木造軸組外壁

ＥＸ－Ｋ１５－ＰＳ付加
アイジー金属サイディング仕様

３０分防火構造 国土交通大臣認定 ＰＣ０３０ＢＥ－３８２６（１）ＰＣ０３０ＢＥ－３８２６（３）標準施工指導書[令和３年３月版]

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１５-ＰＳ付加
アイジー金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０２０－１

安全で確実に設計・施工をしていただくために乾式耐火遮音壁を、集合住宅（マンション等）の戸境壁等として施工する場合は“特例基準「消防法施行令第２９条の４」”に基づいた総務省令第４０号、その細目を定めた消防予第１８８号および第５００号通知内容を遵守する義務があります。
その第５００号通知には施工条件として、「施工管理体制が整備されている場合に限る」と明記されております。
「施工管理体制が整備されている場合に限る」とは、① 乾式壁の施工方法━メーカーが作成した施工仕様書等により明確とされていること。
② 施工現場における指導・監督等━メーカーが実施する技術研修を修了した者が選任されていること。
③ 施工状況の確認等━自主検査による確認が行われ、かつその結果が保存されていること。
の要件が整っていることです。
「標準施工指導書」が①にあたるものとなります。
②につきましては、「耐火・遮音システムの施工管理」を徹底するため、《タイガー耐火遮音構造施工研究会》
またはそれに準ずる組織で、現場施工を想定した実技研修などの技術研修を実施し、研修修了者には修了証<ライセンス>を授与する制度を確立しております。
上記は、施工現場で乾式戸境壁の耐火性能を確保するために施工管理体制を整備することを目的としており、この考え方は戸境壁以外の外壁防火壁を施工する際にも必要であることから、この「標準施工指導書」の内容に従い確実に施工することとします。
その他
１．この「標準施工指導書」は、必ず施工前に注意深く読み、よく理解してください。
２．この「標準施工指導書」はこの施工全般にわたって、いつでも確認できるように保管してください。

［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１５-ＰＳ付加
アイジー金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０２０－２目 次

１．総 則
１－１ 適用範囲
１－２ 周知徹底
１－３ 施
工
１－４ 報
告
２．安全対策３．タイガーボードの荷姿、運搬、保管
３－１ 荷
姿
３－２ 運
搬
３－３ 保
管
３－４ 残材処理、清掃
４．SF-ガルスパン JF の荷姿、運搬、保管
４－１ 荷
姿
４－２ 運
搬
４－３ 保
管
４－４ 残材処理、清掃
５．材 料
５－１ 主構成材料
５－２ 副構成材料
６．施工要領６－１ 標準施工手順
６－２ 施工要領
７．検 査
７－１ 自主検査
７－２ 立合い検査
８．認定書
防火構造
９．水平断面図［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１５-ＰＳ付加
アイジー金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０２０－３① 総 則
１－１ 適用範囲
この標準施工指導書は、
木造軸組外壁 ＥＸ－Ｋ１５－ＰＳ付加 アイジー金属サイディング仕様について適用する。
木造軸組外壁 ＥＸ－Ｋ１５－ＰＳ付加 アイジー金属サイディング仕様
３０分防火構造 国土交通大臣認定 ＰＣ０３０ＢＥ－３８２６（１）（中空部充てん断熱材なし仕様）
ＰＣ０３０ＢＥ－３８２６（３）（中空部充てん断熱材あり仕様）
水平断面図【中空部に充てん断熱材を挿入した場合の壁構造】
SF-ガルスパンJF (15mm厚)
タイガーＥＸボード (9.5mm厚)

透湿防水シート

500以内

500以内

105～

横胴縁 (幅45mm)

9.5～

172～

9.5
15～
18～
15～

ポリスチレンフォーム板

中間柱 (45mm×105mm)

グラスウール
間柱 (27mm×105mm)

防湿気密シート
タイガーボード (9.5mm厚)
柱 (105mm×105mm)※本書の図面寸法値は、各部材の公称寸法を記載しております。
１－２ 周知徹底
木造軸組外壁 ＥＸ－Ｋ１５－ＰＳ付加 アイジー金属サイディング仕様の施工に際しては、この標準施工指導書、
吉野石膏（株）の「タイガーＥＸボード９.５㎜耐力壁【３仕様木造軸組構法】」標準施工指導書およびアイジー工業（株）の「アイジーサイディング施工説明書 新築用」にて事前に説明会、その他の方法で、作業員全員に周知徹底を図る。
１－３ 施工
施工業者は、この標準施工指導書、吉野石膏（株）の「タイガーＥＸボード９.５㎜耐力壁【３仕様木造軸組構法】」
標準施工指導書およびアイジー工業（株）の「アイジーサイディング施工説明書 新築用」によって、正確、確実に施工しなければならない。この標準施工指導書、吉野石膏（株）の「タイガーＥＸボード９.５㎜耐力壁【３仕様
木造軸組構法】」標準施工指導書およびアイジー工業（株）の「アイジーサイディング施工説明書 新築用」に明記されていない事項、または疑義が生じた場合は、吉野石膏（株）およびアイジー工業（株）と協議し、施工方法を検討する。
１－４ 報告施工業者は、工事が完了した時点で建設元請業者の監督員に報告し、検査を受ける。

［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１５-ＰＳ付加
アイジー金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０２０－４② 安全対策
現場の作業は、安全を第一とし、各人が各々自覚した行動をとり、もし危険のある段取りや安全管理が徹底出来ない場合は、作業を中止してでも全員一体となって、安全管理を最優先し、最後まで無事故で工事を完了させることを基本とする。
《タイガーボードの注意》＊指定の用途以外にご使用の場合は性能を保証いたしかねます。
＊タイガーＥＸボードなどを施工する際の切断作業では集塵などに留意し、防塵カッターや集塵丸鋸などを使用してください。また、サンディングなどの作業で発生する粉塵に対しては、防塵マスクや安全メガネを着用してください。
＊在庫の際、積層段数が多いと荷くずれの危険があります。
＊タイガーＥＸボードなどの廃材、梱包材および洗浄排水の処理については、環境公害とならないようにご注意ください。
《SF-ガルスパン JF の注意》
＊指定の張り方向以外では使用しないでください。
＊現場加工時、鋼板の切断面に生じたバリは取り除いてください。怪我をするおそれがあります。
＊真夏の日射が強いときは、表面鋼板の温度が高くなり、火傷のおそれがありますのでご注意ください。
＊SF-ガルスパン JF を安全に使用・取り扱いをするため、安全データシート（ＳＤＳ）を事前にご確認ください。
ＳＤＳは、アイジー工業（株）のホームページに掲載しております。

［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１５-ＰＳ付加
アイジー金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０２０－５③ タイガーボードの荷姿、運搬、保管
３－１ 荷姿
保管荷姿は、通常、タイガーＥＸボード（９.５㎜）で８０枚、タイガーボード（９.５㎜）で１６０枚、タイガー
ボード（１２.５㎜）で１２０枚を１山としてある。
３－２ 運搬タイガーＥＸボードなどの搬入は､建設元請業者の監督員との打ち合わせにより、現場の搬入計画に基づいて行う。
３－３ 保管
(１) 荷くずれ、角欠けがないように均等に置く。
(２) 傾斜面、墨出し部には置かない。
(３) 凸凹面や水漏れ部には置かない。上階から漏水の恐れがある場合や屋外の場合は、あらかじめシートなどでタイガーＥＸボードなどが濡れないように養生する。
(４) タイガーＥＸボードなどの保管は、波打ち、そりがでないように下図のように、高さのそろった台上にボードの縁が台からはみ出ないようにすること。また、各山の一番上のボードは裏面を上面とすること。タイガ
ーＥＸボードなどを屋外で保管する場合は、必ずパレット積みとすること。

①
捨て板

②

パレット

(５) ２段積みなどを行う場合は、台木の位置を１段目と２段目でそろえること。
(６) タイガーＥＸボードなどを踏み台にしないこと。
３－４ 残材処理、清掃
タイガーＥＸボード、その他の残材は、あらかじめ決められている指定場所に毎日清掃し、集積しておく。

［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１５-ＰＳ付加
アイジー金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０２０－６④ SF-ガルスパン JF の荷姿、運搬、保管
４－１ 荷姿
保管荷姿は、通常、SF-ガルスパン JF（１５㎜）で６枚を１ケースとしてある。
４－２ 運搬(１) SF-ガルスパンJF の搬入は、建設元請業者の監督員との打ち合わせにより、現場の搬入計画に基づいて行う。
(２) １ケースあるいは開梱した本体を手で持つ際には、小端立てにして運んでください。運搬に必要な人数は
長さ６ｍ未満は２人以上、６ｍ以上は３人以上を目安にしてください。
(３) ロープの締め付けが強すぎると SF-ガルスパン JF の破損につながるおそれがありますので、過度の締め付けを避けるとともに角部には当て板を入れてください。
(４) 長尺品は現場の状況により配送できない場合がありますのでご注意ください。
４－３ 保管
(１) 荷くずれがないように均等に置く。
(２) 傾斜面、墨出し部には置かない。
(３) 屋外に保管する際は、パレットあるいは、台木の上に合板を重ねた水平面に置き、さらに防水シートなどで覆ってください。
(４) SF-ガルスパン JF の上に人が乗ったり重量物を載せたりしないでください。
４－４ 残材処理、清掃
SF-ガルスパン JF、その他の残材は、あらかじめ決められている指定場所に毎日清掃し、集積しておく。
＊SF-ガルスパン JF の荷姿、運搬、保管などの詳細はアイジー工業（株）の「アイジーサイディング施工説明書 新築用」に従ってください。

［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１５-ＰＳ付加
アイジー金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０２０－７⑤ 材 料
５－１ 主構成材料
５－１－１ 屋外側被覆材
両面ボード用原紙張せっこう板
商品名：タイガーＥＸボード ( 以下ＥＸボードと称する )(１) 規格 不 燃ＮＭ－４１２７(２) 寸法厚 さ
９.５㎜
大きさ(標準) ９１０㎜×３,０３０㎜(３) 性能比 重
１.０±０.１
含水率３％以下
５－１－２ 内装材
せっこうボード(ＧＢ－Ｒ)
商品名：タイガーハイクリンボード、タイガーボード ( 以下ＴＢと称する )(１) 規格 準不燃ＱＭ－９８２８、ＪＩＳ Ａ ６９０１
不 燃ＮＭ－８６１９、ＪＩＳ Ａ ６９０１
(２) 寸法厚 さ
９.５，１２.５㎜
大きさ(標準) ９１０㎜×１,８２０，２,４２０㎜(３) 性能比 重
０.６５以上
含水率３％以下
化粧せっこうボード(ＧＢ－Ｄ)
商品名：タイガーハイクリンボード（アートタイプ） ( 以下ＨＣＡと称する )(１) 規格 準不燃ＱＭ－９８２４、ＪＩＳ Ａ ６９０１
不 燃ＮＭ－０１２８、ＪＩＳ Ａ ６９０１
(２) 寸法厚 さ
９.５，１２.５㎜
大きさ(標準) ９１０㎜×１,８２０，２,４２０㎜(３) 性能比 重
０.７（ＱＭ－９８２４）
０.７２±０.０７２（ＮＭ－０１２８）
含水率
３％以下

［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１５-ＰＳ付加
アイジー金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０２０－８

シージングせっこうボード(ＧＢ－Ｓ)
商品名：タイガー防水ボード ( 以下ＢＴＢと称する )(１) 規格 準不燃ＱＭ－０８９８、ＪＩＳ Ａ ６９０１
(２) 寸法厚 さ
９.５，１２.５㎜
大きさ(標準) ９１０㎜×１,８２０，２,４２０㎜(３) 性能比 重
０.７２±０.０７
含水率
３％以内
シージングせっこうボード(ＧＢ－Ｓ)
商品名：タイガー不燃防水ボード ( 以下ＦＢＴＢと称する )(１) 規格 不燃ＮＭ－９６３９、ＪＩＳ Ａ ６９０１
(２) 寸法厚 さ
１２.５㎜
大きさ(標準) ９１０㎜×１,８２０㎜(３) 性能比 重
０.７０＋０.０７
含水率３％以内※当壁構造を省令準耐火構造とする場合は、１２.５㎜厚ＴＢ、１２.５㎜厚ＨＣＡ、１２.５㎜厚ＦＢＴＢを使用してください。９.５㎜厚ＴＢ、９.５㎜厚ＨＣＡ、９.５，１２.５㎜厚ＢＴＢは、省令準耐火構造に該当しません。
詳細は、住宅金融支援機構編著の「木造住宅工事仕様書」、（一社）石膏ボード工業会の「木造軸組工法及び枠組壁工法に化粧せっこうボード又はシージングせっこうボードを用いた省令準耐火構造の住宅特記仕様
書」をご確認ください。
※１２.５㎜厚ＴＢを用いて屋内側の耐力壁とする場合には、耐力壁の大臣認定に従ってください。
※９.５㎜厚ＴＢ、９.５，１２.５㎜厚ＨＣＡ、９.５，１２.５㎜厚ＢＴＢ、１２.５㎜厚ＦＢＴＢは、耐力面材に該当しません。

［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１５-ＰＳ付加
アイジー金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０２０－９５－１－３ 外装材
金属サイディング
商品名：SF-ガルスパン JF(１) 規格 準不燃ＱＭ－０９９６、不燃ＮＭ－５１３８（表面側性能）(２) 寸法厚 さ
１５㎜
大きさ(標準) ３９６㎜×３,０００，４,０００㎜※特注長さ対応できる商品もありますので、アイジー工業（株）の最新版の総合カタログをご確認ください。
※金属サイディング（SF-ガルスパン JF）は、縦張り限定となります。
※胴縁は、横胴縁限定となります。
５－１－４ 柱ＪＡＳ規格に適合する構造用集成材または構造用製材など
－１０５㎜以上×１０５㎜以上
５－１－５ 中間柱（継手間柱）
ＪＡＳ規格に適合する構造用集成材または構造用製材など
－４５㎜以上×１０５㎜以上
５－１－６ 間柱ＪＡＳ規格に適合する構造用集成材または構造用製材など
－２７㎜以上×１０５㎜以上
５－１－７ 外張り断熱材
ポリスチレンフォーム板
規格：ＪＩＳ Ａ ９５１１またはＪＩＳ Ａ ９５２１
密度４０kg/m3 以下、厚さ１５～１００mm
５－１－８ 充てん断熱材（必要に応じて挿入する場合には下記のものを使用する）
グラスウール
規格：ＪＩＳ Ａ ６３０１、ＪＩＳ Ａ ９５０４またはＪＩＳ Ａ ９５２１
密度１０kg/m3 以上、厚さ１２mm 以上［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１５-ＰＳ付加
アイジー金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０２０－１０

５－２ 副構成材料
５－２－１ 受材（胴つなぎ）（必要に応じて使用する場合には下記のものを使用する）(１) 屋外側受材（胴つなぎ）
ＪＡＳ規格に適合する構造用製材または下地用製材など
－６０㎜以上×４５㎜以上※当防火認定では屋外側受材（胴つなぎ）は認定上必須ではありません。ただし、ＥＸボードを耐力壁とし、横目地を設ける場合は、耐力認定上、屋外側受材（胴つなぎ）の寸法は －６０㎜以上
×４５㎜以上となります。
(２) 屋内側受材（胴つなぎ）
ＪＡＳ規格に適合する構造用製材または下地用製材など
－２７㎜以上×２７㎜以上※当防火認定では屋内側受材（胴つなぎ）は認定上必須ではありません。
５－２－２ 屋外側横胴縁
ＪＡＳ規格に適合する構造用製材、造作用製材、下地用製材など
SF-ガルスパン JF の一般部
幅４５㎜以上×厚さ１８㎜以上
SF-ガルスパン JF の横目地部
幅９０㎜以上×厚さ１８㎜以上※SF-ガルスパン JF は縦張り限定となります。
※胴縁は横胴縁限定となります。
５－２－３ 筋かい（必要に応じて使用する場合には下記のものを使用する）
木材または鋼材など※当防火認定では筋かいは認定上必須ではなく、仕様の規定もありません。よって、その種類は自由に選択できると考えておりますが、上記のものも含めてあらかじめ指定確認検査機関などに必ずご確認ください。
５－２－４ 透湿防水シート
ＪＩＳ Ａ ６１１１に規定する「透湿防水シート」厚さ１.０㎜以内のもの。
５－２－５ 防湿気密シート
外被材なしのグラスウール(裸品)を使用する場合には必ず下記のものを使用する。外被材付きのグラスウール
を使用する場合には必要に応じて下記のものを使用する。
ＪＩＳ Ａ ６９３０に規定する「住宅用プラスチック系防湿フィルム」など厚さ０.２mm 以内のもの。
※当防火認定では防湿気密シートは認定上必須ではありませんが、耐久性の観点から室内側に防湿層が必要です。
外被材付きのグラスウールを使用しない場合には、室内側に防湿気密シートを必ず使用してください。

［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１５-ＰＳ付加
アイジー金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０２０－１１

５－２－６ 釘・タッピンねじ・ステープルなど(１) ＥＸボードの留め付け用釘ＮＺ５０（φ２.７５㎜×５０㎜）(２) ＴＢ、ＨＣＡ、ＢＴＢ、ＦＢＴＢの留め付け用タッピンねじ：鋼製またはステンレス製
９.５㎜厚ＴＢ、ＨＣＡ、ＢＴＢの留め付け用タッピンねじ
φ３.０㎜以上×２５㎜以上※ ９.５㎜厚ＴＢ、ＨＣＡおよびＢＴＢは、耐力面材に該当しません。
１２.５㎜厚ＴＢ、ＨＣＡ、ＢＴＢ、ＦＢＴＢの留め付け用タッピンねじ φ３.０㎜以上×２８㎜以上※ １２.５㎜厚ＴＢを耐力壁として使用する場合には、耐力壁の大臣認定に従ってください。
※ １２.５㎜厚ＨＣＡ、ＢＴＢおよびＦＢＴＢは、耐力面材に該当しません。
(３) 外張り断熱材（ポリスチレンフォーム板）の留め付け用タッピンねじ・釘：鋼製またはステンレス製（外張り断熱材の留め付け用にはブチルゴムテープ、アクリルテープも使用可能）
タッピンねじ φ２.６㎜以上×２０㎜以上
釘 φ１.４㎜以上×１９㎜以上(４) 胴縁の留め付け用タッピンねじ・釘：鋼製またはステンレス製
タッピンねじ φ３.０㎜以上×６５㎜以上
Ｎ７５(φ３.４０㎜×７５㎜）以上
Ｓ７５(φ３.４０㎜×７５㎜）以上(５) SF-ガルスパン JF 留め付け用タッピンねじ・釘：ステンレス製<本体実部留め付け用>
タッピンねじφ３.５㎜以上×３２㎜以上
スクリュー釘 φ２.１５㎜以上×３８㎜以上<本体表面留め付け用>
タッピンねじφ２.５㎜以上×４０㎜以上
スクリュー釘φ２.４㎜以上×４５㎜以上(６) 受材（胴つなぎ）留め付け用釘
２－Ｎ９０（小口打ちの場合）
２－Ｎ７５（斜め打ちの場合）(７) ステープル：鋼製またはステンレス製
外張り断熱材への透湿防水シートの留め付け用ステープル
幅１０㎜以上×長さ１０㎜以上（外張り断熱材への透湿防水シートの留め付け用にはブチルゴムテープ、アクリルテープまたはスプレ
ーのりも使用可能）
防湿気密シートの留め付け用ステープル
幅１０㎜以上×長さ６㎜以上
充てん断熱材取り付け用ステープル
幅１０㎜以上×長さ６㎜以上(８) 両面テープ
外張り断熱材への透湿防水シートの留め付け用ブチルゴムテープまたはアクリルテープ
厚さ１㎜以内×幅５０㎜以内（外張り断熱材への透湿防水シートの留め付け用にはステープルまたはスプレーのりも使用可能）［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１５-ＰＳ付加
アイジー金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０２０－１２ＢＡ

５－２－７ SF-ガルスパン JF 横目地部役物（SF-ガルスパン JF の横目地部に下記のものを使用する。
）（１）中間水切り
商品名：水切１５Ｓ
アイジー工業品番：MZ1-□□□※□□□は色によって異なりますので、アイジー工業(株)の最新版の総合カタログをご確認ください。
材質：ガルバリウム鋼板
寸法および断面形状
厚さ０.３５mm、Ａ：５５mm、Ｂ：３０㎜、Ｃ：１０㎜、Ｄ：１５㎜、長さ３,０３０mm

ＣＤ（２）スターター
商品名：縦用スターター１５
アイジー工業品番：ST12-□□□※□□□は色によって異なりますので、アイジー工業(株)の最新版の総合カタログをご確認ください。
材質：ガルバリウム鋼板
寸法および断面形状
厚さ０.３５mm、Ａ：２０㎜、Ｂ：２０.５㎜、Ｃ：８㎜、Ｄ：３３mm、長さ３,０３０mm

Ａ

Ｃ Ｄ

Ｅ

Ｂ
※土台部、下屋見切り部に積雪の影響のある地域では、アルミ縦用スターター１５をご検討ください。
５－２－８ スプレーのり
外張り断熱材への透湿防水シートの留め付け用スプレーのり
スチレンブタジエンゴム系接着材など（透湿防水シートの留め付け用にはステープルも使用可能）［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１５-ＰＳ付加
アイジー金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０２０－１３

５－２－９ SF-ガルスパン JF の上下接合部および、SF-ガルスパン JF と開口部などとの取合部の処理材（必要に応じて処理する場合に下記のものを使用する）（１）シーリング材
商品名：エコシーリング
アイジー工業品番：STR2-□□□※□□□は色によって異なりますので、アイジー工業(株)の最新版の総合カタログをご確認ください。
材質：変成シリコーン系（２）バックアップ材
商品名：パッキン材Ｄ
アイジー工業品番：CP5-000
材質：発泡ポリエチレン系
５－２－１０ 内装材継目部の処理材（必要に応じて継目処理などをする場合には下記のものを使用する）(１) ジョイントコンパウンド（パテ）「タイガーＵライト」、「タイガーＦライト」、「タイガーＳＰライト」、「タイガーライト」、「タイガーＶシールパテ」、「タイガーＧＬパテ」、「タイガーＵＰパテ」、「タイガーＦトップパテ」、「タイガーＳＰパテ」、「タイガーパテ」、「タイガージョイントセメント」（吉野石膏製）など(２) ジョイントテープ「タイガージョイントテープ」、「タイガーＧファイバーテープ」など［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１５-ＰＳ付加
アイジー金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０２０－１４⑥ 施工要領６－１ 標準施工手順
６－１－１ 屋外側
ＥＸボードの張り付け↓
土 台 水 切 の 取 り 付 け （防火認定上の構成材料に含まれません） ※１↓
外 張 り 断 熱 材 (ポリスチレンフォーム板)の 取 り 付 け↓
透 湿 防 水 シ ー トの 張 り 付 け↓
横 胴 縁 の 取 り 付 け ※１↓
SF-ガルスパン JF の 張 り 付 け ※１↓
継 目 部 そ の 他 の 処 理 ※１※

下地組は、吉野石膏（株）の「タイガーＥＸボード９.５㎜耐力壁【３仕様木造軸組構法】」標準施工指導書に従ってください。
※１ アイジー工業（株）の「アイジーサイディング施工説明書 新築用」に従ってください。

６－１－２ 屋内側
充 て ん 断 熱 材 の 取 り 付 け （防火認定上必須の材料ではありません）↓
防湿気密シートの張り付け↓
内装材の張り付け↓
継 目 部 そ の 他 の 処 理 （防火認定上必須の処理ではありません）↓
仕 上 げ （防火認定上必須の処理ではありません）［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１５-ＰＳ付加
アイジー金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０２０－１５

６－２ 施工要領
６－２－１ ＥＸボードの張り付け(１) 耐力壁にする場合、「タイガーＥＸボード９.５㎜耐力壁【３仕様木造軸組構法】」標準施工指導書に基づいて張り付ける。
(２) 壁倍率を必要としない場合、釘（ＮＺ５０）の間隔は、７６～２００㎜とする。
(３) 横目地を設ける場合は、土台と梁などの間の寸法３ｍあたり１本とする。
※釘頭がＥＸボード表面と面一になるように､自動釘打ち機のエアー圧を調整し､試打後に釘打ちしてください。また、樹種毎にエアー圧を調整してください。

ＥＸボード＜釘めり込み概略図＞※自動釘打ち機で打ち込み不足が生じた場合、ハンマーなどで釘頭がＥＸボード表面と面一になるように留め付けてください。
※ＥＸボードは、仮留めの状態で放置せず、必ず所定の釘打ちを完了させてください。
６－２－２ 屋外側土台水切の取り付け
土台水切を墨出ししたＥＸボードに取り付ける。
６－２－３ 外張り断熱材（ポリスチレンフォーム板）の取り付け(１) ＥＸボードの上に外張り断熱材をタッピンねじ、くぎ、ブチルゴムテープなどを用いて取り付ける。
(２) 外張り断熱材同士の目地部は、すき間のないように互いに突き付け張りとする。
(３) 外張り断熱材同士の目地部は必要に応じて、気密テープなどで処理する。
６－２－４ 屋外側透湿防水シートの張り付け(１) 透湿防水シートは、横張りとし、下から上へ張る。
(２) 透湿防水シートは、連続させてすき間が生じないように調整しながら、外張り断熱材にステープルまたは両面テープで留め付ける。ステープルの間隔は、縦方向では３００㎜以内、横方向では４５５㎜以内、その他の部位は、たるみ、シワとならないように３,０００㎜以内で留め付ける。両面テープの間隔は、
縦または横方向に４５５㎜以上で留め付ける。
(３) 透湿防水シートの継目部の重ね代は、縦方向では９０～２００㎜、横方向では１５０～２００㎜とする。
横方向の重ね代は、外張り断熱材の目地と重ならないように横方向にステープル２本または両面テープで留め付ける。
６－２－５ 屋外側横胴縁の取り付け(１) 胴縁は、横胴縁とし、SF-ガルスパン JF の一般部は幅４５㎜以上、上下接合部は幅９０㎜以上を用いる。
(２) 横胴縁は、取り付け間隔を５００㎜以内とし、柱、間柱および中間柱の位置に釘などで５００㎜以内の間隔で留め付ける。

［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１５-ＰＳ付加
アイジー金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０２０－１６

６－２－６ 屋外側 SF-ガルスパン JF の張り付け(１) 先付け部材(水切１５Ｓ、出隅下地１５Ｎなど)を釘などを用いて約１,０００mm の間隔で胴縁に留め付ける。土台部には縦用スターター１５などを約１,０００mm の間隔で釘などを用いて胴縁に留め付ける。
(２) SF-ガルスパン JF を縦用スターター１５などに差し込み、実部には釘などを用いて鉛直方向５００mm
以内、水平方向３９６㎜以内の間隔で横胴縁に留め付ける。２枚目以降は縦用スターター１５に差し込
み、実部同士をすき間が生じないように差し込んで同様に釘などを用いて胴縁に留め付ける。張り始めと張り終わりの端部はSF-ガルスパンJF 表面から釘などを用いて鉛直方向５００mm 以内の間隔で胴縁に留め付ける。１段目の SF-ガルスパン JF の上端部にパッキン材Ｄを貼り付ける。
(３) ２段目以降は、SF-ガルスパン JF 横目地部に水切１５Ｓと縦用スターター１５を取り付けてから、（２）と同様に SF-ガルスパン JF を胴縁に留め付ける。
(４) 捨てシーリングを充てん後、後付け部材(３Ｍ出隅キャップ１５－２５など)をベース材にはめ込む。
(５) SF-ガルスパン JF と水切１５Ｓや縦用スターター１５、止縁との取合部にはシーリング材を充てんする。
※詳細はアイジー工業（株）の「アイジーサイディング施工説明書 新築用」をご確認ください。
６－２－７ 屋外側 SF-ガルスパン JF 接合部などの処理
SF-ガルスパン JF の上下接合部および、SF-ガルスパン JF と開口部などとの取合部は、アイジー工業（株）の「アイジーサイディング施工説明書 新築用」に従って処理する。
６－２－８ 充てん断熱材の取り付け（必要に応じて挿入する場合に限る）(１) 屋外側のＥＸボードを施工後、中空部に断熱材を挿入し、必要に応じてステープルを用いて仮留めする。
外被材付きのグラスウールを用いる場合は耳部を柱、間柱および中間柱の室内側の見付面にステープルで約２００㎜の間隔で留め付ける。
(２) 断熱材は、柱、間柱および中間柱との間にすき間が生じないように充てんする。
６－２－９ 防湿気密シートの張り付け
外被材なしのグラスウール(裸品)を使用する場合には必須、外被材付きのグラスウールを使用する場合には必要に応じて使用する。
(１) 防湿気密シートは、横張りとする。
(２) 防湿気密シートは、連続させてすき間が生じないように調整しながら、柱などにステープルで留め付ける。ステープルの間隔は、シートの継目部および上下端部では２００～３００㎜、その他の部位は、たるみ、シワとならないように３,０００㎜以内で留め付ける。
(３) 防湿気密シートの継目部の重ね代は、３０～２００㎜とする。

［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１５-ＰＳ付加
アイジー金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０２０－１７

６－２－１０ 屋内側ＴＢ、ＨＣＡ、ＢＴＢ、ＦＢＴＢの張り付け(１) ＴＢ、ＨＣＡ、ＢＴＢ、ＦＢＴＢは、縦張りまたは横張りとする。
(２) ＴＢ、ＨＣＡ、ＢＴＢ、ＦＢＴＢは、柱、間柱、中間柱または受材などにタッピンねじで留め付ける。
ＴＢ、ＨＣＡ、ＢＴＢ、ＦＢＴＢのタッピンねじの間隔は、３００㎜以内とする。ただし、ＴＢ、
ＨＣＡ、ＢＴＢ、ＦＢＴＢの周辺部は必ず間柱以外の柱、中間柱、受材または胴つなぎなどに留め付ける。
(３) ねじ頭は、ＴＢ、ＨＣＡ、ＢＴＢ、ＦＢＴＢの表面より軽く凹ませる。
(４) ＴＢ、ＨＣＡ、ＢＴＢ、ＦＢＴＢの目地部は、すき間のないように互いに突き付け張りとする。
(５) 横目地を設ける場合は、土台と梁などの間の寸法３ｍあたり１本とする。
※１２.５㎜厚ＴＢを耐力壁とする場合には、耐力壁の大臣認定に従ってください。
※１２.５㎜厚ＴＢを用いて省令準耐火構造とする場合は、住宅金融支援機構編著の「木造住宅工事仕様書」に従ってください。
※１２.５㎜厚ＨＣＡおよび１２.５㎜厚ＦＢＴＢを用いて省令準耐火構造とする場合は、（一社）石膏ボード工業会の「木造軸組工法及び枠組壁工法に化粧せっこうボード又はシージングせっこうボードを用いた省令準耐火構造の住宅特記仕様書」に従ってください。
６－２－１１ ＴＢなどの継目部などの処理（必要に応じて処理する場合に限る）
ＴＢなどの継目部などは、ジョイントテープ「タイガージョイントテープ」、「タイガーＧファイバーテープ」とジョイントコンパウンド（パテ）「タイガーＵライト」、「タイガーＦライト」、「タイガーＳＰライト」、「タイガーライト」、「タイガーＶシールパテ」、「タイガーＧＬパテ」、「タイガーＵＰパテ」、「タイガーＦトップパテ」、「タイガーＳＰパテ」、「タイガーパテ」、「タイガージョイントセメント」などを用いて仕上げる。
６－２－１２ 屋内側仕上げ（必要に応じて処理する場合に限る）
ペイント、壁装材貼り、吹付けなどで仕上げる。

［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１５-ＰＳ付加
アイジー金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０２０－１８

６－２－１３ その他設計、施工上の留意点(１) この「標準施工指導書」は、必ず施工前に注意深く読み、よく理解してください。
(２) この「標準施工指導書」は、この施工全般にわたって、いつでも確認できるように保管してください。
(３) この「標準施工指導書」は、認定書の中から推奨する材料を明記してあります。この「標準施工指導書」に明記していない認定範囲の材料を用いる場合、認定番号ＰＣ０３０ＢＥ－３８２６（１）、ＰＣ０３０
ＢＥ－３８２６（３）の認定書に記載してある材料に限定されます。
(４) ＥＸボードを耐力壁とする場合は、柱の寸法は１０５㎜角以上、中間柱および間柱の見込み寸法は１０５㎜以上となります。留め付けピッチ、その他条件は、認定番号ＦＲＭ－０５３４－１、ＦＲＭ－
０５９４、ＦＲＭ－０５９９の耐力壁認定書に従ってください。
(５) １２.５㎜厚ＴＢを用いて屋内側の耐力壁とする場合には、耐力壁の大臣認定に従ってください。
(６) ９.５㎜厚ＴＢ、９.５，１２.５㎜厚ＨＣＡ、９.５，１２.５㎜厚ＢＴＢ、１２.５㎜厚ＦＢＴＢは、耐力面材に該当しません。
(７) 当壁構造を省令準耐火構造とする場合は、１２.５㎜厚ＴＢ、１２.５㎜厚ＨＣＡ、１２.５㎜厚ＦＢＴＢを使用してください。９.５㎜厚ＴＢ、９.５㎜厚ＨＣＡ、９.５,１２.５㎜厚ＢＴＢは、省令準耐火構造に該当しません。詳細は、住宅金融支援機構編著の「木造住宅工事仕様書」、（一社）石膏ボード工業会の「木造軸組工法及び枠組壁工法に化粧せっこうボード又はシージングせっこうボードを用いた省令準耐火構造の住宅特記仕様書」をご確認ください。
(８) ＥＸボードは、仮留めの状態で放置せず、必ず所定の釘打ちを完了させてください。
(９) ＥＸボードの施工後は、速やかに透湿防水シートを施工してください。
（１０）雨天時の屋外側の施工は、避けてください。
（１１）雨天後の屋外側の施工は、事前に施工完了箇所が充分に乾燥していることを確認してから行ってください。
（１２）当壁構造に開口部を設置する際は、建築地域の条件に従ってください。
（１３）当防火認定では、SF-ガルスパン JF は縦張りに限定されます。
（１４）防蟻および防腐処理された横胴縁を用いる場合は、施工中に雨水にさらされないよう、速やかに SF-ガル
スパン JF を施工するか養生をしてください。
（１５）防湿気密シートは防火認定上、必須ではありませんが、耐久性の観点から室内側に防湿層が必要です。
外被材付きのグラスウールを使用しない場合には、室内側に防湿気密シートを必ず使用してください。
（１６）筋かいは防火認定上必須ではなく、仕様の規定もありません。よって、その種類は自由に選択できると考えておりますが、＜５－２－３ 筋かい＞に記載のものも含めてあらかじめ指定確認検査機関などに必ずご確認ください。
（１７）当壁構造での曲面壁の設計・施工はできません。

［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１５-ＰＳ付加
アイジー金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０２０－１９⑦ 検 査
７－１ 自主検査
７－１－１ 屋外側

工 程

ＥＸボードの張り付け

外張り断熱材の
取り付け

項 目

要 点

方 法

目 地

すき間
種 類

スケールなど箱の表示など間 隔

スケールなど外張り断熱材

種 類

梱包材の
表示など

透湿防水シート

厚 さ

スケールなど継 目

重ね代

スケールなどサイズ

スケールなど間 隔

スケールなど

種 類

箱の表示など厚 さ

スケールなど１.０㎜以内幅

スケールなど５０㎜以内

間 隔

スケールなど４５５㎜以上シワ・たるみ厚 さ

目 視
スケールなど幅

スケールなど

胴部径
長 さ
間 隔
種 類
間 隔
種 類
間 隔

箱の表示などスケールなどスケールなど箱の表示などスケールなど箱の表示などスケールなどシワ・たるみがないこと
１８㎜以上
SF-ガルスパン JF 一般部
４５㎜以上
SF-ガルスパン JF 上下接合部
９０㎜以上
３.０㎜以上
６５㎜以上
５００㎜以内Ｎ７５以上
５００㎜以内Ｓ７５以上
５００㎜以内釘

ステープル
透湿防水シートの
張り付け
両面テープ

状 態

胴 縁

横胴縁の取り付け

タッピンねじ鉄丸釘
ステンレス鋼釘

基

準

管理方式

すき間がないことＮＺ５０（耐力壁とする場合）
耐力壁の認定仕様に従っていること（耐力壁としない場合）
７６～２００㎜
ＪＩＳ Ａ ９５１１または
ＪＩＳ Ａ ９５２１
ポリスチレンフォーム板
密度４０kg/m3 以下
厚さ１５～１００㎜
１.０㎜以内縦方向９０～２００㎜
横方向１５０～２００㎜
幅１０㎜以上、長さ１０㎜以上
縦方向 ３００㎜以内
横方向 ４５５㎜以内
ブチルゴムテープまたはアクリルテープ

ﾁｪｯｸ検査［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１５-ＰＳ付加
アイジー金属サイディング仕様 標準施工指導書
工 程SF-ガルスパン JF
の張り付け

項 目
SF
ガ
ル
ス
パ
ン
JF
本
体
実
部
留
め
付
け
用
SF
ガ
ル
ス
パ
ン
JF
本
体
表
面
留
め
付
け
用

横
目
地
接
合
部

要 点

方 法

胴部径
長 さ

箱の表示などスケールなど間 隔

スケールなど胴部径
長 さ

箱の表示などスケールなど間 隔

スケールなど胴部径
長 さ

箱の表示などスケールなど間 隔

スケールなど胴部径

箱の表示など２.４㎜以上長 さ

スケールなど４５㎜以上

間 隔

スケールなどSF-ガルスパン JF の留め付け間隔：
鉛直方向５００㎜以内

タッピンねじスクリュー釘タッピンねじスクリュー釘役物

横目地接合部
中間水切＋
スターター

Ｂ－０２０－２０

品 名
・
品 番
品 名
・
品 番
仕 様

箱の表示

箱の表示

目 視

基

準

管理方式

３.５㎜以上３２㎜以上
SF-ガルスパン JF の留め付け間隔：
鉛直方向５００㎜以内
水平方向３９６㎜以内
役物の留め付け間隔：
約１,０００mm
２.１５㎜以上
３８㎜以上
SF-ガルスパン JF の留め付け間隔：
鉛直方向５００㎜以内
水平方向３９６㎜以内
役物の留め付け間隔：
約１,０００mm
２.５㎜以上
４０㎜以上
SF-ガルスパン JF の留め付け間隔：
鉛直方向５００㎜以内

ﾁｪｯｸ検査水切１５Ｓ
アイジー工業品番：
MZ1-□□□
縦用スターター１５
アイジー工業品番：
ST12-□□□
SF-ガルスパン JF と水切１５Ｓ､SF-ガルスパン JF と縦用スタータ
ー１５との取合部にシーリング材が充てんされていること※□□□は色によって異なりますので、アイジー工業（株）の最新版の総合カタログをご確認ください。

［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１５-ＰＳ付加
アイジー金属サイディング仕様 標準施工指導書
工 程

項 目
役
物

SF-ガルスパン JF
の張り付け

土
台
部
・
下
屋
見
切
り
部
取
合
部
の
処
理
材

土台部・下屋見切り部
中間水切＋
スターター

シーリング材

バックアップ材

Ｂ－０２０－２１

要 点

方 法

品 名
・
品 番

箱の表示

水切１５Ｓ
アイジー工業品番：
MZ1-□□□

箱の表示

縦用スターター１５
アイジー工業品番：
ST12-□□□
または
アルミ縦用スターター１５
アイジー工業品番：
RF16-□□□

品 名
・
品 番

品 名
・
品 番
充てん
品 名
・
品 番
仕様

箱の表示
目 視
箱の表示
目 視

基

準

管理方式

ﾁｪｯｸ検査エコシーリング
アイジー工業品番：
STR2-□□□
すき間がないことパッキン材Ｄ
アイジー工業品番：CP5-000
1 段目の SF-ガルスパン JF の上端部に貼り付けられていること※□□□は色によって異なりますので、アイジー工業（株）の最新版の総合カタログをご確認ください。
７－１－２ 屋内側

工 程

中空部断熱材の取付け

防湿気密シートの
張り付け

項 目

要 点

方 法

断熱材

種 類

梱包材の
表示など

挿 入
防湿気密シート
継 目

すき間
厚 さ
重ね代
サイズ
間 隔
シワ・たるみ
目違い
すき間
胴部径

目 視
スケールなどスケールなどスケールなどスケールなど目 視
スケールなどスケールなど箱の表示など長さ

スケールなど間 隔

スケールなど

ステープル
状 態
突き付け
目 地

ＴＢの張り付けタッピンねじ基準

管理方式

ＪＩＳ Ａ ６３０１、
ＪＩＳ Ａ ９５０４または
ＪＩＳ Ａ ９５２１
グラスウール
密度１０kg/m3 以上
厚さ１２㎜以上
すき間がないこと０.２㎜以内
３０～２００㎜
幅１０㎜以上、長さ６㎜以上
２００～３００㎜
シワ・たるみがないこと
２.０㎜以内すき間がないこと３.０㎜以上(９.５㎜)
２５㎜以上(１２.５㎜)
２８㎜以上
３００㎜以内ﾁｪｯｸ検査７－２ 立合い検査
立会い検査は、建設元請業者の監督員の指示に基づいて行う。

［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１５-ＰＳ付加
アイジー金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０２０－２２

認定書＜防火構造＞（中空部充てん断熱材なし仕様）［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１５-ＰＳ付加
アイジー金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０２０－２３

認定書＜防火構造＞（中空部充てん断熱材あり仕様）［令和３年３月版］