本資料のうち，枠囲みの内容は，

東海第二発電所工事計画審査資料

営業秘密又は防護上の観点から

資料番号

TK-1-1483 改 0

公開できません。

提出年月日

平成 30 年 7 月 19 日

工事計画に係る補足説明資料
補足-500-1【計算機プログラム（解析コード）の概要に係る補足説明資料】[Ｖ-5-5

計算機プログラム（解析コード）ＡＢＡＱＵＳ]

赤字：補足-500-1 改 5(平成 30 年 5 月 30 日ご提出)に対する追加変更分

平成 30 年７月
日本原子力発電株式会社

1．概要
本資料は，今回申請における添付書類「計算機プログラム（解析コード）の概要」において説明している解析コードについて，補足して説明するものである。

2．工事計画添付書類に係る補足説明資料
添付書類の記載内容を補足するための資料を以下に示す。
資料 No．

資料名

補足説明内容備考

添付書類Ⅴ-2「耐震性に関する1

解析コードリスト（耐震・強度説明書」，添付書類Ⅴ-3「強度に以外）関する説明書」以外の添付書類において使用した解析コードの補足説明添付書類Ⅴ-2「耐震性に関する2

解析コードリスト（耐震）説明書」において使用した解析コードの補足説明
添付書類Ⅴ-3「強度に関する説3

解析コードリスト（強度）明書」において使用した解析コードの補足説明
今回申請において使用した解析

4工事の計画 ＊ において使用されたコードのうち工事の計画 ＊ にお解析コードとのバージョンの差いて使用された解析コードとバ分についてージョンが異なる解析コードの補足説明
今回申請において使用した解析＊

5工事の計画 において使用実績のコードのうち工事の計画 ＊ におない解析コードリスト

いて使用実績のない解析コードの補足説明

6

補足説明資料において使用して補足説明資料において使用したいる解析コードリスト

解析コードの補足説明＊：他プラントを含む。また，自プラントについては工事計画認可及び工事計画届出とする。

1２．解析コードリスト（耐震）
（1/1）

No.

追加

解析コー
ド名
ABAQUS

製造元

ダッソーシス
テムズ社

使用した最新ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

Ver.6.12
-1

2017
（注１）

使用実績（先行プラント含む）対象設備

実績

衛星アンテナ

関連添付書類

使用目的

3 次元有限要素法（はり要素及びシェル要素）による固有値解析○

3 次元有限要素法（ソリッド要素）による固有値解析

×

対象工認件名

プラント名

添付書類

対象設備

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

使用目的

原子力産業界
一般産業界○------

備考
目録番号

分類

目録名称

Ｖ-2-6-76

機器・配管系

統合原子力防災ネットワーク
設備衛星アンテナの耐震性についての計算書○

90

ABAQUS

ダッソーシス
テムズ社

Ver.6.54

2017
（注１）

非常用ディー
ゼル発電機
空気だめ

3 次元有限要素法（シェル要素）による応力解析○○

Ⅴ-2-101-2-2

機器・配管系

非常用ディーゼル発電機空気だめの耐震性についての計算書

91

ABAQUS

ダッソーシス
テムズ社

Ver.6.54

2017
（注１）

非常用ディーゼル発電機
燃料油デイタンク

3 次元有限要素法（シェル要素）による応力解析○○

Ⅴ-2-101-2-3

機器・
配管系

非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンクの耐震性についての計算書

92

ABAQUS

ダッソーシス
テムズ社

Ver.6.54

2017
（注１）

高圧炉心ス
プレイ系ディーゼル発電機空気だめ

3 次元有限要素法（シェル要素）による応力解析○○

Ⅴ-2-101-3-2

機器・
配管系

高圧炉心スプレイ系ディーゼ
ル発電機空気だめの耐震性についての計算書

93

ABAQUS

ダッソーシス
テムズ社

Ver.6.54

2017
（注１）

高圧炉心ス
プレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンク

3 次元有限要素法（シェル要素）による応力解析○○

Ⅴ-2-101-3-3

機器・配管系

高圧炉心スプレイ系ディーゼ
ル発電機燃料油デイタンクの耐震性についての計算書

94

ABAQUS

ダッソーシス
テムズ社

Ver.6.54

2017
（注１）

原子炉建屋
クレーン

はりモデルによる固有値解析
及び地震応答解析○○

Ⅴ-2-112-2

機器・
配管系

原子炉建屋クレーンの耐震性についての計算書

95ABAQUS

ダッソーシス
テムズ社

Ver.6.54

2017
（注１）

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベラック

3 次元有限要素法（シェル要素，梁要素）による固有値解析○○（Ⅴ-2-別添 3-4 に含める）

可搬型
SA

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ

○

○

○

○

（Ⅴ-2-別添 3-4 に含める）

可搬型
SA

中央制御室待避室空気ボン
ベユニット

○

○

○

○

（Ⅴ-2-別添 3-4 に含める）

可搬型
SA

第二弁操作室空気ボンベユ
ニット

○

○

○

○

Ⅴ-2-42-3

機器・配管系

使用済燃料乾式貯蔵容器の耐震性についての計算書

96

97

88

ABAQUSABAQUSABAQUS

ダッソーシステムズ社

ダッソーシステムズ社

ダッソーシス
テムズ社

Ver.6.54

Ver.6.54

Ver.6.44

2017
（注１）

2017
（注１）

2017
（注１）

中央制御室待避室空気ボンベラック

二次隔離弁
操作室空気
ボンベラック

使用済燃料
乾式貯蔵容器

3 次元有限要素法（シェル要素，梁要素）による固有値解析

3 次元有限要素法（シェル要素，梁要素）による固有値解析

3 次元有限要素法（ソリッドモデル）による応力解析

注１：最新バージョンへの改訂において，計算結果に大きな影響を与える不具合に伴う改訂が行われていないことを確認した。

2

３．解析コードリスト（強度）
（1/1）

使用した
No.

解析コード

製造元

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

使用実績（先行プラント含む）

最新ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

対象設備

使用目的

実績

プラント名

対象工認件名添付書
類ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

対象設備関連添付書類
使用目的

原子力産業界
一般産業界

目録番号

目録名称

6ABAQUS

ダッソーシステムズ社

Ver.6.44

2017（注１）

火山防護対策施設

3 次元有限要素法（はり要素）による応力解析○○

Ⅴ-3-別添 2-2-1

防護対策施設の強度計算書

36

ABAQUS

ダッソーシステムズ社

Ver.6.44

2017（注１）炉心シュラウド

2 次元有限要素法（軸対称モデル）による応力解
析，温度分布解析○○

Ⅴ-3-別添 6-1

炉心シュラウドの応力計算書

37

ABAQUS

ダッソーシステムズ社

Ver.6.44

2017（注１）

制御棒案内管2 次元有限要素法（軸対称モデル）による応力解
析，温度分布解析○○

Ⅴ-3-別添 6-6

制御棒案内管の応力計算書

注１：最新バージョンへの改訂において，計算結果に大きな影響を与える不具合に伴う改訂が行われていないことを確認した。

備考3４．工事の計画において使用された解析コードとのバージョンの差分について（1/1）
震-追加

Ｖ-2-67-6

ABAQUS

ダッソーシステムズ社

Ver.6.12-1

衛星アンテナ

3 次元有限要素法（はり要素及びシェル要素）による固有値解析○

バージョンアップに伴う変更点は、計算機能の追加や計算速度の向上に関するものであるが、今回の仕様範囲における解析結果には影響を及ぼさない。

震-90

Ⅴ-210-1-2-ABAQUS

ダッソーシステムズ社

Ver.6.5-4

非常用ディーゼル発電機空気だめ

3 次元有限要素法（シェル要素）による応力解析○

バージョンアップに伴う変更点は、計算機能の追加や計算速度の向上に関するものであるが、今回の仕様範囲

2震-91における解析結果には影響を及ぼさない。

Ⅴ-210-1-2-

非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンク

○

3
震-92

Ⅴ-210-1-32

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめ

○

震-93

Ⅴ-210-1-33

高圧炉心スプレイ系ディーゼル
発電機燃料油デイタンク

○

震-95

（Ⅴ-2別添 3-4に含める）

震-96（Ⅴ-2別添 3-4に含める）

中央制御室待避室空気ボンベラ
ック

○

震-97

（Ⅴ-2別添 3-4に含める）

二次隔離弁操作室空気ボンベラ
ック

○

強-追加

Ⅴ-3-別添 2-2-1

ABAQUSABAQUS

ダッソーシステムズ社

ダッソーシステムズ社

Ver.6.5-4

Ver.6.4-4

非常用窒素供給系高圧窒素ボン
ベラック

火山防護対策施設

3 次元有限要素法（シェル要素，梁要素）による固有値解析

3 次元有限要素法（はり要素）による応力解析○○

使用実績があるバージョンと当該計算書で適用している
ABAQUS Ver.6.5-4 の間では、固有値解析や応力解析に係る変更がないことから、バージョン間の差異なし。

バージョンアップに伴う変更点は，解析に使用していない機能に関するものであり，応力解析に係る変更はない
ことから、解析結果に影響を及ぼさない。

4５．工事の計画において使用実績のない解析コードリスト（1/1）

No.
追加

関連目録番号
Ｖ-2-6-7-6

解析コード名ABAQUS

対象設備
衛星アンテナ

使用目的

ポイント

検証（Verification）の概要

妥当性確認(Validation)の概要

3 次元有限要素法（ソリッド要素）による固有値解析

適用モデルは 1 次元〜3 次元の任意形状の構造要素，連続体要素について取り扱うことが可能であり，静的応力解析，動的応力解析，熱応力解析，伝熱解
析，座屈解析等の機能を有している。特に非線形解析が容易に行えることが特徴であり，境界条件として，熱流速，温度，集中荷重，分布荷重，加速度等を取り扱うことができる。
数多くの研究機関や企業において，航空宇宙，自動車，造船，機械，建築，土木などの様々な分野で利用されている実績を持つ。

・片持ちはりの自由振動問題を対象に、はり要素モデル及び、ソリッド要素モデルの解析結果が、理論解と有意差が無いことを確認済。
・球殻の自由振動問題を対象に、シェル要素モデルの解析結果が、理論解と有意差が無いことを確認済。
・ばね−質量系の振動問題を対象に、一質点の集中質量モデルの解析結果が、理論解と有意差が無いことを確認済。
・本解析コードの運用環境について、開発機関から提示された要件を満足していることを確認している。

・本解析コードは，数多くの研究機関や企業において，様々な分野の構造解析に広く利用されていることを確認している。
・本解析コードは，航空宇宙，自動車，造船，機械，建築，土木などの様々な分野における使用実績を有しており，妥当性は十分に確認されている。
・本工事計画における構造に対し使用する要素のうち，はり要素及びシェル要素については既工事計画で使用された実績がある。

分類
機器・配管系

5