形式：CX-NE1■RUN接点出力
定格負荷：250V AC 0.5A（cosφ＝1）
30V DC 0.5A（抵抗負荷）
最大開閉電圧：250V AC 30V DC
最大開閉電力：250VA（AC） 150W（DC）
最小適用負荷：1V DC 1mA
機械的寿命：2000万回（300回／分）
誘導負荷を駆動する場合は接点保護とノイズ消去を行って下さい。
■適用圧着端子サイズ (M3ねじ）

リモートI／O変換器 CX シリーズ
通信カード
（Modbus／TCP（Ethernet）用）
27.5

CATOX用1303max

4min

1096max

φ3.2（mm）

12max（mm）

形式：CX－NE1－N
Ethernet仕様
ご注文時指定事項
・形式コード：CX－NE1－N

供給電源
N：供給電源回路なし

機器仕様
接続方式
・通信部：RJ-45モジュラジャック
・内部通信バス：ベース（形式：CX－BS□）に接続
・電源部：ベース（形式：CX－BS□）より供給
・RUN接点出力：M3ねじ端子接続（締付トルク0.5N・m）
推奨圧着端子：R1.25－3（日本圧着端子製造、ニチフ）（スリーブ付圧着端子使用不可）（適用圧着端子サイズの図を参照）
・適用電線：0.75～1.25mm2
端子ねじ材質：鉄にニッケルメッキ
アイソレーション：Ethernet－内部通信バス・内部電源－RUN接点出力間
入力データ設定：異常時の入力値を側面ディップスイッチにより設定
メイン／サブ切換：側面のディップスイッチにより設定
スロット割付設定：側面のディップスイッチにより設定
RUN表示ランプ：赤／緑2色LED
交信正常時 緑色点灯、データ受信時 赤色点灯
（ディップスイッチにて切換）
ERR表示ランプ：赤／緑2色LED
交信異常時 緑色点灯／点滅、データ送信時 赤色点灯
（ディップスイッチにて切換）
RUN接点：RUN表示ランプが緑色点灯時ON（Ethernet交信正常時ON）

http://www.m-system.co.jp/

通信規格：IEEE 802.3u
伝送種類：10BASE-T／100BASE-TX
伝送速度：10／100Mbps（Auto Negotiation機能付）
制御手順：Modbus／TCPデータ：RTU（Binary）
コネクション数：2個
伝送ケーブル：10BASE-T（STPケーブル カテゴリ5）
100BASE-TX（STPケーブル カテゴリ5e）
セグメント最大長：100m
Ethernet表示ランプ：LINK、DPLX、LINK10、LINK100、COL
ファームウェアVer.3.00未満、通信正常時、LINK10またはLINK100が点滅
ファームウェアVer.3.00以上、リンク確立時、LINK10またはLINK100が点灯
IPアドレス：192.168.0.1（工場出荷時設定）（下位2バイトをロータリスイッチにて変更可能）
Port番号：502

設置仕様
消費電流：100mA
使用温度範囲：-10～+55℃
使用湿度範囲：30～90%RH（結露しないこと）
使用周囲雰囲気：腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
取付：ベース（形式：CX－BS□）に取付
質量：約200g

性能
絶縁抵抗：100MΩ以上／500V DC
耐電圧：Ethernet－内部通信バス・内部電源－RUN接点出力
間1500V AC 1分間

CX-NE1仕様書

NS-A542 Rev.2 Page 1/7形式：CX-NE1
パネル図
■側面図

7 8 9A

3 4 56

SA2BCDEF 01 23 4 56①RUN表示ランプ⑤IPアドレス（上位）
設定用ロータリスイッチ

BCDE
F 01 2SA1

7 8 9A■前面図⑥IPアドレス（下位）
設定用ロータリスイッチ②ERR表示ランプ⑦Ethernet表示ランプ③ジャックコネクタ（未使用）

451236■ロータリスイッチの設定● IP アドレス設定（SA1、SA2）
SW3-3 が ON の場合の IP アドレスを設定します。
IP アドレスは 192.168.SA1.SA2 となります。
SA1、SA2 とも 0 〜 F に変更できます。
■ディップスイッチの設定●スロット割付の設定（SW1、2）
CX シリーズの入出力カードには、入出力点数により、占有エリア（データ量）の異なる 4 種のタイプがあります。
このため、各スロットにどのタイプの入出力カードを実装するかを SW1 および SW2 にて設定します。
SW1 および SW2 により、スロット 1 からスロット 8 を任意に設定することができます。スロット 9 以降はスロット 8 と同じタイプのカードとなります（各スロットの設定は、2 ビットにて設定します）。
SW
SW1-2
SW1-4
SW1-6
SW1-8
SW2-2
SW2-4
SW2-6
SW2-8
OFFOFF
ON
ON

SW343
21

LINK
（リンク）
DPLX
（全二重）
LINK10（リンク10Mbps）
LINK100（リンク100Mbps）
COL（コリージョン）④RJ-45モジュラジャック

SW1-1
SW1-3
SW1-5
SW1-7
SW2-1
SW2-3
SW2-5
SW2-7
OFF
ON
OFF
ON

⑧機能・スロット割付設定用
ディップスイッチ

占有エリア（データ数）
スロット 1スロット 2
スロット 3スロット 4スロット 5スロット 6スロット 7スロット 8
148
16

ON

SW28765432
1

SW187654321ONON●機能設定（SW3）
通信カードの機能を設定します。
・メイン／サブ切換（SW3-1）
CX シリーズでは、通信カードを 2 枚まで実装でき、通信の 2重化が可能です。2 枚実装する場合には、必ず一方を OFF：メイン に、他方を ON：サブ に設定しなければなりません。
また、1 枚のみの実装の場合は OFF：メイン に設定しなければなりません。
SWSW3-1

メイン／サブ切換
メインサブOFF（＊）
ON・入力データ（SW3-2）
入力カードに異常が発生し、通信カードとの通信ができない場合に入力値を設定します。 OFF の場合は最終値で保持し、入力カードとの通信ができるまで更新されません。 ON の場
合は、入力カードとの通信が連続して異常（不可）の場合、入力値を 0 にします。
SWSW3-2

入力データホールドOFF（＊）

0セット
ON・IP アドレス（SW3-3）設定されている IP アドレスを使用するか、ロータリスイッチで設定するかを設定します。 OFF の場合は、192.168.0.1で動作します。 ON の場合は、IP アドレスの下位 2 バイトを2 個のロータリスイッチにより 16 進で設定します。
SW
SW3-3

固定OFF（＊）

IP アドレス
ロータリスイッチ
ON・LED 表示切換（SW3-4）
前面の RUN、ERR の LED の表示内容を切換えます。
表示ランプ
RUN
ERR
OFF（＊）
正常時緑色点灯
異常時緑色点灯／点滅
ON
データ受信時赤色点灯
データ送信時赤色点灯
SW3-4（＊）は工場出荷時の設定

http://www.m-system.co.jp/

CX-NE1仕様書

NS-A542 Rev.2 Page 2/7

形式：CX-NE1
Modbusファンクションコード
■ Data and Control Functions
CODE
010203040506
070809101112NAME
Read Coil Status
Read Input Status
Read Holding Registers
Read Input RegistersForce Single Coil
Preset Single Registers
Read Exception Status
Diagnostics
Program 484
Poll 484
Fetch Comm. Event Counter
Fetch Comm. Event Log

131415161718192021222324

Program Controller
Poll Controller
Force Multiple Coils
Preset Multiple Registers
Report Slave ID
Program 884 ／ M84
Reset Comm. Link
Read General Reference
Write General Reference
Mask Write 4X Register
Read ／ Write 4X Registers
Read FIFO Queue

○○○
○
○
○

Digital output from the slave（read ／ write）
Status of digital inputs to the slave（read only）
General purpose register within the slave（read ／ write）
Collected data from the ﬁeld by the slave（read only）
Digital output from the slave（read ／ write）
General purpose register within the slave（read ／ write）○○○

Fetch a status word and an event counterA status word, an event counter, a message count anda ﬁeld of event bytes○○○

Digital output from the slave（read ／ write）
General purpose register within the slave（read ／ write）
Slave type ／ RUN status

○
○
○
○
○
○
○

Function code is not allowable for the slave
Address is not available within the slave
Data is not valid for the function

○
○
○
○
○

Loop back test
Reset the slave and clear all counters
Contents of the diagnostic data（2 bytes）
Delimiter character of ASCII message
Force the slave into Listen Only Mode

■ Exception Codes
CODE0102030405060708

NAME
Illegal Function
Illegal Data Address
Illegal Data Value
Slave Device Failure
Acknowledge
Slave Device Busy
Negative Acknowledge
Memory Parity Error■ Diagnostic Subfunctions
CODE0001020304

NAME
Return Query Data
Restart Comm. Option
Return Diagnostic Register
Change Input Delimiter Character
Force Slave to Listen Only Mode

http://www.m-system.co.jp/CX-NE1仕様書NS-A542 Rev.2 Page 3/7

形式：CX-NE1
Modbus I／O割付Coil（0X）
Input（1X）

Input Register（3X）
Holding Register（4X）

ADDRESS1 〜 10241025
1 〜 1024
1025 〜 1040
1041 〜 1056
1057 〜 1072
1 〜 256
257 〜 768
1 〜 256
257 〜 768

DATA TYPE

I
FI
F

DATA
Digital output（接点出力）
出力切換信号
Digital input（接点入力）
カード情報
異常情報
データ異常情報
Analog Input（アナログ入力）
Analog Input（アナログ入力）
Analog output（アナログ出力）
Analog output（アナログ出力）■ DATA TYPE
I ：Int 0 〜 10000（0 〜 100%）
F ：Floating
注）上記以外のアドレスにはアクセスしないで下さい。誤動作の原因になります。
①カード情報各カードの装着（有無）状態を示します。
カードが装着されている場合、対応するビットが1 、未装着（未実装）の場合、 0となります。

②異常情報
各カードの異常を示します。
・CX □− TS8、CX □− RS8 の入力がバーンアウト
・CX □− DA16A の入力電源が異常、または未接続
・CX □− YS4 の出力電流が異常（負荷未接続など）
上記の状態が発生した場合、対応するビットが 1 となります。
③データ異常情報
各入力カードの入力値が -15% 以下または 115% 以上の場合、対応するビットが1 となります。

④出力切換信号出力カードに対して、メイン、サブのどちらの設定を有効にするかを設定します。
出力切換信号（メイン）1

出力切換信号（サブ）
00

1

1

100

http://www.m-system.co.jp/

動 作
メインの設定が有効
入出力カードの RUN 表示ランプが赤色点灯
サブの設定が有効
入出力カードの RUN 表示ランプが緑色点灯
メインの設定が有効
入出力カードの RUN 表示ランプが橙色点灯
出力不可
入出力カードの RUN 表示ランプが消灯

CX-NE1仕様書

NS-A542 Rev.2 Page 4/7

形式：CX-NE1
伝送データ
本体側面のディップスイッチにより、各入出力カードの伝送データ数（占有エリア）を設定することができます。
例えば、下記のように設定した場合
スロット 14スロット 24スロット 34スロット 41スロット 51スロット 61スロット 7
1
入出力データは次のように割付けられます。
ADDRESS
Input Register（3X） 1 〜 4、257 〜 264
Holding Register（4X） 5 〜 8、265 〜 272
9 〜 12、273 〜 280
13、281 〜 282
14、283 〜 284
15、285 〜 286
16、287 〜 288

カード位置
スロット 1スロット 2スロット 3スロット 4スロット 5スロット 6スロット 7

Coil（0X）
Input（1X）

ADDRESS1 〜 6465 〜 128
129 〜 192
193 〜 208
209 〜 224
225 〜 240
241 〜 256

カード位置
スロット 1
スロット 2
スロット 3
スロット 4
スロット 5
スロット 6
スロット 7（注）Coil（0X）、Input（1X）の割付は、伝送データ数（占有エリア）が 1 または 4 の場合には、伝送データ数を 16 倍したアドレスを割付けます。伝送データ数が 8 または16 の場合には、強制的に 64（4 × 16）のアドレスを割付けます。

入出力データ■カード情報、異常情報、データ異常情報
150Card 1（スロット 1）
Card 2（スロット 2）
Card 3（スロット 3）
・・・
Card 16（スロット 16）
各スロットの入出力カードの有無および異常を示します。

■アナログデータ（形式：CX□－SV8、YV8、DS4、YS4など）
150

16ビットのバイナリデータ
基本的に、各カードで設定されている入出力レンジの0〜100%を0〜10000のバイナリ（2進）で示します。
-15〜0%の負の値は2の補数で示します。

http://www.m-system.co.jp/

CX-NE1仕様書

NS-A542 Rev.2 Page 5/7

形式：CX-NE1■アナログデータ（形式：CX□－RS8、TS8）150

16ビットのバイナリデータ
基本的に、温度単位が摂氏（℃）の場合には10倍した整数部を示します。例えば、25.5℃の場合は 255 がデータとなります。
また、温度単位が華氏（゜F）の場合には整数部がそのままデータとなります。例えば、135.4゜Fの場合は 135 がデータとなります。
負の値は2の補数で示します。

■16点用接点データ（形式：CX□－DA16、DC16など）
150

入力 1（出力 1）
入力 2（出力 2）
入力 3（出力 3）・・・
入力16（出力16）
0：OFF
1：ON

外形寸法図（単位：mm）・端子番号図

13027.5

位置決めガイド
回転軸56126.26ーM3
端子ねじ4

http://www.m-system.co.jp/

1093

端子カバー

CX-NE1仕様書

NS-A542 Rev.2 Page 6/7

形式：CX-NE1
ブロック図・端子接続図
IPアドレス
表示 設定用ロータリ
スイッチ
ランプ

Modbus／TCP RJ-45モジュラジャック
RUN ＋ 1
RUN − 4

縁路制御回路Ethernet
表示ランプ

通信回路
各種設定用
ディップスイッチ

電源回路

23

内部通信バスコネクタ

RUN接点出力

絶回

内部電源

5

ステレオジャック

6●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承下さい。
●ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認下さい。
●本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取り下さい。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧下さい。
お問合わせ先ホットライン：0120-18-6321

http://www.m-system.co.jp/

CX-NE1仕様書NS-A542 Rev.2 Page 7/7