3 発電所敷地内の固定施設（屋外設備）からの影響
3.1 評価の概要
敷地内の建屋外に設置されている有毒物質を貯蔵する容器が損傷することによる有毒ガスの影響を評価する。判断基準としては IDLH※に加え，窒息性ガスについても考慮し，酸素濃度が許容濃度限界を下回らないことを基準とする。
※

IDLH…急性の毒性限界濃度（30 分曝露によって生命及び健康に対する即時の危険な影響を与える曝露レベルの濃度限度値）
3.2

評価対象物質及び固定施設
柏崎刈羽原子力発電所の屋外設備に貯蔵されている化学物質について，米国国立労働安全衛生研究所（NIOSH）による IDLH の一覧表を参考に調査した
ところ，塩化水素，過酸化水素，水加ヒドラジン，6 フッ化硫黄等の物質が貯蔵されている（表 2，3）。IDLH の低さと蒸発のしやすさの観点から比較す
ると最も評価が厳しい物質は塩化水素であるため（表 2），当該物質の水溶液である塩酸が貯蔵されている荒浜側水処理建屋を評価の対象とする。
塩化水素以外の有毒ガスについては，個別設備間の距離を踏まえても，以下の理由から塩化水素に比べ中央制御室等の居住性の影響は小さい。
・炭酸ガスは，最短の離隔距離は 101m（5 号機屋外ボンベ室－5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所間）と比較的近接しているものの，各号機ボンベ
建屋，No.1～4 ボンベ室に貯蔵されている各ボンベの容量は 30kg 及び45kg と小さく，また IDLH 値は 40000 と塩化水素（IDLH：50）に比べ非常に大きいことから，塩化水素に比べ影響は小さい。
・希硫酸は，IDLH の値が 3(15mg/m3)と小さいが，不揮発性であることから
中央制御室等の居住性に影響しない。なお，最短の離隔距離は 82m（大湊側補助ボイラー－5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所間）である。
・水加ヒドラジンは 20kg（濃度 60%），0.7m3（濃度 1%）と貯蔵量が小さく，また沸点が 114℃と塩化水素水溶液（58℃）より高く揮発性も低いと考えられることから，中央制御室等の居住性に与える影響は塩化水素に比べ小さいと考えられる。なお，最短の離隔距離は 82m（大湊側補助ボイ
ラー－5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所間）である。
・過酸化水素は，最短の離隔距離が 1359m（2 号機循環水建屋－6 号及び 7
号炉中央制御室間）と比較的離れており，IDLH 値が 75 と塩化水素（IDLH：50）より高く，また沸点が 150℃と塩化水素水溶液（58℃）より高く揮発性が低いと考えられることから，塩化水素に比べ影響は小さい。
・6 フッ化硫黄は，IDLH は設定がなされておらず，有害性が極めて小さい
6 条-別添 1(外事)-1-添付 12-6

ことから，影響はない。なお，最短の離隔距離は 1116m（高圧開閉所－6号及び 7 号炉中央制御室間）
また，窒息性を有するガスとしては，敷地内での貯蔵量が多く，影響が大きいと考えられることから，原子炉格納容器内注入等に用いられる液化窒素
貯槽を対象とする。窒素が漏えいし外気取入口に侵入した場合，酸素ガスとの置換により酸欠状態になることが想定されるため，仮に全量漏えいした場
合にガスが中央制御室等に影響を及ぼすか否かを評価する。
表 4 に評価対象物質及び施設名を，図 5 に敷地内の配置図を示す。
表2

発電所敷地内有毒物質の IDLH 及び沸点

化学物質名

IDLH[ppm]

沸点[℃]

炭酸ガス

40000

-78.5（昇華点）
3

硫酸

3(15mg/m )340

水加ヒドラジン50

114

塩化水素（35%水溶液）

50

58

過酸化水素

75

150

6 フッ化硫黄1000（TLV-TWA 値※） -63.8※TLV-TWA（Threshold Limit Values-Time Weighted Average）値
ACGIH（米国産業衛生専門家会議）にて定められた値で，毎日繰り返し曝露
したときほとんどの労働者に悪影響がみられないような大気中の物質濃度の時間加重平均値で，通常，労働時間が 8 時間／日及び 40 時間／週での値。

6 条-別添 1(外事)-1-添付 12-7

表3
名称

発電所敷地内の有毒物質

内容物

容量

離隔距離
6 号及び 7 号 5 号炉原子炉中央制御 炉 建 屋 内
室
緊急時対
策所

1 号機屋外ボンベ室

炭酸ガス

30kg×16－－

2 号機屋外炭酸ガス

30kg×16－－

3 号機屋外ボンベ室

炭酸ガス

30kg×16－－4 号機屋外炭酸ガス

30kg×16－－

5 号機屋外ボンベ室

炭酸ガス

30kg×16－101m

6 号機屋外ボンベ室

炭酸ガス

30kg×17149m－

7 号機屋外ボンベ室

炭酸ガス

30kg×17－－No.1～4 ボ
ンベ室倉庫

炭酸ガス

30kg,45kg
ボンベ
計 2700kg

1469m

1679m

大湊側補助
ボイラー

希硫酸

250L

273m

82m

大湊側補助
ボイラー

水加ヒドラジン

20kg(60%)0.7m3(1%)

273m

82m

水処理建屋

塩化水素
（塩酸）

5.9m3

1565m

1775m

1 号機
循環水建屋

過酸化水素

0.6m3

1585m

1785m

2 号機
循環水建屋

過酸化水素

0.6m3

1359m

1562m

高圧開閉所

6 フッ化硫黄60874kg

1116m

1325m

ボンベ室

ボンベ室

(500kV GIS)

6 条-別添 1(外事)-1-添付 12-8

表4号炉

評価対象物質及び固定施設名
対象設備名

6 号及び 7 号炉

塩化水素（荒浜側水処理建屋）
液化窒素ガス（液化窒素タンク）

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

図5

敷地内固定施設（屋外設備）の配置図

3.3 評価方法
3.3.1 有毒ガス影響評価（塩化水素）
3.3.1.1 評価の概要
影響評価については次の(1）～(3)を考慮し，貯蔵施設から放出された有毒ガスの中央制御室外気取入口における濃度（IDLH）を評価する。概要について図6 に示す。
(1) 貯蔵施設から流出した有毒物質の大気への放出率
敷地内の固定施設は一定水準の強度を確保して設計されていることから，現実的には損傷容器の損傷孔サイズはそれほど大きいものではなく，有毒物質水溶液の液溜りが広がるには時間を要するものと考えられる。しかし，本評価においては,保守的に貯蔵施設から流出した有毒物質水溶液の液溜
6 条-別添 1(外事)-1-添付 12-9

まりが瞬時に堰底面全体に広がった状態を想定して評価を行う。
液溜りから大気中への有毒物質の放出率は，有毒物質水溶液の液溜りが堰底面積全面に広がった状態で，液溜りからの蒸発，及び堰内での上方への濃度拡散が最終的な定常状態にあるとして，拡散方程式に基づき評価する。
(2) 大気へ放出した有毒物質の大気拡散
有毒物質の濃度評価に用いる相対濃度（χ/Q）は，｢発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針｣の大気拡散の評価にしたがい，年間について
小さい方から順に並べた累積出現頻度 97%に当たる値を用いた。
（3） 中央制御室等における有毒物質の濃度評価について
中央制御室等における濃度については，有毒物質の大気への放出率及び大気拡散の評価により，中央制御室等外気取入口における有毒物質の最大濃度を評価し，判断基準と比較する。
3.3.1.2 大気放出率の算出方法
堰内での拡散による濃度分布は次式の拡散方程式を用いて計算できる。

C
C 
C
w
 (D )  q
t
z z
z
ここで，
q  Q /(Adz)

ただし， q  0 for z  0

C ：濃度[kg/m3]

w ：上向きの流れ[m/s]D ：分子拡散係数[m2/s]

z ：液面からの高さ[m]q ：蒸発による付加項[s-1]
Q ：蒸発流量[m3/s]

A ：液溜り面積[m2]定常状態では堰上端部付近での有毒ガスの濃度勾配に応じて単位時間あたり
大気へ放出されることになるため，次式にて大気放出率を計算できる。

F  DCAz

F ：堰上端部からの大気放出率[kg/s]
D ：分子拡散係数[m2/s]
C ：濃度[kg/m3]
z ：液面からの高さ[m]6 条-別添 1(外事)-1-添付 12-10

A ：液溜り面積[m2]また定常状態において堰上端部で濃度ゼロとなる濃度勾配は，液面からの高さに比例して減少する。
そこで評価においては，液溜りが堰底面全面に広がった状態で，水溶液面直上での濃度が保守的に有毒ガスの飽和蒸気圧に相当する濃度であるとして、液溜りからの蒸発が定常状態になったときの大気放出率を以下のように計算する。

FD

C Ps 

C Ps
A0
z0

MPs
1000RTF ：堰上端部からの大気放出率[kg/s]

D ：分子拡散係数[m2/s]
CPs ：水溶液面直上での濃度[kg/m3]

z 0 ：堰高さ[m]A0 ：堰底面積[m2]M ：分子量[g/mol]

PS ：飽和蒸気圧[Pa]R ：気体定数[8.314 m2 kg/(s2 K mol）]
T ：絶対温度[303 K]

6 条-別添 1(外事)-1-添付 12-11

拡散（大気拡散）2
 Z  h2 
 Y 2   Z  h  X , Y , Z  exp  2 exp
 exp
2 
2 2uY Z
 2Y  2 Z   2 Z 


F

大気放出率

FD

C Ps
A0
z0

拡散（防液堤内）
C
C 
C
w

(D
)q
t
z z
z

χ(X,Y,Z)：評価点（X,Y,Z）の有毒ガスの濃度（kg/m3）
u：風速(m/s)
σY：y 方向（水平方向）の濃度の拡がりのパラメータ(m)σZ：z 方向（鉛直方向）の濃度の拡がりのパラメータ(m)h：発生源の地上からの高さ(m)
図6

有毒ガス大気放出の考え方

3.3.1.3 評価条件
放出率の評価条件を表 5，大気拡散評価の条件を表 6 に示す。
表5
評価点
離隔距離[m]

放出率評価条件（塩化水素）
6 号及び 7 号炉
中央制御室

5 号炉原子炉建屋内
緊急時対策所

1583

1791

塩酸タンク貯蔵量[m3]5.9判断基準(IDLH)：
塩化水素濃度[ppm]50

6 条-別添 1(外事)-1-添付 12-12

表6

項目
大気拡散評価
モデル

気象データ

実効放出継続
時間
放出源及び
放出源高さ

累積出現頻度

建屋巻き込み巻き込みを生じる代表建屋
濃度の評価点大気拡散条件（塩化水素）（1/2）
評価条件
選定理由
審査ガイド ※1 に示されたとガウスプルームモデル
おり設定
建屋影響を受ける大気拡散評価を行うため保守的に地
上風（地上約 10m）の気象デ
柏崎刈羽原子力発電所におけータを使用
る 1 年間の気象データ(1985
審査ガイドに示されたとお年 10 月～1986 年 9 月)り，柏崎刈羽原子力発電所
において観測された 1 年間の気象データを使用
1 時間
放出源：水処理建屋
放出高さ：地上 0m

保守的に 1 時間と設定
審査ガイドに示されたとおり設定
ただし，放出エネルギーによる影響は未考慮

小さい方から累積して 97%（6 号及び 7 号炉中央制御室
及び 5 号炉原子炉建屋内緊急 審査ガイドに示されたとお時対策所に関しては，97%以 り設定下の値が出ないことから，
98.09%値）
放出点から近距離の建屋の考慮する影響を受けるため，建屋による巻き込み現象を考慮
放出源であり，巻き込みの水処理建屋
影響が最も大きい建屋として設定
6号及び7号炉中央制御室，審査ガイドに示されたとお5号炉内緊急時対策所
り設定
6 号及び 7 号炉中央制御室：
1 方位(SSW)

着目方位

5 号炉原子炉建屋内
緊急時対策所：
1 方位(SSW)

審査ガイドに示された評価方法に基づき設定

6 条-別添 1(外事)-1-添付 12-13表6大気拡散条件（塩化水素）（2/2）
項目
評価条件
選定理由
審査ガイドに示されたとおり設定
建屋投影面積283m2
風向に垂直な投影面積のうち最も小さいもの内規 ※2 に示されたとおり設
形状係数
1/2
定
※1：実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド※2：原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）3.3.1.4

評価結果漏えいした塩化水素の中央制御室等外気取入口における濃度の評価結果を
表 7 に示す。結果より，有毒ガスの濃度が IDLH 以下であり問題ないことを確認した。
表7

中央制御室等外気取入口における有毒物質濃度（塩化水素）
6 号及び 7 号炉中央
制御室

評価点

5 号炉原子炉建屋内
緊急時対策所

塩酸タンク貯蔵量[m3]5.9大気放出率[g/s]1.54

離隔距離[m]

1583
3

1791

相対濃度[s/m ]6.90×10-7

6.10×10-7

外気取込口濃度[ppm]

7.23×10-4

6.39×10-4

判断基準(IDLH)：50

塩化水素濃度[ppm]
評価結果

影響なし

3.3.2 有毒ガス影響評価（液化窒素）
3.3.2.1 評価概要
空気中濃度の計算は，以下の考え方で行う。

Kn  K0  M V

K n :室内ガス濃度[Vol％]K 0 :外気中のガス濃度[Vol％]
6 条-別添 1(外事)-1-添付 12-14

影響なしM :ガス放出量[m3]V :空間体積[m3]
酸素欠乏等防止規則によると，酸素欠乏の定義を「空気中の酸素濃度が18%未満の状態」としており，この値を下回ると吐き気やめまい，呼吸困難等の症状が現れることから，空気中のアルゴン等の組成1%を考慮し，居住空間内での窒素濃度限界を81Vol%とする。
また，初期状態における外気中の窒素ガス濃度を78Vol%とする。評価の前提条件として，対象とする設備の窒素ガス放出量から窒素限界濃度に至る体積及びガス放出源からの距離を算出し，それが外気取入口までの離隔距離未満であることを確認する。
また，液化窒素ガスの場合，常温大気中に放出された窒素は急速に沸騰，膨張し，それに伴い体積も数百倍程度に増加する。また，空気中に元々約78%存在する窒素に対しては，蒸発により屋外で濃度差無く均一に拡散する挙動を示すことから，本評価においては，窒素ガスが半球状に一様に膨張すると仮定した。
液化窒素タンクは，1号炉原子炉建屋近傍と5号炉原子炉建屋近傍に設置している。貯蔵量は1号炉側が109m3，5号炉側は108m3であるため，両者を包絡する条件として109m3を設定する。評価条件を表8に示す。
3.3.2.2 評価結果
評価結果を表 9，酸欠雰囲気となる範囲を図 7 に示す。6 号炉及び 7 号炉に最も近い 5 号炉液化窒素貯槽から液化窒素全量が漏えいした場合，窒素の体積は 7.7×104 m3 となる。これが気体のフラッシュにより瞬時全量揮発したモデルとして半球上の領域に均一に拡散したと仮定すると，酸欠雰囲気（酸素分圧 18%以下）となる領域半径は約 107m となる。ここで液化窒素タンクから 6 号及び 7 号炉中央制御室までの離隔距離は約 167m あり，外気取入口付
近において酸欠雰囲気以上に至る程の窒素を中央制御室へと取り込むことはない。また，大気中を拡散する間に更なる希釈効果にも期待できることから，中央制御室への影響はない。
なお，本モデルでは無風の状態を想定している。風が吹いている場合を想定しても，風により拡散が促進され窒息雰囲気の体積はより小さくなること，
仮に中央制御室の空調ルーバに到達した場合であっても窒息雰囲気は風により流されることから，中央制御室の空調バウンダリ内が窒息濃度となるほど長時間中央制御室前面に留まる事はなく，中央制御室への影響はない。
なお，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所については，離隔距離（5 号炉液化
窒素貯槽）が危険距離を下回ることから，次項にて，5 号炉原子炉建屋内緊
急時対策所の窒素濃度について詳細に評価を行う。
6 条-別添 1(外事)-1-添付 12-15表8

評価条件（液化窒素）

項目

数値

Ｋｎ：室内ガス濃度限界値[Vol%]81

Ｋ０：外気中のガス濃度[Vol%]783

液化窒素タンク貯蔵量[m ]

表9
評価点

109

評価結果（液化窒素）

6 号及び 7 号炉中央制御
室

Ｍ ： ガ ス 放 出 量 [m3]5 号炉原子炉建屋内
緊急時対策所

7.7×104（25℃，1atm）

危険距離[m]107

離隔距離（1 号炉
液化窒素貯槽）[m]

1519

1770

離隔距離（5 号炉
液化窒素貯槽）[m]

167

100

影響なし

次項にて
詳細評価

評価結果

6 条-別添 1(外事)-1-添付 12-16

6 条-別添 1(外事)-1-添付 12-17

図 7 評価結果（液化窒素）

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

3.3.2.3 大気拡散を考慮した評価
3.3.2.2 においては，6 号及び 7 号炉中央制御室に窒素ガスが酸欠濃度で到達しないということを評価した。図 7 のように危険範囲が 1 号炉，5 号炉に接近していることから，1 号炉及び 5 号炉また 6 号及び 7 号炉の中央制御室の窒素ガス濃度について詳細に評価を行った。以下(1)～(3)に評価概要を示す。
(1) 液化窒素貯槽から流出した窒素ガスの大気への放出率
液化窒素貯槽に接続されている液相配管に設置された安全弁（25A）の開固着を想定する。有毒ガスの流出速度を算出する流出面積としては，保守的に最大径の配管から 80A とし，またフラッシュ率（瞬時気化率）を保守的に 1と設定し，漏えいした液化窒素は瞬時に気化するとした。有毒ガスの流出速
度は「石油コンビナートの防災アセスメント指針」（消防庁特殊災害室，平成25 年 3 月）に示される液体流出の式において，m3/s から kg/s への換算のた
め液密度を乗じた下式であらわされる。
𝑄𝐿 = 𝑐𝜌𝑆√2𝑔ℎ +
𝑄𝐿
𝑐
𝜌
𝑆
𝑔
ℎ
𝑝0
𝑝

2(𝑝 − 𝑝0 )
𝜌

:有毒ガス流出速度[kg/s]:流出係数[-]:有毒物質密度[kg/m3]:流出面積[m2]:重力加速度[m/s2]:水位[m]:大気圧[Pa]:容器内圧力[Pa](2) 大気へ放出した有毒物質の大気拡散
有毒物質の濃度評価に用いる相対濃度（χ/Q）は，3.3.1 と同様に｢発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針｣の大気拡散の評価にしたがい，年間について小さい方から順に並べた累積出現頻度 97%に当たる値を用いた。
(3) 中央制御室における有毒物質の濃度評価について
中央制御室の外側の有毒物質の濃度は，大気への放出率及び大気拡散の評価により，中央制御室等外気取入口における有毒物質の最大濃度を評価した。
また中央制御室等の内側の有毒物質の濃度の評価には，中央制御室の換気率
0.5 回/h を考慮し最大濃度を評価した。

6 条-別添 1(外事)-1-添付 12-18

評価条件を表 10 に，評価結果を表 11 に示す。室外及び室内濃度の最大値
は，いずれも 1 号炉中央制御室であり，室外では 81.6[Vol%]と判定基準の81[Vol%]を上回るものの，室内濃度は 78.3[Vol%]であり，判定基準を下回る。
以上から，液化窒素貯槽からの漏えいによる 1 号炉，5 号炉原子炉建屋内緊
急時対策所，6 号及び 7 号炉中央制御室への影響はない。

6 条-別添 1(外事)-1-添付 12-19

表 10

項目
大気拡散評
価モデル

気象データ

実効放出継
続時間

大気拡散条件（液化窒素）（1/2）
評価条件
選定理由
審査ガイド ※1 に示されたとガウスプルームモデル
おり設定
建屋影響を受ける大気拡散評価を行うため保守的に地
上風（地上約 10m）の気象デ
柏崎刈羽原子力発電所におけるータを使用
1 年間の気象データ(1985 年 10
審査ガイドに示されたとお月～1986 年 9 月)り，柏崎刈羽原子力発電所
において観測された 1 年間の気象データを使用
1 時間

放出源及び
放出源高さ

放出源：1 号炉液化窒素貯槽
5 号炉液化窒素貯槽
放出高さ：地上 0m

累積出現頻
度

小さい方から累積して 97%

建屋巻き込
み

考慮する

巻き込みを
生じる代表
建屋

原子炉建屋

濃度の評価
点

着目方位

6号及び7号炉中央制御室，5号炉原子炉建屋内緊急時対策所，1号炉中央制御室
5 号炉液化窒素貯槽→6 号及び 7 号炉中央制御室：
3 方位(N,NNE,NE)
5 号炉液化窒素貯槽→5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所：
9 方位(E,ESE,SE,SSE,S,
SSW,SW,WSW,W)

保守的に 1 時間と設定
審査ガイドに示されたとおり設定
ただし，放出エネルギーによる影響は未考慮
審査ガイドに示されたとおり設定
放出点から近距離の建屋の影響を受けるため，建屋による巻き込み現象を考慮
放出源であり，巻き込みの影響が最も大きい建屋として設定
審査ガイドに示されたとおり設定

審査ガイドに示された評価方法に基づき設定

1 号炉液化窒素貯槽→1 号炉中央制御室：
9 方位(NNE,NE,ENE,E,ESE,
SE,SSE,S,SSW)
6 条-別添 1(外事)-1-添付 12-20表 10

大気拡散条件（液化窒素）（2/2）
項目
評価条件
選定理由
審査ガイドに示されたとお2
1 号炉原子炉建屋：2096m
り設定
建屋投影面積25 号炉原子炉建屋：2574m
風向に垂直な投影面積のうち最も小さいもの内規 ※2 に示されたとおり設
形状係数
1/2
定
※1：実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド※2：原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）表 11中央制御室等外気取入口における有毒物質濃度（液化窒素）

放出点

評価点

1 号炉液化窒素
貯槽

5 号炉液化窒素貯槽6 号及び 7 号炉
中央制御室

5 号炉
1 号炉
原子炉建屋内緊
中央制御室
急時対策所

貯蔵量[m3]109

大気放出率[kg/s]

129.2

離隔距離[m]1672

相対濃度[s/m ]3.3×10100-4

1.4×1086-3

1.7×10-3

外気取込口濃度[Vol%]

78.8

81.0

81.6

室内最大濃度[Vol%]

78.7

78.3

78.3

判断基準(IDLH)：
窒素ガス濃度[Vol%]
評価結果

81
影響なし

影響なし

6 条-別添 1(外事)-1-添付 12-21

影響なし4 発電所敷地内の屋内設備からの影響
原子力発電所の建屋内で貯蔵している有毒物質については，ＳＲＶ駆動用
窒素及び消火用二酸化炭素や，バッテリーに内蔵された硫酸，廃液中和処理用の硫酸や苛性ソーダ（水酸化ナトリウム）等が挙げられる。
屋内貯蔵施設については，屋外設備と異なり外的衝撃力により損傷が想定しにくく，更に国内の法規に従い貯蔵・管理されるとともに，万一漏えいが生じた場合でも各建屋の換気空調系により十分に換気希釈されるため，建屋外の固定施設からの流出事故に包含されるものとして，対象から除外する。
また，分析等に使用する試薬については，その種類は多いものの，使用場所が限定されておりかつ適切に保管，換気されていること，貯蔵量，使用量が少ないことから，中央制御室への影響はない。
図 8 には，コントロール建屋バッテリー室内の硫酸と中央制御室との位置関係を示す。

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

図8

発電所敷地内（屋内設備）の有毒物質と中央制御室の位置関係

6 条-別添 1(外事)-1-添付 12-22

添付資料 13船舶の衝突影響評価について
1. 基本方針
最も距離の近い航路でも柏崎刈羽原子力発電所より 30km の離隔距離があり，航路を通行する船舶の衝突により，安全施設が安全機能を損なうことはない。
小型船舶が発電所近傍で漂流した場合でも，敷地前面の防波堤等に衝突して止まることから取水性に影響はない。カーテン・ウォール前面に小型船舶が到達した場合であっても，取水はカーテン・ウォール(水深 8m)下端から深層取水しているため，浮遊する小型船舶により，取水機能が損なわれるような閉塞は生じない設計とする。
船舶の座礁により重油流出事故が発生した場合に，カーテン・ウォールにより深層より取水することにより，復水器及び補機冷却用水の取水性に影響が及ばない設計とする。また，必要に応じてオイルフェンスを設置する措置を講じる。
なお，津波発生時の漂流船舶による影響については，第 5 条（津波による損傷の防止）において取り扱う。
2. 敷地前面の航路について
最も距離の近い航路でも柏崎刈羽原子力発電所より 30km の離隔距離があり，航路を通行する船舶が漂流した場合であっても，敷地に到達することはなく，安全施設が安全機能を損なうことはない。（図 1 参照）
3. 小型船舶等の衝突による影響
航路外の船舶として，発電所周辺の船舶の影響評価を実施する。評価対象の船舶としては，第 5 条（津波による損傷の防止）において抽出した船舶とする。
第 5 条（津波による損傷の防止）では，漂流物の影響評価において，柏崎刈羽原子力発電所の周辺の漂流物となる可能性のある施設・設備等の抽出を行っており，構内（港湾内）の船舶として，燃料等輸送船，浚渫船，土運船，作業船を，構外（港湾外）の船舶として漁船，プレジャーボート，巡視船を抽出している。
構内の船舶，及び，構外の船舶のうち巡視船については，異常気象，海象時，荒天が予測される場合には，必要に応じて，入港の中止・離岸等の措置を取ることとしていることから，漂流船舶とはならないと評価する。
構外の船舶のうち漁船，プレジャーボートについては，荒天等により漂流に至るような場合であっても，投錨等の対応を取ることが可能と考えられる。保守的に，漁船，
プレジャーボートとして小型船舶の漂流を仮定した場合であっても，小型船舶は防波堤等に衝突し止まることで，取水口に到達することはない。（図 2 参照）また，カーテン・ウォール前面に小型船舶が到達した場合であっても，取水はカーテン・ウォー
ル(水深 8m)下端から深層取水しているため，取水への影響はない。（図 3 参照）

6 条-別添 1(外事)-1-添付 13-1

4. 重油の流出による影響
船舶の座礁により重油流出事故が発生した場合に，カーテン・ウォールにより深層から取水することにより，復水器及び補機冷却用水の取水性に影響が及ばない設計とする。
また，必要に応じてオイルフェンスを設置する措置を講じる。なお，外部火災影響
評価では，漂流船舶の重油漏えいに対する検討として，柏崎刈羽原子力発電所から離隔距離約 30km の主要航路上の船舶から漏えいした重油がサイト前面の海域に到達する時間を，過去のタンカーの大規模流出事故から 24 時間程度と推定し，これに対し情報入手からオイルフェンス設置までの所要時間が 11 時間程度であるため，重油が到達するまでにオイルフェンスの展開が可能であるとしている。
（「6 条 別添 4-1 添付資料 5 漂流船舶の二次的影響について」参照）

航路

柏崎刈羽原子力発電所まで
柏崎刈羽原子力発電所

図 1 敷地周辺の航路

6 条-別添 1(外事)-1-添付 13-2

カーテン・ウォール

6 号炉取水口

7 号炉取水口
図 2 防波堤，カーテン・ウォール配置

TMSL＋2500
海水面

HWL TMSL＋1000
LWL TMSL±0

カーテン・ウォール

TMSL-8000
海水の流れ
TMSL-13000
海底図 3 カーテン・ウォール概要図

6 条-別添 1(外事)-1-添付 13-3

添付資料 14
電磁的障害影響評価について
1. 基本方針
安全保護系は，電磁的障害による擾乱に対して，制御盤へ入線する電源受電部へのラインフィルタや絶縁回路の設置，外部からの信号入出力部へのラインフィルタ
や絶縁回路の設置，通信ラインにおける光ケーブルの適用等により，影響を受けない設計としている。
2. サージ・ノイズ，電磁波に対する具体策
電磁的障害には，サージ・ノイズや電磁波の侵入があり，これらは低電圧の計測
制御回路に対して影響を及ぼす恐れがあるため，計測制御回路を構成する安全保護
系制御盤及びケーブルは，フィルタや絶縁回路の設置によりサージ・ノイズの侵入を防止するとともに，鋼製筐体や金属シールド付ケーブルの適用により電磁波の侵入を防止している。（図 1 参照）
計測制御回路を構成する制御盤及びケーブルは原則として以下の設計としている。
(1) サージ・ノイズ対策
a. 電源回路
制御盤へ入線する電源受電部にサージ・ノイズ対策としてフィルタを設置し，外部からのサージ・ノイズの侵入を防止する設計としている。
b. 信号回路
電磁的影響を受けやすい起動領域モニタ及び出力平均モニタについては，サージ・ノイズ対策として必要に応じてフィルタを使用し，外部からのサージ・ノイズの侵入による影響を防止する設計としている。
(2) 電磁波対策
a. 筐体
制御盤の制御部，演算部は鋼製の筐体に格納し，筐体は接地することで電磁波の侵入を防止する設計としている。
ｂ．ケーブル
ケーブルは必要により金属のシールド付ケーブルを使用し，金属シールドは接地して電磁波の侵入を防止する設計としている。
3. 電磁波等の発生源に対する対策
電源ケーブルは信号ケーブルとは別のトレイ・ダクトに敷設し，信号ケーブルはシールド付ケーブルを使用して接地することで計装回路への電磁的影響を防止している。

6 条-別添 1(外事)-1-添付 14-1

制御盤
制御部

※1：ケーブルの金属シールド
は全て接地（侵入防止）
サージ・ノイズ
対策回路

入力信号
※1

内部回路
（制御回路）

サージ・ノイズ
対策回路（侵入防止）

サージ・ノイズ
対策回路

電源
※1

（侵入防止）

図 1 電磁的障害対策の例

6 条-別添 1(外事)-1-添付 14-2

出力信号
※1

添付資料 15
積雪・降下火砕物堆積状態での地震発生時の影響評価について
1. 評価内容
自然現象の重畳評価において抽出された組み合わせ「雪・降下火砕物が堆積している状態での地震発生」についての評価を実施した。自然現象の重畳評価においては主事象（設計基準規模）×副事象（年超過確率 10-2 規模）を想定することを基本としていることから，表 1 に示す 8 パターンを考慮した。
これらの組み合わせのうち，荷重の大きさ等の観点で代表性のある，主事象：
地震，副事象：積雪の組み合わせ，及び主事象：降下火砕物，副事象：地震（ベース負荷：積雪）の 2 通りの評価を実施するものとする。代表性の判断の際の基準については表 2 に示す。
表 1
No.

主事象

重畳評価ケース
副事象
-2

ベース負荷

備考

（設計基準規模）（10 規模）（平均規模）

1

地震(Ss 等)

積雪(115.4cm)

－

－

2

地震(Ss 等)

降下火砕物(3.5cm)

積雪(31.1cm)

No.1 に包絡3風(40.1m/s)

降下火砕物(3.5cm)

積雪(31.1cm)

No.1 に包絡4風(40.1m/s)

積雪(115.4cm)－

No.1 に包絡-25降下火砕物(35.0cm)

地震(10 相当地震動)

積雪(31.1cm)－

6

積雪(167.0cm)

地震(10-2 相当地震動)－

No.5 に包絡7

降下火砕物(35.0cm)

風(27.9m/s)

積雪(31.1cm)

No.5 に包絡8積雪(167.0cm)

風(27.9m/s)－

No.5 に包絡※ 除雪に期待できる施設は積雪荷重について除雪能力を考慮した値とする。
※ 降下火砕物については，確率論的評価を実施していないことから，副事象として考慮する場合は，設計基準規模として設定している噴火規模（VEI5）から 1 段階噴火規模を下げた VEI4 相当を考慮する。

6 条-別添 1(外事)-1-添付 15-1

表 2

水平荷重・堆積荷重の比較

a. 水平荷重
せん断力(kN)(6 号炉原子炉建屋躯

判定

体 38.2(m)-49.7(m))
43.35×103

設計用地震力
比較 a-1風

2.65×103(40.1m/s)
地震
比較 a-2

地震＞風9.7×103(10-2 相当地震動)

地震＞風

風

1.29×103(27.9m/s)

b. 堆積荷重
堆積荷重

判定(N/m2)
積雪(115.4cm)
比較 b-1

降下火砕物(3.5cm)＋積雪(31.1cm)
積雪(167.0cm)

比較 b-2

3,393
1,429

降下火砕物(3.5cm)＋積雪(31.1cm)

4,910

降下火砕物
(35.0cm)

積雪(115.4cm) ＞

6,063

積雪(167.0cm) ＜降下火砕物(35.0cm)＋積雪＋積雪(31.1cm)

6 条-別添 1(外事)-1-添付 15-2

(31.1cm)

2. 評価対象施設について
評価対象施設の抽出フローを図 1 に示す。地震の防護対象が耐震重要度分類
S,B,C クラス，積雪の防護対象が安全重要度クラス１，２，３であることから，地震と積雪・降下火砕物の重畳については，その両方に含まれる設備を評価対象とする。
発電所構内の構築物，系統及び機器
抽出

1 原子炉停止，炉心冷却，使用済燃料プー ル冷却に必要な異常の発生防止の機能，若しくは異常の影響緩和の機能を有する設備

防護対象
安全重要度クラス１，２，３に属する構築物，系
統又は機器

積雪・火山灰堆積状態での地震発生時に必要な構築物，系統及び機器（ 1）又はそれを内包する建屋かNO

積雪・火山灰堆積状態での地震発生時に機能YES維持する，又は損傷を考慮して，代替設備による機能維持や安全上支障のない期間での修復等の対応が可能か

評価完了

NO

YES

NO
耐震重要度分類Sクラス設備か

耐震重要度分類Bクラス設備か

YES

YES

強度評価対象
当該設備の影響評価を実施し，安全機能が維持されることを確認。安全機能が維持されない場合には，対策を実施。
＜想定規模＞(主)地震：Ss × (副)積雪：10-2(主)火山灰：設計基準（+平均積雪） × (副)地震：10-2

図 1

当該設備の影響評価を実施し，安全機能が維持されることを確認。安全機能が維持されない場合には，対策を実施。
＜想定規模＞(主)地震：Bクラス評価用地震動 × (副)積雪：10-2(主)火山灰：設計基準（+平均積雪） × (副)地震：10-2

評価対象施設の考え方

6 条-別添 1(外事)-1-添付 15-3

（NOの対象無し）

3. 安全施設の健全性評価結果抽出された各評価対象施設の直上付近の屋根等の健全性について確認した。
屋根強度評価用の値は，除雪能力を考慮した値とする。
表 3
建屋等
原子炉
建屋

主な評価対象施設

評価部位

評価対象施設判定

原子炉建屋屋根全体

使用済燃料プール等○

コントロール建屋屋根全体

中央制御室等

○

コント
ロール
建屋
タービ

海水熱交換器区域直上の屋根

ン建屋

部分

屋外

非常用所内電源系，非常用所内
電源系空調，原子炉補機冷却水○

系及び原子炉補機冷却海水系

軽油タンク天板及び非常用デ軽油タンク及び非常用ディー

ィーゼル発電機燃料移送系防ゼル発電機燃料移送系

護天板

6 条-別添 1(外事)-1-添付 15-4○

4. 重畳評価の保守性について
上記の副事象の規模の考え方（年超過確率 10-2 規模）については，Turkstra
規則における想定（平均的な値）よりもかなり保守的な設定としている。
年超過確率については，1 年で特定の規模以上の事象が発生する確率となっていることから，例えば年超過確率 10-2/年の規模（言い換えると 100 年に 1 回以上発生する確率が約 63%の規模）は，平均的な規模（年に数回の規模）や年最大値の平均（おおよそ 1 年に１回の規模）よりも，一般的に大きくなると言える。
例として，本資料で対象としている地震と積雪の重畳について，同じく
Turkstra 規則を参照している建築基準法における評価と比較したものを以下に
示す。

表 4

組み合わせる積雪荷重について（建築基準法との比較）
積雪の想定する規模

堆積積雪深
柏崎市 130cm×0.35

建築基準法

地震との組み合わせを考慮する場（建築物荷重指針・合（短期荷重），平均的な積雪荷重を =45.5cm

同解説(2004)）

想定し，建築基準法施行令第 86 条 刈羽村 170cm×0.35に規定する積雪荷重によって生ず=59.5cm

る力の 0.35 倍
今回の重畳評価に採再現期間 100 年における最大値を1 日当たり積雪量の年超過用する考え方

想定

確率 10-2 の規模の値 84.3cm＋最深積雪量の平均値
31.1cm=115.4cm※建築基準法では上記のとおり，簡易式（短期積雪荷重の 0.35 倍）により算出しているが，そこでの想定規模の考え方に基づいて，経験データから冬季の平均的な積雪量を算出した場合，31.1cm となる。

6 条-別添 1(外事)-1-添付 15-5

添付資料 16
避雷鉄塔による遮蔽効果に期待しない場合の落雷影響評価について
1. 評価内容
避雷鉄塔による遮蔽効果に期待しない場合の落雷影響評価を実施した。単独事象としての落雷評価と異なる点は避雷鉄塔による遮蔽効果の有無のみであるため，雷撃電流値の算出方法や安全施設の健全性評価の手法等については添付資料 9（落雷影響評
価について）を参照。
また，自然現象の重畳評価においては主事象（設計基準規模）×副事象（年超過確率 10-2 規模）を考慮するため，落雷が主事象の場合と副事象の場合の 2 パターンを検討する必要があるが，以下の理由により落雷が主事象の場合のみを検討する。
・落雷が主事象の場合は，組み合わせ相手となる自然現象の規模は設計基準よりも小さい年超過確率 10-2 の規模を考慮するが，その場合も避雷鉄塔による遮蔽効果に期待できない可能性がある。
2. 避雷鉄塔遮蔽効果による雷撃電流値への影響について
単独事象としての落雷評価時には，冬季雷のうち約 70%が避雷鉄塔に捕捉されるものとして評価している（添付資料 9 別紙 2「1.2. 雷撃頻度及び最大電流の計算」参照）。今回，この割合を 0%（進入比率 r=1.0）と仮定し，雷撃電流値を算出した。評
価結果を表 1 に示す。
表 1

避雷鉄塔の有無による雷撃電流値への影響評価結果
避雷鉄塔
期待する場合年超過確率 10-4 に相当

156kA

する雷撃電流値（kA）（設計基準雷撃電流値とし期待しない場合

213kAては余裕を見て 200kA）

3. 安全施設の健全性影響評価結果
雷撃電流値 213kA に対する建屋内重要設備の機能健全性について確認した。単独事
象としての落雷評価と同様に，雷サージ電圧が，安全機能を有する設備で要求される
電源盤・制御盤及び計装設備の雷サージ耐電圧値を上回らないことを確認した結果を
表 2 及び表 3 に示す。

6 条-別添 1(外事)-1-添付 16-1

表 2
評価対象設備評価結果（6 号炉）
雷サージ(V)雷 サ ー ジ 評価

200kA 換算 213kA 換算 耐電圧(V)
値(V)

値(V)

1106.21178.1

2000～

影響なし

709.3

755.4

1000～

影響なし

R/B 4F 東側～C/B

238.7

254.3

1000～

影響なし

R/B(4F 東側除く)

226.7

241.4

1000～

影響なし

電 源 盤 ・ 各建屋内・
制御盤

各建屋間

計装設備

R/B 4F 東側～
各建屋

及び各建屋内～R/B(4F 東側除く)
及び各建屋内表 3
評価対象設備評価結果（7 号炉）
雷サージ(V)雷 サ ー ジ 評価

200kA 換算 213kA 換算 耐電圧(V)

電 源 盤 ・ 各建屋内・
制御盤

各建屋間

計装設備

R/B 4F 東側～T/B

値

値

990.8

1055.2

2000～

影響なし

1150.71225.5

15000

影響なし

( 差圧発信器)
R/B 4F 東側～C/B

253.5

269.9

1000～

影響なし

R/B(4F 東側除く)

178.1

189.7

1000～

影響なし

及び各建屋内～R/B(4F 東側除く)
及び各建屋内6 条-別添 1(外事)-1-添付 16-2

添付資料 17
重畳の考え方について
1.1 検討対象
1.1.1 検討対象事象
検討対象とする外部事象は，文献より集約，整理した 83 事象（自然現象 55 事象，人為事
象 28 事象）から類似事象・随伴事象の観点で設計上考慮すべき事象を整理した 61 事象（自然現象 42 事象及び人為事象 19 事象）に対して，地震，津波を加えた 63 事象とする。
1.1.2 単一の事象における評価基準の重畳検討への適合性
単一の自然現象/人為事象として一次評価で評価基準 A～D と判定された事象についても，重畳を考えた場合にはプラントの安全性に影響を及ぼす可能性があるため，検討対象の評
価基準を見直す。単一の自然現象/人為事象で設定した評価基準及び重畳の検討への適用性について表 1 に示す。また，人為事象のうち，意図的事象については重畳の検討の対象外とする。基準 D については，対象事象のうち他事象との相関性（1.2.1 節で検討）が存在す
る場合に留意する。
表 1 評価基準の重畳検討への適用性
評価基準

重畳への適用性検討

基準 A
プラントに影響を与えるほど接近した場所で発生しない。
基準 B
ハザードの進展・襲来が遅く，事前にそのリスクを予知・検知し，ハザードを排
除できる。
基準 C
プラント設計上，考慮された事象と比べて，設備等への影響度が同等若しくはそれ以下，又は，プラントの安全性が損なわれることがない。
基準 D
影響が他の事象に包絡される。

○：発生しない事象については重畳検討においても考慮する必要がない。
×：他事象の影響により進展・襲来が早くなる可能性がないか，また予知・検知・排除が困難な状況とならないか検討する。
×：影響度が他事象以下であっても，重畳を考慮する場合には他事象にその影響度が上乗せされるため，検討する必要がある。

△：基本的には包絡される他事象において検討するが，他事象との相関性や新たな影響モードの発生については適切に考慮する。

検討対象とした外部事象のうち，表 1 の評価基準に該当する事象は以下のとおり。
基準 A
自然 [雪崩]，[結氷板，流氷，氷壁]，[砂嵐]，[洪水]，[池・河川の水位低下]，[河川の迂回]，[干ばつ]，[隕石，衛星の落下]，[土石流]人為 [航空機落下]，[ダムの崩壊]， [パイプライン事故]，[タービンミサイル]
基準 D
自然[ひょう，あられ]→衝突影響について，[竜巻]にて評価。
[氷嵐，雨氷，みぞれ]，[氷晶]→堆積荷重の影響については[積雪]や[火山]に包絡される。閉塞（空調）の影響については[積雪]に包絡される。

6 条-別添 1(外事)-1-添付 17-1

[極限的な圧力(気圧高/気圧低)]→気圧差による影響については[竜巻]に包絡される。
[高潮]，[波浪]，[風津波]，[静振]→高潮（風津波）は耐津波設計において考慮されている。波浪，静振の影響は一時的であるため，防潮堤の設計津波に対する余裕や降水の影響評価で包絡できる。
[海水中の地滑り]→第 5 条（津波による損傷の防止）において[津波]事象として考慮。
[地面隆起(相対的な水位低下)]，[泥湧出]→基礎地盤安定性において評価されている。地面隆起に伴い海水面が相対的に下降するが，潮位変化による取水への影響はない。影響モードについては，[地震]事象として考慮。
[地下水（多量/枯渇）]→土壌に地下水が浸透することにより，地滑りや建屋への浸水が考えられるが，地滑りについては，[地滑り]にて考慮し，浸水については，[地下水による浸食]にて考慮。なお，地下水を水源とした設備はないことから，枯渇による影響はない。
人為[産業施設の事故]，[輸送事故]→[火災・爆発]，[有毒ガス]において評価。
[油流出]→[火災・爆発]，[船舶の衝突]において評価。

1.1.3 重畳検討対象の抽出結果抽出された，重畳の検討対象となる自然現象及び人為事象を以下の表 2 に示す。
表 2 重畳検討対象
No.

No.

自然現象

自然現象

1

地震

18

土の伸縮

2

津波

19

海岸浸食

3

降水

20

地下水による浸食

4

積雪

21

森林火災

5

霜，霜柱

22

生物学的事象

6

風（台風）

23

塩害，塩雲

7

竜巻

24

太陽フレア，磁気嵐

8

霧，靄

9

高温

No.

人為事象

10

低温（凍結）

1

火災・爆発

11

高温水（海水温高）

2

有毒ガス

12

低温水（海水温低）

3

船舶の衝突

13

落雷

4

電磁的障害

14

火山

5

サイト内外での掘削

15

地滑り

6

内部溢水

16

海水中の地滑り

7

重量物輸送

17

土地の浸食，カルスト

8

化学物質の放出による水質悪化

6 条-別添 1(外事)-1-添付 17-2

1.2 事象の特性の整理
1.2.1 相関性のある自然現象の特定
自然現象は，特定の現象がほかの現象を誘発したり，同様の原因（低気温時に頻発等）を有したりする等の因果関係を有し，同時期に発生する事象群が存在する。これらの相関性を持つ自然現象を特定する。相関性のある自然現象を抽出した結果を表 3 に示す。
表 3 相関性のある自然現象
自然現象（※可能性のある最大の組み合わせ）[積雪]，[雪崩]，[霜，霜柱]，[低温]，[低温水]①低温系（[氷嵐，雨氷，みぞれ]，[氷晶]）*1②高温系[高温]，[高温水][降水]，[風(台風)]又は[竜巻]*2，[落雷]，[地下水による浸食]③風水害系（[高潮]，[波浪]，[風津波]，[静振]）*3，[極限的な圧力(気圧高/気圧低)]*4，[地下水（多量/枯渇）][地震]，[津波]④地震系(津波)（[地面隆起(相対的な水位低下)]，[海水中の地滑り]）*5⑤地震系(火山)[地震]，[火山]*6*1 [氷嵐，雨氷，みぞれ]，[氷晶]は，包絡されているとしている積雪と同じ相関タイプに分類されることから，最も影響が厳しい積雪で代表して考慮する。
*2 [風(台風)]と[竜巻]は，特定の箇所に同時に負荷がかからないため，どちらか一方のみを考慮する。
*3 [高潮]，[波浪]，[風津波]，[静振]は，包絡されているとしている津波と異なり，台風等との相関性が存在する。ただし，規模の大きな事象を想定した場合も止水対策の設計余裕の範囲内であると考え，津波で代表して評価する。
*4 [極限的な圧力(気圧高/気圧低)]については，包絡されているとしている竜巻と同じ相関タイプに分類されることから，影響が厳しい竜巻で代表して考慮する。
*5 [地面隆起(相対的な水位低下)]，[海水中の地滑り]については，それぞれ包絡されているとしている地震，津波と同じ相関タイプに分類されることから，地震と津波の影響評価の中で考慮する。
*6 火山性地震の場合の，火山と地震を想定する。
相関タイプ

1.2.2 影響モードのタイプ分類
組み合わせを検討するに当たって，自然現象の影響モードを表 4 の 4 つのタイプに分類する（図 1 参照）。ただし，表 4 で分類されている自然現象は現象毎に大枠で分類したものであり，実際に詳細検討する際には各現象の影響モード毎に検討する（1.3.2 節）。
ここで生物学的事象については，海生生物（くらげ等）と齧歯類（ネズミ等）で影響タイ
プが異なるため，分けて考慮する。

6 条-別添 1(外事)-1-添付 17-3

表 4 影響モードのタイプ分類
特性現象
年間を通してプラントに影響を及 [降水]，[風(台風)]，[積雪]， [霜，霜柱]，
コンスタン ぼすような自然現象（ただし，常時 [霧，靄]，[高温]，[低温(凍結)]，[高温水（海ト型，季節 負 荷 が か か っ て い る わ け で は な 水温高）]，[低温水(海水温低)]， [生物学型い）。若しくは特定の季節で恒常的 的事象(くらげ等)]， [地下水による浸食]
な自然現象。
恒常的ではないが，影響が長期的に [火山]持続するような自然現象。影響持続
持続型
時間が長ければ数週間に及ぶ可能性があるもの。
瞬間的にしか起こらないような自 [地震]，[津波]，[竜巻]，[落雷]，[地滑り]，然現象。
[海水中の地滑り]，[森林火災]，[生物学的瞬間型
影響持続時間が数秒程度（長くても 事象(ネズミ等)]，[太陽フレア，磁気嵐]
数日程度）のもの。
事象進展が緩徐であり，発電所の運 [土地の浸食，カルスト]，[土の伸縮]，[海転に支障をきたすほどの短時間で 岸浸食]，[塩害，塩雲]
緩慢型の事象進展がないと判断される自然現象。
※ 複数の型が該当する自然現象は，保守的な型を割り当てる。(上側が保守的)
例えば風(台風)について，風圧力は瞬間型だが，作業性等の検討においては定常的な負荷が想定されるため，コンスタント型に分類
影響タイプ

コンスタント型

持続型
図 1

季節型

瞬間型
影響モード分類6 条-別添 1(外事)-1-添付 17-4

緩慢型

1.3 重畳影響分類
1.3.1 重畳影響分類方針
自然現象の組み合わせについては，以下のような点で画一的な整理（検討除外基準の設定等）が難しいことから，1.1.3 節で抽出された事象の全ての組み合わせに対して網羅的に検討を実施する。
・例えば瞬間型同士の重畳については，同時に発生する可能性が極めて小さいことから基本
的には重畳を考慮する必要がないが，影響モードや評価対象設備によっては影響持続時
間が長くなることがあるため，個別に検討が必要となる。（例：竜巻の直接的な影響は瞬間型だが，竜巻により避雷鉄塔が壊れた場合には避雷鉄塔が修復されるまで影響が持続する。そのため，竜巻と落雷は両方とも瞬間型に分類されるが，重畳を考慮する必要がある。
）
また，組み合わせを考慮する事象数，規模，及び相関性をもつ自然現象への配慮について
以下に示す。
1.3.1-1 事象数
影響が厳しい事象が重畳することは稀であることから，基本的には 2 つの事象が重畳した場合の影響を検討する。ただし，発生頻度が高い事象については，考慮する組み合わせに関係なく，ベースとして負荷がかかっている状況を想定する（図 2 参照）。例えば，地震と火山の組み合わせを考慮する場合も，ベース負荷として積雪や降水の影響についても考慮する。
ただし，1.2.1 節で示した，相関性のある低温系，高温系，風水害系，地震系については，それぞれが同時に発生しているものとして考慮する。

主事象A

副事象B

Const.型及び季節型はベースとして負荷を常に
考慮する
ベース負荷
事象A×事象B

図 2

ベース負荷の考え方

1.3.1-2 規模組み合わせる事象の規模については，基本的には単純性・保守性のために，主事象として設計基準で想定している規模，副事象として年超過確率 10-2（プラント寿命期間を考慮して設定）の規模の事象を想定する。ただし，随伴事象等の相関性が高い事象の組み合わせについては，設計基準規模の事象同士が重畳することを考慮する。
上記の相関性が低い事象の組み合わせの規模の考え方については，Turkstra 規則よりも保守的な設定※としている。Turkstra 規則の考え方は，建築基準法や，土木学会「性能設計における土木構造物に対する作用の指針」，国土交通省「土木・建築にかかる設計の基本」，
ANSI(米国国家規格協会)等で採用されている。Turkstra 規則は主たる作用（主事象）の最大値と従たる作用（副事象）の任意時点の値の和として作用の組み合わせを考慮する。
※Turkstra 規則はもともと，従たる作用は平均的な値（例えば，地震×積雪を考慮する
場合に，地震荷重を Ss とすると，積雪堆積荷重は平均積雪深）を想定しているため，
年超過確率 10-2 の規模は保守側である（添付資料 15「4. 重畳評価の保守性について」参照）。

6 条-別添 1(外事)-1-添付 17-5

1.3.1-3 相関性をもつ自然現象への配慮
1.3.1-1 節のとおり，相関性をもつ自然現象は同時に発生することを想定し，相関性をもつ事象のセット＋他事象の組み合わせを考慮する。
相関性をもつ事象のセット＋他事象を検討するための前処理として，相関性をもつ事象のセット内で，単一事象時に想定している影響モード以外の新たな影響モードの有無，及び増長されるモードの有無を確認し，特別な配慮が必要か検討した結果を以下に示す。

特別な配慮が必要か検討

事象
A

事象
B

事象
C

相関性あり
図 3 相関性をもつ自然現象への配慮①低温系，②高温系
雪崩とひょう，あられは特定の箇所に同時に負荷がかからない。そのほかの事象について
は，それぞれが異なる影響モード（表 5 参照）であることから重畳した場合も影響が増長するような影響モードは存在せず，新たな影響モードについても起こり得ない。
表 5 低温系，高温系の影響モード
自然現象
影響モード
[積雪]
堆積荷重
[雪崩]
衝突荷重*
[ひょう，あられ]
衝突荷重*
低温系[霜，霜柱]－[低温(凍結)]外気温度低(凍結)[低温水(海水温低)]－[高温]
外気温度高(冷却機能低下：空調)
高温系[高温水(海水温高)]
海水温度高(冷却機能低下：海水系)* 衝突荷重は特定の箇所に同時に負荷がかからない。
③風水害系
風水害系の影響モードを表 6 に示す。竜巻に伴う止水対策（水密扉等）への影響については，設計基準竜巻に対して機能が損なわれない設計とする。竜巻に伴う落雷対策への影響については，避雷鉄塔が倒壊する可能性があるが，落雷以外の事象への影響は存在しない（他事象との重畳を評価する際には考慮不要）。

6 条-別添 1(外事)-1-添付 17-6

表 6 風水害系の影響モード
自然現象
[降水]
[風（台風）][竜巻]

影響モード
浸水，堆積荷重
風圧荷重*，取水口閉塞
風水害
風圧荷重*，気圧差荷重，飛来物衝突荷重，
系
取水口閉塞
[落雷]
雷サージ＆誘導電流[地下水による浸食]
地盤不安定，浸水* 風（台風）と竜巻は同じ風圧荷重の影響モードが存在するが，竜巻評価における基準風速
策定の際に用いている風速データについては風（台風）の影響を含んだ値となっていることから，風（台風）の組み合わせ荷重については竜巻評価に包絡されている。

④地震系（津波）
地震随伴津波については，止水対策等により安全機能が損なわれない設計とする（第 5 条
耐津波設計方針で説明）。
⑤地震系（火山）
地震系（火山）の影響モードを表 7 に示す。火山性地震における，火山のプラントへの影響については，地震の本震と同時にプラントに襲来する可能性は低く，ある程度の時差をもって襲来するものと思われる。また，火山性地震についてはそのほかの地震源による地震よりも大幅に危険性が低いことが評価されており（火山影響評価で実施），プラントへの地
震動による影響は無視できる。

[地震]
地震系
(火山)

[火山]

表 7 地震系（火山）の影響モード
自然現象
影響モード
地震荷重，地盤沈下，地面隆起（相対的な水位低下）
堆積荷重，取水口閉塞，空調閉塞，腐食，相間短絡

以上より，相関性をもつ事象のセットについて，単一事象時に想定している影響モード以外の新たな影響モードがないこと，及び増長されるモードが存在しないことが確認されたため，相関性をもつ事象のセット＋他事象での増長する影響を確認する際に，相関性をもつ
事象について特別に配慮する必要はない。

6 条-別添 1(外事)-1-添付 17-7

1.3.1-4 影響パターン
組み合わせを考慮した場合に発電用原子炉施設に与える影響パターンを以下の 3 つの観点で分類した。

自然現象の組み合わせ

組み合わせた場合も影響が増長しないもの（逆に影響が小さくなるものを含む）

YES

a（評価完了）

YES

b（評価完了）

YES

c（評価完了 ）

NO

同時に発生する可能性が極めて低いものNO

増長する影響について，
単一事象の検討で包絡されている，又は単一の事象の設計余裕に包絡されているもの

NOd（詳細検討 ）
評価内容については表9に記載

図 4

影響パターン選定フロー

上記 a, b に該当する自然現象の組み合わせについては，安全施設の安全機能が損なわれない。
上記 c, d に該当する自然現象の組み合わせについては，事象が単独で発生した場合の影響と比較して，複数の事象が重畳することで影響が増長される組み合わせとなるが，その増長する影響パターンについては図 5 のとおり 4 つに分類した。

6 条-別添 1(外事)-1-添付 17-8

Ⅰ．各事象から同じ影響がそれぞれ作用し，重ね合わさって増長するケース

事象①

Ⅱ．事象②によって外部事象防護対象施設
を外部事象から防護する建屋等が機能喪失することにより，事象①の影響が増長するケース

事象
②

事象
①

事象
②

建屋等

建屋等

外部事象防護対象施設

外部事象防護対象施設

例：積雪＋降下火砕物＝堆積荷重増

例：地震＋津波＝地震により止水機能が喪失して浸水量増

Ⅲ-1．他事象の作用により前提条件が変化
し，影響が増長するケース
事象①

Ⅲ-2．他事象の作用により影響が及ぶようになるケース

事象
②

事象
①

建屋等

建屋等

外部事象防護対象施設
例：降下火砕物＋降水＝密度増による堆積荷重増例：森林火災＋強風＝風速増による火線強度増

事象②

外部事象防護対象施設
例：降下火砕物＋降水＝斜面に堆積した降下火砕物が大量の降水で滑り，衝撃荷重発生

図 5 重畳による増長パターン分類

1.3.2 重畳影響分類結果
事象の重畳影響について 1.3.1 に基づき，a, b, c, d に分類（c, d については更にⅠ，
Ⅱ，Ⅲ-1，Ⅲ-2 に分類）した結果について表 8 に示す。

6 条-別添 1(外事)-1-添付 17-9

表 8 自然現象／人為事象の重畳 マトリックス（1/3）
No.

事象①

事象②
No.

事象

1

地震

地震系
2

津波

6 条-別添 1(外事)-1-添付 17-10

3

降水

4

風（台風）

5

風水害系

竜巻

6

落雷

7

地下水による浸食

8

積雪

低温系
9
10
11
12
高温系
13
14 霧，靄

霜，霜柱
低温（凍結）
低温水（海水温低）高温
高温水（海水温高）

15 火山

16
17
18
19
20

地滑り
海水中の地滑り
土地の浸食，カルスト
土の伸縮
海岸浸食

21 森林火災
22 生物学的事象
23 塩害，塩雲
24 太陽フレア，磁気嵐
25 火災・爆発
26 有毒ガス27 船舶の衝突
28 電磁的障害
29 サイト内外での掘削
30 内部溢水
31 重量物輸送
32 化学物質の放出による水質悪化

1

損傷・機能喪失モード
損傷・機能喪失モード①荷重（地震荷重）②地盤沈下（変位）③地面隆起（相対的な水位低下）④泥湧出①浸水②荷重（衝突）襲来物・波力③浮力④閉塞（取水）
襲来物・海底砂移動⑤冷却機能低下：海水系①浸水②荷重（堆積）①荷重（風圧）②閉塞（取水）①荷重（風圧）②荷重（気圧差）③荷重（衝突）④閉塞（取水）①雷サージ＆誘導電流①地盤不安定②浸水①荷重（堆積）②相間短絡③閉塞（空調）①①外気温度低（凍結）①①外気温度高（冷却機能低下：空調）①海水温度高（冷却機能低下：海水系）①①荷重（堆積）②閉塞（取水）③閉塞（空調）
④腐食
⑤相間短絡
⑥水質汚染
⑦大気汚染
①荷重（衝突）①閉塞（取水）①地盤不安定①地盤不安定①冷却機能低下：海水系①熱影響②外気取入機器及び人への影響①閉塞（取水）①個別機器の損傷
①腐食
①誘導電流
①熱影響
②外気取入機器及び人への影響①人への影響①閉塞（取水）①電磁的影響①ケーブル・配管損傷②斜面倒壊①被水・没水①燃料集合体落下，重機転倒①冷却効率低下
②腐食

2

3

4

津波

降水

風（台風）

地震系

事象

①荷重（地震 ②地盤沈下
荷重）
（変位）

③地面隆起
（相対的な水 ④泥湧出
位低下）

①浸水

-

5

6

7

竜巻

落雷

地下水による浸食

風水害系

地震

②荷重（衝
突）
③浮力
襲来物・波力①荷重（風圧）②荷重（気圧 ③荷重（衝
差）
突）

a
a
a
a
a

b
a
a
a
a

a
a
a
a
a

b
a
a
a
a

b
a
a
a
a

④閉塞（取
水）

①雷サージ
＆誘導電流

①地盤不安
定

d（Ⅱ）
a
a
a
a

b
a
a
a
a

d（Ⅱ）
a
a
a
a

a
a
a
a
a

d（Ⅱ）
a
a
a
a

②浸水

-

-

-

-

-

-

a

a

b

a

b

a

b

a

d（Ⅱ）

a

a

-

-

-

-

a

a

a

a

a

a

a

a

d（Ⅱ）

a

a

-

-

-

-

a

a

a

b

a

a

a

b

a

a

a

a
a
b
a
b
b
b
a
a
a
a
d（Ⅲ-1）
a
a
a
a
a
a
a
a
d（Ⅲ-1）
a
a
a
a
a
a
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a

a

a
a
a

b
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
d（Ⅰ）
a
a
a
a
a
a
a
a
d（Ⅰ）
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
c（Ⅰ）
a

a
a
a
c（Ⅰ）
a

a
a
a
c（Ⅰ）
a

b
a
a
a
b

c（Ⅰ）
c（Ⅰ）
c（Ⅰ）
a
a
a
a
d（Ⅲ-1）
a
a
a
a
a
a
a
a
d（Ⅲ-1）
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
d（Ⅰ）
a
a
b
a
a
a
a
a
a
b
a
a
b
a
a
d（Ⅰ）
a
a
a
a
a
a
b
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
d（Ⅱ）
a
d（Ⅱ）
a
d（Ⅱ）
a

a
a
a
b
a
a
a
a
a
a
a
a
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
a
a
b
a
a
a
a
a
a
b
a
a
b
a
a
d（Ⅰ）
a
a
a
a
a
a
b
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
d（Ⅲ-1）
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
b
a
a
a
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
a
a
b
a
a
a
a
a
a
d（Ⅰ）
a
a
b
a
a
d（Ⅰ）
a
a
a
a
a
a
b
a
a
a
a
a
a
a

-

②閉塞（取
水）

-

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

-

①荷重（風
圧）

-

a
a
b
a
b
b
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

-

②荷重（堆
積）

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

-

④閉塞（取
水）
⑤冷却機能
①浸水
襲来物・海底 低下：海水系
砂移動

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

表 8 自然現象／人為事象の重畳 マトリックス（2/3）
No.

事象①

事象②
No.

事象

1

地震

地震系
2

津波

6 条-別添 1(外事)-1-添付 17-11

3

降水

4

風（台風）

5

風水害系

竜巻

6

落雷

7

地下水による浸食

8

積雪

低温系
9
10
11
12
高温系
13
14 霧，靄

霜，霜柱
低温（凍結）
低温水（海水温低）高温
高温水（海水温高）

15 火山

16
17
18
19
20

地滑り
海水中の地滑り
土地の浸食，カルスト
土の伸縮
海岸浸食

21 森林火災
22 生物学的事象
23 塩害，塩雲
24 太陽フレア，磁気嵐
25 火災・爆発
26 有毒ガス27 船舶の衝突
28 電磁的障害
29 サイト内外での掘削
30 内部溢水
31 重量物輸送
32 化学物質の放出による水質悪化

8

9

10

11

低温系
事象

損傷・機能喪失モード
損傷・機能喪失モード①荷重（地震荷重）②地盤沈下（変位）③地面隆起（相対的な水位低下）④泥湧出①浸水②荷重（衝突）襲来物・波力③浮力④閉塞（取水）
襲来物・海底砂移動⑤冷却機能低下：海水系①浸水②荷重（堆積）①荷重（風圧）②閉塞（取水）①荷重（風圧）②荷重（気圧差）③荷重（衝突）④閉塞（取水）①雷サージ＆誘導電流①地盤不安定②浸水①荷重（堆積）②相間短絡③閉塞（空調）①①外気温度低（凍結）①①外気温度高（冷却機能低下：空調）①海水温度高（冷却機能低下：海水系）①①荷重（堆積）②閉塞（取水）③閉塞（空調）
④腐食
⑤相間短絡
⑥水質汚染
⑦大気汚染
①荷重（衝突）①閉塞（取水）①地盤不安定①地盤不安定①冷却機能低下：海水系①熱影響②外気取入機器及び人への影響①閉塞（取水）①個別機器の損傷
①腐食
①誘導電流
①熱影響
②外気取入機器及び人への影響①人への影響①閉塞（取水）①電磁的影響①ケーブル・配管損傷②斜面倒壊①被水・没水①燃料集合体落下，重機転倒①冷却効率低下
②腐食

積雪

霜，霜柱

低温水（海水
低温（凍結）
温低）
①外気温度
低（凍結）

12

13
高温系
高温水（海水
高温
温高）

②相間短絡

③閉塞（空
調）

d（Ⅲ-1）
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

d（Ⅱ）
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
a
d（Ⅰ，Ⅲ-1）
d（Ⅲ-1）
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
d（Ⅲ-1）
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
b
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
d（Ⅰ）
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
d（Ⅰ）
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
d（Ⅰ）
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
c（Ⅲ-1）
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

15

16

火山

地滑り

①海水温度
①外気温度
高（冷却機能高（冷却機能①低下：海水低下：空調）
系）

①荷重（堆
積）

①-

14
霧，靄

①-

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

①荷重（堆
積）

②閉塞（取
水）

③閉塞（空
調）

a
a
a
a
a

d（Ⅲ-1）
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

17

18

海水中の地 土地の浸食，
滑り
カルスト

19
土の伸縮

⑤相間短絡

⑥水質汚染

⑦大気汚染

①荷重（衝
突）

①閉塞（取
水）

①地盤不安
定

①地盤不安
定

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

b
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

b

a

a

a

a

a

a

d（Ⅰ）

a

a

a
a
d（Ⅰ，Ⅲ-1）
d（Ⅲ-2）
a
a
a
a
a
a
a
a
d（Ⅰ，Ⅲ-1）
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
b
a
a
a
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
d（Ⅰ）
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
d（Ⅲ-1）
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
d（Ⅰ）
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
d（Ⅲ-1）
b
a
b
b
a
a
a
a
a
d（Ⅲ-1）
a
a
a
a
a
a
a
a
b
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
b
a
a
a
a
a
d（Ⅰ）
a
a
a
a
a
a
b
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
b
a
a
a
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

④腐食

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
d（Ⅰ）
a
a
a
a
a
a
b
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

表 8 自然現象／人為事象の重畳 マトリックス（3/3）
事象①

事象②
No.

事象

1

地震

地震系
2

津波

6 条-別添 1(外事)-1-添付 17-12

3

降水

4

風（台風）

5

風水害系

竜巻

6

落雷

7

地下水による浸食

8

積雪

低温系
9
10
11
12
高温系
13
14 霧，靄

霜，霜柱
低温（凍結）
低温水（海水温低）高温
高温水（海水温高）

15 火山

16
17
18
19
20

地滑り
海水中の地滑り
土地の浸食，カルスト
土の伸縮
海岸浸食

21 森林火災
22 生物学的事象
23 塩害，塩雲
24 太陽フレア，磁気嵐
25 火災・爆発
26 有毒ガス27 船舶の衝突
28 電磁的障害
29 サイト内外での掘削
30 内部溢水
31 重量物輸送
32 化学物質の放出による水質悪化

No.

20

21

22

23

事象

海岸浸食

森林火災

生物学的事象塩害，塩雲

損傷・機能喪失モード
損傷・機能喪失モード①荷重（地震荷重）②地盤沈下（変位）③地面隆起（相対的な水位低下）④泥湧出①浸水②荷重（衝突）襲来物・波力③浮力④閉塞（取水）
襲来物・海底砂移動⑤冷却機能低下：海水系①浸水②荷重（堆積）①荷重（風圧）②閉塞（取水）①荷重（風圧）②荷重（気圧差）③荷重（衝突）④閉塞（取水）①雷サージ＆誘導電流①地盤不安定②浸水①荷重（堆積）②相間短絡③閉塞（空調）①①外気温度低（凍結）①①外気温度高（冷却機能低下：空調）①海水温度高（冷却機能低下：海水系）①①荷重（堆積）②閉塞（取水）③閉塞（空調）
④腐食
⑤相間短絡
⑥水質汚染
⑦大気汚染
①荷重（衝突）①閉塞（取水）①地盤不安定①地盤不安定①冷却機能低下：海水系①熱影響②外気取入機器及び人への影響①閉塞（取水）①個別機器の損傷
①腐食
①誘導電流
①熱影響
②外気取入機器及び人への影響①人への影響①閉塞（取水）①電磁的影響①ケーブル・配管損傷②斜面倒壊①被水・没水①燃料集合体落下，重機転倒①冷却効率低下
②腐食

①冷却機能
①熱影響
低下：海水系

②外気取入
機器及び人
への影響

①閉塞（取
水）

①個別機器
の損傷

①腐食

24
太陽フレア，
磁気嵐

①誘導電流

25

26

27

28

29

30

31

火災・爆発

有毒ガス

船舶の衝突

電磁的障害

サイト内外での掘削

内部溢水

重量物輸送

②外気取入
機器及び人
への影響

①人への影
響

①閉塞（取
水）

①電磁的影
響

①ケーブル・
②斜面倒壊
配管損傷

①熱影響

32
化学物質の放出による水質
悪化

①燃料集合
①冷却効率
①被水・没水 体落下，重機
低下
転倒

②腐食

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

c（Ⅲ-1）
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

d（Ⅰ）

a

a

a

a

a

a

b

a

a

a

a

a

a

a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
d（Ⅲ-1）
a
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
d（Ⅲ-1）
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
d（Ⅰ）
a
a
a
d（Ⅰ）
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
d（Ⅰ）
a
a
a
a
a
a
d（Ⅰ）
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
c（Ⅲ-1）
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
c（Ⅲ-1）
a
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a

a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
b
a
a
a
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
a
a
a
a
a
a
b
a
a
a
a
a
d（Ⅰ）
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a

a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
d（Ⅰ）
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a

a
a
a

a
a

1.4 個別評価
プラントへの影響が想定される重畳（1.3.2 で c,d に分類されたもの）について，個別に検討を実施する。ここで，「重畳の結果を個別に評価するもの」，「他の重畳事象で代表させるもの」，「単一の事象の検討で包絡されている，若しくは単一の事象の設計余裕に包絡されているもの（1.3.2 の c）」に整理し検討する。
（例：積雪＋降水の堆積荷重は，積雪＋火山の堆積荷重以下であることからそちらで代表させる。）
検討結果を表 9 に示す。荷重評価については，荷重の大きさ等の観点で代表性のある，
地震，積雪，火山の組み合わせに対して影響評価を実施し，問題ないことを確認した。

6 条-別添 1(外事)-1-添付 17-13

表 9 事象の重畳 個別検討対象抽出結果（1／6）（太字は重畳の結果を個別に評価するもの）
重畳事象（事象①×事象②）

影響パターン(増長パターン)

検討結果

1

地震（地震荷重）×積雪（堆積）※ベース負荷として降水（堆積）を考慮

d(Ⅲ-1)2

地震（地震荷重）×火山（堆積）※ベース負荷として積雪（堆積）及び降水（堆積）を考慮

d(Ⅲ-1)

3

風（風荷重）×積雪（堆積）※ベース負荷として降水（堆積）を考慮

d(Ⅲ-1)

4

風（風荷重）×火山（堆積）※ベース負荷として積雪（堆積）及び降水（堆積）を考慮

d(Ⅲ-1)

5

積雪（堆積）×火山（堆積）※ベース負荷として降水（堆積）を
考慮

d(Ⅰ)

6

積雪（堆積）×降水（堆積）

d(Ⅰ，
Ⅲ-1)

安全施設は，地震又は積雪が個別に発生した場合に安全機能が喪失しないことを確認している。
仮に，建屋等に雪が堆積している状態で地震が発生した場合に，事象個別での評価から増長する影響が考えられることから，影響評価を実施する。
→評価対象施設に対する影響評価を実施し，問題ないことを確認した。
（添付資料 15）
安全施設は，地震又は火山が個別に発生した場合に安全機能が喪失しないことを確認している。
仮に，建屋等に降下火砕物が堆積している状態で地震が発生した場合に，事象個別での評価から増長する影響が考えられることから，影響評価を実施する。
→評価対象施設に対する影響評価を実施し，問題ないことを確認した。
（添付資料 15）
安全施設は，風又は積雪が個別に発生した場合に安全機能が喪失しないことを確認している。仮に，建屋等に雪が堆積している状態で風が発生した場合に，事象個別での評価から増長する影響が考えられる。
→No.1,2 で代表（添付資料 15）
安全施設は，風又は火山が個別に発生した場合に安全機能が喪失しないことを確認している。仮に，建屋等に降下火砕物が堆積している状態で風が発生した場合に，事象個別での評価から増長する影響が考えられる。
→No.1,2 で代表（添付資料 15）
安全施設は，積雪又は火山が個別に発生した場合に安全機能が喪失しないことを確認している。
仮に，建屋等に降下火砕物と積雪が同時期に堆積した場合に，事象個別での評価から増長する影響が考えられることから，影響評価を実施する。
→火山において評価
安全施設は，積雪又は降水が個別に発生した場合に安全機能が喪失しないことを確認している。
仮に，建屋等に雪が堆積している状態で雨水が染み込むことにより荷重増加した場合に，事象個別での評価から増長する影響が考えられる。
→No.5（水分を含む）で代表

No.

6 条-別添 1(外事)-1-添付 17-14

表 9 事象の重畳 個別検討対象抽出結果（2／6）（太字は重畳の結果を個別に評価するもの）
影響パターン(増長パターン)

6 条-別添 1(外事)-1-添付 17-15

No.

重畳事象
（事象①×事象②）7火山（堆積）×降水（堆積）

d(Ⅰ，
Ⅲ-1)

8

竜巻（衝突）×地震（地震荷重）

d(Ⅱ)

9

低温（凍結）×地震（地震荷重）

d(Ⅱ)

10

落雷（雷サージ＆誘導電流）×地震（地震荷重）d(Ⅱ)

11

落雷（雷サージ＆誘導電流）×風（風
圧）

d(Ⅱ)

検討結果
安全施設は，火山又は降水が個別に発生した場合に安全機能が喪失しないことを確認している。
仮に，建屋等に降下火砕物が堆積している状態で雨水が染み込むことにより荷重増加した場合に，事象個別での評価から増長する影響が考えられる。
→No.5（水分を含む）で代表
安全施設は，竜巻又は地震が個別に発生した場合に安全機能が喪失しないことを確認している。
仮に，地震により竜巻対策である固縛器具が破損した場合に，事象個別での評価から増長する影響が考えられる。
→固縛器具が破損した場合は，安全上支障のない期間で復旧するものとする。
安全施設は，低温又は地震が個別に発生した場合に安全機能が喪失しないことを確認している。
仮に，地震により常用換気空調系が破損した場合に，事象個別での評価から増長する影響が考えられる。
→常用換気空調系が破損する規模の地震が発生した場合には，プラントは自動停止している可能性が極めて高く，また自動停止しない場合も低温影響については進展が緩やかであることからスクリーニングアウト。
安全施設は，落雷又は地震が個別に発生した場合に安全機能が喪失しないことを確認している。
仮に，地震により避雷鉄塔が損壊した場合に雷撃電流値が増加する可能性があり，事象個別での評価から増長する影響が考えられる。
→避雷鉄塔が破損する規模の地震が発生した場合には，プラントは自動停止している可能性が極めて高いことからスクリーニングアウト。また，避雷鉄塔に期待しない場合の落雷による影響
評価についても実施し，問題ないことを確認した。
（添付資料 16）
安全施設は，落雷又は風が個別に発生した場合に安全機能が喪失しないことを確認している。仮に，風の影響等により避雷鉄塔が損壊した場合に雷撃電流値が増加する可能性があり，事象個別での評価から増長する影響が考えられる。
→No.10 で代表

表 9 事象の重畳 個別検討対象抽出結果（3／6）（太字は重畳の結果を個別に評価するもの）
重畳事象（事象①×事象②）

影響パターン(増長パターン)

12

落雷（雷サージ＆誘導電流）×竜巻
（衝突）

d(Ⅱ)

13

落雷（雷サージ＆誘導電流）×津波
（波力等）

d(Ⅱ)

14

地下水による浸食（浸水）×地震（地
震荷重）

d(Ⅱ)

15

地下水（浸水）×降水（浸水）d(Ⅲ-1)

16

積雪（相間短絡）×降水（堆積）d(Ⅲ-1)

No.

検討結果

6 条-別添 1(外事)-1-添付 17-16

安全施設は，落雷又は竜巻が個別に発生した場合に安全機能が喪失しないことを確認している。
仮に，竜巻の飛来物等により避雷鉄塔が損壊した場合に雷撃電流値が増加する可能性があり，事象個別での評価から増長する影響が考えられる。
→No.10 で代表
安全施設は，落雷又は津波が個別に発生した場合に安全機能が喪失しないことを確認している。
仮に，津波の波力等により避雷鉄塔が損壊した場合に雷撃電流値が増加する可能性があり，事象個別での評価から増長する影響が考えられる。
→No.10 で代表
安全施設は，地下水又は地震が個別に発生した場合に安全機能が喪失しないことを確認している。仮に，地震荷重により排水設備が損壊した場合に，事象個別での評価から増長する影響が考えられる。
→内部溢水において評価
安全施設は，地下水又は降水が個別に発生した場合に安全機能が喪失しないことを確認している。仮に，雨水により地下水量が増加した場合に，事象個別での評価から増長する影響が考えられる。
→内部溢水において評価
安全施設は，積雪又は降水が個別に発生した場合に安全機能が喪失しないことを確認している。
仮に，降水により雪が湿った場合，相間短絡の可能性が高まり，事象個別での評価から増長する影響が考えられる。
→相間短絡が発生したとしても外部電源喪失であり，非常用ディーゼル発電機が建屋内施設であることから積雪・降水の影響は受けないため，対応可能。

表 9 事象の重畳 個別検討対象抽出結果（4／6）（太字は重畳の結果を個別に評価するもの）

6 条-別添 1(外事)-1-添付 17-17

No.

重畳事象
（事象①×事象②）

影響パターン(増長パターン)

17

積雪（相間短絡）×火山（相間短絡）

d(Ⅰ)

18

火山（相間短絡）×降水（堆積）d(Ⅲ-1)

19

積雪（空調）×火山（空調）

d(Ⅰ)

20

地滑り（衝突）×積雪（堆積）d(Ⅲ-1)

21

地滑り（衝突）×降水（堆積）d(Ⅲ-1)

検討結果
安全施設は，積雪又は火山が個別に発生した場合に安全機能が喪失しないことを確認している。
仮に，降下火砕物火山と積雪が同時期に堆積した等で相間短絡の可能性が高まり，事象個別での評価から増長する影響が考えられる。
→相間短絡が発生したとしても外部電源喪失であり，非常用ディーゼル発電機が建屋内施設であることから積雪・降下火砕物の影響は受けないため，対応可能。
安全施設は，火山又は降水が個別に発生した場合に安全機能が喪失しないことを確認している。
仮に，降水により降下火砕物が湿った場合，相間短絡の可能性が高まり，事象個別での評価から増長する影響が考えられる。
→相間短絡が発生したとしても外部電源喪失であり，非常用ディーゼル発電機が建屋内施設であることから降下火砕物・降水の影響は受けないため，対応可能。
安全施設は，積雪又は火山が個別に発生した場合に安全機能が喪失しないことを確認している。
仮に，積雪と降下火砕物が同時期に堆積した場合，非常用換気空調系への影響が増長し，事象個別での評価から増長する影響が考えられることから，影響評価を実施する。
→堆積高さで厳しいのは，主事象が積雪（設計基準 167cm），副事象が火山(VEI4 3.5cm)の組み合
わせ(合計 170.5cm)となるが，その場合も非常用換気空調系給・排気口(一番低い箇所の地上高2.8m)まで達しない。
安全施設は，地滑り又は積雪が個別に発生した場合に安全機能が喪失しないことを確認している。仮に，雪が堆積した状態で地滑りが発生した場合，事象個別での評価から増長する影響が考えられる。
→地滑りの規模が増加することが考えられるが，周辺斜面と建屋については，十分の裕度を持った離隔距離が保たれている。
安全施設は，地滑り又は降水が個別に発生した場合に安全機能が喪失しないことを確認している。仮に，地滑りが発生した際に雨水で地面が湿っている場合，事象個別での評価から増長する影響が考えられる。
→No.20 と同様

表 9 事象の重畳 個別検討対象抽出結果（5／6）（太字は重畳の結果を個別に評価するもの）
影響パターン(増長パターン)

重畳事象（事象①×事象②）22

火山（堆積）×降水（堆積）d(Ⅲ-2)

23

低温（凍結）×風（風圧）c(Ⅲ-1)

24

火災・爆発（熱影響等）×風（風圧） c(Ⅲ-1)

6 条-別添 1(外事)-1-添付 17-18

No.

検討結果
安全施設は，火山又は降水が個別に発生した場合に安全機能が喪失しないことを確認している。
降下火砕物が雨水により湿ることで地滑りのような状況が発生する可能性があり，事象個別での評価から増長する影響が考えられる。
→地滑り評価で代表する。
安全施設は，低温又は風が個別に発生した場合に安全機能が喪失しないことを確認している。仮に，低温状態で風が発生した場合に熱伝達の変化が想定され，事象個別での評価から増長する影響が考えられる。
→低温（単独）の評価条件において風速は 15m/s（淡水貯水池は 3.1m/s）を仮定し，24 時間の影
響評価を実施している。対して年超過確率 10-2 の規模は，最大風速（10 分間平均）で新潟市
27.9m/s，上越市 19.5m/s となるが，以下の理由で低温（単独）の評価条件で十分包絡されるものと考える。
・台風を除いて，低温（単独）の評価条件を超えるような風が長期間継続することは考えにくい。
・台風については，発生時期が 6～10 月に集中することから低温が重畳する可能性は小さい。
・低温（単独）の風速以外の評価条件において土からの放熱に期待しない等の保守性を有している。
・淡水貯水池については，低温（単独）の評価条件と年超過確率 10-2 の規模との差が大きいものの，凍った場合も代替設備により対応可能。
安全施設は，火災・爆発又は風が個別に発生した場合に安全機能が喪失しないことを確認している。仮に，火災発生時に風が発生した場合に風速・風向による火災熱影響の評価条件の変化が想定され，事象個別での評価から増長する影響が考えられる。
→森林火災等ではガイドに基づき 16m/s の風速により評価を実施している。年超過確率 10-2 の規模は，最大風速（10 分間平均）で新潟市 27.9m/s，上越市 19.5m/s となるが，単一の評価条件
における保守性（風向設定，温度設定，湿度設定等）や影響継続時間（長くても数時間程度の火災影響時に最大風速が発生する可能性は小さい）を考慮すると，影響が及ぶ可能性は極めて小さいと考えられる。

表 9 事象の重畳 個別検討対象抽出結果（6／6）（太字は重畳の結果を個別に評価するもの）
影響パターン(増長パターン)

6 条-別添 1(外事)-1-添付 17-19

No.

重畳事象
（事象①×事象②）25

風（風圧）×竜巻（風圧等）

c(Ⅰ)

26

内部溢水（被水・没水）×地震（地震荷重）

c(Ⅲ-1)

27

取水口閉塞関係
例：風×生物学的事象（くらげ等）

d(Ⅰ)

検討結果
安全施設は，風又は竜巻が個別に発生した場合に安全機能が喪失しないことを確認している。仮に，台風等により気圧分布が形成されている状況で竜巻が発生した場合に，事象個別での評価から増長する影響が考えられる。
→設計竜巻設定の際に使用している観測データは，風の影響についても含んだデータとなっていることから竜巻評価に包絡されている，又は設計竜巻設定の際の余裕に包絡されているものと考えられる。
安全施設は，溢水又は地震が個別に発生した場合に安全機能が喪失しないことを確認している。
仮に，溢水対策等が地震により損傷した場合に，事象個別での評価から増長する影響が考えられる。
→内部溢水において評価
安全施設は，生物学的事象等が個別に発生した場合に安全機能が喪失しないことを確認している。仮に，台風等で飛来物が発生した際に同時期にくらげが発生した場合等に，事象個別での評価から増長する影響が考えられる。
→事象単独の場合と比較して，作業量が増加するおそれがあるが，除塵装置や既に整備された手順等と同様の対応により対処可能である。

1.4.1 アクセス性・視認性について
自然現象及び人為事象が安全施設に及ぼす影響としては，荷重だけでなく，アクセス性及び視認性に対する影響も考えられることから，これらの観点についても影響を評価する。
アクセス性及び視認性の観点からの影響評価結果を以下に示す。
アクセス性への影響確認結果
設計基準においては，屋内設備と屋内での対応により事象収束が可能であることから，自然現象による屋外のアクセス性への影響については基本的には考慮する必要が無い。
ただし，設計基準においても積雪の設計基準を設定する際に建屋屋上等の除雪に期待しており，除雪の際には屋外アクセスルートを使用することから，積雪については考慮する必要がある。アクセス性に支障が出るような規模の積雪については気象予報により事前の予測が可能であることから，積雪状況等を見計らいながら除雪するという対処となる。
これらの影響及び対応については，重大事故等時と差異がないことから，以下に第四十三条での検討結果（積雪以外を含む）をまとめたものを示す。
アクセス性への影響として，保管場所の耐性，作業環境，アクセスルート（屋外/屋内）が考えられることから成立性について確認し，表 10 のような影響が存在することが確認された。事象の重畳を考慮した場合も，作業量や作業時間の増加が考えられるが，作業不能となることは考えにくく，また気象予報等により作業が困難なレベルの強風等が想定される場合はプラントを停止する等の対応も考えられる。

表 10 アクセス性についての影響及び対応
対象
保管場所の

事象

影響

対応

地滑りにより重大事
故等対処設備が機能喪失
重大事故等対処設備
上に雪又は降下火砕物の堆積

2 箇所の高台や建屋近傍に分散配置，

風(台風)，竜巻

飛来物の発生飛来物除去

地震段差等の発生整地作業の実施

積雪，火山

雪又は降下火砕物の除雪又は除灰

地滑り

耐性
積雪，火山

作業環境

設計基準事故対処設備により対応
除雪又は除灰（湿潤状態を想定した除灰体制）

堆積なレベルの強風

気象予報により，左記のようなレベルの強風が想定される場合はプラント
停止

落雷

落雷

警報発生時を避け対応

低温(凍結)

低温

暖機運転等

風（台風）

屋外での作業が困難

6 条-別添 1(外事)-1-添付 17-20

対象

事象

影響

アクセスル

地震，津波，風（ 台 風 ）， 竜
巻，地滑り，森林火災

段差や瓦礫の発生に別ルートによりアクセス可能。

より，一部のアクセス

また瓦礫等については，ホイールロー

ルートが通行不能

ダー等の重機により整地作業も実施

風（台風）

屋外での作業が困難

ート

対応

可能。
なレベルの強風

降水

敷地内の浸水

低温(凍結)

低温

積雪，火山

雪又は降下火砕物の気象予報により，左記のようなレベルの強風が想定される場合はプラント停止。
構内排水路で海域へ排水するために影響なし。
万一，排水能力を超える場合も，排水用フラップゲートを介して海域へ排水されることから，緊急車両はアクセス可能。
また，気象予報を踏まえ，可搬型設備の通行に支障がある状況が予想される場合は，あらかじめ土のう設置による降水の導水対策等により車両等の通行ルートを確保する。
気象予報により事前の予測が十分可能なことからアクセスルートへの融雪剤散布が実施可能。
除雪又は除灰堆積
視認性評価結果視認性の観点からは，降水等により中央制御室外の状況や津波を監視するカメラの視認性の低下，及び屋外作業の視認性の低下を及ぼす可能性がある。
中央制御室外の状況や津波を監視するカメラについては，降水等による視認性の低下
や，竜巻等による機能喪失の可能性がある。カメラは位置的分散が図られているものの，重畳を考慮した場合にはすべてのカメラに期待できない状況も考えられる。その場合にも，中央制御室に設置する気象情報を出力する端末，潮位計等の代替設備により必要な機能を確保することができる。
また，降水や霧・靄等によって屋外作業等の視認性が低下する恐れがあるが，その場合も作業時間増加や作業効率が悪化するものの作業不能となることは考えにくい。

6 条-別添 1(外事)-1-添付 17-21

別

添 ２－１

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉

竜巻影響評価について目次
別添 2－1
1．竜巻に対する防護1.1. 概要
1.2. 竜巻影響評価の対象施設
1.3. 評価の基本的な考え方
2．基準竜巻・設計竜巻の設定
2.1. 概要
2.2. 竜巻検討地域の設定
2.3. 基準竜巻の最大風速（VB）の設定
2.4. 設計竜巻の最大風速（VD）の設定
2.5. 設計竜巻の特性値
3．竜巻影響評価
3.1. 評価概要
3.2. 評価対象施設
3.3. 設計荷重の設定
3.4. 評価対象施設等の設計方針
3.5. 竜巻随伴事象に対する評価
添付資料
1.1. 重大事故等対処施設に対する考慮について
1.2. 外部事象防護対象施設及び評価対象施設の抽出について
1.3. 耐震 S クラス設備について
1.4. 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施設の抽出について
2.1. 数値気象解析に基づく竜巻検討地域の設定について
2.2. 竜巻検討地域において発生した竜巻
2.3. 竜巻最大風速のハザード曲線の求め方
2.4. 地形効果による竜巻風速への影響について
2.5. 設計竜巻の特性値の設定
3.1. 竜巻影響評価の概要及び保守性について
3.2. 竜巻影響評価及び竜巻対策の概要
3.3. 設計飛来物の選定について
3.4. 竜巻随伴事象の抽出について

1. 竜巻に対する防護1.1. 概要
原子力規制委員会の定める「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）」第6条において，
外部からの衝撃による損傷の防止として，安全施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならないとしており，敷地周辺の自然環境をもとに想定される自然現象の一つとして，竜巻の影響を挙げている。
発電用原子炉施設の供用期間中に極めてまれに突風・強風を引き起こす自然現象としての竜巻及びその随伴事象等によって発電用原子炉施設の安全性を損なわない設計であることを評価・確認するために原子力規制委員会の定める「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（平成25年6月19日原規技発13061911号 原子力規制委員会決定）」（以下「ガイド」という。）を参照し，竜巻影響評価として以下を実施し，発電用原子炉施設の安全機能が維持されることを確認する。
・設計竜巻及び設計荷重（設計竜巻荷重及びその他の組み合わせ荷重）の設定
・柏崎刈羽原子力発電所における飛来物に係る調査
・飛来物防止対策・考慮すべき設計荷重に対する外部事象防護対象施設の構造健全性等の評価を行い，必要に応じ対策を行うことで安全機能が維持されることの確認
また，第 43 条の要求を踏まえ，設計竜巻によって，設計基準対象施設の安全機能と重大事故等対処設備の機能が同時に損なわれることがないことを確認するとともに，重大事故等対処設備の機能が喪失した場合においても，位置的分散又は頑健性のある外殻となる建屋による防護に期待できる代替手段等により必要な安全機能を維持できることを確認する。【添付資料 1.1】
1.2. 竜巻影響評価の対象施設
竜巻影響評価の対象施設としては，以下の「(1) 外部事象防護対象施設のうち評価
対象施設」及び「（2) 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施設」に示す施設を竜巻影響評価の対象施設とする。
また，竜巻に対する防護設計を行う，外部事象防護対象施設のうち評価対象施設，
外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施設を「評価対象施設等」という。
(1) 外部事象防護対象施設のうち評価対象施設【添付資料 1.2】
設置許可基準規則第 6 条における安全施設とは, 「発電用軽水型原子炉施設の安
全機能の重要度分類に関する審査指針」で規定されているクラス 1，クラス 2 及びクラス 3 に属する構築物，系統及び機器（以下「安全重要度分類のクラス 1，クラ
ス 2，クラス 3 に属する構築物，系統及び機器」という。）を指していることから，
6 条-別添 2(竜巻)-1-1

竜巻によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設は，安全重要度分類のクラス 1，クラス 2，クラス 3 に属する構築物，系統及び機器とする。
また，以下の点を踏まえ，竜巻によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設のうち，外部事象防護対象施設は，外部事象に対し必要な構築
物，系統及び機器（発電用原子炉を停止するため，また，停止状態にある場合は引き続きその状態を維持するために必要な異常の発生防止の機能，又は異常の影響緩和の機能を有する構築物，系統及び機器，並びに，使用済燃料プールの冷却機能及び給水機能を維持するために必要な異常の発生防止の機能，又は異常の影響緩和の機能を有する構築物，系統及び機器として安全重要度のクラス 1，クラス 2 及び安
全評価上その機能に期待するクラス 3 に属する構築物，系統及び機器）に加え，それらを内包する建屋とする。
・ 竜巻襲来後に設備等の損壊状況を踏まえ，必要に応じプラント停止の措置をとること
・ プラント停止後は，その状態を維持することが重要であること
その上で，本評価における評価対象施設は，外部事象防護対象施設のうち，屋内設備は内包する建屋により防護する設計とすることから，屋外設備（建屋含む），
外気との接続がある設備及び外殻となる施設等による防護機能が期待できない設
備に分類し，抽出した。また，外殻となる施設等による防護機能が期待できない設
備については，建屋，構築物の構造健全性維持可否の観点，設計飛来物の衝突による開口部の開放又は開口部建具の貫通の観点から，設備を抽出する。
なお，上記に含まれない構築物，系統及び機器は，竜巻及びその随伴事象により損傷した場合であっても，代替手段があること等により安全機能を損なわないことから評価完了とする。
図 1.2.1 に外部事象防護対象施設のうち評価対象施設の抽出フローを，図 1.2.2に評価対象施設を示す。
また，上記の抽出に加え，「基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド」の重要度分類における耐震 S クラスの設計を要求される設備（系統，機器）及び建屋・構築物のうち，竜巻の影響を受ける可能性がある設備を抽出し，追加で評価対象施設に反映する施設がないことを確認した。【添付資料 1.3】
（屋外設備）
・軽油タンク・非常用ディーゼル発電機燃料移送系
・原子炉建屋・タービン建屋 海水熱交換器区域
・コントロール建屋
・廃棄物処理建屋
6 条-別添 2(竜巻)-1-2

（外気との接続がある設備）
・非常用ディーゼル発電機吸気系
・非常用換気空調系（非常用ディーゼル発電機電気品区域換気空調系（非常用ディーゼル発電機非常用送風機含む），中央制御室換気空調系，コントロール建
屋計測制御電源盤区域換気空調系，海水熱交換器区域換気空調系）（外殻となる施設等による防護機能が期待できない設備）
・原子炉建屋 1 階 非常用ディーゼル発電機室設置設備（非常用ディーゼル発電機，非常用ディーゼル発電機ディーゼル機関，非常用ディーゼル発電機始動用
空気系，非常用ディーゼル発電機冷却水系）
・原子炉建屋 4 階設置設備（使用済燃料プール（使用済燃料貯蔵ラックを含む），
燃料プール注入ライン逆止弁）
・タービン建屋 海水熱交換器区域 1 階 非常用電気品室（A）設置設備（パワーセンタ，モータコンロールセンタ）
・タービン建屋 海水熱交換器区域 1 階 階段室等設置設備（原子炉補機冷却系配管，原子炉補機冷却海水系配管）

発電所構内の構築物，系統及び機器
抽出
竜巻によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設（安全重要度クラス
１，２及び３に属する構築物，系統及び機器）No
外部事象防護対象施設※1かYes

屋外設備（当該設備を内包する建屋含む）かYes
・ 軽油タンク・ 非常用ディーゼル発電機燃料移送系・ 原子炉建屋・ タービン建屋（海水熱交換器区域）
・ コントロール建屋
・ 廃棄物処理建屋※１：外部事象に対し必要な構築物，系統及び機器又はそれを内包する建屋※２：建屋，構築物（原子炉建屋，タービン建屋 海水熱交換器区域，コントロール建屋，廃棄物処理建屋）の健全性維持可否の観点，
設計飛来物の衝突による開口部の開放又は開口部建具の貫通の観点から，設備を抽出

竜巻及びその随伴事象に対して機能維持する，又は，竜巻及びその随伴事
象による損傷を考慮して，代替設備による機能維持や安全上支障のない期
間での修復等の対応が可能か

Yes

No

No

外気との接続がある設備かNo外殻となる施設等による防護機能が期待できない設備※２かYes・非常用ディーゼル発電機吸気系
・非常用ディーゼル発電機非常用送風機
・非常用換気空調系（非常用ディーゼル発電機電
気品区域、中央制御室、コントロール建屋計測制御電源
盤区域、タービン建屋（海水熱交換器区域）

No

評価完了

Yes
・原子炉建屋１Ｆ 非常用ディーゼル
発電機室設置設備（非常用ディーゼ
ル発電機機関、発電機等）
・原子炉建屋４Ｆ設置設備（使用済燃料プール等）
・タービン建屋（海水熱交換器区域）
１Ｆ 非常用電気品室（Ａ）設置設備（Ｐ／Ｃ，ＭＣＣ）
設置設備（原子炉補機冷却系配管，原子炉補機冷却海水系・タービン建屋（海水熱交換器区域）１Ｆ 階段室
等配管）

図 1.2.1 外部事象防護対象施設のうち評価対象施設の抽出フロー
6 条-別添 2(竜巻)-1-3

防護上の観点又は機密に係わる事項を含む為，公開できません

6 条-別添 2(竜巻)-1-4

図 1.2.2

外部事象防護対象施設のうち評価対象施設

(2) 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施設【添付資料 1.4】
外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施設としては，当該施設の破損等により外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼして安全機能を喪失させる可能性がある施設，又はその施設の特定の区画とする。
外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施設としては，発電所構内の構築物，系統及び機器（安全重要度クラス 1，2，3 及びノンクラス）の中から，以下の①，②及び③に示す施設を抽出する。
図 1.2.3 に外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施設の抽出フローを，図 1.2.4 に評価対象施設を示す。
① 機械的影響の観点での抽出
発電所構内の構築物，系統及び機器のうち，倒壊により外部事象防護対象
施設の機能を喪失させる可能性がある施設として，以下を抽出し，評価する。
・主排気筒（6 号及び 7 号炉への影響）
・5 号炉主排気筒（6 号炉への影響）
・5 号炉タービン建屋（6 号炉への影響）
・サービス建屋（6 号及び 7 号炉への影響）
・原子炉建屋天井クレーン（自号炉への影響）
・燃料交換機（自号炉への影響）② 機能的影響の観点での抽出
発電所構内の構築物，系統及び機器のうち，屋外にある外部事象防護対象
施設の付属設備として，以下を抽出し，評価を実施する。
・非常用ディーゼル発電機排気管・非常用ディーゼル発電機排気消音器
・ミスト管（燃料ディタンク，非常用ディーゼル発電機機関本体，潤滑油補給タンク，燃料ドレンタンク）③ 二次的影響の観点での抽出
発電所構内の構築物，系統及び機器のうち，二次的影響の観点から，竜巻
随伴事象の影響により外部事象防護対象施設の機能を喪失させる可能性がある施設として，以下を抽出し，評価を実施する。
・溢水により外部事象防護対象施設の機能を喪失させる可能性のある設備（純水タンク，ろ過水タンク，NSD 収集タンク）・火災発生により外部事象防護対象施設の機能を喪失させる可能性がある
設備（変圧器，5 号炉軽油タンク，第一ガスタービン発電機用燃料タンク）
・外部電源

6 条-別添 2(竜巻)-1-5

発電所構内の構築物、系統及び機器

外部事象防護対象施設として
評価済み

Yes

No
機
械
的
影
響

倒壊により外部事象防護対象施設を機能喪失させる可能性があ
るか

Yes

No
機
能
的
影
響

二
次
的
影
響

屋外にある外部事象防護
対象施設の付属設備か

Yes

No

竜巻随伴事象の影響により外部事象
防護対象施設の機能を喪失させる可能性があるか

No

Yes

評価完了

【評価対象施設】・主排気筒
・５号炉主排気筒（６号炉への影響）
・５号炉タービン建屋
・サービス建屋（６号及び７号炉共用）
・原子炉建屋天井クレーン（自号炉）
・燃料交換機（自号炉）【評価対象施設】・非常用ディーゼル発電機 排気管
・非常用ディーゼル発電機 排気消音器
・ミスト管（燃料ディタンク、非常用ディーゼル発電機機関本
体，潤滑油補給タンク，燃料ドレンタンク）【評価対象施設】
・溢水により外部事象防護対象施設の機能を喪失させる可能性のある設備（屋外タンク（ろ過水タンク，純水タンク等））
・火災発生により外部事象防護対象施設の機能を喪失させる可能性がある設備（変圧器，５号炉軽油タンク，第一ガスタービン発電機用燃料タンク）
・外部電源

評価完了

図 1.2.3

外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施設の抽出フロー

6 条-別添 2(竜巻)-1-6

防護上の観点又は機密に係わる事項を含む為，公開できません

6 条-別添 2(竜巻)-1-7

図 1.2.4 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施設

1.3. 評価の基本的な考え方
1.3.1. 評価の基本フローガイドに基づき基準竜巻，設計竜巻及び設計荷重を適切に設定するとともに，考慮すべき設計荷重に対して，抽出した評価対象施設等の構造健全性評価を行い，必要に応じて対策を行うことで安全機能が維持されていることの確認を行う。図1.3.1.1に竜巻影響評価の基本フローを示す。

外部事象防護対象施設の抽出

評価対象施設の抽出

基準竜巻・設計竜巻・設計荷重の設定

構造健全性等の確認
・・

設計荷重による評価
波及的影響評価NG

外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす施設の抽出

構造健全性

対策

OK
終了

図 1.3.1.1

竜巻影響評価の基本フロー

1.3.2. 評価対象施設等に作用する荷重
以下に示す設計荷重を適切に設定する。
(1) 設計竜巻荷重
設計竜巻荷重を以下に示す。
①風圧力
設計竜巻の最大風速による風圧力②気圧差による圧力
設計竜巻における気圧低下によって生じる評価対象施設等の内外の気圧差による圧力
6 条-別添 2(竜巻)-1-8

③飛来物の衝撃荷重
設計竜巻によって評価対象施設等に衝突し得る飛来物（以下「設計飛来物」という。）が評価対象施設等に衝突する際の衝撃荷重(2) 設計竜巻荷重と組み合わせる荷重
設計竜巻荷重と組み合わせる荷重を以下に示す。
①評価対象施設等に常時作用する荷重，運転時荷重等②竜巻以外の自然現象による荷重，設計基準事故時荷重等
なお，上記(2)の②の荷重については，竜巻以外の自然現象及び事故の発生頻度等を参照して，上記(2)の①の荷重と組み合わせることの適切性や設定する荷重の大きさ等を判断する。
具体的な荷重については，「3.3.2 設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定」に示す。
1.3.3. 施設の安全性の確認方針
設計竜巻荷重及びその他組み合わせ荷重（常時作用している荷重，竜巻以外の自然現象による荷重，設計基準事故時荷重等）を適切に組み合わせた設計荷重に対して，評価対象施設，あるいはその特定の区画の構造健全性等の評価を行い，必要に応じて対策を行うことで安全機能が維持されることを確認する。

6 条-別添 2(竜巻)-1-9

2. 基準竜巻・設計竜巻の設定
2.1. 概要
基準竜巻及び設計竜巻の設定は，図2.1.1に示すとおり竜巻検討地域の設定，基準
竜巻の最大風速の設定及び設計竜巻の最大風速の設定の流れで実施する。

竜巻検討地域の設定
柏崎刈羽原子力発電所が立地する地域及び竜巻発生の観点から気象条件等が類似の地域
基準竜巻の最大風速(VB)の設定（竜巻検討地域における竜巻の発生頻度や最大風速の年超過確率等を参照し，最大風速を設定）
設計竜巻の最大風速(VD)の設定（発電所サイト特性等を考慮して必要に応じてVB の割り増し等を行い，最大風速を設定）
設計竜巻の特性値の設定（VD 等に基づいて移動速度，最大気圧低下量等の特性値を設定）
設計竜巻荷重(FD)の設定（風圧力，気圧差，飛来物の衝突による衝撃荷重を設定）
図2.1.1

基準竜巻・設計竜巻の設定に係る基本フロー

6 条-別添 2(竜巻)-1-10

2.2. 竜巻検討地域の設定
柏崎刈羽原子力発電所に対する竜巻検討地域について，ガイドを参考に，柏崎刈羽原子力発電所が立地する地域と気象条件の類似性の観点で検討を行い，図 2.2.1 に示すとおり北海道から山陰地方にかけての日本海沿岸の海岸線から陸側及び海側それ
ぞれ 5km の範囲を竜巻検討地域に設定した（面積約 33,395km2）。以下にその妥当性確認の結果を示す。

図2.2.1

竜巻検討地域（赤線部）

2.2.1. 竜巻検討地域の妥当性確認
竜巻検討地域の妥当性について，以下の観点から確認を実施した。
(1) 総観場の分析に基づく地域特性の確認(2) 過去の竜巻集中地域に基づく地域特性の確認(3) 突風関連指数に基づく地域特性の確認「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（案）及び解説」の考え方に基づき，竜巻発生要因となる気象条件（総観場）を確認する観点から，(1),(2)の分析により地域特性を確認し，竜巻検討地域を設定した。
また，一般的に大気現象は時空間スケールの階層構造が見られ，ある大気現象はス
ケールの小さな現象を内包しているため，大きな竜巻の発生要因となる環境場の形成のし易さを把握する観点から，(3)の分析により竜巻の発生スケールに近いメソスケ
ールの気象場が有する地域性と齟齬がないことについても確認した。竜巻とその関連
気象の時空間スケールを図 2.2.1.1 に，検討の流れを示したフローを図 2.2.1.2 に示す。
なお，(3)の突風関連指数を用いた分析は，“大きな竜巻の発生に対する大気場の必要条件”を把握する上で有効であることを踏まえ，(3)の分析結果のみで竜巻検討地域
6 条-別添 2(竜巻)-1-11

を設定するのではなく，(1)，(2)の分析により設定した竜巻検討地域の妥当性を確認するために用いている。
水平スケール

1ヶ月

1日

1時間

1分

1秒

マクロ αスケール

定常波 超長波 潮汐波プラネタリー波 ブロッキング 赤道波

10000km

総観スケールの気象場

長波 傾圧波低気圧 高気圧2000kmマクロ βスケール
メソ αスケール

前線
台風
熱帯低気圧

200km

メソ βスケール

スコールライン
内部波 集中豪雨/豪雪
山岳波 マルチセル

20km（雷雨）セル 対流
内部重力波
晴天乱流

メソ γスケール

2km

ミクロ αスケール

竜巻
短い重力波
積乱雲

200m

ミクロ βスケール

つむじ風
サーマル

20m
プリューム
乱流 粗度

ミクロ γスケール

図 2.2.1.1 竜巻とその関連気象の時空間スケール

総観スケールでの地域性の確認• 気象庁の竜巻等の突風データベースを使用。
• 台風起因の竜巻は竜巻検討地域内で発生していない。
整合性確認• 本州及び北海道の日本海側では，「寒冷前線」あるいは「寒気の移流」が主要な総観場である。
• 茨城県以西の太平洋側では，「台風」，「暖気の移流」，「低気圧」等が主要となっている。
• 東北太平洋側は，上記 2地域とは異なる特徴を有する。

メソスケールでの地域性の確認• 長期・高解像度気象データベース（電中研作成）を使用。
• スーパーセルを伴う大きな規模の竜巻を対象とした発生環境場の地域性を突風関連指数を用いて分析。
• 本州及び北海道の日本海側と，茨城県以西の太平洋側とでは，発生環
境場の形成頻度が 1 オーダー以上異なる。
• 上記の差は，竜巻等の突風データベースにおける発生率及びハザード
評価結果に見られる地域差とも整合している。

マイクロスケールでの確認• 局地的な地形影響については設計竜巻の設定時に考慮• 過去文献や気象解析結果を踏まえた佐呂間竜巻の発生機構に関する考察・類似地形の有無確認

図 2.2.1.2 竜巻検討地域の検討フロー
6 条-別添 2(竜巻)-1-12

竜
巻
検
討
地
域
の
設
定

2.2.2. 総観場の分析に基づく地域特性の確認
気象庁竜巻等の突風データベース※では，竜巻を発生させた総観場を約 40 種に分類しているが，「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（案）及び解説」を参考に，竜巻を発生させる親雲の発生要因を考慮して 7 種に再編し，発生分布の特徴を分析した。
表 2.2.2.1 に総観場の分類法と発生分布の特徴を示す。また，図 2.2.2.1 に総観場ごとの竜巻発生地点の分布，図 2.2.2.2 に F2 以上の竜巻発生箇所を示す。
分析の結果，竜巻発生要因となる気象条件の観点で，以下のような地域特性があることを確認した。
① 太平洋側では台風起因の大きな竜巻が多く発生しているのに対し，九州を除
く日本海側地域や北海道では発生していない。（図 2.2.2.1 (a)）
また，台風は北上するにつれて衰弱しやすい特性を有していることから，仮に台風起因の竜巻の発生した場合も，規模の大きな竜巻の発生可能性は低いと考えられる。
② 温帯低気圧や季節風(夏)起因の竜巻は全国で発生しているが，規模的には太平洋側で F3 が発生しているのに対し，日本海側では F2 が最大となっている。
（図 2.2.2.1(b)，(c)）③ 季節風(冬)起因の竜巻は，九州を除く日本海側地域に多く発生している。規
模的には，東北地方の日本海側及び北陸地方では F2 竜巻が 1 件発生しているのみで，F3 竜巻は発生していない。（図 2.2.2.1 (d)）
図 2.2.2.3 にも示すとおり，日本海側と太平洋側では竜巻発生要因となる気象条件（総観場）が大きく異なっており，竜巻検討地域を日本海側とすることの妥当性が確認できた。
※：気象庁 竜巻等の突風データベース（http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/bosai/tornado/index.html ）6 条-別添 2(竜巻)-1-13

表 2.2.2.1 総観場の分類法
総観場

気象庁 DB の分類

特徴

台風

台風

台風を取り巻く雲が竜巻を発生させる。
関東以西の太平洋側で発生頻度が高く，F3竜巻も多くみられる。

温帯低気圧

南岸低気圧，日本海低気圧，二つ玉低

寒気と暖気が接し傾圧不安定による組織

気圧，東シナ海低気圧，オホーツク海的な雲が形成する環境場。主に南からの下低気圧，その他（低気圧），寒冷前線， 層の暖湿流が親雲の発達に重要な働きを
温暖前線，閉塞前線するため，暖湿流が山岳等で遮られない関東以西の太平洋側で発生頻度が高く，F3
竜巻も見られる。
日本海側での頻度は比較的低め。

季節風（夏） 暖気の移流，熱帯低気圧，湿舌，太平
洋高気圧

暖湿流が主要因で親雲を形成する環境場。
関東以西の太平洋側や内陸で多く確認されている。

季節風（冬） 寒気の移流，気圧の谷，大陸高気圧， 大気上層に寒気が流入することで大気が季節風

不安定になり，竜巻の親雲が形成する環境場。寒気は北～西から移流することが多い
ため，日本海側や関東以北で発生頻度が高
い。

停滞前線

停滞前線，梅雨前線，前線帯，不安定

南からの暖湿流により親雲が形成されや

線，その他（前線）

すく，関東以西の太平洋側や内陸で発生頻
度が高い。

局地性
その他

局地性擾乱，雷雨（熱雷），雷雨（熱局地的な循環により親雲が形成する環境

雷を除く），地形効果，局地性降水場。内陸で発生頻度が高い。

移動性高気圧，中緯度高気圧，オホー

上記に当てはまらない環境場。全体的に個ツク海高気圧，帯状高気圧，その他（高数は少ない。

気圧），大循環異常，その他

6 条-別添 2(竜巻)-1-14

(a). 台風(b). 温帯低気圧(c). 季節風（夏）(d). 季節風（冬）(e). 停滞前線(f). 局所性

図 2.2.2.1

総観場ごとの竜巻発生地点の分布(1961 年～2012 年)（気象庁竜巻等の突風データベースのデータをもとに作成）

6 条-別添 2(竜巻)-1-15

(g). その他

図 2.2.2.1(続き)総観場ごとのスケール別竜巻発生地点の分布（1961 年～2012 年）（気象庁竜巻等の突風データベースのデータをもとに作成）

図 2.2.2.2

F2 以上の竜巻発生箇所（気象庁竜巻等の突風データベースのデータをもとに作成）

竜巻検討地域（日本海沿岸）

太平洋側地域

図 2.2.2.3 竜巻の総観場の特徴の比較
6 条-別添 2(竜巻)-1-16

2.2.3. 過去の竜巻集中地域に基づく地域特性の確認
日本で竜巻が集中する地域については，独立行政法人原子力安全基盤機構の「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（案）及び解説」に，全国 19 個の竜巻集中地域が示されている。
図 2.2.3.1 に示すとおり，柏崎刈羽原子力発電所は，竜巻集中地域④（新潟県・富山県）に立地している。したがって，基本的な考え方としては柏崎刈羽原子力発電所
における竜巻検討地域は，この竜巻集中地域④とすることが考えられる。
ただし，気象庁竜巻等の突風データベースによると，1961 年 1 月から 2012 年 6 月の 51.5 年間に発生が確認された竜巻の個数は竜巻集中地域④で 45 事例であり，この期間に④で観測されているもっとも強い竜巻は F1 となる。（表 2.2.3.1）
竜巻発生の影響評価の観点からすると，データ数は多い方がよく，また竜巻集中地
域④以外の日本海沿岸では F2 規模の竜巻も発生しているため，竜巻検討地域として北海道から山陰地方にかけての日本海沿岸を設定し，その妥当性を検討する。
なお，設定した竜巻検討地域の竜巻個数は 192 個，観測されたもっとも強い竜巻は
F2 となる。表 2.2.3.2 に竜巻検討地域内での F1 を超える竜巻の観測記録を示す。
竜巻検討地域と竜巻集中地域④の F1 以上の竜巻発生確率は，2.9×10-5，2.5×10-5（個/年/km2）であることから，竜巻検討地域は単位面積あたりの竜巻発生数が大きくなるよう，かつ藤田スケール（以下「F スケール」という。）が大きな竜巻が含まれる
ような設定となっている。

柏崎刈羽原子力発電所が立地する竜巻集中地域

図 2.2.3.1

竜巻の発生する地点と竜巻が集中する 19 個の地域

（JNES「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（案）及び解説」より引用）
6 条-別添 2(竜巻)-1-17

竜巻の地域特性を検討するため，竜巻集中地域④と竜巻検討地域，及び竜巻集中地
域④に隣接する竜巻集中地域③（青森県日本海側～山形県）と⑤（石川県西部～福井県北西部）における総観場の比較を行った。
図 2.2.3.2 に各地域の竜巻発生要因に関する総観場の特徴を示す。また，表 2.2.3.1に総観場の特徴を示す。

竜巻集中地域④（新潟県・富山県）

竜巻検討地域（日本海沿岸）

竜巻集中地域③（青森県日本海側～山形県）

図 2.2.3.2

竜巻集中地域⑤（石川県西部～福井県北西部）

各地域の竜巻発生要因に関する総観場の特徴

竜巻集中地域④で発生した竜巻の総観場は，"季節風（冬）"が 90%，"温帯低気圧"が 8%を占める。竜巻検討地域では，竜巻集中地域と同様に"季節風（冬）"と"温帯低気圧"の比率が高い。これらの地域では，寒気にともなって発生した親雲に起因した竜巻が多いと推測できる。また，両地域とも，太平洋側で多くみられる台風起源の竜
巻は今のところ確認されていない。
6 条-別添 2(竜巻)-1-18

また，竜巻集中地域④に隣接する竜巻集中地域③と⑤については，温帯低気圧の割
合は竜巻検討地域④よりもやや高いものの，やはりどちらの地域も"季節風（冬）"と"温帯低気圧"が竜巻発生の主要因となっている。
以上の分析結果より，北海道から山陰地方にかけての日本海沿岸を竜巻検討地域に設定することは竜巻集中地域における地域特性の観点からも妥当であると考えられる。

6 条-別添 2(竜巻)-1-19

表 2.2.3.1 F スケールごとの総観場のまとめ
個
数
集 全体
中 F1
地
域 F0
④

総観場 2 位（比率%）

総観場 3 位
（比率%）

主移動方
向
（比率%）

45 季節風（冬）90%

温帯低気圧 8%

局地性 2%東 32%

7 季節風（冬）88%

局地性 7%

温帯低気圧 5%

東北東
43%

7

総観場 1 位
（比率%）

東，東北東
33%

季節風（冬） 86%

温帯低気圧 14%F 不明

31 季節風（冬） 91%

温帯低気圧 8%

局地性 1%

北東 43%

F0 以
上

14

季節風（冬） 87%

温帯低気圧 9%

局地性 4%

東北東38%

192 季節風（冬） 68%

温帯低気圧 21%

季節風（夏） 6%

東 39%

10

温帯低気圧 63%

季節風（冬） 23%

局地性 9%

北東 50%

40

温帯低気圧 51%

季節風（冬） 42%

局地性 6%

東 35%

24 季節風（冬） 65%

温帯低気圧 27%

停滞前線 4%東 33%

118 季節風（冬） 81% 季節風（夏） 9%温帯低気圧 6%

東 46%

検 全体
討 F2
地 F1
域
F0
F 不明
F1 以

東 30%

温帯低気圧 54%

季節風（冬） 38%

局地性 6%

74 季節風（冬） 47%

温帯低気圧 45%

局地性 5%集 全体
中③

40 季節風（冬） 49%

温帯低気圧 41%

季節風（夏） 5%

東 36%

集 全体
中
⑤

31 季節風（冬） 69%

温帯低気圧 21%

停滞前線 7%

東 55%

太 全体
平
洋

337

台風 21%

季節風（冬） 17%

北東 23%

上
F0 以
上

50

温帯低気圧 29%

6 条-別添 2(竜巻)-1-20

東 31%

表2.2.3.2

竜巻検討地域における竜巻の観測記録（F1より大きい竜巻）（気象庁「竜巻等の突風データベース」より作成）

現象区別

発生日時

発生場所

F スケール※竜巻

1962/09/28 14:20

北海道宗谷支庁
東利尻町

(F2)

寒冷前線

竜巻

1971/10/17 05:00

北海道留萌支庁
羽幌町

(F2)

寒気の移流

竜巻

1974/10/03 19:05

北海道檜山支庁
奥尻郡奥尻町(F1～F2)温暖前線

竜巻

1974/10/20 15:00

北海道檜山支庁
檜山郡上ノ国町(F1～F2)寒冷前線

竜巻

島根県 簸川郡
1975/05/31 18:10
大社町

竜巻

1975/09/08 01:30

竜巻

1979/11/02 01:58

竜巻

1989/03/16 19:20

竜巻

1990/04/06 02:55

竜巻

1999/11/25 15:40 秋田県 八森町

総観場

(F2)

日本海低気圧・局地
性じょう乱・寒気の移流

北海道檜山支庁
奥尻郡奥尻町(F1～F2)日本海低気圧・暖気の移流

北海道渡島支庁
松前郡松前町(F2)

日本海低気圧・温暖前線

島根県 簸川郡(F2)

大社町
石川県 羽咋郡
富来町

局地性じょう乱・寒気の移流

F2オホーツク海低気
圧・気圧の谷(F1～F2)日本海低気圧・寒冷前線※：Fスケールは，ア）被害の詳細な情報等から推定できたもの，イ）文献等からの引用又は被害のおおまかな情報等から推定したものがあり，F2以上の事例ではア）とイ）を区別し，イ）の場合には値を括弧で囲んでいる。

6 条-別添 2(竜巻)-1-21

2.2.4. 突風関連指数による地域特性の確認
総観場での確認に加え，大きな被害をもたらす強い竜巻の発生要因となる環境場の形成のし易さについての地域特性を確認するため，気象庁や米国気象局における現業においても竜巻探知・予測に活用されており，竜巻の発生しやすさを数値的に示すことができる突風関連指数を用いて地域特性の確認を行った。なお，突風関連指数を用いての検討については日本海側と太平洋側の地域性が異なることを示すために実施
し，特定規模の竜巻発生の可能性を評価するものではない。
2.2.4.1. 突風関連指数を用いた竜巻予測の技術について
竜巻の主な発生メカニズムは，二つに大別されると考えられている。一つは局地的な前線（寒気団と暖気団との境界線）に伴って生じた渦が上昇流によって引き伸ばされて竜巻となるもので，比較的寿命が短く強い竜巻になりにくいとされている。
もう一つは「スーパーセル」と呼ばれる，回転する継続した上昇気流域（メソサイ
クロン）を伴った非常に巨大な積乱雲に伴って竜巻が発生するものである。スーパ
ーセル内では，下降流域と上昇流域が分離されるため，巨大な積乱雲が長時間持続する傾向にある。近年，ドップラーレーダーによる解析をもとにした竜巻の事例調査が進んだことにより，大きな被害をもたらす強い竜巻の多くはスーパーセルに伴って発生することが判明している。現状，竜巻を直接予測することは困難であるが，大規模竜巻の発生と関係が深いスーパーセルの発生環境を予測することにより竜巻発生を間接的に予測できる。以下に，竜巻発生予測について，突風関連指数を適用している例を示す。
気象庁での突風関連指数の適用状況
気象庁では平成 20 年 3 月から，低気圧の発達等に関して半日から 1 日程度前に発表する予告的な気象情報において，11 種類の突風関連指数を算出し，竜巻やダウンバースト等の激しい突風が発生する可能性があると予測される場合には，当気象情報において注意喚起することとした。
その後，気象庁では竜巻等の突風の予測プロダクトとして，平成 22 年 5 月より竜巻発生確度ナウキャスト情報の提供を開始した。竜巻発生確度ナウキャストは，「竜巻が今にも発生する（又は発生している）可能性の程度」（発生確度）を 10 分ごとに解析した結果をもとに，降水域の移動ベクトル等を用いて 1 時間先まで発生確度を予測する。発生確度の解析は，以下の二つの技術を組み合わせて実施している。
・気象ドップラーレーダ観測によるメソサイクロン（親雲）検出技術
・メソ数値予測（MSM）を用いた突風危険指数の算出技術
竜巻発生確度ナウキャストにおけるデータ等の流れを図 2.2.4.1.1 に示す。竜巻発
生確度ナウキャストは最新の観測・解析データをもって短いリードタイムの予測を迅速に行うことが主目的のため，レーダプロダクトに重みを置いている。また，小さな竜巻も見逃しなく予測できるような説明変数として突風関連指数を選択している。
6 条-別添 2(竜巻)-1-22

以上のように，気象庁では竜巻の監視や様々なリードタイムに対する予測に突風関
連指数を活用している。
海外での突風関連指数の適用状況
海外では，米国の気象庁にあたる NOAA の SPC（ストーム予測センター）においても気象庁と同様に，突風関連指数の情報とレーダー観測のデータが現業で活用されており，突風関連指数に関する検討も盛んに行われている。

図 2.2.4.1.1

竜巻発生確度ナウキャストの解析・予測技術

2.2.4.2. 検討に用いる突風関連指数について
大きな被害をもたらす竜巻の親雲の多くはスーパーセルであり，スーパーセルの発生環境は予測できる技術があって気象庁等でも活用されていることを述べてきた。ここでは，本検討に用いる突風関連指数について説明する。
図 2.2.4.2.1 に竜巻の発生メカニズムを示す。スーパーセルが発生しやすい環境場
として，大気下層の鉛直シア（異なる高度間での風向・風速差）と，強い上昇気流を起こすきっかけとしての不安定な大気場が必要である。本検討では，大気の不安定度を表す指標として，「CAPE」，鉛直シアに伴って発生する水平渦度が親雲に取り込まれる度合いを表す指標として「SReH」を採用し，両者の指標が同時に高くなる頻度につ
6 条-別添 2(竜巻)-1-23

いて，地域的な特徴を確認する分析を行った。また，両者を掛け合わせた指標である
EHI に よ る 分 析 も 行 い ， SReH ・ CAPE の 同 時 超 過 頻 度 分 析 と の 比 較 を 行 っ た 。
SReH,CAPE,EHI については，竜巻の発生実態を解明する研究において国内外で広く利用され，竜巻発生の環境場との関連づけ等の知見が多く蓄積されており，気象庁での竜巻予測に用いる突風関連指数の中でも主な指標として紹介されているため，本検討を行う上でも妥当なものと考えられる。
SReH,CAPE 及びその複合指数である EHI について以下に説明する。

風向・風速差による渦の発生

上昇気流の発生

図 2.2.4.2.1

竜巻の発生
※

竜巻の発生メカニズム※：江口 譲，原子力発電所の竜巻影響評価，原子力プラント機器の健全性評価に関する講習会，平成 26 年 12 月 12 日
(1) SReH（Storm Relative Helicity：ストームの動きに相対的なヘリシティー）
風向・風速差により発生した渦度が親雲に取り込まれる度合いを示し，値が大きいほど，積乱雲がスーパーセルに発達しやすい。（図 2.2.4.2.2）
高度3km

SReH 

 (V  C) ・ω dz

地上

V：水平風速ベクトル C：ストームの移動速度
ω：鉛直シアに伴う水平渦度

親雲内の渦（メソサイクロン）
の強化

水平軸周り
の渦

水平渦度生成に関する模式図
図 2.2.4.2.2

水平渦度の親雲への輸送に関する模式図
SReH の算出概念

6 条-別添 2(竜巻)-1-24

(2) CAPE（Convective Available Potential Energy：対流有効位置エネルギー）
上昇気流の発達しやすさを表し，値が大きいほど背の高い積乱雲に発達し得るた
め，大気の不安定度の指標となる。（図 2.2.4.2.3）

e ' ( z )  e ( z )CAPE   g
dz

(
z
)
e
LFC
EL

g：重力加速度θe’：下層の空気塊を持ち上げた際の相当温位
θe：ストーム周囲の相当温位
dz：鉛直方向の層厚
浮力がゼロになる高度

EL

空気塊の気温が
周囲の気温より高く、浮力を得る。

高CAPE

度

周囲の大気の気温

LFC

自由対流高度LCL

持ち上げ凝結高度
乾燥断熱

空気塊

気 温
図 2.2.4.2.3

CAPE の算出概念(3) EHI（Energy Helicity Index）
SReH と CAPE の複合的な突風関連指数。スーパーセルや竜巻の発生し易さを経験的に指標化したもので，米国では CAPE 単独や SReH 単独に比べると竜巻発生との相関関係が高いとされている。

EHI 

SReH  CAPE
160000（参考）相当温位
温位とは，下式に示すように気温 T と気圧 p に関する量であり，ある空気塊を断熱的に基準圧力 1000 hPa に戻したときの絶対温度である。
2 つの空気塊を比較した場合，温位の高い空気塊は軽く上昇しやすく（不安定であり），単位体積中に含み得る水蒸気量が多いため，大きな積乱雲の発生につながる。
相当温位は，空気塊に含まれる水蒸気の持っている潜熱（水蒸気が凝結する際に空気塊の温度が上昇）の影響も考慮された温位である。
6 条-別添 2(竜巻)-1-25

 1000 

 p 

 T

R
Cp

（R : 気体定数，C p:定圧比熱）

2.2.4.3. 突風関連指数の地域特性
これまでに発生した F3 竜巻に対する突風関連指数の分析結果を図 2.2.4.3.1 に示す。WRF モデル（Weather Research and Forecasting model）と呼ばれる数値気象モ
デルを用いて当時の気象場を解析（再現）し，それをもとに突風関連指数を算出している。図 2.2.4.3.1 をみると，季節によって CAPE の値が大きくことなるものの，F3竜巻事例では共通して SReH と CAPE の両方が大きくなる傾向が見られた。
3000
豊橋竜巻

CAPE (J/kg)

2500

つくば竜巻

2000

浦和竜巻

3000
1500

F3（寒候期）F2.5（寒候期）

茂原竜巻

2500
1000

CAPE (J/kg)

F3（暖候期）

佐呂間竜巻

2000
500

日本海F2（暖候期）

日本海F2（寒候期）
F3（暖候期）
日本海F1-F2（寒候期）
F3（寒候期）

1500 0

0

200

1000

400

600

800

1000

EHI3.3F2.5（寒候期）
日本海F2（暖候期）

SReH （m2/s2）

日本海F2（寒候期）

500

図 2.2.4.3.1

F3 竜巻における SReH と CAPEの関係
日本海F1-F2（寒候期）

0
0

200

400

600

800

1000

EHI3.3

SReH （m2/s2）

大きな竜巻を引き起こすスーパーセルの発生要因の指標である SReH と CAPE について，国内で（太平洋側で）発生した F3 竜巻では，SReH と CAPE の両方（あるいは複合指数である EHI）が大きな値をとる傾向が見られる。また，これまでに発生した国内における F2-F3 を含めた全ての F3 竜巻（6 事例）は，スーパーセルを伴っていたことが報告されている。
したがって，SReH と CAPE それぞれに対して閾値を設け，その閾値を同時に超える頻度（以下，同時超過頻度と呼ぶ。）を分析することにより，スーパーセルに伴って発生するような大規模な竜巻の発生環境を観点とした地域性を見出だすことができると考えられる。
2.2.4.4. 突風関連指数の同時超過頻度による地域性の検討
SReH と CAPE の閾値については，図 2.2.4.4.1 の F3 竜巻のデータをもとに，実際の6 条-別添 2(竜巻)-1-26

竜巻発生地点と対応するよう，下記のように設定した。また，CAPE の閾値については，
緯度・季節で絶対値が大きく変わるため，5 月～10 月（暖候期）及び 11 月～4 月（寒候期）に分けて閾値を設定した。
［5 月－10 月（暖候期）］SReH：250 m2/s2，CAPE：1600 J/kg
［11 月－4 月（寒候期）］SReH：250 m2/s2，CAPE： 600 J/kg
図 2.2.4.4.1 は，1961 年～2010 年までの 50 年間にわたって 1 時間ごとに解析されたデータをもとに，SReH と CAPE の同時超過頻度分布をマップ化したものである。また，気象庁竜巻等の突風データベースで確認された F2-F3 竜巻及び F3 竜巻の発生箇所を図 2.2.4.4.2 に示す。

暖候期 5 月～10 月

寒候期 11 月～4 月

図2.2.4.4.1
Gatu
Gatu F3規模以上を対象としたSReH，CAPE同時超過頻度分布（単位：％）

暖候期5月～10月
寒候期11月～4月
図2.2.4.4.2 F2規模以上の発生箇所（気象庁「竜巻等の突風データベース」より作成）

6 条-別添 2(竜巻)-1-27

また，EHI についても，SReH と CAPE と同様に閾値を設け超過頻度について分析した。EHI の閾値については，過去のいずれの F3 事例においても EHI が 3.5 程度を越えていることから，それを包含する値として EHI:3.3 を設定した（暖候期と寒候期は分けない）。
EHI の超過頻度分布をマップ化したものについても図 2.2.4.4.3 に示す。SReH，CAPEの同時超過頻度分布（図 2.2.4.4.1）に対応した結果となっており，EHI を用いて通年レベルの評価を行った場合でも地域特性がはっきり表れている。
以上により，CAPE,SReH,EHI について F3 以上を想定した特定の閾値を設けた場合の分析を実施したが，突風関連指数については不確実性が存在するため，EHI:3.0 及び3.6 を設定した場合についても同様の地域性が現れることを確認した。
（図 2.2.4.4.4）
ただし，閾値を大きくした場合，実際に F3 が発生した関東平野内を包含できなくなる。また閾値を小さくした場合，小さな竜巻が発生する環境場をカウントすることから，地域性は薄れていくことがわかる。
なお，CAPE,SReH についても同様の感度解析を実施しており，同様の傾向が得られることを確認した。
【添付資料 2.1 付録 E】

図2.2.4.4.3 EHIの超過頻度分布（単位：%，EHI閾値:3.3）

閾値 3.0

図 2.2.4.4.4

閾値 3.6

EHI の超過頻度分布（単位:%，EHI 閾値は左から，3.0, 3.6）

6 条-別添 2(竜巻)-1-28

突風関連指数による，大規模な竜巻形成につながる環境場の発生頻度分析を行った
結果，柏崎刈羽原子力発電所の立地地域は，茨城県以西の太平洋沿岸よりも 1～2 オーダー以下の頻度となることが分かった。
スーパーセルに伴って発生する大規模な竜巻形成につながる環境場の発生頻度分
布の観点からも，太平洋側と竜巻検討地域で大きな地域特性の違いがあることを確認した。
参考として，F2 規模の竜巻について同様の検討を行った。閾値の設定は F2 規模の竜巻発生時の実績をもとに以下のように設定した。
［5 月－10 月（暖候期）］SReH：200 m2/s2，CAPE：1000 J/kg
［11 月－4 月（寒候期）］SReH：200 m2/s2，CAPE：350 J/kg
EHI を用いる場合の閾値

EHI:1.5

SReH，CAPE の同時超過頻度分析の結果を図 2.2.4.4.5 に，EHI の超過頻度分布を図
2.2.4.4.6 に示す。
暖候期 5 月～10 月

寒候期 11 月～4 月

Gatu

Gatu

図2.2.4.4.5 F2規模のSReH，CAPE同時超過頻度分布（単位：％）

図2.2.4.4.6 EHIの超過頻度分布（単位：％，EHI閾値:1.5）
6 条-別添 2(竜巻)-1-29

F2 規模相当の閾値での同時超過頻度を解析した結果をみても，柏崎刈羽原子力発電所が立地する地域は，太平洋側と比較して頻度が低くなっていることが確認できる。
日本海側で大きな竜巻が発生しにくい原因の一つとしては，太平洋側から暖かく湿った空気が，日本列島の中央部に存在する高く複雑な山岳域を湿潤不安定な状態のま
ま乗り越えてくることが出来ないため，日本海側では大きな竜巻を引き起こす環境場が形成しにくくなっていることが考えられる。
2.2.4.5. 佐呂間町で発生した竜巻について
突風関連指数を用いた解析結果から，F3 規模以上の竜巻が発生しやすいとされる地域が分かったが，そのエリアに含まれていない北海道網走支庁佐呂間町では 2006 年
11 月に F3 竜巻が発生している（以下「佐呂間竜巻」という。）。
佐呂間竜巻は，太平洋沿岸で発生した竜巻と比較すると，・国内で唯一内陸部（丘陵地の麓）において発生した竜巻である。
・F3 竜巻としては継続時間（1 分）と移動距離（約 1.4km）が非常に短かったという点で異なっている。
佐呂間竜巻の発生した地域では，太平洋側からの暖湿流が小高い丘を越えて流入するような地形になっており，平野部の冷気流とぶつかることにより大きな上層・下層間の風向差が生じる環境場となっていた。（図 2.2.4.5.1，図 2.2.4.5.2）
また，日高山脈の東側では，山を越えた冷気流と太平洋側の暖気流がぶつかる地点となっており，ここで発生した親雲が山脈沿いに北上しながら持続的に発達し，佐呂間地域で F3 規模の竜巻を形成するに至ったと考えられる。
これらの発生メカニズムについて，図 2.2.4.5.3 に模式的に示す。

相当温位（単位：Ｋ）

図 2.2.4.5.1

佐呂間竜巻発生時の風向・風速及び相当温位の分布（海抜 500m 高度）
6 条-別添 2(竜巻)-1-30

親雲の発生位置（点線内）と移動方向

竜巻の発生位置（×）と影響が指摘される山（点線部）

図 2.2.4.5.2

親雲の発生箇所と移動方向（左）及び竜巻の発生箇所（右）※マイクロスケール
佐呂間

冷気流
・太平洋側平野部では見られないメカニズム・（気象モデル内では勘案されていない）
局地スケールの地形による現象

・暖気流と寒気流がぶつかり上昇・大気不安定
・前線面および風向・風速差により渦発生・取り込み

平野部

上層・下層間の強い
風向差：SReHの増大

小高い山，丘親雲移動• 親雲が山脈沿いに北上しながら，持続的に発達

親雲生成，
発達

親雲

メソスケール
前線断面

竜巻発生

太平洋側からの暖湿流

・太平洋側平野部と同様の環境場※日高山脈東側の太平洋側沿岸 形成パターン（高渦度形成・では、竜巻が殆ど発生していない。 取り込み、高い大気不安定度）
山麓では小さな竜巻が数個発生。

冷気流
日高山脈

図 2.2.4.5.3

平野部

太平洋側から ただし，その頻度は非常に低いの暖湿流

佐呂間竜巻の発生メカニズムに関する模式図※※：軽水型原子力発電所の竜巻影響評価における設計竜巻風速及び飛来物速度の設定に関するガイドライン，日本保全学会，原子力規制関連事項検討会，平成 27 年 1 月
このように，佐呂間竜巻の発生メカニズムは，太平洋側沿岸域にて発生している F3
竜巻のメカニズムとは大きく異なっており，竜巻の持続時間・被害域長さも大きく異なっている。
竜巻影響評価における取り扱いとしては，基準竜巻設定で対象としている地域性・
6 条-別添 2(竜巻)-1-31

空間スケールよりも局地的な地形影響を受けており，そういった影響については，設計竜巻 VD の設定時に考慮するのがガイドの趣旨に沿ったものとなる。
考慮する際のポイントは，以下の 2 点である。
・ 太平洋側からの暖湿流が高標高山岳等に遮断されずに直接流入し得る地域である。
・ 近隣地形（数キロ程度四方の範囲）において，（太平洋側からの）暖気流の流入する風上側に尾根状の丘・山が存在すること。
その観点で柏崎刈羽原子力発電所の地形を確認すると，以下のように整理できる。
・ 本州中央部に高標高山岳が存在するため，太平洋側から暖湿流が直接流入しない。（図 2.2.4.5.4）・ 日本海側で発達する気流は，主に西から東へ移動する傾向が強く，気流の流入する風上側（海側）に尾根状の丘，山が存在しない。
したがって，柏崎刈羽原子力発電所で佐呂間竜巻と同様な地形条件にはなっていな
いことを確認した。
以上の検討結果より，竜巻発生要因及び発生する竜巻の規模には地域性があることが示され，その観点から柏崎刈羽原子力発電所の竜巻検討地域として，北海道から山陰地方にかけての日本海沿岸を竜巻検討地域として設定することが妥当であることが確認できた。

柏崎刈羽原子力発電所

男体山 (2486m)
白根山 (2160m)
浅間山 (2568m)
50km

図2.2.4.5.4

柏崎刈羽原子力発電所周辺地形図

6 条-別添 2(竜巻)-1-32

2.3. 基準竜巻の最大風速(VB)の設定
基準竜巻の最大風速は，過去に発生した竜巻による最大風速(VB1)及び竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速(VB2)のうち，大きな風速を設定する。
2.3.1. 過去に発生した竜巻による最大風速(VB1）
表2.3.1.1に竜巻検討地域で過去に発生したF1より大きい竜巻の観測記録を示す。
表2.3.1.1より竜巻検討地域における過去最大竜巻はF2であり，Fスケールと風速の関係より風速は50～69m/sであることから， VB1はF2の風速範囲の上限値69m/sとする。

6 条-別添 2(竜巻)-1-33

表2.3.1.1

竜巻検討地域における竜巻の観測記録（F1より大きい竜巻）（気象庁「竜巻等の突風データベース」より作成）

現象区別

発生日時

発生場所

F スケール※竜巻

1962/09/28 14:20

北海道宗谷支庁
東利尻町

(F2)

寒冷前線

竜巻

1971/10/17 05:00

北海道留萌支庁
羽幌町

(F2)

寒気の移流

竜巻

1974/10/03 19:05

北海道檜山支庁
奥尻郡奥尻町(F1～F2)温暖前線

竜巻

1974/10/20 15:00

北海道檜山支庁
檜山郡上ノ国町(F1～F2)寒冷前線

竜巻

島根県 簸川郡
1975/05/31 18:10
大社町

竜巻

1975/09/08 01:30

竜巻

1979/11/02 01:58

竜巻

1989/03/16 19:20

竜巻

1990/04/06 02:55

竜巻

1999/11/25 15:40 秋田県 八森町

総観場

(F2)

日本海低気圧・局地
性じょう乱・寒気の移流

北海道檜山支庁
奥尻郡奥尻町(F1～F2)日本海低気圧・暖気の移流

北海道渡島支庁
松前郡松前町(F2)

日本海低気圧・温暖前線

島根県 簸川郡(F2)

大社町
石川県 羽咋郡
富来町

局地性じょう乱・寒気の移流

F2オホーツク海低気
圧・気圧の谷(F1～F2)日本海低気圧・寒冷前線※：Fスケールは，ア）被害の詳細な情報等から推定できたもの，イ）文献等からの引用又は被害のおおまかな情報等から推定したものがあり，F2以上の事例ではア）とイ）を区別し，イ）の場合には値を括弧で囲んでいる。

6 条-別添 2(竜巻)-1-34

2.3.2. 竜巻最大風速のハザード曲線の求め方【添付資料 2.3(1)】
竜巻最大風速のハザード曲線は，気象庁「竜巻等の突風データベース」より竜巻検討地域における竜巻の観測記録を抽出・評価し，既往の算定法(Wen&Chu及びGarson etal.)に基づき算定した。具体的な算定方法は，JNES委託研究成果報告書※を参考とし，
図2.3.2.1に示すフローに従いハザード曲線を算定した。なお，ハザード曲線は，竜巻検討地域の竜巻特性を適切に考慮できる海岸線から海側，陸側それぞれ5kmの範囲内で算定した。加えて，竜巻検討地域を海岸線に沿って1km範囲ごとに短冊状に細分化した場合のハザード曲線も算定することにより，竜巻発生確認数のばらつきやFス
ケールの偏りの影響も検討した。【添付資料2.3参考資料3】※ 東京工芸大学：「平成21～22 年度原子力安全基盤調査研究（平成22 年度）竜巻による原子力施設への影響に関する調査研究」，独立行政法人原子力安全基盤機構委託研究成果報告書，平成23年2月

気象庁『竜巻等の突風データベース』
竜巻の発生頻度の分析（年発生の確率分布の推定）（観測体制の変遷を考慮，Ｆスケール不明竜巻の扱い，疑似データの作成）

竜巻最大風速の確率分布
f(V)

竜巻被害幅の確率分布
f (W)

竜巻被害長さの確率分布
f (L)V，W，Lの相関
被害面積の期待値
E[DA(V0)]

竜巻影響エリアの面積

1つの竜巻に遭遇し，かつ竜巻風速がV0以上となる確率
R(V0)＝E[DA(V0)]/A0

竜巻検討地域の面積A0

T年以内にいずれかの竜巻に遭遇し，かつ竜巻風速がV0以上となる確率
V0
PV0,T
V0, (D).

図 2.3.2.1

竜巻最大風速ハザード曲線の算定フロー

6 条-別添 2(竜巻)-1-35

2.3.3. 海岸線から陸側及び海側それぞれ 5km 全域の評価
本評価では，竜巻検討地域外で発生して竜巻検討地域内に移動した竜巻である通過
竜巻も発生数にカウントする。被害幅及び被害長さは，それぞれ被害全幅及び被害全長を用いる。
2.3.4. 竜巻の発生頻度の分析【添付資料 2.3(2)】
気象庁「竜巻等の突風データベース」をもとに，1961 年 1 月～2012 年 6 月までの51.5 年間の統計量を F スケール別に算出する。なお，観測体制の変遷による観測デー
タ品質のばらつき(図 2.3.4.1 参照)を踏まえ，以下の(1)～(3)の基本的な考え方に基づいて整理を行う。
(1) 被害が小さくて見過ごされやすい F0 及び F スケール不明竜巻に対しては，観測体制が強化された 2007 年以降の年間発生数や標準偏差を用いる。
(2) 被害が比較的軽微な F1 竜巻に対しては，観測体制が整備された 1991 年
以降の年間発生数や標準偏差を用いる。
(3) 被害が比較的大きく見逃されることがないと考えられる F2 及び F3 竜巻
に対しては，観測記録が整備された 1961 年以降の全期間の年間発生数や標準偏差を用いる。
また，F スケール不明の竜巻については，以下の取扱いを行う。
陸上で発生した竜巻（以下「陸上竜巻」という。）及び海上で発生して陸上へ移動した竜巻については，被害があって初めてその F スケールが推定されるため，陸上での F スケール不明の竜巻は，被害が少ない F0 竜巻に分類した。海上で発生しその後上陸しなかった竜巻（以下「海上竜巻」という。）については，その竜巻のスケールを推定することは困難であることから，「海岸線から海上 5km の範囲における海上竜
巻の発生特性が，海岸線から内陸 5km の範囲における陸上竜巻の発生特性と同様である。」という仮定に基づいて各 F スケールに分類する。
上記の基本的な考え方に基づいて観測記録を整理・推定した結果を表 2.3.4.1 に示す。
なお，竜巻発生の確率モデルは，ガイドに従ってポアソン過程に従うものとし，年発生数の確率分布には，ポリヤ分布を適用した。

6 条-別添 2(竜巻)-1-36

図 2.3.4.1

竜巻の年別発生確認数（気象庁 HP より）

表 2.3.4.1
竜巻検討地域(沿岸±5km)1961～
2012/6（51.5年間）1991～
2012/6（21.5年間）
2007～
2012/6（5.5年間）疑似
51.5年間（陸上竜巻）
疑似
51.5年間
（全竜巻）

発生数
の統計

小計

期間内総数
平均値（年）
標準偏差（年）CV（年）
期間内総数
平均値（年）
標準偏差（年）CV（年）
期間内総数
平均値（年）
標準偏差（年）CV（年）
期間内総数
平均値（年）
標準偏差（年）CV（年）
期間内総数
平均値（年）
標準偏差（年）
CV（年）

74
1.44
2.25
1.56
46
2.14
3.11
1.45
27
4.91
5.55
1.13
333
6.44
4.75
0.74
1187
23.05
8.97
0.39

竜巻発生数の解析結果
F0
24
0.47
1.75
3.76
24
1.12
2.61
2.34
22
4.00
4.32
1.08
206
4.00
4.32
1.08
969
18.82
8.76
0.47

竜巻スケール
F1
F2
40
10
0.78
0.19
0.90
0.49
1.16
2.52
21
1
0.98
0.05
0.91
0.22
0.93
4.64
5
0
0.91
1.24
1.36
51
10
0.98
0.19
0.91
0.49
0.93
2.52
182
36
3.53
0.70
1.72
0.92
0.49
1.32

6 条-別添 2(竜巻)-1-37

不 明
総数
F3
（陸上） （海上） （含む不明）
0
13
105
192
0.25
2.04
3.73
0.71
5.92
7.81
2.83
2.90
2.09
0
12
105
163
0.56
4.88
7.58
1.02
8.49
11.07
1.83
1.74
1.46
0
7
91
125
1.27
16.55
22.73
1.69
11.41
15.10
1.33
0.69
0.66
0
66
853
1186
1.27
16.55
22.99
1.69
11.41
12.36
1.33
0.69
0.54
0
0
0
1187
23.05
8.97
0.39

2.3.5. 竜巻風速，被害幅，被害長さの確率分布及び相関係数【添付資料 2.3(3),(4)】竜巻ハザードを評価するためには，一つの竜巻が発生した際の，竜巻風速，被害幅
及び被害長さの確率分布が必要となることから，これらの確率密度分布を求める。なお，竜巻風速の確率密度分布は，F スケール別の竜巻発生数から求める。
竜巻検討地域における 51.5 年間の竜巻の発生数，被害幅及び被害長さをもとに，確率密度分布についてはガイド及びガイドが参考としている JNES 委託研究成果報告書を参照し，対数正規分布に従うものとする。（図 2.3.5.1～図 2.3.5.6）
なお，疑似的な竜巻の作成において被害幅又は被害長さの情報がない竜巻には，観測された竜巻と同程度の竜巻を想定し，それに相当する被害幅又は被害長さを与えている。その際は，被害幅又は被害長さが大きいほうから優先的に用いることにより，保守的に評価を行う。
また，竜巻のハザードの計算においては，2 変量あるいは 3 変量の確率分布関数を対象とするため，竜巻風速，被害幅及び被害長さについての相関係数を求めた。表2.3.5.1 に 1961 年以降の観測データのみを用いて，竜巻風速，被害幅及び被害長さについて相関係数を求めた結果を示す。

6 条-別添 2(竜巻)-1-38

図2.3.5.1 竜巻風速の確率密度分布

図2.3.5.3 被害幅の確率密度分布

図2.3.5.5 被害長さの確率密度分布

表 2.3.5.1

図2.3.5.2

竜巻風速の超過確率分布

図2.3.5.4

図2.3.5.6

被害幅の超過確率分布

被害長さの超過確率分布

竜巻風速，被害幅，被害長さの相関係数（単位なし）

相関係数

風速

被害幅

被害長さ

風速

1.000

-0.050*

0.312

被害幅

-0.050*

1.000

0.462

被害長さ

0.312

0.462

1.000

*風速と被害幅は無相関との知見が得られたため，ハザード算定の際には，相関係数 0 として計算

6 条-別添 2(竜巻)-1-39

2.3.6. 竜巻影響エリアの設定【添付資料 2.3(5)】竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速(VB2)の算定にあたり，VB2の発生エリア
である竜巻影響エリアを設定する。竜巻影響エリアは，柏崎刈羽原子力発電所の号炉ごとに設定する。号炉ごとのすべての評価対象施設の設置面積の合計値及び推定される竜巻被害域(被害幅，被害長さから設定)に基づいて，竜巻影響エリアを設定する。
図2.3.6.1に柏崎刈羽原子力発電所6号炉の竜巻影響エリア，図2.3.6.2に7号炉の竜巻影響エリアを示す。竜巻影響エリアは，柏崎刈羽原子力発電所6号炉又は7号炉の評
価対象施設を含む長方形エリアの対角線長さが約260mであることを考慮して，各号炉の評価対象施設を包絡する円形のエリア（直径300m，面積約7.1×104m2）として設定する。なお，竜巻影響エリアを円形とするため，竜巻の移動方向には依存性は生じない。

6 条-別添 2(竜巻)-1-40

防護上の観点又は機密に係わる事項を含む為，公開できません

図2.3.6.1

6号炉 竜巻影響エリア

図2.3.6.2

7号炉 竜巻影響エリア

6 条-別添 2(竜巻)-1-41

2.3.7. ハザードの算定【添付資料 2.3(6)】
T年以内にいずれかの竜巻に遭遇し，かつ竜巻風速がV0以上となる確率を求める。竜
巻の年発生数の確率密度分布としてポリヤ分布の適合性が高い。ポリヤ分布は式(1)で示される。
N 1(T ) N
 N 1 / 
1  T 
1   k 
PT ( N ) 

N!
k 1

(1)

ここで，

N：竜巻の年発生数
v：竜巻の年平均発生数
T：年数
βは分布パラメータであり式（2）で示される。

 2

 1
 1    

(2)

ここで，σ ：竜巻の年発生数の標準偏差Dをリスク評価対象構造物が風速V0以上の竜巻に遭遇する事象と定義し，R(V0)をリ
スク評価対象構造物が1つの竜巻に遭遇し，竜巻風速がV0以上となる確率と定義すると，T年以内にいずれかの竜巻に遭遇し，かつ竜巻風速がV0以上となる確率は式(3)で示される

PVo,T ( D)  1  1  R(V0 )T 

1 / 

(3)

このR(V0)は，竜巻影響評価の対象地域の面積をA0（つまり竜巻検討地域の面積約33,395km2），1つの竜巻の風速がV0以上となる面積をDA(V0)とすると式(4)で示される。

R(V0 ) 

E DA(V0 )
A0(4)

ここで，E[DA(V0)]は，DA(V0)の期待値を意味する。
本評価では，以下のようにしてDA(V0)の期待値を算出し，式(4)によりR(V0)を推定して，式(3)によりPv0,T(D)を求める。風速をV，被害幅w，被害長さl ，移動方向α及び構造物の寸法をA,Bとし，f(V，w，l）等の同時確率密度関数を用いると，DA(V0)の期待値は式(5)で示される。

6 条-別添 2(竜巻)-1-42

 E DA(V0 )     W (V0 ) l f (V , w, l ) dV dw dl
0 0 V02  

2  

0 0 V00 0 V0    H ( ) l f (V , l , ) dVdl d     W (V0 )G ( ) f (V , w,  ) dVdw d AB  f (V )dV

(5)

V0

ここで，W(V0)は竜巻風速がV0以上となる幅であり，式(6)で示される。

H (α)及びG(α) はそれぞれ，竜巻の被害長さ及び被害幅方向に沿った面にリスク評価対象構造物を投影したときの長さであり，式(7)で示される。
1 / 1.6

V 
W (V0 )   min  V0 

w

(6)

ここで，

Vmin：被害幅w内の最小竜巻風速
V0：被害が発生する最小風速

H ( )  B | sin  |  A | cos |G ( )  A | sin  |  B | cos |(7 )本評価ではリスク評価対象構造物を円形構造物（竜巻影響エリア）で設定している
ため，H(α)，G(α)ともに竜巻影響エリアの直径300 mで一定（竜巻の移動方向に依存しない）となる。円の直径をD0とした場合の計算式は式(8)で示される。
 E DA(V0 )    W (V0 ) l f (V , w, l ) dV dw dl
0 0 V0




0 V0

0 V0

 D0   l f (V , l ) dVdl  D0   W (V0 ) f (V , w) dVdw

 ( D0  / 4)  f (V )dV
2V0

6 条-別添 2(竜巻)-1-43(8)

2.3.8. 竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速(VB2)
海岸線から陸側及び海側それぞれ5km全域（竜巻検討地域）を対象に算定したハザード曲線より，年超過確率10-5※における風速を求めると図2.3.8.1に示すとおり59m/sとなった。
また，使用した竜巻の統計データの不確実性については検討を実施しており，Fス
ケール不明の海上竜巻の発生数は，陸上竜巻のFスケール別発生比率で按分して取り扱っているが，竜巻検討地域を「北海道から山陰地方にかけての日本海沿岸」にすることに伴う竜巻ハザード曲線算出のためのデータの不確実性（日本海側はFスケール
不明の海上竜巻が多い）を踏まえ，参照する年超過確率を10-5から一桁下げた年超過
確率10-6※における風速である76m/sをVB2とする。
なお，1km範囲ごとに短冊状に細分化した場合のハザード曲線については，算出を実施したものの，その技術的説明性が乏しいと考え，VB2の設定には使用しないものとした。【添付資料2.3（参考資料3）】※ 設計基準事故の発生頻度が10-3/年～10-4/年（発電用軽水型原子炉施設に係る新安全基準骨子案に対する意見募集の結果について：平成25年4月3日技術基盤課）であることから，設計基準として考慮する竜巻の最大風速は年超過確率10-4に設定することが妥当であると考える。ただし，ガイドで竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速(VB2)の年超過確率は，10-5を上回らないことが要求されていること，ハザードの不確実性があることを踏まえて保守的に10-4
より1 桁下げて，参照する年超過確率は10-5とするが，統計データの不確実性の検討を踏まえて保守的に10-5より1桁下げて，竜巻最大風速のハザード曲線
による最大風速(VB2)の年超過確率は10-6とする。

竜巻風速 [m/s]
30

40

50

60

70

80

90

100

110

1.E+00
1.E-01

年
超過確率

1.E-02
1.E-03
1.E-04
1.E-05
1.E-06
1.E-07
1.E-08

図2.3.8.1

竜巻最大風速のハザード曲線（海側，陸側5km範囲）
6 条-別添 2(竜巻)-1-44

また，不確実さ要素のハザード算定結果への影響を検討した。【添付資料2.3参考資料5】
図2.3.8.2(a)に示した，データ，確率分布形選択及びデータ量が少ない
ことによる不確実さを表したハザード曲線により，これらの不確実さが十分小さいことを確認した。
さらに，疑似データにF3竜巻を4個追加した感度解析結果を図2.3.8.2(b)に示す。この場合の年超過確率10-5に相当する竜巻風速は62.2m/sとなり，かなり保守的な仮定をおいてもハザードへの影響は限定的であることから，データの高い安定性を確認した。

3040

竜巻風速 (m/s)
50
60
70

80

90

100

1.E-03
基本ケース
バイアス補正後
全パラメータ+1σ

1.E-04年
超過 1.E-05
確率
1.E-06

1.E-07(a) バイアス補正後及び全パラメータ＋1σのハザード

30

40

竜巻風速 (m/s)
50
60
70
80

90

1.E-03
基本ケース

年 1.E-04
超過確 1.E-05
率

日本海F3を4個追加

1.E-06
1.E-07(b) 竜巻風速の年超過確率分布
図2.3.8.2 ハザード不確実さ検討結果

6 条-別添 2(竜巻)-1-45

100

2.3.9. 基準竜巻の最大風速(VB)
過去に発生した竜巻による最大風速VB1 =69 m/s及び竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速VB2=76m/sのうち，大きい風速である76m/sを柏崎刈羽原子力発電所における基準竜巻の最大風速VBとする。（表2.3.9.1）
使用した竜巻の統計データの不確実性については前項までで検討を実施しているが，将来的な気候変動により規模や発生数の増加傾向となることは否定できない。
将来的な気候変動として現時点でも予想されるものとしては地球温暖化が挙げられる。地球温暖化が進行した際には台風の強度が強まる傾向が考えられ，現時点の経験データでは台風起因の竜巻は日本海側では観測されていないものの将来的には日
本海側においても発生する可能性がある。ただし台風は北上するにつれて，山岳での暖湿流遮断による安定化や海水温度低下による水蒸気供給量低下により衰弱しやす
い特性を有していることから，仮に発生するとしても規模の大きな竜巻の発生は考えにくい。
将来的な気候変動についての現時点での予想は上記のとおりとなるが，気候変動を完全に予測することは難しいため，最新のデータ・知見をもって気候変動の影響に注視し，竜巻検討地域や基準竜巻の最大風速は，必要に応じて見直しを実施していくものとする。

表2.3.9.1

竜巻の最大風速の算定結果

項目

最大風速[m/s]

過去に発生した竜巻による
最大風速VB1

69

竜巻最大風速のハザード曲線による
最大風速VB276

基準竜巻の最大風速VB

76

6 条-別添 2(竜巻)-1-46

2.4. 設計竜巻の最大風速（VD)の設定
柏崎刈羽原子力発電所が立地する地域の特性として，周辺の地形や竜巻の移動方向を考慮して，基準竜巻の最大風速の割り増しを検討し，設計竜巻の最大風速を設定する。
2.4.1. 地形効果による竜巻風速への影響
地形効果が竜巻強度に及ぼす影響に関する知見として，(1) 地形起伏による影響，(2) 地表面粗度による影響，について既往の研究において示されており，その知見を踏まえ，柏崎刈羽原子力発電所周辺の地形効果による竜巻の増幅可能性について検討する。
(1) 地形起伏による影響
竜巻のような回転する流れでは，角運動量保存則により「回転の中心からの距離」
及び「周方向の回転速度」の積が一定になるという性質がある。そのため，図 2.4.1.1に示すとおり竜巻の渦が上り斜面を移動するとき（渦 1 から渦 2 へ移動する場合），
基本的に渦は弱まり，下り斜面を移動するときには強まる。

渦2渦1

図 2.4.1.1

竜巻旋回流の地形影響に関する模式図(2) 地表面粗度による影響
風は地表面の細かな凸凹が与える摩擦抵抗の影響を受けやすく，風速は，地表面において 0 となり上空に向かうにつれて増加する。地表面粗度は竜巻の旋回流を減衰させる効果を有し，地表面粗度の構成物が飛来物として運動することで風速が減衰することも示唆されていることから，地表面粗度の増加とともに竜巻に起因する強風の風
速を低下させるといえる。
2.4.2. 柏崎刈羽原子力発電所周辺の地形
柏崎刈羽原子力発電所敷地周辺の地形を図2.4.2.1，柏崎刈羽原子力発電所東西方向の鉛直断面での地形起伏を図2.4.2.2，柏崎刈羽原子力発電所敷地周辺の地表面粗度を図2.4.2.3に示す。柏崎刈羽原子力発電所が立地する敷地は，北西が日本海に面
6 条-別添 2(竜巻)-1-47

し，三方を森林に囲まれた標高60m前後のなだらかな丘陵地である。

T.P86.9m
T.P119.9m
T.P59.5m
T.P7.6m

T.P17.9m
T.P14.9m

柏崎刈羽原子力発電所
5，6，7 号炉 (T.P.12.2m)

T.P11.7m
T.P68.8m

柏崎刈羽原子力発電所
1，2，3，4 号炉(T.P.4.9m)

T.P81.0m
T.P10.5m
T.P65.1m
T.P8.5m

T.P39.1m

T.P73.6m
T.P45.3m

T.P26.6m
T.P5.9m
T.P26.1m

T.P43.5m

T.P59.7m
T.P6.4m

T.P73.4m
T.P70.7m

T.P6.5m

図 2.4.2.1 柏崎刈羽原子力発電所周辺の地形（国土地理院「電子国土 Web」より作成）

6 条-別添 2(竜巻)-1-48

西東
柏崎刈羽原子力発電所
1～7 号炉図 2.4.2.2

柏崎刈羽原子力発電所東西方向の鉛直断面での地形起伏

柏崎刈羽原子力発電所

図 2.4.2.3

柏崎刈羽原子力発電所周辺の地表面粗度

2.4.3. 竜巻の移動方向の分析
柏崎刈羽原子力発電所の周辺地域を対象に竜巻の移動方向に関する分析を行う。なお，分析の対象とする地域は，JNES「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（案）及び解説」に示されている竜巻集中地域を参考に，集中地域③（青森県日本海側～山形県），④（新潟県・富山県）及び⑤（石川県西部～福井県北西部）とした。
図 2.4.3.1 に竜巻集中地域④周辺で発生した竜巻の移動方向，図 2.4.3.2 に竜巻集
中地域③，④及び⑤において過去に発生した竜巻の移動方向の頻度を分析した結果を示す。竜巻の移動方向の分析の結果，柏崎刈羽原子力発電所周辺で発生する竜巻は，
6 条-別添 2(竜巻)-1-49

陸側から海側（東から西）に向かう竜巻は極めて少なく，発電所西方の海上から東方向（陸側）へ向かう方向が多い。

図2.4.3.1

竜巻集中地域④における竜巻移動方向（F0以上のみ）③④⑤

図 2.4.3.2

竜巻集中地域③，④及び⑤における竜巻移動方向の頻度

6 条-別添 2(竜巻)-1-50

2.4.4. 竜巻風速の増幅に関する検討(1) 地形起伏による竜巻増幅
柏崎刈羽原子力発電所周辺で発生する竜巻は，地形が平坦な海側から発電所敷地に進入する可能性が高く発電所敷地自体も平坦であるため竜巻が増幅することはないと考えられる。万が一発電所敷地外の東側（例えば刈羽村の平地）で竜巻が発生し，その竜巻が海側に向かって移動し，発電所敷地内に進入した場合，竜巻はなだらかな丘陵を通過する。この場合，丘陵がなだらかであるため，地形効果による竜巻の増幅はない。
(2) 地表面粗度による竜巻増幅
柏崎刈羽原子力発電所周辺では，発電所西方の海上から東方向（陸側）へ向かう竜巻の発生が極めて多く，竜巻が海上から陸側に移動する際には，地表面粗度の小さい
海上から粗度の大きな陸上に上陸するため，粗度により減衰するものと考えられる。
2.4.5. 設計竜巻の最大風速 VD以上のことから，柏崎刈羽原子力発電所では，地形効果による竜巻の増幅を考慮しない。一方，将来的な気候変動による竜巻発生の不確実性を踏まえ，設計竜巻の最大風速 VD は F3 の風速範囲の上限値 92m/s とする。
2.5. 設計竜巻の特性値
竜巻風速場としてフジタモデルを適用した場合の設計竜巻の特性値については，表
2.5.1 のとおり設定する。なお，最大気圧低下量と最大気圧低下率は，数値解析によって計算する。【添付資料 2.5】
表 2.5.1

設計竜巻の特性値

設計竜巻の
最大風速

移動速度
(VT)

最大接線風
速(VRm)

最大接線風
速半径(Rm)

最大気圧低下量(ΔPmax)

最大気圧低
下率

(VD)
[m/s]

[m/s]

[m/s]

[m/s]

[hPa]

((dp/dt)max)[hPa / s]

92

14

78

30

64

42

6 条-別添 2(竜巻)-1-51

3. 竜巻影響評価
3.1. 評価概要
評価の概要は以下のとおりとする。
(1) 設計荷重（設計竜巻荷重及びその他の組み合わせ荷重）の設定(2) 原子力発電所における飛来物に係る調査(3) 飛来物防止対策(4) 考慮すべき設計荷重に対する評価対象施設の構造健全性等の評価を行い，必要に応じ対策を行うことで安全機能が維持されることを確認
3.2. 評価対象施設「1.2 竜巻影響評価の対象施設」に示したとおりとする。
3.3. 設計荷重の設定
3.3.1. 設計竜巻荷重の設定
設計竜巻の最大風速 VD 等に基づき，「風圧力」，「気圧差による圧力」及び「飛来物の衝撃荷重」について，以下のとおり設定する。
(1) 設計竜巻による風圧力の設定
設計竜巻の水平方向の最大風速によって施設（屋根を含む）に作用する風圧(WW)は「建築基準法施行令」及び「日本建築学会 建築物荷重指針・同解説」に準拠して，下式により算定する。
なお，ガスト影響係数(G)は，G=1.0，風力係数(C)は施設の形状や風圧力が作用する部位（屋根，壁等）に応じて設定する。
WW=q・G・C・A
q:設計用速度圧
G:ガスト影響係数(=1.0)
C:風力係数
A:施設の受圧面積
q=(1/2)・ρ・VD2
ρ:空気密度VD:設計竜巻の最大風速
ただし，竜巻による最大風速は，一般的には水平方向の風速として算定されるが，鉛直方向の風圧力に対してぜい弱と考えられる評価対象施設等が存在する場
合には，フジタモデルの風速場による求まる鉛直方向の風速等に基づいて算出した鉛直方向の風圧力についても考慮する。
6 条-別添 2(竜巻)-1-52

(2) 設計竜巻における気圧低下によって生じる評価対象施設等の内外の気圧差による圧力の設定設計竜巻による評価対象施設等の内外の気圧差による圧力は，最大気圧低下量(ΔPmax)に基づき設定する。
①建屋・構造物等
建屋については，気圧差による圧力荷重が最も大きくなる「閉じた施設」を想定
し，内外気圧差による圧力荷重 WP を以下の式により設定する。
WP=ΔPmax・A
ここで，ΔPmax : フジタモデルにより求まる最大気圧低下量，A:施設の受圧面積
外部事象防護対象施設を内包する建屋・構築物について，影響評価を実施し，当該施設が破損した場合には安全機能維持について確認を行う。
②設備(系統，機器)設備についても，上記と同様に圧力荷重 WP を設定する。なお，非常用換気空調系のように外気と隔離されている区画の境界部等気圧差による圧力影響を受ける設
備について，圧力影響により作用する応力が許容値内であるか確認し，許容値を上回る場合には安全機能維持への影響について確認する。

(3) 設計竜巻による飛来物が評価対象施設等に衝突する際の衝突荷重の設定①柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における飛来物に係る現地調査結果及び設
計飛来物の選定について
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の竜巻影響評価における設計飛来物については，飛来物に係る現地調査結果及びガイドの表 4.1 に示されている設計飛来物の設定例を参照し設定する。
以下に柏崎刈羽原子力発電所にて実施した飛来物の現地調査の結果と，その結果を元に抽出した設計飛来物の設定の考え方を示す。【添付資料 3.3】

a.評価に用いる設計竜巻の特性評価に用いる竜巻の速度は，92m/s とする。（表 2.5.1 参照）
b.飛来物に対する考え方
飛来物のうち，後述する設計飛来物（極小飛来物である砂利を除く。）より
運動エネルギー及び貫通力（コンクリートの貫通限界厚さ，鋼板の貫通限界厚さ）が大のものについては，設置場所等に応じ固縛を行うことで飛散させないものとする。また，衝突時に評価対象施設等に与えるエネルギーが設計飛来物の運動エネルギーより小さいものについては，適切な飛散防止対策を行う。
6 条-別添 2(竜巻)-1-53

c.設計飛来物の選定
設計飛来物の選定フローを図 3.3.1.1，選定結果を表 3.3.1.1 に示す。
柏崎刈羽原子力発電所の飛来物に係る調査の結果，柏崎刈羽原子力発電所において飛来物となる可能性があるものから，浮き上がりの有無，運動エネルギ
ー及び貫通力の大きさから，鋼製材，角型鋼管（大），足場パイプ及び鋼製足場板を設計飛来物として選定した。ただし，これらのうち飛散防止対策を講じるものは除く。選定した鋼製材のサイズ，重量については，現地調査及びガイドに基づいて，影響が大きい寸法，重量を設定した。
また，後述の非常用換気空調系ルーバへの防護対策として設置する竜巻防護
ネットをすり抜ける可能性のある飛来物として砂利を選定した。なお，砂利のサイズは竜巻防護ネットをすり抜ける可能性があるサイズ（4cm）を考慮して設定した。

6 条-別添 2(竜巻)-1-54

発電所構内における物品
飛来物となり得る物品を現地調査及び聞き取り調査にて想定飛来物を抽出
・常設物（電柱，マンホール等）
・仮設物（鋼製パイプ，鋼製材，車両等）
・二次飛来物（屋根，シャッター，ガラス窓等）

以下の点で飛来物とならないか※1①頑健に固定されているか②分解し小型軽量となる物品か③倒壊するが飛来物とはならない物品か該当物品①シャッター，雨樋，配管，ブローアウトパネ
ル，屋根（ALC 板），外壁（セメント板），扉，
照明器具，アンテナ，鋼製タンク，変圧器，
鋼製階段
②ガラス窓
③電柱，屋外照明，フェンス，手摺

YesNo
該当例：外部事象防護対象施設から十分な離隔距離のある資機材

No

飛散評価（竜巻風速 92m/s，フジタモデル）により浮上するかNo

横滑りにより外部事象防護対
象施設に影響を与え得るか

Yes

Yes

④飛来物発生防止対策（撤去，固縛等）が可能か

Yes

該当例：④マンホール蓋，車両，屋根

設
計
飛
来
物
と
し
て
選
定
し
な
い

等

No

⑤評価パラメータ※2（運動エネルギ
ー，貫通力，寸法※3）が他の設計飛来物の候補に包絡※4 されるか

Yes

該当物品：角型鋼管（小）

No
設計飛来物
（鋼製材※4，角型鋼管（大）※4，砂利※3，
足場パイプ※5，鋼製足場板※5）※1：過去の事例を参考に判定※2：評価対象施設等に想定される損傷モードより，評価パラメータを設定※3：非常用換気空調系ルーバへの防護対策として設置する竜巻防護ネットを通過する可能性があるものを抽出※4：仮設足場に飛散防止対策を講じた場合を考慮し，運動エネルギー，貫通力が仮設足場材（足場パイプ，
鋼製足場板）に次ぐ飛来物についても抽出※5：仮設足場に飛散防止対策を講じた場合は除く。

図 3.3.1.1 設計飛来物の選定フロー

6 条-別添 2(竜巻)-1-55

②設計飛来物の速度等の設定
設計竜巻による設計飛来物の最大水平速度(MVHmax)及び最大鉛直速度(MVVmax)は，(3）a.に示す竜巻風速 92m/s にて，フジタモデルを適用し風速場の中での速度を算出した。
また，設計飛来物の浮き上がり高さ及び飛散距離も同様に算出した。その結果を表
3.3.1.1 に示す。
a) 鋼製材，角型鋼管（大）及び砂利の影響高さ
ランキン渦モデルを採用している米国 Regulatory Guide 1.76 では，小さな飛来物（スチールパイプ等）はどの高さへの衝突も想定しているのに対し，重量物（自動車）に対しては 9.1m（30feet）以下に影響を及ぼすこととしている。
一方，フジタモデルを適用した場合の鋼製材，角型鋼管（大）及び砂利の影響高さ
は，表 3.3.1.1 のとおり，設計飛来物の浮き上がり高さは，最大でも 0.15m と僅かであるが，設計飛来物は（設計飛来物の寸法で最も長い辺は 4.2m）回転して飛散することも想定される。
また，高所の建屋開口部等への影響を及ぼす可能性があるものには飛散防止対策を講じることから，設計飛来物は原則地上高 10m 迄影響を及ぼすものとする。
b) 足場パイプ及び鋼製足場板の影響高さ
足場パイプ及び鋼製足場板の浮き上がり高さは，表 3.3.1.1 のとおり，高所の建屋
開口部等へ影響を及ぼす可能性があることから，どの高さへの衝突も想定するものとする。
飛来物の発生防止対策については，現地調査により抽出した飛来物や持ち込まれる物品の寸法，質量及び形状から飛来の有無を判断し，運動エネルギー，貫通力を考慮して，衝突時に建屋等又は竜巻防護対策設備に与えるエネルギーが設計飛来物（極小
飛来物である砂利を除く。）によるものより大きく，外部事象防護対象施設を防護できない可能性があるものは固縛，固定又は外部事象防護対象施設からの離隔対策を実施し，確実に飛来物とならない運用とする。

6 条-別添 2(竜巻)-1-56

砂利

表 3.3.1.1 柏崎刈羽原子力発電所における設計飛来物
鋼製材
角型鋼管（大）
足場パイプ

鋼製足場板

飛来物の種類

6 条-別添 2(竜巻)-1-57

サイズ（m）

長さ×幅×奥行き
0.04×0.04×0.04

長さ×幅×奥行き
4.2×0.3×0.2

長さ×幅×奥行き
4×0.1×0.1

長さ×幅×奥行き
4×0.05×0.05

長さ×幅×奥行き
4×0.25×0.04

質量（kg）

0.2

135

28

11

14

最大水平速度
（m/s）

14

10

16

42

55

7

7

7

38

18

浮き上がり高さ
（m）

0.08

0.08

0.15

0.57+(148)※1，※2

52+(148)※1，※2

飛散距離（m）

18

9

20

261

373

最大鉛直速度（m/s）※1：（ ）内の値は飛来物初期高さ（地面からの物品の高さ）※2：大湊側における最も高所の 5 号炉主排気筒頂部に設置されている状況を想定し設定

③設計竜巻荷重の組み合わせ
評価対象施設等の評価に用いる設計竜巻荷重は，設計竜巻による風圧力による荷重(WW)，気圧差による荷重(Wp)，及び設計飛来物による衝撃荷重(WM)を組み合わせた複合荷重として，以下の式により算出する。
WT1=WpWT2=WW+0.5・Wp+WM
ここで，
WT1,WT2:設計竜巻による複合荷重
WW:設計竜巻の風圧力による荷重
Wp:設計竜巻の気圧差による荷重
WM:設計飛来物による衝撃荷重
なお，評価対象施設等には WT1 及び WT2 の両荷重をそれぞれ作用させる。
3.3.2. 設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定
設計竜巻荷重と組み合わせる荷重は，以下のとおりとする。
(1) 評価対象施設等に常時作用する荷重，運転時荷重等
評価対象施設等に作用する荷重として，自重等の常時作用する荷重，内圧等の運転時荷重を適切に組み合わせる。
(2) 竜巻以外の自然現象による荷重
竜巻は積乱雲や積雲に伴って発生する現象であり※1，積乱雲の発達時に竜巻と同時発生する可能性がある自然現象は，雷，雪，ひょう及び降水である。これらの自然現象の組み合わせにより発生する荷重は，以下のとおり設計竜巻荷重に包絡される。
なお，竜巻と同時に発生する自然現象については今後も継続的に新たな知見等の収集に取り組み，必要な事項については適切に反映を行う。
①雷
竜巻と雷が同時に発生する場合においても，雷によるプラントへの影響は，雷撃であるため雷による荷重は発生しない。
②雪
柏崎刈羽原子力発電所が立地する地域においては，冬期，竜巻が襲来する場合
は竜巻通過前後に降雪を伴う可能性はあるが，上昇流の竜巻本体周辺では，竜巻
通過時に雪は降らない。また，下降流の竜巻通過時や竜巻通過前に積もった雪の6 条-別添 2(竜巻)-1-58

大部分は竜巻の風により吹き飛ばされるため，雪による荷重は十分小さく設計竜
巻荷重に包絡される。
③ひょう
ひょうは積乱雲から降る直径 5mm 以上の氷の粒※2 であり，仮に直径 10cm 程度の大型のひょうを想定した場合,その重量は約 0.5kg となる。10cm 程度のひょうの終端速度は 59m/s※3,運動エネルギーは約 0.9kJ であり,設計飛来物の運動エネ
ルギーと比べ十分に小さく，ひょうの衝突による荷重は設計竜巻荷重に包絡される。
④降水
竜巻と降水が同時に発生する場合においても，雨水により屋外施設に荷重の影響を与えることはなく，また降雨による荷重は十分小さいため，設計竜巻荷重に包絡される。
※1：雷雨とメソ気象 大野久雄，東京堂出版※2：気象庁ホームページ※3：一般気象学 小倉義光，東京大学出版会(3) 設計基準事故時荷重
外部事象防護対象施設は，設計竜巻によって安全機能を損なわない設計とするため，設計竜巻は原子炉冷却材喪失事故等の設計基準事故の起因とはならないことから，設計竜巻と設計基準事故は独立事象となる。
設計竜巻と設計基準事故が同時に発生する頻度は十分小さいことから，設計基準
事故時荷重と設計竜巻との組み合わせは考慮しない。
なお，評価対象施設等のうち設計基準事故時荷重が生じ，竜巻による風荷重等の影響を受ける屋外設備としては，軽油タンク及び非常用ディーゼル発電機燃料移送系が考えられるが，設計基準事故時においても，運転時の系統内圧力及び温度と変わらないため，設計基準事故により考慮すべき荷重はなく，竜巻と設計基準事故時
荷重の組み合わせは考慮しない。
3.4. 評価対象施設等の設計方針
評価対象施設等については，以下の設計方針のとおり，設計荷重に対してその構造健全性を維持する設計とする。評価対象施設等以外の竜巻によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設については，竜巻及びその随伴事象に対して機能維持する，若しくは，竜巻及びその随伴事象による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保（例えば，外部電源喪失時における非常用ディーゼル発電機からの受電）すること，安全上支障のない期間に修復（例えば，気圧差により開放し6 条-別添 2(竜巻)-1-59

たブローアウトパネルに対する閉止措置）すること等の対応が可能な設計とすること
により，竜巻によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設の安全機能を損なわない設計とする。
(1) 許容限界
建屋・構築物の設計において，設計飛来物の衝突による貫通及び裏面剥離発生の有無の評価については，貫通及び裏面剥離が発生する限界厚さと部材の最小厚さを比較することにより行う。さらに，設計荷重により，発生する変形又は応力が以下の法令，規格，基準，指針類等に準拠し算定した許容限界を下回る設計とする。
・建築基準法・日本工業規格・日本建築学会及び土木学会等の基準・指針類
・原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987（日本電気協会）
・震災建築物の被災度区分判定基準及び復旧技術指針（日本建築防災協会）
・原子力エネルギー協会（NEI）の基準・指針類等
系統及び機器の設計において，設計飛来物の衝突による貫通の有無の評価については，貫通が発生する限界厚さと部材の最小厚さを比較することにより行う。設計
飛来物が貫通することを考慮する場合には，設計荷重に対して防護対策を考慮した上で，系統及び機器に発生する応力が以下の規格，基準及び指針類に準拠し算定した許容応力度等に基づく許容限界を下回る設計とする。
・日本工業規格・日本機械学会の基準・指針類
・原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987（日本電気協会）等(2) 屋外設備（建屋含む）
屋外設備は，設計荷重に対して，安全機能が維持される設計とし，必要に応じて施設の補強，非常用ディーゼル発電機燃料移送系防護板の設置等の防護対策を講じる方針とする。
なお，外殻となる施設等による防護機能が期待できる屋内設備は，建屋又は構築物による防護により，設計荷重に対して安全機能を損なわない方針とする。
①軽油タンク
軽油タンクは，風圧力による荷重，気圧差による荷重，設計飛来物（鋼製材，角型鋼管（大），砂利，足場パイプ，鋼製足場板のことをいう。以下，(2)において同じ。）による衝撃荷重，軽油タンクに常時作用する荷重，運転時荷重に対して構造健全性が維持され安全機能を損なわない設計とする。
②非常用ディーゼル発電機燃料移送系
6 条-別添 2(竜巻)-1-60

非常用ディーゼル発電機燃料移送系のポンプ，配管及び弁は，風圧力による荷重，
気圧差による荷重，非常用ディーゼル発電機燃料移送系のポンプ，配管及び弁に常時作用する荷重，運転時荷重に対して構造健全性が維持され安全機能を損なわない設計とする。
また，設計飛来物に対して非常用ディーゼル発電機燃料移送系防護板の設置等の防護対策を行う。
③原子炉建屋，タービン建屋 海水熱交換器区域，コントロール建屋，廃棄物処理
建屋
原子炉建屋，タービン建屋 海水熱交換器区域，コントロール建屋，廃棄物処理
建屋は，風圧力による荷重，気圧差による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重，各建屋に常時作用する荷重，運転時荷重に対して，構造骨組の構造健全性が維持されるとともに，屋根，壁，開口部（扉類）の破損により当該建屋内の外部事象防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。また，設計飛来物の衝突時においても，貫通及び裏面剥離の発生により当該建屋内の外部事象防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。
外殻となる施設等による防護機能が期待できない設備に関する方針は(4)に示す。
(3) 外気との接続がある設備
外気との接続がある設備は，設計荷重に対して，安全機能が維持される設計とし，必要に応じて竜巻防護ネットの設置等の防護対策を講じる方針とする。
①非常用ディーゼル発電機吸気系
非常用ディーゼル発電機吸気系は，原子炉建屋に内包されていることを考慮すると，風圧力による荷重は作用しない。非常用ディーゼル発電機吸気系の建屋開口部
は鋼製材，角型鋼管（大），砂利の影響高さ地上 10m より高いこと，足場パイプ，
鋼製足場板に対しては竜巻防護ネットの設置等の防護対策を行うことを考慮すると，設計飛来物による衝撃荷重は作用しない。
気圧差による荷重に対して，非常用ディーゼル発電機吸気系の構造健全性が維持され安全機能を損なわない設計とする。
②非常用ディーゼル発電機非常用送風機
非常用ディーゼル発電機非常用送風機は，原子炉建屋に内包されていることを考慮すると，風圧力による荷重は作用しない。非常用ディーゼル発電機非常用送風機を設置している区画の建屋開口部は鋼製材，角型鋼管（大），砂利の影響高さ地上
10m より高いこと，足場パイプ，鋼製足場板に対しては竜巻防護ネットの設置等の防護対策を行うことを考慮すると，設計飛来物による衝撃荷重は作用しない。また，
気圧差による荷重に対して，非常用ディーゼル発電機非常用送風機の構造健全性が6 条-別添 2(竜巻)-1-61

維持され安全機能を損なわない設計とする。
③非常用換気空調系（非常用ディーゼル発電機電気区域換気空調系（非常用ディー
ゼル発電機非常用送風機含む），中央制御室換気空調系，コントロール建屋計測制
御電源盤区域換気空調系，海水熱交換器区域換気空調系）
非常用換気空調系は，各建屋に内包されていることを考慮すると，風圧力による荷重は作用しない。非常用換気空調系の地上 10m 以下の建屋開口部には設計飛来物（極小飛来物である砂利を除く。
）の衝突に対する竜巻防護ネットの設置等の防護対策を行うこと，地上 10m より高い建屋開口部には足場パイプ，鋼製足場板の衝突に対する竜巻防護ネットの設置等の防護対策を行うことを考慮すると，砂利を除く
設計飛来物による衝撃荷重は作用しない。なお，砂利による衝撃荷重に対して，安全機能を損なわない設計とする。
(4) 外殻となる施設等による防護機能が期待できない設備
外殻となる施設等による防護機能が期待できない設備は，設計荷重に対して，安全機能が維持される設計とし，必要に応じて施設の補強等の防護対策を講じる方針とする。
①原子炉建屋 1 階 非常用ディーゼル発電機室設置設備，原子炉建屋 4 階設置設備（使用済燃料プール（使用済燃料貯蔵ラックを含む），燃料プール注入ライン逆止弁），タービン建屋 海水熱交換器区域 1 階 非常用電気品室（A）設置設備，ター
ビン建屋 海水熱交換器区域 1 階 階段室等設置設備
原子炉建屋 1 階 非常用ディーゼル発電機室設置設備，タービン建屋海水熱交換器区域 1 階 非常用電気品室（A）設置設備，タービン建屋海水熱交換器区域 1 階 階段室等設置設備は，設計飛来物の衝突により，開口部の開放又は開口部建具の貫通が発生することを考慮し，開口部建具の補強等の防護対策を行う。
原子炉建屋 4 階設置設備（使用済燃料プール（使用済燃料貯蔵ラックを含む），
燃料プール注入ライン逆止弁）の区画の建屋開口部は鋼製材，角型鋼管（大），砂利の影響高さ地上 10m より高いこと，足場パイプ，鋼製足場板に対しては竜巻防護
ネットの設置等の防護対策を行うことを考慮すると，設計飛来物による衝撃荷重は作用しない。
(5) 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施設
設計荷重に対する当該施設の健全性評価を行い，必要に応じて施設の補強等の防護対策を講じる方針とする。
①主排気筒，5 号炉主排気筒
主排気筒は，設置高さが地上 10m より高いことを考慮すると，鋼製材，角型鋼管
6 条-別添 2(竜巻)-1-62

（大），砂利による衝撃荷重は作用しない。また，足場パイプ，鋼製足場板による衝撃荷重及び風圧力による荷重に対して，倒壊により外部事象防護対象施設へ波及的影響を及ぼさない設計とする。
5 号炉主排気筒は，風圧力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重に対して，倒壊により外部事象防護対象施設へ波及的影響を及ぼさない設計とする。
②5 号炉タービン建屋，サービス建屋
5 号炉タービン建屋及びサービス建屋は，風圧力による荷重，気圧差による荷重，
設計飛来物による衝撃荷重に対して，倒壊により外部事象防護対象施設へ波及的影
響を及ぼさない設計とする。
③原子炉建屋天井クレーン，燃料交換機
原子炉建屋天井クレーン，燃料交換機を内包する原子炉建屋の開口部は，鋼製材，角型鋼管（大），砂利の影響高さ地上 10m より高いこと，足場パイプ，鋼製足場板に対しては竜巻防護ネットの設置等の防護対策を行うことにより，倒壊により外部事象防護対象施設へ波及的影響を及ぼさない設計とする。
④非常用ディーゼル発電機排気管，非常用ディーゼル発電機排気消音器，ミスト管
非常用ディーゼル発電機排気管，非常用ディーゼル発電機排気消音器，ミスト管は，設置高さが地上 10m より高いことを考慮すると，鋼製材，角型鋼管（大），砂利による衝撃荷重は作用しない。足場パイプ，鋼製足場板の衝突による損傷を考慮して，安全上支障のない期間での補修が可能な設計とすることにより，非常用ディーゼル発電機に波及的影響を及ぼさない設計とする。また，風圧力による荷重及び気圧差による荷重に対して，構造健全性が維持され安全機能を損なわない設計とする。
⑤竜巻随伴事象の影響により外部事象防護対象施設の機能喪失させる可能性がある施設（溢水により外部事象防護対象施設の機能を喪失させる可能性のある設備，火災発生により外部事象防護対象施設の機能を喪失させる可能性がある設備，外部電源）
竜巻随伴事象の影響により外部事象防護対象施設の機能を喪失させる可能性がある施設の設計方針は，3.5 に記載する。
3.5. 竜巻随伴事象に対する評価
竜巻随伴事象は，過去の竜巻被害状況及び柏崎刈羽原子力発電所のプラント配置か
ら，想定される事象として，火災，溢水及び外部電源喪失を抽出し，事象が発生した
場合の影響評価を行い外部事象防護対象施設が安全機能を損なわれないことを確認した。【添付資料 3.4】
6 条-別添 2(竜巻)-1-63

(1) 火災
竜巻随伴事象として，竜巻による飛来物が建屋開口部付近の発火性又は引火性物質を内包する機器，屋外の危険物タンク等に飛来物が衝突する場合の火災が想定される。
建屋内については，外部事象防護対象施設を設置している区画の開口部が，地上高10m より高い場合には，設計飛来物のうち足場パイプ，鋼製足場板の衝突に対する竜巻防護ネットの設置等の防護対策を行うこと，地上 10m 以下の場合には設計飛来物の衝突に対する竜巻防護ネットの設置等の防護対策を行うことから，飛来物が侵入することはない。
建屋外については，屋外にある危険物タンク等からの火災がある。火災源と外部事
象防護対象施設の位置関係を踏まえて外部火災影響評価において，航空機墜落や敷地内の危険物タンク火災が発生した場合においても，安全上重要な設備が収納されている原子炉建屋，コントロール建屋や屋外安全系機器に影響を及ぼさないことを確認している。
以上より，竜巻による火災により外部事象防護対象施設の安全機能に影響を与えることはない。
(2) 溢水竜巻随伴事象として，竜巻による飛来物が建屋開口部付近の溢水源に衝突する場合，
屋外タンクに飛来物が衝突する場合の溢水が想定される。
建屋内については，外部事象防護対象施設を設置している区画の開口部が，地上高10m より高い場合には，設計飛来物のうち足場パイプ，鋼製足場板の衝突に対する竜巻防護ネットの設置等の防護対策を行うこと，地上 10m 以下の場合には設計飛来物の衝突に対する竜巻防護ネットの設置等の防護対策を行うことから，飛来物が侵入することはない。
内部溢水影響評価において，地震時の屋外タンクの破損を想定し，原子炉建屋やコントロール建屋の水密扉や建屋隙間部の止水措置等により，地震起因の溢水が安全系機器に影響を及ぼさないことを確認している。
竜巻による飛来物で屋外タンク等が損傷して発生する溢水に対しては，上記に包絡されることから，外部事象防護対象施設の安全機能維持に影響を与えることはない。
以上より，竜巻による溢水により外部事象防護対象施設の安全機能に影響を与えることはない。
(3) 外部電源喪失
設計竜巻，設計竜巻と同時に発生する雷又はダウンバースト等の影響により外部電源喪失が発生する場合については，設計竜巻に対して非常用ディーゼル発電機の構造
健全性を維持することにより，外部電源喪失の影響がなく外部事象防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。
6 条-別添 2(竜巻)-1-64

添付資料 1.1
1.1 重大事故等対処施設に対する考慮について
第43条の要求を踏まえ，設計竜巻によって，設計基準対象施設の安全機能と重大事
故等対処設備の機能が同時に損なわれることがないことを確認するとともに，重大事故等対処設備の安全機能が喪失した場合においても，位置的分散又は頑健性のある外殻となる建屋による防護に期待できる代替手段等により必要な安全機能を維持できることを確認する。
重大事故等対処設備の機能維持は，以下の方針に従い評価を実施する。
(1) 重大事故防止設備は，竜巻によって，対応する設計基準対象施設の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれのないこと(2) 重大事故等対処設備であって，重大事故防止設備でない設備は，代替設備若し
くは安全上支障のない期間内での復旧により機能維持可能であること(3) 竜巻が発生した場合においても，重大事故等対処設備によりプラント安全性に関する主要な機能（未臨界移行機能，燃料冷却機能，格納容器除熱機能，使用済燃料プール注水機能）が維持できること（竜巻により重大事故等対処設備と設計基準対象施設の機能が同時に損なわれることはないが，安全上支障のない
期間内での復旧により機能維持可能であることを確認する）
評価フローを図1.1.1，評価結果を表1.1.1に示す。また，図1.1.2に竜巻襲来時における重大事故等対処設備と代替手段の3点での位置的分散による安全機能維持の例（低圧代替注水系の場合）を示す。
表1.1.1より，設計竜巻によって，重大事故等対処施設の安全機能が喪失した場合においても，位置的分散又は頑健性のある外殻となる建屋による防護に期待できる代
替手段等により必要な安全機能を維持できることを確認した。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 1-1-1

重大事故等対処設備

防止設備

緩和設備

防止でも緩和でもない設備

対策
竜巻に対し機能維 Yes
持可能※1 かNo
No

No

対応する設計基準
対象施設が竜巻に対し機能維持可能※1
かYes

竜巻に対し機能維持可能※1 か代替設備による機能維持や安全上支障のない期間での修復等による対応が可能であることを確認

No

竜巻に対し機能維持可能※1 かYes 代替設備による機能

Yes

維持や安全上支障のない期間での修復等による対応が可能であることを確認対策
重大事故等対処設備での未臨界移
行，燃料冷却，格納容器除熱，使用済燃料プール注水が可能※2 か
Yes

No

評価完了
（影響のないことを確認）※1：屋内設備については，当該設備を内包する建屋（原子炉建屋，タービン建屋，コントロール建屋，廃棄物処理建屋）の影響評価を実施し，安全機能が維持されるかを確認。
※2：竜巻により重大事故等対処設備と設計基準対象施設が同時に損なわれることはないが，安全上支障のない期間内での復旧により機能維持可能であることを確認。

図 1.1.1 竜巻に対する重大事故等対処設備の評価フロー

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 1-1-2

防護上の観点又は機密に係わる事項を含む為，公開できません

図 1.1.2 竜巻襲来時における代替手段による安全機能維持の例（低圧代替注水系の場合）

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 1-1-3

表1.1.1

竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果(1/5)
竜巻

設置許可基準重大事故等対処設備

保管・設置箇所※

分類

評価

防護方法

第37条（重大事故等の拡大の防止等）

－

－

－

－

－

第38条（重大事故等対処施設の地盤)

－

－

－

－

－

第39条（地震による損傷の防止）

－

－

－

－

－

第40条（津波による損傷の防止)

－

－

－

－

－

第41条（火災による損傷の防止)

－

－

－

－

－

第42条（特定重大事故等対処施設)

特定重大事故等対処施設－－

可搬型SA設備保管場所

○

分散配置

ホイールローダ

第43条（重大事故等対処設備)

第44条（緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備)→申請範囲外防止でも緩和でもない設備

ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能）

防止設備

R/B

○

建屋内

制御棒，制御棒駆動機構（水圧駆動），制御棒駆動系水圧制御ユニット

防止設備

R/B

○

建屋内

ATWS緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能）

防止設備

R/B

○

建屋内

ほう酸水注入系防止設備・緩和設備

R/B

○

建屋内

自動減圧系の起動阻止スイッチ

第45条（原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備）→46条に記載防止設備・緩和設備

R/B

○

建屋内

原子炉隔離時冷却系（設計基準対象施設）

R/B

○

建屋内

高圧炉心注水系（設計基準対象施設）

R/B

○

建屋内
－

復水貯蔵槽，サプレッション・チェンバ→56条に記載－

ほう酸水注入系→44条に記載

－

－

防止設備

R/B

○

建屋内

代替自動減圧機能

防止設備

R/B, C/B○

建屋内

自動減圧系の起動阻止スイッチ

防止設備

C/B

○

建屋内

（逃がし弁機能用及び自動減圧機能用アキュムレータ含む）

可搬型直流電源設備するための設備）－

高圧代替注水系

逃がし安全弁

第46条（原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧－→57条に記載－－

AM用切替装置（SRV)

防止設備

C/B

○

建屋内

逃がし安全弁用可搬型蓄電池

防止設備

R/B

○

建屋内

高圧窒素ガスボンベ(供給系配管含む)

防止設備

R/B

○

建屋内

高圧炉心注水系注入隔離弁（設計基準対象施設）

R/B

○

建屋内

原子炉建屋ブローアウトパネル

防止設備

屋外R/B廻り○影響なし

低圧代替注水系（常設）〔復水移送ポンプ〕

防止設備・緩和設備

Rw/B

○

建屋内

復水貯蔵槽

→56条に記載－－
分散配置及び代替設備

低圧代替注水系（可搬型）〔可搬型代替注水ポンプ（A－2級）〕

防止設備・緩和設備

可搬型SA設備保管場所○（低圧代替注水系（常設））

防火水槽，淡水貯水池
低圧代替注水系（可搬型）（常設箇所）〔接続口，配管等〕→56条に記載－－
分散配置及び代替設備（低圧代替注水系（常防止設備・緩和設備

屋外R/B廻り○

残留熱除去系ポンプ（設計基準対象施設）

R/B

○

建屋内

残留熱除去系配管，弁等（設計基準対象施設）

R/B

○

建屋内

設））

第47条（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備）
低圧注水→56条に記載

サプレッション・チェンバ
原子炉補機
冷却

－

－

原子炉補機冷却系ポンプ（設計基準対象施設）

R/B

○

建屋内

原子炉補機冷却系配管，弁等（設計基準対象施設）

R/B

○

建屋内

原子炉補機冷却系→48条に記載－－

非常用取水設備[海水貯留堰，取水路等 ]→その他の設備に記載－－○：各外部事象に対し安全機能を 維持できる又は各外部事象によ る 損傷を考慮した場合でも，対応する 設計基準対象施設が各外部事象に対し安全機能を維持できる（防止設備）
又は各外部事象によ る 損傷を考慮して，代替設備による機能維持や安全上支障のない期間での修復等の対応が可能（緩和設備，防止でも緩和でもない設備）―：他の項目にて整理※ 重大事故等対処設備（SA設備），原子炉建屋（R/B），コントロール建屋（C/B），廃棄物処理建屋（Rw/B）

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 1-1-4

表1.1.1

竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果(2/5）
竜巻

設置許可基準重大事故等対処設備

分類

保管・設置箇所※

評価

代替原子炉補機冷却系（可搬型）〔熱交換器ユニット，大容量送水車

防止設備

可搬型SA設備保管場所○

代替原子炉補機冷却系（常設箇所）〔接続口，配管等〕

防止設備

屋外T/B廻り○耐圧強化ベント系（W/W及びD/W）〔ボンベ，配管，弁等〕防止設備・緩和設備

R/B（熱交換器ユニット用）等〕

防護方法

分散配置及び代替設備（原子炉補機冷却系）

分散配置及び代替設備（原子炉補機冷却系）○

建屋内→50条に記載（うち，防止設備）－－

低圧代替注水系（可搬型）〔可搬型代替注水ポンプ（A－2級）〕→56条に記載－－

防火水槽，淡水貯水池→56条に記載－－

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）→47条に記載－－

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード，サプレッション・チェン
バ・プール水冷却モード）→49条に記載

－

－

○

建屋内

格納容器圧力逃がし装置
第48条（最終ヒートシンクへ熱を輸送するた[フィルタベント]めの設備）

原子炉補機冷却系
非常用取水設備[海水貯留堰，取水路等]
代替格納容器スプレイ冷却系（常設）〔復水移送ポンプ〕（設計基準対象施設）

T/B→その他の設備に記載

防止設備・緩和設備

復水貯蔵槽

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）〔可搬型代替注水ポンプ（A－2
級）〕

R/B

Rw/B

→56条に記載防止設備・緩和設備

可搬型SA設備保管場所

－

－

○

建屋内

－

－

○

分散配置及び代替設備（代替格納容器スプレ
イ冷却系（常設））

防火水槽，淡水貯水池→56条に記載

第49条（原子炉格納容器内の冷却等のための

－

－

設備）
代替格納容器スプレイ冷却系（常設箇所）〔接続口，配管等〕防止設備・緩和設備

屋外R/B廻り○

分散配置及び代替設備（代替格納容器スプレ
イ冷却系（常設））

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード，サプレッション・チェン
バ・プール水冷却モード）（設計基準対象施設）

R/B

格納容器圧

○

建屋内

サプレッション・チェンバ→56条に記載－－

原子炉補機冷却系→48条に記載－－

非常用取水設備[海水貯留堰，取水路]→その他の設備に記載－－

フィルタ装置，よう素フィルタ，フィルタベント遮蔽壁，
配管等防止設備・緩和設備

R/B・屋外○影響なし

ラプチャーディスク

緩和設備

屋外

○

影響なし

ドレン移送ポンプ，ドレンタンク防止設備・緩和設備

屋内・屋外

○

影響なし

遠隔手動弁操作設備・遠隔空気駆動弁操作用ボンベ防止設備・緩和設備

R/B

○

建屋内

スクラバ水pH制御設備

防止設備・緩和設備

可搬型SA設備保管場所○

代替設備（代替循環冷
却）

力逃がし装
置

第50条（原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備）→52条に記載

可搬型窒素供給装置
ホース，接続口－防止設備・緩和設備

屋外○－
代替設備（代替循環冷却）

低圧代替注水系（可搬型）〔可搬型代替注水ポンプ（A－2級）〕→56条に記載－

防火水槽，淡水貯水池→56条に記載

－

－

Rw/B

○

建屋内

－

復水移送ポンプ

緩和設備

残留熱除去系（熱交換器等）

緩和設備

R/B

○

建屋内

緩和設備

可搬型SA設備保管場所○

分散配置及び代替設備（格納容器圧力逃がし装置）

R/B,T/B,Rw/B,C/B

代替原子炉補機冷却系（可搬型）〔熱交換器ユニット，大代替循環冷
容量送水車（熱交換器ユニット用）等〕
却
代替循環冷却系（常設箇所）〔配管，弁等〕○

建屋内

サプレッション・チェンバ

緩和設備→56条に記載－－

非常用取水設備[海水貯留堰，取水路等]→その他の設備に記載－－

格納容器下部注水系（常設）〔復水移送ポンプ〕

緩和設備

Rw/B

○

建屋内

コリウムシールド

緩和設備

R/B

○

建屋内

復水貯蔵槽

→56条に記載（うち，緩和設備）－－
分散配置及び代替設備

格納容器下部注水系（可搬型）〔可搬型代替注水ポンプ（A－2級）〕

第51条（原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備）

緩和設備

防火水槽，淡水貯水池

可搬型SA設備保管場所→56条に記載○（格納容器下部注水系
（常設））

－

－

格納容器下部注水系（常設）（常設箇所）〔配管，弁等〕

緩和設備

R/B

○

建屋内

格納容器下部注水系（可搬型）（常設箇所）〔接続口，配管等〕

緩和設備

屋外R/B廻り○（格納容器下部注水系（常設））

分散配置及び代替設備

ほう酸水注入系→44条に記載－－

高圧代替注水系→45条に記載－－

低圧代替注水系（常設），（可搬型）→47条に記載－－○：各外部事象に対し安全機能を 維持できる又は各外部事象によ る 損傷を考慮した場合でも，対応する 設計基準対象施設が各外部事象に対し安全機能を維持できる（防止設備）
又は各外部事象によ る 損傷を考慮して，代替設備による機能維持や安全上支障のない期間での修復等の対応が可能（緩和設備，防止でも緩和でもない設備）―：他の項目にて整理※ 重大事故等対処設備（SA設備），タービン建屋（T/B），原子炉建屋（R/B），廃棄物処理建屋（Rw/B），コントロール建屋（C/B）

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 1-1-5

表1.1.1

竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果(3/5)
竜巻

設置許可基準重大事故等対処設備

分類

保管・設置箇所

※2

評価

防護方法

○

建屋内

→50条に記載－－→58条に記載－－

格納容器圧力逃がし装置［ホース，接続口]→50条に記載－－

低圧代替注水系（可搬型）〔可搬型代替注水ポンプ（A－2級）〕→56条に記載－－

防火水槽，淡水貯水池→56条に記載－

不活性ガス系（設計基準対象施設）

格納容器圧力逃がし装置
格納容器圧力逃がし装置［フィルタ装置出口放射線モニタ，フィルタ装
置水素濃度計］R/B

第52条（水素爆発による原子炉格納容器の破－代替設備（耐圧強化ベ損を防止するための設備）
可搬型窒素供給装置

緩和設備

可搬型SA設備保管場所○

ント系，代替循環冷

サプレッション・チェンバ

緩和設備

R/B

○

建屋内

→48条に記載－－→58条に記載－－

却）

耐圧強化ベント系（W/W）
耐圧強化ベント系［耐圧強化ベント系放射線モニタ，フィルタ装置水素濃度計］
水素濃度及び酸素濃度の監視［格納容器内水素濃度（SA），格納容器内水素濃度，格納容器内酸素濃
度］

緩和設備

R/B

○

建屋内

静的触媒式水素再結合器，静的触媒式水素再結合器動作監視装置

緩和設備

R/B

○

外殻となる建屋が開口する場合には同機能は不要

原子炉建屋水素濃度※ 1

緩和設備

R/B

○

外殻となる建屋が開口する場合には同機能は不要

第53条（水素爆発による原子炉建屋 等の 損傷を防止するための設備）

原子炉建屋原子炉区域

燃料プール代替注水系（可搬型）〔可搬型代替注水ポンプ（A－1級），
可搬型代替注水ポンプ（A－2級）〕→その他の設備に記載－－
代替設備（残留熱除去防止設備・緩和設備

可搬型SA設備保管場所○

系及び燃料プール冷却浄化系）

防止設備・緩和設備

屋外R/B廻り○系及び燃料プール冷却浄化系）

防止設備・緩和設備

R/B

○

建屋内

防止設備・緩和設備

R/B

○

建屋内
－

代替設備（残留熱除去
燃料プール代替注水系（可搬型）（常設箇所）〔接続口，配管等〕

燃料プール代替注水系（常設箇所）〔常設スプレイヘッダ，配管，弁等〕
可搬型スプレイヘッダ

第54条（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）

防火水槽，淡水貯水池→56条に記載－

原子炉建屋放水設備［大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲］→55条に記載－－
設計荷重に対して影響ないことを確認
設計荷重に対して影響ないことを確認

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA・SA広域）防止設備・緩和設備

R/B○

使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）防止設備・緩和設備

R/B○

使用済燃料貯蔵プール監視カメラ（使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置を含む）

防止設備・緩和設備

R/B○

設計荷重に対して影響ないことを確認

燃料プール冷却浄化系

防止設備

R/B

○

建屋内

防止設備

可搬型SA設備保管場所○

代替原子炉補機冷却系（可搬型）〔熱交換器ユニット，大容量送水車（熱交換器ユニット用）等〕

分散配置及び代替設備（原子炉補機冷却系）

代替原子炉補機冷却系（常設箇所）〔接続口，配管等〕→48条に記載－

非常用取水設備[海水貯留堰，取水路等]→その他の設備に記載－－

原子炉建屋放水設備［大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲等］
海洋拡散抑制設備－

緩和設備

可搬型SA設備保管場所

○

補修を実施

緩和設備

可搬型SA設備保管場所

○

補修を実施

海洋拡散抑制設備〔汚濁防止膜〕

緩和設備

可搬型SA設備保管場所

○

補修を実施

海洋拡散抑制設備〔小型船舶（汚濁防止膜設置用）〕〔放射性物質吸着材〕
第55条（工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備）

緩和設備

可搬型SA設備保管場所

○

補修を実施

航空機燃料火災への泡消火〔泡原液搬送車，泡原液混合装置〕

緩和設備

可搬型SA設備保管場所

○

補修を実施

復水貯蔵槽

防止設備・緩和設備

Rw/B

○

建屋内

サプレッション・チェンバ

緩和設備

R/B

○

建屋内

ほう酸水注入系貯蔵タンク→44条に記載－－
影響なし(地下)防火水槽－（代替淡水源）

屋外(地下埋設)○

淡水貯水池－（代替淡水源）屋外○

大容量送水車（海水取水用）

防止設備・緩和設備

可搬型SA設備保管場所○

代替設備（淡水貯水池）

可搬型代替注水ポンプ（A－2級）

防止設備・緩和設備

可搬型SA設備保管場所○

代替設備（復水貯蔵槽
及びサプレッション・
チェンバ）

－

－

第56条（重大事故等の収束に必要となる水の供給設備）

非常用取水設備[海水貯留堰，取水路等]→その他の設備に記載○：各外部事象に対し安全機能を 維持できる又は各外部事象によ る 損傷を考慮した場合でも，対応する 設計基準対象施設が各外部事象に対し安全機能を維持できる（防止設備）
又は各外部事象によ る 損傷を考慮して，代替設備による機能維持や安全上支障のない期間での修復等の対応が可能（緩和設備，防止でも緩和でもない設備）―：他の項目にて整理※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載※2 重大事故等対処設備（SA設備），原子炉建屋（R/B），廃棄物処理建屋（Rw/B）

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 1-1-6

代替設備（復水貯蔵槽）

表1.1.1

竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果(4/5）
竜巻

設置許可基準重大事故等対処設備

分類

保管・設置箇所

※

評価

防護方法
分散配置及び代替設備

常設代替交流電源設備〔第一ガスタービン発電機一式〕

防止設備・緩和設備

屋外T/B廻り○常設代替交流電源設備〔タンクローリ（16kL）〕

防止設備・緩和設備

可搬型SA設備保管場所○（非常用交流電源設
備）
分散配置及び代替設備（軽油タンク）
分散配置及び代替設備

可搬型代替交流電源設備〔電源車〕

防止設備・緩和設備

可搬型SA設備保管場所○（非常用交流電源設
備）

可搬型代替交流電源設備（常設箇所）〔電源車接続箇所〕

防止設備・緩和設備

屋外R/B廻り○

分散配置及び代替設備（非常用交流電源設

号炉間電力融通ケーブル（常設）

防止設備・緩和設備

C/B

○

建屋内

号炉間電力融通ケーブル（可搬型）防止設備・緩和設備

可搬型SA設備保管場所○

代替設備（非常用交流電源設防止設備・緩和設備

R/B
C/B

○

建屋内

防止設備・緩和設備

R/B

○

建屋内

備）

備）
所内蓄電式直流電源設備〔AM用直流125V蓄電池・充電器，直流125V蓄電
池・充電器A，A-2，B〕

常設代替直流電源設備〔AM用直流125V蓄電池，充電器〕

第57条（電源設備）

可搬型代替直流電源設備〔電源車〕

防止設備・緩和設備

可搬型SA設備保管場所○

分散配置及び代替設備（非常用直流電源設

代替所内電源設備〔緊急用断路器〕

防止設備・緩和設備

屋外T/B廻り○備）
代替設備（非常用所内電源設

代替所内電源設備〔緊急用電源切替箱断路器，緊急用電源切替箱接続装
置，AM用動力変圧器，MCC等〕

防止設備・緩和設備

R/B, C/B○

建屋内

代替所内電源設備〔非常用高圧母線C・D系〕

防止設備・緩和設備

R/B

○

建屋内

非常用交流電源設備〔非常用ディーゼル発電機，燃料ディタンク〕（設計基準対象施設）

R/B

○

建屋内

非常用交流電源設備〔燃料移送ポンプ，配管等〕（設計基準対象施設）

屋外

○

影響なし

非常用直流電源設備〔直流125V蓄電池・充電器C，D等〕（設計基準対象施設）

C/B

○

建屋内

燃料補給設備〔軽油タンク〕

防止設備・緩和設備

屋外

○

影響なし

燃料補給設備〔タンクローリ（4kL）等〕

防止設備・緩和設備

可搬型SA設備保管場所○

防止設備・緩和設備（設

C/B
R/B

備）

分散配置及び代替設備（軽油タンク）

重大事故等発生時の計装（SA時計装一式）［原子炉圧力容器の温度・圧力・水位］［原子炉圧力容器・原子炉格納容器への注水量］［原子炉格納容器内の温度・圧力・水位・水素濃度・酸素濃度・放射線量率］［未臨界の維持又は監視］［最終ヒートシンクの確保(代替循環冷却系・格納容器圧力逃がし装第58条（計装設備）

○

建屋内

屋外

○

代替設備（主要パラメータの他チャンネ防止設備・緩和設備

C/B

○

建屋内

中央制御室可搬型陽圧化空調機防止設備・緩和設備

C/B

○

建屋内

中央制御室待避室及び遮蔽

緩和設備

C/B

○

建屋内

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

緩和設備

C/B, Rw/B○

建屋内

置・耐圧強化ベント系・残留熱除去系)］［格納容器バイパス監視］［水源の確保］

計基準対象施設）

Rw/B
R/B(5号炉)防止設備・緩和設備

中央制御室及び遮蔽［原子炉建屋内の水素濃度］[使用済燃料プールの監視][発電所内の通信連絡][可搬型計測器]
重大事故等発生時の計装［最終ヒートシンクによる冷却状態の確認（格納容器圧力逃がし装置）］第59条（原子炉制御室）

ル）

無線連絡設備（常設），衛星電話設備（常設）
データ表示装置（待避室），差圧計，酸素濃度・二酸化炭素濃度計
可搬型蓄電池内蔵型照明
非常用ガス処理系（排風機，フィルタ装置等）→62条に記載防止でも緩和でもない設
備防止でも緩和でもない設
備
緩和設備○：各外部事象に対し安全機能を 維持できる又は各外部事象によ る 損傷を考慮した場合でも，対応する 設計基準対象施設が各外部事象に対し安全機能を維持できる（防止設備）
又は各外部事象によ る 損傷を考慮して，代替設備による機能維持や安全上支障のない期間での修復等の対応が可能（緩和設備，防止でも緩和でもない設備）―：他の項目にて整理※ 重大事故等対処設備（SA設備），タービン建屋（T/B），原子炉建屋（R/B），廃棄物処理建屋（Rw/B），コントロール建屋（C/B）

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 1-1-7

－

－

C/B

○

建屋内

C/B

○

建屋内

R/B

○

建屋内

表1.1.1

竜巻に対する重大事故等対処設備の評価結果(5/5)
竜巻

設置許可基準重大事故等対処設備

可搬型モニタリングポスト

保管・設置箇所※

分類防止でも緩和でもない設備

評価

防護方法

可搬型SA設備保管場所
R/B（5号炉）○

代替設備（モニタリン
グポスト）

R/B（5号炉）○

建屋内

放射線サーベイ機器〔可搬型ダスト・よう素サンプラ，GM汚染
サーベイメータ，NaIシンチレーションサーベイメータ，電離 防止でも緩和でもない設備
箱サーベイメータ，ZnSシンチレーションサーベイメータ〕
第60条（監視測定設備）防止でも緩和でもない設備

可搬型SA設備保管場所○

小型船舶（海上モニタリング用）

防止でも緩和でもない設備

可搬型SA設備保管場所○

モニタリング・ポスト用発電機

防止でも緩和でもない設備

屋外○防止設備・緩和設備

R/B（5号炉）
屋外

○

建屋内

防止設備・緩和設備

R/B（5号炉）

○

建屋内

緩和設備

R/B（5号炉）○

建屋内

防止設備・緩和設備

R/B（5号炉）

○

建屋内

緩和設備

R/B（5号炉）○

建屋内

防止でも緩和でもない設備

R/B（5号炉）○

建屋内

防止設備・緩和設備

R/B（5号炉）
屋外○

建屋内（屋上生体遮蔽は飛散せず機能維持可能）防止設備・緩和設備

R/B（5号炉）

○

建屋内

緩和設備

R/B（5号炉）

○

建屋内

緩和設備

R/B（5号炉）○

建屋内

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）
及び遮蔽並びに高気密室
5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）
可搬型陽圧化空調機，可搬型外気取入送風機
5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）陽圧化装置（空気ボンベ）
5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）二酸化炭素吸収装置
5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型エリアモ
ニタ
酸素濃度計，二酸化炭素濃度計，差圧計（対策本部）
5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所），遮蔽及び室内遮蔽第61条（緊急時対策所）

代替設備（気象観測装

可搬型気象観測装置

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）
可搬型陽圧化空調機
5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）陽圧化装置（空気ボンベ）
5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）可搬型エリアモ
ニタ
可搬型モニタリングポスト
酸素濃度計，二酸化炭素濃度計，差圧計（待機場所）→60条に記載防止でも緩和でもない設備

安全パラメータ表示システム（SPDS）

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備

R/B（5号炉）→62条に記載防止設備・緩和設備

可搬型SA設備保管場所

置）

補修を実施

代替設備（可搬型モニ
タリングポスト）

－

－

○

建屋内

－

－

○

大湊側高台保管場所の予備機と接続通信連絡設備→62条に記載－－

5号炉屋外緊急連絡用インターフォン→62条に記載－－

軽油タンク，タンクローリ(4kL)→57条に記載－－
建屋内

携帯型音声呼出電話設備

防止設備・緩和設備

C/B，R/B（5号炉）○

無線連絡設備（常設）（可搬型）防止設備・緩和設備

C/B，
R/B(5号炉)（屋外設備含む）○

建屋内設備は影響なし。屋外設備は分散配置された代替設備（有線系，衛星系）により機能維持可能所内
通信
安全パラメータ表示システム（SPDS）

緩和設備

C/B,
R/B（5号炉）○（屋外設備含む）

第62条（通信連絡を行うために必要な設備）

5号炉屋外緊急連絡用インターフォン

防止設備・緩和設備

衛星電話設備（常設）（可搬型）防止設備・緩和設備

R/B（5号炉）（屋外設備含む）

建屋内（屋外設備については代替設備（有線系））にて機能維持可能

建屋内（屋外設備については代替設備（送受○話器，電力保安通信用
電話設備））にて機能維持可能

建屋内設備は影響な
所内外
通信

C/B，
R/B(5号炉)（屋外設備含む）○

し。屋外設備は分散配置された代替設備（有線系，無線系）により機能維持可能所外通信

統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設
防止でも緩和でもない設備
備，データ伝送設備

重大事故等時に対処するための流路，注水先又は注入先[原子炉圧力容器，原子炉格納容器，使用済燃料プール，原子その他の設備

建屋内設備は影響なし。屋外設備は分散配置された代替設備（有R/B(5号炉)（屋外設備含む）○

防止設備・緩和設備

R/B

○

建屋内

防止設備・緩和設備

屋外

○

影響なし

線系，衛星系）により機能維持可能炉建屋原子炉区域]

非常用取水設備[海水貯留堰，取水路等]○：各外部事象に対し安全機能を 維持できる又は各外部事象によ る 損傷を考慮した場合でも，対応する 設計基準対象施設が各外部事象に対し安全機能を維持できる（防止設備）
又は各外部事象によ る 損傷を考慮して，代替設備による機能維持や安全上支障のない期間での修復等の対応が可能（緩和設備，防止でも緩和でもない設備）―：他の項目にて整理※ 重大事故等対処設備（SA設備），原子炉建屋（R/B），コントロール建屋（C/B）

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 1-1-8

添付資料 1.2
1.2 外部事象防護対象施設のうち評価対象施設の抽出について
柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉における外部事象防護対象施設のうち，評価対
象施設の抽出フローを図1.2.1，抽出結果を表1.2.1に示す。具体的には，以下のStepにて抽出した。
Step1：安全重要度クラス 1，2 及びクラス 3 に属する構築物，系統及び機器のうち，外部事象防護対象施設※を抽出する。
※：外部事象に対し必要な構築物，系統及び機器（発電用原子炉を停止する
ため，また，停止状態にある場合は引き続きその状態を維持するために必要な異常の発生防止の機能，若しくは異常の影響緩和の機能を有する構築物，系統及び機器，並びに，使用済燃料プールの冷却機能及び給水機能を維持するために必要な異常の発生防止の機能，若しくは異常の影
響緩和の機能を有する構築物，系統及び機器として，安全重要度のクラス 1，2 及び安全評価上その機能に期待するクラス 3 に属する構築物，系
統及び機器）又はそれを内包する建屋を選定する。
また，上記以外の安全施設については，竜巻及びその随伴事象に対して機能維持すること，竜巻及びその随伴事象による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，若しくは，安全上支障のない期間に修復すること等の対応が可能な場合，安全機能を損なわないことから評価完了とする。
Step2：Step1で抽出された設備の設置場所を確認し，竜巻襲来時に風圧，気圧差及び飛来物衝突の影響を受ける屋外設備（当該設備を内包する建屋含む）
を評価対象施設とする。
Step3：屋内設備だが外気との接続があるため，竜巻襲来時に気圧差荷重の影響を受ける非常用換気空調系等を評価対象施設とする。
Step4：外部事象防護対象施設が設置されている施設等の外殻による防護機能が期待できないものを評価対象とする。なお，外殻による防護に期待できるかは，建屋・構築物等の竜巻荷重に対する健全性の確認結果より，設計飛来
物の衝突による開口部の開放又は開口部建具の貫通の観点から，設備を抽出する。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 1-2-1

発電所構内の構築物，系統及び機器
抽出
竜巻によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設（安全重要度クラス
１，２及び３に属する構築物，系統及び機器）※１：外部事象に対し必要な構築物，系統及び機器又はそれを内包する建屋※２：建屋，構築物（原子炉建屋，タービン建屋 海水熱交換器区域，コントロール建屋，廃棄物処理建屋）の健全性維持可否の観点，
設計飛来物の衝突による開口部の開放又は開口部建具の貫通の観点から，設備を抽出

Step 1

No
外部事象防護対象施設※1かYes
Step ２
No

屋外設備（当該設備を内包する建屋含む）かYes
・ 軽油タンク・ 非常用ディーゼル発電機燃料移送系・ 原子炉建屋・ タービン建屋（海水熱交換器区域）
・ コントロール建屋
・ 廃棄物処理建屋

竜巻及びその随伴事象に対して機能維持する，又は，竜巻及びその随伴事
象による損傷を考慮して，代替設備による機能維持や安全上支障のない期
間での修復等の対応が可能か

YesNo
Step ３
No
外気との接続がある設備か

Step ４No外殻となる施設等による防護機能が期待できない設備※２かYes・非常用ディーゼル発電機吸気系
・非常用ディーゼル発電機非常用送風機
・非常用換気空調系（非常用ディーゼル発電機電
気品区域、中央制御室、コントロール建屋計測制御電源
盤区域、タービン建屋（海水熱交換器区域）Yes
・原子炉建屋１Ｆ 非常用ディーゼル
発電機室設置設備（非常用ディーゼ
ル発電機機関、発電機等）
・原子炉建屋４Ｆ設置設備（使用済燃料プール等）
・タービン建屋（海水熱交換器区域）
１Ｆ 非常用電気品室（Ａ）設置設備（Ｐ／Ｃ，ＭＣＣ）
設置設備（原子炉補機冷却系配管，原子炉補機冷却海水系・タービン建屋（海水熱交換器区域）１Ｆ 階段室
等配管）

図 1.2.1 外部事象防護対象施設のうち評価対象施設の抽出フロー

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 1-2-2

評価完了

表1.2.1
分類

外部事象防護対象施設のうち評価対象施設の抽出結果(1/4) ○：Yes ×：No －：該当せず又は評価完了
構築物，系統又は機能 ※1

機能

原子炉冷却材圧力バウンダリ機能
過剰反応度の印加防止機能
PS-1
炉心形状の維持機能

・原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器・配管系
・制御棒カップリング
・制御棒駆動機構カップリング
・炉心支持構造物（炉心シュラウド，シュラウドサポート，上部格子板，炉心支持板,制御棒案内管）
・燃料集合体6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 1-2-3

・原子炉停止系の制御棒による系（制御棒，制御棒駆動系）
・原子炉停止系（制御棒による系，ほう酸水注入系）
原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止 ・逃がし安全弁
機能（安全弁としての開機能）・残留熱を除去する系統（残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード），原子炉隔離時冷却系，高圧炉心注水
系，逃がし安全弁（手動逃がし機能），自動減圧系（手動逃がし機能））・サプレッションプール
原子炉停止後の除熱機能

配置場所 ※4

R/B
R/B

R/B

未臨界維持機能

R/B

炉心冷却機能・非常用炉心冷却系（残留熱除去系（低圧注水モード），原子炉隔離時冷却系，高圧炉心注水系，自動減圧系（逃がし安全弁））
・サプレッションプール
・復水補給水系（復水貯蔵槽）
・原子炉格納容器・原子炉格納容器隔離弁及び原子炉格納容器バウンダリ配管
・主蒸気流量制限器
・残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）

蔽及び放出低減機能

・可燃性ガス濃度制御系

遮蔽設備（二次遮蔽壁）

・中央制御室換気空調系(放射線防護機能及び有毒ガス防護機能)
・原子炉補機冷却水系
・原子炉補機冷却海水系
・非常用直流電源系
・計測制御用電源設備

×

－

×

－

×

×

×

－

×

×

×

－

×

×

×

－

×

×

×

－

×

×

×

－

Rw/B

－
（外部事象防護対象施設のため対象外）

×

×

×

－

R/B

－
（外部事象防護対象施設のため対象外）

×

×

×

－

Rw/B

－
（外部事象防護対象施設のため対象外）

×

×

×

－

R/B

－
（外部事象防護対象施設のため対象外）

×

×

×

－

○

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

○

－

－

○

×

×

×

－

×

×

○

○

×

○

－

○

×

×

○ ※2

○

○

－

－

○

×

×

×

－

×

○

－

○

×

×

○ ※3

○

×

×

×

－

R/B
R/B
屋外

工学的安全施設及び原子炉停止系への作 ・安全保護系
動信号の発生機能・非常用所内電源系（ディーゼル機関，発電機，始動用空気系，冷却水系）
・非常用所内電源系（非常用ディーゼル発電設備吸気系）
・非常用所内電源系（発電機から非常用負荷までの配電設備及び電路）
・軽油タンク・非常用ディーゼル発電機燃料移送系
安全上特に重要な関連機能
・中央制御室及びその遮蔽評価対象施設－（外部事象防護対象施設のため対象外）

・主排気筒（非常用ガス処理系排気管の支持機能)

遮蔽設備（原子炉遮蔽壁，一次遮蔽壁）

Step4
外殻となる施設等による防護機能が期待できない設備
かR/B

屋外（建屋）

MS-1 放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）

R/B

・原子炉建屋原子炉区域(ブローアウトパネル付き）

・非常用ガス処理系－（外部事象防護対象施設のため対象外）

R/B

原子炉の緊急停止機能

・復水貯蔵槽

Step1
Step2
Step3
竜巻及びその随伴事象に対して機能維持する， 屋外設備（当又は，竜巻及びその随伴事象による損傷を考慮 該設備を内包 外気との接続がして，代替設備による機能維持や安全上支障の する建屋含ある設備かない期間での修復等の対応可能か
む）か
－
×
×
（外部事象防護対象施設のため対象外）－
×
×（外部事象防護対象施設のため対象外）

R/B
屋外（建屋）

R/B，C/B
R/B
R/B
R/B，C/B，T/B
屋外
C/B
C/B
R/B，T/B，C/B
R/B，C/B－（外部事象防護対象施設のため対象外。なお，
設計荷重に対し影響なし。ﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙが気圧差で開放した場合，閉止を実施）○（屋内設備のため,影響なし）○（屋内設備のため,影響なし）○（風荷重に対し影響無し，飛来物に対し損傷した場合には補修を実施）○（屋内設備のため,影響なし）－（外部事象防護対象施設のため対象外。なお，
設計荷重に対し影響なし。ﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙが気圧差で開放した場合，閉止を実施）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）※1 間接関連系は，当該系の機能遂行に直接必要ない構築物，系統及び機器であるため，記載を省略した。（評価対象施設に関する物のみ記載）※2 6号及び7号炉熱交換器エリア１階非常用電気品室(A)内のパワーセンタ，モータコントロールセンタは， 飛来物の侵入・衝突による損傷リスク有り。
※3 6号炉熱交換機エリア１階 階段室内の原子炉補機冷却水系,原子炉補機冷却海水系配管は，飛来物の侵入・衝突による損傷リスク有り。
※4 原子炉建屋(R/B)，タービン建屋(T/B)，コントロール建屋(C/B)，廃棄物処理建屋(Rw/B)

表1.2.1
分類

外部事象防護対象施設のうち評価対象施設の抽出結果(2/4) ○：Yes ×：No －：該当せず又は評価完了
構築物，系統又は機能 ※1

機能・原子炉冷却材浄化系
原子炉冷却材を内蔵する機能（原子炉冷却材圧力バウンダリから外れる部分)（ただし，原子炉冷却材圧力ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘから除外されている計装等の小口径のもの ・主蒸気系
及びﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘに直接接続されていないも ・原子炉隔離時冷却系タービン蒸気供給ラインのは除く。）
・使用済燃料プール(使用済燃料貯蔵ラックを含む)
原子炉冷却材圧力ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘに直接接続さ・新燃料貯蔵庫
PS-2 れていないものであって，放射性物質を（臨界を防止する機能）
貯蔵する機能・放射性気体廃棄物処理系(活性炭式希ガスホールドアップ装置）
・燃料交換機・原子炉建屋クレーン
燃料を安全に取り扱う機能
・原子炉ウェル

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 1-2-4

・逃がし安全弁(吹き止まり機能に関連する部分）
・非常用ディーゼル発電機本体設備に係わる空調系(非常用ディーゼル発電機非常用送風機)
・非常用所内電源系空調（非常用ディーゼル発電機電気品区域換気空調系）
安全上特に重要な関連機能の間接関連系
・非常用所内電源系空調（コントロール建屋計測制御電源盤区域換気空調系）
・非常用所内電源系空調（海水熱交換器区域換気空調系）
・残留熱除去系（使用済燃料プール水の補給）
使用済燃料プール水の補給機能
・サプレッションプール
・放射性気体廃棄物処理系（オフガス系）隔離弁
安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能

・主排気筒（非常用ガス処理系排気管の支持機能以外の部分）
MS-2

・燃料プール冷却浄化系の燃料プール入口逆止弁
放射性物質放出の防止機能

配置場所 ※2

R/B
R/B
R/B
R/B
T/B
R/B
R/B
R/B
R/B
C/B
T/B
(Hx/A)
R/B
T/B
屋外
R/B

・原子炉建屋原子炉区域（ブローアウトパネル付き）
屋外（建屋）
・非常用ガス処理系
R/B

事故時のプラント状態の把握機能
制御室外からの安全停止機能

・事故時監視計器の一部（格納容器エリアモニタ等）
・制御室外原子炉停止装置（安全停止に関連するもの）

C/B
R/B

※1 間接関連系は，当該系の機能遂行に直接必要ない構築物，系統及び機器であるため，記載を省略した。（評価対象施設に関する物のみ記載）※2 原子炉建屋(R/B)，タービン建屋(T/B)，海水熱交換器区域(Hx/B)，コントロール建屋(C/B)

Step1
Step2
Step3
竜巻及びその随伴事象に対して機能維持する， 屋外設備（当又は，竜巻及びその随伴事象による損傷を考慮 該設備を内包 外気との接続がして，代替設備による機能維持や安全上支障の する建屋含ある設備かない期間での修復等の対応可能か
む）か○（屋内設備のため,影響なし）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）○（屋内設備のため,影響なし）○（屋内設備のため,影響なし）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）○（屋内設備のため,影響なし）○（風荷重に対し影響無し，飛来物に対し損傷した場合には補修を実施）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外。なお，
設計荷重に対し影響なし。ﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙが気圧差で開放した場合，閉止を実施）○（風荷重に対し影響無し，飛来物に対し損傷した場合には補修を実施）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）

Step4
外殻となる施設等による防護機能が期待できない設備
か評価対象施設

－

－

－

－

×

×

×

－

×

×

○

○

×

×

×

－

－

－

－

－

－

－

－

－

×

×

×

－

×

○

－

○

×

○

－

○

×

○

－

○

×

○

－

○

×

×

×

－

－

－

－

－

－

－

－

－

×

×

○

○

〇

－

－

○

－

－

－

－

×

×

×

－

×

×

×

－

表1.2.1
分類

構築物，系統又は機能 ※1

機能

原子炉冷却材保持機能(PS-1, PS-2以外のもの)
原子炉冷却材の循環機能

外部事象防護対象施設のうち評価対象施設の抽出結果(3/4) ○：Yes ×：No －：該当せず又は評価完了

・原子炉冷却材圧力バウンダリから除外される計装等の小口径配管，弁・冷却材再循環系
・圧力制御室プール水排水系（圧力制御室プール水サージタンク）
・復水貯蔵槽・液体廃棄物処理系
・固体廃棄物処理系

配置場所 ※2

R/B
R/B
屋外
Rw/B
Rw/B
Rw/B

・固体廃棄物貯蔵庫
屋外（建屋）

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 1-2-5

放射性物質の貯蔵機能

・固体廃棄物処理建屋
屋外（建屋）
・焼却炉建屋
屋外（建屋）
・新燃料貯蔵庫・新燃料貯蔵ラック・使用済燃料輸送容器保管建屋

R/B
屋外（建屋）

・タービン
・発電機及び励磁装置
・復水系（復水器を含む）
・給水系
・循環水系

PS-3
電源供給機能（非常用を除く）

T/B

・送電線
屋外
・変圧器
屋外
・開閉所
屋外

プラント計測・制御機能（安全保護機能を除く）

・原子炉制御系（制御棒価値ミニマイザ含む）
・原子炉核計装系の一部
・原子炉プラントプロセス計装の一部
・補助ボイラ設備
・所内蒸気系及び戻り系

プラント運転補助機能

・計装用圧縮空気系
・原子炉補機冷却水系（MS-1関連以外）
・タービン補機冷却水系,タービン補機冷却海水系
・復水補給水系

核分裂生成物の原子炉冷却材中の放散防 ・燃料被覆管
止機能・原子炉冷却材浄化系
原子炉冷却材の浄化機能

・復水浄化系

C/B
補助ボイラ建屋
R/B，T/B，C/B
R/B，T/B，C/B
Rw/B
R/B
R/B
T/B

※1 間接関連系は，当該系の機能遂行に直接必要ない構築物，系統及び機器であるため，記載を省略した。（評価対象施設に関する物のみ記載）※2 原子炉建屋(R/B)，タービン建屋(T/B)，コントロール建屋(C/B)，廃棄物処理建屋(Rw/B)

Step1
Step2
Step3
竜巻及びその随伴事象に対して機能維持する， 屋外設備（当又は，竜巻及びその随伴事象による損傷を考慮 該設備を内包 外気との接続がして，代替設備による機能維持や安全上支障の する建屋含ある設備かない期間での修復等の対応可能か
む）か
○
－
－
（屋内設備のため,影響なし）○（屋内設備のため,影響なし）○（運用停止中のため,影響なし）○（屋内設備のため,影響なし）○（屋内設備のため,影響なし）○（屋内設備のため,影響なし）○（補修を実施（放射性物質の拡散防止について
適切な処置を実施））○（補修を実施（放射性物質の拡散防止について
適切な処置を実施））○（補修を実施（放射性物質の拡散防止について
適切な処置を実施））○（屋内設備のため,影響なし）○（補修を実施（放射性物質の拡散防止について
適切な処置を実施））○（屋内設備のため,影響なし）○（代替設備（非常用ディーゼル発電機）により機能維持可能）○（代替設備（非常用ディーゼル発電機）により機能維持可能）○（代替設備（非常用ディーゼル発電機）により機能維持可能）○（屋内設備のため,影響なし）○（補修を実施）○（屋内設備のため,影響なし）○（屋内設備のため,影響なし）○（屋内設備のため,影響なし）○（屋内設備のため,影響なし）○（屋内設備のため,影響なし）○（屋内設備のため,影響なし）

Step4
外殻となる施設等による防護機能が期待できない設備
か評価対象施設

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

ー

ー

ー

ー

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

表 1.2.1
分類

外部事象防護対象施設のうち評価対象施設の抽出結果(4/4) ○：Yes ×：No －：該当せず又は評価完了
構築物，系統又は機能 ※1

機能・逃がし安全弁（逃がし弁機能）
原子炉圧力上昇の緩和機能

出力上昇の抑制機能

・タービンバイパス弁

・制御棒駆動水圧系
原子炉冷却材の補給機能
・原子炉隔離時冷却系
原子炉冷却材の再循環流量低下の緩和機 ・冷却材再循環ポンプMGセット
能・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 1-2-6・試料採取系

通信
連絡
設備
MS-3

所内
通信

・有線系

・有線系

モニタリングポスト
緊急時対策上重要なものおよび異常状態の把握機能・放射線監視設備
放射能観測車・事故時監視計器の一部・津波監視カメラ

・消火系

・安全避難通路，非常用照明

R/B
T/B

・冷却材再循環流量制御系（ポンプ・トリップ機能）
・制御棒引抜監視装置

所外
通信

配置場所 ※2

R/B

Step1
Step2
Step3
竜巻及びその随伴事象に対して機能維持する， 屋外設備（当又は，竜巻及びその随伴事象による損傷を考慮 該設備を内包 外気との接続がして，代替設備による機能維持や安全上支障の する建屋含ある設備かない期間での修復等の対応可能か
む）か
○
－
－
（屋内設備のため,影響なし）○－－（屋内設備のため,影響なし）○（屋内設備のため,影響なし）○
R/B（屋内設備のため,影響なし）○
Rw/B（屋内設備のため,影響なし）○
R/B(5号炉)（頑健な建屋に防護されているため,影響な
し）○
R/B（屋内設備のため,影響なし）
各建屋○（地下設備含む）（屋内設備のため,影響なし）○
送電鉄塔（代替設備（衛星系）により機能維持可能）
各建屋○（地下設備含む）（屋内設備のため,影響なし）○
屋外設備（補修を実施）○屋外（代替設備（可搬型モニタリング設備）により機能維持可能）○可搬型SA設備保管場（代替設備（放射能観測車の代替測定装置）に所より機能維持可能）○
R/B，T/B，C/B，Rw/B（屋内設備のため,影響なし）○
気象観測装置（代替設備（可搬型気象観測装置）により機能維持可能）
7号炉R/B○
主排気筒（補修を実施）
給水建屋
○
水処理建屋
（補修を実施）ろ過水タンク○（屋外配管含む）（補修を実施）○
泡消火設備（補修を実施）○
各建屋内（屋内設備のため,影響なし）※1 間接関連系は，当該系の機能遂行に直接必要ない構築物，系統及び機器であるため，記載を省略した。（評価対象施設に関する物のみ記載）※2 重大事故等対処設備(SA設備)，原子炉建屋(R/B)，タービン建屋(T/B)，コントロール建屋(C/B)，廃棄物処理建屋(Rw/B)

Step4
外殻となる施設等による防護機能が期待できない設備
か評価対象施設

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

添付資料 1.3
1.3 耐震 S クラス設備について
外部事象防護対象施設のうち評価対象施設としては，「安全重要度クラス1，
2，3に属する構築物，系統及び機器」より抽出をしているが，「基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド」の重要度分類における耐震Sクラスの設計を要求される設備（系統，機器）及び建屋・構築物（以下，「耐震Sクラス設備等」という。）のうち，竜巻の影響を受ける可能性がある設備についても抽出し，追加で評価対象施設に反映する施設がないことを確認した。
耐震Sクラス設備等のうち評価対象施設の抽出フローを図1.3.1，抽出結果を表1.3.1に示す。

発電所構内の構築物，系統及び機器
抽出※２：建屋，構築物（原子炉建屋，タービン建屋 海水熱交換器区域，コントロール建屋，廃棄物処理建屋）の健全性維持可否の観点，
設計飛来物の衝突による開口部の開放又は開口部建具の貫通の観点から，設備を抽出

耐震Sクラスの設備等

No
外部事象防護対象施設※1かYes

竜巻及びその随伴事象に対して機能維持する，又は，竜巻及びその随伴事
象による損傷を考慮して，代替設備による機能維持や安全上支障のない期
間での修復等の対応が可能か

Yes

No

No
屋外設備（当該設備を内包する建屋含む）か

Yes※１：外部事象に対し必要な構築物，系統及び機器又はそれを内包する建屋

外気との接続がある設備かNo外殻となる施設等による防護機能が期待できない設備※２か

Yes

No
評価完了

Yes

評価対象施設

図 1.3.1

耐震 S クラス設備等のうち評価対象施設の抽出フロー

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 1-3-1

表 1.3.1

耐震 S クラス設備等のうち評価対象施設の抽出結果(1/3)○：Yes，×：No，－：該当せず又は評価完了

耐震重要
度分類

機能別分類

設備別分類

原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する 主要設備
Sクラス 機器・配管系

構築物，系統又は機器

補助設備

・原子炉圧力容器
・原子炉冷却材圧力バウンダリに属する容器・配 管・ ポン プ・弁
・隔離弁を閉とするに必要な電気及び計装設備

直接支持構造物

・原子炉圧力容器支持スカート部
・機器・配管，電気計装設備等の支持構造物

使用済燃料を貯蔵するための施設

主要設備
補助設備

・使用済燃料プール
・使用済燃料貯蔵ラック
・燃料プール水補給設備（残留熱除去系）
・非常用電源（ディーゼル発電機及びその冷却系 ・補 助施 設を
含む）
・計装設備

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 1-3-2

直接支持構造物
原子炉の緊急停止のために急激に負の反 主要設備
応度を付加するための施設，及び原子炉の停止状態を維持するための施設
補助設備

直接支持構造物
原子炉停止後，炉心から崩壊熱を除去す 主要設備
るための施設

補助設備

・機器・配管，電気計装設備等の支持構造物
・制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系 （ス クラ ム機
能に関する部分）・炉心支持構造物
・チャンネル・ボックス
・電気計装設備
・機器・配管，電気計装設備等の支持構造物
・原子炉隔離時冷却系
・高圧炉心注水系
・残留熱除去系
・冷却水源としてのサプレッション・チェンバ
・原子炉補機冷却系
・炉心支持構造物
・非常用電源（ディーゼル発電機及びその冷却系 ・補 助施 設を
含む）
・計装設備

配置場所 ※2

Step1
竜巻及びその随伴事象に対して機能維持する，
又は，竜巻及びその随伴事象による損傷を考慮して，代替設備による機能維持や安全上支障のない期間での修復等の対応可能か

R/B－（外部事象防護対象施設のため対象外）

C/B
R/B
R/B，C/B
R/B
R/B
R/B
C/B
R/B，C/B
R/B
R/B
C/B
R/B，C/B

R/B

T/B
R/B
R/B
C/B

－
（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）

Step2
屋外設備か

Step3

※1
※2

－
（外部事象防護対象施設のため対象外）

直接支持構造物 ・機器・配管，電気計装設備等の支持構造物
R/B，T/B，－
C/B（外部事象防護対象施設のため対象外）
6号炉 海水熱交換器区域 1F 階段室内の原子炉補機冷却系，原子炉補機冷却海水系配管は，飛来物の侵入・衝突による損傷リスク有り。
原子炉建屋(R/B)，コントロール建屋(C/B)，タービン建屋(T/B)

評価対象施設

×

×

×

－

×

×

×

－

×

×

×

－

×

×

×

－

×

×

○

○
（抽出済）

×

×

×

－

×

×

○

○
（抽出済）

×

×

×

－

×

×

×

－

×

×

×

－

×

×

×

－

×

×

×

－

×

×

×

－

×

×

×

－

×

×

○ ※1

○
（抽出済）

×

×

×

－

×

×

○

○
（抽出済）

×

×

×

－

×

×

○
（非常用ディーゼル発電機電気品区域換
気空調系，コントロール建屋計測制御・
電源盤区域送風機・排風機，海水熱交換器区域非常用送風機）

○
（抽出済）

×

×

×

－

・当該施設の機能維持に必要な空調設備
R/B，T/B，
C/B

Step4

外気との接続が 外殻となる施設等による防護機能が期待ある設備かできない設備か表 1.3.1

耐震 S クラス設備等のうち評価対象施設の抽出結果(2/3)○：Yes，×：No，－：該当せず又は評価完了

耐震重要
度分類

機能別分類

設備別分類

原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故
主要設備
Sクラス 後，炉心から崩壊熱を除去するための施設
補助設備

構築物，系統又は機器・非常用炉心冷却系（高圧炉心注水系，原子炉隔 離時 冷却 系，
残留熱除去系，自動減圧系）
・冷却水源としてのサプレッション・チェンバ
・原子炉補機冷却系
・非常用電源（ディーゼル発電機及びその冷却系 ・補 助施 設を
含む）
・計装設備
・中央制御室の遮蔽・中央制御室換気空調系

配置場所 ※2

Step1
竜巻及びその随伴事象に対して機能維持する，
又は，竜巻及びその随伴事象による損傷を考慮して，代替設備による機能維持や安全上支障のない期間での修復等の対応可能か

R/B－（外部事象防護対象施設のため対象外）

T/B
R/B
C/B
C/B
C/B

－
（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）

Step2
屋外設備か

×

Step3

×

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 1-3-3

直接支持構造物※1※2・機器・配管，電気計装設備等の支持構造物
・原子炉格納容器
・格納容器バウンダリに属する配管・弁・隔離弁を閉とするに必要な電気及び計装設備

×※1

評価対象施設

－
○
（抽出済）
○
（抽出済）

×

×

○

×

×

○

×

×

×

－

×

×

×

－

×

○

×

○
（抽出済）
○
（抽出済）

・当該施設の機能維持に必要な空調設備

原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の 主要設備
際に，圧力障壁となり放射性物質の拡散を直接防ぐための施設
補助設備

Step4

外気との接続が 外殻となる施設等による防護機能が期待ある設備かできない設備かR/B，T/B，
C/B－（外部事象防護対象施設のため対象外）

×

×○（非常用ディーゼル発電機電気品区域換
気空調系，コントロール建屋計測制御・
電源盤区域送風機・排風機，海水熱交換器区域非常用送風機）

R/B，T/B，
C/B－（外部事象防護対象施設のため対象外）

×

×

×

－

R/B

－
（外部事象防護対象施設のため対象外）

×

×

×

－

×

×

×

－

×

×

×

－

－
C/B
（外部事象防護対象施設のため対象外）
直接支持構造物 ・機器・配管，電気計装設備等の支持構造物－
R/B，C/B（外部事象防護対象施設のため対象外）
6号炉 海水熱交換器区域 1F 階段室内の原子炉補機冷却系，原子炉補機冷却海水系配管は，飛来物の侵入・衝突による損傷リスク有り。
原子炉建屋(R/B)，コントロール建屋(C/B)，タービン建屋(T/B)

表 1.3.1

耐震 S クラス設備等のうち評価対象施設の抽出結果(3/3)○：Yes，×：No，－：該当せず又は評価完了

耐震重要
度分類

機能別分類

設備別分類

放射性物質の放出を伴うような事故の際 主要設備
Sクラス に，その外部拡散を抑制するための施設であり，Sクラス(Ⅳ)以外の施設

構築物，系統又は機器・残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）
・冷却水源としてのサプレッション・チェンバ
・可燃性ガス濃度制御系

配置場所 ※2

Step1
竜巻及びその随伴事象に対して機能維持する，
又は，竜巻及びその随伴事象による損傷を考慮して，代替設備による機能維持や安全上支障のない期間での修復等の対応可能か

R/B－（外部事象防護対象施設のため対象外）

R/B

・原子炉建屋原子炉区域
R/B
・非常用ガス処理系及び排気口
R/B，屋外6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 1-3-4

補助設備

・原子炉格納容器圧力抑制装置（ダイアフラムフロア，ベント管）
・原子炉補機冷却系
・非常用電源（ディーゼル発電機及びその冷却系 ・補 助施 設を
含む）
・計装設備

R/B
T/B
R/B
C/B

○
（屋内設備のため，影響なし）○（設計荷重に対し影響なし
必要に応じプラントを停止し，ﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙの閉止を実施）○（風荷重に対し影響無し，飛来物に対し損傷した場合には補修を実施）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）－（外部事象防護対象施設のため対象外）

Step2
屋外設備か

Step3

直接支持構造物－（外部事象防護対象施設のため対象外）○（補修を実施）－－・機器・配管等の支持構造物○（補修を実施）
津波監視機能を有する設備（※3）
主要設備
・津波監視カメラ，取水槽水位計－
補助設備
・非常用電源（ディーゼル発電機及びその冷却系 ・補 助施 設を
－
R/B
含む）
（外部事象防護対象施設のため対象外）
・計装設備
－
C/B
（外部事象防護対象施設のため対象外）
直接支持構造物 ・電気計装設備等の支持構造物－
R/B，C/B（外部事象防護対象施設のため対象外）※1 6号炉 海水熱交換器区域 1F 階段室内の原子炉補機冷却系，原子炉補機冷却海水系配管は，飛来物の侵入・衝突による損傷リスク有り。
※2 原子炉建屋(R/B)，コントロール建屋(C/B)，タービン建屋(T/B)，廃棄物処理建屋(Rw/B)※3 要求はSs機能維持
津波防護機能を有する設備及び浸水防止 主要設備
機能を有する設備（※3）
補助設備
直接支持構造物

・機器・配管，電気計装設備等の支持構造物
・水密扉，閉止板

等

R/B，T/B，
C/B
R/B，T/B，
Rw/B，C/B－
R/B，T/B，
Rw/B，C/B
屋外－（外部事象防護対象施設のため対象外）

評価対象施設

×

×

×

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

×

×

×

×

×

×

○ ※1

×

×

○

○
（抽出済）
○
（抽出済）

×

×

×

－

×

×

○
（非常用ディーゼル発電機電気品区域換
気空調系，コントロール建屋計測制御・
電源盤区域送風機・排風機，海水熱交換器区域非常用送風機）

○
（抽出済）

×

×

×

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

×

×

○

－
○
（抽出済）

×

×

×

－

×

×

×

－

・当該施設の機能維持に必要な空調設備
R/B，T/B，
C/B

Step4

外気との接続が 外殻となる施設等による防護機能が期待ある設備かできない設備か

添付資料 1.4

1.4 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施設の抽出について外部事象防護対象施設に対する波及的影響として，当該施設の倒壊・損傷等により，外部事象防護対象施設が損傷を受ける機械的影響，当該施設が機能喪失に陥った場合に，外部事象防護対象施設も機能喪失する機能的影響，竜巻随
伴事象（火災，溢水，外部電源喪失）による二次的影響の観点から波及的影響を及ぼし得る施設を抽出する。
図1.4.1に外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施設の抽出フローを示す。
発電所構内の構築物、系統及び機器

外部事象防護対象施設として
評価済み

Yes

No
機
械
的
影
響

倒壊により外部事象防護対象施設を機能喪失させる可能性があ
るか

Yes

No
機
能
的
影
響

二
次
的
影
響

屋外にある外部事象防護
対象施設の付属設備か

Yes

No

竜巻随伴事象の影響により外部事象
防護対象施設の機能を喪失させる可能性があるか

No

Yes

評価完了

【評価対象施設】・主排気筒
・５号炉主排気筒（６号炉への影響）
・５号炉タービン建屋
・サービス建屋（６号及び７号炉共用）
・原子炉建屋天井クレーン（自号炉）
・燃料交換機（自号炉）【評価対象施設】・非常用ディーゼル発電機 排気管
・非常用ディーゼル発電機 排気消音器
・ミスト管（燃料ディタンク、非常用ディーゼル発電機機関本
体，潤滑油補給タンク，燃料ドレンタンク）【評価対象施設】
・溢水により外部事象防護対象施設の機能を喪失させる可能性のある設備（屋外タンク（ろ過水タンク，純水タンク等））
・火災発生により外部事象防護対象施設の機能を喪失させる可能性がある設備（変圧器，５号炉軽油タンク，第一ガスタービン発電機用燃料タンク）
・外部電源

評価完了

図 1.4.1 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施設の抽出フロー

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 1-4-1

(1) 機械的影響の観点での抽出
発電所構内の構築物，系統及び機器のうち，機械的影響の観点から，外部事象防護対象施設周辺の施設が倒壊することにより，外部事象防護対象施設
を機能喪失させる可能性がある施設を抽出する。
具体的には，図1.4.2に示すとおり，施設の高さが外部事象防護対象施設との距離以上である施設を抽出した。
竜巻による倒壊

高さＨ

外部事象防護対象施設
水平距離Ｌ

図 1.4.2 地上高さが外部事象防護対象施設との距離以上である施設（高さ H≧水
平距離 L）

外部事象防護対象施設を機能喪失させる可能性がある建屋及び構築物について確認した結果を表1.4.1，設備について確認した結果を表1.4.2に示す。
また，図1.4.3には，外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る建物・構築物並びに主排気筒の倒壊範囲を示す。
確認の結果，倒壊により外部事象防護対象施設を機能喪失させる可能性がある施設として，以下を抽出した。
a．建屋・構築物
・主排気筒（6号及び7号炉への影響）
・5号炉主排気筒（6号炉への影響）
・5号炉タービン建屋（6号炉への影響）
・サービス建屋（6号及び7号炉共通施設）
b．設備（系統，機器）・原子炉建屋天井クレーン（自号炉への影響）
・燃料交換機（自号炉への影響）

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 1-4-2

(2) 機能的影響の観点での抽出
発電所構内の構築物，系統及び機器のうち，機能的影響の観点（「屋外にある外部事象防護対象施設の付属設備か」）から，機能喪失に陥った場合に，外部事象防護対象施設も機能喪失する可能性がある施設を確認した結果を表
1.4.2に示す。
確認の結果，機能喪失に陥った場合に，外部事象防護対象施設も機能喪失する可能性がある屋外の外部事象防護対象施設の付属設備として，以下を抽出した。
・ 非常用ディーゼル発電機 排気管
・ 非常用ディーゼル発電機 排気消音器
・ ミスト管（燃料ディタンク，非常用ディーゼル発電機機関本体，潤
滑油補給タンク，燃料ドレンタンク）(3) 二次的影響の観点での抽出
発電所構内の構築物，系統及び機器のうち，二次的影響の観点から，竜巻
随伴事象の影響により外部事象防護対象施設を機能喪失させる可能性がある施設を抽出する。
建屋内においては，外気との接続がある外部事象防護対象施設の開口部より，飛来物の侵入が想定される場合には，適切な防護対策を実施する。そのため，飛来物の侵入による溢水や火災は発生しないことから，外部事象に対し必要な構築物，系統及び機器の安全機能に影響は与えない。
また，建屋外においては，外部事象防護対象施設の安全機能に影響がない
ことを確認するため，発電所敷地内の外部事象防護対象施設の周辺にある溢水源，発火源となる設備として，以下を抽出した。
なお，6号及び7号炉の軽油タンクについては，外部事象防護対象施設として抽出済であることから，本項目では抽出しない。
・溢水により外部事象防護対象施設を機能喪失させる可能性のある設
備（純水タンク，ろ過水タンク，NSD収集タンク）・火災発生により外部事象防護対象施設の機能を喪失させる可能性がある設備（変圧器，5号炉軽油タンク，第一ガスタービン発電機用燃
料タンク）
・外部電源

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 1-4-3

表1.4.1 機械的影響の観点の抽出結果（建屋，構築物）
外部事象防護対建屋，構築物

近傍の外部事象防護対象施設

高さ

象施設までの最
短距離

評価対象
施設

サービス建屋（6号及び7号炉共通

コントロール建屋

17m

隣接

○

46.8m※1

隣接○

46.8m※2

隣接

○

148m

約20m

○

6号炉 軽油タンク

10m以下

約40m

×

5号炉 原子炉建屋※36号炉 原子炉建屋

39m

約55m

×

5号炉 タービン建屋

6号炉 タービン建屋海水熱交換器区域

33.1m

約5m

○

5号炉 サービス建屋

6号炉 原子炉建屋

17.89m

約145m

×6号炉 タービン建屋海水熱交換器区域

21.78m

約55m

×6号炉 タービン建屋海水熱交換器区域

13.8m

約80m

×

出入管理所

6号炉 軽油タンク

10m以下

約25m

×

待合室

6号炉 軽油タンク

10m以下

約15m

×

給水建屋

6号及び7号炉 軽油タンク

10m以下

約90m

×

予備品倉庫

7号炉 軽油タンク

10m以下

約65m

×

発電倉庫

7号炉 軽油タンク

10m以下

約85m

×

13.7m

約140m

×

11.5m

約140m

×

20.35m

約170m

×149.5m

約250m

×

施設）
コントロール建屋，6号炉 主排気筒

6号炉 原子炉建屋

7号炉 主排気筒

7号炉 原子炉建屋
6号炉 原子炉建屋，5号炉 主排気筒

6号炉 軽油タンク

5号炉 主排気筒モニタ建屋

5号炉 循環水ポンプ
建屋
5号炉 海水熱交換器
建屋※3

ランドリ建屋
補助ボイラ建屋
焼却炉建屋
避雷鉄塔※46号炉 原子炉建屋，6号炉 タービン建屋海水熱交換器区域
6号炉 原子炉建屋，6号炉 タービン建屋海水熱交換器区域
6号炉 原子炉建屋，6号炉 タービン建屋海水熱交換器区域
7号炉 タービン建屋海水熱交換器区域※1 ： 6号炉 原子炉建屋の屋上T.P.38.2m(地表から26.2m)からの高さ※2 ： 7号炉 原子炉建屋の屋上T.P.38.2m(地表から26.2m)からの高さ※3 ： 5号炉の外部事象防護対象施設を内包する施設であるが，参考として記載した。
※4 ： 発電所構内における鉄塔のうち，外部事象防護対象施設に最寄り鉄塔として記載した。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 1-4-4

表 1.4.2 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施設の抽出結果（設備）（1/3）
機械的影響

機能的影響

配置場所 ※2

外部事象防護対象施設として
評価済みか

R/B

×

×

×

R/B

×

×

×

炉心形状の維持機能

・炉心支持構造物（炉心シュラウド，シュラウドサポート，上部格子板，炉心支持板,制御棒案内管）
・燃料集合体

R/B

×

×

×

原子炉の緊急停止機能

・原子炉停止系の制御棒による系（制御棒，制御棒駆動系）

R/B

×

×

×

未臨界維持機能・原子炉停止系（制御棒による系，ほう酸水注入系）

R/B

×

×

×

R/B

×

×

×

R/B

×

×

×

・復水貯蔵槽・非常用炉心冷却系（残留熱除去系（低圧注水モード），原子炉隔離時冷却系，
高圧炉心注水系，自動減圧系（逃がし安全弁））
・サプレッションプール

Rw/B

×

×

×

R/B

×

×

×

・復水補給水系（復水貯蔵槽）
・原子炉格納容器・原子炉格納容器隔離弁及び原子炉格納容器バウンダリ配管
・主蒸気流量制限器
・残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）

Rw/B

×

×

×

R/B

×

×

×

屋外（建屋）
R/B
R/B

○
×
×

×
×
×

×
×
×

屋外

×

○

×

R/B
屋外（建屋）

×
○

×
×

×
×

R/B，C/B

×

×

×

R/B

○

×

○
（非常用ディーゼル発電機排気管，排気消音器，ミスト管（燃料ディタンク，非常用ディーゼル発
電機機関本体，潤滑油補給タン
ク，燃料ドレンタンク））

R/B

○

×

×

R/B，C/B，T/B

○

×

×

屋外

○

×

×

C/B

×

×

×

C/B

○

×

×

・原子炉補機冷却水系
・原子炉補機冷却海水系

R/B，T/B，C/B

○

×

×

・非常用直流電源系
・計測制御用電源設備

R/B，C/B

×

×

×

分類

機能

原子炉冷却材圧力バウンダリ機能
過剰反応度の印加防止機能
PS-1

構築物，系統又は機器 ※1

・原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器・配管系
・制御棒カップリング
・制御棒駆動機構カップリング

・逃がし安全弁
原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能（安全弁としての開機能）

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 1-4-5

原子炉停止後の除熱機能

炉心冷却機能・残留熱を除去する系統（残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード），原子炉隔離時
冷却系，高圧炉心注水系，逃がし安全弁（手動逃がし機能），
自動減圧系（手動逃がし機能））・サプレッションプール

・原子炉建屋原子炉区域(ブローアウトパネル付き）
放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮蔽及・非常用ガス処理系
び放出低減機能・可燃性ガス濃度制御系
・主排気筒
MS-1
（非常用ガス処理系排気管の支持機能)
遮蔽設備（原子炉遮蔽壁，一次遮蔽壁）
遮蔽設備（二次遮蔽壁）
工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信 ・安全保護系
号の発生機能・非常用所内電源系（ディーゼル機関，発電機，始動用空気系，冷却水系）

・非常用所内電源系（非常用ディーゼル発電設備吸気系）

安全上特に重要な関連機能

・非常用所内電源系（発電機から非常用負荷までの配電設備及び電路）
・軽油タンク・非常用ディーゼル発電機燃料移送系
・中央制御室及びその遮蔽・中央制御室換気空調系(放射線防護機能及び有毒ガス防護機能)※1：間接関連系は，当該系の機能遂行に直接必要ない構築物，系統及び機器であるため，記載を省略した。（評価対象施設に関する物のみ記載）※2：原子炉建屋(R/B)，タービン建屋(T/B)，コントロール建屋(C/B)，廃棄物処理建屋(Rw/B)

倒壊により外部事象防護対象施設 屋外にある外部事象防護対象施設
を機能喪失させる可能性があるかの付属設備か表 1.4.2 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施設の抽出結果（設備）（2/3）
機械的影響
分類

機能

外部事象防護対象施設として
評価済みか

R/B

×

×

×

R/B

×

×

×

R/B

○

×

×

R/B

×

×

×

T/B

×

×

×

R/B

×

○

×

R/B

×

×

×

R/B

×

×

×

・非常用ディーゼル発電機本体設備に係わる空調系(非常用ディーゼル発電機非常用送風機)

R/B

○

×

×

・非常用所内電源系空調（非常用ディーゼル発電機電気品区域換気空調系）

R/B

○

×

×

・非常用所内電源系空調（コントロール建屋計測制御電源盤区域換気空調系）

C/B

○

×

×

T/B
(Hx/A)

○

×

×

R/B

×

×

×

T/B

×

×

×

屋外

×

○

×

R/B
屋外（建屋）
R/B

○
○
×

×
×
×

×
×
×

C/B

×

×

×

R/B

×

×

×

・原子炉冷却材浄化系
原子炉冷却材を内蔵する機能（ただし，原子炉冷却材圧力ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘから除外 （原子炉冷却材圧力バウンダリから外れる部分)されている計装等の小口径のもの及びﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ ・主蒸気系に直接接続されていないものは除く。）
・原子炉隔離時冷却系タービン蒸気供給ライン
・使用済燃料プール(使用済燃料貯蔵ラックを含む)
原子炉冷却材圧力ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘに直接接続されてい ・新燃料貯蔵庫
ないものであって，放射性物質を貯蔵する機（臨界を防止する機能）
PS-2 能・放射性気体廃棄物処理系(活性炭式希ガスホールドアップ装置）

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 1-4-6

燃料を安全に取り扱う機能

・燃料交換機・原子炉建屋クレーン

安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能・原子炉ウェル
・逃がし安全弁(吹き止まり機能に関連する部分）

安全上特に重要な関連機能の間接関連系

・非常用所内電源系空調（海水熱交換器区域換気空調系）
MS-2

使用済燃料プール水の補給機能

放射性物質放出の防止機能

機能的影響

配置場所 ※2

構築物，系統又は機器 ※1

・残留熱除去系（使用済燃料プール水の補給）
・サプレッションプール
・放射性気体廃棄物処理系（オフガス系）隔離弁・主排気筒（非常用ガス処理系排気管の支持機能以外の部分）

事故時のプラント状態の把握機能

・燃料プール冷却浄化系の燃料プール入口逆止弁
・原子炉建屋原子炉区域（ブローアウトパネル付き）
・非常用ガス処理系
・事故時監視計器の一部（格納容器エリアモニタ等）

制御室外からの安全停止機能

・制御室外原子炉停止装置（安全停止に関連するもの）※1：間接関連系は，当該系の機能遂行に直接必要ない構築物，系統及び機器であるため，記載を省略した。（評価対象施設に関する物のみ記載）※2：原子炉建屋(R/B)，タービン建屋(T/B)，海水熱交換器区域(Hx/B)，コントロール建屋(C/B)

倒壊により外部事象防護対象施設 屋外にある外部事象防護対象施設
を機能喪失させる可能性があるかの付属設備か表 1.4.2 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る評価対象施設の抽出結果（設備）（3/3）
機械的影響
分類

原子炉冷却材保持機能(PS-1, PS-2以外のもの)
原子炉冷却材の循環機能

放射性物質の貯蔵機能

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 1-4-7

PS-3 電源供給機能（非常用を除く）

プラント計測・制御機能（安全保護機能を除く）

プラント運転補助機能

配置場所 ※2

外部事象防護対象施設として評価済みか

・原子炉冷却材圧力バウンダリから除外される計装等の小口径
配管，弁

R/B

×

×

×

R/B

×

×

×

屋外

×

×

×

Rw/B
Rw/B
Rw/B
屋外（建屋）
屋外（建屋）
屋外（建屋）

×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

・冷却材再循環系
・圧力制御室プール水排水系（圧力制御室プール水サージタン
ク）・復水貯蔵槽・液体廃棄物処理系
・固体廃棄物処理系
・固体廃棄物貯蔵庫
・固体廃棄物処理建屋
・焼却炉建屋・新燃料貯蔵庫・新燃料貯蔵ラック・使用済燃料輸送容器保管建屋
・タービン
・発電機及び励磁装置
・復水系（復水器を含む）
・給水系
・循環水系
・送電線
・変圧器
・開閉所
・原子炉制御系（制御棒価値ミニマイザ含む）
・原子炉核計装系の一部
・原子炉プラントプロセス計装の一部
・補助ボイラ設備
・所内蒸気系及び戻り系
・計装用圧縮空気系
・原子炉補機冷却水系（MS-1関連以外）
・タービン補機冷却水系,タービン補機冷却海水系

・復水補給水系
核分裂生成物の原子炉冷却材中の放散防止機 ・燃料被覆管
能・原子炉冷却材浄化系
原子炉冷却材の浄化機能
・復水浄化系・逃がし安全弁（逃がし弁機能）
原子炉圧力上昇の緩和機能
・タービンバイパス弁・冷却材再循環流量制御系（ポンプ・トリップ機能）
出力上昇の抑制機能・制御棒引抜監視装置
原子炉冷却材の補給機能
原子炉冷却材の再循環流量低下の緩和機能

・制御棒駆動水圧系
・原子炉隔離時冷却系・冷却材再循環ポンプMGセット
・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所
・試料採取系
通信
連絡
設備

MS-3

所外
通信

・有線系

所内
通信

・有線系

モニタリングポスト
緊急時対策上重要なものおよび異常状態の把
握機能

機能的影響

構築物，系統又は機器 ※1

機能・放射線監視設備

放射能観測車・事故時監視計器の一部・津波監視カメラ

・消火系

・安全避難通路，非常用照明

倒壊により外部事象防護対象施設 屋外にある外部事象防護対象施設
を機能喪失させる可能性があるかの付属設備か

R/B

×

×

×

屋外（建屋）

×

×

×

T/B

×

×

×

屋外
屋外
屋外

×
×
×

×
×
×

×
×
×

C/B

×

×

×

補助ボイラ建屋
R/B，T/B，C/B

×
×

×
×

×
×

R/B，T/B，C/B

×

×

×

Rw/B

×

×

×

R/B

×

×

×

R/B
T/B
R/B
T/B

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

R/B

×

×

×

R/B

×

×

×

Rw/B
R/B(5号炉)
R/B
各建屋（地下設備含む）
送電鉄塔
各建屋（地下設備含む）
屋外設備
屋外
可搬型SA設備保管場
所
R/B，T/B，C/B，Rw/B
気象観測装置
7号炉R/B
主排気筒
給水建屋
水処理建屋
ろ過水タンク（屋外配管含む）
泡消火設備
各建屋内

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×

×
×

×
×

×

×

×

×
×

×
×

×
×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×

×
×

×
×

※1：間接関連系は，当該系の機能遂行に直接必要ない構築物，系統及び機器であるため，記載を省略した。（評価対象施設に関する物のみ記載）※2：重大事故等対処設備(SA設備)，原子炉建屋(R/B)，タービン建屋(T/B)，コントロール建屋(C/B)，廃棄物処理建屋(Rw/B)

防護上の観点又は機密に係わる事項を含む為，公開できません

図1.4.3 倒壊により外部事象防護対象施設が損傷する可能性がある施設の抽出
6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 1-4-8

添付資料 2.1

数値気象解析に基づく竜巻検討地域の設定について
1. はじめに
一般的に，大気現象の水平方向の広がりのことは「水平スケール」と呼ばれ，寿命や周期は「時間スケール」と呼ばれる。図 1 は雷雨とその関連事象の時空間スケールの関係を表したものである。個々の積雲の時空間スケールは 1 km・10 分程度であり，発達・組織化（マルチセル化・スーパーセル化）すると 10～100 km・数時間～半日程度にまで大きくなる。
それに対し，竜巻の時空間スケールは数分・100 m 程度である。
竜巻の発生メカニズムを考える際，時空間スケールの階層構造が重要である（図 2）。ある大気現象は，スケールのより小さな現象を内包しており，竜巻の場合，竜巻の漏斗雲内の気流は数十メートル～数百メートル規模（マイクロスケールと呼ばれる（Orlanski
1975）；図 2 では “MISOCYCLONE“と記載されている）の現象であるのに対し，竜巻を引き起こすもとの積乱雲である親雲のスケールは数キロメートル～数十キロメートル規模（メソスケールと呼ばれる。図 2 では “MESOCYCLONE” と記載されている）である。台風，低気圧，前線等のいわゆる総観場は，数百キロメートル～数千キロメートル規模（総観スケールと呼ばれる。図 2 では ”MASOCYCLONE” と記載されている）として扱われる。また，
竜巻内部には吸い込み渦（図 2 では“Suction Vortex”と記載されている）と呼ばれるさらに強い渦が形成されることもある。

図 1 雷雨とその関連現象の時空間
スケール（大野 2001）

図 2 竜巻発生時の渦の多重構造（Fujita 1981）

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-1このように，竜巻の発生にはさまざまなスケールの現象が介在し，異なるスケールの現象が相互作用しているため，竜巻の発生頻度や強度の地域性は複数の時空間スケールで議論する必要がある。気象学における現状として，観測データの欠如や数値シミュレーショ
ン技術の不十分さゆえにマイクロスケールの現象の理解が難しく，未知なメカニズムもあると認識されている。一方，総観場の観点では，さまざまなパターンで竜巻が発生していることがわかっており，「日本海側では台風性竜巻の発生が確認されていない」ことや，地域に応じて総観場の割合が異なる等の分析結果が得られている。しかし，例えば，寒冷前線起因の F3 竜巻が実際に発生している（1990 年茂原竜巻や 2006 年佐呂間竜巻等）が，寒冷前線自体は国内どこでも通過し得るため，ある地域において F3 竜巻が発生し難いことを
総観場の分析結果だけで示すのは難しい。
ガイドでは，基準竜巻風速 VB1 の設定の際に国内最大規模の竜巻ではなく竜巻検討地域内
における記録等を参照する場合には，その明確な根拠を提示する必要があると記載されている。そのため，総観スケールの気象場の分析結果のみではなく，メソスケールあるいはマイクロスケールの気象場の特徴から地域性が見られる理由，及び竜巻検討地域内の記録を参照して VB1 を設定できる根拠をより気象力学的に明らかにすることが必要である。ただし，上述のように，マイクロスケールでの議論は極めて困難である。
そこで，マイクロスケールで発生する竜巻現象を包含する気象場（以下，環境場と呼ぶ）
として，親雲の水平スケールに対応するメソスケールの気象場を対象として，F3 規模以上の竜巻の発生に適した環境場が生起する頻度についてその地域性の有無を検討する。以下，
第 2 節では竜巻の発生メカニズムについて簡単に触れ，竜巻発生環境場を議論する上で重要な視点について述べる。第 3 節では，発生環境場の指標として活用されている突風関連
指数について，本検討で用いる突風関連指数の概要を述べる。第 4 節では，気象モデルを用いて顕著な竜巻の数値シミュレーションを行い，気象場や突風関連指数の解析結果を考察する。この結果をもとに，第 5 節において過去 50 年間の気象解析データを用いて，突風
関連指数の地域性について分析し，F3 規模以上の竜巻発生に適した環境場の生成のし易さを観点とした地域性の有無について考察する。第 6 節では北海道網走支庁佐呂間町にて発生した F3 竜巻の特殊性，及び竜巻検討地域設定に対する取り扱いについて述べる。
なお，メソスケールでの地域性を検討するに際し，ヨーロッパ中期予報センターの長期再解析データをもとに，気象モデルを用いたダウンスケーリングと呼ばれる手法により当該スケールに対する空間分解能（水平解像度 5km）を有する気象データを作成した。今回，1961 年～2010 年の 1 時間ごとのデータを使用した。その検討フローを図 3 に示す。
過去の既往文献や，国内外で発生した大きな竜巻を対象とした発生環境場に関する解析
結果をもとに，不確かさも考慮して突風関連指数の閾値を設定し，長期間にわたる気象データにおいて，その閾値を超過する頻度を算出し，得られた頻度分布において定性的に十分に差があるかどうかを観点として地域性の有無を考察した。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-2

過去知見の調査
・大きな竜巻を引き起こすスーパーセルの発生にとって，上空風の鉛直シアや大気不安定度が大きな要因である。
・突風関連指数として，SReH 及び CAPE，あるいはそれらの複合的な指数が挙げられる。
・指数値が大きいほど大きな竜巻が発生することを示唆する文献がある。

国内外の竜巻発生時の CAPE，SReH，EHI の分析・検討
・F3 竜巻発生時は，CAPE 及び SReH の片方が小さい場合，あるいは EHI が小さな場合に発生し難い傾向が見られる。
・F2 規模以下の竜巻では，指数が小さい場合でも発生している。
・過去の F3 竜巻発生時の解析結果等を用いて，F3 規模以上の竜巻発生環境場に対する突風関連指数の閾値を探索。

長期・高解像度データの分析
・ヨーロッパ中期予報センターの長期再解析データと気象モデル WRF を用いて，長期・高分解能の気象データを作成。
・上記気象データをもとに，50 年間・1 時間ごとの突風関連指数のメッシュデータ（水平解像度 5km）を算出。
・突風関連指数の閾値を超過する頻度を算出。

超過頻度分布の分析
・SReH 及び CAPE に対するそれぞれの閾値を同時に超過する頻度を季節ごとに算出した結果を考察。
・EHI に対する閾値を超過する頻度の分布を考察。
・十分に頻度差が認められる場合に地域差があるとする。

図 3 メソスケールでの分析フロー
2. 竜巻の発生メカニズム・分類とメソスケール分析の有効性
2.1 竜巻の発生メカニズム
竜巻の発生メカニズムは二つに大別されると考えられている（新野 2007）。一つは，スーパーセルと呼ばれる特徴的な構造を有する巨大積乱雲に伴うもの（図 4 に例示した模式図参照）であり，もう一つは，気温・湿度や風向・風速が急変する局地的な前線（図 5 に例示した模式図参照）に伴うものである。
スーパーセルを伴う竜巻では，大気下層における鉛直シア（風向が上下で逆転する，あるいは風速が上下で大きく異なる場合に生じる）に伴って水平軸を有した渦管が形成され，それが上昇気流によって数キロメートル上空まで持ち上がる。その際，メソサイクロンと呼ばれる直径 3・4km～10km 程度の鉛直軸回りの強い渦が積乱雲中にでき，その下部に竜巻が発生する（Klemp and Wilhelmson 1978；図 4 参照）。このように，メソサイクロンの形
成がこの種の竜巻の最大の特徴である（新野 2007）。図 4 に示すように，鉛直シアによりスーパーセル内では降水粒子の落下域（下降流域）と上昇流域が分離されるため，巨大な積乱雲にまで発達し，長時間持続し得る。国内で発生した F2 規模以上の竜巻に対し，スーパーセルあるいはミニチュア（ミニ）スーパーセルが存在したことを観測・解析した成果も得られている（Suzuki et al. 2000，Mashiko et al. 2009 等）。また，水平風速のマイ
クロスケールの空間スケールを有する竜巻漏斗雲の形成メカニズムについては，水平渦が上昇気流により引き伸ばされることの影響，あるいはメソサイクロンが地表面付近の上昇

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-3

気流への影響等が指摘されている（Noda and Niino 2010）が，多くは未解明であり，レー
ダ観測や数値実験による研究が行われている。しかし，メソサイクロンが強いほど竜巻強度が大きくなるという関係性が，最先端のドップラーレーダを用いた詳細観測により分かってきている。
（Burgess et al.2002）
一方，局地前線に伴う竜巻では，気温・湿度，風向・風速が水平方向に鋭く変化する局
地的前線面において，水平シア流の不安定や傾圧的作用等により生成した鉛直軸周りの渦が鉛直方向に引き伸ばされることによって発生する（Lee and Wilhelmson 1997）。スーパ
ーセルとは大気成層が大きく異なり（Doswell and Evans 2003），降水粒子が地上に達する
段階になると下降気流が上昇気流を打ち消すため（Byers-Braham の概念）
，積乱雲がこれ以上発達せず，衰弱・消滅する。そのため，強い竜巻が生じにくいと考えられている。局地
的に水平スケールは数キロメートル以下であり，メソスケールのうち小さなスケール（メソγスケール），あるいはマイクロスケールにあたる。この種の渦は，上記のサイクロンに対してマイソサイクロンと呼ばれている。
2.2 竜巻の分類
上記にて説明した発生メカニズムの観点から，メソサイクロンの形成が大きな竜巻の発生と深く係わっていることがわかる。米国では，メソサイクロンが形成される竜巻は，スーパーセル型と呼ばれる F2~F5 規模を想定した顕著な竜巻として分類され，F1 規模以下の竜巻は局地前線等に伴う非スーパーセル型と分類されている(Rassmussen and Blanchard
1998, Doswell and Evans 2003)。国内にて発生した F2-F3 を含めた全ての F3 竜巻(6 事例)1
もメソサイクロンを伴うスーパーセル型であったと報告されている（表１）。
そこで，飯塚・加治屋（2011），Bluestein（2013）及びその他の検討（Rassmussen and
Blanchard 1998，Doswell and Evans 2003）と同様に，メソサイクロンの有無で竜巻を分類することとし，メソサイクロンを有する場合を「スーパーセル型」，そうでない場合を「非スーパーセル型」と定義する。
なお，スーパーセル型・非スーパーセル型竜巻の同定に関する国内の検討例として，飯塚・加治屋（2011）による分析が見られ，2006 年～2009 年間の 3 ヶ年においてスーパーセル型竜巻の竜巻強度は，F2 及び F3（3 事例），F1（6 事例），F0（8 事例），F 不明（2 事例）であったのに対し，非スーパーセル型竜巻では，F2 及び F3 竜巻（0 事例），F1（9 事例），
F0（11 事例），F 不明（5 事例）であったと報告している。分析期間は短いものの，国内で発生した F3 竜巻のスーパーセル型の竜巻強度の傾向を考慮すれば，大きな竜巻は米国と同様に基本的にスーパーセル型に分類できるといえる。

1

気象庁データベースにおける括弧つき F2-F3 竜巻（(F2-F3)と記載された竜巻）は過去に 5 事例（1960 年
代に 4 事例，1990 年に 1 事例）報告されている。これらの竜巻については解析を実施した文献が見あたらなかったため，表 1 には記載していない。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-4

2.3 メソスケールでの分析の有効性
空間スケールの観点では，メソスケール気象場の分析はスーパーセル型竜巻の発生しやすさの傾向・地域性を分析する目的には十分であるが，空間スケールの小さく，竜巻強度も小さい非スーパーセル型竜巻に対しては向かない。また，竜巻強度の観点では，大きな竜巻（国内最大強度の F3 を含む F2 以上の規模の竜巻）の発生のしやすさがメソスケール
気象場の分析により検討することができる。したがって，設計基準を考える際には，スーパーセル型竜巻の発生を観点とした地域性を検討することが妥当である。
そこで，3 節以降では，突風関連指数と呼ばれる竜巻の発生のしやすさを指数化した量を用いて，大きな竜巻の発生のしやすさについて分析し，その地域性について検討する。その際，スーパーセル型竜巻はメソサイクロンを有する点が特徴的であり，その発生はメソスケールにおける風の鉛直シアや大気不安定性と深く係わっている（Bluestein 2013,Klemp
and Wilhelmson 1978,Rotunno and Klemp 1985,Trapp 2013）ことから，SReH 及び CAPE，
あるいは EHI と呼ばれる突風関連指数を用いる。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-5

竜巻発生箇所風況場

鉛直断面構造メソサイクロンの形成メカニズム
図 4 スーパーセル型雷雨の構造（Browning 1964，Bluestein 2013 に加筆）

図 5 局地前線に伴う竜巻の発生機構に関する模式図（Wakimoto and Wilson 1989）（上向きの黒い⇒が上昇気流を表す）

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-6

大気不安定度の低い乾いた風

山岳による遮断・空気塊の質の変化

大気不安定度の高い暖湿流[K]
太平洋側では湿って不安定であるが，日本海側ではそうではない．

500 m 高度における温位（カラー）及び風向・風速

大気不安定度（CAPE）の分布

図 6 （上）総観スケールでの気流場の模式図（カラーは標高を表す）及び（下）1999 年 9 月に豊橋にて発生した F3 竜巻の事例

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-7

表 1 過去に国内にて発生した F3 規模竜巻の概要
発生日

発生場所
（県・市町村）

Fスケール

主な総観場

メソサイクロンの存在を報告した資料・文献

1971/7/7

埼玉県浦和市（F3）

台風

1978/2/28

神奈川県川崎市

F2-F3

寒冷前線

村松 (1979)

1990/12/11

千葉県茂原市F3

暖気の移流

鈴木・新野 (1991)、Niino et al. (1993)

1999/9/24

愛知県豊橋市F3

台風

2006/11/7

網走支庁佐呂間町

F3

寒冷前線

Kato and Niino (2007)2012/5/6

茨城県常総市F3

気圧の谷

Yamauchi et al. (2013)

Fujita et al. (1972)

坪木ら(2000)

3. 突風関連指数
突風関連指数はこれまで数多く提案されており，気象庁における現業においても竜巻探知・予測に活用されている（瀧下 2011 等）。ここでは，国内外で最も知見が蓄積された指数として SReH（Storm Relative Helicity：ストームの動きに相対的なヘリシティー；
Davies-Jones et al. 1990），CAPE（Convective Available Potential Energy：対流位置
有効エネルギー; Moncrieff and Miller 1976）を用いる。図 7 及び図 8 にそれぞれ，両指数の算出概念を表す。概して，SReH は風の鉛直シア（高度方向の風向・風速差）に伴って発生する大気の水平渦度が親雲に取り込まれる度合，CAPE は大気の不安定度合の指標である。値が大きいほどその度合が高くなる。大気下層の空気塊を「持ち上げて」乾燥断熱線
及び湿潤断熱線を求め，空気塊が自由対流高度に達した際に積乱雲の発達するポテンシャ
ルとして CAPE を計算する。

図 7 SReH の算出概念（左：水平渦度生成に関する模式図，右：水平渦度の親雲への輸送に関する模式図）

図 8 CAPE の算出概念

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-8

両指数の算出式は以下のとおりである。
高度3 kmSReH 

 (V  C) ・ω dz(1)

e ' ( z )  e ( z )dze ( z )

(2)

地上

EL

CAPE   g
LFC

ここで，式 (1) の V は水平風速ベクトル，ωは鉛直シアに伴う水平渦度であり，C のストームの移動速度は Bunkers et al. (2000) にしたがって，長期再解析データから得られる
地上高 6km の平均風速と，シアベクトル（地上高 5.5～6km 層の水平風ベクトルと 0～0.5km
層の水平風ベクトルの差）から算出する関係式にて求めた。式 (2) の g は重力加速度，

θe はストーム周囲の相当温位，θe’は持ち上げ空気塊の相当温位であり，dz は鉛直方向の層厚である。LFC は自由対流高度と呼ばれ，前線周辺の風の水平方向の収束，太陽による地表面加熱，地形による強制上昇等によって，空気塊がこの高度まで何らかの要因で持ち上げられると（θe <θe’となり）自身の浮力だけで上昇し，平衡高度 EL（θe =θe’となる）に達するまで積乱雲が発達する（図 8）。なお，温位とは，式 (3) に示すように気温

T と気圧 p に関する量であり，ある空気塊を断熱的に基準圧力 1000 hPa に戻したときの絶対温度である。気温は高度によって変わるが，温位は同じ空気塊では常に一定（断熱過程では温位は保存される）な物理量であるため，空気塊のあたたかさ，浮力特性，及び不安定性を把握するのに用いられる（付録 A 参照）。
R

 1000  C p
 T（R : 気体定数，C p:定圧比熱）

 p 

(3)

二つの空気塊を比較した場合，温位の高い空気塊は軽く上昇しやすく（不安定であり），単位体積中に含み得る水蒸気量が多いと，大きな積乱雲の発生につながる。竜巻が発生する
積乱雲の中では，水蒸気が降水粒子に変化しているため，その際に発生する潜熱の影響が考慮された相当温位が保存される。乾燥している気象場では相当温位と温位は等しい。
式 (1) を見ればわかるように，SReH は，上端高度の違いによって値が変わる。上端を地
上から 3 km とした場合，その殆どが地上から 1 km までの大気によるヘリシティーであるという指摘（Rasmussen 2003）があるが，1 km 高さは夏場では境界層高さ（雲底高度）程度と低めであるため，本検討では多くの既往検討と同様に 3 km とする。また，持ち上げる
空気塊の性質によって CAPE の値は変わる。地表から 500 m 程度上空までの平均的な性質を持つ空気塊を持ち上げたときの MLCAPE（Mean Layer CAPE）がよく用いられる。本検討では，地表から 500 m 上空までで最も不安定な空気塊を持ち上げる。このようにして求められた CAPE は MUCAPE（Most Unstable CAPE）と呼ばれる。大気下層に冷気がありその上空で対流が発生する場合を考慮することができる。このような場合，MLCAPE では安定な大気とみなされることにより CAPE 値が非常に小さくなる傾向にある（付録 B 参照）。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-9

本検討では，SReH と CAPE に加え，EHI と呼ばれる SReH と CAPE の複合指数を用いた分析も行った。Davies (1993) は EHI 算出に MLCAPE を用いたが，本検討では MUCAPE を用いて以下のように EHI を算出した。

EHI 

SReH  CAPE
160000(4)

4. 国内で発生した F3 竜巻及び日本海側 F2 竜巻の数値シミュレーション
竜巻発生時の気象場（風向・風速，気温，気圧，水蒸気量等）を数値気象モデルにより解析し，その解析結果をもとに突風関連指数を算出する。気象モデルとして WRF（Weather
Research and Forecasting）モデル（Skamarock et al. 2005）バージョン 3.2.1 を用いた。
WRF モデルは，気象力学・物理現象を数値モデル化したものであり，（竜巻の親雲の水平ス
ケールに対応する）メソγスケール（水平方向 2 km ～ 20 km 程度）の気象要素を解析できるコミュニティーモデルとして世界的に利用されている（付録 C 参照）。主な計算条件は
表 2 に記すとおりである。電力中央研究所による長期高解像度再解析データセット（橋本ら 2013）と同様の条件を採用しており，ネスティングと呼ばれる技法を用いて，水平解像
度 15 km で解析した結果をもとに水平解像度 5 km の解析結果を得る。これにより，粗い
水平空間分解能（ECMWF-Interim：約 70 km，ERA40：約 250 km）の初期・境界値データから詳細メッシュの気象場を解析できる。なお，30 分間隔で計算結果を出力し，当時の天気図や気象レーダ画像等を参考にして竜巻発生時刻と解析結果における降雨域の通過時刻との違いや，対応する降雨域の有無を確認することにより，計算結果に大きな問題がないことを確認した。気象庁の竜巻等の突風データベースでは，1988 年以降の事例に対しては天気図に加え，レーダ画像も掲載されている。1988 年以降の事例については WRF モデルによる解析結果の適切性をレーダ画像と天気図から判断した。1987 年以前の事例については
F3 竜巻については天気図から判断した。基本的に，発生時刻から±1 時間内に擾乱が竜巻
発生地点周辺を通過することを適切性の判断基準とした。
表 2 WRF モデルセットアップの概要
水平グリッド間隔
鉛直層数
積分時間間隔モデル上端気圧初期・境界値データ
ネスティング
積雲対流スキーム
雲物理スキーム
接地層スキーム
境界層スキーム
地表面スキーム
放射スキーム（長波）放射スキーム（短波）15 km（親領域），5 km（子領域）
35
90秒（親領域），30秒（子領域）
50 hPa
ECMWF-Interim（1989年～），ERA40（～1988年）
フィードバック有Kain-Fritsch（親領域のみ）
Morrison 2-moment（両領域）
2-D Smagorinsky（両領域）
YSU（両領域）
Noah LSM（両領域）
RRTM（両領域）
Dudhia（両領域）

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-10

分析対象事例は，表 3 に示すとおり，過去に発生した F3 竜巻（1987 年以前の F2-F3 竜巻は除く），1988 年以降に日本海側で発生した F1-F2，F2 竜巻とした（F3 竜巻は 5 事例，F2-F3
竜巻は 1 事例，F2 竜巻は 3 事例，F1-F2 竜巻は 1 事例）。1987 年以前に発生した竜巻については，（初期値・境界値データとして使用している ERA40 の水平空間分解能が約 250 kmと粗いために，竜巻通過時刻や発生箇所が実際に比べて乖離する場合がある1ため）この資料では対象としていない。ただし，F3 竜巻に対しては 1987 年以前の竜巻に対しても解析を行い，計算結果の適切性も確認している。なお，対象事例に対して適切性が低いことを理由に除外した事例はない。

15 章では WRF モデルで解析された 1961 年から 50 年間のデータを用いるが，発生時刻や発生箇所に多少の違いがあったとしても事象を漏れなくカウントできれば地域性の検討には問題ない。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-11

表 3 分析対象事例の概要
発生日時
2012/05/06 12:35
2006/11/07 13:23
1999/09/24 11:07
1990/12/11 19:13
1971/07/07 07:50
1990/02/19 15:15
1991/06/12 13:30
1990/04/06 02:55
1989/03/16 19:20
1999/11/25 15:40

季節
暖候期
寒候期
暖候期
寒候期
暖候期
寒候期
暖候期
寒候期
寒候期
寒候期

発生地点
茨城県常総市
北海道網走支庁佐呂間町
愛知県豊橋市
千葉県茂原市
埼玉県浦和市
鹿児島県枕崎市
富山県魚津市
石川県羽咋郡
島根県簸川郡秋田県八森町

Fスケール
F3
F3
F3
F3
F3
F2-F3
F2
F2
F2
F1-F2

計算開始日時2012/05/06 03時
2006/11/07 03時
1999/09/24 03時
1990/12/11 09時
1971/07/06 15時
1990/02/19 03時
1991/06/12 03時
1990/04/05 15時
1989/03/16 09時
1999/11/25 03時

SReH
270
714
403
649
337
745
227
484
329
363

MaxCAPE
2115
813
2459
1201
1746
373
1358
889
430
1222

表 3 中の SReH と最大 CAPE の値は，発生地点を中心とした東西・南北 100 km 四方内の最大値である。ここで，最大 CAPE を求めた理由と方法は以下のとおりである。雲物理過程
により擾乱（竜巻を伴う積乱雲）が発生すると，発生前の大気不安定な状況が解消されるため，竜巻発生地点の CAPE 値は周囲に比べて低くなる傾向がある。つまり，解析データ
では，ある格子点（メッシュ）で竜巻を伴う擾乱が発生しているとき，その格子点に対する CAPE 値は周辺のメッシュ値に比べて小さめになり得る（瀧下 2011 等）。これは，CAPE 値の大きさをもって竜巻の規模を定量的に検討する際に問題となる。そこで，Rasmussen and
Blanchard (1998)を参考に，各格子点に対して，地上～500 m 高度までの平均風向を算出
し，その風向に対して当該地点から風下側に扇形の影響範囲を設け，影響範囲内の CAPE 値の最大値を求めるように工夫した（図 9）。その際，扇形の半径は 15 km，中心角として平均風向を中心に± 45 度の範囲をとった。この最大値が最大 CAPE にあたる。このように算定することにより，周辺の CAPE 値の大きな空気塊が当該メッシュを含むスーパーセルに向かって流入することを考慮できる。

図 9 最大 CAPE 値の抽出方法の概念図
以下では，解析した気象場として，500 m 高度における風向・風速と相当温位の分布図，
突風関連指数の解析結果として SReH 及び最大 CAPE の分布図を示す。全て 5 km 水平解像度の計算結果である。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-12

4.1 2012/05/06 F3 事例（気圧の谷・寒気移流）
太平洋側から南西風が吹き込む一方，（中層では）大陸・日本海側側から寒気を伴う北よりの風が吹いており（図略），風のシアと大気不安定度が高まっている。SReH の値は東日本の太平洋側で非常に高いが，関東平野周辺では CAPE が非常に高く，3 個の竜巻がほぼ同時に発生した。

図 10 2012/05/06 F3 事例における気象場と突風関連指数（左）500 m 高度における風向・風速及び相当温位（単位：K）（左下）SReH，（右下）最大 CAPE

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-13

4.2 2006/11/07 F3 事例（寒冷前線・暖気の移流）
寒冷前線の西側では北西～西よりの冷たい風（寒色系）が，東側では南よりの暖かい風（暖色系）が吹いており，気温差と風の収束により積乱雲が発生・発達しやすい状況にある。特に，道東・オホーツク地方には太平洋から暖かく，不安定な空気塊が流入している。
大気不安定度は道東の中でも南側で高くなっており，非常に高い風のシア（高い SReH）と相まって親雲が発達しやすい状況が解析されている。なお，同日に，周辺地域において 2 個の小さな竜巻も発生した。日本海側の中でも能登半島周辺より北側で季節風が吹き込み，大気がやや不安定になっている（CAPE が高めになっている）が，SReH が低く，道東・オホーツク海地方の状況とは異なる。

図 11 2006/11/07 F3 事例における気象場と突風関連指数（左）500 m 高度における風向・風速及び相当温位（単位：K）（左下）SReH，（右下）最大 CAPE

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-14

4.3 1999/09/24 F3 事例（台風）
台風の中心は隠岐の南西沖にあり，四国東部・紀伊半島の沿岸部及び濃尾平野では，台風中心から遠く離れているが，太平洋側からの非常に不安定な暖湿流が流れ込み（CAPE が非常に大きく），SReH も高くなっている。濃尾平野では 4 個の竜巻（2 個の F1，1 個の F2，
1 個の F3）が発生した。台風中心が日本海側にあり，日本海側の SReH は太平洋側に比べて決して小さくはないが，不安定度は格段に小さいのが見てとれる。

図 12 1999/09/24 F3 事例における気象場と突風関連指数（左）500 m 高度における風向・風速及び相当温位（単位：K）（左下）SReH，（右下）最大 CAPE

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-15

4.4 1990/12/11 F3 事例（暖気の移流・気圧の谷，寒冷前線）
房総半島と日本海に低気圧があり，房総半島の低気圧からは南西方向に寒冷前線が伸びている。そのため，寒冷前線及び房総半島にある低気圧を境に温位差が大きくなっている（寒色系と暖色系（緑色）の境が明瞭である）。房総半島には低気圧中心に向かって暖かく，
不安定な空気塊が流入しており，房総半島では局所的に SReH の値も高い。房総半島周辺では大小 7 個の竜巻が発生した。
日本海側の低気圧をとりまくように，特に北側で SReH が非常に高くなっているが，温位が低く，CAPE の値も小さくなっている。一方，福島県沖に CAPE の高い領域が見られるが，SReH の値は大きくなく，相当温位も比較的低く，房総半島周辺とは状況が異なる。

図 13 1990/12/11 F3 事例における気象場と突風関連指数（左）500 m 高度における風向・風速及び相当温位（単位：K）（左下）SReH，（右下）最大 CAPE

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-16

4.5 1971/07/07 F3 事例（台風）
台風の中心は紀伊半島の南西沖にあり，中部から東日本にかけては，太平洋側から非常に CAPE が高く，不安定な空気塊が流入している。SReH は，1999/09/24 F3 事例（豊橋竜巻）
ほど大きくはないが，発生地点周辺では SReH が比較的高くなっており，SReH と CAPE の両方が共に大きい環境場となっていた。

図 14 1971/07/07 F3 事例における気象場と突風関連指数（左）500 m 高度における風向・風速及び相当温位（単位：K）（左下）SReH，（右下）最大 CAPE

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-17

4.6 1990/02/19 F2-F3 事例（寒冷前線・暖気の移流・その他（低気圧））
朝鮮半島東部の沖合にある低気圧から寒冷前線と温暖前線が伸び，九州から近畿にかけては比較的暖かい気流が太平洋側から流入している。その中でも発生地点周辺には最も暖かい空気塊が流入しており，鹿児島県南部では局所的に CAPE の値がやや高くなっている。
しかし，CAPE 値は F3 竜巻事例に見られるほど高くない。一方，寒冷前線に沿って SReH が非常に高かった。不安定性にやや欠けていたのが，F3 規模には至らなかった理由の一つであると考えられる。

図 15

1990/02/19 F2-F3 事例における気象場と突風関連指数（左）500 m 高度における風向・風速及び相当温位（単位：K）（左下）SReH，（右下）最大 CAPE

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-18

4.7 1991/06/12 日本海側 F2 事例（寒冷前線・局地性擾乱）
日本海側沿岸に沿って寒冷前線があり，その北側では西南西の風が吹いている。空気塊の暖かさとしては太平洋側と同等のもの（茶色）が，対馬海峡から日本海に入り込んでおり，青森県沖まで到達している。ただし，大気不安定度は暖候期にしては大きくなく，寒冷前線南側の九州から近畿にかけての不安定度（CAPE 分布の赤い領域）と比べるとかなり小さい。SReH の値も特段高い傾向は見られず，F3 発生時の環境場とは様相が異なる。

図 16 1991/06/12 F2 事例における気象場と突風関連指数（左）500 m 高度における風向・風速及び相当温位（単位：K）（左下）SReH，（右下）最大 CAPE

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-19

4.8 1990/04/06 日本海側 F2 事例（オホーツク海低気圧・気圧の谷）
オホーツク海にある低気圧と九州の南西海上にある高気圧との間で，西高東低の気圧配置となっており，朝鮮半島東部から季節風が能登半島から敦賀湾に向かって流れ込んでいる。冬季によく見られる状況といえる。能登半島周辺での不安定度の高さは，海上で寒気が暖められて大気が不安定になったことが原因であり，SReH も高めである。特に能登半島周辺では高い。不安定化のメカニズムは異なるが 2006/11/07 F3 竜巻（佐呂間竜巻）と似た環境場になっている。ただし，SReH が佐呂間竜巻に比べて 4 割程度低く，これが F3 規模に達しなかった理由の一つであると考えられる。

図 17 1990/04/06 F2 事例における気象場と突風関連指数（左）500 m 高度における風向・風速及び相当温位（単位：K）（左下）SReH，（右下）最大 CAPE

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-20

4.9 1989/03/16 日本海側 F2 事例（局地性擾乱・寒気の移流）
西高東低の弱い冬型の気圧配置にあり，朝鮮半島から寒気が流入している。島根県の沖で渦状の流れが形成されており，SReH がかなり高くなっている。しかし，やや不安定な大気になっているものの，他の日本海側 F2 事例よりも更に不安定度が低くなっており，環境場の観点では，F3 規模まで発達するには不安定度合が欠如していたと考えられる。

図 18 1989/03/16 F2 事例における気象場と突風関連指数（左）500 m 高度における風向・風速及び相当温位（単位：K）（左下）SReH，（右下）最大 CAPE

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-21

4.10 1999/11/25 日本海側 F1-F2 事例（日本海低気圧・寒冷前線）
北海道の西海上にある低気圧から延びた寒冷前線が日本海沿岸を通過した際に発生した。
寒冷前線上では温位のコントラスト（青色と緑色）が明瞭であり，寒冷前線に沿った地域の中でも発生地点周辺は SReH が比較的高く，
CAPE の高い範囲の北端部に位置している。CAPEの大きさは，寒候期に発生した F3 竜巻事例を上回ったが，SReH は低かった。

図 19

1999/11/25 F1-F2 事例における気象場と突風関連指数（左）500 m 高度における風向・風速及び相当温位（単位：K）（左下）SReH，（右下）最大 CAPE

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-22

4.11 SReH・CAPE と竜巻強度との間の関係性
10 事例を分析した結果から以下の傾向が見られる。
① F3 竜巻事例では共通して，SReH と最大 CAPE の両方が大きく，太平洋側からの暖湿流の流入が見られた。寒候期（11 月～4 月）に発生した事例では CAPE が暖候期（5 月～
10 月）に比べて小さいが， SReH が非常に大きく，大気不安定度の小ささを補っているようである。
② 今回分析した F2-F3 竜巻時の発生環境場は，CAPE（大気不安定度）が F3 竜巻発生時に比べてかなり低かった。F2 規模と F3 規模とで風速レベルで違いが大きく，本検討において F2-F3 竜巻を F3 竜巻と混合して扱うべきではない。
③ F2 竜巻でも SReH は F3 竜巻事例と同レベルの大きさになり得る。冬季の西高東低型の気圧配置下での日本海上での気団変質時，寒冷前線通過時，暖候期の場合は対馬海峡から日本海に向かって空気塊が流れ込む時に大気がやや不安定性な状況が見られたが，多くの事例で大気不安定度は F3 竜巻発生時よりも小さかった。不安定度が大きかった事例もあるが，その場合 SReH が大きくなかった。つまり，両指数が共に大きくなる状況は見られなかった1。
図 20 は表 3 における SReH と最大 CAPE の値を竜巻のカテゴリ別にプロットしたものである。
F3 竜巻においては，
暖候期と寒候期で CAPE の大きさが大きく異なっており（5 章参照），
寒候期では暖候期に比べて値が小さいが，SReH が非常に大きい傾向が見られる。

図 20 SReH と最大 CAPE の関係

1

太平洋側の F2，F2-F3 竜巻はこの点で日本海側の F2 竜巻と異なるようである。太平洋側からの暖気流の流入下で起こるため，F3 竜巻と同レベルあるいは大きな指数になるケースが見られる。実際，小さな竜巻
が F3 竜巻発生時の前後あるいはほぼ同時に発生することが F3 竜巻 5 事例中 4 事例見られた。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-23

事例数が少ないことが課題であるが，日本海側の F2 規模竜巻の発生環境場では小さな指数値の下でも竜巻が発生しているという点において，F3 規模竜巻の発生環境場との違いが見られる。SReH として 250 ～ 300 m2/s2 程度以上，（最大）CAPE として 1600 J/kg（暖候期）あるいは 600 J/kg（寒候期）程度以上の環境場において F3 竜巻が発生しているとみなすことができる。EHI に対しては，3.3 程度を超える場合に F3 竜巻が発生している。この場合，季節に分けずに通年単位で分析できる可能性がある。
国内外の関連研究をレビューしたものを付録 B に記した。現時点では各研究とも課題がある状況であるが，特に米国での成果では，F3 規模以上とそれ以外といった大きな竜巻とそれ以外を区分けすることにおいては両指数が活用できそうである。そこで，次節では，国内最大規模 F3 あるいはそれ以上の規模の竜巻が発生するのに適した環境場を対象に，その生起頻度の地域性について検討する。
5. 竜巻発生環境場の生起頻度分析
前節において過去に発生した竜巻に対する環境場を分析したところ，国内で（太平洋側で）発生した F3 竜巻では，SReH と（最大 MU）CAPE の両方が大きな値をとる傾向が見られた。ここでは，SReH と CAPE それぞれに対してある閾値を設け，その閾値を同時に超える頻度を分析することにより，国内最大規模 F3 あるいはそれ以上の規模の竜巻発生を観点とした地域性について議論する。（杉本ら 2014a）また，参考として EHI に対しても同様に検討することとする。
5.1 用いる気象データ
突風関連指数の地域性を見出すには，詳細なメッシュ間隔でかつ長期間のデータが必要である。そこで，ヨーロッパ中期予報センター（ECMWF）の再解析データ ECMWF-Interim（1989年以降；水平分解能約 70 km）及び ERA40（1989 年まで；水平分解能約 250 km）をもとに，気象モデルを用いて数値的に気象場を解析したデータセット（橋本ら 2011）を用いる。当
データセットは，気象庁と電力中央研究所が共同で作成した JRA-25 再解析データ（Onogi etal. 2007）よりも 5 km・1 時間ごとと時空間解像度が細かく，豪雨事例の再現性も高まっている（橋本ら 2013）。本検討では，1961 年から 2010 年までの 50 年間にわたって 1 時間ごとに解析されたデータを用いる。詳細メッシュでかつこれほど長期間のデータセットは他に類をみない。
ECMWF の再解析データは，地球温暖化予測を目的として世界的に広く活用されており，最も精度が高いものと認識されている。しかし，空間分解能が非常に粗いため，物理的ダウ
ンスケーリング手法として，WRF モデルを用いた長期再解析により 5 km メッシュの気象場を算出してデータセットを作成し，本データセットで解析されている上空風，気温，気圧等の気象データを用いて，SReH と CAPE の値を 1 時間ごと・5 km メッシュで算出した。50
年間にわたるデータサンプル数は各メッシュに対して約 4.4×105 個存在することとなる。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-24

5.2 季節間の傾向差
F3 竜巻の発生環境場の特徴として，寒候期（11 月～4 月）に発生した竜巻の CAPE が暖候
期（5 月～10 月）に比べて小さく，SReH が高い傾向にあった。こうした季節に応じた指数の特徴の違いについて考察する。
図 21 は，SReH の閾値を 150 m2/s2，CAPE（最大 CAPE ではない）の閾値を 250 J/kg に設定
し，各指数に対する超過頻度（全体の母数に対する割合（%））を各モデル格子点に対して月別に算出したものである。ここでは小さな閾値を設定している1。SReH に対しては，日本海及び沿岸域では冬季に頻度が大きく，大きな値をとる傾向が示唆されている。また，関東平野，及び日高山脈周辺では年間を通じて他地域に比べて高い頻度を有している。7 月は全体的に低くなっている。一方，CAPE に対しては，寒候期で低い値をとり，暖候期で高い値をとる傾向が見られ，緯度依存性も見られ，Chuda and Niino (2005)の分析結果と整合している。この緯度依存性は，熱帯域ほど暖かく，高い雲ができやすいことと関係している。CAPE については，季節・緯度依存性が強く，南に行くほど，暖かい季節になるほど絶対値が大きくなっている。加藤 (2008a) でも指摘されているように超過頻度を検討する上ではこの特徴を踏まえる必要がある。そのため，以下の検討では，季節に応じた最大 CAPE の閾値を設定して超過頻度を求めている。

ところで，閾値が変わると図 21 で見られる頻度分布もそれに応じて変わるが，相対的な頻度大小関係はある程度保持される。国内最大規模 F3 の竜巻は太平洋側沿岸の平野部で発生しているが，CAPE の値は基本的に南ほど高い値をとるため，CAPE の地域性とは整合しない（例えば，沖縄では F3 竜巻は発生していない）。また，SReH においても整合しない（例えば，日本海側で F3 竜巻は発生していない）。少なくとも片方の指数だけでは F3 竜巻発生地点の地域傾向を説明することはできない。したがって，SReH・CAPE の関係性（図 20）か
ら両方の指数を考慮した場合に説明づけられるか否かがポイントとなる。
5.3 同時超過頻度分布に見られる傾向
前節における検討結果（図 20）を踏まえ，SReH の閾値を 250 m2/s2，CAPE の閾値を 1600
J/kg（暖候期）あるいは 600 J/kg（寒候期）として，同時超過頻度を算出する。また，竜巻発生時には降水現象を伴うものと考えられることから，降水量の閾値 2 mm/hr を条件に追加した。なお，降水量の閾値については頻度値の大小に若干影響を及ぼすが，結果の解釈には全く影響しないことを確認している。
暖候期・寒候期別に同時超過頻度を算出した結果を図 22 に示す。また，図 23 は，気象庁の「竜巻等の突風データベース」で確認された F2-F3 竜巻及び F3 竜巻の発生箇所を示したものである。暖候期においては，同時超過頻度 0.01 % 前後の地域が茨城県以西の太平洋側及び九州の沿岸域の平野部に広がっており，超過頻度の高い地域は F3 規模の竜巻の発生箇所を含包している。つまり，超過頻度の高い地域で F3 規模以上の竜巻発生に適した環境場が整いやすいことが示唆されている。それに対し，日本海側，東北太平洋側，及び北1

閾値を小さく設定するということは，スーパーセルだけではなく，小さな雷雨発生の環境場も捕捉することを意味する。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-25

海道・下北半島といった北日本での超過頻度の値は，1～2 オーダ以上小さな値となっている。
上から 4 月～7 月

上から 8 月～11 月

上から 4 月～7 月

上から 8 月～11 月

図 21 月別の SReH （左側 2 列）及び CAPE（右側 2 列） の超過頻度分布
また，寒候期の超過頻度分布では，頻度が高い地域が南側にシフトしているが，F3 竜巻
発生箇所がより沿岸に近い地点に限られていること対応している。全体的に暖候期に見られる傾向と同様であり，また F3 規模竜巻の発生数に季節間の差が見られないことも反映さ

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-26

れている。このように，過去の F3 竜巻発生時の環境場の解析結果を踏まえて設定した SReHと CAPE の閾値を両方超過する頻度の分布は，実際の F3 竜巻の発生箇所の傾向と整合している。

図 22 同時超過頻度分布（単位：%，F3 規模以上を対象；左：暖候期，右：寒候期）（実績ベースの閾値（SReH：250 m2/s2，最大 CAPE：1600 J/kg（暖）600 J/kg（寒）））図 23 F3 竜巻（F2-F3 を含む）及び F2 竜巻（F1-F2 を含む）の発生箇所（左：暖候期，右：寒候期）
同時超過頻度分布は，閾値を「超過する」という意味において，F3 規模あるいはそれ以上の規模の竜巻が発生するのに適した環境場の生起しやすさを表現していると解釈できる。
この分布では，高標高山岳（九州山地，四国山地，中国山地，中央アルプス等）の南北で頻度が大きく異なっており，これら山岳によって太平洋側からの暖気流が遮断される効果（図 6 参照）が大きな竜巻の発生に影響していることも示唆されている。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-27

EHI を用いた場合，図 22 に見られる両季節の傾向の中間的な傾向が見られる。図 24 は，
EHI の閾値を 3.3（図 20 参照）にした際の超過頻度分布である。通年単位で閾値を設定しているため，中間的な傾向を示すのは妥当である。また，SReH と CAPE の両方の指数を用いる方法においても問題がないことを示唆している。つまり，米国とは異なり（付録 B 参照），
国内においては，SReH あるいは CAPE の片方が異常に大きく，EHI がある程度高い値を示す
ような事例が稀であるからである。

図 24 超過頻度分布（単位は %；通年；EHI の閾値：3.3）
5.4 F3 規模の最大風速を考慮すべき地域
図 22 より国内最大規模の F3 竜巻が発生するのに適した環境場が形成される頻度には地域差があることがわかった。この分布形態から実際に F3 規模の竜巻を考慮すべき地域を特定するには確率論的な議論が必要である。つまり，国内のガイドで記載されている超過確率 10-5，米国のガイド等（Ramsdell and Rishel 2007，U.S. NRC 2007）で記載されている
超過確率 10-7 を参考として必要となる風速レベルを考慮する必要がある。
図 25 は，ハザード評価と同様に海上 F 不明竜巻を按分して各 F スケール竜巻の 51.5 年間（1961 年～2012 年 6 月）擬似発生数を分析し，F スケールごとに発生率（対象 F スケー
ルの発生数/擬似発生数）を地域別にプロットしたものである。太平洋側と北日本とでは竜巻の全発生数に大差はないことから，この発生率で対象 F スケール竜巻の発生しやすさをおおむね把握することができる。Dotzek et al. (2005)と同様，F スケールが大きくなるほ
ど指数的に頻度が低減しているが，F3 規模の発生率は，茨城県以西太平洋側・九州沿岸では，その他の地域に比べ 1 オーダ程度発生率が高くなっており，突風関連指数の分析結果と整合していることがわかる。日本海側沿岸や東北太平洋側・下北半島では，F3 竜巻が発生していないため，もっと頻度が小さくなることが予想できる。また，F2 規模になると地域差が小さくなり，F0 規模ではむしろ太平洋側の方が若干少なくなることも見てとれる。
九州電力川内発電所を対象とした竜巻影響評価において，（海岸線に対して陸側・海側 5 kmの竜巻検討地域に対する）ハザード評価結果では，F3 規模竜巻（風速 92 m/s）に対する超過確率は大凡 10-6～10-7 にある。上記のように，日本海側を含む北日本では F3 規模竜巻の6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-28

発生しやすさ，及び発生数は，太平洋側に比べて少なくとも 1 オーダは低いことを考慮す
ると，F3 規模竜巻の風速が生起する確率は，超過確率にして 10-7～10-8 を下回る。この超過確率レベルは米国のガイドに規定されているレベルを下回っている。そのため，北日本・日本海側の地域では，F3 規模竜巻の風速レベルは基準竜巻風速としては想定範囲外の範疇に入ると考えることができる。
F1
F0
F2
F3

図 25 各 F スケールの発生率
5.5 閾値が同時超過頻度の分析結果に及ぼす感度小さな閾値を設定すると，雷雨（非竜巻）・小さな竜巻の発生を勘案することとなるため，全体的に頻度値が上昇し，（発生実績と同様に）地域性が明瞭でなくなる。一方，非常に大きな閾値を設定すると，F4・F5 規模の非常に大きな竜巻に着目することになり，高頻度域
は太平洋側の更に限定された地域になる。杉本ら (2014b)は，国内最大規模の F3 規模が発生する環境場として適切な閾値を，SReH については 150～550 m2/s2 の範囲（100 m2/s2 刻
み），最大 CAPE に対しては，200～1500 J/kg（100 J/kg 刻み）の範囲の値の組み合わせで検討した。最適とみなされた組み合わせに対する結果は図 22 に示した結果におおむね沿ったものとなっている（付録 E）。
突風関連指数を用いたメソスケール分析はスーパーセル型竜巻に適するため，非スーパーセル型竜巻を含む F2 規模の竜巻を含めた分析に SReH や CAPE といった突風関連指数を用いる適用性は微妙ではあるが，ここでは F2 規模以上の竜巻の発生頻度を念頭においた閾値
について考えてみる。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-29

図 20 の結果から両指数の閾値をSReH： 200 m2/s2
最大 CAPE ：1000 J/kg（暖候期），350 J/kg（寒候期）
1とする 。ただし，暖候期については 参考にできる竜巻が 1 事例しかないため，650 J/kg の閾値についても検討する。EHI を用いる場合，島根県で発生した 1989/03/16 F2 事例以外
は 1.5～2.0 前後の EHI に入っているが，1989/03/16 F2 事例では 0.8 強にとどまっている。そこで，1.5 と 0.8 を EHI の閾値として超過頻度の算出を試みる。
同時超過頻度の算出結果を図 26 に示す。F3 規模以上の竜巻を対象とする場合よりも頻度は全体的に上がっている。図 22 では奄美・沖縄方面では本州（茨城県以西）太平洋側に比べて頻度がやや低くなる傾向が推測されるが，図 26 では奄美・沖縄地方でも値が高い傾向が推測され，実際の発生箇所（図 23）に整合している。

図 26 同時超過頻度分布（単位：%，F2 規模以上を対象；左：暖候期，右：寒候期）（SReH の閾値：200 m2/s2，最大 CAPE の閾値：1000 J/kg （暖）350 J/kg（寒）））暖候期においては，福島県から宮城県の太平洋側及び本州日本海側沿岸での頻度が高まり，中部地方以西では内陸も含めて頻度が高く，東日本も内陸深くまで頻度が高くなっている。実際の F2 規模以上の発生箇所の多くを含包できている。しかし，北海道の石狩地方
以北で F2 竜巻が計 4 個発生しているが，同時超過頻度はかなり低い。CAPE の閾値を 1000
J/kg から 650 J/kg 程度まで落とすと対応性は高まり（図 27），能登半島以北の日本海側・
北日本における頻度は本州・中日本以南に比べて少し低い程度となって，全体的に地域間の差は薄れる。図 25（F2 規模以上の場合，全国平均からの差は，太平洋側とそれ以外の地域ともに 1 オーダの差はない）を踏まえると，図 27 の方がベターと考えられる。

1太平洋側 F2・F1-F2 竜巻の場合は F3 規模に対する閾値を同時に超過する竜巻がいくつか存在する。その一部は F3 竜巻（茂原竜巻，豊橋竜巻，つくば竜巻）とともに発生したものである。環境場としては F3 竜巻が発生し得る状況下でも，マイクロスケールの気象メカニズム等で小さな竜巻が発生することがあると解釈できる。つまり，閾値は，環境場（親雲スケールの気象場）を観点とした，対象規模の竜巻が発生するための「必要条件」であるといえる。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-30

図 27 同時超過頻度分布（単位：%，暖候期）（SReH の閾値：200 m2/s2，最大 CAPE の閾値：650 J/kg）
オホーツク地方で頻度が高く，F2 規模程度の竜巻が発生する環境場は東北・道南地方に匹敵した確率で形成され得るといえる。
また，候期においても福島県から宮城県の太平洋側，襟裳岬から道南方面の沿岸部，及び本州・道南の日本海側沿岸で頻度が大きくなっている。道南より北側の日本海側沿岸で頻度が増えていないのは実態と整合している。中央アルプス以北の中央山地で頻度は低目である。この地域で竜巻は 2 箇所発生している（図 23）が，共に F1-F2 規模の小さな竜巻である（図 28）。

図 28 F1-F2 竜巻の発生箇所
第 4 節における個別竜巻の分析事例において，暖候期に対しては 1988 年以降に発生した F2 あるいは F1-F2 竜巻が 1 事例しかない。図 26 に示した東北太平洋側沿岸から道南・道東にかけての頻度において，暖候期の方が低いというのは海水温の高さの季節性との整合性にも欠けるため，最大 CAPE の閾値は 1000 J/kg よりも小さくした方がよいと思われ

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-31

る。図 27 で用いた閾値 650 J/kg の妥当性の判断は今後発生するであろう F2 規模の竜巻の発生を踏まえた分析結果をもとに再度検討する必要があるが，おおむね発生状況の地域
性は表現できている。
EHI を用いた場合，EHI 1.5 では，図 26 の暖候期，寒候期の状況を平均的に見たときの頻度分布に大凡あてはまる（図 29 左図）。1989/03/16 F2 事例を参考に 0.8 まで閾値を下げると，地域性は殆ど見られなくなる（図 29 右図）。上述のように，暖候期の分布は図 26よりも閾値を下げた図 27 の分布の方がよい傾向が見られることから，EHI 1.5 の結果は頻度を過少に評価している可能性がある。しかし，閾値を 0.8 まで落とした結果では，茨城県以西太平洋側＋九州沿岸と，それ以外の地域との差がかなり小さく，落としすぎのようである。いずれにしても，F2 規模以上の竜巻を対象とする場合，F3 規模以上を対象とする場合とは異なって季節間での発生数の差があり（図 23），EHI を用いた通年評価をすることについては議論の余地が大きい。

図 29 超過頻度分布（単位は %；通年；EHI の閾値：（左）1.5，（右）0.8）
6. 佐呂間竜巻に対する考察
図 22 の同時超過頻度分布において，北海道では超過頻度が非常に低いが，網走支庁佐呂間町では F3 竜巻が発生している。ここではこの竜巻に対する考察及び影響評価における取り扱いの方向性について述べる。
佐呂間竜巻の発生メカニズムについて過去の知見を踏まえ，図 30 のように模式的に示した。図 11 に示したように，当竜巻発生時においては，太平洋側からの暖気流が道東・オホーツク地方に流入している環境下で，高い SReH を伴う寒冷前線が通過しており，図 20 に示すように，SReH，CAPE ともに一定の高さを保持していた。この意味で，太平洋側で過去に発生した F3 竜巻の環境場の特徴と同様の特徴を有する。ただし，CAPE については，図11 に示したように，SReH とは異なり，降水域が発達した日高山脈の東側に広く高い値をとっているわけではなかった。一方，加藤 (2008b) が以下のように指摘しているように，この竜巻に対しては周辺地形によるマイクロスケールの影響を無視できない。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-32

図 30 佐呂間竜巻の発生メカニズムに関する模式図「下層での鉛直シアの強化は，ガストフロントの前面下層の気圧低下による水平風加速に加えて，強い鉛直渦度生成領域の風上（南南東）側に南南西～北北東に伸びる最大標高600 m 以上で幅 10 km ほどの尾根による山岳波の影響を少なからず受けている。実際の竜巻発生位置の風上側にも同様な尾根が存在していることから，佐呂間竜巻は地形の影響を受けて発生したと考えられる。」
このマイクロスケールの効果は環境場では考慮できない（解像できない）ため，両指数の値は，特に SReH では図 20 でプロットした結果よりも高まっている可能性が高い1。
前節でも議論したように，オホーツク地方は北海道の中でも F2 規模以上の竜巻であれば
本州北日本と同等の頻度で環境場が形成されやすい地域であるが，F3 規模以上の竜巻に対しては環境場が形成されがたい，つまり F3 規模に到る程度に大気不安定な空気塊の流入と高渦度を有した総観場の通過が同時に発生する頻度が極めて低い。佐呂間竜巻が地形影響を受けていることを踏まえると，竜巻発生を観点とした気候としては，この地域で F3 規模の竜巻発生に適した環境場は極めて生起しがたく，佐呂間竜巻発生時においても F3 規模竜巻の発生には（特に最大 CAPE においては）微妙な環境場であった2が，近隣の周辺地形の影
響を強く受けて F3 規模の竜巻発生に到ったと解釈するのが妥当と考えられる。
上述のように，竜巻発生環境場に関する同時超過頻度分布（図 22），及び発生率の分析結果（図 25）をもととした超過確率の議論では，竜巻検討地域の設定及び基準竜巻風速 VB1の設定に佐呂間竜巻を特段考慮する必要はない。それはこの竜巻が基準竜巻設定で対象としている地域性・空間スケールよりも局地的・小さな空間スケールを有する地形影響を受けたものであるからである。むしろ，この影響については，ガイドにおける設計竜巻 VD の設定時に考慮するのがガイドの趣旨に沿っている。

1

MLCAPE の値は非常に小さく（瀧下ら 2011），MUCAPE の値は大きめであることから，尾根を乗り越えた先の佐呂間町上空における（寒冷前線起因の）冷気流の上側で，大気が局所的に不安定になっている可能性は否定できない。
2
佐呂間竜巻は季節の変わり目に発生したが，暖候期の傾向が強かった（図 27 参照）といえる。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-33

佐呂間竜巻のような竜巻が発生するかどうかについては，当時の気象場（総観場（寒冷前線），気流場，大気不安定度）と周辺地形の類似性を確認すればよい。確認のポイントとしては，これまでに説明した気象場の分析結果を踏まえれば以下の 2 点である。
・太平洋側からの暖湿流が高標高山岳等に遮断されずに直接流入し得る地域である。
・近隣地形（数キロ程度四方の範囲）において，（太平洋側からの）暖気流の流入方
向に尾根状の丘・山が存在すること。
この条件を満たせば，寒冷前線通過時に，暖かい空気塊が尾根を乗り越えて寒冷前線起因の冷気流の上側に流入できる。このような確認を行う必要があるのは，東北太平洋側や北海道オホーツク地方・道南地方等太平洋に面した地域に立地した発電所である。柏崎刈羽原子力発電所は沿岸部に立地しているため，佐呂間竜巻で影響を及ぼしたような尾根形状の島が沖近くに存在するかがポイントとなる。 日本海側沿岸部に立地した柏崎刈羽原子力発電所においては，高標高山岳の影響が大きいため（図 6），不安定性の非常に大きい暖湿流が流れ込むような状況は生じがたい。
7. まとめと今後の課題
以上，数値気象モデル及びモデル解析データをもととした竜巻検討地域の設定方法について，特に検討地域における最大竜巻規模を基準竜巻風速 VB1 として採用できるかどうかを観点として，竜巻発生環境場の分析を行った。その結果，以下の結果が得られた。
・ F3 規模の竜巻，F2-F3 規模の竜巻（1988 年以降）
，日本海側 F2 規模の竜巻（1988年以降），及び日本海側 F1-F2 規模の竜巻（1988 年以降）を対象に，WRF モデルとECMWF 再解析データを用いた気象解析を行い，5 km 解像度での気象場と突風関連指数（SReH・CAPE）の分布を分析した。
・ 上記竜巻事例に対して竜巻発生地点周辺における SReH と CAPE の両指数の値を分析し，F3 規模以上の場合と F2 規模以上の場合の両方に対して，地域性を考える際の妥当な閾値について検討した。
・ F3 規模以上の竜巻を対象とした閾値を同時に超過する頻度の分布を 50 年間の長期再解析データをもとに算定した。その結果，茨城県以西の太平洋側沿岸及び九州沿岸の平野部で頻度が高く，実際の竜巻発生箇所とも整合していた。一方，その他の地域では，上記太平洋側地域に比べて 1～2 オーダ低い頻度であった。
・ 総観スケールでの気流場では，日本列島の高標高山脈によって太平洋側から流れ込む
不安定性の高い暖湿流が遮断され（図 6），この気流パターンが F3 規模の大きな竜巻
が日本海側で発生せず，茨城県以西の太平洋側沿岸域において発生するという実績と関係していると考えられる。大きな竜巻はさまざまな総観場区分に発生しているが，総観場区分で「局地性」と判定された竜巻は，スケールの小さな非スーパーセル型であり，上記太平洋側沿岸域と対応していない。一方，総観場として「台風性」と判定された大きな竜巻の発生箇所は対応している。そのため，台風性の大きな竜巻の発生箇所を検討地域の設定の参考にすることは一つの方法として考えられる。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-34

・ 同時超過頻度分布の特徴は，擬似竜巻発生数を用いた F3 竜巻の発生率の地域差と対応していた。2 つの突風関連指数を用いた分析は地域性検討に有効であると考えられる。また，超過確率の観点では，10-7 の超過確率以上の風速を検討対象とするのであれば，F3 竜巻の風速レベルを考慮すべき地域は上記太平洋側・九州の沿岸域に限られる。
・ 佐呂間竜巻に関連して，オホーツク地方は気候的には F2 竜巻が一定以上の生起確率で発生し得る地域であるが，F3 規模以上の竜巻発生環境場は極めて形成されがたい地域である。佐呂間竜巻に対しては周辺地形の影響を少なからず受けたことが報告されており，基準竜巻設定ではなく，設計竜巻設定時にこの竜巻と類似したものが発生する可能性を定性的に考慮するのがガイドに沿っている。
・ EHI を用いた評価は，F3 規模以上の場合ではおおむね良好であるが，F2 規模以上の場合では，季節間の発生数の違いが大きいため，通年レベルでの評価が難しいようである。現時点では，季節を分けて SReH と最大 CAPE を用いて評価する方がベターだと思われる。
・ メソスケールで分析した結果は，竜巻の発生メカニズムの観点において，大きな竜巻の発生に対する大気場の必要条件を把握する上で有効である。総観場傾向から設定した検討地域は，メソスケールでの分析結果と整合した。
・ メソスケールでの検討によって得られた必要条件的な傾向は，突風関連指数の分析においては，実際には大きな竜巻が発生しなくとも発生し得る環境場であった事例を排除していないため，実態よりも広い範囲で大きな竜巻が発生し得る地域を評価する点において保守的な評価を行っているといえる。
今後の課題として，将来的な気候変動により規模や発生数の増加傾向となることは否定できないため，最新のデータ・知見をもって気候変動の影響に注視し，必要に応じて見直しを実施
していくものとする。

参考文献
Bluestein, H. B., 2013: Severe Convective Storms and Tornadoes. Springer, 456 pp.
Brady, R. H., and E. J. Szoke, 1989: A case study of nonmesocyclone tornado development
in northeast Colorado: similarities to waterspout formation. Mon. Wea. Rev.,
843-856.
Browning, K. A., 1964: Airflow and precipitation trajectories within severe local
storms which travel to the right of the winds. J. Atmos. Res., 21, 634-639.
Bunkers, M. J., B. A. Klimowski, J. W. Zeitler, R. L. Thompson, and M. L. Weisman,
2000: Predicting supercell motion using a new hodograph technique. Wea. Forecasting,15, 61-79.

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-35

Burgess, D. W., M. A. Magsig, J. Wurman, D. C. Doswell, and Y. Richardson, 2002: Radarobservations of the 3 May 1999 Oklahoma City tornado. Wea. Forecasting, 17, 456-471.
Chuda, T., and H. Niino, 2005: Climatology of environmental parameters for mesoscaleconvections in Japan. J. Meteor. Soc. Japan, 83, 391-408.
Davies, J. M., 1993: Hourly helicity, instability, and EHI in forecasting supercell
tornadoes. 17th Conf. on Severe Local Storms, St. Louis, MO, Amer. Meteor. Soc.,
107-111.
Davis-Jones, R., D. Burgess, and M. Foster, 1990: Test of helicity as a tornado
forecast parameter. 16th Conf. on Severe Local Storms, Kananaskis Park, AB., Canada,Amer. Meteor. Soc., 588-592.
Doswell III, C. A., and J. S. Evans, 2003: Proximity sounding analysis for derechos
and supercells: an assessment of similarities and differences. Atmos. Res., 67-68,
117-133.
Dotzek, N., M. V. Kurgansky, J. Grieser, B. Feuerstein, and P. Nevir, 2005:
Observational evidence for exponential tornado intensity distributions over
specific

kinetic

energy.

Geophys.

Res.

Letters,

32,

L24813,

doi:10.1029/2005GL024583.
Fujita, T. T., 1981: Tornadoes and downbursts in the context of generalized planetaryscale. J. Atmos. Sci., 38, 1511-1534.
Klemp, J. B., and R. B. Wilhelmson, 1978: Simulations of right- and left-moving storms
produced through storm splitting. J. Atmos. Sci., 35, 1097-1110.
Lee, B. D., and R. B. Wilhelmson, 1997: The numerical simulation of nonsupercell
tornadogenesis. Part II: Evolution of a family of tornadoes along a weak outflow
boundary. J. Atmos. Sci., 54, 2387-2415.
Mashiko, W., H. Niino, and T. Kato, 2009: Numerical simulation of tornadogenesis inan outer-rainband minisupercell of typhoon Shanshan on 17 September 2006. Mon. Wea.
Rev., 137, 4238-4260.
Moncrieff, M., and M. J. Miller, 1976: The dynamics and simulation of tropicalcumulonimbus and squall lines. Quart. J. Roy. Meteor. Soc., 102, 373-394.
Noda, A. T., and H. Niino, 2010: A numerical investigation of a supercell tornado:
Genesis and vorticity budget. J. Meteor. Soc. Japan, 88, 135-159.
Onogi, K., J. Tsutsui, H. Koide, M. Sakamoto, S. Kobayashi, H. Hatsushika, T. Matsumoto,N. Yamazaki, H. Kamahori, K. Takahashi, S. Kadokura, K. Wada, K. Kato, R. Oyama,
T. Ose, N. Mannoji and R. Taira, 2007: The JRA-25 Reanalysis. J. Meteor. Soc. Japan,
85, 369-432.
Orlanski, I., 1975: A rational subdivision of scales for atmospheric processes. Bull.
Amer. Meteorol. Soc., 56 , 527–530.

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-36

Ramsdell, J. V. Jr., and J. P. Rishel, 2007: Tornado climatology of the contiguousUnited States. NUREG/CR-4461, Revision 2.
Rasmussen, E. N.: 2003: Refined supercell and tornado forecast parameters. Wea.
Forecasting, 18, 530-535.
Rasmussen, E. N., and D. Blanchard, 1998: A baseline climatology of sounding-derived
supercell and tornado forecast parameters. Wea. Forecasting, 13, 1148-1164.
Roberts, R. D., and J. W. Wilson, 1995: The genesis of three nonsupercell tornadoes
observed with dual-Doppler radar. Mon. Wea. Rev., 123, 3408-3436.
Rotunno, R., and J. B. Klemp, 1985: On the rotation and propagation of simulated
supercell thunderstorms. J. Atmos. Sci., 42, 271-292.
Skamarock, W. C.，J. B. Klemp，J. Dudhia，D. O. Gill，D. M. Barker，W. Wang，and J.
G. Powers：A description of the advanced research WRF version 2．NCAR Tech. Note，
NCAR/TN-468+STR，88 pp.，2005．
Suzuki, O, H. Niino, H. Ohno, and H. Nirasawa, 2000: Tornado-producing mini supercells
associated with Typhoon 9019. Mon. Wea. Rev., 128, 1868-1882.
Trapp, R. J., 2013: Mesoscale-Convective Processes in the Atmosphere. Cambridge, 346
pp.
U.S. NUCLEAR REGULATORY COMMISSION: REGULATORY GUIDE 1.76, 2007: Design-Basis Tornado
and Tornado Missiles for Nuclear Power Plants, Revision 1.
Wakimoto, R. M., and J. W. Wilson, 1989: Non-supercell tornadoes. Mon. Wea. Rev.,
117, 1113-1140.
飯塚義浩, 加治屋秋実, 2011: 数値予報資料から求めた竜巻に関連する大気環境指数の統計的検証. 天気, 58, 19-30.
大野久雄, 2001: 雷雨とメソ気象. 東京堂出版, 309 pp.
原子力規制委員会, 2013: 原子力発電所の竜巻評価ガイドの制定について. 原管研発第13061911 号, 2013 年 6 月 19 日制定(http://www.nsr.go.jp/nra/kettei/data/20130628_jitsuyoutatsumaki.pdf).
加藤輝之, 2008a: 竜巻発生の環境場に関する研究（Ⅰ）－竜巻をもたらす積乱雲の発生環境に関する統計的研究－, 平成 19 年度科学技術振興調整費 重要政策課題への機動的対応の推進, 6-12.
加藤輝之, 2008b: スーパーセルに伴う竜巻の発生機構の研究（Ⅲ）－2006 年の佐呂間竜巻
に対する解析－, 平成 19 年度科学技術振興調整費 重要政策課題への機動的対応の推進,
39-44.
杉本聡一郎, 野原大輔, 平口博丸, 2014a: 国内既往最大規模の竜巻を対象とした発生頻度の地域性について. 2014 年度保全学会年次学術講演会, 395-402.
杉本聡一郎, 野原大輔, 平口博丸, 2014b: 突風関連指数を用いた大きな竜巻の発生環境場の地域性に関する検討. 2014 年度日本気象学会春季大会講演予稿集, B464.

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-37

瀧下洋一, 2011: 竜巻発生確度ナウキャスト・竜巻注意情報について－突風に関する防災
気象情報の改善－. 測候時報, 78, 57-93.
新野 宏, 2007：竜巻. 天気, 54, 933-936.
橋本篤, 平口博丸, 豊田康嗣, 中屋耕, 2011: 温暖化に伴う日本の気候変化予測（その 1）－気象予測・解析システム NuWFAS の長期気候予測への適用性評価－. 電力中央研究所報告 N10044, 22pp.
橋本篤, 平口博丸, 田村英寿, 服部康男, 松梨史郎, 2013: 領域気候モデルを用いた過去
53 年間の気象・気候再現. 電力中央研究所報告, N13004, 18 pp.

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-38

付録 A 温位について
気体の状態方程式によれば，同じ気圧下で密度が小さいほど気体の温度は高くなる。したがって，ある空気塊が周囲よりも高温であれば，その空気塊は浮力を得て上昇する。このとき，下層での空気塊の気温が高いからといって，ある高い高度に断熱的に持ち上げた
空気塊は，その高度の周囲の気温より高いとは限らない。同じ高度（気圧）で気温の高低を比較してはじめて，空気塊が浮力を受けるかどうかがわかる。温位を用いれば，本文の式 (3) のように，1000 hPa という基準気圧（高度）での気温を算出するため，二つの空気塊の相対的な暖かさや浮力の発生有無を容易に判断できる。
1 万メートル程度上空における飛行機の客室内の気温を例にとる。客室内は与圧されて800 hPa 程度の気圧となっており，温位は 310 K 程度とする。それに対し，飛行高度での気圧（100～200 hPa）での気温が約-70 ℃とすると温位は 360 K 程度である。外気をそのまま取り込むと，温位は保存するため，客室内では温位 360 K に対する気温は約 60 ℃となるため，外気を取り込んだ際に空気を冷やす必要がある（吉崎・加藤 2007）。上空ほど気温は低いため，パラドックス的に感じるが，このように温位を用いれば空気塊の暖かさについて容易に把握・比較することが可能である。温位が高いほど暖かく，上昇しやすいということから，大気の不安定性を論じるのに温位や相当温位が使われるのはそういう理由
である。
参考文献
吉崎正憲, 加藤輝之, 2007: 豪雨・豪雪の気象学. 朝倉書店, 187 pp.

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-39

付録 B SReH 及び CAPE と竜巻強度との関係に関する過去文献のレビュー
B-1 これまでの知見整理
Davies (1993)は，最も近い観測点で得られたラジオゾンデデータから SReH をはじめとした鉛直シア関係の指数に関する調査を行い，例えば 0-3km SReH については，平均値として F2・F3 竜巻の場合 369 m2/s2（21 事例），F4・F5 竜巻の場合 539 m2/s2（10 事例）と報告した。ただし，スーパーセル竜巻のポテンシャルの見積もりには，大気不安定性と風のシ
ア若しくは SReH の組み合わせを調べるべきであると指摘している。Johns et al. (1993)
は，F2 規模以上の竜巻に対して 0-2km SReH と CAPE との間に図 B-1 の関係性を報告した。
殆どの F2 規模以上の竜巻が EHI（=CAPE×SReH/160000）が 2 程度を超える場合に発生していることがみてとれる。また，F4・F5 規模の竜巻（図中の Violent ○）の場合，より大きな EHI で発生している傾向にある。関連した成果は，EHI > 2 でスーパーセルが発達する
可能性が非常に高く，EHI > 4 で非常に大きな竜巻が発生する可能性が高いとする文献にも見られる（Davies 1993）。

図 B-1 CAPE と 0-2km SReH の関係（プロットは F2 規模以上。○は F4・F5 規模）
Rasmussen and Blanchard (1998)は，1992 年に米国で実施されたラジオゾンデデータ（0時 UTC（世界標準時）の約 3000 のデータ）を分析し，竜巻発生地点から 400 km 以内の観測地点のデータから竜巻発生時の突風関連指数の気候学的特性について調べた。F2 規模以上の竜巻とそれ以外の差（中央値の差）は，SReH，CAPE 単独で用いる場合よりも両方を複

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-40

合させた EHI の方が区別できていることが見てとれる（図 B-2）
。ただし，F2 規模以上の竜巻が発生した範囲のうち値の小さな EHI で F1 規模以下の竜巻が発生しているケースもある。
全ての竜巻・非竜巻を対象とすると，EHI のヒストグラムの結果では，竜巻発生指標としての EHI の有効性が低いと考えられるという報告もある（櫻井・川村 2008）。上記で取りあ
げた各文献を踏まえれば，突風関連指数の適用性は F0・F1 規模以上か非竜巻かという小さな竜巻の発生有無の区別には向かず，F2 規模以上か否かの区別では適用性が高まり，むしろ F3・F4 規模以上か否かといった大きな竜巻の発生有無を議論するのに適しているといえる。なお，Rasmussen and Blanchard (1998)では，F3 規模以上の高強度の竜巻とそれ以外を区別することについては検討していない。

図 B-2 各突風指数（左：SReH，中：CAPE，右：EHI）に対する箱ひげ図（箱は値の小さい方から 25%から 75%の範囲を表し，箱中の太線は中央値を示す。TOR は F2 規模以上の竜巻，
SUP は F1 規模以下の竜巻，ORD は非スーパーセル雷雨を表す。）
Rasmussen (2003)は，SReH を求める際の地上からの層厚について検討し，これまでガイ
ドライン的に使われてきた 0-3km SReH（Davies-Jones et al. 1993）の殆どは，地上から1 km までの大気（0-1km SReH）に起因するため，SReH 算出の層厚を 0-1km とすることを提案している。その他，SReH を求める際のストームの移動ベクトル算出方法についてもいく
つか方法がある。指数の算出手法に関連して，CAPE についてはより複雑である。特に，数値モデルによる解析値・予測値を算出する場合，対流不安定が解消されることにより CAPE
値が小さく見積もられる場合がある（瀧下 2011）。そのため，Rasumussen and Blancard(1998) では，その影響を軽減する算出方法を用いている。また，CAPE を算出する際の持ち上げ空気塊の性質によりさまざまな種類の CAPE がある。例えば，地上数キロまでの大気の平均的な性質を持たせることもあれば（MLCAPE と呼ばれる），最大の不安定度になる高さの空気塊を持ち上げることもできる（MUCAPE）。MLCAPE がよく用いられることが多いが，一般
的に MUCAPE の方が値は高く（Chuda and Niino 2005），米国の SPC（Storm Prediction Center）の よ う な 実 運 用 の 場 で MUCAPE が SCP （ = MUCAPE/1000 × 0-3km SReH/100 × Bulk
Richardson Number/40））の算出に用いられる場合がある（※今回の検討でも MUCAPE を用

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-41

いている）。特に，下層に寒気があり，その上に暖気がある安定した条件下のケース（佐呂間竜巻の佐呂間町付近では地形影響でその傾向が増大していると考えられる）では MLCAPEに基づく不安定度は非常に小さくなる。このように，SReH や CAPE の算出方法についても議論すべき余地がある。
ゾンデデータを用いる解析は，竜巻発生地点との距離差が大きいことが課題である。そこで，数値気象モデルによる解析・予測による格子点データを用いた分析もなされている。
米国の水平解像度 40 km 予報データ（1 時間ごと）を用いた分析では（Thompson et al. 2003），
SReH，CAPE，EHI の全体的な傾向として Rasmussen and Blanchard (1998)と同様の結果が得られているが，
F2 規模以上の竜巻に対する EHI の中央値が 2 程度と大きくなる等，Davies(1993)に近い結果となっている。SCP では F2 規模以上とそれ以外の差が顕著であり（図 B-3），
CAPE や SReH に関連した複合関連指数として EHI 以外の指数の検討の余地がある。

図 B-3 SCP に対する箱ひげ図（sigtor は F2 規模以上，weaktor は F1 規模以下，nontor
は非竜巻，mrgl はややスーパーセル化したストーム，nonsuper は非スーパーセルストーム
を表し，括弧内の数字は事例数を表す。箱ひげ図の意味は図 B-2 と同じ。
）
飯塚・加治屋 (2011)は，気象庁のメソ客観解析データ（水平解像度 10 km・鉛直総数 16
層・3 時間ごと）のデータを用いて，2006 年 2 月から 3 ヵ年の間に発生した 141 個の竜巻・非発生事例を分析した。その際，発生地点から 40 km 範囲内に存在する格子点に対する突風関連指数の最大値をピックアップしている。他文献と同様に CAPE や SReH 単独では竜巻・非竜巻の区別，あるいはスーパーセル竜巻・非スーパーセルの区別が明瞭でないが，EHI のような複合パラメータではより明瞭になっている（図 B-4）。図 B-4 では F スケール別の傾向も示されているが，F1 規模と F2・F3 規模（F3 は佐呂間竜巻のみ）との間に差はなく，米国の結果とはやや異なる。現象論の観点では，大きな竜巻はスーパーセル化が明瞭となり，大きな空間スケールの現象が駆動力（large-scale forcing）となって発生するため，数 km から十数 km 程度の空間代表性を有する格子点データやラジオゾンデデータをもととした突風関連指数で十分に議論ができる一方，小さな竜巻は大きな竜巻を伴わない場合はlarge-scale forcing の影響が小さい，局地的な擾乱に伴う頻度が多くなるため，突風関
連指数との関連性が薄れていると解釈できる。
瀧下 (2011)は，気象庁の数値予報資料（MSM）（気象庁メソ客観解析データと空間分解能
等は同じ仕様だが解析データではなく，予報データである）を用いて，2004 年から 3 ヵ年
6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-42

に発生した竜巻やダウンバースト発生時の SReH，CAPE，EHI の関係を調べた（図 B-5）
。発
生地点を中心とした 50 km 四方内の最大の値を採用している。この図から，最も大きく，唯一の F3 竜巻である佐呂間竜巻の環境場において（ML）CAPE が非常に小さく（それゆえ，EHI も非常に小さく），また，F1 竜巻と F2・F3 竜巻で特段の違いが見られないことから，
指数で竜巻強度を判断するのは困難であると結論づけている。

図 B-4 EHI に対する箱ひげ図（左：竜巻種別，右：F スケール別；SC はスーパーセル型竜巻，NSC はノンスーパーセル型竜巻，SEA は海上竜巻，UNK は陸上竜巻でスーパーセル判定ができなかった竜巻を表す。）

図 B-5 竜巻及びダウンバースト事例における分析例
F1 竜巻と F2・F3 竜巻の区別については，これまで挙げた文献同様，やはり困難なようである。しかし，佐呂間竜巻において CAPE 値が非常に小さい点についてはその解釈に注意しなければならない。同種のデータを用いた飯塚・加治屋 (2011)は，850 hPa 以下の総数
は 7 層しかなく，ゾンデ観測データよりも鉛直分解能が粗いため，結果の解釈には注意を要することを指摘している。つまり，CAPE 算出において，適切な空気塊を持ち上げていない可能性は否定できない。また，加藤 (2008a)が指摘するように，佐呂間竜巻発生時には，佐呂間町の南東側にある山を暖気流が乗り越え，佐呂間町付近では下層では冷たい西よりの気流と，その直上に東よりの暖気流が流れ込み，鉛直シアが増大していたと考えられる。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-43

このような場合，地表面付近がやや安定傾向となるため上述のように，MLCAPE の値は非常に小さくなる。MUCAPE の場合は地表面付近の大気が冷たい場合に，その上空で発生し得る
elevated convection を考慮できるが，佐呂間竜巻に対して結果的に CAPE 値が大きくなる（本文参照）。つまり，算出方法に検討の余地が大きいため，佐呂間竜巻といった 1 つの F3
竜巻事例をもって，SReH，CAPE 系の突風関連指数の限界を断じることは難しい。
B-2 今後の研究の方向性
以上のように，検討時点でのデータの品質等々が低かった等，各文献ともに検討の余地があり，今後は各文献の知見を全て踏まえた解析方法・データをもって分析・考察することが重要である。大局的には，スーパーセル化が顕著な（F3 規模程度以上の）大きな竜巻とそれ以外の竜巻の発生環境場は，EHI 値の差が有意である傾向が見られることから，SReH
値と CAPE 値とから地域レベルでの傾向を議論できる可能性がある。また，こうした突風関
連指数の活用は，F2 規模以上とそれ以外の比較が限度であり，F1 規模以上とそれ以外というように，小さな竜巻の発生予測への指数の活用は向かないと考えられる。
欧米や国内の気象学会では，突風関連指数の有効性について現在も検討がなされている。
もととするデータ品質の観点では，これまで離れた箇所の高層ゾンデデータや空間解像度の粗い解析・予測データをもとに分析されてきた点が課題であり，高精度な解析データをもって，これまでの文献・知見が正しいかどうか確認する必要がある。その際，過去文献
において指数値の算出に工夫されている点を可能な限り採用するとともに，SReH，CAPE をはじめとした単一指数もしくはそれらの組み合わせ（加藤 2008b）に加え，EHI，SCP，STP等の複合パラメータの説明性の高さについて広範に適用性を検討することが求められる。
現時点では，時空間解像度の高い長期気象解析データ（水平解像度 5km・10 分ごとデー
タ）をもとに，CAPE に対する算出方法を工夫した上で，SReH，CAPE の特性，加藤 (2008b)と同様に SReH と CAPE を組み合わせて用いた方法，及び EHI について検討し，SReH と CAPEを用いる方法と EHI を用いる手法とでは，F3 規模以上の竜巻が発生する地域性を観点とした解析結果に大差がないことを確認した（本文参照）。
参考文献
Chuda, T., and H. Niino, 2005: Climatology of environmental parameters for mesoscaleconvections in Japan. J. Meteor. Soc. Japan, 83, 391-408.
Davies, J. M., 1993: Hourly helicity, instability, and EHI in forecasting supercell
tornadoes. 17th Conf. on Severe Local Storms, St. Louis, MO., Amer. Meteor. Soc.,
107-111.
Davies, J. M., and R. H. Johns, 1993: Some wind and instability parameters associatedwith strong and violent tornadoes. 1. Wind shear and instability. The Tornado: Its
structure dynamics, prediction, and hazards. C. Church, D. Burgess, C. Doswell and
R. Davies-Jones, Eds., American Geophysical Union, 573-582.

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-44

Johns, R. H., J. M. Davies, and P. W. Leftwich, 1993: Some wind and instability
parameters associated with strong and violent tornadoes. 2. Variations in the
combination of wind and instability parameters. The Tornado: Its structure dynamics,
prediction, and hazards. C. Church, D. Burgess, C. Doswell and R. Davies-Jones,
Eds., American Geophysical Union, 583-590.
Rasmussen, E. N., and D. O. Blanchard, 1998: A baseline climatology ofsounding-derived supercell and tornado forecast parameters. Wea. Forecasting, 13,1148-1164.
Rasmussen, E. N.: 2003: Refined supercell and tornado forecast parameters. Wea.
Forecasting, 18, 530-535.
Thompson, R. L., R. Edwards, J. A. Hart, K. L. Elmore, and P. Markowski, 2003: Close
proximity soundings within supercell environments obtained from the Rapid Update
Cycle. Wea. Forecasting, 18, 1243-1261.
飯塚義浩, 加治屋秋実, 2011: 数値予報資料から求めた竜巻に関連する大気環境指数の統計的検証. 天気, 58, 19-30.
加藤輝之, 2008a: 竜巻発生の環境場に関する研究（Ⅰ）－竜巻をもたらす積乱雲の発生環境に関する統計的研究－, 平成 19 年度科学技術振興調整費 重要政策課題への機動的対応の推進, 6-12.
加藤輝之, 2008b: スーパーセルに伴う竜巻の発生機構の研究（Ⅲ）－2006 年の佐呂間竜巻
に対する解析－, 平成 19 年度科学技術振興調整費 重要政策課題への機動的対応の推進,
39-44.
櫻井渓太, 川村隆一, 2008: 日本における竜巻発生の環境場と予測可能性. 日本気象学会,
7-22.
瀧下洋一, 2011: 竜巻発生確度ナウキャスト・竜巻注意情報について－突風に関する防災
気象情報の改善－. 測候時報, 78, 57-93.

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-45

付録 C 気象モデルの概要
気象モデルとは，物理・力学的法則に基づいて，物理量の時間変化を計算機により数値的に解くために各諸過程を概念化したもので，気象庁による日々の気象予報もこの気象モデルを用いて実施されている。図 C-1 のように計算対象領域を 3 次元格子で覆い，各格子
点上で気圧，風等の物理量を定義する。観測データや気象庁等の解析・予報結果をもとに計算開始時刻の物理量を決めて，計算領域境界部の値を時々刻々変化させながら（図 C-2），運動方程式，熱力学方程式，連続式，水分量の保存式等を数値積分すると，将来時刻における気象要素の値が計算される。各方程式中の運動量や熱・水のソース・シンク項は各物理過程によって生み出される（例えば，水蒸気から水滴が生成されるとその潜熱が熱力学方程式中のソースとなる）が，気象モデルでは図 C-3 に示すような物理過程がモデル化され，力学系の各保存式のソルバーと連携している。
この種の気象モデルは，放射性汚染気塊の輸送量計算にも使用されており，WSPEEDI-Ⅱ（ Worldwide version of System for Prediction of Environmental Emergency Dose
Information；世界版緊急時環境線量情報予測システム第 2 版）では，本検討に用いた WRF モデルの前身に位置づけられる MM5（PSU/NCAR Mesoscale Model version 5；Dudhia 1993）
が気象場の入力情報の作成に用いられている（山澤ら 1997）。WRF モデルは，MM5 の力学
系・物理モデル共に大幅な改良が加えることにより開発されたものであり，現在米国においては気象の現業・研究の両面で活用されている。また，わが国を含めた諸外国においても広く活用されている。

図 C-1 計算グリッド構造の例（気象庁ホームページ http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/whitep/1-3-1.html より）

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-46

図 C-2 気象モデルを用いた解析・予測計算の流れの概念図（気象庁全球モデルを例に）

図 C-3 気象モデルを用いた計算の模式図
参考文献
Dudhia, J., 1993: A nonhydrostatic version of the Penn State—NCAR mesoscale model:
validation tests and simulation of an Atlantic cyclone and cold front. Mon. Wea.
Rev., 121, 1493–1513.
山澤弘実, 茅野政道, 永井晴康, 古野朗子, 1997: 緊急時環境線量情報予測システム（世界版）WSPEEDI の開発と検証. 日本原子力学会誌, 39, 881-892.

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-47

付録 D 高標高山岳が及ぼす影響
1990 年 12 月 11 日に千葉県茂原市で発生した日本最大級 F3 竜巻時（総観場：暖気の移流，
気圧の谷，寒冷前線）の海抜 100 m 高度における気象場（風向・風速及び相当温位の分布）を図 D-1 左図に示す。太平洋上は（相当温位の高い）暖かく湿潤な大気状態にあり，12 月の冬季としては暖かく湿った大気（緑色）が太平洋側から千葉県南東部房総半島沿岸に発生した地点に流れ込んでいることが解析されている。この大気は内陸部に中心をもつ低気圧の大きな渦に沿って日本海側へ運ばれているが，日本海側では，相当温位が低くなり，不安定性が解消されていることがわかる。
このような高い山岳の南側と北側で空気塊の性質が変わることはいずれの F3 規模の竜巻でも見られている（例えば，図 D-1 右図）。太平洋側から流入した大気下層の空気塊が山岳を越えようとした場合，空気塊の上昇に伴い気温が低下し，昇り斜面上空で空気塊が飽和して降水粒子が生成され，湿潤不安定な状態が解消されることもある。この場合，空気塊
が山岳を乗り越えたとしても乾燥・安定化の進んだ空気塊になるため，太平洋沿岸部で竜巻を引き起こした大気が，例えば日本列島の中央部に存在する高く複雑な山岳域を湿潤不安定な状態のまま乗り越えて日本海側に流入して大きな竜巻を引き起こすことは考えられない。つまり，台風等の接近・通過時の渦度が高い時間帯に同時に太平洋側から暖かく湿った空気塊が特に開けた平野部（関東平野，濃尾平野，宮崎平野等）に流入する」という
F3 規模竜巻の発生シナリオが日本海側ではあてはまりにくいことを示唆している。

図 D-1 海抜 100 m 高度における風向・風速及び相当温位（単位：K）（左：1990/12/11 F3 事例，右：1999/09/24 F3 事例）

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-48

付録 E 閾値の感度
突風関連指数に不確実性が存在するのは確かである。そこで，今回設定した閾値に対してばらつき分を考慮し，ばらつき分が超過頻度分布にどのような影響を及ぼすかについて確認した。
(a) EHI

今回用いた閾値 3.3 に対し，3.0 及び 3.6（もともとの値の±1 割程度）の閾値にした場合の超過頻度分布を図 E-1 に示す。閾値を 3.6 にした場合，関東平野内での F3 竜巻の発生箇所を含包できておらず（図 E-2 参照），値として大きすぎることがわかる。一方，閾値を3.0 にすると，
対馬海上からの暖気流入に対応して島根県沖に高い値（超過頻度分布の 0.01%前後以上）が見られるようになる。いずれの閾値においても，日本海側沿岸域・北日本と太平洋側沿岸域との差は維持されている。

閾値 3.3閾値 3.0閾値 3.6

図 E-1 同時超過頻度分布（単位は %。EHI の閾値は左から，3.3，3.0，3.6 である。
）

図 E-2 F3 竜巻（F2-F3 を含む）及び F2 竜巻（F1-F2 を含む）の発生箇所（左：暖候期，右：寒候期）

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-49

(b) SReH と CAPE（暖候期）

今回用いた閾値は，SReH が 250 m2/s2，CAPE が 1600 J/kg である。そこで，SReH を 200～300 m2/s2（50 m2/s2 刻み），CAPE を 1550～1650 J/kg（50 J/kg 刻み）で変化させ，各組
み合わせで検討した。図 E-3 は 5 ケース分プロットしたものである。閾値を小さくするほど，頻度は全体的に大きくなる。

SReH 閾値：250 m2/s2
CAPE 閾値：1600 J/kg

SReH 閾値：200 m2/s2

SReH 閾値：300 m2/s2

CAPE 閾値：1550 J/kg

CAPE 閾値：1550 J/kg

SReH 閾値：200 m2/s2

SReH 閾値：300 m2/s2

CAPE 閾値：1650 J/kg

CAPE 閾値：1650 J/kg

図 E-3 同時超過頻度分布（暖候期，単位は %）6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-50

今回設定した閾値（SReH の閾値：250 m2/s2，CAPE の閾値：1600 J/kg）に対する頻度分
布の 0.01 %前後よりも大きな地域が，発生箇所を含包していることがわかる。特に，いずれかの閾値を大きくすると，EHI の場合と同様に，関東平野内の F3 竜巻の発生箇所を含包できない傾向にある。特に SReH の感度が高い。SReH と CAPE の両方の閾値を小さくした場
合（SReH：200 m2/s2，CAPE の閾値：1550 J/kg）においては，全体的な頻度は高まり，内陸部深くまで頻度が高まっており，閾値を小さくしすぎていることがわかるが，それでも日
本海側沿岸・北日本と茨城県以西太平洋側との差異は維持されている。
図 E-4 は寒候期に対する図であるが，今回設定した閾値（SReH の閾値：250 m2/s2，CAPEの閾値：600 J/kg）に対しては，0.025 %前後より大きな値をとる地域が F3 竜巻の発生箇所を含包している。暖候期ほど閾値に敏感ではないが，暖候期に対する感度分析の傾向が寒候期に対しても見られる。
平成 27 年 2 月 3 日の審査会合において用いた閾値は，今回の検討のように感度解析的に閾値を変えて決めたわけではない。あくまで，数は少ないながらも過去の F3 竜巻発生時の環境場を解析し，下限の指数値を決めたが，その結果は F3 竜巻の発生の実態をよく表現できていると考えられる。閾値に幅を持たせた分析結果では，閾値を小さくするほど，小さな竜巻が発生する環境場をカウントするため，超過頻度が大きくなる。暖候期は寒候期に比べて閾値にやや敏感であるが，茨城県以西の太平洋側沿岸域と，日本海側及び北日本の沿岸域との差は維持されることを確認できた。これは，EHI を用いる場合でも，CAPE と SReHを用いる場合においても同様である。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-51

SReH 閾値：250 m2/s2
CAPE 閾値：600 J/kg

SReH 閾値：200 m2/s2

SReH 閾値：300 m2/s2

CAPE 閾値：550 J/kg

CAPE 閾値：550 J/kg

SReH 閾値：200 m2/s2

SReH 閾値：300 m2/s2

CAPE 閾値：650 J/kg

CAPE 閾値：650 J/kg

図 E-4 同時超過頻度分布（寒候期，単位は %）6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-1-52

添付資料2.2
竜巻検討地域において発生した竜巻
竜巻検討地域において1961年から2012年6月に発生した竜巻の一覧を下表に示す。
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050

発生日時
1962年09月28日14時20分
1965年09月30日02時35分
1965年09月30日03時00分
1968年01月08日09時50分
1969年06月22日09時00分
1969年11月18日07時08分
1971年02月01日00時20分
1971年10月17日05時00分
1971年10月17日05時00分
1972年11月21日17時05分
1973年05月21日16時30分
1973年09月27日23時00分
1973年10月22日13時20分
1974年08月08日05時05分
1974年10月03日19時05分
1974年10月20日15時00分
1975年05月31日18時10分
1975年05月31日18時10分
1975年05月31日18時40分
1975年09月08日01時30分
1977年01月13日01時30分
1978年08月14日10時40分
1979年10月31日13時00分
1979年11月02日01時58分
1984年11月19日22時00分
1987年01月11日01時32分
1987年01月11日02時00分
1989年03月16日19時20分
1990年04月06日02時55分
1991年01月13日14時48分
1991年02月15日11時00分
1991年09月17日08時50分
1991年12月11日20時10分
1992年09月13日08時50分
1992年09月17日09時05分
1992年09月17日09時05分
1993年09月26日15時52分
1993年10月17日09時30分
1993年10月23日17時00分
1993年11月24日13時50分
1994年03月26日11時40分
1994年09月01日16時00分
1995年12月01日13時51分
1996年09月05日10時20分
1996年10月08日23時07分
1996年11月30日07時05分
1997年01月22日09時20分
1998年09月24日15時00分
1998年10月31日08時40分
1998年11月15日22時30分

発生位置緯度
45度13分30秒
39度44分33秒
39度19分29秒
37度13分48秒
34度37分30秒
38度54分31秒
36度41分10秒
44度21分23秒
44度21分23秒
36度53分27秒
36度49分56秒
45度26分20秒
39度41分41秒
40度16分53秒
42度11分20秒
41度47分45秒
35度25分57秒
35度26分6秒
35度25分8秒
42度12分52秒
36度34分5秒
45度5分0秒
37度8分21秒
41度30分7秒
35度26分4秒
40度2分27秒
40度6分9秒
35度24分0秒
37度12分10秒
38度1分25秒
35度33分54秒
42度49分12秒
36度35分59秒
45度26分50秒
43度50分50秒
43度50分50秒
43度57分17秒
36度55分9秒
38度5分30秒
37度13分27秒
38度48分32秒
37度59分6秒
36度26分13秒
39度15分18秒
44度43分7秒
37度23分39秒
37度54分58秒
35度38分26秒
37度19分6秒
38度56分40秒

発生位置経度
141度15分25秒
140度4分46秒
140度0分10秒
138度19分22秒
131度36分10秒
139度50分7秒
136度40分30秒
141度41分30秒
141度41分30秒
137度24分57秒
136度44分45秒
141度2分10秒
140度4分20秒
140度3分24秒
139度31分0秒
140度7分47秒
132度37分42秒
132度37分57秒
132度37分53秒
139度32分58秒
136度34分0秒
141度38分0秒
136度41分2秒
140度1分6秒
133度19分22秒
139度56分19秒
139度57分57秒
132度40分0秒
136度40分56秒
138度12分20秒
135度52分53秒
140度12分50秒
136度38分0秒
141度40分0秒
141度29分55秒
141度29分55秒
141度36分54秒
136度43分51秒
138度12分30秒
138度12分49秒
139度46分19秒
139度2分56秒
136度25分3秒
139度54分1秒
141度48分15秒
138度34分14秒
139度2分0秒
134度55分31秒
136度42分10秒
139度49分22秒

Fスケール 現象区別
(F2)
竜巻
F1
竜巻
F0～F1
竜巻又はダウンバースト
F1
竜巻
F1
竜巻
F1
竜巻
F1
竜巻
(F2)
竜巻
F0～F1
竜巻
F1
竜巻
F0～F1
竜巻
F1
竜巻
F1
竜巻
F0～F1
竜巻
(F1～F2) 竜巻(F1～F2) 竜巻
(F2)
竜巻
F0～F1
竜巻
F0～F1
竜巻
(F1～F2) 竜巻
F0～F1
竜巻
不明
竜巻
F0～F1
竜巻
(F2)
竜巻
F1
竜巻
F0～F1
竜巻
F1
竜巻
(F2)
竜巻
F2
竜巻
不明
竜巻
F1
竜巻
不明
竜巻
F1
竜巻
不明
竜巻
F1
竜巻
不明
竜巻
不明
竜巻
不明
竜巻
不明
竜巻
不明
竜巻
F1
竜巻
不明
竜巻
不明
竜巻
不明
竜巻
F1
竜巻
F1
竜巻
F0
竜巻
不明
竜巻
不明
竜巻
F1
竜巻

6条-別添2(竜巻)-1-添付2-2-1

051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107

1999年10月08日09時30分
1999年10月29日21時25分
1999年11月25日15時40分
2000年07月25日06時20分
2000年07月25日06時30分
2001年06月01日13時20分
2001年06月19日14時50分
2002年09月23日14時30分
2002年09月24日13時15分
2002年11月04日11時20分
2002年11月05日10時30分
2003年10月18日16時25分
2004年08月15日12時10分
2005年01月12日07時50分
2005年12月05日11時50分
2005年12月25日19時10分
2006年11月09日12時05分
2007年08月24日08時20分
2007年08月24日08時20分
2007年10月01日14時25分
2007年10月01日14時27分
2007年10月01日15時30分
2007年10月04日13時36分
2007年10月04日16時30分
2007年10月11日09時55分
2007年10月11日10時25分
2007年10月16日15時23分
2007年11月22日09時00分
2007年12月02日01時30分
2008年06月01日12時50分
2008年07月30日08時03分
2008年07月30日08時28分
2008年07月30日08時28分
2008年07月30日08時41分
2008年07月30日08時55分
2008年07月30日09時01分
2008年07月30日09時18分
2008年08月14日11時25分
2008年08月15日16時20分
2008年09月14日08時33分
2008年09月14日08時47分
2008年09月21日11時07分
2008年10月01日11時55分
2008年10月01日11時55分
2008年10月10日09時05分
2008年10月10日10時20分
2008年10月10日12時07分
2008年10月11日00時45分
2008年10月15日13時48分
2008年10月15日14時47分
2008年10月15日16時10分
2008年10月26日18時30分
2008年10月27日14時55分
2008年10月30日12時33分
2008年10月30日12時38分
2008年10月30日12時50分
2008年10月31日07時30分

36度43分56秒
40度13分10秒
40度20分50秒
36度8分1秒
36度13分26秒
40度32分7秒
35度37分58秒
36度58分15秒
39度30分6秒
36度21分14秒
35度38分45秒
36度11分51秒
45度27分22秒
35度32分0秒
35度23分26秒
38度51分16秒
42度3分31秒
38度47分40秒
38度47分40秒
43度23分0秒
43度17分8秒
42度26分26秒
44度53分0秒
42度27分15秒
40度47分21秒
40度47分21秒
35度36分35秒
36度54分32秒
38度54分26秒
40度23分20秒
35度34分20秒
35度33分5秒
35度33分5秒
35度33分36秒
35度34分48秒
35度34分16秒
35度34分6秒
38度55分10秒
35度30分51秒
45度28分53秒
45度29分22秒
38度28分16秒
40度1分15秒
40度0分37秒
39度47分5秒
39度44分36秒
39度40分20秒
41度51分7秒
37度51分36秒
38度40分48秒
38度22分2秒
37度56分11秒
36度9分11秒
35度32分51秒
35度35分1秒
35度34分34秒
37度7分33秒

136度40分18秒
140度4分11秒
140度1分37秒
136度4分13秒
136度8分2秒
139度56分44秒
136度3分11秒
137度33分15秒
140度4分56秒
136度19分32秒
135度56分16秒
136度7分2秒
141度2分1秒
134度3分30秒
132度42分50秒
139度47分16秒
139度26分50秒
139度42分0秒
139度42分0秒
140度26分30秒
140度20分16秒
139度47分30秒
141度41分0秒
139度50分20秒
140度7分54秒
140度7分54秒
133度5分10秒
137度24分56秒
139度50分18秒
139度58分55秒
134度13分5秒
134度10分56秒
134度10分56秒
134度11分26秒
134度9分30秒
134度9分26秒
134度8分16秒
139度48分31秒
133度59分38秒
141度50分14秒
141度37分30秒
139度28分39秒
139度45分45秒
139度44分9秒
140度0分55秒
140度0分23秒
140度1分7秒
140度7分37秒
138度54分57秒
139度34分48秒
139度26分44秒
139度6分24秒
136度4分16秒
134度12分26秒
134度17分35秒
134度16分10秒
136度42分25秒

不明
F0～F1
(F1～F2)
不明
不明
F1
F1
F0～F1
F1
F0
不明
不明
F0未満
不明
F1
F1
F1
不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明
F0
不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明
F0以下
不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明
F0
F0
不明
不明
F0
不明
不明
F0
不明
不明

6条-別添2(竜巻)-1-添付2-2-2

竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻又はダウンバースト
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻又は漏斗雲竜巻
竜巻
竜巻
竜巻又は漏斗雲
竜巻又は漏斗雲
竜巻又は漏斗雲
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

2008年11月02日16時20分
2008年11月19日08時36分
2008年11月19日11時45分
2008年11月20日08時30分
2008年11月20日08時40分
2008年11月20日08時42分
2008年11月20日08時42分
2008年11月20日09時40分
2008年11月20日10時00分
2008年11月23日10時20分
2009年01月24日11時05分
2009年01月24日11時15分
2009年02月07日20時15分
2009年03月14日17時26分
2009年08月23日18時37分
2009年08月23日18時51分
2009年09月10日13時30分
2009年09月10日13時35分
2009年09月13日03時40分
2009年10月04日12時50分
2009年10月27日13時10分
2009年10月30日07時26分
2009年10月30日09時20分
2009年11月03日06時25分
2009年11月03日06時37分
2009年11月03日06時38分
2009年11月03日06時39分
2009年11月03日06時43分
2009年12月18日02時00分
2009年12月18日11時03分
2010年08月25日12時30分
2010年08月25日13時05分
2010年09月07日03時45分
2010年09月16日14時30分
2010年09月17日10時45分
2010年09月17日10時55分
2010年10月15日04時30分
2010年10月15日17時00分
2010年10月15日17時05分
2010年10月17日12時40分
2010年10月17日13時20分
2010年10月26日07時00分
2010年10月26日07時05分
2010年10月26日07時05分
2010年10月26日07時10分
2010年10月26日07時10分
2010年10月26日07時38分
2010年10月26日08時10分
2010年10月26日15時50分
2010年11月12日13時15分
2010年11月29日09時20分
2010年11月29日12時18分
2010年11月29日12時24分
2010年11月29日12時25分
2010年12月03日15時30分
2010年12月03日15時36分
2010年12月03日15時45分

37度44分35秒
36度27分26秒
37度55分41秒
37度26分19秒
36度56分37秒
36度56分37秒
36度56分37秒
37度27分8秒
36度41分30秒
36度59分16秒
42度5分27秒
42度0分27秒
39度41分6秒
35度35分53秒
38度36分36秒
38度37分26秒
37度25分26秒
37度25分26秒
38度34分7秒
39度39分55秒
37度2分7秒
40度30分18秒
40度9分56秒
36度52分52秒
36度54分8秒
36度54分8秒
36度53分27秒
36度54分56秒
36度34分20秒
35度34分22秒
43度57分25秒
43度59分0秒
39度46分12秒
35度37分0秒
37度38分56秒
37度38分3秒
37度10分5秒
38度3分23秒
38度4分24秒
40度22分52秒
39度51分44秒
43度24分30秒
43度24分30秒
43度8分28秒
43度23分40秒
43度24分0秒
43度22分30秒
43度8分38秒
41度51分39秒
40度19分0秒
37度0分3秒
36度15分21秒
36度15分23秒
36度15分17秒
37度50分58秒
37度52分15秒
37度53分11秒

138度48分7秒
136度23分41秒
139度1分4秒
138度34分17秒
136度44分33秒
136度44分33秒
136度44分33秒
138度34分43秒
136度33分4秒
136度46分25秒
139度23分57秒
139度27分46秒
140度5分11秒
134度13分28秒
139度34分27秒
139度35分7秒
138度32分38秒
138度32分38秒
139度33分9秒
140度4分26秒
137度49分14秒
139度59分57秒
140度0分26秒
137度21分58秒
137度22分38秒
137度22分38秒
137度22分8秒
137度23分51秒
136度33分53秒
134度14分26秒
141度35分10秒
141度39分15秒
140度3分59秒
134度24分5秒
138度44分42秒
138度45分37秒
136度40分32秒
139度19分23秒
139度21分9秒
139度59分42秒
140度1分32秒
141度22分0秒
141度19分0秒
140度23分6秒
141度25分50秒
141度24分40秒
141度24分15秒
140度23分6秒
140度6分25秒
140度1分47秒
136度46分18秒
136度6分51秒
136度6分59秒
136度6分37秒
138度55分4秒
138度58分57秒
139度2分24秒

不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明
F0～F1
不明
不明
F0
不明
不明
不明
不明
不明
F0
不明
不明
F0
F1
不明
不明
不明
不明
不明
F0
不明
不明
F0未満
F0
不明
不明
F0以下
F0
F0
F1
F0
F0
不明
不明
不明
F0未満
不明
不明
不明
不明
F0
F0
不明
不明
不明
F0
F0未満
F1

6条-別添2(竜巻)-1-添付2-2-3

竜巻
竜巻又は漏斗雲
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻又は漏斗雲竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻又は漏斗雲
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻又は漏斗雲
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻又は漏斗雲
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻又は漏斗雲
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

2010年12月09日17時10分
2010年12月15日07時56分
2010年12月16日08時00分
2010年12月17日10時20分
2010年12月18日07時18分
2010年12月24日15時57分
2010年12月27日01時30分
2010年12月29日13時50分
2010年12月29日14時00分
2011年01月03日14時52分
2011年03月09日11時30分
2011年03月09日17時25分
2011年03月31日09時50分
2011年08月13日17時32分
2011年08月20日18時30分
2011年08月20日18時40分
2011年08月20日18時45分
2011年08月22日12時05分
2011年09月20日05時50分
2011年11月15日16時10分
2011年11月15日16時12分
2011年11月15日16時14分
2011年11月15日16時15分
2011年11月15日16時20分
2011年11月24日12時10分
2011年11月25日06時27分
2011年12月24日12時10分
2012年02月01日04時15分

37度12分36秒
36度51分20秒
38度2分43秒
42度52分12秒
35度34分17秒
35度34分17秒
37度1分3秒
35度46分56秒
35度46分54秒
38度3分48秒
36度13分1秒
35度34分6秒
37度10分31秒
40度29分8秒
43度5分3秒
43度4分56秒
43度4分52秒
45度19分0秒
45度25分27秒
37度2分0秒
37度2分0秒
37度2分0秒
37度2分0秒
37度2分0秒
36度56分25秒
36度53分45秒
36度48分30秒
35度21分41秒

138度18分7秒
137度23分5秒
138度37分10秒
140度18分46秒
134度10分6秒
134度10分4秒
136度44分37秒
135度14分0秒
135度12分6秒
139度16分7秒
136度11分51秒
134度8分57秒
138度13分58秒
139度53分20秒
140度22分46秒
140度23分57秒
140度24分37秒
140度58分47秒
141度41分35秒
137度42分0秒
137度42分0秒
137度42分0秒
137度42分0秒
137度42分0秒
137度23分30秒
137度23分0秒
136度42分0秒
132度40分40秒

気象庁

F0～F1
不明
不明
不明
不明
不明
F0
不明
不明
不明
F0未満
不明
F0未満
不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明
F0

竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻又は漏斗雲
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻又は漏斗雲竜巻
竜巻又は漏斗雲竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻又は漏斗雲
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻
竜巻又は漏斗雲
竜巻又は漏斗雲竜巻
竜巻「竜巻等の突風データベース」より作成

6条-別添2(竜巻)-1-添付2-2-4

添付資料 2.3
2.3 竜巻最大風速のハザード曲線の求め方「ガイド」に基づき，竜巻に遭遇し，かつ竜巻がある風速以上になる確率モデルの推定法（Wen and Chu 及び Garson et al.）に基づいて竜巻最大風速のハザード曲線を算定し，VB2 を算定した。具体的には，独立行政法人原子力安全基盤機構が東京工芸大学に委託した研究の成果（以下「東京工芸大学委託成果」という）も参考とし以下のとおり算定した。
(1) 評価フロー
本評価は，竜巻の発生頻度の分析，竜巻風速・被害幅・被害長さの確率密度分布及び相関係数の算定，並びにハザード曲線の算出によって構成されている。評価フローを図 1.1 に示す。

気象庁
『竜巻等の突風データベース』
竜巻の発生頻度の分析（年発生の確率分布の推定）（観測体制の変遷を考慮，Ｆスケール不明竜巻の扱い，疑似データの作成）

竜巻最大風速の確率分布
f(V)

竜巻被害幅の確率分布
f (W)

竜巻被害長さの確率分布
f (L)V，W，Lの相関
被害面積の期待値
E[DA(V0)]

竜巻影響エリアの面積

1つの竜巻に遭遇し，かつ竜巻風速がV0以上となる確率
R(V0)＝E[DA(V0)]/A0

竜巻検討地域の面積A0

T年以内にいずれかの竜巻に遭遇し，かつ竜巻風速がV0以上となる確率
V0
PV0,T
V0, (D).

図 1.1

竜巻最大風速ハザード曲線の算定フロー(2) 竜巻の発生頻度の分析①適用データ
気象庁「竜巻等の突風データベース」より竜巻検討地域における 1961 年 1 月～2012
年 6 月までの竜巻発生データを用いた。
②竜巻の発生頻度
気象庁「竜巻等の突風データベース」は 1961 年以降のデータがデータベース化されているが，観測体制は近年になるほど強化されており，年代により観測値の質にば

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-1

らつきがある。観測体制が強化された 2006 年あるいは 2007 年以降は，発生数が非常に多くなっており，海上竜巻の増加が特に顕著である。ただし，これら海上竜巻の多くは，その詳細が“不明”となっているのも特徴である。
観測体制の変遷や観測された竜巻の特徴を考慮して，解析に用いるデータの観測期間を以下のように設定した。
 観測体制が強化された 2007～2012/6（5.5 年間）
 観測体制が整備された 1991～2012/6（21.5 年間）
 観測記録が整備された 1961～2012/6（51.5 年間）
上記 3 つの観測期間について，竜巻発生数，年間平均発生数及びその標準偏差を F
スケールごとに調査した結果を表 2.1 に示す。同表の 1～3 段目までは，1961～, 1991～, 2007～2012/6 の結果をそれぞれ表し，小計は F0 から F3 竜巻の発生数の合計，総数は不明（陸上・海上）も含めた合計を表す。
1961 年以降の 51.5 年間で，192 個の竜巻が観測されているが，このうち 5 つの竜
巻は海側の 5km 以遠から竜巻検討地域に入ってきた海上竜巻である。陸側 5km 以遠から当該領域に進入した竜巻は無い。ここでは，ガイド等に基づき，竜巻検討地域に進入あるいは通過した竜巻も発生と見なして解析を行う。
192 個の竜巻のうちの約 21%（40 個）を F1 竜巻が占め，不明は半数以上（118 個）となっている。不明竜巻の多く（98 個）は 2007 年以降の 5.5 年間に観測されており，それらの殆ど（91 個）が海上竜巻である。F0 竜巻についても，その 9 割以上（24 個
中 22 個）が 2007 年以降の観測である。
一方，F2 竜巻については，51.5 年間で 10 個観測されているが，2007 年以降の発生例は無く，観測体制の強化に伴う影響をそれほど受けていないことが示唆される。また，F3 竜巻の観測例が無いのも，本竜巻検討地域の特徴である。
以上の結果を踏まえ，各観測期間のデータを統合して，擬似的な 51.5 年間のデー
タや統計量を F スケールごとに作成した。その基本的な考え方は以下のとおりである。
i. 被害が小さくて見過ごされやすい F0 及び F 不明竜巻は，観測体制が強化された2007 年以降の年間発生数や標準偏差を採用する。
ii. 被害が比較的軽微な F1 竜巻については，観測体制が整備された 1991 年以降の年間発生数や標準偏差を採用する。
iii. 被害が比較的大きく見逃されることが少ない F2,3 竜巻については，観測データが整備された 1961 年以降の全期間の年間発生数や標準偏差を採用する。
iv. 51.5 年間の発生数を，ⅰ～ⅲの観測期間との比率から F スケールごとに推計する。
このようにして得られた結果（以下，疑似データと呼ぶ）を表 2.1 の 4 段目に示す。ここでの小計には，陸上での不明竜巻を含めた。その結果，51.5 年間に発生し6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-2

た竜巻 1187 個のうち，不明も含む陸上竜巻が 333 個，海上竜巻は 853 個と推定された。
竜巻は，被害があって初めてその F スケールが推定されるため，陸上での不明竜
巻（上陸竜巻の F 不明を含む）は被害が少ない F0 竜巻に分類するのが合理的である。
その一方，海上の F スケール不明の竜巻については，その F スケールを推定することは困難であるが，沿岸部近傍での竜巻の発生特性は陸上と海上では類似していると考えられる【参考資料 1】。そこで，以下のような仮定の下に，検討地域の竜巻発生数を推計した。
v. 陸上で発生あるいは上陸した F 不明竜巻は F0 に含める。これにより，全ての陸上竜巻を F0～F3 に分類する。
vi. 沿岸部近傍での海上竜巻の発生特性は，陸上竜巻の発生特性と類似しているとの仮定の下，不明な海上竜巻の発生数を陸上竜巻の F スケール別発生比率で按分する。
このようにして得られた結果を表 2.1 の 5 段目に示す。検討領域における 51.5 年間の竜巻の発生総数は 1187 個，その 8 割以上が F0，1 割強が F1 と推定された。また，
F2 竜巻は，実際の観測数は 51.5 年間で 10 個であったが，海上竜巻を考慮したため，
疑似データでは 36 個に増加している。
また，図 2.1 に示す日本における竜巻強度分布の変遷より，理想的な竜巻強度分布（縦軸：竜巻の発生率，横軸：風速の二乗）は直線上になる。今回の実施した疑似データ作成方法においても，直線となる期間から F スケールごとの使用データを選定しており，適切な方法と考えられる。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-3

表 2.1
竜巻検討地域(沿岸±5km)1961～
2012/6（51.5年間）1991～
2012/6（21.5年間）
2007～
2012/6（5.5年間）疑似
51.5年間（陸上竜巻）
疑似
51.5年間
（全竜巻）

発生数
の統計

小計

期間内総数
平均値（年）
標準偏差（年）CV（年）
期間内総数
平均値（年）
標準偏差（年）CV（年）
期間内総数
平均値（年）
標準偏差（年）CV（年）
期間内総数
平均値（年）
標準偏差（年）CV（年）
期間内総数
平均値（年）
標準偏差（年）
CV（年）

74
1.44
2.25
1.56
46
2.14
3.11
1.45
27
4.91
5.55
1.13
333
6.44
4.75
0.74
1187
23.05
8.97
0.39

竜巻発生数の解析結果
F0
24
0.47
1.75
3.76
24
1.12
2.61
2.34
22
4.00
4.32
1.08
206
4.00
4.32
1.08
969
18.82
8.76
0.47

竜巻スケール
F1
F2
40
10
0.78
0.19
0.90
0.49
1.16
2.52
21
1
0.98
0.05
0.91
0.22
0.93
4.64
5
0
0.91
1.24
1.36
51
10
0.98
0.19
0.91
0.49
0.93
2.52
182
36
3.53
0.70
1.72
0.92
0.49
1.32

不 明
総数
F3
（陸上） （海上） （含む不明）
0
13
105
192
0.25
2.04
3.73
0.71
5.92
7.81
2.83
2.90
2.09
0
12
105
163
0.56
4.88
7.58
1.02
8.49
11.07
1.83
1.74
1.46
0
7
91
125
1.27
16.55
22.73
1.69
11.41
15.10
1.33
0.69
0.66
0
66
853
1186
1.27
16.55
22.99
1.69
11.41
12.36
1.33
0.69
0.54
0
0
0
1187
23.05
8.97
0.39

図 2.1 日本における竜巻強度分布の変遷（出典：気象庁「竜巻等突風の強さの評定に関する検討会」第一回資料 3）6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-4

③年発生数の確率密度分布の設定
設定に当たっては，竜巻は気象事象の中でも極めて稀に発生する事象であり，発生数の変動（標準偏差）が大きい分布であることから，東京工芸大学委託成果にならってポリヤ分布により設定した。なお，ポリヤ分布は，竜巻影響評価ガイドにおいて推奨されているポアソン分布を一般化したものであり，年発生数の年々変動の実態をポアソン分布よりも適合性が高い形で表現できることを確認している。【参考資料 2】(3) 竜巻の被害幅，被害長さの分析
竜巻発生数と同様にして，3 つの観測期間を対象にして，被害幅の観測データを解析した結果を表 3.1 に示す。ここで記載した F 不明とは，被害幅と F スケールの両方
若しくは片方が不明であることを表す。また，気象庁のデータベース上で，被害幅が0m と記録されている竜巻も不明扱いとし，解析対象からは除外した。
本竜巻検討地域では，51.5 年間に 192 個の竜巻が観測されているが，F スケールが分かっているものが 74 個（表 2.1 の 1 段目の小計），F スケールと幅の両方が分かっているものが 55 個（表 3.1 の 1 段目の小計）である。被害幅の解析に利用可能なデータ数は，発生数のデータ数に比べてかなり少ないことが分かる。先に推定した F ス
ケールごとの発生数（表 2.1）との整合性も確保する必要がある。そこで，以下のよ
うにして 51.5 年間の被害幅の統計量を推定した。
① 統計量を確保するために，1961 年以降の観測データを使用し，F スケール
別に被害幅データを抽出する。このデータをもとに，F スケール別に被害幅のデータや平均値・標準偏差を求める（表 3.1 の上段）。
② 各スケール別の 51.5 年間のデータ数は，①で得られる観測値ではなく，
表 2.1 で推定された 51.5 年間の疑似データの発生数とする。
③ 具体的には，①で抽出された F スケール別の被害幅データを大きい順に並び替え※，②で設定した 51.5 年間の発生数分だけ繰り返し集積し，51.5
年間の疑似データ（幅のデータ）を作成する。
④ 作成された疑似データの平均値や標準偏差を求める。
※：51.5 年間の発生数分だけ繰り返し集積する際に，より大きな被害幅データを集積することで保守的なデータとなるように，大きい順に並べ替えた。
このようにして求めた結果を表 3.1 の最下段に示す。F スケール別の平均値や標準偏差は，繰り返しサンプリングを行っている関係で，最上段の観測値とは若干異なっている（若干大きい）。以上により，F スケールごとの被害幅の発生特性を保持しつつ，発生数との整合性を確保することができる。
被害長さについても，被害幅と同様の解析を行った。結果を表 3.2 に示す。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-5

表 3.1 竜巻の被害幅の解析結果
竜巻検討地域(沿岸±5km)1961～
2012/6（51.5年間）1991～
2012/6（21.5年間）
2007～
2012/6（5.5年間）疑似
51.5年間（全竜巻）

竜巻幅の統計 (m)小計

期間内総数
平均値 (m)標準偏差 (m)CV
期間内総数
平均値 (m)標準偏差 (m)CV
期間内総数
平均値 (m)標準偏差 (m)CV
期間内総数
平均値 (m)標準偏差 (m)
CV

55
124
151
1.22
42
123
117
0.96
26
127
116
0.91
1187
121
131
1.08

F0
23
120
125
1.04
23
120
125
1.04
21
126
129
1.03
969
120
123
1.02

竜巻スケール
F1
F2
26
6
113
190
104
349
0.92
1.84
18
1
128
100
116
0
0.91
0.00
5
0
132
54
0.41
182
36
113
190
102
323
0.90
1.70

F3

不 明
総数
（陸上） （海上） （含む不明）
0
32
105
192

0

16

105

163

0

8

91

125

0

0

0

1187

-

表 3.2 竜巻の被害長さの解析結果
竜巻検討地域(沿岸±5km)1961～
2012/6（51.5年間）1991～
2012/6（21.5年間）
2007～
2012/6（5.5年間）疑似
51.5年間（全竜巻）

被害長さの統計(km)小計

期間内総数
平均値 (km)
標準偏差 (km)CV
期間内総数
平均値 (km)
標準偏差 (km)CV
期間内総数
平均値 (km)
標準偏差 (km)CV
期間内総数
平均値 (km)
標準偏差 (km)
CV

57
2.516
4.039
1.61
41
1.502
1.943
1.29
26
1.800
2.300
1.28
1187
1.607
2.697
1.68

F0
23
1.139
1.486
1.30
23
1.139
1.486
1.30
21
1.219
1.533
1.26
969
1.149
1.466
1.28

竜巻スケール
F1
F2
28
6
3.550
2.967
5.243
3.462
1.48
1.17
17
1
2.024
1.000
2.467
0.000
1.22
0.00
5
0
4.240
3.618
0.85
182
36
3.780
2.967
5.287
3.205
1.40
1.08

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-6

F3

不 明
総数
（陸上） （海上） （含む不明）
0
30
105
192

0

17

105

163

0

8

91

125

0

0

0

1187

-

(4) 竜巻風速，被害幅，被害長さの確率分布，相関係数
竜巻ハザードを評価するためには，一つの竜巻が発生した際の，竜巻風速・被害幅・
被害長さの確率分布が必要となる。そこで，本竜巻検討地域における 51.5 年間の竜巻の発生数・被害幅・被害長さのデータ（表 4.1）を用いて各確率密度分布を求める。
その際，竜巻影響評価ガイド並びに東京工芸大学委託成果を参照して，確率密度関数が対数正規分布にしたがうものとした。
①竜巻風速の確率密度分布
F スケールの竜巻風速には幅があるため，具体的な風速の設定方法には任意性があり，F スケールの範囲内のある値（中央値等）に設定する方法や F スケールの風速範
囲内で一様に分布すると仮定する方法などが考えられる。
図 4.1 に竜巻風速が中央値に集中した場合（黒い実線）及び一様に分布するとした場合（赤い実線）について，風速の分布形（超過確率）を推定した結果を示す。●印
は，各 F スケール下限値における観測値（疑似 51.5 年間データ）の超過確率を表しており，例えば F1 の下限値（33m/s）以上となる確率は約 0.2 である。また，○印は，F3 が 1 個観測された場合を仮定してプロットをした。
ハザード解析においては，特定の風速以上となる確率が重要であることから，●印で表された観測値ベースの超過確率と適合度が高い分布形が望ましい。図 4.1(a)の○印も含めて評価すると，一様分布の方が中央値の場合よりも適合度が良いと言える。
また，後述のハザード解析において，竜巻風速が中央値に集中した場合及び一様に分布するとした場合で計算した結果，図 4.2 のとおり風速設定を一様分布とした方が中央値で代表させる場合よりも厳しいハザード曲線となっている。
以上より，ハザードを保守的に評価するとの観点から，風速分布としては一様分布を採用した。風速分布を一様分布とした場合の竜巻風速の確率密度分布，年超過確率分布の算定結果を図 4.3 に示す。
②竜巻の被害幅の確率密度分布
竜巻の被害幅は，竜巻風速とは異なり具体的な値が直接観測されていることから，任意性はなく，観測値から作成した疑似データに基づき，確率密度分布を推定する。
竜巻の被害幅の確率密度分布，年超過確率分布の算定結果を図 4.4 に示す。算定結果
は，年超過確率の図より観測結果を適切に推定できていることがわかる。
③竜巻の被害長さの確率密度分布
竜巻の被害長さは，竜巻風速とは異なり具体的な値が直接観測されていることから，任意性はなく，観測値から作成した疑似データに基づき，確率密度分布を推定する。
竜巻の被害長さの確率密度分布，年超過確率分布の算定結果を図 4.5 に示す。算定結
果は，年超過確率の図より観測結果を適切に推定できていることがわかる。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-7

ハザード曲線を算定する際，2 変量又は 3 変量の確率分布関数を対象とするため，
竜巻風速，被害幅，被害長さの相関係数の検討を実施した。相関係数は，1961 年以降の観測データで，3 変量が同時に観測されているデータを用いるのが理想的であるが，十分なデータ数を確保するため，風速と幅のみが観測されているデータ等，2 変量の比較が行える観測データも併せて用いて相関係数を算定した。なお，竜巻風速，被害幅，被害長さの確率密度分布の推定では，発生頻度が重要であるために繰り返しサン
プリングを行ったデータを用いたが，以下の理由により，相関係数の推定ではそのよ
うな措置を行わず，観測の元データをもとに推定した。
F スケール不明や F0 竜巻では，被害規模が小さいために被害幅や被害長さの観測データが F2 竜巻に比べて得られる機会が少なく，ばらつきも大きいものと考えられる。
そのようなデータをサンプリングにより増やすと，F2 竜巻で見られる相関の高さが反映されない算定結果になることが懸念される。
表 4.2 に示す算定結果によれば，本竜巻検討地域では，竜巻風速と被害長さには相関係数 0.31 程度，被害幅と被害長さには，0.46 程度の相関が認められた。相関を求めた際のデータ数，平均値，標準偏差及び相関係数を表 4.2 に示す。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-8

表 4.1

竜巻検討地域における竜巻パラメータ（51.5 年間の推定結果）
パラメー
タ

発生数
疑似
51.5年間
（全竜巻）

被害幅

被害長

統計量
期間内総数
平均値（年）
標準偏差（年）CV（年）
期間内総数
平均値 (m)標準偏差 (m)CV
期間内総数
平均値 (km)
標準偏差 (km)
CV

小計
1187
23.05
8.97
0.39
1187
121
131
1.08
1187
1.607
2.697
1.68

F0
969
18.82
8.76
0.47
969
120
123
1.02
969
1.149
1.466
1.28

竜巻スケール
F1
F2
182
36
3.53
0.70
1.72
0.92
0.49
1.32
182
36
113
190
102
323
0.90
1.70
182
36
3.780
2.967
5.287
3.205
1.40
1.08

F3
0
0
0
-

表 4.2(1) 相関係数算定に用いた竜巻風速，被害幅，被害長さのデータ数（単位：個）
データ数

風速

被害幅

被害長さ

風速

74

55

57

被害幅

55

59

54

被害長さ

57

54

59

表 4.2(2)

竜巻風速，被害幅，被害長さの相関係数（単位なし）

相関係数

風速

被害幅

被害長さ

風速

1.000

-0.050*

0.312

被害幅

-0.050*

1.000

0.462

被害長さ

0.312

0.462

1.000

*風速と被害幅は無相関との知見が得られたため，ハザード算定の際には，相関係数 0 として計算

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-9

(a)超過確率(b)確率密度関数（左：推定値，右：観測値）
図 4.1 竜巻風速の確率分布の推定結果と観測値の比較

図 4.2 風速設定の違いによる竜巻最大風速のハザード曲線の比較（海側，陸側 5km 範囲）

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-10

図 4.3(1) 竜巻風速の確率密度分布

図 4.3(2)

竜巻風速の年超過確率分布※：観測値が存在しない被害幅では，観測値の超過確率は変化しない。
（被害長さでも同様）

図 4.4(1) 被害幅の確率密度分布

図 4.5(1) 被害長さの確率密度分布

図 4.4(2)図 4.5(2)6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-11

被害幅の年超過確率分布

被害長さの年超過確率分布

(5) 竜巻影響エリア
竜巻影響エリアは，柏崎刈羽原子力発電所の号炉ごとに設定する。号炉ごとのすべての評価対象施設の設置面積の合計値及び推定される竜巻被害域(被害幅，被害長さから設定)に基づいて，竜巻影響エリアを設定する。
図 5.1 に柏崎刈羽原子力発電所６号炉の竜巻影響エリア，図 5.2 に 7 号炉の竜巻影
響エリアを示す。竜巻影響エリアは，柏崎刈羽原子力発電所６号又は７号炉の評価対象施設を含む長方形エリアの対角線長さが約 260m であることを考慮して，各号炉の評価対象施設を包絡する円形のエリア（直径 300m，面積約 7.1×104m2）として設定する。なお，竜巻影響エリアを円形とするため，竜巻の移動方向には依存性は生じない。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-12

防護上の観点又は機密に係わる事項を含む為，公開できません

図5.1

6号炉 竜巻影響エリア

図5.2

７号炉 竜巻影響エリア

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-13

(6) ハザード曲線の算定
東京工芸大学委託成果によれば，Wen and Chu が竜巻に遭遇し，かつ竜巻風速がある値以上になる確率モデルの推定法を提案している。竜巻の発生がポアソン過程に従うと仮定した場合，竜巻の年発生数の確率分布は，(6.1)式に示すポリヤ分布の適合性が良いとされている。本ハザード曲線の算定においても，東京工芸大学委託成果にならって適合性の良いポリヤ分布により設定した。
P (N ) TN 1(T ) N
1  T  N  1 /   1   k 
N!
k 1

(6.1)

ここで，
N ：竜巻の年発生数

T

：竜巻の年平均発生数：年数：竜巻の年発生数の標準偏差
 2

 1
 1 
 
 



 

(6.2)

対象とする構造物が，T 年以内にいずれかの竜巻に遭遇し，その竜巻の風速が V0 以
上となる確率は式(6.1)から導出され以下の式(6.3)となる。
1 / 
PV , T ( D)  1  1  R(V0 )T 
0D
：対象とする構造物が風速 V0 以上の竜巻に遭遇する事象
R(V0)：リスク評価対象構造物が１つの竜巻に増遇し，竜巻風速が V0 以上となる
確率
R(V0 ) EDA(V0 )
A0

(6.3)

DA(V0)：竜巻による構造物の被害面積
E[DA(V0)]：DA(V0)の期待値
A0：リスクの評価対象とする地域の面積
次に，E[DA(V0)]の求め方を説明する。
１個の竜巻の風速が V0 以上となる面積 DA(V0)は以下のように表される。
DA(Vo)  WL  HL  WG  AB ; Vi  Vo
DA(Vo)  0; Vi  Vo(6.4)

ここで，W は竜巻の被害幅，L は被害長さ，A,B は構造物の寸法，H と G は竜巻の被害幅や被害長さ方向への構造物の投影長さである。
上記の関係を，竜巻風速・被害幅・被害長さ・竜巻移動方向の確率分布を用いると，式(6.5)のように表すことができる。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-14

 E DA(V0 )    W (V0 ) l f (V , w, l ) dV dw dl
0 0 V02  

2     H ( ) l f (V , l , ) dVdl d    W (V0 )G ( ) f (V , w, ) dVdw d
0 0 V0(6.5)

0 0 V0 AB  f (V )dV
V0

ここで，
V：竜巻最大風速
w：竜巻の被害幅
l ：竜巻の被害長さ
α：竜巻の移動方向
f（・）：確率密度分布
H ( )  B | s i n|  A | c os|
G ( )  A | s i n|  B | c os|

1 / 1.6

V 
W (V0 )   m i  n
 V0 

(6.6)

w

式(6.5)の右辺第 1 項は，被害幅と被害長さの積，即ち被害面積を表しており，いわゆる点構造物に対する被害，第 2 項と第 3 項は，被害幅・被害長さと構造物寸法の積，即ち面構造物あるいは線状構造物の被害面積を表す。竜巻の幅は長さに比べて短いため，第 3 項の寄与は第 2 項に比べて１オーダー小さい。第 4 項は建物面積 AB に依存する項である。
W(V0)は，竜巻の被害幅のうち風速が V0 以上となる部分の幅であり，式(6.6)により算出される。この式により，被害幅内の風速分布に応じて被害様相に分布があることが考慮されている。Vmin は，竜巻被害が発生する最小風速であり，Garson は galeintensity velocity と呼んでいる（Gale とは非常に強い風の意）。米国の気象局（National Weather Service）では，34～47 ノット（17.5～24.2m/s）とされている。
日本の気象庁では，気象通報にも用いられている風力階級において，風力 8 が疾強風
（gale, 17.2～20.7m/s），風力９は大強風（strong gale, 20.8～24.4m/s）と分類されており，風力９では「屋根瓦が飛ぶ。人家に被害が出始める」とされている。以上より，これらの風速を包括するよう，Vmin=25m/s とした。この値は，F0（17～32m/s）のほぼ中央値に相当する。なお，この値よりも小さな Vmin
（例えば，F0 の最小風速 17m/s）を用いると，風速 V0 以上となる被害面積は小さくなる。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-15

また，H(α)及び G(α)はそれぞれ，竜巻の被害長さ及び被害幅方向に沿った面に竜巻影響評価対象構造物を投影したときの長さである。5 節にて竜巻影響エリアを円形（直径 D0）で設定しているため，竜巻の移動方向には依存せず，一定値となる。
H ( )  G ( )  D0
(6.7)
したがって，式(6.5)は式(6.5’)と表すことができる。
E DA(V0 )   W (V ) l f (V , w, l ) dV dw dl
0

0 0 V0


 D0



  l f (V , l ) dVdl  D  W (V ) f (V , w) dVdw
0

0 V0

0

(6.5’)0 V0 ( D0  / 4)2

 f (V )dVV0

2 変量，3 変量の対数正規分布は，以下の式(6.8)又は式(6.9)のように表される。
μ，σ，ρは，ln(x)，ln(y)，ln(z)の平均値，標準偏差及び相関係数であり，本評価では 4 節にて求めた竜巻風速，被害幅，被害長さの確率密度分布の平均値，標準偏差及び相関係数をμ，σ並びにρに適用して，同時確率密度関数 f を定めた。
f ( x, y ) 12 x y2 ln( x)    2
 ln( x)   x  ln( y )   y   ln( y )   y  
1
1

x








exp 

2




 

 
 
 2 1   2   xyy
1   2 xy
x



 
 







(6.8)
1

f ( x, y , z ) 

2 

3/ 2


 x y  xy  x z  xz
 x y  xy
 y2
 y z  yz
 x z  xz  y z  yz
 z2
2
x

1/ 2



1
xyz

1

  x2 x y  xy  x z  xz   ln(x) -  x 


 1


 exp  ln( x)   x ln( y )   y ln( z )   z    x y  xy
 y2
 y z  yz   ln(y) -  y      
 2
 z2   ln(z) - z y z yz
 x z xz



(6.9)

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-16

(7) 竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速(VB2)
以上より，ハザード曲線の算定結果を図 7.1 に示す。竜巻最大風速のハザード曲線
により設定する最大風速 VB2 は，ガイドを参考に年超過確率 10-5 に相当する竜巻風速
は，59m/s とする。
また，使用した竜巻の統計データの不確実性については検討を実施しており，F ス
ケール不明の海上竜巻の発生数は，陸上竜巻の F スケール別発生比率で按分して取り扱っているが，竜巻検討地域を「北海道から山陰地方にかけての日本海沿岸」にすることに伴う竜巻ハザード曲線算出のためのデータの不確実性（日本海側は F スケール
不明の海上竜巻が多い）を踏まえ，参照する年超過確率を 10-5 から一桁下げた年超過
確率 10-6 における風速である 76m/s を VB2 とする。
なお，ガイドで要求されている，1km ごとの短冊領域でのハザード曲線による最大
風速 VB2 算定については，評価を実施したものの，その技術的説明性が乏しいと考え，
VB の設定には使用しないものとした。【参考資料 3】
また，不確実さ要素のハザード算定結果への影響を検討した。【参考資料 5】
図 7.2(a)に示した，データ，確率分布形選択及びデータ量が少ないことによる不確
実さを表したハザード曲線により，これらの不確実さが十分小さいことを確認した。
さらに，疑似データに F3 竜巻を 4 個追加した感度解析結果を図 7.2(b)に示す。この場合の年超過確率 10-5 に相当する竜巻風速は 62.2m/s となり，かなり保守的な仮定をおいてもハザードへの影響は限定的であることから，データの高い安定性を確認した。

竜巻風速 [m/s]
30

40

50

60

70

80

90

100

110

1.E+00
1.E-01

年
超過確率

1.E-02
1.E-03
1.E-04
1.E-05
1.E-06
1.E-07
1.E-08

図7.1

竜巻最大風速のハザード曲線（海側，陸側5km範囲）

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-17

30

40

竜巻風速 (m/s)
50
60
70

80

90

100

1.E-03
基本ケース
バイアス補正後
全パラメータ+1σ

1.E-04年
超過 1.E-05
確率
1.E-06

1.E-07(a) バイアス補正後及び全パラメータ＋1σのハザード

30

40

竜巻風速 (m/s)
50
60
70
80

90

1.E-03
基本ケース

年 1.E-04
超過確 1.E-05
率

日本海F3を4個追加

1.E-06
1.E-07(b) 竜巻風速の年超過確率分布
図7.2 ハザード不確実さ検討結果

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-18

100

【参考資料１】海上の F スケール不明竜巻の按分方法の妥当性について
51.5 年間の疑似データを推定する際に，海上で発生した F スケール不明竜巻（非上陸竜巻）を，F スケールが判明している陸上竜巻（含む上陸竜巻）の F スケールごとの発生比率で按分している。そこでは，沿岸部近傍での竜巻の発生特性は陸上と海上とでは類似している，と仮定している。他の合理的な按分方法も無いのが実情ではあるが，観測結果をもとに，この仮定の妥当性について考察する。
ここでは，陸上で発生した竜巻（以後，陸上竜巻と呼ぶ）と，水上で発生しその後上陸した竜巻（以後，上陸竜巻と呼ぶ）を区別して考える。
表１及び図１は，陸上竜巻，上陸竜巻及び（陸上＋上陸）竜巻のそれぞれの竜巻区分に対して，F0, F1, F2 以上の竜巻が占める割合である。全国の上陸竜巻の場合，F
スケールごとの割合はそれぞれ 30, 45, 24％となっており，陸上竜巻との間に大きな差は無い（数％以内）。上陸竜巻は海上で発生した竜巻であることから，海上での F
スケール不明竜巻の F スケールごとの発生割合は，上陸竜巻の発生割合と同様だと考えられる。
上陸竜巻と陸上竜巻の発生割合に大きな差は見られないことは，海側と陸側の F ス
ケールごとの発生割合が類似していることを示唆している。従って，海上での F 不明
竜巻を，陸上竜巻（あるいは（陸上＋上陸）竜巻）の発生割合で按分する手法は妥当な方法だと考えられる。
一方，日本海側の上陸竜巻の場合，F スケールごとの割合はそれぞれ 50, 34, 16%であり，陸上竜巻の値と 10～20%程度異なる。日本海側の場合，F0 の割合が全国の値に比べて大きく，逆に F スケールの大きな竜巻の割合が同程度少なくなっており，地域的な特性が見られる。上陸竜巻と陸上竜巻の割合の差が，地域特性によるものかデータ数が少ないことによるものか判断できないが，（陸上＋上陸）竜巻の割合は，全国の値に比較的近くなる（F0 の数が多いという地域特性は残る）。したがって，（陸上＋上陸）竜巻の割合で按分する本手法は，データ数が少ない場合にも有効な手法だと考えられる。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-参考 1-1

表１

F スケールごとの竜巻発生数の割合(a) 全国沿岸±5km

発生数の割合（％）

Ｆ０ (+不
明)

Ｆ１

Ｆ２以上

陸上竜巻

32

50

18

上陸竜巻

30

45

24

（陸上＋上陸）

32

48

20

(b) 日本海側
発生数の割合（％）

Ｆ０ (+不
明)

Ｆ１

Ｆ２以上

陸上竜巻

38

53

9

上陸竜巻

50

34

16

（陸上＋上陸）

43

46

11

陸上竜巻

上陸竜巻

（陸上＋上陸）

陸上竜巻

60

上陸竜巻

（陸上＋上陸）60

51.5年間の観測値
全国±5km

50
40

40

30

30

20

20

10

10

0

51.5年間の観測値
日本海側

50

0
Ｆ０ (+不明)

(a)

Ｆ１

Ｆ２以上

Ｆ０ (+不明)

全国±5kmＦ１(b) 日本海側
日本海側

全国（±5km）

60

51.5年間の観測値
発 50
生
数 40
の
30
割
合
20

（
％ 10
）
0
Ｆ０ (+不明)Ｆ１

Ｆ２以上(c) （陸上＋上陸）竜巻
図１ F スケールごとの発生数の割合

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-参考 1-2

Ｆ２以上

【参考資料 2】
竜巻発生数の確率分布（ポアソン，ポリヤ分布）がハザード結果に及ぼす影響
1. 竜巻発生確率とハザード曲線
Wen and Chu は，竜巻に遭遇し，かつ竜巻風速がある値以上となる確率の推定法を提案している。それによれば，竜巻の発生がポアソン過程に従うと仮定した場合，竜巻の年発生数の確率分布はポアソン分布若しくはポリヤ分布に適合する。
ポアソン分布： PT ( N ) (T ) Nexp( T )
N!

(1)

N 1
(T ) N
1  T ( N 1/  )  1  k 
(2)
N!
k 1
ここで，N は竜巻の年発生数，νは竜巻の年平均発生数，T は年数である。
また，T 年以内にいずれかの竜巻に遭遇し，Vo 以上の竜巻風速に見舞われる確率

ポリヤ分布： PT ( N ) 

PVo,T ( D) は次式で表される。

ポアソン分布： PVo,T ( D)  1  expR(Vo)T (3)ポリヤ分布： PVo,T ( D)  1  1  R(Vo)T 1 / (4)

ここで，R(Vo)は，検討対象とする構造物が，ある一つの竜巻に遭遇し，竜巻風速が Vo 以上となる確率である。
2. ポアソン分布とポリヤ分布
ポアソン過程とは，ある現象がランダムに起こる場合に，今までの発生状況がそれ以降の発生に影響を与えず，かつ発生が時間的に一様に推移する現象を表す数学的モデルであり，以下のような仮定に基づいている。
① 事象は時間・空間のいかなる場所でもランダムに発生する② 与えられた時間・空間の区間内で，事象の発生は他の任意の区間に対して独立である③ 微小区間Δt における事象発生確率はΔt に比例する。Δt の間に事象が 2 回以上発生する確率は無視できる
ポアソン分布に従う現象例としては，交通事故件数，大量生産の不良品数，火災件
数，遺伝子の突然変異等数多くある。ポアソン分布の分散は平均値に等しいが，観測される現象の中には，その分散が平均値から外れている現象もある。
ポリヤ分布は，分散と平均値が異なるような現象への適合度が高く，βが大きい場
合は分散の大きな分布形を表し，β0 のときにはポアソン分布に近づく。Thom(1963) は，米国中部を対象とした竜巻発生数の分析を行い，ポアソン過程が実態と

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-参考 2-1

乖離する場合があることを指摘するとともに，ポリヤ分布による適合性が高いことを示した。また，東京工芸大学委託成果では，陸上竜巻（含む上陸竜巻）及び水上竜巻のいずれに対しても，ポリヤ分布の適合度が高いことを示した。
ポリヤ分布は，疫病の流行，ある単語を含む文書数を数える文書頻度等の言語処理等に活用されており，ある事象が起こった場合に，それによって周囲にも現象が起こりやすくなる現象（弱い伝播性）が考慮されている。竜巻の場合では，前線や台風により竜巻が発生した場合，同時多発的に複数の竜巻が発生する（tornado outbreakと呼ばれる）状況が考えられる（Wen and Chu, 1973）。
3.

確率論から見た近似式

式(3)(4)に基づき，ポアソン分布とポリヤ分布に基づく竜巻ハザードを実際に計算すると，両者にほとんど違いが見られない。以下では，その理由について考察する。
ある一つの竜巻に遭遇し，竜巻風速が Vo 以上となるような被害を受ける確率をR(Vo) とすると，このような竜巻被害を受けない確率は次式で表される。

被害を受けない確率  1  R(V0 )(5)

同様に，N 個の竜巻が発生したときに，いずれの竜巻に対しても被害を受けない確率は次式で表される（独立性を仮定）。

 N個の竜巻で被害を受け ない確率   1  R(V0 )N(6)

逆に，N 個の竜巻が発生したときに，いずれかの竜巻により被害（最低 1 回，最大 N回）を受ける確率は次式となる。

N個のいずれかの竜巻で被害を受ける確率  1  1  R(V0 )N(7)

したがって，1 年間に N 個の竜巻が発生する確率を P(N)とすると，これによる被害確率は，

 1   1  R(V ) P( N )
N

(8)

0

となる。R(Vo)が十分小さければ，上式は次のように近似できる。

 1   1  R(V ) P( N )  R(V )  N  P( N )
N

0

0

(9)

ここで，次の近似を用いている。

 1  R(V0 )N  1  N  R(V0 )(10)

竜巻被害の場合，R(Vo)は通常 10-3 以下であるから，式(10)の近似は非常に良い精度で成り立つ。
以上のことから，式(9)より，1 年間にいずれかの竜巻により被害を受ける確率は次6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-参考 2-2

式で近似できる。




N 1

N 1

PVo ( D)   [ R(V0 )  N  P( N )]  R(V0 ) [ N  P( N )]   R(V0 )(11)

即ち，被害確率は竜巻発生数の平均値νのみに依存し，標準偏差は勿論，確率分布にも無関係であり，ポリヤ分布とポアソン分布によるハザードの結果は一致することが理解できる。
4. ポアソン分布とポリヤ分布のハザードの近似式
3.では，確率論的な観点だけで近似式を誘導したが，ここでは式(3)(4)の近似式を直接求め，上記の結果を検証する。
式(8)の P(N)としてポアソン分布を仮定し，

 1   1  R(V ) P( N )  P( N )   1  R(V ) P( N )
N

N

0

0

 P( N )   1  R(V0 )

N

N
N!

exp(  )  P( N ) ( R(V0 )) N
exp(  )N!

(12)となることを考慮すると，式(11)の厳密な式は以下のとおりである。
(  R(V0 )) N
PVo ( D)    P( N ) exp(  )
N!
N 1 
 1  exp  R(V0 )  exp(  )
(13)

 1  exp( R(V0 ))即ち，ポアソン分布によるハザード評価の式(3)が導かれる。ここで，次の関係式を用いている。
xn
n 0 n !

exp( x)  (14)

したがって，式(3)（あるいは式(13)）は，式(14)を用いると，
 (R(V0 )) (R(V0 )) 2

PVo ( D)  1  exp( R(V0 ))  1  1 

 


1!
2!



(15)

と表され，R(Vo)が小さい場合は，次式で近似できる。

PVo ( D)  R(V0 )(16)ポリヤ分布の場合も同様に，一般の 2 項定理を用いると，次式で近似できる。

PVo ( D)  1  1  R(Vo)

1 / 

 1
 1  (1    R(Vo)  )
 

(17)

 R(V0 )以上のことから，竜巻のように一つの竜巻に対する被害確率が非常に小さな現象に

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-参考 2-3

対しては，年被害確率は竜巻発生数の平均値にのみ依存し，発生数の確率分布形状にはほとんど無関係であることが分かる。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-参考 2-4

【参考資料 3】
1km ごとの領域での竜巻ハザード曲線について
1.

保守性を考慮したハザード曲線の算定
竜巻発生確認数のばらつきや F スケールの偏りがあることから，ハザード曲線に保守性を持たせるために，以下のような条件で算定を行った。計算に使用するパラメー
タは表 1.1 に示す。
・ 竜巻発生数は，竜巻検討地域外で発生して竜巻検討地域内に移動した竜巻である
通過竜巻もカウント
・ 被害幅及び被害長さは，それぞれ1km範囲内の被害幅及び被害長さを用いる・ 海側の竜巻発生位置は不明な場合が多く，竜巻移動経路が短冊を横切る長さを精度良く求められないため，海側0-1kmのセグメント長さの評価に陸側0-1km短冊の値を代用する方法を用いる
表 1.1
竜巻検討地域（1km
ごとエリア）（1km毎エリア）

陸 0-1km
陸 1-2km
陸 2-3km
陸 3-4km
陸 4-5km
海 0-1km

保守的なハザード曲線算定に用いるパラメータ
統計量
平均値
標準偏差
平均値
標準偏差
平均値
標準偏差
平均値
標準偏差
平均値
標準偏差
平均値
標準偏差

発生数
(個)
4.41
3.40
1.90
2.17
1.98
1.58
1.09
0.79
0.87
0.99
8.99
4.93

風速
(m/s)
28.5
9.7
29.4
8.6
28.1
8.8
30.6
8.6
31.3
9.0
28.0
9.3

幅
(m)
128
154
197
173
174
180
213
216
299
247
100
120

長さ
(m)
632
448
766
434
684
366
861
310
1029
132
632
448

U～W

相関係数
U～L

W～L

（検討地域±5kmの値を代用）

以上の条件で算定したハザード曲線を海側，陸側 5km 範囲内でのハザード曲線と併せて図 1.1 に示す。
図 1.1 より，年超過確率 10-5 に相当する風速が最も大きく評価されたのは，海側 0～1km 範囲での 58.4m/s であった。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-参考 3-1

陸0-1km

陸1-2km

陸2-3km

陸3-4km

陸4-5km

海0-1km

沿岸±5km

竜巻風速 [m/s]
30

40

50

60

70

80

90

100

110

1.E-03

年 1.E-04
超過
1.E-05
確率1.E-06

1.E-07

1.E-08図 1.1

1km 範囲ごとのハザード曲線と±5km 範囲のハザード曲線

表1.2

年超過確率10-5に対応した竜巻風速

短冊ケース

竜巻風速[m/s]

陸0-1km55.2

陸1-2km48.7

陸2-3km47.2

陸3-4km46.4

陸4-5km47.1

海0-1km58.4（参考）海側及び陸側各±5km

58.3

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-参考 3-2

参考に陸側 0～1km，1～2km，2～3km，3～4km，4～5km，海側 0～1km の竜巻発生・通過数を表 1.3～1.8 に示す。
表 1.3
竜巻検討地域(陸0-1km)1961～
2012/6（51.5年間）1991～
2012/6（21.5年間）

2007～
2012/6（5.5年間）疑似
51.5年間（陸上竜巻）

疑似
51.5年間
（全竜巻）

発生数
の統計

小計

1961～
2012/6（51.5年間）1991～
2012/6（21.5年間）

2007～
2012/6（5.5年間）疑似
51.5年間（陸上竜巻）

疑似
51.5年間（全竜巻）

竜巻スケール

不 明

F0

F1

F2

F3
-

期間内総数
平均値（年）
標準偏差（年）

47
0.91
1.51

15
0.29
1.13

23
0.45
0.61

9
0.17
0.43

CV（年）
期間内総数

1.65
28

3.89
15

1.37
12

2.47
1

-

平均値（年）
標準偏差（年）

1.30
2.03

0.70
1.69

0.56
0.60

0.05
0.22

-

CV（年）

1.56

2.43

1.08

4.64

期間内総数
平均値（年）
標準偏差（年）

17
3.09
3.63

14
2.55
2.81

3
0.55
0.88

0

CV（年）
期間内総数
平均値（年）

1.17
227
4.37

1.11
132
2.55

標準偏差（年）

3.40

CV（年）
期間内総数

0

1.62
29
0.56

-

-

9
0.17

2.81

0.60

0.43

0.78
227

1.11
189

1.08
29

2.47
9

-

平均値（年）
標準偏差（年）

4.37
3.40

3.64
3.32

0.56
0.60

0.17
0.43

CV（年）

0.78

0.91

1.08

2.47

総数

（海上）

（含む不明）

0

59
1.15
1.90

12
0.23
0.71

0

-

発生数
の統計

（陸上）
0

-

表 1.4
竜巻検討地域(陸 1-2 km)

陸側 0-1km 範囲の竜巻発生・通過数

-

3.03
11

-

0.51
1.02

-

2.00

-

0

6
1.09
1.77

1.66
39
1.81
2.63
1.45

0
-

23
4.18
4.70

-

-

1.62
57
1.09

-

1.12
227
4.37

-

1.77

-

3.40

1.62
0

-

-

-

-

4.37
3.40

-

-

-

0.78

0

0

0

0

0.78
227

陸側 1-2km 範囲の竜巻発生・通過数
小計

竜巻スケール

不 明

F0

F1

F2

F3
-

期間内総数
平均値（年）
標準偏差（年）

29
0.56
1.13

9
0.17
0.76

17
0.33
0.59

3
0.06
0.24

CV（年）
期間内総数

2.01
18

4.37
9

1.78
8

4.06
1

-

平均値（年）
標準偏差（年）

0.84
1.58

0.42
1.15

0.37
0.59

0.05
0.22

-

CV（年）

1.89

2.76

1.58

4.64

期間内総数
平均値（年）
標準偏差（年）

12
2.18
2.84

8
1.45
2.08

4
0.73
0.86

0

CV（年）
期間内総数
平均値（年）

1.30
98
1.88

1.43
75
1.45

標準偏差（年）

2.17

CV（年）
期間内総数

（陸上）
0

0

1
0.02
0.14

総数

（海上）

（含む不明）

0

30
0.58
1.13

-

7.18
0

-

-

-

0

0

0.84
1.58

0

-

1.94
18

1.89
0

-

1.19
20
0.37

-

-

3
0.06

-

-

-

1.30
98
1.88

2.08

0.59

0.24

-

-

-

2.17

1.15
98

1.43
75

1.58
20

4.06
3

-

平均値（年）
標準偏差（年）

1.88
2.17

1.45
2.08

0.37
0.59

0.06
0.24

-

-

-

1.88
2.17

CV（年）

1.15

1.43

1.58

4.06

-

-

-

1.15

0

0

0

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-参考 3-3

-

12
2.18
2.84

-

0

0

0

1.15
98

表 1.5
竜巻検討地域(陸 2-3 km)
1961～
2012/6（51.5年間）1991～
2012/6（21.5年間）

2007～
2012/6（5.5年間）疑似
51.5年間（陸上竜巻）

疑似
51.5年間
（全竜巻）

発生数
の統計

小計

1961～
2012/6（51.5年間）1991～
2012/6（21.5年間）

2007～
2012/6（5.5年間）疑似
51.5年間（陸上竜巻）

疑似
51.5年間（全竜巻）

竜巻スケール

不 明

F0

F1

F2

F3
-

期間内総数
平均値（年）
標準偏差（年）

25
0.49
1.00

10
0.19
0.66

13
0.25
0.56

2
0.04
0.20

CV（年）
期間内総数

2.07
16

3.41
10

2.21
6

5.02
0

-

平均値（年）
標準偏差（年）

0.74
1.37

0.47
0.97

0.28
0.56

-

-

-

CV（年）

1.84

2.09

2.00

期間内総数
平均値（年）
標準偏差（年）

12
2.18
2.22

9
1.64
1.46

3
0.55
0.88

CV（年）
期間内総数
平均値（年）

1.02
102
1.95

0.89
85
1.64

標準偏差（年）

1.58

CV（年）
期間内総数

（陸上）
0

（含む不明）

0

25
0.49
1.00

0
-

-

0

0

0

-

0

総数

（海上）

-

0

0.74
1.37

0

1.84
0

-

12
2.18
2.22

-

1.62
15
0.28

-

-

2
0.04

-

-

-

1.02
102
1.95

1.46

0.56

0.20

-

-

-

1.58

0.81
102

0.89
85

2.00
15

5.02
2

-

-

-

平均値（年）
標準偏差（年）

1.95
1.58

1.64
1.46

0.28
0.56

0.04
0.20

-

-

-

1.95
1.58

CV（年）

0.81

0.89

2.00

5.02

-

-

-

0.81

発生数
の統計

-

2.07
16

-

表 1.6
竜巻検討地域(陸 3-4 km)

陸側 2-3km 範囲の竜巻発生・通過数

0

0

0

0

0

0

0.81
102

陸側 3-4km 範囲の竜巻発生・通過数
小計

竜巻スケール

不 明

F0

F1

F2

F3
-

期間内総数
平均値（年）
標準偏差（年）

20
0.39
0.66

4
0.08
0.27

15
0.29
0.57

1
0.02
0.14

CV（年）
期間内総数

1.71
11

3.48
4

1.97
7

7.18
0

-

平均値（年）
標準偏差（年）

0.51
0.75

0.19
0.40

0.33
0.57

-

-

-

CV（年）

1.46

2.15

1.77

期間内総数
平均値（年）
標準偏差（年）

7
1.27
1.04

4
0.73
0.55

3
0.55
0.88

CV（年）
期間内総数
平均値（年）

0.82
56
1.07

0.75
38
0.73

標準偏差（年）

0.79

CV（年）
期間内総数

（陸上）
0

0

20
0.39
0.66

-

-

0

-

-

（含む不明）

0
-

0

0

総数

（海上）

-

0

0

0.51
0.75

0

-

1.71
11

1.46
0

-

-

1.62
17
0.33

-

-

1
0.02

-

-

-

0.82
56
1.07

0.55

0.57

0.14

-

-

-

0.79

0.74
56

0.75
38

1.77
17

7.18
1

-

-

-

平均値（年）
標準偏差（年）

1.07
0.79

0.73
0.55

0.33
0.57

0.02
0.14

-

-

-

1.07
0.79

CV（年）

0.74

0.75

1.77

7.18

-

-

-

0.74

0

0

0

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-参考 3-4

-

7
1.27
1.04

0

0

0

0.74
56

表 1.7
竜巻検討地域(陸 4-5 km)
1961～
2012/6（51.5年間）1991～
2012/6（21.5年間）

2007～
2012/6（5.5年間）疑似
51.5年間（陸上竜巻）

疑似
51.5年間
（全竜巻）

発生数
の統計

小計

1961～
2012/6（51.5年間）1991～
2012/6（21.5年間）

2007～
2012/6（5.5年間）疑似
51.5年間（陸上竜巻）

疑似
51.5年間（全竜巻）

竜巻スケール

不 明

F0

F1

F2

F3
-

期間内総数
平均値（年）
標準偏差（年）

15
0.29
0.64

2
0.04
0.20

12
0.23
0.62

1
0.02
0.14

CV（年）
期間内総数

2.20
8

5.02
2

2.65
6

7.18
0

-

平均値（年）
標準偏差（年）

0.37
0.74

0.09
0.30

0.28
0.71

-

-

-

CV（年）

1.98

3.20

2.55

期間内総数
平均値（年）
標準偏差（年）

6
1.09
1.16

2
0.36
0.55

4
0.73
1.28

CV（年）
期間内総数
平均値（年）

1.06
45
0.84

1.50
19
0.36

標準偏差（年）

0.99

CV（年）
期間内総数

0

0

1.76
15
0.28

-

-

1
0.02

0.55

0.71

0.14

1.18
45

1.50
29

2.55
15

平均値（年）
標準偏差（年）

0.84
0.99

0.55
0.69

CV（年）

1.18

1.27

総数

（海上）

（含む不明）

0

16
0.31
0.65

1
0.02
0.14

0

-

発生数
の統計

（陸上）
0

-

表 1.8
竜巻検討地域(海 0-1 km)

陸側 4-5km 範囲の竜巻発生・通過数

-

7.18
1

-

0.05
0.22

-

4.64

-

0

1
0.18
0.43

2.08
9
0.42
0.74
1.78

0
-

7
1.27
1.04

-

-

2.37
10
0.18

-

0.82
45
0.84

-

0.43

-

0.99

7.18
1

-

2.37
0

-

0.28
0.71

0.02
0.14

-

-

-

0.84
0.99

2.55

7.18

-

-

-

1.18

0

0

0

0

1.18
45

海側 0-1km 範囲の竜巻発生・通過数
小計

竜巻スケール

不 明

F0

F1

F2

F3
-

期間内総数
平均値（年）
標準偏差（年）

25
0.49
0.90

8
0.16
0.75

12
0.23
0.43

5
0.10
0.30

CV（年）
期間内総数

1.86
15

4.86
8

1.83
6

3.08
1

-

平均値（年）
標準偏差（年）

0.70
1.23

0.37
1.15

0.28
0.46

0.05
0.22

-

CV（年）

1.76

3.09

1.65

4.64

期間内総数
平均値（年）
標準偏差（年）

9
1.64
2.19

8
1.45
2.08

1
0.18
0.43

0

CV（年）
期間内総数
平均値（年）

1.34
142
2.74

1.43
75
1.45

標準偏差（年）

2.73

CV（年）
期間内総数

0

0

0

総数

（陸上）

（海上）

（含む不明）

9
0.17
0.62

38
0.74
2.52

72
1.40
3.35

3.55
8

3.41
38

2.40
61

0.37
0.91

1.77
3.71

2.84
4.86

2.45

2.10

1.71

5
0.91
1.69

34
6.18
5.79

48
8.73
7.50

0.94
319
6.18

0.86
461
8.92

-

-

2.37
15
0.28

-

-

5
0.10

-

1.86
47
0.91

2.08

0.46

0.30

-

1.69

5.79

6.40

1.00
463

1.43
397

1.65
49

3.08
17

-

1.86
0

0.94
0

0.72
463

平均値（年）
標準偏差（年）

8.89
4.93

7.67
4.83

0.91
0.83

0.32
0.54

-

-

-

8.89
4.93

CV（年）

0.55

0.63

0.92

1.71

-

-

-

0.55

0

0

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-参考 3-5

2.

1km ごとの領域で竜巻ハザードを求める際の問題点
ガイドでは，以下のように述べられている。
 海岸線から陸側及び海側それぞれ 5km の範囲を目安に竜巻検討地域を設定する 上記の場合，少なくとも 1km 範囲ごとに竜巻の年発生数の確率分布を算定し，そのうちの VB2 が最も大きな値として設定される確率分布を設計で用いること
 竜巻最大風速の確率密度分布の設定に当たっては，竜巻検討地域を 1km 範囲
ごとに区切ってそれぞれの範囲の確率分布を算定し，そのうちの VB2 が最も大きな値として設定される確率分布を設定する等，配慮すること

また，2013 年 10 月出された JNES の『原子力発電所の竜巻影響評価ガイド(案)及び解説』には，以下のような記述がある。
 【発生数】データ数確保の観点から，それぞれの竜巻の発生地点と消滅地点の 2 点を直線で結び，直線が複数の細分化した地域に跨る場合は全ての細分化地域で竜巻が発生したとする。
 【竜巻風速・幅・長さ・移動方向】確率分布は，データ数確保の観点から，竜巻検討地域全体で評価する。竜巻の発生地点と消滅地点が竜巻検討地域外であっても，その 2 点を結ぶ直線が竜巻検討地域を通過するあるいは接する
場合は，竜巻検討地域に属するものとする。
このようなガイドや解説の考え方に基づき，竜巻検討地域（±5km 範囲）を通過す
る竜巻も発生数にカウントするだけではなく，1.では 1km ごとの短冊領域についても
通過数を発生数にカウントして評価を行っている。
通過数を発生数と見なす方法や，1km ごとの短冊領域でハザードを求める考え方には問題点が多い。ここでは，以下の 3 つの視点からその問題点を考察する。
1. Wen and Chu モデルの理論的仮定との不整合
2. 発生数と通過数の関係
3. 竜巻データベースの質

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-参考 3-6

2.1 Wen and Chu モデルの物理的な意味
Wen and Chu の確率論的なモデルでは，直径 D0 の円形構造物に対して，1 つの竜巻の風速が V0 以上となる面積 DA(V0)の期待値 E[DA(V0)] は以下で表される。
E DA(V0 )   W (V ) l f (V , w, l ) dV dw dl
0

0 0 V02  

 D0

2     l f (V , l, ) dVdld  D   W (V ) f (V , w, ) dVdwd
00 0 V00

0 0 V0(1) ( D0  / 4)2

 f (V )dV

V0

ここで，V, w, l, αは，それぞれ竜巻の最大風速，幅，長さ及び移動方向である。
また，f(x,y,z)は x,y,z の同時確率密度分布，W(V0)は幅方向の補正率である。
式(1)において竜巻長さ L を 0～∞まで積分していることから分かるように，Wen and
Chu のモデルでは，面的に一様な竜巻パラメータ（同時確率密度分布）を持つ無限に広い領域を想定している。ただし，出現確率が非常に低ければ寄与率は無視できるため，無限に広い領域あるいは無限大の長さの竜巻を考える必要はない。しかし，結果に影響を与える竜巻の長さの範囲内では場の均一性を確保しておく必要がある。 海岸線から 1km ごとの短冊に区切って竜巻パラメータを求めハザードを計算することは，
そのパラメータ特性が陸側・海側の両方に広い範囲で続いていることを想定していることになる。
竜巻長さの評価は，風速とともに，ハザードの評価に最も大きな影響を与えるため，非常に狭い範囲で評価された竜巻パラメータを使用する事は問題が大きい。

2.2 発生数と通過数の関係
無限に広い領域を帯状に区切った図 2.1 のような領域を想定し，点 O で発生した長さＬの竜巻の移動を考える。それぞれの方向（θ＝0 度の方向（海岸線を想定）は帯状の領域に平行，θ=90 度の方向（図の上向き）にｘ軸）へ移動する確率は一様であると仮定した場合，x 軸方向への移動距離 x/L について示した結果を図 2.2 に示す。
竜巻長さが 1.6km 程度（沿岸±5km での竜巻長さ平均値（疑似データ））であれば，海岸線から 1km 以上離れた場所に到達する確率は 0.5 程度，0.5km 離れた場所に到達する確率は 0.8 程度もある。図 2.1 は竜巻移動方向が半円内で一様とした場合であるが，
θ＝90 度の方向に移動方向が集中していれば，通過確率は更に高くなる。また区間を短くすればするほど，移動距離の長い竜巻ほど，見かけの発生密度の増加は顕著になり，ハザードを必要以上に過大に評価することにつながる。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-参考 3-7

図 2.1 竜巻の発生と移動の概念図

図 2.2

帯状領域での竜巻の通過数

2.3 竜巻データベースの質
上陸竜巻（水上で発生し，その後上陸した竜巻）の場合，その発生場所の緯度・経度は陸上を指す場合が多く，上陸地点若しくは被害の発生地点（陸上）がデータベー
スに記されているものと考えられる。即ち，上陸竜巻の多くは，本当の発生位置（海上）を特定することは難しい。このような竜巻に関しては，海岸から 1km 以内の海側1で発生したものとするとともに，上陸後の竜巻パラメータ（F スケール，被害長さ，被害幅）を解析に用いている。
一方，沿岸域を 1km ごとの短冊領域で評価する場合は，発生・消滅場所の緯度・経度情報から短冊内での発生数と通過数及び短冊内の竜巻長さ（セグメントの長さ）を解析することになる。上陸竜巻の緯度・経度情報は，多くの場合，海側を指していな
いため，陸側の F スケールや竜巻幅は分かっていても，海側のセグメントの長さを評価することができない。
一方，水上（上陸せず）の竜巻は，緯度・経度情報からセグメントの長さを求める
1

海岸線を通過した竜巻と位置づけるのが正しいが，沿岸部を発生位置としている。
沿岸部での発生数が多い一因とも言える。
6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-参考 3-8

ことは可能であるが，逆に F スケールや幅等のパラメータは不明である。さらに，目撃情報をもとにした発生・消滅位置の緯度経度から求めた竜巻長さと，陸上での実際の被害域から求めた竜巻長さとは質的に異なるデータである。
また，海上竜巻の緯度・経度情報の精度についても，陸上竜巻の場合，その誤差は±1 秒と非常に小さいが，海上竜巻の場合には±10～±30 秒程度のものが多く，竜巻によっては±1 分というものもある。一般に，沖合になればなるほど誤差範囲は大きくなり，沖合 5km では±2～±3 分の誤差範囲と記されたデータも少なくない。

2.4 発生数・同時確率密度分布・ハザードの関係
竜巻の(年平均)発生数ν，同時確率密度分布 f(x,y,z)，及び竜巻ハザード（1 年間にいずれかの竜巻により V0 以上の被害を受ける確率 PV0(D)）の関係について整理する。竜巻のハザード PV0(D)は，竜巻の年平均発生数νと次の関係にある。
PVo ( D)   R (V0 )  

E[ DA(V0 )]A0(2)

即ち，竜巻の場合，ハザードは年平均発生数ν，E[DA(V0)]に比例し，竜巻検討地域の面積 A0 に反比例する。
1km 幅の短冊では A0 が 1/10 になるため，（E[DA(V0)]は一定とすると）νが 1/10 近
くにならない限りかなり大きなハザードを与える。
被害面積期待値 E[DA(V0)] は，竜巻風速，被害幅，被害長さ及び移動方向がそれぞれ無相関だと仮定すると，次式で近似できる。
(3)
EDA(V0 )  (1  F (v0 ))  w l  D 0 l  w D 0  ( D 0 2 / 4)
即ち，被害面積期待値は，風速の超過確率 (1-F(V0)) に比例する。また，上式の第1 項，第 2 項の寄与度が大きいので，平均被害長さ l にもほぼ比例する。
1km 幅の短冊の場合，被害長さ l を全長で取ると，（式(2)も考慮すると）非常に大きなハザードとなる。
同時確率密度分布 f(x,y,z)は，竜巻パラメータが x,y,z となる一つの竜巻の出現確率を表している。したがって，N 個の竜巻があった場合，それらの竜巻のパラメータの出現割合（N 個に対する割合）のみが確率分布に反映され，個数 N は平均値νを通じてハザードに反映される（式(2)参照）。
日本の場合，沿岸部で竜巻の発生数（含む上陸数）は多いが，比率的には F スケー
ルの小さなものが支配的である。一方，内陸部（例えば陸側 4～5km）では発生数は少ないが，相対的に F スケールの大きな竜巻の比率が大きい。しかも，F スケールの大きな竜巻は沿岸部から移動してくるため，通過竜巻も考慮したハザードは予想以上に厳しくなることがある。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-参考 3-9

2.5 まとめ1km ごとの短冊でハザードを求めることは，Wen and Chu の数学的モデルが仮定している条件を満足していない。また，Wen and Chu のモデルは，一つの竜巻の出現確率（同時確率密度分布）に基づくものであり，竜巻パラメータに応じた通過数は必然的に満足されている。したがって，通過数を発生数と見なすことは，発生数を過剰に評価することになる。
短冊の区間を短く取れば取るほど，あるいは竜巻長さが長くなればなるほど，通過数を考慮した発生数の密度は高くなるという不合理性を有している。通過数は，定常な状態では一定値になることから，場の均一性を確認するために使用すべきであり，発生数と混同してはならない。
海上竜巻の緯度・経度情報をもとに，1km 刻みで海上竜巻を精度良く解析することは困難である。一方で，近年，海上竜巻が数多く観測・目撃されていることを考えると，その影響は考慮すべきと考える。観測精度やデータの質等を勘案すると，海域 5km程度の範囲内での海上竜巻の発生数を考慮しつつ，海上竜巻の特性を陸上竜巻の特性で代用する手法は妥当なものであると考える。また，海岸線から±5km の範囲は，F2クラスの竜巻長さの平均値及びばらつき（平均値 2.967km，標準偏差 3.205km）を考慮しても，Wen and Chu のモデルの適用範囲内にあると考える。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-参考 3-10

【参考資料 4】
短冊ケース海側 0-1km の評価方法について
1.

はじめに海側の竜巻発生位置は不明な場合が多く，セグメント長さが精度良く求められない
ため，海側 0-1km のセグメント長さの評価に陸側 0-1km 短冊の値等を代用する方法を用いて評価した。
2.

海側 0-1km 短冊でのセグメント長さの設定
海側 0-1km のセグメント長さは，竜巻特性が最も類似している隣接する陸側 0-1km

短冊での値で代用するのが合理的であると考えられる（CASE 2-6B～6D）。
一方，図 2.1 の上陸竜巻の発生位置から推察されるように，陸側 0-1km 短冊のセグメント長さは過小評価されている可能性がある。そこで，発生位置が海側あるいは海岸線にない上陸竜巻については，その発生位置を海岸線にまで外挿し，陸側 0-1km のセグメント長さ（表 2.1 の右端の欄参照）を保守的に評価し（CASE 3-1），それを用いて海側 0-1km のハザードを評価した（CASE 3-2）。
上陸竜巻の場合，海側の発生位置は明確ではないが，全ての上陸竜巻が海側 0-1km
短冊を通過したとする極端な場合を想定し，移動経路を海側 1km まで外挿した場合のセグメント長さも参考のために求め，海側に発生位置がある上陸竜巻はその発生位置を真とし，陸側に発生位置がある場合のみ海側 1km を発生位置とした場合を，外挿混合と呼び，セグメント長さの比較を行った（表 3.1 の参考欄を参照）。

図 2.1 上陸竜巻のデータベース上の発生・消滅位置の一例(2008/11/23 の竜巻)

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-参考 4-1

表 2.16 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-参考 4-2

日
本
海

年月日

時刻

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

19750531
19890316
19900406
19741003
19991125
19680108
19690622
19721121
19920917
20010601
20040815
19730521
19750531
19791031
20020923
20081123
20081015
20081030
20091030
20100917
20101015
20101015
20101017
20101227
19780814
19930926
19960905
20090823
20090823
20091004
20091027
20101026

18:10 島根県
19:20 島根県
2:55 石川県
19:05 北海道
15:40 秋田県
9:50 新潟県
9:00 山口県
17:05 富山県
9:05 北海道
13:20 青森県
12:10 北海道
16:30 石川県
18:10 島根県
13:00 石川県
14:30 富山県
10:20 石川県
13:48 新潟県
12:38 鳥取県
7:26 青森県
10:55 新潟県
4:30 石川県
17:00 新潟県
12:40 秋田県
1:30 石川県
10:40 北海道
15:52 北海道
10:20 秋田県
18:37 山形県
18:51 山形県
12:50 秋田県
13:10 新潟県
7:10 北海道

発生日時

発生場所
都道府県

市町村

竜巻検討地域の竜巻データ一覧と 1km 短冊でのセグメント長さ
発生位置

緯度

簸川郡大社町 35.433
簸川郡大社町
35.4
羽咋郡富来町 37.203
奥尻郡奥尻町 42.189
八森町
40.347
中頸城郡大潟町 37.23
阿武郡須佐町 34.625
黒部市
36.891
増毛町
43.847
西津軽郡岩崎村 40.535
礼文郡礼文町 45.456
羽咋郡押水町 36.832
簸川郡大社町 35.435
羽咋郡富来町 37.139
下新川郡朝日町 36.971
羽咋郡志賀町 36.988
新潟市
37.86
岩美郡岩美町 35.584
西津軽郡深浦町 40.505
長岡市
37.634羽咋郡志賀町 37.168
胎内市
38.056
山本郡八峰町 40.381
羽咋郡志賀町 37.018
豊富町
45.083
留萌市
43.955
由利郡金浦町 39.255
鶴岡市
38.61
鶴岡市
38.624秋田市
39.665糸魚川市
37.035石狩市
43.394

経度
132.628132.667
136.682
139.517140.027138.323131.603137.416141.499139.946
141.034
136.746132.633
136.684
137.554136.774138.916134.293139.999138.76
136.676
139.323139.995
136.744141.633
141.615139.9
139.574
139.585140.074
137.821141.431

Ｆ
Scale

2
2
2
1.5
1.5
1
1
1
1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999

被害長 被害幅
(km)
(m)

1.8
-999
10
-999
1
-999
6.5
-999
-999
0.8
-999
2
1.3
-999
2
1
2
0.8
0.1
2.5
0.1
0.8
0.5
0.7
1.2
0
0
-999
-999
-999
-999
0.1

50
-999
900
-999
100
-999
200
-999
20
150
-999
30
50
20
500
150
70
3
30
150
30
200
100
80
20
0
0
-999
-999
-999
-999
20

竜巻
区分

OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL

海側1km短冊のセグメント長さ (km)
4-5km

3-4km

2-3km

1-2km

陸側1km短冊のセグメント長さ (km)

0-1km

0-1km

1-2km

2-3km

3-4km

0.842
-999
0
-999

1.023

1.053

1.259

1.129

0.896
1.151
2.873

0.123
1.164
2.383

1.161

1.173

0
-999
0.189
0
0.361
0.243
0.945

0.018
0
0.001

0.435

2.436
1.013
0
0
0
0
0.009

1.084
0.133
3.1
1.028
0.528
0.558
0.802

0.978
1.123
1.021
0.437
1.001

0.081
0.14

1.041
0.049
0.819
0.475
0.606
0.962
0.556

1.13

0.412

0.182

0.135

1.004

0.78

上陸竜巻の外挿

4-5km 海1まで

混合

1.139
-999
0.807 1.301
-999
1.024
1.173 1.182
3.087
0
-999
1.108
0
1.088
1.539
1.881
1.021
1.224
1.006
1.268
0
1.040
1.115
1.123
1.507
1.037
1.126
2.436
1.092
0
0
0
0
1.858

1.139 0.906-999
0 1.023-999
1.024 1.000
1.182 1.201
3.087 5.095
0-999
1.108 0.217
01.088 1.090
0.361 0.133
0.243
3.1
0.945 1.028
1.224 1.139
1.006 1.000
0.018 0.80200.001 1.041
1.115 0.104
1.123 0.889
1.507 0.489
1.037 0.744
1.126 1.092
2.436 0.556
1.013
0
0
0
0
0.009 0.182

陸0まで

3. 竜巻パラメータの推定結果及び竜巻ハザードの推定結果
ハザードの計算条件を表 3.1 に示す。また，ハザードの推定結果を図 3.1 及び表 3.2に示す。陸側 0-1km の長さで代用した場合（CASE 2-6B）は，ハザードの風速は 58.4m/sと±5km ケースとほぼ同じとなる。
海側 0-1km のハザードは，不確実性が最も大きな短冊であり，そのセグメント長さの取り方によって結果が 59～62m/s の範囲となるが，いずれにおいても VB(=76m/s)を上回らない。

表 3.1
検討ケース

竜巻検討地域（日本海側±5km）

CASE 1A-1±5km （V一様分布）

CASE 2-1

陸 0-1km

CASE 2-2

陸 1-2km

CASE 2-3

陸 2-3km

CASE 2-4

陸 3-4km

CASE 2-5

陸 4-5km

CASE 2-6A

海 0-1km

CASE 2-6B
CASE 2-6C
CASE 2-6D

海 0-1km(陸0-1km長さ）
海 0-1km
(陸1-2km長さ）
海 0-1km(全国陸0-1km長さ）

CASE 3-1

陸 0-1km (外挿）CASE 3-2

海 0-1km(陸0-1km外挿長さ）

参考

海側 0-1km 外挿混合

竜巻ハザードの計算条件

統計量
平均値
標準偏差
平均値
標準偏差
平均値
標準偏差
平均値
標準偏差
平均値
標準偏差
平均値
標準偏差
平均値
標準偏差
平均値
標準偏差
平均値
標準偏差
平均値
標準偏差
平均値
標準偏差
平均値
標準偏差
平均値
標準偏差

発生数
(個)
23.05
8.97
4.41
3.40
1.90
2.17
1.98
1.58
1.09
0.79
0.87
0.99
8.99
4.93
8.99
4.93
8.99
4.93
8.99
4.93
4.41
3.40
8.99
4.93
8.99
4.93

風速
(m/s)
28.6
9.4
28.5
9.7
29.4
8.6
28.1
8.8
30.6
8.6
31.3
9.0
28.0
9.3
28.0
9.3
28.0
9.3
28.0
9.3
28.5
9.7
28.0
9.3
28.0
9.3

幅
(m)
121
131
128
154
197
173
174
180
213
216
299
247
100
120
100
120
100
120
100
120
128
154
100
120
100
120

相関係数
長さ
(m)
U～W U～L W～L
1607(0.05) 0.31
0.46
2697
632
448
766
434
684
366
861
310
1029
同上
132
65
183 （検討地域±5kmの値を
代用）
632
448
766
434
896
810
703
582
703
582
874
574

(注)風速のゴシックは，風速を F スケール内の一様分布で推定。その他は中央値。
(注)相関係数の赤字は負の相関を表す。負の相関の場合は，無相関（=0）とする。
1km 短冊の相関係数は，±5km 領域での値を代用。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-参考 4-3

(a) 短冊領域のハザード比較(b) 海岸線付近のハザード比較
図 3.1 短冊領域におけるハザードの推定結果

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-参考 4-4

表 3.2

超過確率に対応した竜巻風速
超過確率（Polya)に対応する風速
1.E-05
1.E-06
1.E-07
58.3
75.4
92.7

CASE 1A-1

柏崎刈羽原子力発電所【建物直径 300m】±5km （V一様分布）

1.E-0440.3

CASE 1A-2±5km （V 中央値）

38.8

53.6

67.1

80.4

93.9

CASE 2-1

陸側 0-1km

37.2

55.2

72.4

89.9

106.6

CASE 2-2

陸側 1-2km

32.7

48.7

62.6

76.4

90.3

CASE 2-3

陸側 2-3km

30.6

47.2

62.0

76.6

91.6

CASE 2-4

陸側 3-4km

---

46.4

60.1

73.3

86.5

CASE 2-5

陸側 4-5km

30.1

47.1

61.2

74.9

88.6

CASE 2-6A

海側 0-1km

32.1

49.7

65.8

82.0

98.6

CASE 2-6B

海 0-1km (陸0-1km長さ）

41.6

58.4

74.9

91.7

107.7

CASE 2-6C

海 0-1km (陸1-2km長さ）

42.4

59.0

75.4

92.1

108.0

CASE 2-6D

海 0-1km (全国陸0-1km長）

44.3

61.1

77.8

94.7

110.2

CASE 3-1

陸 0-1km (外挿）

38.1

56.0

73.2

90.6

107.2

CASE 3-2

海 0-1km (陸0-1km外挿）

42.6

59.5

76.0

92.9

108.7

検討ケース

図 3.2

竜巻検討地域における海側 0-1km のハザード（CASE 2-6B）

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-参考 4-5

1.E-08108.7

【参考資料 5】
竜巻ハザードの推定幅（推定誤差）に関する考察
1.

はじめに
自然現象評価では，不確実さの存在を認識することが重要であるため，竜巻ハザードに関わる不確実さ要素について以下のとおり整理した。
① 確率分布形選択に伴う不確実さ（認識論的不確実さ）
確率分布形選択に伴うパラメータ不確実さ⇒2.1 節で検討② データ量が少ないことに伴う不確実さ（認識論的不確実さ）
データ収集期間が 51.5 年間分であることから，地震等と比較するとデータ量が少ないことに伴うパラメータ不確実さ⇒2.1 節，2.2 節で検討
③ データの不確実さ（偶然的不確実さ）
今後データ収集が進み，疑似データ同様のデータが収集されたとした場合でも残る，データそのものの不確実さ⇒2.1 節で検討
これらの不確実さ要素がハザード評価に及ぼす影響について検討する。
2. 不確実さ要素の影響検討
2.1 竜巻パラメータとハザードの推定誤差（①，②，③）
疑似データ 1187 個の竜巻データに対して，Jackknife 法を適用した。Jackknife 法
は水文統計分野で広く使用される手法で，国土交通省が定める河川行政の技術分野に関する基準である「河川砂防技術基準」においても，確率分布モデルのバイアスを補正するとともに，その安定性を評価する手法として挙げられている。母集団分布を仮定しないノンパラメトリックな方法であり，高い適用性をもつ。
Jackknife 法は大きさ n 個の標本のうち i 番目の 1 データのみを欠いたデータ数 n−1個の標本を全ての i について作成し（n セット作成することになる），これらの標本から求めた統計量をもとに不偏推定値及びそのまわりの推定誤差を算定する手法である。（具体的な計算方法は後述）
n 個の全データを使って求められた再現期待値（例えば風速平均値の場合，n セッ
トの風速平均の平均）を P0 とすると，バイアス補正した推定値（以下，Jackknife 推
定値という）P＊とその標準偏差の推定値（以下，Jackknife 推定幅という）ΔP＊は次式で与えられる。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-参考 5-1

(1)P *  P0  (n  1)(P0  P)

(2)
ここで， P は分布を仮定した場合の推定値（以下，単に推定値という），ΔP は n セ
ットの風速平均データの標準偏差，式(1)の下線部がバイアスと呼ばれ，母数の真の値と推定値の差である。
本検討で得られた結果を表 1 に示す。
例えば風速の平均値の場合，Jackknife 推定値は 28.622m/s であり，対数正規分布を仮定した場合の推定値 28.591m/s とほぼ同じである。また，Jackknife 推定幅は0.236m/s と推定される1。
P *  n  1 P

これらの平均値と標準偏差，及びそれぞれの推定幅をもとに，全てのパラメータを＋1σとした場合のハザードを計算した。計算条件の一覧を表 2 に示す。また，ハザードの推定結果を図 1，図 2，及び表 3 に示す。
図 1 よりデータの変動に伴うバイアス誤差は小さいことが確認できる。（①，②の不確実さ推定）ハザードについては表 3 より，サンプリング誤差に伴う不確実さについて信頼度84%をカバーする値として，年超過確率 10-5 において 59.72m/s であると言える。（③の不確実さを考慮）
表1
日本海
疑似データ1187個
平均
標準偏差
全データ
バイアス
Jackknife 推定値
Jackknife 推定幅

Jackknife 法により得られた竜巻パラメータの特性

風速（U）
平均値 標準偏差28.591
9.391
0.007
0.008
28.5919.391-0.031-0.04228.622
9.433
0.236
0.270

幅（W）
平均値 標準偏差
123.0
130.3
0.1
0.2
123.0
130.3
0.2
0.0
122.8
130.3
3.8
6.7

表2
ケース名
基本（全データ）
バイアス補正後
風速・幅・長さ・相関（＋１σ ）

長さ（L）
平均値 標準偏差
1607.12697.42.3
5.5
1607.12697.4-0.5-6.3
1607.62703.7
78.3
188.3

U～W
0.02100.00090.02100.0404-0.0194
0.0321

相関係数
U～L0.28920.00080.28920.03320.25600.0284W～L
0.49280.00070.49280.02000.47280.0235

ハザードの計算条件

統計量

発生数

風速（U）

幅（W）

長さ（L）

U～W

U～L

W～L

平均
標準偏差
平均
標準偏差
平均
標準偏差

23.0498.972
23.0498.972
23.0498.972

28.5919.391
28.6229.433
28.8589.703

122.977130.320122.807130.350
126.591137.0881607.077
2697.369
1607.573
2703.693
1685.861
2891.977

0.02100.2892

0.4928-0.0194

0.25600.47280.01280.2844

0.4964注） 発生数の平均と標準偏差は，疑似データの値を使用。
注） 負の相関係数は0と置く。

1

疑似データの場合，F スケールの小さな竜巻の割合が多く，幅や長さの変動が小さくなる。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-参考 5-2

基本ケース

NO_Bias

竜巻風速 (m/s)
30

40

50

60

70

80

90

100

1.E-03

年 1.E-04
超過確率 1.E-05

1.E-06

1.E-07

図1

基本ケースとバイアス補正後ケースのハザード算定結果比較

NO_BiasUWLR（＋1σ ）竜巻風速 (m/s)
30

40

50

60

70

80

90

100

1.E-03

1.E-04

年
超過確 1.E-05
率

1.E-06

1.E-07

図 2 バイアス補正後ケースと全パラメータ＋1σケースのハザード算定結果比較
表3
ケース名
基本（全データ）
バイアス補正後
風速・幅・長さ・相関（＋１σ ）ハザード推定結果

超過確率に対応する竜巻風速
1.E-04
40.15
39.68
41.16

1.E-05
58.02
57.46
59.72

1.E-06
75.06
74.45
77.56

1.E-07
92.25
91.61
95.49

バイアス補正後の竜巻風速との差
1.E-040.47
1.48

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-参考 5-3

1.E-050.56
2.26

1.E-06
0.61
3.11

1.E-070.64
3.88

＜疑似データ無しの場合の解析＞
疑似データの場合，F スケールの小さな竜巻の割合が多く，幅や長さの変動が小さくなる傾向がある。そのため，3 種類の竜巻パラメータがすべて判明している 52 個の竜巻観測データのみを用いて同様の検討を実施した。即ち，観測データは均質なデー
タから成り，疑似データは存在しない。パラメータの推定結果を表 4，計算条件の一
覧を表 5，ハザードの推定結果を図 3，図 4，及び表 6 に示す。疑似データの場合と比較して，Jackknife 推定幅は大きくなっていることがわかる。したがってハザードの推定幅についても大きくなる傾向があるものの，発生数の違い2を考慮し年超過確率
10-6 の最大風速を見ても，幅は 10m/s 程度であることが確認できる。

表4

Jackknife 法により得られた竜巻パラメータの特性（疑似データ無し）

日本海
生データ52個
平均
標準偏差
全データ
バイアス
Jackknife 推定値
Jackknife 推定幅

風速
平均値 標準偏差36.33711.6550.226
0.143
36.33711.6560.002-0.04536.33511.700
1.616
1.021

表5
ケース名
基本（全データ）
バイアス補正後
風速・幅・長さ・相関（＋１σ ）

2

幅
平均値 標準偏差
129.8
154.8
3.0
6.5
129.8
154.9
0.0
-7.0
129.8
162.0
21.5
46.7

長さ
平均値 標準偏差
1815.42227.743.3
59.7
1815.42228.50.0-40.7
1815.42269.3
309.0
426.1

U～W
0.00230.00900.00000.1154-0.11540.0645

相関係数
U～L0.32100.01680.3210-0.00220.32320.1198W～L
0.43990.01710.43990.00060.43930.1221

ハザードの計算条件（疑似データ無し）

統計量

発生数

平均
標準偏差
平均
標準偏差
平均
標準偏差

1.010
1.010
1.010

風速

幅

長さ

U～W

U～L

W～L

36.3365
11.6550
36.3346
11.700437.950912.7212129.769
154.791129.759
161.961
151.243
208.638

1815.385
2227.749
1815.400
2269.288
2124.444
2695.378

0.00230.32100.4399-0.1154

0.32320.4393-0.05100.44290.5614

発生数が少なくなるため，最大風速の年超過確率自体は小さくなる。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-参考 5-4

基本ケース

NO_Bias

竜巻風速 (m/s)
30

40

50

60

70

80

90

100

1.E-03

年 1.E-04
超過確 1.E-05
率
1.E-06

1.E-07

図3

基本ケースとバイアス補正後ケースのハザード算定結果比較（疑似データ無し）

NO_BiasUWLR（＋1σ ）竜巻風速 (m/s)
30

40

50

60

70

80

90

100

1.E-03

1.E-04

年
超過確 1.E-05
率
1.E-06

1.E-07

図 4 バイアス補正後ケースと全パラメータ＋1σケースのハザード算定結果比較（疑似データ無し）
表6
ケース名
基本（全データ）
バイアス補正後
風速・幅・長さ・相関（＋１σ ）ハザード推定結果（疑似データ無し）
超過確率に対応する竜巻風速

バイアス補正後の竜巻風速との差

1.E-05
41.77
41.88
48.42

1.E-05-0.11
6.54

1.E-06
65.26
65.51
74.45

1.E-07
85.98
86.37
97.32

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-参考 5-5

1.E-06-0.25
8.94

1.E-07-0.39
10.95

2.2 日本海側での F3 竜巻がハザードに与える影響（②）
日本海側では F3 竜巻の観測事例は無いが，F3 竜巻が 1 つあったと仮定した場合（明日，F3 竜巻が発生した場合，あるいは F3 竜巻が１つ見逃されていた場合を考慮）のハザードへの影響を検討した。
データに，1999 年 9 月 24 日に豊橋で観測された F3 竜巻（長さ 18km，幅 550m） を一つ加えて疑似データを作成した3。
日本海に多く見られる海上不明竜巻を陸上竜巻のF スケール比率で按分する影響で，F3 竜巻は疑似データ上 4 個となった。これをもとにハザードを推定したところ，年超過確率 10-5 に相当する風速は，62.2m/s に増加し
た。

30

40

50

竜巻風速 (m/s)
60
70

80

90

100

1.E-03
基本ケース

1.E-04

日本海F3を4個追加

年
超過 1.E-05
確率
1.E-06

1.E-07

図5

F3 竜巻発生を仮定した場合の竜巻風速の年超過確率分布

3

太平洋側沿岸±5km において，F3 竜巻は豊橋の事例のみであり，その他の F3 竜巻は
F2～F3 を F3 として扱っている。また，竜巻長さも 18km と長く，かなり厳しい竜巻を対象としている。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-参考 5-6

3.

まとめ
不確実さ要素のハザード算定への影響について以下のような結果が得られた。
① 確率分布形選択に伴う不確実さ（認識論的不確実さ）⇒バイアス補正を実施してもハザードは年超過確率 10-5 において 1m/s 以下の変化であったことから，影響は限定的である。
② データ量が少ないことに伴う不確実さ（認識論的不確実さ）⇒①同様，バイアス補正を実施してもハザードは年超過確率 10-5 において 1m/s
以下の変化であったことから，安定した標本となっており，母集団の確率特性をよく表現できていると考えられる。また仮に，データに F3 竜巻を 4 個追加した場合も，年超過確率 10-5 において竜巻風速は 62.2m/s となった。
③ データ（疑似データ）の不確実さ（偶然的不確実さ）⇒データの不確実さを考慮したハザード評価により，サンプリング誤差の不確実さについて信頼度 84%をカバーする値として，年超過確率 10-5 において59.72m/s であると言える。
以上より，VB=76m/s は高い信頼度を持った数値と推測されることから，合理的に望ましい対策を検討するために使用可能な数値と判断できる。
Jackknife 法の具体的な手順
大きさ n の標本の各データを X1,X2,…,Xn とする。これを用いて求める母集団の特性を推定する統計量（竜巻ハザードの場合，各パラメータの平均及び分散）をˆ   1 ,  2 ,  ,  n とする。大きさ n 個の標本のうち i 番目の 1 データのみを欠いたデータ数 n-1 個の標本を用いた統計量をˆ (i )   1 ,  2 , ,  i 1 ,  i 1 , ,  n とする。ˆ (i ) の平均値をˆ () 

1 nˆ (i )n i 1(3)により求める。バイアス値は次式で与えられる。

Bˆ IAS  n  1ˆ () ˆ

(4)

これを用いて統計量のバイアスを補正した Jackknife 推定値は次式で与えられる。
~ ˆ  Bˆ IAS  nˆ  n  1ˆ ()また，Jackknife 法による推定幅は，n 1
ˆ (i ) ˆ () 2
Vˆ 2 
n i 1nで求められる。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-3-参考 5-7(5)添付資料 2.4
地形効果による竜巻風速への影響について
1. はじめにガイドにおいて，丘陵等による地形効果によって竜巻が増幅する可能性があると考えられることから，原子力発電所が立地する地域において，設計対象施設の周辺地形等によって竜巻が増幅される可能性について検討を行い，その検討結果に基づいて設計竜巻の最大風速(VD)を設定することが求められている。
ここでは，既往の研究に基づく地形起伏の竜巻の風速への影響に関する知見を取りまとめる。
2. 対象とする地形起伏スケールの整理
竜巻に対する地形の効果は，スーパセルスケールへの関与によるメソスケールでの「発生」等への影響と，渦の旋回流への関与によるマイクロスケールでの「風速」等への影響とに大別される。
前者への言及として，例えば，Markowsk and Dotezk(2011)による数値気象モデル（CM1）を用いた検討等がある。ここでは，メソスケールの地形（尾根幅数十㎞程度）が，CAPE や
SRH といった，竜巻の発生要因を支配するパラメータに与える影響が論点となる。加藤らによる佐呂間竜巻への分析もこれに相当すると考えられる。

図 1 メソスケール尾根地形に起因する CAPE，SRH 等のパラメータの変化を調べた例
一方，竜巻風速 VD に対する地形影響には，後者が相当する。ここでは，タッチダウンした漏斗雲により発生する旋回流及びそれに随伴して生じる強風への地形影響が論点となる。
ここで考慮すべき地形の規模としては，前述のメソスケールのものと比べて小さく数百 m規模と考えられる（Karstens 2012, Lewellen 2012）。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-4-1

3. マイクロスケールの地形の起伏が竜巻の旋回流強度及び強風に与える影響
マイクロスケールの地形の起伏が竜巻の旋回流及び強風に与える影響の定量的評価は，いまだ，研究課題である（Karstens 2012）。しかしながら，定性的な知見を与える関連研
究は存在する。そこで用いられている主な手法は，①被害状況調査，②風洞実験，③数値
シミュレーションとなる。
①被害状況調査（Forbes 1998, Karstens 2012）では，実際の竜巻の被害を精査し，被害状況と地形特性との関係を調べる。これにより，被害が発生しやすい地形特性を分析し，そこから旋回流強度及び風速の強弱を類推することになる。
②風洞実験（Karstens 2012）では，風洞実験の測定部に尾根や斜面といった地形模型を入れ，その上部に竜巻発生装置を設置し，それを移動させたときの，地表面近傍の圧力・風速分布を調べる。

図 2 風洞実験の様子（Karstens 2012）③数値シミュレーション（Lewellen 2012）では，竜巻の旋回流や移動及び地形の起伏を模擬した流体解析コードによる，数値実験を行い，旋回流の強度や風速及び竜巻の構造に関連する圧力分布を調べる。

竜巻の移動方向

図 3 数値シミュレーションのセットアップ

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-4-2

これらを通じて，マイクロスケールの地形の起伏に起因する竜巻の旋回流や風速の強化に対する知見が得られている。被害状況調査により，竜巻の強化が下り斜面や尾根の裾で生じる可能性が示唆されている（Forbes 1998, Karstens 2012）。また，実被害調査の知見を支持する結果が風洞実験・数値シミュレーションにおいても確認されている。2 次元尾根
地 形 を 対 象 と し た 場 合 の 風 洞 実 験 （ Karstens 2012 ） 及 び 数 値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン（Lewellen2012）の結果をそれぞれ，図 4，図 5 に示す。風洞実験の結果である図 4 において，(a)に示す二次元尾根地形を図中左側から右側に竜巻を模擬した旋回流が移動するときに地表面で測定された圧力の最大値が(b)になる。ここで実験仕様の制約上，風速のデータは取得されておらず，風速に相当するものとして，圧力勾配（圧力の高いことろから低いところに流れる風の駆動力になり，風速に相当する）を(c)に示している。(c)の結果から，① 圧力勾配（図 4(c)）が斜面において，正・負の値を持つこと（=旋回流が強弱する）②斜面に比べ尾根の上・下流の平たん部ではほぼフラットとなること（=旋回流の強度が変化しない）
を理解できる。

竜巻の移動方向図 4 尾根地形を竜巻が通過するときの地表面圧力及び圧力勾配（風速に相当）
数値シミュレーション結果である図 5 において，ピーク圧力が(a)，風速が(b)になる。シミュレーションは風速の取り扱いを可能としており，図 5 の(b)のような結果の議論を可能としている。図中の黒色実線が等高線を意味し，竜巻は，図 4 と同じく図中左側から右側へと移動している。この結果も，下記のとおり図 4 の知見と整合している。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-4-3

・上り斜面では圧力が増加し（緑色→赤色），下り斜面では圧力が減少（赤色→緑色）する（実験で得られた知見①を支持）・ピーク圧力の高い領域は尾根頂部に限定され，平たん部の圧力は上流側と下流側とで同レベルとなる。
（実験で得られた知見②を支持）
(a)

尾根地形

竜巻の移動方向(b)

図 5 尾根地形を竜巻が通過するときの地表面ピーク圧力及び風速
ここで地形の規模として尾根高さ Hm に対して±5Hm を考慮していることにも留意を願いたい。これは，尾根高さが 100m の場合，±500m にわたる地形を対象としていることを意味する。
また，これらの研究が，地形の起伏の影響範囲が，斜面及び尾根・山の頂・裾部に限定されることを示唆していることを強調したい。図 4，5 にみられるとおり，地形の下流側の平たん部における風速や圧力の値は，地形を乗り越える前の上流部の値に相当する。
4. 柏崎刈羽原子力発電所周辺での地形起伏の効果
竜巻集中地域と竜巻検討地域で発生した竜巻の移動経路の発生頻度を図 6 に示す。北東から東南東に向かう竜巻が顕著であることを確認できる。すなわち，地形影響を議論する
際には，特に，柏崎刈羽原子力発電所より西側に注視すればよいといえる。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-4-4

図 6 竜巻の移動経路の発生頻度（左：竜巻集中地域，右：竜巻検討地域）
柏崎刈羽原子力発電所を含む周辺の地形状況を図 7 に示す。図中において，地形の起伏を等値線から確認することができる。参考までに，粗度区分もカラーコンタで併記している。また，図 8 には，東向きの移動経路を勘案して，東西方向の鉛直断面の地形起伏を示した。

図 7 柏崎刈羽原子力発電所周辺の地形起伏

図 8 柏崎刈羽原子力発電所東西方向の鉛直断面での地形起伏

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-4-5

これらの結果から，柏崎刈羽原子力発電所周辺の数㎞領域において，「尾根高さ Hm に対して±5Hm」という既往の研究が示している影響範囲の大きさに該当する地形が存在しない
ことがわかる。特に，西側については，海が占有し，地形を平坦と判断し得ることを理解できる。
さらに，地形の起伏に伴う風速の増減について，数値シミュレーションによる検討も行った。図 9 に，8 風向に対する増減速率（流入風速に対する比）の計算結果を示す。なお，
実際の風況シミュレーションでは地形の起伏と粗度の影響とを重畳させることが一般的であるが，ここでは地表面粗度を一様（粗度区分Ⅱ）とした結果を示している。これは，地形効果への議論を明確に示すことを意図したものである（別途，地表面粗度の影響を考慮
したシミュレーション結果も実施し，ここで提示した結論との整合を核にしている）。
この数値シミュレーションでは，直線的な風（straight wind）に対する計算を行ったが，上記で取りまとめた竜巻に関する知見とは異なり，下り坂で減速する特徴があるため，発電所付近において風速の顕著な減速がないという観点で確認した。図中のカラーコンタが増減速の度合い（比）を 10 倍したものを示す。原点位置が該当地点（柏崎刈羽原子力発電所）となる。図 6 に示す竜巻の主な移動方向に対する計算結果において，発電所付近においてカラーコンタが緑色（比として 1 前後）から明確な変化はしていないことから，地形による風速の顕著な変調は見られず，風の場に対する地形の起伏の影響は小さいと判断
される。

参考文献
Forbes GS (1998) Topographic influences on tornadoes in Pennsylvania. Proc 19th Conf
Severe local storms Amer Meteorol Soc, mineapolis, MN, pp.269-272.
Karstens CD (2012) Observations and laboratory simulations of tornadoes in complex
topographical regions. Graduate theses and dissertations of Iowa state univ,
paper12778.
Lewellen DC (2012) Effects of topography on tornado dynamics: A simulation study.
26th Conference on Severe Local Storms Amer Meteorol Soc, Nashville, TN, 4B.1.

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-4-6

図 9 柏崎刈羽原子力発電所周辺の風速の増減速率分布（8 風向）（流入風速に対する比を 10 倍にして表示）

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-4-7

参考資料 1：地形の起伏に起因する竜巻の旋回流の強弱に対する物理的解釈
ここでは，本資料で示した地形の起伏による竜巻の旋回流の強弱に対する物理的解釈を示す。
なおここで示す，角運動量保存則に基づく解釈の妥当性を，被害状況調査（Forbes 1998, Karstens2012）や風洞実験（Karstens 2012）も支持している。
一般的に，回転する流れでは，「回転の中心からの距離」と「周方向の回転速度」の積が一定になるという性質がある。これは角運動量保存則と呼ばれるが，角運動量保存則と Holton (1992)
を参考に，竜巻旋回流が形成された後における渦の伸長・収縮に伴う旋回流風速の増速・減速機
構を以下に導く。竜巻のコア部分を一つの鉛直軸を有する剛体運動の気柱と仮定すると，上り坂を越える場合（図の渦 1 から渦 2 へ移動する場合）には渦の長さが短くなる。その際，角運動量 ( (rr)dV)dh一定
rdrd  ( r  )dh  rdrd  
( r  )dh一定
 rdrd     ( r  )dh  rdrd
1
1(rr h )dV r h②( r  )dV  一定の保存則は次式のように表される。
22 r1 h12

2 r2 h22

2 r1 h1
0 0 0

2

1

2 r2 h 2
0 0 0

2

2
1
4
0 0 0
1
1 1
2 r1 h1
4
2
1
1 1 1

①

2

4

2

2

2

2 2

①

0 0 0
2 r2 h2

41 4
14
r (
h)dhr2rdrd
 2 h2   ②r
( r 2 2 )dh  rdrd
①
体積は一定なので、
040 0

4
0 0 0
ここで， は角速度，r は渦コア（気柱）の半径，
h は渦コア（気柱）の高さ，ρは空気密度で
h 22
r142 h1  r12 2 h24  1 と渦r2  1 r1③
1体積は一定なので、あり，添字の 1 と 2r1はそれぞれ，渦2
1h1  r2  2 h2②hに対する値を表す。また，気柱の体積が保存される
2h
2
2
2
2
4r h  r4 h  r  1 r
③
1 1
2
2
2
1
ので，式③が成立する。
③を②に代入して、
h2
体積は一定なので、
2③を②に代入して、
h 
h1 2
r1
③
③
h
h
2
2




h
4
4
r1 1h1   1  r1  2 h2
この関係を式②に代入すると，式④が得られる。
③を②に代入して、
1 2  h2 d    2  0
4h11 h22 h1  dtd 4h
r1 1
h1    r1 
 2 h2  0
を得る。
④
h1
h2 h2  dt  h 24
rr1124h11h1 r22 h12 r r22h2 21④の関係式は「渦位（ポテンシャル渦度）の保存式」に相当するものであり，角速度
は地上
を得る。
2
d  
1







0

h1 h2
dt  h 
高さ h に比例することがわかる。また，③より，渦の半径r は h1/2 に反比例するので，竜巻のを得る。
最大接線風速（ ×r）は h1/2 に比例する。そのため，竜巻の渦が上り斜面を移動するとき，基本
的に渦は弱まり，下り斜面を移動するときには強まる。

渦2

渦1

図1

竜巻の旋回流の地形影響に関する模式図

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-4-8

参考資料 2：竜巻による旋回流を対象とした数値シミュレーションへのレビュー
ガイド及びその解説に記載されている参考文献において，地形影響による旋回流の強化の評価技術として，数値シミュレーションの援用が例示されている。ここでは，ラージエ
ディシミュレーション（LES）という技法が用いられている。LES では，風の運動を支配する方程式系を数値的に解くことにより，風の三次元分布の非定常な変化を求める。計算自体には仮定が少ないのが長所であるが，膨大な計算資源が必要であること，計算の初期・境界条件の設定が難しいこと，が欠点である。竜巻の実際の流れ場を対象とした場合，より難しいものとなる。
具体的には，LES では，風の変動を大規模なものと小規模なものとに分離し，前者を数値シミュレーションの中で直接的に再現し，後者を物理法則から妥当性を類推できる仮定にもとづくモデル（サブグリッドモデル）で表現する。そのため，計算精度が格子解像度，計算手法やサブグリッドモデルの現象再現性に強く依存する。一方，表 1 に示すように，近年の竜巻数値流体計算に用いられている格子解像度や計算手法には，様々なものが用いられており，適切な手法として統一的な知見が得られていないのが現状といえる。
このことを勘案して，本資料では，数値シミュレーションの結果を援用して，旋回流の増減への定性的評価及びその挙動への物理的解釈を与えることとし，定量的な数値の取り扱いは行わないこととした。
表 1 近年の竜巻数値流体計算の主要仕様
文献
Lewellen (2012)
Natarajan andHangan (2012)

解析体系
複雑地形上実ス
ケール竜巻
実験スケール竜巻

Maruyama(2011)

実験スケール竜巻

Lewellen et al.
(2008)
Lewellen andLewellen (2007)

飛散物を含む実スケール竜巻実スケール竜巻

地表面境界条件
空力的粗度
不明（ノンスリップ？）
ノンスリップ

空力的粗度
空力的粗度

乱流モデル
LES
（TKE 型）
LES（動的スマゴリ
ンスキ型）
LES（標準スマゴリ
ンスキ型）
LES（TKE 型）
LES（TKE 型）

解析手法
Lewellen(2007)と同じ（IB 法を付加）
商用コード Fluent ベース（2 次精度中心差分
hexahedral grid）
RIAM-COMPACT（Kajishima Sheme）
Lewellen(2007)と同様（2 流体モデルを付加）
2 次精度中心差分

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-4-9

格子解像度
5m 以下

解析領域
2x2x2km不明（セル数は2.5e6）
最大風速半
径の 1/8

実験サイズ(半径=0.4m)

不明

不明

不明

不明

実験サイズ

(a) Lewellen (2012)(b) Natarajan and Hangan(2012)(c) Maruyama (2011)
図1 近年の竜巻数値流体計算の解析モデル

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-4-10

参考資料３
地表面粗度について
1. 概要
本資料において，既往の研究に基づく地表面粗度の物理的意味及び竜巻等の暴風時の風
速への影響に関する知見を取りまとめる。
2. 地表面粗度の定義
大気の運動（風）は，地表面の影響を受けるが，地表面に近いほどその影響は強い。影響を受ける範囲は 12 km に及ぶことが一般的で，その範囲を大気境界層と呼ぶ。その中でも表面から数十メートルまでの領域は特にその影響が著しく，「接地層」といわれる（竹内・近藤 1981）。

図 1 大気の鉛直構造の模式図
風速は，地表面において 0 となり上空に向かうにつれて増加する。強風状態において，
この風速の鉛直分布は対数分布と合致する。この対数分布の性状は，地表面の細かな凸凹が与える摩擦抵抗により定まる。この摩擦抵抗による風速分布への効果を示す指標を「粗度長」（地表面粗度）と定義する（塩谷 1992；近藤 2000）。
接地層内の風速 U は，地表面からの高さ z に対して，粗度長 zo を用いてU(z) = c ln(z/zo)(1)により整理される（ここで，c は係数）。
3. 粗度長の値
粗度長の値は，既往の研究において，様々な地表面状態に対して示されている。そこで

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-4-11

得られている概略値を以下に示す。

地表面

粗度長 [m]水（広くて静かな面）

10-6  10-5

砂・砂漠

0.0003土

0.001  0.01

草（草丈 0.02  0.1 m）

0.003  0.01

草（草丈 0.25  1.0 m）

0.04  0.10

農地

0.04  0.20

果樹園

0.5  1.0森林

1.0  6.0

大都市（東京）2.0

竹内・近藤 1981 より
地表面

粗度長 [m]

湖や海面

10-3  10-5水田

0.01  0.05

草（草丈 0.1 m）

0.01  0.03

草（草丈 1.0 m）

0.1  0.3

田園集落

0.2  0.5森林

0.3  1.0

大都市

1  3

近藤 2000 より
粗度長が地表面の細かな凹凸の度合いに呼応し増減することを確認できる。
4. 粗度長を加味した風速の算定
この粗度長を考慮した建築物の耐風設計（強風を対象とした建築物の風荷重設定）手順
を日本建築学会が取りまとめている（日本建築学会 2004）。ここでは，地表面の状況に応じた粗度長の変化を 5 つの区分に分類して取り扱うことにしている。

粗度区分

評価地点及び風上側地域の地表面の状況

Ⅰ

海面又は湖面のような，ほとんど障害物のない地域

Ⅱ

田園地帯や草原のような農作物程度の障害物がある地域，樹木，低層建築物等が散在している地域

Ⅲ

樹木・低層建築物が多数存在する地域，あるいは中層建築物（4  9 階）が散在している地域

Ⅳ

中層建築物（4  9 階）が主となる市街地

Ⅴ

高層建築物（10 階以上）が密集する市街地

そして，式(1)の対数分布を近似するものとして，次式で示される分布とともに，各粗度

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-4-12

区分に対して式中のパラメータとして下表の値を提示している。

U(z) = c (z/zG)

（zb < z  zG）

(2)

粗度区分

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

zb (m)

5

5

10

20

30

zG (m)

250

350

450

550

650



0.1

0.15

0.2

0.27

0.35

地表面の凹凸が大きくなるほど，zb，zG， （べき指数）の値も大きくなる。
粗度区分ⅠⅤに対して，式(2)から得られる風速の鉛直分布を図 2 に示す。

地表面の凸凹粗

滑

図 2 粗度区分と風速の鉛直分布との関係
ここで，地表面の凹凸による地表面近傍における風速の減速を議論するため，同一の上
空風速（z = zG の風速）に対する分布を提示している。すなわち，横軸の数字は地表面粗度の影響に起因する減速の度合いを意味する。地上に近づくにつれて・粗度区分が大きくなるにつれて，地表面近傍の風速が小さくなることを確認できる。例えば，地上高さ 10 m の
風速は，粗度区分がⅠからⅡに変化することで 20程度低下し，Ⅲに変化することで 35程度低下する。
5. 竜巻の風速に対する粗度長の効果
4 章に示した風速の算定手順は，強風を対象としたものであり，地表面状態が森林等柔なものからビルなどの剛なものまでを包括して，地表面の凹凸が，強風の減衰をもたらすことを示唆するものである。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-4-13

なお，竜巻は通常の強風と異なり，強い渦（旋回流）構造を有する。地表面粗度は，この竜巻の旋回流を減衰させる効果を有する（例えば，Dessens 1972, Leslie 1977, Lewellen
and Sheng 1979, Rostek and Snow 1985, Church 1993, Natarajan and Hangan 2012）。また，地表面粗度の構成物が飛来物として運動することも竜巻の風速を大きく減少させることも示唆されている（Lewellen et al. 2008）。
これらの知見から，表面の凹凸，すなわち地表面粗度，の増加とともに竜巻に起因する
強風の風速が低下するといえる。
参考文献
近藤（2000） 地表面に近い大気の科学 324pp
塩谷（1992） 強風の性質 開発社 201pp
竹内・近藤（1981） 大気科学講座 1 地表に近い大気 東大出版 226pp
日本建築学会（2004） 建築物荷重指針・同解説 丸善 651pp
Church CR (1993) The tornado: its structure, dynamics, prediction and hazards.
American Geophysics Union.
Hattori Y et al. (2010) Wind-tunnel experiment on logarithmic-layer turbulence under
the influence of overlying detached eddies. Boundary-Layer Meteorol 134, pp269-283.
James .R Holton(1992) An Introduction to Dynamic Meteorology, pp.511.
Jean Dessens JR. (1972) Influence of Ground Roughness on Tornadoes : A Laboratory
Simulation, pp.72-75.
Leslie F W (1977) Surface roughness effects on suction vortex formation. J Atmos Sci
34, pp.1022-1027.
Lewellen WS, Sheng YP (1979) Influence of surface conditions on tornado wind
distribution. Proc 11th Conf Severe local storms, pp.375-381.
Lewellen DC, Gong B, Lewellen WS (2008) Effects of finescale debris on near-surface
tornado dynamics. J Atmos Scipp.3247-3262.
Natarajan D, Hangan H (2012) Large eddy simulations of translation and surface
roughness effects on tornado-like vortices. J Wind Eng Ind Aerodyn 104-106,
pp.577-584.
Takashi Maruyama(2011) Simulation of flying debris using a numerically generated
tornado-like vortex, pp.250-256.
D.C. Lewellen and W.S. Lewellen(2007) Near-Surface Intensification of Tornado
Vortices, pp.2176-2194.
Rostek WF, Snow JT (1985) Surface roughness effects on tornado like vortices. Proc.
15th Conf Severe local storms, pp.252-255.

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-4-14

別紙：地形と粗度との重畳について
ここでは，本資料で示した粗度による竜巻の減衰について，別資料で示した地形効果との重畳について言及する。地表面粗度と地形効果との重畳について，Lewellen（2012）により実施された LES が一つの知見を与えている。この LES では，高さ 100m の尾根を越える
竜巻の減衰を 2 種類の地表面粗度（zo = 2 cm と 20 cm）に対して調べている。それにより得られた最大風速のカラーコンタを以下に示す。

地表面粗度 zo=2cm の場合

地表面粗度 zo=20cm の場合

図 1 最大風速のカラーコンタ
地表面粗度の値によらず，地形の起伏に伴う竜巻進路は蛇行している。竜巻の移動に伴う，最大瞬間風速の値の強弱は，地表面粗度に伴い異なる挙動を呈するが，地表面粗度の増加は，最大風速の低下に寄与していることを確認できる。
この結果は，本資料が説明した地表面粗度による竜巻風速の減衰について，地形の起伏が重畳する場合も同様の結論となることを示唆する。
参考文献：
Lewellen, D. C. (2012) Effects of topography on tornado dynamics: A simulation study.
26th Conference on Severe Local Storms, Amer. Meteorol. Soc., Nashville, TN, 4B.1.

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-4-15

添付資料 2.5

設計竜巻の特性値の設定
当社の竜巻影響評価においては，フジタの竜巻工学モデル DBT-77（DBT: Design Basis
Tornado）を適用していることから，設計竜巻の特性値を以下のとおり設定する。
1. フジタモデル DBT-77 について
フジタモデルには，Fujita Work Book(1)の 6 章に記載されているフジタモデル
DBT-77 と 7 章に記載されているフジタモデル DBT-78 があり，フジタモデル DBT-77
は単一渦型のモデル，フジタモデル DBT-78 はフジタモデル DBT-77 で模擬した大きな竜巻の中に小さな吸込渦（suction vortices）を加えた多重渦型のモデルである。
（図１）
米国 NRC ガイド(2)に記載されているフジタモデルは，「内側のコアと外側のコアの間にある環には，強い竜巻の吸引渦が形成され，親竜巻の中心の回りで回転する（In the annulus between the inner core radius and the outer core radius,
suction vortices form in strong tornadoes and rotate around the center of theparent tornado）」とあるように，多重渦型のフジタモデル DBT-78 のことを述べている。

図 1 DBT-78 モデルの模式図(1)米国 NRC ガイドでは，
フジタモデル DBT-78 の中の小さな吸込渦は半径が小さく，圧力の時間変化率が半径に反比例して大きくなることを考慮して，同ガイドで採用したランキン渦モデルでも保守的に圧力の時間変化率が大きくなるように，改訂前（2007 年以前）の同ガイドで採用されていた最大接線風速半径 45.7m を選択している。
また，米国ローレンス・リバモア国立研究所報告書(3)では，「多重渦型のフジタ
モデル DBT-78 で考慮されている吸込渦はすぐに減衰することから，大多数の専門
家は竜巻被災の重要因子ではないと考えている」と述べており，単一渦型のフジタ

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-5-1

モデル DBT-77 を飛来物評価の竜巻風速場として選定している。
フジタモデル DBT-78 モデルは，Fujita Work Book(1)において，最大風速や発生率がモデル化されているのみであり，飛散解析に必要となる風速場に関する数式が完全には定義されていない。また，仮に DBT-78 モデルを適用した場合，竜巻半径が東京工芸大報告書(4)に示されている日本で観測された被害幅に基づく竜巻半径と整合が取れなくなるといった点が挙げられる。
以上を踏まえ，当社の竜巻影響評価ではフジタモデル DBT-77 を適用している。
DBT-77 モデルの入力パラメータは移動速度，最大接線風速及び最大接線風速半径であり，これらについて制限は Fujita Work Book(1)では記載されておらず，特に制限はないものと考えられることを踏まえ，以下のとおり設計竜巻の特性値を設定する。
（1）設計竜巻の移動速度(VT)ランキン渦モデルを仮定したガイドにおいて移動速度(VT)は，下記の式にて設定される。
VT =0.15 ・VD（ガイドの 3.1 式）(1)

一方，この式は日本の竜巻観測記録（気象庁データベース）に基づいた竜巻移
動速度（平均値）と最大風速との関係(4)を参照して設定されており，風速場モデ
ルに関わらず用いることができることから，フジタモデルでも適用できる。
また，参考に，VD=92m/s の際のランキン渦モデルとフジタモデル DBT-77 での移動速度を以下に示す。
表1

設計竜巻の移動速度(VT)の比較

移動速度(VT)

ランキン渦モデル

フジタモデル DBT-77

14m/s

14m/s

（2）設計竜巻の最大接線風速(VRm)
ランキン渦モデルを仮定したガイドにおいて最大接線風速(VRm)は，竜巻の最大風速から移動速度(VT)を引いた値として，下記の式にて設定される。
VRm=VD－VT（ガイドの 3.2 式）(2)一方，上記式は，風速場によらないのでフジタモデルでも適用できる。
また，参考に，VD=92m/s の際のランキン渦モデルとフジタモデル DBT-77 での最大接線風速を以下に示す。
表2
最大接線風速(VRm)

設計竜巻の最大接線風速(VRm)の比較
ランキン渦モデル

フジタモデル DBT-77

78m/s

78m/s

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-5-2

（3）設計竜巻の最大接線風速半径(Rm)ランキン渦モデルを仮定したガイドにおいて最大接線風速半径（Rm）については，観測された被害幅を用いて推定している。
竜巻によって被害が生じる風速を V0 とした場合，Rm を超えた範囲では，風速 V =VRm・(Rm/r)と表せるため，被害が生じる風速 V0 と，被害幅 r0，及び最大接線風速 VRm
が分かれば最大接線風速半径 Rm を得ることができる。（図 2）
VRm

Rm

Rm

図 2 竜巻半径と風速との関係
例えば，東京工芸大報告書(4)p.163 の仮定２より，最大風速 VRm=70m/s（F3 あるいは F3に近い F2 竜巻），被害幅 250m の 1/2 である r0 = 125m，被害が生じる風速 V0 = 17m/s，とするとこれをもとに設定する最大接線風速半径(Rm)は，下記のとおり。
Rm= r0・V0/VRm
Rm= 125・17/70(3)

Rm≒ 30.36(m)一方，フジタモデルの水平風速 V は接線風速と径方向風速を合成したものであるので，
外部コア半径の外側では水平風速 V は以下で与えられる。

V  V 2  Vr 2
 Fr ( r ) Fh ( z )Vm 1  tan 2  0
ここで， Fr ( r ) 
z k0( z  1)Rm
， Fh ( z )  rexp( k ( z  1)) ( z  1)

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-5-3

(4)

(5)


 A(1  z1.5 )tan 0   B{1  exp( k ( z  1))}( z  1)( z  1)

(6)

フジタモデルでは，ランキン渦モデルと異なり高さによって風速が変化するが，外部コ
ア半径の内側では r に比例して風速が大きくなり，外部コア半径の外側では r に反比例して小さくなる点ではランキン渦モデルと同様である。（ランキン渦モデルと同様に，竜巻
半径と風速の関係は図 2 のとおりとなる）
また，接線風速 V が最大となるのは，流入層の上端（z=1）であるが，このとき，Fh(z)=1,
tanα0=0 となるので，外部コア半径の外側ではランキン渦モデルと同様に V=VmRm/r が成立する。
したがって，被害幅から最大接線風速半径を推定する際に，ランキン渦モデルと同様に求めることができると考えられるため，本検討においてはガイドを参照して最大接線風速
半径 Rm = 30m を設定する。
また，参考に，VD=92m/s の際のランキン渦モデルとフジタモデル DBT-77 での最大接線
風速半径を以下に示す。
表 3 設計竜巻の最大接線風速半径（Rm）の比較
最大接線風速半径(Rm)ランキン渦モデル

フジタモデル DBT-77

30m

30m

（4）設計竜巻の最大気圧低下量（ΔPmax）・最大気圧低下率（（dp/dt）max）
ランキン渦モデルを仮定したガイドにおいて最大気圧低下量（ΔPmax）
・最大気圧低下率（（dp/dt）max）は，それぞれρVRm2，(VT/Rm)・ΔPmax と設定される。
一方，フジタモデルにおける設計竜巻の最大気圧低下量・最大気圧低下率については，
速度分布が既知である場合，流れの連続式と運動量保存式から導出される以下の圧力ポア
ソン方程式を解くことにより，圧力を求めることができる。
3
3
1  2 p 2 p 2 p   U i 2U i 



U





 2

j
 x
  x1 x2 2 x32 
x j x j i 1 j 1 xi j(7)

ここで，xi は座標(x,y,z)を，Ui 及び p は風速ベクトル及び圧力を表す。また，
は動粘性係数を，は空気密度を表す。なお，添え字 i, j は 1 から 3 までの整数とする。
式(7)を解くために有限要素法（計算方法の詳細は参考文献(5), (6)を参照）を用い，一辺 300m(10Rm)の立方体を解析領域として，この領域を１辺 100 個の有限要素に分割した。竜巻（最大接線風速 VRm=78m/s，半径 Rm=30m）の中心が解析領域の角部に位置するものとして，各節点に Fujita モデルの風速値を与えた。移動速度 Vt は圧力分布には影響しないため，ここでの計算では Vt=0 とした。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-5-4

図 3 に Fujita モデルの圧力分布（空気密度で除したもの）を示す。空気密度で除した最大圧力差は 5149.8m2/s2 であるので，これに空気密度 1.226kg/m3 を乗じて最大圧力差を求めた。ただし，この結果は一辺 300m(10Rm)の立方体を解析領域とした有限領域での数値解析結果であるので，これを無限領域における最大気圧低下量とするために,更に補正係数 1.0066 を乗じた（表 4）。なお，この補正係数 1.0066 は，ランキン渦に対する最大圧力差の有限領域での数値解析結果と無限領域での理論値の比から求めた。
図 4 に Fujita モデルの圧力（空気密度で除したもの）の x-方向空間微分値を示す。

x-方向空間微分値（絶対値）の最大値は 240.2 m/s2 であり，最大気圧変化率はこの値に移動速度を乗じることにより，式(8)のように求められる。ただし，数値解析誤差を考慮するため，更に補正係数 1.0096 を乗じて最大気圧低下率とした（表 5）。なお，
この補正係数 1.0096 は，
ランキン渦に対する最大気圧変化率の有限領域での数値解析
結果と無限領域での理論値の比から求めた。

p
p
 VT
t


(8)

また，参考として，図 5 に有限領域での数値解析より求めたランキン渦の圧力分布と圧力の x-方向空間微分値を示す（圧力は空気密度で除したもの）。
表4
最大風速

最大気圧低下量

最大接線風速空気密度で除した

最大気圧低下量

最大圧力差
92m/s

5149.8m2/s2

78m/s

6355Pa

表 5 最大気圧低下率
最大風速

最大接線風速移動速度

空気密度で除した

最大気圧低下率

最大圧力低下率
92m/s

78m/s

14m/s

240.2m/s2

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-5-5

4163Pa/s

m2/s2

流入層
高さ(Hi)

m2/s2
最大接線風速半径(Rm)

図 3 最大接線風速 VRm=78m/s における Fujita モデルの圧力分布（左：全体図，右：y 方向からの拡大図，
圧力は空気密度で除したもの，最大値 92.83m2/s2, 最小値-5056.99m2/s2)

m/s2

m/s2

流入層高さ(Hi)

最大接線風速半径(Rm)

図 4 最大接線風速 VRm=78m/s における Fujita モデルの圧力（空気密度で除したもの）の x-方向空間
微分値（左：全体図，右：y 方向からの拡大図，最大値 163.3m/s2, 最小値-240.2m/s2)

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-5-6

m/s2

m2/s2

図 5 最大接線風速 VRm=78m/s におけるランキン渦モデルの（左）圧力分布と（右）圧力の x-方向空間微分値（本図は，図 3,4 同様，有限領域の数値解析により算出）

また，参考に，VD=92m/s の際において，ガイドに基づき計算したランキン渦モデルの
最大気圧低下量・最大気圧低下率と上記の数値解析により計算したフジタモデル DBT-77の最大気圧低下量・最大気圧低下率を以下に示す。
表6

設計竜巻の最大気圧低下量（ΔPmax）
・最大気圧低下率（（dp/dt）max）の比較
ランキン渦モデル

フジタモデル DBT-77

最大気圧低下量(ΔPmax)

7459Pa6355 Pa

最大気圧低下率((dp/dt)max)

3481Pa/s

4163Pa/s

フジタモデルは，地面との摩擦の影響を受けず回転するランキン渦に比べ，地面との摩擦の影響で回転が弱まり竜巻の中心付近が低圧になりにくい（図 3 及び図 5）。また，
フジタモデルの流入層は，流体が竜巻中心方向に引き込まれることにより形成されることから，フジタモデルの最も低圧な領域は，竜巻中心において流入層高さの少し上の部分に存在し（図 3 右図），同部分の圧力より求まる最大気圧低下量は，ランキン渦モデ
ルの最大気圧低下量よりも小さくなる（表 6）。
フジタモデルの圧力分布は複雑であり，上記の数値解析により求めている。そのため，
フジタモデルにおける圧力の空間微分値は，局所的に大きな場所（外部コアと外周部の境界）が発生することから，最大気圧低下率がガイドの簡易な式で求めたランキン渦モデルの値より大きくなっている。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-5-7

参考文献(1)Fujita,T.T., “ Workbook of tornadoes and high winds for engineering
applications ”(1978), U. Chicago.
(2)U.S. Nuclear Regulatory Commission, Design-basis tornado and tornado
missiles for nuclear power plants, Regulatory Guide 1.76, Revision 1 (2007).
(3)Rationale for Wind-Borne Missile Criteria for DOE facilities,
UCRL-CR-135687, Lawrence Livermore National Laboratory, 1999
(4) 東京工芸大学，平成 21～22 年度原子力安全基盤調査研究(平成 22 年度) 竜巻
による原子力施設への影響に関する調査研究，独立行政法人原子力安全基盤機構
委託研究成果報告書，2011.
(5)Y. Eguchi, S. Sugimoto, H. Hattori and H. Hirakuchi, “Tornado Pressure
Retrieval from Fujita’s Engineering Model, DBT-77”, Proceedings of the
6th International Conference on Vortex Flows and Vortex Models (ICVFM Nagoya2014), November 17 - 20, 2014, Nagoya, Japan.
(6) 江口 譲，服部康男，流速場情報に基づく圧力場計算法の提案，第 72 回ターボ機械協会 大分講演会(2014.10.3)

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 2-5-8

添付資料 3.1
3.1 竜巻影響評価の概要及び保守性について
図 3.1.1 に竜巻影響評価の概要及び保守性確保の状況を示す。竜巻影響評価については，その不確実性を踏まえて，各ステップに対し保守性を考慮している。
【基準竜巻・設計竜巻の設定】○竜巻検討地域：総観スケール（総観場）での分析（左下図）により北海道から山陰地方にかけての日本海沿岸を竜巻検討地域と設定。また，メソスケール（突風関連指数）での分析（下中央図）でも地域特性を確認。
○VB1：竜巻検討地域における過去最大竜巻 F2 の風速範囲の上限値 69m/s と設定。
○VB2：竜巻風速のハザード曲線（右下図）より，年超過確率 10-5 における風速 59m/s であるが，竜巻検討地域
を北海道から山陰地方にかけての日本海沿岸にすることに伴う竜巻ハザード曲線算出のためのデータの不確実性（日本海側は F スケール不明の海上竜巻が多い）を踏まえ，年超過確率 10-5 より一桁下げた年超過確率 10-6 相当の風速 76m/s（F3）と設定。
○基準風速：VB1 と VB2 のうち大きい風速である年超過確率 10-6 相当の風速 76m/s（F3）を基準風速と設定。
○なお，将来的な気候変動を完全に予測することは難しいため，最新のデータ・知見をもって気候変動の影響を注視し，竜巻検討地域や基準風速は，必要に応じ見直しを実施していく。
スーパーセルの発生しにくい環境（＝大きな竜巻が発生しにくい環境）

単位:%

30

40

竜巻風速 (m/s)
50
60
70
80

90

100

1.E-03
基本ケース

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-1-1

年 1.E-04
超過確 1.E-05率

無次元座標r  R / Rm ,接線風速V  Fr ( r ) Fh ( z )Vm r
Fr ( r )  
1 / rz  Z / Hi

( r  1)

0


n2 
V tan  0 
Vr   
1  2 
2
1

n
r 



V tan  0 A(1  z1.5 )tan  0   B{1  exp(  k ( z  1))}

1.E-07

竜巻風速の年超過確率分布【設計竜巻の設定（最大風速及び特性値）
・設計荷重の設定】○最大風速：地形効果による竜巻の増幅を考慮する必要はないが，将来的な気候変動の不確実性を踏まえ
F3 の風速範囲の上限値 92m/s と設定。
○風速場モデル：各風速場モデルとの比較や，米国におけるフジタモデ
nルの利用実績を確認し，地面に置かれた物体へ影響を与える風速場をよく表現できているフジタモデルを選定。
n○飛来物評価手法：飛来物評価における物体の浮上・飛来モデル，竜巻やn
物体の配置等を設定。
○設計竜巻の特性値：風速場としてフジタモデルを選定した場合の特性値を設定。
r○設計荷重：設計竜巻の風荷重，気圧差による荷重，設計飛来物（鋼製材，
フジタモデルの風速場のイメージ
砂利）による衝撃荷重等を設定。
竜巻中心軸
z
r=


z k0
Fh ( z )  ( r  1)exp(  k ( z  1))

半径方向風速上昇風速

EHI の超過頻度分布（EHI 閾値 3.3）

F2 以上の竜巻発生箇所

・設計風速における保守性→基準風速 76m/s に対し，将来的な気候変動を踏まえ F3 の風速範囲の上限値 92m/s（≒年超
過確率 10-7）と設定。

日本海F3を4個追加

1.E-06
スーパーセルの発生しやすい環境（＝大きな竜巻が発生しやすい環境）・基準風速における保守性→竜巻風速のハザード曲線における最大風速（年超過確率 10-5）59m/s に対し，基準風速を
年超過確率 10-6 に相当する 76m/s と設定。
なお，ハザード曲線においては，データ量の少ないことによる不確実さを考慮し，以下の検討を実施。
・擬似的な 51.5 年間のデータをフジタスケールごとに作成（F スケール不明の海上竜巻の発生数は，陸上竜巻の F スケール別発生比率で按分）・竜巻データに対して JackKnife 法を適用し，データの安定性を評価
・日本海側に F3 竜巻（擬似データ上 4 個）を追加した感度解析を実施

r=1( z  1)( z  1)(r  )

・物体の浮上・飛来モデルにおける不確実性の考慮→物体に働く揚力は，風を受ける方向等により様々な値を取り得るため，地面での揚力係数と物体の見附面積の積（CLa）の代わりに，空中での xyz 方向の流れに対する抗力係数と見附面積の積の平均値（CDA）を用い，実際より大きな揚力を作用させ，浮上し易くなるよう設定。（鋼製材であれば，CDA /CLa≒1.14）
・竜巻が物体に与える速度に関する不確実性の考慮→実際には竜巻が遠方から物体に近づき，最大風速より低い風速に曝され飛散することになるが，物体を強制的に高速域に配置するとともに，竜巻に対する物体の場所依存性を考慮し，多点数配置（米国 Reg.Guide 1.76 では 1 点配置）された物体の飛来速度の中から，最大となる飛来速度を設定。
→設計飛来物は，必ずしも最大速度で評価対象施設等に衝突するとは限らないが，設計飛来物の速度としては，設計竜巻によって飛来した際の最大速度（水平方向・鉛直方向）を設定。

(  r  1)
( r  1)

内部
コア

( z  1)( z  1)

7
8
流

3 Vm
A(16 z 6  7 z 3 )( z  1) 入

28 1  n 2
Vz  
層

V
B
exp(

k
(
z

1))
 m
{2  exp(  k ( z  1))} ( z  1)
k (1  n 2 )

外部コア

コア半径Rm

Hi

最
外
領
域

z=1

地 面

k0, k, n, , A, Bは定数

【施設の構造健全性の確認】○設計荷重に対して，建屋・構築物，設備等の評価対象施設等の構造健全性が維持されるかを確認。

【防護対策】○設計竜巻の最大風速 92m/s にて飛来物発生防止対策や評価対象施設への防護・風圧力や気圧差による圧力に関する保守性→フジタモデルの風速場は，接線風速や気圧低下量に高さ依存性があるため，建屋や設備に対し，必ずしも水平方向の最大風速による風圧力や最大気圧低下量による圧力が作用するとは限らないが，設計荷重としては，水平方向の最大風速による風圧力，最大気圧低下量
による圧力に基づき設定。
※
・飛来物の影響高さ（竜巻対策範囲）における保守性（仮設足場に飛散防止対策を講じる場合）→ランキン渦モデルを採用している米国 Regulatory Guide 1.76 では，小さな飛来物（スチールパイプ等）はどの高さへの衝突も想定しているのに対し，重量物（自動車）に対しては 9.1m
（30feet）以下に影響を及ぼすこととしている。
一方，フジタモデルを適用した場合における設計飛来物の浮き上がり高さは，最大でも角型鋼管の 0.15m と僅かであるが，設計飛来物の鋼製材(4.2m)や角型鋼管(4m)は回転して飛散することも想定される。また，高所の建屋開口部等への影響を及ぼす可能性があるものには飛散防止対策を講じることから，設計飛来物は原則地上高 10m まで影響を及ぼすものとし，建屋開口部の対策範囲は「10m 以下」と設定。

※仮設足場に飛散防止対策を講じない場合には，仮設足場材（足場パイプ，鋼製足場板）は，高所の建屋
開口部等へ影響を及ぼす可能性があることから，どの高さへの衝突も考慮するものとする。

図 3.1.1 竜巻影響評価の概要及び保守性確保の状況

添付資料 3.2
3.2 竜巻影響評価及び竜巻対策の概要【設計竜巻荷重，設計荷重の設定】○ガイドに基づき，設計竜巻荷重は，設計竜巻の風圧力による荷重（WW），気圧差による荷重（WP）及び飛来物による（WM）
を適切に組み合わせた荷重を設定するとともに，設計竜巻荷重と組み合わせる荷重（竜巻以外の自然現象による荷重等）
は，設計竜巻荷重に包絡される若しくは考慮すべき荷重ではないことを確認。
○WW，WP，WM は，設計竜巻の最大風速 VD=92m/s，風速場モデルをフジタモデルとした場合の荷重を設定する。
【設計飛来物の選定】○柏崎刈羽原子力発電所の飛来物に係る現地調査を行い，発電所構内の常設物（マンホール蓋等），仮設物（資機材等）及び二次飛来物（屋根等）の中から，それらの飛来物発生防止対策の可否，固定状況，過去の被害事例や代表性（運動エネル
ギー，貫通力等）を踏まえ，右図のとおり設計飛来物を選定。ただし，これらのうち飛散防止対策を講じるものは除く。

鋼製材

角型鋼管（大）砂利（最大飛散高さ 0.08m）（最大飛散高さ 0.15m）（最大飛散高さ 0.08m）

足場パイプ

鋼製足場板

（最大飛散高さ 0.57＋(148)m※1，※2） （最大飛散高さ 52＋(148) m※1，※2）※1：()内の値は飛来物初期高さ（地面からの物品の高さ）※2：大湊側における最も高所の 5 号炉排気筒頂部に設置されている状況を想定し設定

図 3.2.1.1 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の設計飛来物

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-2-1【竜巻影響評価】○設計荷重に対し，外部事象防護対象施設の構造安全性が維持され安全機能が維持されていることを確認。なお，仮設足場に飛散防止対策を講じた場合，設計飛来物（鋼製材，角型鋼管（大），砂利）の最大飛散高さは非常に僅か（図3.2.1.1 より設計飛来物の最大飛散高さは，大きいものでも 0.15m）であるが，鋼製材（4.2m）や角型鋼管（4m）は回転して飛散することや米国 Reg.Guide1.76 にて飛来物（自動車）が 9.1m（30feet）以下に影響を及ぼすとしていることを踏まえ，設計飛来物は高さ 10m 迄影響を及ぼすものとして評価。仮設足場に飛散防止対策を講じない場合，設計飛来物（足場パイプ，鋼製足場板）の最大飛散高さは大きいことから，建物等のどの高さへの衝突も想定し評価。
＜施設の評価＞○評価対象施設（原子炉建屋，タービン建屋（海水熱交換器区域），コントロール建屋，廃棄物処理建屋）の構造骨組評価，局部評価，設計飛来物の衝突に関する評価及び建屋外周部建具（扉等）に関する評価を実施し，内包する外部事象防護対象施設が影響を受けないことを確認し，外部事象防護対象施設に影響がある場合には，防護対策を実施。
○外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす施設（サービス建屋，5 号炉タービン建屋，5 号炉，6 号及び 7 号炉主排気筒）の構造骨組評価を実施し，倒壊により外部事象防護対象施設が影響を受けないことを確認。なお，主排気筒は，設計飛来物の衝突により，仮に主排気筒の機能が喪失した場合の平常時被ばく評価を実施し，敷地境界線量が線量目標値を超えないことも確認。
＜設備の評価＞○評価対象施設（非常用換気空調系，軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃料移送系，非常用ディーゼル発電機吸気系）に対する設計飛来物による貫通評価，設計荷重に対する強度評価を実施し，外部事象防護対象施設の構造健全性が維持されることを確認し，外部事象防護対象施設に影響がある場合には，防護対策を実施。
○外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす施設（非常用ディーゼル発電機排気消音器，ミスト管）は，設計飛来物が到達しないことから，設計荷重に対する強度評価を実施し，構造健全性が維持されることを確認。
【飛散防止対策】○設計飛来物（極小飛来物である砂利を除く。）より運動エネルギー及び貫通力が大きいものについては，設置場所等に応じ下記のとおり固縛等を実施。なお，二次飛来物のうち，仮設足場，金属製屋根・外壁については，設計飛来物の影響に包絡されず，過去の被災事例からも飛散の可能性があることから，下記の飛散防止対策を実施する。
（仮設足場には恒久的に飛散防止対策を講じる必要がないよう地上高 10m 以上の建屋開口部等に対しても防護対策を実施）※各距離は代表飛来物の・飛散影響・横滑りを考慮するエリア内に設置した資機材等（発電機，仮設小屋等）＜資機材・車両＞＜金属製屋根・外壁＞＜仮設足場＞
うち飛距離が最大の飛来の飛散防止対策としては，移設，撤去又は浮き上がりや横滑りを考慮した固縛等を物の飛距離より設定
・竜巻による風圧力や気圧差・竜巻による風圧力に実施。
により破損することで外部より仮設足場の各・飛散影響・横滑りを考慮するエリア内の一般車両の飛散防止対策としては，移設，事象防護対象施設への影響
部材が飛散しない撤去，固縛に加え，作業中車両について竜巻発生確度ナウキャスト等を活用し即座が考えられる屋根及び外壁
よう，緊結等の適切に車両を移動できる体制を整え，エリア外への待避を実施。
に対し，ボルト増し打ちをな飛散防止対策を・建屋近傍の重大事故等対処設備（車両）は飛散防止対策として，固縛等を実施。高することで，屋根及び外壁実施。
台の重大事故等対処設備（車両）は，飛散影響・横滑りを考慮するエリア外に駐車の補強を実施。
し，外部事象防護対象施設に対し離隔距離があることから，飛散防止対策は実施し
図
3.2.1.3
車両固縛のイメージ
図 3.2.1.2 飛散影響・横滑りを考慮するエリアない。
車両の飛散影響を考慮するエリア

220m

資機材の飛散影響を考慮するエリア250m

横滑りを考慮するエリア【防護対策】○設計飛来物によって損傷する可能性がある外部事象防護対象施設について，下記のとおり防護対策を実施。影響評価同様，仮設足場に飛散防止対策を講じた場合，設計飛来物は高さ 10m 迄影響を及ぼすものとして，原則高さ 10m以下を対策範囲と設定。仮設足場に飛散防止対策を講じない場合には，建物等のどの高さへの衝突も考慮し対策を実施。
＜竜巻防護ネットによる防護＞

図 3.2.1.4 竜巻防護ネットの設置イメージ

・設計飛来物から防護対象設備を護るため，防護対象設備近傍にある建屋開口部の換気空調系ルーバ等へ鉄板又は竜巻防護ネットを設置。
・竜巻防護ネットは設計飛来物の運動エネルギーを吸収可能な設計にするとともに，小径の飛来物※のすり抜けを防止する設計とする。
※：防護ネットをすり抜ける可能性があるため設計飛来物として選定した砂利を除く。

＜軽油タンク，非常用ディーゼル発電機
燃料移送系の防護＞・軽油タンクは，設計飛来物による貫通はしないが，更なる設計上の裕度を確保するため，鋼板肉厚を厚くしたタンクにリプレースを実施。
・非常用ディーゼル発電機燃料移送系（ポンプ，配管等）については，設計飛来物からの防護対策として防護板等を設置。

＜鋼製扉による防護＞・設計飛来物の貫通により外部事象防護対象施設への影響が考えられる扉に対し，鋼製扉にリプレースを実施。
・鋼製扉は，設計飛来物の貫通力に耐える設計とする。

図 3.2.1 竜巻影響評価及び竜巻対策（防護対策，飛来物発生防止対策）の概要＜格納容器圧力逃がし装置の防護＞・竜巻による損傷を考慮した場合でも，代替設備（代替循環冷却）により機能維持可能であるが，飛来物により機能喪失しないように防護対策を実施。

添付資料 3.3
3.3 設計飛来物の選定について
発電所構内における竜巻飛来物となり得る物品を網羅的に調査し，それらの中から代表性をもたせた設計飛来物を，図 3.3.1 のフローに基づき選定した。
発電所構内における物品
括弧数字は，後述の号番号(1)
飛来物となり得る物品を現地調査及び聞き取り調査にて想定飛来物を抽出
・常設物（電柱，マンホール等）
・仮設物（鋼製パイプ，鋼製材，車両等）
・二次飛来物（屋根，シャッター，ガラス窓等）(2)

以下の点で飛来物とならないか※1①頑健に固定されているか②分解し小型軽量となる物品か③転倒するが飛来物とはならない物品か該当物品①シャッター，雨樋，配管，ブローアウトパネ
ル，屋根（ALC 板），外壁（セメント板），扉，
照明器具，アンテナ，鋼製タンク，変圧器，
鋼製階段
②ガラス窓
③電柱，屋外照明，フェンス，手摺

Yes

No

(3)

該当例：外部事象防護対象施設から十分な離隔距離のある資機材

飛散評価（竜巻風速 92m/s，フジタモデル）により浮上するかNo

No

横滑りにより外部事象防護対
象施設に影響を与え得るか

Yes

Yes

④飛来物発生防止対策（撤去，固縛等）が可能か

Yes

該当例：④マンホール蓋，車両，屋根

設
計
飛
来
物
と
し
て
選
定
し
な
い

等

No

(5)
⑤評価パラメータ※2（運動エネルギ
ー，貫通力，寸法※3）が他の設計飛来物の候補に包絡※4 されるか

Yes

該当物品：角型鋼管（小）

No
設計飛来物
（鋼製材※4，角型鋼管（大）※4，砂利※3，
足場パイプ※５，鋼製足場板※5）※1：過去の事例を参考に判定※2：評価対象施設等に想定される損傷モードより，評価パラメータを設定※3：非常用換気空調系ルーバへの防護対策として設置する竜巻防護ネットを通過する可能性があるものを抽出※4：仮設足場に飛散防止対策を講じた場合を考慮し，運動エネルギー，貫通力が仮設足場材（足場パイプ，
鋼製足場板）に次ぐ飛来物についても抽出※5：仮設足場に飛散防止対策を講じた場合は除く。

図 3.3.1 設計飛来物の選定フロー

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-1

(1) 飛来物調査
柏崎刈羽原子力発電所おける飛来物に関する現地調査は，平成 25 年 8 月 20 日，8 月 27日，9 月 12 日，平成 27 年 3 月 13 日に実施した。調査では，常設物，仮設物のうち飛来物になり得る物品，及び二次飛来物（設置状況等から風圧や飛散による被害を受けて飛来物となり得る物）を抽出した。調査範囲は，米国 Regulatory Guide を参考にするとともに，後述の代表的な飛来物の飛散評価結果において，代表的な飛来物の飛散距離は最大でも 400m程度であることを踏まえ，外部事象防護対象施設から半径 800m の範囲（図 3.3.2）とした。
また，持ち込み資機材等（夏場や冬場に屋外作業の準備等のために使用する休憩所（仮設小屋）や定期検査中に使用する仮設足場材等）の仮設物について，現地調査にて確認した結果の網羅性を高めることを目的に協力企業への聞き取りも実施し，現地調査で確認した飛来物源と大きな相違がないことを確認している。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-2

防護上の観点又は機密に係わる事項を含む為，公開できません

図 3.3.2 調査範囲及び区分
表 3.3.1 調査エリア区分
エリア番号

エリア名称

①

5～7 号炉周辺エリア②

大湊側高台周辺エリア③

中央土捨場エリア④

第二企業センター棟周辺エリア⑤

固体廃棄物貯蔵庫周辺エリア⑥

敷地北側エリア⑦

取水口・放水口周辺エリア

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-3

飛来物調査の結果として，次々頁より，柏崎刈羽原子力発電所において確認した飛来物源をエリアごとに示す。
また，表 3.3.2 に，飛来物調査の結果を踏まえ，飛来物の形状（棒状，板状，塊状），サ
イズ（大，中，小）及び柔※1，剛※1 等の特徴を踏まえ飛来物源を詳細に分類した結果を示す。
※1：柔（木製又は中空状，複数の材からなる），剛（コンクリート又は鋼製で密実，単体からなる）

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-4

表 3.3.2 代表的な飛来物の抽出結果

常設物
仮設物

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-5
二次飛
来物

剛
柔
剛

大
－
－
ｺﾝｸﾘｰﾄ
柱

柔

代替原
子炉補
機冷却
系

剛

－

柔

屋根材
(鋼板)

棒状
中
小
電柱
－
－
－
鉄骨
(ｶﾞｲﾄﾞ)鋼製(ｶﾞｲﾄﾞ) ﾊﾟｲﾌﾟ※
鋼製材※ 鋼製車止め
角 型 鋼 ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ
管（小,
大）
鋼材
－
－

仮設足
場ﾊﾟｲﾌﾟ
(4m)
雨樋

仮設足場ﾊﾟｲ
ﾌﾟ(2m)－

板状
中－－
ｸﾚｰﾝｳｪｲﾄ（2t）(ｶﾞｲﾄﾞ)ｺﾝｸﾘｰﾄ板※
ｺﾝｸﾘｰﾄ板
鋼矢板
鋼製架台
敷鉄板(薄,厚)小ﾏﾝﾎｰﾙ蓋－ｸﾚｰﾝｳｪｲﾄ
（250kg,500kg）
鋼製看板
仮設分電
盤

－

－

－

乗用車
(ｶﾞｲﾄﾞ)ﾄﾗｯｸ※
ﾄﾗｯｸ
消防車
電源車
ﾊﾞｽ
ﾄﾞﾗﾑ缶

屋 根 材 (ALC板)
外壁(ｾﾒﾝﾄ板)
ﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙ
ｼｬｯﾀｰ
外壁(鋼板)

扉
仮設足場板(鋼製)－

仮設足場板(ｱﾙﾐ)

－

大
－
－
ﾄﾚｰﾗｰ荷台※：ガイドにおいてサイズ及び質量が記載されている物品

塊状
大
－
－
－

中
－
－
鋼製ﾎﾞﾋﾞﾝ
ｸﾚｰﾝｳｪｲﾄ
（5t）
発電機(大)小－－
ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾌﾞﾛｯｸ
砂利
発電機
(小)

木製ﾎﾞﾋﾞﾝ
軽乗用車
産廃ｺﾝﾃﾅ
自動販売機

空調室
外機

－

－

－

－

－

照明器
具

ｸﾚｰﾝ車
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ小屋
仮設小屋(ｶﾞｲﾄﾞ)ｺﾝﾃ
ﾅﾎﾞｯｸｽ※
鋼製ﾀﾝｸ
ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ①5～7 号建屋周辺エリア（常設・仮設物）①-2 仮設小屋①-3 発電機①-4 鋼板①-5 送水用配管蓋①-6 仮設分電盤①-7 敷鉄板①-8 鋼製パイプ①-9 仮設足場板①-11 仮設小屋①-12 鋼製材①-1 仮設小屋①-10 配電盤

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-6

①-13 空調室外機①-14 消火器箱（小），（大）①-15 鋼製ボビン①-16 マンホール蓋①-17 マンホール蓋①-18 グレーチング①-19 ホース格納箱①-20 分電盤①-21 チェッカープレート①-22 乗用車①-23 鋼製架台①-24 FRP タンク(FRP=繊維強化プラスチック)

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-7

①-25 カラーコーン①-26 消火器①-27 仮設小屋①-28 角型鋼管（小），（大）①-29 鋼製蓋①-30 鉄骨①-31 鋼製タンク①-32 工事看板①-33 工事看板①-34 鉄骨①-35 チェッカープレート①-36 変圧器①-37 変圧器①-38 常設代替交流電源設備①-39 軽自動車（ガスタービン発電機）
6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-8

（二次飛来物）①-1 仮設足場①-2 仮設足場①-3 外壁

①-4 屋根（ポリカーボネー①-5 屋根①-6 屋根①-8 シャッター

①-9 庇，猿梯子，扉①-11 窓ガラス①-12 屋根（ガラス）①-14 屋根①-15 ルーバト）①-7 猿梯子①-10 屋根①-13 シャッター（大物搬入口）6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-9

①-16 屋根，シャッター①-19 ブローアウトパネル①-17 アンテナ①-18 配管①-20 扉，換気フード，①-21 拡声器

猿梯子①-22 外壁①-25 配管①-28 階段①-23 シャッター，配管①-24 換気フード①-26 屋根①-27 階段①-29 アンテナ

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-10①-30 猿梯子

①-31 配管①-32 扉，手摺

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-11

②大湊側高台周辺エリア（常設・仮設物）②-1 コンクリート柱②-2 発電機②-4 木製ボビン②-5 鋼製ボビン②-7 木板②-8 ホイールローダ②-3 発電機②-6 カーブミラー②-9 可搬型代替注水ポンプ（消防車）②-10 可搬型代替交流電源設備②-11 分電盤（電源車）

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-12②-12 木材

②-13 鋼製ボビン②-14 ホース②-16 金属容器②-17 鋼矢板②-19 プレハブ小屋②-20 プレハブ小屋②-21 自動販売機②-22 鋼製倉庫②-23 大容量送水車②-24 泡原液配送車②-25 放水砲②-26 代替原子炉捕機冷却系②-27 タンクローリ（大）6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-13②-15 ホース②-18 鋼製コンテナ

②-28 タンクローリ（小）②-29 放射能観測車②-30 クレーン車②-2 屋根②-3 扉（二次飛来物）②-1 シャッター

②-4 排気フード

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-14

③中央土捨場エリア（常設・仮設物）③-1 ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄ③-2 鋼製車止め③-3 仮設分電盤（単管バリケード）③-4 消火器③-5 クッションドラム

③-6 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ③-7 ｺﾝｸﾘｰﾄ板（排水溝蓋）③-8 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ③-9 鋼製ﾌｪﾝｽ③-10 消火栓蓋③-11 ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄ③-12 鋼製ﾌｪﾝｽ③-13 移動式投光器③-14 建設重機③-15 敷鉄板（バルーンライト）（バックホー）
6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-15

③-16 移動式投光器（バルーンライト）③-17 発電機③-18 高圧洗浄機，
水タンク③-19 敷鉄板③-20 産廃ｺﾝﾃﾅ③-21 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ小屋③-22 仮設小屋③-23 プレハブ小屋③-24 プレハブ小屋③-25 梯子③-26 自動販売機③-27 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ小屋③-28 乗用車③-29 道路標識③-30 木材

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-16

③-31 カーブミラー③-32 建設重機③-33 工事看板（バックホー）③-34 敷鉄板③-35 鋼製ﾊﾟｲﾌﾟ③-36 鉄塊③-37 フレックス管③-38 ﾄﾗｯｸ③-39 ﾏﾝﾎｰﾙ蓋③-40 分電盤③-41 仮設足場板③-42 仮設足場枠組材③-43 木材③-44 テント③-45 信号機

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-17

③-46 仮設ﾄｲﾚ③-47 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

③-49 ドラム缶（二次飛来物）③-1 窓ガラス③-2 階段，窓ガラス，扉

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-18③-48 ベンチ

④第二企業センター棟周辺エリア（常設・仮設物）④-1 ﾏﾝﾎｰﾙ蓋④-2 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ④-3 ｺﾝｸﾘｰﾄ板（排水溝蓋）④-4 土のう袋④-5 分電盤④-6 屋外照明④-7 乗用車④-8 道路標識④-9 配電盤④-10 ﾌｪﾝｽ（単管柵）④-11 ｱﾝﾃﾅ④-12 砂利④-13 鋼製車止め④-14 空調室外機④-15 ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄ

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-19

④-16 排水溝蓋④-17 消火器箱（小）④-18 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

④-19 ｸﾚｰﾝｳｪｲﾄ④-20 FRP タンク④-21 制御盤（FRP=繊維強化プラスチック）④-22 乗用車④-23 鋼製看板④-24 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ④-25 鋼管④-26 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ小屋④-27 ｽﾃｯﾌﾟ④-28 自動販売機④-29 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ④-30 仮設鉄骨

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-20

④-31 木製ﾎﾞﾋﾞﾝ④-32 ﾄﾗｯｸ④-33 ﾊﾞｽ④-34 角型鋼管④-35 産廃コンテナ④-36 産廃コンテナ④-37 屋外照明④-38 鋼製架台④-39 アミコンテナ④-40 鋼製ﾌｪﾝｽ④-41 鋼製車止め④-42 木材（単管バリケード）④-43 H 鋼④-44 鋼製ﾊﾟｲﾌﾟ6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-21④-45 砂利④-46 産廃ｺﾝﾃﾅ④-47 自動販売機④-48 ｵｲﾙ缶④-49 ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ④-50 仮設小屋④-51 乗用車④-52 角型鋼管④-53 ｱﾐｺﾝﾃﾅ④-54 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ車庫④-55 鋼製ﾌｪﾝｽ④-56 ﾏﾝﾎｰﾙ蓋④-57 鋼製ﾌｪﾝｽ④-58 流し台④-59 ﾄﾚｰﾗｰ④-60 ﾄﾚｰﾗｰ荷台

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-22

（二次飛来物）④-1 屋根，外壁④-2 窓ガラス④-3 シャッター

④-4 雨樋④-5 拡声器④-6 配管

④-7 拡声器，換気フード④-8 シャッター

④-9 照明器具④-10 屋根，外壁④-11 窓ガラス④-12 窓ガラス④-14 ルーバ④-15 猿梯子④-13 照明器具

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-23

④-16 煙突④-17 拡声器④-18 拡声器④-19 庇④-20 換気フード④-21 扉④-22 換気フード④-23 扉④-24 屋根，外壁④-25 屋根6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-24

⑤固体廃棄物貯蔵庫周辺エリア（常設・仮設物）⑤-1 ﾄﾗｯｸ（ﾕﾆｯｸ車）⑤-2 ﾓｰﾀｰ付き排気ﾌｧﾝ⑤-3 屋外照明⑤-4 鋼製車止め⑤-5 ｺﾝｸﾘｰﾄ板⑤-6 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ⑤-7 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ⑤-8 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ⑤-9 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ小屋⑤-10 鋼製フェンス⑤-11 鋼板⑤-12 防火標識⑤-13 ﾏﾝﾎｰﾙ蓋⑤-14 敷鉄板⑤-15 制御盤（単管バリケード）

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-25

⑤-16 屋外照明⑤-19 ｺﾝﾃﾅﾎﾞｯｸｽ⑤-17 立て看板⑤-18 ｺﾝﾃﾅﾎﾞｯｸｽ⑤-20 鋼製ﾎﾞﾋﾞﾝ（二次飛来物）⑤-1 配管⑤-2 シャッター，窓ガラス⑤-3 換気フード⑤-4 排気フード⑤-5 シャッター

⑤-6 配管，雨樋⑤-7 シャッター，扉⑤-8 猿梯子⑤-9 鋼製階段

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-26

⑤-10 排気フード⑤-11 屋根，壁⑤-13 屋根，シャッター

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-27⑤-12 窓ガラス，屋根

⑥敷地北側エリア（常設・仮設物）⑥-1 電源盤⑥-2 マンホール蓋⑥-3 鋼鉄看板⑥-4 カラーコーン⑥-5 立ち馬（馬脚立）⑥-6 クッションドラム

⑥-7 敷鉄板⑥-8 鋼製車止め⑥-9 土のう袋（単管バリケード）⑥-10 トラック⑥-11 乗用車⑥-12 仮設小屋⑥-14 コンクリートブロック⑥-15 マンホール蓋（ユニック車）⑥-13 空調室外機

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-28

⑥-16 グレーチング⑥-17 屋外照明⑥-18 消火器箱(大)⑥-19 樹木⑥-20 避雷器収納箱⑥-21 工事看板⑥-22 空調室外機⑥-23 チェッカープレート⑥-24 消火器箱（小）⑥-25 電話箱⑥-26 カラーコーン⑥-27 空調室外機⑥-28 車止めポール⑥-29 乗用車⑥-30 木製ボビン

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-29

⑥-31 電柱⑥-32 鋼材⑥-34 トラック⑥-35 フォークリフト⑥-37 鋼製看板⑥-38 コンクリート板（二次飛来物）⑥-1 扉，ルーバ

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-30⑥-33 鋼管⑥-36 乗用車

⑦取水口・放水口周辺エリア（常設・仮設物）⑦-1 グレーチング⑦-2 マンホール蓋⑦-3 カラーコーン⑦-4 空調室外機⑦-5 排水溝蓋⑦-6 鋼材⑦-7 鋼管

⑦-8 コンクリート板⑦-9 発電機⑦-10 一輪車⑦-11 仮設小屋⑦-12 乗用車⑦-13 脚立⑦-14 配電盤⑦-15 砂利6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-31

⑦-16 テント⑦-17 敷鉄板⑦-18 鋼製車止め（単管バリケード）⑦-19 工事看板⑦-20 鋼製看板⑦-21 屋外照明⑦-22 マンホール蓋⑦-23 カラーコーン⑦-24 鋼製ネット⑦-25 フレックス管⑦-26 木材⑦-27 廃材コンテナ⑦-28 消火器箱（大）⑦-29 台車⑦-30 仮設足場板

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-32

（二次飛来物）

⑦-1 扉

⑦-2 扉

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-33

(2) 固定状況等を踏まえた抽出(1)で抽出した結果を踏まえ，過去の被害事例等（別紙 1）を参考に，以下の観点のいずれにも当てはまらない物品を設計飛来物候補として抽出した。（表 3.3.3）①溶接やボルトにより頑健に固定されているか②分解し小型軽量となる物品か③竜巻の影響により転倒はするが，飛来物とはならない物品か(3) 代表的な飛来物の飛散評価(2)で抽出をした代表的な飛来物に対し，設計竜巻の最大風速 92m/s，風速場モデルとしてフジタモデルを適用した場合における飛散評価を実施し，浮上する物品を抽出した結果を
表 3.3.3 に示す。飛来物の初期高さは，プラントウォークダウンにて確認した飛来物の設置
場所と外部事象防護対象施設との高低差を踏まえ設定した。但し，仮設物のように設置場所の特定が困難な物品については，外部事象防護対象施設に到達する可能性のある初期高さのうち，最大の高さを飛来物の初期高さとして設定した。
（別紙 2）
そのため，飛来物の飛散距離については，上記で設定した飛来物の初期高さから外部事象
防護対象施設の高さまでに飛散した距離を設定した。（例えば，初期高さ 30m における飛散評価であれば，初期高さ 30m から 0m 迄の飛散距離となる）
また，飛来物の速度については，ガイドに基づき，飛散評価により求まる飛散した際の最大水平速度及び最大鉛直速度を設定した。
なお，
浮上しないが横滑りにより外部事象防護対象施設に影響を与え得る物品については，
浮上する物品同様，(4)以降の結果を踏まえ設計飛来物として選定する必要があるかを確認する。
(4) 飛来物発生防止対策の可否を踏まえた抽出(3)で抽出した結果を踏まえ，固縛，撤去等の飛来物発生防止対策が可能かどうかを考慮し，設計飛来物の候補を抽出した。
（表 3.3.3 右端欄参照）(5) 評価パラメータの代表性の確認(4)で抽出した結果に対し，竜巻及び飛来物により想定される評価対象施設の損傷モード
より設定した評価パラメータ（運動エネルギー，貫通力，寸法）が，最大となる物品を（寸法については最小），設計飛来物として選定する。
（表 3.3.3 黄色箇所参照）

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-34

表 3.3.3 代表的な飛来物の飛散評価結果及び飛散防止対策・固定状況等を踏まえた選定結果（1/6）（常設・仮設物）
分類

名称（ガイド）鋼製パイプ ※1

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-35

棒
状

幅[m]

高さ[m]

質量
[kg]

最大鉛
直速度
[m/s]

運動エ
運動エ
ネル
ネル
最大飛
ギー
最大飛
ギー
散高さ
[kJ]
距離[m]
[kJ](鉛
[m]
（水
直)
平）

コンクリートの貫通限界厚さ ※2[cm]

鋼板の貫通限界
厚さ ※3[mm]

水平

鉛直

水平

鉛直

tp_h

tp_v

T_h

T_v

※4
浮き上 以下の点で飛来物とならないかがり有 (4)飛来物発生防止対策（撤去，固縛等）が可能か無(5)他の飛来物に包絡されるか(4)浮上しないが，外部事象防護対象施設との離隔をとる又は固縛等を実施することから設計飛来物として選定しない。

2

0.05

0.05

8.4

0.0058

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

×

鋼製車止め

1.3

0.217

0.217

90

0.0018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

×

ガスボンベ

1.515

0.232

0.232

95

0.0021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

×

2

0.34

0.25

156

0.0034

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

×

4.2

0.3

0.2

135

0.0066

10

7

6

3

9

0.08

6

4

4

2

○

設計飛来物に選定する。

角型鋼管（小）

4

0.06

0.06

12

0.0169

15

7

2

0.23

19

0.13

5

2

5

2

○

(5)角型鋼管（大）に包絡されることから，設計飛来物として選定しない。

角型鋼管（大）

4

0.1

0.1

28

0.0118

16

7

4

0.55

20

0.15

6

3

6

2

○

設計飛来物に選定する。

鋼材

6

0.3

0.3

558

0.0027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

×

コンクリート柱

12

0.252

0.252

900

0.0017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

×

(4)浮上しないが，外部事象防護対象施設との離隔をとる又は固縛等を実施することから設計飛来物として選定しない。

鉄骨

剛
飛
来
物

長さ[m]

空力パ
最大水
ラメー
平速度
タ
[m/s]
2
[m /kg]（ガイド）鋼製材 ※1※1：ガイドにおいてサイズ及び重量が記載されている物品※2：修正 NDRC 式及び，Degen 式を用いて算出※3：発電用原子炉施設のタービンミサイルの評価に用いられている BRL 式にて算出※4：評価対象施設に想定される損傷モードにより，評価パラメータを設定(4)浮上しないが，外部事象防護対象施設との離隔をとる又は固縛等を実施することから設計飛来物として選定しない。

表 3.3.3 代表的な飛来物の飛散評価結果及び飛散防止対策・固定状況等を踏まえた選定結果（2/6）（常設・仮設物）
分類6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-36

剛
飛
来
物

名称

塊
状

長さ[m]

幅[m]

高さ[m]

質量
[kg]

空力パ
最大水
ラメー
平速度
タ
[m/s]
2
[m /kg]

最大鉛
直速度
[m/s]

運動エ
運動エ
ネル
ネル
最大飛
ギー
最大飛
ギー
散高さ
[kJ]
距離[m]
[kJ](鉛
[m]
（水
直)
平）

コンクリートの貫通限界厚さ ※2[cm]

鋼板の貫通限界
厚さ ※3[mm]

水平

鉛直

水平

鉛直

tp_h

tp_v

T_h

T_v

※4
浮き上 以下の点で飛来物とならないかがり有 (4)飛来物発生防止対策（撤去，固縛等）が可能か無(5)他の飛来物に包絡されるかコンクリートブロック

0.65

0.65

0.65

660

0.0013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

×

クレーンウェイト 5t

1.5

1.28

0.4

5000

0.0005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

×

鋼製ボビン

2.6

2.6

1.6

900

0.0101

46

23

938

227

180

5

26

14

4

2

○

発電機（大）

4

1.8

1.4

4920

0.0021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

×

発電機（小）

0.91

0.53

0.7

125

0.008

27

7

43

3

36

2

10

3

2

1

○

砂利

0.04

0.04

0.04

0.2

0.016

14

7

0.02

0.004

18

0.08

1

1

1

1

○

※1：ガイドにおいてサイズ及び重量が記載されている物品※2：修正 NDRC 式及び，Degen 式を用いて算出※3：発電用原子炉施設のタービンミサイルの評価に用いられている BRL 式にて算出※4：評価対象施設に想定される損傷モードにより，評価パラメータを設定(4)浮上しないが，外部事象防護対象施設との離隔をとる又は固縛等を実施することから設計飛来物として選定しない。

(4)固縛等の飛来物発生防止対策が可能なことから，設計飛来物として選定しない。

設計飛来物に選定する。

表 3.3.3 代表的な飛来物の飛散評価結果及び飛散防止対策・固定状況等を踏まえた選定結果（3/6）（常設・仮設物）
分類6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-37

剛
飛
来
物

名称

板
状

長さ[m]

幅[m]

高さ[m]

質量
[kg]

空力パ
最大水
ラメー
平速度
タ
[m/s]
2
[m /kg]

最大鉛
直速度
[m/s]

運動エ
ネル
ギー
[kJ]
（水
平）

運動エ
ネル
最大飛
最大飛
ギー
散高さ
距離[m]
[kJ](鉛[m]
直)コンクリートの貫通限界厚さ ※2[cm]

鋼板の貫通限界
厚さ ※3[mm]

水平

鉛直

水平

鉛直

tp_h

tp_v

T_h

T_v

※4
浮き上 以下の点で飛来物とならないかがり有 (4)飛来物発生防止対策（撤去，固縛等）が可能か無(5)他の飛来物に包絡されるか

鋼製看板

1.4

1

0.05

40

0.0246

20

7

8

0.78

28

0.16

6

3

2

1

○

マンホール蓋

0.65

0.65

0.05

54

0.0046

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

×

仮設分電盤

1

0.2

1.5

60

0.02

57

21

98

13

223

15

15

6

4

1

○

敷鉄板(薄)

6

1.5

0.02

1404

0.0044

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

×

敷鉄板(厚)

6.1

1.53

0.03

2200

0.0029

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

×

クレーンウェイト 2t

1.5

1.1

0.22

2000

0.0007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

×

クレーンウェイト 250kg

1.1

0.9

0.07

250

0.0029

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

×

（ガイド）コンクリート板 ※1

1.5

1

0.15

540

0.0022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

×

クレーンウェイト 500kg

1.3

1.1

0.1

500

0.0021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

×

鋼矢板

2

2

0.2

960

0.0032

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

×

鋼製架台

3.8

1.8

0.2

10670

0.0005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

×

コンクリート板

3.95

0.98

0.15

1400

0.0021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

×

トレーラー荷台

9

2.5

0.25

4500

0.0036

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

×

※1：ガイドにおいてサイズ及び重量が記載されている物品※2：修正 NDRC 式及び，Degen 式を用いて算出※3：発電用原子炉施設のタービンミサイルの評価に用いられている BRL 式にて算出※4：評価対象施設に想定される損傷モードにより，評価パラメータを設定(4)固縛等の飛来物発生防止対策が可能なことから，設計飛来物として選定しない。

(4)浮上しないが，外部事象防護対象施設との離隔をとる又は固縛等を実施することから設計飛来物として選定しない。

表 3.3.3 代表的な飛来物の飛散評価結果及び飛散防止対策・固定状況等を踏まえた選定結果（4/6）（常設・仮設物）
分類

名称6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-38

棒
状

柔
飛
来
物

長さ[m]

幅[m]

高さ[m]

質量
[kg]

空力パ
最大水
ラメー
平速度
タ
[m/s]
2
[m /kg]

最大鉛
直速度
[m/s]

運動エ
運動エ
ネル
ネル
最大飛
ギー
最大飛
ギー
散高さ
[kJ]
距離[m]
[kJ](鉛
[m]
（水
直)
平）

コンクリートの貫通限界厚さ ※2[cm]

鋼板の貫通限界
厚さ ※3[mm]

水平

鉛直

水平

鉛直

tp_h

tp_v

T_h

T_v

※4
浮き上 以下の点で飛来物とならないかがり有 (4)飛来物発生防止対策（撤去，固縛等）が可能か無(5)他の飛来物に包絡されるか

代替原子炉捕機冷却系

15.1

2.49

1.565

35450

0.0008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

×

ドラム缶

0.8

0.8

1.3

40

0.0431

67

18

89

6

235

26

12

4

2

1

○

木製ボビン

2

2

1.2

305

0.0174

54

21

441

67

217

8

20

9

3

1

○

産廃コンテナ

2.915

1.6

0.925

650

0.0091

34

23

367

164

107

2

21

15

3

2

○

仮設小屋

5.81

2.34

2.45

1300

0.0173

56

22

2039

307

247

21

35

15

5

2

○

乗用車

4.9

1.88

1.87

2150

0.0068

39

24

1568

576

143

4

35

23

5

3

○

軽乗用車

3.395

1.475

1.625

800

0.0108

48

23

913

200

212

6

28

15

5

2

○

6

2.6

2.4

2300

0.0106

50

23

2795

591

220

12

41

21

6

2

○

3.69

1.15

1.995

2500

0.0038

21

7

529

53

30

0.6

24

9

3

1

○

5

5

3

4400

0.0084

47

24

4765

1201

204

11

45

24

6

2

○

8.445

2.23

2.465

3790

0.008

46

24

3883

1025

188

7

49

27

8

3

○

塊
状

（ガイド）コンテナボックス ※1

フォークリフト

プレハブ小屋トラック※1：ガイドにおいてサイズ及び重量が記載されている物品※2：修正 NDRC 式及び，Degen 式を用いて算出※3：発電用原子炉施設のタービンミサイルの評価に用いられている BRL 式にて算出※4：評価対象施設に想定される損傷モードにより，評価パラメータを設定(4)浮上しないが，外部事象防護対象施設との離隔をとる又は固縛等を実施することから設計飛来物として選定しない。

(4)固縛等の飛来物発生防止対策が可能なことから，設計飛来物として選定しない。

表 3.3.3 代表的な飛来物の飛散評価結果及び飛散防止対策・固定状況等を踏まえた選定結果（5/6）（常設・仮設物）
分類

名称（ガイド）トラック ※1

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-39

柔
飛
来
物

塊
状

長さ[m]

幅[m]

高さ[m]

質量
[kg]

空力パ
最大水
ラメー
平速度
タ
[m/s]
2
[m /kg]

最大鉛
直速度
[m/s]

運動エ
ネル
ギー
[kJ]
（水
平）

運動エ
ネル
最大飛
最大飛
ギー
散高さ
距離[m]
[kJ](鉛[m]
直)コンクリートの貫通限界厚さ ※2[cm]

鋼板の貫通限界
厚さ ※3[mm]

水平

鉛直

水平

鉛直

tp_h

tp_v

T_h

T_v

※4
浮き上 以下の点で飛来物とならないかがり有 (4)飛来物発生防止対策（撤去，固縛等）が可能か無(5)他の飛来物に包絡されるか

5

1.9

1.3

4750

0.0026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

×

電源車

6.88

2.2

3.04

7960

0.0036

25

24

2427

2211

86

2

40

39

5

5

○

消防車

7.11

2.28

2.74

9210

0.0031

17

24

1321

2561

53

0.27

31

42

4

6

○

バス

11.99

2.49

3.75

12100

0.0047

38

24

8647

3464

161

5

67

45

10

6

○

ホイールローダ

11.15

3.19

3.25

24000

0.0023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

×

クレーン車

12.29

3

3.74

39635

0.0016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

×

自動販売機

0.73

1.83

1.36

365

0.0088

41

23

296

94

142

3

20

12

4

2

○

空調室外機

0.8

0.3

0.6

40

0.015

40

22

31

10

165

2

9

6

2

1

○

※1：ガイドにおいてサイズ及び重量が記載されている物品※2：修正 NDRC 式及び，Degen 式を用いて算出※3：発電用原子炉施設のタービンミサイルの評価に用いられている BRL 式にて算出※4：評価対象施設に想定される損傷モードにより，評価パラメータを設定(4)浮上しないが，外部事象防護対象施設との離隔をとる又は固縛等を実施することから設計飛来物として選定しない。

(4)固縛等の飛来物発生防止対策が可能なことから，設計飛来物として選定しない。

(4)浮上しないが，外部事象防護対象施設との離隔をとる又は固縛等を実施することから設計飛来物として選定しない。

(4)固縛等の飛来物発生防止対策が可能なことから，設計飛来物として選定しない。

表 3.3.3 代表的な飛来物の飛散評価結果及び飛散防止対策・固定状況等を踏まえた選定結果（6/6）（二次飛来物）分類

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-40

剛
飛
来
物

柔
飛
来
物

幅[m]

高さ[m]

運動エネ 運動エネ
空力パラ
最大鉛直
ルギー ルギー 最大飛距
メータ 最大水平速 速度度[m/s][kJ][kJ](鉛 離[m]2[m/s]
[m /kg]
（水平）
直)

質量
[kg]

最大飛散
高さ ※1[m]コンクリートの貫鋼板の貫通※4通限界厚さ ※3[mm] 浮き上 以下の点で飛来物とならないか
限界厚さ ※2[cm]
がり有 (4)飛来物発生防止対策（撤去，固縛等）が可能か
水平
鉛直
水平
鉛直
無
(5)他の飛来物に包絡されるか
tp_h
tp_v
T_h
T_v

名称

長さ[m]

鋼製パイプ（足場用2m）

2

0.05

0.05

6

0.0088

42

38

5

4

262

0.64+(148)

8

7

11

9

○

(5)鋼製パイプ（足場用4m）に包絡されることから，設計飛来物として選定しない。

鋼製パイプ（足場用4m）

4

0.05

0.05

11

0.0087

42

38

10

8

261

0.57+(148)

11

10

17

15

○

設計飛来物として選定する。 ※6板
状

足場板（鋼製）

4

0.25

0.04

14

0.0525

55

18

21

3

373

52+(148)

12

5

6

2

○

設計飛来物として選定する。 ※6

棒状

屋根材（５号炉循環水ポンプ建屋：鋼板） ※5

13.18

0.519

0.2

90

0.0431

61

18

165

14

237

48+(22)

22

8

7

2

○

(4)固縛等の飛来物発生防止対策が可能なことから，設計飛来物として選定しない。

4

0.24

0.029

11

0.0683

54

16

15

2

394

57+(148)

11

4

5

1

○

(5)足場板（鋼製）に包絡されることから，設計飛来物として選定しな
い。

0.035

0.32

9.12

36

0.0578

69

15

85

5

271

59+(0)

22

6

13

2

○

(4)固縛等の飛来物発生防止対策が可能なことから，設計飛来物として選定しない。

棒状

足場板（アルミ）

板
状
外壁(５号炉循環水ポンプ建屋) ※5※1：（）内の値は飛来物初期高さ（地面からの物品の高さ）※2：修正 NDRC 式及び Degen 式を用いて算出※3：発電用原子炉施設のタービンミサイルの評価に用いられている BRL 式にて算出※4：評価対象施設に想定される損傷モードにより，評価パラメータを設定※5：屋根，外壁は，外部事象防護対象施設に届き得る範囲のなかで飛散評価結果値が最大である 5 号炉循環水ポンプ建屋を使用※6：仮設足場に飛散防止対策を講じた場合は除く。

(6) 設計飛来物の選定結果(1)～(5)より，柏崎刈羽原子力発電所における設計飛来物は，表 3.3.4 のとおりとする。
仮設足場材（足場パイプ，鋼製足場板）については，設計飛来物候補の中で，足場パイ
プがコンクリートに対する貫通力（鉛直）及び鋼板に対する貫通力が最大であり，鋼製足場板が，運動エネルギー及びコンクリートに対する貫通力（水平）が最大であるが，仮設足場に飛散防止対策を講じた場合を考慮し，運動エネルギー，貫通力が仮設足場材（足場
パイプ，鋼製足場板）に次ぐ飛来物についても抽出する。
仮設足場材（足場パイプ，鋼製足場板）に次ぐ飛来物として，鋼製材については，設計
飛来物候補の中で，運動エネルギー，コンクリートに対する貫通力が最大であり，角型鋼管（大）については，鋼板に対する貫通力が最大である。
また，砂利については，非常用換気空調系ルーバへの防護対策として設置する竜巻防護
ネットを通過する可能性があり，鋼製材，角型鋼管（大），足場パイプ及び鋼製足場板にて包含できないことから，設計飛来物として選定する。

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-41

表 3.3.4 柏崎刈羽原子力発電所における設計飛来物選定結果
砂利

鋼製材

角型鋼管（大）

足場パイプ

鋼製足場板

長さ×幅×奥行き

長さ×幅×奥行き

長さ×幅×奥行き

長さ×幅×奥行き

長さ×幅×奥行き

0.04×0.04×0.04

4.2×0.3×0.2

4×0.1×0.1

4×0.05×0.05

4×0.25×0.04

質量（kg）

0.2

135

28

11

14

最大水平速度（m/s）

14

10

16

42

55

7

7

7

38

18

0.08

0.08

0.15

0.57+(148)※1，※2

52+(148)※1，※2

18

9

20

261

373

飛来物の種類

6 条-別添 2(竜巻)-1-添付 3-3-42

サイズ（m）

最大鉛直速度（m/s）
浮き上がり高さ（m）
飛散距離（m）※1：（ ）内の値は飛来物初期高さ（地面からの物品の高さ）※2：大湊側における最も高所の 5 号炉主排気筒頂部に設置されている状況を想定し設定

なお，表 3.3.4 に示した鋼製材，角型鋼管（大），砂利，足場パイプ及び鋼製足場板の水平，鉛直速度については，竜巻風速場をフジタモデ
ルとし飛来物の最大速度を求めた値を用いることとする。