74 319 0815 0G2545

取扱説明書

RVP340
RVP35..

外気補償型暖房調節器
外気補償型暖房・給湯調節器

本説明書は、調節器の近くに保管してください。

（目 次）

アーチバック㈱

（ページ）

取付け

2調整

3

設定部

3電気配線図4"ユーザー" レベル設定“パラメーター リスト

5"エンジニア" レベル設定 、パラメーターリスト

7

プラント形式 (フロー図)

7“プラント形式”

8“暖房、設定パラメーター”

8“暖房制御弁、設定パラメーター”

8“ボイラー制御、パラメーター”

9“熱源還水温度リミット”

9“地域熱源、パラメーター”

9“給湯、パラメーター” (RVP35..タイプのみ)

9“マルチリレー設定、パラメーター”

10“レジオネラ機能、パラメーター”

10“サービス機能、パラメーター”

11“ソーラー給湯、パラメーター”

12

寸法1374 319 0815 0 a

RVP340, 35xx 取説

CE1G2545

28.02.2011

1/13

取付け
取付け場所 乾燥した室内 (例：ボイラー室)
 周囲温度： 0...50 °C
 取付け方法：– 制御盤内(盤表面、盤内直接、盤内 DIN レール)
– 壁面取付け電気配線
 関連法規、規則、規定に基づき施工してください。
 必ず有資格者が施工してください。
 配線には余裕を持たせてください。
 ケーブルグランドはプラスチック製としてください。
 調節器からアクチュチュエーター、ポンプなどへの配線は強電配線となるので、感電に注意してください。
 検出器配線は強電用配線と平行しない様に施工してください。
 機器故障または破損の場合は、速やかに電源を切って対応してください。

許容配線長 (参考)

DIN レールへの取付け
盤内に DIN レールを取付けます。
調節器のベースを外します。
ケーブル挿入口のノックアウトを開けます。
「TOP」のマーキングが上にくる位置でベースをDIN レールにセットします 。
5. 必要な場合ベースをレールに固定します。
6. ベースへ配線します 。
1.
2.
3.
4.

盤、扉表面取付けの場合
 パネル面板圧：Max 3 mm
 パネルカット寸法： 138 × 92 mm
1. 調節器のベースを外します。
2. ケーブル挿入口のノックアウトを開けます。
3. 本体インサート部を開口部前面から挿入しストッパーの位置まで押しこみます。
この時「TOP」のマーキングが上にくる様にします。
4. パネル内で、本体側面の爪を押して下の正しい位置にセットします。

2462Z06

 検出器およびサーモスタット配線：
銅ケーブル 0.6 mm
max. 20 m
銅ケーブル 1.0 mm 2
max. 80 m
銅ケーブル 1.5 mm 2
max. 120 m
 室内ユニット配線：
銅ケーブル 0.25 mm 2
max. 25 m
銅ケーブル 0.5 mm 2 以上
max. 50 m
 通信ライン：LPB バス通信仕様による


取付け、配線
爪位置：悪い例

壁付けの場合爪位置：正しい(○)

5. ベースへの配線を行う、扉の開閉に支障が無い様十分なケーブルの長さを考慮してください。

調節器本体をベースに固定
1. 固定ネジで本体をベースにしっかりと固定します。
この際、本体側面レバーがのマーキング位置まで来るようにします。
2540Z04

1. 調節器のベースを外します。
2. 「TOP」のマーキングが上にくる位置でベースを壁面にセットします。
3. 穴あけ位置にマーキングします。
4. ドリルで穴を開けます。
5. ケーブル挿入口のノックアウトを開けます。
6. ベースをネジで壁に固定します。
7. ケーブルグランドを使用し配線を引き込みます。

(×)

左右側面の爪を正しくセットすること、開口部へはみ出さないこと！

2. 調節器本体をストップ位置まで押しこむ。この時「TOP」のマーキングを上にしてください。
3. 2 つのネジを交互に締め付け固定します。

アーチバック㈱74 319 0815 0 a

RVP340, 35xx 取説

CE1G2545

28.02.2011

2/13

調整準備
1. 電源 OFF を確認します。
2. 盤図に基づき配線チェックします。
3. 操作部のチェック：– 取付け、流体の向きの確認– 手動開閉の確認
4. 床または天井暖房システムが有る場合の注意！
リミットサーモスタットは正しくセットされている事を確認。動作チェック期間中、温水送水温度は最大リミッ
ト値 (通常 55 °C 程度) を超えないようにします。
以上が確認出来たら以下チェックします：– バルブが手動で開いてる場合、閉にする。
– ポンプは停止している。
– ポンプ、バルブ周りの手動弁は開いている。
5. 電源を ON します。時刻の表示が現れる事を確認します。
表示が出ない場合、以下の可能性が有ります：– 電源電圧がない。
– ヒューズは溶断している。
– 盤の 1 次側電源が供給されていない。

操作方法（一般）
 調整時の操作部：– 設定ノブ：室温設定の微調整用– ディスプレイ：各種値およびライン番号表示
 押しボタン (以下)次の小さいライン番号呼出し
次の大きいライン番号呼出し
表示値を減少表示値を増加 設定値の確定：
上下ボタンで次のライン番号を選ぶか運転モードボタンを押すと設定値が確定します。

 --.- / --:-- / --- (機能無効) を選択する場合：またはボタンを上の表示が現れるまで何回か押し続けます。
 ライン番号ジャンプ機能：
2 つのボタンを使い個々のラインブロックを素早く表示させることが可能となります。
ボタンを長押し後、離してからボタンを押すと次の大きいブロック番号を表示します。
ボタンを長押し後、離してからボタンを押すと次の小さいブロック番号を表示します。
 ボタンの一つが押されるとバックライトが一定時間だけON となります。

設定手順
1. ユーザーレベル設定を行う (ライン番号 1…50) 。
2. プラント形式の選択(ライン番号 51) 。
3. 必要なパラメーターを各ライン番号を呼び出して設定する (後述、パラメーターリスト参照) 。
選択したプラント形式と関係ないパラメーターにはアクセスできません。
4. エンジニアレベル設定を行う(ライン番号 61…208) 。

調整、機能チェック 調整時の機能チェック用として以下のライン番号を参照
可能です：
161 = 外気温度シミュレーション
162 = リレー出力試験163 = 検出器試験
164 = 設定値表示
 もし Er (エラー) が表示された場合、ライン番号 50 で内容を確認します。
 30 分間ライン番号を操作しない場合またはある運転モードボタンを押した場合、設定画面から通常画面に戻ります。

設定部

アーチバック㈱74 319 0815 0 a

RVP340, 35xx 取説

1

運転モード選択ボタン2

表示部 (LCD, RVP35..の場合を示す)

3

プログラムボタン (ライン番号呼出し用)

4

手動ボタン ON / OFF

5

バルブ開 / 閉ボタン (手動 ON 時)

6

給湯 ON / OFF ボタン (RVP35..のみ)

7

室温微調整ノブ8

値増減ボタン (＋/－)

CE1G2545

28.02.2011

3/13

電気配線図
低電圧側配線
RVP340

RVP350, RVP351* LPB 通信は RVP350

メイン電圧側配線
RVP340

RVP350, RVP351

A6
B1
B2
B31
B32B5
B6
B7
B9
E1

室内ユニット
送水温度検出器
ボイラー温度検出器(RVP35..のみ)
ストレージ温度検出器 / サーモスタット (RVP35..のみ)
ストレージ温度検出器 / サーモスタット (RVP35..のみ)
室内温度検出器
コレクター温度検出器 (RVP35..のみ)
1 次側還水温度検出器
外気温度検出器
2 段式バーナー(RVP35..のみ)

アーチバック㈱74 319 0815 0 a

F1 サーマルリセット型サーモスタット(RVP35..のみ)
F2 セーフティーリミット用サーモスタット (RVP35..のみ)Kx K6, K7 = マルチリレー出力
LPB 通信バス (RVP340, RVP350)
M1 1 次温水ポンプ (RVP35..のみ)
M2 暖房温水ポンプ
M3 給湯チャージポンプ (RVP35..のみ)
N1 調節器 RVP3...
S1 運転モード切替え用リモート信号
Y1 暖房用制御弁

RVP340, 35xx 取説

CE1G254528.02.2011

4/13

"ユーザー" レベル設定“パラメーター リスト( Prog )ボタンまたは.を押して設定テーブルに入ります。

注： 以下のパラメーターリストに現場の各設定を書込み本取説と一緒に調節器に近い場所 (盤内など) に保管してください。
ライン番号

機能説明

工場設定

設定

休日モード設定／凍結防止
設定

(レンジ)
20.0 °C(0.0…35.0)
14.0 °C(0.0…35.0)
10.0 °C(0.0…35.0)

4

週間タイマー１（暖房プログラム）

現在の曜日(1…7 / 1-7)5

1ST［通常暖房］開始時間
設定
1ST［省エネ暖房］開始時
間設定
2ND［通常暖房］開始時間
設定
2ND［省エネ暖房］開始時
間設定
3RD［通常暖房］開始時間
設定
3RD［省エネ暖房］開始時
間設定

6:00
(--:-- / 00:00…24:00)........................

22:00(--:-- / 00:00…24:00)........................

--:-(--:-- / 00:00…24:00)........................

--:-(--:-- / 00:00…24:00)........................

--:-(--:-- / 00:00…24:00)........................

--:-(--:-- / 00:00…24:00)........................

12367891012［通常暖房］設定値［省エネ暖房］設定値

13

休日の最終日設定

14

外気 15℃時の送水温度設
定
外気-5℃時の送水温度設
定
給湯温度設定1526--.-(01.01…31.12)--.-(01.01…31.12)
30 °C(20…70)

休日の初日設定

1= 月
2 = 火, 3 (水)… 7 (日)1-7 = 全日........................

.................

°C

現在の曜日
(1…7 / 1-7)

321ST 開始時間設定（給湯）5:00(--:-- / 00:00…24:00)
22:00(--:-- / 00:00…24:00)--:-(--:-- / 00:00…24:00)--:-(--:-- / 0:00…24:00)--:-(--:-- / 00:00…24:00)--:-(--:-- / 00:00…24:00)

タイムプログラム 1 設定 (暖房用)--:-- = 無効日.月--.-- = 無効........................

55 °C(20…100)

週間タイマー2（給湯プログラム）

表示機能のみ40 °C(8…80).................°C

1ST 停止時間設定（給湯）2ND 開始時間設定（給湯）2ND 停止時間設定（給湯）3RD 開始時間設定（給湯）3RD 停止時間設定（給湯）アーチバック㈱°C°C

3137.................

.................

省エネ給湯設定

36°C

60 °C
(20…120)

給湯温度表示35.................

°C

2834°C.................

2733.................

説明・備考

74 319 0815 0 a

RVP340, 35xx 取説

1= 月
2 = 火, 3 (水)… 7 (日)1-7 = 全日........................

........................

........................

タイムプログラム 2 (給湯)--:-- = 無効.........................

........................

........................

CE1G2545

28.02.2011

5/13

3839
40
41

時：分
(00:00…23:59)

現在の時刻設定........................

表示のみ

現在の曜日表示
現在の日付設定日：月(01.01…31.12)

西暦の設定

西暦(2009…2099)

1 =月
2 = 火, 3 (水)… 7 (日)........................

........................

表示機能50
表示例：エラー表示

20 = エラーコード
06 = セグメント No (LPB)
02 = デバイス No (LPB)

アーチバック㈱74 319 0815 0 a

RVP340, 35xx 取説

10203040505260
61
62= 外気温度 (B9)
異常= ボイラー温度 (B2)
異常= 送水温度 (B1)
異常= 還水温度 (B7)
異常= 給湯温度 (B31)
異常= ストレージ温度 (B32) 異常= 室内温度 (B5)
異常= 室内ユニット(A6)異常= 違う室内ユニットが接続(PPS ID エラー)
73 = コレクター温度 (B6)異常81 = データバス(LPB)短絡
82 = バスアドレスが重複 (LPB)
86 = 室内ユニット通信短絡 (PPS)
100 = バスマスター重複 (LPB)
140 = バスアドレス不正 (LPB)

CE1G2545

28.02.2011

6/13

"エンジニア" レベル設定 、パラメーターリストとボタンを同時に約 3 秒押すことにより“エンジニア”設定テーブルに入ります。

 ユーザーレベル設定項目を含む全てのパラーメーターの設定が可能です。

プラント形式の登録：
先ず ライン番号 51 にてプラント形式を選択します。これにより必要な機能とパラメーターリストがライン番号で表示されます。
表示例
プラント形式 3 – 0 の場合
51 ライン番号
3 暖房回路
0 給湯回路(なし)

プラント形式 (フロー図)
各シンボルの説明は、“配線図”を参照ください。
RVP340
暖房ゾーン制御：送水温度制御(3 方弁 3 位置制御)

暖房ゾーン制御：送水温度制御(熱交還水弁 3 位置制御)

RVP35.. (RVP350, RVP351)
暖房ゾーン制御：送水温度制御 (3 方弁 3 位置制御)
給湯温度制御暖房ゾーン制御：送水温度制御 (3 方弁 3 位置制御)
熱源制御：ボイラー2 位置制御

アーチバック㈱74 319 0815 0 a

RVP340, 35xx 取説

暖房ゾーン制御：送水温度制御 (3 方弁 3 位置制御)
給湯温度制御CE1G2545

28.02.2011

7/13

“プラント形式”
51

プラント形式RVP3401-0(1-0...2-0).......................

前項フロー図参照

RVP35..
3-1(1-1...3-1)“暖房、設定パラメーター”
61
62
63

64
65

66

暖房リミット「通常省エネ」(ECO day)17.0 °C(--- / –5.0…25.0).................

°C--- = 機能無効

暖房リミット「夜間省エネ」(ECO night)

5.0 °C(--- / –5.0…25.0).................

°C--- =機能無効

20 h(0…50)....................

h

10 h = 軽構造
20 h = 中構造
50 h = 重構造

1(0 / 1)........................

A(0…3 / A)........................

0(0 / 1)........................

建物の構造による時定数

急速セットバック
室内温度 (種類)

最適起動/停止制御(室温の評価方法)

0 = 機能無効
1 = 機能有効
0 = 入力無し
1 = 室内ユニット、 A6
2 = 室内温度検出器、B5
3 = 2台の室温平均、A6 と B5
A = 自動認識
0 = モデル室温による(63 設定に依存)
1 = 室内ユニット/室内温度検出器(設定 0 の時は、最適起動のみ可能)

67
68
69
70
71

最適起動、最大時間
最適停止、最大時間
室内温度最大リミット
室内温度効果 (補償値)
ブースト温度加算値

0:00 h(0:00...42:00)....................

h

在室前の暖房開始、最大時間を設定
0:00 = 最適起動無効

0:00 h(0:00...6:00)....................

h

不在前の暖房停止、最大時間を設定
0:00 = 最適停止無効--.- °C(--.- / 0.0…35.0).................

°C--- = 機能無効
室内ユニット/温度検出器、接続時のみ

4(0…20)5 °C(0…20)

室内ユニット/温度検出器、接続時のみ........................

ブースト時の設定温度加算値.................

°C--- °C(--- / 0…140).................

°C--- = 機能無効
注: 安全装置として使用しない事！

--- °C(--- / 0…140).................

°C--- = 機能無効
注: 安全装置として使用しない事！

--- K/h(--- / 1...600)...............

“暖房制御弁、設定パラメーター”
81
82
83
84
85
86
87
88
89

送水温度最大リミット
送水温度最低リミット
送水温度最大上昇率
1 次側熱源設定温度加算(バルブ、熱交用)
バルブ動作時間
バルブ比例帯 (Xp)
バルブ積分時間 (Tn)
バルブ制御動作ON/OFF 動作隙間

アーチバック㈱74 319 0815 0 a

10 K(0…50)
120 s(30…873)
32.0 K(1.0…100.0)
120 s(10…873)1(0 / 1)2K(1…20)

RVP340, 35xx 取説--- =機能無効
K/h....................

K.....................

....................

sK.....................

3 位置(フローティング)制御に適用s.......................

....................

2 次側送水温度設定＋⊿W で設定

K

0 = 2 位置制御
1 = 3 位置(フローティング)制御
2 位置制御に適用

CE1G2545

28.02.2011

8/13

“ボイラー制御、パラメーター”
91

ボイラー制御モード

0(0…2)(暖房デマンド無しの時)
9293

ボイラー最大リミット温度
ボイラー最小リミット温度

94

ON/OFF 動作隙間

95

バーナー最小運転時間

96
97
98

95 °C
(25…140)
10 °C(5…140)6K(1…20)
4 min(0…10)

2 段目バーナーON リミット
2 段目バーナーOFF リミット
2 段目バーナー
再起動防止時間

99

熱源ポンプ M1.......................

0 = 手動停止 ( ボタンで停止)
1 = 自動停止 (暖房デマンドが無い時 OFF)2 = 連続運転(ライン 92 の設定を維持).................

°C 注: 安全装置として使用しない事！

.................

°C....................

..............

K

1 回 ON すると、最低この時間運転する
min (但し 92 の設定優先で停止)

50 °Cxmin(0…500).......................

10 °Cxmin(0…500).......................

°Cxmin°Cxmin

20 min(0…40)..............

1(0 / 1).......................

偏差の時間積分値、設定以上で ON偏差の時間積分値、設定以上で OFFmin
0 = ボイラー温度維持の為の停止無し
1 = ボイラー温度維持の為の停止有り“熱源還水温度リミット”
101熱源還水温度リミット--- °C(--- / 0…140).................

--- = 機能無効
°C プラント形式 1-x, 3-x ：最小リミット
プラント形式 2-0：最大リミット“地域熱源、パラメーター”
還水温度最大リミット(外気補償、スロープ)0.7(0.0...4.0)

113

還水温度最大リミット(外気補償、始点)

10 °C(–50...50)114

還水温度最大リミット

30 min(0…60)(制御、積分時間)

TRt

OpL 101........................

OpL 112.................

°C

2541D01112

OpL 113-TO..............

min OpL = ライン番号
TO = 外気温度
TRt = 還水温度

“給湯、パラメーター” (RVP35..タイプのみ)
121

123

124

通信割り付け(RVP350 のみ)

0(0…2)........................

給湯運転

2(0…2)........................

0(0…4)........................

給湯優先選択アーチバック㈱74 319 0815 0 a

RVP340, 35xx 取説

0 = 単独運転
1 = 全ての調節器が通信接続、セグメント番号も同じ
2 = 全ての調節器が通信接続
0 = 常時運転 (24 時間)
1 = ライン 121 に基づき 1 つまたは複数のスケジュールで運転
起動は 1 時間前倒しにシフト
2 = 単独給湯スケジュール (プログラム 2) による給湯優先

送水温度設定値

0 = 絶対優先
1 = シフト優先

給湯温度設定2 = シフト優先
3 = 優先無し (並列)

高温設定選択4 = 優先無し (並列)

高温設定選択CE1G2545

給湯温度設定給湯温度設定28.02.2011

9/13

126

ストレージタンク温度検出器/サーモスタット

127

給湯ブースト加算設定

128

給湯 ON/OFF 動作隙間

129

チャージ時間最大リミット

130

レジオネラ設定(レジオネラ菌防止)

131

強制チャージ0(0…5)

10 K(0…50)
8K(1…20)60 min(--- / 5…250)--- °C(--- / 20…100)0(0 / 1)........................

0 = 検出器 1 台
1 = 検出器 2 台
2 = サーモスタット 1 台
3 = サーモスタット 2 台
4 = 検出器 1 台、ソーラー加熱付き
5 = 検出器 2 台、ソーラー加熱付き
ブースト運転時の給湯設定値加算....................

K....................

K..............

min.................

--- = チャージ時間制限なし°C --- = 機能無効........................

0 = 機能無効
1 = 最初起動時に強制チャージ運転“マルチリレー設定、パラメーター”
141

マルチリレー K6
機能割付け

RVP3400(0…2)........................

RVP350プラント形式 x-00(0…2)
プラント形式 x-10(0…9)

4 = プログラムにて給湯ポンプONライン121設定による
5 = 給湯プログラム2により給湯ポンプON
6 = コレクターポンプON
7 = 給湯電気ヒーターON、温水加熱(冬)/ヒーター加熱(夏)切替(本体調節器)
8 = 給湯電気ヒーターON、温水加熱/ヒーター
加熱切替

RVP351
プラント形式 x-00(0…2)
プラント形式 x-1
0(0…7)
142

マルチリレー K7
機能割付け

RVP350プラント形式 x-10(0…4)

0 = 機能無効
1 = エラー時ON
2 = 暖房デマンド発生でON
3 = 給湯ポンプ24時間 ON(通信、同セグメント内全調節器)
9 = 給湯電気ヒーターON、温水加熱/ヒーター
加熱切替(通信システム内全調節器)
注:パラメーター設定組合せを間違えない事！
........................

0 = 機能無効
1 = コレクターポンプON
2 = 給湯電気ヒーターON、温水加熱(冬)/ヒーター加熱(夏)切替(本体調節器)
3 = 給湯電気ヒーターON、温水加熱/ヒーター

RVP351
プラント形式 x-1
0(0…2)

加熱切替(通信、同セグメント内全調節器)
4 = 給湯電気ヒーターON、温水加熱/ヒーター
加熱切替(通信システム内全調節器)
注:パラメーター設定組合せを間違えない事！

“レジオネラ機能、パラメーター”
147

レジオネラ機能実効日

148

レジオネラ機能
開始時刻

149
150

レジオネラ時間設定
レジオネラ動作中の給湯ポ
ンプ運転

アーチバック㈱74 319 0815 0 a1(0…7)........................

05:00(00:00…23:50)........................

30 min(0…360)1(0 / 1)

RVP340, 35xx 取説

0 = 毎日
1 = 月曜日
2 = 火曜日、3=水曜日…等
時:分
滞留時間設定..............

min.......................

0 = 停止1 = 運転CE1G2545

28.02.2011

10/13

“サービス機能、パラメーター”
161

外気温度シミュレーション

162--.- °C(--.- / –50.0...50.0)

リレーテスト.................

調節器で使用する外気温度計算値のリセットが可能°C (LPB 経由)、30 分後自動終了--.- = 機能無効

RVP3400(0…5)

RVP3400 = 通常制御 (テスト出力なし)
1 = 全リレー
OFF
2 = バルブ Y1
強制開
3 = バルブ Y2
強制閉
4 = 温水ポンプ Q2ON
5 = マルチリレー K6 ON

RVP35..
0(0…10)

RVP35..
0 = 通常制御 (テスト出力なし)
1 = 全リレー
OFF
2 = バーナー1 段 K4ON
3 = 同 1 段、2 段 K4, K5 ON
4 = 1 次温水ポンプ Q1
ON
5 = 給湯ポンプ Q3ON
6 = バルブ Y1
強制開
7 = バルブ Y2
強制閉
8 = 温水ポンプ Q2
ON
9 = マルチリレー K7ON10 = マルチリレー K6ON

リレーテスト終了： 上で 0 を入力した時
 他のライン番号を選択した時
 運転モードボタンを押した時
 操作なしで 30 分経過した時
注: リレー出力試験の前にメインバルブを閉めてください！
163

センサーテスト検出器：– – – = 断線 / 未接続o o o = 短絡
サーモスタット：– – – = OFFo o o = ON

164

設定値表示
– – – = 設定不可

RVP3400(0…4)
RVP35..
0(0…8)

RVP3400(0…4)
RVP35..
0(0…8)

167

凍結防止外気温度設定値

168

凍結防止送水温度設定値

169

デバイス No

170

セグメント No

アーチバック㈱2.0 °C(--.- / 0.0...25.0)
15 °C(0...140)0(0...16)0(0...14)

74 319 0815 0 aRVP340, 35xx 取説.................

°C.................

°C........................

........................

0=
1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=

B9 外気温度B1 送水温度B5 室内温度
A6 室内ユニット
B7 1 次側還水温度
B31 給湯ストレージ温度 / サーモスタット
B32 給湯ストレージ温度 / サーモスタット
B6 コレクター温度
B2 ボイラー温度

0=
1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=

機能無効
B1 送水温度B5 室内温度
A6 室内ユニット温度
B7 1 次側還水温度
B31 給湯ストレージ温度
B32 給湯ストレージ温度
B6 コレクター温度
B2 ボイラー温度 (OFF 点設定)--.- = 凍結防止なし

バスアドレス (LPB) ：本体番号
0 = 通信なし
バスアドレス (LPB)：グループ番号

CE1G2545

28.02.2011

11/13

172

運転モード (H1–M 短絡時)機能動作中：
表示点滅 (約 2 秒毎)

173

プラント形式 x-00(0…3)
プラント形式 x-1
0(0...9)

ロック信号

100%
(0...200)

熱源側、ゾーン側調節器
で設定

暖房回路
........................

0=

凍結防止

給湯
OFF

1=

自動

OFF

2=

省エネ

OFF

3=

通常

OFF

4=

凍結防止

ON

5=

自動

ON

6=

省エネ

ON

7=

通常

ON

8=

自動

ON, 24h9=

通常

ON, 24h

ロック信号応答ゲイン：..................

%0%=ロック信号無視
100%=1 対 1、その都度対応
200%=ダブル対応

174
175

ポンプ残留運転
ポンプキック運転

強制信号が有る場合は、暖房ゾーン、給湯回路の熱min 要求も減少させる(LPB 通信)

6 min(0…40)..............

0(0 / 1)........................

0 = キックなし
1 = 毎週キック運転 (例：夏)(金曜日 10:00、30 秒運転)

176
177
178

サマータイム開始日

25.03(01.01...31.12)
25.10(01.01...31.12)

サマータイム終了日
クロック設定0(0...3)

設定日直後の日曜日 0:00 から開始........................

設定日直後の日曜日 0:00 に終了........................

........................

(サマータイム不要時：176 と同日付に設定)
0 = 調節器本体で設定
1 = スレーブ(マスターに同期),調整不可
2 = スレーブ(マスターに同期)調整可能 (システムクロック書換え)
3 = マスター(システムクロック)179

バス電源サプライ：A(0 / 1 / A)........................

A(A / 00.01…14.16)........................

運転モード、状態表示
180

外気温度ソース

194

運転時間

表示のみ

195

ソフトウェアバージョン

表示のみ

0 = バス電源サプライなし
1 = 調節器よりバス電源サプライ
A = 調節器よりバス電源サプライ可能状態
A = 自動および外気温ソースアドレス(自動選択)
通信なしの場合入力不可“ソーラー給湯、パラメーター”
201
202
203

差温設定 ON

8K(0…40)
4K(0…40)--- °C(--- / –20…5)差温設定 OFF
凍結防止温度：コレクター

204

加熱防止温度：
コレクター

205
206

ソーラー熱媒水蒸発温度
チャージ温度
最大リミット温度

207

ストレージタンク最大リミット温度

208

コレクター起動勾配(死水対応)

アーチバック㈱74 319 0815 0 a....................

K....................

K

コレクターとストレージタンク温度差
コレクターとストレージタンク温度差.................

°C --- = 機能無効

105 °C(--- / 30…240).................

°C --- =機能無効

140 °C(--- / 60…240).................

80 °C(8…100).................

°C コレクターによるチャージ温度リミット

90 °C(8…100).................

°C 注: 安全装置として使用しない事！

--- min/K(--- / 1…20)RVP340, 35xx 取説...........

コレクターポンプ保護温度 (ポンプOFF)°C --- = コレクターポンプ保護なし

1°C 昇温に必要な時間を設定(ポンプ起動用)
min/K --- = 機能無効

CE1G2545

28.02.201112/13

寸法[mm]本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸⼦ 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社
URL: www.archvac.co.jp/

アーチバック㈱東テク北海道株式会社 本社ビル内

2020-07 版

TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

74 319 0815 0 a

RVP340, 35xx 取説

CE1G2545

記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。

28.02.2011

13/13