.8.1

着火源存在確率(庫内漏れ)

0.00E+00

着火源存在確率(庫外漏れ)

0.00E+00

集計値
集計値

静電気人体・店舗入口扉(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-100.020808

2.78E-10010.00E+00 退店時は放電しないとする⇒確率0

静電気人体・店舗入口扉(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-100.128756

2.78E-10010.00E+00 退店時は放電しないとする⇒確率0

静電気人体・その他扉(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-100.020808

2.78E-1022

1

0.00E+00

静電気人体・その他扉(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-100.128756

2.78E-1022

1

0.00E+00

静電気人体・リーチインケース扉(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-100.020808

2.78E-1044

1

0.00E+00

静電気人体・リーチインケース扉(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-100.128756

2.78E-1044

1

0.00E+00

静電気人体・オープンケース外装(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-100.020808

2.78E-1022

1

0.00E+00

静電気人体・オープンケース外装(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-100.128756

2.78E-1022

1

0.00E+00

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火(庫内漏れ) ③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.020808

1.39E-06

144

1

0.00E+00 営業廃止した店舗で他のショーケースは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

7.4.8.2

7.4.8.3

7.4.8.4

7.4.8.5
7.4.8.6

営業廃止した店舗で買物客は存在していないので、着火源存在確率は0とした。
買物客に起因するを想定。
営業廃止した店舗で買物客は存在していないので、着火源存在確率は0とした。
買物客に起因するを想定。
営業廃止した店舗で買物客は存在していないので、着火源存在確率は0とした。
買物客に起因するを想定。
営業廃止した店舗で買物客は存在していないので、着火源存在確率は0とした。
買物客に起因するを想定。
営業廃止した店舗で買物客は存在していないので、着火源存在確率は0とした。

0.00E+00

1

1.39E-06

0.128756

1.39E-06

144

1

0.00E+00 営業廃止した店舗で他のショーケースは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.020808

0.00E+00

1

1

0.00E+00 ブラシモータの周囲に燃焼速度よりも十分に早い気流が流れているため，ブラシモータは着火源にはならないとする。

ブラシモーター（製品外） ※常時着火源(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.128756

0.00E+00

1

1

0.00E+00 ブラシモータの周囲に燃焼速度よりも十分に早い気流が流れているため，ブラシモータは着火源にはならないとする。
集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
7.4.11

買物客に起因するを想定。

ブラシモーター（製品外） ※常時着火源(庫内漏れ)

放電エネルギー大(庫内漏れ)

7.4.10

営業廃止した店舗で買物客は存在していないので、着火源存在確率は0とした。

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火(庫外漏れ) ③

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.4.9

買物客に起因するを想定。

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

4.30E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

6.95E-04

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 84.7 m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

7.5

対策

可燃性冷媒機器の回収時対策の実施

7.5.1

対策

注意ラベルの貼付

1.00E-01

7.5.3

対策

携帯形漏えい検知器の使用

8.02E-01

可燃性冷媒の使用に対する注意喚起ラベルが貼付されているため，従来よりも丁寧に機器を取り扱うものとし，対策効果を1/10 とする。
携帯形漏えい検知器による注意喚起により着火源の使用を直ちに中止するとし、着火源遭遇確率に対する効果は1/100とした。
また、メーカー依頼の廃棄処理業者(全体の20%)は全員が携行するとした。
0.2×0.01+(1-0.2)×1=8.02E-01
扉をゆっくりと開けることで、可燃域形成を防止する。
メーカー依頼の廃棄処理業者(全体の20%)に対して注意喚起する。注意喚起効果は1/10。

7.5.5

教育

扉をゆっくりと開ける

8.20E-01
0.2×0.1+(1-0.2)×1=8.20E-01※庫内漏れのみ適用