1

つる草が構内 1 号柱の上まで伸びてあわや

第1章

外的要因により発生した
ヒヤリハット，事故，波及事故

1-6

ヒヤリハットの概要

毎月注意していたが，つる草の成長が早く高圧電線に絡みつくまでになっていた．

2日

それはいつ頃で，どのような内容でしたか
時：2015 年 7 月

場所と施設：千葉県内

午前

ゴルフ場

曇
6 600 V

電柱中間部

300 kVA 超対 象 機 器：1 号柱 PAS

3

ヒヤリハットの状況（1）2015 年の 6 月から 7 月は，長雨の影響によりつる草の成長が早く，1 か月放置しておくと驚くほど高く伸びる．毎月注意している構内 1 号柱の下から伸● つる草が高圧電線に絡みついている

びるつる草だけではなく，近くの高い樹木を利用して 5 m 以上も上から 1 号柱に乗り移ったつる草により，危うく地絡事故を起こすところであった．
（2）電気管理技術者は，毎月，1 号柱周辺のつる草には注意しており，夏の時期はつる草の刈込みを実施していたが，上部から乗り移ったつる草がひと月で1 号柱上部まで達するとは想定していなかった．

4

ヒヤリハットの原因（1）1 号柱の下から伸びるつる草だけではなく，樹木の上から空中を伝ってつる草が乗り移る可能性があることを想定していなかった．
（2）つる草がひと月で 5 m 以上伸びることがあるなど，成長速度を甘く見ていた．

5

対策はどうしましたか，教訓は何ですか．

（1）高圧手袋，長靴などの安全対策を十分行い，昇柱してつる草を除去した．
（2）あらゆる場所からのつる草被害を想定する．
（3）場合によっては樹木の伐採を含め，除草業者に依頼する．

12

denkijiko_s1.indd

公益社団法人 東京電気管理技術者協会 編「高圧受電設備の保守管理―経験から培ったかんりの要諦（ツボ）―」（オーム社）「1.5 雑草対策」参照

13

12-13

2017/03/29

10:20:42

PAS 主回路の一相が切れず
あわや感電

2-3

第2章

ヒヤリハットの概要

内的要因により発生した
ヒヤリハット，事故，波及事故

1

年次点検で PAS をテストボタンで動作させたが，内部故障により一相が切れなかった．

2日

それはいつ頃で，どのような内容でしたか
時：2008 年

場所と施設：埼玉県事務所ビル

6 600 V

300 kVA 以下

対 象 機 器：PAS3

ヒヤリハットの状況（1）年次点検時に停電するため，PAS をテストボタンで開放して検電を行った
ところ，一相だけ通電状態であった．
（2）引き紐にて PAS の投入・開放を数回行ったところ，全相とも開放できた．
（3）PAS が開放できたので，無事に年次点検を終了した．

4● PAS 内部（参考）ヒヤリハットの原因

PAS の内部故障のため，可動刃が正常に開放できなかった．

5

対策はどうしましたか，教訓は何ですか（1）後日，新品の PAS に交換した．
（2）検電の大切さを改めて確認した．

公益社団法人 東京電気管理技術者協会 編「高圧受電設備の保守管理―経験から培ったかんりの要諦（ツボ）―」（オーム社）「3.2.3 区分用負荷開閉器の定格と選定」参照

62

denkijiko_s2.indd

63

62-63

2017/03/29

10:25:56

PAS が地絡で動作したが安易な再投入で波及事故

3-4
1（3）PAS の制御用 MCCB を入れず，無保護状態で PAS を投入し波及事故となった．

5

対策はどうしましたか，教訓は何ですか（1）PAS を投入時に，制御用 MCCB が入っているか確認をする．
（2）年次点検時に高圧ケーブルの絶縁劣化を把握したときは，速やかに更新をお事故の概要

願いする．

高圧ケーブルが絶縁不良で PAS が動作したが，安易に再投入して波及事故と（3）高圧ケーブルの絶縁抵抗値が 5 000 V G 方式で 0.1 GΩと異常なときは危険であり，絶対に受電してはならない．

なった．

2

それはいつ頃で，どのような内容でしたか

日時：2010 年 11 月

場所と施設：埼玉県霊園

午前

晴

6 600 V

300 kVA 以下

事故発生の電気工作物：引込ケーブル
供 給 支 障：あり（詳細不明）

3

事故の状況

（1）突然停電したとの連絡で現場に急行した．
絶縁抵抗を 1 000 V 絶縁抵抗計で測定し，異常がないので PAS を投入して復旧した．
（2）翌日，顧客から 10 分間の停電の許可を得て，調査を行った．高圧ケーブル

知って得する
知識コーナー

UGS が設置されていない設備で年次点検が終了し復電する際，波及事故を避ける方法を紹介する．前提として LBS は開放状態とする．
① MDS 投入時，補助者は高圧検電器を準備しておく．補助者はキャビネッ
トのそばにいてもよいし，キュービクル側にいてもよい．
②

電話にて「これから MDS を投入します．準備願います」と連絡する．

③ 連絡を受けた補助者は検電器で高圧ケーブル，LBS などを検電できる体が 5 000 V の G 方式で 0.1 GΩと低いことが気になったが，しばらくは大丈夫と考え，PAS を投入した．
（3）このとき，PAS 制御用 MCCB を入れたつもりであったが，後で確認すると入っておらず無保護状態で PAS を投入した．
（4）PAS 投入後，電圧が指示ゼロであることに気づき，再度 PAS を開放したが，それまでに数分間が経過しており，その間に配電線の自動再送電不成功で波及事故となった．

MDS 投入時波及を避ける検電

人的要因により発生した
ヒヤリハット，事故，波及事故

第3章

制をとり「準備 OK」と返信する．
④ 2 人の体制が整ったら，投入者が「MDS を投入します」との合図で投入する．
⑤ 補助者は検電器にて確認する．検電器の反応が切れなければ投入者に「検電よし」と返答する．
⑥

二相目，三相目も同様に行う．

⑦ 万が一検電器の反応が途切れたら，高圧ケーブル他の絶縁破壊が考えられるので，投入者に「MDS を開放してください」と依頼する．
⑧ 検電器の反応が途切れて１分間以内に MDS を開放すれば波及事故になら

4

事故の原因

（1）高圧ケーブルの絶縁破壊によるものと考えられた．
（2）5 000 V G 方式の絶縁抵抗値が 0.1 GΩは受電不可の状態であったが，しばらく持つだろうと思って受電した．

108

denkijiko_s3.indd

ないため，落ち着いて行うこと．この間電話は接続状態にしておく．
PAS が設置されているが VT 内蔵ではなく，制御電源を変圧器二次側から引いている場合にも，PAS 投入時にこの方法で行うと，万一の際の波及事故を避けることができる．

109

108-1092017/03/29

10:35:01

3
機器
文字記号
分類用

語

計器類

電気機器および電線類の文字記号対比
文字記号に対応する外国語

Ammeters

V

電圧計

Voltmeters

WH

電力量計

Watt-hour Meters

VAR

無効電力計

Var Meters

MDW

最大需要電力計

Maximum Demand Watt Maters

PF

力率計

Power-Factor Meters

F

周波数計

Frequency Meters

AS

電流計切替スイッチ

Ammeter Chang-over Switches

VS

電圧計切替スイッチ

Voltmeter Chang-over Switches

OCR

過電流継電器Over Current Relays

GR

地絡継電器

Ground Relays

DGR

地絡方向継電器

Directional Ground Relays

UVR

不足電圧継電器

Under Voltage Ground Relays

OVR

過電圧継電器Over Voltage Relays

OCR-H

瞬時要素付き過電流継電器

Over Current Relays for Instant

OVGR

地絡過電圧継電器

Over Voltage Ground Relays

OCGR

地絡過電流継電器

Over Current Ground Relays

DSR

方向短絡継電器

Directional Short Circuit Relays

UFR

周波数低下継電器

Under Frequency Relays

RPR

逆電力継電器

Reveres Power Relays

OFR周波数上昇継電器

Over Frequency Relays
Crosslinked Polyethylene Insulated Outdoor
Wires

変圧器

Transformer

VCT

電力需給用計器用変圧器

Combined Voltage and Current Transformer

VT計器用変圧器

Voltage transformer

CT変流器

Current transmission

ZCT

零相変流器

Zero-phase-sequence current transformer

EVT

接地形計器用変圧器

Earthed voltage transformer

GC

接地用コンデンサ

Grounding CapacitorsSC

高圧進相コンデンサ

High voltage power Capacitors

S開閉器

Switches

VS

真空開閉器

Vacuum switches

AS

気中開閉器

Air switches

高圧交流負荷開閉器

AC Load Break Switches for 6.6kV or 3.3kV

LBS

引外し形
高圧交流負荷開閉器

AC Load Break Switches with Tripping Device for
6.6kV or 3.3kV

G付PAS

地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器

Pole Air Switches with Ground Relay

OC

屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線

PGS

高圧交流ガス開閉器

Pole Gas Switches

屋外用ポリエチレン絶縁電線

Polyethylene Insulated Outdoor Wires

UGS

地中線用高圧交流ガス開閉器

OE

Unit Gas Switches
AC Circuit Breakers for 6.6kV or 3.3kV

高圧縁回し用架橋ポリエチ
レン絶縁電線

Crosslinked Polyethylene Insulated Jumper Wires

CB

高圧交流遮断器

JCOCB

油遮断器

Oil Circuit Breakers

JPEthylene Propylene Insulated Jumper Wires

VCB

真空遮断器

Vacuum Circuit Breakers

高圧縁回し用エチレンプロ
ピレン絶縁電線PC

高圧カットアウト

Primary Cutout Switches

PD

高圧引下用絶縁電線

High-voltage Drop Wires for Pole Transformers

F

ヒューズ

Fuses

KIP

Ethylene Propylene Rubber Insulated Wires for
Cubicle Type Unit Substation for 6.6kV Receiving

PF

電力ヒューズ

高圧機器内配線電線（EPゴム電線）

Power Fuses

DS

高圧断路器

6.6kV Disconnecting Switches

KIC

高圧機器内配線電線（架橋ポリエチレン絶縁電線）

Crosslinked Polyethylene Insulated Wires for
Cubicle Type Unit Substation for 6.6kV Receiving

ELCB

漏電遮断器

Residual Current-Operated Circuit Breakers

OW

屋外用ビニル絶縁電線

Outdoor Weather Proof Polyvinyl Chloride
Insulated Wires

DV

引込用ビニル絶縁電線

Polyvinyl Chloride Insulated Drop Service Wires録

denkijiko_furoku.indd

電線類216付

開閉器・遮断器類

電流計

T

継電器類

変圧器・計器用変成器類

A

217

216-2172017/03/29

10:39:39