リモート I ／ O 変換器 CX シリーズ

仕様書形 式Pi 16 点

積算パルス入力カード

形 式

CXY − PA16

CATOX 用27.5

CXY − PA16 □＿形

式
130

入力点数
16 : 16 点入力
通信
S : シングル
W : 2 重化
付加コード（無指定および複数項指定可能）
入力回路
無記入 : 内部電源（マイナスコモン）／ A : 外部電源（DC 24 V マイナスコモン）

ご注文時指定事項
・形式コード（例：CXY − PA16W ／ A）

機器仕様
接 続 方 式・通 信 部：ベース（形式：CX − BS □）に接続
・入 力 部 ：40 ピンコネクタ（富士通製 FCN − 365P040 − AU）
・電 源 部 ：ベース（形式：CX − BS □）より供給
アイソレーション：入力−内部電源間
積算値リセット設定：側面のディップスイッチにより設定
RUN 表示ランプ：赤／緑 2 色 LED
第 1 内部バス正常時、赤色点灯
第 2 内部バス正常時、緑色点灯
第1および第2内部バスが共に正常な場合は赤色と緑色が同時に点灯し橙色となります。
ERR 表示ランプ：赤／緑 2 色 LED
入力電源異常発生時、赤色点灯
正常動作時、緑色点灯
入力状態表示ランプ：赤色 LED、入力時点灯

109（mm）

入力仕様
入 力 信 号：16 点（入力抵抗 6 k Ω）
コ
モ
ン：マイナスコモン（16 点 1 コモン）
最大入力周波数：100 Hz ＊ 1（ON ／ OFF 時間 5 ms 以上）
積算パルス数：1 〜 10000（リセット時のみ 0 ）カウントオーバーフロー時の動作：リセットして1より再カウント■内部電源（入力回路付加コードなし）
接点検出電圧：DC 13 V（無負荷時最大 DC 24 V）
・O N 電 流 ：1.5 mA 以上（1.5 k Ω以下）・O F F 電 流 ：0.75 mA 以下（18 k Ω以上）
■外部電源（入力回路付加コード／ A）
接点検出電圧：DC 24 V・O N 電 流 ：1.5 mA 以上（12 k Ω以下）・O F F 電 流 ：0.75 mA 以下（36 k Ω以上）
＊ 1、積算パルス入力カード（CXY − PA16）自体は 100 Hz の周波数まで入力することが可能です。そのため、チャタリングすると問題になります。リレー接点入力で使用する場合には、接点のチャタリングのないもの（水銀リレーなど）を使用して下さい。

設置仕様
使用温度範囲：-10 〜 +55℃
使用湿度範囲：30 〜 90 % RH（結露しないこと）
使用周囲雰囲気：腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
取付：ベース（形式：CX − BS □）に取付
寸法：W 27.5 × H 130 × D 109 mm
質
量：約 200 g

NS-A597 P1/4

初版

CXY−PA16
性 能占 有 エ リ ア：16
消 費 電 流・CXY − PA16 □：100 mA・CXY − PA16 □／ A：80 mA
絶 縁 抵 抗：入力−内部電源間
100 M Ω以上／ DC 500 V
耐電圧：入力−内部電源間 AC 2000 V 1 分間
供給電源− FG 間（電源カードにて絶縁）
AC 2000 V 1 分間

積算値リセット①通信カード、または通信カードに接続されているケーブ
ルを取外します。
（他の機器との通信を停止させます。）②積算値リセットスイッチ（ SW3-1 ）を ON にします。
③カードを実装し、電源を ON にします。
④ ERR LED が赤色に点灯し、積算値のリセットを開始します。終了すると赤色から緑色の点灯に変化します。
赤色の状態では、電源を OFF にしないで下さい。
リセット完了時に RUN LED が赤色に点滅します。
⑤緑色の点灯を確認し、電源を OFF にします。
⑥積算値リセットスイッチ（ SW3-1 ）をOFFにします。
⑦通信カードを元に戻し、電源を ON にします。

積算値リセット入力
積算値リセット入力スイッチ（SW3-3）を ON にすると、Pi16 のパルス入力信号を積算値リセット信号として機能させることができます。
SW3-3 OFF ＝ Pi16 はパルス入力信号として機能
ON ＝ Pi16 は積算パルス（Pi1 〜 Pi15）のリセット信号として機能
Pi16 へ 1 パルス入力すると、リセット信号として認識します。
■積算値リセット動作①リセット信号を受付けると、ERR LEDが赤色に点灯します。
② 1 秒後に積算値のリセットを開始します。終了すると、
ERR LED は赤色から緑色の点灯に変化します。
③ さらに1秒後にERR LEDは、リセット信号を受付ける前の状態に戻ります。
注）①〜③の間に発生したリセット信号は無視されます。

注）積算値リセットスイッチ（ SW3-1 ）が ON の状態では、パルスの入力を行いませんので、必ず OFF に戻して下さい。

NS-A597 P2/4

初版

パネル図
■前面図

■側面図

①RUN表示ランプ
12345678②ERR表示ランプ●コネクタピン配列

910111213141516③入力状態表示ランプ⑤積算値リセット設定用
ディップスイッチ

B A
20 20④入力コネクタ

SW34321

積算値リセット入力
積算値リセットON注）積算値リセットスイッチは、OFFの状態で使用して下さい。

B A
1 1

入力コネクタ（40ピン）
ピン番号

内

1A

容

ピン番号

0V

1B

内

容

0V

2A

0V

2B

0V

3A＋ 24 V

3B＋ 24 V

4A＋ 24 V

4B＋ 24 V

5A

Pi165B

Pi166A

Pi86B

Pi87A

Pi157B

Pi158A

Pi78B

Pi79A

Pi149B

Pi1410A

Pi610B

Pi611A

Pi1311B

Pi1312A

Pi512B

Pi513A

Pi1213B

Pi1214A

Pi414B

Pi415A

Pi1115B

Pi1116A

Pi316B

Pi317A

Pi1017B

Pi1018A

Pi218B

Pi219A

Pi919B

Pi920A

Pi120B

Pi1

■前面図

■側面図

①RUN表示ランプ②ERR表示ランプ●コネクタピン配列
B A20 2012345678910111213141516③入力状態表示ランプ⑤積算値リセット設定用
ディップスイッチ④入力コネクタ

SW34
321ON

B A
1 1

積算値リセット注）積算値リセットスイッチは、OFFの状態で使用して下さい。

NS-A597 P3/4

初版

CXY−PA16
ブロック図・端子接続図■CXY−PA16□■CXY−PA16□／A
RUN表示 ERR表示 入力状態 積算値リセット設定用ランプ
ランプ 表示ランプ ディップスイッチ

Pi 1 20A／20B
Pi 2 18A／18B
Pi 3 16A／16B
Pi 4 14A／14B
Pi 5 12A／12B
Pi 6 10A／10B
Pi 78A／8B

Pi 86A／6B

Pi 9 19A／19B
Pi 10 17A／17B
Pi 11 15A／15B
Pi 12 13A／13B
Pi 13 11A／11B
Pi 14

9A／9B

Pi 15

7A／7B

Pi 165A／5B

12入回

Pi 1 20A／20B

力路

Pi 2 18A／18B

3

Pi 3 16A／16B

4

Pi 4 14A／14B

5

Pi 5 12A／12B

6

Pi 6 10A／10B

789

Pi 78A／8B

Pi 86A／6B

Pi 9 19A／19B

10

Pi 10 17A／17B

11

Pi 11 15A／15B

12Pi 12 13A／13B

13

Pi 13 11A／11B

141516

Pi 14

9A／9B

Pi 157A／7B

Pi 16

5A／5B

COM（＋）

4A／4B

4A／4B

12入回力路

通信回路

34電源
回路

5制御回路

678910111213141516+24V※13A／3B

3A／3B
2A／2B

0V

2A／2B

1A／1B

0V

1A／1B
※1、4A ／4Bピン、3A／3Bピンは使用しないで下さい。
※2、2重化通信形のときのみ付きます。
注）斜体数字は前面パネルのLEDの番号を示します。

外形寸法図（単位：mm）・端子番号図
109

位置決めガイド
回転軸

130

27.5NS-A597 P4/4

初版

通信 1コネクタ

通信 2 ※2

内部電源