給湯設備施工業者様

2013年3月発行

給湯設備（電気温水器、貯湯ユニット等）の転倒防止対策に関する告示の改正について
大規模地震による給湯設備の転倒・移動による被害を防止するため、「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件（平成12年建設省告示第1388号）」※ が平成24年12月12日に改正されました。
この改正により、電気給湯機だけでなく15kgを超える全ての給湯設備について、転倒防止等の措置の基準が明確化されましたので、その内容をお知らせします。
※建築基準法施行令第129条の2の4に基づき、建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める告示

改正のポイント対 象 機 器

● 満水時の質量が15kgを超える給湯設備● 全ての給湯機が対象です※ エコキュートは貯湯ユニットのみが対象です。
ヒートポンプユニットは告示の給湯設備に該当しませんが、機器の工事説明書に従って確実に取り付け、据え付けてください。

Q 告示によって、仕様規定される固定方法の部位とはどこですか？
A 給湯設備を建築物の部分等に固定する部位です。具体的には以下の例に示すような部位となります。
固定する部位の例（右図● 貯湯ユニットを壁と基礎に固定する部位● 電気温水器を基礎に固定する部位● 小型温水器を固定する部位

囲み内）● 上部を建築物の部分等へ固定する部位※キャビネット内設置の例

Q 告示と給湯機メーカー指示のアンカーボルトが異なる場合、どちらを使用すれば良いですか？
A メーカー指定のアンカーボルト等の使用をお願いします。メーカー指定のアンカーボルト等は告示の内容も満足しており、安全性を考慮して選定されています。

※各メーカーの工事説明書に記載された固定方法で施工をお願いします。

Q 告示の施行後には、どのような対応が必要となりますか？
A 建築確認申請時に告示に適合していることを示す必要があるため、建築主より計算書や根拠資料等の提出を求められる場合があります。

（提出資料の例）・アンカーボルト等の引張耐力やせん断耐力を示す計算書
・メーカーが提示する引張耐力やせん断耐力等

Q 告示はどこで入手できますか？
A 一般社団法人日本冷凍空調工業会のホームページからダウンロードできます。▶URL:http://www.jraia.or.jp/
告示の施行

平成25年4月1日〜

転倒防止措置次の ❶ ❷ いずれかの方法とする必要があります。

❶ 設置場所、固定部位、満水質量等に応じて規定された、アンカーボルト等の種類及び本数とする（アンカーボルト仕様の例）詳しくは官報（平成24年12月12日号外270号 国土交通省告示第1447号）を確認願います。
〔一号〕脚部だけを固定する場合

地階及び１階並びに敷地の部分

設置
場所

質量

アスペクト比アンカーボルトの種類

4.5 以下径が 8mm 以上であり、かつ埋込長さが 35mm 以上であるおねじ形あと施工アンカー又は、引張耐力が 2.8kN /本以上のもの

3 本以上

6 以下

径が 6mm 以上であり、かつ埋込長さが 30mm 以上であるおねじ形あと施工アンカー又は、引張耐力が 2.2kN /本以上のもの

4 本以上

4 以下

径が 10mm 以上であり、かつ埋込長さが 40mm 以上であるおねじ形あと施工アンカー又は、引張耐力が 3.6kN /本以上のもの

3 本以上

5 以下

径が 6mm 以上であり、かつ埋込長さが 30mm 以上であるおねじ形あと施工アンカー又は、引張耐力が 2.2kN /本以上のもの

4 本以上

4 以下

径が 12mm 以上であり、かつ埋込長さが 50mm 以上であるおねじ形あと施工アンカー又は、引張耐力が 5.8kN /本以上のもの

3 本以上

5 以下

径が 10mm 以上であり、かつ埋込長さが 40mm 以上であるおねじ形あと施工アンカー又は、引張耐力が 3.6kN /本以上のもの

4 本以上

4 以下

径が 10mm 以上であり、かつ埋込長さが 40mm 以上であるおねじ形あと施工アンカー又は、引張耐力が 3.6kN /本以上のもの

3 本以上

6 以下

径が 8mm 以上であり、かつ埋込長さが 35mm 以上であるおねじ形あと施工アンカー又は、引張耐力が 2.8kN /本以上のもの

4 本以上

4 以下

径が 12mm 以上であり、かつ埋込長さが 50mm 以上であるおねじ形あと施工アンカー又は、引張耐力が 5.8kN /本以上のもの

3 本以上

5 以下

径が 10mm 以上であり、かつ埋込長さが 40mm 以上であるおねじ形あと施工アンカー又は、引張耐力が 3.6kN /本以上のもの

4 本以上

3.5 以下径が 16mm 以上であり、かつ埋込長さが 60mm 以上であるおねじ形あと施工アンカー又は、引張耐力が 8.0kN /本以上のもの

3 本以上

5 以下

径が 12mm 以上であり、かつ埋込長さが 50mm 以上であるおねじ形あと施工アンカー又は、引張耐力が 5.8kN /本以上のもの

4 本以上

15kg を超え 200kg 以下

6 以下

径が 12mm 以上であり、かつ埋込長さが 50mm 以上であるおねじ形あと施工アンカー又は、引張耐力が 5.8kN /本以上のもの

4 本以上

200kg を超え 350kg 以下

5 以下

径が 12mm 以上であり、かつ埋込長さが 50mm 以上であるおねじ形あと施工アンカー又は、引張耐力が 5.8kN /本以上のもの

4 本以上

350kg を超え 600kg 以下

5 以下

径が 10mm 以上であり、かつ埋込長さが 100mm 以上であるＪ形埋込アンカー又は、引張耐力が 9.0kN /本以上のもの

4 本以上

15kg を超え 200kg 以下
200kg を超え 350kg 以下
350kg を超え 600kg 以下
15kg を超え 200kg 以下

中間階200kg を超え 350kg 以下
350kg を超え 600kg 以下

本

数

上層階
及び屋上

※アスペクト比とは、給湯設備の幅または奥行の小さい方に対する高さの比をいう〔二号〕脚部と上部を固定する場合
設置
場所

質量

地階及び１階並びに敷地の部分

15kg を超え 60kg 以下

上部締結方法本

径が 5mm 以上であり、かつ埋込長さが 20mm 以上であるおねじ形あと施工アンカー

1 本以上

径が 4.8mm 以上であり、かつ有効打ち込み長さが 15mm 以上である木ねじ

1 本以上

引張耐力の合計が 0.3kN 以上のアンカーボルト等
60kg を超え 350kg 以下数

底部固定仕様――径が 5mm 以上であり、かつ埋込長さが 20mm 以上であるおねじ形あと施工アンカー

1 本以上

径が 8 mm 以上であり、かつ埋込長さが 35mm 以上

径が 4.8mm 以上であり、かつ有効打ち込み長さが 12mm 以上である木ねじ

4 本以上であるおねじ形あと施工アンカー又は、せん断耐力引張耐力の合計が 0.8kN 以上のアンカーボルト等―

径が 6mm 以上であり、かつ埋込長さが 30mm 以上であるおねじ形あと施工アンカー

が 0.3kN /本以上のもの

３本以上

2 本以上

径が 10mm 以上であり、かつ埋込長さが 40mm 以上

350kg を超え 600kg 以下 径が 5.5mm 以上であり、かつ有効打ち込み長さが 15mm 以上である木ねじ

4 本以上であるおねじ形あと施工アンカー又は、せん断耐力

引張耐力の合計が 1.4kN 以上のアンカーボルト等―

中間階、上層階及び屋上

15kg を超え 60kg 以下

径が 5mm 以上であり、かつ埋込長さが 20mm 以上であるおねじ形あと施工アンカー

1 本以上

径が 4.8mm 以上であり、かつ有効打ち込み長さが 15mm 以上である木ねじ

2 本以上

引張耐力の合計が 0.6kN 以上のアンカーボルト等
60kg を超え 350kg 以下

が 0.5kN /本以上のもの

３本以上
―

―

径が 6mm 以上であり、かつ埋込長さが 30mm 以上であるおねじ形あと施工アンカー

1 本以上

径が 8mm 以上であり、かつ埋込長さが 35mm 以上

径が 4.8mm 以上であり、かつ有効打ち込み長さが 25mm 以上である木ねじ

4 本以上であるおねじ形あと施工アンカー又は、せん断耐力

引張耐力の合計が 2.0kN 以上のアンカーボルト等―

径が 8mm 以上であり、かつ埋込長さが 35mm 以上であるおねじ形あと施工アンカー

が 0.7kN /本以上のもの

３本以上

2 本以上

径が 10mm 以上であり、かつ埋込長さが 40mm 以上

350kg を超え 600kg 以下 径が 5.5mm 以上であり、かつ有効打ち込み長さが 25mm 以上である木ねじ

6 本以上であるおねじ形あと施工アンカー又は、せん断耐力

引張耐力の合計が 3.6kN 以上のアンカーボルト等―が 1.2kN /本以上のもの

３本以上〔三号〕壁掛けの場合
地階及び１階並 中間階、上層階びに敷地の部分 及び屋上設置
場所

質

量

15kg を超え 60kg 以下
60kg を超え 100kg 以下
15kg を超え 60kg 以下
60kg を超え 100kg 以下

壁固定方法

本

数

径が 6mm 以上であり、かつ埋込長さが 30mm 以上であるあと施工アンカー又は、引張耐力が 0.3kN /本以上のもの

2 本以上

径が 4.8mm 以上であり、かつ有効打ち込み長さが 12mm 以上である木ねじ又は、引張耐力が 0.2kN /本以上のもの

4 本以上

径が 6mm 以上であり、かつ埋込長さが 30mm 以上であるあと施工アンカー又は、引張耐力が 0.5kN /本以上のもの

2 本以上

径が 4.8mm 以上であり、かつ有効打ち込み長さが 15mm 以上である木ねじ又は、引張耐力が 0.3kN /本以上のもの

4 本以上

径が 6mm 以上であり、かつ埋込長さが 30mm 以上であるあと施工アンカー又は、引張耐力が 0.5kN /本以上のもの

2 本以上

径が 4.8mm 以上であり、かつ有効打ち込み長さが 15mm 以上である木ねじ又は、引張耐力が 0.3kN /本以上のもの

4 本以上

径が 6mm 以上であり、かつ埋込長さが 30mm 以上であるあと施工アンカー又は、引張耐力が 0.5kN /本以上のもの

4 本以上

径が 5.5mm 以上であり、かつ有効打ち込み長さが 15mm 以上である木ねじ又は、引張耐力が 0.4kN /本以上のもの

8 本以上❷ 計算により安全上支障のないことを確認する（四号）
例えば、質量やアスペクト比等が告示に示された一号〜三号を満たさない場合など