MICS（保全情報収集システム）
保全情報収集装置

取扱説明書

津田電気計器株式会社

ＤＩ-789B

はじめに■ 注意表示について
本書ではＭＩＣＳ(保全情報収集システム) 保全情報収集装置を安全に使用していただくために、
注意事項を次のような表示で表します。
ここで、示している注意事項は、安全に関する内容を記載していますので必ず守ってください。

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負った
り、物的損害の発生が想定される内容を示します。

1

目次
はじめに ......................................................................................................................................................................1
目次 ................................................................................................................................................................................2
1. 装置概要 ..................................................................................................................................................................... 6
2. 特徴 ............................................................................................................................................................................... 6
3. MICS システム構成ブロック図 ...................................................................................................................... 7
4. MICS ネットワーク構成 ................................................................................................................................. 8
4.1 総合親局-子局間のネットワーク構成 ................................................................................................8
4.2 保全情報収集装置のローカルネットワーク構成 ..........................................................................9
5. MICS 計測盤 収納機器概要 ......................................................................................................................... 10
6. 子局（FA コンピュータ） ............................................................................................................................ 11
6.1 FA コンピュータ背面（ポート） ..................................................................................................... 11
6.2 FA コンピュータ背面（スイッチ、LED、デバイス） ......................................................... 11
7. 子局（タッチパネルディスプレイ） ....................................................................................................... 12
7.1 タッチパネルディスプレイ前面 ........................................................................................................ 12
7.2 タッチパネルディスプレイ（インタフェース） ...................................................................... 12
8. 交流情報アダプタ .............................................................................................................................................. 13
8.1 アダプタ前面 ............................................................................................................................................... 13
9. 交流アダプタの使用について...................................................................................................................... 14
9.1 旧 MICS 交流アダプタの使用 ............................................................................................................ 14
9.2 旧 MICS 交流アダプタを使用した場合の機能制限について ............................................. 15
9.3 旧 MICS 交流アダプタから交流情報アダプタへの更新 ....................................................... 16
10. 交流アダプタ用変換器(旧 MICS 交流アダプタ用) ........................................................................ 19
10.1 変換器前面 ................................................................................................................................................. 19
10.2 変換器背面 ................................................................................................................................................. 19
11. 直流情報収集装置 ........................................................................................................................................... 20
11.1 装置前面....................................................................................................................................................... 20
11.2 装置背面....................................................................................................................................................... 20
12. 保全データ収集装置 ...................................................................................................................................... 21
12.1 装置前面 ...................................................................................................................................................... 21
12.2 装置背面 ...................................................................................................................................................... 21
13. GPS 時刻同期ユニット ................................................................................................................................ 22
13.1 GPS 時刻同期ユニット前面.............................................................................................................. 22
13.2 GPS 時刻同期ユニット背面.............................................................................................................. 22
14. イーサネットスイッチ ................................................................................................................................. 23
14.1 イーサネットスイッチ前面 ............................................................................................................... 23
14.2 イーサネットスイッチ背面 ............................................................................................................... 23
15. 電源投入、開放 ................................................................................................................................................ 242

15.1 電源投入 ...................................................................................................................................................... 24
15.2 電源開放 ...................................................................................................................................................... 25
16. キーボードの使用について ........................................................................................................................ 26
17. 制御電源投入時における接続機器の計測開始タイミング ........................................................ 27
17.1 接続機器の電源スイッチ ON の状態で制御電源開閉器[8]を[入]にした場合 ...... 27
17.2 接続機器の電源スイッチ OFF の状態で制御電源開閉器[8]を[入]にした場合.... 28
18. MICS 子局の画面階層 ................................................................................................................................... 29
19. 画面操作説明 ..................................................................................................................................................... 31
19.1 メインメニュー........................................................................................................................................ 31
19.2 子局設定 ...................................................................................................................................................... 32
19.3 接続機器設定 ............................................................................................................................................ 34
19.3.1 接続機器設定（メニュー） ..................................................................................................... 34
19.3.2 交流情報 基本設定 .................................................................................................................... 35
19.3.3 交流情報 計測設定 .................................................................................................................... 37
19.3.4 交流情報 生波形取込設定 ..................................................................................................... 41
19.3.5 直流情報 基本設定 .................................................................................................................... 43
19.3.6 直流情報 計測設定 .................................................................................................................... 46
19.3.7 保全アナログ情報 基本設定................................................................................................. 48
19.3.8 保全アナログ情報 計測設定................................................................................................. 51
19.3.9 保全アナログ情報 警報設定................................................................................................. 53
19.3.10 保全接点情報 回数・時間計測設定 ............................................................................... 55
19.3.11 保全接点情報 警報接点 警報設定 ............................................................................... 57
19.4 現在値表示 ................................................................................................................................................. 59
19.4.1 現在値表示（メニュー） .......................................................................................................... 59
19.4.2 交流情報 現在値表示 ............................................................................................................... 60
19.4.3 直流情報 現在値表示 ............................................................................................................... 61
19.4.4 保全情報 現在値表示 ............................................................................................................... 63
19.5 指定時刻表示 ............................................................................................................................................ 64
19.5.1 指定時刻表示（メニュー） ..................................................................................................... 64
19.5.2 交流情報 1 秒値 ......................................................................................................................... 65
19.5.3 直流情報 母線・整流器 1 秒値 ....................................................................................... 67
19.5.4 直流情報 き電電流 1 秒値................................................................................................. 70
19.5.5 交流情報 1 分値 ......................................................................................................................... 72
19.5.6 直流情報 母線・整流器 1 分値 ....................................................................................... 74
19.5.7 直流情報 き電電流 1 分値................................................................................................. 77
19.5.8 保全アナログ情報 1 分値 ..................................................................................................... 79
19.6 解析 ................................................................................................................................................................ 81
19.6.1 解析（メニュー） ......................................................................................................................... 81
19.6.2 交流情報 事故波形 .................................................................................................................... 82
19.6.3 交流情報 生波形 ......................................................................................................................... 853

19.6.4 交流情報 高調波解析 ............................................................................................................... 88
19.6.5 直流情報 事故波形 .................................................................................................................... 90
19.6.6 保全接点情報 回数・時間 累計 ....................................................................................... 93
19.7 接続機器状態 ............................................................................................................................................ 94
19.8 警報 ................................................................................................................................................................ 95
19.8.1 警報（メニュー） ......................................................................................................................... 95
19.8.2 交流情報 警報 .............................................................................................................................. 96
19.8.3 直流情報 警報 .............................................................................................................................. 98
19.8.4 保全アナログ情報 警報 ...................................................................................................... 100
19.8.5 保全接点情報 警報接点 警報........................................................................................ 102
19.8.6 保全接点情報 回数・時間 警報 ................................................................................... 104
19.9 帳票 ............................................................................................................................................................ 106
19.9.1 帳票（メニュー） ..................................................................................................................... 106
19.9.2 交流情報 日報 .......................................................................................................................... 107
19.9.3 直流情報 母線・整流器 日報........................................................................................ 109
19.9.4 直流情報 き電電流 日報 ................................................................................................. 112
19.9.5 保全アナログ情報 日報 ...................................................................................................... 114
19.9.6 保全接点情報 回数・時間 日報 ................................................................................... 116
19.9.7 交流情報 月報 .......................................................................................................................... 118
19.9.8 直流情報 母線・整流器 月報........................................................................................ 120
19.9.9 直流情報 き電電流 月報 ................................................................................................. 123
19.9.10 保全アナログ情報 月報.................................................................................................... 125
19.9.11 保全接点情報 回数・時間 月報 ................................................................................ 127
19.9.12 交流情報 年報 ....................................................................................................................... 129
19.9.13 直流情報 母線・整流器 年報 ..................................................................................... 131
19.9.14 直流情報 き電電流 年報 ............................................................................................... 134
19.9.15 保全アナログ情報 年報.................................................................................................... 136
19.9.16 保全接点情報 回数・時間 年報 ................................................................................ 138
20. 機能説明 ............................................................................................................................................................140
20.1 総合親局との通信 ............................................................................................................................... 140
20.1.1 設定情報 ........................................................................................................................................ 140
20.1.2 1 秒値データ、1 分値データ、生波形データ、時刻データ .............................. 141
20.1.3 事故波形データ、警報データ............................................................................................. 142
20.2 時刻補正および時刻同期 ................................................................................................................ 143
20.2.1 GPS 時刻同期ユニット ......................................................................................................... 143
20.2.2 子局の時刻補正 .......................................................................................................................... 143
20.2.3 子局によるアダプタ、収集装置の時刻補正 ............................................................... 143
20.2.4 時刻同期 ........................................................................................................................................ 143
20.3 帳票の作成 ............................................................................................................................................. 144
20.3.1 各帳票の作成タイミング ...................................................................................................... 144
4

20.3.2 不足データの再取得 ................................................................................................................ 144
20.3.3 帳票の再作成 ............................................................................................................................... 144
20.4 事故波形の取得.................................................................................................................................... 145
20.4.1 全回線の一括取得 ..................................................................................................................... 145
20.4.2 複数回線遮断時の処理 ........................................................................................................... 147
20.5 事故波形取得、警報検出時の通知............................................................................................. 148
20.5.1 交流事故波形 ............................................................................................................................... 149
20.5.2 直流事故波形 ............................................................................................................................... 149
20.5.3 警報 .................................................................................................................................................. 150
20.6 CSV 出力、画像出力の一括出力 ............................................................................................... 151

付属資料１

付属資料２

寸法図
・付図 1

交流情報アダプタ

寸法図

・付図 2

旧 MICS・付図 3

交流アダプタ用変換器

・付図 4

直流情報収集装置

・付図 5

保全データ収集装置

・付図 6

GPS 時刻同期ユニット

・付図 7

子局（FA コンピュータ）

・付図 8

子局（タッチパネルディスプレイ）

・付図 9

イーサネットスイッチ

交流アダプタ

寸法図
寸法図

寸法図
寸法図

新 MICS と旧 MICS 機能比較

5

寸法図
寸法図

寸法図

寸法図

1. 装置概要
本装置は、電鉄用被制御所の保全業務について、負荷データ・事故データ・保全データの収集、分析を行う MICS（保全情報収集システム）において、被制御所側に設置される保全情報収集装置です。保
全情報収集装置は、データの計測、収集を行う交流情報アダプタ、直流情報収集装置、保全データ収集
装置と収集したデータを編集、保存、表示および総合親局へ送信する MICS 子局、システム全体の時刻同期を行う GPS 時刻同期ユニットで構成されています。

2. 特徴
【共通】
(1) 子局の画面に 17 型タッチパネルディスプレイを採用したことで、従来機に比べ表示内容の拡充と操作性の向上を実現。
(２) 計測データは常に子局に収集・保存されるため、従来機のデータ呼出しによる遅延が発生せず、
帳票、解析等の画面表示・切替がスムーズに行えます。
(３) GPS 時刻同期ユニットにより GPS 時刻を取得することで、保全情報収集装置の時刻同期が可能となっただけではなく、他変電所に設置されている保全情報収集装置との時刻同期も可能。
【交流情報】(4) サンプリング速度は 0.3125ms/S（64S/cycle）で従来機より速く、波形の再現性・高調波解析機能の向上を実現。（高調波の解析は 17 次まで可）(5) 交流情報アダプタには負荷計測ユニットと事故計測ユニットを実装しており、遮断信号（トリガ信号）を入力することで、従来機には無い事故波形取得機能を追加した上で、従来機と同寸法を実現。
(6) 電流値が整定値を超えると警報表示する従来機には無い警報機能を追加。
(7) 指定時刻表示に従来機には無い 1 秒値（1 秒ごとの帳票）の表示・保存機能を追加。
(8) 交流情報アダプタ更新までの過渡期において、従来機（交流アダプタ）を使用し計測を行えるよう交流アダプタ用変換器を開発。新、旧アダプタが混在しても計測を行うことが可能。
(ただし、従来機（交流アダプタ）を使用する場合、(3)～(7)の新機能には対応していません)【直流情報】(９) 最大回線数、直流母線電圧 4 回線、直流整流器電流 4 回線、直流き電電流 40 回線の計測を従来機と同寸法で実現。（従来機の増設装置は不要）(10)サンプリング速度は 0.1ms/S で従来機より速く、波形の再現性が向上。
(11)き電回線に事故が発生した際、遮断信号（トリガ信号）を入力することで、事故が発生した回線の波形だけではなく、直流母線電圧、直流整流器電流、直流き電回線の全ての回線の波形を一括で取得可能。
(12)電流値が整定値を超えると警報表示する従来機には無い警報機能を追加。
(13)指定時刻表示に従来機には無い 1 秒値（1 秒ごとの帳票）の表示・保存機能を追加。
【保全情報】(14)最大 Ch 数、アナログ情報 128Ch、接点情報（回数・時間）16Ch、接点情報（警報）48chの計測を従来機と同寸法で実現。（Ch 数は従来機の 2 倍）

6

3. MICS システム構成ブロック図
遠制回線

GPS
ｱﾝﾃﾅ

光伝送装置

子局
〔PC〕

時刻情報

〔DSP〕

計測用同期信号イーサネットスイッチ×2台

計測用同期信号GPS時刻
同期ユニット

直流情報
アダプタ

直流情報
アダプタ

交流アダプタ用変換器

保全データ収集装置

直流情報収集装置

交流情報
アダプタ

交流情報
アダプタ

CT,PT

CT,PT

RS-485

旧交流
アダプタ

旧交流
アダプタ

CT,PT

CT,PT

計測盤

DCVT,DCCT

DCCT

ｱﾅﾛｸﾞ情報

接点情報

7

4. MICS

ネットワーク構成

MICS は総合親局-子局間のネットワーク（遠制回線使用）と、変電所内でのローカルネットワークの２種類のネットワークを使用しています。

4.1 総合親局-子局間のネットワーク構成

総合親局
L3SW
光伝送装置

遠制回線

光伝送装置

LAN1

光伝送装置

光伝送装置

LAN1

LAN1

光伝送装置

LAN1

子局

子局

子局

子局

変電所（1）

変電所（2）

変電所（N-1)

変電所（N)

注）

は弊社納入外の機器を示します。

総合親局-子局間 ネットワーク構成図

子局〔変電所(1)〕ＩＰアドレス
10.xxx.xxx.xxx

光伝送装置

子局〔変電所(2)〕ＩＰアドレス
10.xxx.xxx.xxx

光伝送装置

子局〔変電所(N-1)〕
ＩＰアドレス
10.xxx.xxx.xxx

光伝送装置

閲覧端末（N）
ＩＰアドレス
10.xxx.xxx.xxx

光伝送装置

総合親局-子局間

光伝送装置

光伝送装置
L3SW

総合親局
ＩＰアドレスooo.ooo.ooo.ooo

注）総合親局のIPアドレスのooo.ooo.ooo.oooは固定値です。
値につきましては、総合親局メーカーにお問合せ願います。
注）子局のIPアドレスのxxx.xxx.xxx部分は変電所ごとに割当てられており、総合親局側で定義されています。
注）子局側のIPアドレスは出荷時に設定しています。
IPアドレスを変更すると、総合親局と通信できなくなりますので、ご注意願います。

ネットワーク接続形態

8

4.2 保全情報収集装置のローカルネットワーク構成

子局
LAN2

イーサネットスイッチ
保全情報収集装置用
ローカルネットワーク

交流情報アダプタ
ADP1～40

交流アダプタ用
変換器

保全情報収集装置用

子局
ＩＰアドレス
192.168.20.1

直流情報収集装置
ADP1～5

保全データ収集装置

ローカルネットワーク構成図

イーサネットスイッチ
光伝送装置

交流情報アダプタ(ADP1)
ＩＰアドレス
192.168.***.***

交流情報アダプタ(ADP40)
ＩＰアドレス
192.168.***.***
交流アダプタ用変換器
ＩＰアドレス
192.168.***.***
直流情報収集装置(ADP1)
ＩＰアドレス
192.168.***.***

注）IPアドレスの***.***部分は接続機器ごとに割当てられており、子局では***.***部分で接続先を認識しています。
注）IPアドレスの設定は出荷時にCPUユニットに設定しています
ので、移設等でADP No.を変更する際は、再設定が必要です。

直流情報収集装置(ADP5)
ＩＰアドレス
192.168.***.***
保全データ収集装置
ＩＰアドレス
192.168.***.***

保全情報収集装置用 ローカルネットワーク接続形態

95. MICS 計測盤 収納機器概要

10

6. 子局（FA コンピュータ）
6.1 FA コンピュータ背面（ポート）RS-232Cシリアル
ポートコネクタCN1
・GPS時刻同期ユニットと接続します。
RS-232Cシリアル
ポートコネクタCN2(不使用)

RS-485シリアル
ポートコネクタ(不使用)

デジタル入力コネクタ
・GPS時刻同期ユニットと接続します。

CANインターフェース
コネクタ(不使用)

電源コネクタ・24V電源用端子台に接続します。
外部コネクタ(不使用)
マイク入力コネクタ(不使用)
ライン入力コネクタ(不使用)
ライン出力コネクタ(不使用)

USBコネクタ4(不使用)
USBコネクタ2,3
・計測盤正面のUSBポートからアクセス可。

DVI-Dコネクタ
・タッチパネルディスプレイ
と接続します。

USBコネクタ1
・タッチパネルディスプレイ
と接続します。

LANコネクタ1(LAN1)
・総合親局との通信用ポート
光伝送装置に接続します。

LANコネクタ3,4(不使用)
LANコネクタ2(LAN2)
・ADP,収集装置との通信用ポート。
イーサネットスイッチに接続します。

6.2 FA コンピュータ背面（スイッチ、LED、デバイス）
アラームLED

電源表示LED

SATAデバ イスの状態を示しま す。
消灯 ：正常点滅 ：異常 発生中
点灯 ：デバ イス準備 中

消灯：電源が供給され ていな い
点滅：電源 待機状 態
点灯：シス テム稼働 中
2回点 滅 ：シス テムス リープ中

アクセスLED
ディスクアクセスLED

フレーム接地

セキュリティスロット
電源スイッチ(ソフトスイッチ）
ボタ ンを押すと、OSの起動/シャ ット
ダウ ンを行うこ とがで きます。

SATAスロット１

SATAスロット2

SATAスロット3

11

7. 子局（タッチパネルディスプレイ）
7.1 タッチパネルディスプレイ前面

・17型TFTカラー液晶パネル
・アナログ抵抗膜式タッチパネル
・表示画素数：1280(H)×1024(V)・表示サイズ：337.9mm(H)×270.3mm(V)

7.2 タッチパネルディスプレイ（インタフェース）

電源スイッチ
AC電源コネクタ

映像信号入力コネクタ
ミニD-Sub 15P(不使用)

タッチ通信コネクタ
D-Sub 9P(不使用)

タッチ通信コネクタ
USB(タイプB）
・子局（FAコンピュータ）と接続します。

12

映像信号入力コネクタ
DVI-D
・子局（FAコンピュータ）と接続します。

8. 交流情報アダプタ
8.1 アダプタ前面

13

9. 交流アダプタの使用について
9.1 旧 MICS 交流アダプタの使用
新 MICS と旧 MICS では通信方式が異なるため、旧 MICS の交流アダプタを使用することができません。そのため、新 MICS の計測盤には交流アダプタ用変換器を収納しており、下図のように通信を行うことで旧 MICS 交流アダプタを使用することができます。なお、新 MICS 計測盤～旧 MICS 交流アダプタ間の RS-485 通信ケーブルは旧 MICS 計測盤に使用していたものをそのまま継続して使用することができます。

集約装置

新MICS 子局
新MICS計測盤に更新

RS-422ケーブル
通信方式：RS-422
交流・直流情報収集装置

LANケーブル
通信方式：イーサネット
交流アダプタ用変換器

旧MICS計測盤

新MICS計測盤

既設のケーブルを継続使用

RS-485ケーブル
通信方式：RS-485

旧MICS 交流アダプタ

RS-485ケーブル
通信方式：RS-485
既設の交流アダプタを継続使用

受電盤、整流器盤、高圧盤、変圧器盤

旧MICS 交流アダプタ
受電盤、整流器盤、高圧盤、変圧器盤

149.2 旧 MICS 交流アダプタを使用した場合の機能制限について
交流アダプタ用変換器を使用することで、旧 MICS 交流アダプタを新 MICS 子局と接続することはできますが、計測機能は旧 MICS の仕様となるため、下記①～⑤の新 MICS 機能は使用できません。
① 指定時刻表示の１秒値取得② 交流事故波形の取得③ 交流情報の警報検出④ 17 次までの高調波解析（１３次までとなります）⑤ 時刻同期（時刻補正は行えます）

新 MICS 機能に対する旧 MICS 交流アダプタ対応表
旧 MICS 交流アダプタ

項 目

対応：〇/非対応:×

現在値表示
指定時刻表示
負荷情報
帳票
事故情報
生波形
警報
時刻同期

備考

〇
1 秒値

×

1 分値

〇

日報

〇

月報

〇

年報

〇

事故波形の取得

×

生波形の取得

〇高調波解析（17 次）

×

警報の検出

×

時刻補正

〇

時刻同期

×

15

13 次まで可9.3 旧 MICS 交流アダプタから交流情報アダプタへの更新
旧 MICS 交流アダプタと新 MICS 用の交流情報アダプタでは変更点があり、更新時には下表の作業が必要となります。
旧 MICS
交流アダプタ
M4 端子ネジ

新 MICS
交流情報アダプタ
M3 端子ネジ

No.

変更点

1

配線用端子台のネジの変更

２

変圧器盤用の
端子配列変更3

通信ケーブルの変更

VΦ端子が変圧器 変圧器盤用も VΦ
盤用のみ VΦ-S、 端子の配列共通化
VΦ-R の順
RS-485 通信用
LAN ケーブル
ケーブル

4

電源ケーブルの変更

RS-485 通信用
ケーブル

電源（24V）用
ケーブル

5

同期信号入力用
光コネクタの
追加

なし

あり

6

基板(ユニット)
抜差方向の変更
遮断信号入力用端子の追加

端子台の背面方向

端子台の正面方向なし

あり

補助変流器の変更

定格 5A

定格 50A

7

8

16

更新に伴う作業

配線用端子台への配線に M3 端
子用の端末処理注）端子台の位置、各端子の用途については次ページ参照
更新時に変圧器盤用のアダプタ
のみ配線の並びを変更
計測盤内のイーサネットスイッ
チから交流情報アダプタの LAN
ポートへの LAN ケーブルの配線計測盤から交流情報アダプタの制御電源端子への電源（24V）用
ケーブルの配線
計測盤内の GPS 時刻同期ユニットから交流情報アダプタの光コネクタへの同期信号入力用光ケーブルの配線
基板（ユニット）抜差方向に250mm の作業スペースを確保
遮断信号（遮断時 ON の無電圧a 接点）の配線
注）入力する遮断信号はお客様で選定願います。
補助変流器の交換

17

18

10. 交流アダプタ用変換器(旧 MICS 交流アダプタ用)
10.1 変換器前面

10.2 変換器背面

19

11. 直流情報収集装置
11.1 装置前面11.2 装置背面20

12. 保全データ収集装置
12.1 装置前面12.2 装置背面21

13. GPS 時刻同期ユニット
13.1 GPS 時刻同期ユニット前面

13.2 GPS 時刻同期ユニット背面22

14. イーサネットスイッチ
14.1 イーサネットスイッチ前面
PWR1

STATE

PWR2

FAUL T

ESP1

MSTR/
HRA D
CPLR /
TAIL

ESP2

Powe1
点灯 ：正常消灯 ：電源 供給なし

STATE
緑点 灯：正常
緑点 滅：デバ イス準備 中
赤点 灯：シス テム異常

FAULT
赤点 灯：異常
消灯 ：正常システム状態 LED

ESP1
MSTR/
HRA D

消灯（非対 応）10/100/1000BaseT(X) ポート
子局と接続します。

USB ポート(不使用)
リレー出力(不使用)

PWR2
ESP2
CPLR /
TAIL

スペースパネル
8ポート増設可Fast Ethernet ポート
直流情報収集装置、保全データ収集装置、交流アダプタ用変換器と接続します。

14.2 イーサネットスイッチ背面

電源コネクタ・24V電源用コネクタに接続します。

23

スペースパネル
8ポート増設可15. 電源投入、開放
15.1 電源投入① 制御電源開閉器[8]を「入」にします。
② 交流アダプタ用変換器、直流情報収集装置、保全データ収集装置、GPS 時刻同期ユニットの電源スイッチが OFF になっている場合は、各電源スイッチを ON にします。
注）ＧＰＳ時刻同期ユニットの電源スイッチをＯＮにする際は、計測盤のスペースパネルを取外す必要があります。
③ 子局（FA コンピュータ）の電源スイッチはソフトスイッチのため、制御電源開閉器[8]を「入」にすると電源が供給され、自動的に OS が起動し、その後アプリケーションが起動します。子局の起動中（画面に起動中の表示あり）は、子局を操作しないで下さい。

計測盤の制御電源開閉器[8] を「入」にすると、計測盤の収納機器（子局、交流アダプタ用変換器、直流情報収集装置、保全データ収集装置、GPS 時刻同期ユニット、イーサネットスイッチ）への電源が投入されるだけでなく、旧 MICS 交流アダプタの電源、交流情報アダプタの電源および、DC100V、AC100V、AC200V、DC２４V のサービス電源も一括投入され、計測盤外へ電源が供給されるため感電の恐れがあります。

24

15.2 電源開放
（１）子局（FA コンピュータ）の OS を終了させます。
①メインメニューで画面右上（変電所名表示部分）をダブルクリックします。
（MICS のアプリケーションがメモリ上のデータを保存後、終了します。）②Windows のスタートボタン

をクリックし、スタートメニューを表示させます。

③シャットダウンをクリックします。
注）画面操作の説明には、設定の参考として赤羽変電所のデータを使用しております。

（２）制御電源開閉器[8]を「切」にします。

注）計測盤の制御電源開閉器[8] を「切」にすると、計測盤の収納機器（子局、交流アダプタ用変換器、直流情報収集装置、保全データ収集装置、GPS 時刻同期ユニット、イーサネットスイッチ）への電源が開放されるだけでなく、旧 MICS 交流アダプタの電源、交流情報アダプタの電源および、DC100V、AC100V、AC200V、DC２４V のサービス電源も一括開放されます。

注意

安全に関する使用上の注意

制御電源開閉器[8]を「切」にすると子局（FA コンピュータ）の電源も開放されます。OS を終了
せずに電源を開放した場合、システムの構成情報やファイルを破壊する恐れがあります。

25

16. キーボードの使用について
計測盤背面扉の盤内側にキーボード収納スペースがあり、計測盤納入時にキーボードを収納しております。
子局の操作等でキーボードを使用する場合、計測盤の正面扉を開けるとタッチパネルディ
スプレイの左側に USB ポートが 2 ポートありますので、この USB ポートにキーボードを接続して使用することができます。USB ポートは 2 ポートのどちらに接続しても使用できます。

26

17. 制御電源投入時における接続機器の計測開始タイミング
本書では、子局がデータ収集するために接続する機器（交流情報アダプタ、交流アダプタ用変換器、直流情報収集装置、保全データ収集装置）を接続機器と表記しています。

17.1 接続機器の電源スイッチ ON の状態で制御電源開閉器[8]を[入]にした場合
接続機器の電源スイッチ ON の状態で制御電源開閉器[8]を「入」にし、子局および接続機器への電源が一括で投入されると、接続機器が先に起動し、その後、子局のアプリケーシ
ョンが起動します。その場合、下図のような順でイニシャライズ処理を行います。接続機器
は電源開放前のデータを保持しないため、電源投入時は設定情報、時刻データを子局より受信してから計測を開始します。
注）GPS 時刻は GPS 時刻同期ユニットから取得します。子局は GPS 時刻が取得できな
い場合は、GPS 時刻との補正は行わず、子局の時刻を接続機器に送信し、計測を開始
します。

子局側

接続機器側

電源投入

電源投入

OS起動

接続待ち

アプリケーション
起動

設定ファイル読込

不足データ確認NO

GPS時刻 受信YES

GPS時刻との補正

コネクション確立

コネクション確立

設定送信
時刻データ送信時刻データ受信データ取得開始

計測開始

27

設定受信

17.2 接続機器の電源スイッチ OFF の状態で制御電源開閉器[8]を[入]にした場合
接続機器の電源スイッチ OFF の状態で制御電源開閉器[8]を「入」にし、子局のアプリケーションが起動後に、接続機器の電源スイッチを ON にした場合、下図のような順でイニシ
ャライズ処理を行います。接続機器は電源開放前のデータを保持しないため、電源投入時は設定情報、時刻データを子局より受信してから計測を開始します。
注）GPS 時刻は GPS 時刻同期ユニットから取得します。子局は GPS 時刻が取得できな
い場合は、GPS 時刻との補正は行わず、子局の時刻を接続機器に送信し、計測を開始
します。

子局側

接続機器側

電源投入

電源投入

OS起動

アプリケーション
起動

設定ファイル読込

不足データ確認NO

GPS時刻 受信YES

GPS時刻との補正

接続待ち

電源スイッチON

接続待ち

コネクション確立

コネクション確立

設定送信
時刻データ送信時刻データ受信データ取得開始

計測開始

設定受信

28

18. MICS 子局の画面階層

Main Menu

Menu

メインメニュー

Sub Item

Main Item

P.31

P.32

子局設定
接続機器設定

P.34
選択画面

現在値表示

指定時刻表示

P.59

P.64

選択画面
選択画面
選択画面
選択画面
選択画面
選択画面
選択画面

解析

P.37

P.81

選択画面※1
選択画面
選択画面
選択画面※2

次ページへ

29

P.65
P.67
P.70
P.72
P.74
P.77
P.79
P.82
P.85
P.88
P.90

交流情報

基本設定

P.35

交流情報

計測設定

P.38

交流情報

生波形取込設定

P.41

直流情報

基本設定

P.43

直流情報

計測設定

P.46

保全アナログ情報

基本設定

P.48

保全アナログ情報

計測設定

P.51

保全アナログ情報

警報設定

P.53

保全接点情報回数・時間 計測 設定

P.55

保全接点情報

警報 接点

P.57

警報 設定

交流情報

現在値

P.60

直流情報

現在値

P.61

保全アナログ情報

現在値

P.63

交流情報

1秒値

P.66

直流 母線・整流 器情報

1秒値

P.68

直流き電情報

1秒値

P.71

交流情報

1分値

P.73

直流 母線・整流 器情報

1分値

P.75

直流情報 き電電流

1分値

P.78

保全アナログ情報

1分値

P.80

交流情報

事故波形

P.83

交流情報

生波形

P.86

交流情報

高調波解析

P.89

直流情報

事故波形

P.91

保全接点情報回数・時間累計

P.93

Main Menu

Menu

Sub Item

Main Item

メインメニュー

P.94

接続機器状態
警報※3

P.95

選択画面
選択画面
選択画面
選択画面
選択画面

帳票

P.106

選択画面
選択画面
選択画面
選択画面
選択画面
選択画面
選択画面
選択画面
選択画面
選択画面
選択画面
選択画面
選択画面
選択画面
選択画面

※１：

※2：

※3：

P.96
P.98
P.100
P.102
P.104
P.107
P.109
P.112
P.114
P.116
P.118
P.120
P.123
P.125
P.127
P.129
P.131
P.134
P.136
P.138

交流情報

警報

P.97

直流情報

警報

P.99

保全アナログ情報

警報

P.101

保全接点情報警報接点 警報P.103

保全接点情報回数・時間 警報

P.105

交流情報

日報

P.108

直流 情報 母線・整流 器

日報

P.110

直流情報 き電電流

日報

P.113

保全アナログ情報

日報

P.115

保全情報 接点累計

日報

P.117

交流情報

月報

P.119

直流 情報 母線・整流 器

月報

P.121

直流情報 き電電流

月報

P.124

保全アナログ情報

月報

P.126

保全情報 接点累計

月報

P.128

交流情報

年報

P.130

直流 情報 母線・整流 器

年報

P.132

直流情報 き電電流

年報

P.135

保全アナログ情報

年報

P.137

保全情報 接点累計

年報

P.139

交流事故波形を取得した場合、取得した情報に対応したポップアップ画面が表示され、[交流情報 事故発生]と表示されているボタンをクリックすると≪交流情報 事故波形 選択≫画
面へ移動することができます。
直流事故波形を取得した場合、取得した情報に対応したポップアップ画面が表示され、[直流情報 事故発生]と表示されているボタンをクリックすると≪直流情報 事故波形 選択≫画
面へ移動することができます。
警報情報を取得した場合、取得した情報に対応したポップアップ画面が表示され、[警報発生]と表示されているボタンをクリックすると≪警報（メニュー）≫画面へ移動することができます。

30

19. 画面操作説明
注）画面操作の説明には、設定の参考として赤羽変電所のデータを使用しております。
19.1 メインメニュー≪メインメニュー≫画面の表示内容は、下記の[1]～[8]です。
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

子局設定
接続機器設定現在値表示
指定時刻表示解析
帳票
接続機器状態
警報≪子局設定≫への移動ボタンです。
≪接続機器設定≫への移動ボタンです。
≪現在値表示≫への移動ボタンです。
≪指定時刻表示≫への移動ボタンです。
≪解析≫への移動ボタンです。
≪帳票≫への移動ボタンです。
≪接続機器状態≫への移動ボタンです。
≪警報≫への移動ボタンです。

31

19.2 子局設定
（１）子局設定表示≪子局設定≫画面の表示内容は、下記の[1]～[5]です。
[1]
[2]
[3]

変電所名
設備 No.
(変電所コード)
IP アドレス

[4]

画像出力

[5]

設定

子局に設定されている変電所名を表示します。
子局に設定されている設備 No.（変電所コード）を表示します。
子局に設定されている総合親局との通信に使用する IP アドレスを表示します。
総合親局との通信では、IP アドレスと設備 No.（変電所コード）にて設置
箇所を識別しますので、子局の設定に間違いがないか確認して下さい。
注）IP アドレスはコントロールパネルのネットワークと共有センターで変更することができますが、総合親局との通信時に通信エラーが発生しますので、変更しないで下さい。
子局設定の画像出力用ボタンです。子局設定の内容の電子ドキュメント（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。
≪子局設定 入力≫への移動ボタンです。

32

（２）子局設定

≪子局設定

入力

入力≫画面の表示内容は、下記の[1]～[５]です。テキストボックスへの入力にはキーボードを使用します。
[1]
[2]

変電所名
設備 No.
(変電所コード)[3]

IP アドレス

[4]

実行

[5]

キャンセル

子局の変電所名を入力するテキストボックスです。
子局の設備 No.(変電所コード)を入力するテキストボックスです。総合親局との通信では、IP アドレスと設備 No.（変電所コード）にて設置箇所を識別しますので、必ず入力するようにして下さい。
子局に設定されている総合親局との通信に使用する IP アドレスを表示します。
入力した情報を登録するための実行ボタンです。子局への登録が完了すると、≪子局設定≫に戻り、入力した情報が反映されます。
注）入力した情報が入力条件に合わない場合は、ポップアップ画面に入力
範囲等のエラー内容が表示されますので、内容を確認し再度入力して下さい。
入力した情報をキャンセルするボタンです。入力した情報を子局に登録せず、≪子局設定≫に戻ります。

33

19.3 接続機器設定
19.3.1 接続機器設定（メニュー）≪接続機器設定（メニュー）≫画面の表示内容は、下記の[1]～[10]です。
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

交流情報
基本設定
交流情報
計測設定
交流情報
生波形取込設定
直流情報
基本設定
直流情報
計測設定
保全アナログ情報
基本設定
保全アナログ情報
計測設定
保全アナログ情報
警報設定
保全接点情報回数・時間計測設定
保全接点情報警報接点 警報設定≪交流情報

基本設定≫への移動ボタンです。

≪交流情報

計測設定≫への移動ボタンです。

≪交流情報

生波形取込設定≫への移動ボタンです。

≪直流情報

基本設定≫への移動ボタンです。

≪直流情報

計測設定≫への移動ボタンです。

≪保全アナログ情報

基本設定≫への移動ボタンです。

≪保全アナログ情報

計測設定≫への移動ボタンです。

≪保全アナログ情報

警報設定≫への移動ボタンです。

≪保全接点情報

回数・時間計測設定≫への移動ボタンです。

≪保全接点情報

警報接点

34

警報設定≫への移動ボタンです。

19.3.2 交流情報
（１）交流情報

≪交流情報

基本設定

基本設定表示基本設定≫画面の表示内容は、下記の[1]～[９]です。

[1]

ADP 表示切替[2]

ADP No.

[3]
[4]
[5]
[6]

回線名
系統
結線方式
接続

[7]

旧

[8]

画像出力

[9]

設定

ADP の表示を切替えるためのボタンです。画面の表示は ADP１０台単位で表示しますので、必要に応じて、画面を切替えて下さい。
ADP を選択するためのラジオボタンです。設定を変更する際に ADP の選択に使用します。
子局で設定されているアダプタの回線名を表示します。
子局で設定されているアダプタの系統を表示します。
子局で設定されているアダプタの結線方式を表示します。
子局とアダプタとの接続を設定するチェックボックスです。この画面でチェックボックスをクリックし、接続の[有] [無] を切替えます。
接続するアダプタが旧 MICS 交流アダプタか、新 MICS 交流情報アダプ
タかを設定するチェックボックスです。この画面でチェックボックスをクリックし、[旧]（チェックあり）、[新]（チェックなし）を切替えます。
注）[新]、[旧]の切替えは接続[有]の設定で切替えることができません。
接続[無]の状態で切替えて下さい。[有]の状態で切替えると、ポップアップ画面にエラー内容が表示されます。
交流情報 基本設定の画像出力用ボタンです。設定内容の電子ドキュメン
ト（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。
≪交流情報 基本設定 入力≫への移動ボタンです。

35

（２）交流情報

基本設定

入力

≪交流情報

基本設定

入力≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。テキストボックスへの入力にはキーボードを使用します。
[1]
[2]
[3]

ADP No.
回線名
系統

[4]

結線方式

[５]

メッセージ

[６]

実行

[７]

キャンセル

入力対象の ADP No.を表示します。
回線名を入力するテキストボックスです。
系統を選択するボタンと選択されている系統の表示部分です。系統選択ボ
タンをクリックすると、系統の一覧が表示されますので、一覧の中から系
統を選択します。
結線方式を選択するプルダウンリストと選択されている系統の表示部分です。プルダウンリストの中から系統を選択します。
入力のガイドを表示するメッセージボックスです。選択中の入力箇所に制限がある場合、[全角の 15 文字以内で入力して下さい]等のメッセージが表示されます。
入力した情報を登録するための実行ボタンです。子局への登録が完了すると、≪交流情報 基本設定≫に戻り、入力した情報が反映されます。
注）入力した情報が入力条件に合わない場合は、入力範囲等のエラーメッ
セージが表示されますので、エラーメッセージの内容を参考に、再度入力して下さい。
入力した情報をキャンセルするボタンです。入力した情報を子局に登録せず、≪交流情報 基本設定≫に戻ります。

36

19.3.3 交流情報

計測設定

（１）交流情報

計測設定

選択画面

≪交流情報

計測設定

ADP 選択≫画面の表示内容は、下記の[1]～[３]です。

[1]
[2]
[3]

ADP No.
回線名
詳細表示

ADP を選択するためのラジオボタンです。
ADP 回線名を表示します。
≪交流情報 計測設定≫画面への移動ボタンです。選択している ADP
No.の設定を行います。

37

（２）交流情報

≪交流情報
[1]

[2]
[3]

[4]
[5]
[6]

[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

計測設定表示

計測設定≫画面の表示内容は、下記の[1]～[11]です。
【ADP 基本設定】 選択されている ADP の情報を表示します。表示される内容は回線名、系統、結線方式、接続のチェックマーク、旧のチェックマークで、≪交流情報 基本
設定≫の設定内容となります。
要素設定する要素を選択するためのラジオボタンです。
CT・VT 登録 No. 子局で設定されている CT・VT 登録 No.を表示します。
注）CT・VT 登録 No.は総合親局で管理されている No.です。詳細は総合親局のメーカーにお問合せ下さい。
比CT,VT の変換比を表示します。
MICS 定格
CT,VT の MICS での計測用定格を表示します。MICS への入力は、CT は 2
次が 5A、VT は 2 次が１１０V 定格となります。
カットオフ
子局で設定されているカットオフの値を表示します。
カットオフは計測を開始する値で、カットオフの設定値より低い値は０として表示、計算されます。カットオフの設定ができない箇所は[---]（無効）が表示されます。
警報 整定値子局で設定されている警報の整定値を表示します。
警報 禁止時間
交流情報の警報では、禁止時間が設定できませんので、[---]（無効）が表示されます。
計測
要素ごとに[計測する]、[計測しない]を表示するチェックマークです。
この画面ではチェックマークを変更することはできません。
画像出力
交流情報 計測設定の画像出力用ボタンです。設定内容の電子ドキュメント（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。
設定≪交流情報 計測設定 入力≫への移動ボタンです。

38

（３）交流情報

計測設定

入力

≪交流情報

計測設定

入力≫画面の表示内容は、下記の[1]～[1３]です。テキストボックスへの入力にはキーボードを使用します。
[1][2]

ADP No. 要素
CT・VT 登録 No.

[3]

カットオフ

[4]
[5]
[6]
[7]

警報 整定値
警報 禁止時間
計測
メッセージ

[8]

実行

[9]

キャンセル

入力対象の ADP No.および要素を表示します。
≪登録 No.リスト≫を表示させるリスト表示ボタンと、選択されている
CT・VT 登録 No.を表示する部分です。リスト表示ボタンをクリックすると、≪登録 No.リスト≫が表示されます。
カットオフの値を入力するテキストボックスです。
カットオフの機能を使用しない場合は[0]を入力します。
警報の整定値を入力するテキストボックスです。
交流情報の警報では、禁止時間の設定はできません。
[計測する] [計測しない]を選択するラジオボタンです。
入力のガイドを表示するメッセージボックスです。選択中の入力箇所に制限がある場合、[全角の 15 文字以内で入力して下さい]等のメッセー
ジが表示されます。
入力した情報を登録するための実行ボタンです。子局への登録が完了す
ると、≪交流情報 計測設定≫に戻り、入力した情報が反映されます。
注）入力した情報が入力条件に合わない場合は、入力範囲等のエラーメ
ッセージが表示されますので、エラーメッセージの内容を参考に、再度入力して下さい。
入力した情報をキャンセルするボタンです。入力した情報を子局に登録せず、≪交流情報 計測設定≫に戻ります。

39

[１０]

登録 No.リスト[１１]

選択中の登録 No.

[１２]

実行

[１３]

キャンセル

登録 No.リスト表示します。
リストをクリックすると、選択中の登録 No.に値が入力されます。
[名称],[型式],[一次],[単位],[二次],[単位],[メーカー]は、総合親局で管理されており、総合親局から受信した内容を表示します。
総合親局からデータを受信するまでは、登録 No.[０]（登録なし）のみリス
トに表示されます。
選択中の登録 No.を表示します。登録 No.リストをクリックすると、選択した登録 No.の値が入力されます。
CT・VT 登録 No.を設定するための実行ボタンです。設定が完了すると、≪交流情報 計測設定 入力≫画面に CT・VT 登録 No.が反映されます。
選択した情報をキャンセルするボタンです。

40

19.3.4 交流情報
（１）交流情報≪交流情報

生波形取込設定

生波形取込設定表示

生波形取込設定≫画面の表示内容は、下記の[1]～[6]です。

[1]

ADP 表示切替[2]

ADP No.

[3]
[4]

回線名
生波形

[5]

画像出力

[6]

設定

取込日時

ADP の表示を切替えるためのボタンです。画面の表示は ADP１０台
単位で表示しますので、必要に応じて、画面を切替えて下さい。
ADP を選択するためのラジオボタンです。設定を変更する際に ADPの選択に使用します。
ADP の回線名を表示します。
生波形の取込日時および取込[する],[しない]の設定を表示します。
この画面ではチェックマークを変更することはできません。
交流情報 生波形取込設定の画像出力用ボタンです。設定内容の電子ドキュメント(XPS 形式)を外部メディアに保存することができます。
≪交流情報 生波形取込設定 入力≫への移動ボタンです。

41

（２）交流情報

生波形取込設定入力≪交流情報

生波形取込設定

入力≫画面の表示内容は、下記の[1]～[5]です。テキストボックスへの入力にはキーボードを使用します。
[1][2]

ADP No. 回線名
取込日時設定

[３]

メッセージ

[４]

実行

[５]

キャンセル

入力対象の ADP No.および回線名を表示します。
日、時、分の値を入力するテキストボックスと、取込[する],[しない]を選択するチェックボックスです。
[00 日]を入力すると、毎日設定された時刻の生波形を取得します。
入力のガイドを表示するメッセージボックスです。選択中の入力箇所に制限がある場合、[分は半角で 0～59 までの数字を入力して下さい]等のメッセージが表示されます。
入力した情報を登録するための実行ボタンです。子局への登録が完了す
ると、≪交流情報 生波形取込設定≫に戻り、入力した情報が反映されます。
注）入力した情報が入力条件に合わない場合は、入力範囲等のエラーメ
ッセージが表示されますので、エラーメッセージの内容を参考に、再度入力して下さい。
入力した情報をキャンセルするボタンです。入力した情報を子局に登録せず、≪交流情報 生波形取込設定≫に戻ります。

42

19.3.5 直流情報
（１）直流情報

≪直流情報

基本設定

基本設定表示基本設定≫画面の表示内容は、下記の[1]～[10]です。

[1]

回線 No.表示切替[2]回線 No.

[3]
[4]

回線名
母線種別

[5]

CT・VT 登録 No.

[6]

補正値

[7]
[8]

回線コード
接続監視

[9]

画像出力

[10]

設定

回線の表示を切替えるためのボタンです。画面の表示は母線・整流器の表示
または、き電１０回線単位で表示しますので、必要に応じて、画面を切替えて下さい。
回線 No.を選択するためのラジオボタンです。設定を変更する際に回線の選択に使用します。
子局で設定されている回線名を表示します。
子局で設定されている母線種別を表示します。電力計算をする際、どの母線が対象かを表示します。
子局で設定されている CT・VT 登録 No.を表示します。
注）CT・VT 登録 No.は総合親局で管理されている No.です。詳細は総合親局のメーカーにお問合せ下さい。
子局で設定されている補正値を表示します。
（補正値は CT・VT 登録 No.を選択すると、登録内容が反映されます。）
子局で設定されている回線コード（直流ロケータで使用）を表示します。
直流情報収集装置との接続監視を設定するチェックボックスです。チェックを入れると、接続監視[有]に設定されます。この画面でチェックボックスをクリックし、接続監視の[有] [無] を切替えます。
接続監視[有]に設定すると、≪接続機器状態≫画面でコネクション状態を確認することができます。
直流情報 基本設定の画像出力用ボタンです。設定内容の電子ドキュメント(XPS 形式)を外部メディアに保存することができます。
≪直流情報 基本設定 入力≫への移動ボタンです。

43

（２）直流情報

基本設定

入力

≪直流情報

基本設定

入力≫画面の表示内容は、下記の[1]～[1２]です。テキストボックスへの入力にはキーボードを使用します。
[1]
[2]
[3]

回線 No.
回線名
母線種別

[4]

CT・VT 登録 No.

[5]

回線コード

[６]

メッセージ

[７]

実行

[８]

キャンセル

入力対象の回線 No.を表示します。
回線名を入力するテキストボックスです。
母線種別を選択するラジオボタンです。
（母線１～４では、ラジオボタンが表示されません）≪登録 No.一覧≫を表示させるリスト表示ボタンと、選択されている
CT・VT 登録 No.を表示する部分です。リスト表示ボタンをクリックすると、≪登録 No.一覧≫が表示されます。
回線コード（直流ロケータで使用）を入力するテキストボックスです。
(母線１～４,整流器１～４では、テキストボックスが表示されません)
入力のガイドを表示するメッセージボックスです。選択中の入力箇所に制限がある場合、[全角の 15 文字以内で入力して下さい]等のメッセー
ジが表示されます。
入力した情報を登録するための実行ボタンです。子局への登録が完了す
ると、≪直流情報 基本設定≫に戻り、入力した情報が反映されます。
注）入力した情報が入力条件に合わない場合は、入力範囲等のエラーメ
ッセージが表示されますので、エラーメッセージの内容を参考に、再度入力して下さい。
入力した情報をキャンセルするボタンです。入力した情報を子局に登録せず、≪直流情報 基本設定≫に戻ります。

44

[９]

登録 No.一覧[10]

選択中の登録 No.

[11]

実行

[12]

キャンセル

登録 No.一覧をリスト表示します。
リストをクリックすると、選択中の登録 No.に値が入力されます。
[名称],[型式],[一次],[単位],[二次],[単位], [補正値×0.1ms] ,[メーカー]は、総合親局で管理されており、総合親局から受信した内容を表示します。
総合親局からデータを受信するまでは、登録 No.[０]（登録なし）のみリス
トに表示されます。
選択中の登録 No.を表示します。CT・VT 登録 No.一覧のリストをクリッ
クすると、選択した登録 No.の値が入力されます。
CT・VT 登録 No.を設定するための実行ボタンです。設定が完了すると、≪直流情報 基本設定 入力≫画面に CT・VT 登録 No.が反映されます。
選択した情報をキャンセルするボタンです。

45

19.3.6 直流情報
（１）直流情報

≪直流情報

計測設定

計測設定表示

計測設定≫画面の表示内容は、下記の[1]～[13]です。

[1]

回線 No.表示切替[2]回線 No.

[3]
[4]
[5]

回線名
比
MICS 定格

[6]

カットオフ

[7]
[8]

警報
警報

[9]

事故時接点

[10]
[11]

トリガ整定値
計測

[12]

画像出力

[13]

設定

整定値
禁止時間

回線の表示を切替えるためのボタンです。画面の表示は母線・整流器の表示
または、き電１０回線単位で表示しますので、必要に応じて、画面を切替えて下さい。
回線 No.を選択するためのラジオボタンです。設定を変更する際に回線の選択に使用します。
子局で設定されている回線名を表示します。
CT,VT の変換比を表示します。
CT,VT の MICS での計測用定格を表示します。MICS への入力は、CT、VT共に 2 次が 10mA のときに定格となります。
子局で設定されているカットオフの値を表示します。
カットオフは計測を開始する値で、カットオフの設定値より低い値は０として表示、計算されます。カットオフの設定ができない箇所は[---]（無効）が表示されます。
子局で設定されている警報の整定値を表示します。
直流情報の警報では、禁止時間が設定できませんので、[---]（無効）が表示されます。
子局で設定されている事故時の接点入力[ON] [OFF]を表示します。
(母線１～４では、整流器１～４は接点入力がないため[---]と表示します。)
子局で設定されている事故波形取得条件のトリガ整定値を表示します。
回線ごとに[計測する]、[計測しない]を表示するチェックマークです。
この画面ではチェックマークを変更することはできません。次ページの入力
画面で変更します。
直流情報 計測設定の画像出力用ボタンです。設定内容の電子ドキュメント（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。
≪直流情報 計測設定 入力≫への移動ボタンです。

46

（２）直流情報

計測設定

入力

≪直流情報

計測設定

入力≫画面の表示内容は、下記の[1]～[1２]です。テキストボックスへの入力にはキーボードを使用します。
[1]
[2]
[3]
[4]

回線 No. 回線名
比（１次）
比（２次）
カットオフ

[5]

警報

[6]
[7]

警報 禁止時間事故時接点[8]トリガ整定値

[9]
[10]

計測
メッセージ

[11]

実行

[12]

キャンセル

整定値

入力対象の回線 No. および回線名を表示します。
回線の CT・VT 比の１次を表示します。
回線の CT・VT 比の２次を表示します。
カットオフの値を入力するテキストボックスです。
カットオフの機能を使用しない場合は[0]を入力します。
警報の整定値を入力するテキストボックスです。
（母線１～４,整流器１～４では、テキストボックスが表示されません）
直流情報の警報では、禁止時間の設定はできません。
事故時の接点入力状態を表示します。
注）総合親局側で設定変更ができないため、ON 固定となっています。
トリガ整定値を入力するテキストボックスです。
（母線１～４,整流器１～４では、テキストボックスが表示されません）[計測する] [計測しない]を選択するラジオボタンです。
入力のガイドを表示するメッセージボックスです。選択中の入力箇所に制限がある場合、[ カットオフは半角数字の 6 文字以内で入力して下さい]等のメッセージが表示されます。
入力した情報を登録するための実行ボタンです。子局への登録が完了す
ると、≪直流情報 計測設定≫に戻り、入力した情報が反映されます。
注）入力した情報が入力条件に合わない場合は、入力範囲等のエラーメ
ッセージが表示されますので、エラーメッセージの内容を参考に、再度入力して下さい。
入力した情報をキャンセルするボタンです。入力した情報を子局に登録せず、≪直流情報 計測設定≫に戻ります。

47

19.3.7 保全アナログ情報（１）保全アナログ情報≪保全アナログ情報

基本設定

基本設定表示基本設定≫画面の表示内容は、下記の[1]～[9]です。

[1]

保全データ収集装置との接続監視[2]

Ch 表示切替[3]

Ch No.

[4]
[5]
[6]

回線名
用途
単位 No.

[7]

桁数（単位）

[8]

画像出力

[9]

設定

保全データ収集装置との接続監視を設定するチェックボックスです。チェッ
クを入れると、接続監視[有]に設定されます。この画面でチェックボックス
をクリックし、接続の[有] [無] を切替えます。
接続監視[有]に設定すると、≪接続機器状態≫画面でコネクション状態を確認することができます。
Ch の表示を切替えるためのボタンです。画面の表示は１６Ch 単位で表示しますので、必要に応じて、画面を切替えて下さい。
Ch No.を選択するためのラジオボタンです。設定を変更する際に Ch の選択に使用します。
子局で設定されている回線名を表示します。
子局で設定されている用途を表示します。
子局で設定されている単位 No.を表示します。
注）単位 No.は総合親局で管理されている No.です。詳細は総合親局のメーカーにお問合せ下さい。
子局で設定されている表示桁数と単位を表示します。
（桁数（単位）は単位 No.を選択すると、登録内容が反映されます。
）
保全アナログ情報 基本設定の画像出力用ボタンです。設定内容の電子ドキュメント（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。
≪保全アナログ情報 基本設定 入力≫への移動ボタンです。

48

（２）保全アナログ情報

基本設定

入力

≪保全アナログ情報

基本設定

入力≫画面の表示内容は、下記の[1]～[1２]です。テキストボッ

クスへの入力にはキーボードを使用します。
[1]
[2]
[3]
[4]

Ch No.
回線名
用途
単位 No.

[5]

桁数（単位）

[６]

メッセージ

[７]

実行

[８]

キャンセル

入力対象の Ch No.を表示します。
回線名を入力するテキストボックスです。
用途を入力するテキストボックスです。
≪登録 No.リスト≫を表示させるリスト表示ボタンと、選択されている単位 No.を表示する部分です。リスト表示ボタンをクリックすると、≪
登録 No.リスト≫が表示されます。
桁数（単位）を表示します。
000.0(℃)のように表示され、現在設定されている整数部の桁数、小数部の桁数、単位が確認できます。
入力のガイドを表示するメッセージボックスです。選択中の入力箇所に制限がある場合、[全角の 15 文字以内で入力して下さい]等のメッセー
ジが表示されます。
入力した情報を登録するための実行ボタンです。子局への登録が完了す
ると、≪保全アナログ情報 基本設定≫に戻り、入力した情報が反映されます。
注）入力した情報が入力条件に合わない場合は、入力範囲等のエラーメ
ッセージが表示されますので、エラーメッセージの内容を参考に、再度入力して下さい。
入力した情報をキャンセルするボタンです。入力した情報を子局に登録せず、≪保全アナログ情報 基本設定≫に戻ります。

49

[９]

登録 No.リスト[10]

選択中の登録 No.

[11]

実行

[12]

キャンセル

登録 No.リスト表示します。
リストをクリックすると、選択中の登録 No.に値が入力されます。
[単位],[整数部桁数],[小数部桁数]は、総合親局で管理されており、総合親局から受信した内容を表示します。
総合親局からデータを受信するまでは、登録 No.[０]（登録なし）のみリス
トに表示されます。
選択中の登録 No.を表示します。登録 No.リストをクリックすると、選択した登録 No.の値が入力されます。
単位 No.を設定するための実行ボタンです。設定が完了すると、≪保全アナ
ログ情報 基本設定 入力≫画面に単位 No.が反映されます。
選択した情報をキャンセルするボタンです。

50

19.3.8 保全アナログ情報（１）保全アナログ情報≪保全アナログ情報

計測設定

計測設定表示

計測設定≫画面の表示内容は、下記の[1]～[10]です。

[1]

Ch 表示切替[2]

Ch No.

[3]
[4]

回線名
レンジ

[5]
[6]
[7]
[8]

FS
種別（単位）
範囲外コメント
計測

[9]

画像出力

[10]

設定

Ch の表示を切替えるためのボタンです。画面の表示は 16Ch 単位で表示しますので、必要に応じて、画面を切替えて下さい。
Ch No.を選択するためのラジオボタンです。設定を変更する際に Ch の選択に使用します。
子局で設定されている回線名を表示します。
子局で設定されているレンジを表示します。
4mA 入力時の計測値、20mA 入力時の計測値に対応しています。
レンジの設定に対応したフルスケール（FS）を表示します。
子局で設定されている種別（単位）を表示します。
子局で設定されている範囲外コメントを表示します。
Ch ごとに[計測する]、[計測しない]を表示するチェックマークです。
この画面ではチェックマークを変更することはできません。次ページの入力
画面で変更します。
保全アナログ情報 計測設定の画像出力用ボタンです。設定内容の電子ドキュメント（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。
≪保全アナログ情報 計測設定 入力≫への移動ボタンです。

51

（２）保全アナログ情報

計測設定

入力

≪保全アナログ情報

計測設定

入力≫画面の表示内容は、下記の[1]～[9]です。テキストボック

スへの入力にはキーボードを使用します。
[1]
[2]
[3]
[4]

[６]
[７]

Ch No. 回線名
レンジ（4mA 以下）
レンジ（20mA 以下）
範囲外コメント（4mA 以下）
範囲外コメント（20mA 以下）
計測
メッセージ

[８]

実行

[９]

キャンセル

[5]

入力対象の Ch No. および回線名を表示します。
レンジ（4mA）を入力するテキストボックスです。
レンジ（20mA）を入力するテキストボックスです。
範囲外コメント（4mA）を入力するテキストボックスです。
範囲外コメント（20mA）を入力するテキストボックスです。
[計測する] [計測しない]を選択するラジオボタンです。
入力のガイドを表示するメッセージボックスです。選択中の入力箇所に制限がある場合、[全角の 15 文字以内で入力して下さい]等のメッセー
ジが表示されます。
入力した情報を登録するための実行ボタンです。子局への登録が完了す
ると、≪保全アナログ情報 計測設定≫に戻り、入力した情報が反映されます。
注）入力した情報が入力条件に合わない場合は、入力範囲等のエラーメ
ッセージが表示されますので、エラーメッセージの内容を参考に、再度入力して下さい。
入力した情報をキャンセルするボタンです。入力した情報を子局に登録せず、≪保全アナログ情報 計測設定≫に戻ります。

52

19.3.9 保全アナログ情報（１）保全アナログ情報

警報設定

警報設定表示≪保全アナログ情報

警報設定≫画面の表示内容は、下記の[1]～[14]です。

[1]

Ch No.表示切替[2]

Ch No.

[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

回線名
警報１ 整定値
警報１ 警報発生
警報１ 警報復帰警報１ 検出

[8]
[9]
[10]
[11]
[12]

用途
警報 2
警報 2
警報 2
警報 2

[13]

画像出力

[14]

設定

整定値
警報発生
警報復帰
検出

Ch の表示を切替えるためのボタンです。画面の表示は 4Ch 単位で表示しますので、必要に応じて、画面を切替えて下さい。
Ch No.を選択するためのラジオボタンです。設定を変更する際に Ch の選択に使用します。
子局で設定されている回線名を表示します。
子局で設定されている警報１の整定値を表示します。
子局で設定されている警報１の警報発生時コメントを表示します。
子局で設定されている警報１の警報復帰時コメントを表示します。
Ch ごとに警報１に対して[検出する]、[検出しない]を表示するチェックマークです。この画面ではチェックマークの変更をすることはできません。次ページの入力画面で変更します。
子局で設定されている用途を表示します。
子局で設定されている警報２の整定値を表示します。
子局で設定されている警報２の警報発生時コメントを表示します。
子局で設定されている警報２の警報復帰時コメントを表示します。
Ch ごとに警報２に対して[検出する]、[検出しない]を表示するチェックマークです。この画面ではチェックマークを変更することはできません。次ページの入力画面で変更します。
保全アナログ情報 警報設定の画像出力用ボタンです。設定内容の電子ドキュメント（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。
≪保全アナログ情報 警報設定 入力≫への移動ボタンです。

53

（２）保全アナログ情報

警報設定

入力

≪保全アナログ情報

警報設定

入力≫画面の表示内容は、下記の[1]～[1６]です。テキストボッ

クスへの入力にはキーボードを使用します。
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Ch No. 回線名
警報１ 整定値
警報１ 判別警報１ 発生コメント
警報１ 復帰コメント
警報１ 検出警報１ 検出禁止時間

[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]

警報 2
警報 2
警報 2
警報 2
警報 2
警報 2

[14]

メッセージ

[15]

実行

[16]

キャンセル

整定値
判別
発生コメント
復帰コメント
検出
検出禁止時間

入力対象の Ch No. および回線名を表示します。
警報１の整定値を入力するテキストボックスです。
警報１の発生を判別する条件を選択するラジオボタンです。
警報１発生時のコメントを入力するテキストボックスです。
警報１復帰時のコメントを入力するテキストボックスです。
警報１に対して[検出する]、[検出しない]を選択するラジオボタンです。
警報１の検出禁止時間を入力するテキストボックスです。検出禁止時間
は分単位で設定します。この機能を使用しない場合は[0]を入力します。
警報 2 の整定値を入力するテキストボックスです。
警報 2 の発生を判別する条件を選択するラジオボタンです。
警報 2 発生時のコメントを入力するテキストボックスです。
警報 2 復帰時のコメントを入力するテキストボックスです。
警報２に対して[検出する]、[検出しない]を選択するラジオボタンです。
警報 2 の検出禁止時間を入力するテキストボックスです。検出禁止時間
は分単位で設定します。この機能を使用しない場合は[0]を入力します。
入力のガイドを表示するメッセージボックスです。選択中の入力箇所に制限がある場合、[全角の 15 文字以内で入力して下さい]等のメッセー
ジが表示されます。
入力した情報を登録するための実行ボタンです。子局への登録が完了す
ると、≪保全アナログ情報 警報設定≫に戻り、入力した情報が反映されます。
注）入力した情報が入力条件に合わない場合は、入力範囲等のエラーメ
ッセージが表示されますので、エラーメッセージの内容を参考に、再度入力して下さい。
入力した情報をキャンセルするボタンです。入力した情報を子局に登録せず、≪保全アナログ情報 警報設定≫に戻ります。

54

19.3.10 保全接点情報

回数・時間計測設定（１）保全接点情報

回数・時間

計測設定表示≪保全接点情報

回数・時間

計測設定≫画面の表示内容は、下記の[1]～[13]です。

[1]

保全データ収集装置との接続監視[2]

Ch 表示切替[3]

Ch No.

[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

回線名
回数計測条件用途
時間計測条件
警報 累計回数
警報 累計時間
警報 検出

[11]

計測

[12]

画像出力

[13]

設定

保全データ収集装置との接続監視を設定するチェックボックスです。チェッ
クを入れると、接続監視[有]に設定されます。この画面でチェックボックス
をクリックし、接続の[有] [無] を切替えます。
接続監視[有]に設定すると、≪接続機器状態≫画面でコネクション状態を確認することができます。
Ch の表示を切替えるためのボタンです。画面の表示は 8Ch 単位で表示しますので、必要に応じて、画面を切替えて下さい。
Ch No.を選択するためのラジオボタンです。設定を変更する際に Ch の選択に使用します。
子局で設定されている回線名を表示します。
子局で設定されている回数計測の条件を表示します。
子局で設定されている用途を表示します。
子局で設定されている時間計測の条件を表示します。
子局で設定されている累計回数の整定値を表示します。
子局で設定されている累計時間の整定値を表示します。
Ch ごとに累計回数、累計時間の警報に対して[検出する]、[検出しない]を表示するチェックマークです。この画面ではチェックマークを変更することはできません。次ページの入力画面で変更します。
Ch ごとに[計測する]、[計測しない]を表示するチェックマークです。
この画面ではチェックマークを変更することはできません。次ページの入力
画面で変更します。
保全接点情報 回数・時間 計測設定の画像出力用ボタンです。設定内容の電子ドキュメント（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。
≪保全接点情報 回数・時間 計測設定 入力≫への移動ボタンです。

55

（２）保全接点情報

回数・時間

計測設定

入力

≪保全接点情報

回数・時間

計測設定

入力≫画面の表示内容は、下記の[1]～[13]です。

テキストボックスへの入力にはキーボードを使用します。
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Ch No.
回線名
用途
回数計測条件時間計測条件
警報設定
警報発生コメント

[9]
[10]

計測
検出禁止時間

[11]

メッセージ

[1２]

実行

[1３]

キャンセル

入力対象の Ch No.を表示します。
回線名を入力するテキストボックスです。
用途を入力するテキストボックスです。
回数計測条件を選択するラジオボタンです。
時間計測条件を選択するラジオボタンです。
警報条件を選択するラジオボタンです。
警報の整定値を入力するテキストボックスです。
警報発生時のコメントを入力するテキストボックスです。
（総合親局側で使用）[計測する] [計測しない]を選択するラジオボタンです。
検出禁止時間を入力するテキストボックスです。検出禁止時間は分単位で設定します。この機能を使用しない場合は[0]を入力します。
入力のガイドを表示するメッセージボックスです。選択中の入力箇所に制限がある場合、[全角の 15 文字以内で入力して下さい]等のメッセー
ジが表示されます。
入力した情報を登録するための実行ボタンです。子局への登録が完了す
ると、≪保全接点情報 回数・時間 計測設定≫に戻り、入力した情報が反映されます。
注）入力した情報が入力条件に合わない場合は、ポップアップ画面に入力範囲等のエラー内容が表示されますので、内容を確認し再度入力
して下さい。
入力した情報をキャンセルするボタンです。入力した情報を子局に登録せず、≪保全接点情報 回数・時間 計測設定≫に戻ります。

56

19.3.11 保全接点情報

警報接点

警報設定

（１）保全接点情報

警報接点

警報設定表示≪保全接点情報

警報接点

警報設定≫画面の表示内容は、下記の[1]～[12]です。

[1]

保全データ収集装置と
の接続監視

[2]

Ch 表示切替[3]

Ch No.

[4]
[5]
[6]

回線名
接点 ON メッセージ
接点 ON 検出

[7]
[8]
[9]

用途
接点 OFF メッセージ
接点 OFF 検出

[10]

計測

[11]

画像出力

[12]

設定

保全データ収集装置との接続監視を設定するチェックボックスです。チェッ
クを入れると、接続監視[有]に設定されます。この画面でチェックボックス
をクリックし、接続の[有] [無] を切替えます。
接続監視[有]に設定すると、≪接続機器状態≫画面でコネクション状態を確認することができます。
Ch の表示を切替えるためのボタンです。画面の表示は 8Ch 単位で表示しますので、必要に応じて、画面を切替えて下さい。
Ch No.を選択するためのラジオボタンです。設定を変更する際に Ch の選択に使用します。
子局で設定されている回線名を表示します。
子局で設定されている接点 ON 検出時のメッセージを表示します。
接点 ON 時に[検出する]、[検出しない]を表示するチェックマークです。
この画面ではチェックマークを変更することはできません。次ページの入力
画面で変更します。
子局で設定されている用途を表示します。
子局で設定されている接点 OFF 検出時のメッセージを表示します。
接点 OFF 時に[検出する]、[検出しない]を表示するチェックマークです。
この画面ではチェックマークを変更することはできません。次ページの入力
画面で変更します。
Ch ごとに[計測する]、[計測しない]を表示するチェックマークです。
この画面ではチェックマークを変更することはできません。次ページの入力
画面で変更します。
保全接点情報 警報接点 警報設定の画像出力用ボタンです。設定内容の電子ドキュメント（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。
≪保全接点情報 警報接点 警報設定 入力≫への移動ボタンです。

57

（２）保全接点情報

警報接点

警報設定

入力

≪保全接点情報

警報接点

警報設定

入力≫画面の表示内容は、下記の[1]～[11]です。テキス

トボックスへの入力にはキーボードを使用します。
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Ch No.
回線名
用途
警報出力条件接点 ON メッセージ
接点 OFF メッセージ計測
検出禁止時間

[9]

メッセージ

[10]

実行

[11]

キャンセル

入力対象の Ch No.を表示します。
回線名を入力するテキストボックスです。
用途を入力するテキストボックスです。
警報出力条件を選択するラジオボタンです。
接点 ON 検出時のメッセージを入力するテキストボックスです。
接点 OFF 検出時のメッセージを入力するテキストボックスです。
[計測する] [計測しない]を選択するラジオボタンです。
検出禁止時間を入力するテキストボックスです。検出禁止時間は分単位で設定します。この機能を使用しない場合は[0]を入力します。
入力のガイドを表示するメッセージボックスです。選択中の入力箇所に制限がある場合、メッセージが表示されます。
入力した情報を登録するための実行ボタンです。子局への登録が完了す
ると、≪保全接点情報 警報接点 警報設定≫に戻り、入力した情報が反映されます。
注）入力した情報が入力条件に合わない場合は、ポップアップ画面に入力範囲等のエラー内容が表示されますので、内容を確認し再度入力
して下さい。
入力した情報をキャンセルするボタンです。入力した情報を子局に登録せず、≪保全接点情報 警報接点 警報設定≫に戻ります。

58

19.4 現在値表示
19.4.1 現在値表示（メニュー）≪現在値表示[1][2][3](メニュー)≫画面の表示内容は、下記の[1]～[3]です。

交流情報 現在値表示
直流情報 現在値表示
保全アナログ情報
現在値表示≪交流情報 現在値表示≫への移動ボタンです。
≪直流情報 現在値表示≫への移動ボタンです。
≪保全アナログ情報 現在値表示≫への移動ボタンです。

5919.4.2 交流情報

≪交流情報

現在値表示

現在値表示≫画面の表示内容は、下記の[1]～[6]です。

[1]

ADP No.

[2]
[3]
[4]
[5]

要素
系統
回線名
現在値

[6]

表示設定

現在値を表示する ADP の No.を表示します。[▼] [▲]のボタンをクリッ
クすると、ADP No.を変更することができます。
現在値を表示する要素です。
ADP の系統名を表示します。
ADP の回線名を表示します。
現在値を 1 秒間隔で表示します。ADP とのコネクションが切断されている、計測設定で[計測しない]を選択している場合等、計測できない箇所は[---](無効データ)を表示します。
表示設定を行います。表示間隔は[1 秒更新] [5 秒更新] [10 秒更新]の中から選択することができます。ホールドのチェックボックスにチェックを入れると、現在値の更新が停止し、ホールド状態となります。
（表示設定は保存されません、標準設定は[1 秒更新]となります。
）

60

19.4.3 直流情報
（１）直流情報

≪直流情報

現在値表示

現在値表示（母線・整流器）

現在値表示（母線・整流器）≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。

[1]

ADP No.

[2]
[3]
[4]

回線 No.
回線名
現在値

[5]

整流器出力合計[6]整流器出力電力[7]

表示設定

現在値を表示する ADP の No.を表示します。[▼] [▲]のボタンをクリック
すると、ADP No.を変更することができます。
ADP1 (01)が母線・整流器用です。
ADP2(02)～ADP5(05)はき電用で、次ページに画面の説明を記載しています。
現在値を表示する回線 No.です。
現在値を表示する回線名です。
現在値を 1 秒間隔で表示します。直流情報収集装置とのコネクションが切断されている、計測設定で[計測しない]を選択している場合等、計測できない箇所は[---](無効データ)を表示します。
整流器１～４の電流値の合計を表示します。
（[---](無効データ)は 0 として計算します。
）
整流器１～４の 500ms 間平均電力の合計を表示します。
（[---](無効データ)は 0 として計算します。）
表示設定を行います。表示間隔は[1 秒更新] [5 秒更新] [10 秒更新]の中から選択することができます。ホールドのチェックボックスにチェックを入れると、現在値の更新が停止し、ホールド状態となります。
（表示設定は保存されません、標準設定は[1 秒更新]となります。
）

61

（２）直流情報≪直流情報

現在値表示（き電）

現在値表示（き電）≫画面の表示内容は、下記の[1]～[8]です。

[1]

ADP No.

[2]
[3]
[4]

回線 No.
回線名
母線電圧

[5]

き電電流

[6]

電力+

[7]

電力-

[8]

表示設定

現在値を表示する ADP の No.を表示します。[▼] [▲]のボタンをクリックすると、ADP No.を変更することができます。
ADP2～5 (02～05)がき電用です。
ADP1(01)が母線・整流器用で、前ページに画面の説明を記載しています。
現在値を表示する回線 No.です。
現在値を表示する回線名です。
≪直流情報 基本設定≫で設定した母線種別に対応した母線の母線電圧の現在値を表示します。直流情報収集装置とのコネクションが切断されている、計測設定で[計測しない]を選択している場合等、計測できない箇所は[---](無効データ)を表示します。
電流値の現在値を表示します。直流情報収集装置とのコネクションが切断されている、計測設定で[計測しない]を選択している場合等、計測できない箇所は[---](無効データ)を表示します。
（現在値は電流の正、負の極性も表示します。）
正方向の 500ms 間平均電力を表示します。直流情報収集装置とのコネクションが切断されている、計測設定で[計測しない]を選択している場
合等、計測できない箇所は[---](無効データ)を表示します。
負方向の 500ms 間平均電力を表示します。直流情報収集装置とのコネクションが切断されている、計測設定で[計測しない]を選択している場
合等、計測できない箇所は[---](無効データ)を表示します。
表示設定を行います。表示間隔は[1 秒更新] [5 秒更新] [10 秒更新]の中から選択することができます。ホールドのチェックボックスにチェックを入れると、現在値の更新が停止し、ホールド状態となります。
（表示設定は保存されません、標準設定は[1 秒更新]となります。
）

62

19.4.4 保全情報

現在値表示

≪保全アナログ情報
[1]
[2]
[3]

Ch No.
内容
現在値

[4]
[5]

単位
表示設定

現在値表示≫画面の表示内容は、下記の[1]～[5]です。
現在値を表示する Ch No.です。
現在値を表示する Ch の回線名および用途です。
現在値を 1 秒間隔で表示します。保全データ収集装置とのコネクションが切断されている、計測設定で[計測しない]を選択している場合等、計測できない箇所は[---](無効データ)を表示します。
現在値を表示する Ch の単位です。
表示設定を行います。表示間隔は[1 秒更新] [5 秒更新] [10 秒更新]の中から選択することができます。ホールドのチェックボックスにチェックを入れると、現在値の更新が停止し、ホールド状態となります。
（表示設定は保存されません、標準設定は[1 秒更新]となります。
）

6319.5 指定時刻表示
指定時刻表示には 1 秒値と 1 分値があり、それぞれ総合親局からの要求があればデータを総合親局に送信します。総合親局との接続状況に関係なく、子局でデータを表示することができます。

19.5.1 指定時刻表示（メニュー）≪指定時刻表示(メニュー)≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。

[1]
[2]
1 秒値
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

1 分値

交流情報
直流情報
母線・整流器
直流情報
き電電流
交流情報
直流情報
母線・整流器
直流情報
き電電流
保全アナログ情報≪交流情報 1 秒値≫への移動ボタンです。
≪直流情報 母線・整流器 1 秒値≫への移動ボタンです。
≪直流情報 き電電流 1 秒値≫への移動ボタンです。
≪交流情報 1 分値≫への移動ボタンです。
≪直流情報 母線・整流器 1 分値≫への移動ボタンです。
≪直流情報 き電電流 1 分値≫への移動ボタンです。
≪保全アナログ情報 1 分値≫への移動ボタンです。

6419.5.2 交流情報

1 秒値

（１）交流情報

1 秒値

選択

≪交流情報

1 秒値

選択≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

ADP No.
チェックボックス
回線名
全選択
全解除
指定時刻

[7]

表示

ADP No.です。
帳票を表示させる ADP を選択するためのチェックボックスです。
ADP の回線名です。
全てのチェックボックスにチェックを入れるためのボタンです。
全てのチェックボックスのチェックを外すためのボタンです。
帳票を表示させる日時を指定します。 [▼] [▲]のボタンをクリック
すると、日時を変更することができます。
≪交流情報 1 秒値≫への移動ボタンです。

65

（２）交流情報

≪交流情報

1 秒値

表示

1 秒値≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。

[1]

ADP No.

[2]
[3]

回線名
日時表示

[4]

帳票

[5]

集計

[6]

CSV 出力[7]

画像出力

現在指定している ADP No.です。[▼] [▲]ボタンをクリックすると、
ADP の指定を変更することができます。
（ADP の変更は、チェックを入れた ADP が対象です）
ADP の回線名です。
現在指定している日時です。分を表示している部分の[▼] [▲]ボタンをクリックすると、分の指定を変更することができます。
指定時刻の 0～59 秒の帳票（1 秒値）を表示します。データの欠損箇所は[---]（無効データ）を表示します。
帳票の集計を表示します。集計は[最大値] [最小値] [平均値] [合計]があり、集計の対象外の箇所は[---]（無効データ）を表示します。
交流情報 1 秒値の CSV 出力ボタンです。帳票データを外部メディアに保存することができます。
交流情報 1 秒値の画像出力ボタンです。帳票を印刷するための電子ドキュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することがで
きます。

66

19.5.3 直流情報

母線・整流器

1 秒値（１）直流情報

母線・整流器

1 秒値

選択

≪直流情報

母線・整流器

1 秒値

選択≫画面の表示内容は、下記の[1]～[3]です。

[1]
[2]

母線電圧/整流器電流
の選択
指定時刻

[3]

表示

母線電圧、整流器電流を選択するためのラジオボタンです。
帳票を表示させる日時を指定します。[▼] [▲]のボタンをクリック
すると、日時を変更することができます。
≪直流情報 母線電圧 1 秒値≫, ≪直流情報 整流器電流 1 秒値≫への移動ボタンです。

67

（２）直流情報

母線電圧

1 秒値

≪直流情報

母線電圧

1 秒値≫画面の表示内容は、下記の[1]～[5]です。

[1]

日時表示

[2]

帳票

[3]

集計

[4]

CSV 出力

[5]

画像出力

表示

現在指定している日時です。分を表示している部分の[▼] [▲]ボタンをクリックすると、分の指定を変更することができます。
指定時刻の 0～59 秒の帳票（1 秒値）を表示します。データの欠損箇所は[---]（無効データ）を表示します。
帳票の集計を表示します。集計は[最大値] [最小値] [平均値] [合計]があり、集計の対象外の箇所は[---]（無効データ）を表示します。
直流情報 母線電圧 1 秒値の CSV 出力ボタンです。帳票データを
外部メディアに保存することができます。
直流情報 母線電圧 1 秒値の画像出力ボタンです。帳票を印刷する
ための電子ドキュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。

68

（3）直流情報

整流器電流

1 秒値

≪直流情報

整流器電流

1 秒値≫画面の表示内容は、下記の[1]～[5]です。

[1]

日時表示

[2]

帳票

[3]

集計

[4]

CSV 出力

[5]

画像出力

表示

現在指定している日時です。分を表示している部分の[▼] [▲]ボタンをクリックすると、分の指定を変更することができます。
指定時刻の 0～59 秒の帳票（1 秒値）を表示します。データの欠損箇所は[---]（無効データ）を表示します。
注）電力量(kWh)は、1 秒間の平均電力(kW)の 1/3600 の値を表示します。
帳票の集計を表示します。集計は[最大値] [最小値] [平均値] [合計]があり、集計の対象外の箇所は[---]（無効データ）を表示します。
直流情報 整流器電流 1 秒値の CSV 出力ボタンです。帳票データ
を外部メディアに保存することができます。
直流情報 整流器電流 1 秒値の画像出力ボタンです。帳票を印刷するための電子ドキュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。

69

19.5.4 直流情報

き電電流

1 秒値

（１）直流情報

き電電流

1 秒値

選択

≪直流情報

き電電流

1 秒値

選択≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

き電 No.
チェックボックス
回線名
全選択
全解除
指定時刻

[7]

表示

き電 No.です。
帳票を表示させる回線を選択するためのチェックボックスです。
子局で設定されている回線名です。
全てのチェックボックスにチェックを入れるためのボタンです。
全てのチェックボックスのチェックを外すためのボタンです。
帳票を表示させる日時を指定します。[▼] [▲]のボタンをクリックす
ると、日時を変更することができます。
≪直流情報 き電電流 1 秒値≫への移動ボタンです。

70

（２）直流情報

き電電流

1 秒値

≪直流情報

き電電流

1 秒値≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。

[1]

き電 No.

[2]
[3]

回線名
日時表示

[4]

帳票

[5]

集計

[6]

CSV 出力

[7]

画像出力

表示

現在指定しているき電 No.です。[▼] [▲]ボタンをクリックすると、き電回線の指定を変更することができます。
（き電回線の変更は、チェックを入れた回線が対象です）
子局で設定されている回線名です。
現在指定している日時です。分を表示している部分の[▼] [▲]ボタンをクリックすると、分の指定を変更することができます。
指定時刻の 0～59 秒の帳票（1 秒値）を表示します。データの欠損箇所は[---]（無効データ）を表示します。
注）き電電流の 1 秒値は、絶対値で算出しますので、電流の正、負の極性に関わらず正方向で表示されます。
注）電力量(kWh)は、1 秒間の平均電力(kW)の 1/3600 の値を表示します。
帳票の集計を表示します。集計は[最大値] [最小値] [平均値] [合計]があり、集計の対象外の箇所は[---]（無効データ）を表示します。
直流情報 き電電流 1 秒値の CSV 出力ボタンです。帳票データを
外部メディアに保存することができます。
直流情報 き電電流 1 秒値の画像出力ボタンです。帳票を印刷する
ための電子ドキュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。

7119.5.5 交流情報

1 分値

（１）交流情報

1 分値

選択

≪交流情報

1 分値

選択≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

ADP No.
チェックボックス
回線名
全選択
全解除
指定時刻

[7]

表示

ADP No.です。
帳票を表示させる ADP を選択するためのチェックボックスです。
ADP の回線名です。
全てのチェックボックスにチェックを入れるためのボタンです。
全てのチェックボックスのチェックを外すためのボタンです。
帳票を表示させる日時を指定します。[▼] [▲]のボタンをクリックす
ると、日時を変更することができます。
≪交流情報 1 分値≫への移動ボタンです。

72

（２）交流情報

≪交流情報

1 分値

表示

1 分値≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。

[1]

ADP No.

[2]
[3]

回線名
日時表示

[4]

帳票

[5]

集計

[6]

CSV 出力[7]

画像出力

現在指定している ADP No.です。[▼] [▲]ボタンをクリックすると、
ADP の指定を変更することができます。
（ADP の変更は、チェックを入れた ADP が対象です）
ADP の回線名です。
現在指定している日時です。時を表示している部分の[▼] [▲]ボタンをクリックすると、時間の指定を変更することができます。
指定時刻の 0～59 分の帳票（1 分値）を表示します。データの欠損箇所は[---]（無効データ）を表示します。
帳票の集計を表示します。集計は[最大値] [最小値] [平均値] [合計]があり、集計の対象外の箇所は[---]（無効データ）を表示します。
交流情報 1 分値の CSV 出力ボタンです。帳票データを外部メディアに保存することができます。
交流情報 1 分値の画像出力ボタンです。帳票を印刷するための電子ドキュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することがで
きます。

73

19.5.6 直流情報

母線・整流器

1 分値（１）直流情報

母線・整流器

1 分値

選択

≪直流情報

母線・整流器

1 分値

選択≫画面の表示内容は、下記の[1]～[3]です。

[1]
[2]

母線電圧/整流器電流
の選択
指定時刻

[3]

表示

母線電圧、整流器電流を選択するためのラジオボタンです。
帳票を表示させる日時を指定します。[▼] [▲]のボタンをクリックす
ると、日時を変更することができます。
≪直流情報 母線電圧 1 分値≫, ≪直流情報 整流器電流 1 分値≫への移動ボタンです。

74

（２）直流情報

母線電圧

1 分値

≪直流情報

母線電圧

1 分値≫画面の表示内容は、下記の[1]～[5]です。

[1]

日時表示

[2]

帳票

[3]

集計

[4]

CSV 出力

[5]

画像出力

表示

現在指定している日時です。時を表示している部分の[▼] [▲]ボタンをクリックすると、時間の指定を変更することができます。
指定時刻の 0～59 分の帳票（1 分値）を表示します。データの欠損箇所は[---]（無効データ）を表示します。
帳票の集計を表示します。集計は[最大値] [最小値] [平均値] [合計]があり、集計の対象外の箇所は[---]（無効データ）を表示します。
直流情報 母線電圧 1 分値の CSV 出力ボタンです。帳票データを
外部メディアに保存することができます。
直流情報 母線電圧 1 分値の画像出力ボタンです。帳票を印刷する
ための電子ドキュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。

75

（３）直流情報

整流器電流

1 分値

≪直流情報

整流器電流

1 分値≫画面の表示内容は、下記の[1]～[5]です。

[1]

日時表示

[2]

帳票

[3]

集計

[4]

CSV 出力

[5]

画像出力

表示

現在指定している日時です。時を表示している部分の[▼] [▲]ボタンをクリックすると、時間の指定を変更することができます。
指定時刻の 0～59 分の帳票（1 分値）を表示します。データの欠損箇所は[---]（無効データ）を表示します。
注）電力量(kWh)は、1 秒値の 1 分間（60 データ）合計より算出した値です。
帳票の集計を表示します。集計は[最大値] [最小値] [平均値] [合計]があり、集計の対象外の箇所は[---]（無効データ）を表示します。
直流情報 整流器電流 1 分値の CSV 出力ボタンです。帳票データ
を外部メディアに保存することができます。
直流情報 整流器電流 1 分値の画像出力ボタンです。帳票を印刷するための電子ドキュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。

7619.5.7 直流情報

き電電流

1 分値

（１）直流情報

き電電流

1 分値

選択

≪直流情報

き電電流

1 分値

選択≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

き電 No.
チェックボックス
回線名
全選択
全解除
指定時刻

[7]

表示

き電 No.です。
帳票を表示させる回線を選択するためのチェックボックスです。
子局で設定されている回線名です。
全てのチェックボックスにチェックを入れるためのボタンです。
全てのチェックボックスのチェックを外すためのボタンです。
帳票を表示させる日時を指定します。[▼] [▲]のボタンをクリックす
ると、日時を変更することができます。
≪直流情報 き電電流 1 分値≫への移動ボタンです。

77

（２）直流情報

き電電流

≪直流情報
[1]

き電 No.

[2]
[3]

回線名
日時表示

[4]

帳票

[5]

集計

[6]

CSV 出力

[7]

画像出力

1 分値

き電電流

表示

1 分値≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。
現在指定しているき電 No.です。[▼] [▲]ボタンをクリックすると、き電回線の指定を変更することができます。
（き電回線の変更は、チェックを入れた回線が対象です）
子局で設定されている回線名です。
現在指定している日時です。時を表示している部分の[▼] [▲]ボタンをクリックすると、時間の指定を変更することができます。
指定時刻の 0～59 分の帳票（1 分値）を表示します。データの欠損箇所は[---]（無効データ）を表示します。
注）き電電流の 1 分値は、1 秒値より算出しますので、電流の正、負の極性に関わらず正方向で表示されます。
注）電力量(kWh)は、1 秒値の 1 分間（60 データ）合計より算出した値です。
帳票の集計を表示します。集計は[最大値] [最小値] [平均値] [合計]があり、集計の対象外の箇所は[---]（無効データ）を表示します。
直流情報 き電電流 1 分値の CSV 出力ボタンです。帳票データを
外部メディアに保存することができます。
直流情報 き電電流 1 分値の画像出力ボタンです。帳票を印刷する
ための電子ドキュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。

7819.5.8 保全アナログ情報

1 分値（１）保全アナログ情報

1 分値

選択

≪保全アナログ情報

1 分値

選択≫画面の表示内容は、下記の[1]～[8]です。

[1]

Ch 表示切替

[2]
[3]
[4]
[5]

Ch No.
チェックボックス
回線名
全選択

[6]

全解除

[7]

指定時刻

[8]

表示

Ch の表示を切替えるためのボタンです。画面の表示は３２Ch 単位で表示しますので、必要に応じて、画面を切替えて下さい。
Ch の表示を切替えても、Ch のチェック状態は保持します。
Ch No.です。
帳票を表示させる Ch を選択するためのチェックボックスです。
子局で設定されている回線名です。
画面に表示されている全 Ch のチェックボックスにチェックを入れるためのボタンです。
画面に表示されている全 Ch のチェックボックスのチェックを外すためのボタンです。
帳票を表示させる日時を指定します。[▼] [▲]のボタンをクリックす
ると、日時を変更することができます。
≪保全アナログ情報 1 分値≫への移動ボタンです。

79

（２）保全アナログ情報≪保全アナログ情報[1]

Ch No.

[2]
[3]

回線名
日時表示

[4]

帳票

[5]

集計

[6]

CSV 出力

[7]

画像出力

1 分値

表示

1 分値≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。
現在指定している Ch No.です。[▼] [▲]ボタンをクリックすると、Ch の指定を変更することができます。
（Ch の変更は、チェックを入れた Ch が対象です）
子局で設定されている回線名です。
現在指定している日時です。時を表示している部分の[▼] [▲]ボタンをクリックすると、時間の指定を変更することができます。
指定時刻の 0～59 分の帳票（1 分値）を表示します。データの欠損箇所は[---]（無効データ）を表示します。入力が範囲外（4mA 以下
または 20mA 以上）の場合であっても、≪保全アナログ情報 計測
設定≫で設定した範囲外コメントは表示せず数値を表示します。
帳票の集計を表示します。集計は[最大値] [最小値] [平均値] [合計]があり、集計の対象外の箇所は[---]（無効データ）を表示します。
保全アナログ情報 1 分値の CSV 出力ボタンです。帳票データを外部メディアに保存することができます。
保全アナログ情報 1 分値の画像出力ボタンです。帳票を印刷するための電子ドキュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。

80

19.6 解析19.6.1 解析（メニュー）≪解析(メニュー)≫画面の表示内容は、下記の[1]～[５]です。

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

交流情報 事故波形
交流情報 生波形
交流情報 高調波解析
直流情報 事故波形
保全接点情報回数・時間 累計≪交流情報 事故波形≫への移動ボタンです。
≪交流情報 生波形≫への移動ボタンです。
≪交流情報 高調波解析≫への移動ボタンです。
≪直流情報 事故波形≫への移動ボタンです。
≪保全接点情報 回数・時間 累計≫への移動ボタンです。

8119.6.2 交流情報
（１）交流情報

事故波形

事故波形

選択

この画面には、≪解析（メニュー）≫画面からの移動の他に、交流事故波形を取得した際に表示されるポップア
ップ画面のボタンをクリックすることでも移動することができます。

≪交流情報

事故波形≫画面の表示内容は、下記の[1]～[6]です。

[1]

事故 No.

[2]

事故回線名

[3]
[4]
[5]

系統
発生日時
表示フォーム選択[6]

表示

事故情報を管理するための No.と、事故を選択するためのラジオボタンです。事故 No.は１が最新の事故情報です。
事故が発生した回線の名称です。
注）MICS での事故発生とは、ADP に遮断信号が入力されたことを意味します。
事故発生回線の系統を表示します。
ADP に遮断信号が入力された日時を表示します。
事故波形のグラフ表示するフォームを選択するラジオボタンです。
電圧・電流波形 表示：上方に電圧波形、下方に電流波形を表示するフォ
ームです。
電圧波形
表示：画面全体に電圧波形のみ表示するフォームです。
電流波形
表示：画面全体に電流波形のみ表示するフォームです。
≪交流情報 事故波形≫への移動ボタンです。

82

（２）交流情報

≪交流情報

事故波形

表示（タブ：表示内容を選択）

事故波形≫画面の表示内容は、下記の[1]～[9]です。

（図は、表示内容のタブを選択した場合のものです）
[1]
[2]
[3]
[4]

事故情報
事故波形（電圧波形）
事故波形（電流波形）
選択タブ

[5]

電圧要素

[6]

電流要素

[7]

ADP

[8]

CSV 出力

[9]

画像出力

表示切替

現在選択されている事故情報を表示します。
事故波形の電圧要素に関する波形グラフを表示します。
事故波形の電流要素に関する波形グラフを表示します。
波形表示設定の内容を切替えるためのタブです。[表示内容][グラフ
設定]を選択できます。
各電圧要素に対し、波形を[表示する] [表示しない]を選択するためのチェックボックスです。チェックボックスにチェックを入れた要素の波形を表示します。
各電流要素に対し、波形を[表示する] [表示しない]を選択するためのチェックボックスです。チェックボックスにチェックを入れた要素の波形を表示します。
波形を表示させる ADP を選択するラジオボタンです。初期値は事故発生回線が選択されています。
交流情報 事故波形の CSV 出力ボタンです。事故波形のデータを外部メディアに保存することができます。
交流情報 事故波形の画像出力ボタンです。事故波形を印刷するための電子ドキュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。
(事故情報、事故波形、表示設定を含めた画面のコピーを出力)83

（３）交流情報

≪交流情報

事故波形

表示（タブ：グラフ設定を選択）

事故波形≫画面の表示内容は、下記の[1]～[12]です。テキストボックスへの入力にはキーボードを使用します。（図は、グラフ設定のタブを選択した場合のものです）
[1]
[2]
[3]
[4]

事故情報
事故波形（電圧波形）
事故波形（電流波形）
選択タブ

[5]
[6]
[7]

グラフ設定
最大値、最小値
初期設定

[8]

表示

[9]

保存

[10]

キャンセル

[11]

CSV 出力[12]

画像出力

現在選択されている事故情報を表示します。
事故波形の電圧要素に関する波形グラフを表示します。
事故波形の電流要素に関する波形グラフを表示します。
波形表示設定の内容を切替えるためのタブです。[表示内容][グラフ
設定]を選択できます。
[電圧値] [電流値] [時間軸]の各項目個別に設定を行います。
グラフの最大値、最小値を入力するテキストボックスです。
最大値、最小値を初期設定に戻すためのボタンです。ボタンをクリッ
クすると、最大値、最小値のテキストボックスに初期設定が入力されます。
最大値、最小値に入力した値に対応した波形グラフを表示させるボタンです。
最大値、最小値の値を保存するボタンです。次回交流情報 事故波形を表示させると、保存したグラフ設定で波形グラフを表示します。
グラフ設定は、系統ごとに保存されます。
最大値、最小値の値をキャンセルするためのボタンです。ボタンをクリックすると、入力した値はキャンセルされ、保存されている値に戻ります。
交流情報 事故波形の CSV 出力ボタンです。事故波形のデータを外部メディアに保存することができます。
交流情報 事故波形の画像出力ボタンです。事故波形を印刷するための電子ドキュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。
(事故情報、事故波形、表示設定を含めた画面のコピーを出力)

8419.6.3 交流情報
（１）交流情報

≪交流情報

生波形

生波形

選択

生波形≫画面の表示内容は、下記の[1]～[6]です。

[1]
[2]
[3]
[4]

ADP の選択
回線名
系統
リスト

[5]

表示フォーム選択[6]

表示

生波形を表示させる ADP を選択するためのラジオボタンです。
選択した ADP の回線名を表示します。
選択した ADP の系統を表示します。
選択した ADP から取得した生波形のリストを表示します。リストには取込日時と、表示させる情報を選択するラジオボタンがあります。
生波形のグラフ表示するフォームを選択するラジオボタンです。
電圧・電流波形 表示：上方に電圧波形、下方に電流波形を表示するフォ
ームです。
電圧波形
表示：画面全体に電圧波形のみ表示するフォームです。
電流波形
表示：画面全体に電流波形のみ表示するフォームです。
≪交流情報 生波形≫への移動ボタンです。

85

（２）交流情報

≪交流情報

生波形

表示（タブ：表示内容を選択）

生波形≫画面の表示内容は、下記の[1]～[8]です。

（図は、表示内容のタブを選択した場合のものです）
[1]
[2]
[3]
[4]

取得波形の情報
生波形（電圧波形）
生波形（電流波形）
選択タブ

[5]

電圧要素

[6]

電流要素

[7]

CSV 出力[8]

画像出力

現在選択されている生波形の取得情報を表示します。
生波形の電圧要素に関する波形グラフを表示します。
生波形の電流要素に関する波形グラフを表示します。
波形表示設定の内容を切替えるためのタブです。[表示内容][グラフ設定]を選択できます。
各電圧要素に対し、波形を[表示する] [表示しない]を選択するためのチェックボックスです。チェックボックスにチェックを入れた要素の波形を表示します。
各電流要素に対し、波形を[表示する] [表示しない]を選択するためのチェックボックスです。チェックボックスにチェックを入れた要素の波形を表示します。
交流情報 生波形の CSV 出力ボタンです。事故波形のデータを外部メデ
ィアに保存することができます。
交流情報 生波形の画像出力ボタンです。事故波形を印刷するための電子ドキュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。
(取得波形の情報、生波形、表示設定を含めた画面のコピーを出力)86

（３）交流情報

≪交流情報

生波形

表示（タブ：グラフ設定を選択）

生波形≫画面の表示内容は、下記の[1]～[12]です。

（図は、グラフ設定のタブを選択した場合のものです）
[1]
[2]
[3]
[4]

取得波形の情報
生波形（電圧波形）
生波形（電流波形）
選択タブ

[5]
[6]
[7]

グラフ設定
最大値、最小値
初期設定

[8]

表示

[9]

保存

[10]

キャンセル

[11]

CSV 出力[12]

画像出力

現在選択されている生波形の情報を表示します。
生波形の電圧要素に関する波形グラフを表示します。
生波形の電流要素に関する波形グラフを表示します。
波形表示設定の内容を切替えるためのタブです。[表示内容][グラフ設定]を選択できます。
[電圧値],[電流値]の各項目個別に設定を行います。
グラフの最大値、最小値を入力するテキストボックスです。
最大値、最小値を初期設定に戻すためのボタンです。ボタンをクリックすると、最大値、最小値のテキストボックスに初期設定が入力されます。
最大値、最小値に入力した値に対応した波形グラフを表示させるボタンです。
最大値、最小値の値を保存するボタンです。次回交流情報 生波形を表示させると、保存したグラフ設定で波形グラフを表示します。
グラフ設定は、系統ごとに保存されます。
最大値、最小値の値をキャンセルするためのボタンです。ボタンをクリッ
クすると、入力した値はキャンセルされ、保存されている値に戻ります。
交流情報 生波形の CSV 出力ボタンです。生波形のデータを外部メディアに保存することができます。
交流情報 生波形の画像出力ボタンです。生波形を印刷するための電子ド
キュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。
(取得波形の情報、生波形、表示設定を含めた画面のコピーを出力)

8719.6.4 交流情報
（１）交流情報

≪交流情報

高調波解析

高調波解析

選択

高調波解析≫画面の表示内容は、下記の[1]～[6]です。

[1]
[2]
[3]
[4]

ADP の選択
回線名
系統
リスト

[5]
[6]

表示内容の選択
表示

高調波解析を行う ADP を選択するためのラジオボタンです。
選択した ADP の回線名を表示します。
選択した ADP の系統を表示します。
選択した ADP から取得した生波形のリストを表示します。リストには取込日時と、表示させる情報を選択するラジオボタンがあります。
高調波解析を行う要素を選択するラジオボタンです。
≪交流情報 生波形≫への移動ボタンです。

88

（２）交流情報

≪交流情報

高調波解析

表示

高調波解析≫画面の表示内容は、下記の[1]～[5]です。

[1]
[2]
[3]

取得波形の情報波形
高調波解析結果[4]

CSV 出力[5]

画像出力

現在選択されている取得波形の情報を表示します。
高調波解析する波形のグラフを表示します。
2～17 次までの歪率と合計を高調波解析結果として表示します。
歪率=高調波/基本波×100[%]で算出します。
注）旧 MICS 交流アダプタの高調波解析結果は 13 次までとなります。
交流情報 高調波解析の CSV 出力ボタンです。生波形のデータを外部メデ
ィアに保存することができます。
交流情報 高調波解析の画像出力ボタンです。高調波解析結果を印刷するための電子ドキュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。
(取得波形の情報、波形、高調波解析結果を含めた画面のコピーを出力)

8919.6.5 直流情報
（１）直流情報

事故波形

事故波形

選択

この画面には、≪解析（メニュー）≫画面からの移動の他に、直流事故波形を取得した際に表示されるポップア
ップ画面のボタンをクリックすることでも移動すること
できます。

≪直流情報

事故波形≫画面の表示内容は、下記の[1]～[７]です。

[1]

事故 No.

[2]

事故回線名

[3]
[4]
[5]
[6]

母線種別
発生日時
最大電流値
表示フォーム選択[7]

表示

事故情報を管理するための No.と、事故を選択するためのラジオボタンです。事故 No.は１が最新の事故情報です。
事故が発生した回線の名称です。
注）MICS での事故発生とは、ADP に遮断信号が入力され、事故波形取得条件を満たしたことを意味します。
事故が発生した回線の母線種別を表示します。
ADP に遮断信号が入力された日時を表示します。
事故発生回線の波形データ内での最大電流値を表示します。
事故波形のグラフ表示するフォームを選択するラジオボタンです。
電圧・電流波形 表示：上方に電圧波形、下方に電流波形を表示するフォ
ームです。
電圧波形
表示：画面全体に電圧波形のみ表示するフォームです。
電流波形
表示：画面全体に電流波形のみ表示するフォームです。
≪直流情報 事故波形≫への移動ボタンです。

90

（２）直流情報

≪直流情報

事故波形

表示（タブ：表示内容を選択）

事故波形≫画面の表示内容は、下記の[1]～[8]です。

（図は、表示内容のタブを選択した場合のものです）
[1]
[2]
[3]
[4]

事故情報
事故波形（電圧波形）
事故波形（電流波形）
選択タブ

[5]

電圧表示選択[6]

電流表示選択[7]

CSV 出力[8]

画像出力

現在選択されている事故情報を表示します。
事故波形の電圧波形グラフを表示します。
事故波形の電流波形グラフを表示します。
波形表示設定の内容を切替えるためのタブです。[表示内容][グラフ
設定]を選択できます。
波形を表示させる母線種別を選択するラジオボタンです。初期値は事故発生回線の母線種別が選択されています。
波形を表示させる回線を選択するラジオボタンです。初期値は事故発
生回線が選択されています。
直流情報 事故波形の CSV 出力ボタンです。事故波形のデータを外部メディアに保存することができます。
直流情報 事故波形の画像出力ボタンです。事故波形を印刷するための電子ドキュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。
(事故情報、事故波形、表示設定を含めた画面のコピーを出力)91

（３）直流情報

≪直流情報

事故波形

表示（タブ：グラフ設定を選択）

事故波形≫画面の表示内容は、下記の[1]～[12]です。テキストボックスへの入力にはキーボードを使用します。（図は、グラフ設定のタブを選択した場合のものです）
[1]
[2]
[3]
[4]

事故情報
事故波形（電圧波形）
事故波形（電流波形）
選択タブ

[5]
[6]
[7]

グラフ設定
最大値、最小値
初期設定

[8]

表示

[9]

保存

[10]

キャンセル

[11]

CSV 出力[12]

画像出力

現在選択されている事故情報を表示します。
事故波形の電圧波形グラフを表示します。
事故波形の電流波形グラフを表示します。
波形表示設定の内容を切替えるためのタブです。[表示内容][グラフ
設定]を選択できます。
[電圧値],[電流値],[時間軸]の各項目個別に設定を行います。
グラフの最大値、最小値を入力するテキストボックスです。
最大値、最小値を初期設定に戻すためのボタンです。ボタンをクリッ
クすると、最大値、最小値のテキストボックスに初期設定が入力されます。
最大値、最小値に入力した値に対応した波形グラフを表示させるボタンです。
最大値、最小値の値を保存するボタンです。次回直流情報 事故波形を表示させると、保存したグラフ設定で波形グラフを表示します。
最大値、最小値の値をキャンセルするためのボタンです。ボタンをクリックすると、入力した値はキャンセルされ、保存されている値に戻ります。
直流情報 事故波形の CSV 出力ボタンです。事故波形のデータを外部メディアに保存することができます。
直流情報 事故波形の画像出力ボタンです。事故波形を印刷するための電子ドキュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。
(事故情報、事故波形、表示設定を含めた画面のコピーを出力)

92

19.6.6 保全接点情報≪保全接点情報

回数・時間

回数・時間

[1]
[2]
[3]

Ch No.
内容
回数

[4]

時間

累計

累計≫画面の表示内容は、下記の[1]～[4]です。
累計を表示する Ch No.です。
累計を表示する Ch の回線名および用途です。
累計回数を表示します。
注）累計回数のリセットは総合親局からの要求で行います。
累計時間を表示します。
注）累計時間のリセットは総合親局からの要求で行います。

9319.7 接続機器状態≪接続機器状態≫画面の表示内容は、下記のようになります。
交流情報、直流情報、保全情報のデータ取得に必要な接続状態を表示します。
各“状態”に表示される接続状態は以下の５種です。
①コネクション確立：コネクション確立ができており、正常な状態です。
②コネクション切断：コネクション確立ができておらず、接続異常の状態です。
③接続監視なし：子局の設定で、接続監視をしない設定となっています。
④接続設定なし：子局の設定で、接続しない設定となっています。
⑤旧アダプタ使用中：子局の設定で、旧 MICS 交流アダプタの設定となっており、接続監視に対応しており
ません。

94

19.8 警報
19.8.1 警報（メニュー）
この画面には、≪メインメニュー≫画面からの移動の他に、警報情報を取得した際に表示されるポップアップ画面のボタンをクリックすることでも移動することができます。

≪警報
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

(メニュー)≫画面の表示内容は、下記の[1]～[6]です。
交流情報 警報
直流情報 警報
保全アナログ情報 警報
保全接点情報 警報接点 警報
保全接点情報 回数・時間 警報
警報ログ≪交流情報 警報≫への移動ボタンです。
≪直流情報 警報≫への移動ボタンです。
≪保全アナログ情報 警報≫への移動ボタンです。
≪保全接点情報 警報接点 警報≫への移動ボタンです。
≪保全接点情報 回数・時間 警報≫への移動ボタンです。
10 件分の警報ログを表示します。

9519.8.2 交流情報

警報（１）交流情報

警報

選択

≪交流情報

警報

選択≫画面の表示内容は、下記の[1]～[6]です。

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

ADP No.
チェックボックス
回線名
全選択
全解除
表示

ADP No.です。
警報を表示させる ADP を選択するためのチェックボックスです。
ADP の回線名です。
全てのチェックボックスにチェックを入れるためのボタンです。
全てのチェックボックスのチェックを外すためのボタンです。
≪交流情報 警報≫への移動ボタンです。

96

（２）交流情報

≪交流情報

警報

表示

警報≫画面の表示内容は、下記の[1]～[10]です。

[1]

ADP No.

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

回線名
要素選択
No.
日時
警報種別
発生/復帰
警報 設定
CSV 出力[10]

画像出力

現在指定している ADP No.です。[▼] [▲]ボタンをクリックすると、
ADP の指定を変更することができます。
（ADP の変更は、チェックを入れた ADP が対象です）
ADP の回線名です。
表示する要素[IR] [IS] [IT] [I0]を選択するラジオボタンです。
警報情報を管理するための No.です。No.１が最新の警報情報です。
ADP が警報を検出した日時です。
警報の種別を表示します。交流情報では[警報]のみです。
警報の発生、復帰を表示します。交流情報の警報は、[発生]のみです。
警報の検出条件を表示します。
交流情報 警報の CSV 出力ボタンです。警報データを外部メディアに保存することができます。
交流情報 警報の画像出力ボタンです。帳票を印刷するための電子ド
キュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。

97

19.8.3 直流情報

警報（１）直流情報

警報

選択

≪直流情報

警報

選択≫画面の表示内容は、下記の[1]～[6]です。

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

き電 No.
チェックボックス
回線名
全選択
全解除
表示

き電 No.です。
警報を表示させる回線を選択するためのチェックボックスです。
子局で設定されている回線名です。
全てのチェックボックスにチェックを入れるためのボタンです。
全てのチェックボックスのチェックを外すためのボタンです。
≪直流情報 警報≫への移動ボタンです。

98

（２）直流情報

≪直流情報

警報

表示

警報≫画面の表示内容は、下記の[1]～[9]です。

[1]

き電 No.

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

回線名
No.
日時
警報種別
発生/復帰
警報 設定
CSV 出力[9]

画像出力

現在指定しているき電 No.です。[▼] [▲]ボタンをクリックすると、き電回線の指定を変更することができます。
（き電回線の変更は、チェックを入れた回線が対象です）
子局で設定されている回線名です。
警報情報を管理するための No.です。No.１が最新の警報情報です。
直流情報収集装置で警報を検出した日時です。
警報の種別を表示します。直流情報では、[警報]のみです。
警報の発生、復帰を表示します。直流情報の警報は、[発生]のみです。
警報の検出条件を表示します。
直流情報 警報の CSV 出力ボタンです。警報データを外部メディアに保存することができます。
直流情報 警報の画像出力ボタンです。帳票を印刷するための電子ド
キュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。

99

19.8.4 保全アナログ情報

警報（１）保全アナログ情報

警報

選択≪保全アナログ情報

警報

選択≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。

[1]

Ch 表示切替

[2]
[3]
[4]
[5]

Ch No.
チェックボックス
回線名
全選択

[6]

全解除

[7]

表示

Ch の表示を切替えるためのボタンです。画面の表示は３２Ch 単位で表示しますので、必要に応じて、画面を切替えて下さい。
Ch の表示を切替えても、Ch のチェック状態は保持します。
Ch No.です。
警報を表示させる Ch を選択するためのチェックボックスです。
子局で設定されている回線名です。
画面に表示されている全 Ch のチェックボックスにチェックを入れるためのボタンです。
画面に表示されている全 Ch のチェックボックスのチェックを外すためのボタンです。
≪保全アナログ情報 警報≫への移動ボタンです。

100

（２）保全アナログ情報≪保全アナログ情報[1]

Ch No.

[2]
[3]

回線名
No.

[4]
[5]

日時
警報種別

[6]
[7]
[8]

発生/復帰
警報 設定
CSV 出力

[9]

画像出力

警報

表示

警報≫画面の表示内容は、下記の[1]～[9]です。
現在指定している Ch No.です。[▼] [▲]ボタンをクリックすると、Ch の指定を変更することができます。
（Ch の変更は、チェックを入れた Ch が対象です）
子局で設定されている回線名です。
警報情報を管理するための No.です。No.１が最新の警報情報です。
画面左に[警報 1]、画面右に[警報 2]を表示します。
保全データ収集装置で警報を検出した日時です。
警報の種別を表示します。保全アナログの警報は、[警報 1]、[警報２]の２種類です。
警報の発生、復帰を表示します。
警報の検出条件を表示します。
保全アナログ情報 警報の CSV 出力ボタンです。警報データを外部
メディアに保存することができます。
保全アナログ情報 警報の画像出力ボタンです。帳票を印刷するための電子ドキュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。

101

19.8.5 保全接点情報

警報接点

警報

（１）保全接点情報

警報接点

警報

≪保全接点情報

警報接点

警報選択≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。

[1]

Ch 表示切替

[2]
[3]
[4]
[5]

Ch No.
チェックボックス
回線名
全選択

[6]

全解除

[7]

表示

選択

Ch の表示を切替えるためのボタンです。画面の表示は３２Ch 単位で表示しますので、必要に応じて、画面を切替えて下さい。
Ch の表示を切替えても、Ch のチェック状態は保持します。
Ch No.です。
警報を表示させる Ch を選択するためのチェックボックスです。
子局で設定されている回線名です。
画面に表示されている全 Ch のチェックボックスにチェックを入れるためのボタンです。
画面に表示されている全 Ch のチェックボックスのチェックを外すためのボタンです。
≪保全接点情報 警報接点 警報≫への移動ボタンです。

102

（２）保全接点情報

警報接点

警報

≪保全接点情報

警報接点

警報≫画面の表示内容は、下記の[1]～[9]です。

[1]

Ch No.

[2]
[3]
[4]
[5]

回線名
No.
日時
警報種別

[6]

メッセージ

[7]
[8]

警報 設定
CSV 出力

[9]

画像出力

表示

現在指定している Ch No.です。[▼] [▲]ボタンをクリックすると、Ch の指定を変更することができます。
（Ch の変更は、チェックを入れた Ch が対象です）
子局で設定されている回線名です。
警報情報を管理するための No.です。
保全データ収集装置で警報を検出した日時です。
警報の種別を表示します。保全接点情報 警報接点の警報は、[接点 ON]、[接点 OFF]の２種類です。
[接点 ON]、[接点 OFF]に対応したメッセージが表示されます。メッ
セージの内容は、≪保全接点情報 警報接点 警報設定≫で設定したものを表示します。
警報の検出条件を表示します。
保全接点情報 警報接点 警報の CSV 出力ボタンです。警報データ
を外部メディアに保存することができます。
保全接点情報 警報接点 警報の画像出力ボタンです。帳票を印刷するための電子ドキュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。

10319.8.6 保全接点情報

回数・時間

警報

（１）保全接点情報

回数・時間

警報

≪保全接点情報

回数・時間

警報選択≫画面の表示内容は、下記の[1]～[6]です。

[1]
[2]
[3]
[4]

Ch No.
チェックボックス
回線名
全選択

[5]

全解除

[6]

表示

選択

Ch No.です。
警報を表示させる Ch を選択するためのチェックボックスです。
子局で設定されている回線名です。
画面に表示されている全 Ch のチェックボックスにチェックを入れるためのボタンです。
画面に表示されている全 Ch のチェックボックスのチェックを外すためのボタンです。
≪保全接点情報 回数・時間 警報≫への移動ボタンです。

104

（２）保全接点情報

回数・時間

警報

≪保全接点情報

回数・時間

警報≫画面の表示内容は、下記の[1]～[9]です。

[1]

Ch No.

[2]
[3]
[4]
[5]

回線名
No.
日時
警報種別

[6]

発生/復帰

[7]
[8]

警報 設定
CSV 出力

[9]

画像出力

表示

現在指定している Ch No.です。[▼] [▲]ボタンをクリックすると、Ch の指定を変更することができます。
（Ch の変更は、チェックを入れた Ch が対象です）
子局で設定されている回線名です。
警報情報を管理するための No.です。
保全データ収集装置で警報を検出した日時です。
警報の種別を表示します。保全接点情報 回数・時間の警報は、[累計回数]、[累計時間]の２種類です。
警報の発生、復帰を表示します。保全接点情報 回数・時間の警報
は、[発生]のみです。
警報の検出条件を表示します。
保全接点情報 回数・時間 警報の CSV 出力ボタンです。警報データを外部メディアに保存することができます。
保全接点情報 回数・時間 警報の画像出力ボタンです。帳票を印刷するための電子ドキュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。

105

19.9 帳票
帳票には日報、月報、年報があり、子局に保存されている 1 分値からデータを作成し、子局に保存しています。総合親局との接続状況に関係なく、子局でデータを表示することができます。

19.9.1 帳票（メニュー）

≪帳票
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

(メニュー)≫画面の表示内容は、下記の[1]～[15]です。

日報

月報

年報

交流情報
直流情報 母線・整流器
直流情報 き電電流
保全アナログ情報
保全接点情報 回数・時間
交流情報
直流情報 母線・整流器
直流情報 き電電流
保全アナログ情報
保全接点情報 回数・時間
交流情報
直流情報 母線・整流器
直流情報 き電電流
保全アナログ情報
保全接点情報 回数・時間≪交流情報 日報≫への移動ボタンです。
≪直流情報 母線・整流器 日報≫への移動ボタンです。
≪直流情報 き電電流 日報≫への移動ボタンです。
≪保全アナログ情報 日報≫への移動ボタンです。
≪保全接点情報 回数・時間 日報≫への移動ボタンです。
≪交流情報 月報≫への移動ボタンです。
≪直流情報 母線・整流器 月報≫への移動ボタンです。
≪直流情報 き電電流 月報≫への移動ボタンです。
≪保全アナログ情報 月報≫への移動ボタンです。
≪保全接点情報 回数・時間 月報≫への移動ボタンです。
≪交流情報 年報≫への移動ボタンです。
≪直流情報 母線・整流器 年報≫への移動ボタンです。
≪直流情報 き電電流 年報≫への移動ボタンです。
≪保全アナログ情報 年報≫への移動ボタンです。
≪保全接点情報 回数・時間 年報≫への移動ボタンです。

106

19.9.2 交流情報

日報

（１）交流情報

日報

選択

≪交流情報

日報

選択≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

ADP No.
チェックボックス
回線名
全選択
全解除
指定時刻

[7]

表示

ADP No.です。
帳票を表示させる ADP を選択するためのチェックボックスです。
ADP の回線名です。
全てのチェックボックスにチェックを入れるためのボタンです。
全てのチェックボックスのチェックを外すためのボタンです。
帳票を表示させる日付を指定します。[▼] [▲]のボタンをクリックす
ると、年、月、日を変更することができます。
≪交流情報 日報≫への移動ボタンです。

107

（２）交流情報

≪交流情報

日報

表示

日報≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。

[1]

ADP No.

[2]
[3]

回線名
日時表示

[4]

帳票

[5]

集計

[6]

CSV 出力[7]

画像出力

現在指定している ADP No.です。[▼] [▲]ボタンをクリックすると、
ADP の指定を変更することができます。
（ADP の変更は、チェックを入れた ADP が対象です）
ADP の回線名です。
現在指定している日付です。日を表示している部分の[▼] [▲]ボタンをクリックすると、日付の指定を変更することができます。
指定日の 0～23 時の帳票（日報）を表示します。データの欠損箇所は[---]（無効データ）を表示します。
帳票の集計を表示します。集計は[最大値] [最小値] [平均値] [合計]があり、集計の対象外の箇所は[---]（無効データ）を表示します。
交流情報 日報の CSV 出力ボタンです。帳票データを外部メディアに保存することができます。
交流情報 日報の画像出力ボタンです。帳票を印刷するための電子ド
キュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができ
ます。

108

19.9.3 直流情報

母線・整流器日報（１）直流情報

母線・整流器

日報

選択

≪直流情報

母線・整流器日報

選択≫画面の表示内容は、下記の[1]～[3]です。

[1]
[2]

母線電圧/整流器電流
の選択
指定時刻

[3]

表示

母線電圧、整流器電流を選択するためのラジオボタンです。
帳票を表示させる日時を指定します。[▼] [▲]のボタンをクリックす
ると、年、月、日を変更することができます。
≪直流情報 母線電圧 日報≫, ≪直流情報 整流器電流 日報≫への移動ボタンです。

109

（２）直流情報

母線電圧

日報

≪直流情報

母線電圧

日報≫画面の表示内容は、下記の[1]～[5]です。

[1]

日時表示

[2]

帳票

[3]

集計

[4]

CSV 出力

[5]

画像出力

表示

現在指定している日付です。日を表示している部分の[▼] [▲]ボタンをクリックすると、日付の指定を変更することができます。
指定日の 0～23 時の帳票（日報）を表示します。データの欠損箇所
は[---]（無効データ）を表示します。
帳票の集計を表示します。集計は[最大値] [最小値] [平均値] [合計]があり、集計の対象外の箇所は[---]（無効データ）を表示します。
直流情報 母線電圧 日報の CSV 出力ボタンです。帳票データを外部メディアに保存することができます。
直流情報 母線電圧 日報の画像出力ボタンです。帳票を印刷するための電子ドキュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。

110

（３）直流情報

整流器電流

日報

≪直流情報

整流器電流

日報≫画面の表示内容は、下記の[1]～[5]です。

[1]

日時表示

[2]

帳票

[3]

集計

[4]

CSV 出力

[5]

画像出力

表示

現在指定している日付です。日を表示している部分の[▼] [▲]ボタンをクリックすると、日付の指定を変更することができます。
指定日の 0～23 時の帳票（日報）を表示します。データの欠損箇所
は[---]（無効データ）を表示します。
帳票の集計を表示します。集計は[最大値] [最小値] [平均値] [合計]があり、集計の対象外の箇所は[---]（無効データ）を表示します。
直流情報 整流器電流 日報の CSV 出力ボタンです。帳票データを
外部メディアに保存することができます。
直流情報 整流器電流 日報の画像出力ボタンです。帳票を印刷する
ための電子ドキュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。

111

19.9.4 直流情報

き電電流

日報

（１）直流情報

き電電流

日報

選択

≪直流情報

き電電流

日報

選択≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

き電 No.
チェックボックス
回線名
全選択
全解除
指定時刻

[7]

表示

き電 No.です。
帳票を表示させる回線を選択するためのチェックボックスです。
子局で設定されている回線名です。
全てのチェックボックスにチェックを入れるためのボタンです。
全てのチェックボックスのチェックを外すためのボタンです。
帳票を表示させる日時を指定します。[▼] [▲]のボタンをクリックす
ると、年、月、日を変更することができます。
≪直流情報 き電電流 日報≫への移動ボタンです。

112

（２）直流情報

き電電流

日報

≪直流情報

き電電流

日報≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。

[1]

き電 No.

[2]
[3]

回線名
日時表示

[4]

帳票

[5]

集計

[6]

CSV 出力

[7]

画像出力

表示

現在指定しているき電 No.です。[▼] [▲]ボタンをクリックすると、き電回線の指定を変更することができます。
（き電回線の変更は、チェックを入れた回線が対象です）
子局で設定されている回線名です。
現在指定している日付です。日を表示している部分の[▼] [▲]ボタンをクリックすると、日付の指定を変更することができます。
指定日の 0～23 時の帳票（日報）を表示します。データの欠損箇所
は[---]（無効データ）を表示します。
帳票の集計を表示します。集計は[最大値] [最小値] [平均値] [合計]があり、集計の対象外の箇所は[---]（無効データ）を表示します。
直流情報 き電電流 日報の CSV 出力ボタンです。帳票データを外部メディアに保存することができます。
直流情報 き電電流 日報の画像出力ボタンです。帳票を印刷するための電子ドキュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。

113

19.9.5 保全アナログ情報

日報（１）保全アナログ情報日報

選択≪保全アナログ情報

日報

選択≫画面の表示内容は、下記の[1]～[8]です。

[1]

Ch 表示切替

[2]
[3]
[4]
[5]

Ch No.
チェックボックス
回線名
全選択

[6]

全解除

[7]

指定時刻

[8]

表示

Ch の表示を切替えるためのボタンです。画面の表示は３２Ch 単位で表示しますので、必要に応じて、画面を切替えて下さい。
Ch の表示を切替えても、Ch のチェック状態は保持します。
Ch No.です。
帳票を表示させる Ch を選択するためのチェックボックスです。
子局で設定されている回線名です。
画面に表示されている全 Ch のチェックボックスにチェックを入れるためのボタンです。
画面に表示されている全 Ch のチェックボックスのチェックを外すためのボタンです。
帳票を表示させる年、月、日を指定します。[▼] [▲]のボタンをクリックすると、日付を変更することができます。
≪保全アナログ情報 日報≫への移動ボタンです。

114

（２）保全アナログ情報≪保全アナログ情報[1]

Ch No.

[2]
[3]

回線名
日時表示

[4]

帳票

[5]

集計

[6]

CSV 出力

[7]

画像出力

日報

表示

日報≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。
現在指定している Ch No.です。[▼] [▲]ボタンをクリックすると、Ch の指定を変更することができます。
（Ch の変更は、チェックを入れた Ch が対象です）
子局で設定されている回線名です。
現在指定している日付です。日を表示している部分の[▼] [▲]ボタンをクリックすると、日付の指定を変更することができます。
指定日の 0～23 時の帳票（日報）を表示します。データの欠損箇所
は[---]（無効データ）を表示します。
帳票の集計を表示します。集計は[最大値] [最小値] [平均値] [合計]があり、集計の対象外の箇所は[---]（無効データ）を表示します。
保全アナログ情報 日報の CSV 出力ボタンです。帳票データを外部
メディアに保存することができます。
保全アナログ情報 日報の画像出力ボタンです。帳票を印刷するための電子ドキュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。

115

19.9.6 保全接点情報

回数・時間

日報

（１）保全接点情報

回数・時間

日報

選択

≪保全接点情報

回数・時間

日報

選択≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。

[1]
[2]
[3]
[4]

Ch No.
チェックボックス
回線名
全選択

[5]

全解除

[6]

指定時刻

[7]

表示

Ch No.です。
帳票を表示させる Ch を選択するためのチェックボックスです。
子局で設定されている回線名です。
画面に表示されている全 Ch のチェックボックスにチェックを入れるためのボタンです。
画面に表示されている全 Ch のチェックボックスのチェックを外すためのボタンです。
帳票を表示させる年、月、日を指定します。[▼] [▲]のボタンをクリックすると、日付を変更することができます。
≪保全接点情報 回数・時間 日報≫への移動ボタンです。

116

（２）保全接点情報

回数・時間

日報

≪保全接点情報

回数・時間

日報≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。

[1]

Ch No.

[2]
[3]

回線名
日時表示

[4]

帳票

[5]

集計

[6]

CSV 出力

[7]

画像出力

表示

現在指定している Ch No.です。[▼] [▲]ボタンをクリックすると、Ch の指定を変更することができます。
（Ch の変更は、チェックを入れた Ch が対象です）
子局で設定されている回線名です。
現在指定している日付です。日を表示している部分の[▼] [▲]ボタンをクリックすると、日付の指定を変更することができます。
指定日の 0～23 時の帳票（日報）を表示します。データの欠損箇所
は[---]（無効データ）を表示します。
帳票の集計を表示します。集計は[最大値] [累積値]があり、集計の対
象外の箇所は[---]（無効データ）を表示します。
保全接点情報 回数・時間 日報の CSV 出力ボタンです。帳票デー
タを外部メディアに保存することができます。
保全接点情報 回数・時間 日報の画像出力ボタンです。帳票を印刷するための電子ドキュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。

11719.9.7 交流情報

月報（１）交流情報

月報

選択

≪交流情報

月報

選択≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

ADP No.
チェックボックス
回線名
全選択
全解除
指定時刻

[7]

表示

ADP No.です。
帳票を表示させる ADP を選択するためのチェックボックスです。
ADP の回線名です。
全てのチェックボックスにチェックを入れるためのボタンです。
全てのチェックボックスのチェックを外すためのボタンです。
帳票を表示させる年、月を指定します。[▼] [▲]のボタンをクリック
すると、年、月を変更することができます。
≪交流情報 月報≫への移動ボタンです。

118

（２）交流情報

≪交流情報

月報

表示

月報≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。

[1]

ADP No.

[2]
[3]

回線名
年月表示

[4]

帳票

[5]

集計

[6]

CSV 出力[7]

画像出力

現在指定している ADP No.です。[▼] [▲]ボタンをクリックすると、
ADP の指定を変更することができます。
（ADP の変更は、チェックを入れた ADP が対象です）
ADP の回線名です。
現在指定している年、月です。月を表示している部分の[▼] [▲]ボタ
ンをクリックすると、月の指定を変更することができます。
指定月の月報を表示します。データの欠損箇所は[---]（無効データ）
を表示します。
帳票の集計を表示します。集計は[最大値] [最小値] [平均値] [合計]があり、集計の対象外の箇所は[---]（無効データ）を表示します。
交流情報 月報の CSV 出力ボタンです。帳票データを外部メディアに保存することができます。
交流情報 月報の画像出力ボタンです。帳票を印刷するための電子ド
キュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができ
ます。

119

19.9.8 直流情報

母線・整流器月報（１）直流情報

母線・整流器

月報

選択

≪直流情報

母線・整流器月報

選択≫画面の表示内容は、下記の[1]～[3]です。

[1]
[2]

母線電圧/整流器電流
の選択
指定時刻

[3]

表示

母線電圧、整流器電流を選択するためのラジオボタンです。
帳票を表示させる年、月を指定します。[▼] [▲]のボタンをクリック
すると、年、月を変更することができます。
≪直流情報 母線電圧 月報≫, ≪直流情報 整流器電流 月報≫への移動ボタンです。

120

（２）直流情報

母線電圧

月報

≪直流情報

母線電圧

月報≫画面の表示内容は、下記の[1]～[5]です。

[1]

年月表示

[2]

帳票

[3]

集計

[4]

CSV 出力

[5]

画像出力

表示

現在指定している年、月です。月を表示している部分の[▼] [▲]ボタ
ンをクリックすると、月の指定を変更することができます。
指定月の月報を表示します。データの欠損箇所は[---]（無効データ）
を表示します。
帳票の集計を表示します。集計は[最大値] [最小値] [平均値] [合計]があり、集計の対象外の箇所は[---]（無効データ）を表示します。
直流情報 母線電圧 月報の CSV 出力ボタンです。帳票データを外部メディアに保存することができます。
直流情報 母線電圧 月報の画像出力ボタンです。帳票を印刷するための電子ドキュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。

121

（３）直流情報

整流器電流

月報

≪直流情報

整流器電流

月報≫画面の表示内容は、下記の[1]～[5]です。

[1]

年月表示

[2]

帳票

[3]

集計

[4]

CSV 出力

[5]

画像出力

表示

現在指定している年、月です。月を表示している部分の[▼] [▲]ボタ
ンをクリックすると、月の指定を変更することができます。
指定月の月報を表示します。データの欠損箇所は[---]（無効データ）
を表示します。
帳票の集計を表示します。集計は[最大値] [最小値] [平均値] [合計]があり、集計の対象外の箇所は[---]（無効データ）を表示します。
直流情報 月報の CSV 出力ボタンです。帳票データを外部メディアに保存することができます。
直流情報 整流器電流 月報の画像出力ボタンです。帳票を印刷する
ための電子ドキュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。

12219.9.9 直流情報

き電電流

月報

（１）直流情報

き電電流

月報

選択

≪直流情報

き電電流

月報

選択≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

き電 No.
チェックボックス
回線名
全選択
全解除
指定時刻

[7]

表示

き電 No.です。
帳票を表示させる回線を選択するためのチェックボックスです。
子局で設定されている回線名です。
全てのチェックボックスにチェックを入れるためのボタンです。
全てのチェックボックスのチェックを外すためのボタンです。
帳票を表示させる年、月を指定します。[▼] [▲]のボタンをクリック
すると、年、月を変更することができます。
≪直流情報 き電電流 月報≫への移動ボタンです。

123

（２）直流情報

き電電流

月報

≪直流情報

き電電流

月報≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。

[1]

き電 No.

[2]
[3]

回線名
年月表示

[4]

帳票

[5]

集計

[6]

CSV 出力

[7]

画像出力

表示

現在指定しているき電 No.です。[▼] [▲]ボタンをクリックすると、き電回線の指定を変更することができます。
（き電回線の変更は、チェックを入れた回線が対象です）
子局で設定されている回線名です。
現在指定している年、月です。月を表示している部分の[▼] [▲]ボタ
ンをクリックすると、月の指定を変更することができます。
指定月の月報を表示します。データの欠損箇所は[---]（無効データ）
を表示します。
帳票の集計を表示します。集計は[最大値] [最小値] [平均値] [合計]があり、集計の対象外の箇所は[---]（無効データ）を表示します。
直流情報 き電電流 月報の CSV 出力ボタンです。帳票データを外部メディアに保存することができます。
直流情報 き電電流 月報の画像出力ボタンです。帳票を印刷するための電子ドキュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。

124

19.9.10 保全アナログ情報

月報（１）保全アナログ情報

月報

選択≪保全アナログ情報

月報

選択≫画面の表示内容は、下記の[1]～[8]です。

[1]

Ch 表示切替

[2]
[3]
[4]
[5]

Ch No.
チェックボックス
回線名
全選択

[6]

全解除

[7]

指定時刻

[8]

表示

Ch の表示を切替えるためのボタンです。画面の表示は３２Ch 単位で表示しますので、必要に応じて、画面を切替えて下さい。
Ch の表示を切替えても、Ch のチェック状態は保持します。
Ch No.です。
帳票を表示させる Ch を選択するためのチェックボックスです。
子局で設定されている回線名です。
画面に表示されている全 Ch のチェックボックスにチェックを入れるためのボタンです。
画面に表示されている全 Ch のチェックボックスのチェックを外すためのボタンです。
帳票を表示させる年、月を指定します。[▼] [▲]のボタンをクリック
すると、年、月を変更することができます。
≪保全アナログ情報 月報≫への移動ボタンです。

125

（２）保全アナログ情報≪保全アナログ情報[1]

Ch No.

[2]
[3]

回線名
年月表示

[4]

帳票

[5]

集計

[6]

CSV 出力

[7]

画像出力

月報

表示

月報≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。
現在指定している Ch No.です。[▼] [▲]ボタンをクリックすると、Ch の指定を変更することができます。
（Ch の変更は、チェックを入れた Ch が対象です）
子局で設定されている回線名です。
現在指定している年、月です。月を表示している部分の[▼] [▲]ボタ
ンをクリックすると、月の指定を変更することができます。
指定月の月報を表示します。データの欠損箇所は[---]（無効データ）
を表示します。
帳票の集計を表示します。集計は[最大値] [最小値] [平均値] [合計]があり、集計の対象外の箇所は[---]（無効データ）を表示します。
保全アナログ情報 月報の CSV 出力ボタンです。帳票データを外部
メディアに保存することができます。
保全アナログ情報 月報の画像出力ボタンです。帳票を印刷するための電子ドキュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。

126

19.9.11 保全接点情報

回数・時間

月報

（１）保全接点情報

回数・時間

月報

選択

≪保全接点情報

回数・時間

月報

選択≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。

[1]
[2]
[3]
[4]

Ch No.
チェックボックス
回線名
全選択

[5]

全解除

[6]

指定時刻

[7]

表示

Ch No.です。
帳票を表示させる Ch を選択するためのチェックボックスです。
子局で設定されている回線名です。
画面に表示されている全 Ch のチェックボックスにチェックを入れるためのボタンです。
画面に表示されている全 Ch のチェックボックスのチェックを外すためのボタンです。
帳票を表示させる年、月を指定します。[▼] [▲]のボタンをクリック
すると、年、月を変更することができます。
≪保全接点情報 回数・時間 月報≫への移動ボタンです。

127

（２）保全接点情報

回数・時間

月報

≪保全接点情報

回数・時間

月報≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。

[1]

Ch No.

[2]
[3]

回線名
年月表示

[4]

帳票

[5]

集計

[6]

CSV 出力

[7]

画像出力

表示

現在指定している Ch No.です。[▼] [▲]ボタンをクリックすると、Ch の指定を変更することができます。
（Ch の変更は、チェックを入れた Ch が対象です）
子局で設定されている回線名です。
現在指定している年、月です。月を表示している部分の[▼] [▲]ボタ
ンをクリックすると、月の指定を変更することができます。
指定月の月報を表示します。データの欠損箇所は[---]（無効データ）
を表示します。
帳票の集計を表示します。集計は[最大値] [累積値]があり、集計の対
象外の箇所は[---]（無効データ）を表示します。
保全接点情報 回数・時間 月報の CSV 出力ボタンです。帳票デー
タを外部メディアに保存することができます。
保全接点情報 回数・時間 月報の画像出力ボタンです。帳票を印刷するための電子ドキュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。

12819.9.12 交流情報

年報（１）交流情報

年報

選択

≪交流情報

年報

選択≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

ADP No.
チェックボックス
回線名
全選択
全解除
指定時刻

[7]

表示

ADP No.です。
帳票を表示させる ADP を選択するためのチェックボックスです。
ADP の回線名です。
全てのチェックボックスにチェックを入れるためのボタンです。
全てのチェックボックスのチェックを外すためのボタンです。
帳票を表示させる年を指定します。 [▼] [▲]のボタンをクリックす
ると、年を変更することができます。
≪交流情報 年報≫への移動ボタンです。

129

（２）交流情報

≪交流情報

年報

表示

年報≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。

[1]

ADP No.

[2]
[3]
[4]

回線名
年表示
帳票

[5]

集計

[6]

CSV 出力[7]

画像出力

現在指定している ADP No.です。[▼] [▲]ボタンをクリックすると、
ADP の指定を変更することができます。
（ADP の変更は、チェックを入れた ADP が対象です）
ADP の回線名です。
現在指定している年です。
指定年の年報を表示します。データの欠損箇所は[---]（無効データ）
を表示します。
帳票の集計を表示します。集計は[最大値] [最小値] [平均値] [合計]があり、集計の対象外の箇所は[---]（無効データ）を表示します。
交流情報 年報の CSV 出力ボタンです。帳票データを外部メディアに保存することができます。
交流情報 年報の画像出力ボタンです。帳票を印刷するための電子ド
キュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができ
ます。

130

19.9.13 直流情報

母線・整流器年報（１）直流情報

母線・整流器

年報

選択

≪直流情報

母線・整流器年報

選択≫画面の表示内容は、下記の[1]～[3]です。

[1]
[2]

母線電圧/整流器電流
の選択
指定時刻

[3]

表示

母線電圧、整流器電流を選択するためのラジオボタンです。
帳票を表示させる年を指定します。[▼] [▲]のボタンをクリックすると、年を変更することができます。
≪直流情報 母線電圧 年報≫, ≪直流情報 整流器電流 年報≫への移動ボタンです。

131

（２）直流情報

母線電圧

年報

≪直流情報

母線電圧

年報≫画面の表示内容は、下記の[1]～[5]です。

[1]
[2]

年表示
帳票

[3]

集計

[4]

CSV 出力

[5]

画像出力

表示

現在指定している年です。
指定年の年報を表示します。データの欠損箇所は[---]（無効データ）
を表示します。
帳票の集計を表示します。集計は[最大値] [最小値] [平均値] [合計]があり、集計の対象外の箇所は[---]（無効データ）を表示します。
直流情報 母線電圧 年報の CSV 出力ボタンです。帳票データを外部メディアに保存することができます。
直流情報 母線電圧 年報の画像出力ボタンです。帳票を印刷するための電子ドキュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。

132

（３）直流情報

整流器電流

年報

≪直流情報

整流器電流

年報≫画面の表示内容は、下記の[1]～[5]です。

[1]
[2]

年表示
帳票

[3]

集計

[4]

CSV 出力

[5]

画像出力

表示

現在指定している年です。
指定年の年報を表示します。データの欠損箇所は[---]（無効データ）
を表示します。
帳票の集計を表示します。集計は[最大値] [最小値] [平均値] [合計]があり、集計の対象外の箇所は[---]（無効データ）を表示します。
直流情報 整流器電流 年報の CSV 出力ボタンです。帳票データを
外部メディアに保存することができます。
直流情報 整流器電流 年報の画像出力ボタンです。帳票を印刷する
ための電子ドキュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。

133

19.9.14 直流情報

き電電流

年報

（１）直流情報

き電電流

年報

選択

≪直流情報

き電電流

年報

選択≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

き電 No.
チェックボックス
回線名
全選択
全解除
指定時刻

[7]

表示

き電 No.です。
帳票を表示させる回線を選択するためのチェックボックスです。
子局で設定されている回線名です。
全てのチェックボックスにチェックを入れるためのボタンです。
全てのチェックボックスのチェックを外すためのボタンです。
帳票を表示させる年を指定します。 [▼] [▲]のボタンをクリックす
ると、年を変更することができます。
≪直流情報 き電電流 年報≫への移動ボタンです。

134

（２）直流情報

き電電流

年報

≪直流情報

き電電流

年報≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。

[1]

き電 No.

[2]
[3]
[4]

回線名
年表示
帳票

[5]

集計

[6]

CSV 出力

[7]

画像出力

表示

現在指定しているき電 No.です。[▼] [▲]ボタンをクリックすると、き電回線の指定を変更することができます。
（き電回線の変更は、チェックを入れた回線が対象です）
子局で設定されている回線名です。
現在指定している年です。
指定年の年報を表示します。データの欠損箇所は[---]（無効データ）
を表示します。
帳票の集計を表示します。集計は[最大値] [最小値] [平均値] [合計]があり、集計の対象外の箇所は[---]（無効データ）を表示します。
直流情報 き電電流 年報の CSV 出力ボタンです。帳票データを外部メディアに保存することができます。
直流情報 き電電流 年報の画像出力ボタンです。帳票を印刷するための電子ドキュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。

135

19.9.15 保全アナログ情報

年報（１）保全アナログ情報

年報

選択≪保全アナログ情報

年報

選択≫画面の表示内容は、下記の[1]～[8]です。

[1]

Ch 表示切替

[2]
[3]
[4]
[5]

Ch No.
チェックボックス
回線名
全選択

[6]

全解除

[7]

指定時刻

[8]

表示

Ch の表示を切替えるためのボタンです。画面の表示は３２Ch 単位で表示しますので、必要に応じて、画面を切替えて下さい。
Ch の表示を切替えても、Ch のチェック状態は保持します。
Ch No.です。
帳票を表示させる Ch を選択するためのチェックボックスです。
子局で設定されている回線名です。
画面に表示されている全 Ch のチェックボックスにチェックを入れるためのボタンです。
画面に表示されている全 Ch のチェックボックスのチェックを外すためのボタンです。
帳票を表示させる年を指定します。 [▼] [▲]のボタンをクリックす
ると、年を変更することができます。
≪保全アナログ情報 年報≫への移動ボタンです。

136

（２）保全アナログ情報≪保全アナログ情報[1]

Ch No.

[2]
[3]
[4]

回線名
年表示
帳票

[5]

集計

[6]

CSV 出力

[7]

画像出力

年報

表示

年報≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。
現在指定している Ch No.です。[▼] [▲]ボタンをクリックすると、Ch の指定を変更することができます。
（Ch の変更は、チェックを入れた Ch が対象です）
子局で設定されている回線名です。
現在指定している年です。
指定年の年報を表示します。データの欠損箇所は[---]（無効データ）
を表示します。
帳票の集計を表示します。集計は[最大値] [最小値] [平均値] [合計]があり、集計の対象外の箇所は[---]（無効データ）を表示します。
保全アナログ情報 年報の CSV 出力ボタンです。帳票データを外部
メディアに保存することができます。
保全アナログ情報 年報の画像出力ボタンです。帳票を印刷するための電子ドキュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。

137

19.9.16 保全接点情報

回数・時間

年報

（１）保全接点情報

回数・時間

年報

選択

≪保全接点情報

回数・時間

年報

選択≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。

[1]
[2]
[3]
[4]

Ch No.
チェックボックス
回線名
全選択

[5]

全解除

[6]

指定時刻

[7]

表示

Ch No.です。
帳票を表示させる Ch を選択するためのチェックボックスです。
子局で設定されている回線名です。
画面に表示されている全 Ch のチェックボックスにチェックを入れるためのボタンです。
画面に表示されている全 Ch のチェックボックスのチェックを外すためのボタンです。
帳票を表示させる年を指定します。 [▼] [▲]のボタンをクリックす
ると、年を変更することができます。
≪保全接点情報 回数・時間 年報≫への移動ボタンです。

138

（２）保全接点情報

回数・時間

年報

≪保全接点情報

回数・時間

年報≫画面の表示内容は、下記の[1]～[7]です。

[1]

Ch No.

[2]
[3]
[4]

回線名
年表示
帳票

[5]

集計

[6]

CSV 出力

[7]

画像出力

表示

現在指定している Ch No.です。[▼] [▲]ボタンをクリックすると、Ch の指定を変更することができます。
（Ch の変更は、チェックを入れた Ch が対象です）
子局で設定されている回線名です。
現在指定している年です。
指定年の年報を表示します。データの欠損箇所は[---]（無効データ）
を表示します。
帳票の集計を表示します。集計は[最大値] [累積値]があり、集計の対
象外の箇所は[---]（無効データ）を表示します。
保全接点情報 回数・時間 年報の CSV 出力ボタンです。帳票デー
タを外部メディアに保存することができます。
保全接点情報 回数・時間 年報の画像出力ボタンです。帳票を印刷するための電子ドキュメントデータ（XPS 形式）を外部メディアに保存することができます。

13920. 機能説明
20.1 総合親局との通信総合親局との通信は、総合親局メーカー発行の【ＭＩＣＳ（保全情報収集システム）総合親局
対子局通信仕様】に従い行います。詳細は、総合親局メーカーにお問合せ下さい。

20.1.1 設定情報
子局は総合親局と下図のような通信を行い、設定情報を送受信します。
子局および総合親局（閲覧端末）の双方で設定変更可能で、設定を変更した際に相手側にその情報を送信します。

子局側

総合親局側

設定変更

コネクション確立

コネクション確立

設定送信

設定受信

設定変更

コネクション確立

コネクション確立

設定受信

設定送信

140

20.1.2 1 秒値データ、1 分値データ、生波形データ、時刻データ
子局は総合親局と下図のような通信を行い、1 秒値データ、1 分値データ、生波形データ、時刻データを送信します。
子局は総合親局からの要求に応じたデータをセットし、総合親局に送信します。

子局側

総合親局側
データ取得開始

コネクション確立

コネクション確立

要求受信

データ要求

データセット

データ送信

データ受信

141

20.1.3 事故波形データ、警報データ
子局は総合親局と下図のような通信を行い、事故波形データ、警報データを送信します。
子局はデータを取得した際、そのデータを総合親局に送信します。また、総合親局からデー
タ要求があれば、要求に応じたデータをセットし、総合親局に送信します。

子局側

総合親局側

データ取得

コネクション確立

コネクション確立

データ送信

データ受信

データ取得

コネクション確立

コネクション確立

要求受信

データ要求

データセット

データ送信

データ受信

142

20.2 時刻補正および時刻同期
20.2.1 GPS 時刻同期ユニット
子局および接続機器の時刻同期のために必要な GPS 時刻情報と、同期信号を生成する時刻同期ユニットのブロック図を下記に示します。
GPSアンテナ
GPS時刻同期ユニット
GPS時刻情報(RS-232C)

GPS受信器子局(FAコンピュータ)

同期信号(パルス信号)
接続機器へ
接続機器へ
接続機器へ
接続機器へ

20.2.2 子局の時刻補正
子局は GPS 時刻同期ユニットのアンテナ受信状態を確認し、受信状態（時刻情報取得可能な状態）であれば、下記のタイミングで子局の時刻補正を行います。
セットアップ中システム稼働中

1 分以内に時刻補正を行う
1 時間に 1 回（毎時００分 50 秒）

注）子局の時刻の補正時は補正タイミングがずれないよう子局の処理および操作を 5 秒程度制限します。
その際、子局の画面には時刻補正中のダイアログが表示され、操作が無効になります。

20.2.3 子局によるアダプタ、収集装置の時刻補正
子局はアダプタ、収集装置(接続機器と表記する）の時刻補正を下記のタイミングで行います。
子局のセットアップ後システム稼働中
時刻異常検出時

5 分以内に時刻補正を行う
1 時間に 1 回（接続機器ごとに補正タイミングを設定）
5 秒に 1 回のポーリング時に、子局のシステム時刻と接続
機器の時刻で 1 秒以上の差があれば、時刻異常と判断し、対象の機器に対し時刻補正を行う

20.2.4 時刻同期
子局は接続機器に対し時刻補正を行う際、GPS 時刻情報が取得可能な状態であれば、同期信号を利用して時刻同期を行えるように補正要求を送信します。
接続機器は、子局からの補正値と GPS 時刻同期ユニットからの同期信号を利用し、子局と同タイミングで時刻補正を行うことで、時刻同期を実現します。
(GPS 時刻情報が取得できない状態であれば、時刻補正(秒単位の補正)のみ行います。）
子局側
59秒

00秒

同期信号
00秒に補正要求

接続機器側
同期信号
補正値を受信14300.0000秒に補正

20.3 帳票の作成
20.3.1 各帳票の作成タイミング
子局は規定のタイミングで指定時刻表示（1 秒値、1 分値）および帳票（日報、月報、年報）を作成します。各帳票作成のタイミングで子局用のアプリケーションが起動していない場合（OS が起動していない場合を含む）、対象の帳票を作成できませんので、ご注意願います。
（帳票は再作成されますが、システムの状況により作成タイミングが遅れることがあります。）
1 秒値
1 分値
日報
月報
年報

1 分に 1 回
1 時間に 1 回
1 時間に 1 回
1 日に 1 回
1 ヶ月に 1 回

接続機器からデータを取得したタイミングで作成
毎時 45 分に作成
毎時 45 分に 1 時間分作成
毎日 0 時 45 分に 1 日分作成
毎月 1 日 0 時 45 分に作成

20.3.2 不足データの再取得
子局は 1 秒値の取得状況を管理しており、不足データがある場合は自動で再取得を行います。
接続機器内に保存されている 1 秒値は 1 日（24 時間）分ですので、データが保存されている範囲内での再取得となります。

20.3.3 帳票の再作成
子局は規定のタイミングで帳票（日報、月報、年報）を作成しますが、不足データがあった場
合は無効データ（[---]と表示）として扱い帳票を作成します。その後、データの再取得により不足データの部分が補完された場合、帳票の再作成を行います。
注）接続機器に保存されていないデータ（アダプタの電源「切」や 1 日以上前のデータ）は無
効データとなります。

144

20.4 事故波形の取得
20.4.1 全回線の一括取得（１）直流事故波形
直流き電回線で事故が発生した場合、下記のような流れで母線および整流器(ADP1)、き電回線(ADP2～5)の全回線について同時刻のデータを一括で取得します。
① 直流情報収集装置のき電計測にトリガ信号となる遮断信号および、き電電流 1000A 以
上（整定値は子局にて変更可）が入力されると、直流情報収集装置から子局に事故情報（回線 No.、発生時刻）が送信されます。
② 子局は事故情報を受信すると、直流情報収集装置の全アダプタ（全回線）に対して時刻指定(事故情報内の発生時刻)で波形要求を送信します。
③ 直流情報収集装置は波形要求に応じて、指定された時刻の全回線の波形データをセットし、子局に送信し、子局は直流情報収集装置からの全回線の波形データを取得します。

①

子局

直流情報収集装置

き電 11 事故情報

ADP1

母線 1～4整流器１～4

ADP2

き電 1～10ADP3

き電 11～20

ADP4

き電 21～30

ADP5

き電 31～40②

子局

直流情報収集装置
時刻指定波形要求
時刻指定波形要求
時刻指定波形要求
時刻指定波形要求
時刻指定波形要求

ADP1

母線 1～4整流器１～4

ADP2

き電 1～10ADP3

き電 11～20

ADP4

き電 21～30

ADP5

き電 31～40③

子局

直流情報収集装置
全回線波形送信全回線波形送信全回線波形送信全回線波形送信全回線波形送信ADP1

母線 1～4整流器１～4

ADP2

き電 1～10ADP3

き電 11～20

ADP4

き電 21～30

ADP5

き電 31～40

145

き電 11 遮断信号
き電 11 電流 1000A以上
トリガ信号

（2）交流事故波形
交流回路で事故が発生した場合、下記のような流れでの全交流情報アダプタの同時刻の電圧、電流データを一括で取得します。
① 交流情報アダプタにトリガ信号となる遮断信号が入力されると、交流情報アダプタから子局に事故情報（ADP No.、発生時刻）が送信されます。

② 子局は事故情報を受信すると、全ての交流情報アダプタに対して時刻指定(事故情報内の発生時刻)で波形要求を送信します。
③ 交流情報アダプタは波形要求に応じて、指定された時刻の電圧、電流データをセットし、子局に送信し、子局は全交流情報アダプタからの波形データを取得します。
①

子局

ADP2 事故情報

ADP1

交流情報アダプタ

ADP2

交流情報アダプタ

ADP2 遮断信号
トリガ信号

ADP40

交流情報アダプタ

ADP1

交流情報アダプタ

ADP2

交流情報アダプタ

ADP40

交流情報アダプタ

ADP1

交流情報アダプタ

ADP2

交流情報アダプタ

ADP40

交流情報アダプタ②

子局
時刻指定波形要求

時刻指定波形要求

時刻指定波形要求③

子局
全回線波形送信全回線波形送信全回線波形送信146

20.4.2 複数回線遮断時の処理
複数回線においてほぼ同時刻に事故が発生した場合、子局は事故情報のテーブルを作成し、下記の条件に従い事故発生時刻を決定し、時刻指定で全回線に対して事故波形の要求を行います。1 件の事故波形取得に約 20 秒必要ですが、条件を満たした事故波形は 20 秒間隔で全て取得します。
（ただし、保存件数は 10 件まで）
① 事故発生時刻（年、月、日、時、分、秒、0.1 ミリ秒）の最も古い（最初に発生）事故を事
故 1 とする。
② 事故１の発生時刻から 1 秒以内に発生した事故を対象外とする。
③ 残りの事故情報の中で、事故発生時刻の最も古い（最初に発生）事故を事故 2 とする。

147

20.5 事故波形取得、警報検出時の通知
子局が事故波形を取得または、警報を検出した場合、ポップアップ画面に取得した情報が表示されます。ポップアップ画面内のボタンをクリックすると、ボタンに対応した画面に移動します。ポップアップ画面を閉じる場合は、右上の×をクリックします。

148

20.5.1 交流事故波形
交流事故波形を取得した場合、ポップアップ画面に[交流情報[交流情報

事故発生]と表示されます。

事故発生]と表示されているボタンをクリックすると、≪交流情報

事故波形

選

択≫画面に移動し、事故情報を確認することができます。

20.5.2 直流事故波形
直流事故波形を取得した場合、ポップアップ画面に[直流情報[直流情報

事故発生]と表示されます。

事故発生]と表示されているボタンをクリックすると、≪直流情報

択≫画面に移動し、事故情報を確認することができます。

149

事故波形

選

20.5.3 警報
警報を検出した（警報発生、警報復帰等警報の履歴が更新された）場合、ポップアップ画面に[警報発生]と表示されます。[警報発生]と表示されているボタンをクリックすると、≪警報（メニュー）≫画面に移動し警報ログが表示されます。

子局の警報情報は回線（または Ch）ごとに表示しますので、警報が発生した回線（またはCh）を[警報ログ]で確認して、対象の警報画面に移動してください。
警報ログには、下記の情報が表示されます。
No.
項目
回線(Ch)
発生日時

警報のログ No.です。01～10 で表示され、01 が最新の情報です。
交流、直流、保全アナログ、警報接点、回数・時間の 5 項目が表示されます。
回線（または Ch）No.です。1～128 されますので、選択画面で対象の回線（または Ch）を選択してください。
警報の発生日時を表示します。

15020.6 CSV 出力、画像出力の一括出力
指定時刻表示、帳票、警報の各画面には[CSV 出力]と[画像出力]のボタンがあります。これらのボタンをクリックすると、下図のような選択画面が表示されます。項目を選択し出力する範囲を決
定します。

≪交流情報

月報≫画面で[画像出力]をクリックした場合の表示① 現在指定中の月報のみ出力
現在指定しているアダプタ No.（回線 No.、Ch No.）
、日時の情報を出力します。下図の例では ADP４、2018 年 8 月の月報が指定されていますので、そのデータが出力され
ます。

151

② 時間一括出力
現在指定しているアダプタ No.（回線 No.、Ch No.）について、１～12 月の情報を一括出力します。一括出力するのは、画面上の年、月の部分の[▼][▲]で変更できる範囲（1～12 月）となります。下図の例では ADP４、2018 年の 8 月の月報が指定されていますので、2018 年の 1 月～12 月のデータが出力されます。
参考）1 秒値の場合、0 分～59 分の情報を一括出力
1 分値の場合、0 時～23 時の情報を一括出力
日報の場合、1 日～31 日（月により変わる）の情報を一括出力
月報の場合、1 月～12 月の情報を一括出力③ アダプタ（回線,Ch）一括出力
現在指定している日時について、選択画面で選択したアダプタ No.（回線 No.、ChNo.）の情報を一括出力します。選択画面で ADP1 と ADP4 を選択していた場合、その 2 回線について出力します。

152

取扱説明書 付属資料

保全情報収集装置

MICS（保全情報収集システム）

付属資料 1 寸法図

付図 1 交流情報アダプタ 寸法図

付図 2 旧 MICS 交流アダプタ 寸法図

付図 3 交流アダプタ用変換器 寸法図

付図 4 直流情報収集装置 寸法図

付図 5 保全データ収集装置 寸法図

付図 6 GPS 時刻同期ユニット 寸法図

付図７

子局（FA コンピュータ）

寸法図※ メーカ資料より転記付図８

子局（タッチパネルディスプレイ） 寸法図※ メーカ資料より転記

付図９ イーサネットスイッチ 寸法図

構造

通信

警報情報

生波形

事故情報

負荷情報

入力

(64S/cycle)

2ch

W=150mm,H=223mm,D=260mm

交流アダプタの外形寸法(1000Mbps)

収集装置不要情報収集装置の外形寸法

イーサネットLAN

イーサネットLAN子局-アダプタ間

通信形態

交流電流の1秒平均値が整定値を超えた場合に検出

検出条件

子局-親局間

GPS時刻との同期あり（変電所間の時差0.3125ms未満）

時刻同期(100Mbps)

１７次までの歪率を算出

高調波解析

通信形態

64×8 = 512データ（記録時間：20ms間,電圧要素：４,電流要素：４）

生波形データ

1回線のデータ数0.3125ms/S(64S/cycle)

GPS時刻との同期あり（変電所間の時差0.3125ms未満）

4481×8 = 35848データ（記録時間：1.4秒間,電圧要素：４,電流要素：４）

全回線（最大40アダプタの全データ一括取得）

1年間の帳票作成

1ヶ月間の帳票作成

1日間の帳票作成

1時間の帳票作成

サンプリング速度

1回線のデータ数

取得回線数(64S/cycle)

1ヶ月間の最大、最小、平均値

年報
0.3125ms/S

1日間の最大、最小、平均値

1時間の最大、最小、平均値

日報

月報

1分間の最大、最小、平均値

1分値

時刻同期

事故波形データ

サンプリング速度

帳票

指定時刻表示

1秒間隔で表示IR,IS,IT,I0Vφ(変圧器盤用を除く）

1秒間の最大、最小、平均値 1分の帳票作成

0.3125ms/S

フリー接点入力

現在値

1秒値

AC 50A
AC 6V

サンプリング速度

遮断信号

デジタル入力定格
定格

交流電流(事故）

IR,IS,IT,I0Vφ(変圧器盤用）(48S/cycle)(48S/cycle)

旧MICS

W=150mm,H=223mm,D=260mm

W=480mm,H=200mm,D=385mm

電話回線を使用 (約10kbps）

機能なし①子局-集約装置間：RS-422（55kbps）②集約装置-アダプタ間：RS-485（83kbps)

機能なし

１３次までの歪率を算出

48×8 = 384データ（記録時間：20ms間,電圧要素：４,電流要素：４）0.4167ms/S

機能なし

同左

同左

同左

同左

機能なし

2秒間隔で表示0.4167ms/S

入力端子なし同左

交流電流（事故）非対応

同左

同左

AC 6V

定格
AC5A

同左

AC110V

定格
定格

最大30回線
VRS,VTR,VST,V0,

新MICS
最大40回線

交流電流(負荷）

交流電圧

交流電圧

目

アナログ出力アナログ入力回線数（アダプタ数）

項

新MICSと旧MICS機能比較一覧（交流情報）

付属資料 2 新 MICS と旧 MICS 機能比較

構造

通信

警報情報

事故情報

負荷情報

入力

1ヶ月間の最大、最小、平均値

年報

回線の増設

直流情報収集装置の外形寸法
W=480mm,H=200mm,D=374mm（最大回線数まで同寸法）(1000Mbps)(100Mbps)

通信形態

子局-親局間イーサネットLAN

イーサネットLAN

通信形態

子局-アダプタ間

14001データ（記録時間：1.4s間）
GPS時刻との同期あり（変電所間の時差0.1ms未満）
対応
き電電流の1秒平均値が整定値を超えた場合に検出

全回線（直流母線、直流整流器、き電の全データ一括取得）

1回線のデータ数

1年間の帳票作成

1ヶ月間の帳票作成

取得回線数

0.1ms/S

1日間の最大、最小、平均値

月報

1時間の帳票作成
1日間の帳票作成

検出条件

直流ロケータ装置への対応

時刻同期

事故波形データ

サンプリング速度

帳票

1分間の最大、最小、平均値
1時間の最大、最小、平均値

1分値

日報

1秒間の最大、最小、平均値 1分の帳票作成

1秒値

指定時刻表示

1秒間隔で表示表示（き電回線に対応）

最大40回線

最大 4回線

最大 4回線現在値

40回線

定格±10mA

直流き電電流遮断信号

定格10mA

定格10mA

直流整流器電流直流母線電圧

新MICS

0.1ms/S目

サンプリング速度

デジタル入力アナログ入力項

新MICSと旧MICS機能比較一覧（直流情報）

W=480mm,H=200mm,D=385mm
回線増設時には増設用装置が必要
W=480mm,H=200mm,D=385mm

電話回線を使用 (約10kbps）

RS-422（55kbps)

機能なし

非対応

機能なし

300データ（記録時間：300ms間）

1回線（事故発生回線のみ）

1ms/S

同左

同左

同左

同左

機能なし

最大40回線

最大 4回線

2回線（き電回線に対応）

2秒間隔で表示

1ms/S

40回線

定格±10V

定格10V

定格10V

旧MICS

通信速度

子局-親局間構造

直流情報収集装置の外形寸法

通信形態

子局-アダプタ間通信

検出条件

サンプリング速度

警報

(警報)

表示

検出条件

累積値

年報

月報

警報

帳票

日報

検出条件

警報２

サンプリング速度

検出条件

1年間の帳票作成

1ヶ月間の帳票作成

1日間の帳票作成(100Mbps)

イーサネットLAN(1000Mbps)
W=480mm,H=200mm,D=374mm（最大ch数まで同寸法）

イーサネットLAN

100ms間サンプリング値が整定条件を満たした場合に検出

10ms/S

累積値が整定値を超えた場合に警報を検出(子局で検出)

動作回数・時間の累積表示

1ヶ月間の動作回数・時間

1日間の動作回数・時間

1時間の動作回数・時間

10ms/S

1秒平均値が整定条件を満たした場合に検出

1秒平均値が整定条件を満たした場合に検出1ヶ月間の最大、最小、平均値 1年間の帳票作成

警報１

1日間の最大、最小、平均値

1ヶ月間の帳票作成

1日間の帳票作成

1時間の帳票作成

年報

1分間の最大、最小、平均値
1時間の最大、最小、平均値

1分値

日報

指定時刻表示月報

500ms/S
1秒間隔で表示

最大48ch最大16ch

表示

帳票

新MICS
最大128chサンプリング速度

フリー接点入力

警報

定格4-20mA
フリー接点入力

回数・時間計測

現在値

デジタル入力アナログ入力目

接点情報(回数・時間)

接点情報

アナログ
情報

入力

項

新MICSと旧MICS機能比較一覧(保全情報）

最大24ch最大 8ch最大64ch

1時間の帳票作成

サンプリング値が整定条件を満たした場合に検出

W=480mm,H=200mm,D=385mm

電話回線を使用 (約10kbps）

RS-422（55kbps)

500ms

500ms/S

機能なし

同左

同左

同左

同左

500ms/S

機能なし

サンプリング値が整定条件を満たした場合に検出

同左

同左

同左

サンプリング値

1分間隔で表示

1分/S

フリー接点入力

フリー接点入力

定格4-20mA

旧MICS

【お問 合 せ先 】

津田電気計器株式会社
本社(大阪営業所)
(工
場 )
東京出張所

〒562-0045 大阪府箕面市瀬川 4 丁目 4 番 10 号
TEL：NTT 072(720)6251(代)､JR (071)3715
FAX：072(721)6078
TEL：NTT 072(721)7791(代)､JR (071)3776
FAX：072(722)4465〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 1 丁目 8-8 VORT 神田小川町 7F
TEL：NTT 03(5296)7100(代)､JR (057)3833

FAX：03(5296)7103