商 品 ラ イ ン ナ ッ プ

面積にかかわらず、病院・診療所へのスプリンクラー設置が義務化されました
消防法の改正により、病院・診療所への消防用設備等の設置義務化内容が変わりました。

【消防法改正前】【消防法改正後】 （平成26年10月16日公布：政令第333号）

スプリンクラー■停滞水防止継手■閉鎖型スプリンクラーヘッド（水道連結型）■特定施設水道連結型SP消火ポンプユニット YPAF型●補助水槽は耐久性の強いステンレスを採用

いつまでも清潔に保ちます。シンプルな外観デザインによって、建築物の美観にマッチ。補助水槽は1.5㎥タイプです。

●避難のために患者の介助が必要なすべての病院・有床診療所。
●患者の条件にかかわらず、3,000㎡以上の病院・有床診療所。

延べ面積3,000㎡以上の病院●基準面積1,000㎡未満であれば、●簡単施工のオールインワンユニット

施工が簡単な水道連結型スプリンクラーの設置が可能。

6,000㎡以上の有床診療所

ポンプ・制御盤・補助水槽一体型のオールインワンユニットです。
●耐震安定型【施行期日】
新築：平成28年4月1日/既存：平成37年6月30日まで

耐震性を重視した安定型です。

●基礎ボルトの施工が容易

消火器

すべての病院・有床診療所
延べ面積150㎡以上の施設

YSPJY20A型

すべての病院・有床診療所※
特例も排除。
【施行期日】
新築：平成28年4月1日/既存：平成31年3月31日まで

延べ面積500㎡以上の施設

型式または略号YSPJY20AYSPJYL20A

型式

YWSG30型

YWSG30-93型

型式

日本水道協会認証品

認証登録番号：G-752

認証登録番号：G-752

型式番号ス第23〜1号

ス第23〜9号-

質量0.5kg

0.6kg

日本水道協会認証品

認証登録番号：Z-363

認証登録番号：Z-363

耐水圧試験圧力

1.75MPa

1.75MPa

取付方向

下向き

下向き

直管相当長：1m

直管相当長：1m

表示放水圧力0.1MPa-30L/min

0.1MPa-30L/min

最低放水圧力0.025MPa-15L/min

0.025MPa -15L/min

感度種別

1種

1種

作動温度

68℃

93℃

圧力損失（3/4 ⇒3/4 ）‖‖

圧力損失（3/4 ⇒1/2 ） 直管相当長：1.5m（1/2 ） 直管相当長：1.5m（1/2 ）
‖‖

‖

‖

【スプリンクラー設備の設置が必要な病院・診療所】
院

療養病床または一般病床を有するもの

対象外

合計

特定診療科名以外（11科名）

3床以下設置義務

下記以外のもの

夜間における見守り体制

有床診療所
病床数が4床〜19床

夜間においても患者の見守り体制が26床以下の時は職員2名、それ以上は13床ごとに1名を加えた職員数を有する病院。
（そのうち宿直を除く従業者が60床ごとに2名以上）■自動火災報知設備
設置義務

対象外

●日本消防設備安全センター認定

【仕様表】

【仕様表】

※特例とは、「 消防機関に常時通報することができる電話が常時人のいる場所に設置されている」などの一定の要件を満たす場合には、火災通報装置の設置を免除。
（消防予第22号：平成8年2月16日）

病

YWSG30 -93型

YWSG30型【仕様表】【施行期日】
平成28年4月1日

火災通報装置YSPJYL20A型

施工性を向上させるため基礎ボルト位置を架台外側へ配置しました。
設置作業が容易です。

P型2級受信機（火災受信盤）

取付ネジ

R 1/2

R 1/2

防護範囲

r2.6m以下、かつ13㎡

r2.6m以下、かつ13㎡

最高周囲温度

39℃未満

39℃以上64℃未満■粉末（ABC）消火器（蓄圧式）

YA-10NX

国家検定合格品
グリーン購入法適合品■強化液（中性）消火器（蓄圧式）ユニット口径mm

YPＡＦ- 40 -25 -50 -2.2
40

YPＡＦ- 40 -25 -60-2.2

60

YPＡＦ- 40 -25 -60 -3.7

ヘッドの種類

小区画型・閉鎖型
共通

壁及び天井の仕上げ

診療科

特定診療科名（51科名）

施設構造（延焼抑制）

玄関やリビングなどに【基準面積1,000㎡未満の施設】
・病室などについて、床面積100㎡以内ごと、かつ、3室以内ごとに、準耐火構造の壁・床で区画されていること。
・廊下部分の壁及び天井に準不燃材料以上の材料を使用。病室などの壁及び天井に難燃以上の材料を使用。
・開口部の大きさが一定面積以下であり、防火戸が設置されていること。

オールマイティな消火能力

質 量：約5.08kg
薬剤量：3.0kg
全 高：約49cm

質 量：約5.8kg
薬剤量：3.0L
全 高：約54.3cm

-

3.7-

47m

2.240m-

3.7-

45m

1.5

1.4

スプリンクラーヘッド

ポンプ

準不燃材料以上※1

1.2

放水圧力（MPa）

吐出量（Ｌ/min）

全揚程（ｍ）

30 ヘッド個数（最大4個）

0.1

35 ヘッド個数（最大4個）

H≧h1+ h2 + 1015 ヘッド個数（最大4個）

0.025

20 ヘッド個数（最大4個）

H≧h1+ h2+ 2.5

型式

Y PＡＦ型

補助水槽

JIS G 4304（SUS304）

外はしご

屋内・屋外

制御盤

補助水槽減水警報

屋外カバー【標準仕様】【特殊仕様】

液質

清水

液温

0〜40℃

インペラ

JIS G 5501（FC200）

主軸

JIS G 4303（SUS304）

ケーシング

JIS G 5501（FC200）

補助水槽

JIS G 4304（SUS304）

補助水槽架台JIS G 3101（SS400）

保護カバー

カラー鋼板（オプション品）

保護型式

全閉外扇型

電源
電動機回転速度
インペラ

ポンプ構造

フランジ形状型名：RPP - EBW01
質量：約1.4kg
寸法：W230 H190 D66mm

140Ｌ/min

40m

有効容量㎥

準不燃材料以外

電動機【基準面積1,000㎡以上の施設】
・床面積200㎡以内ごとに、耐火構造の壁・床で区画されていること。
・廊下部分の壁及び天井に準不燃材料以上の材料を使用。病室などの壁及び天井に難燃以上の材料を使用。
・開口部の大きさが一定面積以下であり、防火戸が設置されていること。

80Ｌ/min2.2呼称㎥0.6 ヘッド個数（最大4個）

象

対象外

準不燃材料以外

放水量（Ｌ/min）

材質

内科・整形外科・リハビリテーション科・外科・精神科・放射線科・消化器科・新生児科・こう門外科・泌尿器科
他41診療科（厚生労働省 様式コード表 参照）

準不燃材料以上※1

水源水量（㎥）62

対補助水槽【ポンプの選定例】

消火用水

対象外

吐出量（Ｌ/min）
・全揚程（ｍ）

kW

Hz

50

YPＡＦ- 40 -25 -50 -3.7

設置場所

産科・婦人科・産婦人科・眼科・耳鼻いんこう科・皮膚科・歯科・小児科・乳腺外科・形成外科・美容外科

電動機

同時開放個数 4個

YNL- 3X／3型

国家検定合格品
NON - PFOS

周波数

塗装色
起動方式

【認定番号】YPＡＦ- 40 -25 -50 -2.2

PTA1- 48号

YPＡＦ- 40 -25 -50 -3.7

PTA1- 48号

YPＡＦ- 40 -25 -60 -2.2

PTA1- 48号

YPＡＦ- 40 -25 -60 -3.7

PTA1- 48号

【型式記号の説明】

三相200Ｖ/220Ｖ
50Hz/3000m 、60Hz/3600m
­1

クローズ

軸封

メカニカルシール

軸受

密封玉軸受

吸込

JIS10K 40A

吐出【オプション】­1

YPＡＦ- 40 -25 - 50 -2.2
①②

③

④

⑤

①型式
②吸込口径
③吐出口径
④周波数
⑤電動機出力JIS10K 25A

ポンプ部

グレー

電動機部

グレー
圧力起動方式※1 準不燃材料：9mm以上の石膏ボード等
H：ポンプ全揚程

h1・h2：配管摩擦損失水頭