第 7 条：発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止
＜目 次＞
1.

基本方針
1.1 要求事項の整理
1.2 適合のための基本方針
2. 追加要求事項に対する適合方針
2.1 区域管理
2.1.1 物理的障壁による区画
2.1.2 出入管理
2.2 探知施設
2.3 通信連絡設備
2.4 持込み確認
2.5 不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）への対応
3. 別添
別添 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉
運用，手順説明資料
発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止

1. 基本方針
1.1 要求事項の整理
発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止について，設置許可基準規則第 7条及び技術基準規則第 9 条において，追加要求事項を明確化する（第 1 表）。

7 条－1

7 条－2

備 考

六号において同じ。）を防止するための設備を設けな 五号において同じ。）を防止するため、適切な措置をければならない。
講じなければならない。

工場等には、発電用原子炉施設への人の不法な侵入、 工場等には、発電用原子炉施設への人の不法な侵入、 【追加要求事項】
発電用原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有す 発電用原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷 る物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正 するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する アクセス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成十一年法律第百二十八号）第二条第四項 法律（平成十一年法律第百二十八号）第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。第二十四条第 に規定する不正アクセス行為をいう。第三十五条第技術基準規則第 9 条（発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止）設置許可基準規則第 7 条及び技術基準規則第 9 条 要求事項

設置許可基準規則
第 7 条（発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の
防止）

第1表

1.2 適合のための基本方針
発電用原子炉施設への人の不法な侵入を防止するための区域を設定し，核物質防護対策として，その区域を人の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁によって区画して，巡視，監視等を行うことにより，侵入防止及び出入管理を行うことができる設計とする。
また，探知施設を設け，警報，映像等を集中監視するとともに，核物質防護措置に係る関係機関等との通信連絡を行うことができる設計とする。さらに，防護された区
域内においても，施錠管理により，発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムへの不法な侵入を防止する設計とする。
発電用原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持込み（郵便物等による発電所外からの爆発物及び有害物質の持込みを含む。）を防止するため，核物質防護対策として，持込み点検を行うことができる設計とする。
不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を防止するため，核物質防護対策として，発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムが，電気通信回線を通じた不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を受けることがないように，当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断する設計とする。
発電用原子炉施設への人の不法な侵入等を防止するため，核物質防護対策として，「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき核物質防護管理者を選任し，所長の下，核物質防護管理者が核物質防護に関する業務を統一的に管理する体制を整備する。人の不法な侵入等が行われるおそれがある場合又は行われた場合に備え，核物質防護に関する緊急時の対応体制を整備する。核物質防護に関する緊急時の組織体制を第 1 図に示す。
【説明資料（2.1～2.5：7 条-3～6）】
2.

追加要求事項に対する適合方針

2.1 区域管理
2.1.1 物理的障壁による区画
特定核燃料物質の防護のための区域（以下，「防護区域」という。），その外周に周辺防護区域，さらにその外周に立入制限区域を設定し，区域の境界を物理的障壁により区画しており，人が侵入することを防止している。
防護区域の境界は，鉄筋コンクリート造りその他の堅固な障壁としている。
また，周辺防護区域及び立入制限区域の境界には人が容易に侵入できないよう柵等を設置している。
実用炉規則第 91 条第 2 項第 1 号，第 2 号，第 3 号

7 条－3

2.1.2 出入管理

実用炉規則第 91 条第 2 項第 5 号，第 6 号
2.2 探知施設

実用炉規則第 91 条第 2 項第 4 号，第 8 号，第 11 号，第 12 号，第 22 号
2.3 通信連絡設備

実用炉規則第 91 条第 2 項第 22 号

7 条－4

2.4 持込み確認
防護区域，周辺防護区域及び立入制限区域の出入口において，発電用原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持込み（郵便物等による発電所外からの爆発物及び有害物質の持込みを含む。）が行われないように持込み点検を行う。

実用炉規則第 91 条第 2 項第 8 号
2.5 不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）への対応
不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）に対しては，発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムが，電気通信回線を通じて妨害行為又は破壊行為を受けることがないように，電気通信
回線を通じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断する措置を講じている。

実用炉規則第 91 条第 2 項第 18 号，第 19 号
：防護上の観点から公開できません。

7 条－5

組織
組織

構成
【原子力防災管理者】
○所長

本部長

【原子力防災管理者代行】○原子力安全センター所長○ユニット所長 他

核物質防護管理者

原子炉主任技術者（各号炉）

任務

本部長の代行

安全監督担当統括組織
計画班（1～5 号炉）
計画班（6，7 号炉）
保安班

1～5 号
統括

号機班（1～5 号炉）○放射線安全部長

他

構成○第一運転管理部運転評
価Ｇ 他○第二運転管理部運転評
価Ｇ 他○放射線安全Ｇ 他○第一運転管理部発電Ｇ
他

7 条－6

号機班（6 号炉）

○第二運転管理部発電Ｇ
他

復旧班（6 号炉）

○直営作業Ｇ 他

号機班（7 号炉）

○第二運転管理部発電Ｇ
他

復旧班（7 号炉）

○直営作業Ｇ 他

対外対応統 通報班
括立地・広報班
資材班
総務統括
総務班
組織

初期消火対応運転員（各号炉）○行政Ｇ 他○報道Ｇ 他○資材Ｇ 他○防護管理Ｇ 他
構成【運転操作指揮】
○当直長
○当直副長
○運転員

第1図

任務

○直営作業Ｇ 他

7 号統括

任務

構成

復旧班（1～5 号炉）

6 号統括

自衛消防隊

○原子炉主任技術者

組織

計画・
情報統括

構成
○初期消火班（消防車隊）○警備員○消火班（専任）任務
原子炉安全に関する技術
支援・助言

原子力防災組織の統括管理

法律に基づき選任し，国へ届け 核 物 質 防 護 に 関 す る
出た者
業務の統一的な管理

組織

構成

核物質防護に関する緊急時の体制図

作業者の安全確保

任務
事故拡大防止対策の検討
等
事故拡大防止対策の検討
等
被ばく管理・汚染管理等
事故拡大防止に必要な運転上の措置等
応急復旧計画の立案と措置等事故拡大防止に必要な運転上の措置等
応急復旧計画の立案と措置等事故拡大防止に必要な運転上の措置等
応急復旧計画の立案と措置等
社外関係機関への通報・連絡等
マスコミ対応等資材調達及び輸送等
避難誘導，警備等
任務

発電所施設の保安維持等

別添

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉

運用，手順説明資料
発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止

第7条

発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止設置許可基準
不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成十一年法律第百二十八号）第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。第二十四条第六号において同じ。）を防止するための設備を設けなければならない。
発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報シ
ステム※
不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を防止するための設備を設けなければならない。

不審者の侵入の防止

電気通信回線のアクセス遮断

7 条－別添－1

不正アクセスを防ぐための物理的対策

不正アクセスを防ぐための人的対策

不審者の侵入防止に係る物理的対策

不審者の侵入防止に係る人的対策○電気通信回線のアクセス遮断に係る設計（安全保護回路）○電気通信回線のアクセス遮断に係る設計（上記以外）○許可されていない機器の接続防止○電気通信回線のアクセス遮断措置に係る手順及び教育○日常点検，定期点検及び必要時の補修○平常時の警備体制○核物質防護上の緊急時の体制○特定核燃料物質防護教育○柵や鉄筋コンクリート壁等による防護○探知施設による集中監視○通信連絡設備の設置○施錠管理○侵入防止及び出入管理・防護区域，周辺防護区域及び立入制限区域の設定・侵入防止及び出入管理に係る手順及び教育・人及び車両の監視等の侵入防止及び出入管理・物品の持込み点検・警備員による監視及び巡視○核物質防護措置に係る関係機関等との通信連絡
○日常点検，定期点検及び必要時の補修○平常時の警備体制○核物質防護上の緊急時の体制○特定核燃料物質防護教育：工認（基本設計方針，添付書類）：核物質防護規定（下位文書含む。）

7 条－1

※

核物質防護措置として，
実用炉規則に規定

運用，手順に係る運用対策等（設計基準）
設置許可基準対象条文

対象項目

区分

電気通信回線のアクセス遮断

運用・手順
体制
保守管理
教育・訓練

第7条

不審者の侵入防止

運用対策等
・アクセス遮断措置に係る手順・平常時の警備体制
・核物質防護上の緊急時の体制
・日常点検，定期点検及び必要時の補修
・特定核燃料物質防護教育
・アクセス遮断措置に係る教育・侵入防止及び出入管理

7 条－別添－2

発電用原子炉施設への人の不法な侵入等－防護区域，周辺防護区域及び立入制限区域の設定の防止－侵入防止及び出入管理に係る手順
運用・手順※核物質防護対策として実施－人及び車両の監視等の侵入防止及び出入管理－物品の持込み点検－警備員による監視及び巡視・核物質防護措置に係る関係機関等との通信連絡

体制
保守管理
教育・訓練

・平常時の警備体制
・核物質防護上の緊急時の体制
・日常点検，定期点検及び必要時の補修
・特定核燃料物質防護教育
・侵入防止及び出入管理に係る教育

7 条－2

第８条：火災による損傷の防止＜目次＞
1. 基本事項
1.1. 要求事項の整理
2. 追加要求事項に対する適合性
2.1. 火災区域及び火災区画の設定
2.2. 火災防護計画を策定するための方針
2.2.1. 火災発生防止に係る設計方針
2.2.1.1. 火災発生防止対策
2.2.1.2. 不燃性材料又は難燃性材料の使用
2.2.1.3. 自然現象による火災の発生防止
2.2.2. 火災の感知及び消火に係る設計方針
2.2.2.1. 火災感知設備
2.2.2.2. 消火設備
2.2.2.3. 自然現象の考慮
2.2.2.4. 消火設備の破損，誤作動又は誤操作
2.2.3. 火災の影響軽減のための対策
2.2.3.1. 安全機能を有する構築物，系統及び機器の重要度に応じた火災の影響軽減のための対策
2.2.3.2. 火災影響評価
2.3 個別の火災区域又は火災区画における対策の設計方針
3. 別添
3.1. 火災による損傷の防止（別添資料－１）柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 火災防護について
3.2. 運用，手順説明資料（別添資料－２）火災による損傷の防止
3.3. 現場確認プロセス（別添資料－３）柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉
等価時間算出プロセスについて

火災防護に係る1. 基本事項
1.1. 要求事項の整理
火災による損傷の防止について，設置許可基準規則第 8 条及び技術基準規則
第 11 条において，追加要求事項を明確化する（表 1）。

8 条-1

表1

設置許可基準規則第 8 条及び技術基準規則第 11 条

要求事項

設置許可基準規則第 8 条

技術基準規則第 11 条

（火災による損傷の防止）（火災による損傷の防止）

設計基準対象施設は、火災により発設計基準対象施設が火災によりその安全性が損なわれないよう、次に掲げ

追加要求

電用原子炉施設の安全性が損なわれる措置を講じなければならない。

事項

ないよう、火災の発生を防止するこ

一火災の発生を防止するため、次の措置を講ずること。

とができ、かつ、早期に火災発生を

イ発火性又は引火性の物質を内包する系統の漏えい防止その他の措置を講感知する設備（以下「火災感知設備」

ずること。

という。）及び消火を行う設備（以下ロ安全施設（設置許可基準規則第二条第二項第八号に規定する安全施設を「消火設備」といい、安全施設に属いう。以下同じ。）には、不燃性材料又は難燃性材料を使用すること。たするものに限る。）並びに火災の影響だし、次に掲げる場合は、この限りでは無い。

を軽減する機能を有するものでなけ

8 条-2

ればならない。

（１）安全施設に使用する材料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代替材料」という。）である場合（２）安全施設の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、安全施設における火災に起因して他の安全施設
において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合
ハ避雷設備その他の自然現象による火災発生を防止するための設備を施設すること。
ニ水素の供給設備その他の水素が内部に存在する可能性がある設備にあっては、水素の燃焼が起きた場合においても発電用原子炉施設の安全性を損なわないよう施設すること。
ホ放射線分解により発生し、蓄積した水素の急速な燃焼によって、発電用原子炉施設の安全性を損なうおそれがある場合には、水素の蓄積を防止する措置を講ずること。

備考

設置許可基準規則第 8 条

技術基準規則第 11 条

（火災による損傷の防止）（火災による損傷の防止）

備考

二火災の感知及び消火のため、次に掲げるところにより、早期に火災発生を感知する設備（以下「火災感知設備」という。）を施設すること。
イ火災と同時に発生すると想定される自然現象により、その機能が損なわれることがないこと。

8 条-3

２消火設備（安全施設に属するもの

ロ消火設備にあっては、その損壊、誤作動又は誤操作が起きた場合におい追加要求に限る。）は、破損、誤作動及び誤操ても発電用原子炉施設の安全性が損なわれることがないこと。

事項

三火災の影響を軽減するため、耐火性能を有する壁の設置その他の延焼を変更なし作が起きた場合においても発電用原子炉を安全に停止させるための機能を損なわないものでなければならない。

－

防止するための措置その他の発電用原子炉施設の火災により発電用原子（ただし、防火壁

炉を停止する機能が損なわれることがないようにするための措置を講ず

及びその他の措置

ること。

を明確化）

2. 追加要求事項に対する適合性
設計基準対象施設は，火災により発電用原子炉施設の安全性を損なうことのないよう，火災防護対策を講じる設計とする。火災防護対策を講じる設計を行うに当たり，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するための安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する区域を火災区域及び火災区画に，
放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設置する
区域を火災区域に設定する。設定する火災区域及び火災区画に対して，火災の発生防止，火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる設計とする。
火災防護対策を講じる設計とするための基本事項を，以下の「2.1.(1) 火災
区域及び火災区画の設定」から「2.1.(6) 火災防護計画」に示す。
【別添資料 1-資料 1（2.1.）】
2.1. 火災区域及び火災区画の設定(1) 火災区域及び火災区画の設定
原子炉建屋，タービン建屋，廃棄物処理建屋，コントロール建屋，圧力抑制室プール水サージタンク設置区域，固体廃棄物貯蔵庫，焼却炉建屋及び使用済燃料輸送容器保管建屋の建屋内の火災区域は，耐火壁によって囲まれ，他の区域と分離されている建屋内の区域を，「(2) 安全機能を有する構築物，
系統及び機器」において選定する機器等の配置も考慮して設定する。
火災の影響軽減の対策が必要な，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するための安全機能を有する構築物，系統及び機器並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域は，
3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁として，3 時間耐火に設計上必要なコン
クリート壁厚である 123mm より厚い 140mm 以上の壁厚を有するコンクリート
壁並びに 3 時間耐火に設計上必要なコンクリート厚である 219mm より厚い床，
天井又は火災耐久試験により 3 時間以上の耐火能力を有することを確認した
耐火壁（強化石膏ボード，貫通部シール，防火扉，防火ダンパ，天井デッキスラブ）により隣接する他の火災区域と分離するよう設定する。
屋外の火災区域は，他の区域と分離して火災防護対策を実施するために，「(2) 安全機能を有する構築物，系統及び機器」において選定する機器等を設置する区域を，火災区域として設定する。
また，火災区画は，建屋内及び屋外で設定した火災区域を系統分離，機器の配置状況に応じて分割して設定する。
【別添資料 1-資料 1（2.1.），資料 3】
8 条-4

(2) 安全機能を有する構築物，系統及び機器
発電用原子炉施設は，火災によりその安全性が損なわれることがないように，適切に火災防護対策を講じる設計とする。火災防護対策を講じる対象として重要度分類のクラス 1，クラス 2 及び安全評価上その機能を期待するクラス 3 に属する構築物，系統及び機器を設定する。
その上で，上記構築物，系統及び機器の中から原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するための構築物，系統及び機器並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を抽出し，火災の発生防止，火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる。
その他の設計基準対象施設は，消防法，建築基準法，日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防護対策を講じる設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.）】(3) 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，
系統及び機器
設計基準対象施設のうち，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」に基づき，発電用原子炉施設において火災が発生した
場合に，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な以下の機能を確保するための構築物，系統及び機器を「原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系統及び機器」として選定する。
①

原子炉冷却材圧力バウンダリ機能②

過剰反応度の印加防止機能③

炉心形状の維持機能④

原子炉の緊急停止機能⑤

未臨界維持機能⑥

原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能⑦

原子炉停止後の除熱機能⑧

炉心冷却機能⑨

工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能⑩

安全上特に重要な関連機能⑪

安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能⑫

事故時のプラント状態の把握機能⑬

制御室外からの安全停止機能【別添資料 1-資料 1（2.1.），資料 2，資料 3】
8 条-5

(4) 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器
設計基準対象施設のうち，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」に基づき，発電用原子炉施設において火災が発生した場合に，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確保するために必要な以下の構築物，系統及び機器を，「放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築
物，系統及び機器」として選定する。ただし，「発電用軽水型原子炉施設の安
全機能の重要度分類に関する審査指針」における緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能のうち，気体廃棄物処理設備エリア排気モニタについては，設計基準事故時の監視機能であることから，その重要度を踏まえ，「放
射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器」として選定する。
①

放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮蔽及び放出低減機能②

原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていないものであって，放射性物質を貯蔵する機能③

使用済燃料プール水の補給機能④

放射性物質放出の防止機能⑤

放射性物質の貯蔵機能【別添資料 1-資料 1（2.1.）】(5) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル(2)から(4)にて抽出された設備を発電用原子炉施設において火災が発生した場合に，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能，及び放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確保するために必要な火災防護対象設備を，火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルとして選定する。選定した火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルについては，各設
備の重要度並びに環境条件に応じて火災防護対策を講じる設計とする。
(6) 火災防護計画
発電用原子炉施設全体を対象とした火災防護対策を実施するため，火災防護計画を策定する。火災防護計画には，計画を遂行するための体制，責任の所在，責任者の権限，体制の運営管理，必要な要員の確保及び教育訓練，火災から防護すべき安全機能を有する構築物，系統及び機器，火災発生防止のための活動，火災防護設備の保守点検及び火災情報の共有，火災防護を適切に実施するための対策並びに火災発生時の対応といった火災防護対策を実施するために必要な手順等について定めるとともに，発電用原子炉施設の安8 条-6

全機能を有する構築物，系統及び機器については，火災の発生防止，火災の早期感知及び消火並びに火災の影響軽減の 3 つの深層防護の概念に基づき，必要な火災防護対策を行うことについて定める。重大事故等対処施設については，火災の発生防止，並びに火災の早期感知及び消火を行うことについて定める。その他の発電用原子炉施設については，消防法，建築基準法，日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防護対策を行うことについて定める。
外部火災については，安全施設を外部火災から防護するための運用等について定める。
【別添資料 1-資料 1（2.1.）】
2.2. 火災防護計画を策定するための方針
2.2.1. 火災発生防止に係る設計方針
2.2.1.1. 火災発生防止対策
発電用原子炉施設の火災の発生防止については，発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域又は火災区画に対する火災の発生防止対策を講じるほか，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉に対する対策，発火源への対策，水素ガスに対する換気及び漏えい検出対策，放射線分解等により発生する水素ガスの蓄積防止対策，並びに電気系統の過電流による過熱及び焼損の防止対策等を講じる設計とする。
具体的な設計を「2.2.1.1.(1) 発火性又は引火性物質」から「2.2.1.1.(6)
過電流による過熱防止対策」に示す。
安全機能を有する機器等に使用するケーブルも含めた不燃性材料又は難燃性材料の使用についての具体的な設計について「2.2.1.2. 不燃性材料又は難燃性材料の使用」に，落雷，地震等の自然現象による火災発生の防止の具体的な設計について「2.2.1.3. 自然現象への対策」に示す。
【別添資料 1-資料 1（2.1.1.）】(1) 発火性又は引火性物質
発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災
区域又は火災区画には，以下の火災の発生防止対策を講じる設計とする。
ここでいう発火性又は引火性物質としては，消防法で定められている危険物のうち「潤滑油」及び「燃料油」，並びに高圧ガス保安法で高圧ガスとして定められている水素ガス，窒素ガス，液化炭酸ガス及び空調用冷媒等のうち，可燃性である「水素ガス」を対象とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.1.1.）】
8 条-7

a. 漏えいの防止，拡大防止
火災区域に対する漏えいの防止対策，拡大防止対策の設計について以下を考慮した設計とする。
(a) 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備
火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備は，溶接構造，シール構造の採用による漏えい防止対策を講じるとともに，堰を設置し，漏えいした潤滑油又は燃料油が拡大することを防止する設計とする。
(b) 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備
火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する機器は，溶接構造等による水素ガスの漏えいを防止する設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.1.1.）】
b. 配置上の考慮
火災区域に対する配置について，以下を考慮した設計とする。
(a) 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備
火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備の火災により，発電用原子炉施設の安全機能を損なわないよう，発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備と発電用原子炉施設の安全機能を有する構築物，系統及び機器
は，壁等の設置及び離隔による配置上の考慮を行う設計とする。
(b) 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備
火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備の火災により，発電用原子炉施設の安全機能を損なわないよう，発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備と発電用原子炉施設の安全機能を有する構築物，系統及び機器は，壁等の設置による配置上の考慮を行う設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.1.1.）】
c. 換気
火災区域に対する換気について，以下の設計とする。
(a) 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備
発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備を設置する火災区域を有する建屋等は，火災の発生を防止するために，原子炉区域・タービン区域送風機及び排風機等の空調機器による機械換
気を行う設計とする。また，屋外開放の火災区域（非常用ディーゼル
8 条-8

発電機軽油タンク区域，燃料移送系ポンプ区域及び非常用ディーゼル
発電機燃料移送系ケーブルトレンチ）については，自然換気を行う設計とする。
(b) 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備
発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備である蓄電池，
気体廃棄物処理設備，発電機水素ガス供給設備及び水素ガスボンベを設置する火災区域又は火災区画は，火災の発生を防止するために，以下に示すとおり，火災防護対象設備を設置する火災区域又は火災区画については非常用電源から給電される送風機及び排風機，それ以外の火災区域又は火災区画については非常用電源又は常用電源から給電される送風機及び排風機による機械換気を行う設計とする。
ⅰ. 蓄電池蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，機械換気を行うことによって，水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。
安全機能を有する蓄電池を設置する火災区域又は火災区画の換気設備は，非常用電源から給電される送風機及び排風機による機械換気を行う設計とする。それ以外の蓄電池を設置する火災区域
又は火災区画の換気設備は，非常用電源又は常用電源から給電される送風機及び排風機による機械換気を行う設計とし，全交流電源喪失時に送風機及び排風機が停止した場合は，送風機及び排風機が復帰するまで蓄電池を充電しない運用とする。
ⅱ. 気体廃棄物処理設備
気体廃棄物処理設備は，空気抽出器より抽出された水素ガスと酸素ガスの混合状態が燃焼限界濃度とならないよう，排ガス再結合器によって設備内の水素濃度が燃焼限界濃度である 4vol%以下となるよう設計する。加えて，気体廃棄物処理設備を設置する火災区域又は火災区画は，常用電源から給電される原子炉区域・タービン区域送風機及び排風機による機械換気を行うことによって，水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。
ⅲ. 発電機水素ガス供給設備
発電機水素ガス供給設備を設置する火災区域又は火災区画は，常用電源から給電される原子炉区域・タービン区域送風機及び排風機による機械換気を行うことによって，水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。
ⅳ. 水素ガスボンベ
格納容器内雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベを設置する火災区域又は火災区画は，常用電源から給電される原子炉区域・タ8 条-9

ービン区域送風機及び排風機による機械換気を行うことによって，水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。
発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を設置する火災
区域又は火災区画は，水素濃度が燃焼限界濃度以下の雰囲気となるよう
送風機及び排風機で換気されるが，送風機及び排風機は多重化して設置する設計とするため，動的機器の単一故障を想定しても換気は可能である。
【別添資料 1-資料 1（2.1.1.1.）】
d. 防爆
火災区域に対する防爆について，以下の設計とする。
(a) 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備
火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備は，「2.2.1.1.(1)a. 漏えいの防止，拡大防止」で示したように，溶接構造，シール構造の採用による潤滑油又は燃料油の漏えい防止対策を講じる設計とするとともに，万一，漏えいした場合を考慮し堰を設置することで，漏えいした潤滑油又は燃料油が拡大することを防止する設計とする。
なお，潤滑油又は燃料油が設備の外部へ漏えいしても，引火点は発
火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備を設置す
る室内温度よりも十分高く，機器運転時の温度よりも高いため，可燃性の蒸気となることはない。
また，燃料油である軽油を内包する設備を設置する火災区域又は火災区画については，軽油が設備の外部へ漏えいし，万一，可燃性の蒸気が発生した場合であっても，非常用電源より供給する耐震 S クラスの換気設備で換気していることから，可燃性の蒸気が滞留するおそれはない。
(b) 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備
火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備は，「2.2.1.1.(1)c. 換気」で示すように，機械換気により水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計とするとともに，以下に示す溶接構造等により水素ガスの漏えいを防止する設計とする。
・気体廃棄物処理設備
気体廃棄物処理設備の配管等は雰囲気への水素ガスの漏えいを考慮した溶接構造とし，弁グランド部から雰囲気への水素ガス漏えいの可能性のある弁は，雰囲気への水素ガスの漏えいを考慮しベロー
8 条-10ズ弁等を用いる設計とする。
・発電機水素ガス供給設備
発電機水素ガス供給設備の配管等は雰囲気への水素ガスの漏えいを考慮した溶接構造を基本とし，弁グランド部から雰囲気への水素ガス漏えいの可能性のある弁は，雰囲気への水素ガスの漏えいを考慮しベローズ弁等を用いる設計とする。
・水素ガスボンベ「2.2.1.1.(1)e. 貯蔵」に示す格納容器内雰囲気モニタ校正用水
素ガスボンベは，ボンベ使用時に作業員がボンベ元弁を開操作し，通常時は元弁を閉とする運用とする。
以上の設計により，「電気設備に関する技術基準を定める省令」第六十九条及び「工場電気設備防爆指針」で要求される爆発性雰囲気とはならないため，当該の設備を設ける火災区域又は火災区画に設置する
電気・計装品を防爆型とせず，防爆を目的とした電気設備の接地も必要としない設計とする。
なお，電気設備の必要な箇所には，「原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令」第十条，第十一条に基づく接地を施す設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.1.1.）】
e. 貯蔵
火災区域に設置される発火性又は引火性物質を内包する貯蔵機器については，以下の設計とする。
貯蔵機器とは供給設備へ補給するために設置する機器のことであり，安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域内の，発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油の貯蔵機器としては，非常用ディー
ゼル発電機燃料ディタンク及び軽油タンクがある。
非常用ディーゼル発電機燃料ディタンクについては，各非常用ディーゼ
ル発電機燃料ディタンクに対応した非常用ディーゼル発電機を 8 時間連続運転するために必要な量を貯蔵することを考慮した設計とする。軽油タンクについては，1 基あたり非常用ディーゼル発電機 2 台を 7 日間連続運転するために必要な量を貯蔵することを考慮した設計とする。
安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域内の，発火性又は引火性物質である水素ガスの貯蔵機器としては，格納容器内雰囲気
モニタ校正用水素ガスボンベがあり，これらのボンベは，運転上必要な量
8 条-11

を考慮し貯蔵する設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.1.1.）】(2) 可燃性の蒸気及び微粉の対策
火災区域に対する可燃性の蒸気又は可燃性の微粉の対策については，以下の設計とする。
発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備は，「2.2.1.1.(1)d. 防爆」に示すとおり，可燃性の蒸気が発生するおそれはない。
また，火災区域において有機溶剤を使用する場合は必要量以上持ち込まない運用とするとともに，可燃性の蒸気が滞留するおそれがある場合は，使用する作業場所において，換気，通風，拡散の措置を行うとともに，建屋の送風機及び排風機による機械換気により滞留を防止する設計とする。
さらに，火災区域には，「工場電気設備防爆指針」に記載される「可燃性粉じん（石炭のように空気中の酸素と発熱反応を起こし爆発する粉じん）」や「爆発性粉じん（金属粉じんのように空気中の酸素が少ない雰囲気又は二酸化炭素中でも着火し，浮遊状態では激しい爆発を生じる粉じん）」のよ
うな「可燃性の微粉を発生する設備」を設置しない設計とする。
以上の設計により，火災区域には可燃性の蒸気又は微粉を高所に排出するための設備を設置する必要はなく，電気・計装品を防爆型とする必要はない。
また，火災区域には金属粉や布による研磨機のように静電気が溜まるおそれがある設備を設置しない設計とする。なお，火災区域内で電気設備が必要な箇所には，「原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令」第十条，第十一条に基づく接地を施しており，静電気が溜まる
おそれはない。
【別添資料 1-資料 1（2.1.1.1.）】(3) 発火源への対策
発電用原子炉施設には，設備を金属製の筐体内に収納する等の対策を行い，設備外部に出た火花が発火源となる設備を設置しない設計とする。
また，発電用原子炉施設には高温となる設備があるが，高温部分を保温材で覆うことにより，可燃性物質との接触防止や潤滑油等可燃物の過熱防止を行う設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.1.1.）】
8 条-12

(4) 水素ガス対策
火災区域に対する水素ガス対策については，以下の設計とする。
発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を設置する火災
区域又は火災区画は，「2.2.1.1.(1)a. 漏えいの防止，拡大防止」に示す
ように，発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を溶接構造等とすることにより雰囲気への水素ガスの漏えいを防止するとともに，「2.2.1.1.(1)c. 換気」に示すように，機械換気を行うことによって水素濃度が燃焼限界濃度以下となるよう設計する。
蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，充電時において蓄電池から水素ガスが発生するおそれがあることから，当該区域又は区画に可燃物を持ち込まないこととする。また，蓄電池室の上部に水素濃度検出器を設置
し，水素ガスの燃焼限界濃度である 4vol%の 1/4 以下の濃度にて中央制御室に警報を発する設計とする。
また，以下の設備については水素濃度検出器とは別の方法にて水素ガスの漏えいを管理している。
気体廃棄物処理設備は，設備内の水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように設計するが，設備内の水素濃度については水素濃度計により中央制御室で常時監視ができる設計とし，水素濃度が上昇した場合には中央制御室に警報を発する設計とする。
発電機水素ガス供給設備は，水素ガス消費量を管理するとともに，発電
機内の水素純度，水素ガス圧力を中央制御室で常時監視ができる設計としており，発電機内の水素純度や水素ガス圧力が低下した場合には中央制御室に警報を発する設計とする。
格納容器内雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベを設置する火災区域又は火災区画については，通常時は元弁を閉とする運用とし，「2.2.1.1.(1)c.
換気」に示す機械換気により水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計することから，水素濃度検出器は設置しない設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.1.1.）】(5) 放射線分解等により発生する水素ガスの蓄積防止対策
放射線分解により水素ガスが発生する火災区域又は火災区画における，水素ガスの蓄積防止対策としては，社団法人火力原子力発電技術協会「BWR
配管における混合ガス（水素・酸素）蓄積防止に関するガイドライン（平成 17 年 10 月）」等に基づき，原子炉の安全性を損なうおそれがある場合には水素ガスの蓄積を防止する設計とする。蓄積防止対策の対象箇所については，ガイドラインに基づき選定したものである。
蓄電池により発生する水素ガスの蓄積防止対策としては，蓄電池を設置
8 条-13

する火災区域又は火災区画は，「2.2.1.1.(4) 水素ガス対策」に示すように，
機械換気を行うことによって水素濃度が燃焼限界濃度以下となるよう設計する。
【別添資料 1-資料 1（2.1.1.1.）】(6) 過電流による過熱防止対策
発電用原子炉施設内の電気系統の過電流による過熱の防止対策は，以下の設計とする。
電気系統は，送電線への落雷等外部からの影響や，地絡，短絡等に起因する過電流による過熱や焼損を防止するために，保護継電器，遮断器により故障回路を早期に遮断する設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.1.1.）】
2.2.1.2. 不燃性材料又は難燃性材料の使用
安全機能を有する構築物，系統及び機器に対しては，不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とし，不燃性材料又は難燃性材料が使用できない場合
は以下のいずれかの設計とする。
・不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するものを使用する設計とする。
・構築物，系統及び機器の機能を確保するために必要な不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するものの使用が技術上困難な場合であって，当該構築物，系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物，系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置を講じる設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.1.2.）】(1) 主要な構造材に対する不燃性材料の使用
安全機能を有する構築物，系統及び機器のうち，機器，配管，ダクト，
トレイ，電線管，盤の筐体及びこれらの支持構造物の主要な構造材は，火災の発生防止及び当該設備の強度確保等を考慮し，ステンレス鋼，低合金
鋼，炭素鋼等の金属材料，又はコンクリート等の不燃性材料を使用する設計とする。
また，ケーブルトレイ内のケーブルの固縛材は難燃性のものを使用する設計とする。内部溢水対策で使用している止水剤，止水パッキンについて
は，難燃性のものを使用する設計とする。
ただし，配管のパッキン類は，その機能を確保するために必要な不燃性8 条-14

材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するものの使用が技術上困難であるが，金属で覆われた狭隘部に設置し直接火炎にさらされることはなく，これにより他の安全機能を有する構築物，系統及び機器において火災が発生するおそれはないことから不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用する設計とする。また，金属に覆われたポンプ及び弁等の駆動部の潤滑油並びに金属に覆われた機器躯体内部に設置される電気配線は，発火した
場合でも，他の安全機能を有する構築物，系統及び機器に延焼しないことから，不燃性材料又は難燃性材料でない材料を使用する設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.1.2.）】(2) 変圧器及び遮断器に対する絶縁油等の内包安全機能を有する構築物，系統及び機器のうち，屋内の変圧器及び遮断器は可燃性物質である絶縁油を内包していないものを使用する設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.1.2.）】(3) 難燃ケーブルの使用安全機能を有する構築物，系統及び機器に使用するケーブルには，実証試験により自己消火性（UL 垂直燃焼試験）及び延焼性（IEEE383（光ファイバケーブルの場合は IEEE1202）垂直トレイ燃焼試験）を確認した難燃ケーブルを使用する設計とする。
ただし，一部のケーブルについては製造中止のため自己消火性を確認す
る UL 垂直燃焼試験を実施できない。このケーブルについては，UL 垂直燃
焼試験と同様の試験である ICEA 垂直燃焼試験の結果と，同じ材質のシースを持つケーブルで実施した UL 垂直燃焼試験結果より，自己消火性を確認す
る設計とする。
また，核計装ケーブルは，微弱電流又は微弱パルスを扱う必要があり，耐ノイズ性を確保するために高い絶縁抵抗を有する同軸ケーブルを使用す
る設計とする。放射線モニタケーブルについても，放射線検出のためには微弱電流又は微弱パルスを扱う必要があり，核計装ケーブルと同様に耐ノイズ性を確保するため，絶縁体に誘電率の低い架橋ポリエチレンを使用することで高い絶縁抵抗を有する同軸ケーブルを使用する設計とする。
これらのケーブルは，自己消火性を確認する UL 垂直燃焼試験は満足する
が，延焼性を確認する IEEE383 垂直トレイ燃焼試験の要求を満足することが困難である。
このため，核計装ケーブル及び放射線モニタケーブルは，火災を想定し
8 条-15

た場合にも延焼が発生しないよう，原子炉格納容器外については専用電線管に収納するとともに，電線管の両端は，電線管外部からの酸素供給防止を目的とし，耐火性を有するシール材を処置する設計とする。
耐火性を有するシール材を処置した電線管内は，外気から容易に酸素の供給がない閉塞した状態であるため，核計装ケーブル及び放射線モニタケーブルに火災が発生してもケーブルの燃焼に必要な酸素が不足し，燃焼の維持ができなくなるので，すぐに自己消火し，ケーブルは延焼しない。このため，専用電線管で収納し，耐火性を有するシール材により酸素の供給防止を講じた核計装ケーブル及び放射線モニタケーブルは，IEEE383 垂直
トレイ燃焼試験の判定基準を満足するケーブルと同等以上の延焼防止性能を有する。
一方，原子炉格納容器内の原子炉圧力容器下部における核計装ケーブル
は，周囲環境が極めて狭隘であり電線管に敷設すると曲げ半径を確保できないこと，機器点検時にケーブルを解線して機器を取り外す必要があることから，一部ケーブルを露出する設計とする。しかしながら，以下のとおり対策することによって，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能に影響が及ぶおそれはない。
・原子炉格納容器内は，通常運転中については窒素ガスを封入しており火災発生のおそれがないこと。
・原子炉の起動中において，原子炉格納容器内点検前に核計装ケーブルから火災が発生し火災感知設備が作動した場合は，速やかな消火活動が可能であること。また，原子炉格納容器内点検終了後から窒素ガス封入までの期間は制御棒全挿入状態とし，その期間は短期間であること。
・原子炉の冷温停止中及び起動中において，万一，核計装ケーブルから火災が発生した場合を考慮しても，火災が延焼しないように，核計装ケー
ブルの露出部分の長さは，ケーブルの曲げ半径の確保及び機器点検時の解線作業に影響のない範囲で極力短くし，周囲への火災の延焼を防止す
る設計とするとともに，当該ケーブルの周囲には自己消火性及び延焼性が実証された難燃ケーブルを敷設する設計とすること。
・原子炉格納容器下部に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油を内包する設備である，原子炉冷却材再循環ポンプ及び電動駆動制御棒駆動
機構の点検時に使用する点検装置は，通常時は電源を切る運用とし，点検装置の使用時には監視員を配置して万一，火災が発生しても速やかに消火を行うこと。
・原子炉格納容器下部に設置する常用系及び非常用系のケーブル，作業用
分電盤，中継端子箱，サンプポンプ等は，金属製の筐体に収納すること
8 条-16

で，火災の発生を防止する設計とすること。
・低温停止中及び起動中において火災が発生した場合には異なる種類の火
災感知設備で感知し，速やかな消火活動が可能であること。
・万一，起動中に核計装ケーブルから火災が発生した場合でも，核計装ケ
ーブルはチャンネルごとに位置的分散を図って設置しており他のチャン
ネルのケーブルが同時に延焼する可能性が低く，未臨界監視機能を確保できること。
・万一，起動中に核計装ケーブルから火災が発生し火災感知器が作動した
場合は，原子炉起動操作を中止し停止操作を行うこと。
【別添資料 1-資料 1（2.1.1.2.）】(4) 換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性材料の使用
安全機能を有する構築物，系統及び機器のうち，換気空調設備のフィル
タは，チャコールフィルタを除き「JIS L 1091（繊維製品の燃焼性試験方法）」又は「JACA No.11A（空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法指針（公益社団法人

日本空気清浄協会））」を満足する難燃性材料を使用する設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.1.2.）】(5) 保温材に対する不燃性材料の使用
安全機能を有する構築物，系統及び機器に対する保温材は，ロックウー
ル，ガラス繊維，ケイ酸カルシウム，パーライト，金属等，平成 12 年建設省告示第 1400 号に定められたもの，又は建築基準法で不燃性材料として認められたものを使用する設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.1.2.）】(6) 建屋内装材に対する不燃性材料の使用
安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する建屋の内装材は，ケイ酸カルシウム等，建築基準法で不燃性材料として認められたものを使用する設計とする。また，中央制御室の床のカーペットは，消防法施行規則
第四条の三に基づき，第三者機関において防炎物品の試験を実施し，防炎性能を有することを確認した材料を使用する設計とする。
一方，管理区域の床には耐放射線性及び除染性を確保すること，非管理区域の一部の床には防塵性を確保すること，原子炉格納容器内の床，壁には耐放射線性，除染性及び耐腐食性を確保することを目的として，コーテ
ィング剤を塗布する設計とする。このコーティング剤は，旧建設省告示第1231 号第 2 試験，米国 ASTM 規格 E84，建築基準法施行令第一条の六又は8 条-17

消防法施行令第四条の三に基づく難燃性が確認された塗料であること，不燃性材料であるコンクリート表面に塗布すること，加熱源を除去した場合
はその燃焼部が広がらないこと，原子炉格納容器内を含む建屋内に設置する安全機能を有する構築物，系統及び機器には不燃性材料又は難燃性材料を使用し周辺には可燃物がないことから，当該コーティング剤が発火した
場合においても他の構築物，系統又は機器において火災を生じさせるおそれは小さい。また，原子炉格納容器内に設置する原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系統及び機器は不燃性又
は難燃性の材料を使用し周辺には可燃物がない。
このため，耐放射線性，除染性，防塵性及び耐腐食性を確保するためにコンクリート表面及び原子炉格納容器内の床，壁に塗布するコーティング
剤には，旧建設省告示第 1231 号第 2 試験，米国 ASTM 規格 E84，建築基準法施行令第一条の六又は消防法施行令第四条の三に基づく難燃性が確認された塗料を使用する設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.1.2.）】
2.2.1.3. 自然現象による火災の発生防止
柏崎刈羽原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然現象としては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき事象を収集した。これらの事象のうち，発電所及びその周辺での発生可能性，安全施設への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間的余裕の観点から，発電用原子炉施設に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響及び生物学的事象を抽出した。
これらの自然現象のうち，津波，竜巻（風（台風）含む）及び地滑りについては，それぞれの現象に対して，発電用原子炉施設の安全機能が損なわれないように防護することで火災の発生を防止する設計とする。
生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により影響を受けない設計とする。
低温（凍結），降水，積雪及び生物学的事象のうちクラゲ等の海生生物の影響については，火災が発生する自然現象ではなく，火山の影響についても，火山から発電用原子炉施設に到達するまでに火山灰等が冷却されることを考慮すると，火災が発生する自然現象ではない。
したがって，落雷，地震について，これらの現象によって火災が発生しないように，以下のとおり火災防護対策を講じる設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.1.3.）】
8 条-18

(1) 落雷による火災の発生防止
発電用原子炉施設内の構築物，系統及び機器は，落雷による火災発生を防止するため，地盤面から高さ 20m を超える建築物には建築基準法に基づ
き「JIS A 4201 建築物等の避雷設備（避雷針）」に準拠した避雷設備（避雷針，接地網，棟上導体）の設置を行う設計とする。なお，これらの避雷設備は，基準地震動に対して機能維持可能な建屋又は主排気筒に設置する設計とする。
送電線については，架空地線を設置する設計とするとともに，「2.2.1.1.(6) 過電流による過熱防止対策」に示すとおり，故障回路を早期に遮断する設計とする。
【避雷設備設置箇所】
・原子炉建屋（棟上導体）
・タービン建屋（棟上導体）
・廃棄物処理建屋（棟上導体）
・主排気筒【別添資料 1-資料 1（2.1.1.2.）】(2) 地震による火災の発生防止安全機能を有する構築物，系統及び機器は，耐震クラスに応じて十分な支持性能をもつ地盤に設置するとともに，「実用発電用原子炉及びその附
属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第四条」に示す要求を満足するよう，「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に従い耐震設計を行う設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.1.2.）】
2.2.2. 火災の感知及び消火に係る設計方針
火災の感知及び消火については，安全機能を有する構築物，系統及び機器に対して，早期の火災感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。具体的な設計を「2.2.2.1 火災感知設備」から「2.2.2.4 消火設備の破損，誤動作又は誤操作」に示す。
このうち，火災感知設備及び消火設備が，地震等の自然現象に対して，火災感知及び消火の機能，性能が維持され，かつ，安全機能を有する構築物，
系統及び機器の耐震クラスに応じて，機能を維持できる設計とすることを「2.2.2.3. 自然現象の考慮」に示す。また，消火設備は，破損，誤動作又は誤操作が起きた場合においても，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するための機能を損なわない設計とすることを「2.2.2.4 消火設備の破8 条-19

損，誤動作又は誤操作」に示す。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.）】
2.2.2.1. 火災感知設備
火災感知設備は，安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画の火災を早期に感知できるよう設置する設計とする。
火災感知器と受信機を含む火災受信機盤等で構成される火災感知設備は，以下を踏まえた設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.1.）】(1) 火災感知器の環境条件等の考慮
火災感知設備の火災感知器は，火災区域又は火災区画における放射線，
取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境条件や，炎が生じる前に発煙すること等，予想される火災の性質を考慮して火災感知器を設置する設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.1.）】(2) 固有の信号を発する異なる火災感知器の設置
火災感知設備の火災感知器は，「2.2.2.1.(1) 火災感知器の環境条件等の考慮」の環境条件等を考慮し，火災感知器を設置する火災区域又は火災区画の安全機能を有する構築物，系統及び機器の種類に応じ，火災を早期に感知できるよう，固有の信号を発するアナログ式の煙感知器，ア
ナログ式の熱感知器，又は非アナログ式の炎感知器から異なる種類の感知器を組み合わせて設置する設計とする。炎感知器は非アナログ式であるが，炎が発する赤外線又は紫外線を感知するため，炎が生じた時点で感知することができ，火災の早期感知に優位性がある。ここで，アナロ
グ式とは「平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視し，かつ，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することができる」ものと定義
し，非アナログ式とは「平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視することはできないが，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇等）を把握することができる」ものと定義する。
以下に，上記に示す火災感知器の組み合わせのうち特徴的な火災区域
又は火災区画を示す。
a. 原子炉建屋オペレーティングフロア
原子炉建屋オペレーティングフロアは天井が高く大空間となっているため，火災による熱が周囲に拡散することから，熱感知器による感知は困難である。
8 条-20このため，アナログ式の光電分離型煙感知器と非アナログ式の炎感
知器をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないよ
うに設置する設計とする。
b. 原子炉格納容器
原子炉格納容器内には，アナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。
運転中の原子炉格納容器は，閉鎖した状態で長期間高温かつ高線量環境となることから，アナログ式の火災感知器が故障する可能性がある。このため，通常運転中，窒素ガス封入により不活性化し火災が発生する可能性がない期間については，原子炉格納容器内に設置する火災感知器は，起動時の窒素ガス封入後に作動信号を除外する運用とし，プラント停止後に速やかに取り替える設計とする。
c. 非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチ
非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチは，ハッチからの雨水の浸入によって高湿度環境になりやすく，一般的な煙感知器による火災感知に適さない。このため，防湿対策を施したアナログ式の煙吸引式検出設備，及び湿気の影響を受けにくいアナログ式の光ファイバケーブル式熱感知器を設置する設計とする。
一方，以下に示す火災区域又は火災区画は，環境条件等を考慮し，上記とは異なる火災感知器を組み合わせて設置する設計とする。
d. 非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域
屋外開放の区域である非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区
域は，区域全体の火災を感知する必要があるが火災による煙が周囲に拡散し煙感知器による火災感知は困難であること，及び降水等の浸入により火災感知器の故障が想定されることから，アナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ，及び非アナログ式の屋外仕様の炎感知器をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する設計とする。
e. 非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域
屋外開放の区域である非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域は，火災による煙は周囲に拡散し，煙感知器による火災感知は困難である。
加えて，軽油タンク内部は燃料の気化による引火性又は発火性の雰囲
8 条-21

気を形成している。このため，非常用ディーゼル発電機軽油タンク区
域は，非アナログ式の屋外仕様の炎感知器を監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置することに加え，タンク内部の空間部に非アナログ式の防爆型の熱感知器を設置する設計とする。
f. 主蒸気管トンネル室
放射線量が高い場所（主蒸気管トンネル室）は，アナログ式の火災感知器を設置する場合，放射線の影響により火災感知器の故障が想定される。このため，放射線の影響を受けないよう検出器部位を当該区画外に配置するアナログ式の煙吸引式検出設備を設置する設計とする。
加えて，放射線の影響を考慮した非アナログ式の熱感知器を設置する設計とする。
g. 蓄電池室
水素ガス等による引火性又は発火性の雰囲気を形成するおそれのある場所（蓄電池室）は，万一の水素濃度の上昇を考慮し，火災を早期に感知できるよう，非アナログ式の防爆型で，かつ固有の信号を発す
る異なる種類の防爆型の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。
また，これらの非アナログ式の火災感知器は，以下の環境条件等を考慮することにより誤作動を防止する設計とする。
・煙感知器は蒸気等が充満する場所に設置しない。
・熱感知器は作動温度が周囲温度より高い温度で作動するものを選定する。
・炎感知器は平常時より炎の波長の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変化）を把握でき，感知原理に「赤外線 3 波長式」（物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を 3 つ検知
した場合にのみ発報する）を採用するものを選定する。さらに，屋内に設置する場合は外光が当たらず，高温物体が近傍にない箇所に設置することとし，屋外に設置する場合は，屋外仕様を採用
するとともに，太陽光の影響に対しては視野角への影響を考慮した遮光板を設置することで誤作動を防止する設計とする。
また，以下に示す火災区域又は火災区画は，火災の影響を受けるおそれが考えにくいことから，火災感知器を設置しない，若しくは消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置する設計とする。
8 条-22

h. 格納容器機器搬出入用ハッチ室
格納容器機器搬出入用ハッチ室は，発火源となるようなものが設置されておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とするうえ，通常コンクリートハッチにて閉鎖されていることから，火災の影
響を受けない。また，ハッチ開放時は通路の火災感知器にて感知が可能である。
したがって，格納容器機器搬出入用ハッチ室には火災感知器を設置しない設計とする。
i. 給気処理装置室，冷却器コイル室及び排気ルーバ室
給気処理装置室，冷却器コイル室及び排気ルーバ室は，発火源となるようなものが設置されておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とするうえ，コンクリートの壁で囲われていることから，火災の影響を受けない。
したがって，給気処理装置室，冷却器コイル室及び排気ルーバ室には火災感知器を設置しない設計とする。
j. 排気管室
排気管室は，排気を屋外に通すための部屋であり，発火源となるよ
うなものが設置されておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とするうえ，コンクリートの壁で囲われていることから，火災の影響を受けない。
したがって，排気管室には火災感知器を設置しない設計とする。
k. フィルタ室
フィルタ室に設置されているフィルタは難燃性であり，発火源となるようなものが設置されておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とするうえ，コンクリートの壁で囲われていることから，火災の影響を受けない。
したがって，フィルタ室には火災感知器を設置しない設計とする。
l. 使用済燃料プール，復水貯蔵槽，使用済樹脂槽
使用済燃料プール，復水貯蔵槽，使用済樹脂槽については内部が水でみたされており，火災が発生するおそれはない。
したがって，使用済燃料プール，復水貯蔵槽，使用済樹脂槽には火災感知器を設置しない設計とする。
8 条-23

m. 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された火災防護対象機器のみを設けた火災区域又は火災区画
火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された配管，容器，タンク，手動弁，コンクリート構築物
については流路，バウンダリとしての機能が火災により影響を受けることは考えにくいため，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計とする。
n. フェイルセーフ設計の火災防護対象機器のみが設置された火災区
域又は火災区画
フェイルセーフ設計の設備については火災により動作機能を喪失した場合であっても，安全機能が影響を受けることは考えにくいため，
消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計とする。
o. 気体廃棄物処理設備エリア排気モニタ検出器設置区画
放射線モニタ検出器は隣接した検出器間をそれぞれ異なる火災区画に設置する設計とする。これにより火災発生時に同時に監視機能を喪失することは考えにくく，重要度クラス 3 の設備として火災に対して代替性を有することから，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計とする。
なお，上記の監視を行う事故時放射線モニタ監視盤を設置する中央
制御室については火災発生時の影響を考慮し，固有の信号を発するア
ナログ式の煙感知器，アナログ式の熱感知器，又は非アナログ式の炎感知器から異なる種類の感知器を組み合わせて設置する設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.1.）】(3) 火災受信機盤
火災感知設備の火災受信機盤は中央制御室に設置し，火災感知設備の作動状況を常時監視できる設計とする。また，受信機盤は，構成される
アナログ式の受信機により，以下のとおり，火災発生場所を特定できる設計とする。
・アナログ式の火災感知器が接続可能であり，作動した火災感知器を１つずつ特定できる設計とする。
・水素ガスの漏えいの可能性が否定できない蓄電池室及び可燃性ガスの発生が想定される軽油タンク内に設置する非アナログ式の防爆型の火災感知器及び主蒸気管トンネル室内の非アナログ式熱感知器が接続可能であり，作動した火災感知器を１つずつ特定できる設計とする。
8 条-24

・屋外の非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域，燃料移送ポンプ区域を監視する非アナログ式の炎感知器，アナログ式の熱感知カメラが接続可能であり，感知区域を 1 つずつ特定できる設計とする。なお，屋外区域熱感知カメラ火災受信機盤においては，火災発生場所はカメラ機能による映像監視（熱サーモグラフィ）により特定が可能な設計とする。
・原子炉建屋オペレーティングフロアを監視する非アナログ式の炎感知器が接続可能であり，作動した火災感知器を 1 つずつ特定できる設計とする。
・非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチを監視するアナログ式の光ファイバケーブル式熱感知器が接続可能であり，感知区域
を１つずつ特定できる設計とする。アナログ式の光ファイバケーブル式熱感知器は，中央制御室に設置した受信機においてセンサ用光ファ
イバケーブルの長手方向に対し約 2m 間隔で火源の特定が可能である。
また，火災感知器は以下のとおり点検を行うことができるものを使用する設計とする。
・自動試験機能又は遠隔試験機能を有する火災感知器は，機能に異常がないことを確認するため，定期的に自動試験又は遠隔試験を実施できるものを使用する。
・自動試験機能又は遠隔試験機能を持たない火災感知器は，機能に異常がないことを確認するため，消防法施行規則に基づき，煙等の火災を模擬した試験を定期的に実施できるものを使用する。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.1.）】(4) 火災感知設備の電源確保
安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災
区画の火災感知設備は，外部電源喪失時においても火災の感知が可能となるよう蓄電池を設け，電源を確保する設計とする。
また，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系統及び機器並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備に供給する電源は，非常用ディーゼル発電機が接続されている非常用電源より供給する設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.1.）】
8 条-25

2.2.2.2. 消火設備
消火設備は，安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災
区域又は火災区画の火災を早期に消火できるよう設置する設計とする。
消火設備は以下を踏まえた設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.1.）】(1) 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築
物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火設備
原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築
物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火設備
は，当該構築物，系統及び機器の設置場所が，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となるかを考慮して設計する。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.1.）】
a. 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画の選定
原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画は，「b. 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画の選定」に示した火災区域又は火災区画を除き，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となるものとして選定する。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.1.）】
b. 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画の選定
原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画において，消火活動が困難とならないところを以下に示す。
(a) 屋外の火災区域（非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域及び燃料移送系ポンプ区域）
非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域及び燃料移送系ポンプ
区域については屋外開放の火災区域であり，火災が発生しても煙は充満しない。よって煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域として選定する。
8 条-26

(b) 可燃物の設置状況等により火災が発生しても煙が充満しない火災区域又は火災区画
以下に示す火災区域又は火災区画は，可燃物を少なくすること
で煙の発生を抑える設計とし，煙の充満及び放射線の影響により消火困難とはならない箇所として選定する。各火災区域又は火災区画とも不要な可燃物を持ち込まないよう持込み可燃物管理を実施するとともに，点検に係る資機材等の可燃物を一時的に仮置きする場合は，不燃性のシートによる養生を実施し火災発生時の延焼を防止する設計とする。なお，可燃物の状況については，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能を有する構築物，系統及び機器以外の構築物，系統及び機器も含めて確認する。
ⅰ．計装ラック室，地震計室（6 号炉），感震器室（7 号炉）及び制御棒駆動系マスターコントロール室
室内に設置している機器は，計装ラック，地震観測装置，空気作動弁，計器等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。
ⅱ．サプレッションプール浄化系ポンプ室，ペネ室（7 号炉）及び原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器漏えい試験用ラック室（6 号炉）
室内に設置している機器は，計装ラック，ポンプ，空気作動弁等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。
軸受は，不燃性材料である金属で覆われており，設備外部で燃
え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。
ⅲ．原子炉冷却系浄化系逆洗水移送ポンプ・配管室（6 号炉），プ
リコートタンク室（6 号炉）
室内に設置している機器は，ポンプ，タンク，空気作動弁等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受
は，不燃性材料である金属で覆われており，設備外部で燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。
ⅳ．弁室，配管室
8 条-27

室内に設置している機器は，電動弁，電磁弁，空気作動弁，計器等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。
ⅴ．移動式炉心内計装系駆動装置室，バルブアッセンブリ室
室内に設置している機器は，駆動装置，バルブアッセンブリ（ボール弁）等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，可燃物としては駆動部に潤滑油グリスを使用している。駆動部は，不燃性材料である金属で覆われており，
設備外部で燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設す
る設計とする。
ⅵ．除染パン室（6 号炉）
室内に設置している機器は，除染シンク等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，可燃物としては
除染シンクに一部ゴムを使用しているが，不燃性材料である金属で覆われており，設備外部で燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。
ⅶ．主蒸気管トンネル室
室内に設置している機器は，主蒸気外側隔離弁（空気作動弁），
電動弁等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，可燃物としては駆動部に潤滑油を使用している。
駆動部は，不燃性材料である金属で覆われており，設備外部で燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。
ⅷ．非常用ディーゼル発電機非常用送風機室及び電気品区域送風機室室内に設置している機器は，送風機，電動機，空気作動弁等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受
は，不燃性材料である金属で覆われており，設備外部で燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。
ⅸ．燃料プール冷却浄化系ポンプ室，保持ポンプ室（6 号炉），熱交換器室，弁室
8 条-28

室内に設置している機器は，ポンプ，熱交換器，電動弁，計器等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。
軸受は，不燃性材料である金属で覆われており，設備外部で燃
え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。
ⅹ．格納容器所員用エアロック室（6 号炉）
室内に設置している機器は，エアロック，電動弁，空気作動弁等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設す
る設計とする。
ⅹⅰ．主蒸気隔離弁・逃がし安全弁ラッピング室（6 号炉）
室内に設置している機器は，空気作動弁，逃がし安全弁（予備品）等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。
ⅹⅱ．格納容器雰囲気モニタ室，ダストモニタ室（6 号炉），漏えい検出系モニタ室（6 号炉），サプレッションチェンバ室及び非常用ガス処理系モニタ室（6 号及び 7 号炉）
室内に設置している機器は，空調機，サンプリングラック，
放射線モニタ，ダストサンプラ，電磁弁，サンプルポンプ，計装ラック，計器等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており，
設備外部で燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設す
る設計とする。
ⅹⅲ．非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチ
室内に設置している機器は，配管等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。
ⅹⅳ．非常用送風機室及びコントロール建屋計測制御電源盤区域送風機室（7 号炉）
室内に設置している機器は，送風機，電動機，空気作動弁等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受
は，不燃性材料である金属で覆われており，設備外部で燃え広8 条-29

がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。
ⅹⅴ．原子炉冷却材浄化系／燃料プール冷却材浄化系ろ過脱塩器ハッチ室（7 号炉）
室内に設置している機器は，クレーン，ボックス等である。
これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。
ⅹⅵ．管理区域連絡通路（7 号炉）
室内に設置している機器は，空調ダクト，操作盤等である。
これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，可燃物としては操作盤があるが少量かつ近傍に可燃物がなく，不燃性材料である金属で覆われており燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。
ⅹⅶ．計装用圧縮空気系／高圧窒素ガス供給系ペネ室（7 号炉）
室内に設置している機器は，配管，空気作動弁等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，ケーブ
ルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。
ⅹⅷ．南北連絡通路（7 号炉），原子炉建屋 4 階クリーン通路（7号炉）
室内に設置している機器は，ボックス，ボンベ，配管等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。
ⅹⅸ. 階段室室内に設置している機器は，ボックス，ボンベ等である。これらは不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，ケーブル
は電線管､金属製の可とう電線管及び密閉型ダクトで敷設する設計とする。

(c) 中央制御室
中央制御室は，常駐する運転員によって火災感知器による早期の火災感知及び消火活動が可能であり，火災が拡大する前に消火可能であること，万一火災によって煙が発生した場合でも建築基準法に準拠した容量の排煙設備によって排煙が可能な設計とすることから，消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画とし
8 条-30

て選定する。
なお，中央制御室床下フリーアクセスフロアは，速やかな火災
発生場所の特定が困難であると考えられることから，固有の信号を発する異なる種類の火災感知設備（煙感知器と熱感知器），及び中央制御室からの手動操作により早期の起動が可能な固定式ガス
消火設備（消火剤はハロン 1301）を設置する設計とする。

(d) 原子炉格納容器
原子炉格納容器内において万一火災が発生した場合でも，原子炉格納容器の空間体積（約 7,300m3）に対してパージ用排風機の容量が 22,000m3/h であり，排煙が可能な設計とすることから，消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画として選定する。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.1.）】
c. 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画に設置する消火設備
火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画は，自動又は中央制御室からの手動操作による固定式消火設備である全域ガス消火設備を設置し消火を行う設計とする。なお，これらの固定式消火設備に使用するガスは，ハロゲン化物消火剤とする。
全域ガス消火設備の自動起動用の煙感知器と熱感知器は，当該火災区域又は火災区画に設置した「固有の信号を発する異なる種類の感知器」とする。
ただし，以下については，上記と異なる消火設備を設置し消火を行う設計とする(a) 非常用ディーゼル発電機室及び非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク室
非常用ディーゼル発電機室及び非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク室は，人が常駐する場所ではないことから，ハロゲン化物消火剤を使用する全域ガス消火設備は設置せず，全域自動放出方式の二酸化炭素消火設備を設置する設計とする。また，自動起動について，万一室内に作業員等がいた場合の人身安全を考慮し，煙感知器及び熱感知器の両方の動作をもって消火する設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.1.）】
8 条-31

(b) 原子炉建屋通路部及びオペレーティングフロア
原子炉建屋通路部及びオペレーティングフロアは，ほとんどの階層で周回できる通路となっており，その床面積は最大で約1,000 m2（原子炉建屋地下 2 階周回通路）と大きい。さらに，各階層間には開口部（機器ハッチ）が存在するが，これらは内部溢水対策として通常より開口状態となっている。
原子炉建屋通路部及びオペレーティングフロアは，このようなレイアウトであることに加え，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる可能性が否定できないことから，煙の充満を発生させるおそれのある可燃物（ケーブル，電源
盤・制御盤，潤滑油内包設備）に対しては自動又は中央制御室からの手動操作による固定式消火設備である局所ガス消火設備を設置し消火を行う設計とし，これら以外の可燃物については量が少ないことから消火器で消火を行う設計とする。
なお，これらの固定式消火設備に使用するガスは，ハロゲン化物消火剤とする。
(c) 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された火災防護対象機器のみを設置する火災区域又は火災区画
火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された配管，容器，タンク，手動弁，コンクリー
ト構築物については流路，バウンダリとしての機能が火災により影響を受けることは考えにくいため，消防法又は建築基準法に基づく消火設備で消火する設計とする。
(d) フェイルセーフ設計の火災防護対象機器のみを設置する火災区
域又は火災区画
フェイルセーフ設計の設備については火災により動作機能を喪失した場合であっても，安全機能が影響を受けることは考えにく
いため，消防法又は建築基準法に基づく消火設備で消火する設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.1.）】
d. 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画に設置する消火設備(a) 非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域及び燃料移送系ポンプ
8 条-32

区域
火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域及び燃料移送系ポンプ区域については，消火器又は移動式消火設備で消火を行う設計とする。
(b) 可燃物が少ない火災区域又は火災区画
火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画のうち，中央制御室以外で可燃物が少ない火災区域又は火災区画については，消火器で消火を行う設計とする。
(c) 中央制御室
火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない中央制御室には，全域ガス消火設備及び局所ガス消火設
備は設置せず，消火器で消火を行う設計とする。中央制御室制御盤
内の火災については，電気機器への影響がない二酸化炭素消火器で消火を行う。中央制御室床下フリーアクセスフロアについては，中央制御室からの手動操作により早期の起動が可能な固定式ガス消
火設備（消火剤はハロン 1301）を設置する設計とする。
(d) 原子炉格納容器
原子炉格納容器内において万一火災が発生した場合でも，原子炉格納容器の空間体積（約 7,300m3）に対してパージ用排風機の容量が22,000m3/h であることから，煙が充満しないため，消火活動が可能である。
よって，原子炉格納容器内の消火については，消火器を用いて行う設計とする。また，消火栓を用いても対応できる設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.1.）】(2) 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火設備
放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火設備は，当該火災区域又は火災区画が，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画であるかを考慮して設計する。
a. 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画の選定
8 条-33放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画については，火災発生時の煙の充満
又は放射線の影響により消火活動が困難となるものとして選定する。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.1.）】
b. 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画の選定
放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画であって，煙の充満又は放射線の影
響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画を以下に示す。
(a) 復水貯蔵槽
復水貯蔵槽は，側面と底面が金属とコンクリートに覆われており，槽内は水で満たされていることから，火災の発生並びに煙の充満のおそれはない。
(b) 使用済燃料プール
使用済燃料プールは，側面と底面が金属とコンクリートに覆われており，プール内は水で満たされていることから，火災の発生
並びに煙の充満のおそれはない。
(c) 使用済樹脂槽
使用済樹脂槽は，金属とコンクリートに覆われており，槽内は水で満たされていることから，火災の発生並びに煙の充満のおそれはない。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.1.）】
c. 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画に設置する消火設備
放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画のうち，火災発生時の煙の充満
又は放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域又は火災
区画は，自動又は中央制御室からの手動操作による固定式消火設備である全域ガス消火設備を設置し消火を行う設計とする。なお，この固定式消火設備に使用するガスは，消防法施行規則を踏まえハロ
ゲン化物消火剤とする。ただし，以下については，上記と異なる消火設備を設置し消火を行う設計とする。
(a) 気体廃棄物処理設備設置区画（気体廃棄物処理設備エリア排気モニタ検出器を含む）
8 条-34

気体廃棄物処理系は，不燃性材料である金属により構成されて
おり，フェイル・クローズ設計の隔離弁を設ける設計とすること
により，火災による安全機能への影響は考えにくい。また，放射線モニタ検出器は隣接した検出器間をそれぞれ異なる火災区画に設置する設計とし，火災発生時に同時に監視機能が喪失することを防止する。加えて，消火活動の妨げとならないよう可燃物管理を行うことにより区画内の火災荷重を低く管理する。よって，消防法又は建築基準法に基づく消火設備で消火する設計とする。
(b) 液体廃棄物処理設備設置区画
液体廃棄物処理系は不燃性材料である金属により構成されて
おり，フェイル・クローズ設計の隔離弁を設ける設計とすること
により，火災による安全機能への影響は考えにくい。加えて，消火活動の妨げとならないよう可燃物管理を行うことにより区画内の火災荷重を低く管理する。よって，消防法又は建築基準法に基づく消火設備で消火する設計とする。
(c) 圧力抑制室プール水排水設備設置区画
圧力抑制室プール水排水系は不燃性材料である金属により構成されており，通常時閉状態の隔離弁を多重化して設ける設計とすることにより，火災による安全機能への影響は考えにくい。加えて，消火活動の妨げとならないよう可燃物管理を行うことにより区画内の火災荷重を低く管理する。よって，消防法又は建築基
準法に基づく消火設備で消火する設計とする。
(d) 新燃料貯蔵庫
新燃料貯蔵庫は，金属とコンクリートに覆われており火災による安全機能への影響は考えにくい。加えて，消火活動の妨げとならないよう可燃物管理を行うことにより庫内の火災荷重を低く管理する。よって，消防法又は建築基準法に基づく消火設備で消火する設計とする。
(e) 固体廃棄物貯蔵庫
固体廃棄物貯蔵庫は，コンクリートで構築された建屋内に設置されており，固体廃棄物は金属製のドラム缶に収められていることから火災による安全機能への影響は考えにくい。加えて，消火活動の妨げとならないよう庫内の可燃物管理を行うことにより火災荷重を低く管理する。よって，消防法又は建築基準法に基づく消火設備で消火する設計とする。
(f) 焼却炉建屋
焼却炉建屋は，コンクリートで構築された建屋であり，火災に
8 条-35

よる安全機能への影響は考えにくい。加えて，消火活動の妨げとならないよう可燃物管理を行うことにより建屋内の火災荷重を低く管理する。よって，消防法又は建築基準法に基づく消火設備で消火する設計とする。
(g) 使用済燃料輸送容器保管建屋
使用済燃料輸送容器保管建屋は，コンクリートで構築された建屋であり，火災による安全機能への影響は考えにくい。加えて，消火活動の妨げとならないよう可燃物管理を行うことにより建屋内の火災荷重を低く管理する。よって，消防法又は建築基準法に基づく消火設備で消火する設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.1.）】
d. 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画に設置する消火設備
放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画のうち，煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画については内部に水を内包し，火災の発生が考えにくいことから消火設備を設置しない設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.1.）】(3) 消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮
消火用水供給系の水源は，5 号，6 号及び 7 号炉共用のろ過水タンク（約 1,000m3）を 2 基設置し，多重性を有する設計とする。
消火用水供給系の消火ポンプは，電動機駆動消火ポンプ，ディーゼル駆動消火ポンプをそれぞれ 1 台以上設置し，多様性を有する設計とする。
なお，消火ポンプについては外部電源喪失時であっても機能を喪失しないよう，ディーゼル駆動消火ポンプについては起動用の蓄電池を設置す
る設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.1.）】(4) 系統分離に応じた独立性の考慮
火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの系統分離を行うために設けられた火災区域又は火災区画に設置される二酸化炭素消火設備
及び全域ガス消火設備は，火災区域又は火災区画ごとに設置する設計とする。
8 条-36

系統分離された火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルを設置するそれぞれの火災区域又は火災区画に対して 1 つの消火設備で消火を行う場合は，以下に示すとおり，系統分離に応じた独立性を備えた設計とする。
・静的機器である消火配管は，24 時間以内の単一故障の想定が不要であり，また，基準地震動で損傷しないよう設計するため，多重化しない設計とする。
・動的機器である選択弁及び容器弁は，単一故障を想定しても，系統分離を行うために設置する消火設備が同時に機能喪失しない設計とする。
具体的には，系統分離された火災防護対象機器及び火災防護対象ケー
ブルを設置するそれぞれの火災区域又は火災区画に対して一つの消火設備で消火を行う場合，容器弁及びボンベを必要数より 1 つ以上多く設置する。また，容器弁の作動のための圧力信号についても動的機器の単一故障により同時に機能を喪失しない設計とする。さらに，選択弁を介した一つのラインで系統分離された相互の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルを消火する場合は，当該選択弁を多重化する。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.1.）】(5) 火災に対する二次的影響の考慮
二酸化炭素消火設備及び全域ガス消火設備は，電気絶縁性の高いガスを採用することで，火災が発生している火災区域又は火災区画からの火
災の火炎，熱による直接的な影響のみならず，流出流体，断線及び爆発等の二次的影響が，火災が発生していない安全機能を有する構築物，系
統及び機器に及ぼさない設計とする。
また，防火ダンパを設け，煙の二次的影響が安全機能を有する構築物，
系統及び機器に悪影響を及ぼさない設計とする。
また，これら消火設備のボンベ及び制御盤は，消火対象となる機器が設置されている火災区域又は火災区画とは別の区画に設置し，火災による熱の影響を受けても破損及び爆発が発生しないよう，ボンベに接続する安全弁によりボンベの過圧を防止する設計とする。
局所ガス消火設備は，電気絶縁性の高いガスを採用するとともに，ケーブルトレイ及び電気盤・制御盤用の消火設備については，ケーブルト
レイ内又は盤内に消火剤を留めることで，ポンプ用の消火設備については，直接熱影響を受けないよう消火対象と十分離れた位置にボンベ及び制御盤等を設置することで，火災の火炎，熱による直接的な影響のみならず，煙，流出流体，断線及び爆発等の二次的影響が，火災が発生していない安全機能を有する構築物，系統及び機器に及ばない設計とする。
8 条-37

また，中央制御室フリーアクセスフロアに設置する固定式ガス消火設
備についても電気絶縁性が高く，人体への影響が小さいハロン 1301 を採用するとともに，消火対象となる機器が設置されている火災区域又は火災区画とは別の区画に設置し，火災による熱の影響を受けても破損及び爆発が発生しないよう，ボンベに接続する安全弁によりボンベの過圧を防止する設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.1.）】(6) 想定火災の性質に応じた消火剤の容量
油火災（発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備や燃料タンクからの火災）が想定される非常用ディーゼル発電機室及び非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク室には，消火性能の高い二酸化炭素消火設備を設置しており，消防法施行規則第十九条に基づき算出される必要量の消火剤を配備する設計とする。
その他の火災防護対象機器がある火災区域又は火災区画に設置する全域ガス消火設備並びに局所ガス消火設備については，消防法施行規則第二十条並びに試験結果に基づき，単位体積あたり必要な消火剤を配備す
る設計とする。特に，複数の場所に対して消火する設備の消火剤の容量は，複数の消火対象場所のうち必要な消火剤が最大となる場所の必要量以上となるよう設計する。
火災区域又は火災区画に設置する消火器については，消防法施行規則
第六～八条に基づき延床面積又は床面積から算出される必要量の消火剤を配備する設計とする。
消火剤に水を使用する水消火設備の容量は，「2.2.2.2.(8) 消火用水の
最大放水量の確保」に示す。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.1.）】(7) 移動式消火設備の配備
移動式消火設備は，「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」
第八十三条第五号に基づき，恒設の消火設備の代替として消火ホース等の資機材を備え付けている化学消防自動車（2 台，泡消火薬剤 500 L／台），
泡消火薬剤備蓄車（1 台，泡消火薬剤 1,000 L／台），水槽付消防自動車（1 台，水槽 2,000 L／台）及び消防ポンプ自動車（1 台），1,000 L の泡
消火薬剤を配備する設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.1.）】(8) 消火用水の最大放水量の確保
8 条-38消火用水供給系の水源の供給先は屋内，屋外の各消火栓である。屋内，
屋外の消火栓については，消防法施行令第十一条（屋内消火栓設備に関する基準）及び消防法施行令第十九条（屋外消火栓設備に関する基準）を満足するよう，2 時間の最大放水量（120m3）を確保する設計とする。
また，消火用水供給系の水源は 5 号，6 号及び 7 号炉で共用であるが，万一，5 号炉，6 号炉，7 号炉それぞれ単一の火災が同時に発生し消火栓による放水を実施した場合に必要となる 360m3 に対して，十分な水量である 2,000m3 を確保する設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.1.）】(9) 水消火設備の優先供給
消火用水供給系は，水道水系等と共用する場合には，隔離弁を設置し通常時全閉とすることで消火用水供給系の供給を優先する設計とする。
なお，水道水系とは共用しない設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.1.）】(10)消火設備の故障警報
消火ポンプ，全域ガス消火設備等の消火設備は，電源断等の故障警報
を中央制御室に吹鳴する設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.1.）】(11)消火設備の電源確保
消火用水供給系のうち，電動機駆動消火ポンプは常用電源から受電する設計とするが，ディーゼル駆動消火ポンプは，外部電源喪失時でもディーゼル機関を起動できるように蓄電池により電源を確保する設計とし，
外部電源喪失時においてもディーゼル機関より消火ポンプへ動力を供給することによって消火用水供給系の機能を確保することができる設計とする。
安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画の二酸化炭素消火設備，全域ガス消火設備，局所ガス消火設備は，外部電源喪失時にも消火が可能となるよう，非常用電源から受電するとともに，設備の作動に必要な電源を供給する蓄電池も設ける設計とする。
なお，ケーブルトレイ用の局所ガス消火設備は，作動に電源が不要な設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.1.）】(12) 消火栓の配置
8 条-39安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火栓は，消防法施行令第十一条（屋内消火栓設備に関する基準）及び第十九条（屋外消火栓設備に関する基準）に準拠し，屋内は消火栓から半径 25m の範囲を考慮して配置し，屋外は消火栓から半径 40m の範囲における消火活動を考慮して配置することによって，全ての火災区域の消火活動に対処できるように配置する設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.1.）】(13) 固定式消火設備等の職員退避警報
固定式消火設備である全域ガス消火設備，二酸化炭素消火設備は，作動前に職員等の退出ができるように警報を吹鳴し，20 秒以上の時間遅れをもってガス又は二酸化炭素を放出する設計とする。また，二酸化炭素
消火設備については，人体への影響を考慮し，入退室の管理を行う設計とする。
局所ガス消火設備のうち発火性又は引火性物質である潤滑油を内包する設備に設置するものについては，消火剤に毒性がないが，消火時に生成されるフッ化水素が周囲に拡散することを踏まえ，設備作動前に退避警報を発する設計とする。また，局所ガス消火設備のうちケーブルトレ
イ，電源盤又は制御盤に設置するものについては，消火剤に毒性がなく，消火時に生成されるフッ化水素は延焼防止シートを設置したケーブルト
レイ内，又は金属製筐体で構成される盤内に留まり，外部に有意な影響を及ぼさないため，設備作動前に退避警報を発しない設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.1.）】(14) 管理区域内からの放出消火剤の流出防止
管理区域内で放出した消火水は，放射性物質を含むおそれがあることから，汚染された液体が管理されない状態で管理区域外へ流出することを防止するため，管理区域と非管理区域の境界に堰等を設置するとともに，各フロアの建屋内排水系によって液体廃棄物処理系に回収し，処理する設計とする。万一，流出した場合であっても建屋内排水系から系外に放出する前にサンプリングを実施し，検出が可能な設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.1.）】(15) 消火用非常照明
建屋内の消火栓，消火設備現場盤の設置場所及び設置場所への経路には，移動及び消火設備の操作を行うため，消防法で要求される消火継続
時間 20 分に現場への移動等の時間(最大約 1 時間)も考慮し，12 時間以
8 条-40上の容量の蓄電池を内蔵する照明器具を設置する設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.1.）】
2.2.2.3. 自然現象の考慮
柏崎刈羽原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然現象
としては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき事象を収集した。これらの事象のうち，発電所及びその周辺での発生可能性，安全施設への影
響度，事象進展速度や事象進展に対する時間的余裕の観点から，原子炉設
備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，風（台風），竜巻，
低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響及び生物学的事象を抽出した。
これらの自然現象に対して火災感知設備及び消火設備の機能を維持する設計とし，落雷については，「2.2.1.3.(1) 落雷による火災の発生防止」に示す対策により，機能を維持する設計とする。
低温（凍結）については，「(1)凍結防止対策」に示す対策により機能を維持する設計とする。風（台風）に対しては，「(2)風水害対策」に示す対策により機能を維持する設計とする。地震については，「（3）地震対策」に
示す対策により機能を維持する設計とする。
上記以外の津波，竜巻，降水，積雪，地滑り，火山の影響及び生物学的事象については，「(4)想定すべきその他の自然現象に対する対策について」に示す対策により機能を維持する設計とする。
また，森林火災についても，「(4) 想定すべきその他の自然現象に対する対策について」に示す対策により機能を維持する設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.2.）】(1) 凍結防止対策
屋外に設置する火災感知設備，消火設備は，柏崎刈羽原子力発電所において考慮している最低気温-15.2℃まで気温が低下しても使用可能な火災感知設備，消火設備を設置する設計とする。
屋外消火設備の配管は，保温材等により配管内部の水が凍結しない設計とする。
屋外消火栓本体はすべて，凍結を防止するため，通常はブロー弁を常時開として消火栓本体内の水が排水され，消火栓を使用する場合に屋外消火栓バルブを回転させブロー弁を閉にして放水可能とする双口地上式（不凍式消火栓型）を採用する設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.2.）】
8 条-41

(2) 風水害対策
消火用水供給系の消火設備を構成する電動機駆動消火ポンプ及びディーゼル駆動消火ポンプ等の機器は，風水害に対してその性能が著しく阻害されることがないよう，壁及び扉に対して浸水対策を実施した建屋内に配置する設計とする。二酸化炭素消火設備，全域ガス消火設備，局所ガス消
火設備についても，風水害に対してその性能が著しく阻害されることがな
いよう，原子炉建屋，タービン建屋，コントロール建屋等の建屋内に配置する設計とする。
また，屋外の火災感知設備は，屋外仕様とした上で火災感知器予備を保有し，万一，風水害の影響を受けた場合には，早期に取替を行うことにより当該設備の機能及び性能を復旧する設計とする。
屋外消火栓は風水害に対してその性能が著しく阻害されることがないよ
う，雨水の浸入等により動作機構が影響を受けない機械式を用いる設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.2.）】(3)地震対策a.地震対策
安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は，安全機能を有する構築物，系
統及び機器の耐震クラスに応じて機能を維持できる設計とする。
安全機能を有する構築物，系統及び機器に影響を及ぼす可能性がある火災区域又は火災区画に設置される，油を内包する耐震 B クラス及び耐震 C クラスの機器は，以下のいずれかの設計とすることにより，地震によって耐震 B クラス及び耐震 C クラスの機器が機能喪失しても安全機能を有する構築物，系統及び機器の機能喪失を防止する設計とする。
・基準地震動により油が漏えいしない。
・基準地震動によって火災が発生しても，安全機能を有する構築物，
系統及び機器に影響を及ぼすことがないよう，基準地震動に対して機能維持する固定式消火設備によって速やかに消火する。
・基準地震動によって火災が発生しても，安全機能を有する機器の機能に影響を及ぼすことがないよう隔壁等により分離する。
b.地盤変位対策
屋外消火配管は，地上又はトレンチに設置し，地震時における地盤
8 条-42変動に対して，その配管の自重や内圧，外的荷重を考慮しても地盤沈下による建屋と周辺地盤との相対変位を 1m 許容できる設計とする。
また，地盤変位対策として，タンクと配管の継手部へのフレキシブ
ル継手を採用する設計や，建屋等の取り合い部における消火配管の曲げ加工（地震時の地盤変位を配管の曲げ変形で吸収）を行う設計とする。
さらに，屋外消火配管が破断した場合でも消防車を用いて屋内消火
栓へ消火水の供給ができるよう，建屋に給水接続口を設置する設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.2.）】(4) 想定すべきその他の自然現象に対する対策について
上記の自然現象を除き，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉で考慮すべき自然現象については津波，竜巻，降水，積雪，地滑り，火山の影響及び生物学的事象がある。これらの自然現象及び森林火災により感知及び消火の機能，性能が阻害された場合は，原因の除去又は早期の取替，復旧を図る設計とするが，必要に応じて火災監視員の配置や，代替消火設備の配備等を行い，必要な性能を維持することとする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.2.）】
2.2.2.4. 消火設備の破損，誤動作又は誤操作
二酸化炭素は不活性であること，全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備
で使用するハロゲン化物消火剤は，電気絶縁性が大きく揮発性も高いことか
ら，設備の破損，誤動作又は誤操作により消火剤が放出されても電気及び機
械設備に影響を与えないため，火災区域又は火災区画に設置するガス消火設
備には，二酸化炭素消火設備，全域ガス消火設備，局所ガス消火設備を選定する設計とする。
なお，非常用ディーゼル発電機は，非常用ディーゼル発電機室に設置する二酸化炭素消火設備の破損，誤動作又は誤操作によって二酸化炭素が放出されることによる窒息を考慮しても機能が喪失しないよう，外気から直接給気を取り入れる設計とする。
消火設備の放水等による溢水等に対しては，「第 9 条 溢水による損傷の防止等」に基づき，安全機能へ影響がないよう設計する。
【別添資料 1-資料 1（2.1.2.3.）】
2.2.3. 火災の影響軽減のための対策
8 条-43

2.2.3.1. 安全機能を有する構築物，系統及び機器の重要度に応じた火災の影
響軽減のための対策
安全機能を有する構築物，系統及び機器の重要度に応じ，それらを設置す
る火災区域又は火災区画内の火災及び隣接する火災区域又は火災区画における火災による影響に対し，「2.2.3.1.(1) 原子炉の高温停止及び低温停止を達成，維持に関わる火災区域の分離」から「2.2.3.1.(9) 油タンクに対する火災の影響軽減対策」に示す火災の影響軽減のための対策を講じる設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.3.1.）】(1) 原子炉の高温停止及び低温停止の達成，維持に関わる火災区域の分離
原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築
物，系統及び機器を設置する火災区域は，3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁として，3 時間耐火に設計上必要なコンクリート壁厚である123mm より厚い 140mm 以上の壁厚を有するコンクリート壁並びに 3 時間
耐火に設計上必要なコンクリート厚である 219mm より厚い床，天井又は火災耐久試験により 3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁（強化石膏ボード，貫通部シール，防火扉，防火ダンパ，天井デッキスラブ）によって，隣接する他の火災区域から分離する設計とする。
なお，火災区域のファンネルには，他の火災区域からの煙の流入による安全機能への影響防止を目的として，煙の流入防止装置を設置する設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.3.1.）】(2) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの系統分離
火災が発生しても原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するためには，プロセスを監視しながら原子炉を停止し，冷却を行うことが必要であり，このためには，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能を確保するための手段を，手動操作に期待してでも，少なくとも一つ確保するよう系統分離対策を講じる必要がある。
このため，単一火災（任意の一つの火災区域で発生する火災）の発生
によって，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能を有する多重化されたそれぞれの系統が同時に機能喪失することのないよう，「2.1.(3) 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系統及び機器」にて抽出した原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要となる火災防護対象機
器及び火災防護対象機器の駆動若しくは制御に必要となる火災防護対
象ケーブルについて以下に示すいずれかの系統分離対策を講じる設計
8 条-44

とする。系統分離にあたっては，互いに相違する系列の火災防護対象機器，火災防護対象ケーブル及びこれらに関連する非安全系ケーブルの系
統分離を行う設計とする。
a. 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等による分離
互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブ
ルを，火災耐久試験により 3 時間以上の耐火能力を確認した隔壁等で分離する設計とする。具体的には，安全系区分Ⅰに属する火災区域を，3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁（強化石膏ボード，貫通部シール，防火扉，防火ダンパ），隔壁等（耐火間仕切り，ケーブル
トレイ等耐火ラッピング）で分離する設計とする。
b. 水平距離 6m 以上の離隔距離の確保及び火災感知設備，自動消火設備の設置
互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブ
ルを，仮置きするものを含めて可燃性物質のない水平距離 6m 以上の離隔距離を確保する設計とする。
火災感知設備は，自動消火設備を動作させるために設置し，自動消火設備の誤動作防止を考慮した感知器の作動により自動消火設備を動作させる設計とする。
c. 1 時間耐火隔壁による分離及び火災感知設備，自動消火設備の設置
互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブ
ルを，火災耐久試験により 1 時間以上の耐火能力を確認した隔壁等で分離する設計とする。
火災感知設備は，自動消火設備を動作させるために設置し，自動消火設備の誤動作防止を考慮した感知器の作動により自動消火設備を動作させる設計とする。
なお，中央制御室，原子炉格納容器，非常用ディーゼル発電機軽油タ
ンクは，以下のとおり火災の影響軽減対策を講じる。
【別添資料 1-資料 1（2.1.3.1.）】(3) 中央制御室に対する火災の影響軽減のための対策
a. 中央制御室制御盤内の火災の影響軽減
中央制御室制御盤内の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルは，運転員の操作性及び視認性向上を目的として近接して設置することから，
8 条-45

互いに相違する系列の水平距離を 6m 以上確保することや互いに相違する系列を 1 時間の耐火能力を有する隔壁等で分離することが困難である。
このため，中央制御室制御盤内の火災防護対象機器及び火災防護対象
ケーブルは，以下の a.～c．に示すとおり，実証試験結果に基づく離隔距離等による分離対策，高感度煙検出設備の設置による早期の火災感知及び常駐する運転員による早期の消火活動に加え，火災により中央制御室制御盤の 1 つの区画の安全機能が全て喪失しても，他の区画の制御盤は機能が維持されることを確認することにより，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持が可能であることを確認し，火災の影響軽減のための対策を講じる設計とする。
(a) 離隔距離による分離
中央制御室の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルは，運転員の操作性及び視認性向上を目的として近接して設置することから，中央制御室の制御盤については区分ごとに別々の盤で分離する設計とする。一部，一つの制御盤内に複数の安全系区分の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルを設置しているものがある
が，これらについては，区分間に金属製の仕切りを設置する。ケーブルについては当該ケーブルに火災が発生しても延焼せず，また，周囲へ火災の影響を与えない金属外装ケーブル，耐熱ビニル電線，
難燃仕様の ETFE 電線及び難燃ケーブルを使用し，電線管に敷設するとともに，離隔距離等により系統分離する設計とする。これらの分離については，実証試験等において火災により近接する他の区分の構成部品に火災の影響がないことを確認した設計とする。
(b) 高感度煙検出設備の設置による早期の火災感知
中央制御室内には，異なる 2 種類の火災感知器を設置する設計とするとともに，火災発生時には常駐する運転員による早期の消火活動によって，異区分への影響を軽減する設計とする。特に，一つの制御盤内に複数の安全系区分の火災防護対象機器及び火災防護対象
ケーブルを設置しているものについては，これに加えて盤内へ高感度煙検出設備を設置する設計とする。
(c) 常駐する運転員による早期の消火活動
中央制御室制御盤内に自動消火設備は設置しないが，中央制御室
制御盤内に火災が発生しても，高感度煙検出設備や中央制御室の火災感知器からの感知信号により，常駐する運転員が早期に消火活動を行
8 条-46

うことで，相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブ
ルへの火災の影響を防止できる設計とする。
消火設備は，電気機器へ悪影響を与えない二酸化炭素消火器を使用する設計とし，常駐する運転員による中央制御室内の火災の早期感知及び消火を図るために，消火活動の手順を定める。
火災の発生箇所の特定が困難な場合も想定し，サーモグラフィカ
メラ等，火災の発生箇所を特定できる装置を配備する。
b. 中央制御室床下フリーアクセスフロアの影響軽減対策
中央制御室の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルは，運転員の操作性及び視認性向上を目的として近接して設置することから，
中央制御室床下フリーアクセスフロアに敷設する火災防護対象ケーブ
ルについても，互いに相違する系列の 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁による分離，又は水平距離を 6m 以上確保することが困難である。
このため，中央制御室床下フリーアクセスフロアについては，下記に示す分離対策等を行う設計とする。
(a) 分離板等による分離
中央制御室床下フリーアクセスフロアに敷設する互いに相違する
系列の火災防護対象ケーブルについては，非安全系ケーブルを含めて 1 時間以上の耐火能力を有する分離板又は障壁で分離する設計とする。また，ある区分の火災防護対象ケーブルが敷設されている箇所に別区分の火災防護対象ケーブルを敷設する場合は，1 時間以上の耐火能力を有する耐火材で覆った電線管又はトレイに敷設する。
(b) 火災感知設備
中央制御室床下フリーアクセスフロアには，固有の信号を発する
異なる種類の煙感知器と熱感知器を組み合わせて設置する設計とする。これらの感知設備は，アナログ式のものとする等，誤作動防止対策を実施する。
また，これらの火災感知設備は，外部電源喪失時においても火災の感知が可能となるよう，非常用電源から受電するとともに，火災受信機盤は中央制御室に設置し常時監視できる設計とする。受信機
盤は，作動した火災感知器を 1 つずつ特定できる機能を有する設計とする。
さらに，火災の発生箇所の特定が困難な場合も想定し，サーモグ
ラフィカメラ等，火災の発生箇所を特定できる装置を配備する設計とする。
8 条-47

(c) 消火設備
中央制御室床下フリーアクセスフロアは，中央制御室からの手動操作により早期の起動が可能な固定式ガス消火設備（消火剤はハロン 1301）を設置する設計とする。この消火設備は，それぞれの安全系区分を消火できるものとし，故障警報及び作動前の警報を中央制御室に吹鳴する設計とする。また，外部電源喪失時においても消火が可能となるよう，非常用電源から受電する。
中央制御室床下フリーアクセスフロアの固定式ガス消火設備について，消火後に発生する有毒なガス（フッ化水素等）は中央制御室の空間容積が大きいため拡散による濃度低下が想定されるが，中央制御室に運転員が常駐していることを踏まえ，消火の迅速性と人体への影響を考慮して手動操作による起動とする。また，中央制御室
床下フリーアクセスフロアの固定式ガス消火設備は，中央制御室床下フリーアクセスフロアにアナログ式の異なる 2 種類の火災感知器を設置すること，中央制御室内には運転員が常駐することを踏まえ，手動操作による起動により，自動起動と同等に早期の消火が可能な設計とする。
なお，中央制御室床下フリーアクセスフロアの固定式ガス消火設
備には，火災感知器と連動した自動起動機能を設ける。
c.原子炉の高温停止及び低温停止の達成，維持
火災により，中央制御室内の一つの制御盤の機能がすべて喪失したと仮定しても，他の制御盤での運転操作や現場での操作により，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持が可能な設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.3.1.）】(4) 原子炉格納容器内に対する火災の影響軽減のための対策
原子炉格納容器内は，プラント運転中については，窒素ガスが封入され雰囲気が不活性化されていることから，火災の発生は想定されない。
一方で，窒素ガスが封入されていない期間のほとんどは原子炉が低温停止に到達している期間であるが，わずかではあるものの原子炉が低温停止に到達していない期間もあることを踏まえ，以下のとおり火災の影響軽減対策を講じる。
なお，原子炉格納容器内での作業に伴う持込み可燃物について，持込
み期間・可燃物量・持込み場所等を管理する。また，原子炉格納容器内の発火性又は引火性物質である潤滑油を内包する設備，分電盤等につい8 条-48

ては，金属製の筐体やケーシングで構成すること，発火性又は引火性物質である潤滑油を内包する設備は溶接構造又はシール構造の採用により潤滑油の漏えい防止対策を講じるとともに，万一の漏えいを考慮し，漏えいした潤滑油が拡大しないよう堰等を設け拡大防止対策を行う設計とすること，及び油を内包する点検用機器は通常時電源を切る運用とする
ことによって，火災発生時においても火災防護対象機器等への火災影響の低減を図る設計とする。
a.火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの系統分離
原子炉格納容器内においては，機器やケーブル等が密集しており，干渉物が多く，耐火ラッピング等の 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁の設置が困難である。
原子炉格納容器内の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの系統分離は，火災によっても原子炉の高温停止及び低温停止を達成
し，維持するための機能が同時に喪失しないことを目的に行うことから，原子炉格納容器の状態に応じて以下のとおり対策を行う。
(a) 起動中
ⅰ. 火災防護対象ケーブルの分離及び火災防護対象機器の分散配置
原子炉格納容器内においては，機器やケーブル等が密集しており，干渉物が多く，耐火ラッピング等の 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁の設置が困難である。このため，起動中は原子炉格納容器内には可燃物を仮置きしない運用とするとともに，火災防護
対象機器及び火災防護対象ケーブルについては，離隔距離の確保
及び金属製の密閉ダクトの使用等により火災の影響軽減対策を行う設計とする。
原子炉格納容器内の火災防護対象機器は，系統分離の観点から
安全系区分Ⅰと安全系区分Ⅱ機器等の水平距離を 6m 以上確保し，
安全系区分Ⅰと安全系区分Ⅱ機器等の離隔間において可燃物が存在することの無いように，異なる区分の機器間にある介在物（ケーブル，電磁弁）については金属製の筐体に収納することで延焼防止対策を行う設計とする。
原子炉格納容器内の火災防護対象ケーブルは，原子炉格納容器
貫通部を区分ごとに離れた場所に設置し，可能な限り距離的分離を図る設計とする。また，火災発生後，消火活動を開始するまでの時間の耐火性能を確認した電線管又は金属製の密閉ダクトに敷8 条-49

設することによって，近接する他の区分の機器に火災の影響を及ぼすことなく消火できる設計とする。
原子炉圧力容器下部においては，火災防護対象機器である起動
領域モニタの核計装ケーブルを一部露出して敷設するが，火災の影響軽減の観点から，起動領域モニタはチャンネルごとに位置的分散を図って設置する設計とする。
ⅱ. 火災感知設備
火災感知設備については，アナログ式の異なる 2 種類の火災感
知器（煙感知器及び熱感知器）を設置する設計とする。
ⅲ. 消火設備
原子炉格納容器内の消火については，消火器を使用する設計とする。また，消火栓を用いても対応できる設計とする。
なお，原子炉格納容器内点検終了後から窒素ガス置換完了までの間で原子炉格納容器内の火災が発生した場合には，火災による延焼防止の観点から窒素ガス封入作業を継続し，原子炉格納容器
内の等価火災時間が経過した後に開放し現場確認を行う。
(b) 低温停止中
ⅰ. 火災防護対象ケーブルの分離及び火災防護対象機器の分散配置
原子炉格納容器内においては，機器やケーブル等が密集しており，干渉物が多く，耐火ラッピング等の 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁の設置が困難である。このため，低温停止中は原子炉起動中と同様に，原子炉格納容器内の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルは，系統分離の観点から安全系区分Ⅰと安全系
区分Ⅱ機器等の水平距離を 6m 以上確保し，安全系区分Ⅰと安全系
区分Ⅱ機器等の間において可燃物が存在することのないように，異なる区分の機器間にある介在物（ケーブル，電磁弁）について
は金属製の筐体に収納することで延焼防止対策を行う設計とする。
原子炉起動中と同様に，原子炉格納容器内の火災防護対象ケー
ブルは，原子炉格納容器貫通部を区分ごとに離れた場所に設置し，可能な限り距離的分離を図る設計とする。また，火災発生後，消火活動を開始するまでの時間の耐火性能を確認した電線管又は金属製の密閉ダクトに敷設することによって，近接する他の区分の火災防護対象機器へ火災の影響を及ぼすことなく消火できる設計とする。
原子炉低温停止中，電動駆動制御棒駆動機構については燃料交
8 条-50

換等で一時的に制御棒を操作する場合以外は電源を切り，誤作動を防止する設計とする。
ⅱ. 火災感知設備
原子炉起動中と同様に，アナログ式の異なる 2 種類の火災感知
器（煙感知器及び熱感知器）を設置する設計とする。
ⅲ. 消火設備
原子炉起動中と同様に，原子炉格納容器内の消火については，消火器を使用する設計とする。また，消火栓を用いても対応できる設計とする。
b.火災の影響軽減対策への適合について
原子炉格納容器内においては，機器やケーブル等が密集しており，干渉物が多く，耐火ラッピング等の 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁の設置が困難である。このため，火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルについては，離隔距離の確保及び電線管，金属製の密閉ダクトの使用等により火災の影響軽減対策を行う設計とする。
原子炉格納容器内の火災防護対象機器は，系統分離の観点から安全系
区分Ⅰと安全系区分Ⅱ機器の水平距離を 6m 以上確保し，安全系区分Ⅰと安全系区分Ⅱ機器の離隔間において可燃物が存在することの無いよ
うに，異なる区分の機器間にある介在物（ケーブル，電磁弁）について
は金属製の筐体に収納することで延焼防止対策を行う設計とする。
原子炉格納容器内の火災防護対象ケーブルは，単一火災によって複数区分が機能喪失することのないように，消火活動を開始するまでの時間の耐火性能を確認した電線管又は金属製の密閉ダクトに敷設する設計とする。
また，保守的な評価として，火災による原子炉格納容器内の安全機能の全喪失を仮定した評価を行い，原子炉の高温停止及び低温停止の達成
及び維持が，運転員の操作と相まって，可能である設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.3.1.）】(5) 非常用ディーゼル発電機軽油タンク及び燃料移送ポンプ
非常用ディーゼル発電機軽油タンクは，屋外に 2 基ずつ設置されているが，これらの軽油タンク間の水平距離は約 7m であり，6m 以上の水平距離を確保する設計とする。
非常用ディーゼル発電機軽油タンクは，屋外に設置されているため自動起動の固定式消火設備の設置は困難であるが，外部火災影響評価より
一方の軽油タンクで火災が発生してももう一方の軽油タンクには引火が8 条-51

生じないこと（第 6 条 外部からの衝撃による損傷の防止），非常用ディーゼル発電機軽油タンクは 1 基で非常用ディーゼル発電機 2 台に 7 日間分の燃料を供給できる容量を有する設計であり火災後も片系のみで機能維持が可能なこと，軽油タンクの他に非常用ディーゼル発電機ディタン
クが原子炉建屋内に 3 基あり，各ディタンクに対応する非常用ディーゼ
ル発電機に 8 時間分の燃料を供給できるため，軽油タンクでの火災発生
から消火までの間も機能維持が可能なことから，単一の火災によっても非常用ディーゼル発電機が機能喪失するおそれはない。
また，燃料移送ポンプについても軽油タンクの防油堤近傍に設置された屋外開放の設備となり自動起動の固定式消火設備は設置されていない
が，安全系区分Ⅰ，Ⅲと安全系区分Ⅱの間が外部火災を考慮した防護板により防護されていること（第 6 条 外部からの衝撃による損傷の防止），異なる区分のポンプが火源となる軽油タンクから 7m 以上の水平距離を有していることから，影響軽減が図られており単一の火災によって非常
用ディーゼル発電機が機能喪失するおそれはない。
さらに，軽油タンクと非常用ディーゼル発電機燃料ディタンクとの間には，建屋内外に手動の隔離弁が設置されており，火災が発生した場合でもそれぞれのタンクを隔離することが可能である。
なお，非常用ディーゼル発電機軽油タンク並びに燃料移送ポンプについては，「2.2.2.1.(2) 固有の信号を発する異なる火災感知器の設置」で示したように，早期の火災感知のため異なる 2 種類の感知器を設置する設計とするとともに，屋外であり煙の充満又は放射線の影響によって消火困難とならないことから，火災が発生した場合は消火器又は移動式消火設備で消火を行う。
【別添資料 1-資料 1（2.1.3.1.）】(6) 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能に関わる火災区域の分離
放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域は，重要度に応じて 3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁として，3 時間耐火に設計上必要なコンクリート壁厚である 123mm
より厚い 140mm 以上の壁厚を有するコンクリート壁並びに 3 時間耐火に設計上必要なコンクリート厚である 219mm より厚い床，天井又は火災耐久試験により 3 時間以上の耐火能力を有することを確認した耐火壁（貫通部シール，防火扉，防火ダンパ，天井デッキスラブ）により，隣接する他の火災区域と分離する設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.3.1.）】
8 条-52

(7) 換気設備による火災の影響軽減対策
安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域に関連する換気設備には，他の火災区域又は火災区画への火，熱又は煙の影響が及ばないよう，火災区域又は火災区画の境界となる箇所に 3 時間耐火性能を有する防火ダンパを設置する設計とする。
換気設備のフィルタは，「2.2.1.2.(4) 換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性材料の使用」に示すとおり，チャコールフィルタを除き難燃性のものを使用する設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.3.1.）】(8) 煙に対する火災の影響軽減対策
通常運転員が常駐する火災区域は中央制御室のみであるが，中央制御室の火災発生時の煙を排気するため，建築基準法に準拠した容量の排煙設備を設置する設計とする。なお，排煙設備は中央制御室専用であるため，放射性物質の環境への放出を考慮する必要はない。
安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域のうち，
電気ケーブルや引火性液体が密集する火災区域（中央制御室床下フリー
アクセスフロア，ケーブル処理室，非常用ディーゼル発電機室，非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク室）については，二酸化炭素消火設備
又は全域ガス消火設備により早期に消火する設計とする。
なお，引火性液体が密集する非常用ディーゼル発電機軽油タンクについては屋外に設置するため，煙が大気に放出されることから，排煙設備を設置しない設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.3.1.）】(9) 油タンクに対する火災の影響軽減対策
火災区域又は火災区画に設置される油タンクは，換気空調設備による排気，又はベント管により屋外に排気する設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.1.3.1.）】
2.2.3.2. 火災影響評価
火災の影響軽減のための対策を前提とし，設備等の設置状況を踏まえた
可燃性物質の量等をもとに想定される発電用原子炉施設内の火災によって，安全保護系及び原子炉停止系の作動が要求される場合には，火災による影響を考慮しても，多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うことな
く，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し維持できることを，「(1)火災伝播評価」から「(3) 隣接火災区域に火災の影響を与える火災区域に対す
8 条-53

る火災影響評価」に示す火災影響評価により確認する。
ただし，中央制御室制御盤及び原子炉格納容器に対しては，「2.2.3.1. 安
全機能を有する構築物，系統及び機器の重要度に応じた火災の影響軽減のための方策」で示すとおり，火災が発生しても，原子炉の高温停止及び低温停止の達成，維持は可能である。
また，内部火災により原子炉に外乱が及び，かつ，安全保護系，原子炉停止系の作動が要求される事象が発生する可能性があるため，「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」に基づき，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故に対処するための機器に単一故障を想定しても，以下の状況を考慮し，多重性をもったそれぞれの系統が同時に機能を喪失することなく，原子炉の高温停止，低温停止を達成することが可能であることを火災影響評価により確認する。
・内部火災発生を想定する区域及びその影響範囲の安全重要度クラス 1
及びクラス 2 の火災防護対象設備は内部火災により機能喪失するが，それ以外の区域の火災防護対象設備は機能が維持される。
・原子炉建屋又はタービン建屋において，内部火災が発生することを仮定し，当該建屋内の火災防護対象設備以外は機能喪失する。
・原子炉建屋又はタービン建屋において発生した内部火災は，当該の建屋以外に影響を及ぼさない。
・中央制御室における火災については，火災感知器による早期感知や運転員によるプラント停止が期待でき，内部火災による影響波及範囲は限定的である。
火災区域の変更や火災区域設定に影響を与える可能性がある工事を実施する場合には，火災防護計画に従い火災影響評価を行い，火災による影響を考慮しても多重性をもったそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し維持できることを確認するとともに，変更管理を行う。
なお，「2.2.3.2. 火災影響評価」では，火災区域又は火災区画を，「火災区域」と記載する。
【別添資料 1-資料 1（2.1.3.2.）】(1) 火災伝播評価
火災区域での火災発生時に，隣接火災区域に火災の影響を与える場合は，隣接火災区域を含んだ火災影響評価を行う必要があるため，当該火災区域の火災影響評価に先立ち，火災区域ごとに火災を想定した場合の隣接火災
8 条-54

区域への火災の影響の有無を確認する火災伝播評価を実施する。
【別添資料 1-資料 1（2.1.3.2.）】(2) 隣接火災区域に火災の影響を与えない火災区域に対する火災影響評価
火災伝播評価により隣接火災区域に影響を与えない火災区域については
当該火災区域に設置される全機器の機能喪失を想定しても，「2.2.3.1. 火
災の影響軽減対策」に基づく火災の影響軽減のための対策の実施により，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な成功する方策が少なくとも一つ確保され，原子炉の高温停止及び低温停止を達成，維持が可能であることを確認する。
【別添資料 1-資料 1（2.1.3.2.）】(3) 隣接火災区域に火災の影響を与える火災区域に対する火災影響評価
火災伝播評価により隣接火災区域に影響を与える火災区域は，当該火災区域と隣接火災区域の 2 区画内の火災防護対象機器等の有無の組み合わせに応じて，火災区域内に設置される全機器の機能喪失を想定しても，「2.2.3.1. 火災の影響軽減対策」に基づく火災の影響軽減のための対策の実施により，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な成功する方策が少なくとも一つ確保され，原子炉の高温停止及び低温停止の達成，維持が可能であることを確認する。
【別添資料 1-資料 1（2.1.3.2.）】
2.3 個別の火災区域又は火災区画における対策の設計方針
以下に示す火災区域又は火災区画は，それぞれの特徴を考慮した火災防護対策を実施する。
【別添資料 1-資料 1（2.2.）】(1) ケーブル処理室
ケーブル処理室は全域ガス消火設備により消火する設計とするが，消火活動のため 2 箇所の入口を設置する設計とし，ケーブル処理室内においても消火要員による消火活動を可能とする。
また，ケーブル処理室の火災の影響軽減のための対策として，最も分離距離を確保しなければならない蓋なしの動力ケーブルトレイ間では，互いに相違する系列の間で水平方向 0.9m，垂直方向 1.5m を最小離隔距離として設計する。その他のケーブルトレイ間については IEEE384 に基づき火災の影響軽減のために必要な分離距離を確保する設計とする。
一方，中央制御室床下フリーアクセスフロアは，アナログ式の煙感知器，
熱感知器を設置するとともに，全域ガス消火設備を設置する設計とする。
8 条-55

また，安全系区分の異なるケーブルについては，非安全系ケーブルを含めて 1 時間以上の耐火能力を有する分離板又は障壁で分離する設計，又は実証試験等において近接する他の構成部品に火災の影響を及ぼすことなく消火できることを確認した設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.2.）】(2) 電気室
電気品室は，電源供給のみに使用する設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.2.）】(3) 蓄電池室
蓄電池室は以下のとおり設計する。
・蓄電池室には蓄電池のみを設置し，直流開閉装置やインバータは設置しない設計とする。
・蓄電池室の換気設備は，社団法人電池工業会「蓄電池室に関する設計指針(SBA G 0603 -2001)」に基づき，水素ガスの排気に必要な換気量以上となるよう設計することによって，蓄電池室内の水素濃度を2vol%以下の約 0.8vol%程度に維持する設計とする。
・蓄電池室の換気設備が停止した場合には，中央制御室に警報を発報す
る設計とする。
・常用系の蓄電池と非常用系の蓄電池は，常用の蓄電池が非常用の蓄電池に影響を及ぼすことがないよう，位置的分散が図られた設計とするとともに，電気的にも 2 つ以上の遮断器により切り離される設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.2.）】(4) ポンプ室
安全機能を有するポンプの設置場所のうち，火災発生時の煙の充満により消火困難な場所には，消火活動によらなくても迅速に消火できるよう固定式消火設備を設置する設計とする。
なお，固定式消火設備による消火後，消火の確認のために運転員や消防隊員がポンプ室に入る場合については，消火直後に換気してしまうと新鮮な空気が供給され，再発火するおそれがあることから，十分に冷却時間を確保した上で，扉の開放，換気空調系，可搬型排煙装置といった手段により換気し，呼吸具の装備及び酸素濃度を測定し安全確認後に入室する設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.2.）】
8 条-56

(5) 中央制御室等
中央制御室は以下のとおり設計する。
・中央制御室と他の火災区域の換気空頭系の貫通部には，防火ダンパを設置する設計とする。
・中央制御室のカーペットは，消防法施行令第四条の三の防炎性を満足するカーペットを使用する設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.2.）】(6) 使用済燃料貯蔵設備及び新燃料貯蔵設備
使用済燃料貯蔵設備は，水中に設置されている設備であり，ラックに燃料を貯蔵することで貯蔵燃料間の距離を確保すること，及びステンレス鋼の中性子吸収効果によって未臨界性が確保される設計とする。
新燃料貯蔵設備については，気中に設置している設備（ピット構造で上部は蓋で閉鎖）であり通常ドライ環境であるが，消火活動により消火水が噴霧され，水分雰囲気に満たされた最適減速状態となっても未臨界性が確保される設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.2.）】(7) 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備
放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備は，以下のとおり設計する。
・放射性廃棄物処理設備，放射性廃棄物貯蔵設備を設置する火災区域の管理区域用換気設備は，環境への放射性物質の放出を防ぐ目的でフィルタを通して主排気筒へ排気する設計とする。また，これらの換気設
備は，放射性物質の放出を防ぐため，空調を停止し，風量調整ダンパを閉止し，隔離できる設計とする。
・放水した消火水の溜り水は，建屋内排水系により液体放射性廃棄物処
理設備に回収できる設計とする。
・放射性物質を含んだ使用済イオン交換樹脂，濃縮廃液は，固体廃棄物として処理を行うまでの間，密閉された金属製の槽又はタンクで保管する設計とする。
・放射性物質を含んだチャコールフィルタは，固体廃棄物として処理するまでの間，ドラム缶に収納し保管する設計とする。
・放射性物質を含んだ HEPA フィルタは，固体廃棄物として処理するまでの間，不燃シートに包んで保管する設計とする。
・放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備において，冷却が必
8 条-57

要な崩壊熱が発生し，火災事象に至るような放射性廃棄物を貯蔵しない設計とする。
【別添資料 1-資料 1（2.2.）】

8 条-58

3. 別添3.1. 火災による損傷の防止（別添資料－１）柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉火災防護について3.2. 運用、手順説明資料（別添資料－２）火災による損傷の防止
3.3. 現場確認プロセス（別添資料－３）柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉
時間算出プロセスについて

8 条-59

火災防護に係る等価

資料１

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉の設計基準対象施設における火災防護に係る基準規則等への適合性について

＜目

次＞

1. 概要
2. 火災防護に係る審査基準の要求事項について
2.1. 基本事項
2.1.1. 火災発生防止
2.1.1.1. 発電用原子炉施設内の火災発生防止
2.1.1.2. 不燃性・難燃性材料の使用
2.1.1.3. 自然現象による火災発生の防止
2.1.2. 火災の感知，消火2.1.2.1. 早期の火災感知及び消火
2.1.2.2. 地震等の自然現象への対策
2.1.2.3. 消火設備の破損,誤動作又は誤操作への対策
2.1.3. 火災の影響軽減
2.1.3.1. 系統分離による影響軽減
2.1.3.2. 火災影響評価
2.2. 個別の火災区域又は火災区画における留意事項
2.3. 火災防護計画について
添付資料１

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における漏えいした潤滑油又は燃料油の拡大防止対策について
添付資料２ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における難燃ケーブルの使用について
添付資料３ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における不燃性又は難燃性の換気フィルタの使用状況について
添付資料４ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における保温材の使用状況について
添付資料５ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における建屋内装材の不燃性について
添付資料６ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉におけるディーゼル発電機の二酸化炭素消火設備の作動について
添付資料７ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における消火用非常照明器具の配置図
添付資料８ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における中央制御室の排煙設
備について

添付資料９ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における新燃料貯蔵庫未臨界性評価について
参考資料１ 柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における潤滑油及び燃料油の引火点，室内温度及び機器運転時の温度について
参考資料２ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における火災区域又は火災区画に設置するガスボンベについて
参考資料３ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における重要度の特に高い安全機能を有する系統の火災防護
参考資料４ 柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における水密扉の止水機能に対する火災影響について
参考資料５ 柏崎刈羽原子力発電所
キンの火災影響について

６号及び７号炉における配管フランジパッ

資料１
柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉の設計基準対象施設における火災防護に係る基準規則等への適合性について
1．概 要「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」（以下「設置許可基準規則」という。）第八条では，設計基準対象施設に関する火災による損傷防止について，以下のとおり要求されている。

（火災による損傷の防止）
第八条

設計基準対象施設は、火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、早期に火災発生を感知する設備（以下「火災感知設備」という。）及び消火を行う設備（以下「消火設備」といい、安全施設に属するものに限る。）並びに火災の影響を軽減する機能を有するものでなければならない。
２

消火設備（安全施設に属するものに限る。）は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場合においても発電用原子炉を安全に停止させるための機能を損なわないものでなければならない。

- ８条-別添 1-資料 1-1 -設置許可基準規則第八条の解釈には，以下のとおり，「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）に適合することが要求されている。

第８条（火災による損傷の防止）
１

第８条については、設計基準において発生する火災により、発電用原子炉施設の安全性が損なわれないようにするため、設計基準対象施設に対して必要な機能（火災の発生防止、感知及び消火並びに火災による影響の軽減）を有することを求めている。
また、上記の「発電用原子炉施設の安全性が損なわれない」とは、安全施設が安全機能を損なわないことを求めている。
したがって、安全施設の安全機能が損なわれるおそれがある火災に対して、発電用原子炉施設に対して必要な措置が求められる。

２

第８条については、別途定める「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（原規技発第 1306195 号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定））に適合するものであること。

３

第２項の規定について、消火設備の破損、誤作動又は誤作動が起きた場合のほか、火災感知設備の破損、誤作動又は誤操作が起きたことにより消火設備が作動した場合においても、発電用原子炉を安全に停止させるための機能を損なわないものであること。

- ８条-別添 1-資料 1-2 -柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における設計基準対象施設は，火災により発電用原子炉施設の安全性を損なうことのないよう，火災防護対策を講じる設計とする。火災防護対策を講じる設計を行うに当たり，原子炉の高温停止
及び低温停止を達成し，維持するための安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する区域を火災区域及び火災区画に，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設置する区域を火災区域に設定する。設定する火災区域及び火災区画に対して，火災の発生防止，火災の感知及び消火
並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる設計とする。
以下では，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持する機能並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域及び火災区画に対して講じる内部火災防護対策が，火災防護に係る審査基準に適合していることを示す。
なお，原子炉格納容器内の火災防護対策については，資料８に示す。

- ８条-別添 1-資料 1-3 -2．火災防護に係る審査基準の要求事項について
火災防護に係る審査基準では，火災の発生防止，火災の感知及び消火設備の設置並びに火災の影響軽減対策をそれぞれ要求している。
2.1．基本事項［要求事項］(1) 原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有する構造物、系統及び機器を火災から防護することを目的として、以下に示す火災区域及び火災区画の分類に基づいて、火災発生防止、火災の感知及び消火、火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じること。
① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区域及び火災区画②放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区域（参考）審査に当たっては、本基準中にある（参考）に示す事項について確認すること。また、
上記事項に記載されていないものについては、JEAC4626-2010 及び JEAG4607-2010 を参照すること。
なお、本基準の要求事項の中には、基本設計の段階においてそれが満足されているか否かを確認することができないものもあるが、その点については詳細設計の段階及び運転管理の段階において確認する必要がある。

発電用原子炉施設内の火災区域及び火災区画に設置される安全機能を有する構築物，系統及び機器を火災から防護することを目的として，以下に示す火災区域の分類に基づき，火災発生防止，火災の感知及び消火，火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる。
なお，火災防護に関する新たな知見が今後得られた場合には，これらの知見も反映した火災防護対策に取り組んでいくこととする。

- ８条-別添 1-資料 1-4 -(1) 安全機能を有する構築物，系統及び機器
発電用原子炉施設は，火災によりその安全性が損なわれることがないように，適切な火災防護対策を講じる設計とする。火災防護対策を講じる対象として重要度分類のクラス 1，クラス 2 及び安全評価上その機能を期待するクラス 3 に属する構築物，系統及び機器を設定する。
その上で，上記構築物，系統及び機器の中から原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するための構築物，系統及び機器並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を抽出し，火災の発生防止，火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる。
その他の設計基準対象施設は，消防法，建築基準法，日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防護対策を講じる設計とする。

(2) 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，
系統及び機器
設計基準対象施設のうち，重要度分類に基づき，発電用原子炉施設において火災が発生した場合に，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な以下の機能を確保するための構築物，系統及び機器を「原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系統及び機器」として選定する。
①
原子炉冷却材圧力バウンダリ機能②
過剰反応度の印加防止機能③
炉心形状の維持機能④
原子炉の緊急停止機能⑤
未臨界維持機能
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能
原子炉停止後の除熱機能
炉心冷却機能工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能
安全上特に重要な関連機能安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能
事故時のプラント状態の把握機能
制御室外からの安全停止機能（資料２）- ８条-別添 1-資料 1-5 -(3) 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器
設計基準対象施設のうち，重要度分類に基づき，発電用原子炉施設において火災が発生した場合に，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確保するために必要な以下の構築物，系統及び機器を，「放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器」として選定する。ただし，重要度分類
表における緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能のうち，気体廃棄物処理設備エリア排気モニタについては，設計基準事故時の監視機能であることから，その重要度を踏まえ，「放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器」として選定する。
① 放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮蔽及び放出低減機能② 原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていないものであって，③④⑤

放射性物質を貯蔵する機能
使用済燃料プール水の補給機能
放射性物質放出の防止機能
放射性物質の貯蔵機能（資料９）(4) 火災区域及び火災区画の設定
原子炉建屋，タービン建屋，廃棄物処理建屋，コントロール建屋，圧力抑制室プール水サージタンク設置区域，固体廃棄物貯蔵庫，焼却炉建屋及び使用済燃料輸送容器保管建屋の建屋内の火災区域は，耐火壁によって囲まれ，他の区域と分離されている建屋内の区域を，「(1) 安全機能を有する構築物，
系統及び機器」において選定する機器の配置も考慮して設定する。
火災の影響軽減の対策が必要な，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するための安全機能を有する構築物，系統及び機器並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域は，
3 時間耐火に設計上必要なコンクリート壁厚である 123mm より厚い 140mm 以上の壁厚を有するコンクリート壁並びに 3 時間耐火に設計上必要なコンクリー
ト厚である 219mm より厚い床，天井又は火災耐久試験により 3 時間以上の耐火能力を有することを確認した耐火壁（強化石膏ボード，貫通部シール，防火扉，防火ダンパ，天井デッキスラブ）により隣接する他の火災区域と分離するよう設定する。
屋外の火災区域は，他の区域と分離して火災防護対策を実施するため に，「(1)安全機能を有する構築物，系統及び機器」において選定する機器を設置する区域を，火災区域として設定する。

- ８条-別添 1-資料 1-6 -また，火災区画は，建屋内及び屋外で設定した火災区域を系統分離，機器の配置状況に応じて分割して設定する。
（資料３）(5) 火災防護計画
発電用原子炉施設全体を対象とした火災防護対策を実施するため，火災防護計画を策定する。火災防護計画には，計画を遂行するための体制，責任の所在，責任者の権限，体制の運営管理，必要な要員の確保及び教育訓練，火災発生防止のための活動，火災防護設備の保守点検及び火災情報の共有等，火災防護を適切に実施するための対策並びに火災発生時の対応等，火災防護対策を実施するために必要な手順等について定めるとともに，発電用原子炉
施設の安全機能を有する構築物，系統及び機器については，火災の発生防止，
火災の早期感知及び消火並びに火災の影響軽減の 3 つの深層防護の概念に基づき，必要な火災防護対策を行うことについて定める。重大事故等対処施設については，火災の発生防止，並びに火災の早期感知及び消火を行うことについて定める。その他の発電用原子炉施設については，消防法，建築基準法，
日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防護対策を行う
ことについて定める。
外部火災については，安全施設を外部火災から防護するための運用等について定める。

- ８条-別添 1-資料 1-7 -2.1.1．火災発生防止
2.1.1.1.

発電用原子炉施設内の火災発生防止［要求事項］
2.1.1 原子炉施設は火災の発生を防止するために以下の各号に掲げる火災防護対策を講じた設計であること。
(1) 発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域は、以下の事項を考慮した、火災の発生防止対策を講じること。
① 漏えいの防止、拡大防止
発火性物質又は引火性物質の漏えいの防止対策、拡大防止対策を講じること。ただし、雰囲気の不活性化等により、火災が発生するおそれがない場合は、この限りでない。
② 配置上の考慮
発火性物質又は引火性物質の火災によって、原子炉施設の安全機能を損なうことがないように配置すること。
③ 換気
換気ができる設計であること。
④ 防爆
防爆型の電気・計装品を使用するとともに、必要な電気設備に接地を施すこと。
⑤ 貯蔵
安全機能を有する構築物、系統及び機器を設置する火災区域における発火性物質又は引火性物質の貯蔵は、運転に必要な量にとどめること。
(2) 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれがある火災区域には、滞留する蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けるとともに、電気・計装品は防爆型とすること。また、着火源となるような静電気が溜まるおそれのある設備を設置する場合には、静電気を除去する装置を設けること。
(3) 火花を発生する設備や高温の設備等発火源となる設備を設置しないこと。ただし、災害の発生を防止する附帯設備を設けた場合は、この限りでない。
(4) 火災区域内で水素が漏えいしても、水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように、水素を排気できる換気設備を設置すること。また、水素が漏えいするおそれのある場所には、その漏えいを検出して中央制御室にその警報を発すること。
(5) 放射線分解等により発生し、蓄積した水素の急速な燃焼によって、原子炉の安全性を損なうおそれがある場合には、水素の蓄積を防止する措置を講じること。
(6) 電気系統は、地絡、短絡等に起因する過電流による過熱防止のため、保護継電器と遮断器の組合せ等により故障回路の早期遮断を行い、過熱、焼損の防止する設計であること。

- ８条-別添 1-資料 1-8 -（参考）(1) 発火性又は引火性物質について
発火性又は引火性物質としては、例えば、消防法で定められる危険物、高圧ガス保安法で定められる高圧ガスのうち可燃性のもの等が挙げられ、発火性又は引火性気体、発火性又は引火性液体、発火性又は引火性固体が含まれる。
(5) 放射線分解に伴う水素の対策について
BWR の具体的な水素対策については、社団法人火力原子力発電技術協会「BWR 配管における混合ガス(水素・酸素)蓄積防止に関するガイドライン（平成１７年１０月）」に基づいたものとなっていること。

発電用原子炉施設内の火災の発生防止については，発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域又は火災区画に対する火災の発生防止対策を講じるほか，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉に対する対策，発火源への対策，水素ガスに対する換気及び漏えい検知対策，放射線分解等により発生する水素ガスの蓄積防止対策，並びに電気系統の過電流による過熱及び焼損の防止対策等を講じる設計とする。

(1) 発火性又は引火性物質
発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区
域には，以下の火災発生防止対策を講じる設計とする。
ここでいう発火性又は引火性物質としては，消防法で定められている危険物のうち「潤滑油」及び「燃料油」，並びに高圧ガス保安法で高圧ガスとして定められている水素ガス，窒素ガス，液化炭酸ガス及び空調用冷媒等のうち可燃性である「水素ガス」を対象とする。

- ８条-別添 1-資料 1-9 -① 漏えいの防止，拡大防止
本要求は，「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域」に対して要求していることから，該当する設備を設置する火災区域に対する漏えいの防止対策，拡大防止対策について以下に示す。
○ 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備
火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備は，溶接構造，シール構造の採用による漏えい防止対策を講じる設計とするとともに，堰を設置し，漏えいした潤滑油又は燃料油が拡大することを防止する設計とする。なお，設備の軸受には潤滑油が供給されており過熱することはない。万一，軸受が損傷した場合には，当該設備は過負荷等によりトリップするため軸受は異常加熱しないこと，オイルシールにより潤滑油はシールされていることから，潤滑油が漏えいして発火するおそれはない。（第 1-1 表，第 1-1～1-2 図）
火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備に対する拡大防止対策を添付資料１に示す。
以上より，火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備については，漏えい防止対策を講じているとともに，添付資料１に示すとおり拡大防止対策を講じていることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。

第 1-1 表：火災区域内の発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備の漏えい防止，拡大防止対策
発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備のある火災区域

漏えい防止，拡大防止対策

原子炉建屋

堰

タービン建屋堰

コントロール建屋

堰

廃棄物処理建屋堰

軽油タンク区域

堰- ８条-別添 1-資料 1-10 -

軸受
ガスケット

ガスケット

潤滑油

シール構造
（ラビリンスシール等）

液面監視（油面計 ）

第 1-1 図：溶接構造，シール構造による漏えい防止対策概要図
復水移送ポンプ室

第 1-2 図：堰による拡大防止対策概要図- ８条-別添 1-資料 1-11 -○ 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備
火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備は，以下に示す溶接構造等による水素ガスの漏えいを防止する設計とする。
なお，充電時に水素ガスが発生する蓄電池については，機械換気を行うとともに，蓄電池設置場所の扉を通常閉運用とすることにより，水素ガスの拡大を防止する設計とする。また，これ以外の発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備についても，「③換気」に示すと
おり，機械換気を行うことによって水素ガスの拡大を防止する設計とする。
・ 気体廃棄物処理設備
気体廃棄物処理設備の配管等は雰囲気への水素 ガスの漏えいを考慮した溶接構造とし，弁グランド部から雰囲気への水素ガス漏えいの可能性のある弁は，雰囲気への水素ガスの漏えいを考慮しベローズ弁等を用いた構造とする。
・ 発電機水素ガス供給設備
発電機水素ガス供給設備の配管等は雰囲気への水素 ガスの漏えいを考慮した溶接構造を基本とし，弁グランド部から雰囲気への水素ガ
ス漏えいの可能性のある弁は，雰囲気への水素ガスの漏えいを考慮しベローズ弁等を用いた構造とする。（第 1-3 図）・ 水素ガスボンベ「⑤貯蔵」に示す格納容器内雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベは，ボンベ使用時に作業員がボンベ元弁を開操作し，通常時は元弁を閉とする運用とするよう設計する。
以上より，火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備については，漏えい防止対策を講じているとともに，「③換気」に示すとおり拡大防止対策を講じていることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。

- ８条-別添 1-資料 1-12 -第 1-3 図：溶接構造・ベローズ弁の例（発電機水素ガス供給装置）- ８条-別添 1-資料 1-13 -②

配置上の考慮
本要求は，「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域」に対して要求していることから，該当する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備，発火性又は引火性物
質である水素ガスを内包する設備を設置する火災区域に対する配置上の考慮について以下に示す。
○ 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備
火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備の火災により，発電用原子炉施設の安全機能を損なわないよう，発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設
備と発電用原子炉施設の安全機能を有する構築物，系統及び機器は，壁等の設置及び離隔による配置上の考慮を行う設計とする。発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備の配置状況を資料３の添付資料２に示す。
○ 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備
火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備の火災により，発電用原子炉施設の安全機能を損なわないよう，
発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備と発電用原子炉
施設の安全機能を有する構築物，系統及び機器は，壁等の設置による配置上の考慮を行う設計とする。発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備の配置状況を資料３の添付資料２に示す。
以上より，火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備及び発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備については，多重化された発電用原子炉施設の安全機能がすべて損なわれないよう配置上の考慮がなされていることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。

- ８条-別添 1-資料 1-14 -③

換気
本要求は，「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域」に対して要求していることから，該当する設備を設置する火災区域又は火災区画に対する設備の換気について以下に示す。
○ 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備
発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備を設置する火災区域を有する建屋等は，火災の発生を防止するために，原子炉区域・タービン区域送風機及び排風機等の空調機器による機械換気を行う設計とする。また，屋外開放の火災区域（非常用ディーゼル発電機
軽油タンク区域，燃料移送系ポンプ区域及び非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチ）については自然換気を行う設計とする。各
発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備に対する換気設備を添付資料１に示す。
添付資料１において，安全機能を有する構築物，系統及び機器（詳細は資料２参照）は耐震 S クラスで設計すること，かつ 2.1.1.1(1)①「漏えいの防止，拡大防止」に示すように漏えい防止対策を実施するた
め基準地震動によっても油が漏えいするおそれはないこと，潤滑油を内包する設備については，万一，機器故障によって油が漏えいしても引火点が十分高く火災が発生するおそれは小さいことから，これらの機器を設置する場所の換気設備の耐震性は，基準地震動に対して機能を維持（以下「Ss 機能維持」という。）する設計とはしない。
なお，安全機能を有し，軽油を内包する非常用ディーゼル発電機，
非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク，安全機能を有する原子炉補機
冷却水系ポンプ，原子炉補機冷却海水系ポンプについては，これらを設置する場所の環境温度を維持するため，換気空調設備については非常用
電源から給電する設計とするとともに，火災防護対象機器として耐震 S
クラスの設計とする。
以上より，火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備については，機械換気ができる設計とする
こと，潤滑油内包機器の換気設備については機能が喪失しても安全機能に影響を及ぼすおそれは小さいこと，軽油内包機器の換気設備については非常用電源から給電するとともに防護対象機器と同等の耐震性を確保していることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。

- ８条-別添 1-資料 1-15 -○ 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備
発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備である蓄電池，
気体廃棄物処理設備，発電機水素ガス供給設備及び水素ガスボンベを設置する火災区域又は火災区画は，火災の発生を防止するために，以下に示すとおり，火災防護対象設備を設置する火災区域については非常用電源から供給される送風機及び排風機，それ以外の火災区域又は火災区画については非常用電源又は常用電源から供給される送風機及び排風機による機械換気を行う設計とする。（第 1-2 表）・ 蓄電池
蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は機械換気を行うことによって，水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計する（ 2.2 (3)参照）。安全機能を有する蓄電池を設置する火災区域又は火災区画の換気設備は，安全機能を有する蓄電池及び非常用直流電源設備等を設置する場所の環境温度を維持するため，地震等の異常時でも換気できる
よう非常用電源から給電する設計とするとともに，耐震 S クラス設計としている。それ以外の蓄電池を設置する火災区域又は火災区画の換気設備は，非常用電源又は常用電源から給電されるコントロール建屋
常用電気品区域送排風機による機械換気を行う設計とし，異常時に送排風機が停止した場合は，送排風機が復帰するまで蓄電池に充電しない運用とする。

・ 気体廃棄物処理設備
気体廃棄物処理設備は，空気抽出器から抽出された水素ガスと酸素ガスが燃焼限界濃度とならないよう，排ガス再結合器によって設備内の水素濃度が燃焼限界濃度である 4vol%以下となるよう設計する。加
えて，気体廃棄物処理設備を設置する火災区域又は火災区画は，常用電源から給電される原子炉区域・タービン区域送風機及び排風機による機械換気を行うことによって，水素濃度を燃焼限界濃度以下とする
よう設計する。

- ８条-別添 1-資料 1-16 -・ 発電機水素ガス供給設備
発電機水素ガス供給設備を設置する火災区域又は火災区画は，常用電源から給電される原子炉区域・タービン区域送風機及び排風機による機械換気を行うことによって，水素濃度を燃焼限界濃度以下とする
よう設計する。
・ 水素ガスボンベ
格納容器内雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベを設置する火災区
域又は火災区画は，常用電源から給電される原子炉区域・タービン区
域送風機及び排風機による機械換気を行うことによって，水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。

- ８条-別添 1-資料 1-17 -第 1-2 表：水素ガスを内包する設備を設置する火災区域又は火災区画の換気設備
水素ガスを内包する設備
設備

換気設備
耐震
クラス

設備

供給

耐震

電源

クラス

非常用

S

非常用

C

非常用

C

常用

C

常用

C

コントロール建屋直流 125V
蓄電池 6A 室非常用送排風機（6直流 125V 蓄電池

S号炉）
コントロール建屋計測制御
電源盤区域送排風機（6 号炉、7 号炉）

直流 250V・直流 125V（常用）・
直流 48V 蓄電池
直流 250V・直流 125V（常用）
蓄電池室

C
C

廃棄物処理設備蓄電池

C

気体廃棄物処理設備

B

発電機水素ガス供給設備

C

格納容器内雰囲気モニタ校
正用水素ガスボンベ

S

コントロール建屋常用電気品
区域送排風機（6 号炉）
コントロール建屋常用電気品
区域送排風機（7 号炉）
廃棄物処理建屋電気品区域
送排風機

原子炉区域・タービン区域
送排風機

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を設置する火災区域又は火災区画の送風機及び排風機は多重化されているため，動的機器の単一故障を想定しても換気は可能である。

- ８条-別添 1-資料 1-18 -気体廃棄物処理設備，発電機水素ガス供給設備，水素ガスボンベは2.1.1.1(1)①「漏えいの防止，拡大防止」に示すように水素ガスの漏えい防止，拡大防止対策を実施している。
しかしながら，万一，水素ガスが漏えいし，かつ換気設備が機能喪失した場合でも，気体廃棄物処理設備は設備内の水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように設計する。
発電機水素ガス供給設備は，「JEAG4607-2010：原子力発電所の火災防護指針」及び「電気設備の技術基準の解釈」に準じて，第 1-4 図に示すとおり，水素ガスの圧力，純度の計測及び警報装置，並びに軸封部に窒素ガスを封入できる装置（窒素ガス供給装置）及び水素ガスを安全に外部に放出する装置（炭酸ガスボンベ，水素ガス遮断弁，大気放出弁等）
を設置している。さらに，万一，水素ガスが漏えいし，タービン建屋最上階のオペレーティングフロアで爆轟が発生した場合でも，安全機能を有する原子炉補機冷却水系が設置されている火災区域は異なるフロアに設置されており，十分な離隔距離で分離されていることから，安全機能に影響を及ぼすおそれはない。また，水素ガス供給配管を設置する区画については，非常用空調機用の排気ダクトと換気口で接続されていることから，万一，常用空調機が停止した状態において，水素ガス漏えいが発生したとしても，当該区画に水素ガスが滞留して爆発に至るおそれはない。（第 1-5 図）（第 1-3 表）
水素ガスボンベについて，格納容器内雰囲気モニタ用水素ガスボン
ベはボンベ内の水素濃度を燃焼限界濃度である 4 vol％程度とする。加えて，通常は元弁を閉としてで固縛し保管していること，
元弁を開操作する際は作業員がいるため水素ガスが漏えいした場合でも速やかに元弁を閉操作し漏えいを停止することができるとともに，作業終了時や漏えい確認時には速やかに元弁を閉操作することを手順等に定める。
気体廃棄物処理設備用水素ガスボンベ，フィルタ装置水素濃度校正用水素ガスボンベは，設備の仕様上，ボンベ内の水素濃度を燃焼限界濃度である 4 vol％程度以下とすることができないことから，常時は建屋外に保管し，ボンベ使用時のみ建屋内に持ち込みを行う運用とする。さらに，校正の際にはボンベを固縛すること，通常は元弁を閉としている
こと，元弁を開操作する際は，作業員は携帯型水素濃度計によって水素
ガス漏えいの有無を測定することとし，水素ガスが漏えいした場合でも速やかに元弁を閉操作し漏えいを停止することができるとともに，作業終了時や漏えい確認時には速やかに元弁を閉操作することを手順に定める。

- ８条-別添 1-資料 1-19 -なお，校正作業において，安全機能への影響を限定するため水素ガスの使用は必要最低限の約 30 分とし，作業場所は安全機能を有する設
備の配置を考慮し 6 号炉気体廃棄物処理設備はで，7 号炉気体廃棄物処理設備はで行い，フィルタ
装置水素濃度，格納容器内雰囲気モニタは 6 号及び 7 号炉ともで行う設計とする。
以上より，火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備については，機械換気ができる設計としていること，蓄電池室の換気設備については非常用電源から給電するとともに防護対象機器と同等の耐震性を確保していること，その他の発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備の換気設備については機能が喪失しても安全機能に影響を及ぼすおそれは小さいことから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。

コントロール建屋（中央制御室）
制御盤

タービン建屋

窒素ガス供給装置

指示値表示
警報発報

主発電機

大気放出弁
NO

水素ガス遮断弁

計装ラック

NO

PT

H2E

ボンベ建屋
水素ガス供給ライン
窒素ガス供給ライン

PT

圧力検出器

H2E 水素純度検出器
水素純度検出器

大気放出ライン炭酸ガス供給ライン

炭酸ガスボンベ

第 1-4 図：発電機水素ガス漏えい防止設備の概要- ８条-別添 1-資料 1-20 -水素ガスボンベ

タービン建屋

爆発の中心線

オペレーティングフロア
水素爆発によって爆風圧が50kPa以上となる可能性がある
範囲

23m

14.1m

Hx/A非常用排風機
起動時の空気の流出入
ボンベ建屋

主発電機

排気

主発電機下部エリア8m

水素爆発によってオペレーティングフロアの床スラブが損傷して影響を受ける可能性が
ある範囲

排
気
シ
ャ
フ
ト

給
気
シ
ャ
フ
ト

給気
:換気口
水素ガスボンベ

地表面レベル

RCW／RSW（B）熱交換器室エリア
3.9m
RCW
ポンプ（B）

RSW
ポンプ（B)

Hx/A（B）非常用排風機

安全機能を有する機器○主発電機と安全機能を有する機器との離隔距離について
高圧ガス保安法では，TNT 等価法に基づき，爆風圧と距離の関係が式（1）のように定められる。

L  0.04 3 KWG

（1）

ここで，
L：爆発中心からの距離（m）
λ：換算距離（m/kg 1/3 ）※爆風圧 50kPa では 4.74m/kg 1/3

W G：可燃性ガスの流出量（t）
K:換算係数※水素では 2860000

主発電機に内包される水素ガス量は大気圧（1atm），20℃の状態において約 1,700m 3 であり，全てが漏えいしたと仮定すると W G は 0.143t となり，水素爆発による爆風圧が 50kPa となる爆発中心からの距離 L は 14.1mとなる。したがって，爆発の中心線から 14.1m 以上離れた範囲では，オペレーティングフロアの床スラブが損傷し，下階の設備が影響を受けることはない。これに対して，安全機能を有する機器が設置されるエリア（RCW／RSW 熱交換器エリア）は十分な離隔距離（3.9m）を有することから，水素ガス爆発が生じた場
合においても安全機能を有する機器に影響は生じない。

第 1-5 図：発電機水素ガス供給設備の水素ガス爆発時の影響範囲

第 1-3 表：爆風圧の影響（「平成 25 年 3 月：消防庁特殊災害室
石油コンビナートの防災アセスメント指針」より抜粋）
圧力［kPa］

影響

50～55

強化していない厚さ 8～12in（※）のブロックが剪断や撓みにより破損される。

（※）ミリメートルに単位換算すると 203.2～304.8mm である。
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の主発電機廻りの床スラブは厚さ 500mm 以上であることから，
爆風圧 50kPa では破損しない。

- ８条-別添 1-資料 1-21 -④ 防爆
本要求は，「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域」に対して要求していることから，爆発性の雰囲気を形成するおそれのある設備を設置する火災区域に対する防爆対策について以下に示す。
○ 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備
火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備は，2.1.1.1(1)①「漏えいの防止，拡大防止」で示したように，溶接構造，シール構造の採用による潤滑油又は燃料油の漏えい防止対策を講じる設計とするとともに，万一，漏えいした場合を考慮
し堰を設置することで，漏えいした潤滑油又は燃料油が拡大することを防止する設計とする。
なお，潤滑油又は燃料油が設備の外部へ漏えいしても，引火点は潤
滑油又は燃料油を内包する設備を設置する室内温度よりも十分高く，機器運転時の温度よりも高いため，可燃性蒸気となることはない。引火点等の確認結果を参考資料１に示す。また，燃料油である軽油を内包する設備について，軽油が設備の外部へ漏えいし，万一，可燃性の蒸気が発生した場合であっても，軽油を内包する設備を設置する火災区域は，非常用電源から供給する耐震 S クラスの換気設備で換気する設計とすることから，可燃性蒸気が滞留するおそれはない。
したがって，潤滑油又は燃料油が爆発性の雰囲気を形成するおそれはない。
○ 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備
火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備は，2.1.1.1(1)①「漏えいの防止，拡大防止」で示したように，溶接構造等の採用により水素ガスの漏えいを防止する。また，
2.1.1.1(1)③「換気」で示したように機械換気を行う設計とするとともに，水素ガスボンベについては使用時を除き,元弁を閉とする運用とする。
したがって，「電気設備に関する技術基準を定める省令」第六十九条
及び「工場電気設備防爆指針」で要求される爆発性雰囲気とはならない
ため，当該の設備を設ける火災区域又は火災区画に設置する電気・計装品を防爆型とせず，防爆を目的とした電気設備の接地も必要としない設計とする。
なお，電気設備が必要な箇所には，「原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令」第十条，第十一条に基づく接地を施- ８条-別添 1-資料 1-22 -す。
以上より，発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備及び発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を設置する火災区域又は火災区画は，爆発性雰囲気とならず，防爆型の電気・計装品を使用する必要はない。
⑤ 貯蔵
本要求は，「安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域における発火性又は引火性物質の貯蔵」に対して要求していることから，該当する火災区域に設置される発火性又は引火性物質を内包する貯蔵機器について以下に示す。
貯蔵機器とは供給設備へ補給するために設置する機器のことであり，安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域内の，発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油の貯蔵機器としては，非常用ディー
ゼル発電機（３台）の燃料ディタンク（３基）及び軽油タンク（２基）がある。
各燃料ディタンクについては，タンクの容量（約 18 ㎥）に対して，非常用ディーゼル発電機を 8 時間連続運転するために必要な量（約 12 ㎥）を考慮し，貯蔵量が約 13.8 ㎥～約 14.7 ㎥となるよう管理し，運転上必要な量のみ貯蔵する設計とする。軽油タンクについては，タンクの容量（２基合計約 1432 ㎥）に対して，１基あたり非常用ディーゼル発電機２台を７日間連続運転するために必要な量（約 529 ㎥）を考慮し，貯蔵量が約 529 ㎥～約 565 ㎥となるよう管理し，運転上必要な量のみ貯蔵する設計とする。
安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域内の，発火性又は引火性物質である水素ガスの貯蔵機器としては，格納容器内雰囲気
モニタ校正用水素ガスボンベがあり，これらのボンベは供給単位である容器容量 47 L 又は 10 L のボンベごとに，各々の計器の校正頻度（1 回/約 2ヶ月）及び計器不具合等の故障対応を想定した上で 1 運転サイクルに必要な量，さらに事故後，ガスボンベを交換せずに一定期間（100 日間）連続監視できるよう校正に必要な量を考慮し貯蔵する設計とする。
ガスボンベについては参考資料２に示す。
以上より，安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域
における発火性又は引火性物質を貯蔵する機器については，運転に必要な量にとどめて貯蔵することとしていることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。

- ８条-別添 1-資料 1-23 -(2) 可燃性の蒸気又は微粉の対策
本要求は，「可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれがある火災区域における可燃性の蒸気，可燃性の微粉及び着火源となる静電気」に対して要求していることから，該当する設備を設置する火災区域に対する可燃性の蒸気又は可燃性の微粉への対策を以下に示す。
発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備は，「(1)④防爆」に示すとおり，可燃性の蒸気が発生するおそれはない。
また，火災区域には，「工場電気設備防爆指針」に記載される「可燃性粉じん（石炭のように空気中の酸素と発熱反応を起こし爆発する粉じん）」や「爆発性粉じん（金属粉じんのように空気中の酸素ガスが少ない雰囲気又は二酸
化炭素中でも着火し，浮遊状態では激しい爆発を生じる粉じん）」のような「可燃性の微粉を発生する設備」を設置しない設計とする。
さらに，火災区域において有機溶剤を使用する場合は必要量以上持ち込まない運用とするとともに，可燃性の蒸気が滞留するおそれがある場合は，使用する作業場所において，換気，通風，拡散の措置を行うとともに，建屋の送風機及び排風機による機械換気により滞留を防止する設計とする。
したがって，火災区域には可燃性の蒸気又は微粉を高所に排出するための設備を設置する必要はなく，電気・計装品を防爆型とする必要はない。
なお，電気設備の必要な箇所には，「原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令」第十条，第十一条に基づく接地を施す。
また，火災区域には金属粉や布による研磨機のように静電気が溜まるおそれがある設備を設置しない設計とする。なお，火災区域内で電気設備が必要な箇所には，「原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令」第十条，第十一条に基づく接地を施しており，静電気が溜まるおそれはない。
以上より，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある設備，及び着火源となるような静電気が溜まるおそれのある設備を火災区域に設置
しないことから，火災防護に係る審査基準の要求事項は適用されないものと考える。

- ８条-別添 1-資料 1-24 -(3) 発火源への対策
発電用原子炉施設には金属製の筐体内に収納する等の対策を行い，設備外部に出た火花が発火源となる設備を設置しない設計とする。
また，発電用原子炉施設には高温となる設備があるが，設計上の最高使用
温度が 60℃を超える系統については保温材で覆うことにより，可燃性物質との接触防止や潤滑油等可燃物の過熱防止を行う設計とする。（第 1-4 表）
以上より，発電用原子炉施設には設備外部に火花を発生する設備を設置しないこと，高温となる設備に対しては発火源とならないよう対策を行うことから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。

第 1-4 表：高温となる設備と接触防止・過熱防止対策

最高使用温度

過熱防止
対策

主蒸気系配管

302℃

保温材設置

原子炉圧力容器バウンダリ

302℃

保温材設置

ほう酸水注入系配管

66℃

保温材設置

残留熱除去系配管

182℃

保温材設置

高圧炉心注入系配管

104℃

保温材設置

原子炉隔離時冷却系機器，配管

302℃

保温材設置

原子炉冷却材浄化系配管

302℃

保温材設置

所内蒸気系，所内蒸気戻り系配管

204℃

保温材設置

原子炉給水系配管

230℃

保温材設置

所内温水系配管

85℃

保温材設置

高温となる設備- ８条-別添 1-資料 1-25 -(4) 水素ガス対策
本要求は，「水素が漏えいするおそれのある火災区域」に対して要求していることから，該当する設備を設置する火災区域又は火災区画に対する水素ガ
ス対策について以下に示す。
発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を設置する火災区域
又は火災区画は，2.1.1.1(1)①「漏えいの防止，拡大防止」に示すように，発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備は溶接構造等とすることにより雰囲気への水素ガスの漏えいを防止するとともに，2.1.1.1(1)③「換気」に示すように，機械換気を行うことによって水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように設計する。また，水素ガスの漏えいを検知できるように水素濃度検出器等を設置する設計とする。
蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，充電時において蓄電池から水素ガスが発生するおそれがあることから，当該区域に可燃物を持ち込まないこととする。また，蓄電池室の上部に水素濃度検出器を設置し，水素の燃焼限界濃度である 4vol%の 1/4 以下の濃度にて中央制御室に警報を発する設計とする。（第 1-6～1-7 図）
一方，以下の設備については水素濃度検出器とは別の方法にて水素ガスの漏えいを管理している。
気体廃棄物処理設備は，設備内の水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように設計するが，設備内の水素濃度については水素濃度計により中央制御室で常時監視ができる設計とし，水素濃度が上昇した場合には中央制御室に警報を発する設計とする。
発電機水素ガス供給設備は，水素ガス消費量を管理するとともに，発電機内の水素純度，水素ガス圧力を中央制御室で常時監視ができる設計としており，発電機内の水素純度や水素ガス圧力が低下した場合には中央制御室に警報を発する設計とする。
格納容器内雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベを設置する火災区域又は火災区画については，2.1.1.1(1)①「漏えいの防止，拡大防止」に示すように，
通常時は本弁を閉とする運用とし，2.1.1.1(1)③「換気」に示すように水素濃度が燃焼限界濃度以下となるよう機械換気を行うことから，水素濃度検出器は設置しない。（第 1-5 表）
以上より，水素内包設備を設置する火災区域又は火災区画は水素濃度が燃
焼限界濃度以下となるように機械換気を行うとともに，水素ガス漏えいによって水素濃度が燃焼限界濃度以上となる可能性があるものについては，漏えいが発生した場合は中央制御室に警報を発する設計としていることから，火- ８条-別添 1-資料 1-26 -災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。

【中央制御室】【蓄電池室】

水素濃度検出器

警報器

第 1-6 図：蓄電池室水素濃度検出器の概要

ダクト口

７号炉 直流125V蓄電池室

第 1-7 図：蓄電池室内の水素濃度検出器設置状況- ８条-別添 1-資料 1-27 -第 1-5 表：水素濃度検出器の設置状況
水素濃度検出器

水素を内包する設備を設置する場所

水素ガス検出方法

区分Ⅰ直流 125V 蓄電池Ａ室

水素濃度検出器を設置

1個

区分Ⅰ直流 125V 蓄電池Ａ－２室

水素濃度検出器を設置

1個

区分Ⅱ直流 125V 蓄電池Ｂ室

水素濃度検出器を設置

1個

区分Ⅲ直流 125V 蓄電池Ｃ室

水素濃度検出器を設置

1個

区分Ⅳ直流 125V 蓄電池Ｄ室

水素濃度検出器を設置

1個

水素濃度検出器を設置

1個

水素濃度検出器を設置

1個

水素濃度検出器を設置

1個

直流 250V・直流 125V（常用）・直流 48V
蓄電池室（６号炉）
直流 250V・直流 125V（常用）蓄電池室（７号炉）
廃棄物処理設備蓄電池室の設置個数

気体廃棄物処理
気体廃棄物処理設備設置箇所

気体廃棄物処理設備内の設備内の水素濃度監視装置を設置

水素濃度監視装
置を設置
発電機内の水素

発電機水素ガス供給設備設置箇所

発電機内の水素純度計，

純度計，

水素ガス圧力計を設置

水素ガス圧力計を設置
水素濃度検出器

水素濃度検出器は設置しない
格納容器内雰囲気モニタ校正用（ボンベ内の全量が漏えいし水素ガスボンベ設置箇所ても設置場所の水素濃度は0.1%未満）は設置しない（ボンベ内の全量が漏えいしても設置場所の水素濃度は 0.1%未満）- ８条-別添 1-資料 1-28 -(5) 放射線分解等により発生する水素ガスの蓄積防止対策
放射線分解により水素ガスが発生する火災区域又は火災区画における，水
素ガスの蓄積防止対策としては，社団法人火力原子力発電技術協会「BWR 配管
における混合ガス（水素・酸素）蓄積防止に関するガイドライン（平成 17 年
10 月）」等に基づき，第 1-6 表のとおり実施する。蓄積防止対策の対象箇所については，ガイドラインに基づき第 1-8 図のフローに従い選定したものである。なお，ガイドライン制定以前に経済産業省指示文書｢中部電力㈱浜岡原子力発電所第１号機の余熱除去系配管破断に関する再発防止対策について（平成 14 年 5 月）｣を受け，水素ガスの蓄積のおそれがある箇所に対して対策を実施している。ガイドライン制定以降，これらの対策箇所はフロー上 STEP1の水素ガス滞留のおそれがない場所となり，追加の対策が必要な箇所についてはガイドラインに基づき抽出・対策を実施している。
（第 1-6 表，第 1-9 図）
蓄電池により発生する水素ガスの蓄積防止対策としては，蓄電池を設置す
る火災区域又は火災区画は，2.1.1.1(4)「水素ガス対策」に示すように，機械換気を行うことによって水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように設計する。
以上より，放射線分解等により原子炉の安全性を損なうおそれがある場合は水素ガスの蓄積防止対策を実施していることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。

- ８条-別添 1-資料 1-29 -第 1-8 図：水素ガス対策の対象選定フロー- ８条-別添 1-資料 1-30 -第 1-6 表：放射線分解による水素ガス蓄積防止対策の実施状況
対策箇所
原子炉圧力容器
ヘッドスプレイ配管

主蒸気暖気ライン
（K6 のみ）蒸化器入口配管

対策内容• 原子炉圧力容器
ヘッドスプレイ
配管にベント
配管を追設
・主蒸気暖気ラインの枝管の隔離
弁位置を変更• 温度評価• ベント配管の設置対策実施根拠実施状況(社) 火力原子力発電技術協会｢BWR 配管における混合ガス（水素･酸素）蓄積防止に関するガイドライン｣（平成 17 年 10 月）

実施済

経済産業省指示文書｢中部電力㈱浜岡原子力発電所第１号機の余熱除去系配管破断に関する
再発防止対策について｣（平成 14 年 5 月）

実施済

第 1-9 図：ベント配管の設置例- ８条-別添 1-資料 1-31 -(6) 過電流による過熱防止対策
発電用原子炉施設内の電気系統の過電流による過熱の防止対策について以下に示す。
電気系統は，送電線への落雷等外部からの影響や，地絡，短絡等に起因する過電流による過熱や焼損を防止するために，保護継電器，遮断器により故障回路を早期に遮断する設計とする。
次頁に，発電用原子炉施設内の系統及び機器に電源を供給する電気系統として，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の電気系統における保護継電器
及び遮断器の設置箇所を示す。（第 1-10～1-12 図）
以上より，発電用原子炉施設内の電気系統は過電流による過熱防止対策を実施していることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。

- ８条-別添 1-資料 1-32 -- ８条-別添 1-資料 1-33 -所内変圧器※480V母線

残
留
熱
除
去
系
ポ
ン
プ
6
A

6
S
B
|
2
母
線
か
ら

6 号 炉

D/G

※480V母線

原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ
6
A

低
圧
復
水
ポ
ン
プ
6
A

6
S
A
|
2
母
線
か
ら

低
圧
ヒ
ー
タ
ド
レ
ン
ポ
ン
プ
6
B

低
圧
復
水
ポ
ン
プ
6
B

循
環
水
ポ
ン
プ
6
B
～
～

～
～

残
留
熱
除
去
系
ポ
ン
プ
6
B

高
圧
炉
心
注
水
ポ
ン
プ
6
B

～
～

～
～

M/G

～
～

～
～

※480V母線

6
S
B
|
2
母
線
か
ら

冷却材再循環ポンプ

～
～

M/G

冷却材再循環ポンプ

～
～

非常用高圧
母線6D（区分Ⅱ）※480V母線

D/G

原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ
6
B

常用高圧母線 6B-1

高
圧
復
水
ポ
ン
プ
6
A

常用高圧母線 6A-1

高
圧
ヒ
ー
タ
※480V母線 ド
レ
ン
ポ
ン
プ
6
A

6B

※480V母線

6
C
母
線
へ

～
～

～
～

6
S
A
|
2
母
線
か
ら

7
C
母
線
へ

低
圧
ヒ
ー
タ
ド
レ
ン
ポ
ン
プ
6
A

循
環
水
ポ
ン
プ
6
A

起
動
用
真
空
ポ
ン
プ

高
圧
復
水
ポ
ン
プ
6
C

高
圧
復
水
ポ
ン
プ
6
B

循
環
水
ポ
ン
プ
6
C

残
留
熱
除
去
系
ポ
ン
プ
6
C
※480V母線

D/G※480V母線※480V母線

66kV

起動変圧器

高
圧
ヒ
ー
タ
ド
レ
ン
ポ
ン
プ
７
A

高
圧
復
水
ポ
ン
プ
７
A
原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ
７
A

原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ
７
B

低
圧
復
水
ポ
ン
プ
７
B

残
留
熱
除
去
※480V母線 系
ポ
ン
プ
7
A

6
S
A
|
1
母
線
か
ら

循
環
水
ポ
ン
プ
７
B

※480V母線

非常用高圧
母線7C（区分Ⅰ）※480V母線

低
圧
ヒ
ー
タ
ド
レ
ン
ポ
ン
プ
７
B

低
圧
復
水
ポ
ン
プ
７
A

常用高圧母線 7A-1

6
S
B
|
2
母
線
か
ら

～
～

～
～

M/G

6 6
E C
母 ・
線 6
へD
及
び

～
～

～
～

～
～

7 号 炉

6
S
A
|
2
母
線
か
ら

※480V母線

循
環
水
ポ
ン
プ
７
A

起
動
用
真
空
ポ
ン
プ

高
圧
復
水
ポ
ン
プ
７
C

高 低
圧 圧
ヒ ヒ
ー ー
タ タ
ド ド
レ レ
ン ン
ポ ポ
ン ン
プ プ
７ 7
B C

高
圧
復
水
ポ
ン
プ
7
B

残
留
熱
除
去
系
ポ
ン
プ
7
B

6
S
B
|
2
母
線
か
ら

6
S
B
|
2
母
線
か
ら

7A

高
圧
炉
心
注
水
ポ
ン
プ
7
C

※480V母線#7Gen

静止形電源装置

遮断器

断路器

～
～

遮断器
LS

（凡 例）

緊急用高圧母線

工事用変圧器66kV

CB

1,540MVA
27kV
0.9p.f
50Hz

7B

500kV

各480V母線にも保護継電器・遮断器を設置

保護継電器及び遮断器設置箇所

残
留
熱
除
去
系
ポ
ン
プ
7
C

CB

LS

主変圧器

D/G

所内変圧器

非常用高圧
母線7E（区分Ⅲ）※480V母線

6
S
A
|
2
母
線
か
ら

※

※480V母線※480V母線

6号及び7号炉共用

高
圧
炉
心
注
水 ※480V母線
ポ
ン
プ
7
B

循
環
水
ポ
ン
プ
7
C

常用高圧母線 7B-2

低
圧
ヒ
ー
タ
ド
レ
ン
ポ
ン
プ
７
A

非常用高圧
母線7D（区分Ⅱ）

低
圧
復
水
ポ
ン
プ
７
C

高
圧
ヒ
ー
タ
ド
レ
ン
ポ
ン
プ
７
Ｃ

常用高圧母線 7A-2

※480V母線

D/G

冷却材再循環ポンプ

～
～

M/G

～
～

7 7
E C
母 ・
線 7
へD
及
び

共通用高圧母線 6SB-2

冷却材再循環ポンプ

～
～

D/G

～
～

～
～

※480V母線

常用高圧母線 7B-1

※480V母線

取水設
備

共通用高圧母線 6SB-1

6SB

電源系統保護継電器及び遮断器の設置箇所

高
圧
炉
心
注
水
ポ
ン
プ
6
C

非常用高圧
母線6E（区分Ⅲ）※480V母線

6
S
B
|
2
母
線
か
ら

高 低
圧 圧
ヒ ヒ
ー ー
タ タ
ド ド
レ レ
ン ン
ポ ポ
ン ン
プ プ
6
6
C C

常用高圧母線 6B-2

低
圧
復
水
ポ
ン
プ
6
C

高
圧
ヒ
ー
タ
ド
レ
ン
ポ
ン
プ
6
B

母 7
線D
へ及
び
7
E

共通用高圧母線 6SA-2

6SA

母 6
線D
へ及
び
6
※480V母線
E

常用高圧母線 6A-2

取
水
設
備

共通用高圧母線 6SA-1

第 1-10 図：6 号及び 7 号炉

※480V母線

非常用高圧
母線6C（区分Ⅰ）

6
S
A
|
1
母
線
か
ら

緊急用高圧母線

工事用変圧器66kV

1,540MVA
27kV
0.9p.f
50Hz

#6
Gen

6A

主変圧器

CB

LS

500kV

- ８条-別添 1-資料 1-34 -充電器

AM用MCC

高
圧
代
替
注
水
系

64

84

（区分Ⅰ）
480V母線

格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置

充
電
器

84

（区分Ⅱ）
480V母線

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
（
電
動
機
）

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系

※直流母線
（MCC側）※AM用直流125V主母線盤

AM用直流
125V蓄電池（区分Ⅰ）
480V母線

計
測
装
置

64

84

※

逃
が
し
安
全
弁
（
自
動
減
圧
機
能
付
き
）

非
常
用
照
明

SSTD

バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
Ａ

Ｄ
／
Ｇ
系
Ａ

※直流125V主母線盤A

充
電
器

（区分Ⅱ）
480V母線

遮
断
器
操
作
回
路
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
Ａ

64

80,84

SSTD

第 1-11 図：6 号炉

逃
が
し
安
全
弁

※125V DC分電盤※直流母線（分電盤側）

SSTD

64

（区分Ⅰ）

直流125V
蓄電池A-2（区分Ⅰ）
480V母線

充
電
器

※

49

残
留
熱
除
去
系
Ａ

（区分Ⅰ）
480V母線

充
電
器

49

バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
Ｂ

Ｄ
／
Ｇ
系
Ｂ

遮
断
器
操
作
回
路
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
Ｂ

64

残
留
熱
除
去
系
Ｂ

逃
が
し
安
全
弁
逃
が
し
安
全
弁
（
自
動
減
圧
機
能
付
き
）

非
常
用
照
明

高
圧
炉
心
注
水
系
Ｂ

SSTD ※125V DC分電盤

原
子
炉
緊
急
停
止
系
作
動
回
路

※直流125V
常用系
主母線盤A

84

充
電
器

480V母線

直流125V
常用系蓄電池A

SSTD

直流125V
蓄電池B

（区分Ⅱ）

64

80,84

充
電
器

（区分Ⅱ）
480V母線※直流125V主母線盤B

84

49

（区分Ⅱ）
480V母線

タ
ー
ビ
ン
制
御
系

84

64

80,84

SSTD

バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
Ｃ

Ｄ
／
Ｇ
系
Ｃ

遮
断
器
操
作
回
路

残
留
熱
除
去
系
Ｃ

SSTD

49

非
常
用
照
明

高
圧
炉
心
注
水
系
Ｃ

原
子
炉
緊
急
停
止
系
作
動
回
路

充
電
器

49

保護継電器及び遮断器設置場所

バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
Ｄ

SSTD

直流125V
蓄電池D

（区分Ⅳ）

64

80,84

充
電
器

（区分Ⅰ）
480V母線※直流125V主母線盤D

84

49

（区分Ⅰ）
480V母線

充
電
器

SSTD

49

タ
ー
ビ
ン
非
常
用
油
ポ
ン
プ

（凡例）

給
水
ポ
ン
プ
、
タ
ー
ビ
ン
非
常
用
油
ポ
ン
プ

64

直流250V
蓄電池

480V母線※直流250V主母線盤

84

480V母線※ 各主母線盤，分電盤にも遮断器が設置されている（区分Ⅲ）
480V母線※125V DC分電盤

（区分Ⅲ）

充
電
器

（区分Ⅲ）
480V母線

直流125V
蓄電池C※直流125V主母線盤C充電器

480V母線

直流電源系統保護継電器及び遮断器の設置箇所※125V DC分電盤

SSTD

（区分Ⅰ）

直流125V
蓄電池Ａ（区分Ⅰ）
480V母線

蓄電池

ＭＣＣＢ

充
電
器

84

49

480V母線

- ８条-別添 1-資料 1-35 -AM用MCC

充
電
器

高
圧
代
替
注
水
系

64

84

49

（区分Ⅰ）
480V母線

格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置

AM用直流
125V蓄電池（区分Ⅰ）
480V母線

充
電
器

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
（
電
動
機
）

84

49

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系

（区分Ⅱ）
480V母線

計
測
装
置

逃
が
し
安
全
弁

逃
が
し
安
全
弁
（
自
動
減
圧
機
能
付
き
）

非
常
用
照
明

バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
Ａ

Ｄ
／
Ｇ
系
Ａ

遮
断
器
操
作
回
路

※直流125V主母線盤A

非
常
用
ガ
ス
処
理
系
Ａ

第 1-12 図：7 号炉※125V DC分電盤

※直流母線

残
留
熱
除
去
系
Ａ

※

84

49

（区分Ⅰ）
480V母線

充
電
器

84

49
充
電
器

バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
Ｂ

Ｄ
／
Ｇ
系
Ｂ

遮
断
器
操
作
回
路
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
Ｂ

残
留
熱
除
去
系
Ｂ

逃
が
し
安
全
弁
（
自
動
減
圧
機
能
付
き
）

非
常
用
照
明

64

高
圧
炉
心
注
水
系
Ｂ

原
子
炉
緊
急
停
止
系
作
動
回
路

※直流125V
常用系
主母線盤A※125V DC分電盤

64

充
電
器
84

49

480V母線

直流125V
常用系蓄電池A

SSTD

直流125V
蓄電池B

（区分Ⅱ）

（区分Ⅱ）
480V母線※直流125V主母線盤B

84

49

（区分Ⅱ）
480V母線

タ
ー
ビ
ン
制
御
系

84

49

SSTD

バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
Ｃ

Ｄ
／
Ｇ
系
Ｃ

遮
断
器
操
作
回
路

残
留
熱
除
去
系
Ｃ

84

49

（区分Ⅲ）
480V母線

非
常
用
照
明

高
圧
炉
心
注
水
系
Ｃ

原
子
炉
緊
急
停
止
系
作
動
回
路

※125V DC分電盤

（区分Ⅲ）

64

充
電
器

（区分Ⅲ）
480V母線

直流125V
蓄電池C※直流125V主母線盤C充電器

480V母線

直流電源系統保護継電器及び遮断器の設置箇所※125V DC分電盤

（区分Ⅰ）

※

SSTD

充
電
器

（区分Ⅰ）

84

直流125V
蓄電池Ａ（区分Ⅰ）
480V母線

64

充
電
器

49

（区分Ⅱ）
480V母線64

直流125V
蓄電池A-2（区分Ⅰ）
480V母線

充
電
器

84

49
充
電
器

充
電
器

※ 各主母線盤，分電盤にも遮断器が設置されている

タ
ー
ビ
ン
非
常
用
油
ポ
ン
プ

蓄電池

ＭＣＣＢ

（凡例）

給
水
ポ
ン
プ
、
タ
ー
ビ
ン
非
常
用
油
ポ
ン
プ

64

充
電
器

84

49

480V母線

SSTD

直流250V
蓄電池

480V母線※直流250V主母線盤

保護継電器及び遮断器設置場所

バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
Ｄ

64

84

49

480V母線

SSTD

直流125V
蓄電池D

（区分Ⅳ）

（区分Ⅰ）
480V母線※直流125V主母線盤D

84

49

（区分Ⅰ）
480V母線

2.1.1.2.

不燃性・難燃性材料の使用［要求事項］
2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号に掲げるとおり、不燃性材
料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし、当該構築物、系統及び機器の材料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代替材料」という。）である場合、もしくは、当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合は、この限りではない。
(1) 機器、配管、ダクト、トレイ、電線管、盤の筐体、及びこれらの支持構造物のうち、主要な構造材は不燃性材料を使用すること。
(2) 建屋内の変圧器及び遮断器は、絶縁油等の可燃性物質を内包していないものを使用すること。
(3) ケーブルは難燃ケーブルを使用すること。
(4) 換気設備のフィルタは、不燃性材料又は難燃性材料を使用すること。ただし、チャコールフィルタについては、この限りでない。
(5) 保温材は金属、ロックウール又はグラスウール等、不燃性のものを使用すること。
(6) 建屋内装材は、不燃性材料を使用すること。
（参考）「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の駆動部の潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、
不燃材料の表面に塗布されるコーティング剤等、当該材料が発火した場合においても、他の構築物、系統又は機器において火災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。
(3) 難燃ケーブルについて使用するケーブルについて、「火災により着火し難く、著しい燃焼をせず、また、加熱源を除去した場合はその燃焼部が広がらない性質」を有していることが、延焼性及び自己消火性の実証試験により示されていること。
（実証試験の例）
・自己消火性の実証試験･･･UL 垂直燃焼試験
・延焼性の実証試験･･･IEEE383 または IEEE1202- ８条-別添 1-資料 1-36 -安全機能を有する構築物，系統及び機器に対する不燃性材料及び難燃性材料の使用について以下(1)～(6)に示す。
ただし，不燃性材料及び難燃性材料が使用できない場合は以下のいずれかの設計とする。
・ 不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代替材料」という。）を使用する設計とする。
・ 構築物，系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合には，当該構築物，系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物，系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置を講じる設計とする。

(1) 主要な構造材に対する不燃性材料の使用
安全機能を有する構築物，系統及び機器のうち，機器，配管，ダクト，トレイ，電線管，盤の筐体及びこれらの支持構造物の主要な構造材は，火災の発生防止及び当該設備の強度確保等を考慮し，ステンレス鋼，低合金鋼，炭素鋼等の金属材料，又はコンクリート等の不燃性材料を使用する設計とする。
（第 1-13 図）
ケーブルトレイ内のケーブルの固縛材は難燃性のものを使用する設計とする。なお，本固縛材は可燃物量がわずかであること，ケーブルは後述のとおり難燃ケーブルを使用していること，万一，火災により固縛材が外れても垂直に敷設されたケーブルはトレイの水平部分等で支持されていることから，
他の安全機能を有する機器に影響を及ぼすおそれはない。
また，内部溢水対策で使用している止水材についても難燃性のものを使用する設計とする。水密扉の止水パッキンは，自己発火性がないこと，水密扉は常時閉運用であり扉外周部に設置されたパッキンは扉本体から押えつけられている状態であるため大半は外部に露出していないこと，水密扉は通行部であるため周囲に可燃性物質を内包する設備がないこと，当該構成材の量は微量であることから，他の構築物，系統又は機器に火災を生じさせるおそれ
は小さいものの，火災発生防止の観点から難燃性の止水パッキンを使用する設計とする。
ただし，配管のパッキン類は，その機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難であるが，金属で覆われた狭隘部に設置し直接火炎にさらされることはなく，これにより他の安全機能を有する構築物，系統及び機器において火災が発生するおそれはないことから不燃性材料又は難燃性材料
ではない材料を使用する設計とする。また，金属に覆われたポンプ及び弁等の駆動部の潤滑油（グリス），並びに金属に覆われた機器躯体内部に設置され- ８条-別添 1-資料 1-37 -る電気配線は，発火した場合でも，他の安全機能を有する構築物，系統及び機器に延焼しないことから，不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用する設計とする。
なお，安全機能を有する構築物，系統及び機器が設置されている火災区域
又は火災区画に設置される，油を内包する耐震 B クラス及び耐震 C クラスの機器は，基準地震動によっても油が漏えいしないよう耐震補強していることから，安全機能を有する構築物，系統及び機器が設置されている火災区域又は火災区画において，地震随伴による火災は発生しない。
以上より，安全機能を有する構築物，系統及び機器のうち主要な構造材は不燃性材料を使用していること，これ以外の構築物，系統及び機器は基本的に不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計としていること，一部，配管のパッキン類やポンプ及び弁等の駆動部の潤滑油（グリス），盤内部に設置された電気配線は不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用しているものがあるが，発火した場合でも他の安全機能を有する構築物，系統及び機器に延焼しないことを確認していることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。

- ８条-別添 1-資料 1-38 -ポンプ，配管，支持構造物の例

ケーブルトレイ，電線管の例

電源盤の例

第 1-13 図：主要な構造材に対する不燃性材料の使用状況- ８条-別添 1-資料 1-39 -(2) 変圧器及び遮断器に対する絶縁油等の内包安全機能を有する構築物，系統及び機器のうち，屋内の変圧器及び遮断器
は可燃性物質である絶縁油を内包していないものを使用する設計とする。
（第1-14 図）以上より，安全機能を有する屋内の変圧器及び遮断器は，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。

- ８条-別添 1-資料 1-40 -真空遮断器の例（M/C）

気中遮断器の例（P/C）

配線用遮断器の例（MCC）

配線用遮断器の例（ブレーカー）

第 1-14 図：屋内の遮断器の例- ８条-別添 1-資料 1-41 -(3) 難燃ケーブルの使用安全機能を有する構築物，系統及び機器に使用するケーブルには，実証試
験により自己消火性（UL 垂直燃焼試験）及び延焼性（IEEE383（光ファイバケーブルの場合は IEEE1202）垂直トレイ燃焼試験）を確認した難燃ケーブルを使用する設計とする。難燃ケーブルの使用状況を添付資料２に示す。
ただし，一部のケーブルについては製造中止のため自己消火性を確認する
UL 垂直燃焼試験を実施できない。このケーブルについては，UL 垂直燃焼試験と同様の試験である ICEA 垂直燃焼試験の結果と，同じ材質のシースを持つケーブルで実施した UL 垂直燃焼試験結果より，自己消火性を確認する設計とする。
また，核計装ケーブルは，微弱電流又は微弱パルスを扱う必要があり，耐ノイズ性を確保するために高い絶縁抵抗を有する同軸ケーブルを使用する設計とする。放射線モニタケーブルについても，放射線検出のためには微弱電流又は微弱パルスを扱う必要があり，核計装ケーブルと同様に耐ノイズ性を確保するため，絶縁体に誘電率の低い架橋ポリエチレンを使用することで高い絶縁抵抗を有する同軸ケーブルを使用する設計とする。
これらのケーブルの一部は，自己消火性を確認する UL 垂直燃焼試験は満足するが，延焼性を確認する IEEE383 垂直トレイ燃焼試験の要求を満足することが困難である。
このため，核計装ケーブル及び放射線モニタケーブルは，火災を想定した場合にも延焼しないよう，原子炉格納容器外については専用電線管に収納するとともに，電線管の両端は，電線管外部からの酸素供給防止を目的とし，耐火性を有するシール材を処置する設計とする。
耐火性を有するシール材を処置した電線管内は外気から容易に酸素ガスの供給がない閉塞した状態であるため，核計装ケーブル及び放射線モニタケー
ブルに火災が発生してもケーブルの燃焼に必要な酸素ガスが不足し,燃焼の維持ができなくなるので，すぐに自己消火し，ケーブルは延焼しない。このため，専用電線管で収納し，耐火性を有するシール材により酸素ガスの供給防止を講じた核計装ケーブル及び放射線モニタケーブルは，IEEE383 垂直トレ
イ燃焼試験の判定基準を満足するケーブルと同等以上の延焼防止性能を有する。
一方，原子炉格納容器内の原子炉圧力容器下部における核計装ケーブルは，周囲環境が極めて狭隘であり電線管に敷設すると曲げ半径を確保できないこと，機器点検時にケーブルを解線して機器を取り外す必要があることから，一部ケーブルを露出する設計とする。しかしながら，以下のとおり対策することによって，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持する機能に影響が及
ぶおそれはない。

- ８条-別添 1-資料 1-42 -・ 原子炉格納容器内は，通常運転中については窒素ガスを封入しており火災発生のおそれがないこと。
・ 原子炉の起動中において，原子炉格納容器内点検前に核計装ケーブルから火災が発生し火災感知器が作動した場合は，速やかな消火活動が可能であること。また，原子炉格納容器内点検終了後から窒素ガス封入（酸素濃度約 1%）までの期間は制御棒全挿入状態とし，その期間は原子炉の運転サイクルの中で極めて短期間であること。
・ 原子炉の低温停止中及び起動中において，万一，核計装ケーブルから火災が発生した場合を考慮しても，火災が延焼しないように，核計装ケー
ブルの露出部分の長さは，ケーブルの曲げ半径の確保及び機器点検時の解線作業に影響のない範囲で 1,200mm 程度と極力短くし，周囲への延焼を防止する設計とするとともに，当該ケーブルの周囲には実証試験により自己消火性及び延焼性を確認した難燃ケーブルを敷設する設計とすること。
・ 原子炉格納容器下部に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油を内包する設備としては，再循環ポンプ及び電動駆動制御棒駆動機構の点検時に使用する取扱い装置があるが，通常時は電源を切る運用とし，機器の使用時には監視員を配置して万一，火災が発生しても速やかに消火を行うこと。
・ 原子炉格納容器下部に設置する常用系及び非常用系のケーブル，作業用
分電盤，中継端子箱，サンプポンプ等は，金属製の筐体に収納すること
で，火災の発生を防止する設計とすること。
・ 低温停止中及び起動中において火災が発生した場合には異なる種類の火災感知器で感知し，速やかな消火活動が可能であること。
・ 万一，起動中に核計装ケーブルから火災が発生した場合でも，核計装ケ
ーブルはチャンネルごとに位置的分散を図って設置しており他のチャン
ネルのケーブルが同時に延焼する可能性が低く，未臨界監視機能を確保できること。
・ 万一，起動中に核計装ケーブルから火災が発生し火災感知器が作動した
場合は，原子炉起動操作を中止し停止操作を行うこと。
(資料８)以上より，安全機能を有する構築物，系統及び機器に使用するケーブルについては，基本的に火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。
一部のケーブルについては，代替する実証試験によって難燃性が確認されており，火災防護に係る審査基準に適合しているものと同等と考える。また，一部の核計装ケーブルは，実証試験により難燃性が確認できないものがある
が，専用電線管への敷設及び難燃性の耐熱シール材処置等によりケーブルの- ８条-別添 1-資料 1-43 -延焼を防止する対策を実施することから，十分な保安水準が確保されているものと考える。
(4) 換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性材料の使用
安全機能を有する構築物，系統及び機器のうち，換気空調設備のフィルタ
は，チャコールフィルタを除き下表に示すとおり「JIS L 1091（繊維製品の燃焼性試験方法）」又は「JACA No.11A（空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法
指針（公益社団法人 日本空気清浄協会））」（試験概要については添付資料３）を満足する難燃性材料を使用する設計とする。（第 1-7 表，第 1-15 図）
難燃性の換気フィルタの使用状況を添付資料３に示す。
なお，下表に示す換気空調設備のフィルタはコンクリート製の室内又は金属製の構造物内に設置しており，フィルタ周辺には可燃物はなく，運用面での管理を実施することから火気作業等によりフィルタ火災が発生することはない。
運用管理の概要
換気設備のフィルタを設置している部屋は下記の運用とする。
①点検資機材の仮置き禁止エリアとする。
②他エリアの機器を当該エリアに持ち込み点検することを禁止する。
③火気取扱い禁止エリアとする。
④ただし，当該の部屋又は金属製の構造物の補修等で火気（溶接機）を使用する場合は，当該空調の系統隔離（全停止），近傍のフィルタを取り外し室外に搬出し火気養生を実施した上で火気作業を行う運用とする。
換気設備のフィルタの廃棄においては下記の運用とする。
①チャコールフィルタは，廃棄物として処理を行うまでの間，ドラム缶で収納し保管する。
②HEPA フィルタは，廃棄物として処理するまでの間，不燃シートに包んで保管する。

上記運用については，火災防護計画で定めるとともに，関連するマニュア
ル・ガイド類に反映することとする。
以上より，安全機能を有する構築物，系統及び機器のうち，チャコールフ
ィルタを除く換気空調設備のフィルタは難燃性のフィルタを使用することとしていることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。

- ８条-別添 1-資料 1-44 -第 1-7 表：安全機能を有する構築物，系統及び機器のうち，換気空調設備のフィルタ
フィルタの種類

材質

性能

プレフィルタ

ガラス繊維

難燃性

HEPA フィルタ

ガラス繊維

難燃性

ガラス繊維

難燃性

不織布

難燃性

（チャコールフィルタ以外）

給気フィルタ※給気フィルタ：バッグフィルタ，中性能粒子フィルタ等，空調内の異物を除去するためのフィルタの総称。

第 1-15 図：6 号炉原子炉建屋 3 階 非常用ディーゼル発電機(B)エアフィルタ室の概要- ８条-別添 1-資料 1-45 -(5) 保温材に対する不燃性材料の使用
安全機能を有する構築物，系統及び機器に対する保温材は，ロックウール，
ガラス繊維，ケイ酸カルシウム，パーライト，金属等，平成 12 年建設省告示
第 1400 号に定められたもの，又は建築基準法で不燃性材料として認められたものを使用する設計とする。保温材の使用状況を添付資料４に示す。
以上より，安全機能を有する構築物，系統及び機器に対する保温材には不燃性材料を使用していることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。
(6) 建屋内装材に対する不燃性材料の使用
安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する建屋の内装材は，ケイ酸カルシウム等，建築基準法で不燃性材料として認められたものを使用する設計とする。また，中央制御室の床のカーペットは，消防法施行規則第四条の三に基づき，第三者機関において防炎物品の試験を実施し，防炎性能を有することを確認した材料を使用する設計とする。
一方，管理区域の床には耐放射線性及び除染性を確保すること，非管理区
域の一部の床には防塵性を確保すること，原子炉格納容器内の床，壁には耐放射線性，除染性及び耐腐食性を確保することを目的として，コーティング
剤を塗布する設計とする。このコーティング剤は，旧建設省告示第 1231 号第2 試験，米国 ASTM 規格 E84，建築基準法施行令第一条の六又は消防法施行令
第四条の三に基づく難燃性が確認された塗料であること，不燃性材料である
コンクリート表面に塗布すること，加熱源を除去した場合はその燃焼部が広がらないこと，原子炉格納容器内を含む建屋内に設置する安全機能を有する構築物，系統及び機器には不燃性材料又は難燃性材料を使用し周辺には可燃物がないことから，当該コーティング剤が発火した場合においても他の構築
物，系統又は機器において火災を生じさせるおそれは小さい。また，原子炉
格納容器内に設置する原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系統及び機器は不燃性材料又は難燃性材料を使用し周辺には可燃物がない。
このため，耐放射線性，除染性，防塵性及び耐腐食性を確保するためにコンクリート表面及び原子炉格納容器内の床，壁に塗布するコーティング剤には，旧建設省告示第 1231 号第 2 試験，米国 ASTM 規格 E84，建築基準法施行令第一条の六又は消防法施行令第四条の三に基づく難燃性が確認された塗料を使用する設計とする。
建屋内装材の使用状況を添付資料５に示す。

- ８条-別添 1-資料 1-46 -以上より，安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する建屋の内装材について，耐放射線性，除染性又は防塵性を確保するため，一部，不燃性
材料ではないコーティング剤を使用するが，発火した場合においても他の構
築物，系統又は機器において火災を生じさせるおそれは小さいことから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと同等と考える。

- ８条-別添 1-資料 1-47 -2.1.1.3.

自然現象による火災発生の防止［要求事項］
2.1.3 落雷、地震等の自然現象によって、原子炉施設内の構築物、系統及び機器に火災が発生しないように以下の各号に掲げる火災防護対策を講じた設計であること。
(1) 落雷による火災の発生防止対策として、建屋等に避雷設備を設置すること。
(2) 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、十分な支持性能をもつ地盤に設置するとともに、自らが破壊又は倒壊することによる火災の発生を防止すること。なお、耐震設計については実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（原規技発第 1306193 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定））に従うこと。

柏崎刈羽原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然現象としては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき事象を収集した。これらの事象のうち，発電所及びその周辺での発生可能性，安全施設への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間的余裕の観点から，発電用原子炉施設に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，風（台風），竜巻，低温（凍結），降
水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響及び生物学的事象を抽出した。
これらの自然現象のうち，津波，竜巻（風（台風）含む）及び地滑りについては，それぞれの現象に対して，発電用原子炉施設の安全機能が損なわれない
ように防護することで火災の発生防止を行う設計とする。
生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により影響を受けない設計とする。
低温（凍結），降水，積雪及び生物学的事象のうちクラゲ等の海生生物の影響については，火災が発生する自然現象ではなく，火山についても，火山の影
響から発電用原子炉施設に到達するまでに火山灰等が冷却されることを考慮す
ると，火災が発生する自然現象ではない。
したがって，落雷，地震について，これらの現象によって火災が発生しない
ように，以下のとおり火災防護対策を講じる設計とする。

- ８条-別添 1-資料 1-48 -(1) 落雷による火災の発生防止
発電用原子炉施設内の構築物，系統及び機器は，落雷による火災発生を防止するため，地盤面から高さ 20m を超える建築物には建築基準法に基づき「JISA 4201 建築物等の避雷設備（避雷針）」に準拠した避雷設備(避雷針の設置，接地網，棟上導体)を設置する設計とする。なお，これらの避雷設備は，耐震性が耐震 S クラス又は Ss 機能維持の建屋又は主排気筒に設置する設計とする。
送電線については，架空地線を設置する設計とするとともに，「2.1.1.1 (6)過電流による過熱防止対策」に示すとおり，故障回路を早期に遮断する設計とする。（第 1-16～1-17 図）
以上より，発電用原子炉施設内の構築物，系統及び機器は，落雷による火災の発生防止対策を実施する設計としていることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。

避雷設備

第 1-16 図：避雷設備の設置例（主排気筒）- ８条-別添 1-資料 1-49 -

避雷設備設置箇所
・原子炉建屋（棟上導体）
・タービン建屋（棟上導体）
・廃棄物処理建屋（棟上導体）
・主排気筒

第 1-17 図：避雷設備の設置対象建屋等- ８条-別添 1-資料 1-50 -(2) 地震による火災の発生防止安全機能を有する構築物，系統及び機器は，耐震クラスに応じて十分な支持性能をもつ地盤に設置するとともに，「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第四条」に示す要求を満足するよう，「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に従い耐震設計を行う設計とする。
また，安全機能を有する構築物，系統及び機器の設置場所にある油内包の
耐震 B クラス，C クラス機器は，基準地震動により油が漏えいしないよう設計する。
以上より，発電用原子炉施設内の構築物，系統及び機器は，地震による火災の発生防止対策を実施する設計とすることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。

- ８条-別添 1-資料 1-51 -2.1.2．火災の感知，消火2.1.2.1.

早期の火災感知及び消火［要求事項］
2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計であること。
(1) 火災感知設備① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮して型式を選定し、早期に火災を感知できる場所に設置すること。
② 火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種類の感知器又は同等の機能を有する機器を組合せて設置すること。また、その設置にあたっては、感知器等の誤作動を防止するための方策を講じること。
③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計であること。
④ 中央制御室等で適切に監視できる設計であること。
（参考）(1) 火災感知設備について早期に火災を感知し、かつ、誤作動（火災でないにもかかわらず火災信号を発すること）を防止するための方策がとられていること。
（早期に火災を感知するための方策）
・固有の信号を発する異なる種類の感知器としては、例えば、煙感知器と炎感知器のような組み合わせとなっていること。
・感知器の設置場所を１つずつ特定することにより火災の発生場所を特定することができる受信機を用いられていること。
（誤作動を防止するための方策）
・平常時の状況（温度、煙の濃度）を監視し、かつ、火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することができるアナログ式の感知器を用いられていること。
感知器取付面の位置が高いこと等から点検が困難になるおそれがある場合は、自動試
験能又は遠隔試験機能により点検を行うことができる感知器が用いられていること。
炎感知器又は熱感知器に代えて、赤外線感知機能等を備えた監視カメラシステムを用いても差し支えない。この場合、死角となる場所がないように当該システムが適切に設置されていること。

- ８条-別添 1-資料 1-52 -火災の感知及び消火については，安全機能を有する構築物，系統及び機器に対して，早期の火災感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。
(1) 火災感知設備
火災感知設備は，安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災
区域又は火災区画の火災を早期に感知できるよう設置する設計とする。
（資料５，９）火災感知器と受信機を含む火災受信機盤等で構成される火災感知設備は，以下を踏まえた設計とする。
① 火災感知器の環境条件等の考慮
火災感知設備の火災感知器は，各火災区域又は火災区画における放射線，
取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境条件や，炎が生じる前に発煙すること等，予想される火災の性質を考慮して火災感知器を設置する設計とする。これらの火災感知器は火災を感知した個々の感知器を特定して警報を発する設計とする。
ただし，設計基準対象施設を設置する火災区域又は火災区画のうち，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプを設置する屋外開放の区域については，炎感知器及び赤外線感知機能を備えた熱感知カメラを，非常用ディーゼル発電機軽油タンクを設置する屋外区域については炎感知器を設置す
る設計とする。また，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレン
チについては，光ファイバケーブル式熱感知器及び煙吸引式検出設備を設置する設計とする。これらは火災を感知した個々の感知器を特定せず区域ごとの警報を発するが，監視対象区域は屋外の大空間であり，警報確認後の現場確認において火災源の特定が可能であることから適用可能とする。
② 固有の信号を発する異なる種類の感知器の設置
火災感知設備の火災感知器は，上記①の環境条件等を考慮し，火災感知器を設置する火災区域又は火災区画の安全機能を有する構築物，系統及び機器の種類に応じ，火災を早期に感知できるよう，固有の信号を発するア
ナログ式煙感知器，アナログ式の熱感知器又は非アナログ式の炎感知器から異なる種類の感知器を組み合わせて設置する設計とする。炎感知器は非アナログ式であるが，炎が発する赤外線又は紫外線を感知するため，炎が生じた時点で感知することができ，火災の早期感知に優位性がある。ここで，アナログ式とは「平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視し，かつ，
火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することができる」もの- ８条-別添 1-資料 1-53 -と定義し，非アナログ式とは「平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視することはできないが，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇等）を把握することができる」ものと定義する。
以下に，上記に示す火災感知器の組み合わせのうち特徴的な火災区域又は火災区画を示す。
○ 原子炉建屋オペレーティングフロア
原子炉建屋オペレーティングフロアは天井が高く大空間となっているため，火災による熱が周囲に拡散することから，熱感知器による感知は困難である。
このため，アナログ式の光電分離型煙感知器と非アナログ式の炎感
知器をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないよ
うに設置する設計とする。
炎感知器は非アナログ式であるが，平常時より炎の波長の有無を連続監視し，火災現象(急激な環境変化)を把握できることから，アナログ式と同等の機能を有する。また，感知原理に「赤外線３波長式」(物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を３つ検知した場合にのみ発報する）を採用し誤作動防止を図る。さらに，外光が当たらず，高温物体が近傍にない箇所に設置することで誤作動を防止する設計とする。
○ 原子炉格納容器
原子炉格納容器内の火災感知器は，アナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。
原子炉格納容器内は，通常運転中，窒素ガス封入により不活性化しており，火災が発生する可能性がない。しかしながら，運転中の原子炉格
納容器は，閉鎖した状態で長期間高温かつ高線量環境となることから，アナログ式の火災感知器が故障する可能性がある。このため，原子炉格
納容器内の火災感知器は，起動時の窒素ガス封入後に中央制御室内の受信機にて作動信号を除外する運用とし，プラント停止後に速やかに取り替える設計とする。
低温停止中における原子炉格納容器内の火災感知器は，起動中と同様，
アナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。
○ 非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチ
非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチは，ハッチからの雨水の浸入によって高湿度環境になりやすく，一般的な煙感知器によ- ８条-別添 1-資料 1-54 -る火災感知に適さない。このため，防湿対策を施したアナログ式の煙吸引式検出設備，及び湿気の影響を受けにくいアナログ式の光ファイバケーブル式の熱感知器を設置する設計とする。
一方，以下に示す火災区域又は火災区画には，環境条件等を考慮し，上記と異なる火災感知器を組み合わせて設置する設計とする。
○ 非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域
非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域は屋外開放であるため，区域全体の火災を感知する必要があるが，火災による煙が周囲に拡散し煙感知器による火災感知は困難であること，また降水等の浸入により火災感知器の故障が想定されることから，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域全体の火災を感知するために，アナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ，及び非アナログ式の屋外仕様の炎感知器をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する。
炎感知器は非アナログ式であるが，平常時より炎の波長の有無を連続監視し，火災現象(急激な環境変化)を把握できることから，アナログ式と同等の機能を有する。また，感知原理に「赤外線３波長式」(物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を３つ検知した場合にのみ発報する）を採用し誤作動防止を図る。さらに，屋外仕様を採用する設計とするとともに，太陽光の影響に対しては視野角への影響を考慮した遮光板を設置することで火災発生時の特有な波長帯のみを感知することで誤作動を防止する設計とする。
○ 非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域
屋外開放の区域である非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域は，火災による煙は周囲に拡散し，煙感知器による火災感知は困難である。加
えて，軽油タンク内部は燃料の気化による引火性又は発火性の雰囲気を形成している。このため，非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域は，
非アナログ式の屋外仕様の炎感知器を監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置することに加え，タンク内部の空間部に非アナログ式の防爆型熱感知器を設置する設計とする。
炎感知器は非アナログ式であるが，平常時より炎の波長の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変化）を把握できることから，アナログ式と同等の機能を有する。また，感知原理に「赤外線 3 波長式」（物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を 3 つ検知した場合にのみ発報する）を採用し誤作動防止を図る設計とする。さらに，屋外仕様を採用する設計とするとともに，太陽光の影響に対しては視野角- ８条-別添 1-資料 1-55 -への影響を考慮した遮光板の設置や火災発生時の特有な波長帯のみを感知することで誤作動を防止する設計とする。
また，防爆型の熱感知器は非アナログ式であるが，軽油タンク最高使用温度（約 66℃）を考慮した温度を設定温度（約 80℃）とすることで誤作動防止を図る設計とする。
○ 主蒸気管トンネル室
主蒸気管トンネル室については，通常運転中は高線量環境となること
から，放射線の影響により火災感知器の制御回路が故障する可能性がある。さらに，火災感知器が故障した場合の取替えも出来ない。このため，放射線の影響を受けないよう検出器部位を当該区画外に配置するアナログ式の煙吸引式検出設備を設置する設計とする。加えて，放射線の影
響を考慮した非アナログ式の熱感知器を設置する設計とする。
熱感知器は非アナログ式であるが，主蒸気管トンネル室内は，換気空調設備により安定した室温（最大 55℃）を維持していることから，火災感知器の作動値を室温より高めに設定する非アナログ式の熱感知器であっても誤作動する可能性は低い。よって，放射線の影響を受けない
非アナログ式の熱感知器を設置する設計とする。
○ 蓄電池室
充電時に水素ガス発生のおそれがある蓄電池室は，万一の水素濃度の上昇を考慮し，火災を早期に感知できるよう，非アナログ式の防爆型
で，かつ固有の信号を発する異なる種類の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。
これらの防爆型感知器は非アナログ式であるが，蓄電池室内には蒸気を発生する設備等はなく，換気空調設備により安定した室内環境を維持していることから，蒸気等が充満するおそれはなく，非アナログ式の煙感知器であっても誤作動する可能性は低い。また，換気空調設備により安定した室温（最大 40℃）を維持していることから，火災感知器の作
動値を室温より高めの 70℃と一意に設定する非アナログ式の熱感知器であっても誤作動する可能性は低い。このため，水素ガスによる爆発のリスクを低減する観点から，非アナログ式の防爆型の火災感知器を設置する設計とする。

また，以下に示す火災区域又は火災区画は，火災の影響を受けるおそれが考えにくいことから，火災感知器を設置しない，若しくは消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置する設計とする。

- ８条-別添 1-資料 1-56 -○ 格納容器機器搬出入用ハッチ室
格納容器機器搬出入用ハッチ室は，発火源となる可燃物が設置されておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする上，通常
コンクリートハッチにて閉鎖されていることから，火災の影響を受けない。また，ハッチ開放時は通路の火災感知器にて感知が可能である。
したがって，格納容器機器搬出入用ハッチ室には火災感知器を設置しない設計とする。
○ 給気処理装置室，冷却器コイル室及び排気ルーバ室
給気処理装置室，冷却器コイル室及び排気ルーバ室は，発火源となる可燃物が設置されておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする上，コンクリートの壁で囲われていることから，火災の影響を受けない。
したがって，給気処理装置室，冷却器コイル室及び排気ルーバ室には火災感知器を設置しない設計とする。
○ 排気管室排気管室は，排気を屋外に通すための部屋であり，発火源となる可燃物が設置されておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする上，コンクリートの壁で囲われていることから，火災の影響を受けない。
したがって，排気管室には火災感知器を設置しない設計とする。
○ フィルタ室
フィルタ室に設置されているフィルタは難燃性であり，発火源となる
可燃物は設置されておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする上，コンクリートの壁で囲われていることから，火災の影響を受けない。
したがって，フィルタ室には火災感知器を設置しない設計とする。
○ 使用済燃料プール，復水貯蔵槽，使用済樹脂槽
使用済燃料プール，復水貯蔵槽，使用済樹脂槽については内部が水で満たされており，火災が発生するおそれはない。
したがって，使用済燃料プール，復水貯蔵槽，使用済樹脂槽には火災感知器を設置しない設計とする。

- ８条-別添 1-資料 1-57 -○ 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された火災防護
対象機器のみを設けた火災区域又は火災区画
火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された配管，容器，タンク，手動弁，コンクリート構築物については流路，バウンダリとしての機能が火災により影響を受けることは考えにくいため，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計とする。
○ フェイルセーフ設計の設備のみが設置された火災区域又は火災区画
フェイルセーフ設計の設備については火災により動作機能を喪失した場合であっても，安全機能が影響を受けることは考えにくいため，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計とする。
○ 気体廃棄物処理設備エリア排気モニタ検出器設置区画
放射線モニタ検出器は隣接した検出器間をそれぞれ異なる火災区画に設置する設計とする。これにより火災発生時に同時に監視機能を喪失す
ることは考えにくく，重要度クラス 3 の設備として火災に対して代替性を有することから，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計とする。
なお，上記の監視を行う事故時放射線モニタ監視盤を設置する中央制
御室については火災時の影響を考慮し，固有の信号を発するアナログ式の煙感知器，アナログ式の熱感知器，又は非アナログ式の炎感知器から異なる種類の感知器を組み合わせて設置する設計とする。

- ８条-別添 1-資料 1-58 -③ 火災受信機盤
火災感知設備の火災受信機盤は中央制御室に設置し，火災感知設備の作動状況を常時監視できる設計とする。また，受信機盤は，構成されるアナログ式の受信機により以下のとおり，火災発生場所を特定できる設計とする。（第 1-18 図）○ アナログ式の火災感知器が接続可能であり，作動した火災感知器を１つずつ特定できる設計とする。
○ 水素ガスの漏えいの可能性が否定できない蓄電池室及び可燃性ガスの発生が想定される軽油タンク内に設置する非アナログ式の防爆型の火災感知器及び主蒸気管トンネル室内の非アナログ式熱感知器が接続可能であり，作動した火災感知器を１つずつ特定できる設計とする。
○ 屋外の非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域及び燃料移送系ポンプ区域を監視する非アナログ式の炎感知器及びアナログ式の熱感知カメラが接続可能であり，感知区域を１つずつ特定できる設計とする。
なお，屋外区域熱感知カメラの火災受信機盤においては，火災発生場
所はカメラ機能による映像監視（熱サーモグラフィ）により特定が可能な設計とする。
○ 原子炉建屋オペレーティングフロアを監視する非アナログ式の炎感知器が接続可能であり，炎感知器を１つずつ特定できる設計とする。
○ 非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチを監視するア
ナログ式の光ファイバケーブル式熱感知器が接続可能であり，感知区
域を１つずつ特定できる機能を有する設計とする。アナログ式の光ファイバケーブル式熱感知器は，中央制御室に設置した受信機においてセンサ用光ファイバケーブルの長手方向に対し約 2m 間隔で火源の特定が可能である。

- ８条-別添 1-資料 1-59 -<火災受信機盤・防災盤><地図式表示パネル>

第 1-18 図：火災受信機盤の概要
また，火災感知器は以下のとおり点検を行うことができるものを使用す
る設計とする。
・自動試験機能又は遠隔試験機能を有する火災感知器は，機能に異常がないことを確認するため，定期的に自動試験又は遠隔試験を実施できるものを使用する。
・自動試験機能又は遠隔試験機能を持たない火災感知器は，機能に異常がないことを確認するため，消防法施行規則に基づき，煙等の火災を模擬した試験を定期的に実施できるものを使用する。

④ 火災感知設備の電源確保
安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区
画の火災感知設備は，外部電源喪失時においても火災の感知が可能となる
よう蓄電池を設け，電源を確保する設計とする。
また，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系統及び機器並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備に供給する電源は，非常用ディーゼル発電機が接続されている非常用電源から供給する設計とする。

- ８条-別添 1-資料 1-60 -以上より，安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画に設置する火災感知器については，火災防護に係る審査基準に則り，環境条件等を考慮した火災感知器の設置，異なる種類を組み合わせた火災感知器の設
置，非常用電源からの受電，火災受信機盤の中央制御室への設置を行う。一部ア
ナログ機能を持たない感知器を設置するが，それぞれ誤作動防止対策を実施する。
また，受信機盤については，作動した感知器又は感知区域を１つずつ特定できる機能を有する設計とする。これらにより，火災感知設備については十分な保安水準が確保されているものと考える。

- ８条-別添 1-資料 1-61 -(2) 消火設備［要求事項］(2) 消火設備① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区域または火災区画であって、火災時に煙の充満、放射線の影響等により消火活動が困難なところには、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置すること。
② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区域であって、火災時に煙の充満、放射線の影響等により消火活動が困難なところには、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置すること。
③ 消火用水供給系の水源及び消火ポンプ系は、多重性又は多様性を備えた設計であること。
④ 原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び機器相互の系統分離を行うために設けられた火災区域又は火災区画に設置される消火設備は、系統分離に応じた独立性を備えた設計であること。
⑤ 消火設備は、火災の火炎、熱による直接的な影響のみならず、煙、流出流体、断線、爆発等による二次的影響が安全機能を有する構築物、系統及び機器に悪影響を及ぼさないように設置すること。
⑥ 可燃性物質の性状を踏まえ、想定される火災の性質に応じた十分な容量の消火剤を備えること。
⑦ 移動式消火設備を配備すること。
⑧ 消火剤に水を使用する消火設備は、2 時間の最大放水量を確保できる設計であること。
⑨ 消火用水供給系をサービス系または水道水系と共用する場合には、隔離弁等を設置して遮断する等の措置により、消火用水の供給を優先する設計であること。
⑩ 消火設備は、故障警報を中央制御室に吹鳴する設計であること。
⑪ 消火設備は、外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計である
こと。
⑫ 消火栓は、全ての火災区域の消火活動に対処できるよう配置すること。
⑬ 固定式のガス系消火設備は、作動前に職員等の退出ができるように警報を吹鳴させる設計であること。
⑭ 管理区域内で消火設備から消火剤が放出された場合に、放射性物質を含むおそれのある排水が管理区域外へ流出することを防止する設計であること。
⑮ 電源を内蔵した消火設備の操作等に必要な照明器具を、必要な火災区域及びその出入通路に設置すること。

- ８条-別添 1-資料 1-62 -［要求事項］（参考）(2) 消火設備について①-1 手動操作による固定式消火設備を設置する場合は、早期に消火設備の起動が可能となるよう中央制御室から消火設備を起動できるように設計されていること。
上記の対策を講じた上で、中央制御室以外の火災区域又は火災区画に消火設備の起動装置を設置することは差し支えない。
①-2 自動消火設備にはスプリンクラー設備、水噴霧消火設備及びガス系消火設備（自動起動の場合に限る。）があり、手動操作による固定式消火設備には、ガス系消火設備等がある。中央制御室のように常時人がいる場所には、ハロン 1301 を除きガス系
消火設備が設けられていないことを確認すること。
④ 「系統分離に応じた独立性」とは、原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び機器が系統分離を行うため複数の火災区域又は火災区画に分離して設置されている場合に、それらの火災区域又は火災区画に設置された消火設
備が、消火ポンプ系（その電源を含む。）等の動的機器の単一故障により、同時に機能を喪失することがないことをいう。
⑦ 移動式消火設備については、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和53 年通商産業省令第 77 号）第８５条の５」を踏まえて設置されていること。
⑧ 消火設備のための必要水量は、要求される放水時間及び必要圧力での最大流量を基に設計されていること。この最大流量は、要求される固定式消火設備及び手動消火設
備の最大流量を合計したものであること。
なお、最大放水量の継続時間としての 2 時間は、米国原子力規制委員会(NRC)が定める Regulatory Guide 1.189 で規定されている値である。
上 記 の 条 件 で 設 定 さ れ た 防 火 水 槽 の 必 要 容 量 は 、 Regulatory Guide1.189 で は1,136,000 リットル（1,136 m3）以上としている。

- ８条-別添 1-資料 1-63 -

消火設備は，安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画の火災を早期に消火できるよう設置する設計とする。
消火設備は以下を踏まえた設計とする。
（資料６，９）なお，消火設備の故障警報が発信した場合には，中央制御室及び必要な現場の制御盤の警報を確認し，消火設備が故障している場合には早期に補修を行う。
消火設備は以下を踏まえて設置する。
① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，
系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火設備
原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，
系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火設備は，当該構築物，系統及び機器の設置場所が，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となるかを考慮して設計する。
(a) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる
火災区域又は火災区画の選定
原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構
築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画は，「(b) 火災発
生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画の選定」に示した火災区域又は火災区画を除き，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となるものとして選定する。
(b) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画の選定
原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構
築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画のうち，消火活動が困難とならないところを以下に示す。
○ 屋外開放の火災区域（非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域及び燃料移送系ポンプ区域）
非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域及び燃料移送系ポンプ区域については屋外開放の火災区域であり，火災が発生しても煙は充満しない。したがって，煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域として選定する。

- ８条-別添 1-資料 1-64 -○ 可燃物の設置状況等により火災が発生しても煙が充満しない火災区域又は火災区画
非常用ディーゼル発電機電気品区域非常用給気処理装置室及び非常用ディーゼル発電機非常用排気ルーバ室（第 1-19 図）をはじめとする火災区域又は火災区画は，可燃物を少なくすることで煙の発生を抑える設計とすることから，煙の充満により消火困難とはならない箇所として選定する。各火災区域又は火災区画とも不要な可燃物を持ち込まないよう持込み可燃物管理を実施するとともに，点検に係る資機材等の可燃物を一時的に仮置きする場合は，不燃性のシートによる養生を実施し火災発生時の延焼を防止する。なお，可燃物の状況については，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能を有する構築物，系統及び機器以外の構築物，系統及び機器等も含めて確認する。具体的な対象箇所については，資料６の添付資料
１２に示す。

非常用ディーゼル発電機電気品区域
非常用給気処理装置室

非常用ディーゼル発電機
非常用排気ルーバ室

第 1-19 図：可燃物が少ない火災区域又は火災区画の例○ 中央制御室
中央制御室は，常駐する運転員によって火災感知器による早期の火災感知及び消火活動が可能であり，火災が拡大する前に消火可能であること，万一，火災によって煙が発生した場合でも建築基準法に準拠した容量の排煙設備によって排煙が可能な設計とすることから，消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画として選定する。
中央制御室床下フリーアクセスフロアは，固有の信号を発する異な- ８条-別添 1-資料 1-65 -る種類の火災感知設備（煙感知器と熱感知器），及び中央制御室からの手動操作により早期の起動が可能な固定式ガス消火設備（消火剤はハロン 1301）を設置する設計とする。
○ 原子炉格納容器
原子炉格納容器内において，万一，火災が発生した場合でも，原子炉格納容器の空間体積（約 7,300ｍ 3 ）に対してパージ用排風機の容量が 22,000ｍ 3/ｈであり，排煙が可能な設計とすることから，消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画として選定する。

(c) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる
火災区域又は火災区画に設置する消火設備
火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる
火災区域又は火災区画は，自動又は中央制御室からの手動操作による固定式消火設備である全域ガス消火設備を設置し消火を行う。なお，これ
らの固定式消火設備に使用するガスは，ハロゲン化物消火剤とする。
第 1-20 図に全域ガス消火設備の概要を示す。本消火設備を自動起動とする場合は，単一の感知器の誤作動によって消火設備が誤動作することのないよう，２つ以上の煙感知器又は２つ以上の熱感知器の作動をもって消火する設計とする。さらに，中央制御室からの遠隔手動起動又は現場での手動起動によっても消火を行うことができる設計とする。
全域ガス消火設備の自動起動用の煙感知器と熱感知器は，火災防護に係る審査基準「2.2.1 (1)②」に基づき設置が要求される「固有の信号を発する異なる種類の感知器」とする。
ただし，以下については，上記と異なる消火設備を設置し消火を行う
設計とする。
○ 非常用ディーゼル発電機室，非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク
室
非常用ディーゼル発電機室及び非常用ディーゼル発電機燃料ディ
タンク室は，人が常駐する場所ではないことから，ハロゲン化物消火剤を使用する全域ガス消火設備は設置せず，全域自動放出方式の二酸化炭素消火設備を設置する設計とする。また，自動起動について，万一，室内に作業員等がいた場合の人身安全を考慮し，煙感知器及び熱感知器の両方の作動をもって消火する設計とする。（添付資料６）- ８条-別添 1-資料 1-66 -第 1-20 図：全域ガス消火設備の概要○ 原子炉建屋通路部及びオペレーティングフロア
原子炉建屋通路部及びオペレーティングフロアは，ほとんどの階層で周回できる通路となっており，その床面積は最大で約 1,000 m2 （原子炉建屋地下２階周回通路）と大きい。さらに，各階層間には開口部（機器ハッチ）が存在するが，これらは内部溢水対策として通常より開口状態となっている。
原子炉建屋通路部及びオペレーティングフロアは，このようなレイアウトであることに加え，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる可能性が否定できないことから，煙の充満を発生させるおそれのある可燃物（ケーブル，電源盤・制御盤，潤滑油内包設備）に対しては自動又は中央制御室からの手動操作による固定式消火設備である局所ガス消火設備を設置し消火を行う設計とし，これら以外の可燃物については量が少ないことから消火器で消火を行う設計とする。
なお，これらの局所ガス消火設備に使用するガスは，消防法施行規則を踏まえハロゲン化物消火剤とする。設備の概要図を第 1-21 図に示し，具体的な設備の詳細は資料６に示す。これら局所ガス消火設備のうち，ケーブルトレイの消火設備については，消火対象空間の形状が特殊であるため，実証試験により設計の妥当性を確認する。

- ８条-別添 1-資料 1-67 -○ 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された火災防護
対象機器のみを設置する火災区域又は火災区画
火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された配管，容器，タンク，手動弁，コンクリート構築物
については流路，バウンダリとしての機能が火災により影響を受けることは考えにくいため，消防法又は建築基準法に基づく消火設備で消火する設計とする。
○ フェイルセーフ設計の火災防護対象機器のみを設置する火災区域又は火災区画
フェイルセーフ設計の設備については火災により動作機能を喪失した場合であっても，安全機能が影響を受けることは考えにくいため，
消防法又は建築基準法に基づく消火設備で消火する設計とする。

- ８条-別添 1-資料 1-68 -（a） 潤滑油内包機器の消火設備の例
消火配管
火災感知チューブ

中央制御室
監視盤
不燃材シート
消火ノズル

ケーブルトレイ

圧力スイッチ

動作検出信号

ケーブル

消火用
ガスボンベ

(b)電気品消火設備の例（ケーブルトレイを例示）
第 1-21 図：局所ガス消火設備の概要- ８条-別添 1-資料 1-69 -(d) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画に設置する消火設備○ 非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域及び燃料移送系ポンプ区域
火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域及び燃料移送系ポンプ
区域については，消火器又は移動式消火設備で消火を行う設計とする。
○ 可燃物が少ない火災区域又は火災区画
火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画のうち，中央制御室以外で可燃物が少ない火災区域又は火災区画については，消火器で消火を行う設計とする。
これらの火災区域又は火災区画に対する消火器の配備については，消防法施行規則第六，七条に基づき各フロアの床面積から算出される必要量の消火器を建屋通路部に設置することに加え，可燃物の少ない火災区域又は火災区画の入口扉の近傍に配備する設計とする。
○ 中央制御室
火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない中央制御室には，全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備は設
置せず，消火器で消火を行う設計とする。中央制御盤内の火災については，電気機器への影響がない二酸化炭素消火器で消火を行う。中央
制御室床下フリーアクセスフロアについては，中央制御室からの手動操作により早期の起動が可能な固定式ガス消火設備（消火剤はハロン1301）を設置し，消火を行う設計とする。
○ 原子炉格納容器
原子炉格納容器内において万一，火災が発生した場合でも，原子炉格納容器の空間体積（約 7,300ｍ 3 ）に対してパージ用排風機の容量が22,000ｍ 3/ｈであることから，煙が充満しないため，消火活動が可能である。
よって，原子炉格納容器内の消火については，消火器を用いて行う設計とする。また，消火栓を用いても対応できる設計とする。
低温停止中の原子炉格納容器内の火災に対して設置する消火器については，消防法施行規則第六，七条に基づき算出される必要量の消火剤を有する消火器を設置する設計とする。設置位置については，原子- ８条-別添 1-資料 1-70 -炉格納容器内の各フロアに対して火災防護対象機器並びに火災源から
消防法施行規則に定めるところの 20m 以内の距離に配置する。また，
原子炉格納容器全体漏えい率検査及び起動中においては，原子炉格納容器内から消火器を移動し，原子炉格納容器内の１フロア分の消火器（上部 8 台，下部 4 台）を所員用エアロック室に配置し，残りの消火器は所員用エアロック室近傍に配置する。
原子炉格納容器内の火災発生時には，自衛消防隊（運転員，消防隊）
が建屋内の消火器を持って現場に向かうことを定め，定期的に訓練を実施する。
原子炉格納容器内での消火栓による消火活動を考慮し，所員用エアロック室及び機器搬入ハッチ室（原子炉建屋地下 2 階及び 2 階）に必要な数量の消火ホースを配備する設計とする。
定期検査中において，原子炉格納容器内での点検に関連し，火気作
業，危険物取扱作業を実施する場合は，火災防護計画にて定める管理手順に従って消火器を配備する。（資料８）- ８条-別添 1-資料 1-71 -② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火設備
放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火設備は，当該火災区域又は火災区画が，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画であるかを考慮して設計する。
a. 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画の選定
放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画については，火災発生時の煙の充満
又は放射線の影響により消火活動が困難となるものとして選定する。
b. 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画の選定
放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画であって，煙の充満又は放射線の影
響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画を以下に示す。
(a) 復水貯蔵槽
復水貯蔵槽は，側面と底面が金属とコンクリートに覆われており，槽内は水で満たされていることから，火災の発生並びに煙の充満のおそれはない。
(b) 使用済燃料プール
使用済燃料プールは，側面と底面が金属とコンクリートに覆われており，プール内は水で満たされていることから，火災の発生並びに煙の充満のおそれはない。
(c) 使用済樹脂槽
使用済樹脂槽は，金属とコンクリートに覆われており，槽内は水で満たされていることから，火災の発生並びに煙の充満のおそれはない。

c. 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画に設置する消火設備（資料９）放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画のうち，火災発生時の煙の充満又は- ８条-別添 1-資料 1-72 -放射線の影響により消火活動が困難となる放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画には，自動又は中央制御室からの手動操作による固定式消火設備である全域ガス消火設備を設置し消火を行う設計とする。なお，この固定式消火設備に使用するガスは，消防法施行規則を踏まえハロゲン化物消火剤とする。ただし，以下については，上記と異なる消火設備を設置し消火を行う設計とする。
(a) 気体廃棄物処理設備設置区画（気体廃棄物処理設備エリア排気モニ
タ検出器を含む）
気体廃棄物処理系は不燃性材料である金属により構成されており，
フェイル・クローズ設計の隔離弁を設ける設計とすることにより，火災による安全機能への影響は考えにくい。また，放射線モニタ検出器は隣接した検出器間をそれぞれ異なる火災区画に設置する設計とし，
火災発生時に同時に監視機能が喪失することを防止する。加えて，消火活動の妨げとならないよう可燃物管理を行うことにより区画内の火災荷重を低く管理する。よって，消防法又は建築基準法に基づく消火設備で消火する設計とする。
(b) 液体廃棄物処理設備設置区画
液体廃棄物処理系は不燃性材料である金属により構成されており，
フェイル・クローズ設計の隔離弁を設ける設計とすることにより，火災による安全機能への影響は考えにくい。加えて，消火活動の妨げとならないよう可燃物管理を行うことにより区画内の火災荷重を低く管理する。よって，消防法又は建築基準法に基づく消火設備で消火する設計とする。
(c) 圧力抑制室プール水排水設備設置区画
圧力抑制室プール水排水系は不燃性材料である金属により構成されており，通常時閉状態の隔離弁を多重化して設ける設計とすることにより，火災による安全機能への影響は考えにくい。加えて，消火活動の妨げとならないよう可燃物管理を行うことで区画内の火災荷重を低く管理する。よって，消防法又は建築基準法に基づく消火設備で消火する設計とする。
(d) 新燃料貯蔵庫
新燃料貯蔵庫は，金属とコンクリートに覆われており火災による安全機能への影響は考えにくい。加えて，消火活動の妨げとならないよう可燃物管理を行うことで庫内の火災荷重を低く管理する。よって，消防法又は建築基準法に基づく消火設備で消火する設計とする。

- ８条-別添 1-資料 1-73 -(e) 固体廃棄物貯蔵庫
固体廃棄物貯蔵庫は，コンクリートで構築された建屋内に設置されていること，固体廃棄物は金属製のドラム缶に収められていることから火災による安全機能への影響は考えにくい。加えて，消火活動の妨げとならないよう庫内の可燃物管理を行うことにより火災荷重を低く管理する。よって，消防法又は建築基準法に基づく消火設備で消火す
る設計とする。
(f) 焼却炉建屋
焼却炉建屋は，コンクリートで構築された建屋であり，火災による安全機能への影響は考えにくい。加えて，消火活動の妨げとならない
よう可燃物管理を行うことで建屋内の火災荷重を低く管理する。よって，消防法又は建築基準法に基づく消火設備で消火する設計とする。
(g) 使用済燃料輸送容器保管建屋
使用済燃料輸送容器保管建屋は，コンクリートで構築された建屋であり，火災による安全機能への影響は考えにくい。加えて，消火活動の妨げとならないよう可燃物管理を行うことで建屋内の火災荷重を低く管理する。よって，消防法又は建築基準法に基づく消火設備で消火する設計とする。

d. 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画に設置する消火設備
放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画のうち，煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画 については
内部に水を内包し，火災の発生が考えにくいことから消火設備を設置しない設計とする。

- ８条-別添 1-資料 1-74 -③ 消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮
消火用水供給系の水源は，5 号，6 号及び 7 号炉共用のろ過水タンク（約1,000 ㎥）を 2 基設置し，多重性を有する設計とする。（第 1-22 図）
消火用水供給系の消火ポンプは，電動機駆動消火ポンプ及びディーゼル駆動消火ポンプをそれぞれ 1 台以上設置し，多様性を有する設計とする。
なお，消火ポンプについては外部電源喪失時であっても機能を喪失しない
よう，ディーゼル駆動消火ポンプについては起動用の蓄電池を設置する設
計とする。

５号炉へ
常用電源よりNo.３ろ過水タンク
１，０００ m3

６号炉屋内 消火栓

６号炉屋外 消火栓

電動機駆動消火ポンプ

６号炉泡消 火設備
原液タンク

定期的に切 替えディーゼル駆動消火ポンプ
No.４ろ過水タンク
１，０００ m3

７号炉屋内 消火栓

容 量 ： 2950L/min

ディーゼル燃料タンク

ディーゼルエンジン

７号炉屋外 消火栓

７号炉泡消 火設備

＊ハッチングは動的機器を示す

第 1-22 図：消火用水供給系の概要- ８条-別添 1-資料 1-75 -④ 系統分離に応じた独立性の考慮
火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの系統分離を行うために設けられた火災区域又は火災区画に設置する二酸化炭素消火設備及び全域
ガス消火設備は，火災区域又は火災区画ごとに設置する設計とする。
系統分離された火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルを設置するそれぞれの火災区域又は火災区画に対して 1 つの消火設備で消火を行う
場合は，以下に示すとおり，系統分離に応じた独立性を備えた設計とする。
（第 1-23 図）・ 静的機器である消火配管は，24 時間以内の単一故障の想定が不要であり，また，基準地震動で損傷しないよう設計するため，多重化しない設計とする。
・ 動的機器である選択弁及び容器弁について，単一故障を想定しても，系統分離された火災区域又は火災区画に対して消火設備が同時に機能喪失しない設計とする。具体的には，容器弁及びボンベを必要数より 1
つ以上多く設置する。また，容器弁の作動のための圧力信号についても動的機器の単一故障により同時に機能を喪失しない設計とする。さらに，
選択弁を介した一つのラインで系統分離された相互の火災防護対象機
器及び火災防護対象ケーブルを消火する場合は，当該選択弁を多重化する。

- ８条-別添 1-資料 1-76 -凡例：可燃物のイメージ：火災防護対象機器のイメージ

選択弁

選択弁

容器弁

・・・・・・

単一故障を考慮し設置するボンベ

消防法等の規定に基づく消火に必要なボンベ

火災防護対象機器 A系

火災防護対象機器 B系

選択弁
容器弁

・・・・・・

消防法等の規定に基づく消火に必要なボンベ
火災防護対象機器 B系

火災防護対象機器 B系

第 1-23 図：系統分離に応じた独立性を考慮した消火設備の概要図- ８条-別添 1-資料 1-77 -⑤ 火災に対する二次的影響の考慮
二酸化炭素消火設備及び全域ガス消火設備は，電気絶縁性の高いガスを採用することで，火災が発生している火災区域又は火災区画からの火災の火炎，熱による直接的な影響のみならず，流出流体，断線及び爆発等の二次的影響が，火災が発生していない安全機能を有する構築物，系統及び機器に及ぼさない設計とする。また，防火ダンパを設け煙の二次的影響が安
全機能を有する構築物，系統及び機器に悪影響を及ぼさない設計とする。
これら消火設備のボンベ及び制御盤は，消火対象となる機器が設置されている火災区域又は火災区画とは別の火災区域又は火災区画に設置し，火災による熱の影響を受けても破損及び爆発が発生しないよう，ボンベに接続する安全弁によりボンベの過圧を防止する設計とする。
局所ガス消火設備は，電気絶縁性の高いガスを採用するとともに，ケー
ブルトレイ消火設備及び電源盤・制御盤消火設備については，ケーブルト
レイ内又は盤内に消火剤をとどめることで，ポンプ用の局所ガス消火設備
については，消火対象とは十分離れた位置にボンベ及び制御盤等を設置することで，火災の火炎，熱による直接的な影響のみならず，煙，流出流体，
断線及び爆発等の二次的影響が，火災が発生していない安全機能を有する構築物，系統及び機器に及ばない設計とする。また，中央制御室フリーア
クセスフロアに設置する固定式ガス消火設備についても電気絶縁性が高く，人体への影響が小さいハロン 1301 を採用するとともに，消火対象となる機器が設置されている火災区域又は火災区画とは別の火災区域又は火災区画に設置し，火災による熱の影響を受けても破損及び爆発が発生しないよう，ボンベに接続する安全弁によりボンベの過圧を防止する設計とする。

⑥ 想定火災の性質に応じた消火剤の容量
油火災（発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備
や燃料タンクからの火災）が想定される非常用ディーゼル発電機室及び非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク室には，消火性能の高い二酸化炭素
消火設備を設置しており，消防法施行規則第十九条に基づき算出される必要量の消火剤を配備する設計とする。（第 1-8 表）
その他の火災防護対象機器がある火災区域又は火災区画に設置する全域ガス消火設備並びに局所ガス消火設備については，消防法施行規則第二十条並びに試験結果に基づき，単位体積あたりに必要な消火剤を配備する設計とする。特に，複数の場所に対して消火する設備の消火剤の容量は，複数の消火対象場所のうち必要な消火剤が最大となる場所の必要量以上となるよう設計する。

- ８条-別添 1-資料 1-78 -火災区域又は火災区画に設置する消火器については，消防法施行規則第六～八条に基づき延床面積又は床面積から算出される必要量の消火剤を配備する設計とする。
消火剤に水を使用する水消火設備の容量は，「⑧消火用水の最大放水量の確保」に示す。
第 1-8 表：非常用ディーゼル発電機室等の消火剤（7 号炉非常用ディーゼル発電機室(A)，非常用ディーゼル発電機
燃料ディタンク室(A)の例）

非常用ディーゼル
発電機室
非常用ディーゼル発電機
燃料ディタンク室

消火用ボンベ容量
容量（kg）
本数

容積（ ㎥ ）

消火に必要な
消火剤容量（kg）

1,050.9

840.8

945.0

21

127.5

114.9

135.0

3

- ８条-別添 1-資料 1-79 -⑦ 移動式消火設備の配備
移動式消火設備は，「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」
第八十三条第五号に基づき，恒設の消火設備の代替として消火ホース等の資機材を備え付けている化学消防自動車（2 台，泡消火薬剤 500L／台），泡消火薬剤備蓄車（1 台，泡消火薬剤 1,000 L／台），水槽付消防自動車（1台，水槽 2,000 L／台）及び消防ポンプ自動車（1 台），1,000 L の泡消火薬剤を配備する設計とする。（第 1-24 図）
自衛消防隊は，自衛消防隊詰め所に 24 時間待機していることから，速やかな消火活動が可能である。
自衛消防隊詰め所近傍には，化学消防自動車（1 台），水槽付消防自動車
又は消防ポンプ自動車（1 台），泡消火薬剤備蓄車（1 台）,泡消火薬剤（1,500
L）を配備し，荒浜側高台の保管場所には，化学消防自動車（1 台）,消防
ポンプ自動車又は水槽付消防自動車（1 台）,泡消火薬剤（1,500 L）を配備し位置的に分散配備する。これにより，万一，自衛消防隊詰め所近傍に配備した消防自動車が出動不可能な場合でも，自衛消防隊員が自衛消防隊
詰め所から荒浜側高台保管場所に 45 分以内に到着することで，当該場所に保管している消防自動車を用いた速やかな消火活動が 可能である。（第1-25 図）- ８条-別添 1-資料 1-80 -化学消防自動車（1 号）

化学消防自動車（2 号）

水槽付消防自動車

泡消火薬剤備蓄車

泡消火薬剤

消防ポンプ自動車

第 1-24 図：移動式消火設備の例- ８条-別添 1-資料 1-81 -第 1-25 図：移動式消火設備の配置の概要- ８条-別添 1-資料 1-82 -⑧ 消火用水の最大放水量の確保
消火用水供給系の水源の供給先は屋内及び屋外の各消火栓である。屋内
及び屋外の消火栓については，消防法施行令第十一条（屋内消火栓設備に関する基準）及び消防法施行令第十九条（屋外消火栓設備に関する基準）を満足するよう，2 時間の最大放水量（120 ㎥）を確保する設計とする。また，消火用水供給系の水源は 5 ～7 号炉で共用であるが，万一，5 号炉，6
号炉，7 号炉それぞれ単一の火災が同時に発生し消火栓による放水を実施した場合に必要となる 360 m 3 に対して，十分な水量である 2,000 m 3 を確保する設計とする。
・消防法施行令第十一条の要求
屋内消火栓必要水量＝2（個の消火栓）×130L/min×2 時間＝31.2m 3
・消防法施行令第十九条の要求
屋外消火栓必要水量＝2（個の消火栓）×350L/min×2 時間＝84.0m 3
したがって，2 時間の放水に必要な水量は，屋内及び屋外消火栓の必要水量の総和となり，31.2m 3＋84.0m3 ＝115.2m 3≒120m3- ８条-別添 1-資料 1-83 -⑨ 水消火設備の優先供給
消火用水供給系は，復水補給水系へ送水するラインと接続されているが，復水補給水系隔離弁を設置し通常全閉とすることで消火用水供給系の供給を優先する設計とする。また，水道水系等と共用する場合には，隔離弁を設置し通常時全閉とすることで消火用水供給系の供給を優先する設計とする。なお，水道水系とは共用しない設計とする。（第 1-26 図）

タンク

消火設備

隔離弁
消火ポンプ
復水補給水系へMOMO

第 1-26 図：消火用水供給系の優先供給の概略図- ８条-別添 1-資料 1-84 -⑩ 消火設備の故障警報
消火ポンプ，全域ガス消火設備等の消火設備は，下表に示すとおり電源断等の故障警報を中央制御室に吹鳴する設計とする。
（第 1-9 表）
なお，消火設備の故障警報が発報した場合には，中央制御室及び必要な現場の制御盤警報を確認し，消火設備が故障している場合には早期に補修を行う。
第 1-9 表：消火設備の主な警報
設
消火
ポンプ

備

電動機駆動
ディーゼル駆動
CO2 消火設備

全域ガス
消火設備

ハロン 1301 消火設備
HFC 消火設備

局所ガス
消火設備

ハロン 1301 消火設備
FK-5-1-12 消火設備 ※• 故障• 主管圧力低• 異常• 火災検知• 起動• 火災検知• 起動• 火災検知• 起動• 火災検知• 起動• ガス放出

主な警報要素• 現場盤電源断• 現場盤電源断• 故障一括• ガス放出• 故障一括• ガス放出• 故障一括• ガス放出• 故障一括• ガス放出※火災検知については火災区域に設置された感知器又は消火設備のガス放出信号により中央制御室に警報発報。
また，作動原理を含め極めて単純な構造であることから故障は考えにくいが， 誤作動についてはガス
放出信号により確認可能。

- ８条-別添 1-資料 1-85 -⑪ 消火設備の電源確保
消火用水供給系のうち，電動機駆動消火ポンプは常用電源から受電する設計とするが，ディーゼル駆動消火ポンプは，外部電源喪失時でもディー
ゼル機関を起動できるように蓄電池により電源を確保する設計とし，外部電源喪失時においてもディーゼル機関から消火ポンプへ動力を供給することによって消火用水供給系の機能を確保することができる設計とする。
（第1-27 図）安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区
画の二酸化炭素消火設備，全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備は，外部電源喪失時にも消火が可能となるよう，非常用電源から受電するとともに，設備の動作に必要な電源を供給する蓄電池も設ける設計とする。
なお，ケーブルトレイ用の局所ガス消火設備は，動作に電源が不要な設計とする。

第 1-27 図：消火設備の電源確保の概要⑫ 消火栓の配置
安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火栓は，消防法施行令第十一条（屋内消火栓設備に関する基準）及び第十九条（屋外消火栓設備に関する基準）に準拠し，屋内は消火栓から半径 25m の範囲を考慮して配置し，屋外は消火栓から半径 40m の範囲における消火活動を考慮して配置することによって，全ての火災区域
又は火災区画の消火活動に対処できるように配置する設計とする。
（ 資料６
添付資料９）- ８条-別添 1-資料 1-86 -⑬ 固定式消火設備等の職員退避警報
固定式消火設備である全域ガス消火設備及び二酸化炭素消火設備は，動作前に職員等の退出ができるように警報又は音声警報を吹鳴し、20 秒以上の時間遅れをもってガス又は二酸化炭素を放出する設計とする。（第 1-28図）また，二酸化炭素消火設備については，人体への影響を考慮し，入退室の管理を行う設計とする。
非常用ディーゼル発電機の二酸化炭素消火設備の動作について，添付資料６に示す。
局所ガス消火設備のうち発火性又は引火性物質である潤滑油を内包する設備に設置するものについては，消火剤に毒性がないが，消火時に生成されるフッ化水素ガスが周囲に拡散することを踏まえ，設備動作前に退避警報を発する設計とする。また，局所ガス消火設備のうちケーブルトレイ，
電源盤又は制御盤に設置するものについては，消火剤に毒性がなく，消火時に生成されるフッ化水素ガスは延焼防止シートを設置したケーブルトレ
イ内又は金属製筐体で構成される盤内に留まり，外部に有意な影響を及ぼさないため，設備動作前に退避警報を発しない設計とする。

- ８条-別添 1-資料 1-87 -

表示灯

スピーカー

回転灯

第 1-28 図：全域ガス消火設備，二酸化炭素消火設備の職員退避警報装置の例- ８条-別添 1-資料 1-88 -⑭ 管理区域内からの放出消火剤の流出防止
管理区域内で放出した消火水は，放射性物質を含むおそれがあることか
ら，汚染された液体が管理されない状態で管理区域外への流出を防止するため，管理区域と非管理区域の境界に堰等を設置するとともに，各フロアの建屋内排水系によって液体廃棄物処理系に回収し，処理する設計とする。
万一，流出した場合であっても建屋内排水系から系外に放出する前にサン
プリングを実施し，検出が可能な設計とする。

⑮ 消火用非常照明
建屋内の消火栓，消火設備現場盤の設置場所及び設置場所への経路には，移動及び消火設備の操作を行うため，現場への移動等の時間（最大約 1 時
間程度（中央制御室での感知後，建屋内の火災発生場所に到達する時間約
10 分，消火活動準備約 30～40 分（訓練実績）））に加え消防法の消火継続
時間 20 分も考慮して，12 時間以上の容量の蓄電池を内蔵する照明器具を設置する設計とする。（第 1-29 図）
消火用非常照明器具の配置を添付資料７に示す。

第 1-29 図：消火用非常照明の設置例
以上より，消火設備は火災防護に係る審査基準に則った設計とすることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。

- ８条-別添 1-資料 1-89 -2.1.2.2.

地震等の自然現象への対策［要求事項］
2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、地震等の自然現象によっても、火災感知及び消火の機能、性能が維持される設計であること。
(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた設計であること。
(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計であること。
(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計であること（参考）
火災防護対象機器等が設置される火災区画には、耐震 B・C クラスの機器が設置されている場合が考えられる。これらの機器が基準地震動により損傷し S クラス機器である原子炉の火災防護対象機器の機能を失わせることがないことが要求されるところであるが、その際、耐震 B・C クラス機器に基準地震動による損傷に伴う火災が発生した場合においても、
火災防護対象機器等の機能が維持されることについて確認されていなければならない。
(2) 消火設備を構成するポンプ等の機器が水没等で機能しなくなることのないよう、設計に当たっては配置が考慮されていること。

柏崎刈羽原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然現象としては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき事象を収集した。これらの事象のうち，発電所及びその周辺での発生可能性，安全施設への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間的余裕の観点から，原子炉設備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積
雪，落雷，地滑り，火山の影響及び生物学的事象を抽出した。
これらの自然現象に対して火災感知設備及び消火設備の機能を維持する設計とし，落雷については，「2.1.1.3(1) 落雷による火災の発生防止」に示す対策
により，機能を維持する設計とする。
低温（凍結）については，「(1)凍結防止対策」に示す対策により機能を維持する設計とする。風（台風）に対しては，「(2)風水害対策」に示す対策により機能を維持する設計とする。地震については，「（3）地震対策」に示す対策により機能を維持する設計とする。
上記以外の津波，竜巻，降水，積雪，地滑り，火山の影響及び生物学的事象については，「(4)想定すべきその他の自然現象に対する対策について」に示す対策により機能を維持する設計とする。

- ８条-別添 1-資料 1-90 -また，森林火災についても，「(4) 想定すべきその他の自然現象に対する対策について」に示す対策により機能を維持する設計とする。
(1) 凍結防止対策
屋外に設置する火災感知設備及び消火設備は，柏崎刈羽原子力発電所において考慮している最低気温－15.2℃まで気温が低下しても使用可能な火災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。
屋外消火設備の配管は，保温材等により配管内部の水が凍結しない設計とする。また，屋外消火栓本体はすべて，凍結を防止するため，通常はブロー弁を常時開として消火栓本体内に水が排水され，消火栓を使用する場合には
屋外消火栓バルブを回転させブロー弁を閉にして放水可能とする双口地上式（不凍式消火栓型 ※1 ）を採用する設計とする。（第 1-30～33 図）
以上より，火災感知設備及び消火設備は，凍結防止対策を実施する設計とすることから，火災防護に係る審査基準に適合するものと考える。

※1 管内の水を抜いたり加熱保温したりする作業を必要とせず，常に給水を止めることなく，管や機器内に滞留する凍結前の水を自動的に管外に排水させ，凍結による閉塞や破損を未然に防ぐ自動弁を取り付けているもの。

- ８条-別添 1-資料 1-91 -第 1-30 図：5～7 号炉

屋外消火栓配置図- ８条-別添 1-資料 1-92 -第 1-31 図：屋外消火配管への保温材設置状況

第 1-32 図：不凍式消火栓の設置状況- ８条-別添 1-資料 1-93 -＜自動排水弁機構＞
消 火 栓 使 用 時 に は 水 圧に よ り
ボ ー ル が 押 さ れ る こ とで 排 水弁が閉まる。
通 常 時 は ス プ リ ン グ によ り ブ
ロー弁が開き（ボールが戻り），内部の水が排水される。

消火水圧＜強制排水弁機構＞
消火栓使用時は主弁（弁体）が上に上がり，スプリングにより排水弁が閉まる。
主弁を閉めると，排水弁はレバーにより持ち上げられ、内部の水が排水される。

排水弁レバー

第 1-33 図：不凍式消火栓の構造の概要- ８条-別添 1-資料 1-94 -(2) 風水害対策
消火用水供給系の消火設備を構成する電動機駆動消火ポンプ及びディーゼ
ル駆動消火ポンプ等の機器は，風水害に対してその性能が著しく阻害されることがないよう，壁及び扉に対して浸水対策を実施した建屋内に配置する設計とする。（第 1-34 図）
二酸化炭素消火設備，全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備についても，
風水害に対してその性能が著しく阻害されることがないよう，原子炉建屋，タービン建屋，コントロール建屋等の建屋内に配置する設計とする。
屋外の火災感知設備は，屋外仕様とした上で火災感知器予備を保有し，万一，風水害の影響を受けた場合には，早期に取替えを行うことにより当該設備の機能及び性能を復旧する設計とする。
屋外消火栓は風水害に対してその性能が著しく阻害されることがないよう，
雨水の浸入等により動作機構が影響を受けない機械式を用いる設計とする。
以上より，火災感知設備及び消火設備は，風水害対策を実施する設計とすることから，火災防護に係る審査基準に適合するものと考える。

- ８条-別添 1-資料 1-95 -第 1-34 図：消火ポンプ設置エリアの浸水対策- ８条-別添 1-資料 1-96 -(3) 地震対策① 地震対策
安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区
画の火災感知設備及び消火設備は，安全機能を有する構築物，系統及び機器の耐震クラスに応じて機能を維持できる設計とする。
安全機能を有する構築物，系統及び機器に影響を及ぼす可能性がある火
災区域又は火災区画に設置される，油を内包する耐震 B クラス及び耐震 C
クラスの機器は，以下のいずれかの設計とすることにより，地震によって
耐震 B クラス及び耐震 C クラスの機器が機能喪失しても安全機能を有する構築物，系統及び機器の機能喪失を防止する設計とする。
・ 基準地震動により油が漏えいしない。
・ 基準地震動によって火災が発生しても，安全機能を有する構築物，系統及び機器に影響を及ぼすことがないよう，基準地震動に対して機能維持する固定式消火設備によって速やかに消火する。
・ 基準地震動によって火災が発生しても，安全機能を有する機器の機能に影響を及ぼすことがないよう隔壁等により分離する。
② 地盤変位対策
屋外消火配管は，地上又はトレンチに設置し，地震時における地盤変動に対して，その配管の自重や内圧，外的荷重を考慮しても地盤沈下による建屋と周辺地盤との相対変位を 1m 許容できる設計とする。
また、地盤変位対策として，タンクと配管の継手部へのフレキシブル継手を採用する設計や，建屋等の取り合い部における消火配管の曲げ加工（地
震時の地盤変位を配管の曲げ変形で吸収）を行う設計とする。
（第 1-35 図）
さらに，万一屋外消火配管が破断した場合でも移動式消火設備を用いて屋内消火栓へ消火水の供給ができるよう，建屋に給水接続口を設置する設計とする。
以上より，火災感知設備及び消火設備は，地震対策及び地盤変位対策を実施する設計とすることから，火災防護に係る審査基準に適合するものと考える。

- ８条-別添 1-資料 1-97 -フレキシブル継手

第 1-35 図：地盤変位対策の実施例(4) 想定すべきその他の自然現象に対する対策について
上記の自然現象を除き，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉で考慮すべき自然現象については，津波，竜巻，降水，積雪，地滑り，火山の影響及び生物学的事象がある。これらの自然現象及び森林火災により感知及び消火の機能，性能が阻害された場合は，原因の除去又は早期の取替え，復旧を図る
設計とするが，必要に応じて火災監視員の配置や，代替消火設備の配備等を行い，必要な性能を維持することとする。

- ８条-別添 1-資料 1-98 -2.1.2.3.

消火設備の破損，誤動作又は誤操作への対策［要求事項］
2.2.3 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、消火設備の破損、誤動作又は誤操作によって、安全機能を失わない設計であること。また、消火設備の破損、誤動作又は誤操
作による溢水の安全機能への影響について「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」
により確認すること。
（参考）
原子力発電所の内部溢水影響評価ガイドでは、発生要因別に分類した以下の溢水を想定することとしている。
a. 想定する機器の破損等によって生じる漏水による溢水
b. 発電所内で生じる異常状態（火災を含む。）の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水
c. 地震に起因する機器の破損等により生じる漏水による溢水
このうち、b.に含まれる火災時に考慮する消火水系統からの放水による溢水として、以下が想定されていること。
①

火災感知により自動作動するスプリンクラーからの放水②

建屋内の消火活動のために設置される消火栓からの放水③

原子炉格納容器スプレイ系統からの放水による溢水

二酸化炭素は不活性であること，全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備で使用するハロゲン化物消火剤は，電気絶縁性が大きく揮発性も高いことから，設備の破損，誤動作又は誤操作により消火剤が放出されても電気及び機械設備に影響を与えないため，火災区域又は火災区画に設置するガス消火設備には，二酸化炭素消火設備，ハロゲン化物消火剤を用いた全域ガス消火設備又は局所
ガス消火設備を選定する設計とする。
なお，非常用ディーゼル発電機は，非常用ディーゼル発電機室に設置する二酸化炭素消火設備の破損，誤動作又は誤操作によって二酸化炭素が放出されることによる窒息を考慮しても機能が喪失しないよう，外部から直接給気を取り入れる設計とする。
消火設備の放水等による溢水等に対しては，「実用発電用原子炉及びその附
属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第九条に基づき，安全機能へ影響がないよう設計する。

- ８条-別添 1-資料 1-99 -以上より，ガス消火設備については，設備の破損，誤動作又は誤操作によっても電気及び機械設備に影響を与えないこと，消火設備の放水等による溢水等に対しては「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第九条に基づき，安全機能へ影響がないことを確認していることから，火災防護に係る審査基準に適合するものと考える。

- ８条-別添 1-資料 1-100 -2.1.3．火災の影響軽減
2.1.3.1.

系統分離による影響軽減［要求事項］
2.3.1 安全機能を有する構築物、系統及び機器の重要度に応じ、それらを設置する火災区
域又は火災区画内の火災及び隣接する火災区域又は火災区画における火災による影響に対し、以下の各号に掲げる火災の影響軽減のための対策を講じた設計であること。
(1) 原子炉の高温停止及び低温停止に係わる安全機能を有する構築物、系統及び機器を設置する火災区域については、3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁によって他の火災区域から分離すること。
(2) 原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び機器は、その相互の系統分離及びこれらに関連する非安全系のケーブルとの系統分離を行うために、火災区画内又は隣接火災区画間の延焼を防止する設計であること。
具体的には、火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルが次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。
a. 互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルについて、互いの系列間が 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離されていること。
b. 互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルについて、互いの系列間の水平距離が 6ｍ以上あり、かつ、火災感知設備及び自動消火設備が当該火災区画に設置されていること。この場合、水平距離間には仮置きするものを含め可燃性物質が存在しないこと。
c. 互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルについて、互いの系列間が１時間の耐火能力を有する隔壁等で分離されており、かつ、火災感知設備
及び自動消火設備が当該火災区画に設置されていること。
(3) 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区域については、3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁によって他の火災区域から分離されていること。
(4) 換気設備は、他の火災区域の火、熱、又は煙が安全機能を有する構築物、系統及び機器を設置する火災区域に悪影響を及ぼさないように設計すること。また、フィルタの延焼を防護する対策を講じた設計であること。
(5) 電気ケーブルや引火性液体が密集する火災区域及び中央制御室のような通常運転員が駐在する火災区域では、火災発生時の煙を排気できるように排煙設備を設置すること。なお、排気に伴い放射性物質の環境への放出を抑制する必要が生じた場合には、排気を停止できる設計であること。
(6) 油タンクには排気ファン又はベント管を設け、屋外に排気できるように設計されていること。

- ８条-別添 1-資料 1-101 -（参考）(1) 耐火壁の設計の妥当性が、火災耐久試験によって確認されていること。
(2)-1 隔壁等の設計の妥当性が、火災耐久試験によって確認されていること。
(2)-2 系統分離を b.（6m 離隔＋火災感知・自動消火）または c.（1 時間の耐火能力を有する隔壁等＋火災感知・自動消火）に示す方法により行う場合には、各々の方法により得られる火災防護上の効果が、a.（3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等）に示す方法によって得られる効果と同等であることが示されていること。

安全機能を有する構築物，系統及び機器の重要度に応じ，それらを設置する
火災区域又は火災区画内の火災及び隣接する火災区域又は火災区画における火災による影響に対し，火災の影響軽減のための対策を講じる設計とする。
（資料７）
なお，資料 8 で示すが，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において，等価火災時間が 3 時間以上となる火災区域は一部存在するものの，運転員が常駐している，又は固定式消火設備を設置していることから早期感知・早期消火が可能であり，3 時間以上の火災は想定されない。
したがって，3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等によって，「原子炉の高温
停止及び低温停止を達成し，維持する」機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画を他の火災区域又は火災区画と分離することによって，単一火災によっても多重化されたそれぞれの「原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持する」機能が同時に喪失することはなく，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持ができる。
(1) 原子炉の高温停止及び低温停止の達成，維持に関わる火災区域の分離
原子炉の高温停止及び低温停止の達成，維持に必要な構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画は，3 時間耐火に設計上必要なコンクリー
ト壁厚である 123mm より厚い 140mm 以上の壁厚を有するコンクリート壁並びに 3 時間耐火に設計上必要なコンクリート厚である 219mm より厚い床，天井又は火災耐久試験により 3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁（強化石膏ボード，貫通部シール，防火扉，防火ダンパ，天井デッキスラブ）によって，隣接する他の火災区域から分離するよう設定する。
原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するための安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域については，系統分離のため区分Ⅰに属する火災区域とその他の区分に属する火災区域に分け，互いの火災区域を分離して設定する。

- ８条-別添 1-資料 1-102 -なお，火災区域のファンネルには，他の火災区域からの煙の流入による安全機能への影響防止を目的として，煙等流入防止装置を設置する設計とする。
原子炉格納容器は，3 時間以上の耐火能力を有するコンクリート壁により他の火災区域と分離する。
以上より，原子炉の高温停止及び低温停止の達成，維持に関わる火災区域
は，3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁によって他の火災区域と分離する設計であることから，火災防護に係る審査基準に適合するものと考える。

- ８条-別添 1-資料 1-103 -(2) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの系統分離
火災が発生しても原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するためには，プロセスを監視しながら原子炉を停止し，冷却を行うことが必要であり，このためには，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能を確保するための手段を，手動操作に期待してでも，少なくとも一つ確保するよう系統分離対策を講じる必要がある。
このため，単一火災（任意の一つの火災区域で発生する火災）の発生によって，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能を有する多重化されたそれぞれの系統が同時に機能喪失することのないよう，
原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要となる火災防護対象機器及び火災防護対象機器の駆動若しくは制御に必要となる火災防護対象ケーブルについて以下に示すいずれかの系統分離対策を講じる設計とする。系統分離に当たっては，互いに相違する系列の火災防護対象機器，火災防護対象ケーブル及びこれらに関連する非安全系ケーブルの系統分離を行う
設計とする。
a. 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等による分離
互いに相違する系統の火災防護対象機器，火災防護対象ケーブルを，火災耐久試験により 3 時間以上の耐火能力を確認した隔壁等で分離する設計とする。具体的には， 安全系区分Ⅰに属する火災区域を，3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁（強化石膏ボード，貫通部シール，防火扉，防火ダンパ）・隔壁等（耐火間仕切り，ケーブルトレイ等耐火ラッピング）で分離する設計とする。（第 1-36 図）- ８条-別添 1-資料 1-104 -区分Ⅰ・Ⅱの境界を火災区域の境界として３時間以上の耐火能力を有する隔壁等
で分離

単一火災によっても
区分Ⅰ・Ⅱが同時に機能喪失することを回避し、高温停止・
低温停止を達成

安全系区分

区分Ⅰ

区分Ⅱ

区分Ⅲ※

高温停止

原子炉隔離時冷却系[RCIC]

高圧炉心注水系(B)[HPCF(B)]

高圧炉心注水系(C)[HPCF(C)]

低温停止

自動減圧系(A)[SRV(ADS(A))]

自動減圧系(B)[SRV(ADS(B))]－

残留熱除去系(A)[RHR(A)]

残留熱除去系(B)[RHR(B)]

残留熱除去系(C)[RHR(C)]

原子炉補機冷却水系(A)[RCW(A)]

原子炉補機冷却水系(B)[RCW(B)]

原子炉補機冷却水系(C)[RCW(C)]

原子炉補機冷却海水系(A)[RSW(A)]

原子炉補機冷却海水系(B)[RSW(B)]

原子炉補機冷却海水系(C)[RSW(C)]

非常用ディーゼル発電機(A)[DG(A)]

非常用ディーゼル発電機(B)[DG(B)]

非常用ディーゼル発電機(C)[DG(C)]

非常用交流電源(C)系

非常用交流電源(D)系

非常用交流電源(E)系

非常用直流電源(A)系

非常用直流電源(B)系

非常用直流電源(C)系

動力電源※ 区分Ⅲ機器のうち、DG(C)の監視制御盤、RCW(C)のサージタンク水位計等、一部の機器は区分Ⅰ側の火災区域に設置

第 1-36 図：3 時間耐火能力を有する隔壁等による系統分離の概要- ８条-別添 1-資料 1-105 -b. 水平距離 6m 以上の離隔距離の確保，火災感知設備及び自動消火設備の設置
互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルを，仮置きするものを含めて可燃性物質のない水平距離 6m 以上の離隔距離を確保す
る設計とする。
火災感知設備は，自動消火設備を動作させるために設置し，自動消火設備の誤動作防止を考慮した感知器の作動により自動消火設備を動作させる設計とする。
c. 1 時間耐火隔壁による分離，火災感知設備及び自動消火設備の設置
互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルを，火災耐久試験により 1 時間以上の耐火能力を確認した隔壁等で分離する設計とする。
火災感知設備は，自動消火設備を動作させるために設置し，自動消火設備の誤動作防止を考慮した感知器の作動により自動消火設備を動作させる設計とする。
なお，中央制御室，原子炉格納容器及び非常用ディーゼル発電機軽油タン
クは，以下のとおり火災の影響軽減対策を講じる。
① 中央制御室の系統分離
中央制御室制御盤内の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルは，運転員の操作性及び視認性向上を目的として近接して設置することから，互いに相違する系列の水平距離を 6m 以上確保することや互いに相違する系列を 1
時間の耐火能力を有する隔壁等で分離することが困難である。
このため，中央制御室制御盤内の火災防護対象機器及び火災防護対象ケー
ブルは，以下の（ⅰ）～（ⅲ）に示すとおり，実証試験結果に基づく離隔距離等による分離対策，高感度煙検出設備の設置による早期の火災感知及び常駐する運転員による早期の消火活動に加え，火災により中央制御室制御盤の１つの区画の安全機能が全て喪失しても，他の区画の制御盤は機能が維持されることを確認することにより，原子炉の高温停止及び低温停止の達成，維持ができることを確認し，火災の影響軽減のための対策を講じる設計とする。
また，中央制御室床下フリーアクセスフロアの火災防護対象ケーブルは，
以下の（ⅳ）に示すとおり，1 時間以上の耐火能力を有する分離板又は障壁で分離する設計とすることに加え，固有の信号を発する異なる種類の煙感知器と熱感知器を組み合わせて設置するとともに，中央制御室からの手動操作により早期の起動が可能な固定式ガス消火設備を設置する設計にすることにより，火災の影響軽減のための対策を講じる設計とする。

- ８条-別添 1-資料 1-106 -(ⅰ)離隔距離による分離
中央制御室の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルは，運転員の操作性及び視認性向上を目的として近接して設置することから，中央制御室の制御盤については区分ごとに別々の盤で分離する設計とする。一部，一つの制御盤内に複数の安全系区分の火災防護対象機器及び火災防護対象
ケーブルを設置しているものがあるが，これらについては，区分間に金属製の仕切りを設置する。ケーブルについては，当該ケーブルに火災が発生しても延焼せず，また，周囲へ火災の影響を与えない金属外装ケーブル，
耐熱ビニル電線，難燃仕様の ETFE 電線及び難燃ケーブルを使用し，電線管に敷設する又は離隔距離を確保すること等により系統分離する設計とする。
これらの分離については，実証試験等において火災により近接する他の区分の構成部品に火災の影響がないことを確認した設計とする。
(ⅱ)高感度煙検出設備の設置による早期の火災感知
中央制御室内には，異なる２種類の火災感知器を設置する設計とするとともに，火災発生時には常駐する運転員による早期の消火活動によって，異区分への影響を軽減する設計とする。特に，一つの制御盤内に複数の安全系区分の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルを設置しているものについては，これに加えて盤内へ高感度煙検出設備を設置する設計とする。
(ⅲ)常駐する運転員による早期の消火活動
中央制御室制御盤内に自動消火設備は設置しないが，中央制御室制御盤
内に火災が発生しても，高感度煙検出設備や中央制御室の火災感知器からの感知信号により，常駐する運転員が早期に消火活動を行うことで，相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルへの火災の影響を防止できる設計とする。
中央制御室の制御盤内に設置する高感度煙検出設備については，資料５の添付資料３に示す。
消火設備は，電気機器へ悪影響を与えない二酸化炭素消火器を使用する設計とし，常駐する運転員による中央制御室内の火災の早期感知及び消火を図るために，消火活動の手順を定めて，訓練を実施する。
火災の発生箇所の特定が困難な場合も想定し，サーモグラフィカメラ等，火災の発生箇所を特定できる装置を配備する。
(ⅳ) 中央制御室床下フリーアクセスフロアの影響軽減対策
中央制御室の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルは，運転員の- ８条-別添 1-資料 1-107 -操作性及び視認性向上を目的として近接して設置することから，中央制御
室床下フリーアクセスフロアに敷設する火災防護対象ケーブルについても，互いに相違する系列の 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁による分離，又は水平距離を 6m 以上確保することが困難である。このため，中央制御室床下フリーアクセスフロアについては，下記に示す分離対策等を行う設計とする。
a.分離板等による分離
中央制御室床下フリーアクセスフロアに敷設する互いに相違する系列の火災防護対象ケーブルについては，非安全系ケーブルも含めて 1 時間以上の耐火能力を有する分離板又は障壁で分離する設計とする。また，ある区分の火災防護対象ケーブルが敷設されている箇所に異なる区分の火災防護
対象ケーブルを敷設する場合は，1 時間以上の耐火能力を有する耐火材で覆った電線管又はトレイに敷設する。
b.火災感知設備
中央制御室床下フリーアクセスフロアには，固有の信号を発する異なる
種類の煙感知器と熱感知器を組み合わせて設置する設計とする。これらの感知設備は，アナログ式のものとする等，誤作動防止対策を実施する。
また，これらの火災感知設備は，外部電源喪失時においても火災の感知が可能となるよう，非常用電源から受電するとともに，火災受信機盤は中央制御室に設置し常時監視できる設計とする。受信機盤は，作動した火災感知器を 1 つずつ特定できる機能を有するよう設計する。
さらに，火災の発生箇所の特定が困難な場合も想定し，サーモグラフィ
カメラ等，火災の発生箇所を特定できる装置を配備する。
c.消火設備
中央制御室床下フリーアクセスフロアは，中央制御室からの手動操作により早期の起動が可能な固定式ガス消火設備（消火剤はハロン 1301）を設置する設計とする。この消火設備は，それぞれの安全系区分を消火できるものとし，故障警報及び作動前の警報を中央制御室に吹鳴する設計とする。
また，外部電源喪失時においても消火が可能となるよう，非常用電源から受電する。
中央制御室床下フリーアクセスフロアの固定式ガス消火設備について，消火後に発生する有毒なガス（フッ化水素等）は中央制御室の空間容積が大きいため拡散による濃度低下が想定されるが，中央制御室に運転員が常駐していることを踏まえ，消火の迅速性と人体への影響を考慮して，手動操作による起動とする。また，中央制御室床下フリーアクセスフロアの固定式ガス消火設備は，中央制御室床下フリーアクセスフロアにアナログ式- ８条-別添 1-資料 1-108 -の異なる 2 種の火災感知器を設置すること，中央制御室内には運転員が常駐することを踏まえると，手動操作による起動により，自動起動と同等に早期の消火が可能な設計とする。
(ⅴ)原子炉の高温停止及び低温停止の達成，維持
火災により，中央制御室内の一つの制御盤の機能がすべて喪失したと仮定しても，他の制御盤での運転操作により，原子炉の高温停止及び低温停止の達成，維持が可能な設計とする。（資料７ 添付資料５）
なお，万一，中央制御室で火災が発生し，原子炉停止操作後当該火災が延焼して安全系異区分の構築物，系統及び機器を同時に損傷させる可能性があると判断される場合は，制御室外原子炉停止装置により原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持を行う。（第 1-10 表）（資料２，７）- ８条-別添 1-資料 1-109 -第 1-10 表：制御室外原子炉停止装置による監視・操作機能
設置場所
・原子炉水位（停止域）
・原子炉水位（広帯域）・原子炉圧力監視計器

・サプレッション・プール水温度
・サプレッション・プール水位・ドライウェル圧力・制御棒駆動機構周辺温度

原子炉減圧系・主蒸気逃がし弁３弁

高圧炉心注水系・高圧炉心注水系ポンプ（Ｂ）

残留熱除去系・残留熱除去系ポンプ（Ａ）（Ｂ）

低圧注水系

・残留熱除去系ポンプ（Ａ）（Ｂ）

原子炉補機冷却系
非常用ディーゼル発電機
非常用交流電源系

・原子炉補機冷却ポンプ（Ａ）（Ｄ）（Ｂ）（Ｅ）
・原子炉補機冷却海水ポンプ（Ａ）（Ｄ）（Ｂ）（Ｅ）
・非常用ディーゼル発電機 （Ａ）（Ｂ）
・ ・非常用高圧母線（Ｃ）（Ｄ）
・ ・非常用低圧母線（Ｃ）（Ｄ）- ８条-別添 1-資料 1-110 -② 原子炉格納容器内に対する火災の影響軽減のための対策（資料８）
原子炉格納容器内は，プラント運転中については，窒素ガスが封入され雰
囲気が不活性化されていることから，火災の発生は想定されない。一方で，窒素ガスが封入されていない期間のほとんどは原子炉が低温停止に到達している期間であるが，わずかではあるものの原子炉が低温停止に到達していな
い期間もあることを踏まえ，以下のとおり火災の影響軽減対策を講じる。
なお，原子炉格納容器内での作業に伴う持込み可燃物について，持込み期
間・可燃物量・持込み場所等を管理する。また，原子炉格納容器内の発火性
又は引火性物質である潤滑油を内包する設備，分電盤等については，金属製の筐体やケーシングで構成すること，発火性又は引火性物質である潤滑油を内包する設備は溶接構造又はシール構造の採用により潤滑油の漏えい防止対策を講じるとともに，万一の漏えいを考慮し，漏えいした潤滑油が拡大しな
いよう堰等を設け拡大防止対策を行う設計とすること，及び油を内包する点
検用機器は通常時電源を切る運用とすることによって，火災発生時においても火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルへの火災影響の低減を図る設計とする。
(ⅰ) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの系統分離
原子炉格納容器内の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの系統
分離は，火災によっても原子炉の高温停止及び低温停止を達成，維持するために必要な機能が同時に喪失しないことを目的に行うことから，原子炉
格納容器の状態に応じて以下のとおり対策を行う。
a. 起動中a) 火災防護対象ケーブルの分離及び火災防護対象機器の分散配置
原子炉格納容器内においては，機器やケーブル等が密集しており，干渉物が多く，耐火ラッピング等の 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁の設置が困難である。このため，起動中は原子炉格納容器内には可燃物を仮置きしない運用とともに，火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブ
ルについては，離隔距離の確保及び金属製の密閉ダクトの使用等により火災の影響軽減対策を行う設計とする。
原子炉格納容器内の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルは，
系統分離の観点から区分Ⅰと区分Ⅱ機器の離隔距離を 6m 以上確保し，区分Ⅰと区分Ⅱ機器の間において可燃物が存在することのないように，異なる区分の機器間にある介在物（ケーブル，電磁弁）については金属製の筐体に収納することで延焼防止対策を行う設計とする。
原子炉格納容器内の火災防護対象ケーブルは原子炉格納容器貫通部を区分ごとに離れた場所に設置し，可能な限り距離的分離を図る設計とす- ８条-別添 1-資料 1-111 -る。また，火災発生後，消火活動を開始するまでの時間の耐火性能を確認した電線管又は金属製の密閉ダクトに敷設することによって，近接す
る他の区分の機器に火災の影響を及ぼすことなく消火できる設計とする。
原子炉圧力容器下部においては，火災防護対象機器である起動領域モニタの核計装ケーブルを一部露出して布設するが，火災の影響軽減の観点から，起動領域モニタはチャンネル毎に位置的分散を図って設置する設計とする。
b) 火災感知設備
火災感知設備については，アナログ式の異なる 2 種類の火災感知器（煙感知器及び熱感知器）を設置する設計とする。
c) 消火設備
原子炉格納容器内の消火については，消火器を使用する設計とする。
また，消火栓を用いても対応できる設計とする。
なお，原子炉格納容器内点検終了後から窒素ガス置換完了までの間で原子炉格納容器内の火災が発生した場合には，火災による延焼防止の観点から窒素ガス封入作業を継続し，原子炉格納容器内の等価火災時間が経過した後に開放し現場確認を行う。
b. 低温停止中
a) 火災防護対象ケーブルの分離及び火災防護対象機器の分散配置
原子炉格納容器内においては，機器やケーブル等が密集しており，干渉物が多く，耐火ラッピング等の 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁の設置が困難である。このため，低温停止中は原子炉起動中と同様に，原子炉格納容器内の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルは系統分離の観点から区分Ⅰと区分Ⅱ機器の離隔距離を 6m 以上確保し，区分Ⅰと区分Ⅱ機器の間において可燃物が存在することのないように，異なる区分の機器間にある介在物（ケーブル，電磁弁）については金属製の筐体に収納することで延焼防止対策を行う設計とする。
原子炉起動中と同様に，原子炉格納容器内の火災防護対象ケーブルは原子炉格納容器貫通部を区分ごとに離れた場所に設置し，可能な限り距離的分離を図る設計とする。また，火災発生後，消火活動を開始するま
での時間の耐火性能を確認した電線管又は金属製の密閉ダクトに敷設することによって，近接する他の区分の火災防護対象機器へ火災の影響を及ぼすことなく消火できる設計とする。
原子炉低温停止中，電動駆動制御棒駆動機構については燃料交換等で一時的に制御棒を操作する場合以外は電源を切ることで，誤動作を防止- ８条-別添 1-資料 1-112 -する設計とする。
b) 火災感知設備
原子炉起動中と同様に，アナログ式の異なる 2 種類の火災感知器（煙感知器及び熱感知器）を設置する設計とする。
c) 消火設備
原子炉起動中と同様に，原子炉格納容器内の消火については，消火器を使用する設計とする。また，消火栓を用いても対応できる設計とする。
(ⅱ) 火災の影響軽減対策への適合について
原子炉格納容器内においては，機器やケーブル等が密集しており，干渉物が多く，耐火ラッピング等の 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁の設置が困難である。このため，火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルについては，離隔距離の確保及び電線管，金属製の密閉ダクトの使用等により火災の影響軽減対策を行う設計とする。
原子炉格納容器内の火災防護対象機器は，系統分離の観点から区分Ⅰと区分Ⅱ機器の離隔距離を 6m 以上確保し，区分Ⅰと区分Ⅱ機器の間において可燃物が存在することのないように，異なる区分の機器間にある介在物（ケーブル，電磁弁）については金属製の筐体に収納することで延焼防止対策を行う設計とする。
原子炉格納容器内の火災防護対象ケーブルは，単一火災によって複数区分が機能喪失することのないように，消火活動を開始するまでの時間の耐火性能を確認した電線管又は金属製の密閉ダクトに敷設する設計とする。
しかしながら，火災防護に係る審査基準に示される「2.3 火災の影響軽減」の要求のうち，「1 時間耐火性能を有する隔壁等（6m 以上の離隔距離確保）」と「自動消火設備」の要求そのものには合致しているとは言い難い。
一方，火災防護に係る審査基準の「２．基本事項※」に示されているよ
うに，火災の影響軽減対策の本来の目的は，「火災が発生しても原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持する」ことである。
※「２．基本事項」
安全機能を有する構築物、系統及び機器を火災から防護することを目的とし、原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区域及び区画に対して、火災の発生防止、感知・消火及び影響軽減対策を講じること。

- ８条-別添 1-資料 1-113 -このため，原子炉格納容器内の火災に対し，原子炉の高温停止及び低温停止の達成及び維持が可能であることを示すことができれば，火災防護に係る審査基準の「2.3 火災の影響軽減」の要求に適合していることと同等であると判断できる。そこで，保守的な評価として，火災による原子炉格
納容器内の安全機能の全喪失を仮定した評価を行い，原子炉の高温停止及び低温停止の達成及び維持が，運転員の操作と相まって，可能である設計とする。（資料８ 別紙３）
以上より，原子炉格納容器内は火災防護に係る審査基準の「2.3 火災の影
響軽減」の要求については十分な保安水準が確保されていると考える。

- ８条-別添 1-資料 1-114 -③ 非常用ディーゼル発電機軽油タンク及び燃料移送ポンプの系統分離
非常用ディーゼル発電機軽油タンクは，屋外に２基設置されているが、これらの軽油タンク間の離隔距離は約 7m であり，6m 以上の離隔距離を確保する設計とする（第 1-37 図）。
非常用ディーゼル発電機軽油タンクは，屋外に設置されているため自動起動の固定式消火設備の設置は困難であるが，外部火災影響評価より一方の軽油タンクで火災が発生してももう一方の軽油タンクには引火しないこと（6 条-別添 4（外火）-1「2.2.2.3.(1)b.(a)」），非常用ディーゼル発電機軽油タンクは１基で非常用ディーゼル発電機２台に 7 日間分の燃料を供給できる容量を有する設計であり火災後も片系のみで機能維持が可能なこと，軽油タンクのほかに非常用ディーゼル発電機ディタンクが原子炉建屋
内に３基あり，各非常用ディーゼル発電機ディタンクに対応する非常用ディーゼル発電機に 8 時間分の燃料を供給できるため，軽油タンクでの火災発生から消火までの間も機能維持が可能なことから，単一の火災によっても非常用ディーゼル発電機が機能喪失するおそれはない。
また，燃料移送ポンプについても軽油タンクの防油堤近傍に設置された
屋外開放の設備となり自動起動の固定式消火設備は設置されていないが，区分Ⅰ，Ⅲと区分Ⅱの間が外部火災を考慮した防護板により防護されていること（6 条-別添 4（外火）-1-添付資料６），異なる区分のポンプが火源となる軽油タンクから 7m 以上の離隔距離を有していることから，影響軽減が図られており単一の火災によって非常用ディーゼル発電機が機能喪失するおそれはない。
さらに，軽油タンクと非常用ディーゼル発電機燃料ディタンクとの間には，建屋内外に手動の隔離弁が設置されており，火災が発生した場合でもそれぞれのタンクを隔離することが可能である。
なお，非常用ディーゼル発電機軽油タンク並びに燃料移送ポンプについては，2.1.2.1.(1)で示したように，早期の火災感知のため固有の信号を発する異なる２種類の火災感知設備を設置する設計とするとともに，屋外であり煙の充満又は放射線の影響等によって消火困難とならないことから，火災が発生した場合は消火器又は移動式消火設備で消火を行う。

- ８条-別添 1-資料 1-115 -第 1-37 図：非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域配置図- ８条-別添 1-資料 1-116 -以上より，火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルについては，火災防護に係る審査基準に従い，多重化された原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持する機能がすべて喪失することのないよう，安全系区分Ⅰに属する火災区域を 3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁・隔壁等によって分離する設計とすること，中央制御室については実証試験等によって確認された
離隔距離等による分離，常駐する運転員による迅速な感知・消火を行うこととしていることから，十分な保安水準が確保されているものと考える。
原子炉格納容器については，原子炉格納容器内の発火性又は引火性物質である潤滑油を内包する設備の油保有量が少なく，低温停止中は，火災の発生防止，感知・消火の対策により火災の影響が安全機能に影響を及ぼすことはないこと，原子炉格納容器内点検終了後から窒素ガス封入前までのわずかな期間については，原子炉格納容器内の火災発生時に発生する可能性のある機器故障警報によって中央制御室にて異常を確認した場合には，速やかにプラ
ント停止とし，消火活動により消火を行う手順とすることから，十分な保安水準が確保されているものと考える。
非常用ディーゼル発電機軽油タンクについては，自動起動の固定式消火設
備は設置されていないが，外部火災影響評価より一方の軽油タンクで火災が発生してももう一方の軽油タンクには影響が及ばないこと，単一の火災によっても非常用ディーゼル発電機が機能喪失するおそれはないことから，十分な保安水準が確保されているものと考える。

- ８条-別添 1-資料 1-117 -(3) 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能に関わる火災区域の分離
放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域は，3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁として，3 時間耐火に設計上必要なコンクリート壁厚である 123mm より厚い 140mm 以上の壁厚を有するコンクリート壁並びに 3 時間耐火に設計上必要なコンクリート厚である
219mm より厚い床，天井又は火災耐久試験により 3 時間以上の耐火能力を有することを確認した耐火壁（貫通部シール，防火扉，防火ダンパ，天井デッキスラブ）により，隣接する他の火災区域と分離するよう設定する。
以上より，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域は，3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁によって隣接する他の火災区域と分離する設計であることから，火災防護に係る審査基準に適合するものと考える。
（資料９）(4) 換気設備に対する火災の影響軽減対策
安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域に関連する換気設備には，他の火災区域又は火災区画への火，熱又は煙の影響が及ばない
よう，火災区域又は火災区画の境界となる箇所に 3 時間耐火性能を有する防火ダンパを設置する設計とする。
換気設備のフィルタは，「2.1.1.2(4) 換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性材料の使用」に示すとおり，チャコールフィルタを除き難燃性のものを使用する設計とする。
以上より，安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域に関連する換気設備は，防火ダンパの設置により他の火災区域からの悪影響を防止する設計であること，フィルタの延焼を防止する設計であることから，火災防護に係る審査基準に適合するものと考える。

- ８条-別添 1-資料 1-118 -(5) 煙に対する火災の影響軽減対策
通常運転員が常駐する火災区域は中央制御室のみであるが，中央制御室の火災発生時の煙を排気するため，建築基準法に準拠した容量の排煙設備を設置する設計とする。添付資料８に排煙設備の容量，排煙先等を示す。排煙設
備は中央制御室専用であるため，放射性物質の環境への放出を考慮する必要はない。
安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域のうち，電気ケーブルや引火性液体が密集する火災区域（中央制御室床下フリーアクセス
フロア，ケーブル処理室，非常用ディーゼル発電機室，非常用ディーゼル発
電機燃料ディタンク室）については，二酸化炭素消火設備又は全域ガス消火設備により早期に消火する設計とする。
なお，引火性液体が密集する非常用ディーゼル発電機軽油タンクは屋外に設置するため，煙が大気に放出されることから，排煙設備を設置しない設計とする。
以上より，電気ケーブルや引火性液体が密集する火災区域については固定式消火設備により早期に消火する設計であること，通常運転員が駐在する中央制御室では排煙設備を設置する設計であること，中央制御室の排煙設備は中央制御室専用であり放射性物質の環境への放出を考慮する必要はないことから，火災防護に係る審査基準に適合するものと考える。

- ８条-別添 1-資料 1-119 -(6) 油タンクに対する火災の影響軽減対策
火災区域又は火災区画に設置される油タンクは，換気空調設備による排気又はベント管により屋外に排気する設計としており，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。（第 1-38 図）

屋 内

（８時間）

燃料ディタンク
非常用ディーゼル発電機
燃料
ドレンタンク
燃料
ドレンポンプ

第 1-38 図：油タンクのベント管設置の概要- ８条-別添 1-資料 1-120 -2.1.3.2.

火災影響評価［要求事項］
2.3.2 原子炉施設内のいかなる火災によっても、安全保護系及び原子炉停止系の作動が要求される場合には、火災による影響を考慮しても、多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく、原子炉を高温停止及び低温停止できる設計であること。
また、原子炉の高温停止及び低温停止が達成できることを、火災影響評価により確認すること。
（火災影響評価の具体的手法は「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」による。）（参考）「高温停止及び低温停止できる」とは、想定される火災の原子炉への影響を考慮して、高温停止状態及び低温停止状態の達成、維持に必要な系統及び機器がその機能を果たすことができることをいう。

設備等の設置状況を踏まえた可燃性物質の量等を基に想定される 発電用原子炉施設内の火災によって，安全保護系及び原子炉停止系の作動が要求される場合には，火災による影響を考慮しても，多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持できる設計とし，火災影響評価により確認する。
また，発電用原子炉施設内の火災によって運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が発生した場合に，それらに対処するために必要な機器の単一故障を考慮しても異常状態を収束できる設計とし，火災影響評価にて確認する。
（資料１０）
ただし，中央制御室制御盤及び原子炉格納容器に対しては，「2.1.3.1.(2) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの系統分離」で示すとおり，火災が発生しても，原子炉の高温停止及び低温停止の達成，維持は可能である。
また，内部火災により原子炉に外乱が及び，かつ，安全保護系，原子炉停止
系の作動が要求される事象が発生する可能性があるため，「発電用軽水型原子炉
施設の安全評価に関する審査指針」に基づき，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故に対処するための機器に単一故障を想定しても，以下の状況を考慮し，多重性をもったそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持できることを火災影響評価により確認する。
・内部火災発生を想定する区域及びその影響範囲のクラス 1 及びクラス 2 の火災防護対象設備は内部火災により機能喪失するが，それ以外の区域の火災防護対象設備は機能が維持される。
・原子炉建屋又はタービン建屋において，内部火災が発生することを仮定し，- ８条-別添 1-資料 1-121 -当該建屋内の火災防護対象設備以外は機能喪失する。
・原子炉建屋又はタービン建屋において発生した内部火災は，当該の建屋以外に影響を及ぼさない。
・中央制御室における火災については，火災感知器による早期感知や運転員によるプラント停止が期待でき，内部火災による影響波及範囲は限定的である。
火災区域の変更や火災区域設定に影響を与える可能性がある工事を実施する
場合には，火災防護計画に従い火災影響評価を行い，火災による影響を考慮しても多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持できること確認するとともに，変更管理を行う。
なお，「2.1.3.2 火災影響評価」では，火災区域又は火災区画を，「火災区域」と記載する。
(1) 火災伝播評価
火災区域での火災発生時に，隣接火災区域に火災の影響を与える場合は，隣接火災区域を含んだ火災影響評価を行う必要があるため，火災影響評価に先立ち，火災区域ごとに火災を想定した場合の隣接火災区域への火災の影響の有無を確認する火災伝播評価を実施する。
(2) 隣接火災区域に火災の影響を与えない火災区域に対する火災影響評価
火災伝播評価により隣接火災区域に影響を与えない火災区域については当
該火災区域に設置される全機器の機能喪失を想定しても，「 2.1.3.1 系統分離による影響軽減」に基づく火災の影響軽減のための対策の実施により，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な成功の方策が少なくとも一つ確保され，原子炉の高温停止及び低温停止の達成，維持が可能であることを確認する。
(3) 隣接火災区域に火災の影響を与える火災区域に対する火災影響評価
火災伝播評価により隣接火災区域に影響を与える火災区域については，当該火災区域と隣接火災区域の 2 区画内の火災防護対象機器及び火災防護対象
ケーブルの有無の組み合わせに応じて，火災区域内に設置される全機器の機能喪失を想定しても，「2.1.3.1 系統分離による影響軽減」に基づく火災の影
響軽減のための対策の実施により，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な成功の方策が少なくとも一つ確保され，原子炉の高温停止及び低温停止の達成，維持が可能であることを確認する。

- ８条-別添 1-資料 1-122 -2.2

個別の火災区域又は火災区画における留意事項［要求事項］
3. 個別の火災区域又は火災区画における留意事項
火災防護対策の設計においては、2. に定める基本事項のほか、安全機能を有する構
築物、系統及び機器のそれぞれの特徴を考慮した火災防護対策を講じること。
（参考）
安全機能を有する構築物、系統及び機器の特徴を考慮した火災防護対策として、NRC が定める Regulatory Guide 1.189 には、以下のものが示されている。
(1) ケーブル処理室①

消防隊員のアクセスのために、少なくとも二箇所の入口を設けること。

②

ケーブルトレイ間は、少なくとも幅 0.9 m、高さ 1.5 m 分離すること。

(2) 電気室
電気室を他の目的で使用しないこと。
(3) 蓄電池室①

蓄電池室には、直流開閉装置やインバーターを収容しないこと。

②

蓄電池室の換気設備が、2%を十分下回る水素濃度に維持できるようにすること。

③

換気機能の喪失時には制御室に警報を発する設計であること。

(4) ポンプ室
煙を排気する対策を講じること。
(5) 中央制御室等①

周辺の部屋との間の換気設備には、火災時に閉じる防火ダンパを設置すること。

②

カーペットを敷かないこと。ただし、防炎性を有するものはこの限りではない。
なお、防炎性については、消防法施行令第４条の３によること。

(6) 使用済燃料貯蔵設備、新燃料貯蔵設備
消火中に臨界が生じないように、臨界防止を考慮した対策を講じること。
(7) 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備①

換気設備は、他の火災区域や環境への放射性物質の放出を防ぐために、隔離できる設計であること。

②

放水した消火水の溜り水は汚染のおそれがあるため、液体放射性廃棄物処理設備に回収できる設計であること。

③

放射性物質を含んだ使用済イオン交換樹脂、チャコールフィルタ及び HEPA フィル
タなどは、密閉した金属製のタンク又は容器内に貯蔵すること。

④

放射性物質の崩壊熱による火災の発生を考慮した対策を講じること。

- ８条-別添 1-資料 1-123 -以下に示す火災区域又は火災区画は，それぞれの特徴を考慮した火災防護対策を実施する。
(1) ケーブル処理室
ケーブル処理室は全域ガス消火設備により消火する設計とするが，消火活動のため２箇所の入口を設置する設計とし，ケーブル処理室内においても消火要員による消火活動を可能とする。（第 1-39 図）
また，ケーブル処理室の火災の影響軽減のための対策として，最も分離距離を確保しなければならない蓋なしの動力ケーブルトレイ間では，互いに相違する系列の間で水平方向 0.9m，垂直方向 1.5m を最小離隔距離として設計する。その他のケーブルトレイ間については IEEE384 に基づき火災の影響軽減のために必要な分離距離を確保する設計とする。
一方，中央制御室床下フリーアクセスフロアは，アナログ式の煙感知器，
熱感知器を設置するとともに，全域ガス消火設備を設置する設計とする。また，安全系区分の異なるケーブルについては，非安全系ケーブルも含めて 1
時間以上の耐火能力を有する分離板又は障壁で分離する設計とする。さらに，
火災発生時，火災発生場所を火災感知設備により確認し，床板を外して二酸化炭素消火器を用いた消火活動を行うことも可能である。

- ８条-別添 1-資料 1-124 -第 1-39 図：ケーブル処理室の入口設置状況- ８条-別添 1-資料 1-125 -(2) 電気室
電気品室は，電源供給のみに使用する設計とする。

(3) 蓄電池室
蓄電池室は以下のとおり設計する。
・ 蓄電池室には蓄電池のみを設置し，直流開閉装置やインバータは設置しない設計とする。（第 1-40 図）・ 蓄電池室の換気設備は，社団法人電池工業会「蓄電池室に関する設計指針(SBA G 0603 -2001)」に基づき，水素ガスの排気に必要な換気量以上となるよう設計することによって，蓄電池室内の水素濃度を 2vol%以下の約 0.8vol%程度に維持する設計とする。（第 1-11 表）
・ 蓄電池室の換気設備が停止した場合には，中央制御室に警報を発報する設計とする。
・ 常用系の蓄電池と非常用系の蓄電池は，常用の蓄電池が非常用の蓄電池に影響を及ぼすことがないよう，位置的分散が図られた設計とするとともに，電気的にも２つ以上の遮断器により切り離される設計とする。
（第1-11,1-12 図，資料３）- ８条-別添 1-資料 1-126 -第 1-40 図：蓄電池の設置状況

第 1-11 表：蓄電池室の換気風量
6 号炉
蓄電池
直流 125V6A
直流 125V6A-2
直流 125V6B
直流 125V6C
直流 125V6D
直流 250V + 直流 48V+ 直流 125V(常用)
廃棄物処理建屋
直流 125V

必要
換気量[㎥ /h]
1590
1325
994
994
729

空調
換気風量
[㎥ /h]
2700*1
1400
1300
1000
1200

2253

2300

464

500

7 号炉
必要
蓄電池
換気量
[㎥ /h]
直流 125V7A
1590
直流 125V7A-2
1325
直流 125V7B
994
直流 125V7C
994
直流 125V7D
729
直流 250V1617+ 直流 125V(常用)*1：常用の空調設備の風量。非常用の空調設備の風量は 1600 ㎥ /h

- ８条-別添 1-資料 1-127 -

空調
換気風量[㎥ /h]
3600
1350
1000
1500
1600
4500

(4) ポンプ室
安全機能を有するポンプの設置場所のうち，火災発生時の煙の充満により消火困難な場所には，消火活動によらなくても迅速に消火できるよう固定式消火設備を設置する設計とする。
なお，固定式消火設備による消火後，消火の確認のために運転員や消防隊員がポンプ室に入る場合については，消火直後に換気してしまうと新鮮な空気が供給され，再発火するおそれがあることから，十分に冷却時間を確保した上で，可搬型の排煙装置を準備し，扉の開放，換気空調系，可搬型排煙装置により換気し，呼吸具の装備及び酸素濃度を測定し安全確認後に入室する設計とする。

(5) 中央制御室等
中央制御室は以下のとおり設計する。
・ 中央制御室と他の火災区域の換気空調系の貫通部には，防火ダンパを設置する設計とする。
・ 中央制御室のカーペットは，消防法施行令第四条の三の防炎性を満足す
るカーペットを使用する設計とする。

- ８条-別添 1-資料 1-128 -(6) 使用済燃料貯蔵設備及び新燃料貯蔵設備
使用済燃料貯蔵設備は，水中に設置されている設備であり，ラックに燃料を貯蔵することで貯蔵燃料間の距離を確保すること，及びステンレス鋼の中性子吸収効果によって未臨界性が確保される設計とする。
新燃料貯蔵設備については，添付資料９に示すように，気中に設置している設備（ピット構造で上部は蓋で閉鎖）であり通常ドライ環境であるが，消火活動により消火水が噴霧され，水分雰囲気に満たされた最適減速状態となっても未臨界性が確保される設計とする。

(7) 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備
放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備は，以下のとおり設計する。
・ 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備を設置する火災区域
又は火災区画の管理区域用換気設備は，環境への放射性物質の放出を防ぐ目的でフィルタを通して主排気筒へ排気する設計とする。また，これらの換気設備は，放射性物質の放出を防ぐため，空調を停止し，風量調
整ダンパを閉止し，隔離できる設計とする。
・ 放水した消火水の溜り水は，建屋内排水系により液体放射性廃棄物処理
設備に回収できる設計とする。
・ 放射性物質を含んだ使用済イオン交換樹脂及び濃縮廃液は，固体廃棄物として処理を行うまでの間，密閉された金属製の槽・タンクで保管する設計とする。
・ 放射性物質を含んだチャコールフィルタは，固体廃棄物として処理するまでの間，ドラム缶に収納し保管する設計とする。
・ 放射性物質を含んだ HEPA フィルタは，固体廃棄物として処理するまでの間，不燃シートで養生し保管する設計とする。
・ 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備において，冷却が必要
な崩壊熱が発生し，火災事象に至るような放射性廃棄物を貯蔵しない設計とする。

- ８条-別添 1-資料 1-129 -2.3.

火災防護計画について［要求事項］(2) 火災防護対策並びに火災防護対策を実施するために必要な手順、機器及び職員の体制を含めた火災防護計画を策定すること。
（参考）
審査に当たっては、本基準中にある（参考）に示す事項について確認すること。また、
上記事項に記載されていないものについては、JEAC4626-2010 及び JEAG4607-2010 を参照すること。
なお、本基準の要求事項の中には、基本設計の段階においてそれが満足されているか否かを確認することができないものもあるが、その点については詳細設計の段階及び運転管理の段階において確認する必要がある。
火災防護計画について
1. 原子炉施設設置者が、火災防護対策を適切に実施するための火災防護計画を策定していること。
2. 同計画に、各原子炉施設の安全機能を有する構築物、系統及び機器の防護を目的として実施される火災防護対策及び計画を実施するために必要な手順、機器、組織体制が定められていること。なお、ここでいう組織体制は下記に関する内容を含む。
①

事業者の組織内における責任の所在。

②

同計画を遂行する各責任者に委任された権限。

③

同計画を遂行するための運営管理及び要員の確保。

3. 同計画に、安全機能を有する構築物、系統及び機器を火災から防護するため、以下の 3
つの深層防護の概念に基づいて火災区域及び火災区画を考慮した適切な火災防護対策が含まれていること。
①

火災の発生を防止する。

②

火災を早期に感知して速やかに消火する。

③

消火活動により、速やかに鎮火しない事態においても、原子炉の高温停止及び低温停止の機能が確保されるように、当該安全機能を有する構築物、系統及び機器を防護する。

4. 同計画が以下に示すとおりとなっていることを確認すること。
①

原子炉施設全体を対象とする計画になっていること。

②

原子炉を高温停止及び低温停止する機能の確保を目的とした火災の発生防止、火災の感知及び消火、火災による影響の軽減の各対策の概要が記載されていること。

- ８条-別添 1-資料 1-130 -

発電用原子炉施設全体を対象とした火災防護対策を実施するため，火災防護計画を策定する。火災防護計画には，計画を遂行するための体制，責任の所在，責任者の権限，体制の運営管理，必要な要員の確保及び教育訓練，火災から防護すべき安全機能を有する構築物，系統及び機器，火災発生防止のための活動，火災防護設備の保守点検及び火災情報の共有，火災防護を適切に実施するための対策並びに火災発生時の対応といった火災防護対策を実施するために必要な手順等について定めるとともに，発電用原子炉施設の安全機能を有する構築物，系統及び機器については，火災の発生防止，火災の早期感知及び消火並びに火災の影響軽減の 3 つの深層防護の概念に基づき，必要な火災防護対策を行うことについて定める。重大事故等対処施設について
は，火災の発生防止，並びに火災の早期感知及び消火を行うことについて定める。その他の発電用原子炉施設については，消防法，建築基準法，日本電気協会電気技術規程・指針に従った火災防護対策を行うことについて定める。
外部火災については，安全施設を外部火災から防護するための運用等について定める。
(1) 火災防護計画の策定
火災防護計画は，以下の項目を含めて策定する。
①火災防護に係る責任及び権限②火災防護に係る体制③火災防護に係る運営管理(要員の確保を含む)④火災発生時の消火活動に係る手順⑤火災防護に係る教育訓練・力量管理⑥火災防護に係る品質保証
火災防護計画は，柏崎刈羽原子力発電所保安規定に基づく社内マニュア
ルとして定める。火災防護活動に係わる具体的な要領，手順については，
火災防護計画及び関連文書として定めるほか，関連するマニュアルに必要事項を定め，適切に実施する。

- ８条-別添 1-資料 1-131 -(2) 責任と権限
火災防護計画における責任と権限の所在を第 1-12 表に示す。
管理職は火災防護について十分に認識し，発電所職員が火災防護計画の記載事項を理解し遵守できるよう，教育等を実施する責任を有する。
柏崎刈羽原子力発電所の作業に従事する当社及び協力企業の全ての職員
は，以下の責任を有する。
・火災発生時における対応手順を把握する。
・作業区域においては火災の危険性を最小限にするような方法で作業を行う。
・火災発見時においては迅速な報告を行うともに初期消火に努める。
・火災発生のおそれに対する修正処置を行う。また，火災発生のおそれに対する修正措置ができない場合は，状況を報告する。
・火災防護設備の不適切な使用，損傷及び欠落を発見した場合には，報告する。
・作業区域における非常口や消火設備（固定式消火設備，消火器，消火栓）の位置を把握する。
第 1-12 表：責任と権限
職務

責任者

役割

管理権限者

発電所長

統括管理者
防火・防災管理者

防災安全部長

技術管理者

技術計画ＧＭ

a.火災影響評価の最新化
b.火災防護設備の技術情報の収集

保全管理者

保全部長

a.火災防護設備の維持管理及び設計
b.火気管理，危険物管理，持込み可燃物管理教育・訓練管理者

柏崎刈羽人財育成
ＧＭ
防災安全ＧＭa.火災防護計画に基づいた教育・訓練の計画及び実施

防災安全ＧＭa.防火・防災管理全般の総括指導・審査（その他の区域）
b.防火・防災管理者不在時の防火管理業務代行

消火活動のための体制整備に係る責任者
防火・防災管理者代行

a.防火・防災管理の最終責任者
b.防火・防災管理者の選任
c.防火・防災管理者の指揮 監督
d.火災防護計画の策定，実施，管理及びその有効性評価の最終責任者
a.管理権限者の命による自衛消防組織の統轄管理
b.火災等災害発生時の対策本部での総指揮 及び情報管理
c.管理権限者の命による設備の統轄管理
d.火災防護計画の策定，実施，管理及びその有効性評価の責任者
e.火災防護計画の有効性評価の結果を踏まえた対策の提言，実施，管理
f.消防計画の作成，変更及び周知
g.危険物災害予防規程の作成，変更及び周知
h.総合消防訓練の計画・実施
i.消防用設備等の点検，整備の実施及び不備欠陥箇所の改修
j.防火上必要な教育
k.危険物，可燃物等貯蔵取扱いに伴う火災防止の指導監督
l.火気の使用又は取扱いに関する指導監督
m.建設，増改築等の工事に伴う火災防止上の指導監督
n.消防法等消防関係法令に基づく報告・届出
o.管理権限者に対する防火管理上必要な助言
p.防火・防災管理業務に従事する者の指導監督
q.防火関係申請書類等の許可・承認
r.その他防火・防災管理上必要な業務

a.保安規定第１７条第２項に基づく発電所の消火活動のための体制の整備- ８条-別添 1-資料 1-132 -

職務

責任者
保全担当

防災安全担当防火 管理 者 補佐 （総 括 ） 第一保全部【定期検査※１】
保全総括ＧＭ
防火 管理 者 補佐 （総 括 ） 運転管理担当【運転※１】

発
電
関
連
設
備

防火管理者補佐（１ ～４ 号 ）【定 期 検 査※１】
防火管理者補佐（５ ～７ 号 ）【定 期 検 査※１】
防火管理者補佐（１・２・３・４・５・６～７号）【運転※１】
防火管理者補佐（総括）

第一保全部（保全担当）

防火管理者補佐

そ
の
他
の
区
域

役割
a.防火管理全般の総括指導・審査（ 発電関連設備）
b.防火管理者不在時の防火管理業務代行
a.危険 物 及 び電 気 機 械 に関 す る 工事 の 実施 状 況 の監 視 ， 指 導・ 助 言 （作 業 中
止命令権限を有する）
b.防火管理者補佐（総括含む）に対する指導，助言
a.防火関係申請書類の審査 及び承認等の取りまとめ（持込み可燃物管理係る 取りまとめ）b.定期 検 査 中に お け る 消防 計 画 （工 事 期間 中 に おけ る 消 防 計画 ） の 取り ま とめc.防火管理者代行不在時の公設消防対応業務代行（火災 発生時等）
d.防火管理者補佐に対する指導監督
a.定期検査中における防火関係申請書類の審査 及び承認等
b.副防火管理者に対する指導監督，助言

第二保全部（保全担当）
各作業管理チーム
当直長

a.運転中における防火関係申請書類の審査 及び承認等
b.副防火管理者に対する指導監督，助言
c.災害時の避難誘導の実施・管理

所長付部長

a.防火関係申請書類の審査 及び承認等の取りまとめ
b.防火管理者補佐に対する指導監督，助言

総務部長
広報部長
放射線安全部長
第一運転管理部長

a.防火関係申請書類の審査 及び承認等
b.副防火管理者に対する指導監督，助言
c.災害時の避難誘導の実施・管理

第一保全部長
第二運転管理部長
第二保全部長副防火管理者

各ＧＭ，各当直長

防火責任者

各グループメンバー

火元責任者

各グループメンバー

避難誘導係

各グループメンバー

危険物保安監督者（危険物取扱者含む）

各当直長等

危険物施設管理員

運転員・設備管理
Ｇ員・設備保全Ｇ
員

a.各建 屋 の 設備 （ 建 物 ，空 調 ， 火災 報 知設 備 ， 消火 器 ， 電 気設 備 ， クレ ー ン等）の火災防止上の指導監督
b.防火責任者及び火元責任者の指導監督
c. 防火責任者及び火元責任者の巡視点検の指導監督
d.危険物，可燃物等の貯蔵取扱いに伴う火災防止上の指導監督
e.火気の使用又は取扱いに関する指導監督
f.建設，修繕等の工事に伴う火災防止上の指導助言
g.部分訓練の計画・実施
h.防火責任者及び火元責任者への責務に関する教育，訓練
i.火気等使用許可申請状況の把握
j.災害時の避難誘導の実施・管理
a.火元責任者からの防火点検報告に関する指導監督
b. 防火点検結果及び防火管理状況の副防火管理者への報告
c.火気 の 使 用取 扱 い に 関す る 指 導。 特 に火 気 使 用責 任 者 に 対す る 防 火管 理 上の遵守事項の徹底と当該区域の消火栓・消火器の設置場所，取扱い方法の周知徹底
d.当該区域内の避難器具，避難口及び通路等の的確管理a.担当 区 域 内の 巡 視 点 検の 実 施 （煙 草 の残 り 火 ，電 気 ， ガ ス使 用 器 具等 の 点
検）b.臨時の火気使用箇所の点検
c.地震時における火気点検
d.前記点検結果の防火責任者への報告
e.担当区域内の火気使用設備，電気器具の維持管理
f.最終退出者への防火上の指示監督
なお ， 火 元責 任 者 の 氏名 に つ いて は ，当 該 担 当区 域 の 出 入口 等 に 可能 な 限
り表示する。
a.当該区域内の避難器具，避難口及び通路等の確認
b.避難時における所属人員の確認，副防火管理者への報告
なお，建物等の状況を熟知した火元責任者が兼務することも可とする。
a.危険物施設等の工事・保守及び運用に関する保安監督
b.火災等災害発生時の適切な措置を講ずるための指揮監督
c.危険物施設管理員（運転員等）に対する保安上の指示
a.危険物施設の維持・管理
b.定期及び臨時点検の実施並び に記録の保管
c.火災等災害発生時における応急措置の実施※１運転中・定期検査の区分。定期検査とは，定期事業者検査のために解列してから起動のための並列の期間をいう。

- ８条-別添 1-資料 1-133 -(3) 文書・記録の保管期間
火災防護計画に係る業務における文書・記録の管理について，保管責任者，保管場所，保管期間を火災防護計画に定める。
(4) 消防計画の作成
防火・防災管理者は，消防法に基づき防火・防災管理業務について必要な事項を定め，火災の予防及び火災・大規模地震・その他の災害による人命の安全，被害の軽減，二次的災害発生防止を目的とした消防計画を作成
し，公設消防へ届出する。
(5) 自衛消防組織の編成及び役割
柏崎刈羽原子力発電所では，火災及び地震等の災害発生に備えて，被害を最小限にとどめるため，自衛消防組織を編成し，火災防護計画にその役割を定める。なお，要員に変更があった際はその都度更新する（第 1-41～
1-43 図，第 1-13 表）。

- ８条-別添 1-資料 1-134 -

発電所本部

管理権限者（本部長）：発電所長

太枠内は火災防護計画に係わる組織を示す

統括管理者（防火・防災管理者）（注 8-1）

計
画
・
情
報
統
括

計
画
班

対
外
対
応
統
括

保
安
班

通
報
班

消
防
隊
長

立
地
・
広
報
班

消
火
班

（注 8-2）

非常時，緊急時の指揮命令系統

初
期
消
火
班

復
旧
班

号
機
統
括

総
務
統
括

号
機
班

資
材
班

総
務
班

注 8-1：発電関連設備，その他区域での体制，指揮命令系統については第 1-42，1-43 図に示す。
注 8-2：自衛消防隊は非常時対策（一般災害），緊急時対策（原子力災害）においては号機統括の指揮下で活動 する。
緊急時対策本部立上後の自衛消防体制については，消防 法に基づき作成する消防計画にも定める。

用語の定義
・発電関連設備
周辺防護区域内において，原子力発電所の運転等に直接関係する建物（原子炉建屋等），防護区域外であっては水処理建屋，１５４ｋＶ変電所，６６ｋＶ開閉所，給水建屋等の運転員の巡視区域の建物等をいう。
・その他区域
発電関連設備以外で，発電所敷地内にある当社所有の建物 （事務本館，免震重要棟，防護本部，副
防護本部，サービスホール，技能訓練棟，原子炉保修訓練棟，予備品倉庫（大湊），発電倉庫（大湊）等），高台保管場所，森林，伐採木仮置き場等をいう。

第 1-41 図：自衛消防組織体制- ８条-別添 1-資料 1-135 -Ａ．火災発生時
連絡

発見者

通報

当直長

公設消防

出動指示

当直指揮者(1)
現場支援担当又は当直主任運転員(2)

防護･副防護本部
監視室
出動連絡

消防車隊(6)

消防隊長

Ｂ．自衛消防隊本部（現場指揮本部）立上時
初期消火班
情報共有

消防隊長

当直長

当直指揮者(1)

放射線測定要員(2)警備員(2)※

消火班
・現場整理・資材搬送係
・救護係
・情報係

現場支援担当又は当直主任※運転員(2)

消防車隊(6)消火班
・消火係※夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に、火災の規模・状況に応じて召集される消火活動要員

第 1-42 図

自衛消防隊編成（発電関連設備）- ８条-別添 1-資料 1-136 -Ａ．火災発生時
連絡

発見者

通報

正門警備所

公設消防

出動連絡

消防隊長

防護･副防護本部監視室
出動連絡

消防車隊(6)

Ｂ．自衛消防隊本部（現場指揮本部）立上時
消防隊長
※

初期消火班

消火班
・消火係
・現場整理・資材搬送係
・救護係
・情報係

消防車隊(6)

警備員(3)※夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に、火災の規模・状況に応じて召集される消火活動要員

第 1-43 図

自衛消防隊編成（その他区域）- ８条-別添 1-資料 1-137 -第 1-13 表： 自衛消防隊編成（現場指揮本部）
構成

所属等

役割

消防隊長
(1)

平日昼間：①防災安全ＧＭ②防災安全担当③運転管理担当
平日夜間，休祭日：自衛消防隊専属の宿直者①現場指揮本部の責任者②消火活動全体の指揮③当直長への消火活動の情報提供・プラント情報の共有④公設消防窓口（プラント状況・消火活動の情報提供）

当直長(1)

初期消火班(15)(16) ※1※2

運転員(3) ※2

1 号炉[1]2 号炉[1]3 号炉[1]4 号炉[1]5 号炉[1]6,7 号炉[1]1 号炉[3]2 号炉[2] ※3
3 号炉[2] ※3
4 号炉[2] ※3
5 号炉[2] ※4
6,7 号炉[3](4) ※5

計6名①公設消防への通報（発電関連設備）②運転員（初期消火要員）への初期消火指示③プラントの情報提供，消防活動の情報共有（当直長は現場での消火活動のメンバーには属さない）

計 14 名①屋内・屋外での消火活動（発電関連設備）②消火戦略の検討・指揮（現場支援担当又は当直主任）③火災発生場所での消火活動の指揮（現場支援担当又は当直主任）④火災発生現場（建屋内）への公設消防誘導・説明

正門警備員(2) ※６①屋内・屋外での消火活動（その他区域）②火災発生現場（構内全域）への公設消防誘導

放射線測定要員・放射線測定当番(2)

線量測定

防護・副防護本部警備員(1)

指揮者から消防車隊への指示伝達係

委託員(6)①屋内・屋外での消火活動

消防車隊

消火班
(30)

副班長：専任(2)，兼任可(1)
班員：専任(16)，兼務可(11)（専任）消火専任の要員（兼務）機能班との兼務可【参集状況に応じ，現場にて副班長が役割分担を指名】●消火係①消火活動（消火器・屋外消火栓等の使用）●現場整理・資機材搬送係①現場交通整理（公設消防車両の誘導）②火災現場保存（関係者以外の立入規制含む）③消火活動資機材の運搬（現場指揮本部機材含む）●情報係①発電所本部への情報連絡②火災現場での情報収集・記録●救護係①負傷者の救護②総務班医療係到着までの介護（）内は人数※１：1～5 号炉は各号炉 15 名で構成。6 号及び 7 号炉は通常 15 名，6 号及び 7 号炉同時火災では 16 名で構成。
※２：発電関連設備での火災発生時が対象。[ ]内は各号炉の初期消火要員。
※３：単独火災発生時は 1 号炉の初期消火要員 1 名を補充。
※４：単独火災発生時は 6 号及び 7 号炉の初期消火要員 1 名を補充。
※５：6 号及び 7 号炉のいずれか一方の号炉の火災では 3 名で活動。6 号及び 7 号炉同時火災では運転員 1 名を補充
し 4 名で活動。
※６：初期消火班警備員(2)は，発電所周辺警備を行うために正門警備所（防火帯外側）に常駐しているが，森林火災発生時には，公設消防を火災現場に誘導する。なお，火災の影響が及ぶ場合には安全な場所へ待避する。
用語の定義
・発電関連設備
周辺防護区域内において，原子力発電所の運転等に直接関係する建物（原子炉建屋等），防護区域外であっては水処
理建屋，１５４ｋＶ変電所，６６ｋＶ開閉所，給水建屋等の運転員の巡視区域の建物等をいう。
・その他区域
発電関連設備以外で，発電所敷地内にある当社所有の建物（事務本館，免震重要棟，防護本部，副防護本部，サービスホール，技能訓練棟，原子炉保修訓練棟，予備品倉庫（大湊），発電倉庫（大湊）等），高台保管場所，森林，
伐採木仮置き場等をいう。

- ８条-別添 1-資料 1-138 -(6) 消火活動の体制①初期消火要員の配備
a.防災安全ＧＭは，初期消火要員の役割に応じた体制を構築し，10 名以上の要員を常駐させる。なお，実際の消火活動にあたる人員は必ず 10名以上でなければならないものではなく，火災の規模や場所（例えば管理区域内）により適切に対応できる人数で対応する。初期消火要員の役割及び力量表の例を第 1-14，1-15 表に示す。
b.防災安全ＧＭは，火災発生時の初期消火要員の火災現場への参集について，通報連絡体制を定める。通報連絡体制の例を第 1-16 表に示す。
②消火活動に必要な資機材
防災安全ＧＭは，消火活動に必要な資機材を配備する。消防資機材一覧
表の例を第 1-17 表に示す。
a.化学消防自動車の配備
化学消防自動車は，自衛消防隊詰め所近傍，荒浜側高台保管場所にそれぞれ１台配備する。防災安全ＧＭは，化学消防自動車の日常点検（毎日），消防艤装部点検（半年毎），車両点検（3 ヶ月毎）及び車検（2 年毎）の点検結果を確認する。
b.水槽付消防自動車，消防ポンプ自動車の配備
水槽付消防自動車，消防ポンプ自動車は，自衛消防隊詰め所近傍又は荒浜側高台保管場所に各 1 台配備する。防災安全ＧＭは，水槽付消防自動車の日常点検（毎日），消防艤装部点検（半年毎），車両点検（3ヶ月毎）及び車検（2 年毎）の点検結果を確認する。
c.泡消火薬剤の配備
発電所におおむね 1 時間の泡放射（400 L 毎分を同時に 2 口）が可
能な泡消火薬剤（1,500 L）を自衛消防隊詰め所，荒浜側高台保管場所に配備し，維持・管理する。訓練を実施する場合は，1,500L を下回らないようあらかじめ泡消火薬剤を配備する。また，消火活動で使用した場合は遅滞なく補給する。
d.その他資機材の配備
消火活動に必要な化学消防自動車及び泡消火薬剤以外のその他資機材を配備し，維持・管理する。

- ８条-別添 1-資料 1-139 -第 1-14 表：初期消火要員の役割及び力量表- ８条-別添 1-資料 1-140 -担当者（注 1）

人数

主な役割

力量が必要となる活動内容

必要な力量教育訓練（※１～６の内容は表 1-15 に示す）

①通報連絡者
（当直長）

1名

・通報連絡

・連絡体制表に従い，火災現場の状況について的確に関係者に通報及び連絡する。
・火災発生の連絡を受けた後，現場指揮者に火元確認のため消火隊員に適
切なｱｸｾｽﾙｰﾄと現場への急行を指示する。

②現場指揮者（現場支援担当又は当直主
任）

1名

・現場指揮

③消火担当者
（運転員）

2名

・消火

・通報連絡者の指示に基づき，必要に応じて防火服を着用して適切なｱｸｾｽ
ﾙｰﾄにて火災現場へ急行する。
・火災原因及び発火場所周辺の状況を的確に確認し，通報連絡者へ連絡する。
・火災原因及び発火場所周辺の状況を確認し，消火器・消火栓等，適切な消火機材の使用について指示する。
・現場指揮者の指示に基づき，必要に応じて防火服を着用して適切なｱｸｾｽ
ﾙｰﾄにて火災現場へ急行する。
・消火器・消火栓等，適切な消火機材を利用し，初期消火を実施する。

④委託指揮者（委託消防員）

2名

・現場指揮

・マニュアルに基づく通報・連絡箇所に関する知識・プラント設備の配置，構造に関する知識
・火災の特徴・性質と消火戦術に関する知識
・消火機材の取扱に関する知識及び技能
・プラント設備の運転に関する知識・プラント設備の配置，構造に関する知識
・防火服及び着用方法に関する知識・マニュアルに基づく報告内容に関する知識
・火災の特徴・性質と消火戦術に関する知識
・消火設備に関する知識
・消火機材の取扱に関する知識及び技能
・火災の特徴・性質と消火戦術に関する知識
・消火設備に関する知識
・消火機材の取扱に関する知識
・防火服及び着用方法に関する知識・プラント設備の配置，構造に関する知識
・防火服，耐熱服，空気呼吸器の取扱い技能・現場レイアウト知識
・消防用設備の配置場所及び機能の知識
・消火活動の指揮
・初期消火技能（無線機の操作）

・火災対応Ⅰ ※１
・火災対応Ⅱ ※２
・ファミリー研修 ※３・プラントシステム研修 ※４・総合訓練 ※５・火災対応Ⅰ ※１
・火災対応Ⅱ ※２
・ファミリー研修 ※３・プラントシステム研修 ※４・総合訓練 ※５
・社外機関 ※６・火災対応Ⅰ ※１
・火災対応Ⅱ ※２
・プラントシステム研修 ※４・総合訓練 ※５
・社外機関 ※６
・委託消防隊連携訓練
・現場レイアウト，消防用設備の配置場所及び機能に関する教育・消防資機材取扱い訓練
・総合訓練 ※５⑤筒先
（委託消防員）

2名

・消火⑥化学機関員（委託消防員）1名

・化学消防自動車操作
・泡消火薬剤補充

・防火服，耐熱服，空気呼吸器の取扱い技能・現場レイアウト知識
・消防用設備の配置場所及び機能の知識
・初期消火技能（筒先の操作，消火ホースの延長及び連結，携帯無線機の操作）・防火服，耐熱服，空気呼吸器の取扱い技能・現場レイアウト知識
・消防用設備の配置場所及び機能の知識
・初期消火技能（消火ホースの延長及び連結，化学消防自動車の操作，泡消火薬剤の補充，携帯無線機の操作）
・中型自動車免許

・委託消防隊連携訓練
・現場レイアウト，消防用設備の配置場所及び機能に関する教育・消防資機材取扱い訓練
・総合訓練 ※５
・委託消防隊連携訓練
・現場レイアウト，消防用設備の配置場所及び機能に関する教育・消防資機材取扱い訓練
・総合訓練 ※５⑦水槽機関員（委託消防員）1名

・水槽付消防自動車操作・委託消防隊連携訓練
・現場レイアウト，消防用設備の配置場所及び機能に関する教育・消防資機材取扱い訓練
・総合訓練 ※５⑧案内誘導員（委託警備員）
合計

2名

・誘導

・防火服，耐熱服，空気呼吸器の取扱い技能・現場レイアウト知識
・消防用設備の配置場所及び機能の知識
・初期消火技能（消火ホースの延長及び連結，水槽付
消防自動車の操作，携帯無線機の操作）
・中型自動車免許
・現場レイアウト知識

12 名

注 1：括弧内は基本的な対応者を示すが，必要な力量を有していれば他の者でも対応可

・防火服等の着用を行い，消火隊員に適切なｱｸｾｽﾙｰﾄを指示し，火災現場に急行する。
・火災現場の状況を考慮し，化学消防自動車・水槽付消防自動車を適切な場所への配置を指示する。
・火災現場の状況を考慮し，消火活動を指揮する。
・携帯無線機により消火隊員との連絡を行う。
・防火服等の着用を行い，適切なｱｸｾｽﾙｰﾄにて火災現場に急行する。
・消火ホースを延長する｡
・筒先を操作する｡
・携帯無線機により委託指揮者及び他の委託消防員との連絡を行う。
・防火服等の着用を行い，適切なｱｸｾｽﾙｰﾄにて火災現場に急行する。
・火災現場の状況を考慮し，泡消火薬剤備蓄車を適切な場所への配置を指示する。
・消火ホースを延長する｡
・化学消防自動車，水槽付消防自動車，消火栓との連結作業を行う｡
・化学消防自動車を操作する｡
・泡消火薬剤備蓄車から化学消防自動車へ泡消火薬剤を補充する｡
・携帯無線機により委託指揮者及びの委託消防員との連絡を行う。
・防火服等の着用を行い，適切なｱｸｾｽﾙｰﾄにて火災現場に急行する。
・消火ホースを延長する｡
・化学消防自動車，水槽付消防自動車，消火栓との連結作業を行う｡
・水槽付消防自動車を操作する｡
・携帯無線機により委託指揮者及び他の委託消防員との連絡を行う。
・公設消防隊を火災現場へ誘導する。
・その他の区域の消火活動を行う。

・総合訓練

※５

第 1-15 表：初期消火要員の教育訓練内容
教育訓練項目内容- ８条-別添 1-資料 1-141 -

※１

火災対応Ⅰ

※２

火災対応Ⅱ

・発電所内の一般火災及び設備火災（電気品室や DG 室等での火災対応，中央制御室内，原子炉格納容器内，原子炉建屋通路部の火災対応等）に対し，その影響を最小限に抑えるための適切な対応方法（固定式消火設備の操作方法を含む）の習得
・消防署員誘導，人身災害時の対応の習得※３ファミリー研修・指揮命令系統や通報等の訓練※４

プラントシステム研修

・上級運転員に要求される事故時操作手順における的確な操作方針の決定を行う能力の維持・向上（当直長が対象）
・全ての運転員に必要となるプラント各系統に関する構成機器，特徴，運転に関する知識の
習得

※５

総合訓練

・火災発生を想定した総合的な訓練（１１９番通報，社内通報連絡，初期消火要員出動，初期消火活動，公設消防隊の誘導，現場引継ぎ等）※６ 社外機関・消火作業等，基本事項の習得（一般社団法人 海上災害防止センターでの訓練） ・実消火作業・戦術に関する訓練

第 1-16 表：通報連絡体制（例）平日勤務時間

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）

発見者

通信連絡設備がある場合

初期消火通信連絡設備がない場合：ページン
グ・社内電話により連絡

発見者

保安 119（※１）

通信連絡設備がある場合

通信連絡設備がない場合：ページン
グ・社内電話により連絡

発見者が通報不能の場合
消防署（119 番通報）

当直長

防護･副防
護本部
監視室

保安
119

消防署
（119 番通報）

当直長
現場支援担当又は主任以下
現場へ急行

・用件
・火災の種類・火災の程度・火災の場所・管理区域の内外
・放射能の影響・負傷者の有無・電話番号，氏名

出動連絡

初期消火班
(消防車隊)

放射線
管理ＧＭ

防護･副防
護本部
監視室

出動連絡

初期消火班
(消防車隊)

初期消火

他中央制御
室当直副長
他応援要請

休日責任者
自衛消防隊
専属宿直者

放射線
測定要員

正門
警備所

保安
119

自衛消防組織
召集判断※２

初期消火

第一運転
管理部長
OR
第二運転
管理部長

保安 119（※１）

発見者が通報不能の場合

現場支援担当又は主任以下
現場へ急行

・用件
・火災の種類・火災の程度・火災の場所・管理区域の内外
・放射能の影響・負傷者の有無・電話番号，氏名

初期消火

自動呼出
装置起動
（招集）

防火・防災
管理者

放射線
管理ＧＭ
放射線
測定要員

柏崎
警察署

召集判断

他中央制御
室当直副長
他応援要請

正門
警備所

防火・防災
管理者

※２

召集指示

平日勤務時間社内外連絡（事故時連絡体制による）

防災安全
ＧＭ

所内放送
等で召集

社内外連絡
（事故時連絡体制による）

防災安全Ｇ(スタッフ)※１ 発見者の判断により保安 119 の使用も可とする（原則は当直長へ連絡）※２ 自衛消防組織の召集判断基準に従う

休祭日及び平日夜間

自衛消防
組織参集
（自衛消防
隊は初期消
火班の応援）

自衛消防
組織参集
（自衛消防
隊は初期消
火班の応援）

防災安全
ＧＭ
防災安全Ｇ
(スタッフ)※１ 発見者の判断により保安 119 の使用も可とする（原則は当直長へ連絡）※２ 自衛消防組織の召集判断基準に従う- ８条-別添 1-資料 1-142 -

柏崎警察署

第 1-17 表：消防資機材一覧表- ８条-別添 1-資料 1-143 -(7) 自衛消防本部の設置
自衛消防本部は，発電所本部と現場指揮本部で構成される組織である。発電所本部は，管理権限者が免震重要棟技術支援センターに置くものとし，情報の収集，通報を受け，消防機関（１１９番）への通報，所内への放送等，職員の人命安全のための避難誘導を最重点とした態勢を整え，「自衛消防隊編成表」（第 1-13 表）に定める任務を行う。
現場指揮本部は，統括管理者が火災発生付近の建物入り口等に設置するよう指示するものとし，「自衛消防隊編成表」（第 1-13 表）に定める初期消火活動の指揮・公設消防の対応及び発電所本部との情報連絡を行う。
現場指揮本部の指揮は消防隊長が当たる。公設消防の現場指揮本部が設置された場合には，自衛消防隊現場指揮本部は，発電所本部との連絡要員を除き公設消防の指示に従いその指揮下に入る。公設消防の現場指揮本部との窓口は消防隊長とする。
(8) 火災発生時の対応①火災対応手順の制定
a.防火・防災管理者は，発電所構内での火災発生に備え，火災対応手順及び消火戦略（Pre-Fire Plan）を定めるとともに，維持・管理を行う。
(ⅰ)火災対応手順には，以下を含める。
・役割と権限・消火体制と連絡先
・複数同時火災発生時の対応（緊急時対応中の 6 号及び 7 号炉での複数同時火災並びに屋外での複数同時火災に対する消火体制を含む対応
手順の作成）(ⅱ) 消火戦略には，以下を含める。
・消防隊員の入室経路と退去経路
・消防隊員の配置（指揮者位置，確認位置等）
・安全上重要な構造物，系統，機器の設置場所
・火災荷重
・放射線，有害物質，高電圧等の特別な危険性（爆発の可能性含む）
・使用可能な火災防護設備（例：固定式消火設備，消火器，消火栓等）
・臨界その他の特別な懸念のための，特定の消火剤に対する使用制限と代替手段
・固定式消火設備，消火栓，消火器の配置
・手動消火活動のための給水・消火要員が使用する通信連絡設備
・個別の火災区域の消火対応手順- ８条-別添 1-資料 1-144 -

・大規模損壊時の火災対応
・外部火災（軽油タンク，変圧器，森林火災等）の対応②火災発生時の注意事項
防火・防災管理者は，火災発生時の注意事項として以下の項目を定める。
a.通報連絡b.火災現場での活動に向けた準備
c.消火活動(a) 初期消火活動(b) 自衛消防隊（消防隊長）到着以降の消火活動
d.公設消防への対応(a) 公設消防への報告(b) 公設消防の装備（管理区域での汚染区分に応じた装備をあらかじめ定める）(c) 火災現場及び現場指揮本部での指揮命令系統の統一(d) 公設消防の汚染検査(e) 負傷者対応
e.避難活動(a) 避難周知(b) 作業員等の把握(c) 避難誘導f.自衛消防隊の召集(a) 平日勤務時間(b) 夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）③中央制御室盤内の消火活動に関する注意事項
中央制御室盤内で火災が発生した場合の消火活動については，常駐する運転員が実施することとする。具体的な消火手順については，消火戦略に以下の事項を定める。
a.消火設備
中央制御室の制御盤内の火災については，電気機器への影響がない二酸化炭素消火器を使用して，消火を行う。
b.消火手順・火災が発生した場合，運転員は受信機盤により，火災が発生している区
域・部屋を特定するとともにプラント運転状況を監視する。
・消火活動は２名で行い，１名は直ちに至近の二酸化炭素消火器を準備し，火災発生箇所に対して，消火活動を行う。もう１名は，予備の二酸化炭
素消火器の準備等を行う。
- ８条-別添 1-資料 1-145 -・制御盤内での消火活動を行う場合は，セルフエアセットを装着して消火活動を行う。
・中央制御室主盤・大型表示盤エリア及び中央制御室裏盤エリアへの移動
は，距離が短いことから，短時間で移動して，速やかに消火活動を実施する。
④火災鎮火後の処置
当直長は，公設消防からの鎮火確認を受けたのち，設備状態の確認を行い，設備保守箇所へ点検依頼を行う。設備保守箇所は火災後の設備健全性確認を行う。
(9) 原子炉格納容器内の火災防護対策
原子炉格納容器内は，プラント運転中については，窒素ガスが封入され雰囲
気が不活性化されていることから，火災の発生は想定されない。
一方で窒素ガスが封入されていない期間のほとんどは原子炉が低温停止に到達している期間であるが，わずかではあるものの原子炉が低温停止に到達していない期間もあることを踏まえ，「2.1.3.1.(2)②原子炉格納容器内の系統分
離」及び資料 8 に示す火災防護対策及び以下のとおり運用を行うことを火災防護計画に定める。
・原子炉格納容器内での作業に伴う持込み可燃物について，持込み期間・可
燃物量・持込み場所等を管理する。原子炉格納容器内への持込み可燃物の仮置きは禁止とするが，やむを得ず仮置きする場合には，不燃シートで覆う又は金属箱の中に収納するとともに，その近傍に消火器を準備する。
・原子炉格納容器内での点検等で火気作業を実施する場合は，火災防護計画にて定める管理手順に従って実施する。
・原子炉格納容器内での火災発生に対して，原子炉格納容器内への入退域箇所や，原子炉格納容器内外の消火器・近傍の消火栓・通信連絡設備の位置，
原子炉格納容器内の安全系設備やハザードの位置を明記した消火戦略を作成する。
(10)重大事故等対処施設並びにこれらが設置される火災区域に対する火災防護対策①重大事故等対処施設並びにこれらが設置される火災区域
重大事故等対処施設並びにこれらが設置される火災区域については，重大事故等に対処するために必要な機能を有する構築物，系統及び機器を火災から防護することを目的として，適切に火災区域を設定し，火災発生防止，火災の感知及び消火のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる。
特に火災防護対策として以下の事項を火災防護計画及びその関連文書と- ８条-別添 1-資料 1-146 -して定め，これを実施する。
・建屋内に設置される重大事故等対処施設である常設重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備は，火災によって重大事故等に対処する機能が同時に喪失しないよう，設計基準対象施設の配置を考慮して火災区域に設置する。
・屋外の重大事故等対処施設については，火災によって重大事故等に対処する機能が同時に喪失しないよう配置上の考慮を行う。
・屋外の常設重大事故等対処施設及び可搬型重大事故等対処設備は，発電所敷地外からの火災による延焼を防止するため，原則，発電所敷地内に設定した防火帯で囲んだ範囲の内側に防火帯と重複しないように配置する。なお，モニタリングポスト用発電機は防火帯の外側に配置するが代替の可搬型モニタリングポストを内側に配置する。
・屋外の重大事故等対処施設を設置するエリアについて，附属設備を含めて火災区域に設定する。重大事故等対処施設を設置するエリアのうち，壁やフェンス等で明確に区域が設定できない場合の火災区域の設定に当たっては，「危険物の規制に関する政令」に基づき必要な空地を確保して火災区域を設定する。また，同令において空地の要求がない設備については，
重大事故等対処施設自体が可燃物を内包することを踏まえ「屋外タンク貯蔵所」とみなし，同令第十一条第二項で要求される空地の幅を参考にして，附属設備を含め 3m 以上の幅の空地を考慮した範囲とする。
・常設代替交流電源設備設置区域については，附属設備を含めて火災区域を設定する。火災区域の設定に当たり，ガスタービン発電機は「一般取扱所」
として空地が要求されることから，同令第九条第一項第二号で要求される「製造所」の空地 5ｍ以上の幅の空地を確保した範囲とする。また，附属設備の主要機器である地下タンクは「危険物の規制に関する政令」において空地が要求されない設備であるため，同令の「屋外タンク貯蔵所」とみなし，同令第十一条第二項で要求される空地の幅を参考にして附属設備を含め 3m 以上の幅の空地を確保した範囲とする。
なお，ガスタービン発電機間においては同令における空地の要求がない
ことから，設備として発電機間の火災影響並びに消火活動への影響を考慮し，適切に空地を設ける設計とする。
・上記で設定した火災区域の境界付近は，可燃物を置かない管理を実施するとともに，周辺施設又は植生との離隔，周辺の植生区域の除草等の管理を実施する。
・上記で設定した火災区域については，点検に係る資機材等の可燃物の仮置きを禁止する。
・常設代替交流電源設備設置区域については，区域全体の火災を感知するために，炎感知器及び熱感知カメラを設置する。
・重大事故等対処施設（屋外に設定した火災区域，5 号炉原子炉建屋内緊急- ８条-別添 1-資料 1-147 -時対策所を含む）への屋外アクセスルートを定める。
・屋外アクセスルート及びその周辺については，地震発生に伴う火災の発生防止対策（可燃物・危険物管理等）及び火災の延焼防止対策（変圧器等火災対策，防油堤設置等）を行う。
・屋外アクセスルート近傍で設備の新設や補修工事を実施する場合には，火災発生の影響を考慮すること，必要な評価（外部火災影響評価）を実施す
ることを火災防護計画及びその関連文書に定める。
・屋外の火災区域での火災発生に対して，火災発生区域への入退域箇所やア
クセスルート，敷地内の消火栓，消火器，防火水槽等の位置を明記した消火戦略を作成する。
②可搬型重大事故等対処施設及びその保管場所の火災防護対策
可搬型重大事故等対処施設は，建屋内及び屋外に「保管」されており，建屋内については基準規則第 8 条，第 41 条に基づき設定した火災区域に保管する。
特に屋外の可搬型重大事故等対処施設及びその保管場所の火災防護対策として以下の事項を火災防護計画及びその関連文書として定め，これを実施する。
・屋外の可搬型重大事故等対処施設の保管場所は，火災区域として設定する。
・可搬型重大事故等対処施設には危険物である燃料油や可燃物を含むものがあることから，その保管場所については，「危険物の規制に関する政令」で要求される空地のない対象設備は，同令「屋外タンク貯蔵所」とみなし，同令第十一条第二項第二号で要求される空地の幅を参考にして，保管場所の敷地境界から 3ｍ以上の幅の空地を考慮した範囲とする。（第 1-44 図）
・分散配置が可能な可搬型重大事故等対処施設については，火災によって重大事故等に対処する機能が同時に喪失しないよう，分散配置して保管する。
・可搬型重大事故等対処施設は，設計基準対象施設及び常設重大事故等対処
施設に対して，可搬型重大事故等対処施設からの火災又は設計基準対象施
設若しくは常設重大事故等対処施設からの火災により必要な機能が同時に喪失しないよう，十分な離隔を取った高所に保管する。
・可搬型重大事故等対処施設は，設備間に適切な離隔距離を取って保管する。
・可搬型重大事故等対処施設は，竜巻（風(台風)含む）による火災においても重大事故等に対処する機能が喪失しないよう，配置上の考慮を行う。
・可搬型重大事故等対処施設の保管場所については，その周囲に側溝を設けることによって，可搬型重大事故等対処施設から潤滑油，燃料油が漏えいした場合には漏えいの拡大防止を図る設計とする。
・可搬型重大事故等対処施設の保管場所については，火災発生防止の観点か
ら巡視を行うこと，巡視により潤滑油，燃料油の漏えいを発見した場合に- ８条-別添 1-資料 1-148 -は，吸着マット，土嚢等を使用し漏えいの拡大防止対策を図ることを，火災防護計画の関連図書に定める。
・可搬型重大事故等対処施設の保管場所の境界付近には可燃物を置かない管理を実施するとともに，保管場所内の潤滑油及び燃料油を内包する機器は，樹木等の可燃物に隣接する場所には配置しない等の保管場所外への延焼防止を考慮する。
・可搬型重大事故等対処施設の保管場所については，点検に係る資機材等の可燃物の仮置きを禁止する。
・可搬型重大事故等対処施設の保管場所とした火災区域については，区域全体の火災を感知するために，炎感知器及び熱感知カメラを設置する。
・可搬型重大事故等対処施設の保管場所での火災発生に対して，火災発生区
域への入退域箇所やアクセスルート，敷地内の消火栓，消火器，防火水槽の位置等を明記した消火戦略を作成する。
可搬型重大事故等対処施設保管場所（火災区域）

空地確保範囲可搬型重大事故等対処施設

3m 以上

3m 以上

3m 以上

第 1-44 図

可搬型重大事故等対処施設の火災区域設定(11)消防法に基づく危険物施設予防管理・活動業務
防火・防災管理者は，消防法に基づき危険物施設予防規程を作成し，市町村長へ届出する。防火・防災管理者は，危険物保安監督者に対し，危険物災害予防規程に基づき危険物施設の保安業務の実施を指導する。
火災防護計画には，危険物施設の保安業務を以下のとおり定める。
・危険物施設の保安関係者に対する教育・危険物施設における訓練
・巡視・点検・運転・操作・危険物の取扱い作業・貯蔵・危険物施設の補修
・非常時の措置・油漏えい時の対処方法- ８条-別添 1-資料 1-149 -・消防機関との連絡
・立入検査
危険物施設の適用範囲の例を「危険物製造所等許可施設一覧表」（第 1-18 表）に示す。

- ８条-別添 1-資料 1-150 -第 1-18 表：危険物製造所等許可施設一覧表(1)- ８条-別添 1-資料 1-151 -第 1-18 表：危険物製造所等許可施設一覧表(2)- ８条-別添 1-資料 1-152 -第 1-18 表：危険物製造所等許可施設一覧表(3)- ８条-別添 1-資料 1-153 -第 1-18 表：危険物製造所等許可施設一覧表(4)- ８条-別添 1-資料 1-154 -第 1-18 表：危険物製造所等許可施設一覧表(5)- ８条-別添 1-資料 1-155 -第 1-18 表：危険物製造所等許可施設一覧表(6)- ８条-別添 1-資料 1-156 -(12)消防法に基づく届出対象施設でない危険物貯蔵設備の管理
防火・防災管理者は，消防法に基づく市町村長への届出対象施設ではない危
険物貯蔵設備について，貯蔵する危険物の種類，数量を管理する。
消防法に基づく市町村長への届出対象施設ではない危険物貯蔵設備の範囲の例を第 1-19 表に示す。

- ８条-別添 1-資料 1-157 -第 1-19 表号炉

設備名

屋外の危険物貯蔵設備(1)
危険物の種類

数量

備考

１号炉

主変圧器

１種２号 鉱油

193.00kL

屋外設置

２号炉

主変圧器

１種２号 鉱油

198.00kL

屋外設置

３号炉

主変圧器

１種２号 鉱油

193.00kL

屋外設置

４号炉

主変圧器

１種２号 鉱油

190.00kL

屋外設置

５号炉

主変圧器

１種２号 鉱油

190.00kL

屋外設置

６号炉

主変圧器

１種２号 鉱油

200.00kL

屋外設置

７号炉

主変圧器

１種２号 鉱油

214.00kL

屋外設置

１号炉

所内変圧器 １Ａ，１Ｂ

１種２号 鉱油18.40kL

屋外設置

２号炉

所内変圧器 ２Ａ，２Ｂ

１種２号 鉱油17.20kL

屋外設置

３号炉

所内変圧器 ３Ａ，３Ｂ

１種２号 鉱油17.20KL

屋外設置

４号炉

所内変圧器 ４Ａ，４Ｂ

１種２号 鉱油18.10kL

屋外設置

５号炉

所内変圧器 ５Ａ，５Ｂ

１種２号 鉱油18.10kL

屋外設置

６号炉

所内変圧器 ６Ａ，６Ｂ

１種２号 鉱油20.50kL

屋外設置

７号炉

所内変圧器 ７Ａ，７Ｂ

１種２号 鉱油19.20kL

屋外設置

共用

ＮＯ．１ 高起動変圧器

１種２号 鉱油78.30kL

屋外設置

共用ＮＯ．２ 高起動変圧器

１種２号 鉱油70.00kL

屋外設置

共用ＮＯ．３ 高起動変圧器

１種２号 鉱油70.00kL

屋外設置

１号炉

低起動変圧器 １ＳＡ，１ＳＢ

１種２号 鉱油15.90kL

屋外設置

３号炉

低起動変圧器 ３ＳＡ，３ＳＢ

１種２号 鉱油25.20kL

屋外設置

５号炉

低起動変圧器 ５ＳＡ，５ＳＢ

１種２号 鉱油

17.05kL

屋外設置

６号炉

低起動変圧器 ６ＳＡ，６ＳＢ

１種２号 鉱油24.60kL

屋外設置

１号炉

励磁変圧器

１種２号 鉱油

13.20kL

屋外設置

２号炉

励磁変圧器

１種２号 鉱油13.50kL

屋外設置

３号炉

励磁変圧器

１種２号 鉱油13.50kL

屋外設置

４号炉

励磁変圧器

１種２号 鉱油

9.50kL

屋外設置

５号炉

励磁変圧器

１種２号 鉱油

9.50kL

屋外設置

共用

ＮＯ．１ 工事用変圧器

１種２号 鉱油

8.40kL

屋外設置

共用

ＮＯ．２ 工事用変圧器

１種２号 鉱油11.500kL

屋外設置

共用

補助ボイラー用変圧器

３Ａ

１種２号 鉱油32.30kL

屋外設置

共用

補助ボイラー用変圧器

４Ａ

１種２号 鉱油

9.10kL

屋外設置

共用

補助ボイラー用変圧器

４Ｂ

１種２号 鉱油

9.10kL

屋外設置

共用

補助ボイラー用変圧器

４Ｃ

１種２号 鉱油

9.10kL

屋外設置

共用

ＮＯ．１～４ボンベ室

2,520m3

屋内設置

１号炉

屋外ボンベ室（Ｋ１）

水素ガス（ボンベ）
濃度：99.99%
水素ガス（ボンベ）
濃度：99.99%

196m3

屋内設置

- ８条-別添 1-資料 1-158 -第 1-19 表号炉

設備名

屋外の危険物貯蔵設備(2)
危険物の種類数量

備考

水素ガス（ボンベ）
濃度：99.99%
水素ガス（ボンベ）
濃度：99.99%
水素ガス（ボンベ）
濃度：99.99%
水素ガス（ボンベ）
濃度：99.99%
水素ガス（ボンベ）
濃度：99.99%
水素ガス（ボンベ）
濃度：99.99%
水素ガス（ボンベ）
濃度：99.99%

13,987m3

屋外設置

196m3

屋内設置

196m3

屋内設置

196m3

屋内設置

196m3

屋内設置

210m3

屋内設置

210m3

屋内設置

１種２号 鉱油33.50kL

屋外設置

１号炉

屋外（Ｋ１）水素ガストレーラー

２号炉

屋外ボンベ室（Ｋ２）

３号炉

屋外ボンベ室（Ｋ３）

４号炉

屋外ボンベ室（Ｋ４）５号炉

屋外ボンベ室（Ｋ５）６号炉

屋外ボンベ室（Ｋ６）

７号炉

屋外ボンベ室（Ｋ７）

共用

予備変圧器

共用

補助ボイラー用変圧器

５Ａ

１種２号 鉱油30.80kL

屋外設置

共用

補助ボイラー用変圧器

５Ｂ

１種２号 鉱油30.80kL

屋外設置

３号炉

PLR-INV(A)入力変圧器※１

１種２号 鉱油

7.40kL

屋外設置

３号炉

PLR-INV(B)入力変圧器※１

１種２号 鉱油

7.40kL

屋外設置

４号炉

PLR-INV(A)入力変圧器

１種２号 鉱油

9.70kL

屋外設置

４号炉

PLR-INV(B)入力変圧器

１種２号 鉱油

9.70kL

屋外設置

６号炉

RIP-ASD(A-1)入力変圧器

１種２号 鉱油

3.61kL

屋外設置

６号炉

RIP-ASD(A-2)入力変圧器

１種２号 鉱油13.70kL

屋外設置

６号炉

RIP-ASD(B-1)入力変圧器

１種２号 鉱油

3.61kL

屋外設置

６号炉

RIP-ASD(B-2)入力変圧器

１種２号 鉱油13.70kL

屋外設置

７号炉

RIP-ASD(A-1)入力変圧器

１種２号 鉱油

3.70kL

屋外設置

７号炉

RIP-ASD(A-2)入力変圧器

１種２号 鉱油

9.50kL

屋外設置

７号炉

RIP-ASD(B-1)入力変圧器

１種２号 鉱油

3.70kL

屋外設置

７号炉

RIP-ASD(B-2)入力変圧器

１種２号 鉱油

9.50kL

屋外設置

共用

水処理建屋

第２石油類 軽油

330L

屋内設置

共用

給水建屋

第２石油類 軽油

200L

屋内設置

１号炉

Ｋ１焼却設備プロパン庫

ＬＰガス

4000kg

屋内設置

５号炉

Ｋ５雑固体廃棄物焼却設備
プロパン庫

ＬＰガス

4000kg

屋内設置

６号炉

Ｋ６

高所発電機※２

軽油

0.99kL

屋外設置

Ｋ７

※２

軽油

0.99kL

屋外設置

７号炉

高所発電機

※１：当該設備は，危険物である１種２号 鉱油を抜き取り，危険物を貯蔵しない設備に変更する対策を実施※２：当該設備は通常時燃料タンクを「空」とし使用時に燃料を補給する運用- ８条-別添 1-資料 1-159 -(13)内部火災影響評価
防火・防災管理者は，内部火災影響評価の手順及び実施頻度を定め，内部火災影響評価を定期的に実施し原子炉の高温停止及び低温停止が達成，維持できることを確認する。
(14)外部火災影響評価
防火・防災管理者は，外部火災影響評価条件を定期的に確認する。評価結果に影響がある場合は，発電所敷地内外で発生する火災が安全施設へ影響を与えないこと，及び火災の二次的影響に対する適切な防護対策が施されていることを確認するために，外部火災影響評価の再評価を実施する。
(15)防火管理①防火監視
防火・防災管理者は，可燃物の持込み状況，防火扉の状態，火災の原因となり得る，過熱や引火性液体の漏えい等を監視するための監視手順を定め，防火監視を実施する。防火監視の結果，過熱や引火性液体の漏えい等が確認された場合には，改善を指示する。
②持込み可燃物の管理
防火・防災管理者は，火災発生防止及び火災発生時の規模の局限化，影響軽減を目的とした，持込み可燃物の運用管理手順を定め，その管理状況を定期的に確認する。持込み可燃物の運用管理手順には，発電所の通常運転に関する可燃物，保守や改造に使用するために持ち込まれる可燃物（一時的に持ち込まれる可燃物を含む）の管理を含む。
持込み可燃物管理における，火災の発生防止・延焼防止に関する遵守事項
は以下のとおり。
・ケーブルトレイ直下への可燃物の仮置を禁止する。
・火災区域又は火災区画で周囲に火災防護対象機器及び火災防護対象ケー
ブルがない場所に可燃物を仮置きする場合には，不燃シートで覆う又は金属箱の中に収納するとともに，その近傍に消火器を準備する。
・火災区域又は火災区画での作業に伴い，火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル近傍に作業上必要な可燃物を持ち込む際には作業員の近くに置くとともに，休憩時や作業終了時には火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル近傍から移動する。
・火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画は，可燃物の仮置きを禁止する。

- ８条-別添 1-資料 1-160 -なお，定期検査中の放射線管理資機材等の設置，工事用仮設分電盤設置，工事用ケーブル・ホース類架設等の可燃性の資機材を設置する場合には，防火監視の強化，可燃性の資機材から 6m（火災防護に係る審査基準 2.3.1 項(2)b で示される水平距離を参考に設定）以内での火気作業禁止といった措置を行い，火災の発生防止・延焼防止に努めることを持込み可燃物の運用管理手順に定める。

③火気作業管理
防火・防災管理者は，火気作業における火災発生防止及び火災発生時の規模の局限化，影響軽減を目的とした火気作業管理手順について定め，発電所
構内における火気作業管理状況を定期的に確認する。火気作業管理手順には，以下を含める。
・火気作業における作業体制
・火気作業前の確認事項
・火気作業中の留意事項（火気作業時の養生， 消火器等の配備， 監視人の配置等）
・火気作業後の確認事項（火気作業終了後 30 分経過した地点における残火確認等）
・火気作業養生材に関する事項
・仮設ケーブル（電工ドラム含む）の使用制限
・火気作業に関する教育・作業以外の火気取扱について（喫煙，暖房等）
火気使用時の養生については，不燃シート・不燃テープを用い，確実に隙間のない養生を行うことを定める。なお，建屋内の火気作業を除く全ての作業で使用する養生シート及び汚染防止用のシートには，難燃シート（防炎シート）及び難燃テープを使用することを定める。
④危険物の保管及び危険物取扱作業の管理
防火・防災管理者は，危険物に起因する火災発生の防止を目的とし，発電所の通常運転に関する危険物の保管や取扱，保守や改造における危険物の保管及び取扱作業の管理について手順を定めるとともに，発電所構内における危険物の管理状況を定期的に確認する。
危険物管理手順には，以下を含める。
・危険物の保管及び取扱に関する運用管理
・危険物取扱作業における作業体制
・危険物取扱作業前の確認事項- ８条-別添 1-資料 1-161 -・危険物取扱作業中の留意事項
・危険物取扱作業後の確認事項
・危険物取扱に関する教育⑤有機溶剤の取扱い
火災区域において有機溶剤を使用する場合は，火災発生防止の観点から滞留を防止するため，建屋の機械換気に加え作業場所の局所排気を行うことを定める。
⑥防火管理の適用除外項目
防火管理で要求される事項を作業環境・物理的条件から満足できない場合，
火災防護設備が作業により機能低下又は喪失する場合には，作業者及び当社
はその作業内容及び防火措置の必要性について検討・確認し，あらかじめ防火措置を定め必要な申請書を作成し，防火・防災管理者の承認を得た後，工事を実施できるものとする。
⑦火災防護設備に関する要求の適用除外
火災防護計画には，火災防護設備に関する要求の適用除外に関する事項を定める。
⑧火災防護設備の損傷に対する代替措置基準
火災防護計画には，火災防護設備が損傷した場合の代替措置に関する事項を定める。
(16)火災防護設備の維持管理①火災区域の維持管理
・屋内の火災区域を構成する耐火壁，防火戸，貫通部等の火災防護設備の管理は社内マニュアルに則り管理を行う。
・屋外の火災区域（常設代替交流電源設備，可搬型重大事故等対処施設保管場所等）は資機材管理，火気作業管理，危険物管理，可燃物管理，巡視を行うとともに，火災区域周辺の除草を行う。
・火災区域の変更や火災区域設定に影響を与える可能性がある工事を実施する場合には，火災影響評価を行い，火災による影響を考慮しても多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持できることを確認するとともに，変更管理を行う。
・可燃物が少ない火災区域又は火災区画について，設備を追加設置（常設）する場合は，可燃物の仮置き禁止を前提に管理対象としている可燃物と合算して可燃物量 1,000MJ，等価火災時間 0.1 時間のいずれも超えないよう- ８条-別添 1-資料 1-162 -に管理する。
②火災防護設備の維持管理
火災防護設備の維持管理は「2.3(21)火災防護設備の保守管理」に示すと
おり社内マニュアルに則り維持管理を行う。
③防火帯の維持管理
防火・防災管理者は，森林火災が発生した場合の延焼を防止する防火帯の管理については，以下のとおり実施する。
a.防火帯上の駐車禁止等の措置
防火帯上に駐車場を設定しない。また，可燃物を有する設備を設置しない。
b.防火帯の巡視点検
防火帯上に可燃物等が無いこと及び異常等が無いことの確認について，
あらかじめ作成したチェックシートを用いて，月 1 回実施する。防火帯の損傷等の異常を確認した場合，補修作業を実施する。
(17)森林火災等の敷地外火災発生時の延焼防止対策
森林火災の延焼を防止するために,防火帯を設置する。防火帯は,火災防護対象機器を原則防護するように設定する（防火帯の外側となる設備は,送電線,通信線,気象観測装置及び放射能監視設備）。防火帯は,発電所設備及び駐車場の配置状況を考慮し,干渉しないように設定する。防火帯の設定に当たっては,モルタル吹付け等を行い,可燃性物質がない状態を維持管理する。
万一,敷地外の森林から出火し,敷地内の植生へ延焼するおそれがある場合
は,統括管理者の指示により自衛消防隊が出動し,予防散水等の延焼防止措置を行う。敷地内の植生に延焼した場合は,消火活動を行う。予防散水を含む森
林火災の対応の手順については，消火戦略に定める。なお，敷地内の植生へ延焼した場合であっても,適切な防火帯幅を確保しており,原子炉建屋等の重要施設へ延焼せず,安全機能が損なわれることはないことを，外部火災影響評価
にて確認している。
(18)航空機落下等による発電所施設の大規模損壊に伴う火災対策
原子炉建屋周辺に航空機が落下し，燃料火災が発生した場合，直ちに公設消防へ通報するとともに，統括管理者の指示により自衛消防隊が出動し，大型化
学高所放水車等による泡消火により消火活動を行う。また，発電所対策本部本部長（所長）が，事故対応を実施及び継続するために，放水砲等による泡消火の実施が必要と判断した場合は，緊急時対策要員を火災対応の指揮命令系統の下で消火活動に従事させる。
- ８条-別添 1-資料 1-163 -(19)教育・訓練①防火・防災教育の実施
防火・防災管理者及びその代行者等は，消防機関が行う講習会及び研修会等に参加するとともに，自衛消防組織に配備される要員をはじめとする職員等に対し防火・防災に関する教育を計画的に実施し，記録及び報告書を防災
安全グループが保管する。
②消防訓練の実施
防火・防災管理者は，消火対応の力量を維持するために，訓練を計画的に実施する。防火・防災管理者は，火災防護活動に係わる訓練の年間計画を作成する。自衛消防隊に係る訓練の例を第 1-20 表に示す。
第 1-20 表：自衛消防隊に係る訓練
項目
消火訓練・消防資機材取扱訓
練対象者
初期消火班（委託員）

海上災害防止センター消防訓練
総合消防訓練初期消火班，消火班

初期対応訓練（通報連絡訓練）
初期消火班連係訓練

火災対応訓練（運転員）

自衛消防隊（消火班）訓練・
教育

訓練内容
・消防自動車操作，ホース展開，放水に係わる技能訓練，及び防火服・耐火服・空気呼吸器の取扱訓練
・外部施設による実消防訓練

備 考
１回／班／月を目標に実施

・管理区域内火災を想定した消防署との合同訓練
初期消火班（運転員，警備員） ・火災発見，通報，現場確認，消火活動の実動訓練（初期消火班連係訓練と連動して実施）
初期消火班（運転員，警備員）， ・火災発見から消防車隊出動，消火活
初期消火班消防車隊（委託員）
動までの運転員と消防車隊の連係訓練初期消火班（運転員）
・消防用設備取扱訓練（固定式消火設
備，排煙設備の取扱訓練含む），消防
自動車操作訓練，消防署員誘導，人災対応等に関する初動対応教育
・建屋内外の火災（中央制御室内火災，
原子炉格納容器内火災を含む）の教
育・演習
消火班
・消火設備使用訓練（消防署による指導会含む），消防用資機材取扱教育訓練（現場指揮本部設営含む）

消防法上は１回／年実施
当直全班必修項目

自衛消防隊- ８条-別添 1-資料 1-164 -当直全班必修項目

当直全班必修項目

③初期消火要員に対する訓練（運転員）
a.防災安全ＧＭは，「初期消火要員の役割及び力量表」（第 1-14 表）に基づ
く初期消火要員として運転員の力量が確保されていることを確認するた
めに，社内マニュアルに基づき作成する当該年度の運転員の教育・訓練の実施結果を年１回確認する。
b.中央制御室の制御盤内での火災を想定し，二酸化炭素消火器の取扱いに関する教育並びに訓練を行うとともに，制御盤内で消火活動を行う場合は，
セルフエアセットを装着することからセルフエアセットの取扱いに関す
る訓練を行う。
c.原子炉格納容器内での消火活動を迅速に行うため，原子炉格納容器内火災に対する消火戦略をあらかじめ作成し，迅速に消火活動ができるよう定期的に訓練を行う④初期消火要員に対する訓練（委託員）
a.防災安全ＧＭは，委託消防員の業務に係る仕様書において，「初期消火要員の役割及び力量表」（第 1-14 表）に基づく調達要求事項が社内マニュアルに従って明確に記載されていることを確認する。
b.防災安全ＧＭは，初期消火要員として委託員の力量が確保されていることを確認するために，委託先の教育・訓練の実施報告書を半期ごとに確認する。
⑤自衛消防隊（消火班）に対する教育
防火安全ＧＭは，自衛消防隊（消火班）に対して，以下に関する訓練を必要に応じ計画的に実施する。
・消火活動（消火器・屋外消火栓等の使用）・現場整理（現場交通整理・火災現場保存）
・資機材搬送（消火活動資機材の運搬）
・情報連絡（発電所本部への情報連絡・現場での情報収集・記録）・救護（負傷者の救護・引き渡しまでの介護）⑥一般職員に対する教育
防火・防災管理者は，原子力発電所の当社一般職員に対して，以下に関する教育を必要に応じ計画的に実施する。
・火災防護関連法令，規程類等
・火災発生時における対応手順
・可燃物及び火気作業に関する運営管理
・危険物（液体，気体）の漏えい，流出時の措置- ８条-別添 1-資料 1-165 -⑦協力企業職員に対する教育
防火・防災管理者は，原子力発電所に従事する元請企業に対して，作業員に以下に関する教育を実施するよう指導する。
・火災発生時における対応手順
・可燃物及び火気作業に関する運営管理
・危険物（液体，気体）の漏えい，流出時の措置⑧定期的な評価
a.防災安全ＧＭは，消火活動に必要な体制について，総合的な訓練と実際の消火活動の結果を年１回以上評価して，より適切な体制となるように見直しを行う。
b.前項の評価の際には，社内の講評，消防機関等の外部機関からの指導事項等を踏まえて行う。
(20)火災防護システムとその特徴①原子炉の高温停止及び低温停止の達成，維持するための機能の確保を目的とした火災の発生防止、火災の感知及び消火，火災による影響の軽減の各対策について，「火災防護システムとその特徴」として，火災防護計画の関連図書に定める。
②重大事故等対処施設並びにこれらが設置される火災区域，可搬型重大事故対処等施設に対する火災の発生防止，火災の感知及び消火の各対策について，「火災防護システムとその特徴」として，火災防護計画の関連図書に定める。
(21)火災防護設備の保守管理
火災防護設備の性能及び信頼性は，当該設備に施す検査，試験及び保守に依存することを認識した上で，プラント設備だけでなく消火器具等消防設備も含めて，すべての火災防護設備が確実に機能するように維持する必要がある。そのため，防火・防災管理者は，設備を適切に維持管理するために設備保守箇所
ＧＭに対し，指導・監督する。
設備保守箇所ＧＭは，火災防護設備の検査や試験及び保守について，社内マニュアルに従い，適切に保守管理を行う。保守管理に当たっては，社内マニュアルに基づき適切に保全重要度を設定する。
設備保守箇所ＧＭは，社内マニュアルに基づき保全の重要度に応じた保全計
画の策定を行う。なお，火災防護設備の補修，取替え及び改造の実施に当たっては，社内マニュアルに基づき，火災防護システムとその特徴を踏まえ必要に応じて設計計画を作成し，権限者の承認を得る。
火災防護設備の保全工事等の計画及び実施に当たっては，社内マニュアルに- ８条-別添 1-資料 1-166 -基づき，発注先に対しての要求事項の明確化等，保全工事等の計画について具体化し，計画に従い，実施する。
火災防護設備は，社内マニュアルに基づき点検・補修等の結果から所定の機能を発揮し得る状態にあることを確認・評価する。火災防護設備の点検・補修
で不適合が生じた場合には，社内マニュアルに基づき，前述の確認・評価の結果を踏まえて実施すべき点検等の方法，実施頻度及び時期の是正処置並びに予防処置を講じる。
火災防護設備の保全の有効性評価及びフォローアップについては，社内マニ
ュアルに基づき，火災防護設備に対する点検の妥当性，保全計画の妥当性等を確認する。また，評価の結果，改善が必要なものが確認された場合は，これを改善する。
火災防護設備については，社内マニュアルに基づき，火災防護設備に対する保守管理の妥当性を評価する。また，評価した結果に基づき，必要に応じて保守管理の改善案を作成する。
(22)固定式消火設備に係わる運用
固定式消火設備に係わる運用について，以下のとおり定める。
防火・防災管理者は，この運用を作業員に周知するとともに，現場に掲示する。固定式消火設備の操作は，基本的に初期消火要員（運転員）が行う。
①全域及び局所ガス消火設備
全域ガス消火設備で使用するガスはハロン 1301 又は HFC-227ea であり，設備動作に伴う人体への影響はないが，全域ガス消火設備の動作時には，当直長は区域内の作業員等を退避させる。
全域ガス消火設備の設置区域については，起動時に扉が「開」状態では消火剤が流出することから，全域ガス消火設備が設置されていること，及び設
置区域に設置された扉を「閉」運用とすることを現場に明記する。
局所ガス消火設備は，原子炉建屋通路部に設置されている制御棒駆動水ポンプ，ほう酸水注入ポンプといった発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油を内包する設備，電源盤類，ケーブルトレイを対象に設置することから，消火対象の設備との識別や，設置場所の明示を行う。
局所ガス消火設備で使用するガスは，ハロン 1301 又は FK-5-1-12 であり，設備動作に伴う人体への影響はないが，局所ガス消火設備の動作時には，当直長は動作エリアの作業員等を退避させる。
②二酸化炭素消火設備
油火災が想定される非常用ディーゼル発電機室・非常用ディーゼル発電機
燃料ディタンク室（以下「DG 室等」という。）の二酸化炭素消火設備につい- ８条-別添 1-資料 1-167 -ては，通常の起動方式を「自動」で運用するため，入室時の人身安全の確保の観点から DG 室等の入口扉は電磁錠とサムターン鍵による 2 種類の施錠により管理する。電磁錠は二酸化炭素消火設備の起動方式が「自動」の時に施錠され，「手動」に切り替えることによって電磁錠が解錠される。二酸化炭
素消火設備の起動方式の切替え操作は，中央制御室管理の専用鍵を用いる設計とする。二酸化炭素消火設備の起動方式を「手動」としているときには，
中央制御室内及び現場の表示を点灯させることで，DG 室等からの退室時における「手動」から「自動」への切替え忘れ防止を図る設計とする。
万一 DG 室等の中に閉じ込められた場合は，電磁錠の解錠押釦とサムターン鍵により内側から解錠することにより退出が可能となっている。
加えて，作業者等が入室している際には設備が自動で起動しない運用を徹底するため，以下の通り入退室管理を行う。また，これらの手順を周知し運用するための文書を定める。
a.入室管理(a) 運転員・運転員が DG 室等に入室する際には，中央制御室に連絡し，DG 室等入口の二酸化炭素消火設備現場操作箱で専用鍵により起動方式を「自動」から「手動」へ切り替える。
・中央制御室の運転員は，DG 室等の二酸化炭素消火設備が「自動」から「手動」へ切り替わったことを中央制御室内の表示で確認し，運転員に連絡する。
・運転員は，DG 室等入口扉をサムターン鍵により解錠し，DG 室等に入室する。
(b) 運転員以外
・運転員以外が DG 室等に入室するためには，DG 室等入口の二酸化炭素
消火設備の起動方式を「自動」から「手動」へ切り替えるよう中央制御室に依頼する。
・運転員は現場へ向かい，中央制御室に連絡し，DG 室等入口の二酸化炭
素消火設備現場操作箱で専用鍵により起動方式を「自動」から「手動」へ切り替える。
・中央制御室の運転員は，DG 室等の二酸化炭素消火設備が「自動」から「手動」へ切り替わったことを中央制御室内の表示で確認し，運転員に連絡する。
・運転員は，DG 室等入口扉をサムターン鍵により解錠し，運転員以外へ
DG 室等の入室を許可する。

- ８条-別添 1-資料 1-168 -b.退室管理(a) 運転員・運転員が DG 室等から退室する際は，DG 室等の中に運転員以外がいな
いことを確認した上で，DG 室等入口扉をサムターン鍵により施錠する。
・運転員は中央制御室に連絡し，DG 室等入口の二酸化炭素消火設備現場
操作箱にて専用鍵により起動方式を「手動」から「自動」へ切り替える。
・中央制御室の運転員は，DG 室等の二酸化炭素消火設備が「手動」から「自動」へ切り替わったことを中央制御室内の表示で確認し，運転員に連絡する。
(b) 運転員以外
・運転員以外が DG 室等から退室する際には，DG 室等入口の二酸化炭素
消火設備の起動方式を「手動」から「自動」へ切り替えるよう中央制御室に依頼する。
・運転員は現場へ向かい，DG 室等の中に運転員以外がいないことを確認した上で，DG 室等入口扉をサムターン鍵により施錠する。
・運転員は，中央制御室に連絡し，DG 室等入口の二酸化炭素消火設備現場操作箱にて専用鍵により起動方式を「手動」から「自動」へ切り替える。
・中央制御室の運転員は，DG 室等の二酸化炭素消火設備が「手動」から「自動」へ切り替わったことを中央制御室内の表示で確認し，運転員に連絡する。
c.入室時に火災が発生した場合の対応
・DG 室等で入室時に当該室で火災が発生した場合には，発見者は火災の状況を確認し，中央制御室に連絡するとともに消火器による初期消火を実施する。
・初期消火要員（運転員）は現場に急行し，初期消火活動を行い消火器による消火が難しいと判断した場合は，二酸化炭素消火設備を作動させて消火を行う。
・二酸化炭素消火設備を起動する際は，DG 室等内の全作業者を退避させ，DG 室等の扉を閉じ，二酸化炭素消火設備の切替スイッチが「手動」位置であることを確認し，起動操作を行う（ボタン押し後，警報が発し，
23 秒後に二酸化炭素放出開始）。

- ８条-別添 1-資料 1-169 -(23)火災防護計画の継続的改善
防火・防災管理者は，火災防護計画の継続的改善を図るため，火災防護活動
を定期的に評価し，火災防護計画が有効に機能していることを確認するとともに，結果に応じて必要な措置を講じる。

- ８条-別添 1-資料 1-170 -添付資料 1

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における漏えいした潤滑油又は燃料油の拡大防止対策について

添付資料 1

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における漏えいした潤滑油又は燃料油の拡大防止対策について
1．はじめに
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において，ポンプ等の油内包機器から漏えいした潤滑油又は燃料油の拡大防止対策について示す。

2．要求事項漏えいの拡大防止措置は，「 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）の「2.1 火災発生防止」の 2.1.1 に基づき実施することが要求されている。
火災防護に係る審査基準の記載を以下に示す。

2.1 火災発生防止
2.1.1 原子炉施設は火災の発生を防止するために以下の各号に掲げる火災防護対策を講じた設計であること。
(1) 発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区
域は，以下の事項を考慮した，火災の発生防止対策を講じること。
① 漏えいの防止，拡大防止
発火性物質又は引火性物質の漏えいの防止対策，拡大防止対策を講じること。ただし，雰囲気の不活性化等により，火災が発生するおそれがない場
合は，この限りでない。

- 8 条-別添 1-資料 1-添付 1-1 -3．漏えい拡大防止対策について
安全機能を有する構築物，系統及び機器の設置場所にあるポンプ等の油内包機器のうち，耐震 S クラスの機器は，基準地震動により損壊しないよう耐震性を確保できており，また，耐震 B，C クラスの機器については，基準地震動により損壊しないよう耐震性を確保する設計とする。
さらに，安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画にあるポンプ等の油内包機器から機器の故障等により油が漏えいした場
合については，機器の周囲に設置した堰，又は機器周辺のドレンラインを通して床ドレンサンプへ回収し，漏えい油の拡大を防止する対策を講じる。6 号及び 7 号炉の火災区域又は火災区画にあるポンプ等の油内包機器の油保有量と堰の容量を第１，２表に示す。また，堰の設置状況を第１図に示す。

- 8 条-別添 1-資料 1-添付 1-2 -

第１表

火災区域内の油内包機器と堰の容量（6 号炉）※1 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な機器・放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する機器・重大事故等対処設備のうち，火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策が必要な機器であり，耐震 S クラスまたは Ss 機能維持設計の機器※2 タービン○○等の○○は ISO 粘度グレードを示す一般名称。（但し，NKS オイルについては規格番号）一般名称で分類されないものは製品名を記載※3 一般名称を示す潤滑油については，使用している潤滑油の引火点の最低値を記載

部屋
番号

R-1-1

R-1-2

R-1-3

部屋名称

RHR(A)ﾎﾟﾝﾌﾟ･
熱交換器室

RHR(B)ﾎﾟﾝﾌﾟ･
熱交換器室

RHR(C)ﾎﾟﾝﾌﾟ･
熱交換器室

火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

油内包機器

堰容量

名称

油の種類 ※2

油の引火点(℃) ※3

内包量

耐震
ｸﾗｽ

(L)

(L)

残留熱除去系ポンプ(A)

S

タービン 32

208 以上

178

有

24000
残留熱除去系
封水ポンプ(A)S

タービン 32

208 以上0.6

残留熱除去系
ポンプ(B)

S

タービン 32

208 以上

178

有

21150
残留熱除去系
封水ポンプ(B)

S

タービン 32

208 以上0.6

残留熱除去系ポンプ(C)

S

タービン 32

208 以上

178

有

22560
残留熱除去系
封水ポンプ(C)S

タービン 32

208 以上0.6

R-1-4

RCIC ﾎﾟﾝﾌﾟ･蒸
気ﾀｰﾋﾞﾝ室有

原子炉隔離時冷却系ポンプS

タービン 32

208 以上

380

16320

R-1-5

HPCF(B)ﾎﾟﾝﾌﾟ室

有

高圧炉心注水系ポンプ(B)

S

タービン 32

208 以上

245

13020

R-1-6

HPCF(C)ﾎﾟﾝﾌﾟ室

有

高圧炉心注水系ポンプ(C)

S

タービン 32

208 以上

245

10830

R-1-7

R/B B3F 通路有制御棒駆動水ポンプ(A)(B)

B(Ss)

タービン 46

210 以上

210/台

247/台

R-1-1
5

CUW 逆洗水移送ﾎﾟﾝﾌﾟ室有

CUW 逆洗水移送ポンプ(A)(B)

C(Ss)

タービン 46

210 以上1.45/台

6420

R-1-1
9

SPCU ﾎﾟﾝﾌﾟ,CUW 系非再生熱交換器漏洩試験用ﾗｯｸ
室

有

SPCU ポンプ

B（S） タービン 32

208 以上

1

9835

R-4-2

D/G(A)室有

非常用ディー
ゼル発電機(A)

S

ディーゼル
機関用油

250 以上

2100

23600

DG(A)燃料油ド
レンユニット

C(Ss)

ディーゼル
機関用油

250 以上200

23600

DG(A)潤滑油補
給タンク

S

ディーゼル
機関用油

250 以上

1800

23600

- 8 条-別添 1-資料 1-添付 1-3 -

換気設備
名称
原子炉区域・タービン区域送排風機
原子炉区域・タービン区域送排風機
原子炉区域・タービン区域送排風機
原子炉区域・タービン区域送排風機
原子炉区域・タービン区域送排風機
原子炉区域・タービン区域送排風機
原子炉区域・タービン区域送排風機
原子炉区域・タービン区域送排風機
原子炉区域・タービン区域送排風機
原子炉区域・タービン区域送排風機
原子炉区域・タービン区域送排風機
原子炉区域・タービン区域送排風機
非常用ディー
ゼル発電機電気品区域送排風機
非常用ディー
ゼル発電機電気品区域送排風機
非常用ディー
ゼル発電機電気品区域送排
風機

耐震
ｸﾗｽ
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

S

S

S

部屋
番号

R-4-3

R-4-4

部屋名称

D/G(B)室D/G(C)室

火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

有

有

油内包機器
名称

非常用ディー
ゼル発電機(B)

耐震
ｸﾗｽ

油の種類 ※2

油の引火点(℃) ※3

内包量

堰容量

(L)

(L)

S

ディーゼル
機関用油

250 以上

2100

17500

DG(B)燃料油ド
レンユニット

C(Ss)

ディーゼル
機関用油

250 以上200

17500

DG(B)潤滑油補
給タンク

S

ディーゼル
機関用油

250 以上

1800

17500

非常用ディー
ゼル発電機(C)

S

ディーゼル
機関用油

250 以上

2100

22800

DG(C)燃料油ド
レンユニット

C(Ss)

ディーゼル
機関用油

250 以上200

22800

DG(C)潤滑油補
給タンク

S

ディーゼル
機関用油

250 以上

1800

22800

換気設備
名称
非常用ディー
ゼル発電機電気品区域送排風機
非常用ディー
ゼル発電機電気品区域送排風機
非常用ディー
ゼル発電機電気品区域送排風機
非常用ディー
ゼル発電機電気品区域送排風機
非常用ディー
ゼル発電機電気品区域送排風機
非常用ディー
ゼル発電機電気品区域送排風機
原子炉区域・タービン区域送排風機
原子炉区域・タービン区域送
排風機

耐震
ｸﾗｽ

S

S

S

S

S

S

R-4-2
8

CUW ﾌﾟﾘｺｰﾄﾎﾟﾝ
ﾌﾟ･ﾀﾝｸ室有FPC,CUWF/D プ
リコートポンプ

C

タービン 46

210 以上

0.7

24.2

R-5-1
6

FPC ﾎﾟﾝﾌﾟ室

有

FPC ポンプ(A)(B)

B(Ss)

タービン 32

208 以上

1/台

9216

ダフニーメ
カニックオ
イル 68

255
66

185

原子炉区域・タービン区域送
排風機

C

66

232

原子炉区域・タービン区域送
排風機

C

20900

非常用ディー
ゼル発電機電気品区域送排風機

S2890

非常用ディー
ゼル発電機電気品区域送排風機

S1581

非常用ディー
ゼル発電機電気品区域送排風機

S

SLC ポンプ(A)R-6-1

R/B 3F 通路

有

SLC ポンプ(B)

R-6-2

R-6-6

R-6-9

DG(A)燃料ﾃﾞｨ
ﾀﾝｸ室

DG(A)補機室

DG(C)補機室

S

有非常用ディー
ゼル発電機燃料ディタンク(A)有DG(A)空気圧縮機(1)(2)

有DG(C)空気圧縮機(1)(2)

S

ダフニーメ
カニックオ
イル 150

272

ダフニーメ
カニックオ
イル 68

255

ダフニーメ
カニックオ
イル 150

272

S

軽油

C(S)

フェアコー
ル A100C(S)フェアコー
ル A100

45

275

275

- 8 条-別添 1-資料 1-添付 1-4 -

18000

9/台

9/台

C

C

火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

部屋
番号

部屋名称

R-6-1
1

DG(B)燃料ﾃﾞｨ
ﾀﾝｸ室

有

R-6-1
6

DG 排気管(C)
室(3F)

有

R-6-2
3

R-6-2
4

DG(B)補機室

SGTS 室

油内包機器
名称
非常用ディー
ゼル発電機燃料ディタンク(B)
非常用ディー
ゼル発電機燃料ディタンク(C)

耐震
ｸﾗｽ

油の種類 ※2

油の引火点(℃) ※3

内包量

堰容量

(L)

(L)

名称
非常用ディー
ゼル発電機電気品区域送排風機
非常用ディー
ゼル発電機電気品区域送排風機
原子炉区域・タービン区域送排風機
非常用ディー
ゼル発電機電気品区域送排
風機

耐震
ｸﾗｽ

S

軽油

45

18000

19200

S

軽油

45

18000

19500

HWH 温水ループ
ポンプ(A)(B)

C(Ss)

タービン 32

208 以上

1.7/台

32200

DG(B)空気圧縮機(1)(2)

C(S)

フェアコー
ル A100

275

9/台

3636

SGTS 活性炭充填排出装置ブ
ロアユニット

(点検

ダフニーメ
カニックオ
イル 46

244

0.7

6933

原子炉区域・タービン区域送排風機

CSGTS 活性炭充填排出装置分
離器ユニット(点検

タービン 22190 以上36933

原子炉区域・タービン区域送排風機

C

非常用ガス処理系排風機(A)(B)

S

タービン 46

210 以上14/台6933

原子炉区域・タービン区域送
排風機

C

有

有

換気設備

設備)

設備)

S

S

C

S

T-1-2

TCW ﾎﾟﾝﾌﾟ･熱交換器室

有TCW ポンプ(A)(B)(C）

C(Ss)

タービン 32

208 以上

5.9/台

70544

原子炉区域・タービン区域送
排風機

C

T-1-1
0

電解鉄ｲｵﾝ供給装置室

無電解鉄イオン
供給ポンプ

C

タービン 32

208 以上0.555650

原子炉区域・タービン区域送
排風機

C

T-1-2
0

C 系 RCW ﾎﾟﾝ
ﾌﾟ･熱交換器室

有

原子炉補機冷却水系ポンプ(C)(F)

S

タービン 32

208 以上

2.8/台

26400

海水熱交換器区域非常用送
風機

S

T-1-5
2

低圧復水ﾎﾟﾝﾌﾟ室

無低圧復水ポンプ(A)(B)(C)B

タービン 32

208 以上1020

255737原子炉区域・タービン区域送
排風機

C

T-1-5
7

CD 再循環ﾎﾟﾝﾌﾟ室

無CD 再循環ポン
プ

C

タービン 32

208 以上

0.7

1779

T-1-5
8

CF 逆洗水移送ﾎﾟﾝﾌﾟ室無

CF 逆洗水移送ポンプ(A)(B)

C

タービン 46

210 以上1.45/台

3090

T-1-5
9

高圧ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝ
ﾌﾟ室

無

B

タービン 32

208 以上

753

58000

T-1-6
8

低圧ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝ
ﾌﾟ室

無

B

タービン 32

208 以上

27

1180

T-1-7
7

復水再回収ﾎﾟﾝﾌﾟ室

無B

タービン 46

210 以上0.75

3450

高圧ヒーター
ドレンポンプ(A)(B)(C)
低圧ヒーター
ドレンポンプ(A)(B)(C)
復水再回収ポンプ- 8 条-別添 1-資料 1-添付 1-5 -原子炉区域・タービン区域送排風機
原子炉区域・タービン区域送排風機
原子炉区域・タービン区域送排風機
原子炉区域・タービン区域送排風機
原子炉区域・タービン区域送
排風機

C

C

C

C

C

部屋
番号

T-2-5
1

T-2-5
5

T-2-6
1

T-2-6
2

T-2-6
5

T-2-6
6

T-2-6
7

T-3-1

部屋名称

IA･SA 圧縮機ﾕﾆｯﾄ室

復水器真空ﾎﾟﾝﾌﾟ室

油受けﾀﾝｸ室

高圧制御油圧ﾕﾆｯﾄ室

RFP ﾀｰﾋﾞﾝ主油
ﾀﾝｸ(B)室

油清浄機室

RFP ﾀｰﾋﾞﾝ主油
ﾀﾝｸ(A)室A 系 RCW ﾎﾟﾝ
ﾌﾟ･熱交換器及び RSW ﾎﾟﾝﾌﾟ室

火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

無

無

無

無

無

油内包機器

有

堰容量

(L)

(L)

名称

耐震
ｸﾗｽ

23075

原子炉区域・タービン区域送排風機

C104832

原子炉区域・タービン区域送排風機

C294960

原子炉区域・タービン区域送排風機

C118921

原子炉区域・タービン区域送排風機

C

名称
IA 除湿装置ユニット(A)(B)

C

フェアコー
ル A68

248

11/台

C

フェアコー
ル A68

248

48/台

C

フェアコー
ル A68

248

48/台

B

タービン 46

210 以上0.58

油受けタンクB

タービン 32

208 以上98000

油移送ポンプ

B

タービン 32

208 以上3

制御油貯油タンクユニットB

ファイヤク
エル EHC

254

4000

IA 空気圧縮機
ユニット(A)(B)
SA 空気圧縮機
ユニット(A)(B)
復水器真空ポンプ用封水ポンプ

EHC 冷却水回収
ポンプ

B

タービン 46

210 以上1.05

オイルフラッ
シング用フィ
ルタ

B

タービン 32

208 以上72

EHC 制御油圧ユ
ニット

B

ファイヤク
エル EHC

254

3000

RFP-T 主油タンク(B)B

RFP-T 油移送ポ
ンプ(B)

B

RFP-T 補助油タ
ンク(B)

B

油清浄機

C

無

無

油の
引火点
(℃) ※3

内包量

油の種類 ※2

耐震
ｸﾗｽ

7600

タービン 32C

RFP-T 主油タンク(A)B

RFP-T 油移送ポ
ンプ(A)

B

RFP-T 補助油タ
ンク(A)

B

原子炉補機冷却水系ポンプ(A)(D)
原子炉補機冷却海水系ポンプ(A)(D)S

208 以上1

140

タービン 32
タービンろ過ポンプ

208 以上8000

7600

タービン 32

208 以上1116781

140

タービン 32

208 以上

2.8/台
26400

S

換気設備

タービン 46

210 以上- 8 条-別添 1-資料 1-添付 1-6 -30/台

原子炉区域・タービン区域送排風機
原子炉区域・タービン区域送排風機
原子炉区域・タービン区域送排風機
原子炉区域・タービン区域送排風機
原子炉区域・タービン区域送排風機
海水熱交換器区域非常用送風機
海水熱交換器区域非常用送風機

CSS

火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

部屋
番号

部屋名称

T-3-2

B 系 RCW ﾎﾟﾝ
ﾌﾟ･熱交換器及び RSW ﾎﾟﾝﾌﾟ
室

有

T-3-3

C 系 RSW ﾎﾟﾝﾌﾟ
室

有

T-3-4

TSW ﾎﾟﾝﾌﾟ室

無

T-3-5

循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ
(A)室

T-3-6
T-3-7

T-3-5
0

T-3-6
1

T-4-6
1

油内包機器
名称
原子炉補機冷却水系ポンプ(B)(E)
原子炉補機冷却海水系ポンプ(B)(E)
原子炉補機冷却海水系ポンプ(C)(F)

堰容量

油の種類 ※2

油の引火点(℃) ※3

内包量

耐震
ｸﾗｽ

(L)

(L)

S

タービン 32

208 以上

2.8/台
13120

S

タービン 46

210 以上30/台

Sタービン 46

210 以上30/台

3700

TSW ポンプ(A)(B)(C)

C

タービン 46

210 以上

5.9/台

8658

無

循環水ポンプ(A)

C

タービン 46

210 以上1500

循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ(B)室無循環水ポンプ(B)

C

タービン 46

210 以上1500

循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ(C)室無

循環水ポンプ(C)

C

タービン 46

210 以上1500

高圧復水ポンプ(A)(B)(C)B

タービン 32

208 以上

1470

20951

B

タービン 32

208 以上1100/台7515

B

タービン 32

208 以上15200

182455T/A B1F 通路ﾀｰﾋﾞﾝ駆動原
子炉給水ﾎﾟﾝ
ﾌﾟ室

主油ﾀﾝｸ室無無電動機駆動原子炉給水ポンプ(A)(B)
タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)(B)
タービン主油
タンク

C

31800

主油フラッシ
ングポンプ

C

110

無

タービン 32

208 以上

38322

88880

主タービン油冷却器(A)(B)C

2862/台主タービンオーバーフロー
サイト

C

7

換気設備
名称
海水熱交換器区域非常用送風機
海水熱交換器区域非常用送風機
海水熱交換器区域非常用送風機
原子炉区域・タービン区域送排風機

原子炉区域・タービン区域送排風機

原子炉区域・タービン区域送排風機
原子炉区域・タービン区域送排風機
原子炉区域・タービン区域送排風機
原子炉区域・タービン区域送排風機
原子炉区域・タービン区域送排風機
原子炉区域・タービン区域送排風機
原子炉区域・タービン区域送排風機
原子炉区域・タービン区域送
排風機

耐震
ｸﾗｽ
S

S

S

C

C

C

C

C

C

C

C

C

T-4-5
1

主油ﾀﾝｸ室

無発電機密封油制御装置

C

タービン 32

208 以上

4980

6992

T-4-6
3

OG 排ｶﾞｽ抽出器室

無排ガスブロアB

FBK オイル
RO68

255

2.6

3521

原子炉区域・タービン区域送排風機

C

HECW 冷凍機(A)(C)

S

タービン 68

212 以上80/台

5775

C/B 計測制御電
源盤区域送排風機

S

HECW ポンプ(A)(C)

S

タービン 46

210 以上1.75/台5775

C/B 計測制御電
源盤区域送排
風機

S

C-1-3

6 号炉
HECW(A)(C)冷
凍機室

C

有

- 8 条-別添 1-資料 1-添付 1-7 -

部屋
番号

C-1-4

部屋名称

6 号炉
HECW(B)(D)冷凍機室

火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

油内包機器

堰容量

名称

油の種類 ※2

油の引火点(℃) ※3

内包量

耐震
ｸﾗｽ

換気設備

(L)

(L)

名称

耐震
ｸﾗｽ

HECW 冷凍機(B)(D)

S

タービン 68

212 以上80/台

7125

C/B 計測制御電
源盤区域送排風機

S

HECW ポンプ(B)(D)

S

タービン 46

210 以上1.75/台7125

C/B 計測制御電
源盤区域送排
風機

S

有

RW-B3
F-01

HCW サンプル
ポンプ室

無HCW サンプルポ
ンプ(A)(B)C

タービン 46

210 以上1.45/台2700

廃棄物処理建
屋送排風機

C

RW-B3
F-04

HCW 蒸留水ポ
ンプ室

無HCW 蒸留水ポン
プ

C

タービン 46

210 以上1.05

1500

廃棄物処理建
屋送排風機

C

RW-B3
F-06

濃縮廃液ポンプ室

無濃縮廃液ポンプ(A)(B)

C

タービン 46

210 以上1.75/台6510

廃棄物処理建
屋送排風機

C

RW-B3
F-07

LCW サンプル
ポンプ室

無LCW サンプルポ
ンプ(A)(B)C

タービン 46

210 以上1.45/台3520

廃棄物処理建
屋送排風機

C

RW-B3
F-11

HSD 収集ポンプ室

無

HSD 収集ポンプ(A)(B)C

タービン 46

210 以上2.05/台3350

廃棄物処理建
屋送排風機

C

RW-B3
F-12

LCW 収集ポンプ室

無

LCW 収集ポンプ(A)(B)C

タービン 46

210 以上1.75/台9990

廃棄物処理建
屋送排風機

C

RW-B3
F-14

HCW 収集ポンプ室

無

HCW 収集ポンプ(A)(B)(C)

C

タービン 46

210 以上2.05/台12370

廃棄物処理建
屋送排風機

C

RW-B3
F-15

サンプリングラック室

無使用済樹脂槽
デカントポンプ(A)(B)

C

タービン 46

210 以上1.05/台2010

廃棄物処理建
屋送排風機

C

RW-B3
F-17

スラッジ移送ポンプ室

無スラッジ移送ポンプ

Cタービン 46

210 以上1.45

5790

廃棄物処理建屋送排風機

C無CUW 粉末樹脂沈
降分離槽デカントポンプ(A)(B)C

タービン 46

210 以上1.05/台6040

廃棄物処理建屋送排風機

C有MUWC ポンプ(A)(B)(C)

B(Ss)

タービン 32

208 以上

1.5/台

36000

廃棄物処理建屋送排風機

C

無

凝縮水回収設備凝縮水移送ポンプ(A)(B)

C

タービン 46

210 以上1.05/台79900

RW 電気品区域
送排風機

C

HNCW 冷凍機(A)(B)(C)(D)(E)

C

タービン 68

212 以上160/台

RW 電気品区域
送排風機

S

RW 電気品区域
送排風機

S

RW-B3
F-21

RW-B3
F-22
RW-B3
F-26

RW-B2
F-07

CUW 粉末樹脂沈降分離槽
デカントポンプ室
7 号炉、6 号炉
復水移送ポンプ室
7 号炉 HNCW
冷凍機室

6 号炉 HNCW
冷凍機室

無

96897
HNCW ポンプ(A)(B)(C)(D)(E)

C

タービン 46

210 以上- 8 条-別添 1-資料 1-添付 1-8 -2.15/台

部屋
番号

RW-B1
F-04

部屋名称

通路

RW-2F
-06

LCW ろ過塔・弁
室

RW-3F
-06
DGFO01

RW/B 排気処
理装置室
軽油タンクエリア

火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

無

無

無
有

油内包機器
名称

耐震
ｸﾗｽ

油の種類 ※2
ボンノック
M-150
パントルク
B
ボンノック
M-150
パントルク
B

油の
引火点
(℃) ※3

内包量

堰容量

(L)

(L)

名称

耐震
ｸﾗｽ

3.3/台

400

廃棄物処理建
屋送排風機

C

3.5/台

370

廃棄物処理建
屋送排風機

C

242

換気設備

HCW 中和装置苛
性ソーダポンプ(A)(B)CHCW 中和装置硫酸ポンプ(A)(B)C

CONW シール水ポンプ(A)(B)

C

タービン 46

210 以上1.45/台3110

廃棄物処理建屋送排風機

CLCW 通水ポンプ(A)(B)C

タービン 46

210 以上1.05/台5110

廃棄物処理建屋送排風機

CC

タービン 46

210 以上

3000/台

31324

S

軽油

45

565000/台

1204000

RIP-MG セット(A)(B)
6 号炉軽油タン
ク(A)(B)

189
242
189

- 8 条-別添 1-資料 1-添付 1-9 -MG セット室送風機
自然換気（屋
外）

C
－

第２表

火災区域内の油内包機器と堰の容量（7 号炉）※1 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な機器・放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する機器・重大事故等対処設備のうち，火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策が必要な機器であり，耐震 S クラスまたは Ss 機能維持設計の機器※2 タービン○○等の○○は ISO 粘度グレードを示す一般名称。（但し，NKS オイルについては規格番号）一般名称で分類されないものは製品名を記載。
※3 一般名称を示す潤滑油については，使用している潤滑油の引火点の最低値を記載

部屋
番号

部屋名称

火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

油内包機器
名称

RHR ポンプ(A)
R-B3F
-01

RHR(A)ポン
プ・熱交換器
室

耐震
ｸﾗｽ

S

有

油の種類

※2

油の
引火点
(℃) ※3タービン
46

210 以上タービン
68

212 以上

内包量

堰容量

(L)

(L)

210

換気設備
名称

耐震
ｸﾗｽ

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

22500

RHR 封水ポンプ
(A)

S

タービン
46

210 以上

0.85

R-B3F
-02

RCIC ポンプ・タービン室

有RCIC ポンプ

S

タービン
32

208 以上160

15260

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

R-B3F
-03

HPCF(C)ポンプ室有

HPCF ポンプ(C)

S

タービン
46

210 以上420

12000

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

タービン
46

210 以上タービン
68

C

212 以上原子炉区域・
タービン区域
送排風機

タービン
46

210 以上0.85

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

タービン
46

210 以上210

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

RHR ポンプ(C)
R-B3F
-04

RHR ポンプ(C)・熱交換器室

有
RHR 封水ポンプ(C)

RHR ポンプ(B)
R-B3F
-10

RHR(B)ポン
プ・熱交換器
室

S

S

210
19200

S

有

タービン
68

212 以上28160

RHR 封水ポンプ
(B)

S

タービン
46

210 以上

0.85

R-B3F
-11

HPCF(B)ポンプ室有

HPCF ポンプ(B)

S

タービン
46

210 以上

420

20880

R-B3F
-13

ＳＰＣＵポンプ室

有SPCU ポンプ

B(Ss)

タービン
32

208 以上31748

CUW 逆洗水移送ポンプ(A)

C

タービン
46

210 以上

1.45

C

タービン
46

R-B3F
-18

CUW 逆洗水移送ポンプ・配管室

無6350
CUW 逆洗水移送ポンプ(B)

210 以上- 8 条-別添 1-資料 1-添付 1-10 -1.45

原子炉区域・
タービン区域
送排風機
原子炉区域・
タービン区域
送排風機

CC

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

部屋
番号

R-B3F
-25

部屋名称

R/B 地下 3 階
通路

火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

油内包機器

DG(A)室R-1F20

CUW プリコー
トポンプ・タ
ンク室

(L)

(L)

名称

耐震
ｸﾗｽ

タービン
32

208 以上220419

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

CRD ポンプ(B)

B(Ss)

タービン
32

208 以上220419

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

S

ディーゼル
機関用油

21400

非常用ディー
ゼル発電機電気品区域送排
風機

S

S

ディーゼル
機関用油

21400

非常用ディー
ゼル発電機電気品区域送排
風機

S

C(Ss)

ディーゼル
機関用油

21400

非常用ディー
ゼル発電機電気品区域送排
風機

S

S

ディーゼル
機関用油

23100

非常用ディー
ゼル発電機電気品区域送排
風機

S

S

ディーゼル
機関用油

23100

非常用ディー
ゼル発電機電気品区域送排
風機

S

C(Ss)

ディーゼル
機関用油

23100

非常用ディー
ゼル発電機電気品区域送排
風機

S

S

ディーゼル
機関用油

24000

非常用ディー
ゼル発電機電気品区域送排
風機

S

S

ディーゼル
機関用油

24000

非常用ディー
ゼル発電機電気品区域送排風機

S

DG(B)燃料油ド
レンユニット（ポンプ、タン
ク、配管）

C(Ss)

ディーゼル
機関用油

250 以上184

24000

非常用ディー
ゼル発電機電気品区域送排風機

S

CUW プリコート
ポンプ

B(Ss)

タービン
46

210 以上2.15

3.6

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

有

有

DG(A)潤滑油補給タンク

有

DG(C)潤滑油補給タンク

DG(B)ディーゼル発電機本体DG(B)室

換気設備

B(Ss)

DG(C)燃料油ド
レンユニット（ポンプ、タンク、配管）

R-1F14

堰容量

CRD ポンプ(A)DG(C)ディーゼル発電機本体DG(C)室

内包量

耐震
ｸﾗｽ

DG(A)燃料油ド
レンユニット（ポンプ、タンク、配管）

R-1F08

油の引火点(℃) ※3

名称

DG(A)ディーゼル発電機本体R-1F03

油の種類

※2

有

有

DG(B)潤滑油補給タンク

250 以上250 以上250 以上250 以上250 以上250 以上250 以上250 以上- 8 条-別添 1-資料 1-添付 1-11 -

2100

1800

184

2100

1800

184

2100

1800

部屋
番号

部屋名称

火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

R-2F17

FPC ポンプ室

有

油内包機器
名称

耐震
ｸﾗｽ

FPC ポンプ(A)(B)B（Ss)

SLC ポンプ(A)R-3F01

R/B 地上３階
通路

有SLC ポンプ(B)R-3F02

DG(A)燃料デイタンク室

有

DG(A)燃料デイ
タンク

DG(A)空気圧縮機(1)R-3F05

DG(A)補機室

DG(C)燃料デイタンク室

R-3F14

DG(B)燃料デ
イタンク室

S

軽油

C(Ss)

フェアコー
ル A100

堰容量

(L)

(L)

名称

耐震
ｸﾗｽ

3/台

7289

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

66

106

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

135

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

22200

非常用ディー
ゼル発電機電気品区域送排風機

S

非常用ディー
ゼル発電機電気品区域送排風機

S

9

非常用ディー
ゼル発電機電気品区域送排風機

S

9

非常用ディー
ゼル発電機電気品区域送排風機

S

9

非常用ディー
ゼル発電機電気品区域送排
風機

S

18000

22200

非常用ディー
ゼル発電機電気品区域送排
風機

S

22200

非常用ディー
ゼル発電機電気品区域送排
風機

S

255

272

255
66
272

45

275

18000

9

C(Ss)

フェアコー
ル A100

C(Ss)

フェアコー
ル A100

275

275

有

換気設備

3100

DG(C)空気圧縮機(2)R-3F11

ダフニーメ
カニックオ
イル 68
ダフニーメ
カニックオ
イル 150
ダフニーメ
カニックオ
イル 68
ダフニーメ
カニックオ
イル 150208 以上内包量

14300

DG(C)空気圧縮機(1)DG(C)補機室

S

タービン
32

油の
引火点
(℃) ※3

有DG(A)空気圧縮機(2)R-3F09

S

油の種類

※2

有

DG(C)燃料デイ
タンク

有

DG(B)燃料デイ
タンク

C(Ss)

S

S

フェアコー
ル A100

軽油

軽油

275

45

45

- 8 条-別添 1-資料 1-添付 1-12 -

18000

部屋
番号

部屋名称

火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

油内包機器
名称

DG(B)空気圧縮機(1)R-3F17

T-B2F
-07

T-B2F
-10

DG(B)補機・
HWH 熱交換器室

高圧給水加熱器ドレンポンプ室

低圧復水ポン
プ室

有

無

耐震
ｸﾗｽ

C(Ss)

油の種類

※2

フェアコー
ル A100

油の引火点(℃) ※3

275

内包量

堰容量

(L)

(L)

名称

9000

非常用ディー
ゼル発電機電気品区域送排風機
非常用ディー
ゼル発電機電気品区域送排
風機

9

換気設備
耐震
ｸﾗｽ

S

DG(B)空気圧縮
機(2)

C(Ss)

フェアコー
ル A100275

9HWH 温水ループ
ポンプ(A)(B)

C(Ss)

フェアコー
ル A100275

2.05/台8500

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

高圧ドレンポンプ(A)(B)(C)

B

タービン
32

208 以上372.6/台42819

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

復水再回収ポ
ンプ

B

タービン
32

208 以上0.8153443

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

低圧復水ポンプ(A)(B)(C)

B

タービン
46

210 以上145/台179550

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

S

無

T-B2F
-12

CF 逆洗水ポンプ室無

CF 逆洗水移送ポンプ(A)(B)

B

タービン
46

210 以上1.75/台6550

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

T-B2F
-19

低圧給水加熱器ドレンポンプ室

無低圧ドレンポンプ(A)(B)(C)

B

タービン
32

208 以上4.8/台

242490

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

油清浄機

C

タービン
32

208 以上8000

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

タービンろ過
ポンプ

C

タービン
32

208 以上1.5

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

油フラッシン
グフィルタ

C

タービン
32

208 以上80

原子炉区域・
タービン区域送排風機

C

給水ポンプタービン主油タ
ンク(A)

B

タービン
32

208 以上6790

原子炉区域・
タービン区域送排風機

C

給水ポンプタービン油移送ポンプ(A)

B

タービン
32

208 以上0.5

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン補助油タンク(A)

B

タービン
32

208 以上160

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

T-BM2
F-01

T-BM2
F-03

油清浄機室

RFPT 主油タン
ク(A)室

無

無

- 8 条-別添 1-資料 1-添付 1-13 -44392

154480

部屋
番号

T-BM2
F-04

T-BM2
F-05

T-BM2
F-06

T-BM2
F-07

T-BM2
F-12

T-BM2
F-17

T-B1F
-03

部屋名称

RFPT 主油タン
ク(B)室T/A 地下中 2
階通路

EHC 高圧制御油圧ユニット室

油受タンク室

復水器真空ポンプ室IA・SA 空気圧
縮装置室

タービン駆動原子炉給水ポンプ室

火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

無

無

油内包機器
油の種類

※2

油の
引火点
(℃) ※3名称

耐震
ｸﾗｽ

給水ポンプタービン主油タ
ンク(B)

B

タービン
32

208 以上給水ポンプタービン油移送ポンプ(B)

B

タービン
32

原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン補助油タンク(B)B

EHC 冷却水回収ポンプ

EHC 高圧油圧ユ
ニット

内包量

堰容量

(L)

(L)

名称

耐震
ｸﾗｽ

6790

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

208 以上0.5

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

タービン
32

208 以上160

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

B

タービン
32

208 以上1

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

B

ファイヤク
エル EHC

254

3800

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

無

無

無

1131205703

120680
EHC 制御油圧ユ
ニット

B

ファイヤク
エル EHC

254

3800

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

油受タンク
(A)(B)

C

タービン
32

208 以上49000/基原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

無

無

換気設備

121100
油移送ポンプC

タービン
32

208 以上3

復水器真空ポンプ用封水ポ
ンプ

B

タービン
32

208 以上0.58

SA 空気圧縮機(A)(B)

C

フェアコー
ル A68

248

35/台

IA 空気圧縮機(A)(B)

C

フェアコー
ル A68

248

35/台

IA 除湿装置(A)(B)

C

フェアコー
ル A68

248

1/台

タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)(B)

B

タービン
46

210 以上13580- 8 条-別添 1-資料 1-添付 1-14 -20847132441

389000

部屋
番号

T-B1F
-04

T-1F01

部屋名称

T/A 地下 1 階
通路

主油タンク室

火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

油内包機器
油の種類

※2

油の
引火点
(℃) ※3

内包量

堰容量

換気設備

(L)

(L)

名称

耐震
ｸﾗｽ

名称

耐震
ｸﾗｽ

電動機駆動原子炉給水ポンプ(A)(B)

B

タービン
32

208 以上1400/台13684

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

高圧復水ポンプ(A)(B)(C)

B

タービン
32

208 以上

420/台

18663

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

主油タンク

C

タービン
32

208 以上58000

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

無

無

87040
主油フラッシ
ングポンプ

C

タービン
32

208 以上100

T-1F13密封油装置室

無密封油制御装
置

C

タービン
32

208 以上3000

7248

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

H-B2F
-03

TCW ポンプ・熱交換器室

有TCW ポンプ(A)(B)（C）

C(Ss)

タービン
32

208 以上9/台

61887

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

H-B2F
-06

電解鉄イオン
供給装置室

無鉄イオン海水
供給ポンプ

C

タービン
32

208 以上0.580325

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

RCW ポンプ(C)

S

タービン
32

208 以上5.9

RCW ポンプ(F)

S

タービン
32

208 以上5.9

RCW ポンプ(B)

S

タービン
32

208 以上5.9

RCW ポンプ(E)

S

タービン
32

208 以上5.9

RSW ポンプ(B)

S

タービン
46

210 以上80

RSW ポンプ(E)

S

タービン
46

210 以上

80

H-B2F
-09

H-B1F
-04

C 系 RCW ポン
プ・熱交換器室

B 系 RCW ポン
プ・熱交換器
室

有

7420

有

41440

H-B1F
-05

TSW ポンプ室

無TSW ポンプ(A)(B)(C）

C

タービン
46

210 以上

31/台

H-B1F
-06

循環水ポンプ(C)室無

循環水ポンプ
(C)

C

タービン
46

210 以上

1300

H-B1F
-07

循環水ポンプ(B)室無循環水ポンプ
(B)

C

タービン
46

23115

36635
210 以上- 8 条-別添 1-資料 1-添付 1-15 -1300

海水熱交換器区域非常用送風機
海水熱交換器区域非常用送風機
海水熱交換器区域非常用送風機
海水熱交換器区域非常用送風機
海水熱交換器区域非常用送
風機

S

S

S

S

S

海水熱交換器区域非常用送風機

S

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

部屋
番号

部屋名称

火災防護対策が必要な機器の有無 ※1H-B1F-08

循環水ポンプ
(A)室

無

H-B1F
-09

H-B1F
-10

C-B2F
-01

C-B2F
-02

Rw-B3
F-22

Rw-B3
F-26

A 系 RCW ポン
プ・熱交換器室

C 系 RSW ポン
プ室

7 号炉 HECW 冷凍機(B)(D)室７号炉 HECW 冷凍機(A)(C)室７号炉,6 号炉
復水移送ポン
プ室

冷凍機室

油内包機器
油の種類

※2

油の
引火点
(℃) ※3

内包量

堰容量

(L)

(L)

名称

耐震
ｸﾗｽ

36635

原子炉区域・
タービン区域
送排風機

C

名称

耐震
ｸﾗｽ

循環水ポンプ
(A)

C

タービン
46

210 以上1300

RCW ポンプ(A)

S

タービン
32

208 以上5.9

RCW ポンプ(D)

S

タービン
32

208 以上5.9

RSW ポンプ(A)

S

タービン
46

210 以上60

RSW ポンプ(D)

S

タービン
46

210 以上60

RSW ポンプ(C)

S

タービン
46

210 以上60

RSW ポンプ(F)

S

タービン
46

210 以上60

HECW ポンプ(B)

S

タービン
46

210 以上

1.45

10725

HECW ポンプ(D)

S

タービン
46

210 以上

1.45

10725

HECW 冷凍機(B)

S

243

160

10725

HECW 冷凍機(D)

S

243

160

10725

HECW ポンプ(A)

S

タービン
46

210 以上1.45

7125

HECW ポンプ(C)

S

タービン
46

210 以上1.45

7125

HECW 冷凍機(A)

S

243

160

7125

HECW 冷凍機(C)

S

243

160

7125

K－7 MUWC ポ
ンプ(A)(B)(C)

B(Ss)

タービン
46

210 以上1/台

36000

K－７ HNCW 冷凍機（A）(B)(C)(D)

C

日立ターボ
冷凍機油
68N

243

180/台

有

71250

有

7920

有

有

有

日立ターボ
冷凍機油
68N
日立ターボ
冷凍機油
68N

日立ターボ
冷凍機油
68N
日立ターボ
冷凍機油
68N

無

換気設備

海水熱交換器区域非常用送風機
海水熱交換器区域非常用送風機
海水熱交換器区域非常用送風機
海水熱交換器区域非常用送風機
海水熱交換器区域非常用送風機
海水熱交換器区域非常用送風機
C/B 計測制御
電源盤区域送排風機
C/B 計測制御
電源盤区域送排風機
C/B 計測制御
電源盤区域送排風機
C/B 計測制御
電源盤区域送排風機
C/B 計測制御
電源盤区域送排風機
C/B 計測制御
電源盤区域送排風機
C/B 計測制御
電源盤区域送排風機
C/B 計測制御
電源盤区域送
排風機

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

廃棄物処理建屋送排風機

CRw 電気品区域
送排風機

C

Rw 電気品区域
送排風機

C

81125
K－７ HNCW ポ
ンプ（A）(B)(C)(D)

C

タービン
46

210 以上- 8 条-別添 1-資料 1-添付 1-16 -2.15/台

部屋
番号

部屋名称

火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

Rw-2F-05

MG セット室

無

Rw-3F
-01

冷凍機室

DGFO-

軽油タンクエ

04

リア

無

有

油内包機器
名称

耐震
ｸﾗｽ

RIP-MG セット(A)(B)C

HNCW 補助冷凍機

C

HNCW 補助ポン
プ

C

7 号炉軽油タン
ク(A)(B)

S

油の種類

※2

タービン
32
日立ターボ
冷凍機油
68N
タービン
46
軽油

内包量

堰容量

(L)

(L)

名称

耐震
ｸﾗｽ

208 以上1500/台42681

MG セット室送
風機

C

243

160/台

Rw 電気品区域
送排風機

C

Rw 電気品区域
送排風機

C

自然換気（屋
外）

－

油の
引火点
(℃) ※318574
210 以上2.05/台45

565000/台- 8 条-別添 1-資料 1-添付 1-17 -1204000

換気設備

復水移送ポンプ堰

第１図：堰の設置状況- 8 条-別添 1-資料 1-添付 1-18 -添付資料 2

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における難燃ケーブルの使用について

添付資料 2

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における難燃ケーブルの使用について
1．はじめに
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において，「 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（ 以下「火災防護に係る審査基準」という。）の要求に基づき，「安全機能を有する構築物、系統及び機器」に使用するケーブ
ルについて，調査結果を以下に示す。
2．難燃ケーブルの要求事項「火災防護に係る審査基準」における難燃ケーブルの要求事項を以下に示す。

2.1 火災発生防止
2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号に掲げるとおり、不燃性材
料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし、当該構築物、系統及び機器の材料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代替材料」という。）である場合、もしくは、当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合は、
この限りではない。
(3) ケーブルは難燃ケーブルを使用すること。
（参考）「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の駆動部の潤滑油、機器躯体内部に設置される
電気配線、不燃材料の表面に塗布されるコーティング剤等、当該材料が発火した場合においても、他の構築物、系統又は機器において火災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。

- 8 条-別添 1-資料 1-添付 2-1 -(3)難燃ケーブルについて使用するケーブルについて、「火災により着火し難く、著しい燃焼をせず、また、加熱源を除去した場合はその燃焼部が広がらない性質」を有していることが、延焼性及び自己消火性の実証試験により示されていること。
（実証試験の例）
・自己消火性の実証試験･･･UL 垂直燃焼試験
・延焼性の実証試験･･･IEEE383 または IEEE1202

3．難燃ケーブルの使用対象箇所及び確認方法
従来から，安全機能を有する構築物、系統及び機器には実用上可能な限り難燃ケーブルの使用を要求してきている。
「火災防護に係る審査基準」では，難燃ケーブルの使用にあたり，自己消火性の実証試験（UL 垂直燃焼試験）等による確認が追加されたことから，以下のフローに基づき対象箇所を選定し，ケーブル使用状況及び試験状況について調査，確認を行った。
なお，ケーブルの試験方法及び試験結果については，資料４「安全機能を有する機器に使用するケーブルの難燃性について」に示す。

- 8 条-別添 1-資料 1-添付 2-2 -「原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な機器」
or「放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機器」

No

対象外

Yes
絶縁体・シースの組合せごとにリスト化｢要求試験合格品か｣・UL 垂直燃焼試験
・IEEE383 or IEEE1202

Yes

No

「代替材料の使用が技術上」
困難か」

No

Yes

「他の安全機能を有する構築，系統及び機器に対して，火災の発生を防止するための措置を講じている
か」

No

Yes

①「使用可」
難燃ケーブル②「使用可」
難燃同等ケーブル- 8 条-別添 1-資料 1-添付 2-3 -「使用不可」
ケーブル取替え

4．ケーブルの難燃性適合状況
安全機能を有する構築物、系統及び機器に使用するケーブルについて，絶縁体とシースの組合せごとにリスト化を行い，それぞれについて調査を行った。
第１表にケーブルの難燃性適合状況を示す。
第１表：ケーブルの難燃性適合状況

区分

No.
1

高圧
ケーブル

IEEE383
orIEEE1202

フロー
結果

難燃ビニル

○

○

①

○

○

①

○

○

①

○

○

①

○

○

①

○

○

①

○ ※2

○

①

○

○

①

○

○

①

○

○

①

○

―

②

○

―

②

○

―

②

○

○

①

○

○

①

○

○

①

○

○

①

難燃 EP ゴム7

ノンハロゲン
難燃 EP ゴム8

シリコンゴム

ガラス編組

5

EP ゴム
難燃架橋
ポリエチレン
難燃架橋
ポリエチレン

難燃特殊
耐熱ビニル
難燃クロロ
10
ETFE ※1
プレンゴム
耐放射線性架橋
難燃架橋
11
ポリエチレン
ポリエチレン
耐放射線性架橋
難燃特殊
12
ポリエチレン
耐熱ビニル
耐放射線性架橋
難燃架橋
13
発泡ポリエチレン
ポリエチレン
耐放射線性架橋 ノンハロゲン難燃
14
発泡ポリエチレン 架橋ポリエチレン
架橋
難燃架橋
15
ポリエチレン
ポリエチレン
架橋
難燃特殊
16
ポリエチレン
耐熱ビニル
9

光ファイバ
ケーブル

UL 垂直
燃焼試験

6

4

同軸
ケーブル

架橋
ポリエチレン架橋
ポリエチレン

シース

難燃特殊
耐熱ビニル
難燃クロロ
プレンゴム
難燃特殊
耐熱ビニル
難燃架橋
ポリエチレン難燃クロロ
プレンゴム
ノンハロゲン難燃
架橋ポリエチレン

2
3

低圧
ケーブル

絶縁体

17

ETFE ※1

FRP ※3

難燃ビニル

難燃特殊
○
○
①
耐熱ビニル
※ 1：四フッ化エチレン・エチレン共重合樹脂※ 2：絶縁体については UL 垂直燃焼試験と同等の試験内容である ICEA 垂直燃焼試験に合格していること，シースについては UL 垂直燃焼試験に合格した No.14 と同じであることから，UL
垂直燃焼試験に合格したものと同等と考える※ 3：光ファイバケーブルには絶縁体がないため，中央支持材を記載
18

難燃 FRP ※3- 8 条-別添 1-資料 1-添付 2-4 -添付資料 3

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における不燃性又は難燃性の換気フィルタの使用状況について添付資料 3

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における不燃性又は難燃性の換気フィルタの使用状況について

1．不燃性又は難燃性の換気フィルタの使用状況【6 号炉】
換気空調装置
非常用ガス処理系
高圧炉心注水ポンプ室空調機
残留熱除去系ポンプ室空調機
非常用ディーゼル発電機
電気品区域給気処理装置・
非常用給気処理装置
コントロール建屋計測制御
電源盤区域給気処理装置
常用電気品室区域給気処理装置（125V 蓄電池 6A 室のみ）
熱交換器エリア
非常用給気処置装置
中央制御室再循環系

フィルタ種類（チャコールフィルタ
以外）
プレフィルタHEPA フィルタ
給気フィルタ
給気フィルタ

材質

性能

ガラス繊維
ガラス繊維
不織布
不織布

難燃性
難燃性
難燃性
難燃性

給気フィルタ

ガラス繊維

難燃性

給気フィルタ

ガラス繊維

難燃性

給気フィルタ

ガラス繊維

難燃性

給気フィルタ

ガラス繊維

難燃性

プレフィルタHEPA フィルタ

ガラス繊維
ガラス繊維

難燃性
難燃性

【7 号炉】
換気空調装置
非常用ガス処理系
高圧炉心注水ポンプ室空調機
残留熱除去系ポンプ室空調機
非常用ディーゼル発電機
電気品区域給気処理装置・
非常用給気処理装置
コントロール建屋計測制御
電源盤給気処理装置
熱交換器エリア
非常用給気処置装置
中央制御室再循環系

フィルタ種類（チャコールフィルタ
以外）
プレフィルタHEPA フィルタ
給気フィルタ
給気フィルタ

材質

性能

ガラス繊維
ガラス繊維
不織布
不織布

難燃性
難燃性
難燃性
難燃性

給気フィルタ

ガラス繊維

難燃性

給気フィルタ

ガラス繊維

難燃性

給気フィルタ

ガラス繊維

難燃性

プレフィルタHEPA フィルタ

ガラス繊維
ガラス繊維

難燃性
難燃性

- 8 条-別添 1-資料 1-添付 3-1 -2．JACA No.11A-2003 の試験概要について
JACA No.11A-2003 の難燃性確認試験については第１図の試験装置を用いて，
60 秒間供試フィルタの端部を規定の条件の炎にさらし，燃焼速度，残炎・残じん時間，溶融滴下物による発火の有無，燃焼距離を測定し，難燃性に対する評価を行うものである。

第１図：JACA No.11A-2003 試験概要図
3．JIS L 1091 の試験概要について
JIS L 1091 の難燃性確認試験については第２図の試験装置を用いて，120 秒
間供試体を規定の条件の炎にさらし，燃焼面積，残炎・残じん時間，燃焼距離を測定し，難燃性に対する評価を行うものである。

第２図：JIS L 1091 試験概要図- 8 条-別添 1-資料 1-添付 3-2 -添付資料４

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における保温材の使用状況について

添付資料４

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における保温材の使用状況について
1．はじめに
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において，「 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（ 以下「火災防護に係る審査基準」という。）の要求に基づき，「安全機能を有する構築物、系統及び機器」に使用する保温材について，不燃性材料又は難燃性材料の使用状況を確認した結果を示す。
2．要求事項
保温材については，「 火災防護に係る審査基準」の「2.1 火災発生防止」の 2.1.2に基づき実施することが要求されている。保温材の要求事項を以下に示す。

2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号に掲げるとおり、
不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし、当該構築物、系統及び機器の材料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代替材料」という。）である場合、もしくは、
当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合は、この限りではない。
(5) 保温材は金属、ロックウール又はグラスウール等、不燃性のものを使用す
ること。
（参考）
「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の駆動部の潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、不燃材料の表面に塗布されるコーティング剤等、当該材料が発火した場合においても、他の構築
物、系統又は機器において火災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。

- 8 条-別添 1-資料 1-添付 4-1 -3．保温材の不燃性材料使用状況
安全機能を有する構築物，系統及び機器に対する保温材は，「保温設計基準」
にて不燃性材料を要求している。
不燃性の保温材は，平成 12 年建設省告示第 1400 号に定められた ※１ もの，又は建築基準法の不燃材料認定品とした。
※１：＜平成 12 年建設省告示第 1400 号（不燃材料を定める件）＞
・建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 2 条第九号の規定に基づき，不燃材料を次のように定める。
・建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号）第 108 条の 2 各号（建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては，同条第一号及び第二号）に掲げる要件を満たしている建築材料は，次に定めるものとする。
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七

コンクリート
れんが
瓦
陶磁器質タイル
繊維強化セメント板
厚さが 3mm 以上のガラス繊維混入セメント板
厚さが 5mm 以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
鉄鋼
アルミニウム
金属板
ガラス
モルタル
しっくい
石
厚さが 12mm 以上のせっこうボード（ボード用原紙の厚さが 0.6mm 以下のものに限る。）
ロックウール
グラスウール板- 8 条-別添 1-資料 1-添付 4-2 -添付資料５

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における建屋内装材の不燃性について

添付資料５

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における建屋内装材の不燃性について
1．はじめに
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において安全機能を有する構築物，系
統及び機器を設置する建屋の内装材に対する不燃性材料の使用について示す。
2．要求事項
建屋内装材への不燃性材料の使用は，「 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）の「2.1
火災発生防止」の 2.1.2 に基づき実施することが要求されている。
火災防護に係る審査基準の記載を以下に示す。

2.1 火災発生防止
2.1.2 安全機能を有する構築物，系統及び機器は，以下の各号に掲げるとおり，不燃性材
料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし，当該構築物，系統及び機器の材料が，不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代替材料」という。）である場合，もしくは，当該構築物，系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって，当該構築物，系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物，系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合は，
この限りではない。
(6) 建屋内装材は，不燃性材料を使用すること。
（参考）「当該構築物，系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって，当該構築物，系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物，系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合」とは，ポンプ，弁等の駆動部の潤滑油，機器躯体内部に設置される
電気配線，不燃材料の表面に塗布されるコーティング剤等，当該材料が発火した場合においても，他の構築物，系統又は機器において火災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。

- 8 条-別添 1-資料 1-添付 5-1 -3．建屋内装材における国内規制内容
建物の天井，壁，床に使用される内装材には，出火時の急速な火災拡大を防止するための防火規制が定められている。
火災拡大には，天井材及び壁材の寄与が大きく，床材の寄与は小さいことから，国内規制では第１表のとおり「天井材及び壁材」と「床材」で規制内容が異なる。天井材及び壁材については建築基準法により，また，床材については
消防法により規制されている。
第１表：規制内容比較
建築基準法

消防法

(第 35 条の２)

(第 8 条の３)

規制の種類

内装制限

防炎規制

規制の対象

壁材，天井材

床材(じゅうたん等)

不燃材料
規制適合品の分類

準不燃材料

防炎物品

難燃材料
認定(確認)の方法

・試験による大臣認定
・仕様規定

試験による認定

4．建屋内装材の不燃性について「3. 建屋内装材における国内規制内容」を踏まえ，建築基準法における不燃
材料，準不燃材料及び消防法における防炎物品として防火性能を確認できた材料を「火災防護に係る審査基準」に適合する「不燃性材料」とする。
また，国内規定に定められる防火要求において，試験により確認できた材料
を「代替材料」と位置付ける（火災防護に係る審査基準 2.1.2 ただし書きの適用）。
なお，耐放射線性等の機能要求があり，代替材料の使用が技術上困難な場合
で，不燃材料の表面に塗布されたコーティング剤については，不燃性材料の適用外とする（火災防護に係る審査基準 2.1.2 ただし書き及び（参考）の適用）。
以上より，内装材の適合性を第１図のフローに基づき確認する。

- 8 条-別添 1-資料 1-添付 5-2 -※1:建築基準法上及び消防法上の認定品（建築基準法上の仕様規定品含む）※2:不燃性材料表面に塗布されたコーティング剤※ 3:耐放 射性 等の機 能要求 があ る不燃 性材 料に塗 布され
た

STRAT

国内規制
認定品 ※1

該当

非該当

国内試験
合格品 ※2
該当

非該当

機能要求
かつ
不燃基材 ※3

非該当

該当

ルートⅠ

不燃性材料

ルートⅡ

ルートⅢ

代替材料
（不燃性材料同等）

不燃性材料表面のコーティング剤（不燃性材料同等）

END

ルートⅣ

その他材料

剥ぎ取り、取替え

第１図：内装材の適合性判定フロー

5．内装材の認定，仕様規定の確認（ルートⅠ）
設計図書及び現地確認により，内装材における防火規制上の認定及び仕様規定への適合を確認した。
なお，中央制御室の床のタイルカーペットは，消防法施行規則第四条の三に基づき，第三者機関において防炎物品の防炎性能試験を実施し，性能を満足したものであり国が登録したものを使用している。
6．試験による内装材の適合性判定（ルートⅡ）
内装材のうち防火規制上の認定及び仕様規定への適合が確認できない材料については、建築基準法施行令第一条の六又は消防法施行令第四条の三に基づく試験により，不燃性材料の防火性能と同等以上（「代替材料」）であることを確認する。
7．不燃基材の仕様確認（ルートⅢ）
管理区域の床，壁には耐放射線性及び除染性を確保すること，非管理区域の一部の床には防塵性を確保すること，原子炉格納容器内の床，壁には耐放射線性，除染性及び耐腐食性を確保することを目的として，コーティング剤を塗布- 8 条-別添 1-資料 1-添付 5-3 -する設計としている。このコーティング剤は，旧建設省告示第 1231 号第 2 試験
又は米国 ASTM 規格 E84，建築基準法施行令第一条の六に基づく難燃性塗料であること，不燃性材料に塗布されていることを確認することで，火災防護に係る審査基準 2.1.2 の（参考）に基づく「不燃材料表面のコーティング剤は，他の構築物，系統又は機器において火災が生じるおそれが小さい」に該当することから，不燃性材料の適用外とする。
8．内装材の適合性判定結果「5.内装材の認定，仕様規定の確認」より，建屋内装材については不燃性材料であることを確認した。（第２表）
また，第２表に示す以外の内装材を設ける場合については，「6．試験による内装材の適合性判定」，「7．不燃基材の仕様確認」に基づく設計とする。
第２表：内装材 ※ 使用状況一覧
号炉

建屋

室名

部位

中央制御室

6/7

コントロール

中央制御室見学者

建屋

ｷﾞｬﾗﾘｰ室

内装仕様

壁

石綿ケイ酸カルシウム板

天井

岩綿吸音板（ロックウール）

床

タイルカーペット壁

コンクリート＋塗装仕上

天井

岩綿吸音板（ロックウール）
コンクリート＋塩ビ系タイル

床(※塩ビ系タイルは消防法で定める防炎性能試験合格のもの)

ｸﾘｰﾝｱｸｾｽ通路

壁

コンクリート＋塗装仕上

天井

岩綿吸音板（ロックウール）

床

コンクリート＋塗装仕上※塗装材については，詳細設計にて示す。

- 8 条-別添 1-資料 1-添付 5-4 -添付資料６

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉におけるディーゼル発電機の二酸化炭素消火設備の作動について添付資料６

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉におけるディーゼル発電機室等の二酸化炭素消火設備の作動について
1．はじめに
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の非常用ディーゼル発電機室・非常用
ディーゼル発電機燃料ディタンク室（以下「DG 室等」という。）の二酸化炭素
消火設備は，作業者が入室中に作動しない運用であること，実際に火災が発生した場合は迅速に消火が可能であることを以下のとおり確認した。
2．DG 室等の二酸化炭素消火設備の作動について
二酸化炭素消火設備の「自動」，「手動」の状態は，中央制御室内で確認可能な設計とする。
DG 室等については，通常の起動方式を「自動」で運用するため，入室時の人
身安全の確保の観点から DG 室等の入口扉は電磁錠とサムターン鍵による 2 種類の施錠により管理する。電磁錠は二酸化炭素消火設備の起動方式が「自動」の時に施錠され，「 手動」に切り替えることによって電磁錠が解錠される設計とし，二酸化炭素消火設備の起動方式を「自動」から「手動」に切り替えないとサム
ターン鍵を用いても DG 室等の入口扉が解錠しない設計とする。二酸化炭素消火設備の起動方式の切替え操作は，中央制御室管理の専用鍵を用いる設計とする。
また，二酸化炭素消火設備の起動方式を「手動」としているときには，中央制御室内及び現場の表示を点滅させることで，DG 室等からの退室時における「手動」から「自動」への切替え忘れ防止を図る設計とする。
万一，DG 室等の中に閉じ込められた場合は，電磁錠の解錠押釦とサムターン
鍵により内側から解錠することにより退出が可能となっている。
二酸化炭素消火設備の作動は，消防法に基づき，音響警報後の放出までに 20
秒以上の遅延装置を設置することが要求されており，DG 室等においては，二酸化炭素消火設備の現場操作箱手動・自動切替えスイッチ「自動」位置の場合，
火災検出後，23 秒後に二酸化炭素が放出される。
(1) 入室管理①運転員
・運転員が DG 室等に入室する際には，中央制御室に連絡し DG 室等入口の二酸化炭素消火設備の現場操作箱で専用鍵により起動方式を「自動」から「手動」へ切り替える。

- 8 条-別添 1-資料 1-添付 6-1 -・中央制御室の運転員は，DG 室等の二酸化炭素消火設備が「自動」から「手動」へ切り替わったことを中央制御室内の表示で確認し，ページングにより運転員に連絡する。
・運転員は，DG 室等に入室することを中央制御室に連絡した後，DG 室等入口扉をサムターン鍵により解錠し，DG 室等に入室する。
②運転員以外・運転員以外が DG 室等に入室するためには，DG 室等入口の二酸化炭素消
火設備の起動方式を「自動」から「手動」へ切り替えるよう中央制御室に依頼する。
・運転員は現場へ向かい，中央制御室に連絡し，DG 室等入口の二酸化炭素
消火設備現場操作箱で専用鍵により起動方式を「自動」から「手動」へ切り替える。
・中央制御室の運転員は，DG 室等の二酸化炭素消火設備が「自動」から「手動」へ切り替わったことを中央制御室内の表示で確認し，ページングにより運転員に連絡する。
・運転員は DG 室等入口扉をサムターン鍵により解錠し，運転員以外へ DG室等の入室を許可する。
(2) 退室管理①運転員
・運転員が DG 室等から退室する際は，DG 室等の中に人がいないことを確認した上で，DG 室等入口扉をサムターン鍵により施錠する。
・運転員は中央制御室に連絡し，DG 室等入口の二酸化炭素消火設備現場操
作箱にて専用鍵により起動方式を「手動」から「自動」へ切り替える。
・中央制御室の運転員は，DG 室等の二酸化炭素消火設備が「手動」から「自動」へ切り替わったことを中央制御室内の表示で確認し，運転員に連絡する。
②運転員以外・運転員以外が DG 室等から退室する際には，DG 室等入口の二酸化炭素消
火設備の起動方式を「手動」から「自動」へ切り替えるよう中央制御室に依頼する。
・運転員は現場へ向かい，DG 室等の中に人がいないことを確認した上で，DG 室等入口扉をサムターン鍵により施錠する。
・ 運転員は，中央制御室に連絡し，DG 室等入口の二酸化炭素消火設備の現場操作箱にて専用鍵により起動方式を「手動」から「自動」へ切り替える。

- 8 条-別添 1-資料 1-添付 6-2 -・中央制御室の運転員は，DG 室等の二酸化炭素消火設備が「手動」から「自動」へ切り替わったことを中央制御室内の表示で確認し，運転員に連絡する。

(3) 入室時に火災が発生した場合の対応
・DG 室等で,入室時に当該室で火災が発生した場合には，発見者は火災の状況を確認し，中央制御室に連絡するとともに消火器による初期消火を実施する。
・初期消火要員（運転員）が現場に急行し，初期消火活動を行い消火器による消火が難しいと判断した場合は，二酸化炭素消火設備を作動させて消火を行う。
・二酸化炭素消火設備を起動する際は，DG 室等内の全作業者を退避させ，DG室等の扉を閉じ，二酸化炭素消火設備の切替えスイッチが「手動」位置であることを確認し，起動操作を行う（起動後，警報が発報し，23 秒後に二酸化炭素の放出開始）。

- 8 条-別添 1-資料 1-添付 6-3 -3．DG 室における火災感知設備作動後の対応について
DG 室は上記のとおり入室管理を行っているが，それでも万一，室内に作業員等がいた場合の人身安全を考慮し，二酸化炭素消火設備の自動起動については
煙感知器及び熱感知器の両方の動作をもって消火する設計としている。なお，
二酸化炭素消火設備の作動は，消防法に基づき，音響警報後の放出までに 20 秒
以上の遅延装置を設置することが要求されており，DG 室等においては， 二酸化炭素消火設備現場操作箱手動・自動切替スイッチ「自動」位置の場合，火災検出後，23 秒後に二酸化炭素が放出される。
一方で，実際に火災が発生した場合には人身安全を考慮した上で迅速に消火を行うことが必要である。このため，実際の運用として，DG 室等で煙感知器又は熱感知器のいずれか一方が動作した場合には，中央制御室の操作員が現場に急行し状況を確認し，実際に火災が発生しているものの，煙感知器・熱感知器の両方が作動していないこと等によって二酸化炭素消火設備が作動していない
場合には，二酸化炭素消火設備現場操作箱手動・自動切替スイッチを「手動」
位置として，二酸化炭素現場操作内のボタンを押し，二酸化炭素消火設備を起動する。
なお，操作員が中央制御室から DG 室等に急行し二酸化炭素消火設備を起動するまでに要する時間について，中央制御室から最も離れている７号炉 DG(B)
室（第１表）に対して実際に測定したところ 5 分以内であった。したがって，
6 号及び 7 号炉の DG 室等について，5 分程度で二酸化炭素消火設備を起動可能であることを確認した。また，迅速な消火活動を可能にするため，6 号及び７号炉の DG 室等の消防活動手順を作成し，消火活動訓練を実施する。

- 8 条-別添 1-資料 1-添付 6-4 -

第１表
順路

７号炉 DG(B)室までのアクセスルート
ルート- 8 条-別添 1-資料 1-添付 6-5 -

説明

順路

ルート

- 8 条-別添 1-資料 1-添付 6-6 -

説明

順路

ルート

- 8 条-別添 1-資料 1-添付 6-7 -

説明

順路

ルート

説明

以

- 8 条-別添 1-資料 1-添付 6-8 -上添付資料７

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における消火用非常照明器具の配置図

添付資料７

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における消火用非常照明器具の配置図

1．概

要

建屋内の消火栓，消火設備現場盤の設置場所及び設置場所への経路には，移動及び消火設備の操作を行うため，現場への移動等の時間に加え，消火継続時
間 20 分を考慮して，1 時間以上の容量の蓄電池を内蔵する照明器具（以下「蓄電池内蔵型照明」という。）を設置する。
なお，火災以外の非常時も考慮し 12 時間点灯できる容量の蓄電池内蔵型照明としている。
蓄電池内蔵型照明の配置を以下に示す。

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-1-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-2-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-3-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-4-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-5-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-6-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-7-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-8-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-9-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-10-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-11-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-12-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-13-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-14-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-15-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-16-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-17-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-18-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-19-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-20-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-21-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-22-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-23-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-24-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-25-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-26-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-27-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-28-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-29-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-30-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-31-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-32-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-33-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-34-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-35-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-36-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-37-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-38-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-39-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-40-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-41-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-42-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-43-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-44-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-45-

-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-46-

蓄電池内蔵型照明

仕様

出力電圧

DC12V （内蔵電池の端子電圧による）

出力電流

DC5A

保護回路

NFB（5A）にて保護

内蔵電池

小型制御弁式鉛蓄電池（保護回路の値による）
PWL12V24（消防法蓄電池設備型式認定品）

非常照明動作時間

付属 LED 照明を 12 時間以上点灯可能

付属 LED 照明仕様

LED 消費電力：15W，LED 輝度：1150lm

入力電圧
内蔵電池充電方式

AC100V±10V
定電圧一定電流充電式

充電電圧

DC13.3V±2％

充電電流

DC4.0A±0.5A-8 条-別添 1-資料 1-添付 7-47-

添付資料８柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における中央制御室の排煙設備について

添付資料８柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における中央制御室の排煙設備について
1．はじめに「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）では，中央制御室のような運転員が常駐する火災
区域には，火災発生時の煙を排気するため排煙設備を設置することが要求されていることから，以下のとおり排煙設備を配備する。
2．要求事項
排煙設備の設置は，火災防護に係る審査基準の「2.3 火災の影響軽減」の 2.3.1に基づき実施することが要求されている。
火災防護に係る審査基準の記載を以下に示す。

2.3 火災の影響軽減
2.3.1 安全機能を有する構築物，系統及び機器の重要度に応じ，それらを設置する火災区域
又は火災区画内の火災及び隣接する火災区域又は火災区画における火災による影響に対し，以下の各号に掲げる火災の影響軽減のための対策を講じた設計であること。
(5) 電気ケーブルや引火性液体が密集する火災区域及び中央制御室のような通常運転員が駐在する火災区域では，火災発生時の煙を排気できるように排煙設備を設置すること。
なお，排気に伴い放射性物質の環境への放出を抑制する必要が生じた場合には，排気を停止できる設計であること。

－

8 条-別添 1-資料 1-添付 8-1－

3．排煙設備
中央制御室の煙を排気するため，建築基準法等に準じて排煙設備を配備する。以下に排煙設備の仕様を示す。
(1) 排煙容量
中央制御室の排煙設備は，「建築基準法施行令第百二十六条の三」に準じて，以下の排煙容量とする。
排煙容量：950m3/min
中央制御室床面積：430.5m2（防煙区画のうち床面積最大部）
建築基準法における排煙容量の算出
中央制御室防煙区画数：13 区画
最大区画床面積：430.5m2
排煙量：最大区画床面積×2m3＝430.5×2＝861m3/min【建築基準法の要求排煙容量】
120m3/min 以上で，かつ，防煙区画部分の床面積 1m2 につき 1m3（2 以上の防煙区画部分に関わる排煙機にあっては，当該防煙区画部分のうち床面積の最大のものの床面積 1m2 につき 2m3）(2) 排煙設備の使用材料
排煙設備の排煙機及びダクトは，火災時における高温の煙の排気も考慮して以下の材料を使用する。
・排煙機：鋼製
・ダクト：亜鉛鉄板(3) 起動装置
排煙設備の起動設備は，排煙設備の運転状況を確認するため，排煙設備近傍に手動起動装置を設置する。
(4) 電源排煙設備の電源は，外部電源喪失を考慮し，非常用電源から供給する。

－

8 条-別添 1-資料 1-添付 8-2－

添付資料９柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における新燃料貯蔵庫未臨界性評価について

添付資料９柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における新燃料貯蔵庫未臨界性評価について
1．燃料貯蔵上の基準
新燃料貯蔵ラックに燃料を貯蔵する場合，燃料貯蔵上の未臨界性は貯蔵燃料間の距離を確保すること及びステンレス鋼の中性子吸収効果によって保たれる。
燃料貯蔵施設は臨界未満であることが基準である。ここでは設計上の基準として，想定される厳しい状態において実効増倍率（ｋ ｅ ｆ ｆ ）は，0.95 以下とする。
なお，新燃料貯蔵ラックにおいて想定される厳しい状態は以下とする。
想定される厳しい状態
新燃料貯蔵ラック・冠水（水温 65℃）
・燃料要素がラック内で接近した状態

また，燃料貯蔵ラックの製造公差を考慮し，最も結果が厳しくなる状態で評価する。

2．解析方法
新燃料貯蔵庫に対する未臨界性の評価方法は，燃料要素及び貯蔵ラックを第１
図及び第２図に示す二次元計算セルで代表させ，二次元３群拡散コード（ＰＤＱ相当）を用いて無限増倍率ｋ ∞ 及び中性子移動面積Ｍ ２ を求める。解析では，貯蔵燃料間の距離とステンレス鋼の中性子吸収の効果が考慮されている。
次に，新燃料貯蔵庫全体の実効増倍率ｋ ｅｆ ｆ は，貯蔵庫の形状から幾何学的バ
ックリングＢｑ ２ を求め，次式により計算する。

ｋ ｅｆｆ ＝ｋ∞
１＋Ｍ ２ Ｂｑ ２

- 8 条-別添 1-資料 1-添付 9-1 -なお，二次元３群拡散コードに使用する燃料要素，冷却材，構造材等の核定数
は，核定数計算コード（GAM，THERMOS 相当）より求まる高速，中速，熱群の中性子スペクトラムを基に計算する。
また，計算に用いる燃料集合体の炉心内装荷状態での無限増倍率は，取替え燃料を含む現設計燃料集合体の新燃料を貯蔵しても十分安全側の評価を得るように
1.30 を仮定する。

3．評価結果
計算結果は次のとおりである。
想定される厳しい状態
6 号炉

新燃料貯蔵ラックｋ ｅｆｆ ＝0.92

7 号炉

新燃料貯蔵ラックｋ ｅｆｆ ＝0.89以上の計算は実際より厳しい条件で行ったものである。
すなわち，新燃料集合体の中性子無限増倍率は 1.30 と仮定しているが，実際の燃料は 1.30 以下である。
なお，新燃料貯蔵庫には，ドレン抜きが設けられており，実際に水がたまるこ
とはない。

4．結論
新燃料貯蔵ラックは上記の結果を維持できる頑丈な構造となっており，安全側の仮定で行った計算結果と合わせて考えると，未臨界性に対して十分な余裕があると考えられる。

- 8 条-別添 1-資料 1-添付 9-2 -

215

168.3
151
5.0
燃料要素

SUS304 角管

27
2 次元計算セル

第１図：6 号炉新燃料貯蔵ラック寸法図（単位：mm）- 8 条-別添 1-資料 1-添付 9-3 -

210
210
6.0

152

6.0

46

角管（SUS304TKA）

燃料集合体
152

4.5

：燃料集合体46

6.0：二次元計算セル

168.5

第２図：7 号炉新燃料貯蔵ラック寸法図（単位：mm）- 8 条-別添 1-資料 1-添付 9-4 -参考資料１

柏崎刈羽原子力発電所

6 号及び 7 号炉における潤滑油及び燃料油の引火点，室内温度及び機器運転時の温度について参考資料１

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における潤滑油及び燃料油の引火点，室内温度及び機器運転時の温度について
1．はじめに火災区域内に設置する油内包設備に使用している潤滑油及び燃料油は，その引火点が油内包機器を設置する室内よりも十分高く，機器運転時の温度よりも高いため，可燃性蒸気とならないことを以下のとおり確認した。
2．潤滑油の引火点，室内温度及び機器運転時の温度
火災区域内に設置する油内包機器に使用している潤滑油の引火点は約 212～
270℃であり，各火災区域の室内温度（空調設計上の上限値である室内設計温度：約 10～40℃）及び機器運転時の潤滑油温度（運転時の最高使用温度：約 80～83℃）に対し大きいことを確認した。
第１表に，主要な潤滑油内包機器に使用している潤滑油の引火点，室内温度及び機器運転時の温度を示す。
第１表：主要な潤滑油の引火点，室内温度及び機器運転時の温度

潤滑油品種

タービン 46
タービン 68

潤滑油内包機器

残留熱除去系ポンプ

引火点

室内温度

［℃］

［℃］

250
270

機器運転時の
潤滑油温度
［℃］

40

80

タービン 32

原子炉補機冷却水系ポンプ

240

40

80

タービン 46

原子炉補機冷却海水系ポンプ

250

40

80

ディーゼル機関用油

非常用ディーゼル発電機

262

40

83

タービン 68

空調用冷凍機

212

40

80

3．燃料油の引火点及び室内温度
火災区域内にて使用する燃料油である軽油の引火点は約 45℃であり，プラン
ト通常運転時の非常用ディーゼル発電機室の室内設計温度である 40℃に対し大きいことを確認した。なお，設計温度近くまで温度上昇した際には，非常用空調の予備機が起動し，45℃を超えないよう設計されている。

- 8 条-別添 1-資料 1-参考 1-1 -参考資料２

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における火災区域又は火災区画に設置するガスボンベについて

参考資料２

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における火災区域又は火災区画に設置するガスボンベについて

発火性又は引火性の気体であるガスボンベの使用状況を確認するために，火災区域に設置するガスボンベを抽出した。第１，２表に設置状況を示す。
第１表：火災区域に設置されるガスボンベについて（6 号炉）
容量

本数

（ｌ）

（本）

水素ガスボンベ47

1

格納容器内雰囲気モニタ(A)校正用

水素ガスボンベ47

1

格納容器内雰囲気モニタ(B)校正用

火災区域

ボンベ種類

原子炉建屋
原子炉建屋

用途

第２表：火災区域に設置されるガスボンベについて（7 号炉）
容量

本数

（ｌ）

（本）

水素ガスボンベ47

1

格納容器内雰囲気モニタ(A)校正用

水素ガスボンベ47

1

格納容器内雰囲気モニタ(B)校正用

火災区域

ボンベ種類

原子炉建屋
原子炉建屋

用途

火災区域に設置するガスボンベとしては，空気，窒素，水素，酸素，二酸化炭素ガスボンベ等があるが，発火性又は引火性の気体としては，水素ガスのみであることを確認した。

- 8 条-別添 1-資料 1-参考 2-1 -参考資料３

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における重要度の特に高い安全機能を有する系統の火災防護参考資料３

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における重要度の特に高い安全機能を有する系統の火災防護
1．概 要「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」（以下「設置許可基準規則」という。）第十二条第２項にて，安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するものに対して独立性の確保を要求している。
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するものが火災に対して独立性を有していることを以下に示す。

1.1．基本事項［要求事項］
実用発電用原子炉及びその付属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（安全施設）
第十二条
２

安全機能を有する系統のうち、安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するもの

は、当該系統を構成する機械又は器具の単一故障（単一の原因によって一つの機械又は器具が所定の安全機能を失うこと（従属要因による多重故障を含む。）をいう。以下同じ。）
が発生した場合であって、外部電源が利用できない場合においても機能できるよう、当該系統を構成する機械又は器具の機能、構造及び動作原理を考慮して、多重性又は多様性を確保し、及び独立性を確保するものでなければならない。

火災を機械又は器具等の単一故障の一つの事象とみなし，安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するものを火災から防護することを目的として，火災の発生防止対策を行うとともに，火災の感知及び消火，並びに火災の影響軽減
を適切に組み合わせた，火災防護対策を講じる。

- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-1 -(1)重要度が特に高い安全機能を有するもの
設置許可基準規則の解釈にて，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」に基づき，安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するものの機能が示されており，当該機能を有する構築物，系統及び機器を「安全機能を有する電気・機械装置の重要度分類指針 JEAG 4612-2010」より抽出
し，第１表に示す。

- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-2 -第１表：重要度が特に高い安全機能を有するもの
実用発電用原子炉及びその付属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈

原子炉
の安全
停止
機能

放射性
物質
貯蔵等
の機能

防護
対策
必要
機器

○

－

×

○

－

×

○

－

×

○

－

×

○

－

○

○

－

○

○

－

○

○

－

○

○

－

○

自動減圧系（逃がし安全弁）

○

－

○

非常用ガス処理系

－

○

○ ※1

－

○

×

－

○

×

－

○

○

○

－

○

○

－

○

○

－

○

○
○
○
○

－
－
－
－

○
○
○
○

○

－

×

重要度が特に高い安全機能を有するもの
JEAG 4612 2010
制御棒，制御棒案内管
制御棒駆動機構
水圧制御ユニット
制御棒
制御棒カップリング
制御棒駆動機構カップリング
制御棒駆動機構ラッチ機構
制御棒駆動機構
制御棒駆動機構ハウジング
ほう酸水注入系

原子炉の緊急停止機能

未臨界維持機能

原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能
崩壊熱除去機能原子炉停止後における除熱のための原子炉が隔離された場合の注水機能
原子炉が隔離された場合の圧力逃がし機能
原子炉内高圧時における注水機能
事故時の原子
原子炉内低圧時に炉の状態に応おける注水機能
じた炉心冷却
原子炉内高圧時にのためのおける減圧系を作動させる機能格納容器内又は放射性物質が格納容器内から漏れ出た場所の雰囲気
中の放射性物質の濃度低減機能
格納容器の冷却機能
格納容器内の可燃性ガス制御機能
非常用交流電源から非常用の負荷に対し電力を供給する機能
非常用直流電源から非常用の負荷に対し電力を供給する機能

逃がし安全弁（安全弁開機能）
残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）
原子炉隔離時冷却系
高圧炉心注水系
逃がし安全弁（手動逃がし機能）
自動減圧系（手動逃がし機能）
原子炉隔離時冷却系
高圧炉心注水系
残留熱除去系（低圧注水モード）
高圧炉心注水系

残留熱除去系（原子炉格納容器
スプレイ冷却モード）
可燃性ガス濃度制御系
残留熱除去系（再結合装置への冷却水供給を司る部分）
非常用所内電源系（ディーゼル
機関等）
直流電源系

非常用の直流電源機能
非常用の計測制御用直流電源機能
補機冷却機能冷却用海水供給機能

非常用所内電源系（ディーゼル
機関等）
直流電源系
計測制御電源系
原子炉補機冷却水系
原子炉補機冷却海水系

原子炉制御室非常用換気空調機能

中央制御室換気空調系

非常用の交流電源機能- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-3 -実用発電用原子炉及びその付属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈
圧縮空気供給機能
原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管の隔離機能
原子炉格納容器バウンダリを構成する配管の隔離機能
原子炉停止系に対する作動信号（常用系として作動させるものを除く）の発生機能

工学的安全施設に分類される機器
若しくは系統に対する作動信号の発生機能

事故時の原子炉の停止状態の把握
機能
事故時の炉心冷却状態の把握機能

事故時の放射能閉じ込め状態の把握機能

事故時のプラント操作のための情報の把握機能重要度が特に高い安全機能を有するもの
JEAG 4612 2010
逃がし安全弁（駆動用窒素源）
自動減圧系（駆動用窒素源）
主蒸気隔離弁駆動用窒素源
原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器（隔離弁）
原子炉格納容器隔離弁及び格納容器バウンダリ配管
原子炉緊急停止の安全保護回路
非常用炉心冷却系作動の安全保
護回路
主蒸気隔離の安全保護回路
原子炉格納容器隔離の安全保護
回路
非常用ガス処理系の安全保護回路
中性子束（起動領域モニタ）
原子炉スクラム用電磁弁接触器
の状態
制御棒位置
原子炉水位（広帯域，燃料域）
原子炉圧力
原子炉格納容器圧力
サプレッション・チェンバ・プー
ル水温度
原子炉格納容器エリア放射線量率[低温停止への移行]
原子炉圧力
原子炉水位（広帯域）[ドライウェルスプレイ]
原子炉水位（広帯域，燃料域）
原子炉格納容器圧力
サプレッション・チェンバ・プー
ル水温度[サプレッション・チェンバ・プ
ール冷却]
原子炉水位（広帯域，燃料域）
サプレッション・チェンバ・プー
ル水温度[可燃性ガス濃度制御系起動]
原子炉格納容器水素濃度
原子炉格納容器酸素濃度
放射能監視設備

原子炉
の安全
停止
機能
○
○
－

放射性
物質
貯蔵等
の機能
－
－

防護
対策
必要
機器
×
×
×

○

－

○

－

○

×

○

－

○ ※2

○

－

○ ※2

－

○

×

－

○

○ ※1,※2

○

－

○

○

－

×

○

－

○

○

－

○

○

－

○

－

○

○ ※1

○：火災防護に係る審査基準に基づく防護対策が必要な機器☓：火災防護対象系統の機器ではあるが，火災によっても原子炉の安全機能に影響を及ぼさないため追加の防護対策が不要な機器※1：放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する火災防護対象機器のため，火災の影響軽減対策として区分分離を実施していないもの※2：機能要求時に火災によって機能喪失させないように火災区域及び火災区画の分離を実施しているもの- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-4 -

(2)各設備の火災防護に関する独立性について
第１表に示す対象機器については，８条-別添 1-資料１～９に示すように，重要度と火災影響の有無を考慮して，火災の発生防止対策，火災の感知及び消火対策，並びに火災の影響軽減対策のそれぞれを講じ，火災防護に係る審査基準への適合を図っている。そのため，ここでは資料２及び９にて個別に評価した結果，追加の火災防護対策が不要な構造物，系統及び機器，及び火災防護対象機器として追加の火災防護対策を必要としているものの当該系統について火災防護上の区分分離を行っていないもの等に対する火災防護対策を以下に示す。
① 原子炉の緊急停止機能
重要度分類指針によると，原子炉の緊急停止機能に該当する系統は「制御棒，制御棒案内管，制御棒駆動機構，水圧制御ユニット」である。
制御棒は 205 本，制御棒駆動機構は 205 体，制御棒を動作させる水圧制
御ユニットは全 103 基（水圧制御ユニット１基に対し制御棒２本が動作（１基だけ制御棒１本を動作させるものがある））設置されている。
水圧制御ユニットは当該ユニットが動作させる制御棒とのみ接続しており，ユニット毎に分離している。また，制御棒駆動機構は１本の制御棒に対して１体ずつ設けられており，他の制御棒駆動機構との接続箇所はない。
さらに，スクラム動作を行うためのスクラム弁，及びスクラムパイロット
弁は各水圧制御ユニットに個別に設けられている。(第１図)
これら原子炉の緊急停止機能を有する構築物，系統及び機器のうち，制御棒，制御棒案内管については，原子炉内に設置されており，不燃性材料で構成されていることから，火災により本機能に影響が及ぶおそれはない。
また，水圧制御ユニットについては，フェイルセーフ設計となっており，
火災によって電磁弁のケーブルが損傷した場合，あるいはスクラム弁・ス
クラムパイロット弁のダイヤフラム等が機能喪失した場合も，スクラム弁が「開」動作しスクラムすることから，火災により本機能に影響が及ぶおそれはない。さらに，万一，火災によってケーブルが損傷し，すべての電磁弁が無励磁とならない場合においても，電磁弁の電源を OFF とすることによってスクラム弁を「開」動作しスクラムさせることができる。
以上より，本機能は火災によって影響を受けないことから，火災が発生した場合でも，独立した複数個の機能を有していると考える。

- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-5 -

第１図：原子炉の緊急停止機能の概要- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-6 -② 未臨界維持機能
重要度分類指針によると，未臨界維持機能は「制御棒，制御棒カップリ
ング，制御棒駆動機構カップリング，制御棒駆動機構ラッチ機構，制御棒
駆動機構，制御棒駆動機構ハウジング，ほう酸水注入系」である。
制御棒は内部に固体状のボロンカーバイドが充填されており，中性子を吸収する構造となっている。原子炉スクラムにより挿入された制御棒は，ラッチ機構により機械的に全挿入位置に保持される。
一方，ほう酸水注入系は，制御棒の後備設備として，五ほう酸ナトリウ
ム水溶液を高圧ポンプにより原子炉内に注入し，五ほう酸ナトリウム水溶
液が原子炉内全域に行き渡ることにより中性子を吸収する構造となっている。(第２図)これら未臨界維持機能を有する構築物，系統及び機器のうち，制御棒，
制御棒カップリング，制御棒駆動機構カップリング，制御棒駆動機構ラッチ機構，制御棒駆動機構，制御棒駆動機構ハウジングについては，原子炉内又は格納容器内に設置されており，不燃性材料で構成されていることから，火災により本機能に影響が及ぶおそれはない。
また，ほう酸水注入系についてはに設置されており，未臨界維持機能として同等の機能を有している制御棒駆動機構（水圧制御ユ
ニットはに設置，制御棒駆動機構は原子炉格納容器内に設置）と位置的分散を図り，火災に対する影響軽減対策を実施している。
(第３図)加えて，「原子力発電所の火災防護規程 JEAC 4626-2010」に基づき，発生防止対策として過電流による過熱防止対策を講じているとともに，感知・消火対策としてほう酸水注入系に対して異なる２種類の感知器，局所固定式消火設備を設置している。
さらに，異なる区分のケーブル等については，IEEE384 に準じて，離隔，バリア又はケーブルトレイカバーあるいは電線管の使用等により分離している。
以上より，火災によって「制御棒，制御棒カップリング，制御棒駆動機
構カップリング」及び「ほう酸水注入系」の独立した２種類の系統が同時に喪失することはなく，本機能は独立性を有していると考える。

- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-7 -

MO

MO

MO
高圧炉心注水系

ほう酸水注入系
貯蔵タンク（１００％×１基）

MO

ほう酸水注入系

計装空気系

原子炉
緊急
停止系

FO
スクラムパイロット弁

スクラム弁

水圧制御ユニット（全１０３基）

第２図：未臨界維持機能の概要- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-8 -

窒素容器

区分Ⅲ電源供給

スクラムパイロット弁

アキュムレータ

区分Ⅱ電源供給

FO
スクラム弁

計装空気系

窒素容器

区分Ⅰ電源供給

原子炉
緊急
停止系

アキュムレータ

制御棒駆動機構（全２０５体）MO

ほう酸水注入系ポンプ（１００％×２台）

制御棒（全２０５本）第３図：ほう酸水注入系と水圧制御ユニットの配置- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-9 -③ 原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能
重要度分類指針によると，原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機
能は「逃がし安全弁（安全弁開機能）」である。
逃がし安全弁（安全弁開機能）は 18 弁あり，各弁に対して個別に駆動用バネが設置されている。(第４図)
当該設備は格納容器内に設置されており，不燃性材料で構成されているため，火災により本機能に影響が及ぶおそれはない。
以上より，本機能は火災によって影響を受けないことから，独立した
複数個の機能を有していると考える。
区分Ⅰより電源供給

NO

NO

NO

NO

NO
A

（自動減圧系）（自動減圧系）（自動減圧系）

原子炉圧力容器

NO

NO

NO

NO
B

（自動減圧系）（自動減圧系）

NO

NO

C（自動減圧系）

電磁弁

NO

NO

NO

NO

アキュムレータNO

アキュムレータ

電磁弁

アキュムレータ

アキュムレータ

区分Ⅱより電源供給

電磁弁

NO

D

（自動減圧系）（自動減圧系）

第４図：原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能の概要- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-10 -

電磁弁

NO

④ 格納容器内又は放射性物質が格納容器内から漏れ出た場所の雰囲気中の放射性物質の濃度低減機能
重要度分類指針によると，格納容器内又は放射性物質が格納容器内から漏れ出た場所の雰囲気中の放射性物質の濃度低減機能は「非常用ガス処理系」である。（第５図）
非常用ガス処理系の構築物，系統及び機器は，同一機能を有する２系統に対して，火災防護に係る審査基準に基づき発生防止対策として過電流による過熱防止対策，主要な構造材への不燃性材料の使用，難燃ケー
ブルの使用，不燃性内装材の使用等の対策を講じていることから，これらの機器から火災が発生するおそれは小さい。また，感知・消火対策として異なる２種類の感知器及び自動起動の固定式ガス消火設備を設置していることから，これらの機器を設置する場所で火災が発生しても影響が及ぶおそれは小さい。
さらに，非常用ガス処理系の排風機及び乾燥装置，SGTS 室空調機については，一方の区分で火災が発生した場合でも，火災を感知し消火するまでもう一方の区分に影響を及ぼさないよう，第６図に示すとおり，非常用ガス処理系排風機及び乾燥装置，SGTS 室空調機を 1 時間以上の耐火性能を有する隔壁等で隔離する。
隔壁については基準地震動に対して機能維持が可能な設計とし，干渉物等により設置不可能な部分を除き対象となる設備を最大限分離するよう設置する。なお，干渉物等が存在しない箇所については第７図のとおり，火災影響評価に従って FDTs 評価 ※ によって求めた火災影響範囲を下回らない隔壁高さ及び幅であることを確認する。
（7 号炉の例を第 2 表に示す）
※FDT s による火災影響評価では，以下の条件で評価を行う。
・考慮する可燃物については，火災影響評価等の結果から機器から漏えいした潤滑油（グリース），現場盤，ケーブルトレイを選定（第 6図）。
・電線管については基本埋設されており一部の露出部も不燃材にて閉塞され，かつ難燃ケーブルを用いており IEEE384 に基づく離隔がなされているため，火災が継続し他区分に影響を及ぼすことは考えにくいことから評価上の火災源からは除く。ただし，分離対象機器に関する異区分の露出電線管が同時に火災影響範囲に含まれる場合は，影響を受けないよう対策を施すものとする
・潤滑油の漏えいについては常に状態を監視しており，複数個所からの大規模漏えいは考えにくいこと，潤滑油は軸受部等の閉塞した空間に収められており，仮に引火したとしても継続した火災は考えに- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-11 -くいことから，機器の部位における最大保有箇所の 10%漏えいを仮定する。
一方，非常用ガス処理系のケーブルについては，当該火災区域内で異なる区分毎に電線管に布設する設計としており，他の区分のケーブルと分離している。また，電動弁については，駆動部の潤滑油（グリース）
等は金属に覆われていること，空気作動弁も金属に覆われていることか
ら，発火した場合においても他の構築物，系統及び機器において火災を生じさせるおそれは小さいが，万一，火災によって電動駆動機能が喪失した場合でも，当該弁を手動操作することで非常用ガス処理系の機能を維持することができる。空気作動弁についてはフェイルセーフ設計となっており，火災によって空気作動弁の電磁弁のケーブルが損傷した場合，空気作動弁が「開」動作することから，火災により非常用ガス処理系の機能に影響が及ぶおそれはない。万一，火災によってケーブルが損傷し，電磁弁が無励磁とならない場合においても，電磁弁の電源を OFF とすることによって空気作動弁を「開」動作させることができる。
なお，単一設計である静的機器の一部（配管の一部，フィルタユニット）について，フィルタは温度監視しており発火点より十分低い温度で維持していること（フィルタ通常温度：約 70～80℃，フィルタ発火
点：約 330℃），万一フィルタ温度が上昇した場合は中央制御室に警報が発報すること（警報設定値：6 号炉 124℃，7 号炉 155℃），配管は金属等の不燃性材料で構成されていること，フィルタは不燃性材料で構成された筐体内に設置されていることから，火災が発生するおそれはない。
以上より，火災によって非常用ガス処理系は機能喪失することはない。

- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-12 -第 2 表：対象機器に関する火災高さと隔壁の干渉状況（K7） ※1
評価対象機器

機 器 の
高さ(m)

火源高
さ(m)

可燃物
(内包量)

漏えい火災の
火炎高さ

※2

(m)

非常用ガス処
理系排風機
乾燥装置

SGTS 室空調機※1：K6 については詳細設計にて示す。
※2：Thomas の式と Heskestad の式の内，大きな値を記載。
※3：可燃物を含まないが，分離のため機器高さ以上を確保。
※4：干渉物の想定はなし。

- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-13 -

火源＋火炎

推定設置可

高さ(m)

能高さ(m)

- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-14 FO

AO

FO
MO

MO

スペースヒータ（※２）

原子炉・タービン区域
換気空調系へ

区分Ⅱ より電源供給

区分Ⅰ より電源供給

主排気筒へ

よう素用チャコール・フィルタ

高性能粒子フィルタ

プレフィルタ

排気ファン

ドレンライン（※３）

パージ用ファン

MO

MO

加熱コイル
（※１）

第５図：非常用ガス処理系の概要図，（※１）ＳＧＴＳ乾燥装置（湿分除去装置、加熱コイル）は１００％×２系列，（※２）スペースヒータは１００％×２系列（よう素用チャコール・フィルタの上流及び下流に２式、合計４個）（※３）乾燥装置ドレンラインは，A系及びB系で独立配管によりファンネルへドレン水を移送するため，ドレン配管閉塞により乾燥装置が同時に機能喪失することはない。

サプレッション・
チェンバ

原子炉
圧力
容器

ドライウェル

原子炉区域
運転階

AO

湿分除去装置（※１）

第 6-1 図：非常用ガス処理系の配置（6 号炉）- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-15 -第 6-2 図：非常用ガス処理系の配置（7 号炉）- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-16 -，，輻射影響範囲第７図：1 時間以上の耐火性能を有する隔壁の概要- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-17 -⑤ 格納容器の冷却機能
重要度分類指針によると，格納容器の冷却機能は「残留熱除去系（原子炉格納容器スプレイ冷却モード）」である。
格納容器スプレイ冷却系（残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード））は２系統あり，それぞれの系統を用いて格納容器スプレイ冷却が可能である。（第８図）
これら格納容器の冷却機能を有する構築物，系統及び機器は，同一機能を有する２系統に対して，火災防護に係る審査基準に基づき発生防止対策として潤滑油の漏えい防止・拡大防止対策，過電流による過熱防止
対策，主要な構造材への不燃性材料の使用，難燃ケーブルの使用，不燃性内装材の使用等の対策を講じていることから，これらの機器から火災が発生するおそれは小さい。また，感知・消火対策として異なる２種類の感知器，固定式ガス消火設備を設置していることから，これらの機器を設置する場所で火災が発生しても影響が及ぶおそれは小さい。
さらに，残留熱除去系（原子炉格納容器スプレイモード）の２系統は，それぞれ別の部屋に設置しており位置的分散を図っている。（第９図）
なお，単一設計であるスプレイ管（ドライウェル，サプレッション・チェンバ）については，原子炉内及び格納容器内に設置されており，不燃性材料で構成されていることから，火災により当該スプレイ管の機能に影響が及ぶおそれはない。
以上より，火災によって格納容器スプレイ冷却系２系統は同時に喪失することはなく，本機能は独立性を有していると考える。

- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-18 -RCW系※

MO

MO

MO

MO

MO

MO

- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-19 AO

MO

MO

給水系から

使用済燃料
プールへ

RCW系※

RCW系※
残留熱除去系
熱交換器(C)

MO

残留熱除去系
熱交換器(A)

MO

MO

MO
MO
MO

MO
MO

MO

MO

第８図：格納容器の冷却機能の概要図

MO

MO

MO

残留熱除去系ポンプ(A)

RCW系※

MO

MO
残留熱除去系ポンプ(C)

MO

MO

AO

MO

MO

MO

RCW系※

残留熱除去系
ポンプ(B)

MO

サプレッション・チェンバ

MO

MO

AO

原子炉格納容器

MO

残留熱除去系
熱交換器(B)

MO

AO

※

RCW系

MO

MO

MO

原子炉圧力容器

MO

MO

MO

ドライウェルMO※RCW系：原子炉補機冷却水系

タイライン

区分Ⅲ より電源供給

区分Ⅱ より電源供給

区分Ⅰ より電源供給

原子炉停止時冷却モード

スキマサージタンクから

第９図：格納容器スプレイ系の配置- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-20 -⑥ 格納容器内の可燃性ガス制御機能
重要度分類指針によると，格納容器内の可燃性ガス制御機能は「可燃性ガス濃度制御系及び残留熱除去系（再結合装置への冷却水供給を司る部分）」である。
可燃性ガス濃度制御系及び残留熱除去系（再結合装置への冷却水供給を司る部分）はそれぞれ２系統あり，それぞれの系統を用いて格納容器
内の可燃性ガス制御が可能である。（第 10 図）
これら格納容器の可燃性ガスを制御する機能を有する構築物，系統及び機器のうち残留熱除去系については，同一機能を有する２系統に対して，火災防護に係る審査基準に基づく火災の影響軽減対策として 3 時間
以上の耐火性能を有する隔壁により区分分離する設計としている。
一方，可燃性ガス濃度制御系については，同一機能を有する２系統に対して，火災防護に係る審査基準に基づき発生防止対策として過電流による過熱防止対策，主要な構造材への不燃性材料の使用，難燃ケーブルの使用，不燃性内装材の使用等の対策を講じていることから，これらの機器から火災が発生するおそれは小さい。また，感知・消火対策として異なる２種類の感知器及び自動起動の固定式ガス消火設備を設置していることから，これらの機器を設置する場所で火災が発生しても影響が及
ぶおそれは小さい。
さらに，可燃性ガス濃度制御系のブロワ，加熱器，再結合装置等については，一方の区分で火災が発生した場合でも，火災を感知し消火するまでもう一方の区分に影響を及ぼさないよう，第 11 図に示すとおり，ブロワ，加熱器，再結合装置等を 1 時間以上の耐火性能を有する隔壁等で分離する。隔壁については Ss 機能維持を図るものとし，干渉物等により設置不可能な部分を除き対象となる設備を最大限分離するよう設置する。
なお，干渉物等が存在しない箇所については第７図のとおり，火災影響評価に従って FDT s 評価 ※ によって求めた火災影響範囲を下回らない隔壁
高さ及び幅であることを確認する。（7 号炉の例を第 3 表に示す）※FDT s による火災影響評価では，以下の条件で評価を行う。
・考慮する可燃物については，火災影響評価等の結果から機器から漏えいした潤滑油（グリース），現場盤，ケーブルトレイを選定（第 11図）。
・電線管については基本埋設されており一部の露出部も不燃材にて閉塞され，かつ難燃ケーブルを用いており IEEE384 に基づく離隔がなされているため，火災が継続し他区分に影響を及ぼすことは考えにくいことから評価上の火災源からは除く。ただし，分離対象機器に- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-21 -関する異区分の露出電線管が同時に火災影響範囲に含まれる場合は，影響を受けないよう対策を施すものとする。
・潤滑油の漏えいについては常に状態を監視しており，複数個所からの大規模漏えいは考えにくいこと，潤滑油は軸受部等の閉塞した空間に収められており，仮に引火したとしても継続した火災は考えにくいことから，機器の部位における最大保有箇所の 10%漏えいを仮定する。
一方，可燃性ガス濃度制御系のケーブルについては，可燃性ガス濃度制御系設置エリアで異なる区分毎に電線管に布設する設計としており，他の区分のケーブルと分離している。また，電動弁については，駆動部の潤滑油（グリース）等は金属に覆われていることから，発火した場合においても他の構築物，系統又は機器において火災を生じさせるおそれは小さいが，万一，火災によって電動駆動機能が喪失した場合でも，当該弁を手動操作することで可燃性ガス濃度制御系の機能を維持することができる。
以上より，火災によってこれら２系統は同時に喪失することはなく，本機能は独立性を有していると考える。

- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-22 -第 3 表：対象機器に関する火災高さと隔壁の干渉状況（K7） ※1
評価対象機器

機 器 の

火源高

可燃物

漏えい火災の

火源＋火炎

推定設置可

高さ(m)

さ(m)

(内包量)

火炎高さ ※2 (m)

高さ(m)

能高さ(m)

可燃性ガス濃度制御系再結合装置※1：K6 については詳細設計にて示す。
※2：Thomas の式と Heskestad の式の内，大きな値を記載。

区分Ⅰより電源供給

MO

加熱器

区分Ⅱより電源供給
MO

セパレータ

ブロワ
再結合器

冷却器

ドライウェル
残留熱除去系＜冷却水＞
原子炉
圧力
容器

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

可搬式再結合装置

加熱器

MO

MO

サプレッション・チェンバMO

再結合装置（Ｂ）

セパレータ

ブロワ
再結合器

冷却器

残留熱除去系＜冷却水＞

第 10 図：可燃性ガス濃度制御系の概要- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-23 -再結合装置（Ａ）
可搬式再結合装置

第 11-1 図：可燃性ガス濃度制御系の配置（6 号炉）- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-24 -第 11-2 図：可燃性ガス濃度制御系の配置（7 号炉）- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-25 -⑦ 原子炉制御室非常用換気空調機能
重要度分類指針によると，原子炉制御室非常用換気空調機能は「中央制御室非常用換気空調系」である。
中央制御室非常用換気空調系については，同一機能を有する２系統の中央制御室送・排風機，再循環送風機に対して，火災防護に係る審査基準に基づき発生防止対策として過電流による過熱防止対策，主要な構造材への不燃性材料の使用，難燃ケーブルの使用，不燃性内装材の使用等の対策を講じていることから，これらの機器から火災が発生するおそれは小さい。
また，感知・消火対策として異なる２種類の感知器及び自動起動の固定式
ガス消火設備を設置していることから，これらの機器を設置する場所で火災が発生しても影響が及ぶおそれは小さい。
さらに，中央制御室送排風機，再循環送風機については，一方の区分で火災が発生した場合でも，火災を感知し消火するまでもう一方の区分に影響を及ぼさないよう，第 12 図に示すとおり，中央制御室送排風機，再循
環送風機を 1 時間以上の耐火性能を有する隔壁等で分離する。隔壁については Ss 機能維持を図るものとし，干渉物等により設置不可能な部分を除き対象となる設備を最大限分離するように設置する。なお，干渉物等が存在しない箇所については，第 7 図のとおり，火災影響評価に従って FDTs 評
価 ※ によって求めた火災影響範囲を下回らない隔壁高さ及び幅であることを確認する。（7 号炉の例を第 4 表に示す）※FDTs による火災影響評価では，以下の条件で評価を行う。
・考慮する可燃物については，火災影響評価等の結果から機器から漏えいした潤滑油（グリース），現場盤，ケーブルトレイを選定（第 12 図）。
・ブロア電線管については基本埋設されており一部の露出部も不燃材にて閉塞され，かつ難燃ケーブルを用いており IEEE384 に基づく離隔がなされているため，火災が継続し他区分に影響を及ぼすことは考えにくいことから評価上の火災源からは除く。ただし，分離対象機器に関する異区分の露出電線管が同時に火災影響範囲に含まれる場合は，影響を受けないよう対策を施すものとする。
・潤滑油の漏えいについては巡視等で状態を監視しており，複数個所からの大規模漏えいは考えにくいこと，潤滑油は軸受部等の閉塞した空間に収められており，仮に引火したとしても継続した火災は考えにくいことから，機器の部位における最大保有箇所の 10%漏えいを仮定する。
一方，中央制御室非常用換気空調系のケーブルについては，当該火災区域内で異なる区分毎に電線管に布設する設計としており，他の区分の- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-26 -ケーブルと分離している。また，電動弁については，駆動部の潤滑油（グリース）等は金属に覆われていることから，発火した場合においても他の構築物，系統又は機器において火災を生じさせるおそれは小さいが，万一，火災によって電動駆動機能が喪失した場合でも，中央制御室の環境が維持できなくなる（環境温度が設計温度を超える）まで時間的余裕があることから，消火後に手動で操作するものとする。
なお，中央制御室非常用換気空調系は，ダクト及び再循環フィルタを異なる安全系区分で共用しているが，ダクトについては不燃性材料で構成されていること，再循環フィルタは不燃性材料で構成された筐体内に設置されているとともに，通常は閉塞されており，通気する際も中央制御室内の空気が通気するものであり，発火する要素がないことから，火災による影響が及ぶおそれはない。
以上より，火災によって中央制御室非常用換気空調系が機能喪失することはない。
第 4 表：対象機器に関する火災高さと隔壁の干渉状況（K7） ※1
評価対象機器

機 器 の
高さ(m)

火源高
さ(m)

可燃物
(内包量)

漏えい火災の
火炎高さ

※2

(m)

火源＋火炎

推定設置可能

高さ(m)

高さ(m)

中央制御室
排風機
中央制御室
再循環送風機
中央制御室
送風機※1：K6 については詳細設計にて示す。
※2：Thomas の式と Heskestad の式の内，大きな値を記載。
※3：局所的な鋼製の干渉物あり。耐火材で覆い耐火壁の一部とする方針。

- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-27 -第 12-1 図：中央制御室非常用換気空調系の配置図（6 号炉）- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-28 -第 12-2 図：中央制御室非常用換気空調系の配置図（7 号炉）- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-29 -⑧ 圧縮空気供給機能
重要度分類指針によると圧縮空気供給機能は「駆動用窒素源（逃がし
安全弁への供給，主蒸気隔離弁への供給）」である。
駆動用窒素源（アキュムレータ）はそれぞれの逃がし安全弁，主蒸気隔離弁に個別に設置されている。（第 13 図）
これら圧縮空気供給機能を有する構築物，系統及び機器のうち，逃がし安全弁の駆動用窒素源については，格納容器内に設置されており，不燃性材料で構成されているため，火災により本機能に影響が及ぶおそれはない。
主蒸気隔離弁の駆動用窒素源のうち内側隔離弁は，格納容器内に設置され，不燃性材料で構成されているため，火災により本機能に影響が及
ぶおそれはない。
主蒸気隔離弁の駆動用窒素源のうち外側隔離弁については，フェイル・
クローズ設計となっており，火災により当該弁が機能喪失すると自動で閉止する設計となっている。万一の不動作を想定しても，格納容器内側に設置する内側隔離弁で主蒸気隔離機能を確保できることから，主蒸気隔離機能が喪失することはない。
以上より，本機能は火災によって同時に全機能が喪失しないことから，火災が発生した場合でも独立した複数個の機能を有していると考える。

- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-30 -区分Ⅰより電源供給

NO

NO

NO

NO

NO
A

（自動減圧系）（自動減圧系）

NO（自動減圧系）

アキュム
レータ

NO

NO

NO

NO

（自動減圧系）（自動減圧系）

電磁弁

NO（自動減圧系）

アキュム
レータ

アキュム
レータ

NO

AO

NO
FC

主蒸気隔離弁（外側）

主蒸気隔離弁
（内側）

流量制限器

主蒸気
逃がし安全弁

アキュム
レータ

NO
FC

FC

主蒸気隔離弁（外側）

主蒸気隔離弁
（内側）

流量制限器

主蒸気
逃がし安全弁流量制限器

原子炉圧力容器

FC

AO

NO

D

アキュム
レータ

アキュム
レータ

NO

（自動減圧系）

原子炉圧力容器

NO

B

AO

NO

電磁弁

C

（自動減圧系）

電磁弁

NO

NO

アキュムレータNO

アキュムレータ

電磁弁

アキュムレータ

アキュムレータ

区分Ⅱより電源供給

主蒸気逃がし安全弁

FC

FC

主蒸気隔離弁（内側）

主蒸気隔離弁
（外側）

アキュム
レータ

アキュム
レータ

AO

NO
流量制限器

主蒸気
逃がし安全弁

FC

FC

主蒸気隔離弁（内側）

主蒸気隔離弁
（外側）

第 13 図：圧縮空気供給機能の概要- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-31 -⑨ 原子炉格納容器バウンダリを構成する配管の隔離機能
重要度分類指針によると原子炉格納容器バウンダリを構成する配管の隔離機能は「原子炉格納容器バウンダリ隔離弁」である。
原子炉格納容器バウンダリ隔離弁は，JEAC4602-2004「原子炉冷却材圧
力バウンダリ，原子炉格納容器バウンダリの範囲を定める規程」に基づき設置されており，かつ，設置許可基準規則 32 条への適合性を有している。（第 14 図）
これら原子炉格納容器バウンダリ隔離弁については，下記のいずれか
方針に基づき設置されており，バウンダリ機能は火災に対する独立性を有していると考える。
i
原子炉格納容器内外に異なる区分の電動弁又は空気作動弁を２弁設
置ii

原子炉格納容器内外で位置的分散が図られており，異なる区分のケーブル等については，IEEE384 に準じて，離隔，バリア又はケーブ
ルトレイカバーあるいは電線管の使用等により分離していること，
空気作動弁については原子炉格納容器の隔離機能を確保するためフェイル・クローズ設計，すなわち火災により当該弁が機能喪失すると自動で閉止する設計となっていることから，火災によって原子炉
格納容器内外両方の弁が同時に機能喪失することはない。
原子炉格納容器外に異なる区分の電動弁，空気作動弁又は電磁弁を２弁設置
原子炉格納容器外に設置されている異なる区分の２つの電動弁，空気作動弁又は電磁弁は，空気作動弁・電磁弁については原子炉格
納容器の隔離機能を確保するため，フェイル・クローズ設計，すな
わち火災により当該弁が機能喪失すると自動で閉止する設計となっている。万一の不動作を想定しても，これらの弁は異なる電源区分で多重化された構成となっており，かつ電源設備やケーブルはIEEE384 に準じて離隔，バリア又はケーブルトレイカバーあるいは電線管の使用等により分離していること，電磁弁の電源を OFF する
ことで隔離弁を閉止させることができる。電動弁についても，異なる区分のケーブル等は IEEE384 に準じて，離隔，バリア又はケーブ
ルトレイカバーあるいは電線管の使用等により分離している。以上
より，火災によっても多重化された空気作動弁又は電磁弁が両方とも開動作するおそれは小さく，火災によっても本機能は維持される。

- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-32 -iii 原子炉格納容器内又は外に逆止弁を設置
逆止弁は不燃性材料で構成されているため，火災により逆止弁の機能に影響が及ぶおそれはない。このため，逆止弁が設置された系
統については，火災により本機能に影響を及ぶおそれはない。
iv 原子炉格納容器外で閉ループを構成する系統
原子炉格納容器外で閉ループを構成する系統については，当該ループの配管等は不燃性材料で構成されていることから，火災により本機能に影響が及ぶおそれは小さい。
以上のことから，火災によって各ラインの配管，隔離弁が全て機能喪失することはなく，本機能は独立した２種類の機能を有している。

- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-33 -第 14 図：原子炉格納容器隔離弁の概要- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-34 -⑩ 原子炉停止系に対する作動信号（常用系として作動させるものを除く）の発生機能
重要度分類指針によると，原子炉停止系に対する作動信号（常用系として作動させるものを除く）の発生機能は「原子炉緊急停止の安全保護回路」である。（第 15 図）
原子炉停止系の安全保護回路は，火災防護に係る審査基準に基づき発生防止対策として難燃ケーブルの使用等の対策を講じているとともに，感知・消火対策として異なる２種類の感知器及び煙の充満により消火困難となる場所に固定式ガス消火設備を設置する。さらに，安全保護回路
はフェイルセーフ設計となっており，火災によって損傷した場合はトリップ信号が発生すること，万一誤動作した場合でも，安全保護回路は区分毎に IEEE384 に準じて離隔バリア又はケーブルトレイカバーあるいは電線管の使用等により分離して配置していること，現場多重伝送盤は区分ごとに位置的に分散して配置していること，中央制御室に設置するト
リップ論理回路については区分ごとに別の制御盤に設置すること，他区分で故障が発生しても影響がないよう信号の取合いは光伝送により電気的に分離していることから，火災によって複数の区分が同時に誤動作する可能性はきわめて小さい。（第 16 図）
以上より，本機能は火災によって同時に全機能が喪失しないことから，火災が発生した場合でも独立した複数個の機能を有していると考える。

- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-35 -- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-36 -

検出器

区分Ⅳ

検出器

区分Ⅲ

検出器

区分Ⅱ

検出器

区分Ⅰ

現場多重
伝送

現場多重
伝送

現場多重
伝送

現場多重
伝送

設定値
比較

設定値
比較

設定値
比較

設定値
比較

Ⅲ

Ⅳ

2 out of 4論理

トリップ論理回路

2 out of 4論理

トリップ論理回路

2 out of 4論理

トリップ論理回路

2 out of 4論理

A

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

B

Ⅳ

Ⅲ

ソレノイド
（Ｂ）

Ⅱ

盤

※グループ ２～４も同様

スクラムパイロット弁

ソレノイド
（Ａ）

Ⅳ

光伝送
メタル伝送

Ⅲ

第 15 図：原子炉緊急停止の安全保護回路の概要

Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

Ⅱ Ⅲ Ⅳ

トリップ論理回路

手動スクラムグループ １

第 16 図：原子炉緊急停止の安全保護回路に係る制御盤等の配置- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-37 -⑪ 工学的安全施設に分類される機器若しくは系統に対する作動信号の発生
機能
重要度分類指針によると，工学的安全施設に分類される機器若しくは系統に対する作動信号の発生機能は「非常用炉心冷却系作動の安全保護回路」「主蒸気隔離の安全保護回路」「原子炉格納容器隔離の安全保護回路」「非常用ガス処理系の安全保護回路」である。（第 17～20 図）
これらの安全保護回路のうち，主蒸気隔離の安全保護回路は，火災防護に係る審査基準に基づき発生防止対策として難燃ケーブルの使用等の対策を講じているとともに，感知・消火対策として異なる２種類の感知器及び煙の充満により消火困難となる場所に固定式ガス消火設備を設置する。さらに，安全保護回路はフェイルセーフ設計となっており，火災によって損傷した場合はトリップ信号が発生すること，万一，誤動作した場合でも，安全保護回路は区分毎に IEEE384 に準じて離隔バリア又はケーブルトレイカバーあるいは電線管の使用等により分離して配置していること，現場多重伝送盤は区分ごとに位置的に分散して配置している
こと，中央制御室に設置するトリップ論理回路については区分ごとに別の制御盤に設置すること，他区分で故障が発生しても影響がないよう信号の取合いは光伝送により電気的に分離していることから，火災によって複数の区分が同時に誤動作する可能性はきわめて小さい。(第 21 図)
一方，非常用炉心冷却系作動の安全保護回路，原子炉格納容器隔離の
安全保護回路，非常用ガス処理系の安全保護回路は，火災防護に係る審査基準に基づき発生防止対策として難燃ケーブルの使用等の対策を講じているとともに，感知・消火対策として異なる２種類の感知器及び煙の充満により消火困難となる場所に固定式ガス消火設備を設置する。さらに，安全保護回路は区分ごとに IEEE384 に準じて離隔バリア又はケーブ
ルトレイカバーあるいは電線管の使用等により分離して配置していること，現場多重伝送盤は区分ごとに位置的に分散して配置していること，
中央制御室に設置する作動回路・トリップ論理回路については区分ごとに別の制御盤に設置すること，他区分で故障が発生しても影響がないよ
う信号の取合いは光伝送により電気的に分離していることから，火災により４区分のうち２区分以上（非常用ガス処理系にあっては２区分のうち１区分以上）が機能を維持できる。
以上より，本機能は火災によって同時に全機能が喪失しないことから，火災が発生した場合でも独立した複数個の機能を有していると考える。

- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-38 -- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-39 -

検出器

区分Ⅳ

検出器

区分Ⅲ

検出器

区分Ⅱ

検出器

区分Ⅰ

現場多重
伝送

現場多重
伝送

現場多重
伝送

現場多重
伝送

Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

Ⅱ Ⅲ Ⅳ

2 out of 4論理

作動回路

2 out of 4論理

作動回路

2 out of 4論理

第 17 図：非常用炉心冷却系作動の安全保護回路の概要図

設定値
比較

設定値
比較

設定値
比較

設定値
比較

作動回路

・高圧炉心注水系（Ｃ）
・低圧注水系（Ｃ）

盤

光伝送
メタル伝送

非常用炉心冷却系 作動信号

・高圧炉心注水系（Ｂ）
・低圧注水系（Ｂ）
・自動減圧系（Ｂ）

非常用炉心冷却系 作動信号

・原子炉隔離時冷却系
・低圧注水系（Ａ）
・自動減圧系（Ａ）

非常用炉心冷却系 作動信号

- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-40 -

検出器

区分Ⅳ

検出器

区分Ⅲ

検出器

区分Ⅱ

検出器

区分Ⅰ

現場多重
伝送

現場多重
伝送

現場多重
伝送

現場多重
伝送

設定値
比較

設定値
比較

設定値
比較

設定値
比較

Ⅳ

2 out of 4論理

トリップ論理回路

2 out of 4論理

トリップ論理回路

2 out of 4論理

トリップ論理回路

2 out of 4論理

第 18 図：主蒸気隔離の安全保護回路の概要図

Ⅱ
Ⅲ

Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

Ⅱ Ⅲ Ⅳ

トリップ論理回路Ⅱ

電磁弁（Ａ）
ソレノイド

Ⅳ

Ⅰ

B

Ⅳ

Ⅱ

電磁弁（Ｂ）
ソレノイド

Ⅲ

盤

メタル伝送

光伝送

※主蒸気外側隔離弁（Ｂ）～（Ｄ），
内側隔離弁（Ａ）～（Ｄ）も同様

A

Ⅲ

Ⅰ

主蒸気外側隔離弁（Ａ)- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-41 -

検出器

区分Ⅳ

検出器

区分Ⅲ

検出器

区分Ⅱ

検出器

区分Ⅰ

現場多重
伝送

現場多重
伝送

現場多重
伝送

現場多重
伝送
Ⅱ Ⅲ Ⅳ

2 out of 4論理

トリップ論理回路

2 out of 4論理

トリップ論理回路

第 19 図：原子炉格納容器隔離の安全保護回路の概要図

設定値
比較

設定値
比較

設定値
比較

設定値
比較

盤

光伝送
メタル伝送

原子炉格納容器隔離弁
閉鎖信号

原子炉格納容器隔離弁
閉鎖信号

- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-42 -

検出器

区分Ⅳ

検出器

区分Ⅲ

検出器

区分Ⅱ

検出器

区分Ⅰ

現場多重
伝送

現場多重
伝送

現場多重
伝送

現場多重
伝送
Ⅱ Ⅲ Ⅳ

2 out of 4論理

作動回路

2 out of 4論理

作動回路

第 20 図：非常用ガス処理系の安全保護回路の概要図

設定値
比較

設定値
比較

設定値
比較

設定値
比較

盤

光伝送
メタル伝送

非常用ガス処理系
起動信号

非常用ガス処理系
起動信号

第 21 図：工学的安全施設に分類される機器若しくは系統に対する作動信号の発生機能に係る制御盤等の配置- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-43 -⑫ 事故時の原子炉の停止状態の把握機能
重要度分類指針によると，事故時の原子炉の停止状態の把握機能は「事故時監視計器の一部（中性子束（起動領域モニタ），原子炉スクラム用電磁弁接触器の状態，制御棒位置）」である。（第 22 図）
これらの監視計器のうち，中性子束（起動領域モニタ）については，
火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルとして火災防護に係る審査基準に基づき発生防止対策，感知・消火対策，火災の影響軽減対策をそれぞれ実施する。
原子炉スクラム用電磁接触器の状態は，区分毎に盤筐体に収納し物理的分離を行っているとともに，ケーブルについても区分毎に IEEE384 に準じて位置的に分離して配置していることから，火災によって複数の区分が同時に機能喪失する可能性はきわめて小さい。また，制御棒位置と原子炉スクラム用電磁弁接触器の状態を監視するために必要な設備とは，物理的分離を行っている。（第 23 図）さらに，原子炉スクラム用電磁弁
接触器の状態，制御棒位置は，火災防護に係る審査基準に基づき発生防止対策として難燃ケーブルの使用等の対策を講じているとともに，感知・消火対策として消防法に基づき感知器，消火器等を設置している。
以上より，本機能は火災によって同時に全機能が喪失しないことから，火災が発生した場合でも独立した複数個の機能を有していると考える。

- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-44 -- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-45 制御棒位置
検出スイッチ（フル・イン信号）

配管ペネト
レーション

電気ペネト
レーション

計装用
空気系

空気駆動弁

及び

窒素

水

原子炉スクラム用
電磁接触器

現場盤

第 22 図：原子炉スクラム用電磁接触器の状態

原子炉圧力容器

格納容器内

表示器(大型表示盤)

表示器(大型表示盤)

表示器(主盤)【制御棒位置】

盤

光伝送
メタル伝送

【原子炉スクラム用
電磁接触器の状態】

安全保護系盤

制御棒位置の概要図

制御棒
駆動水RPS LD盤

制御棒操作
監視制御盤

中央制御室

第 23 図：原子炉スクラム用電磁接触器の状態及び制御棒位置の配置- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-46 -⑬ 事故時のプラント操作のための情報の把握機能
重要度分類指針によると，事故時のプラント操作のための情報の把握機能は「事故時監視計器の一部（原子炉圧力，原子炉水位（広帯域，燃料域），原子炉格納容器圧力，サプレッション・チェンバ・プール水温度，
原子炉格納容器水素濃度，原子炉格納容器酸素濃度，放射能監視設備）」である。
これらの監視計器のうち，事故時監視計器の一部（原子炉圧力，原子
炉水位（広帯域，燃料域），原子炉格納容器圧力，サプレッション・チェ
ンバ・プール水温度，原子炉格納容器水素濃度については，火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルとして火災防護に係る審査基準に基づき発生防止対策，感知・消火対策，火災の影響軽減対策をそれぞれ実施する。
原子炉格納容器酸素濃度，放射能監視設備（気体廃棄物処理設備エリ
ア排気モニタ）は，検出器を複数設置し，耐火壁により分離する設計とする。また，電路についても IEEE384 に準じて電線管の使用等により分離して配置していることから，火災によって複数の区分が同時に機能喪失する可能性はきわめて小さい。（第 24，25 図）さらに，火災防護に係る審査基準に基づき発生防止対策として難燃ケーブルの使用等の対策を講じている。
以上より，本機能は火災によって同時に全機能が喪失しないことから，火災が発生した場合でも独立した複数個の機能を有していると考える。

- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-47 -第 24 図：格納容器酸素濃度の配置- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-48 -第 25 図：気体廃棄物処理設備エリア排気モニタの配置- 8 条-別添 1-資料 1-参考 3-49 -参考資料４

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における水密扉の止水機能に対する火災影響について

参考資料４

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉における水密扉の止水機能に対する火災影響について
1．概要
水密扉については，溢水発生時に安全機能を有する機器を防護することを目的として設置されている。しかしながら，水密扉のパッキンが難燃性であることから，火災時には止水機能の低下のおそれがある。これに対して「火災防護に係る審査基準 2.2.3」の（参考）では火災時に考慮する消火用水供給系統からの放水による溢水が想定されることが求められているため，火災発生の状況と消火活動において放水される溢水に対して安全機能が確保されていることが必要となる。火災については単一火災と地震随伴火災が想定されることを踏まえ，水密扉が設置された箇所を整理し，安全機能への影響を評価する。
2．水密扉の設置箇所と火災発生時の影響について
水密扉については火災防護の観点からは，以下の区域の境界に設置される。
①固定式消火設備が設置された安全機能を有する火災区域②可燃物量の評価により固定式消火設備の対象から除いた安全機能を有す
る火災区域③安全機能を有しない火災区域（屋外を含む）
2.1．単一火災
単一火災においては上記のいずれの区域からも火災の発生が想定される。
対して，消火活動における消火用水供給系統からの放水による溢水に関して，
内部溢水影響評価ガイドでは，消火栓による消火活動が想定される場合について溢水を想定することとしている。①固定式消火設備を設置した火災区域の境界については，速やかに固定式消火設備により消火がなされ消火栓による消火活動は想定されない。また，②可燃物量の評価により固定式消火設備の対象から除いた安全機能を有する火災区域の境界においては，可燃物量が少量であり，いずれも金属製筐体や電線管に覆われ，大規模火災の発生や煙の大量発生が考えにくいことから，十分な量の消火器による消火活動を行う設計であるため，消火栓による消火活動は想定しない。よって，火災時においても消火水による溢水は想定されず，溢水防護への影響は生じない。これらに対して，③安全機能を有しない火災区域の境界については消火栓による- 8 条-別添 1-資料 1-参考 4-1 -消火活動が想定されることから，火災発生区域の水密扉を含めた止水機能が喪失した状態で消火活動に伴う放水による溢水と安全機能への影響の有無を評価した。評価の結果，水密扉からの消火水の溢水により安全機能へ影響を及ぼす区域はないことを確認している。
よって，以上から単一火災において消火活動時の消火水による溢水に対して水密扉の機能が要求されるものはない。
2.2．地震随伴火災
地震随伴火災としては耐震 B，C クラス機器の破損による火災が想定される。出火源となる耐震 B，C クラス機器については安全機能を有する火災区域に設置されたもののほかに安全機能を有していない火災区域に設置されたものを含めて，隣接する火災区域への温度影響を評価した上で安全機能を有す
る火災区域に対して影響を及ぼすものは耐震性を確保する設計とする。これ
により地震随伴火災の発生と隣接区域への影響を防止するとともに安全機能を有する火災区域で，万一，耐震 B，C クラス機器の破損による火災が発生した場合であっても，固定式消火設備が設置された火災区域では速やかに消火がなされること，固定式消火設備の設置対象から除いた安全機能を有する火災区域に設置された耐震 B，C クラス機器は可燃物量が少なく，消火器により速やかな消火が可能であることから，地震随伴火災により①，②に示した安
全機能を有する火災区域で水密扉の機能が喪失することはない。
よって，水密扉の防護機能並びに安全機能に影響を及ぼす地震随伴火災は生じない。
3．消火設備の破損，誤動作又は誤操作について
火災防護に係る審査基準 2.2.3 においては消火活動時の消火水の溢水のほかに消火設備の破損，誤動作又は誤操作について内部溢水影響評価ガイドに沿って評価することが求められている。内部溢水影響評価ガイドにおいては，想定破損に対して他設備の健全性を仮定していること，また，誤動作，誤操
作については消火栓の元弁が手動弁であることから現場での意図した人為的な行為を除き，原因や状況が特定されない偶発的な事象であると考えられ，これらも想定破損と同様の考え方と考えられることから，水密扉によりこれ
らの溢水から安全機能を防護可能である。なお，消火設備の破損については地震による破損も考えられるが，2.2.に示すとおり，安全機能を有する火災
区域に影響が考えられる耐震 B，C クラス機器については耐震性の確保により
地震随伴火災の発生防止を図っていることから，水密扉の防護機能は保たれ，消火水配管の破損に伴う溢水によって安全機能への影響は生じない。

- 8 条-別添 1-資料 1-参考 4-2 -4．まとめ
火災区域毎の境界の水密扉と各火災並びに溢水について，安全機能への影響の有無を以下の第１表に整理する。
水密扉については単一火災並びに地震随伴火災による火災とその際の消火活動に伴う放水による溢水に対して，安全機能を損なうものではない。
第１表：水密扉と設置状況と各火災並びに溢水に対する影響一覧
単一火災

安全機能を有しない火災区域の境界

消火設備の破損，誤
動作又は誤操作による安全機能への影響

消火水の溢水想定

水密扉の機能喪失による安全機
能への影響

水密扉の機能並びに安全機能への影響

固定式消火設備
有―溢水が想定されないことから影
響なし

低耐震クラス機器の火災発生防止による機能確保

水密扉により防護

固定式消火設備
無（消火器による対応）―

溢水が想定されないことから影
響なし

低耐震クラス機器の火災発生防止による機能確保

水密扉により防護

固定式消火設備
無有

溢水評価の結果
影響なし

低耐震クラス機器の火災発生防止による機能確保

水密扉により防護

水密扉の設置箇所

安全機能を有する火災区域の境界

地震随伴火災- 8 条-別添 1-資料 1-参考 4-3 -参考資料５

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における配管フランジパッキンの火災影響について

参考資料５

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉における配管フランジパッキンの火災影響について
1．概要
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の火災防護対象機器の選定において不燃性材料である金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等については火災によっても安全機能に影響を及ぼさないものと整理している。しかしながら，配管フランジや弁ボンネットフランジについては，漏えい防止のため不燃性ではないパッキン類が取り付けられていることから，燃焼試験により火災影響について評価を行った。
2．燃焼試験
2.1．試験体の選定
プラント内で安全機能を有する系統で使用されているパッキンについては耐熱性の高い黒鉛系のパッキン並びに補機冷却系等の一部の低温配管フランジには黒鉛系パッキンに比べ耐熱性に劣るシートパッキン，海水系の配管フランジではゴムパッキンを使用している。よって，熱影響を考慮する必要があると考えられるシートパッキン，ゴムパッキンについて以下の代表品を用
いて燃焼試験を実施する。試験に当たっては体積が小さく入熱による温度影
響を受けやすい小径配管を模擬する。
第１表：試験体とするパッキンの仕様
名称

サイズ

使用温度

厚さ

25A

-100～183℃

1.5t

25A

-30～120℃

3.0t- 8 条-別添 1-資料 1-参考 5-1 -2.2．試験方法・判定基準
試験についてはフランジ部にパッキンを取り付けた状態を模擬して，パッキンの直下からバーナーによる直接加熱を 3 時間実施する。加熱後，シート面の外観確認と燃焼によるパッキンの構成成分の酸化消失の有無を確認するため，熱重量測定を行い加熱前後で比較する。また，1.0 MPa にて 10 分間の耐圧試験により漏えいがないことを確認する。
加熱試験の概要を第１図，試験体の加熱前後の状況を第２図，熱重量測定の測定箇所を第３図に示す。

第１図

加熱試験の概要- 8 条-別添 1-資料 1-参考 5-2 -汎用非石綿ジョイントシート
加熱中

ゴム打ち抜きガスケット
加熱中

加熱後（下面）

加熱後（下面）

第２図 試験体の加熱状況

第３図

熱重量測定の測定箇所- 8 条-別添 1-資料 1-参考 5-3 -2.3．試験結果
2.3.1．汎用非石綿ジョイントシートの試験結果
各試験について試験結果を以下の第２表に示す。
第２表
試験体
汎用非石綿ジョイントシート

汎用非石綿ジョイントシート試験結果
シート面外観確認

熱重量測定

耐圧試験

異常なし

変化なし

漏えいなし

第４図に示すとおり，外観確認においてはシート面に変化は見られなかった。また，熱重量測定について測定結果を第５図に示す。加熱の前後で変化が見られないことから，ガスケット内部の構成成分に焼失等の影響はなく，健全性を維持できることを確認した。耐圧試験時にも漏えいは確認されなか
った。

上

下

表

裏
加熱試験前

上

下

表

裏
加熱試験後

第４図

加熱前後の試験体シート面（汎用非石綿ジョイントシート）- 8 条-別添 1-資料 1-参考 5-4 -

第５図

熱重量測定結果（汎用非石綿ジョイントシート）

2.3.2．ゴム打ち抜きガスケットの試験結果
各試験について試験結果を以下の第３表に示す。
第３表
試験体
ゴム打ち抜きガスケット

ゴム打ち抜きガスケット試験結果

シート面外観確認

熱重量測定

耐圧試験

異常なし

変化なし

漏えいなし

第６図に示すとおり，外観確認においては加熱側になる下部の縁沿いに焦げ跡が確認されたが，シート面に変化は見られなかった。また，熱重量測定
について測定結果を第７図に示す。加熱の前後で変化が見られないことから，
ガスケット内部の構成成分に焼失等の影響はなく，健全性を維持できることを確認した。耐圧試験時にも漏えいは確認されなかった。

- 8 条-別添 1-資料 1-参考 5-5 -

上

下

表

裏
加熱試験前

上

下

表
第６図

裏

加熱試験後
加熱前後の試験体シート面（ゴム打ち抜きガスケット）

第７図

熱重量測定結果（ゴム打ち抜きガスケット）- 8 条-別添 1-資料 1-参考 5-6 -3．まとめ以上の試験により，液体を内包する配管フランジに使用する熱影響に弱いパッキンについて 3 時間の直接加熱に対しても配管系からの放熱並びに内部流体による熱除去によって熱影響による機能喪失が生じないことを確認した。これ
らより高い耐熱性を有する黒鉛系パッキンについても熱影響に対して同等以上の性能を有するものである。

- 8 条-別添 1-資料 1-参考 5-7 -資料２

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における原子炉の安全停止に必要な機器の選定について

＜目

次＞

1. 概要
2. 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するための安全機能を有する機能，系統の確認
2.1. 運転状態の整理
2.2. 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能の特定
2.3. 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能を確保するための系統
3. 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能を確保するための系統の境界を構成する電動弁等
4. 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能を確保するための多重化された系統間を接続する電動弁等
5. 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機器の特定
5.1. 原子炉冷却材圧力バウンダリ機能
5.2. 過剰反応度の印加防止機能
5.3. 炉心形状の維持機能
5.4. 原子炉の緊急停止機能
5.5. 未臨界維持機能
5.6. 原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能
5.7. 原子炉停止後の除熱機能
5.8. 炉心冷却機能
5.9. 工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能
5.10. 安全上特に重要な関連機能
5.11. 安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能
5.12. 事故時のプラント状態の把握機能
5.13. 制御室外からの安全停止機能
添付資料１

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における「重要度分類審査指針」に基づく原子炉の安全停止に必要な機能及び系統の抽出につ
いて

添付資料２

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における原子炉の安全停止に必要な機能を達成するための系統

添付資料３ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における換気空調設備の「原子炉の安全停止に必要な機器」への抽出について

添付資料４

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における非常用母線間の接続に対する他号炉への影響について

添付資料５

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における原子炉の安全停止に必要な機能を達成するための機器リスト
添付資料６ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における火災防護と溢水防護における防護対象の比較について
参考資料１

柏崎刈羽原子力発電所
ンの火災影響について

６号及び７号炉における配管フランジパッキ

資料２
柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における原子炉の安全停止に必要な機器の選定について
1．概 要「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）の「２．基本事項」では，「原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有する構造物，系統及び機器」
を火災から防護することを目的とし，「 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するための安全機能を有する構築物，系統及び機器」が設置される火災区域及び火災区画の分類に基づき，火災防護対策を実施することを要求し，「1.2
用語の定義」には，安全機能の一つとして「原子炉を停止，冷却するための機能」が記載されている。（次頁参照）
また，「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」の「第十二条」では，「安全施設は，その安全機能の重要度に応じて，安全機能が確保されたものでなければならない。」と要求し，その解釈には，「安
全機能の重要度に応じて，安全機能が確保されたもの」については，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」（以下「重要度分類
審査指針」という。）によることを要求している。（次頁参照）
さらに，発電用原子炉施設内の単一の内部火災によって，安全保護系及び原子炉停止系の作動が要求される場合には，火災による影響を考慮しても，多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく原子炉を高温停止及び低温停止できることが要求されている。（次頁参照）
以上を踏まえ，火災防護対策については，重要度分類審査指針におけるすべての安全機能を有する構築物，系統及び機器を対象として実施する設計とし，
本資料では，その中でも特に火災防護に係る審査基準に基づく対策を行う対象
として，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における単一の内部火災の発生を想定した場合に，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な安全機能を有する構築物，系統及び機器を，重要度分類審査指針を参考に選定する。
なお，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器については資料９に示す。

- 8 条-別添 1-資料 2-1 -「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」
1. まえがき
1.2

用語の定義(15) ｢安全機能｣ 原子炉の停止，冷却，環境への放射性物質の放出抑制を確保するための機能をいう。
2. 基本事項(1)

原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有する構造物，系統及び機器を火災から防護することを目的として，以下に示す火災区域及び火災区画の分類に基づいて，火災発生防止，火災の感知及び消火,火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じること。
① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するための安全機能を有する構築
物，系統及び機器が設置される火災区域及び火災区画② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器が設置される
火災区域

2.3.2 原子炉施設内のいかなる火災によっても，安全保護系及び原子炉停止系の作動が要求される場合には，火災による影響を考慮しても，多重化されたそれぞれの系統
が同時に機能を失うことなく，原子炉を高温停止及び低温停止できる設計である
こと。

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」
第十二条

安全施設は，その安全機能の重要度に応じて，安全機能が確保されたものでなければならない。

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈」
第１２条（安全施設）
１

第 1 項に規定する「安全機能の重要度に応じて，安全機能が確保されたもの」については，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」による。
ここで，当該指針における「安全機能を有する構築物，系統及び機器」は本規定の「安全施設」に読み替える。

- 8 条-別添 1-資料 2-2 -2．原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するための安全機能を有する
機能，系統の確認
2.1．運転状態の整理
火災防護に係る審査基準は，発電用原子炉施設内のいかなる単一の内部火災によっても，安全保護系及び原子炉停止系の作動が要求される場合には，火災による影響を考慮しても，多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく，発電用原子炉を安全停止することを求めている。
このため，「柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するための安全機能を有する構築物，系統及び機器」の選定に当たっては，発電用原子炉の状態が運転，起動，高温停止，低温停止及び燃料交換（ただし，全燃料全取出の期間を除く）のそれぞれにおいて，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，
系統及び機器を網羅的に抽出する。

- 8 条-別添 1-資料 2-3 -2.2．原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能の特定
設計基準対象施設のうち，発電用原子炉施設において火災が発生した場合に，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能について，重要度分類審査指針から以下のとおり抽出した。（添付資料１）
なお，ここでは原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために直接必要な機能に加え，当該機能が喪失すると炉心の著しい損傷又は燃料の大量の破損を引き起こす可能性があり，その結果，原子炉の高温停止及び低温停止の達成・維持に影響を及ぼすおそれがある機能についても抽出した。
(1)
(2)
(3)

原子炉冷却材圧力バウンダリ機能
過剰反応度の印加防止機能
炉心形状の維持機能

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

原子炉の緊急停止機能
未臨界維持機能
原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能
原子炉停止後の除熱機能
炉心冷却機能工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能
安全上特に重要な関連機能安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能
事故時のプラント状態の把握機能
制御室外からの安全停止機能- 8 条-別添 1-資料 2-4 -2.3．原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能を確保するための系統
2.2．で示した「原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能」の分類に対し，本項では，火災によってこれらの機能に影響を及ぼす系統を，重要度分類審査指針を参考に抽出する。
設計基準対象施設のうち，発電用原子炉施設において火災が発生した場合に，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能を確保するための系統を，重要度分類指針を参考に抽出すると下表のとおりとなる。
（第2-1 表）
第 2-1 表：原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能を確保するための系統
原子炉の高温停止及び低温停止を達成
し，維持するために必要な機能(1) 原子炉冷却材圧力バウンダリ機能(2)(3)

過剰反応度の印加防止機能
炉心形状の維持機能(4)

原子炉の緊急停止機能(5)

未臨界維持機能(6)(7)

原 子 炉 冷 却 材圧 力 バ ウンダ リ の 過
圧防止機能
原子炉停止後の除熱機能(8)

炉心冷却機能(9)

工 学 的 安 全 施設 及 び 原子炉 停 止 系
への作動信号の発生機能(10) 安全上特に重要な関連機能(11) 安 全 弁 及 び 逃が し 弁 の吹き 止 ま り機能(12) 事故時のプラント状態の把握機能(13) 制御室外からの安全停止機能

左記機能を確保するための系統
原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器・
配管系
制御棒カップリング
炉心支持構造物
燃料集合体（燃料を除く）
原子炉停止系の制御棒による系（制御棒及び制御棒駆動系（スクラム機能））
原子炉停止系（制御棒による系，ほう酸水注入系）
逃がし安全弁（安全弁としての開機能）
残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）
原子炉隔離時冷却系
高圧炉心注水系
逃がし安全弁（手動逃がし機能）
自動減圧系（手動逃がし機能）
非常用炉心冷却系（残留熱除去系（低圧注水モード），原子炉隔離時冷却系，高圧炉心注水系，自動減圧系）
安全保護系（原子炉緊急停止の安全保護回路，
非常用炉心冷却系作動の安全保護回路，主蒸気隔離の安全保護回路，原子炉格納容器隔離の安
全保護回路，非常用ガス処理系作動の安全保護回路）
非常用所内電源系
中央制御室及びその遮蔽・非常用換気空調系
非常用補機冷却水系
直流電源系
逃がし安全弁（吹き止まり機能に関連する部分）
事故時監視計器の一部
制御室外原子炉停止装置（安全停止に関連するもの）- 8 条-別添 1-資料 2-5 -上記の整理の結果，設計基準対象施設のうち，発電用原子炉施設において火災が発生した場合に，「原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能を確保するための系統」として，火災防護対象とする系統は，それぞれの系統の操作と監視に必要な計測制御系も含めると以下のとおりとなる。
それぞれの系統図（制御棒カップリング，炉心支持構造物，燃料集合体，制御室外原子炉停止装置，計測制御系，安全保護系を除く）を添付資料２に示す。
(1) 原子炉冷却材圧力バウンダリ(2) 制御棒カップリング(3) 炉心支持構造物(4) 燃料集合体（燃料を除く）(5) 原子炉停止系（制御棒及び制御棒駆動系（スクラム機能））(6) ほう酸水注入系(7) 逃がし安全弁(8) 自動減圧系(9) 残留熱除去系(10)原子炉隔離時冷却系(11)高圧炉心注水系(12)非常用ディーゼル発電設備（燃料移送系を含む）(13)非常用交流電源系(14)直流電源系(15)原子炉補機冷却水系(16)原子炉補機冷却海水系(17)非常用換気空調系(18)中央制御室非常用換気空調系(19)換気空調補機非常用冷却系(20)制御室外原子炉停止装置(21)計測制御系（事故時監視計器の一部を含む）(22)安全保護系- 8 条-別添 1-資料 2-6 -3．原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能を確保するための系統の境界を構成する電動弁等「2.3．原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能を確保するための系統」で示した系統は，「原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能を確保するための系統以外の系統（以下「他系統」という。）」と境界を構成する「電動弁」及び「空気作動弁」が，火災により期待する機能に影響を受ける可能性があることから，以下に示すとおり，「原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機器」となる可能性のあるものとして網羅的に抽出する。
(1)

原子炉冷却材圧力バウンダリ
原子炉冷却材圧力バウンダリには，他系統と境界を構成する電動弁，空気作動弁，窒素作動弁として，以下の弁が設置されている。
（添付資料２の第１図参照）
・ 主蒸気内側隔離弁（B21-NO-F002）
・ 主蒸気外側隔離弁（B21-AO-F003）
・ 主蒸気ドレンライン内側隔離弁（B21-MO-F005）
・ 主蒸気ドレンライン外側隔離弁（B21-MO-F006）
・ MS 原子炉圧力容器１次ベント弁（B21-MO-F013）
・ MS 原子炉圧力容器２次ベント弁（B21-MO-F014）
・ RHR 注入隔離弁（E11-MO-F005）
・ RHR 停止時冷却内側隔離弁（E11-MO-F010）
・ RHR 停止時冷却外側隔離弁（E11-MO-F011）
・ HPCF 注入隔離弁（E22-MO-F003）
・ RCIC 蒸気ライン内側隔離弁（E51-MO-F035）
・ RCIC 蒸気ライン外側隔離弁（E51-MO-F036）
・ RCIC 系蒸気ライン暖機弁（E51-MO-F048）
・ CUW 吸込ライン内側隔離弁（G31-MO-F002）
・ CUW 吸込ライン外側隔離弁（G31-MO-F003）
・ CUW RPV ヘッドスプレイ隔離弁（G31-MO-F017）
・ CUW 炉水サンプル内側隔離弁（G31-NO-F071）
・ CUW 炉水サンプル外側隔離弁（G31-AO-F072）- 8 条-別添 1-資料 2-7 -(2)制御棒カップリング
制御棒カップリングには，電動弁，空気作動弁は設置されていない。

(3)

炉心支持構造物
炉心支持構造物には，電動弁，空気作動弁は設置されていない。

(4)

燃料集合体（燃料を除く）
燃料集合体（燃料を除く）には，電動弁，空気作動弁は設置されていない。

(5)

原子炉停止系（制御棒及び制御棒駆動系（スクラム機能））
原子炉停止系（制御棒及び制御棒駆動系（スクラム機能））には，他系統と境界を構成する電動弁，空気作動弁は設置されていない。

(6)

ほう酸水注入系
ほう酸水注入系には，他系統と境界を構成する電動弁，空気作動弁は設置されていない。（添付資料２の第２図参照）(7)

逃がし安全弁
逃がし安全弁には，他系統と境界を構成する電動弁，空気作動弁は設置されていない。（添付資料２の第１図参照）

(8)

自動減圧系
自動減圧系には，他系統と境界を構成する電動弁，空気作動弁は設置されていない。（添付資料２の第１図参照）- 8 条-別添 1-資料 2-8 -(9)残留熱除去系
残留熱除去系には，他系統と境界を構成する電動弁として，以下の弁が設置されている。（添付資料２の第３図参照）
・ RHR 燃料プール側第一出口弁（E11-MO-F014）
・ RHR 燃料プール側第二出口弁（E11-MO-F015）
・ RHR SPH 第一止め弁（E11-MO-F029）
・ RHR SPH 第二止め弁（E11-MO-F030）
・ RHR 系統暖機弁（E11-MO-F031）
・ RHR プロセスサンプル第一隔離弁（E11-MO-F043）
・ RHR プロセスサンプル第二隔離弁（E11-MO-F044）
・ RHR PASS 第一炉水サンプリング弁（E11-MO-F045）
・ RHR PASS 第二炉水サンプリング弁（E11-MO-F046）
・ RHR 系 HPCF 系第一止め弁（6 号:E11-MO-F070 7 号:E11-MO-F061）
・ RHR 系 HPCF 系第二止め弁（6 号:E11-MO-F071 7 号:E11-MO-F062）
・ HPCF 第二試験用調節弁（E22-MO-F009）
・ HPCF 最小流量バイパス弁（E22-MO-F010）
・ RCIC 第二試験用調節弁（E51-MO-F009）
・ RCIC 最小流量バイパス弁（E51-MO-F011）
・ RCICHPAC 系第二試験用調節弁(6 号:E51-MO-F083)
・ FCS 冷却水止め弁(T49-MO-F010)(10)

原子炉隔離時冷却系
原子炉隔離時冷却系には，他系統と境界を構成する電動弁，窒素作動弁として，以下の弁が設置されている。（添付資料２の第５図参照）
・ 主蒸気内側隔離弁（B21-NO-F002）
・ 主蒸気ドレンライン内側隔離弁（B21-MO-F005）
・ RHR 試験用調節弁（E11-MO-F008）
・ RHR 系統暖機弁（E11-MO-F031）
・ RHR 最小流量バイパス弁(E11-MO-F021)
・ RHR 系 HPCF 系第二止め弁(6 号：E11-MO-F071 7 号:E11-MO-F062)
・ HPCF CSP 側吸込弁（E22-MO-F001）
・ RCIC 系第一蒸気ドレン止め弁（E51-AO-F040）
・ RCIC 系第二蒸気ドレン止め弁（E51-AO-F041）
・ RCIC 系蒸気ライン暖機弁（E51-MO-F048）
・ RCIC HPAC タービン止め弁（6 号：E51-MO-F080 7 号：E51-MO-F065）（今後設置予定）・ RCIC 系復水ポンプ出口第一隔離弁(E51-MO-F031)- 8 条-別添 1-資料 2-9 -・ RCIC 系復水ポンプ出口第二隔離弁(E51-MO-F032)
・ SPCU CSP 側吸込弁（6 号：G51-MO-F009 7 号：G51-MO-F010）- 8 条-別添 1-資料 2-10 -(11)高圧炉心注水系
高圧炉心注水系には，他系統と境界を構成する電動弁として，以下の弁が設置されている。（添付資料２の第４図参照）
・ RCIC CSP 側吸込弁（E51-MO-F001）
・ SPCU CSP 側吸込弁（K6：G51-MO-F009 K7：G51-MO-F010）
・ RHR 試験用調節弁（E11-MO-F008）
・ RHR 最小流量バイパス弁(E11-MO-F021)
・ RHR 系 HPCF 系第二止め弁(6 号：E11-MO-F071 7 号:E11-MO-F062)(12) 非常用ディーゼル発電機（燃料移送系を含む）
燃料移送系を含めた非常用ディーゼル発電機には，他系統と境界を構成する電動弁，空気作動弁は設置されていない。
（添付資料２の第 10，11 図参照）
(13) 非常用交流電源系
非常用交流電源系には，電動弁，空気作動弁は設置されていない。
(14) 直流電源系
直流電源系には，電動弁，空気作動弁は設置されていない。
(15) 原子炉補機冷却水系
原子炉補機冷却水系には，他系統と境界を構成する空気作動弁として，以下の弁が設置されている。（添付資料２の第６，７図参照）
・ RCW 常用冷却水緊急遮断弁（6 号炉:P21-A0-F072 7 号炉:P21-AO-F014）(16) 原子炉補機冷却海水系
原子炉補機冷却海水系には，他系統と境界を構成する弁はあるが，電動弁，空気作動弁は設置されていない。（添付資料２の第９図参照）(17) 非常用換気空調系
非常用換気空調系には，他系統と境界を構成する電動弁，空気作動弁は設置されていない。（添付資料２の第 12，13 図参照）

- 8 条-別添 1-資料 2-11 -(18) 中央制御室非常用換気空調系
中央制御室非常用換気空調系には，他系統と境界を構成する電動弁，空気作動弁は設置されていない。
(19) 換気空調補機非常用冷却系
換気空調補機非常用冷却系には，他系統と境界を構成する電動弁，空気作動弁は設置されていない。（添付資料２の第８図参照）(20) 制御室外原子炉停止装置
制御室外原子炉停止装置には，電動弁，空気作動弁は設置されていない。
(21) 計測制御系（事故時監視計器の一部を含む）
計測制御系には，電動弁，空気作動弁は設置されていない。
(22) 安全保護系
安全保護系には，電動弁，空気作動弁は設置されていない。

- 8 条-別添 1-資料 2-12 -4．原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能を確保するための多重化された系統間を接続する電動弁等「2.3．原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能を確保するための系統及び機器」で示した系統には，多重化された系統間が電動弁及び空気作動弁を用いて接続されている系統があり，これらが火災により期待する機能に影響を受ける可能性があることから，以下に示すとおり，「原子
炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機器」となる可能性のあるものとして抽出する。
(1)

原子炉冷却材圧力バウンダリ
原子炉冷却材圧力バウンダリは，多重化された系統ではない。
（添付資料２の第１図参照）(2)

制御棒カップリング
制御棒カップリングは，多重化された系統ではない。

(3)

炉心支持構造物
炉心支持構造物は，多重化された系統ではない。

(4)

燃料集合体（燃料を除く）
燃料集合体（燃料を除く）は，多重化された系統ではない。

(5)

原子炉停止系（制御棒及び制御棒駆動系（スクラム機能））
原子炉停止系（制御棒及び制御棒駆動系（スクラム機能））には，多重化された系統間が電動弁や空気作動弁によって接続されていない。

(6)

ほう酸水注入系
ほう酸水注入系には，多重化された系統間が電動弁や空気作動弁によって接続されていない。（添付資料２の第２図参照）(7)

逃がし安全弁
逃がし安全弁には，多重化された系統間が電動弁や空気作動弁によって接続されていない。（添付資料２の第１図参照）

(8)

自動減圧系
自動減圧系は，多重化された系統間が電動弁や空気作動弁によって接続さ- 8 条-別添 1-資料 2-13 -れていない。（添付資料２の第１図参照）(9)

残留熱除去系
残留熱除去系には，多重化された系統間を接続する電動弁として，以下の弁が設置されている。（添付資料２の第３図参照）(ア)
RHR 燃料プール側第一出口弁（E11-MO-F014）(イ)
RHR 燃料プール側第二出口弁（E11-MO-F015）(ウ)
RHR SPH 第一止め弁（E11-MO-F029）(エ)
RHR SPH 第二止め弁（E11-MO-F030）(オ)
RHR 系統暖機弁（E11-MO-F031）(10) 原子炉隔離時冷却系
原子炉隔離時冷却系は，多重化された系統ではない。
（添付資料２の第５図参照）(11) 高圧炉心注水系
高圧炉心注水系には，多重化された系統間を接続する電動弁として，以下の弁が設置されている。
（添付資料２の第４図参照）
・ HPCF CSP 側吸込弁（E22-MO-F001）(12) 非常用ディーゼル発電設備（燃料移送系を含む）
燃料移送系を含めた非常用ディーゼル発電機は，多重化された系統間が電動弁や空気作動弁によって接続されていない。（添付資料２の第 10，11 図参照）(13) 非常用交流電源系
非常用交流電源系には，電動弁及び空気作動弁は設置されていない。
なお，多重化された非常用母線を接続する連絡母線に対する火災影響について評価を行った。その結果を添付資料４に示す。
(14) 直流電源系
直流電源系には，電動弁及び空気作動弁は設置されていない。
なお，多重化された直流母線を接続する連絡母線に対する火災影響について評価を行った。その結果を添付資料４に示す。
(15) 原子炉補機冷却水系
原子炉補機冷却水系には，多重化された系統間が電動弁や空気作動弁によ- 8 条-別添 1-資料 2-14 -って接続されていない。（添付資料２の第６，７図参照）(16) 原子炉補機冷却海水系
原子炉補機冷却海水系には，多重化された系統間が電動弁や空気作動弁によって接続されていない。（添付資料２の第９図参照）(17) 非常用換気空調系
非常用換気空調系には，多重化された系統間が電動弁及び空気作動弁によって接続されていない。（添付資料２の第 12，13 図参照）
(18) 中央制御室非常用換気空調系
中央制御室非常用換気空調系は，多重化された系統ではない。
(19) 換気空調補機非常用冷却系
換気空調補機非常用冷却系には，多重化された系統間が電動弁及び空気作動弁によって接続されていない。（添付資料２の第８図参照）(20) 制御室外原子炉停止装置
制御室外原子炉停止装置には，電動弁，空気作動弁は設置されていない。
(21) 計測制御系
計測制御系には，電動弁，空気作動弁は設置されていない。
(22) 安全保護系
安全保護系には，電動弁，空気作動弁は設置されていない。

- 8 条-別添 1-資料 2-15 -5．原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機器の特定
前 2．～4．の検討結果を踏まえ，2.3．の(1)～(22)の系統に対する火災防護対象として原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機器を特定した。
特定に当たっては，まず上記の系統から，火災によって原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能に影響を及ぼす系統を抽出した。次に，抽出された系統も含め，系統図・単線結線図・展開接続図から原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要なポンプ・電動機・弁・計器等，及びこれらに関連する電源盤・制御盤・ケーブル等を抽出した。
抽出された各機器に対して，火災による原子炉の高温停止及び低温停止を達成
し，維持するために必要な機能への影響を考慮し，重要度に応じて図るべき火災防護対策について評価した。

5.1．原子炉冷却材圧力バウンダリ機能
重要度分類審査指針によると，原子炉冷却材圧力バウンダリ機能に該当する系統は「原子炉冷却材バウンダリを構成する機器・配管系（原子炉圧力容器，
原子炉再循環ポンプ，配管，弁，隔離弁，制御棒駆動機構ハウジング，中性子束計装ハウジング。なお，計装等の小口径配管・機器は除く。）」である。原子炉冷却材圧力バウンダリの系統図を添付資料２の第１図に示す。
原子炉圧力容器，再循環ポンプ，配管，手動弁，逆止弁，制御棒駆動機構ハ
ウジング，中性子束計装ハウジングについては，金属等の不燃性材料で構成されており，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって原子炉冷却材圧力バウンダリ機能に影響が及ぶおそれはない ※２ 。これらの機器，配管，弁については消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策を行う設計とする。
対して，原子炉冷却材バウンダリを構成する隔離弁のうち，電動弁の一部は，火災によって原子炉冷却材圧力バウンダリ機能に影響が及ぶ可能性を否定できない。
したがって，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能を確保するための系統として，「 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する隔離弁」を抽出し，火災防護に係る審査基準に基づき火災防護対策を行う設計とする。

- 8 条-別添 1-資料 2-16 -5.2．過剰反応度の印加防止機能
重要度分類審査指針によると，過剰反応度の印加防止機能に該当する系統は「制御棒カップリング（制御棒カップリング，制御棒駆動機構カップリング，
制御棒駆動機構ラッチ機構）」である。
制御棒カップリング（制御棒カップリング，制御棒駆動機構カップリング，
制御棒駆動機構ラッチ機構）は，金属等の不燃性材料で構成する機械品である
ため，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって過剰反応度の印加防止機能に影響が及ぶおそれはない ※２ 。
したがって，火災によって過剰反応度の印加防止機能に影響を及ぼす系統はなく，これらの機器については消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策を行う設計とする。

5.3．炉心形状の維持機能
重要度分類審査指針によると，炉心形状の維持機能に該当する系統は「炉心支持構造物，燃料集合体（燃料を除く）」である。
炉心支持構造物，燃料集合体は，原子炉圧力容器内に設置されており，環境条件から火災によって炉心形状の維持機能に影響が及ぶおそれはない ※１ 。
したがって，火災によって炉心形状の維持機能に影響を及ぼす系統はなく，これらの機器については消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策を行う設計とする。

5.4．原子炉の緊急停止機能
重要度分類審査指針によると，原子炉の緊急停止機能に該当する系統は「原子炉停止系の制御棒による系（制御棒及び制御棒駆動系（スクラム機能））」である。制御棒及び制御棒駆動系（スクラム機能）の系統概略図を第 2-1 図に示す。
このうち，制御棒，制御棒案内管は原子炉圧力容器内に設置されており，環境条件から火災によって原子炉の緊急停止機能に影響が及ぶおそれはない ※ １ 。
また，制御棒駆動機構は金属等の不燃性材料で構成する機械品であるため，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって原子炉の緊急停止機能に影響が及ぶおそれはない ※２ 。

- 8 条-別添 1-資料 2-17 -スクラム機能が要求される水圧制御ユニットについては，当該ユニットのアキュムレータ，窒素容器，配管は金属等の不燃性材料で構成する機械品である
ため，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって原子炉の緊急停止機能に影響が及ぶおそれはない ※２ 。
スクラム弁・スクラムパイロット弁は，金属部品とケーブル・ダイヤフラム
等の非金属部品によって構成されるが，金属部品よりも融点の低い非金属部品について評価する。火災によってケーブルが機能喪失した場合は，スクラム弁・
スクラムパイロット弁の作動用電磁弁が無励磁となるため，自動的に制御棒が挿入される。万一，火災によってケーブルが損傷し，すべての電磁弁が無励磁とならない場合においても，電磁弁の電源を OFF とすることによってスクラム
弁を「開」動作し制御棒を挿入させることができる。また，火災によってスク
ラム弁・スクラムパイロット弁のダイヤフラム等が機能喪失した場合も，自動的に制御棒が挿入される構造となっている。以上より，水圧制御ユニットは火災によってスクラム機能に影響が及ぶおそれはない。
したがって，火災によって原子炉の緊急停止機能に影響を及ぼす系統はなく，これらの機器については消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策を行う設計とする。

- 8 条-別添 1-資料 2-18 -制御棒

原子炉圧力容器原子炉格納
容器内

制御棒案内管制御棒カップリング
制御棒駆動機構
カップリング

原子炉圧力容器底部

制御棒（全２０５体）ラッチ

水圧制御ユニット
制御棒駆動機構ラッチ機構

制御棒駆動機構（全２０５体）

計装空気系

原子炉
緊急
停止系

FO

スクラム弁

スクラムパイロット弁

窒素容器

アキュムレータ

スクラムパイロット弁

窒素容器

区分Ⅱより電源供給

原子炉
緊急
停止系

FO

アキュムレータ

スクラム弁

計装空気系

区分Ⅲより電源供給
水圧制御ユニット（全１０３基）

第 2-1 図：制御棒及び制御棒駆動系（水圧制御ユニット）の系統概略図- 8 条-別添 1-資料 2-19 -5.5．未臨界維持機能
重要度分類審査指針によると，未臨界維持機能に該当する系統は「原子炉停止系（制御棒による系，ほう酸水注入系）」である。
このうち，制御棒による系は，5.4．に記載のとおりであり，火災によって未臨界維持機能に影響が及ぶおそれはない。
ほう酸水注入系については，第 2-2 図に系統概略図を示すが，貯蔵タンク，
配管，手動弁等は金属等の不燃性材料で構成する機械品であるため，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって未臨界維持機能に影響が及ぶおそれはない ※２ 。ポンプ，電動弁については，火災によって電源ケーブル等が機能喪失すると当該ポンプ，電動弁も機能喪失することとなるため，火災によってほう
酸水注入系が機能喪失するおそれがある。
したがって，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能を確保するための系統として，未臨界維持機能が要求される「ほう酸水注入系」が該当するが，「ほう酸水注入系」が機能喪失しても，未臨界維持機能としては「制御棒による系」があり，当該系統については火災が発生しても機能に影響が及ぶおそれはない。このため，火災によって未臨界維持機能に影響が及ぶおそれはなく，これらの機器については消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策を行う設計とする。

- 8 条-別添 1-資料 2-20 -

MO

MO

AO

ほう酸水注入系
貯蔵タンク（１００％×１基）

高圧炉心注水系

MOMO

ほう酸水注入系ポンプ（１００％×２台）
ほう酸水注入系

制御棒（全２０５本）制御棒
制御棒案内管制御棒カップリング
制御棒駆動機構
カップリング

原子炉圧力容器底部
ラッチ

水圧制御ユニット
制御棒駆動機構ラッチ機構

詳細図

計装空気系

原子炉
緊急
停止系

FO
スクラムパイロット弁

スクラム弁

スクラムパイロット弁
窒素容器

アキュムレータ

区分Ⅱより電源供給

計装空気系

窒素容器

区分Ⅰより電源供給

FO
スクラム弁

アキュムレータ

制御棒駆動機構（全２０５体）

原子炉
緊急
停止系

区分Ⅲより電源供給
水圧制御ユニット（全１０３基）

第 2-2 図：ほう酸水注入系及び制御棒による系の系統概略図- 8 条-別添 1-資料 2-21 -5.6．原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能
重要度分類審査指針によると，原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能に該当する系統は「逃がし安全弁（安全弁としての開機能）」である。
逃がし安全弁（安全弁としての開機能）は，金属等の不燃性材料で構成する機械品であるため，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能に影響が及ぶおそれはない ※２ 。
したがって，火災によって原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能に影響を及ぼす系統はなく，これらの機器については消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策を行う設計とする。

5.7．原子炉停止後の除熱機能
重要度分類審査指針によると，原子炉停止後の除熱機能に該当する系統は「残留熱を除去する系統（残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード），原子炉隔離時冷却系，高圧炉心注水系，逃がし安全弁（手動逃がし機能），自動減圧系（手動逃がし機能））」である。
これらの系統を構成する機器等のうち，ポンプ，電動弁，電磁弁等について
は，火災によって電源ケーブルや制御ケーブル等が機能喪失すると当該ポンプ，
電動弁，電磁弁等も機能喪失することとなるため，火災によって原子炉停止後の除熱機能が喪失するおそれがある。
したがって，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能を確保するための系統として，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード），
原子炉隔離時冷却系，高圧炉心注水系，自動減圧系（手動逃がし機能）を抽出し，火災防護に係る審査基準に基づき火災防護対策を行う設計とする。
なお，「逃がし安全弁（手動逃がし機能）」が機能喪失しても，手動逃がし機
能としては「自動減圧系（手動逃がし機能）」があり，当該系統については火災防護に係る審査基準に基づき火災防護対策を行う設計とすることによって未臨界維持機能を確保する。このため，「逃がし安全弁（手動逃がし機能）」の火災によって，原子炉停止後の除熱機能に影響が及ぶおそれはなく，「逃がし安全弁（手動逃がし機能）」に関する機器は消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策を行う設計とする。

- 8 条-別添 1-資料 2-22 -5.8．炉心冷却機能
重要度分類審査指針によると，炉心冷却機能に該当する系統は「非常用炉心冷却系（残留熱除去系（低圧注水モード），原子炉隔離時冷却系，高圧炉心注水
系，自動減圧系）」である。
これらの系統を構成する機器等のうち，ポンプ，電動弁，電磁弁等について
は，火災によって電源ケーブルや制御ケーブル等が機能喪失すると当該ポンプ，
電動弁，電磁弁等も機能喪失することとなるため，火災によって炉心冷却機能が喪失するおそれがある。
したがって，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能を確保するための系統として，残留熱除去系（低圧注水モード），原子炉
隔離時冷却系，高圧炉心注水系，自動減圧系を抽出し，火災防護に係る審査基準に基づき火災防護対策を行う設計とする。

5.9．工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能
重要度分類審査指針によると，工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能に該当する系統は「安全保護系（原子炉緊急停止の安全保護回路，
非常用炉心冷却系作動の安全保護回路，主蒸気隔離の安全保護回路，原子炉格
納容器隔離の安全保護回路，非常用ガス処理系作動の安全保護回路）」である。
これらは，火災による機能への影響について個別に評価する必要がある。
したがって，ここでは，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能を確保するための系統として，安全保護系を抽出し，火災防護に係る審査基準に基づき火災防護対策を行う設計とする。

- 8 条-別添 1-資料 2-23 -5.10．安全上特に重要な関連機能
重要度分類審査指針によると，安全上特に重要な関連機能に該当する系統は「非常用所内電源系，制御室及びその遮蔽・非常用換気空調系，非常用補機冷
却水系，直流電源系」である。
これらの系統を構成する機器等のうち，ポンプ，電動弁等については火災によって電源ケーブル等が機能喪失すると当該ポンプ，電動弁等も機能喪失することとなる。また，電源盤，制御盤等については，当該盤等から火災が発生する可能性を否定できない。ただし，中央制御室非常用換気空調系については，
火災により機能喪失しても室温上昇に時間的余裕があることから，中央制御室の負荷制限等を行うことによって中央制御室の居住性を維持することが可能であり，原子炉の安全停止機能に影響が及ぶおそれはない。
したがって，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能を確保するための系統として，非常用ディーゼル発電機（燃料移送系を含む），非常用交流電源系，直流電源系，原子炉補機冷却水系，原子炉補機冷却海水系，非常用換気空調系，換気空調補機非常用冷却系を抽出し，火災防護に係る審査基準に基づき火災防護対策を行う設計とする。なお，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な換気設備の抽出について，添付資料３に示す。

5.11．安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能
重要度分類審査指針によると，安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能に該当する系統は「逃がし安全弁（吹き止まり機能に関連する部分）」である。
逃がし安全弁（吹き止まり機能に関連する部分）は，金属等の不燃性材料で構成する機械品であるため，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能に影響が及ぶおそれはない ※２ 。
したがって，火災によって安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能に影響を及ぼす系統はなく，これらの機器については消防法又は建築基準法に基づき火災防護対策を行う設計とする。

- 8 条-別添 1-資料 2-24 -5.12．事故時のプラント状態の把握機能
重要度分類審査指針によると，事故時のプラント状態の把握機能に該当する系統は「事故時監視計器の一部」である。
これらの系統を構成する機器等については，火災によって制御ケーブル等が機能喪失すると当該計器が機能喪失し，事故時のプラント状態の把握機能を喪失するおそれがある。
したがって，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能を確保するための系統として，事故時監視計器の一部から「安全機能を有する計測制御装置の設計指針（JEAG4611-2009）」を参考に必要な計測制御装置を抽出し，火災防護に係る審査基準に基づき火災防護対策を行う設計とする。
5.13．制御室外からの安全停止機能
重要度分類審査指針によると，制御室外からの安全停止機能に該当する系統
は「制御室外原子炉停止装置（安全停止に関連するもの）」である。
本装置の制御盤等については，当該盤等から火災が発生する可能性を否定できない。したがって，原子炉の安全停止に必要な機能を達成するための系統として，制御室外原子炉停止装置（安全停止に関連するもの）を抽出し，火災防護に係る審査基準に基づき火災防護対策を行う設計とする。

※1 環境条件から火災が発生するおそれがないもの
原子炉圧力容器は，原子炉の状態が運転・起動・高温停止・低温停止の状態にあっては，原子炉冷却材を含む閉じた系統となり，原子炉圧力容器内で火災が発生す
るおそれはない。
使用済燃料プール等のように水で満たされている設備の内部についても，火災が発生するおそれはない。
以上のように，環境条件から火災が発生するおそれがないと判断できる系統については，火災によっても原子炉の安全機能に影響を及ぼさないものとする。

- 8 条-別添 1-資料 2-25 -※２ 火災の影響で機能喪失のおそれがないもの
金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等やコンクリート製の構造物等は，不燃性材料で構成されている。また，配管，タンク，手動弁，電動弁等（フランジ部等を含む）には内部の液体の漏えいを防止するため不燃性ではないパッキン類が装着されているが，これらは弁，フランジ等の内部に取り付けており，機器外の火災によってシート面が直接加熱されることはない。機器自体が外部からの炎に炙られて加熱されると，パッキンの温度も上昇するが，フランジへの取付けを模擬した耐火試験にて接液したパッキン類のシート面に機能喪失に至るような大幅な温度上昇が生じないことを確認している。仮に，万一パッキン類が長時間高温になってシート性能が低下したとしても，シート部からの漏えいが発生する程度で，弁，配管等の機能が失われることはなく，他の機器等への影響もない。（第 2-3 図）
以上より，不燃性材料のうち，金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等やコンクリート製の構造物等で構成されている系統については，火災によっても原子炉の安全機能に影響を及ぼさないものとする。

- 8 条-別添 1-資料 2-26 -弁

パッキン押さえグランドパッキン

ガスケット

配管フランジ（タンクも同様）
ガスケット

配管

ボルト
フランジ

第 2-3 図：弁・配管等に使用されているパッキン類

上記で抽出された系統も含め，系統図・単線結線図・展開接続図から原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要なポンプ・電動機・弁・計器等，及びこれらに関連する電源盤・制御盤・ケーブル等を抽出した。抽出された各機器に対して，火災による原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能への影響を考慮し，重要度に応じて図るべき火災防護対策について評価した。その結果を添付資料５に示す。

- 8 条-別添 1-資料 2-27 -なお，火災防護対策の評価対象となる各機器については以下の考え方に基づき抽出した。
a．機器抽出系統の機能を確保する上で必要な主配管上にある機器（ポンプ，ファン，手動弁，逆止弁，電動駆動弁，空気作動弁，容器等）については全て抽出する。
抽出した機器について，各機器の火災に対する耐性と機能への影響を考慮し，重要度に応じて図るべき火災防護対策について評価する。
また，主配管上には設置されないが他系統と接続されるバウンダリ弁（電動駆動弁，空気作動弁）については，適切に動作しないと系統機能に影響が生じることを考慮し，二次弁まで評価対象として抽出する。ただし，二次弁の火災による誤動作が想定されない逆止弁や手動弁の止め弁がある場合については一次弁までを抽出範囲とする。（第 2-4 図）

MO

○○系より

MO

Hx

MO
MO

○○系へ

MO
○○系より

○○系へ
AO

AO
FC

FC

○○系より

○○系へ

【赤色】：系統の機能を発揮する上で必要な主配管※ ミニマムフローライン含む。
ただし，テストライン，ベントドレン・サンプリングラインは除く。

【緑色】：系統の機能に必要な機器（他系統との連絡弁を含む）であり，火災防護対策評価対象となる機器
第 2-4 図:機器抽出の考え方- 8 条-別添 1-資料 2-28 -ｂ．計器類の抽出
計器類については上記の系統機能が発揮されていることを適切に監視するために必要な計器について，JEAC4611-2009「安全機能を有する計測制御装置の設計指針」の分類を参考に，各々の監視パラメータに対応する指示計，記録計を抽出する。
ｃ．火災防護対策が必要なケーブル
上述の機器や計器類を抽出後，それらに必要な火災防護対策対象ケーブルを
展開接続図（ECWD）で特定する。次に，配線表やケーブルトレイ配置図を用いてケーブルルートを調査し，特定する。
ケーブルルート調査の範囲については，交流，直流，計測制御のそれぞれ電源盤や制御盤から末端のローカル機器に至る全ての範囲，ケーブル種別では高圧動力ケーブル，低圧動力ケーブル，制御ケーブル，信号ケーブル（光ケーブ
ルを含む）を含むすべての範囲とする。（第 2-5 図）

M/C

D/G

M

バッテリ

中央制御盤（主盤）

P/C

中央制御盤（補助盤）

充電器盤

現場盤

P/C

M

主母線盤

MCC

M

分電盤

MCC

計器

分電盤

リミット
スイッチ 等

高圧動力ケーブル
低圧動力ケーブル
制御ケーブルM

第 2-5 図：火災防護対策対象ケーブル調査範囲- 8 条-別添 1-資料 2-29 -信号ケーブル

また，機器（ポンプ，弁等）に接続される動力ケーブルとポンプの起動・停止信号や弁の開閉信号等，機器の動作に係るケーブル及び制御回路のケーブルを抽出する。インターロック信号に多重化論理回路（Ⅰ～Ⅳ）の出力信号を用いている機器に対しては，多重化論理信号（Ⅱ～Ⅳ）の喪失を想定してインターロックの挙動を確認し，誤作動によって運転継続が不能となるものを抽出した。抽出した機器について，中央制御室からの遠隔手動操作が不能となるものについては，区分Ⅰ以外の火災区域の火災によって，多重化論
理信号（Ⅱ～Ⅳ）のうち 2 区分以上が同時機能喪失して誤信号が発生することのないように信号ケーブルの敷設ルート等を設定する。
計器については接続される信号ケーブル，計器の電源ケーブルを抽出する。
なお，計算機入力信号，警報回路等は，動作に直接影響しないため抽出対象外とする。（第 2-6 図）

計算機

中央制御盤

ANN
現場伝送盤（RMU）

ポンプ

AO

MO

計器

第 2-6 図：制御系ケーブル抽出対象範囲- 8 条-別添 1-資料 2-30 -添付資料１

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における「重要度分類審査指針」に基づく原子炉の安全停止に必要な機能及び系統の抽出について

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における「重要度分類審査指針」に基づく
原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な機能及び系統の抽出について
重要度分類指針
分類

定義

柏崎刈羽原子力発電所

機能構築物，系統又は機器

冷却材再循環ポンプ

配管，弁- 8 条-別添 1-資料 2-添付 1-1 -原子炉冷却材圧力バウン
1)原子炉冷却材圧力バウ ダリを構成する機器・配 隔離弁
ンダリ機能
管系（計装等の小口径配管・機器は除く。）○

中性子束計装管ハウジング

PS-1

制御棒駆動機構カップリング―（原子炉格納容器内に設置されている機器，配管，弁等は，
通常運転中，格納容器内は窒素封入され雰囲気が不活性化されていることから火災が発生するおそれはなく，原子炉
冷却材圧力バウンダリ機能に影響を及ぼさない。また，原子炉圧力容器，原子炉再循環ポンプ，配管，手動弁，逆止弁，制御棒駆動機構ハウジング，中性子束計装ハウジングについては，金属等の不燃性材料で構成されており，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって原子炉冷却材
圧力バウンダリ機能に影響が及ぶおそれはない）○（一部）（原子炉冷却材バウンダリを構成する隔離弁のうち，電動弁の一部は，火災によって原子炉冷却材圧力バウンダリ機能に影響が及ぶ可能性がある）○―（制御棒カップリング，制御棒駆動機構カップリング，制御
棒駆動機構ラッチ機構は，原子炉格納容器内に設置されており，通常運転中，格納容器内は窒素封入され雰囲気が不活性化されていることから火災が発生するおそれはなく，
過剰反応度の印加防止機能に影響が及ぶおそれはない。
また，制御棒カップリング（制御棒カップリング，制御棒
駆動機構カップリング，制御棒駆動機構ラッチ機構）は，金属等の不燃性材料で構成する機械品であるため，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって過剰反応度の印
加防止機能に影響が及ぶおそれはない）○―（炉心支持構造物，燃料集合体は，原子炉圧力容器内に設置されており，原子炉の状態が運転・起動・高温停止・低温
停止の状態にあっては，原子炉冷却材を含む閉じた系統となり，原子炉圧力容器内で火災が発生するおそれはなく，炉心形状の維持機能に影響が及ぶおそれはない）

制御棒カップリング

2)過剰反応度の印加防止
制御棒カップリング機能

火災による機能影響＊―（原子炉格納容器内に設置されている機器，配管，弁等は，
通常運転中，格納容器内は窒素封入され雰囲気が不活性化されていることから火災が発生するおそれはなく，原子炉
冷却材圧力バウンダリ機能に影響を及ぼさない。また，原子炉圧力容器，原子炉再循環ポンプ，配管，手動弁，逆止弁，制御棒駆動機構ハウジング，中性子束計装ハウジングについては，金属等の不燃性材料で構成されており，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって原子炉冷却材
圧力バウンダリ機能に影響が及ぶおそれはない）

制御棒駆動機構ハウジング

その損傷又は故障により発生する事象によって，(a)炉心の著しい損傷又は(b)燃料の大量の破損を引き起こすおそれのある構築物，系統及び機器

6号及び7号炉

原子炉の安全停止に必要な機能

原子炉圧力容器

添付資料 1

制御棒駆動機構ラッチ機構
炉心シュラウドシュラウドサポート
上部格子板
炉心支持板

3)炉心形状の維持機能

炉心支持構造物（炉心
燃料支持金具シュラウド，シュラウド
サポート，上部格子板， 制御棒案内管
炉心支持板，制御棒案内管）燃料集合体（ただ制御棒駆動機構ハウジング
し，燃料を除く。）
燃料集合体（上部タイプレート）
燃料集合体（下部タイプレート）
燃料集合体（スペーサ）
直接関連系（燃料集合体）チャンネルボックス＊各系統から抽出された機器に対して，火災 による原子炉の安全停止に必要な機能への影 響を考慮し，重要度に応じて図るべき火災防 護対策を個別に評価した結果を添付資料５に 示す。

重要度分類指針
分類

定義

機能

柏崎刈羽原子力発電所
構築物，系統又は機器

制御棒案内管

直接関連系（原子炉停止系の制御棒による系）○- 8 条-別添 1-資料 2-添付 1-2 -

制御棒カップリング
制御棒駆動機構カップリング

MS-11)異常状態発生時に原子炉を緊急に停止し，残留熱を除去し，原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧を防止
し，敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する構築物，系統及び機器

2)未臨界維持機能

制御棒駆動機構
制御棒駆動機構ハウジング○

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード） （ﾎﾟﾝﾌﾟ，熱交換器，原子炉停止時冷却モードのルートとなる配管及び残留熱を除去する系統
弁）（（残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）， 直接関連系（原子炉4)原子炉停止後の除熱機 原子炉隔離時冷却系，高 停止時冷却モード） 熱交換器バイパス配管及び弁能
圧炉心注水系,逃がし安全 （残留熱除去系）
弁（手動逃がし機能），
自動減圧系（手動逃がし
原子炉隔離時冷却系（ﾎﾟﾝﾌﾟ，ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ・ﾌﾟｰﾙ，ﾀｰﾋﾞﾝ，ｻﾌﾟ
機能））
ﾚｯｼｮﾝ・ﾌﾟｰﾙから注水先までの配管，弁）―（制御棒，制御棒案内管は原子炉圧力容器内に設置されており，原子炉の状態が運転・起動・高温停止・低温停止の状態にあっては，原子炉冷却材を含む閉じた系統となり，原子炉圧力容器内で火災が発生するおそれはなく，未臨界維
持機能に影響が及ぶおそれない。
また，制御棒駆動機構は金属等の不燃性材料で構成する機械品であるため，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって原子炉の緊急停止機能に影響が及ぶおそれはない）○（一部）（ポンプ，電動弁については，火災によって電源ケーブル等が機能喪失すると当該ポンプ，電動弁も機能喪失することとなるため，火災によってほう酸水注入系が機能喪失する
おそれがある）

ほう酸水注入系（ほう酸水注入ポンプ,注入弁,タンク出口
弁,ほう酸水貯蔵タンク,ポンプ吸込配管及び弁,注入配管及び弁）

3)原子炉冷却材圧力バウ 逃がし安全弁（安全弁と逃がし安全弁（安全弁開機能）
ンダリの過圧防止機能
しての開機能）―（制御棒，制御棒案内管は原子炉圧力容器内に設置されており，原子炉の状態が運転・起動・高温停止・低温停止の状態にあっては，原子炉冷却材を含む閉じた系統となり，原子炉圧力容器内で火災が発生するおそれはなく，原子炉の緊急停止機能に影響が及ぶおそれはない。
また，制御棒駆動機構は金属等の不燃性材料で構成する機械品であるため，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって原子炉の緊急停止機能に影響が及ぶおそれはない）―（水圧制御ユニットについては，当該ユニットのアキュムレータ，窒素容器，配管は金属等の不燃性材料で構成する機械品であるため，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって原子炉の緊急停止機能に影響が及ぶおそれはない）

水圧制御ユニット（ｽｸﾗﾑﾊﾟｲﾛｯﾄ弁，ｽ
ｸﾗﾑ弁，ｱｷｭﾑﾚｰﾀ，窒素容器，配管，
弁)

制御棒

直接関連系
原子炉停止系（制御棒に （原子炉停止系の制御棒による系）
よる系，ほう酸水注入系）

火災による機能影響＊

原子炉の安全停止に必要な機能

制御棒

原子炉停止系の制御棒による系（制御棒及び制御
1)原子炉の緊急停止機能
制御棒駆動機構
棒駆動系（スクラム機
能））6号及び7号炉○―（逃がし安全弁（安全弁としての開機能）は，原子炉格納容器内に設置されており，通常運転中，格納容器内は窒素封入され雰囲気が不活性化されていることから火災が発生す
るおそれはなく，原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能に影響が及ぶおそれはない。
また，逃がし安全弁（安全弁としての開機能）は，金属等の不燃性材料で構成する機械品であるため，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって原子炉冷却材圧力バウ
ンダリの過圧防止機能に影響が及ぶおそれはない）○○＊各系統から抽出された機器に対して，火災 による原子炉の安全停止に必要な機能への影 響を考慮し，重要度に応じて図るべき火災防 護対策を個別に評価した結果を添付資料５に 示す。

○

重要度分類指針
分類

定義

機能

柏崎刈羽原子力発電所
構築物，系統又は機器

6号及び7号炉

原子炉の安全停止に必要な機能

火災による機能影響＊

ﾀｰﾋﾞﾝへの蒸気供給配管，弁ﾎﾟﾝﾌﾟﾐﾆﾏﾑﾌﾛｰﾗｲﾝ配管，弁ｽﾄﾚｰﾅ- 8 条-別添 1-資料 2-添付 1-3 -

直接関連系（原子炉隔離時冷却
系）

復水貯蔵槽

○

復水貯蔵槽出口水源切替弁
ポンプの復水貯蔵槽からの吸込配管，弁潤滑油冷却器及びその冷却器までの冷却供給配管
高圧炉心注水系 （ﾎﾟﾝﾌﾟ，ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ・ﾌﾟｰﾙ，配管，弁，注入ヘッダ）
ﾎﾟﾝﾌﾟﾐﾆﾏﾑﾌﾛｰﾗｲﾝ配管，弁MS-11)異常状態発生時に原子炉を緊急に停止し，残留熱を除去し，原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧を防止
し，敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する構築物，系統及び機器

残留熱を除去する系統（（残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）， 直接関連系
4)原子炉停止後の除熱機 原子炉隔離時冷却系，高 （高圧炉心注水系）
能
圧炉心注水系,逃がし安全弁（手動逃がし機能），
自動減圧系（手動逃がし
機能））

ｽﾄﾚｰﾅ

○

復水貯蔵槽
○
復水貯蔵槽出口水源切替弁
ﾎﾟﾝﾌﾟの復水貯蔵槽からの吸込配管，
弁

逃がし安全弁（手動逃がし機能）

直接関連系（逃がし安全弁（手動逃がし機能））原子炉圧力容器から逃がし安全弁までの主蒸気配管○

駆動用窒素源 （ｱｷｭﾑﾚｰﾀ，ｱｷｭﾑﾚｰﾀ
から逃がし安全弁までの配管，弁）自動減圧系（手動逃がし機能）

直接関連系（自動減圧系（手動逃がし機能））

原子炉圧力容器から逃がし安全弁までの主蒸気配管
駆動用窒素源 （ｱｷｭﾑﾚｰﾀ，ｱｷｭﾑﾚｰﾀ
から逃がし安全弁までの配管，弁）＊各系統から抽出された機器に対して，火災 による原子炉の安全停止に必要な機能への影 響を考慮し，重要度に応じて図るべき火災防 護対策を個別に評価した結果を添付資料５に 示す。

○

重要度分類指針
分類

定義

柏崎刈羽原子力発電所

機能構築物，系統又は機器

6号及び7号炉

原子炉の安全停止に必要な機能

火災による機能影響＊

残留熱除去系（低圧注水モード） （ﾎﾟﾝﾌﾟ，ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ・
ﾌﾟｰﾙ，ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ・ﾌﾟｰﾙから注水先までの配管，弁（熱交換器ﾊﾞｲﾊﾟｽﾗｲﾝ含む），注水ﾍｯﾀﾞ）
直接関連系（残留熱除去系（低圧注水モード））○ﾎﾟﾝﾌﾟﾐﾆﾏﾑﾌﾛｰﾗｲﾝの配管，弁
ｽﾄﾚｰﾅ

原子炉隔離時冷却系 （ﾎﾟﾝﾌﾟ，ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ・ﾌﾟｰﾙ，ﾀｰﾋﾞﾝ，ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ・ﾌﾟｰﾙから注水先までの配管，弁）ﾀｰﾋﾞﾝへの蒸気供給配管，弁ﾎﾟﾝﾌﾟﾐﾆﾏﾑﾌﾛｰﾗｲﾝ配管，弁
ｽﾄﾚｰﾅ
直接関連系
（原子炉隔離時冷却系）

MS-11)異常状態発生時に原子炉を緊急に停止し，残留熱を除去し，原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧を防止
し，敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する構築物，系統及び機器

5)炉心冷却機能○

復水貯蔵槽
復水貯蔵槽出口水源切替弁
ﾎﾟﾝﾌﾟの復水貯蔵槽からの吸込配管，弁

非常用炉心冷却系（低圧
注水系，原子炉隔離時冷却系，高圧炉心注水系，自動減圧系）

潤滑油冷却器及びその冷却器までの冷却水供給配管○

高圧炉心注水系（ﾎﾟﾝﾌﾟ，ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ・ﾌﾟｰﾙ，ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ・ﾌﾟｰﾙ
から注水先までの配管，弁，注水ﾍｯﾀﾞ）
ｽﾄﾚｰﾅ
ﾎﾟﾝﾌﾟﾐﾆﾏﾑﾌﾛｰﾗｲﾝ配管，弁
直接関連系（高圧炉心注水系）○

復水貯蔵槽
復水貯蔵槽出口水源切替弁
ﾎﾟﾝﾌﾟの復水貯蔵槽からの吸込配管,
弁

自動減圧系（逃がし安全弁）

直接関連系（自動減圧系（逃がし安全弁））

原子炉圧力容器から逃がし安全弁までの主蒸気配管
駆動用窒素源 （ｱｷｭﾑﾚｰﾀ，ｱｷｭﾑﾚｰﾀ
から逃がし安全弁までの配管，弁）○重要度分類指針
分類

定義

機能

柏崎刈羽原子力発電所
構築物，系統又は機器

6号及び7号炉

原子炉の安全停止に必要な機能

火災による機能影響＊

原子炉格納容器 （格納容器本体，貫通部，所員用エアロック，機器搬入ハッチ，座部鉄筋コンクリートマット）
ダイヤフラムフロア
直接関連系（原子炉格納容器）

ベント管
―

スプレイ管
ベント管付真空破壊弁（原子炉の安全停止に係わらない機能）

逃がし安全弁排気管のｸｴﾝﾁｬ
原子炉建屋原子炉区域- 8 条-別添 1-資料 2-添付 1-4 -

直接関連系（原子炉建屋原子炉区域）

原子炉建屋常用換気空調系隔離弁

原子炉格納容器隔離弁及び格納容器バウンダリ配管

MS-11)異常状態発生時に原子炉を緊急に停止し，残留熱を除去し，原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧を防止
し，敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する構築物，系統及び機器

直接関連系（原子炉格納容器隔離弁及び格納容器バ
ウンダリ配管）主蒸気隔離弁駆動用空気又は窒素源（ｱｷｭﾑﾚｰﾀ，ｱｷｭﾑﾚｰﾀから主蒸気隔離弁までの配管，弁）原子炉格納容器，原子炉
格納容器隔離弁，原子炉 主蒸気流量制限器
6)放射性物質の閉じ込め 格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却系，原機能，放射線の遮蔽及び 子炉建屋，非常用ガス処
残留熱除去系（原子炉格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却ﾓｰﾄﾞ） （ﾎﾟﾝ放出低減機能理系，非常用再循環ガス
ﾌﾟ，熱交換器，ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ・ﾌﾟｰﾙ，ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ・ﾌﾟｰﾙからｽﾌﾟﾚｲ
処理系，可燃性ガス濃度
先（ﾄﾞﾗｲｳｪﾙ及びｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ・ﾁｪﾝﾊﾞ気相部）までの配管，
制御系
弁，ｽﾌﾟﾚｲﾍｯﾀﾞ（ﾄﾞﾗｲｳｪﾙ及びｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ・ﾌﾟｰﾙ））―（原子炉の安全停止に係わらない機能）

―

直接関連系
ﾎﾟﾝﾌﾟﾐﾆﾏﾑﾌﾛｰﾗｲﾝの配管，弁（残留熱除去系（原子炉格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷
ｽﾄﾚｰﾅ
却ﾓｰﾄﾞ））
非常用ガス処理系（乾燥装置，排風機，ﾌｨﾙﾀ装置，原子炉
建屋原子炉区域吸込口から主排気筒頂部までの配管，弁）直接関連系（非常用ガス処理系）

乾燥装置（乾燥機能部分）

主排気筒（非常用ガス処理系排気管の支持機能）
可燃性ガス濃度制御系 （再結合装置，原子炉格納容器から再結合装置までの配管，弁，再結合装置から原子炉格納容器までの配管，弁）直接関連系（可燃性ガス濃度制
御系）

残留熱除去系（再結合装置への冷却水供給を司る部分）

遮蔽設備（原子炉遮蔽壁，一次遮蔽壁，二次遮蔽壁）＊各系統から抽出された機器に対して，火災 による原子炉の安全停止に必要な機能への影 響を考慮し，重要度に応じて図るべき火災防 護対策を個別に評価した結果を添付資料５に 示す。

―（原子炉の安全停止に係わらない機能）- 8 条-

重要度分類指針
分類

定義

機能

柏崎刈羽原子力発電所
構築物，系統又は機器

6号及び7号炉

原子炉の安全停止に必要な機能

火災による機能影響＊

○

○

○

○

原子炉緊急停止の安全保護回路
1)工学的安全施設及び原
子炉停止系への作動信号 安全保護系の発生機能

・非常用炉心冷却系作動の安全保護回路
・主蒸気隔離の安全保護回路
・原子炉格納容器隔離の安全保護回路
・非常用ガス処理系作動の安全保護回路
非常用交流電源系（非常用ディーゼル発電機，発電機から
非常用負荷までの配電設備及び電路）- 8 条-別添 1-資料 2-添付 1-6 -

燃料系（軽油タンク～機関）
直接関連系（非常用交流電源系）

始動用空気系（空気だめ～機関）
吸気系
冷却水系

中央制御室
中央制御室遮蔽MS-1

2)安全上必須なその他の構
築物，系統及び機器非常用所内電源系，制御室及びその遮蔽，非常用
2)安全上特に重要な関連 換気空調系，非常用補機機能
冷却水系，直流電源系（いずれも，MS-1関連のもの）

中央制御室換気空調系（放射線防護機能及び有毒ガス防護機能） （非常用再循環送風機，非常用再循環ﾌｨﾙﾀ装置，
空調ﾕﾆｯﾄ，送風機，排風機，ダクト及びダンパ）
原子炉補機冷却水系（ﾎﾟﾝﾌﾟ，熱交換器，非常用系負荷冷却ﾗｲﾝ配管，弁）
直接関連系（原子炉補機冷却水系）

ｻｰｼﾞﾀﾝｸ

原子炉補機冷却海水系（ﾎﾟﾝﾌﾟ，配管，弁，ｽﾄﾚｰﾅ（MS-1関連））
直接関連系（原子炉補機冷却海水系）

ｽﾄﾚｰﾅ（異物除去機能を司る部分）
非常用取水設備

非常用直流電源系 （蓄電池（非常用），蓄電池（非常用）から非常用負荷までの配電設備及び電路）
計測制御用電源設備 （電源装置から非常用計測制御装置
までの配電設備及び電路）＊各系統から抽出された機器に対して，火災 による原子炉の安全停止に必要な機能への影 響を考慮し，重要度に応じて図るべき火災防 護対策を個別に評価した結果を添付資料５に 示す。

重要度分類指針
分類

定義- 8 条-別添 1-資料 2-添付 1-7 -

1)その損傷又は故障により発生する事象によって，炉心の著しい損傷又は燃料の大量の破損を直ちに引き起
こすおそれはないが，敷地外への過度の放射性物質の放出のおそれのある構築
物，系統及び機器

柏崎刈羽原子力発電所

機能構築物，系統又は機器

6号及び7号炉
火災による機能影響＊

原子炉の安全停止に必要な機能

原子炉冷却材浄化系（原子炉冷却材圧力バウンダリから外
1)原子炉冷却材を内蔵すれる部分）る機能（ただし，原子炉
冷却材圧力バウンダリか 主蒸気系，原子炉冷却材 主蒸気系
ら除外されている計装等 浄化系（いずれも，格納の小口径のもの及びバウ 容器隔離弁の外側のみ） 原子炉隔離時冷却系ﾀｰﾋﾞﾝ蒸気供給ﾗｲﾝ（原子炉冷却材圧力ンダリに直接接続されてバウンダリから外れる部分であって外側隔離弁下流からいないものは除く。）
タービン止め弁まで）―

気体廃棄物処理系 （活性炭式希ガスホールドアップ装
置）
放射性廃棄物処理施設
2)原子炉冷却材圧力バウ（放射能インベントリのンダリに直接接続されて使用済燃料プール （使用済燃料貯蔵ラックを含む）
大きいもの），使用済燃いないものであって，放料プール（使用済燃料貯
射性物質を貯蔵する機能
新燃料貯蔵庫（臨界を防止する機能）
蔵ラックを含む）（減速材流入防止堰又は新燃料貯蔵ラック）――（原子炉の安全停止に係わらない機能）―（原子炉の安全停止に係わらない機能）

PS-2
燃料交換機
3)燃料を安全に取り扱う
燃料取扱設備機能―
原子炉建屋クレーン
直接関連系（燃料取扱設備）

2)通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に作動を要求されるものであって，その故障により炉心冷却が損なわれる可能性の高い構
築物，系統及び機器

MS-2（原子炉の安全停止に係わらない機能）
原子炉ウェル1)安全弁及び逃がし弁の 逃がし安全弁（吹き止ま逃がし安全弁（吹き止まり機能に関連する部分）
吹き止まり機能り機能に関連する部分）

1)使用済燃料プール水の非常用補給水系
補給機能
1)PS-2の構築物，系統及び機器の損傷又は故障により敷地周辺公衆に与える放射線の影響を十分小さくする
ようにする構築物，系統及び機器―

残留熱除去系（使用済燃料プール水の補給）（ポンプ，サプレッション・プール，サプレッション・プールから使用済燃料プールまでの配管，弁）直接関連系
ポンプミニマムフローラインの配（残留熱除去系（使 管，弁用済燃料プール水の
ストレーナ
補給））

○

―
（逃がし安全弁（吹き止まり機能に関連する部分）は，原子炉格納容器内に設置されており，通常運転中，格納容器内
は窒素封入され雰囲気が不活性化されていることから火災が発生するおそれはなく，安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能に影響が及ぶおそれはない。
また，逃がし安全弁（吹き止まり機能に関連する部分）は，金属等の不燃性材料で構成する機械品であるため，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能に影響が及ぶおそれはない）――（原子炉の安全停止に係わらない機能）

気体廃棄物処理系隔離弁
気体廃棄物処理系の隔離
弁，主排気筒（非常用ガ 主排気筒（非常用ガス処理系排気管の支持機能以外の部
ス処理系排気管の支持機 分）
能以外）
2)放射性物質放出の防止
燃料プール冷却浄化系の燃料プール入口逆止弁
機能―

原子炉建屋原子炉区域
燃料集合体落下事故時放直接関連系
射能放出を低減する系（原子炉建屋原子炉 原子炉建屋常用換気空調系隔離弁
区域）

―

―
（原子炉の安全停止に係わらない機能）―＊各系統から抽出された機器に対して，火災 による原子炉の安全停止に必要な機能への影 響を考慮し，重要度に応じて図るべき火災防 護対策を個別に評価した結果を添付資料５に 示す。

（原子炉の安全停止に係わらない機能）

重要度分類指針
分類

定義1)PS-2の構築物，系統及び機器の損傷又は故障により敷地周辺公衆に与える放射線の影響を十分小さくする
ようにする構築物，系統及び機器

柏崎刈羽原子力発電所

機能構築物，系統又は機器

6号及び7号炉

原子炉の安全停止に必要な機能

火災による機能影響＊

非常用ガス処理系
2)放射性物質放出の防止 燃料集合体落下事故時放直接関連系
機能
射能放出を低減する系（非常用ガス処理系）

乾燥装置（乾燥機能部分）――（原子炉の安全停止に係わらない機能）

主排気筒（非常用ガス処理系排気管の支持機能）

・中性子束（起動領域モニタ）
・原子炉スクラム用電磁接触器の状態
・制御棒位置- 8 条-別添 1-資料 2-添付 1-8 -・原子炉水位（広帯域，燃料域）
・原子炉圧力○○［低温停止への移行］
・原子炉圧力・原子炉水位（広帯域）［サプレッション・プール冷却］・原子炉水位（広帯域，燃料域）
・サプレッション・プール水温度○○［ドライウェルスプレイ］
・原子炉水位（広帯域，燃料域）
・原子炉格納容器圧力［可燃性ガス濃度制御系起動］
・原子炉格納容器水素濃度
・原子炉格納容器酸素濃度

―

―

―

―

制御室外原子炉停止装置
3)制御室外からの安全停
中央制御室外原子炉停止装置（安全停止に関連するもの）（安全停止に関連するも
止機能
の操作回路
の）

○

○

・原子炉格納容器圧力・サプレッション・プール水温度・原子炉格納容器エリア放射線量率MS-21)事故時のプラント状態
事故時監視計器の一部の把握機能
2)異常状態への対応上特に重要な構築物，系統及び機器2)異常状態の緩和機能

BWRには対象機能なし。

―（原子炉の安全停止に係わらない機能）

計装配管，弁PS-31)異常状態の起因事象となるものであってPS-1及びPS2以外の構築物，系統及び機器

原子炉冷却材圧力バウン 試料採取系配管，弁1)原子炉冷却材保持機能
ダリから除外される計装（PS-1,PS-2以外のもの）
ドレン配管，弁等の小口径配管，弁――（原子炉の安全停止に係わらない機能）

ベント配管，弁2)原子炉冷却材の循環機
冷却材再循環系
能―
冷却材再循環ポンプ―＊各系統から抽出された機器に対して，火災 による原子炉の安全停止に必要な機能への影 響を考慮し，重要度に応じて図るべき火災防 護対策を個別に評価した結果を添付資料５に 示す。

（原子炉の安全停止に係わらない機能）

重要度分類指針
分類

定義

柏崎刈羽原子力発電所

機能構築物，系統又は機器

6号及び7号炉

原子炉の安全停止に必要な機能

火災による機能影響＊

圧力抑制室プール水排水系（圧力抑制室プール水サージタ
ンク）
復水貯蔵槽
液体廃棄物処理系- 8 条-別添 1-資料 2-添付 1-9 -3)放射性物質の貯蔵機能（低電導度廃液系，高電導度廃液系）

放射性廃棄物処理施設（放射能インベントリの 固体廃棄物処理系 （原子炉冷却材浄化系粉末樹脂沈降分
小さいもの） 注）
離槽，使用済樹脂槽，濃縮廃液タンク，固体廃棄物処理系
液体廃棄物処理系
固化装置，固体廃棄物処理建屋，固体廃棄物貯蔵庫）――（原子炉の安全停止に係わらない機能）

注）現状では，液体及び固体の放射性廃棄物処理 焼却炉建屋系が考えられる。
新燃料貯蔵庫新燃料貯蔵ラック
使用済燃料輸送容器保管建屋
発電機及びその励磁装置（発電機，励磁機）
固定子冷却装置
直接関連系（発電機及び励磁装置）1)異常状態の起因事象となるものであってPS-1及びPSPS-3
2以外の構築物，系統及び機器

発電機水素ガス冷却装置
軸密封油装置
励磁電源系

蒸気タービン（主タービン，主要弁，配管）
主蒸気系（主蒸気／駆動源）
タービン，
発電機及びその励磁装置，
復水系（復水器を含む）
4)電源供給機能（非常用
給水系，
を除く）
循環水系，
送電線，
変圧器，
開閉所

直接関連系
（蒸気タービン）

タービン制御系
タービン潤滑油系

復水系（復水器を含む）
弁）
直接関連系（復水系（復水器含む））（復水器，復水ポンプ，配管／――

復水器空気抽出系（蒸気式空気抽出
系，配管／弁）給水系（電動駆動給水ポンプ，タービン駆動給水ポンプ，
給水加熱器，配管／弁）
直接関連系
（給水系）

駆動用蒸気

循環水系 （循環水ポンプ，配管／弁）
直接関連系（循環水系）

取水設備（屋外トレンチを含む）＊各系統から抽出された機器に対して，火災 による原子炉の安全停止に必要な機能への影 響を考慮し，重要度に応じて図るべき火災防 護対策を個別に評価した結果を添付資料５に 示す。

（原子炉の安全停止に係わらない機能）

重要度分類指針
分類

定義

機能

柏崎刈羽原子力発電所
構築物，系統又は機器

6号及び7号炉

原子炉の安全停止に必要な機能

火災による機能影響＊

常用所内電源系（発電機又は外部電源系から所内負荷までの配電設備及び電路（MS-1関連以外），蓄電池（常用），
蓄電池（常用）から常用負荷までの配電設備及び電路（MS1関連以外），計測制御用電源設備（電源装置から常用計測制御装置までの配電設備及び電路（MS-1関連以外）））- 8 条-別添 1-資料 2-添付 1-10-

タービン，
発電機及びその励磁装置，
復水系（復水器を含む）
4)電源供給機能（非常用
給水系，
を除く）
500kV送電線及び154kV送電線
循環水系，
送電線，
変圧器，
変圧器（所内変圧器，起動用開閉所変圧器，起動変圧器，開閉所
予備電源変圧器，工事用変圧器，共通用高圧母線，共通用
低圧母線）
直接関連系
（変圧器）

―
―
（原子炉の安全停止に係わらない機能）

油劣化防止装置
冷却装置

開閉所（母線，遮断器，断路器，電路）

PS-3

原子炉制御系，
運転監視補助装置（制御・原子炉制御系（制御棒価値ミニマイザを含む）
1)異常状態の起因事象とな 5)プラント計測・制御機
棒価値ミニマイザ），原・原子炉核計装系の一部るものであってPS-1及びPS- 能（安全保護機能を除子炉核計装系の一部，原・原子炉プラントプロセス計装の一部
2以外の構築物，系統及び機 く）
子炉プラントプロセス計器
装の一部
所内ボイラ設備（所内ボイラ，給水タンク，給水ポンプ，
配管／弁）
直接関連系
（所内ボイラ設備）――（原子炉の安全停止に係わらない機能）

所内ボイラ用変圧器から所内ボイラ
給電部までの配電設備及び電路

所内蒸気系及び戻り系（ポンプ，配管／弁）計装用圧縮空気設備（空気圧縮機，中間冷却器，配管，弁）
6)プラント運転補助機能

所内ボイラ設備，計装用 直接関連系
圧縮空気系（計装用圧縮空気設
備）

後部冷却器
気水分離器

―
―

空気貯蔵

原子炉補機冷却水系(MS-1)関連以外（配管／弁）
タービン補機冷却水系（タービン補機冷却ポンプ，熱交換器，配管／弁）直接関連系（タービン補機冷却水系）

サージタンク＊各系統から抽出された機器に対して，火災 による原子炉の安全停止に必要な機能への影 響を考慮し，重要度に応じて図るべき火災防 護対策を個別に評価した結果を添付資料５に 示す。

（原子炉の安全停止に係わらない機能）

重要度分類指針
分類

定義

柏崎刈羽原子力発電所

機能構築物，系統又は機器

タービン補機冷却海水系（タービン補機冷却海水ポンプ，
配管／弁，ストレーナ）
1)異常状態の起因事象となるものであってPS-1及びPS所内ボイラ設備，計装用
6)プラント運転補助機能
2以外の構築物，系統及び機
圧縮空気系
復水補給水系（復水移送ポンプ，配管／弁）
器
直接関連系
復水貯蔵槽
（復水補給水系）

6号及び7号炉

原子炉の安全停止に必要な機能

火災による機能影響＊――（原子炉の安全停止に係わらない機能）- 8 条-別添 1-資料 2-添付 1-11 -

燃料被覆管
1)核分裂生成物の原子炉
冷却材中への放散防止機 燃料被覆管
能

PS-3

―
―

上部端栓，下部端栓（原子炉の安全停止に係わらない機能）
タイロッド2)原子炉冷却材中放射性物
質濃度を通常運転に支障のない程度に低く抑える構築
物系統及び機器

原子炉冷却材浄化系（再生熱交換器，非再生熱交換器，ポンプ，ろ過脱塩装置，配管，弁）―2)原子炉冷却材の浄化機 原子炉冷却材浄化系，
能
復水浄化系

―
（原子炉の安全停止に係わらない機能）
復水浄化系（復水ろ過装置，復水脱塩装置，配管，弁）逃がし安全弁（逃がし弁機能）
直接関連系（逃がし安全弁（逃がし弁機能））

原子炉圧力容器から逃がし安全弁までの主蒸気配管――（原子炉の安全停止に係わらない機能）

駆動用窒素源（アキュムレータ，アキュムレータから逃がし安全弁までの配管，弁）

逃がし安全弁（逃がし弁
1)原子炉圧力の上昇の緩機能），タービンバイパ タービンバイパス弁
和機能
ス弁

MS-3

1)運転時の異常な過渡変化があっても，MSｰ1,MS-2とあ
いまって，事象を緩和する
構築物，系統及び機器

直接関連系（タービンバイパス弁）

2)出力上昇の抑制機能

原子炉圧力容器からタービンバイパ
ス弁までの主蒸気配管――（原子炉の安全停止に係わらない機能）

駆動用油圧源（アキュムレータ，アキュムレータからタービンバイパス
弁までの配管，弁）冷却材再循環流量制御系
・冷却材再循環流量制御系（ポンプトリップ機能）（ポンプトリップ機
・制御棒引抜阻止機能能），制御棒引抜監視装・選択制御棒挿入機構
置――（原子炉の安全停止に係わらない機能）

制御棒駆動水圧系（ポンプ，復水貯蔵槽，復水貯蔵槽から制御棒駆動機構までの配管及び弁）
3)原子炉冷却材の補給機 制御棒駆動水圧系，原子直接関連系
能
炉隔離時冷却系（制御棒駆動水圧系）

ポンプサクションフィルタ――

ポンプミニマムフローライン配管，
弁＊各系統から抽出された機器に対して，火災 による原子炉の安全停止に必要な機能への影 響を考慮し，重要度に応じて図るべき火災防 護対策を個別に評価した結果を添付資料５に 示す。

（原子炉の安全停止に係わらない機能）

重要度分類指針
分類

定義

柏崎刈羽原子力発電所

機能構築物，系統又は機器

6号及び7号炉

原子炉の安全停止に必要な機能

火災による機能影響＊

原子炉隔離時冷却系（ポンプ，タービン，復水貯蔵槽，復水貯蔵槽から注入先までの配管，弁）1)運転時の異常な過渡変化があっても，MS-1,MS-2とあ
いまって，事象を緩和する
構築物，系統及び機器

3)原子炉冷却材の補給機 制御棒駆動水圧系，原子能
炉隔離時冷却系
直接関連系（原子炉隔離時冷却系）

タービンへの蒸気供給配管，弁（原子炉の安全停止に係わらない機能）- 8 条-別添 1-資料 2-添付 1-12 -―4)原子炉冷却材の再循環 冷却材再循環ポンプMG
流量低下の緩和機能
セット

冷却材再循環ポンプMGセット

5)タービントリップ―

BWRには対象機能なし。

――

ポンプミニマムフローライン配管，
弁
潤滑油冷却器及びその冷却器までの冷却水供給配管―（原子炉の安全停止に係わらない機能）――

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所
情報収集設備
通信連絡設備直接関連系（5号炉原子炉建屋内
緊急時対策所）
資料及び器材
遮蔽設備
試料採取系（異常時に必要な下記の機能を有するもの，原
子炉冷却材放射性物質濃度サンプリング分析及び原子炉格
納容器雰囲気放射性物質濃度サンプリング分析機能を有す
る範囲）

MS-3

通信連絡設備（1つの専用回路を含む複数の回路を有する通信連絡設備）

2)異常状態への対応上必要な構築物，系統及び機器

放射線監視設備
原子力発電所緊急時対策所，試料採取系，通信連 事故時監視計器の一部
1)緊急時対策上重要なも絡設備，放射能監視設の及び異常状態の把握機
備，事故時監視計器の一 津波監視カメラ
能部，消火系，安全避難通路，非常用照明
消火系（水消火設備，泡消火設備）――

消火系（二酸化炭素消火設備，等）
圧力調整用消火ポンプ，電動駆動消火ポンプ，ディーゼル駆動消火ポン
プ
直接関連系
（消火系）

ろ過水タンク
火災検出装置（受信機含む）
防火扉，防火ダンパ，耐火壁，隔壁（消火設備の機能を維持・担保するために必要なもの）

安全避難通路直接関連系（安全避難通路）

安全避難用扉

非常用照明＊各系統から抽出された機器に対して，火災 による原子炉の安全停止に必要な機能への影 響を考慮し，重要度に応じて図るべき火災防 護対策を個別に評価した結果を添付資料５に 示す。

（原子炉の安全停止に係わらない機能）

添付資料２

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における原子炉の安全停止に必要な機能を達成するための系統

柏崎刈羽原子力発電所

６号炉－ 8 条-別添 1-資料 2-添付 2-1 －

MO

MO

B21-MO-F014

B21-MO-F013

MO

LCW 系へ
MO

B21-MO-F016

B21-NO-F001A※１
B21-F001A-SV-1※１
NO

B21-F001A-SV-3※1

MO
G31-MO-F0４1

CUW 系より

B21-F001A-SV-2※1

G31-MO-F017※1：C，F，H，L，N，R，Tも同様※2：B，D，E，J，K，M，P，S，U も同様
但し，原子炉の安定停止に必要な機器は
G，K，P のみ

B21-NO-F001G※2
NO

B21-F001G-SV ※2

SLC 系より

C41-F007-8 条-別添 1-資料 2-添付 2-2-

AO
FDW 系より
ＲＨＲ(A)系より
CUW 系よりNO

B21-AO-F051A
MO

B21-NO-F002C
NO

NO

AO

AO
MS 系へ

RHR(B,C)系より
E11-MO-F005B，C
HPCF（B,C）系より

MO
E22-MO-F003B，C

E11-NO-F006B，C

B21-NO-F002D

NO

HPCF（B）系へ

NO

E22-NO-F004B，C

B21-NO-F002A

AO
FDW 系より
RCIC 系よりMS 系へ

B21-AO-F003C

NO

B21-AO-F003D
AO
B21-AO-F003A
AO
MS 系へ

B21-AO-F051B
MO

B21-NO-F002B

MO
MO

RHR(A,B,C)系へ
E11-MO-F011A,B,C
MO

E11-MO-F010A,B,C
MO

RHR（B）系より

E51-MO-F048

MO

B21-MO-F005

B21-AO-F003B
MO

AO

G31-MO-F002

MS系へ
M･CON へB21-MO-F006

MO

MO

E51-MO-F035

E51-MO-F036

CUW 系へ
G31-MO-F003

MS 系へ

RCIC 系へ
NO

試料採取系へ
G31-AO-F072

G31-NO-F071

原子炉の安全停止に必要な系統機能を発揮す
るために必要なライン
原子炉の安全停止に必要な機器

第1図

原子炉冷却材圧力バウンダリ/自動減圧系/逃がし安全弁

他系統との連絡弁（AO 弁，MO 弁のみ）

-8 条-別添 1-資料 2-添付 2-3-

ほう酸水注入系及び制御棒による系
第2図

MO
MO
E11-MO-F014B,C
E11-MO-F014A

MO

MO

MO

MUWC
系より

FPC 系へMUWC 系
より

E11-MO-F018B,C

E11-MO-F015

E11-MO-F017B,C

E11-NO-F006B,C
AO

MUWC 系より

MO

NO

給水系より
B21-AO-F051A

MO

E22-MO-F005B,C

CUW，CRD 系より

E11-AO-F006A

MO

MO

MO

MO

AO

-8 条-別添 1-資料 2-添付 2-4-

E11-MOF011A

E11-MO-F005A
AO

MO

E11-MO-F010A

MO

E11-AO-F036A

E11-MOF010B,C

CUW 系へ※：B 系のみRCIC 系より
FCS 系へ
T49-MO-F010A

MO

HPCF 系より
E22-MO-F009B,CMUWC 系より

MUWC 系より

E51-MO-F009

E11-MOF011B,C

E11-MO-F021A

E11-MO-F008A

RCIC
系より

MO

MO

MO
E51-MO-F011

MO

MO
MO

E11-MO-F013B,C
E11-C001B,C
RHR ポンプ(B,C)

E11-MO-F012B,C

MO

E11-MO-F044B,C

E11-MO-F045

E11-MO-F046

第3図

残留熱除去系

E11-MO-F004B,C

E11-MO-F043B,C

MO

MO

Ａ系及び
SPH 系へ

事故後
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ系へ

E11-MO-F030A

MO

試料採取系へ

他系統との連絡弁（AO 弁，MO 弁のみ）

MO

MO

E11-B001B,C
MO

原子炉の安全停止に必要な機器

E11-MO-F044A

Hx

E11-MO-F001B,C

試料採取系へ
E11-MO-F043A

B，C 系及びSPH 系へ

E11-MO-F001A

MO

原子炉の安全停止に必要な系統機能を発揮す
るために必要なライン

MO

E11-MO-F029A
MO

MO

E11-MO-F012A

E11-C001A
RHR ポンプ(A)

MO

MO

Hx

E11-B001A

E11-MO-F008B,C

E11-MO-F021B,C

RHR 封水ポンプ(B,C)
E11-C002B,C

MO

E11-MO-F013A

MO

FPC 系より

FPC 系より

RHR 封水ポンプ(A)E11-C002A

E11-MO-F031A

E11-MO-F004A

HPCF 系より
E22-MO-F010B,C

E11-MO-F0019B,C

MO

T49-MO-F010BMO

MO

E51-MO-F083

MO

FCS 系へ※HPAC 系より

MO

MO※：B 系のみ
MO

MO

MO

E11-MO-F071※

E11-MO-F070※

E11-MOF030B,C

E11-MOF029B,C

MO

E11-MO-F031B,C

HPCF 系へ※※:Ｂ系のみMUWC 系より
E22-MO-F008BMO

E22-MO-F009B

E22-NO-F004B

E22-NO-F004CNONOMO

MUWC 系より

E22-MO-F003C

E22-MO-F003BMO

MO

E22-MO-F009C

E22-MO-F008CMOMO-8 条-別添 1-資料 2-添付 2-5-

SLC 系より
ＭＯ

MO

E22-MO-F010B
RHR(B)系

MO

RHR 系より
G13-A001

MO

MO

RHR(C)系
RHR(C)系

E11-MO-F008B

E11-MO-F031B MO
RHR(B)系
SPCU 系へ
E11-MO-F021B

G51-MO-F009
G51MO

P13-

MO

MO

MO

E11-MO-F008C

E11-MO-F071

CSP

MUWC 系へ

RHR(B)系

E22-MO-F010C

E22-C001B
HPCF ポンプ(B)
E22-

MO

MO

E22-MO-F006B
E22-

MO

HPAC
系へ
MO

RHR(C)系
E11-MO-F021C

E22-C001C
HPCF ポンプ（Ｃ）

E22-MO-F006C
E22MO

RCIC 系へ

E22-MO-F001B
E22-

E11-MO-F031C

E51-MO-F001
E22-MO-F001C

第4図

高圧炉心冷却系

E22-

原子炉の安全停止に必要な系統機能を発揮す
るために必要なライン
原子炉の安全停止に必要な機器
他系統との連絡弁（AO 弁，MO 弁のみ）

MO

E51-MO-F048

MO

MO
HPAC 系へ

B21-MO-F006

B21-MO
-F005

MO

NO

AO

E51-MO-F035

FC
B21-AO-F003B

MO

B21-NO-F002B

MO

MO

E51-MO-F080

E51-MO-F036

HO

MO

AO

MO

AO

CUW 系より

E51-MO-F037

E51-AO-F005

AO

MO

E51-MO-F071

E51-MO-F068

AO

E51-HO-F069

復水器へ
E51-AO-F040

E51-MO-F004

E51-AO-F041

FDW 系より
B21-AO-F051B
MUWC 系より-8 条-別添 1-資料 2-添付 2-6-

MO

MO

MO

E51-MO-F009

E51-MO-F008

MO
MO

PCV

E51-MO-F012

E51-PCV-F013

E51-MO-F011

HPAC 系より潤滑油冷却器MO
E51-MO-F083

RHR 系よりMO

E11-MO-F021A
RHR 系よりMO

E11-MO-F031A

E51-C004
真空ポンプ

E51-C002
RCIC タービン

E51-C001
RCIC ポンプ

RHR 系より
E11-MO-F008A

E51-C003
復水ポンプ

HPAC 系より

MO

E51‐A001
真空タンク
MO

P13-A001

E51-MO-F039

MO

AO

E51-AO-F032

HPCF 系へ

E22-MO-F001(B,C)

AO

CSP

E51-AO-F031

MO

SPCU 系へ

MO
G51-MO-F009

MO

MUWC 系へ

E51-MO-F001

E51-MO-F006
E51-MO-F047

AO

原子炉の安全停止に必要な系統機能を発揮す
るために必要なライン
原子炉の安全停止に必要な機器
他系統との連絡弁（AO 弁，MO 弁のみ）

HPAC 系へ

RHR 系より
E11-MO-F071

第5図

原子炉隔離時冷却系

MO
P21-MO-F004D
P21-B001D
RCW 熱交換器(D)MO

P21-AO-F072A
MO

AO
P21-MO-F004A
P21-TCV-F006A,010A

P21-MO-F074A

P21-B001A
RCW 熱交換器(A)MO

熱交換器 ）
RHR
(A

冷凍機 ・
HECW
(A ）
C

ポンプ室空調機
SPCU

ポンプ軸受冷却器
SPCU

P21-MO-F055D

ポンプ室空調機RCIC

P21-MO-F055A

ポンプ (A)
室空調機
RHR

MO

ポンプ (A)
メカニカルシール冷却器
RHR

(A)

(A)

MO

ポンプ (A)
モータクーラ
RHR

室空調機
FCS

非常用ディーゼル発電設備

(A)

(A)

室空調機（ (A)
CAMS

室空調機
SGTS

ポンプ室空調機
FPC(A)

ポンプ (A)
軸受冷却器
FPC

熱交換器
FPC

P21-A001A
RCW サージ
タンク(A)

格納容器雰囲気モニタ冷却器（ A)

P21-AO-F072D

常用系機器負荷-8 条-別添 1-資料 2-添付 2-7-

P21-MO-F025A,C

AO

代替原子炉補器冷却系
熱交換器ユニットより

代替原子炉補器冷却系
熱交換器ユニットへ

P21-C001A
RCW ポンプ（A)

MO

HECW
(A)系へ
P21-MO-F013A

P21-C001D
RCW ポンプ（D)P21-MO-F082A
MO
P21-A002A

Ａ系を記載。Ｂ系も原則同様。
但し，「RCIC ポンプ室空調機」は「HPCF ポンプ（B）室空調機」，「SPCU ポ
ンプ軸受冷却器」は「HPCF ポンプ（B）モータ軸受クーラ」，「SPCU ポンプ
室空調機」は「HPCF ポンプ(B)メカニカルシール冷却器」と読み替える。

原子炉の安全停止に必要な系統機能を発揮す
るために必要なライン
原子炉の安全停止に必要な機器
他系統との連絡弁（AO 弁，MO 弁のみ）

第6図

原子炉補機冷却系（その１）

RCW 系
防食剤
注入タンク

MO
P21-MO-F004F
P21-B001F
RCW 熱交換器(F)MO

P21-AO-F072C
MO

AO
P21-MO-F004C
P21-TCV-F006C,010C

P21-MO-F074C

P21-B001C
RCW 熱交換器(C)AO

熱交換器 ）
RHR(C

ポンプ (C)
モータ軸受クーラ
HPCF

ポンプ (C)
メカニカルシール冷却器
HPCF

ポンプ (C)
室空調機
HPCF

(C)

ポンプ (C)
メカニカルシール冷却器
RHR

ポンプ (C)
室空調機
RHR

ポンプ (C)
モータクーラ
RHR

非常用ディーゼル発電設備

P21-AO-F072F

常用系機器負荷-8 条-別添 1-資料 2-添付 2-8-

P21-A001C
RCW サージタンク(C)

P21-C001C
RCW ポンプ（C）

P21-MO-F082C

MO

MO

P21-MO-F055C

P21-MO-F055F

MO
P21-C001F
RCW ポンプ（F)P21-MO-F013C

MO

RCW 系
防食剤
注入タンク
Ａより

原子炉の安全停止に必要な系統機能を発揮す
るために必要なライン
原子炉の安全停止に必要な機器
他系統との連絡弁（AO 弁，MO 弁のみ）

第7図

原子炉補機冷却系（その２）D/G(A)/Z 給気処理装置
U41-D201

P25-D001AHECW 冷凍機(A)P25-C001AHECW ポンプ（Ａ）

TCV

FO

PCV
FC

P25-TCV-F016A
C/B 計測制御電源盤
区域（A)給気処理装置
U41-X611

P25-PCV-F012A

P25-D001CHECW 冷凍機(C)P25-C001CHECW ポンプ（C）

RCW(A)系へ

TCV-8 条-別添 1-資料 2-添付 2-9-

P25-A001
HECW
防食剤注入
タンク

FO

P25-TCV-F022A
MCR 給気処理装置(A)U41-X601A

P21-A001A
RCW
サージタンク(A)TCV

FO

P25-TCV-F005A
D/G(B)/Z 給気処理装置
U41-D211

P25-D001B
HECW 冷凍機(B)P25-C001B
HECW ポンプ（B）

TCV

FO

PCV
FC

P25-TCV-F016B
C/B 計測制御電源盤
区域（B)給気処理装置
U41-X621

P25-PCV-F012B

P25-D001D
HECW 冷凍機(Ｄ)RCW(B)系へ
P21-A001B
RCW
サージタンク(B)P25-C001D
HECW ポンプ（Ｄ）

TCV

FO

P25-TCV-F022B

原子炉の安全停止に必要な系統機能を発揮するために必要なライン

TCV

原子炉の安全停止に必要な機器

FO

P25-TCV-F005B

第8図

換気空調補機非常用冷却系

MCR 給気処理装置(B)U41-X601B

MO

MO

P41-MO-F004A

P41-MO-F002A

P41-D001A
海水ストレーナ(A)P21-B001A
RCW 熱交換器(A)

取水口より

MO

MO

P41-C001A
RSW ポンプ(A)
雑用水系よりP41-MO-F006A-8 条-別添 1-資料 2-添付 2-10-

P41-MO-F016A
放水口へ

鉄イオン注入装置より

MO

MO

P41-MO-F004D

P41-MO-F002D

P41-D001D
海水ストレーナ(D)P21-B001D
RCW 熱交換器(D)

取水口より

MO

P41-C001D
RSW ポンプ(D)
雑用水系よりP41-MO-F006D
放水口へ

鉄イオン注入装置よりＡ系のみ記載。Ｂ，Ｃ系も同様

第9図

原子炉補機冷却海水系

原子炉の安全停止に必要な系統機能を発揮するために必要なライン
原子炉の安全停止に必要な機器

屋外
R43-SO-F059A

外気より

R43-D007A
排気サイレンサ

大気放出
R43-A002A

外気より

清水膨張タンク

R43-TCV-F001A

R43-SO-F063A

R43-SO-F068A

R43-B001A
機関付空気
冷却器

R43-SO-F069A

始動弁
主軸受へ

-8 条-別添 1-資料 2-添付 2-11-

R43-C007A
機関付清水ポンプ

R43-TCV-F022A

R43-C001A
ディーゼル機関
軸受

発電機

軸受

オイルパン
R43-B002A
潤滑油冷却器（機関台床付）
R43-A004A-2

R43-A004A-1

空気だめ（手動）

空気だめ（自動）R43-C003A
機関付潤滑油ポンプ

R43-B003A
清水冷却器
R43-C002A
清水加熱器ポンプ（機関台床付）

R43-D003A
機関付潤滑油フィルタ

R43-B006A
発電機軸受潤滑油冷却器（機関台床付）

R43-C005A-1
空気圧縮機（A)R43-A007A
潤滑油補給タンク

R43-C005A-2
空気圧縮機（B)
R43-B005A
潤滑油加熱器（機関台床付）

第 10 図R43-C004A
潤滑油プライミングポンプ

非常用ディーゼル発電機設備

R43-B004A
清水加熱器（機関台床付）

R43-C011A
潤滑油補給ポンプ

原子炉の安全停止に必要な系統機能を発揮するために必要なライン
Ａ系のみ記載。Ｂ，Ｃ系も同様
原子炉の安全停止に必要な機器

R43-C006A
燃料移送ポンプ(A)屋外

R43-A005A
燃料デイタンク

R43-D008A
燃料フィルタ（機関台床付）
R43-C001A
ディーゼル機関-8 条-別添 1-資料 2-添付 2-12-

R43-A001A
軽油タンク (A)R43-C006C
燃料移送ポンプ(C屋外
R43-A005C
燃料デイタンク

R43-D008C
燃料フィルタ（機関台床付）￥屋外
R43-A005B
燃料デイタンク

R43-A001B
軽油タンク (B)R43-D008Ｂ
燃料フィルタ（機関台床付）
R43-C001B
ディーゼル機関

R43-C006B
燃料移送ポンプ(B)

第 11 図R43-C001C
ディーゼル機関

非常用ディーゼル発電機設備燃料移送系

原子炉の安全停止に必要な系統機能を発揮するために必要なライン
原子炉の安全停止に必要な機器

区分（Ⅳ）バッテリー室

外気U41-X611
C/B 計測制御電源盤区
域（A)給気処理装置

外気U41-C611A
C/B計測制御電源盤
区域（A)送風機(A)U41-C612A
C/B計測制御電源盤
区域（A)排風機(A)

区分（Ⅰ）バッテリー室

排気
大気

HECW 冷凍機械室(A)他
C/B 計測制御電源盤区域（A)U41-C611B
C/B計測制御電源盤
区域（A)送風機(B)U41-C612B
C/B計測制御電源盤
区域（A)排風機(B)U41-D202
DG(A）非常用給気処理装置
U41-C203A,B
DG(A）非常用送風機(A)（B)外気-8 条-別添 1-資料 2-添付 2-13-

M

U41-D201
DG(A)/Z 給気処理装置

外気

排気

M

DG(A)室U41-C201A
D/G(A）/Z 送風機(A)U41-C202A
DG(A)/Z 排風機(A)DG(A)デイタンク室

排気A 系 DG 電気品室
U41-C201B
DG(A)/Z 用送風機(B)U41-C202B
DG(A)/Z 排風機(B)A 系 DG 制御盤室
ASD（A）/Z 送風機室他

R/B ＡＭ用直流 125V 蓄電池室へ

外気

U41-D511
Hx/A(A)非常用給気処理装置

Ａ系ポンプ及び電気品区域
U41-C511
Hx/A(A)非常用送風機

第 12 図※Ａ系のみ

排気Ａ系のみ R/B ＡＭ用直流 125V 蓄電池室への記載あり
以外はＢ系も同様
Hx/A(A)非常用送風機については B,C 系も同様

非常用換気空調系（その１）

原子炉の安全停止に必要な系統機能を発揮するために必要なライン
原子炉の安全停止に必要な
機器

排気
Ｂ系へ

U41-AO-DAA631
区分（Ⅲ）バッテリー室

外気
外気

U41-X631
C/B 計測制御電源盤区
域（C)給気処理装置

AO
U41-C632A
C/B計測制御電源盤
区域（C)排風機(A)U41-C631A
C/B計測制御電源盤
区域（C)送風機(A)

排気
大
FO

C/B 計測制御電源盤区域（C)U41-C631B
C/B計測制御電源盤
区域（C)送風機(B)U41-C632B
C/B計測制御電源盤
区域（C)排風機(B)FC

AO
U41-AO-DAA632-8 条-別添 1-資料 2-添付 2-14-

U41-D222
DG(C）非常用給気処理装置

外気U41-C221A
D/G(C）/Z 送風機(A)外気U41-C223A,B
DG(C）非常用送風機(A)（B)M

M

原子炉の安全停止に必要な系統機能を発揮するために必要なライン
排気
原子炉の安全停止に必要な機器

DG(C)室U41-D221
DG(C)/Z 給気処理装置

U41-AO-DAA221
DG(C)ディタンク室AO
排気C 系 DG 電気品室 他
U41-C221B
DG(C)/Z 用送風機(B)U41-C222A
DG(C)/Z 排風機(A)FO

U41-C222B
DG(C)/Z 排風機(B)FC

AO
U41-AO-DAA222

第 13 図非常用換気空調系（その２）U41-C602A
中央制御室排風機（A)MO

U41-MO-DAM604A

上部中央制御室及びMCR 空調機械室 他

MO

下部中央制御室及びプロセス計算機室 他

排気U41-MO-DAM604B-8 条-別添 1-資料 2-添付 2-15-

U41-C602B
中央制御室排風機（B)C/B 計測制御電源盤区域（A)給気処理装置へ

MO

MO

外気
U41-MO-DAM601A

U41-MO-DAM601B

MO

MO

U41-MO-DAM602A

U41-MO-DAM603A

MO

MO

U41-MO-DAM602B

U41-MO-DAM603B

U41-C603A
中央制御室再循環送風機（A)U41-X602
中 央制 御室 再循 環
フィルタ装置

第 14 図

U41-X601A
中央制御室給気処理装置
U41-C601A
中央制御室送風機（A)U41-X601B
中央制御室給気処理装置
U41-C603B
中央制御室再循環送風機（B)中央制御室非常用換気空調系

U41-C601B
中央制御室送風機（B)

原子炉の安定全止に必要な系統機能を発揮するために必要なライン
原子炉の安全停止に必要な機器

交流（A系）
6SA-1

交流（B系）

6.9kV 6C母線

動力変圧器
6D-2

C

(

動力変圧器
6D-1

高
圧
炉
心
注
水
系
ポ
ン
プ

)

非
常
用
デ

(

残
留
熱
除
去
系
ポ
ン
プ

C

動力変圧器
6E-1

動力変圧器
6E-2

)

(
)

E

高
圧
炉
心
注
水
系
ポ
ン
プ

ィー

)

C

B

)

B

(

)

B

)

B

(

(

D

ゼ
ル
発
電
機

)

(

)

A

原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

(

ゼ
ル
発
電
機

動力変圧器
6C-2

原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

(

動力変圧器
6C-1

6SB-2
6.9kV 6E母線

)

残
留
熱
除
去
系
ポ
ン
プ

ィー

非
常
用
デ

)

A

6SA-2

6.9kV 6D母線

(

A

原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

(

(

480V 6E-2 母線
480V 6C-1 母線

原
子
炉
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

C

F
)

（

)

4

F

原
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

)

1

3

C

（

1

‐

6
E

原
子
炉
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ

（

6
E

原
炉
補
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ

)

‐

6
E

海
水
熱
交
換
機
エ
リ
ア
M
C
C

（

2

ル
建
屋
M
C
C

‐

1

ル
建
屋
M
C
C

‐

1

コ
ン
ト
ロ

‐

6
E

1

コ
ン
ト
ロ

ー

6
E

ー

‐

2

‐

1

1

中
操
制
御
室
計
測
用
分
電
盤

（

（

C

）

）

交
流
1
2
0
V
バ
イ
タ
ル
分
電
盤
6
C

‐

‐

第 15 図

原
子
炉
建
屋
M
C
C

‐

1

原
子
炉
建
屋
M
C
C

‐

1

B

E

480V 6E-1 母線

‐

交
流
1
2
0
V
バ
イ
タ
ル
分
電
盤
6
B

中
操
制
御
室
計
測
用
分
電
盤

B

)

‐

交
流
1
2
0
V
バ
イ
タ
ル
分
電
盤
6
A

)

)

1

原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ

（

D

‐

B

2

原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ

)

8

6
D

‐

7

（

1

海
水
熱
交
換
機
エ
リ
ア
M
C
C

（

‐

1

（

5

B
)

4

6
D

換
気
空
調
補
機
非
常
用
冷
却
水
系
冷
凍
機

（

3

6
D

‐

2

ル
建
屋
M
C
C

‐

‐

1

ル
建
屋
M
C
C

換
気
空
調
補
機
非
常
用
冷
却
水
系
冷
凍
機

2

中
央
制
御
室
送
風
機

‐

‐

1

コ
ン
ト
ロ

‐

‐

6
D

1

コ
ン
ト
ロ

ー

6
D

1

480V 6D-2 母線

ー

6
D

1

‐

6
D

1

‐

)

)

A

）

1

中
操
制
御
室
計
測
用
分
電
盤

（

‐

交
流
1
2
0
V
バ
イ
タ
ル
分
電
盤
6
D

6
D

‐

C

原
子
炉
建
屋
M
C
C

‐

A

原
子
炉
建
屋
M
C
C

‐

8

原
子
炉
建
屋
M
C
C

‐

7

（

1

‐

1

D

原
子
炉
建
屋
M
C
C

‐

5

A

原
子
炉
建
屋
M
C
C

)

4

6
C

原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ

480V 6D-1 母線

（

‐

3

A

原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ

)

‐

2

6
C

海
水
熱
交
換
機
エ
リ
ア
M
C
C

‐

‐

1

6
C

換
気
空
調
補
機
非
常
用
冷
却
水
系
冷
凍
機

（

‐

1

（

‐

6
C

1

ル
建
屋
M
C
C

‐

‐

6
C

1

ル
建
屋
M
C
C

換
気
空
調
補
機
非
常
用
冷
却
水
系
冷
凍
機

‐

‐

6
C

1

中
央
制
御
室
送
風
機

)

6
C

1

コ
ン
ト
ロ

（

6
C

コ
ン
ト
ロ

ー

原
子
炉
建
屋
M
C
C

‐

原
子
炉
建
屋
M
C
C

‐

原
子
炉
建
屋
M
C
C

480V 6C-2 母線

ー

原
子
炉
建
屋
M
C
C

‐

原
子
炉
建
屋
M
C
C

‐

-8 条-別添 1-資料 2-添付 2-16-

ゼ
ル
発
電
機

原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

)

残
留
熱
除
去
系
ポ
ン
プ

ィー

非
常
用
デ

交流（C系）

6SA-2

6SB-2

6SB-2

交流電源単線結線図（非常用所内電源設備）

1

原子炉の安全停止に必要な系統機能を発揮するために必要なライン
原子炉の安全停止に必要な機器

直流（A・B系）（区分Ⅰ）
480V 母線（区分Ⅱ）
480V 母線（区分Ⅰ）
480V 母線
1
2
5
V
蓄
電
池

（区分Ⅱ）
480V 母線

充
電
器

充
電
器

（区分Ⅱ）
480V 母線（区分Ⅲ）
480V 母線

充
電
器

A

B

C

（区分Ⅰ）
480V 母線

充
電
器

充
電
器

（区分Ⅰ）
480V 母線
1
2
5
V
蓄
電
池

充
電
器

（

1
2
5
V
蓄
電
池

（区分Ⅲ）
480V 母線

（

A
2

1
2
5
V
蓄
電
池

（

（

（

充
電
器

1
2
5
V
蓄
電
池

（区分Ⅰ）
480V 母線

直流（C・D系）

D
)

)

)

)

)
B

C

（

C

高
圧
炉
心
注
水
系

（

C
)

B

残
留
熱
除
去
系

（

)

C
)

)

）

）

逃
が
し
安
全
弁
含
む

高
圧
炉
心
注
水
系

（

B

自
動
減
圧
系

（

残
留
熱
除
去
系

D
125V DC分電盤

第 16 図直流電源単線結線図（非常用所内電源設備）)

125V DC分電盤

（

)

逃
し
安
全
弁
含
む

バ
イ
タ
ル
交
流
電
源

)

)

A

自
動
減
圧
系

（

残
留
熱
除
去
系

D
/
G
系

（

（

B
125V DC分電盤

（

逃
し
安
全
弁
含
む

)

自
動
減
圧
系

）

）

電
動
機

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系

（

（

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系

バ
イ
タ
ル
交
流
電
源

125V 母線D))

A
125V DC分電盤

125V 母線C

（

A

D
/
G
系

)

バ
イ
タ
ル
交
流
電
源

（

D
/
G
系

（

バ
イ
タ
ル
交
流
電
源

（

-8 条-別添 1-資料 2-添付 2-17-

125V 母線B

125V 母線A

原子炉の安全停止に必要な系統機能を発揮するために必要なライン
原子炉の安全停止に必要な機器

柏崎刈羽原子力発電所

７号炉－ 8 条-別添 1-資料 2-添付 2-18 －

MO

MO

B21-MO-F014

B21-MO-F013

MO

LCW 系へ
MO

B21-MO-F016

B21-NO-F001A※１
B21-F001A-SV-1※１
NO

B21-F001A-SV-3※1

MO
B21-F001A-SV-2※1

G31-MO-F041

CUW 系より
G31-MO-F017※1：C，F，H，L，N，R，Tも同様※2：B，D，E，J，K，M，P，S，U も同様
但し，原子炉の安定停止に必要な機器は
G，K，P のみ

B21-NO-F001G※2
NO

B21-F001G-SV ※2

SLC 系より

C41-F007
AO-8 条-別添 1-資料 2-添付 2-19-

FDW 系より
ＲＨＲ(A)系より
CUW 系よりNO

B21-AO-F051A
MO

B21-NO-F002C
NO

NO

AO
B21-AO-F003C
AO

MS 系へ

RHR(B,C)系より
E11-MO-F005B，C
HPCF（B,C）系より

MO
E22-MO-F003B，C

E11-NO-F006B，C

B21-NO-F002D

NO

NO

HPCF（B）系へ

E22-NO-F004B，C

B21-NO-F002A

AO
FDW 系より
RCIC 系より

MS 系へ

NO

B21-AO-F003D
AO
B21-AO-F003A
AO
MS 系へ

B21-AO-F051B
MO

B21-NO-F002B

MO
MO

RHR(A,B,C)系へ
E11-MO-F011A,B,C
MO

E11-MO-F010A,B,C
MO

RHR（B）系より

E51-MO-F048

MO

B21-MO-F005

B21-AO-F003B
MO

AO

MS系へ
M･CON へB21-MO-F006

MO

MO

E51-MO-F035

E51-MO-F036

CUW 系へ
G31-MO-F003

MS 系へ

RCIC 系へ
G31-MO-F002
NO

試料採取系へ
G31-AO-F072

G31-NO-F071

原子炉の安全停止に必要な系統機能を発揮す
るために必要なライン
原子炉の安全停止に必要な機器

第1図

原子炉冷却材圧力バウンダリ/自動減圧系/逃がし安全弁

他系統との連絡弁（AO 弁，MO 弁のみ）

-8 条-別添 1-資料 2-添付 2-20-

ほう酸水注入系及び制御棒による系
第2図

MO
MO
E11-MO-F014B,C

MO

MO

MO

E11-MO-F014A

FPC 系へMUWC 系
より

E11-MO-F015

MUWC
系より

E11-MO-F018B,C
AO

NO

MO

B21-AO-F051A

E11-NO-F006B,C

E22-MO-F005B,C

MUWC 系より

E11-MO-F017B,C

給水系より
E11-AO-F006A
MO

HPAC 系より

AO

MO

MO

MO

MO
MO
MUWC 系より

CUW 系より

E11-MO-F005A
AO

MO

MO
FCS 系へ

E11-AO-F036A-8 条-別添 1-資料 2-添付 2-21-

T49-MO-F010A

E11-MO-F010A

HPAC 系より

E11-MOF010B,C

E11-MOF011B,C

E51-MO-F011

HPCF 系
MO
E22-MO-F009B,C

CUW 系へ
※B 系のみMORCIC 系より

MO

E11-MOF011A

HPCF 系
E22-MO-F010B,C

MO

MUWC 系より

T49-MO-F010B※

MO

E51-MO-F009

E11-MO-F008A

MO

MO

FCS 系へ

E11-MO-F019B,C

E11-MO-F008B,C

MO

MO
FPC 系より

FPC 系より

E11-MO-F021A

E11-MO-F021B,C

E11-MO-F031A
MO

MO
E11-C002A
RHR 封水ポンプ(A)E11-MO-F013A
Hx

MO

E11-MO-F004A

E11-B001A

E11-C001A
RHR ポンプ(A)

MO
MO

MO

E11-MO-F029A
MO

試料採取系へ
SPH 系などへ

E11-MO-F030A

E11-MO-F043A
MO

E11-MO-F044A
MO
事故後
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ系へ

E11-MO-F045

MOMO

E11-MOF012A

E11-MOF012B,C

MO

MO

E11-MO-F001A

E11-MO-F001B,C

原子炉の安全停止に必要な系統機能を発揮す
るために必要なライン
原子炉の安全停止に必要な機器
他系統との連絡弁（AO 弁，MO 弁のみ）

E11-C002B,CRHR 封水ポンプ(B,C)

E11-MO-F013B,C
Hx

E11-B001B,C
E11-C001B,C
RHR ポンプ(B,C)

MO

E11-MO-F044B,C E11-MO-F043B,C
SPH 系などへ
MO

MO

E11-MO-F030B,C

E11-MO-F029B,C

MO

MO

MO

E11-MO-F031B,C※：RHR(B)系のみ

HPCF 系へ※残留熱除去系

E11-MO-F004B，C

MO

試料採取系へ

E11-MO-F046

第3図

MO

E11-MO-F062

E11-MO-F061

MUWC 系より

MO

E22-MO E22-MO-F008B -F009B
MO

E22-NO-F004B

E22-NO-F004CNONO

MO-8 条-別添 1-資料 2-添付 2-22-

RHR(B)系より

P13-A001

E22-MO-F010C
E11-MO-F008C
MO RHR(C)系
MO

MO

E11-MO-F031B

E11-MO-F062

MO

MO

RHR(B)系

CSP
MO

SPCU 系へ E22-C001B E11-MO-F021B
HPCF ポンプ(B)P13-

E11-MO-F031C

E11-MO-F021C
MO

E51-MO-F001

MO

MO

E22-MO-F006B
E22-

RHR(B)系へ

E22-MO-F006C
RCIC 系へ

E22-

MUWC 系へ

RHR(C)系

RHR(C)系

G51-MO-F010
G51MO

MO

MO

E22-MO-F010B
E11-MO-F008B
RHR(B)系
MO
RHR(B)系

E22-MO E22-MO-F009C -F008C

SLC 系より

ＭＯ

MO

MUWC 系より

E22-MO-F003C

E22-MO-F003B

MO

MO

HPAC 系へ

E22MO

E22-C001C
HPCF ポンプ（Ｃ）

E22-MO-F001B
E22-

RHR(C)系へ
E22-MO-F001C E22原子炉の安全停止に必要な系統機能を発揮す
るために必要なライン

第4図

高圧炉心冷却系

原子炉の安全停止に必要な機器
他系統との連絡弁（AO 弁，MO 弁のみ）

MO

B21-MO-F006

MS 系

MO

B21-MO
-F005

MO

MO

MO

NO

AO

B21-AO-F003B

E51-MO-F048

MO

E51-MO-F035

MO

E51-MO-F065

E51-MO-F036

E51-MO-F034

B21-NO-F002B

MO

HO

MO

AO

FDW 系より

AO

B21-AO-F051B

E51-MO-F037 E51-MO-F400

MO

AO

AO

復水器へ

E51-HO-F401

E51-AO-F040

E51-AO-F041

E51-AO-F005
E51-MO-F004
CUW 系
CRD 系より

MUWC 系より-8 条-別添 1-資料 2-添付 2-23-

MO
MO

PCV

E51-MO-F012

E51-PCV-F013

HPAC 系より
MO

MO
E51-MO-F011

E51-MO-F009

E51-MO-F008

MO
RHR 系よりMO

E11-MO-F031A

E51-C004
真空ポンプ

E51-C002
RCIC タービン

E51-C001
RCIC ポンプ

E51-A001
真空タンク

RHR(A)系より
MO

E11-MO-F008A
RHR 系より潤滑油冷却器E51-C003
復水ポンプ

MO

E11-MO-F021A

MO
P13-A001
AO

MO

E51-AO-F032

E51-MO-F039

HPCF 系へ

E22-MO-F001(B,C)

AO

CSP

E51-AO-F031

MO

MO

SPCU 系へ

G51-MO-F010

MUWC 系へ

MO
E51-MO-F001

E51-MO-F006
E51-MO-F047

MO

原子炉の安全停止に必要な系統機能を発揮す
るために必要なライン
原子炉の安全停止に必要な機器
他系統との連絡弁（AO 弁，MO 弁のみ）

HPAC 系へ

RHR(B)系より
E11-MO-F062

第5図

原子炉隔離時冷却系

MO

P21-MO-F016A

P21-B001D
RCW 熱交換器(D)MO※２ Ｂ系のみ

HECW(A)系へ

MO

P21-MO-F007D

代替原子炉補器冷却系
熱交換器ユニットへ

P21-A001A
RCW サージタンク(A)AO
P21-MO-F007A
P21-TCV-F011A
P21-AO-F014A

P21-B001A
RCW 熱交換器(A)AO

ポンプ (A,D)
モータ軸受冷却器
RSW

冷凍機（ ・
HECW
A）
C

熱交換器（ ）
RHR
A

ポンプ室空調機
SPCU

ポンプ (A)
室空調機
RHR

ポンプ室空調機
RCIC

ポンプ（ 軸RHRA)受冷却器・メカシール冷却器

熱交換器（ A)
FPC

室空調機
SGTS(A)

ポンプ（ 室
FPC
A)空調機

(A)

格納容器内雰囲気モニタラック（ A)

室空調機
FCS(A)

非常用ディーゼル発電設備

常用系機器負荷-8 条-別添 1-資料 2-添付 2-24-

P21-AO-F014D

P21-A002A
RCW 防 食剤注入タン
ク（A）
P21-C001A
RCW ポンプ（A)P21-MO-F048A

MO

MO

MO

MO

P21-MO-F048D

P21-MO-F042A

P21-MO-F037A

MO

Ａ系を記載。Ｂ系も原則同様。
但し，「RCIC ポンプ室空調機」は「HPCF ポンプ(B)上部・下部軸受冷却器・メカニカルシール冷却器」と「SPCU ポンプ室空調機」は「HPCF ポンプ（B）室空調機」と読み替える。

原子炉の安全停止に必要な系統機能を発揮す
るために必要なライン
原子炉の安全停止に必要な機器
他系統との連絡弁（AO 弁，MO 弁のみ）

P21-C001D
RCW ポンプ（D)P21-MO-F054A,C※２※１：Ａ系のみ※２：Ｂ系のみ

代替原子炉補器冷却系
熱交換器ユニットへ

第6図

原子炉補機冷却系（その１）※１※１

代替原子炉補器冷却系
熱交換器ユニットより

MO
P21-MO-F007F
P21-B001F
RCW 熱交換器(Ｆ)MO

P21-MO-F016C
MO

AO
P21-MO-F007C
P21-TCV-F011C
P21-AO-F014C

P21-B001C
RCW 熱交換器(C)RCW 防 食剤 注 入タンク（A）よりP21-C001A
RCW ポンプ（Ｃ)MO

P21-MO-F042C

P21-MO-F037C

原子炉の安全停止に必要な系統機能を発揮す
るために必要なライン
原子炉の安全停止に必要な機器
他系統との連絡弁（AO 弁，MO 弁のみ）

ポンプモータ (C,F)
軸受冷却器
RSW

P21-MO-F048F

熱交換器（ ）RHR
C

P21-MO-F048C

ポンプ（ ）
室空調機
HPCF
C

MO

ポンプ (C)
軸受冷却器・・メカニカルシール冷却器
HPCF

(C)

MO

MO

ポンプ（ 軸RHRC)受冷却器・メカシール冷却器

P21-A001C
RCW サージタンク(Ｃ)ポンプ (C)
室空調機
RHR

非常用ディーゼル発電設備

P21-AO-F014F

常用系機器負荷-8 条-別添 1-資料 2-添付 2-25-

AO

第7図

原子炉補機冷却系（その２）

P21-C001F
RCW ポンプ（F)TCVFO
P25-TCV-F015
D/G(A)/Z 給気処理装置
U41-D201

PCV
FC
TCV

P25-PCV-F027A

FO
P25-TCV-F023
P25-A001
HECW 防食剤
注入タンク

P25-D001AHECW 冷凍機(A)C/B 計測制御電源盤
区域（A)給気処理装置
U41-D611

RCW(A)系へ

TCV-8 条-別添 1-資料 2-添付 2-26-

P25-C001AHECW ポンプ（Ａ）

FO

P25-TCV-F006A
MCR 給気処理装置(A)U41-D601A

P21-A001A
RCW サージタンク(A)P25-D001CHECW 冷凍機(Ｃ)TCVFO

P25-C001CHECW ポンプ（Ｃ）

P25-TCV-F115
D/G(B)/Z 給気処理装置
U41-D211

PCV
FC
TCV

P25-PCV-F027B

FO
P25-TCV-F123

P25-C001B
HECW ポンプ（B）

C/B 計測制御電源盤
区域（B)給気処理装置
U41-D621

RCW(B)系へ

P25-D001B
HECW 冷凍機(B)P21-A001B
RCW サージタンク(B)P25-C001D
HECW ポンプ（Ｄ）

TCV

FO

P25-TCV-F006B
MCR 給気処理装置(B)U41-D601B

P25-D001D
HECW 冷凍機(Ｄ)

第8図

換気空調補機非常用冷却系

原子炉の安全停止に必要な系統機能を発揮するために必要なライン
原子炉の安全停止に必要な機器

MO
P41-D001A
海水ストレーナ
P21-B001A
RCW 熱交換器(A)取水口より

P41-MO-F004A

MO

MO

P41-C001A
RSW ポンプ(A)
雑用水系よりP41-MO-F006A

P41-MO-F016A
放水口へ

電解鉄イオン注入装置より-8 条-別添 1-資料 2-添付 2-27-

MO
P41-D001D
海水ストレーナ
P21-B001D
RCW 熱交換器(D)取水口より

P41-MO-F004D

MO

P41-C001A
RSW ポンプ(D)P41-MO-F006D

雑用水系より放水口へ

電解鉄イオン注入装置よりＡ系のみ記載。Ｂ，Ｃ系も同様

第9図

原子炉補機冷却海水系

原子炉の安全停止に必要な系統機能を発揮するために必要なライン
原子炉の安全停止に必要な機器

R43-D007A
排気サイレンサ

屋外
R43-SO-F059A

外気

大気放出

外気

R43-A002A
清水膨張タンク

R43-TCV-F001A

R43-SO-F063A

R43-SO-F068A

R43-B001A
機 関付 空 気
冷却器

R43-SO-F069A

始動弁

R43-C007A
機関付清水ポンプ

主軸受へ-8 条-別添 1-資料 2-添付 2-28-

R43-TCV-F022A

R43-C001A
ディーゼル機関
軸受

発電機

軸受

オイルパン
R43-B002A
潤滑油冷却器（機関台床付）

R43-A004A-2
空気だめ
（手動）

R43-A004A-1
空気だめ
（自動）

R43-C003A
機関付潤滑油ポンプ

R43-B003A
清水冷却器
R43-C002A
清水加熱器ポンプ（機関台床付）

R43-D003A
機関付潤滑油フィルタ

R43-B006A
発電機軸受潤滑油冷却器（機関台床付）

R43-C005A-1
空気圧縮機（A)R43-A007A
潤滑油補給タンク

R43-C005A-2
空気圧縮機（B)
R43-B005A
潤滑油加熱器（機関台床付）

Ａ系のみ記載。Ｂ，Ｃ系も同様

第 10 図R43-C004A
潤滑油プライミングポンプ

非常用ディーゼル発電機設備

R43-B004A
清水加熱器（機関台床付）

R43-C011A
潤滑油補給ポンプ

原子炉の安全停止に必要な系統機能を発揮するために必要なライン
原子炉の安全停止に必要な機器

R43-C006A
燃料移送ポンプ

屋外

R43-A005A
燃料デイタンク

R43-D008A
燃料フィルタ（機関台床付）
R43-C001A
ディーゼル機関

R43-A001A
軽油タンク (A)R43-C006C
燃料移送ポンプ-8 条-別添 1-資料 2-添付 2-29-

R43-A005C
燃料デイタンク

R43-D008C
燃料フィルタ（機関台床付）
R43-C001C
ディーゼル機関屋外

屋外

R43-A001B
軽油タンク (B)R43-A005B
燃料デイタンク
R43-C006B
燃料移送ポンプ

第 11 図非常用ディーゼル発電機設備燃料移送系

R43-D008Ｂ
燃料フィルタ（機関台床付）
R43-C001B
ディーゼル機関

原子炉の安全停止に必要な系統機能を発揮するために必要なライン
原子炉の安全停止に必要な機器

※：Ａ系のみ
区分（Ⅰ）バッテリー室※
U41-C611A
C/B計測制御電源盤
区域（A)送風機(A)U41-C612A
C/B計測制御電源盤
区域（A)排風機(A)C/B 常用電気品室 ※区分（Ⅳ）バッテリー室

外気
外気

U41-D611
C/B 計測制御電源盤区
域（A)給気処理装置

U41-C611B
C/B計測制御電源盤
区域（A)送風機(B)U41-C612B
C/B計測制御電源盤
区域（A)排風機(B)

区分（Ⅰ）バッテリー室C/B 計測制御電源盤区域（A)大気
大気

U41-D202
DG(A）非常用給気処理装置-8 条-別添 1-資料 2-添付 2-30-

U41-C203A,B
DG(A）非常用送風機(A)（B)
外気
大気

外気

U41-D201
DG(A)/Z 給気処理装置

M

大気
大気

M

A 系 DG 室
U41-C201A
D/G(A）/Z 送風機(A)A 系 DG 燃料デイタンク室

U41-C202A
DG(A)/Z 排風機(A)大気

A 系非常用電気品区域
U41-C201B
DG(A)/Z 用送風機(B)

RIP(A)出力ﾄﾗﾝｽ室

U41-C202B
DG(A)/Z 排風機(B)

RIP(A)ASD 室

原子炉の安全停止に必要な系統機能を発揮するために必要なライン

外気

U41-D511
Hx/A(A)非常用給気処理装置

原子炉の安全停止に必要な機器

Ａ系非常用熱交換器室

U41-C511
Hx/A(A)非常用送風機

Ａ系電気品室第 12 図大気給Ａ系のみ記載。Ｂ系も原則同様
Hx/A(A)非常用送風機については B,C 系も原則同様

非常用換気空調系（その１）区分（Ⅲ）バッテリー室

U41-MO-F021A
大

MO
外気
外気

U41-D631
C/B 計測制御電源盤区
域（C)給気処理装置

U41-C632A
C/B計測制御電源盤
区域（C)排風機(A)C41-C631A
C/B計測制御電源盤
区域（C)送風機(A)大気大C/B 計測制御電源盤区域（C)C41-C631B
C/B計測制御電源盤
区域（C)送風機(B)NO
U41-C632B
C/B計測制御電源盤
区域（C)排風機(B)NC

MO
U41-MO-F021B-8 条-別添 1-資料 2-添付 2-31-

U41-D222
DG(C）非常用給気処理装置

外気U41-C221A
D/G(C）/Z 送風機(A)

原子炉の安全停止に必要な系統機能を発揮するために必要なライン

U41-C223A,B
DG(C）非常用送風機(A)（B)大気M

原子炉の安全停止に必要な機器

M

C 系 DG 室

U41-D221
DG(C)/Z 給気処理装置

U41-MO-F011A

外気

C 系 DG 燃料デイタンク室
C 系非常用電気品区域
U41-C221B
DG(C)/Z 用送風機(B)MO
U41-C222A
DG(C)/Z 排風機(A)大気NO

U41-C222B
DG(C)/Z 排風機(B)NC

MO
U41-MO-F011B

第 13 図非常用換気空調系（その２）U41-602A
中央制御室排風機（A)

MO

中央制御室

U41-MO-F002A

MO

大気計算機室及び機械室等

U41-MO-F002B
U41-602B
中央制御室排風機（B)-8 条-別添 1-資料 2-添付 2-32-

MO
U41-MO-F001A

MO
U41-MO-F001B

U41-C603A
中央制御室再循環送風機（A)

外気

MO

MO

U41-MO-F003A

U41-MO-F004A

MO

MO

U41-MO-F003B

U41-MO-F004B

U41-D603
中 央制 御室 再循 環
フィルタ装置

第 14 図

U41-D601A
MCR 給気処理装置（A)U41-C601A
中央制御室送風機（A)U41-D601B
MCR 給気処理装置（B)U41-C603B
中央制御室再循環送風機（B)中央制御室非常用換気空調系

U41-C601B
中央制御室送風機（B)

原子炉の安全停止に必要な系統機能を発揮するために必要なライン
原子炉の安全停止に必要な機器

交流（A系）

交流（B系）
6SB-2

6SA-1

6SA-2

6.9kV 7C母線

動力変圧器
7D-2

)
C

F
)

F

（

C

原
子
炉
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

（

‐

1

2

‐

2

7
E

原
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

‐

2

‐

1
B

‐

‐

1
A

7
E

)

1

原
子
炉
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ

)

1

原
炉
補
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ

（

1

海
水
熱
交
換
機
エ
リ
ア
M
C
C

（

7
E

ル
建
屋
M
C
C

480V 7E-2 母線

)

7
E

コ
ン
ト
ロ

ー

7
E

‐

E

原
子
炉
建
屋
M
C
C

‐

B

原
子
炉
建
屋
M
C
C

‐

7
D

原
子
炉
建
屋
M
C
C

3

1

1

（

中
操
制
御
室
計
測
用
分
電
盤

）

C

交流電源単線結線図（非常用所内電源設備）

交
流
1
2
0
V
バ
イ
タ
ル
分
電
盤
7
C

‐

‐

1

第 15 図動力変圧器
7E-2

480V 7E-1 母線

‐

）

交
流
1
2
0
V
バ
イ
タ
ル
分
電
盤
7
B

D
)

)

（

B

C

動力変圧器
7E-1

‐

B

原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ

)

（

‐

‐

7

1

中
操
制
御
室
計
測
用
分
電
盤

残
留
熱
除
去
系
ポ
ン
プ

)

‐

6

原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ

‐

1

海
水
熱
交
換
機
エ
リ
ア
M
C
C

)

1

4

2

（

7
D

‐

3

‐

2

‐

‐

1

7
D

換
気
空
調
補
機
非
常
用
冷
却
水
系
冷
凍
機

（

1

B

換
気
空
調
補
機
非
常
用
冷
却
水
系
冷
凍
機

（

1

ル
建
屋
M
C
C

)

1

ル
建
屋
M
C
C

中
央
制
御
室
送
風
機

（

1

コ
ン
ト
ロ

480V 7D-2 母線

ー

7
D

ー

7
D

コ
ン
ト
ロ

C

(

動力変圧器
7D-1

高
圧
炉
心
注
水
系
ポ
ン
プ

)

ィー

非
常
用
デ

(

(

)

)

(

(
E

)

7
D

‐

7
D

‐

原
子
炉
建
屋
M
C
C

‐

)

)

1

D

原
子
炉
建
屋
M
C
C

‐

1

A

原
子
炉
建
屋
M
C
C

‐

‐
交
流
1
2
0
V
バ
イ
タ
ル
分
電
盤
7
A

‐

交
流
1
2
0
V
バ
イ
タ
ル
分
電
盤
7
D

C

7
C

)

A

‐

）

A

C

原
子
炉
建
屋
M
C
C

‐

7

（

6

（

1

‐

（

中
操
制
御
室
計
測
用
分
電
盤

B

B

高
圧
炉
心
注
水
系
ポ
ン
プ

480V 7D-1 母線

‐

‐

‐

‐

‐

1

原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ

（

4

原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ

‐

3

7
C

海
水
熱
交
換
機
エ
リ
ア
M
C
C

)

2

7
C

A

換
気
空
調
補
機
非
常
用
冷
却
水
系
冷
凍
機

（

1

ル
建
屋
M
C
C

‐

1

ル
建
屋
M
C
C

換
気
空
調
補
機
非
常
用
冷
却
水
系
冷
凍
機

中
央
制
御
室
送
風
機

)

1

コ
ン
ト
ロ

（

1

コ
ン
ト
ロ

ー

1

‐

7
C

480V 7C-2 母線

ー

7
C

‐

7
C

‐

7
C

‐

原
子
炉
建
屋
M
C
C

ゼ
ル
発
電
機

(

)

)
原
子
炉
建
屋
M
C
C

B

原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

(

(
B

原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

)

(
D

)

(

-8 条-別添 1-資料 2-添付 2-33-

原
子
炉
建
屋
M
C
C

ゼ
ル
発
電
機

動力変圧器
7C-2

6.9kV 7E母線

)

動力変圧器
7C-1

480V 7C-1 母線

原
子
炉
建
屋
M
C
C

残
留
熱
除
去
系
ポ
ン
プ

ィー

非
常
用
デ

A

A

6SB-2

6SA-2

6.9kV 7D母線

(

A

原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

(

ゼ
ル
発
電
機

原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

)

残
留
熱
除
去
系
ポ
ン
プ

ィー

非
常
用
デ

交流（C系）

6SB-2

1

原子炉の安全停止に必要な系統機能を発揮するために必要なライン
原子炉の安全停止に必要な機器

直流（A・B系）（区分Ⅰ）
480V 母線（区分Ⅱ）
480V 母線（区分Ⅰ）
480V 母線
1
2
5
V
蓄
電
池

充
電
器

（区分Ⅱ）
480V 母線

充
電
器

充
電
器

（区分Ⅱ）
480V 母線（区分Ⅲ）
480V 母線

充
電
器

A

B

C

（区分Ⅰ）
480V 母線

充
電
器

充
電
器

（区分Ⅰ）
480V 母線
1
2
5
V
蓄
電
池

充
電
器

（

1
2
5
V
蓄
電
池

（区分Ⅲ）
480V 母線

（

A
2

1
2
5
V
蓄
電
池

（

（

（

1
2
5
V
蓄
電
池

（区分Ⅰ）
480V 母線

直流（C・D系）

D
)

)

)

)

)
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源

C
)

（

D
)

)

125V DC分電盤

自
動
減
圧
系

高
圧
炉
心
注
水
系

（

C
)

B

残
留
熱
除
去
系

（

)

C
)

)

）

）

逃
が
し
安
全
弁
含
む

高
圧
炉
心
注
水
系

（

B

125V DC分電盤

（

残
留
熱
除
去
系

（

)

逃
し
安
全
弁
含
む

D
/
G
系

C

)

A

自
動
減
圧
系

（

残
留
熱
除
去
系

（

逃
し
安
全
弁
含
む

125V DC分電盤

125V 母線D

（

（

自
動
減
圧
系

）

）

電
動
機

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系

B

B

)

（

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系

バ
イ
タ
ル
交
流
電
源

)

)

A
125V DC分電盤

125V 母線C

（

A

D
/
G
系

（

バ
イ
タ
ル
交
流
電
源

（

D
/
G
系

（

バ
イ
タ
ル
交
流
電
源

（

-8 条-別添 1-資料 2-添付 2-34-

125V 母線B

125V 母線A

第 16 図直流電源単線結線図（非常用所内電源設備）

原子炉の安全停止に必要な系統機能を発揮するために必要なライン
原子炉の安全停止に必要な機器

添付資料３

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における換気空調設備の「原子炉の安全停止に必要な機器」
への抽出について添付資料３

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における換気空調設備の「原子炉の安全停止に必要な機器」
への抽出について
1．はじめに
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において，「 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な機器」の設置場所は，その室内温度が機器の設計温度以下となるように換気空調設備による除熱を実施している。
単一の火災を想定した際に，換気空調設備が停止し，室内温度が機器の最高使用温度を超え，「原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な機器」の機能喪失が起こり得る。
本資料では，原子炉隔離時冷却系ポンプ室を対象とし換気空調設備停止時における室内温度の評価を実施することにより，換気空調設備が「原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な機器」になり得るかの評価結果を示した。

2．評価対象となる換気空調設備
原子炉隔離時冷却系ポンプ室においては，第１表に示す換気空調設備による除熱を実施している。
第１表：原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な機能を有する機器に対する換気空調設備
原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な機器
原子炉隔離時冷却系（ポンプ等）

換気空調設備原子炉隔離時冷却系ポンプ室空調機- 8 条-別添 1-資料 2-添付 3-1 -3．換気空調設備停止時における室内温度評価結果
3.1．室内温度評価方法
換気空調設備停止に伴い，室内の除熱機能が喪失するために室内温度が上昇
し，最終的には，室内発熱量と室外への放出熱量が平衡状態となるまで室内温度が上昇する。
室内温度評価では，構造体構成情報，初期室内温度，室内発熱量，室外温度等に基づき，室内体積及び構造体への熱移動計算を繰り返し行い，一定時間後の室内温度を求めた。

発熱体

放熱
周囲壁

t (q qi)
TR' TR
60 (室内の熱容量)

qi ΣKA (TR－T0 )TR' : 単位時間経過後の室温（℃）
TR : 初期室内温度（℃）
t: 経過時間（分）q: 室内発熱量（Ｗ）

qi : 室外への放熱量（Ｗ）
K : 構造体境界壁の熱透過率（Ｗ / m2℃）
A : 構造体境界壁の表面積（m 2）
T0 : 室外温度（℃）

3.2．室内温度評価条件
3.2.1．室内の熱容量
保守的な観点から空気（対象室容積）のみを考慮し，機器類は見込まないものとした。
3.2.2．初期室内温度，室外温度
原子炉隔離時冷却系ポンプ室及び隣接室の室内温度は，夏期通常運転中の設計室内温度とした。

- 8 条-別添 1-資料 2-添付 3-2 -3.2.3．室内発熱量
原子炉隔離時冷却系ポンプ室内の機器及び，配管，ケーブルからの発熱を使用した。
3.2.4．換気
換気空調設備停止のため，風による除熱は見込まないものとした。
3.3．評価結果
原子炉隔離時冷却系ポンプ室において，単一火災後 72 時間まで換気空調設
備の運転が実施されなかった場合の室内温度と機器の最高使用温度を第２表に示す。
第２表：室内温度評価結果
原子炉の高温停止
及び低温停止を達成し,維持するた

換気空調設備

対象エリア

温度

評価

制限

温度

（℃）

（℃）

40.0

77.0

63.5

○

40.0

77.0

64.5

○

初期室
内温度

めに必要な機器
6 号炉

原子炉隔離時

原子炉隔離時冷却冷却系ポンプ

系ポンプ

室空調機

7 号炉

原子炉隔離時

原子炉隔離時冷却冷却系ポンプ

系ポンプ

室空調機

原子炉隔離時冷却系ポンプ室
原子炉隔離時冷却系ポンプ室評価

4．結論
評価結果より，原子炉隔離時冷却系ポンプ室空調機の停止に起因して「原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な機器」の機能喪失は起こり得ない。よって，原子炉隔離時冷却系ポンプ室空調機は「原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な機器」ではない。
なお，その他の非常用炉心冷却系ポンプの設置場所にある空調機については，
原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な機器として抽出した。

- 8 条-別添 1-資料 2-添付 3-3 -添付資料４

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における非常用母線間の接続に対する他号炉への影響について添付資料４

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における非常用母線間の接続に対する他号炉への影響について
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な非常用電源系統は，6 号及び 7 号炉間が起動変圧器より接続されている。
しかし，6 号炉の「原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な非常用母線」は，7 号炉と切り離す遮断器が設置されていることから分離は可能であり，また，7 号炉の「原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な非常用母線」についても同様に，6 号炉と切り離す遮断器が設置されていることから分離は可能である。非常用母線の 6 号及び 7 号炉間の接続状況を第１図に示す。
非常用母線又は直流母線に単一の内部火災が発生しても，火災が発生していな
い区域の非常用母線又は直流母線は影響を受けないことを次頁以降に示す。

：6 号及び 7 号炉間の接続を切り離す遮断器：6 号炉における火災後安全停止に必要な系統

第１図：非常用母線の 6 号及び 7 号炉間の接続状況- 8 条-別添 1-資料 2-添付 4-1 -柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉の非常用母線における火災発生時の影響について
1．はじめに
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における，「 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な機器の非常用母線（以下「非常用母線」という。）」に単一の内部火災を想定した場合においても，火災が発生していない
区域の非常用母線が，影響を受けないことを以下に示す。

2．非常用母線における火災発生時の影響について
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の非常用母線のいずれかで火災が発生した場合にも，以下のとおり系統は分離されており，機能は喪失しない。
2.1．耐火壁による分離
区分Ⅰ（A 系），区分Ⅱ（B 系），区分Ⅲ（C 系）の各安全系区分の補機に電源を給電する遮断器は，各々3 時間の耐火能力を有する耐火壁によって囲まれた火災区域内に設置されており，火災の影響を受けることはない。
非常用母線の火災区域による分離を第２図に示す。

2.2．電気回路による分離
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の区分Ⅰ（A 系），区分Ⅱ（B 系），区
分Ⅲ（C 系）の非常用母線には，各々に起動変圧器からの受電ラインに受電遮断器が設置され，過電流による過熱防止用の保護継電器が設置されている。
いずれかの非常用母線に火災が発生し，短絡等の異常が発生した場合は，受電遮断器及び保護継電器の作動により電気的に分離され，他の非常用母線の機能は維持される。
非常用母線の電気回路による分離を第３図に示す。

- 8 条-別添 1-資料 2-添付 4-2 -

第２図：非常用母線の 3 時間耐火壁による分離- 8 条-別添 1-資料 2-添付 4-3 -：A 系非常用母線の火災影響範囲：A 系非常用母線の火災影響範囲を切り離す遮断器：6 号炉における火災後に原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な系統※ 通常時においては,各非常用母線は 1B 側の受電遮断器より受電している。

第３図：非常用母線の電気回路による分離- 8 条-別添 1-資料 2-添付 4-4 -柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉の直流母線における火災発生時の影響について
1．はじめに
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における非常用の直流母線は，充電器と蓄電池に接続している（以下これらを「直流電源設備」という）。直流
電源設備に単一の内部火災を想定した場合においても，火災が発生していな
い区域の直流電源設備が，影響を受けないことを以下に示す。

2．直流電源設備における火災発生時の影響について
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における直流電源設備のいずれかで火災が発生した場合にも，以下のとおり，系統は分離され機能が喪失しない。
2.1 区域による物理的分離
４系統の直流電源設備は，各々3 時間の耐火能力を有する耐火壁によって囲まれた火災区域内に設置されており，火災の影響を受けることはない。
直流電源設備の区域による分離の状況を第４図に示す。
2.2 遮断器による電気的分離
異なる区分の非常用電源設備を接続する場合，充電器に遮断器を設け，電気事故が発生した場合，故障箇所を隔離し，他の系統へ影響を及ぼさない設計としている。遮断器による電気的分離の状況を第５図に示す。
2.3 メカニカルインターロックによる物理的分離
区分ⅠとⅡ，及び区分ⅢとⅣは，共通の非常用低圧母線から，予備充電器
を介して給電できるが，区分ⅠとⅡ，及び区分ⅢとⅣとが，電気的に接続状
態とならないようにメカニカルインターロック（キーインターロックを含む）を設置することによって物理的に分離している。メカニカルインターロックによる物理的分離の状況を第５～６図に示す。

- 8 条-別添 1-資料 2-添付 4-5 -

第４図：直流電源設備の区域による分離- 8 条-別添 1-資料 2-添付 4-6 -

高
圧
代
替
注
水
系

（区分Ⅰ）
480V母線

充
電
器

（区分Ⅱ）
480V母線

格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置

計
装
設
備
逃
が
し
安
全
弁
自
動
減
圧
機
能
付
き

※

非
常
用
照
明

Ｄ
／
Ｇ
系
Ａ

遮
断
器
操
作
回
路

区分Ⅰ

バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
Ａ

直流125V主母線盤A）（- 8 条-別添 1-資料 2-添付 4-7 非
常
用
ガ
ス
処
理
系
Ａ

充
電
器

残
留
熱
除
去
系
Ａ

125V DC分電盤

※

（区分Ⅰ）

直流125V
蓄電池Ａ（区分Ⅰ）
480V母線（区分Ⅰ）
480V母線

設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備を兼用している設備

逃
が
し
安
全
弁

125V DC分電盤

直流母線（分電盤側）

充
電
器

（区分Ⅱ）
480V母線

充
電
器

充
電
器

Ｄ
／
Ｇ
系
Ｂ

遮
断
器
操
作
回
路
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
Ｂ

残
留
熱
除
去
系
Ｂ

逃
が
し
安
全
弁
自
動
減
圧
機
能
付
き

逃
が
し
安
全
弁

125V DC分電盤

設計基準事故
対処設備

区分Ⅱ

バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
Ｂ

直流125V
蓄電池B

（区分Ⅱ）

（区分Ⅱ）
480V母線

直流125V主母線盤B（区分Ⅱ）
480V母線

非
常
用
照
明

高
圧
炉
心
注
水
系
Ｂ

非 常用直流電源設備（ 蓄電池）区分Ⅱ

）

）

原
子
炉
緊
急
停
止
系
作
動
回
路

タ

ビ
ン
制
御
系

Ｄ
／
Ｇ
系
Ｃ

遮
断
器
操
作
回
路

区分Ⅲ

バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
Ｃ

直流125V主母線盤C

充
電
器

残
留
熱
除
去
系
Ｃ

（区分Ⅲ）
480V母線

非
常
用
照
明

高
圧
炉
心
注
水
系
Ｃ

原
子
炉
緊
急
停
止
系
作
動
回
路

125V DC分電盤（区分Ⅲ）

直流125V
蓄電池C（区分Ⅲ）
480V母線

非常用直流電源設備（ 蓄 電池）区分Ⅲ

充
電
器

充
電
器

直流125V
蓄電池D

（区分Ⅳ）

（区分Ⅰ）
480V母線

区分Ⅳ

バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
Ｄ

メカ ニカル
イ ン ターロック

蓄電池

ＭＣＣＢ

（凡例）

非常用直流電源設備（ 蓄電池）区分Ⅳ

直流125V主母線盤D（区分Ⅰ）
480V母線

第５図：直流電源設備の遮断器及びメカニカルインターロックによる分離（6 号炉）

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系

直流母線
（MCC側）（区分Ⅰ）

直流125V
蓄電池A-2（区分Ⅰ）
480V母線

（

電
動
機

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系

AM用直流125V主母線盤

AM用直流
125V蓄電池（区分Ⅰ）
480V母線

非常用直流電源設備（ 蓄 電池）区分Ⅰ

（

重大事故等
対処設備

充
電
器

AM用MCC

常設代替直流電源設備（ 蓄電池）

ー

充
電
器

高
圧
代
替
注
水
系

（区分Ⅰ）
480V母線

格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置

AM用直流
125V蓄電池（区分Ⅰ）
480V母線

充
電
器

計
装
設
備

逃
が
し
安
全
弁
自
動
減
圧
機
能
付
き

逃
が
し
安
全
弁

）

（

- 8 条-別添 1-資料 2-添付 4-8 非
常
用
照
明

Ｄ
／
Ｇ
系
Ａ

遮
断
器
操
作
回
路

区分Ⅰ

バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
Ａ
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
Ａ

※

残
留
熱
除
去
系
Ａ

充
電
器

※

125V DC分電盤（区分Ⅰ）

直流125V
蓄電池Ａ（区分Ⅰ）
480V母線（区分Ⅰ）
480V母線

設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備を兼用している設備

125V DC分電盤

直流125V主母線盤A

充
電
器

（区分Ⅱ）
480V母線

充
電
器

充
電
器

Ｄ
／
Ｇ
系
Ｂ

遮
断
器
操
作
回
路
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
Ｂ

残
留
熱
除
去
系
Ｂ
自
動
減
圧
機
能
付
き

逃
が
し
安
全
弁

非
常
用
照
明

125V DC分電盤

設計基準事故
対処設備

区分Ⅱ

バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
Ｂ

直流125V
蓄電池B

（区分Ⅱ）

（区分Ⅱ）
480V母線

直流125V主母線盤B（区分Ⅱ）
480V母線

高
圧
炉
心
注
水
系
Ｂ

非常用直流電源設備（ 蓄電池）区分Ⅱ

）

）

原
子
炉
緊
急
停
止
系
作
動
回
路

タ

ビ
ン
制
御
系

Ｄ
／
Ｇ
系
Ｃ

遮
断
器
操
作
回
路

区分Ⅲ

バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
Ｃ

直流125V主母線盤C

充
電
器

残
留
熱
除
去
系
Ｃ

（区分Ⅲ）
480V母線

非
常
用
照
明

高
圧
炉
心
注
水
系
Ｃ

原
子
炉
緊
急
停
止
系
作
動
回
路

125V DC分電盤（区分Ⅲ）

直流125V
蓄電池C（区分Ⅲ）
480V母線

非常用直流電源設備（ 蓄 電池）区分Ⅲ

充
電
器

充
電
器

直流125V
蓄電池D

（区分Ⅳ）

（区分Ⅰ）
480V母線

区分Ⅳ

バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
Ｄ

直流125V主母線盤D（区分Ⅰ）
480V母線（凡例）

非 常用直流電源設備（ 蓄電池）区分Ⅳ

第６図：直流電源設備の遮断器及びメカニカルインターロックによる分離（7 号炉）

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系

直流母線

（区分Ⅰ）

直流125V
蓄電池A-2（区分Ⅰ）
480V母線

（

電
動
機

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系

（区分Ⅱ）
480V母線

非常用直流電源設備（ 蓄電池）区分Ⅰ

（

重大事故等
対処設備

AM用MCC

常設代替直流電源設備（ 蓄電池）

ー

メカ ニカル
イ ン ターロック

蓄電池

ＭＣＣＢ

添付資料５

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における原子炉の安全停止に必要な機能を達成するための機器リスト

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉
設備番号

設備名称

機種

機能

対策※

原子 炉冷 却材 圧
力バウンダリ
主蒸気ドレンライン内側隔離弁

電動弁②

主蒸気ドレンライン外側隔離弁

電動弁②

CUW 炉水サンプル内側隔離弁

空気作動弁

②

CUW 炉水サンプル外側隔離弁

空気作動弁

②

CUW 系吸込ライン内側隔離弁

電動弁②

CUW 系吸込ライン外側隔離弁

電動弁②

CUW ＲＰＶヘッドスプレイ隔離弁

電動弁②

主蒸気内側隔離弁

空気作動弁②

主蒸気外側隔離弁

空気作動弁②

原子炉給水ライン外側隔離弁(A)

空気作動弁

②

備考
当該弁は通常閉，機能喪失時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，また，万一誤動作した場合であっても下流の格納容器外側に隔離弁があり弁が二重化されていることから，火災影
響により系統機能に影響を及ぼすものではない。
当該弁は通常閉，機能喪失時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合でも通常時と機能①
求時で状態が変わらないこと，また，万一誤動作した場合であっても上流の格納容器内側に隔離弁があり弁が二重化されていることから，火災影
響により系統機能に影響を及ぼすものではない。
当該弁は通常閉，機能喪失時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合でも通常時と機能①
求時で状態が変わらないこと，また，万一誤動作した場合であっても下流の格納容器外側に隔離弁があり弁が二重化されていることから，火災影
響により系統機能に影響を及ぼすものではない。
当該弁は通常閉，機能喪失時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，また，万一誤動作した場合であっても上流の格納容器内側に隔離弁があり弁が二重化されていることから，火災影
響により系統機能に影響を及ぼすものではない。
当該弁は通常開，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合でも下流に隔離弁があり二重化されていること，かつ CUW 系は閉鎖された系であることから，系統機能に影響を及ぼす
ものではない。
当該弁は通常開，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合でも上流に隔離弁があり二重化されていること，かつ CUW 系は閉鎖された系であることから，系統機能に影響を及ぼす
ものではない。
当該弁は通常閉，機能喪失時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，また，万一誤動作した場合であっても下流側に逆止弁があること，かつ閉鎖された系であることから，火災影響により系統機能に影響を及ぼすものではない。
当該弁は通常開，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合はフェイル・クローズ設計のため機能要求は満足する。また，万一の不動作を想定しても異なる電源区分の電磁弁で多重化されていること，下流の格納容器外側に隔離弁があり二重化されていることから，系統機能に影響を及ぼすものではない。
当該弁は通常開，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合はフェイル・クローズ設計のため機能要求は満足する。また，万一の不動作を想定しても異なる電源区分の電磁弁で多重化されていること，上流の格納容器内側に隔離弁があり二重化されていることから，系統機能に影響を及ぼすものではない。
逆止弁の開閉試験用の駆動部であり，火災により系統機能に影響を与えるのものではない。また，
万一の誤開を想定しても下流側に逆止弁があり原子炉冷却材バウンダリ機能は確保されることか
ら，系統機能に影響を及ぼすものではない。
逆止弁の開閉試験用の駆動部であり，火災により系統機能に影響を与えるのものではない。また，

原子炉給水ライン外側隔離弁(B)

空気作動弁

②

万一の誤開を想定しても下流側に逆止弁があり原子炉冷却材バウンダリ機能は確保されることか
ら，系統機能に影響を及ぼすものではない。

－

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-1－

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉
設備番号

設備名称

MS 原子炉圧力容器頂部ガス抜き弁

MS 原子炉圧力容器１次ベント弁

機種

機能

電動弁

原子 炉冷 却材 圧
力バウンダリ

対策※

②

②

電動弁

②

②

不燃材で構成されていること，原子炉格納容器内に設置されており，火災が発生するおそれはな
い。

電動弁

制御棒カップリング

カップリング

制御棒駆動機構カップリング

カップリング

制御棒駆動機構ラッチ機構

ラッチ機構

炉心支持構造物

支持構造物②

燃料集合体（燃料除く）

燃料集合体

②

スクラムパイロット弁電磁弁

電磁弁

スクラム弁

空気作動弁

②

窒素容器

容器

②

HCU 用アキュムレータ

容器②

ほう酸水注入系貯蔵タンク

タンク②

SLC ポンプ(A)ポンプ②

SLC ポンプ(B)ポンプ②

SLC ポンプ吸込弁(A)電動弁②

SLC ポンプ吸込弁(B)電動弁②

SLC ほう酸水注入弁(A)電動弁②

SLC ほう酸水注入弁(B)電動弁

炉心形状の維持

原子炉緊急停止
未臨界維持②

不燃材で構成されていること，原子炉圧力容器内に設置されており，火災が発生するおそれはない。
不燃材で構成されていること，原子炉圧力容器内に設置されており，火災が発生するおそれはない。
火災により電磁弁が機能喪失するとスクラム動作すること，万一誤不動作した場合であっても電源を切ることによりスクラム動作させることが可能であることから系統機能に影響を及ぼすものではない。
不燃材で構成されているため，火災の影響を受けない。

「ほう酸水注入系」が機能喪失しても，未臨界機能
としては「制御棒による系」があり，当該系統については火災が発生しても機能に影響が及ぶ恐れはない。

②
原子 炉冷 却材 圧
力バウンダリの過圧防 止／ 安全 弁
及び逃し弁の吹き止まり
炉心 冷却 ／崩 壊
熱除去

主蒸気逃がし安全弁（安全弁機能）

安全弁

主蒸気逃がし安全弁(ADS 機能付き)用
電磁弁(A,C,F,H,L,N,R,T)

電磁弁

主蒸気逃がし安全弁(G,K,P)用電磁弁

電磁弁①

主蒸気逃がし安全弁(ADS)

空気作動弁

②

主蒸気逃がし安全弁

空気作動弁

②

主蒸気逃がし安全弁用電磁弁

電磁弁②

RHR ポンプ(A)ポンプ

RHR ポンプ(B)ポンプ

RHR ポンプ(C)ポンプ①

RHR ポンプ S/P 水吸込隔離弁(A)

電動弁

①

－

定期検査時における原子炉圧力容器の水張り時等に使用する弁であり，安全停止に必要な機能を有しないため。
当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤動作した場合であっても下流に隔離弁があり二重化されていることから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤動作した場合であっても上流に隔離弁があり二重化されていることから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。

MS 原子炉圧力容器２次ベント弁

過剰 反応 度の 印
加防止

備考

炉心 冷却 ／崩 壊
熱除去

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-2②

不燃材で構成されていること，原子炉格納容器内に設置されており，火災が発生するおそれはな
い。

①

①
①

－

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
当該弁が火災により機能喪失した場合であっても火災防護対象としている ADS 機能により安全停止に必要な機能を確保可能であるため。

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉
設備番号

機能

対策※

設備名称

機種

RHR ポンプ S/P 水吸込隔離弁(B)電動弁

RHR ポンプ S/P 水吸込隔離弁(C)電動弁

RHR 系熱交換器出口弁(A)電動弁①

RHR 系熱交換器出口弁(B)電動弁①

RHR 系熱交換器出口弁(C)電動弁①

RHR 注入弁(A)電動弁①

RHR 注入弁(B)電動弁①

RHR 注入弁(C)電動弁①

RHR 系試験用調節弁(A)※電動弁

炉心 冷却 ／崩 壊
熱除去

①
①

①
※S/C 冷却モード
にて使用

RHR 系試験用調節弁(B)※電動弁

RHR 系試験用調節弁(C)※電動弁①

RHR 系停止時冷却内側隔離弁(A)電動弁①

RHR 系停止時冷却内側隔離弁(B)電動弁①

RHR 系停止時冷却内側隔離弁(C)

備考

①

電動弁

①

※

電動弁

①

RHR 系停止時冷却外側隔離弁(B)※電動弁

RHR 系停止時冷却外側隔離弁(C)※電動弁

RHR ポンプ炉水吸込弁(A)電動弁

RHR ポンプ炉水吸込弁(B)電動弁①

RHR ポンプ炉水吸込弁(C)電動弁①

RHR 系熱交換器バイパス弁(A)電動弁①

RHR 系熱交換器バイパス弁(B)電動弁①

RHR 系熱交換器バイパス弁(C)電動弁①

RHR 系最小流量バイパス弁(A)電動弁①

RHR 系最小流量バイパス弁(B)電動弁①

RHR 系最小流量バイパス弁(C)電動弁①

RHR 系熱交換器(A)

熱交換器

②

RHR 系熱交換器(B)

熱交換器

②

RHR 系熱交換器(C)

熱交換器

②

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

②

系統の通常（スタンバイ）時における圧力保持に使用するものであり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。

RHR 系停止時冷却外側隔離弁(A)RHR 封水ポンプ(A)※操作に時間的余裕があり消火後現場操作にて対応可能なため影響 軽減 対策 は
実施しない

ポンプ

－

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-3

①
①
①

－

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉
設備番号

設備名称

対策※

機種

機能

RHR 封水ポンプ(B)ポンプ

炉心 冷却 ／崩 壊
熱除去

RHR 封水ポンプ(C)ポンプ②

RHR 系燃料ﾌﾟｰﾙ側第一出口弁(A)電動弁②

RHR 系燃料ﾌﾟｰﾙ側第一出口弁(B)電動弁②

RHR 系燃料ﾌﾟｰﾙ側第一出口弁(C)電動弁②

RHR 系燃料ﾌﾟｰﾙ側第二出口弁

電動弁②

RHR 格納容器冷却流量調節弁(B)電動弁②

RHR 格納容器冷却流量調節弁(C)電動弁②

RHR 格納容器冷却ライン隔離弁(B)電動弁②

RHR 格納容器冷却ライン隔離弁(C)電動弁②

RHR S/P スプレイ注入隔離弁(B)電動弁②

RHR S/P スプレイ注入隔離弁(C)電動弁②

RHR 系 SPH 系第一止め弁(A)電動弁②

RHR 系 SPH 系第一止め弁(B)電動弁②

RHR 系 SPH 系第一止め弁(C)

電動弁

②

－

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-4

②

－

備考
系統の通常（スタンバイ）時における圧力保持に使用するものであり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
系統の通常（スタンバイ）時における圧力保持に使用するものであり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した
場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらな
いこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されていることから火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した
場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらな
いこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁（A,C 系）や手動弁で（FPC 系）二重化されていることから火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した
場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらな
いこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されていることから火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した
場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらな
いこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁（A,C 系）や手動弁で（FPC 系）二重化されているため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
格納容器スプレイ機能時に使用するものであり，火災によって機能要求されるものではない。
格納容器スプレイ機能時に使用するものであり，火災によって機能要求されるものではない。
格納容器スプレイ機能時に使用するものであり，火災によって機能要求されるものではない。
格納容器スプレイ機能時に使用するものであり，火災によって機能要求されるものではない。
格納容器スプレイ機能時に使用するものであり，火災によって機能要求されるものではない。
格納容器スプレイ機能時に使用するものであり，火災によって機能要求されるものではない。
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した
場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらな
いこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されているため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した
場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらな
いこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されているため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した
場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらな
いこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されているため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉
設備番号

設備名称

機種

機能

炉心 冷却 ／崩 壊
熱除去

対策※

RHR 系 SPH 系第二止め弁(A)電動弁

RHR 系 SPH 系第二止め弁(B)電動弁②

RHR 系 SPH 系第二止め弁(C)電動弁②

RHR 系統暖機弁(A)電動弁②

RHR 系統暖機弁(B)電動弁②

RHR 系統暖機弁(C)電動弁②

RHR 系 HPCF 系第一止め弁

電動弁②

RHR 系 HPCF 系第二止め弁

電動弁②

RHR 系試験可能逆止弁バイパス弁(A)

空気作動弁

②

RHR 系試験可能逆止弁バイパス弁(B)RHR 系試験可能逆止弁バイパス弁(C)

－

空気作動弁

空気作動弁

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-5

②

②

②

－

備考
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した
場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらな
いこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されているため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した
場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらな
いこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されているため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した
場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらな
いこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されているため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した
場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらな
いこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されているため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した
場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらな
いこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されているため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した
場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらな
いこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されているため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した
場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらな
いこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されているため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した
場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらな
いこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されているため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても閉鎖された系であり，火災によって系
統機能に影響を及ぼすものではない。
当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても閉鎖された系であり，火災によって系
統機能に影響を及ぼすものではない。
当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても閉鎖された系であり，火災によって系
統機能に影響を及ぼすものではない。

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉
設備番号

設備名称

機種

機能

対策※

②

逆止弁の開閉試験用の駆動部であり，火災により系統機能に影響を与えるのものではない。また，
万一の誤開を想定しても炉心冷却機能への影響はなく，下流側に逆止弁があり原子炉冷却材バウ
ンダリ機能も確保されることから，系統機能に影響を及ぼすものではない。

②

逆止弁の開閉試験用の駆動部であり，火災により系統機能に影響を与えるのものではない。また，
万一の誤開を想定しても炉心冷却機能への影響はなく，上流側に隔離弁があり原子炉冷却材バウ
ンダリ機能も確保されることから，系統機能に影響を及ぼすものではない。

炉心 冷却 ／崩 壊
熱除去
RHR 系 LPFL 試験可能逆止弁(A)RHR 系 LPFL 試験可能逆止弁(B)

空気作動弁

空気作動弁

RHR 系 LPFL 試験可能逆止弁(C)

空気作動弁

②

RHR 系プロセスサンプル第一隔離弁(A)電動弁②

RHR 系プロセスサンプル第一隔離弁(B)電動弁②

RHR 系プロセスサンプル第一隔離弁(C)電動弁②

RHR プロセスサンプル第二隔離弁（Ａ）

電動弁②

RHR プロセスサンプル第二隔離弁（B）

電動弁②

RHR プロセスサンプル第二隔離弁（C）

電動弁②

RHR 系 PASS 第一炉水サンプリング弁

電動弁

②

－

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-6

備考－

逆止弁の開閉試験用の駆動部であり，火災により系統機能に影響を与えるのものではない。また，
万一の誤開を想定しても炉心冷却機能への影響はなく，上流側に隔離弁があり原子炉冷却材バウ
ンダリ機能も確保されることから，系統機能に影響を及ぼすものではない。
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した
場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらな
いこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されていること，かつ閉鎖された系であるため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した
場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらな
いこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されていること，かつ閉鎖された系であるため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した
場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらな
いこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されていること，かつ閉鎖された系であるため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した
場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらな
いこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されていること，かつ閉鎖された系であるため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した
場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらな
いこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されていること，かつ閉鎖された系であるため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した
場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらな
いこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されていること，かつ閉鎖された系であるため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した
場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらな
いこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されていること，かつ閉鎖された系であるため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉
設備番号

設備名称

機種

機能

対策※

炉心 冷却 ／崩 壊
熱除去
RHR PASS 第二炉水サンプリング弁

電動弁②

HPCF ポンプ(B)

ポンプ

HPCF ポンプ(C)ポンプ①

HPCF 系 CSP 側吸込弁(B)電動弁①

HPCF 系 CSP 側吸込弁(C)電動弁①

HPCF 系注入隔離弁(B)電動弁①

HPCF 系注入隔離弁(C)電動弁①

HPCF 系 S/P 側吸込隔離弁(B)電動弁①

HPCF 系 S/P 側吸込隔離弁(C)電動弁①

HPCF 系最小流量バイパス弁(B)電動弁①

HPCF 系最小流量バイパス弁(C)

電動弁

①

炉心冷却

空気作動弁

②

HPCF 系試験可能逆止弁(C)

空気作動弁

②

HPCF 系第一試験用調節弁(B)電動弁②

HPCF 系第一試験用調節弁(C)電動弁②

HPCF 第二試験用調節弁(B)電動弁②

HPCF 第二試験用調節弁(C)電動弁②

SPCU CSP 側吸込弁

電動弁

②

復水貯蔵槽

容器

②

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-7

他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した
場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらな
いこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されていること，かつ閉鎖された系であるため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。

①

HPCF 系試験可能逆止弁(B)

－

備考

－

逆止弁の開閉試験用の駆動部であり，火災により系統機能に影響を与えるのものではない。また，
万一の誤開を想定しても炉心冷却機能への影響はなく，上流側に隔離弁があり原子炉冷却材バウ
ンダリ機能も確保されることから，系統機能に影響を及ぼすものではない。
逆止弁の開閉試験用の駆動部であり，火災により系統機能に影響を与えるのものではない。また，
万一の誤開を想定しても炉心冷却機能への影響はなく，上流側に隔離弁があり原子炉冷却材バウ
ンダリ機能も確保されることから，系統機能に影響を及ぼすものではない。
系統試運転用の弁であり，通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても二重化されていることから，火災により系統機能に影響を与えるものではない。
系統試運転用の弁であり，通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても二重化されていることから，火災により系統機能に影響を与えるものではない。
系統試運転用の弁であり，通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても二重化されていることから，火災により系統機能に影響を与えるものではない。
系統試運転用の弁であり，通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても二重化されていることから，火災により系統機能に影響を与えるものではない。
他系統との連絡弁であるが，通常開であり系統機
能要求時に動作を要求されるものではないこと，
誤動作した場合であっても系統機能への影響はない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉
設備番号

対策※

設備名称

機種

機能

RCIC ポンプ

ポンプ

炉心冷却

RCIC ポンプ駆動用蒸気タービン

ポンプ①

RCIC 復水ポンプ

ポンプ①

RCIC 真空ポンプ

ポンプ①

RCIC 系 CSP 側吸込弁

電動弁①

RCIC 系注入弁

電動弁①

RCIC 系 S/P 側吸込隔離弁

電動弁①

RCIC 系最小流量バイパス弁

電動弁①

RCIC 系冷却水ライン止め弁

電動弁①

RCIC 系重大事故時蒸気止め弁

電動弁①

RCIC 系蒸気ライン内側隔離弁

電動弁①

RCIC 系蒸気ライン外側隔離弁

電動弁①

RCIC 系タービン止め弁

電動弁①

RCIC 系タービン排気ライン隔離弁

電動弁①

RCIC 系真空ポンプ吐出ライン隔離弁

電動弁①

RCIC 蒸気ライン暖気弁

電動弁②

RCIC HPAC タービン止め弁

電動弁①

RCIC 系タービン主蒸気止め弁

電動弁①

RCIC 系タービン蒸気加減弁

油圧作動弁

①

RCIC 復水ポンプ出口ドレン第一隔離弁

空気作動弁

①

RCIC 復水ポンプ出口ドレン第二隔離弁

空気作動弁

①

RCIC 真空タンク

容器②

RCIC 試験可能逆止弁

空気作動弁

②

RCIC 第一試験用調節弁

電動弁②

RCIC 第二試験用調節弁

電動弁

②

－

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-8

備考

①

－

通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤動作した場合でも閉鎖された系であることから火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
逆止弁の開閉試験用の駆動部であり，火災により系統機能に影響を与えるのものではない。また，
万一の誤開を想定しても炉心冷却機能への影響はなく，下流側に 2 つの逆止弁があり原子炉冷却材バウンダリ機能は確保されることから，系統機能に影響を及ぼすものではない。
系統試運転用の弁であり，通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても二重化されていることから，火災により系統機能に影響を与えるものではない。
系統試運転用の弁であり，通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても二重化されていることから，火災により系統機能に影響を与えるものではない。

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉
設備番号

設備名称

機種

RCIC 冷却水供給圧力調整弁

圧力調節弁

RCIC 系第一蒸気ドレン止め弁

機能

炉心冷却

空気作動弁

対策※
②

不燃材で構成されているため火災によって影響を
受けない。

②

当該弁は通常開，機能要求時閉である。火災影響により機能喪失した場合，フェイル・クローズ設計であり機能要求は満足する。万一の不動作を想定した場合であってもドレンポットからの水抜き
ラインであり小口径のため主配管の流量に影響を与えないことから，系統機能へ影響はない。

②

当該弁は通常開，機能要求時閉である。火災影響により機能喪失した場合，フェイル・クローズ設計であり機能要求は満足する。万一の不動作を想定した場合であってもドレンポットからの水抜き
ラインであり小口径のため主配管の流量に影響を与えないことから，系統機能へ影響はない。

RCIC 第二蒸気ドレン止め弁

空気作動弁

RCW ポンプ(A)ポンプ

RCW ポンプ(B)ポンプ①

RCW ポンプ(C)ポンプ①

RCW ポンプ(D)ポンプ①

RCW ポンプ(E)ポンプ①

RCW ポンプ(F)ポンプ①

RCW 熱交換器(A)冷却水出口弁

電動弁①

RCW 熱交換器(B)冷却水出口弁

電動弁①

RCW 熱交換器(C)冷却水出口弁

電動弁①

RCW 熱交換器(D)冷却水出口弁

電動弁①

RCW 熱交換器(E)冷却水出口弁

電動弁①

RCW 熱交換器(F)冷却水出口弁

電動弁①

RHR 熱交換器(A)冷却水出口弁

電動弁①

RHR 熱交換器(B)冷却水出口弁

電動弁①

RHR 熱交換器(C)冷却水出口弁

電動弁①

HECW 冷凍機(A)冷却水調整弁

電動弁①

HECW 冷凍機(B)冷却水調整弁

電動弁①

HECW 冷凍機(C)冷却水調整弁

電動弁①

HECW 冷凍機(D)冷却水調整弁

電動弁①

非常用 D/G(A)冷却水出口弁(A)電動弁①

非常用 D/G(B)冷却水出口弁(B)電動弁①

非常用 D/G(C)冷却水出口弁(C)電動弁①

非常用 D/G(A)冷却水出口弁(D)電動弁①

非常用 D/G(B)冷却水出口弁(E)電動弁①

非常用 D/G(C)冷却水出口弁(F)

電動弁

①

－

サポート系（原子炉補機冷却系）

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-9

備考

①

－

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉
設備番号

機種

RCW サージタンク（Ａ）

容器

RCW サージタンク（B）

容器

RCW サージタンク（C）

容器②

RCW 熱交換器（Ａ）

容器②

RCW 熱交換器（B）

容器②

RCW 熱交換器（C）

容器②

RCW 熱交換器（D）

容器②

RCW 熱交換器（E）

容器②

RCW 熱交換器（F）

容器②

RCW 常用冷却水供給側分離弁(A)電動弁②

RCW 常用冷却水供給側分離弁(B)電動弁②

RCW 常用冷却水供給側分離弁(C)電動弁②

RCW 常用冷却水戻り側分離弁(A)電動弁②

RCW 常用冷却水戻り側分離弁(B)電動弁②

RCW 常用冷却水戻り側分離弁(C)

電動弁

②

温度調整弁

①

温度調整弁

①

温度調整弁

①

温度調整弁

①

温度調整弁

①

温度調整弁

①

ＲＣＷ冷却水供給温度調整弁（A/熱交換器側）
ＲＣＷ冷却水供給温度調整弁（B/熱交
換器側）
ＲＣＷ冷却水供給温度調整弁（C/熱交
換器側）
ＲＣＷ冷却水供給温度調整弁（A/ポン
プ側）
ＲＣＷ冷却水供給温度調整弁（B/ポン
プ側）
ＲＣＷ冷却水供給温度調整弁（C/ポン
プ側）

機能

対策※

設備名称

サポート系（原子炉補機冷却系）

②

空気作動弁

②

RCW 常用冷却水緊急遮断弁(B)

空気作動弁

②

RCW 常用冷却水緊急遮断弁(C)

空気作動弁

②

－

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-10

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
通常開であり系統機能要求時に動作を要求されるものではないこと，万一誤動作した場合であっても系統機能への影響はない。
通常開であり系統機能要求時に動作を要求されるものではないこと，万一誤動作した場合であっても系統機能への影響はない。
通常開であり系統機能要求時に動作を要求されるものではないこと，万一誤動作した場合であっても系統機能への影響はない。
通常開であり系統機能要求時に動作を要求されるものではないこと，万一誤動作した場合であっても系統機能への影響はない。
通常開であり系統機能要求時に動作を要求されるものではないこと，万一誤動作した場合であっても系統機能への影響はない。
通常開であり系統機能要求時に動作を要求されるものではないこと，万一誤動作した場合であっても系統機能への影響はない。

②

RCW 常用冷却水緊急遮断弁(A)備考

当該弁は通常開，機能要求時閉である。火災影響により機能喪失した場合フェイル・クローズ設計のため機能要求は満足する。また，万一の不動作を想定した場合であっても閉鎖された系である
ことから，系統機能に影響を及ぼすものではない。
当該弁は通常開，機能要求時閉である。火災影響により機能喪失した場合フェイル・クローズ設計のため機能要求は満足する。また，万一の不動作を想定した場合であっても閉鎖された系である
ことから，系統機能に影響を及ぼすものではない。
当該弁は通常開，機能要求時閉である。火災影響により機能喪失した場合フェイル・クローズ設計のため機能要求は満足する。また，万一の不動作を想定した場合であっても閉鎖された系である
ことから，系統機能に影響を及ぼすものではない。

－

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉
設備番号

設備名称

機種

RCW 常用冷却水緊急遮断弁(D)空気作動弁

RCW 常用冷却水緊急遮断弁(E)

空気作動弁

機能

対策※

サポート系（換気
空調 補機 非常 用
冷却系）

②

空気作動弁

②

RCW 防食剤注入タンク(A)容器②

RCW 防食剤注入タンク(B)容器②

RCW 防食剤注入タンク(C)容器②

HECW ポンプ(A)ポンプ①

HECW ポンプ(B)ポンプ①

HECW ポンプ(C)ポンプ①

HECW ポンプ(D)ポンプ①

HECW 冷凍機(A)冷凍機①

HECW 冷凍機(B)

冷凍機①

HECW 冷凍機(C)冷凍機①

HECW 冷凍機(D)冷凍機①

HECW 防食剤注入タンク

容器②

MCR 冷却コイル(A)(C)(E)温度調節弁

温度調節弁

①

MCR 冷却コイル(B)(D)(F)温度調節弁

温度調節弁

①

DG(A)/Z 冷却コイル(A)(B)温度調節弁

温度調節弁

①

DG(B)/Z 冷却コイル(A)(B)温度調節弁

温度調節弁

①

C/B 計測制御電源盤区域(A)
冷却コイル(A)(B)温度調節弁

温度調節弁

①

C/B 計測制御電源盤区域(B)
冷却コイル(A)(B)温度調節弁

温度調節弁

①

HECW(A)往環差圧調節弁

圧力制御弁

①

HECW(B)往環差圧調節弁

圧力制御弁

①

RSW ポンプ(A)ポンプ①

RSW ポンプ(B)ポンプ①

RSW ポンプ(C)ポンプ①

RSW ポンプ(D)ポンプ①

RSW ポンプ(E)

ポンプ

①

－

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-11

当該弁は通常開，機能要求時閉である。火災影響により機能喪失した場合フェイル・クローズ設計のため機能要求は満足する。また，万一の不動作を想定した場合であっても閉鎖された系である
ことから，系統機能に影響を及ぼすものではない。
当該弁は通常開，機能要求時閉である。火災影響により機能喪失した場合フェイル・クローズ設計のため機能要求は満足する。また，万一の不動作を想定した場合であっても閉鎖された系である
ことから，系統機能に影響を及ぼすものではない。

②

RCW 常用冷却水緊急遮断弁(F)

備考

当該弁は通常開，機能要求時閉である。火災影響により機能喪失した場合フェイル・クローズ設計のため機能要求は満足する。また，万一の不動作を想定した場合であっても閉鎖された系である
ことから，系統機能に影響を及ぼすものではない。
系統設備保守に係る機器であり，安全停止に必
要な機能を有していない。
系統設備保守に係る機器であり，安全停止に必
要な機能を有していない。
系統設備保守に係る機器であり，安全停止に必
要な機能を有していない。

系統設備保守に係る機器であり，安全停止に必
要な機能を有していない。

－

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉
設備番号

機種

RSW ポンプ(F)

ポンプ

RSW(A)吐出弁

電動弁

RSW(B)吐出弁

電動弁①

RSW(C)吐出弁

電動弁①

RSW(D)吐出弁

電動弁①

RSW(E)吐出弁

電動弁①

RSW(F)吐出弁

電動弁①

RSW ストレーナ(A)旋回弁

電動弁①

RSW ストレーナ(B)旋回弁

電動弁①

RSW ストレーナ(C)旋回弁

電動弁①

RSW ストレーナ(D)旋回弁

電動弁①

RSW ストレーナ(E)旋回弁

電動弁①

RSW ストレーナ(F)旋回弁

電動弁①

RSW 海水ストレーナ(A)ブロー弁

電動弁①

RSW 海水ストレーナ(B)ブロー弁

電動弁①

RSW 海水ストレーナ(C)ブロー弁

電動弁①

RSW 海水ストレーナ(D)ブロー弁

電動弁①

RSW 海水ストレーナ(E)ブロー弁

電動弁①

RSW 海水ストレーナ(F)ブロー弁

電動弁①

RSW 海水ストレーナ(A)

ストレーナ

②

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

RSW 海水ストレーナ(B)

ストレーナ

②

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

RSW 海水ストレーナ(C)

ストレーナ

②

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

RSW 海水ストレーナ(D)

ストレーナ

②

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

RSW 海水ストレーナ(E)

ストレーナ

②

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

RSW 海水ストレーナ(F)

ストレーナ

②

RSW ポンプ(A)(D)出口連絡弁

電動弁②

RSW ポンプ(B)(E)出口連絡弁

電動弁②

RSW ポンプ(C)(F)出口連絡弁

－

機能

対策※

設備名称

サポート系（原子炉補 機冷 却海 水系）

電動弁

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-12

備考

①
①

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，火災により万一誤動作した場合であっても閉鎖された系であることから系統機能に影響を及ぼすものではない。
通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，火災により万一誤動作した場合であっても閉鎖された系であることから系統機能に影響を及ぼすものではない。
通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，火災により万一誤動作した場合であっても閉鎖された系であることから系統機能に影響を及ぼすもの
ではない。

②

－

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉
設備番号

対策※

設備名称

機種

機能

6.9kV メタクラ 6C

電源盤・制御盤

サポート系（非常用交流電源系）

6.9kV メタクラ 6D

電源盤・制御盤①

6.9kV メタクラ 6E

電源盤・制御盤①

M/C 6C 電圧 TRD

電源盤・制御盤①

M/C 6D 電圧 TRD

電源盤・制御盤①

M/C 6E 電圧 TRD

電源盤・制御盤①

480V パワーセンタ 6C-1

電源盤・制御盤①

480V パワーセンタ 6C-2

電源盤・制御盤①

480V パワーセンタ 6D-1

電源盤・制御盤①

480V パワーセンタ 6D-2

電源盤・制御盤①

480V パワーセンタ 6E-1

電源盤・制御盤①

480V パワーセンタ 6E-2

電源盤・制御盤①

P/C 6C-1 電圧 TRD

電源盤・制御盤①

P/C 6C-2 電圧 TRD

電源盤・制御盤①

P/C 6D-1 電圧 TRD

電源盤・制御盤①

P/C 6D-2 電圧 TRD

電源盤・制御盤①

P/C 6E-1 電圧 TRD

電源盤・制御盤①

P/C 6E-2 電圧 TRD

電源盤・制御盤①

480V 海水熱交換機エリア MCC 6C-2-1

電源盤・制御盤①

480V 海水熱交換機エリア MCC 6D-2-1

電源盤・制御盤①

480V 海水熱交換機エリア MCC 6E-2-1

電源盤・制御盤①

480V 原子炉建屋 MCC 6C-1-1

電源盤・制御盤①

480V 原子炉建屋 MCC 6C-1-2

電源盤・制御盤①

480V 原子炉建屋 MCC 6C-1-3

電源盤・制御盤①

480V 原子炉建屋 MCC 6C-1-4

電源盤・制御盤①

480V 原子炉建屋 MCC 6C-1-5

電源盤・制御盤①

480V コントロール建屋 MCC 6C-1-7

電源盤・制御盤①

480V コントロール建屋 MCC 6C-1-8

電源盤・制御盤①

480V 原子炉建屋 MCC 6D-1-1

電源盤・制御盤①

480V 原子炉建屋 MCC 6D-1-2

電源盤・制御盤①

480V 原子炉建屋 MCC 6D-1-3

電源盤・制御盤①

480V 原子炉建屋 MCC 6D-1-4

電源盤・制御盤①

480V 原子炉建屋 MCC 6D-1-5

電源盤・制御盤①－

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-13

①

－

備考

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉
設備番号

機種

480V コントロール建屋 MCC 6D-1-7

電源盤・制御盤

480V コントロール建屋 MCC 6D-1-8

電源盤・制御盤

480V 原子炉建屋 MCC 6E-1-1

電源盤・制御盤①

480V 原子炉建屋 MCC 6E-1-2

電源盤・制御盤①

480V コントロール建屋 MCC 6E-1-3

電源盤・制御盤①

480V コントロール建屋 MCC 6E-1-4

電源盤・制御盤①

バイタル交流電源装置 6A

電源装置

①

バイタル交流電源装置 6B

電源装置

①

バイタル交流電源装置 6C

電源装置

①

バイタル交流電源装置 6D

電源装置

①

交流バイタル分電盤 6A-1

電源盤・制御盤①

交流バイタル分電盤 6B-1

電源盤・制御盤①

交流バイタル分電盤 6C-1

電源盤・制御盤①

交流バイタル分電盤 6D-1

電源盤・制御盤①

電源盤・制御盤①

電源盤・制御盤①

電源盤・制御盤①

中央制御室計測用電源切換盤 6A

電源盤・制御盤①

中央制御室計測用電源切換盤 6B

電源盤・制御盤①

中央制御室計測用電源切換盤 6C

電源盤・制御盤①

直流 125V 主母線盤(P/C) 6A

電源盤・制御盤①

直流 125V 主母線盤(P/C) 6B

電源盤・制御盤①

直流 125V 主母線盤(P/C) 6C

電源盤・制御盤①

直流 125V 主母線盤(P/C) 6D

電源盤・制御盤①

直流 125V 充電器 6A

電源盤・制御盤①

直流 125V 充電器 6B

電源盤・制御盤①

直流 125V 充電器 6C

電源盤・制御盤①

直流 125V 充電器 6D

電源盤・制御盤①

直流 125V 主母線盤(MCC) 6A

電源盤・制御盤①

直流 125V 主母線盤(MCC) 6B

電源盤・制御盤①

直流 125V 主母線盤(MCC) 6C

電源盤・制御盤①

直流 125V 主母線盤(MCC) 6D

電源盤・制御盤①

直流 125V 分電盤 6A-1

電源盤・制御盤①

交流 120V 中央制御室計測室用分電盤
6A
交流 120V 中央制御室計測室用分電盤
6B
交流 120V 中央制御室計測室用分電盤
6C

－

機能

対策※

設備名称

サポート系（非常用交流電源系）

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-14

①
①

－

備考

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉
設備番号

対策※

設備名称

機種

機能

直流 125V 分電盤 6A-2

電源盤・制御盤

サポート系（直流電源系）

直流 125V 分電盤 6A-3

電源盤・制御盤①

直流 125V 分電盤 6B-1

電源盤・制御盤①

直流 125V 分電盤 6B-2

電源盤・制御盤①

直流 125V 分電盤 6B-3

電源盤・制御盤①

直流 125V 分電盤 6C-1

電源盤・制御盤①

直流 125V 分電盤 6C-2

電源盤・制御盤①

直流 125V 分電盤 6C-3

電源盤・制御盤①

直流 125V 分電盤 6D-1

電源盤・制御盤①

直流 125V 分電盤 6D-2

電源盤・制御盤①

直流 125V 蓄電池 6A

蓄電池①

直流 125V 蓄電池 6B

蓄電池①

直流 125V 蓄電池 6C

蓄電池①

直流 125V 蓄電池 6D

蓄電池①

直流 125V 蓄電池 6A-2

蓄電池①

直流 125V 充電器盤 6A-2

電源盤・制御盤①

直流 125V 原子炉建屋 MCC 6A

電源盤・制御盤①

ディーゼル機関ディーゼル発電機①

ディーゼル機関ディーゼル発電機①

ディーゼル機関ディーゼル発電機①

潤滑油冷却器

熱交換器①

潤滑油冷却器

熱交換器①

潤滑油冷却器

熱交換器①

機関付潤滑油フィルタ(A)

フィルタ

①

機関付潤滑油フィルタ(B)

フィルタ

①

機関付潤滑油フィルタ(C)

フィルタ

①

潤滑油補給ポンプ

ポンプ①

潤滑油補給ポンプ

ポンプ①

潤滑油補給ポンプ

ポンプ①

潤滑油補給タンク容器①

潤滑油補給タンク容器①

潤滑油補給タンク容器①－

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-15

①

－

備考

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉
設備番号

設備名称

機種

発電機軸受潤滑油冷却器

熱交換器

発電機軸受潤滑油冷却器

熱交換器

発電機軸受潤滑油冷却器

熱交換器

機能

対策※

サポート系（非常用ディーゼル発電機（燃料移送系
を含む））

①
①
①

清水加熱器ポンプ

ポンプ②

清水加熱器ポンプ

ポンプ②

清水加熱器ポンプ

ポンプ②

機関付潤滑油ポンプ(A)ポンプ①

機機付潤滑油ポンプ(B)ポンプ①

機関付潤滑油ポンプ(C)ポンプ①

燃料デイタンク(A)容器①

燃料デイタンク(B)容器①

燃料デイタンク(C)容器①

機関付清水ポンプ(A)ポンプ①

機関付清水ポンプ(B)
機関付清水ポンプ(C)D/G(A)始動弁(1)

ポンプ
ポンプ
電磁弁

①
①
①

D/G(A)始動弁(2)電磁弁①

D/G(A)第一停止弁
D/G(A)第二停止弁
D/G(B)始動弁(1)D/G(B)始動弁(2)D/G(B)第一停止弁
D/G(B)第二停止弁
D/G(C)始動弁(1)D/G(C)始動弁(2)D/G(C)第一停止弁
D/G(C)第二停止弁

電磁弁
電磁弁
電磁弁
電磁弁
電磁弁
電磁弁
電磁弁
電磁弁
電磁弁
電磁弁

①
①
①
①
①
①
①
①
①
①

潤滑油プライミングポンプ（A）

潤滑油プライミングポンプ(B)

－

ポンプ

ポンプ

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-16

備考

系統の通常（スタンバイ）時に使用する機器であり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
系統の通常（スタンバイ）時に使用する機器であり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
系統の通常（スタンバイ）時に使用する機器であり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。

②

系統の通常（スタンバイ）時に使用する機器であり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。

②

系統の通常（スタンバイ）時に使用する機器であり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。

－

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉
設備番号

設備名称

対策※

機種

機能

潤滑油プライミングポンプ(C)ポンプ

サポート系（非常用ディーゼル発電機（燃料移送系を含む））

空気冷却器（Ａ）

容器②

空気冷却器（B）

容器②

空気冷却器（C）

容器②

潤滑油加熱器

熱交換器②

潤滑油加熱器

熱交換器②

潤滑油加熱器

熱交換器

②

清水加熱器

熱交換器

②

清水加熱器

熱交換器

②

清水加熱器

熱交換器

②

圧縮機

②

D/G（Ａ）空気圧縮機 B

圧縮機②

D/G（B）空気圧縮機Ａ圧縮機②

D/G（B）空気圧縮機 B

圧縮機②

D/G（C）空気圧縮機Ａ圧縮機②

D/G（C）空気圧縮機 B

圧縮機－

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-17系統の通常（スタンバイ）時に使用する機器であり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。

②

D/G（Ａ）空気圧縮機Ａ

備考

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
系統の通常（スタンバイ）時に使用する機器であり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
系統の通常（スタンバイ）時に使用する機器であり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
系統の通常（スタンバイ）時に使用する機器であり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
系統の通常（スタンバイ）時に使用する機器であり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
系統の通常（スタンバイ）時に使用する機器であり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
系統の通常（スタンバイ）時に使用する機器であり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない
系統の通常（スタンバイ）時に使用する機器であり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
系統の通常（スタンバイ）時に使用する機器であり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
系統の通常（スタンバイ）時に使用する機器であり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。

②－

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉
設備番号

機種

軽油タンク(A)容器

軽油タンク(B)容器

燃料移送ポンプ（A）

ポンプ

燃料移送ポンプ（B）

ポンプ①

燃料移送ポンプ（C）

ポンプ①

D/G（Ａ）清水温度調節弁（Ａ）

温度調節弁

②

D/G（B）清水温度調節弁（B）

温度調節弁

②

D/G（C）清水温度調節弁（C）

温度調節弁

②

潤滑油温度調節弁（Ａ）

温度調節弁

②

潤滑油温度調節弁（B）

温度調節弁

②

潤滑油温度調節弁（C）

温度調節弁

②

清水膨張タンク

容器②

清水膨張タンク

容器②

清水膨張タンク容器②

空気だめ(自動)容器②

D/G（Ａ）空気だめ（手動）空気だめ(自動)

機能

対策※

設備名称

①
サポート系（非常用ディーゼル発電機（燃料移送系
を含む））

容器

容器

D/G（B）空気だめ（手動）空気だめ(自動)容器

容器

D/G（C）空気だめ（手動）

容器

①
①

②
②
②
②

熱交換器

②

清水冷却器

熱交換器

②

清水冷却器

熱交換器

②

排気サイレンサ

サイレンサ②

排気サイレンサ

サイレンサ②

排気サイレンサ

サイレンサ②

Hx/A 非常用送風機(A)ファン①

Hx/A 非常用送風機(B)ファン①

Hx/A 非常用送風機(C)ファン①

DG(A)/Z 送風機(A),(B)ファン①

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-18

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，また，空気だめ（自動）により安全機能は確保されることから火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，また，空気だめ（自動）により安全機能は確保されることから火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，また，空気だめ（自動）により安全機能は確保されることから火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

②

清水冷却器

－

備考

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

－

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉
設備番号

機種

DG(A)/Z 排風機(A),(B)ファン

DG(A)非常用送風機(A),(B)ファン

DG(B)/Z 送風機(A),(B)ファン①

DG(B)/Z 排風機(A),(B)ファン①

DG(B)非常用送風機(A),(B)ファン①

DG(C)/Z 送風機(A),(B)ファン①

DG(C)/Z 排風機(A),(B)ファン①

DG(C)非常用送風機(A),(B)

ファン

①

ファン

①

ファン

①

ファン

①

ファン

①

ファン

①

ファン

①

DG(C)/Z 排気ダンパ

ダンパ①

DG(C)/Z 再循環ダンパ

ダンパ

①

ダンパ

①

ダンパ

①

HPCF ポンプ(C)室空調機

ファン①

RHR ポンプ(A)室空調機

ファン①

RHR ポンプ(C)室空調機

ファン①

RHR ポンプ(B)室空調機

ファン①

HPCF ポンプ(B)室空調機

ファン①

D/G（Ａ）/Z 給気処理装置

空調装置

②

D/G（Ａ）非常用給気処理装置

空調装置

②

D/G（B）/Z 給気処理装置

空調装置

②

D/G（B）非常用給気処理装置

空調装置

②

D/G（Ｃ）/Z 給気処理装置

空調装置

②

D/G（Ｃ）非常用給気処理装置

空調装置

②

Hx/A（Ａ）非常用給気処理装置

空調装置

②

Hx/A（B）非常用給気処理装置

空調装置

②

Hx/A（C）非常用給気処理装置

空調装置

②

C/B 計測制御電源盤区域(A)
送風機(A),(B)C/B 計測制御電源盤区域(A)
排風機(A),(B)C/B 計測制御電源盤区域(B)
送風機(A),(B)C/B 計測制御電源盤区域(B)
排風機(A),(B)C/B 計測制御電源盤区域(C)
送風機(A),(B)C/B 計測制御電源盤区域(C)
排風機(A),(B)C/B 計測制御電源盤区域(C)排気ダン
パ
C/B 計測制御電源盤区域(C)再循環ダ
ンパ

－

機能

対策※

設備名称

サポート系（非常用換気空調系）

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-19

備考

①
①

内部に発火源が無く筐体が不燃性で構成されているため火災によって影響を受けない。
内部に発火源が無く筐体が不燃性で構成されているため火災によって影響を受けない。
内部に発火源が無く筐体が不燃性で構成されているため火災によって影響を受けない。
内部に発火源が無く筐体が不燃性で構成されているため火災によって影響を受けない。
内部に発火源が無く筐体が不燃性で構成されているため火災によって影響を受けない。
内部に発火源が無く筐体が不燃性で構成されているため火災によって影響を受けない。
内部に発火源が無く筐体が不燃性で構成されているため火災によって影響を受けない。
内部に発火源が無く筐体が不燃性で構成されているため火災によって影響を受けない。
内部に発火源が無く筐体が不燃性で構成されているため火災によって影響を受けない。

－

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉
設備番号

設備名称

機種

C/B 計測制御電源盤区域（Ａ）給気処理
装置

空調装置

C/B 計測制御電源盤区域（B）給気処理
装置

空調装置

機能

対策※

②

空調装置

中央制御室送風機(A)ファン②

中央制御室送風機(B)ファン②

中央制御室排風機(A)ファン②

中央制御室排風機(B)ファン②

中央制御室再循環送風機(A)ファン②

中央制御室再循環送風機(B)

ファン

②

空調装置

②

空調装置

MCR 再循環フィルタ装置

内部に発火源が無く筐体が不燃性で構成されているため火災によって影響を受けない。

②

C/B 計測制御電源盤区域（C）給気処理
装置

MCR 再循環フィルタ装置

内部に発火源が無く筐体が不燃性で構成されているため火災によって影響を受けない。
内部に発火源が無く筐体が不燃性で構成されているため火災によって影響を受けない。

②
サポート系（非常用換気空調系）

備考②
火災により機能喪失した場合であっても中央制御室の温度上昇までは時間的余裕があることから，負荷制限等を行うことにより居住性の維持が可能であるため，原子炉の安全停止機能へ影響はない。

MCR 再循環フィルタ装置

空調装置

②

MCR 再循環フィルタ装置

空調装置

②

MCR 外気取り入れダンパ(A)ダンパ②

MCR 外気取り入れダンパ(B)ダンパ②

MCR 非常用外気取入れダンパ(A)ダンパ②

MCR 非常用外気取入れダンパ(B)ダンパ②

MCR 再循環フィルタ入口ダンパ(A)ダンパ②

MCR 再循環フィルタ入口ダンパ(B)ダンパ②

MCR 排気ダンパ(A)ダンパ②

MCR 排気ダンパ(B)ダンパ②

MCR 給気処理装置（Ａ）

空調装置

②

内部に発火源が無く筐体が不燃性で構成されているため火災によって影響を受けない。

MCR 給気処理装置（Ｂ）

空調装置

②

内部に発火源が無く筐体が不燃性で構成されているため火災によって影響を受けない。

中央制御室外原子炉停止制御盤

電源・制御盤RCIC タービン制御盤 DIV-Ⅰ

電源・制御盤①

SRNM 前置増幅器盤(Ⅰ)

電源・制御盤①

SRNM 前置増幅器盤(Ⅱ)

電源・制御盤①

SRNM 前置増幅器盤(Ⅲ)

電源・制御盤①

SRNM 前置増幅器盤(Ⅳ)

電源・制御盤①

電源・制御盤①

電源・制御盤①

非常用ディーゼル発電機 6A 監視操作盤
非常用ディーゼル発電機 6B 監視操作
盤－

サポート系（制御系）

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-20①－

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉
設備番号

機種

非常用ディーゼル発電機 6C 監視操作
盤

電源・制御盤

補助継電器盤 1A

電源・制御盤

補助継電器盤 1B

電源・制御盤①

補助継電器盤 1C

電源・制御盤①

補助継電器盤 2A

電源・制御盤①

補助継電器盤 2B

電源・制御盤①

補助継電器盤 2C

電源・制御盤①

自動電圧調整器盤 A

電源・制御盤①

自動電圧調整器盤 B

電源・制御盤①

自動電圧調整器盤 C

電源・制御盤①

界磁調整器盤 A

電源・制御盤①

界磁調整器盤 B

電源・制御盤①

界磁調整器盤 C

電源・制御盤①

シリコン整流器盤 A

電源・制御盤①

シリコン整流器盤 B

電源・制御盤①

シリコン整流器盤 C

電源・制御盤①

三相変圧器･リアクトル盤(PPT 盤) A

電源・制御盤①

三相変圧器･リアクトル盤(PPT 盤) B

電源・制御盤①

三相変圧器･リアクトル盤(PPT 盤) C

電源・制御盤①

可飽和変流器盤(SCT 盤) A

電源・制御盤①

可飽和変流器盤(SCT 盤) B

電源・制御盤①

可飽和変流器盤(SCT 盤) C

電源・制御盤①

発電機中性点接地変圧器盤(NGR 盤) A

電源・制御盤①

発電機中性点接地変圧器盤(NGＲ盤) B

電源・制御盤①

発電機中性点接地変圧器盤(NGR 盤) C

電源・制御盤①

発電機補助盤(PT-CT 盤) A

電源・制御盤①

発電機補助盤(PT-CT 盤) B

電源・制御盤①

発電機補助盤(PT-CT 盤) C

電源・制御盤①

電源・制御盤①

電源・制御盤①

HECW 冷却水系冷凍機（Ａ）制御盤

電源・制御盤①

HECW 冷却水系冷凍機（B）制御盤

電源・制御盤①

格納容器内雰囲気モニタヒータ制御盤(A)
格納容器内雰囲気モニタヒータ制御盤
(B)

－

機能

対策※

設備名称

サポート系（制御系）

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-21

①
①

－

備考

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉
設備番号

機種

HECW 冷却水系冷凍機（C）制御盤

電源・制御盤HECW 冷却水系冷凍機（D）制御盤

電源・制御盤

ＲＳＷストレーナ制御盤（A）

電源・制御盤①

ＲＳＷストレーナ制御盤（Ｂ）

電源・制御盤①

ＲＳＷストレーナ制御盤（C）

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤ＤＩＶ－Ⅰ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤ＤＩＶ－Ⅰ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤ＤＩＶ－Ⅰ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤ＤＩＶ－Ⅰ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤ＤＩＶ－Ⅰ

電源・制御盤①

6 号炉安全系多重伝送現場盤ＤＩＶ－Ⅰ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤ＤＩＶ－Ⅱ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤ＤＩＶ－Ⅱ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤ＤＩＶ－Ⅱ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤ＤＩＶ－Ⅱ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤ＤＩＶ－Ⅱ

電源・制御盤①

6 号炉安全系多重伝送現場盤ＤＩＶ－Ⅱ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤ＤＩＶ－Ⅲ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤ＤＩＶ－Ⅲ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤ＤＩＶ－Ⅲ

電源・制御盤①

6 号炉安全系多重伝送現場盤ＤＩＶ－Ⅲ

電源・制御盤①

6 号炉安全系多重伝送現場盤ＤＩＶ－Ⅳ

電源・制御盤①

スクラムソレノイドヒューズ盤 A

電源・制御盤②

スクラムソレノイドヒューズ盤 B

電源・制御盤②

スクラムソレノイドヒューズ盤 C

電源・制御盤②

スクラムソレノイドヒューズ盤 D

電源・制御盤②

スクラムソレノイドヒューズ盤 E

電源・制御盤②

スクラムソレノイドヒューズ盤 F

電源・制御盤②

スクラムソレノイドヒューズ盤 G

電源・制御盤②

スクラムソレノイドヒューズ盤 H

電源・制御盤②

ＳＲＮＭ検出器

中性子束計測設備

ＳＲＮＭ検出器

中性子束計測設備

－

機能

対策※

設備名称

備考

①
サポート系（制御系）

プロセス監視8 条-別添 1-資料 2-添付 5-22①

火災により機能喪失するとスクラム動作すること，万一誤不動作した場合であってもヒューズを抜くことによりスクラム動作させることが可能であることから火災によって系統機能に影響を及ぼすもので
はない。

①
①

－

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉
設備番号

機種

ＳＲＮＭ検出器

中性子束計測設備

ＳＲＮＭ検出器

中性子束計測設備①

ＳＲＮＭ検出器

中性子束計測設備①

ＳＲＮＭ検出器

中性子束計測設備①

ＳＲＮＭ検出器

中性子束計測設備①

ＳＲＮＭ検出器

中性子束計測設備①

ＳＲＮＭ検出器

中性子束計測設備①

ＳＲＮＭ検出器

中性子束計測設備①

原子炉水位(広帯域)

水位計測設備①

原子炉水位(広帯域)

水位計測設備①

原子炉水位(広帯域)

水位計測設備①

原子炉水位(広帯域)

水位計測設備①

原子炉水位(燃料域)

水位計測設備①

原子炉水位(燃料域)

水位計測設備①

原子炉圧力

圧力計測設備①

原子炉圧力

圧力計測設備①

原子炉圧力

圧力計測設備①

原子炉圧力

圧力計測設備①

水位計測設備①

水位計測設備①

水位計測設備①

水位計測設備①

水位計測設備①

水位計測設備①

RHR(A)系統流量

流量計測設備①

RHR(B)系統流量

流量計測設備①

RHR(C)系統流量

流量計測設備①

RHR 熱交換器（A）入口温度

温度計測設備①

RHR 熱交換器（B）入口温度

温度計測設備①

RHR 熱交換器（C）入口温度

温度計測設備①

RCIC 系統流量

流量計測設備①

HPCF(B)系統流量

流量計測設備①

サプレッション・チェンバ・プール水温度(85°)
サプレッション・チェンバ・プール水温度(144°)
サプレッション・チェンバ・プール水温度(216°)
サプレッション・チェンバ・プール水温度(265°)
サプレッション・チェンバ・プール水温度(324°)
サプレッション・チェンバ・プール水温度
(36°)

－

機能

対策※

設備名称

プロセス監視8 条-別添 1-資料 2-添付 5-23

①

－

備考

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉
設備番号

機種

HPCF(C)系統流量

流量計測設備

サプレッション・チェンバ・プール水位

水位計測設備①

サプレッション・チェンバ・プール水位

水位計測設備①

サプレッション・チェンバ・プール水位

水位計測設備①

復水貯蔵槽水位

水位計測設備①

復水貯蔵槽水位

水位計測設備①

RCW サージタンク(A)水位

水位計測設備①

RCW サージタンク(B)水位

水位計測設備①

RCW サージタンク(C)水位

水位計測設備①

6.9kV M/C 6C 電圧

電圧計測設備①

6.9kV M/C 6D 電圧

電圧計測設備①

6.9kV M/C 6E 電圧

電圧計測設備①

直流 125V 主母線盤 6A 電圧

電圧計測設備①

直流 125V 主母線盤 6B 電圧

電圧計測設備①

直流 125V 主母線盤 6C 電圧

電圧計測設備①

直流 125V 主母線盤 6D 電圧

電圧計測設備①

格納容器圧力圧力計測設備①

格納容器圧力圧力計測設備①

RCW(A)系冷却水供給圧力

圧力計測設備①

RCW(B)系冷却水供給圧力

圧力計測設備①

RCW(C)系冷却水供給圧力

圧力計測設備①

RSW ポンプ吐出圧力

圧力計測設備①

RSW ポンプ吐出圧力

圧力計測設備①

RSW ポンプ吐出圧力

圧力計測設備①

RSW ポンプ吐出圧力

圧力計測設備①

RSW ポンプ吐出圧力

圧力計測設備①

RSW ポンプ吐出圧力

圧力計測設備①

CAMS 放射線モニタ(IC)(D/W)

放射線計測設備①

CAMS 放射線モニタ(IC)(D/W)

放射線計測設備①

CAMS 放射線モニタ(IC)(S/C)

放射線計測設備①

CAMS 放射線モニタ(IC)(S/C)

放射線計測設備①

格納容器水素濃度(A)

水素計測設備①

格納容器水素濃度(B)

水素計測設備

①

－

機能

対策※

設備名称

プロセス監視8 条-別添 1-資料 2-添付 5-24

①

－

備考

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉
設備番号

設備名称

機種

機能

対策

備考

②

当該弁は通常閉，機能喪失時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，また，万一誤動作した場合であっても下流の格納容器外側に隔離弁があり弁が二重化されていることから，火災影
響により系統機能に影響を及ぼすものではない。

原子炉冷却材圧
力バウンダリ
主蒸気ドレンライン内側隔離弁

電動弁

主蒸気ドレンライン外側隔離弁

電動弁②

CUW 炉水サンプル内側隔離弁

空気作動弁

②

CUW 炉水サンプル外側隔離弁

空気作動弁

②

CUW 吸込ライン内側隔離弁

電動弁②

CUW 吸込ライン外側隔離弁

電動弁②

CUW ＲＰＶヘッドスプレイ隔離弁

電動弁②

主蒸気内側隔離弁

空気作動弁②

主蒸気外側隔離弁

空気作動弁

原子炉給水ライン外側隔離弁Ｂ

原子炉給水ライン外側隔離弁Ａ

－

空気作動弁

空気作動弁

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-25

当該弁は通常閉，機能喪失時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，また，万一誤動作した場合であっても上流の格納容器内側に隔離弁があり弁が二重化されていることから，火災影
響により系統機能に影響を及ぼすものではない。
当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，また，万一誤動作した場合であっても下流の格納容器外側に隔離弁があり二重化されていることから，火災影響に
より系統機能に影響を及ぼすものではない。
当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，また，万一誤動作した場合であっても上流の格納容器内側に隔離弁があり二重化されていることから，火災影響に
より系統機能に影響を及ぼすものではない。
当該弁は通常開，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合でも下流に隔離弁があり二重化されていること，かつ CUW 系は閉鎖された系であることから，系統機能に影響を及ぼす
ものではない。
当該弁は通常開，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合でも上流に隔離弁があり二重化されていること，かつ CUW 系は閉鎖された系であることから，系統機能に影響を及ぼす
ものではない。
当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，また万一誤動作した場合であっても下流側に逆止弁があること，閉鎖された系であることから，系統機能に影響を及ぼすものではない。
当該弁は通常開，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合はフェイル・クローズ設計のため機能要求は満足する。また，万一の不動作を想定しても異なる電源区分の電磁弁で多重化されていること，下流の格納容器外側に隔離弁があり二重化されていること，から，系統機能に影響を及ぼすものではない。

②

当該弁は通常開，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合はフェイル・クローズ設計のため機能要求は満足する。また，万一の不動作を想定しても異なる電源区分の電磁弁で多重化されていること，上流の格納容器内側に隔離弁があり二重化されていることから，系統機能に影響を及ぼすものではない。

②

逆止弁の開閉試験用の駆動部であり，火災により系統機能に影響を与えるのものではない。また，万一の誤開を想定しても下流側に逆止弁があり原子炉冷却材バウンダリ機能は確保されることから，系統機能に影響を及ぼすものではない。

②

逆止弁の開閉試験用の駆動部であり，火災により系統機能に影響を与えるのものではない。また，万一の誤開を想定しても下流側に逆止弁があり原子炉冷却材バウンダリ機能は確保されることから，系統機能に影響を及ぼすものではない。

－

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策
設備番号

設備名称

機種

MS 原子炉圧力容器頂部ガス抜き弁

電動弁

機能

対策

定期検査時における原子炉圧力容器の水張り時等に使用する弁であり，安全停止に必要な機能を有しないため。
当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤動作した場合であっても下流に隔離弁があり二重化されていることから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。

②
原子炉冷却材圧
力バウンダリMS 原子炉圧力容器１次ベント弁

電動弁

②

②

当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤動作した場合であっても上流に隔離弁があり二重化されていることから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。

②

不燃材で構成されていること，原子炉格納容器内に設置されており，火災が発生するおそれはない。

MS 原子炉圧力容器２次ベント弁

電動弁

制御棒カップリング

カップリング

制御棒駆動機構カップリング

カップリング

制御棒駆動機構ラッチ機構

ラッチ機構

炉心支持構造物

支持構造物②

燃料集合体（燃料除く）

燃料集合体

②

スクラムパイロット弁

電磁弁

スクラム弁

空気作動弁

②

窒素容器

容器

②

HCU 用アキュムレータ

アキュムレータ②

ほう酸水注入系貯蔵タンク

タンク②

SLC ポンプ(A)ポンプ②

SLC ポンプ(B)ポンプ②

SLC ポンプ吸込弁(A)電動弁②

SLC ポンプ吸込弁(B)電動弁②

SLC ほう酸水注入弁(A)電動弁②

SLC ほう酸水注入弁(B)電動弁②

過剰反応度の印
加防止

不燃材で構成されていること，原子炉圧力容器内に設置されており，火災が発生するおそれはない。
不燃材で構成されていること，原子炉圧力容器内に設置されており，火災が発生するおそれはない。
火災により電磁弁が機能喪失するとスクラムされること，万一誤不動作した場合であっても電源を切ることによりスクラム動作させることが可能であることから系統機能に影響を及ぼすものではない。

炉心形状の維持主蒸気逃がし安全弁（安全弁機能）

安全弁

主蒸気逃がし安全弁（ADS 機能付き）用
電磁弁（A,C,F,H,L,N,R,T）

電磁弁

主蒸気逃がし安全弁（G,K,P）用電磁弁

電磁弁－

原子炉緊急停止
未臨界維持

原子炉冷却材圧
力バウンダリの過圧防止／安全弁
及び逃し弁の吹き止まり
炉心冷却／崩壊熱除去

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-26

備考②

不燃材で構成されているため，火災の影響を受けない。

「ほう酸水注入系」が機能喪失しても，未臨界機
能としては「制御棒による系」があり，当該系統については火災が発生しても機能に影響が及ぶおそれはない

不燃材で構成されていること，原子炉格納容器内に設置されており，火災が発生するおそれはな
い。

②

①

①

－

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策
設備番号

設備名称

機種

MS 主蒸気逃がし安全弁

空気作動弁

②

MS 主蒸気逃がし安全弁（ADS）

空気作動弁

②

MS 逃がし安全弁用電磁弁

電磁弁②

RHR ポンプ(A)ポンプ

RHR ポンプ(B)ポンプ①

RHR ポンプ(C)ポンプ①

RHR ポンプ S/P 水吸込隔離弁(A)電動弁①

RHR ポンプ S/P 水吸込隔離弁(B)電動弁①

RHR ポンプ S/P 水吸込隔離弁(C)電動弁①

RHR 熱交換器出口弁(A)電動弁①

RHR 熱交換器出口弁(B)電動弁①

RHR 熱交換器出口弁(C)電動弁①

RHR 注入弁(A)電動弁①

RHR 注入隔離弁(B)電動弁①

RHR 注入隔離弁(C)電動弁①

RHR 試験用調節弁(A)※電動弁

RHR 試験用調節弁(B)※電動弁①

RHR 試験用調節弁(C)※電動弁①

RHR 停止時冷却内側隔離弁(A)電動弁①

RHR 停止時冷却内側隔離弁(B)電動弁①

RHR 停止時冷却内側隔離弁(C)電動弁①

RHR 停止時冷却外側隔離弁(A)※電動弁

RHR 停止時冷却外側隔離弁(B)※電動弁

RHR 停止時冷却外側隔離弁(C)※電動弁

RHR ポンプ炉水吸込弁(A)電動弁①

RHR ポンプ炉水吸込弁(B)電動弁①

RHR ポンプ炉水吸込弁(C)電動弁①

RHR 熱交換器バイパス弁(A)電動弁①

RHR 熱交換器バイパス弁(B)電動弁①

RHR 熱交換器バイパス弁(C)電動弁①

RHR 最小流量バイパス弁(A)

電動弁

①

－

機能

炉心冷却／崩壊
熱除去※S/C 冷却モード
にて使用※操作に時間的余裕があり消火後現場操作にて対応可能なため影
響軽減対策は実施しない

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-27

対策

備考
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない
当該弁が火災により機能喪失した場合であっても火災防護対象としている ADS 機能により安全停止に必要な機能を確保可能であるため。

①

①

①
①
①

－

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策
設備番号

設備名称

機種

機能

対策

RHR 最小流量バイパス弁(B)

電動弁

炉心冷却／崩壊熱除去①

RHR 最小流量バイパス弁(C)電動弁①

RHR 熱交換器（Ａ）

熱交換器

②

RHR 熱交換器（Ｂ）

熱交換器

②

RHR 熱交換器（Ｃ）

熱交換器

②

RHR 封水ポンプ（Ａ）

ポンプ②

RHR 封水ポンプ（Ｂ）

ポンプ②

RHR 封水ポンプ（Ｃ）

ポンプ②

RHR 燃料プール側第一出口弁(A)電動弁②

RHR 燃料プール側第一出口弁(B)電動弁②

RHR 燃料プール側第一出口弁(C)

電動弁

備考

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
系統の通常（スタンバイ）時における圧力保持に使用するものであり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない
系統の通常（スタンバイ）時における圧力保持に使用するものであり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない
系統の通常（スタンバイ）時における圧力保持に使用するものであり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失
した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されていることから火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失
した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁（A,C 系）や手動弁で（FPC 系）二重化されていることから火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。

②

他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失
した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されていることから火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。

RHR 燃料プール側第ニ出口弁

電動弁②

他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失
した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁（A,C 系）や手動弁で（FPC 系）二重化されているため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。

RHR 格納容器冷却流量調節弁(B)電動弁②

格納容器スプレイ機能時に使用するものであり，火災によって機能要求されるものではない。

RHR 格納容器冷却流量調節弁(C)電動弁②

RHR 格納容器冷却ライン隔離弁(B)電動弁②

RHR 格納容器冷却ライン隔離弁(C)

電動弁

②

－

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-28

格納容器スプレイ機能時に使用するものであり，火災によって機能要求されるものではない。
格納容器スプレイ機能時に使用するものであり，火災によって機能要求されるものではない。
格納容器スプレイ機能時に使用するものであり，火災によって機能要求されるものではない。

－

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策
設備番号

設備名称

機種

RHR SPH 第一止め弁(A)

電動弁

機能

炉心冷却／崩壊
熱除去

対策

備考

②

他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失
した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されているため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。

RHR SPH 第一止め弁(B)電動弁②

RHR SPH 第一止め弁(C)電動弁②

RHR SPH 第二止め弁（Ａ）

電動弁②

RHR SPH 第二止め弁（Ｂ）

電動弁②

RHR SPH 第二止め弁（Ｃ）

電動弁②

RHR 系統暖機弁（Ａ）

電動弁②

RHR 系統暖機弁（Ｂ）

電動弁②

RHR 系統暖機弁（Ｃ）

電動弁②

RHR 系 HPCF 系第一止め弁

RHR 系 HPCF 系第二止め弁

－

電動弁

電動弁

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-29

他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失
した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されているため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失
した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されているため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失
した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されているため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失
した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されているため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失
した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されているため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失
した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されているため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失
した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されているため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失
した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されているため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。

②

他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失
した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されているため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。

②

他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失
した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されているため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。

－

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策
設備番号

設備名称

機種

機能

RHR 試験可能逆止弁バイパス弁（Ａ）

空気作動弁

炉心冷却／崩壊
熱除去

RHR LPFL 試験可能逆止弁（Ａ）

空気作動弁

②

RHR LPFL 試験可能逆止弁（Ｂ）

空気作動弁

②

RHR LPFL 試験可能逆止弁（Ｃ）

空気作動弁

②

RHR プロセスサンプル第一隔離弁（Ａ）

電動弁

対策

②

RHR プロセスサンプル第一隔離弁（C）

電動弁②

RHR PASS 第一炉水サンプリング弁

電動弁②

RHR プロセスサンプル第二隔離弁（Ａ）

電動弁②

RHR プロセスサンプル第二隔離弁（B）

電動弁②

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-30

他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失
した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されていること，かつ閉鎖された系であるため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。

②

電動弁

－

当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても閉鎖された系であり，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
逆止弁の開閉試験用の駆動部であり，火災により系統機能に影響を与えるのものではない。また，万一の誤開を想定しても炉心冷却機能への影響はなく，下流側に逆止弁があり原子炉冷却材バウンダリ機能も確保されることから，系統機能に影響を及ぼすものではない。
逆止弁の開閉試験用の駆動部であり，火災により系統機能に影響を与えるのものではない。また，万一の誤開を想定しても炉心冷却機能への影響はなく，上流側に隔離弁があり原子炉冷却材バウンダリ機能も確保されることから，系統機能に影響を及ぼすものではない。
逆止弁の開閉試験用の駆動部であり，火災により系統機能に影響を与えるのものではない。また，万一の誤開を想定しても炉心冷却機能への影響はなく，上流側に隔離弁があり原子炉冷却材バウンダリ機能も確保されることから，系統機能に影響を及ぼすものではない。

②

RHR プロセスサンプル第一隔離弁（B）

備考

他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失
した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されていること，かつ閉鎖された系であるため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失
した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されていること，かつ閉鎖された系であるため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失
した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されていること，かつ閉鎖された系であるため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失
した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されていること，かつ閉鎖された系であるため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失
した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されていること，かつ閉鎖された系であるため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。

－

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策
設備番号

設備名称

機種

機能

炉心冷却／崩壊
熱除去

対策

RHR プロセスサンプル第二隔離弁（C）

電動弁

RHR PASS 第二炉水サンプリング弁

電動弁②

RHR S/P スプレイ注入隔離弁(B)電動弁②

RHR S/P スプレイ注入隔離弁(C)電動弁②

HPCF ポンプ(B)

ポンプ

HPCF ポンプ(C)ポンプ①

HPCF CSP 側吸込弁(B)電動弁①

HPCF CSP 側吸込弁(C)電動弁①

HPCF 注入隔離弁(B)電動弁①

HPCF 注入隔離弁(C)電動弁①

HPCF S/P 側吸込隔離弁(B)電動弁①

HPCF S/P 側吸込隔離弁(C)電動弁①

HPCF 最小流量バイパス弁(B)電動弁①

HPCF 最小流量バイパス弁(C)

電動弁

①

炉心冷却

他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失
した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されていること，かつ閉鎖された系であるため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
他系統との連絡弁であるが，当該弁は通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失
した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても電源区分の異なる弁で二重化されていること，かつ閉鎖された系であるため，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
格納容器スプレイ機能時に使用するものであり，火災によって機能要求されるものではない。
格納容器スプレイ機能時に使用するものであり，火災によって機能要求されるものではない。

②①

逆止弁の開閉試験用の駆動部であり，火災により系統機能に影響を与えるのものではない。また，万一の誤開を想定しても炉心冷却機能への影響はなく，上流側に隔離弁があり原子炉冷却材バウンダリ機能も確保されることから，系統機能に影響を及ぼすものではない。
逆止弁の開閉試験用の駆動部であり，火災により系統機能に影響を与えるのものではない。また，万一の誤開を想定しても炉心冷却機能への影響はなく，上流側に隔離弁があり原子炉冷却材バウンダリ機能も確保されることから，系統機能に影響を及ぼすものではない。
系統試運転用の弁であり，通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても二重化されていることから，火災により系統機能に影響を与えるものではない。
系統試運転用の弁であり，通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても二重化されていることから，火災により系統機能に影響を与えるものではない。
系統試運転用の弁であり，通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても二重化されていることから，火災により系統機能に影響を与えるもの
ではない。

空気作動弁
HPCF 試験可能逆止弁（Ｂ）

②

空気作動弁
HPCF 試験可能逆止弁（Ｃ）②

HPCF 第一試験用調節弁（Ｂ）

電動弁②

HPCF 第一試験用調節弁（Ｃ）

電動弁②

HPCF 第二試験用調節弁（Ｂ）

電動弁

②

－

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-31

備考－

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策
設備番号

設備名称

機種

機能

対策

系統試運転用の弁であり，通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても二重化されていることから，火災により系統機能に影響を与えるものではない。
他系統との連絡弁であるが，通常開であり系統
機能要求時に動作を要求されるものではないこと，誤動作した場合であっても系統機能への影響はない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

炉心冷却
HPCF 第二試験用調節弁（Ｃ）

電動弁②

SPCU CSP 側吸込弁

電動弁

②

復水貯蔵槽

容器

②

RCIC ポンプ

ポンプ①

RCIC ポンプ駆動用蒸気タービン

タービン

①

RCIC CSP 側吸込弁

電動弁①

RCIC 注入弁

電動弁①

RCIC S/P 側吸込隔離弁

電動弁①

RCIC 最小流量バイパス弁

電動弁①

RCIC 蒸気ライン内側隔離弁

電動弁①

RCIC 蒸気ライン外側隔離弁

電動弁①

RCIC タービン止め弁

電動弁①

RCIC タービントリップ弁

電動弁①

RCIC 蒸気加減弁

油圧作動弁

①

RCIC 真空ポンプ

ポンプ①

RCIC 冷却水ライン止め弁

電動弁①

RCIC 復水ポンプ

ポンプ①

RCIC 復水ポンプ出口ドレン第一隔離弁

空気作動弁

①

RCIC 復水ポンプ出口ドレン第二隔離弁

空気作動弁

①

RCIC 真空タンク

容器②

RCIC 試験可能逆止弁

空気作動弁

②

RCIC 第一試験用調節弁

RCIC 第二試験用調節弁

－

電動弁

電動弁

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-32

備考

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
逆止弁の開閉試験用の駆動部であり，火災により系統機能に影響を与えるのものではない。また，万一の誤開を想定しても炉心冷却機能への影響はなく，下流側に 2 つの逆止弁があり当該弁は原子炉冷却材バウンダリ機能はないことから，系統機能に影響を及ぼすものではない。

②

系統試運転用の弁であり，通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても二重化されていることから，火災により系統機能に影響を与えるもの
ではない。

②

系統試運転用の弁であり，通常閉，機能要求時閉である。火災影響を受け機能喪失した場合でも通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤作動した場合であっても二重化されていることから，火災により系統機能に影響を与えるもの
ではない。

－

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策
設備番号

設備名称

機種

機能

RCIC 冷却水ライン圧力制御弁

圧力制御弁

RCIC 過酷事故時蒸気止め弁

電動弁①

RCIC タービン排気ライン隔離弁

電動弁

①

炉心冷却

対策

備考

②

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

RCIC 第一蒸気ドレン止め弁

空気作動弁

②

RCIC 第二蒸気ドレン止め弁

空気作動弁

②

RCIC 真空ポンプ吐出ライン隔離弁

電動弁①

RCIC 蒸気ライン暖機弁

電動弁

RCIC HPAC タービン止め弁

電動弁

通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，万一誤動作した場合でも閉鎖された系であることから火災によって系統機能に影響を及ぼすもので
はない。

②

①
サポート系 （原 子
炉補機冷却系）

RCW ポンプ(A)ポンプ

RCW ポンプ(B)ポンプ①

RCW ポンプ(C)ポンプ①

RCW ポンプ(D)ポンプ①

RCW ポンプ(E)ポンプ①

RCW ポンプ(F)ポンプ①

RCW 熱交換器(A)冷却水出口弁

電動弁①

RCW 熱交換器(B)冷却水出口弁

電動弁①

RCW 熱交換器(C)冷却水出口弁

電動弁①

RCW 熱交換器(D)冷却水出口弁

電動弁①

RCW 熱交換器(E)冷却水出口弁

電動弁①

RCW 熱交換器(F)冷却水出口弁

電動弁①

RCW RHR 熱交換器(A)冷却水出口弁

電動弁①

RCW RHR 熱交換器(B)冷却水出口弁

電動弁①

RCW RHR 熱交換器(C)冷却水出口弁

電動弁①

RCW 非常用 D/G(A)冷却水出口弁(A)電動弁①

RCW 非常用 D/G(B)冷却水出口弁(B)電動弁①

RCW 非常用 D/G(C)冷却水出口弁(C)電動弁①

RCW 非常用 D/G(A)冷却水出口弁(D)電動弁①

RCW 非常用 D/G(B)冷却水出口弁(E)

電動弁

①

－

当該弁は通常開，機能要求時閉である。火災影響により機能喪失した場合，フェイル・クローズ設計であり機能要求は満足する。万一の不動作を想定した場合であってもドレンポットからの水抜き
ラインであり小口径のため主配管の流量に影響を与えないことから，系統機能へ影響はない。
当該弁は通常開，機能要求時閉である。火災影響により機能喪失した場合，フェイル・クローズ設計であり機能要求は満足する。万一の不動作を想定した場合であってもドレンポットからの水抜き
ラインであり小口径のため主配管の流量に影響を与えないことから，系統機能へ影響はない。

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-33①－

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策
設備番号

設備名称

機種

機能

対策

RCW 非常用 D/G(C)冷却水出口弁(F)電動弁

サポート系 （原 子
炉補機冷却系）①

RCW HECW 冷凍機(A)冷却水温度調節弁

電動弁①

RCW HECW 冷凍機(B)冷却水温度調節弁

電動弁①

RCW HECW 冷凍機(C)冷却水温度調節弁

電動弁①

RCW HECW 冷凍機(D)冷却水温度調節弁

電動弁①

RCW サージタンク（Ａ）

容器②

RCW サージタンク（B）

容器②

RCW サージタンク（C）

容器②

RCW 熱交換器（Ａ）

熱交換器

②

RCW 熱交換器（B）

熱交換器

②

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

RCW 熱交換器（C）

熱交換器

②

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

RCW 熱交換器（Ｄ）

熱交換器

②

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

RCW 熱交換器（E）

熱交換器

②

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

RCW 熱交換器（F）

熱交換器

②

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

RCW 冷却水供給温度調節弁(A)

温度調節弁

①

RCW 冷却水供給温度調節弁(B)

温度調節弁

①

RCW 冷却水供給温度調節弁(C)

温度調節弁

①

RCW 常用冷却水緊急遮断弁(A)

空気作動弁

②

RCW 常用冷却水緊急遮断弁(B)

空気作動弁

②

RCW 常用冷却水緊急遮断弁(C)

空気作動弁

②

RCW 常用冷却水緊急遮断弁(D)

空気作動弁

②

RCW 常用冷却水緊急遮断弁(E)

空気作動弁

②

－

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-34

備考

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

当該弁は通常開，機能要求時閉である。火災影響により機能喪失した場合フェイル・クローズ設
計のため機能要求は満足する。また,万一の不動作を想定した場合であっても閉鎖された系である
ことから，系統機能に影響を及ぼすものではない。
当該弁は通常開，機能要求時閉である。火災影響により機能喪失した場合フェイル・クローズ設
計のため機能要求は満足する。また,万一の不動作を想定した場合であっても閉鎖された系である
ことから，系統機能に影響を及ぼすものではない。
当該弁は通常開，機能要求時閉である。火災影響により機能喪失した場合フェイル・クローズ設
計のため機能要求は満足する。また,万一の不動作を想定した場合であっても閉鎖された系である
ことから，系統機能に影響を及ぼすものではない。
当該弁は通常開，機能要求時閉である。火災影響により機能喪失した場合フェイル・クローズ設
計のため機能要求は満足する。また,万一の不動作を想定した場合であっても閉鎖された系である
ことから，系統機能に影響を及ぼすものではない。
当該弁は通常開，機能要求時閉である。火災影響により機能喪失した場合フェイル・クローズ設
計のため機能要求は満足する。また,万一の不動作を想定した場合であっても閉鎖された系である
ことから，系統機能に影響を及ぼすものではない。

－

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策
設備番号

設備名称

機種

機能

サポート系 （原 子
炉補機冷却系）

対策

RCW 常用冷却水緊急遮断弁(F)空気作動弁

RCW 常用冷却水供給側分離弁(A)電動弁②

RCW 常用冷却水供給側分離弁(B)電動弁②

RCW 常用冷却水供給側分離弁(C)電動弁②

RCW 常用冷却水戻り側分離弁(A)電動弁②

RCW 常用冷却水戻り側分離弁(B)電動弁②

RCW 常用冷却水戻り側分離弁(C)電動弁②

RCW 防食剤注入タンク(A)容器②

RCW 防食剤注入タンク(B)

容器②

HECW ポンプ(A)

ポンプ

HECW ポンプ(B)

ポンプ

HECW ポンプ(C)ポンプ①

HECW ポンプ(D)ポンプ①

HECW 冷凍機(A)冷凍機①

HECW 冷凍機(B)

冷凍機①

HECW 冷凍機(C)冷凍機①

HECW 冷凍機(D)冷凍機①

HECW 防食剤注入タンク

容器

②

温度調節弁

①

温度調節弁

①

温度調節弁

①

温度調節弁

①

温度調節弁

①

温度調節弁

①

HECW ヘッダ間差圧調節弁(A)

圧力制御弁

①

HECW ヘッダ間差圧調節弁(B)

圧力制御弁

①

HECW MCR 給気処理装置(A)温度調節
弁
HECW MCR 給気処理装置(B)温度調節
弁
HECW C/B 計測制御電源盤区域(A)給気処理装置温度調節弁
HECW DG(A)/Z 給気処理装置温度調節
弁
HECW DG(B)/Z 給気処理装置温度調節
弁
HECW C/B 計測制御電源盤区域(B)給気処理装置温度調節弁－

サポート系 （換 気
空調補機非常用冷却系）

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-35

備考
当該弁は通常開，機能要求時閉である。火災影響により機能喪失した場合フェイル・クローズ設
計のため機能要求は満足する。また,万一の不動作を想定した場合であっても閉鎖された系である
ことから，系統機能に影響を及ぼすものではない。
通常開であり系統機能要求時に動作を要求されるものではないこと，万一誤動作した場合であっても系統機能への影響はない。

②

通常開であり系統機能要求時に動作を要求されるものではないこと，万一誤動作した場合であっても系統機能への影響はない。
通常開であり系統機能要求時に動作を要求されるものではないこと，万一誤動作した場合であっても系統機能への影響はない。
通常開であり系統機能要求時に動作を要求されるものではないこと，万一誤動作した場合であっても系統機能への影響はない。
通常開であり系統機能要求時に動作を要求されるものではないこと，万一誤動作した場合であっても系統機能への影響はない。
通常開であり系統機能要求時に動作を要求されるものではないこと，万一誤動作した場合であっても系統機能への影響はない。
系統設備保守に係る機器であり，安全停止に必
要な機能を有していない
系統設備保守に係る機器であり，安全停止に必
要な機能を有していない①①

系統設備保守に係る機器であり，安全停止に必
要な機能を有していない－

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策
設備番号

設備名称

機種

RSW ポンプ(A)ポンプ

RSW ポンプ(B)ポンプ

RSW ポンプ(C)ポンプ①

RSW ポンプ(D)ポンプ①

RSW ポンプ(E)ポンプ①

RSW ポンプ(F)ポンプ①

RSW 海水ストレーナ(A)入口弁

電動弁①

RSW 海水ストレーナ(B)入口弁

電動弁①

RSW 海水ストレーナ(C)入口弁

電動弁①

RSW 海水ストレーナ(D)入口弁

電動弁①

RSW 海水ストレーナ(E)入口弁

電動弁①

RSW 海水ストレーナ(F)入口弁

電動弁①

RSW 海水ストレーナ(A)ブロー弁

電動弁①

RSW 海水ストレーナ(B)ブロー弁

電動弁①

RSW 海水ストレーナ(C)ブロー弁

電動弁①

RSW 海水ストレーナ(D)ブロー弁

電動弁①

RSW 海水ストレーナ(E)ブロー弁

電動弁①

RSW 海水ストレーナ(F)ブロー弁

電動弁①

RSW ストレーナ(A)

ストレーナ

②

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

RSW ストレーナ(B)

ストレーナ

②

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

RSW ストレーナ(C)

ストレーナ

②

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

RSW ストレーナ(D)

ストレーナ

②

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

RSW ストレーナ(E)

ストレーナ

②

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

RSW ストレーナ(F)

ストレーナ

②

RSW ポンプ(A)(D)出口連絡弁

電動弁②

RSW ポンプ(B)(E)出口連絡弁

電動弁②

RSW ポンプ(C)(F)出口連絡弁

電動弁②

6.9kV メタクラ 7C DIV-Ⅰ

電源盤・制御盤

6.9kV メタクラ 7D DIV-Ⅱ

電源盤・制御盤①

6.9kV メタクラ 7E DIV-Ⅲ

電源盤・制御盤①－

機能
サポート系 （原 子
炉補機冷却海水系）

サポート系 （非 常用交流電源系）

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-36

対策

備考

①
①

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，火災により万一誤作動した場合であっても閉鎖された系であることから系統機能に影響を及ぼすものではない。
通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，火災により万一誤作動した場合であっても閉鎖された系であることから系統機能に影響を及ぼすものではない。
通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，火災により万一誤作動した場合であっても閉鎖された系であることから系統機能に影響を及ぼすもの
ではない。

①

－

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策
設備番号

設備名称

機種

機能

対策

6.9kV メタクラ 7C 電圧変換器

電源盤・制御盤

サポート系 （非 常用交流電源系）①

6.9kV メタクラ 7D 電圧変換器

電源盤・制御盤①

6.9kV メタクラ 7E 電圧変換器

電源盤・制御盤①

480V パワーセンタ 7C-1 DIV-Ⅰ

電源盤・制御盤①

480V パワーセンタ 7D-1 DIV-Ⅱ

電源盤・制御盤①

480V パワーセンタ 7E-1 DIV-Ⅲ

電源盤・制御盤①

480V パワーセンタ 7C-2 DIV-Ⅰ

電源盤・制御盤①

480V パワーセンタ 7D-2 DIV-Ⅱ

電源盤・制御盤①

480V パワーセンタ 7E-2 DIV-Ⅲ

電源盤・制御盤①

480V パワーセンタ 7C-1 電圧変換器

電源盤・制御盤①

480V パワーセンタ 7C-2 電圧変換器

電源盤・制御盤①

480V パワーセンタ 7D-1 電圧変換器

電源盤・制御盤①

480V パワーセンタ 7D-2 電圧変換器

電源盤・制御盤①

480V パワーセンタ 7E-1 電圧変換器

電源盤・制御盤①

480V パワーセンタ 7E-2 電圧変換器

電源盤・制御盤①

480V 原子炉建屋 MCC 7C-1-1 DIV-Ⅰ

電源盤・制御盤①

480V 原子炉建屋 MCC 7D-1-1 DIV-Ⅱ

電源盤・制御盤①

480V 原子炉建屋 MCC 7E-1-1A DIVⅢ

電源盤・制御盤①

480V 原子炉建屋 MCC 7E-1-1B DIVⅢ

電源盤・制御盤①

480V 原子炉建屋 MCC 7C-1-2 DIV-Ⅰ

電源盤・制御盤①

480V 原子炉建屋 MCC 7D-1-2 DIV-Ⅱ

電源盤・制御盤①

480V 原子炉建屋 MCC 7E-1-2 DIV-Ⅲ

電源盤・制御盤①

480V 原子炉建屋 MCC 7C-1-3 DIV-Ⅰ

電源盤・制御盤①

480V 原子炉建屋 MCC 7D-1-3 DIV-Ⅱ

電源盤・制御盤①

480V コントロール建屋 MCC 7E-1-3 DIV-Ⅲ

電源盤・制御盤①

480V 原子炉建屋 MCC 7C-1-4 DIV-Ⅰ

電源盤・制御盤①

480V 原子炉建屋 MCC 7D-1-4 DIV-Ⅱ

電源盤・制御盤①

480V コントロール建屋 MCC 7C-1-6 DIV-Ⅰ

電源盤・制御盤①

480V コントロール建屋 MCC 7D-1-6 DIV-Ⅱ

電源盤・制御盤①

480V コントロール建屋 MCC 7C-1-7 DIV-Ⅰ

電源盤・制御盤①

480V コントロール建屋 MCC 7D-1-7 DIV-Ⅱ

電源盤・制御盤①－

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-37－

備考

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策
設備番号

設備名称

機種

480V 海 水 熱 交 換 器 エ リ ア
7C-2-1MCC

480V 海 水 熱 交 換 器 エ リ ア
7D-2-1

MCC

電源盤・制御盤
電源盤・制御盤機能

サポート系 （非 常用交流電源系）

対策①①

480V 海水熱交換器エリア MCC 7E-2-1

電源盤・制御盤①

バイタル交流電源装置 7A

電源装置

①

バイタル交流電源装置 7B

電源装置

①

バイタル交流電源装置 7C

電源装置

①

バイタル交流電源装置 7D

電源装置

①

交流 120V バイタル分電盤 7A-1

電源盤・制御盤①

交流 120V バイタル分電盤 7B-1

電源盤・制御盤①

交流 120V バイタル分電盤 7C-1

電源盤・制御盤①

交流 120V バイタル分電盤 7D-1

電源盤・制御盤①

電源盤・制御盤①

電源盤・制御盤①

電源盤・制御盤①

電源盤・制御盤①

電源盤・制御盤①

電源盤・制御盤①

交流 120V 中央制御室計測用分電盤
7A-1 DIV-Ⅰ
交流 120V 中央制御室計測用分電盤
7B-1 DIV-Ⅱ
交流 120V 中央制御室計測用分電盤
7C-1 DIV-Ⅲ
交流 120V 中央制御室計測用主母線盤
7A DIV-Ⅰ
交流 120V 中央制御室計測用主母線盤
7B DIV-Ⅱ
交流 120V 中央制御室計測用主母線盤
7C DIV-Ⅲ

サポート系 （直 流電源系）

直流 125V 蓄電池 7A DIV-Ⅰ

蓄電池

直流 125V 蓄電池 7B DIV-Ⅱ

蓄電池①

直流 125V 蓄電池 7C DIV-Ⅲ

蓄電池①

直流 125V 蓄電池 7D DIV-Ⅳ

蓄電池①

直流 125V 充電器盤 7A DIV-Ⅰ

電源盤・制御盤①

直流 125V 充電器盤 7B DIV-Ⅱ

電源盤・制御盤①

直流 125V 充電器盤 7C DIV-Ⅲ

電源盤・制御盤①

直流 125V 充電器盤 7D DIV-Ⅳ

電源盤・制御盤①

直流 125V 主母線盤 7A DIV-Ⅰ

電源盤・制御盤①

直流 125V 主母線盤 7B DIV-Ⅱ

電源盤・制御盤①

直流 125V 主母線盤 7C DIV-Ⅲ

電源盤・制御盤①

直流 125V 主母線盤 7D DIV-Ⅳ

電源盤・制御盤①

直流 125V パワーセンタ 7A DIV-Ⅰ

電源盤・制御盤①

直流 125V パワーセンタ 7B DIV-Ⅱ

電源盤・制御盤①

直流 125V パワーセンタ 7C DIV-Ⅲ

電源盤・制御盤①

直流 125V パワーセンタ 7D DIV-Ⅳ

電源盤・制御盤①－

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-38

①

－

備考

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策
設備番号

設備名称

機種

機能

対策

直流 125V 分電盤 7A-1-1 DIV-Ⅰ

電源盤・制御盤

サポート系 （直 流電源系）①

直流 125V 分電盤 7A-1-2A DIV-Ⅰ

電源盤・制御盤①

直流 125V 分電盤 7A-1-2B DIV-Ⅰ

電源盤・制御盤①

直流 125V 分電盤 7B-1-1 DIV-Ⅱ

電源盤・制御盤①

直流 125V 分電盤 7B-1-2A DIV-Ⅱ

電源盤・制御盤①

直流 125V 分電盤 7B-1-2B DIV-Ⅱ

電源盤・制御盤①

直流 125V 分電盤 7C-1-1 DIV-Ⅲ

電源盤・制御盤①

直流 125V 分電盤 7C-1-2A DIV-Ⅲ

電源盤・制御盤①

直流 125V 分電盤 7C-1-2B DIV-Ⅲ

電源盤・制御盤①

直流 125V 分電盤 7D-1 DIV-Ⅳ

電源盤・制御盤①

直流 125V 原子炉建屋 MCC 7A DIV-Ⅰ

電源盤・制御盤①

直流 125V 蓄電池 7A DIV-Ⅰ

蓄電池①

直流 125V 充電器盤 7A-2 DIV-Ⅰ

電源盤・制御盤①

125V 同時投入防止用切替盤

電源盤・制御盤①

ディーゼル発電ディーゼル機関(A)機ディーゼル発電ディーゼル機関(B)

サポート系 （非 常用ディーゼル発電機（燃料移送系を
含む））

①

①

機
ディーゼル発電ディーゼル機関(C)①

機

潤滑油冷却器(A)

熱交換器①

潤滑油冷却器(B)

熱交換器①

潤滑油冷却器(C)

熱交換器①

潤滑油補給タンク(A)容器①

潤滑油補給タンク(B)容器①

潤滑油補給タンク(C)容器①

燃料デイタンク(A)容器①

燃料デイタンク(B)容器①

燃料デイタンク(C)容器①

D/G(A) 始動電磁弁 1

電磁弁①D/G(B) 始動電磁弁 1

電磁弁①D/G(C) 始動電磁弁 1

電磁弁①D/G(A) 始動電磁弁 2

電磁弁

①

－

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-39－

備考

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策
設備番号

設備名称

機種

機能

D/G(B) 始動電磁弁 2

電磁弁D/G(C) 始動電磁弁 2
潤滑油補給ポンプ(A)
潤滑油補給ポンプ(B)
潤滑油補給ポンプ(C)発電機軸受潤滑油冷却器

電磁弁
ポンプ
ポンプ
ポンプ
熱交換器

発電機軸受潤滑油冷却器

熱交換器

①

発電機軸受潤滑油冷却器

熱交換器

①

サポート系 （非 常用ディーゼル発電機（燃料移送系を
含む））

対策
①
①
①
①
①
①

清水加熱器ポンプ(A)ポンプ②

清水加熱器ポンプ(B)ポンプ②

清水加熱器ポンプ(C)ポンプ②

機関付潤滑油フィルタ(A)
機関付潤滑油フィルタ(B)
機関付潤滑油フィルタ(C)
機関付潤滑油ポンプ(A)
機関付潤滑油ポンプ(B)
機関付潤滑油ポンプ(C)機関付清水ポンプ(A)

フィルタ
フィルタ
フィルタ
ポンプ
ポンプ
ポンプ
ポンプ

①
①
①
①
①
①
①

機関付清水ポンプ(B)ポンプ①

機関付清水ポンプ(C)ポンプ①

空気冷却器（Ａ）

熱交換器②

清水膨張タンク（Ａ）

容器②

清水冷却器（Ａ）

熱交換器②

D/G（Ａ）空気だめ（自動）容器②

D/G（Ａ）空気だめ（手動）容器②

清水加熱器（Ａ）

熱交換器②

潤滑油プライミングポンプ（Ａ）

潤滑油加熱器（Ａ）

ポンプ

熱交換器

－

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-40

備考

系統の通常（スタンバイ）時に使用する機器であり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない
系統の通常（スタンバイ）時に使用する機器であり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない
系統の通常（スタンバイ）時に使用する機器であり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，また，空気だめ（自動）により安全機能は確保されることから火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

②

系統の通常（スタンバイ）時に使用する機器であり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない②

系統の通常（スタンバイ）時に使用する機器であり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない－

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策
設備番号

設備名称

機種

D/G（Ａ）空気圧縮機(A)

機能

圧縮機

対策

備考

②

系統の通常（スタンバイ）時に使用する機器であり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない

サポート系 （非 常用ディーゼル発電機（燃料移送系を含む））

系統の通常（スタンバイ）時に使用する機器であり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

D/G（Ａ）空気圧縮機(B)

圧縮機②

排気サイレンサ（Ａ）

サイレンサ

②

D/G（Ａ）清水温度調節弁（Ａ）

温度調節弁

②

潤滑油温度調節弁（Ａ）

温度調節弁

②

D/G（Ａ）1 次停止電磁弁

電磁弁①

D/G（Ａ）2 次停止電磁弁

電磁弁①

空気冷却器（B）

熱交換器②

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

清水膨張タンク（B）

容器②

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

清水冷却器（B）

熱交換器②

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

D/G（B）空気だめ（自動）容器②

D/G（B）空気だめ（手動）容器②

清水加熱器（B）

熱交換器②

潤滑油プライミングポンプ（B）

ポンプ②

潤滑油加熱器（B）

熱交換器②

D/G（B）空気圧縮機(A)圧縮機②

D/G（B）空気圧縮機(B)

圧縮機②

排気サイレンサ（B）

サイレンサ

②

D/G（B）清水温度調節弁（B）

温度調節弁

②

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

潤滑油温度調節弁（B）

温度調節弁

②

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

D/G（B）1 次停止電磁弁

電磁弁①

D/G（B）2 次停止電磁弁

電磁弁①

空気冷却器（C）

熱交換器

②

－

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-41

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，また，空気だめ（自動）により安全機能は確保されることから火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
系統の通常（スタンバイ）時に使用する機器であり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない
系統の通常（スタンバイ）時に使用する機器であり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない
系統の通常（スタンバイ）時に使用する機器であり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない
系統の通常（スタンバイ）時に使用する機器であり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

－

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策
設備番号

設備名称

機種

清水膨張タンク（C）

容器

清水冷却器（C）

熱交換器

D/G（C）空気だめ（自動）容器

D/G（C）空気だめ（手動）容器②

清水加熱器（C）

加熱器②

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

②

系統の通常（スタンバイ）時に使用する機器であり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない②

系統の通常（スタンバイ）時に使用する機器であり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない

潤滑油プライミングポンプ（C）

潤滑油加熱器（C）

機能

対策

ポンプ

熱交換器

②
②

D/G（C）空気圧縮機(A)圧縮機②

D/G（C）空気圧縮機(B)

圧縮機②

排気サイレンサ（C）

サイレンサ

②

D/G（C）清水温度調節弁（C）

温度調節弁

②

潤滑油温度調節弁（C）

温度調節弁

②

D/G（C） 1 次停止電磁弁

電磁弁①

D/G（C） 2 次停止電磁弁

電磁弁①

軽油タンク(A)容器①

軽油タンク(B)容器①

燃料移送ポンプ（A）

ポンプ①

燃料移送ポンプ（B）

ポンプ①

燃料移送ポンプ（C）

ポンプ

系統の通常（スタンバイ）時に使用する機器であり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない
系統の通常（スタンバイ）時に使用する機器であり，系統機能を発揮する時点では当該機器の機能には期待しないため，安全停止に必要な機能を有しないことから，火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

①
サポート系 （非 常用換気空調系）

Hx/A(A)非常用送風機

ファン

Hx/A(B)非常用送風機

ファン①

Hx/A(C)非常用送風機

ファン①

DG(A)非常用送風機(A)ファン①

DG(A)非常用送風機(B)

ファン

①

－

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，また，空気だめ（自動）により安全機能は確保されることから火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。

②
サポート系 （非 常用ディーゼル発電機（燃料移送系を含む））

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-42

備考

①

－

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策
設備番号

設備名称

機種

DG(B)非常用送風機(A)ファン

DG(B)非常用送風機(B)ファン

DG(C)非常用送風機(A)ファン①

DG(C)非常用送風機(B)ファン①

DG(A)/Z 送風機(A)ファン①

DG(A)/Z 送風機(B)ファン①

DG(B)/Z 送風機(A)ファン①

DG(B)/Z 送風機(B)ファン①

DG(C)/Z 送風機(A)ファン①

DG(C)/Z 送風機(B)ファン①

DG(A)/Z 排風機(A)ファン①

DG(A)/Z 排風機(B)ファン①

DG(B)/Z 排風機(A)ファン①

DG(B)/Z 排風機(B)ファン①

DG(C)/Z 排風機(A)ファン①

DG(C)/Z 排風機(B)ファン①

DG(C)/Z 排気切換ダンパ(A)ダンパ①

DG(C)/Z 排気切換ダンパ(B)ダンパ①

C/B 計測制御電源盤区域(A)送風機(A)ファン①

C/B 計測制御電源盤区域(B)送風機(A)ファン①

C/B 計測制御電源盤区域(C)送風機(A)ファン①

C/B 計測制御電源盤区域(A)送風機(B)ファン①

C/B 計測制御電源盤区域(B)送風機(B)ファン①

C/B 計測制御電源盤区域(C)送風機(B)ファン①

C/B 計測制御電源盤区域(A)排風機(A)ファン①

C/B 計測制御電源盤区域(B)排風機(A)ファン①

C/B 計測制御電源盤区域(C)排風機(A)ファン①

C/B 計測制御電源盤区域(A)排風機(B)ファン①

C/B 計測制御電源盤区域(B)排風機(B)ファン①

C/B 計測制御電源盤区域(C)排風機(B)

ファン

①

ダンパ

①

C/B 計測制御電源盤区域(C)排気切換
ダンパ(B)ダンパ①

RHR ポンプ(A)室空調機

ファン①

RHR ポンプ(B)室空調機

ファン①

RHR ポンプ(C)室空調機

ファン①

C/B 計測制御電源盤区域(C)排気切換
ダンパ(A)－

機能

サポート系 （非 常用換気空調系）

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-43

対策
①
①

－

備考

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策
設備番号

設備名称

機種

HPCF ポンプ(B)室空調機

ファン

HPCF ポンプ(C)室空調機

ファン

C/B 計測制御電源盤区域（Ａ）給気処理
装置

空調装置

②

D/G（Ａ）非常用給気処理装置

空調装置

②

D/G（Ａ）/Z 給気処理装置

空調装置

②

Hx/A（Ａ）非常用給気エアフィルタ

空調装置

②

C/B 計測制御電源盤区域（B）給気処理
装置

空調装置

②

D/G（B）非常用給気処理装置

空調装置

②

D/G（B）/Z 給気処理装置

空調装置

②

Hx/A（B）非常用給気エアフィルタ

空調装置

②

C/B 計測制御電源盤区域（Ｃ）給気処理
装置

空調装置

②

D/G（Ｃ）/Z 給気処理装置

空調装置

②

D/G（Ｃ）非常用給気処理装置

空調装置

②

Hx/A（C）非常用給気エアフィルタ

空調装置

②

MCR 再循環フィルタ装置

フィルタ

MCR 送風機(A)ファン

MCR 送風機(B)ファン②

MCR 排風機(A)ファン②

MCR 排風機(B)ファン②

MCR 再循環送風機(A)ファン②

MCR 再循環送風機(B)ファン②

MCR 通常時外気取入れ隔離ダンパ(A)ダンパ②

MCR 通常時外気取入れ隔離ダンパ(B)ダンパ②

MCR 非常時外気取入れ隔離ダンパ(A)ダンパ②

MCR 非常時外気取入れ隔離ダンパ(B)ダンパ②

MCR 再循環フィルタ装置入口ダンパ(A)ダンパ②

MCR 再循環フィルタ装置入口ダンパ(B)ダンパ②

MCR 排気隔離ダンパ(A)ダンパ②

MCR 排気隔離ダンパ(B)ダンパ②

MCR 給気処理装置（Ａ）

空調装置

②

筐体が不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

②

筐体が不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

MCR 給気処理装置（Ｂ）

－

機能

対策

備考

①
サポート系 （非 常用換気空調系）

サポート系 （中 央
制御室非常用換
気空調系）

空調装置

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-44①内部に発火源が無く筐体が不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
内部に発火源が無く筐体が不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
内部に発火源が無く筐体が不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
内部に発火源が無く筐体が不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
内部に発火源が無く筐体が不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
内部に発火源が無く筐体が不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
内部に発火源が無く筐体が不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
内部に発火源が無く筐体が不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
内部に発火源が無く筐体が不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
内部に発火源が無く筐体が不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
内部に発火源が無く筐体が不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
内部に発火源が無く筐体が不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。

②②

火災により機能喪失した場合であっても中央制御室の温度上昇までは時間的余裕があることから，負荷制限等を行うことにより居住性の維持が可能であるため，原子炉の安全停止機能へ影響はない－※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策
設備番号

設備名称

機種

機能

対策

中央制御室外原子炉停止制御盤

電源・制御盤

サポート系 （制 御系）①

中央制御室外原子炉停止制御盤

電源・制御盤①

RCIC 真空タンク水位電送器用増幅器
収納箱 DIV-Ⅰ

電源・制御盤①

RCIC タービン制御盤 DIV-Ⅰ

電源・制御盤①

SRNM 前置増幅器盤 DIV-Ⅰ

電源・制御盤①

SRNM 前置増幅器盤 DIV-Ⅱ

電源・制御盤①

SRNM 前置増幅器盤 DIV-Ⅲ

電源・制御盤①

SRNM 前置増幅器盤 DIV-Ⅳ

電源・制御盤①

非常用ディーゼル発電機 7A 監視操作
盤 DIV-Ⅰ

電源・制御盤①

非常用ディーゼル発電機 7B 監視操作
盤 DIV-Ⅱ

電源・制御盤①

電源・制御盤①

電源・制御盤①

電源・制御盤①

電源・制御盤①

電源・制御盤①

電源・制御盤①

電源・制御盤①

非常用ディーゼル発電機 7A リアクトル
盤 DIV-Ⅰ

電源・制御盤①

非常用ディーゼル発電機 7B リアクトル
盤 DIV-Ⅱ

電源・制御盤①

電源・制御盤①

電源・制御盤①

電源・制御盤①

電源・制御盤①

非常用ディーゼル発電機 7A 可飽和変流器盤 DIV-Ⅰ

電源・制御盤①

非常用ディーゼル発電機 7B 可飽和変流器盤 DIV-Ⅱ

電源・制御盤①

電源・制御盤①

電源・制御盤①

電源・制御盤①

電源・制御盤①

電源・制御盤①

電源・制御盤①

電源・制御盤①

非常用ディーゼル発電機 7C 監視操作
盤 DIV-Ⅲ
非常用ディーゼル発電機 7A 自動電圧
整流器盤 DIV-Ⅰ
非常用ディーゼル発電機 7Ｂ自動電圧
整流器盤 DIV-Ⅱ
非常用ディーゼル発電機 7Ｃ自動電圧
整流器盤 DIV-Ⅲ
非常用ディーゼル発電機 7A 整流器盤
DIV-Ⅰ
非常用ディーゼル発電機 7B 整流器盤
DIV-Ⅱ
非常用ディーゼル発電機 7C 整流器盤
DIV-Ⅲ

非常用ディーゼル発電機 7C リアクトル
盤 DIV-Ⅲ
非常用ディーゼル発電機 7A 整流器用
変圧器盤 DIV-Ⅰ
非常用ディーゼル発電機 7B 整流器用
変圧器盤 DIV-Ⅱ
非常用ディーゼル発電機 7C 整流器用
変圧器盤 DIV-Ⅲ

非常用ディーゼル発電機 7C 可飽和変流器盤 DIV-Ⅲ
非常用ディーゼル発電機 7A 中性点接地装置盤 DIV-Ⅰ
非常用ディーゼル発電機 7B 中性点接地装置盤 DIV-Ⅱ
非常用ディーゼル発電機 7C 中性点接地装置盤 DIV-Ⅲ
非常用ディーゼル発電機 7A 補助継電器盤 DIV-Ⅰ
非常用ディーゼル発電機 7B 補助継電器盤 DIV-Ⅱ
非常用ディーゼル発電機 7C 補助継電器盤 DIV-Ⅲ－

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-45－

備考

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策
設備番号

設備名称

機種

格納容器内雰囲気モニタ電源盤 A

電源・制御盤

格納容器内雰囲気モニタ電源盤 B

電源・制御盤

A 系 HECW 冷凍機(A)制御盤 DIV-Ⅰ

電源・制御盤①

B 系 HECW 冷凍機(B)制御盤 DIV-Ⅱ

電源・制御盤①

A 系 HECW 冷凍機(C)制御盤 DIV-Ⅰ

電源・制御盤①

B 系 HECW 冷凍機(D)制御盤 DIV-Ⅱ

電源・制御盤①

RSW(A)ストレーナ制御盤 DIV-Ⅰ

電源・制御盤①

RSW(B)ストレーナ制御盤 DIV-Ⅱ

電源・制御盤①

RSW(C)ストレーナ制御盤 DIV-Ⅲ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤 DIV-Ⅰ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤 DIV-Ⅰ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤 DIV-Ⅰ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤 DIV-Ⅰ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤 DIV-Ⅰ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤 DIV-Ⅰ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤 DIV-Ⅰ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤 DIV-Ⅰ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤 DIV-Ⅰ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤 DIV-Ⅱ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤 DIV-Ⅱ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤 DIV-Ⅱ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤 DIV-Ⅱ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤 DIV-Ⅱ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤 DIV-Ⅱ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤 DIV-Ⅱ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤 DIV-Ⅱ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤 DIV-Ⅱ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤 DIV-Ⅲ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤 DIV-Ⅲ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤 DIV-Ⅲ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤 DIV-Ⅲ

電源・制御盤①

安全系多重伝送現場盤 DIV-Ⅲ

電源・制御盤

①

－

機能

対策
①

サポート系 （制 御系）

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-46

①

－

備考

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策
設備番号

設備名称

機種

安全系多重伝送現場盤 DIV-Ⅳ

電源・制御盤

非常用ディーゼル発電機 7A 速度検出器プリアンプ箱
非常用ディーゼル発電機 7B 速度検出器プリアンプ箱

電源・制御盤
電源・制御盤

機能対策①

サポート系 （制 御系）①①

非常用ディーゼル発電機 7C 速度検出器プリアンプ箱

電源・制御盤①

スクラムソレノイドヒューズ盤 A

電源・制御盤②

スクラムソレノイドヒューズ盤 B

電源・制御盤②

スクラムソレノイドヒューズ盤 C

電源・制御盤②

スクラムソレノイドヒューズ盤 D

電源・制御盤②

スクラムソレノイドヒューズ盤 E

電源・制御盤②

スクラムソレノイドヒューズ盤 F

電源・制御盤②

スクラムソレノイドヒューズ盤 G

電源・制御盤②

スクラムソレノイドヒューズ盤 H

電源・制御盤②

起動領域モニタ(A)

中性子束計測設備

起動領域モニタ(B)

中性子束計測設備①

起動領域モニタ(C)

中性子束計測設備①

起動領域モニタ(D)

中性子束計測設備①

起動領域モニタ(E)

中性子束計測設備①

起動領域モニタ(F)

中性子束計測設備①

起動領域モニタ(G)

中性子束計測設備①

起動領域モニタ(H)

中性子束計測設備①

起動領域モニタ(J)

中性子束計測設備①

起動領域モニタ(L)

中性子束計測設備①

原子炉水位（広帯域）

水位計測設備①

原子炉水位（広帯域）

水位計測設備①

原子炉水位（広帯域）

水位計測設備①

原子炉水位（広帯域）

水位計測設備①

原子炉水位（燃料域）

水位計測設備①

原子炉水位（燃料域）

水位計測設備①

原子炉圧力

圧力計測設備①

原子炉圧力

圧力計測設備①

原子炉圧力

圧力計測設備①

原子炉圧力

圧力計測設備①

サプレッション・チェンバ・プール水温度

温度計測設備①

サプレッション・チェンバ・プール水温度

温度計測設備①－

備考

プロセス監視8 条-別添 1-資料 2-添付 5-47

火災により機能喪失するとスクラム動作すること，万一誤不動作した場合であってもヒューズを抜くことによりスクラム動作させることが可能であることから火災によって系統機能に影響を及ぼす
ものではない。

①－

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策
設備番号

設備名称

機種

サプレッション・チェンバ・プール水温度

温度計測設備機能対策①
プロセス監視サプレッション・チェンバ・プール水温度

温度計測設備①

サプレッション・チェンバ・プール水温度

温度計測設備①

サプレッション・チェンバ・プール水温度

温度計測設備①

RHR（Ａ）系統流量

流量計測設備①

RHR（Ｂ）系統流量

流量計測設備①

RHR（Ｃ）系統流量

流量計測設備①

RHR 熱交換器（A）入口温度

温度計測設備①

RHR 熱交換器（B）入口温度

温度計測設備①

RHR 熱交換器（C）入口温度

温度計測設備①

RCIC 系統流量

流量計測設備①

HPCF（Ｂ）系統流量

流量計測設備①

HPCF（Ｃ）系統流量

流量計測設備①

水位計測設備①

水位計測設備①

水位計測設備①

復水貯蔵槽水位

水位計測設備①

復水貯蔵槽水位

水位計測設備①

RCW サージタンク（Ａ）水位

水位計測設備①

RCW サージタンク（Ｂ）水位

水位計測設備①

RCW サージタンク（Ｃ）水位

水位計測設備①

6.9kV M/C 7C 電圧

電圧計測設備①

6.9kV M/C 7D 電圧

電圧計測設備①

6.9kV M/C 7E 電圧

電圧計測設備①

直流 125V 主母線盤 7A 電圧

電圧計測設備①

直流 125V 主母線盤 7B 電圧

電圧計測設備①

直流 125V 主母線盤 7C 電圧

電圧計測設備①

直流 125V 主母線盤 7D 電圧

電圧計測設備①

格納容器圧力圧力計測設備①

格納容器圧力圧力計測設備①

RCW ポンプ(A)吐出圧力

圧力計測設備①

RCW ポンプ(B)吐出圧力

圧力計測設備①

RCW ポンプ(C)吐出圧力

圧力計測設備①

RSW ポンプ(A)吐出圧力

圧力計測設備①

RSW ポンプ(B)吐出圧力

圧力計測設備①

サプレッ シ ョン ・チェ ン バ・ プール 水位（A）
サプレッ シ ョン ・チェ ン バ・ プール 水位（B）
サプレッ シ ョン ・チェ ン バ・ プール 水位（C）－

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-48－

備考

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策
設備番号

設備名称

機種

機能

RSW ポンプ(C)吐出圧力

圧力計測設備①

RSW ポンプ(D)吐出圧力

圧力計測設備①

RSW ポンプ(E)吐出圧力

圧力計測設備①

RSW ポンプ(F)吐出圧力

圧力計測設備プロセス監視格 納 容 器 内 雰 囲 気 放 射 線 モ ニ タ（A ）対策①

放射線計測設備①

放射線計測設備①

放射線計測設備①

放射線計測設備①

格納容器水素濃度（Ａ）

水素計測設備①

格納容器水素濃度（Ｂ）

水素計測設備①（D/W）
格 納 容 器 内 雰 囲 気 放 射 線 モ ニ タ（ B ）（D/W）
格 納 容 器 内 雰 囲 気 放 射 線 モ ニ タ（A ）（S/C）
格 納 容 器 内 雰 囲 気 放 射 線 モ ニ タ（ B ）
（S/C）

－

8 条-別添 1-資料 2-添付 5-49－

備考

添付資料６

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における火災防護と溢水防護における防護対象の比較について添付資料６

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における火災防護と溢水防護における防護対象の比較について
1．はじめに
実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）第八条（火災防護）及び第九条（溢水防護）では，それぞれの事象に対して，「原子炉の高温停止及び低温停止を達成
し，維持する機能」及び「放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能」を損なわないことを要求している。
ここでは，火災防護及び溢水防護のそれぞれにおける防護対象について整理した。

2．要求事項と選定の考え方
火災防護及び溢水防護に対する要求事項と防護対象設備の選定の考え方を第１表に整理した。
第１表：要求事項と設備選定の考え方
要求事項

防護対象設備の選定の考え方

火災【審査基準】

火災を想定した場合に，原子炉の原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持す

高温停止及び低温停止を達成し，るための安全機能を有する構築物，系統及び機器 維持するために必要な機能並びに並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機する構築物，系統及び機器が設置される火災区域 能を特定し，その機能を達成する
及び火災区画に火災防護対策を実施すること。

ために必要な設備を選定。

【設置許可基準の解釈】

ガイドに示される「重要度の特に想定される溢水に対し，原子炉を高温停止でき， 高い安全機能を有するもの」とし
引き続き低温停止，及び放射性物質の閉じ込め機て，設置許可基準規則第十二条の溢水能を維持できること，また，停止状態にある場合 解釈に示される機能を有する設備
は，引き続きその状態を維持できること。

を選定。

【ガイド】
溢水から防護すべき対象設備は，重要度の特に高い安全機能を有する系統が，その安全機能を適切に維持するために必要な設備- 8 条-別添 1-資料 2-添付 6-1 -3．火災防護及び溢水防護における対象設備の比較
溢水防護では，「設置許可基準規則第十二条の解釈に示される機能」を有する対象系統を構成する設備を選定し防護を実施する。（第２表）
これに対して，火災防護において「設置許可基準規則第十二条の解釈に示される機能」を有する対象系統を設置する火災区域又は火災区画に対して「火災の発生防止」「火災の早期感知」「火災の早期消火」を実施しているかどうかを第２表に整理した。
この結果，火災発生時に機能要求のない系統又は火災の影響を受けない系統
を除く系統に対しては，火災防護に係る審査基準に基づき「火災の発生防止」「火災の早期感知」「火災の早期消火」を実施することを確認した。

第２表 ：火災防護及び溢水防護対象として選定した系統

その機能を有する系統の多重性又は多様性

対象系統を要求する安全機器

内部

溢水

火災

原子炉の緊急停止機能

制御棒及び制御棒駆動系－○

未臨界維持機能

制御棒－○

ほう酸水注入系

－

○

－

○

原 子 炉 冷 却 材 圧 力 バ ウ ン ダ リ の 加 圧 防 止 機 逃がし安全弁
能原子炉停止後における除熱のための崩壊熱除去機能

残留熱除去系○○

原子炉が隔離された場合の注水機能

原子炉隔離時冷却系

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

高圧炉心注水系
原 子 炉 が 隔 離 さ れ た 場 合 の 圧 力 逃 が し 機 逃がし安全弁
能

自動減圧系

事故時の原子炉の状態に応じた炉心冷却のための原子炉内高圧時における注水機能

原子炉隔離時冷却系
高圧炉心注水系

原子炉内低圧時における注水機能

高圧炉心注水系
残留熱除去系

原子炉内高圧時における減圧系を作動させ 自動減圧系
る機能- 8 条-別添 1-資料 2-添付 6-2 -その機能を有する系統の多重性又は多様性

対象系統を要求する安全機器

内部

溢水

火災

格 納 容 器 内 又 は 放 射 性 物 質 が 格 納 容 器 内 か 非常用ガス処理系○○

ら漏れ出た場所の雰囲気中の放射性物質の濃度低減機能格納容器の冷却機能

格納容器スプレイ冷却系－○

格納容器内の可燃性ガス制御機能

可燃性ガス濃度制御系

－

○

○

○

○

○

非 常 用 交 流 電 源 か ら 非 常 用 の 負 荷 に 対 し 電 非常用電源系
力を供給する機能
非 常 用 直 流 電 源 か ら 非 常 用 の 負 荷 に 対 し 電 直流電源系
力を供給する機能
非常用の交流電源機能

非常用ディーゼル発電機○○

非常用の直流電源機能

直流電源系

○

○

非常用の計測制御用直流電源機能

計測制御電源系○○

補機冷却機能原子炉補機冷却水系○○

冷却用海水供給機能

原子炉補機冷却海水系○○

原子炉制御室非常用換気空調機能

中央制御室換気空調系－○

圧縮空気供給機能

駆動用窒素源

－

○

○

○

－

○

○

○

○

○

原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配 原子炉圧力容器バウンダリ
管の隔離機能隔離弁

原子炉格納容器バウンダリを構成する配管 原子炉格納容器バウンダリ
の隔離機能

隔離弁

原子炉停止系に対する作動信号（常用系とし 安全保護系て作動させるものを除く）の発生機能
工 学 的 安 全 施 設 に 分 類 さ れ る 機 器 若 し く は 安全保護系
系統に対する作動信号の発生機能
事故時の原子炉の停止状態の把握機能

計測制御装置

○○事故時の炉心冷却状態の把握機能

計測制御装置

○○事故時の放射能閉じ込め状態の把握機能

放射線監視装置

○

○

○

○

事 故 時 の プ ラ ン ト 操 作 の た め の 情 報 の 把 握 計測制御装置
機能○：火災防護又は溢水防護に係る審査基準に基づく対策－：消防法又は建築基準法に基づく対策- 8 条-別添 1-資料 2-添付 6-3 -参考資料１

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における配管フランジパッキンの火災影響について

参考資料１

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉における配管フランジパッキンの火災影響について
1．概要
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の火災防護対象機器の選定において不燃性材料である金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等については火災によっても安全機能に影響を及ぼさないものと整理している。しかしながら，配管フランジや弁ボンネットフランジについては，漏えい防止のため不燃性ではないパッキン類が取り付けられていることから，燃焼試験により火災影響について評価を行った。
2．燃焼試験
2.1．試験体の選定
プラント内で安全機能を有する系統で使用されているパッキンについては耐熱性の高い黒鉛系のパッキン並びに補機冷却系等の一部の低温配管フランジには黒鉛系パッキンに比べ耐熱性に劣るシートパッキン，海水系の配管フランジではゴムパッキンを使用している。よって，熱影響を考慮する必要があると考えられるシートパッキン及び，ゴムパッキンについて以下の代表品を用いて燃焼試験を実施する。試験に当たっては体積が小さく入熱による温度影響を受けやすい小径配管を模擬する。
第１表：試験体とするパッキンの仕様
名称

サイズ

使用温度

厚さ

25A

-100～183℃

1.5t

25A

-30～120℃

3.0t- 8 条-別添 1-資料 2-参考 1-1 -2.2．試験方法・判定基準
試験についてはフランジ部にパッキンを取り付けた状態を模擬して，パッキンの直下からバーナーによる直接加熱を 3 時間実施する。加熱後，シート面の外観確認と燃焼によるパッキンの構成成分の酸化消失の有無を確認するため，熱重量測定を行い加熱前後で比較する。また，1.0 MPa にて 10 分間の耐圧試験により漏えいがないことを確認する。
加熱試験の概要を第１図，試験体の加熱前後の状況を第２図，熱重量測定の測定箇所を第３図に示す。

第１図

加熱試験の概要- 8 条-別添 1-資料 2-参考 1-2 -汎用非石綿ジョイントシート
加熱中

ゴム打ち抜きガスケット
加熱中

加熱後（下面）

加熱後（下面）

第２図

第３図

試験体の加熱状況

熱重量測定の測定箇所- 8 条-別添 1-資料 2-参考 1-3 -2.3．試験結果
2.3.1．汎用非石綿ジョイントシートの試験結果
各試験について試験結果を以下の第２表に示す。
第２表
試験体
汎用非石綿ジョイントシート

汎用非石綿ジョイントシート試験結果
シート面外観確認

熱重量測定

耐圧試験

異常なし

変化なし

漏えいなし

第４図に示すとおり，外観確認においてはシート面に変化は見られなかった。また，熱重量測定について測定結果を第５図に示す。加熱の前後で変化が見られないことから，ガスケット内部の構成成分に焼失等の影響はなく，健全性を維持できることを確認した。耐圧試験時にも漏えいは確認されなか
った。

上

下

表

裏
加熱試験前

上

下

表

裏
加熱試験後

第４図

加熱前後の試験体シート面（汎用非石綿ジョイントシート）- 8 条-別添 1-資料 2-参考 1-4 -

第５図

熱重量測定結果（汎用非石綿ジョイントシート）

2.3.2．ゴム打ち抜きガスケットの試験結果
各試験について試験結果を以下の第３表に示す。
第３表
試験体
ゴム打ち抜きガスケット

ゴム打ち抜きガスケット試験結果

シート面外観確認

熱重量測定

耐圧試験

異常なし

変化なし

漏えいなし

第６図に示すとおり，外観確認においては加熱面側になる下部の縁沿いに焦げ跡が確認されたが，シート面に変化は見られなかった。また，熱重量測定について測定結果を第７図に示す。加熱の前後で変化が見られないことから，ガスケット内部の構成成分に焼失等の影響はなく，健全性を維持できることを確認した。耐圧試験時にも漏えいは確認されなかった。

- 8 条-別添 1-資料 2-参考 1-5 -

上

下

表

裏
加熱試験前

上

下

表
第６図

裏

加熱試験後
加熱前後の試験体シート面（ゴム打ち抜きガスケット）

第７図

熱重量測定結果（ゴム打ち抜きガスケット）- 8 条-別添 1-資料 2-参考 1-6 -3．まとめ以上の試験により，液体を内包する配管フランジに使用する熱影響に弱いパッキンについて 3 時間の直接加熱に対しても配管系からの放熱ならびに内部流体による熱除去によって熱影響による機能喪失が生じないことを確認した。これらより高い耐熱性を有する黒鉛系パッキンについても熱影響に対して同等以上の性能を有するものである。

- 8 条-別添 1-資料 2-参考 1-7 -資料３

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における火災区域，区画の設定について

＜目

次＞

1. 概要
2. 要求事項
2.1. 火災区域
2.2. 火災区画
3. 火災区域又は火災区画の設定要領
4. 火災区域又は火災区画の設定及び安全停止等に必要な機器の配置
5. ファンネルを介した他区域又は区画への煙等の影響について
添付資料１ 「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」及び「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」
（抜粋）
添付資料２

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における原子炉の安全停止等に必要な機器の配置を明示した図面
添付資料３ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉におけるファンネルを介した火災発生区域からの煙等の流入防止対策について

資料３

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における火災区域，区画の設定について
1．概 要
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における火災防護対策を講じるために，安全機能を有する構築物，系統及び機器が設置される区域に対して，火災区域
及び火災区画の設定を行う。

2．要求事項
火災区域又は火災区画の要求事項については，「 実用発電用原子炉及びその附
属施設の火災防護に係る審査基準」及び「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」から以下のとおり整理した。
実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準及び原子力発電所の内部火災影響評価ガイドの抜粋を添付資料１に示す。
2.1．火災区域
原子炉建屋，タービン建屋，廃棄物処理建屋，コントロール建屋，圧力抑制
室プール水サージタンク設置区域，固体廃棄物貯蔵庫，焼却炉建屋及び使用済
燃料輸送容器保管建屋の建屋内の火災区域は，耐火壁によって囲まれ，他の区域と分離されている建屋内の区域であり，下記により設定する。
①②③

建屋ごとに，耐火壁（床，壁，天井，扉等耐火構造物の一部であって，必要な耐火能力を有するもの）により囲われた区域を火災区域として設定する。
系統分離されて配置されている場合には，それを考慮して火災区域を設定する。
火災の影響軽減を考慮する場合には，3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁によって他の火災区域から分離するように設定する。

屋外の火災区域は，他の区域と分離して火災防護対策を実施するために，原子炉の高温停止及び低温停止に必要な構築物，系統及び機器を設置する区域を，火災区域として設定する。

- 8 条-別添 1-資料 3-1 -2.2．火災区画「火災区域」を細分化したものであって，耐火壁，離隔距離，固定式消火設
備等により分離された火災防護上の区画であり，下記により設定する。
① 火災区画は全周囲を耐火壁で囲まれている必要は必ずしもなく，隔壁や扉の配置状況を目安に火災防護の観点から設定する。
② 火災区画の範囲は，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系統及び機器の系統分離，機器の配置状況に応じて設定する。

3．火災区域又は火災区画の設定要領
原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系
統及び機器並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器（具体的には，機器，配管，弁，ダクト，ケーブル，トレイ，電線管，盤等）が設置される火災区域又は火災区画の設定に当たっては，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系統及び機器並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器の設置箇所，建屋の間取り，機器やケーブル等の配置，耐火壁の能力，系統分離基準等を総合的に勘案し設定しており，具体的な設定要領を以下に示す。
(1)

火災区域の設定
資料２「柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における原子炉の安全停止に必要な機器の選定について」及び資料９「柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，
系統及び機器の火災防護対策について」で選定された機器等が設置されている建屋内の区域について，以下のように火災区域を設定する。
なお，下記の②・③に記載する系統分離に関する詳細については，別途
資料７に示す。
① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，
系統及び機器並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築
物，系統及び機器が設置されている建屋について，火災区域として設定する。
② 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，
系統及び機器について，系統分離されて配置されている場合には，それを考慮して火災区域を設定する。特に，単一火災（任意の一つの火災区- 8 条-別添 1-資料 3-2 -域で発生する火災）の発生によって，多重化された原子炉の安全停止のための機能がすべて喪失することのないよう，安全系区分Ⅰに属する機器等と安全系区分Ⅱに属する機器等を，3 時間耐火に設計上必要なコン
クリート壁厚である 123mm より厚い 140mm 以上の壁厚を有するコンクリ
ート壁並びに 3 時間耐火に設計上必要なコンクリート厚である 219mm
より厚い床，天井又は火災耐久試験により 3 時間以上の耐火能力を有することを確認した耐火壁（強化石膏ボード，貫通部シール，防火扉，防火ダンパ，天井デッキスラブ）により隣接する他の火災区域と分離する
よう，火災区域を設定する。なお，この場合，安全系区分Ⅰに属する機器等を設置する火災区域を「区分Ⅰ火災区域」という。
③ 上記②以外で，以下の区域については，3 時間耐火に設計上必要なコン
クリート壁厚である 123mm より厚い 140mm 以上の壁厚を有するコンクリ
ート壁並びに 3 時間耐火に設計上必要なコンクリート厚である 219mm
より厚い床，天井又は火災耐久試験により 3 時間以上の耐火能力を有することを確認した耐火壁（強化石膏ボード，貫通部シール，防火扉，防火ダンパ，天井デッキスラブ）により囲まれた区域を分割して設定する。
なお，この場合に設置する火災区域を「単独火災区域」という。
・ 各区分の直流電源設備（蓄電池含む）・計測制御電源設備・安全系
多重伝送現場盤・原子炉水位／圧力計測装置を設置する区域（安全系の 2 out of 4 論理回路の機能を維持するため）
・ 非常用ガス処理系を設置する区域（放射性物質貯蔵等の観点から機能維持するため）④ 原子炉格納容器については，高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系統及び機器が設置されており，安全系区分Ⅰに属する構築物，系統及び機器と安全系区分Ⅱに属する構築物，系統及び機器が存在するが，設置許可基準規則第８条に基づき原子炉格納容器の特性を考慮した火災防護対策を行うことから火災区域として設定する。
⑤ 屋外の火災区域である非常用ディーゼル発電機軽油タンク，燃料移送ポンプを設置するエリアは，他の区域と分離して火災防護対策を実施する
ために，周囲の堰（防油堤）を境界として安全機能を有する構築物，系
統及び機器を設置する区域を，火災区域として設定する。
(2)

火災区画の設定(1)で設定した火災区域について，間取り，機器の配置等の確認を行い，系統分離等の観点から総合的に勘案し，更に細分化し火災区画として設定する。

- 8 条-別添 1-資料 3-3 -(3)火災区域又は火災区画の再設定
火災区域又は火災区画への構築物，系統及び機器の新設等，必要な場合
は火災区域又は火災区画の再設定を行う。

4．火災区域又は火災区画の設定及び安全停止等に必要な機器の配置「3. 火災区域又は火災区画の設定要領」に従って設定した火災区域又は火災区画，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機器並
びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する機器の配置を添付資料２に示す。
5．ファンネルを介した他区域への煙等の影響について
火災区域については，他の火災区域からの煙等の影響により，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な安全機能を有する機器等が機能を喪失することがないよう，ある程度の密閉性が求められる。ファンネル
から排水管を介して他の火災区域へ煙等の影響が及び，安全機能を喪失することがないよう，煙等流入防止・制限設備を設置する設計とする。（添付資料３）- 8 条-別添 1-資料 3-4 -添付資料１「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」
及び「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」（抜粋）

添付資料１「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（抜粋）
1. まえがき
1.2

用語の定義

本基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(11)「火災区域」 耐火壁によって囲まれ、他の区域と分離されている建屋内の区域をいう。
(12)「火災区画」 火災区域を細分化したものであって、耐火壁、離隔距離、固定式消火設備等により分離された火災防護上の区画をいう。
2.3

火災の影響軽減

2.3.1

安全機能を有する構築物、系統及び機器の重要度に応じ、それらを設置する火災
区域又は火災区画内の火災及び隣接する火災区域又は火災区画における火災による影響に対し、以下の各号に掲げる火災の影響軽減のための対策を講じた設計であること。

(1) 原子炉の高温停止及び低温停止に係わる安全機能を有する構築物、系統及び機器を設置する火災区域については、3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁によって他の火災区域から分離すること。
(2) 原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び機器は、その相互の系統分離及びこれらに関連する非安全系のケーブルとの系統分離を行うために、火災区画内又は隣接火災区画間の延焼を防止する設計であること。
具体的には、火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルが次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。

- 8 条-別添 1-資料 3-添付 1-1 -「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」（抜粋）５．

火災影響評価の手順「火災区域／火災区画の設定」では、火災影響評価の対象となる建屋を、火災区域に分割し、さらに必要に応じて火災区画に細分化する。火災区域は、耐火壁によって囲まれ、他の区域と分離されている建屋内の区域（部屋）である。火災区画は全周囲を耐火壁で囲まれている必要は必ずしもなく、隔壁や扉の配置状況を目安に設定する。

６．１．１ 火災区域の設定
火災による影響評価を効率的に実施するため、建屋内を火災区域に分割する。火災区域
は、耐火壁によって囲まれ、他の区域と分離されている建屋内の区域であり、下記により設定する。
① 建屋ごとに、耐火壁（耐火性能を持つコンクリート壁、貫通部シール、防火扉、防火ダンパなど）により囲われた区域を火災区域として設定する。ただし、屋外に設置される設備に対しては、附属設備を含めて火災区域とみなす。
② 系統分離されて配置されている場合には、それを考慮して火災区域を設定する。

６．１．２ 火災区画の設定
火災区域を分割し、火災区画を設定する。火災区画の範囲は、原子炉の安全停止に係る系統分離等に応じて設定する。図 6.4 に概念を示す。

- 8 条-別添 1-資料 3-添付 1-2 -添付資料２

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における原子炉の安全停止に必要な機器の配置を明示した図画

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-1-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-2-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-3-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-4-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-5-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-6-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-7-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-8--8 条-別添 1-資料 3-添付 2-9--8 条-別添 1-資料 3-添付 2-10-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-11-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-12-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-13-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-14-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-15-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-16-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-17-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-18-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-19-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-20-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-21-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-22-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-23-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-24-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-25-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-26-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-27-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-28-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-29-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-30-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-31-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-32-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-33-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-34-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-35-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-36-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-37-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-38-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-39-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-40-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-41-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-42-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-43-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-44-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-45-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-46-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-47-

-8 条-別添 1-資料 3-添付 2-48-

添付資料３

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉におけるファンネルを介した火災発生区域からの煙等の流入防止対策について

添付資料３

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉におけるファンネルを介した火災発生区域からの煙等の流入防止対策について
1．はじめに
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において，火災区域の位置付けを考慮
し，以下のとおり排水用のファンネルに対して煙流入を防止する措置を行う。

2．建屋内排水系統について
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の原子炉建屋等における各火災区域には，管理区域外への放射性液体廃棄物の流出防止等を目的として，ファンネル，配管及びサンプタンク等から構成される「建屋内排水系統」を設置している。
建屋内排水系統概要を第１図に示す。
ファンネルの設置例

第１図：建屋内排水系統概要- 8 条-別添 1-資料 3-添付 3-1 -3．煙等の流入防止対策について
火災区域は，その位置づけを考慮すると，火災が発生した他の火災区域の煙により原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するための安全機能を有する構築物，系統及び機器が影響を受け，これらの機能が同時に喪失しないよ
う設計することが必要である。そこで，安全機能への影響防止を目的としてファンネルに対して第２図に示す設備を設置することで，煙の流入防止措置を実施する設計とする。
なお，当該設備は，内部溢水評価における排水量を満足するものを設置する。

第２図：煙流入防止対策治具（例）- 8 条-別添 1-資料 3-添付 3-2 -資料４

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における安全機能を有する機器に使用するケーブルの難燃性について

＜目

次＞

1. 概要
2. 要求事項
3. 使用ケーブルの難燃性について
添付資料１

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における製造中止ケーブルの自己消火性の評価について
添付資料２

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉におけるケーブルの損傷距離の判定方法について
添付資料３

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における一部の同軸ケーブルの延焼防止性について
添付資料４

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における安全機能を有する光

ファイバケーブルの使用箇所について
参考資料１

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉におけるケーブルの延焼性に関する IEEE383 の適用年版について

参考資料２ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における IEEE383 垂直トレイ
燃焼試験における残炎時間の取扱いについて

資料４
柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における安全機能を有する機器に使用するケーブルの難燃性について
1．概 要
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における安全機能を有する構築物，系
統及び機器に使用するケーブルが難燃ケーブルであることを以下に示す。

2．要求事項
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の安全機能を有する構築物，系統及び機器のケーブルは，「 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）の「2.1 火災発生防止」に基づき，難燃ケーブルを使用することが要求されている。
火災防護に係る審査基準の抜粋を以下に示す。

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（抜粋）
2.1

火災発生防止2.1.2 安全機能を有する構築物，系統及び機器は，以下の各号に掲げるとおり，不燃性材
料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし、当該構築物，系統及び機器の材料が，不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代替材料」という。）である場合，もしくは，当該構築物，系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって，当該構築物，系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物，系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合は，
この限りではない。
(3) ケーブルは難燃ケーブルを使用すること。

- 8 条-別添 1-資料 4-1 -（参考）「当該構築物，系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって，当該構築物，系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物，系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合」とは，ポンプ，弁等の駆動部の潤滑油，機器躯体内部に設置される
電気配線，不燃材料の表面に塗布されるコーティング剤等，当該材料が発火した場合においても，他の構築物，系統又は機器において火災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。
(3)

難燃ケーブルについて使用するケーブルについて，「火災により着火し難く，著しい燃焼をせず，また，加熱源を除去した場合はその燃焼部が広がらない性質」を有していることが，延焼性及び自己消火性の実証試験により示されていること。
（実証試験の例）
・自己消火性の実証試験･･･UL 垂直燃焼試験
・延焼性の実証試験･･･IEEE383 または IEEE1202- 8 条-別添 1-資料 4-2 -3．使用ケーブルの難燃性について
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における安全機能を有するケーブルについては，以下のとおり，難燃性の確認試験に合格するものを使用する設計とする。
自己消火性の実証試験として，UL 垂直燃焼試験結果を第 4-1 表に示す。試験用ケーブルの入手が不可能であり，UL 垂直燃焼試験を実施することができない「ノンハロゲン難燃 EP ゴム絶縁ノンハロゲン難燃架橋ポリエチレンシースケーブル」については，添付資料１に示すとおり，ICEA 垂直燃焼試験結果（第 4-2
表）及び他種ケーブルの UL 垂直燃焼試験結果を踏まえ，十分な保安水準を確保しているものと考える。
延焼性の実証試験として，IEEE383 std 1974 ※ 又はこれを基礎とした「電気学会技術報告（Ⅱ部）第 139 号 原子力発電所用電線・ケーブルの環境試験方法
ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案」の垂直トレイ燃焼試験の結果を第4-3 表に示す。ケーブルの損傷距離の判定方法については，添付資料２に示す。
一部の同軸ケーブルは実証試験に不合格であるが，添付資料３に示すとおり，ケーブルを敷設する電線管の端部をコーキング材でシール処理し，窒息効果を持たせた延焼防止対策を行うことにより，十分な保安水準を確保しているものと考える。
また，米国原子力規制委員会が定める Regulatory Guide 1.189 では，新設発電用原子炉施設の光ファイバケーブルについて IEEE1202 の燃焼試験に適合することを求めている。これに準じて，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉で使用する光ファイバケーブルが IEEE1202-1991 に基づく燃焼試験に適合することを第 4-4 表に示すとおり確認している。
第 4-5～4-7 表に各実証試験の概要を示す。添付資料４に安全機能を有する光
ファイバケーブルの使用箇所について示す。
※IEEE383 Std 1974 年版の適用については，参考資料 1 に示す。
また，残炎時間の取扱いについては，参考資料 2 に示す。

- 8 条-別添 1-資料 4-3 -第 4-1 表：自己消火性の実証試験結果（UL 垂直燃焼試験）

区分

No.

1
高圧
ケーブル

2
3
4
5

低圧
ケーブル

光ファイバ
ケーブル

架橋
ポリエチレン架橋
ポリエチレン
EP ゴム
難燃架橋
ポリエチレン
難燃架橋
ポリエチレン

6

難燃 EP ゴム8

シリコンゴム

シース

難燃ビニル
難燃特殊
耐熱ビニル
難燃クロロ
プレンゴム
難燃特殊
耐熱ビニル
難燃架橋
ポリエチレン
難燃クロロ
プレンゴム
ガラス編組

難燃特殊
耐熱ビニル
難燃クロロ
10
ETFE ※1
プレンゴム
耐放射線性架橋
難燃架橋
11
ポリエチレン
ポリエチレン
耐放射線性架橋
難燃特殊
12
ポリエチレン
耐熱ビニル
耐放射線性架橋
難燃架橋
13
発泡ポリエチレン
ポリエチレン
耐放射線性架橋 ノンハロゲン難燃
14
発泡ポリエチレン 架橋ポリエチレン
架橋
難燃架橋
15
ポリエチレン
ポリエチレン
架橋
難燃特殊
16
ポリエチレン
耐熱ビニル
9

同軸
ケーブル

絶縁体

UL 垂直燃焼試験
最大 表示
残炎 旗の 綿の合否
時間 損傷 損傷(秒) (%)ETFE ※1

試験日

1

0

無

合格

2013.8.30

0

0

無

合格

2013.6.26

1

0

無

合格

2013.8.30

1

0

無

合格

2013.7.18

1

0

無

合格

2013.8.30

0

0

無

合格

2013.6.26

0

0

無

合格

2013.8.30

3

0

無

合格

2014.5.23

1

0

無

合格

2014.6.26

1

0

無

合格

2013.7.18

2

0

無

合格

2013.9.20

1

0

無

合格

2013.9.20

0

0

無

合格

2013.7.18

4

0

無

合格

2013.6.20

0

0

無

合格

2013.6.26

17

FRP ※2

難燃ビニル

0

0

無

合格

2014.5.23

18

難燃 FRP ※2

難燃特殊
耐熱ビニル

1

0

無

合格

2014.1.20※ 1：四フッ化エチレン・エチレン共重合樹脂※ 2：光ファイバケーブルには絶縁体がないため，中央支持材を記載

第 4-2 表：自己消火性の実証試験結果（ICEA 垂直燃焼試験）

区分

No.

絶縁体

シース

低圧
ケーブル

7

ノンハロゲン
難燃 EP ゴム

ノンハロゲン難燃
架橋ポリエチレン

ICEA 垂直燃焼試験
最大残炎 表示旗の合否時間(秒) 損傷(%)
0- 8 条-別添 1-資料 4-4 -

0

合格

試験日
1994.6.10

第 4-3 表：延焼性の実証試験結果（IEEE 383 Std 1974 垂直トレイ燃焼試験）

区分

No.

1
高圧
ケーブル

難燃ビニル

6

難燃 EP ゴム7

ノンハロゲン
難燃 EP ゴム8

シリコンゴム

ガラス編組

4
5

EP ゴム
難燃架橋
ポリエチレン
難燃架橋
ポリエチレン

試験日

1,150

465

1999.9.23

650

265

1979.2.20

740

1,055

1982.7.6

1,120

0

1984.9.19

810

01982.5.24

850

01979.3.16570

01994.6.16

300

01982.4.22

0

1982.4.28

0

1982.5.12－

2013.9.20－

2013.9.20－

2013.9.20

120

2013.9.20

02014.7.902014.7.15

難燃特殊
330
耐熱ビニル
難燃クロロ
10
ETFE ※2440
プレンゴム
耐放射線性架橋
難燃架橋
111,800mm 以上
ポリエチレン
ポリエチレン
耐放射線性架橋
難燃特殊
121,800mm 以上
ポリエチレン
耐熱ビニル
耐放射線性架橋
難燃架橋
131,800mm 以上
発泡ポリエチレン
ポリエチレン
耐放射線性架橋 ノンハロゲン難燃
14
1,300
発泡ポリエチレン 架橋ポリエチレン
架橋
難燃架橋
15
1,070
ポリエチレン
ポリエチレン
架橋
難燃特殊
16
1,730
ポリエチレン
耐熱ビニル
9

同軸ケーブル ※1

架橋
ポリエチレン架橋
ポリエチレン

シース

難燃特殊
耐熱ビニル
難燃クロロ
プレンゴム
難燃特殊
耐熱ビニル
難燃架橋
ポリエチレン難燃クロロ
プレンゴム
ノンハロゲン難燃
架橋ポリエチレン

2
3

低圧
ケーブル

絶縁体

耐延焼性試験
シース
(参考)
損傷距離
残炎時間
(mm)
（秒）

ETFE ※2※ 1：同軸ケーブルは，扱う信号（微弱パルス又は微弱電流）の特性上，ノイズ等の軽減を目的とした不燃性（金属）の電線管に敷設している。これらのうち，IEEE 383
std 1974 垂直トレイ燃焼試験に合格していないケーブルについては，電線管両端を耐火性のコーキング材で埋めることで，延焼防止を図っている。

※ 2：四フッ化エチレン・エチレン共重合樹脂- 8 条-別添 1-資料 4-5 -第 4-4 表：延焼性の実証試験結果（IEEE1202 std 1991 垂直トレイ燃焼試験）

区分

耐延焼性試験
シース
(参考)
損傷距離
残炎時間
(mm)
（秒）

No.

絶縁体

シース

17
光ファイバ
ケーブル 18

FRP ※1

難燃ビニル

1,130

0

2011.1.18

難燃 FRP ※1

難燃特殊
耐熱ビニル

1,130

0

2011.2.11※1：光ファイバケーブルには絶縁体がないため，中央支持材を記載- 8 条-別添 1-資料 4-6 -試験日

第 4-5 表：ケーブルの UL 垂直燃焼試験と ICEA 垂直燃焼試験の概要
試験名

UL 垂直燃焼試験

ICEA 垂直燃焼試験

・ 試料を垂直に保持し，20 度の角・ 試料を垂直に保持し，20 度の角度でバーナの炎をあてる。

度でバーナの炎をあてる。

・ 15 秒着火，15 秒休止を５回繰り

・ 15 秒着火，15 秒休止を５回繰り返し，試料の燃焼の程度を調べ

返し，試料の燃焼の程度を調べ

る。

る。

試験装置
概要

試験内容

燃焼源

・ チリルバーナ

・ チリルバーナ

バーナ

・ 2.13MJ/h

・ 2.13MJ/h

・ 工業用メタンガス

・ 工業用メタンガス

・ 残炎による燃焼が 60 秒を超えな・ 残炎による燃焼が 60 秒を超えな

熱量
使用燃料

い。
判定基準

い。

・ 表示旗が 25%以上焼損しない。

・ 表示旗が 25%以上焼損しない。

・ 落下物に よって 下に設 置した綿が燃焼しない。

- 8 条-別添 1-資料 4-7 -第 4-6 表：IEEE 383 std 1974 垂直トレイ燃焼試験の概要

試験装置概要試験内容
燃焼源

・ バーナを点火し，20 分経過後バーナの燃焼を停止し，そのまま放置
してケーブルの燃焼が自然に停止したならば試験を終了する。
・ リボンガスバーナ

バーナ熱量

・ 70,000BTU/h (73.3MJ/h)

使用燃料

・ 天然ガスもしくはプロパンガス① バーナを消火後，自己消火した時のケーブルのシース及び絶縁体判定基準の最大損傷長が 1,800mm 未満であること。
② ３回の試験のいずれにおいても上記を満たすこと。

- 8 条-別添 1-資料 4-8 -第 4-7 表：IEEE1202 std 1991 垂直トレイ燃焼試験の概要

試験装置概要

試験内容

火源

寸法

2,438 × 2,438 × 3,353 mm

壁伝熱性能

6.8W/(m2K) 以下

換気量0.65 ± 0.02 m3/s

風速1 m/s 以下

燃料ガス調質25 ± 5 ℃

Air 露点 0℃以下

バーナ角度

20°

試料

プレコンディショニング

18℃以上

判定基準

シース損傷距離- 8 条-別添 1-資料 4-9 -

上向き
３時間

1,500mm 以下

添付資料１

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における製造中止ケーブルの自己消火性の評価について

添付資料１

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における製造中止ケーブルの自己消火性の評価について

1．はじめに
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の安全機能を有する構築物，系統及び機器に使用するケーブルのうち，第 4-2 表の No.7 低圧ケーブルは，建設時の型式試
験において，IEEE383 垂直トレイ燃焼試験を実施し合格していることから耐延焼性を有している。
また,建設時の型式試験として, ICEA 垂直燃焼試験を実施し,自己消火性を確認している。
火災防護に係る審査基準では,ケーブルの難燃性として，「火災により着火し難く，著しい燃焼をせず，また，加熱源を除去した場合はその燃焼部が広がらない性質」を有していることが,延焼性及び自己消火性の実証試験により示されていることが要求されており，自己消火性の実証試験として，UL 垂直燃焼試験が示されている。
UL 垂直燃焼試験を実施していないケーブルについては，火災防護に係る審査基準に適合していることを実証するために,UL 垂直燃焼試験を実施し，試験に合格することをもって，自己消火性を有していることを証明することが望ましいが,上記 No.7 低圧ケーブルは製造中止品であることから，ケーブル調達及び UL 垂直燃
焼試験を実施することができない。
このため，No.7 低圧ケーブルについては，建設時に実施した ICEA 垂直燃焼試
験の結果，並びに No.7 低圧ケーブルと同じケーブルシースを有している他のケー
ブルの UL 垂直燃焼試験の結果を評価することで,火災防護に係る審査基準で要求されている難燃ケーブルと同等の自己消火性を有していることを，以下に示す。

- 8 条-別添 1-資料 4-添付 1-1 -2．ICEA 垂直燃焼試験と UL 垂直燃焼試験の比較
第 4-2 表に示したとおり No.7 低圧ケーブルは，ICEA 垂直燃焼試験を実施し合格している。ICEA 垂直燃焼試験と UL 垂直燃焼試験は，ともにケーブルの自己消火性を試験するものであり,第 4-5 表に示すとおり，試験内容，燃焼源，バーナ熱量等同等の試験を実施している。
しかし，試験体及び判定基準として下記に示す相違点がある。
（a）ICEA 垂直燃焼試験はケーブルシースを取り除き，絶縁体がむき出しの状態で実施している。
（b）ICEA 垂直燃焼試験は UL 垂直燃焼試験で判定基準とされている綿の燃焼を規定していない。
上記相違点(a)は，ケーブルのシースを取り除き,直接絶縁体にバーナの炎をあてることから，絶縁体のみで自己消火性を確保しなければならないため，シースにバーナの炎をあて，シースと絶縁体で自己消火性を確保できる UL 垂直燃焼試験に比べ，より厳しい試験条件（保守的）であると言える。

3．No.7 低圧ケーブルと同じケーブルシースである No.14 同軸ケーブルの仕様とUL 垂直燃焼試験結果の評価
第１図に低圧ケーブルと同軸ケーブルの構造を示す。また，第１表に No.7 低圧ケーブルと同じケーブルシースである No.14 同軸ケーブルの仕様を示す。

（a）同軸ケーブル（b）低圧ケーブル
第１図 同軸ケーブルと低圧ケーブルの構造
第１表

シース材料
シース厚さ[mm]ケーブルシースの仕様比較

No.14 同軸ケーブル

No.7 低圧ケーブル評価

ノンハロゲン難燃架橋ポリエ
チレン

ノンハロゲン難燃架橋ポリエ
チレン

同等

1.02

1.5

保守的

- 8 条-別添 1-資料 4-添付 1-2 -第１表より，同軸ケーブルと低圧ケーブルは，双方とも導体と絶縁体をノンハ
ロゲン難燃架橋ポリエチレンのシースで保護している。このため，同軸ケーブルと低圧ケーブルの UL 垂直燃焼試験では，接炎による損傷がシースに留まり絶縁体が損傷していなければ，同軸ケーブルと低圧ケーブルの構造の違いが試験結果に影響することはない。また第１表より，No.14 同軸ケーブルは No.7 低圧ケーブル
よりもシースが薄い仕様であることから,No.7 低圧ケーブルに比べ，より厳しい試験条件（保守的）であると言える。
以上を踏まえ,No.14 同軸ケーブルの UL 垂直燃焼試験結果について,下記の項目について確認を実施し，No.7 低圧ケーブルの UL 垂直燃焼試験への適合性を評価する。
（ａ）接炎による損傷がシースに留まり絶縁体が損傷していないか。
（ｂ）落下物によって下に設置した綿が燃焼していないか。

4．No.14 同軸ケーブルの UL 垂直燃焼試験の確認結果（ａ）接炎による損傷がシースに留まり絶縁体が損傷していないか。
No.14 同軸ケーブルの UL 垂直燃焼試験後の状態を確認した結果，接炎による損
傷はシースの表面のみであり，絶縁体が損傷していないことを確認した（第２図）。

第２図

No.14 同軸ケーブルの UL 垂直燃焼試験後の状態- 8 条-別添 1-資料 4-添付 1-3 -（ｂ）落下物によって下に設置した綿が燃焼していないか。
第 4-1 表に示したとおり，No.14 同軸ケーブルの UL 垂直燃焼試験結果において，下に設置した綿が燃焼していないことを確認した。
以上より，No.14 同軸ケーブルの UL 垂直燃焼試験では，バーナの炎による燃焼はシースのみで留まり絶縁体に損傷を及ぼしていないこと,UL 垂直燃焼試験の判定基準である落下物により下に設置した綿が燃焼していないこと,No.7 低圧ケー
ブルのシース厚さは UL 垂直燃焼試験に合格した No.14 同軸ケーブルより厚いこと，No.7 低圧ケーブルは UL 垂直燃焼試験より厳しい条件である ICEA 垂直燃焼試
験に合格していることを総合的に評価し,No.7 低圧ケーブルは UL 垂直燃焼試験と同等の自己消火性を有していると判断できる。

- 8 条-別添 1-資料 4-添付 1-4 -添付資料２

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉におけるケーブルの損傷距離の判定方法について

添付資料２

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉におけるケーブルの損傷距離の判定方法について
垂直トレイ燃焼試験では，下図の損傷の境界を確認し，シースの最大損傷距離を測定する。

損傷境界

火ぶくれ

溶融

炭化

灰化

第１図：垂直トレイ燃焼試験のケーブル損傷について- 8 条-別添 1-資料 4-添付 2-1 -添付資料３

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における一部の同軸ケーブルの延焼防止性について

添付資料３

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における一部の同軸ケーブルの延焼防止性について
1．はじめに安全機能を有する機器に使用している核計装ケーブルや放射線モニタケーブ
ルは，微弱電流・微弱パルスを扱うことから，耐ノイズ性を確保するために不燃性（金属）の電線管に敷設する設計とするとともに，絶縁体に誘電率の低い
架橋ポリエチレンを有する同軸ケーブルを使用している。このうちの一部のケ
ーブルについては，自己消火性を確認する UL 垂直燃焼試験は満足するが，耐延焼性を確認する IEEE383 垂直トレイ燃焼試験の判定基準を満足しない。
このため，IEEE383 垂直トレイ燃焼試験を満足しない同軸ケーブルについて
は，他のケーブルからの火災による延焼や他のケーブルへの延焼が発生しない
よう，電線管の両端を耐火性のコーキング材（CP-25WB+）で埋めていることで，酸素不足による燃焼継続防止を図る。（第１図）
本資料では，コーキング材（CP-25WB+）の火災防護上の有効性について示す。
2．電線管敷設による火災発生防止対策
2.1．酸素不足による燃焼継続の防止
安全機能を有する機器に使用している核計装ケーブルや放射線モニタケーブ
ルは，耐ノイズ性を確保するため，ケーブルを電線管内に敷設している。電線
管内に敷設することにより，IEEE383 垂直トレイ燃焼試験の判定基準を満足しないケーブルが電線管内で火災になったとしても，電線管の両端を耐火性コーキング材で密閉することにより，外気から容易に酸素ガスの供給できない閉塞
した状態となり，電線管内の酸素ガスのみでは燃焼が維持できず，ケーブルの延焼は継続できない。
ここで，IEEE383 垂直トレイ燃焼試験の判定基準を満足していないケーブル
1m あたりを完全燃焼させるために必要な空気量は約 0.13m3 であり，この 0.13m3が存在する電線管長さが約 14m である（別紙１）ことを考慮すると，最大長さが約 50m である電線管は，約 3.6m だけ燃焼した後は酸素不足となり，延焼継続は起こらないと判断される。
また，プルボックス内の火災についても，プルボックスの材料が鋼製であり，さらに，耐火性のコーキング材（CP-25WB+）により電線管への延焼防止が図られていることから，ケーブルの延焼はプルボックス内から拡大しないと判断する。

- 8 条-別添 1-資料 4-添付 3-1 -第１図：プルボックスの火災発生防止処理（例）2.2．コーキング材（CP-25WB+）について
コーキング材（CP-25WB+）は，火災区域を貫通する電線管のシール材として火災耐久試験を実施し，3 時間耐火性能が確認されたものである。
コーキング材（CP-25WB+）は，常温では硬化しにくく，亀裂等を起こさず，
長時間にわたり適度な軟らかさを維持し，以下の特性を有するものである。
(1)

主成分
酢酸ビニル系樹脂，ほう酸亜鉛，ケイ酸ナトリウム ほか

(2)

シール性
コーキング材（CP-25WB+）は，常温で硬化しにくく，長時間にわたり適度な軟らかさが確保される性質であり，また，火災の影響を受けると加熱
発泡により膨張すること（120℃より膨張開始し，185℃までに体積が 2～4倍），また，第２図に示すとおり隙間なく施工することから，シール性を有している。
なお，電線管内において火災が発生した場合には，電線管内の温度が上昇するため，電線管内の圧力が電線管外より高くなり，電線管外から燃焼が継続できる酸素ガスの流入はないと考えられる。

- 8 条-別添 1-資料 4-添付 3-2 -第２図：コーキング材（CP-25WB+）の施工方法(3)

保全
コーキング材（CP-25WB+）の保全については，コーキング材の耐久性が製品メーカにおける熱加速試験に基づき，常温 40℃の環境下において約 28 年以上の耐久性を有することが確認されている（別紙２）こと，及びコーキング材（CP-25WB+）の特性を踏まえ，設備の点検計画を定めている保全計画に定める。

- 8 条-別添 1-資料 4-添付 3-3 -別紙１

同軸ケーブル燃焼に必要な空気量について
1．同軸ケーブル燃焼評価について
同軸ケーブル燃焼評価の例としては，最も保守的な条件についてのみ掲載することとし，ほかの条件の計算結果については第１表の同軸ケーブル燃焼評価
結果に示す。
密閉された電線管内に敷設された同軸ケーブルが燃焼する場合，最もケーブ
ルが長く燃焼する条件としては，燃焼に必要な空気量が最も多く存在し，かつ単位長さあたりの燃焼に必要な空気量が最も少ない組み合わせである。以下，
この組み合わせの燃焼評価を示す。
2．同軸ケーブルにおけるポリエチレン
同軸ケーブルの材料のうち燃焼するものはポリエチレンである。また，単位長さの燃焼に消費する空気量が最も少ないものは，燃焼するポリエチレンの量が最も少ない同軸ケーブルとなる。
８条-別添１-資料４ 第 4-3 表のケーブル No.11,12,13 の線種で最もポリエチ
レンの量が少ないケーブルは No.12 であり，その含有量は 1m 当たり 9.63g である。
絶縁体：（架橋）ポリエチレン 9.63g/m
シース：（架橋）ポリエチレン 0.00g/m
3．燃焼に必要な空気量
ポリエチレンの燃焼を示す以下の式より，エチレン 1mol の燃焼には 3n molの酸素ガスが必要である。
（分子量：エチレン；28n（n は重合数）），酸素ガス；
32）

CH 2 CH 2n 3nO 22nCO 2 2nH 2O

ポリエチレン1ｇ（1／28n mol）に必要な酸素ガス（3n／28n mol）を含む空気の体積は，標準状態（0℃，1気圧）での1mol の体積を0.0224㎥ とすると，常温状態（40℃，1気圧）での体積は0.0257ｍ 3 となる。
(273 40)
22.4(273 0)0.0257 m 3- 8 条-別添 1-資料 4-添付 3-4 -1molの体積0.0257ｍ 3／molから算出すると，以下より0.0028㎥ である。

1
mol
28n

3n 0.0257

m3
mol

0.0028 m 3

空気中の酸素濃度を 21%とすると，ポリエチレン1ｇに必要な空気量は，以下より0.0133m 3となる。
0.0028 m 3100
210.0133 m 3

同軸ケーブル1m 当たりのポリエチレンの重量は，9.63ｇであることから，同軸ケーブル1mの燃焼に必要な空気の体積は，以下より約0.13m 3となる。

0.0133

m3
g

9.6 g

0.1277 m 3

4．0.13m3 の空気量を保有する電線管長さ同軸ケーブルを敷設している電線管で最も空気量を保有している電線管は，
厚綱電線管G104（内径106.4mm）である。
内径106.4mmの電線管において，0.13m3 の空気を保有する電線管長さは，以下より約14mとなる。
l

空気量 m 3
断面積 m 20.13 m 3
106.4 10 3
4

14.62 m2

m2

第１表:同軸ケーブル燃焼評価結果- 8 条-別添 1-資料 4-添付 3-5 -別紙２

コーキング材（CP-25WB+）の耐久性について
1．はじめにコーキング材（CP-25WB+）は，火炎に接すると炭化発泡してケーブルの焼細り空間を塞ぐ効果に加え発泡層の断熱効果，酸素遮断効果により耐火性能を発揮するものであるが，長期間高温にさらされると劣化する。
コーキング材（CP-25WB+）の劣化が進むと，発泡効果が低下し酸素遮断効果が低下するため，電線管の密閉性が低下し酸素不足による延焼防止効果が期待
出来なくなる。
このため，熱加速劣化させた供試体を複数製作し，コーキング材（CP-25WB+）の発泡効果に着目した耐久性を確認した。
2．試験概要・供試体を 90℃に加熱した電気炉に入れ，促進劣化させる。所定時間経過後，電気炉から供試体を取り出し膨張倍率の測定を行う。
・膨張倍率試験は，供試体を 350℃に加熱した電気炉に入れ，15 分加熱し供試体を膨張させる。
・試験後，電気炉から供試体を取り出し，膨張試験前後の体積の比から膨張倍率を求める。

第３図：膨張倍率に着目した加速劣化試験の結果
・上記試験について，アレニウス則により寿命評価した結果，コーキング材（CP-25WB+）の寿命は，常温 40℃で約 28 年以上との結果を得た。（第３図）- 8 条-別添 1-資料 4-添付 3-6 -添付資料４

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における安全機能を有する光ファイバケーブルの使用箇所について添付資料４

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における安全機能を有する光ファイバケーブルの使用箇所について

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の安全機能を有する光ファイバケーブ
ルの使用箇所の概要を第１図に示す。光ファイバケーブルは，現場に設置された多重伝送盤から中央制御室以降に使用している。光ファイバケーブルは，多重化された安全保護回路にそれぞれ接続している。

グループ １

現場側

中央制御室側
手動スクラム

区分Ⅰ
トリップ論理回路
現場多重
伝送

設定値
比較

Ⅰ
Ⅱ Ⅲ Ⅳ

検出器

Ⅲ

2 out of 4論理

Ⅲ

Ⅰ

Ⅳ

Ⅱ

区分Ⅱ
トリップ論理回路
現場多重
伝送

設定値
比較
Ⅲ Ⅳ

検出器

2 out of 4論理

Ⅱ
A

Ⅳ
ソレノイド
（Ａ）

B

ソレノイド
（Ｂ）

区分Ⅲ
トリップ論理回路
現場多重
伝送

設定値
比較

Ⅱ

スクラムパイロット弁
Ⅳ

検出器

2 out of 4論理※グループ ２～４も同様

区分Ⅳ
トリップ論理回路
現場多重
伝送

設定値
比較

Ⅱ
Ⅲ
2 out of 4論理

検出器

第１図

光ファイバケーブル
電気ケーブル

光ファイバケーブルの使用箇所の概要（原子炉緊急停止系の例）- 8 条-別添 1-資料 4-添付 4-1 -盤

参考資料１

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉におけるケーブルの延焼性に関する IEEE383 の適用年版について参考資料１

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉におけるケーブルの延焼性に関する IEEE383 の適用年版について
ケーブルの延焼性は，IEEE383 std 1974 又はこれを基礎とした「電気学会技術報告（Ⅱ部）第 139 号 原子力発電用電線・ケーブルの環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案」の垂直トレイ燃焼試験により確認しており，この IEEE383 の適用年版について以下に整理した。
(1)「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下，「審査基準」という。）「2.1 火災発生防止」の参考には，延焼性の実証
試験は IEEE383 の実証試験により示されていることを要求している。

（参考）(3) 難燃ケーブルについて使用するケーブルについて、「火災により着火し難く、著しい燃焼をせず、また、加熱源を除去した場合はその燃焼部が広がらない性質」を有していることが、延焼性及び自己消火性の実証試験により示されていること。
（実証試験の例）
・自己消火性の実証試験･･･UL 垂直燃焼試験
・延焼性の実証試験･･･IEEE383 または IEEE1202(2)

また，審査基準「2. 基本事項」の参考には，審査基準に記載されていな
いものについては，JEAG4626-2010 及び JEAG4607-2010 を参照するよう要求されている。
（参考）
上 記 事 項 に 記 載 さ れ て い な い も の に つ い て は 、 JEAC4626-2010 及 び
JEAG4607-2010 を参照すること。

- 8 条-別添 1-資料 4-参考 1-1 -(3)したがって，審査基準に記載されない IEEE383 の適用年版については，
以下に示す JEAC4626-2010 の記載により IEEE383-1974 年版を適用した。

JEAC4626-2010（抜粋）［解説 2-1］「難燃性ケーブル」
難燃性ケーブルとは，米国電気電子工学学会（IEEE）規格 383（1974 年版）（原子力発電所用ケーブル等の型式試験）（国内では IEEE383 の国内版である
電気学会技術報告（Ⅱ部）第 139 号）の垂直トレイ試験に合格したものをいう。

- 8 条-別添 1-資料 4-参考 1-2 -参考資料２

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉におけるIEEE383 垂直トレイ燃焼試験における残炎時間の取扱いについて

参考資料２

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉におけるIEEE383 垂直トレイ燃焼試験における残炎時間の取扱いについて
1．はじめにIEEE383 及び電気学会技術報告に基づく,難燃ケーブルの延焼性を確認する
垂直トレイ燃焼試験では，残炎時間を参考に測定している。ここでは，ケーブ
ルの残炎時間が試験の判定基準として使用されておらず，試験の判定に影響を与えないことを示す。

2．規格の記載事項
垂直トレイ燃焼試験における評価に関する IEEE383 の記載内容を以下に示す。
○ IEEE383（抜粋）2.5.5 Evaluation
Cables which propagate the flame and burn the total height of the tray
above the flame source fail the test. Cables which self-extinguish when
the flame source is removed or burn out pass the test. Cables which
continue to burn after the flame source is shut off or burns out shouldbe allowed to burn in order to determine the extent.

○ 【和訳】IEEE383（抜粋）2.5.5 評価炎が広がり，バーナーの上のトレイ全長が燃えるケーブルは不合格である。
バーナーを外すと自己消火するケーブルは合格である。バーナー消火後も燃え続ける，あるいは燃え尽きるケーブルは，延焼範囲を決定するため，そのまま燃え続けさせるべきである。

- 8 条-別添 1-資料 4-参考-2-1 -また，IEEE383 を基礎とした「電気学会技術報告（Ⅱ部）第 139 号 原子力
発電用電線･ケーブルの環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案」の垂直トレイ燃焼試験の判定基準の記載事項は以下のとおりである。
○ 電気学会技術報告（Ⅱ部）第 139 号（抜粋）3.7 判定３回の試験のいずれにおいても，ケーブルはバーナー消火後自己消火し，かつケーブルのシースおよび絶縁体の最大損傷長が 1,800mm 未満である場
合には，そのケーブルは合格とする。

ケーブルの延焼性を確認する試験では，上記のとおり残炎時間は判定基準として記載されていない。

- 8 条-別添 1-資料 4-参考-2-2 -資料５

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における原子炉の安全停止に必要な構築物，系統及び機器が設置される火災区域又は火災区画の火災感知設備について

＜目

次＞

1. 概要
2. 要求事項
3. 火災感知設備の概要
3.1. 火災感知設備の火災感知器について
3.2. 火災感知設備の受信機について
3.3. 火災感知設備の電源について
3.4. 火災感知設備の中央制御室での監視について
3.5. 火災感知設備の耐震設計について
3.6. 火災感知設備に対する試験検査について
添付資料１ 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準（抜粋）添付資料２

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における火災感知器の基本設

置方針について添付資料３

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における高感度煙検出設備の特徴等について添付資料４

柏崎刈羽原子力発電所明示した図面

６号及び７号炉における火災感知器の配置を

資料５
柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における原子炉の安全停止に必要な構築物，系統及び機器が設置される
火災区域又は火災区画の火災感知設備について
1．概要
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における安全機能のうち，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系統及び機器への火災の影響を限定し，早期に火災を感知するための火災感知設備について以下に示す。なお，放射性物質貯蔵等の構築物，系統及び機器の設置場所に対する火災感知設備については，資料９に示す。
2．要求事項「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）における火災感知設備の要求事項を以下に示す。

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（抜粋）
2.

基本事項
(1)

原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有する構造物、系統及び機器を火災から防護することを目的として、以下に示す火災区域及び火災区画の分類に基づいて、火災発生防止、火災の感知及び消火、火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じること。
① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構
築物、系統及び機器が設置される火災区域及び火災区画② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区域- 8 条-別添 1-資料 5-1 -2.2

火災の感知、消火2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計であること。
（1）火災感知設備① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮して型式を選定し、早期に火災を感知できる場所に設置すること。
② 火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種類の感知器又は同等の機能を有する機器を組合せて設置すること。また、その設置にあたっては、感知器等の誤作動を防止するための方策を講じること。
③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計であること。
④ 中央制御室等で適切に監視できる設計であること。
2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、地震等の自然現象によっても、火災感知及び消火の機能、性能が維持される設計であること。
(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた設計であること。
(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計であること。
(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計であること。

なお，「2.2.1 (1) 火災感知設備」の要求事項を添付資料１に示す。

本資料では，基本事項の中に記載される「①原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するための安全機能を有する構築物，系統及び機器が設置される火災区域及び火災区画」への火災感知設備の設置方針を示す。

- 8 条-別添 1-資料 5-2 -3．火災感知設備の概要
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において火災が発生した場合に，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画の火災を早期に感知し，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系統及び機器に対する火災の影響を限定するために，要求事項に応じた「火災感知設備」を設置する。
「火災感知設備」は，周囲の環境条件を考慮して設置する「火災感知器」と，中央制御室での火災の監視等の機能を有する「受信機」を含む火災受信機盤等から構成される。柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉に設置する「火災感知器」及び「受信機」について以下に示す。

- 8 条-別添 1-資料 5-3 -3.1．火災感知設備の火災感知器について
火災感知器は，早期に火災を感知するため，火災感知器の取付面高さ，火災感知器を設置する周囲の温度，湿度及び空気流等の環境条件を考慮して設置する。
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の発電用原子炉施設内で発生する火災としては，ポンプに内包する油やケーブルの火災であり，原子力発電所特有の火災条件が想定される箇所はなく，病院等の施設で使用されている火災感知器
を消防法に準じて設置することにより，十分に火災を感知することが可能である。
原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系
統及び機器の設置場所には，基本的に火災発生時に炎が生じる前の発煙段階から感知できる煙感知器を設置し，その他，蒸気及びガスの発生により煙感知器が誤作動する可能性のある場所には，熱感知器を設置する。
さらに，「固有の信号を発する異なる種類の火災感知器」の設置要求を満足するため，既存の火災感知器に加えて熱感知器又は煙感知器を組み合わせて設置する。設置に当たっては，消防法に準じた設置条件で設置する。
これらの組合せは，平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視し，かつ，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することができるアナログ式とする。
周囲の環境条件から，アナログ式の熱感知器又は煙感知器を設置することが適さない箇所の火災感知器等の選定方法を以下に示す。なお，設計基準対象施設を設置する火災区域又は火災区画のうち，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプを設置する屋外区域については，非アナログ式の屋外仕様の炎感知器
及び赤外線感知機能を備えたアナログ式の熱感知カメラを，非常用ディーゼル
発電機軽油タンクを設置する屋外区域については非アナログ式の屋外仕様の炎感知器を設置する設計とする。これらは火災を感知した個々の感知器を特定せず区域ごとの警報を発報するが，監視対象区域は屋外の大空間であり，警報確認後の現場確認において火災源の特定が可能であることから適用可能とする。
また，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルを敷設するトレンチについては，アナログ式の光ファイバケーブル式熱感知器を設置する。光ファイバケ
ーブル式熱感知器は感知区域ごとの警報を発報するが，中央制御室に設置した火災受信機において，センサ用光ファイバケーブルの長手方向に対して約 2m
間隔で火源の特定が可能であり，早期の消火活動を行うことができることから適用可能とする。光ファイバケーブル式熱感知器の作動原理を添付資料２別紙
１に示す。

- 8 条-別添 1-資料 5-4 -○ 蓄電池室
蓄電池室は，蓄電池充電中に少量の水素ガスを発生することから，換気空調設備を設置しており，安定した室内環境を維持しているが，万が一の水素濃度の上昇 ※1 を考慮し，防爆型煙感知器及び熱感知器を設置す
る設計とする。
防爆型の煙感知器及び熱感知器は非アナログ式しか製造されていない
が，蓄電池室に設置する非アナログ式の防爆型煙感知器はアナログ式煙感知器と同様に，炎が生じる前の発煙段階から煙の早期感知が可能である。また，蓄電池室に設置する非アナログ式の防爆型熱感知器について
は，蓄電池室は換気空調設備により安定した室内環境を維持していることから，通常の熱感知器と同様，周囲温度を考慮した作動温度を設定することによって，早期の火災感知及び誤作動の防止を図る。
防爆型の熱感知器及び煙感知器の概要を添付資料２に示す。
※1 蓄電池室は，換気空調設備の機械換気により水素濃度の上昇を防止する設計である。

○ 原子炉格納容器
起動中における原子炉格納容器内の火災感知器は，環境条件や予想される火災の性質を考慮し，原子炉格納容器内には異なる 2 種類の感知器としてアナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。原子炉格納容器内は，通常運転中，窒素ガス封入により不活性化しており，火災が発生する可能性がない。しかしながら，運転中の原子炉格納容器
は，閉鎖した状態で長期間高温かつ高線量環境となることから，火災感知器が故障する可能性がある。このため，原子炉格納容器内の火災感知器は，起動時の窒素ガス封入後に中央制御室内の受信機にて作動信号を除外する運用とし，プラント停止後に速やかに取り替える設計とする。
低温停止中における原子炉格納容器内の火災感知器は，起動中と同様にアナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。
○ 非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域
非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域は屋外開放であるため，火災による煙は周囲に拡散し，煙感知器による火災感知は困難である。
このため，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域全体の火災を感知するために，非アナログ式の屋外仕様の炎感知器及びアナログ
式の熱感知カメラを監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する。これらはそれぞれ誤作動防止対策として以下の機能を有する。

- 8 条-別添 1-資料 5-5 -・炎感知器：平常時から炎の波長の有無を連続監視し，火災現象(急激な環境変化)を把握できることから，アナログ式と同等の機能を有する。また，感知原理に「赤外線 3 波長式」(物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を 3 つ検知した場合にのみ発報する）を採用し誤作動防止を図る。さらに，降水等の浸入により火災感知器の故障が想定されるため屋外仕様を採用する設計とする。なお，太陽光の影響については，火災発生時の特有な波長帯のみを感知することで誤作動を防止する設計とする。

・熱感知カメラ：アナログ式の熱感知カメラを使用することによって，誤作動防止を図る。また，熱サーモグラフィにより，火源の早期確認・判断誤り防止を図る。さらに，屋外に設置することから降水等の浸入により火災感知器の故障が想定されるため屋外仕様を採用する設計とする。
なお，熱感知カメラの感知原理は赤外線による熱監視であるが，感知する対象が熱であることから炎感知器とは異なる種類の感知器と考える。
○ 非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域
非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域は屋外であるため，火災による煙が周囲に拡散し，煙感知器による火災感知は困難である。
このため，非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域には非アナログ式の炎感知器を監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置することに加え，タンク内部の空間部に防爆型の非アナログ式の熱感知器を設置する設計とする。炎感知器は非アナログ式であるが，平常時から炎の波長の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変化）を把握できることから，アナログ式と同等の機能を有する。また，感知原理に「赤外線 3 波長式」（物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を 3 つ検知した場合にのみ発報する）を採用し誤作動防止を図る設計とする。なお，太陽光の影響については，火災発生時の特有な波長帯のみを感知することで誤作動を防止する設計とする。
防爆型の熱感知器については非アナログ式であるが，軽油タンク最高
使用温度（約 66℃）を考慮した温度を設定温度（約 80℃）とすることで誤作動防止を図る設計とする。

- 8 条-別添 1-資料 5-6 -○ 原子炉建屋オペレーティングフロア
原子炉建屋オペレーティングフロアは天井が高く大空間となっているため，火災による熱が周囲に拡散することから，熱感知器による感知は困難である。そのため，非アナログ式の炎感知器とアナログ式の光電分離型煙感知器を監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないよ
うに設置する設計とする。炎感知器は非アナログ式であるが，平常時か
ら炎の波長の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変化）を把握できることから，アナログ式と同等の機能を有する。また，外光が当たらず，高温物体が近傍にない箇所に設置することにより，誤作動防止を図る設計とする。
さらに，感知原理に「赤外線 3 波長式」（物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を 3 つ検知した場合にのみ発報する）を採用し誤作動防止を図る設計とする。
○ 主蒸気管トンネル室
主蒸気管トンネル室については，通常運転中は高線量環境となること
から，放射線の影響により火災感知器の制御回路が故障する可能性がある。さらに，火災感知器が故障した場合の取替えも出来ない。このため，放射線の影響を受けにくい非アナログ式の熱感知器を設置する。加えて，放射線の影響を受けないよう検出器部位を当該区画外に配置するアナログ式の煙吸引式検出設備を設置する設計とする。
主蒸気管トンネル室に設置する非アナログ式の熱感知器については，
主蒸気管トンネル室は換気空調設備により安定した室内環境を維持していることから，通常の熱感知器と同様，周囲温度を考慮した作動温度を設定することによって，早期の火災感知及び誤作動の防止を図る。
○ 非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチ
非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチはハッチからの雨水の浸入によって高湿度環境になりやすく，一般的なアナログ式の煙感知器による火災感知に適さない。このため，異なる 2 種の感知器として，湿気の影響を受けにくいアナログ式の光ファイバケーブル式熱感知器，及び防湿対策を施したアナログ式の煙吸引式検出設備を設置する設計とする。
火災感知器の型式ごとの特徴等を添付資料２に示す。また，火災感知器の配置図を添付資料４に示す。なお，火災感知器の配置図については，火災防護に係る審査基準に基づき設計基準対象施設に対して設置する感知器- 8 条-別添 1-資料 5-7 -に加え，重大事故等対処施設に対して設置する感知器も記載している。
また，以下に示す火災区域又は火災区画は，火災の影響を受けるおそれが考えにくいことから，火災感知器を設置しない，若しくは消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置する設計とする。
○ 格納容器機器搬出入用ハッチ室
格納容器機器搬出入用ハッチ室は，発火源となるようなものが設置されておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とするうえ，
通常コンクリートハッチにて閉鎖されていることから，火災の影響を受けない。また，ハッチ開放時は通路の火災感知器にて感知が可能である。
したがって，格納容器機器搬出入用ハッチ室には火災感知器を設置しない設計とする。
○ 給気処理装置室，冷却器コイル室及び排気ルーバ室
給気処理装置室，冷却器コイル室及び排気ルーバ室は，発火源となるようなものが設置されておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とするうえ，コンクリートの壁で囲われていることから，火災の影響を受けない。
したがって，給気処理装置室，冷却器コイル室及び排気ルーバ室には火災感知器を設置しない設計とする。
○ 排気管室排気管室は，排気を屋外に通すための部屋であり，発火源となるようなものが設置されておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とするうえ，コンクリートの壁で囲われていることから，火災の影響を受けない。
したがって，排気管室には火災感知器を設置しない設計とする。
○ フィルタ室
フィルタ室に設置されているフィルタは難燃性であり，発火源となるようなものが設置されておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とするうえ，コンクリートの壁で囲われていることから，火災の影響を受けない。
したがって，フィルタ室には火災感知器を設置しない設計とする。
○ 使用済燃料プール，復水貯蔵槽，使用済樹脂槽
使用済燃料プール，復水貯蔵槽，使用済樹脂槽については内部が水で- 8 条-別添 1-資料 5-8 -満たされており，火災が発生するおそれはない。
したがって，使用済燃料プール，復水貯蔵槽，使用済樹脂槽には火災感知器を設置しない設計とする。
○ 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された火災防護対象機器のみを設けた火災区域又は火災区画
火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された配管，容器，タンク，手動弁，コンクリート構築物については流路，バウンダリとしての機能が火災により影響を受けることは考えにくいため，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計とする。
○ フェイルセーフ設計の設備のみが設置された火災区域又は火災区画
フェイルセーフ設計の設備については火災により動作機能を喪失した場合であっても，安全機能が影響を受けることは考えにくいため，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計とする。
○ 気体廃棄物処理設備エリア排気モニタ検出器設置区画
放射線モニタ検出器は隣接した検出器間をそれぞれ異なる火災区画に設置する設計とする。これにより火災発生時に同時に監視機能を喪失することは考えにくく，重要度クラス 3 の設備として火災に対して代替性を有することから，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計とする。
なお，上記の監視を行う事故時放射線モニタ監視盤を設置する中央制
御室については火災発生時の影響を考慮し，固有の信号を発するアナロ
グ式の煙感知器，アナログ式の熱感知器，又は非アナログ式の炎感知器から異なる種類の感知器を組み合わせて設置する設計とする。

3.2．火災感知設備の受信機について
火災感知設備の受信機は，以下の機能を有する受信機を設置する。
○ アナログ式の火災感知器が接続可能であり，作動した火災感知器を１つずつ特定できる機能。
○ 水素ガスの漏えいの可能性が否定できない蓄電池室及び可燃性ガスの発生が想定される軽油タンク内に設置する防爆型の火災感知器，及び主蒸気管トンネル室内の非アナログ式熱感知器を１つずつ特定できる機能。

- 8 条-別添 1-資料 5-9 -○ 原子炉格納容器内の火災感知設備の火災受信機盤は，中央制御室に設置し常時監視できる設計とする。また，受信機盤は，アナログ式の熱感知器及びアナログ式の煙感知器を１つずつ特定できる機能を有するよう設計する。ただし，誤作動防止として起動時の窒素ガス封入後に作動信号を除外する運用とする。
○ 屋外の非常用ディーゼル発電機軽油タンク，燃料移送ポンプ区域を監視する非アナログ式の屋外仕様の炎感知器，アナログ式の熱感知カメラの感知区域を１つずつ特定できる機能。なお，屋外区域熱感知カメラ火災
受信機盤においては，火災発生場所の詳細はカメラ機能により映像監視が可能。
○ 原子炉建屋オペレーティングフロアを監視する非アナログ式の炎感知器を１つずつ特定できる機能。
○ 非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチを監視するアナログ式の光ファイバケーブル式熱感知器の感知区域を１つずつ特定できる機能。
光ファイバケーブル式熱感知器は，中央制御室に設置した受信機においてセンサ用光ファイバケーブルの長手方向に対し約 2m 間隔で火源の特定が可能である非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレン
チにおいては，可燃物がケーブルのみであることから，ケーブル近傍に
センサ用光ファイバケーブルを敷設することで，火災の早期感知及び火源特定が可能となる。
3.3．火災感知設備の電源について
原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系
統及び機器を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備の受信機は，外部電源喪失時においても火災の感知が可能となるよう，非常用電源から受電する。
さらに，外部電源喪失時に非常用ディーゼル発電機から電力が供給されるまでの間も火災の感知が可能となるように，蓄電池を内蔵し 70 分間 ※ 電源供給が可能である。
※ 消防法施行規則第二十四条で要求している蓄電池容量- 8 条-別添 1-資料 5-10 -3.4．火災感知設備の中央制御室での監視について
原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系
統及び機器に発生した火災は，中央制御室に設置されている火災感知設備の受信機で監視できる設計とする。なお，火災が発生していない平常時には，中央制御室内の巡視点検によって，火災が発生していないこと及び火災感知設備に異常がないことを火災受信機盤で確認する。原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系統及び機器の設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備の火災受信機盤には，以下の 2 つがある。
火 災 配 置 電源供給
受 信 場所機

監視区域

作動 した 火災 感知 器 を１つずつ特定できる機能

防 災 中 央 非常用電源から受電 ◯建屋内（原子炉 あり
監 視 制 御 する。さらに，外部
建屋，タービン操 作 室
電源喪失時に非常用建屋，コントロ盤・受ディーゼル発電機かール建屋，廃棄信機
ら電力が供給される物処理建屋）
までの間も火災の感 ◯非常用ディーゼ
知が可能となるように，約 70 分間電力を供給できる容量を有した蓄電池を設ける。

ル発電機軽油タンク区域（熱感知器）◯非常用ディーゼ なし
ル発電機軽油タ （炎 感知 器 及 び煙 吸 引式
ンク区域，燃料
感知器は感知区域ごと移送ポンプ区域の警報を発報するが監（炎感知器）◯非常用ディーゼ
ル発電機燃料移送系ケーブルト
レンチ（煙吸引式検出設備，光ファイバケーブ
ル式熱感知器）- 8 条-別添 1-資料 5-11 -

視区域が大空間である
ことから現場確認により火源を特定可能。光ファイバケーブル式熱感
知器は区域ごとの警報を発報するが受信機において約 2m 間隔で火源を特定可能。）

火 災 配 置 電源供給
受 信 場所
機
屋
区
熱
知
メ
火

監視区域

作動した火災感知器を１つずつ特定できる機能

外 中 央 非常用電源から受電 ◯非常用ディーゼ なし
域 制 御 する。さらに，外部ル発電機燃料移 （ 熱 感 知 カ メ ラ は 感 知 区
感 室
電源喪失時に非常用
送ポンプ区域
域ごとの警報を発報す
カディーゼル発電機か（熱感知カメるが監視区域が大空間
ラら電力が供給されるラ）であることから現場確災までの間も火災の感認により火源を特定可

受 信
機盤

知が可能となるように，約 70 分間電力を供給できる容量を有した蓄電池を設ける。

能。）

3.5．火災感知設備の耐震設計について
火災感知設備については,火災区域及び火災区画に設置された原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系統及び機器の耐震クラスに応じて，地震に対して機能を維持できる設計とする。（第 5-1 表）
耐震設計を確認するための対応は，第 5-2 表のとおりである。

第 5-1 表：火災感知設備の耐震設計
主な安全機能を有する構築物，系統及び機器

火災感知設備の耐震設計

非常用炉心冷却系ポンプ

Ss 機能維持

非常用蓄電池Ss 機能維持

非常用ディーゼル発電機

Ss 機能維持

第 5-2 表：Ss 機能維持を確認するための対応
確認対象

火災感知設備の耐震設計

受信機

加振試験

感知器

加振試験

- 8 条-別添 1-資料 5-12 -3.6．火災感知設備に対する試験検査について
アナログ式の火災感知器を含めた火災感知設備は，機能に異常がないことを確認するために，自動試験を実施する。
ただし，試験機能のない火災感知器は，機能に異常がないことを確認するた
めに，消防法施行規則第三十一条の六に基づき，半年に一度の機器点検時及び１年に一度の総合点検時に，煙等の火災を模擬した試験を実施する。

以上より，安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画に設置する火災感知器については，火災防護に係る審査基準に則り，環境条件等を考慮した火災感知器の設置，異なる種類を組み合わせた火災感知器の設置，非常用電源からの受電，火災受信機盤の中央制御室への設置を行う設計とする。一部非アナログ式の感知器を設置するが，それぞれ誤作動防止対策を実施する。また，非アナログ式の炎感知器及びアナログ式の熱感知カメラについては作動した火災感知器を１つずつ特定できる機能はないが，火災発生
場所を感知区域ごとに特定できる機能を有しており，火災感知後の現場確認において火災源の特定が可能である。また，アナログ式の光ファイバケーブル式
熱感知器は感知区域ごとの警報を発報するが，中央制御室に設置した火災受信機において，センサ用光ファイバケーブルの長手方向に対して約 2m 間隔で火源の特定が可能である。これらにより，火災感知設備については十分な保安水準が確保されているものと考える。

- 8 条-別添 1-資料 5-13 -添付資料１

実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準（抜粋）添付資料１「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（抜粋）
2.2

火災の感知、消火

2.2.1

火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計であること。

(1)

火災感知設備① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮して型式を選定し、早期に火災を感知できる場所に設置すること。
② 火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種類の感知器又は同等の機能を有する機器を組合せて設置すること。また、その設置にあたっては、感知器等の誤作動を防止するための方策を講じること。
③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計であること。
④ 中央制御室等で適切に監視できる設計であること。
（参考）
(1)

火災感知設備について早期に火災を感知し、かつ、誤作動（火災でないにもかかわらず火災信号を発すること）を防止するための方策がとられていること。
（早期に火災を感知するための方策）
・ 固有の信号を発する異なる種類の感知器としては、例えば、煙感知器と炎感知器のような組み合わせとなっていること。
・ 感知器の設置場所を１つずつ特定することにより火災の発生場所を特定することができる受信機を用いられていること。
（誤作動を防止するための方策）
・ 平常時の状況（温度、煙の濃度）を監視し、かつ、火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することができるアナログ式の感知器を用いられていること。
感知器取付面の位置が高いこと等から点検が困難になるおそれがある場合は、
自動試験機能又は遠隔試験機能により点検を行うことができる感知器が用いられていること。

- 8 条－別添 1-資料 5-添付 1-1 -

炎感知器又は熱感知器に代えて、赤外線感知機能等を備えた監視カメラシステ
ムを用いても差し支えない。この場合、死角となる場所がないように当該システ
ムが適切に設置されていること。
2.2.2

火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、地震等の自然現象によっても、火災感知及び消火の機能、性能が維持される設計であること。

(1)

凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた設計であること。

(2)

風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計であること。

(3)

消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計であること。

（参考）
火災防護対象機器等が設置される火災区画には、耐震 B・C クラスの機器が設置されている場合が考えられる。これらの機器が基準地震動により損傷し S クラス機器
である原子炉の火災防護対象機器の機能を失わせることがないことが要求されるところであるが、その際、耐震 B・C クラス機器に基準地震動による損傷に伴う火災が発生した場合においても、火災防護対象機器等の機能が維持されることについて確認
されていなければならない。
(2)

消火設備を構成するポンプ等の機器が水没等で機能しなくなることのない
よう、設計に当たっては配置が考慮されていること。

- 8 条－別添 1-資料 5-添付 1-2 -添付資料２

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における火災感知器の基本設置方針について

添付資料２

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における火災感知器の基本設置方針について
1．はじめに
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において，安全機能を有する機器等を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備は，放射線，取付面高さ，温度，
湿度，空気流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮して型式を選定している。各設置対象区域又は区画における火災感知器の基本設置方針及び火災感知器の型式ごとの原理と特徴を示す。また，光ファイバケーブル式熱感知器の仕様及び作動原理について，別紙１に示す。

2．要求事項火災感知設備は，「 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」の「2.2 火災の感知，消火」の 2.2.1 に基づき実施することが要求されている。
「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」の記載を以下に示す。

2.2 火災の感知，消火2.2.1 火災感知設備及び消火設備は，以下の各号に掲げるように，安全機能を有する構築
物，系統及び機器に対する火災の影響を限定し，早期の火災感知及び消火を行える設計であること。
(1) 火災感知設備① 各火災区域における放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮して型式を選定し，早期に火災を感知できる場所に設置すること。
② 火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種類の感知器又は同等の機能を有する機器を組合せて設置すること。また，その設置にあたっては，感知器等の誤作動を防止するための方策を講じること。
③ 外部電源喪失時に機能を失わないように，電源を確保する設計であること。
④ 中央制御室等で適切に監視できる設計であること。

- 8 条－別添 1-資料 5-添付 2-1 -（参考）(1) 火災感知設備について早期に火災を感知し，かつ，誤作動（火災でないにもかかわらず火災信号を発すること）を防止するための方策がとられていること。
（早期に火災を感知するための方策）
・固有の信号を発する異なる種類の感知器としては，例えば，煙感知器と炎感知器のような組み合わせとなっていること。
・感知器の設置場所を１つずつ特定することにより火災の発生場所を特定することができる受信機を用いられていること。
（誤作動を防止するための方策）
・平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視し，かつ，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することができるアナログ式の感知器を用いられていること。
感知器取付面の位置が高いこと等から点検が困難になるおそれがある場合は，自動試
験能又は遠隔試験機能により点検を行うことができる感知器が用いられていること。
炎感知器又は熱感知器に代えて，赤外線感知機能等を備えた監視カメラシ
ステムを用いても差し支えない。この場合，死角となる場所がないように当該システムが適切に設置されていること。

- 8 条－別添 1-資料 5-添付 2-2 -3．火災感知設備の基本設置方針
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における火災感知設備の基本設置方針
設置対象区域
又は区画

通路部・
部屋等

-8 条-別添 1-資料 5-添付 2-3-

一
般
区
域

具体的
区域

通路部・
部屋等

周囲の環境条件と感知器の選定方針

・消防法施行規則に則り煙感知器と熱感知
器を設置

天井高さが
高く，煙が拡
散しない場
所

原子炉建屋
オペレーテ
ィングフロ
ア

・天井が高く大空間であり熱が周囲に拡散することから熱感知器による感知は困難
・炎感知器は非アナログ式であるが，炎が発する赤外線を感知するため，炎が生じた時点で感知することができ，火災の早期感知に優位性がある

天井空間が広く，煙が拡散する場所

天井空間が広く，煙が拡散する場所

該当箇所なし原子炉格納
容器*2

・プラント運転中は高線量環境となることからアナログ式感知器を室内に設置すると故障する可能性がある。ただし，プラ
ント運転中の原子炉格納容器は窒素ガス
封入により不活性化しており火災の発生の可能性がない。このため，プラント運
転中は受信機にて作動信号を除外する
・消防法施行規則に則り煙感知器と熱感知
器を設置

放射線量が
高い場所

主蒸気管ト
ンネル室

・プラント運転中は高線量環境となることからアナログ式感知器を室内に設置すると故障する可能性がある。
・放射線の影響を受けないよう検出器部位
を当該区画外に配置する煙吸引式検出設
備，及び放射線の影響を受けにくい作動原理を有する非アナログ式の熱感知器を設置

非アナログ式
火災感知器の特徴
及び優位点

設置環境を踏まえた
火災感知器の誤作動防止対策

－

－

－

－

種類

アナログ式／
非アナログ式①
煙感知器

アナログ式*1

④
熱感知器

アナログ式

*1

①
煙感知器

アナログ式*1

⑦
屋外仕様
炎感知器
（赤外線）

・炎感知器は炎から放出される熱エネルギーの特有の波長成分
非アナログ式・火災特有の性質を検出する赤外とちらつきを赤外線により検（アナログ式
線方式を採用
出炎感知器が存・外光が当たらず，高温物体が近・非アナログ式の火災感知器であ在しないため）
傍にない箇所に設置
るが，火災の感知に時間遅れがなく，火災の早期感知が可能④
熱感知器

アナログ式*1

－

－

①
煙感知器

アナログ式*1

－

－

③
煙吸引式
検出設備

アナログ式*1

－

－

⑤
熱感知器
（接点式）

非アナログ式（アナログ式
接点式熱感知器が存在しないため）

・煙感知器以外の作動原理を有する感知器として熱感知器及び炎感知器等があるが放射線の影響を受けにくいものは非アナログ式の接点式熱感知器しかない

熱感知器は作動温度が周囲温度より高い温度のものを選定

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における火災感知設備の基本設置方針
設置対象区域
又は区画

具体的
区域

-8 条-別添 1-資料 5-添付 2-4-

非常用ディ
ーゼル発電
機燃料移送
ポンプ区域

周囲の環境条件と感知器の選定方針

・非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ
は屋外であるため，区域全体の火災を感知する必要があるが，火災による煙が周囲に拡散し煙感知器による火災感知は困難・区域全体の火災を感知するために，アナログ式の熱感知カメラ及び非アナログ式の炎感知器を設置

種類

アナログ式／
非アナログ式非アナログ式
火災感知器の特徴
及び優位点

設置環境を踏まえた
火災感知器の誤作動防止対策－

・降水等の浸入を考慮して，屋外仕様等の火災感知器を選定することで，火災感知器の故障を防止
・熱サーモグラフィ機能等による目視確認により誤判断防止が
可能

⑧
屋外仕様
熱感知
カメラ
(赤外線)

アナログ式*1

⑦
屋外仕様
炎感知器
（赤外線）

・炎感知器は炎から放出される熱 ・降水等の浸入を考慮して，屋外エネルギーの特有の波長成分
仕様等の火災感知器を選定す
非アナログ式とちらつきを赤外線により検ることで，火災感知器の故障を（アナログ式
出防止炎感知器が存・非アナログ式の火災感知器であ ・太陽光の波長を識別できる感知
在しないため）るが，火災の感知に時間遅れが器を採用することに加え，遮光なく，火災の早期感知が可能板を設置して誤作動を防止

⑥
防爆型
熱感知器

非アナログ式・引火性又は発火性の雰囲気を形（アナログ式成するおそれがあるため，感知
防爆型熱感知器作動時の爆発を考慮した防器が存在しな
爆型の火災感知器を選定
いため）

⑦
屋外仕様
炎感知器
(赤外線)

・炎感知器は炎から放出される熱 ・降水等の浸入を考慮して，屋外エネルギーの特有の波長成分
仕様等の火災感知器を選定す
非アナログ式とちらつきを赤外線により検ることで，火災感知器の故障を（アナログ式
出防止炎感知器が存・非アナログ式の火災感知器であ ・太陽光の波長を識別できる感知
在しないため）るが，火災の感知に時間遅れが器を採用することに加え，遮光なく，火災の早期感知が可能板を設置して誤作動を防止

屋外区域

非常用ディ
ーゼル発電
機軽油タン
ク区域*3

・非常用ディーゼル発電機軽油タンクは屋外であるため，区域全体の火災を感知す
る必要があるが，火災による煙が周囲に拡散し煙感知器による火災感知は困難
・軽油タンクの可燃物はタンク内の軽油であること，タンク内は引火性又は発火性の雰囲気を形成するおそれがあることから，タンク内の火災を感知する熱感知器（防爆型）を設置
・上記の熱感知器と異なる種類の感知器として，軽油タンク区域全体の火災を感知
する炎感知器を設置
・炎感知器は非アナログ式であるが，炎が発する赤外線を感知するため，炎が生じた時点で感知することができ，火災の早期感知に優位性がある

・軽油タンク最高使用温度（約66℃）を考慮した温度を設定温度（約 80℃）とすることで誤作動を防止

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における火災感知設備の基本設置方針
設置対象区域又は区画

引火性又は発火性の雰囲気を形成するおそれがある場
所

具体的
区域

蓄電池室

周囲の環境条件と感知器の選定方針

・充電時に水素ガス発生のおそれがある蓄
電池室は，引火性又は発火性の雰囲気を形成するおそれがあるため，防爆型の煙感知器及び熱感知器を設置

種類

②
防爆型
煙感知器

-8 条-別添 1-資料 5-添付 2-5-

⑥
防爆型
熱感知器

高湿度環境のケーブルトレンチ

非常用ディ
ーゼル発電
機燃料移送
系ケーブル
トレンチ

・非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケー
ブルトレンチは，ハッチからの降水の浸入によって高湿度環境になりやすく，一般的な煙感知器では故障する可能性がある
・防湿対策を施した煙吸引式検出設備及び湿気の影響を受けにくくケーブル周囲の温度上昇を測定可能な光ファイバケーブ
ル式熱感知器を設置

アナログ式／
非アナログ式非アナログ式
火災感知器の特徴
及び優位点

設置環境を踏まえた
火災感知器の誤作動防止対策

非アナログ式・蓄電池室は誤作動を誘発する蒸（アナログ式気等が発生する設備がない
防爆型煙感知・換気空調設備により安定した室器が存在しな
内環境を維持していることか・引火性又は発火性の雰囲気を形いため）ら，誤作動する可能性が低い
成するおそれがあるため，感知器作動時の爆発を考慮した防爆型の火災感知器を選定
非アナログ式（アナログ式
防爆型熱感知器が存在しないため）

・熱感知器は作動温度が周囲温度より高い温度のものを選定

③
煙吸引式
検出設備

アナログ式*1

－

－

⑨
光ファイバ
ケーブル式
熱感知器

アナログ式*1－－*1：ここでいう「アナログ式」は，平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視し，かつ，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することができる機能を持つものと定義する。
*2：原子炉格納容器に設置する火災感知器は，運転中は信号を除外する設定とし，プラント停止後に取替えを行う。
*3：非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域は屋外であるが，タンク内に軽油を内包していることから，火災感知器は屋外仕様炎感知器（赤外線）と，タンク内への熱感知器（防爆型）を設置。

◯火災感知設備の型式ごとの原理と特徴
型式

原理 と特徴適用箇所

・感知器 内に煙 が取り 込まれると ，発光素 子の光が煙によって散 乱し，受 光素子に光 が当たるこ とで煙を
感知する。
①
煙感知器

・炎 が生じる前の発 煙段階 からの煙の 早期感知が可能である。

・小空間 （室内 ）不適な場 所常的に発生する場

20m 以下75 ㎡又は 150 ㎡あ たり１個・大空間 （通路 等）

・ガス，蒸気等が日【適応高 さの例】【設置範 囲の例】 ※ １

適切な箇 所所
・・湿気 が多い 場所

アナログ 式／非 アナ ログ 式

放射線の 影響概要 図

アナ ログ式・検知素 子か ら出力 され る信感 知器 内部 に号は連続 的であ り，この信半 導体 基板 を号を連続的に処理するこ使 用し てい るとが可能な制御器等があこ とか ら放 射る。

線 によ り故 障・受 信機 では平 常時 の状態を監視し，急激 な煙濃 度上 昇の 可能 性が ある。

の把握が 可能で ある 。
図：煙感 知 器の 原理-8 条-別添 1-資料 5-添付 2-6-・感知器 内に煙 が取り 込まれると ，発光素 子の光が煙によって散 乱し，受 光素子に光 が当たるこ とで煙を
感知する。
③

②
防爆 型
煙感知器

・炎 が生じる前の発 煙段階 からの煙の 早期感知が可能である。
・全 閉構造であり可 燃性ガ ス又は引火 性の蒸気が感知
器内部に進 入して爆発を生じた場合に，当該感知器
が爆発圧力 に耐え，かつ，爆発 による火炎 が当該火
災感知器の 外部のガス又は蒸気に点火しない 。

適切な箇 所・引火性又は発火性の雰囲気を形成するおそれがある場
所（蓄電 池室等 ）不適な場 所・ガス，蒸気等が日常的に発生する場
所・湿気が 多い場 所

図： 煙感知 器の 外 形

非アナロ グ式
・検知素 子か ら出力 され る信感 知器 内部 に号は連続 的であ るが ，防爆

半 導体 基板 を型におい ては，この 信号を使 用し てい る

連続的に処理することがこ とか ら放 射

可能なシステムが開発さ

線 によ り故 障

れていな い。

の 可能 性が あ・受 信機 では火 災発 生信号のる。

み表示可 能であ る。
図：煙感 知 器の 原理

保護 カバ ーを 設 置した耐 圧 防 爆構 造と な って いる
図：防爆 型 煙感 知器 の外 形

検知ユニットアナログ 式・感 知対象区域の煙 をファンに よって 吸引して感知 器
内に取り込むと ，感知器内の発光素子の光 が煙によって散乱し ，受光素子に光が当 たることで 煙を感知
③
煙吸引式
検出設備

する。
・炎 が生じる前の発 煙段階 からの煙の 早期感知 が可 能である。
・吸引 口にフィルタ（多 孔質金属体）を設置すること
によって高 湿度環境に適用可能である。
・検 出部位を監視対 象区域 外に 配置することが可能 であり高放射 線量区域 に適 用可能であ る。

・一般的 なア ナログ 式検 知素
適切な箇 所・高湿度区 域
（トレン チ）・高線量区 域
（検出器部位を当該区域外に配置）子及び制御器等を組み合わせて構 成して いる 。
・検知素 子か ら出力 され る信
号は連続 的であ り，この信号を連続的に処理することが可能な制御器等がある。
・受信機 では 平常時 の状 態を監視し，急激 な煙濃 度上 昇の把 握が可 能である。

感 知器 内部 に
半 導体 基板 を使 用し てい る

排気が ，検 出部 位

ファン
ユニット

を 監視 対象 区
域外 に配 置 す
高線量エリアる こと が可 能
で あり 高放 射

吸気

煙吸引式感知装置（検知器を内蔵）線 量区 域に 適用可能である。

※フ ィル タ（多 孔質 金属 体 ）を 設置 し た 検知ユニ ッ トは ，
高温高湿度 環境 下（温度 55℃ ，湿 度 95％ ）でも機 能 維持することを 環境 試験にて 確 認してい る 。
図： トレ ン チ内 への適用

図： 高線 量区 域へ の 適用

型式

原理 と特徴適用箇所

アナログ 式／非 アナ ログ 式

放射線の 影響概要 図

アナログ 式・温 度検知素子によ り感知 器周辺の雰 囲気温度を検知

・検知素 子か ら出力 され る信感 知器 内部 に・小空間 （室内 ）号は連続 的であ り，この信半 導体 基板 を・炎が生じ，温 度上昇した 場合に火災として感知する。

不適な場 所号を連続的に処理するこ使 用し てい る【適応高さ の例】

・火災源からの距離とが可能な制御器等があこ とか ら放 射る。

線 によ り故 障

する。
④
熱感知器

8m 以下
【設置範 囲の例】 ※ １
15 ㎡～70 ㎡あ たり１個

適切な箇 所が離れており，温度上昇が遅いと考えられる 場合

・受 信機 では平 常時 の状態を監視し，急激 な温度 上昇 のの 可能 性が ある。
図： 熱感 知 器の原理把握が可 能であ る。

-8 条-別添 1-資料 5-添付 2-7-

適切な箇 所⑤
熱感知器（接点式 ）

・金属 の熱膨張を利用し接点 を形成し，炎が 生じ ，温度上昇した場合に接点が閉じることで火災として感知する。
・炎が生じ，温 度上昇した 場合に火災として感知する。

・高線量区 域
不適な場 所・火災源からの距離が離れており，温度上昇が遅いと考えられる 場合

非アナロ グ式・感知器 から 出力さ れる 信号
は接点のオンオフのみである。
・受 信機 では火 災発 生信号のみ表示可 能であ る。

図 ：熱感 知器 の外 形

感 知器 内部 に
半 導体 基板 を使 用せ ず， 接点 方式 であ る
こ とか ら放 射線 の影 響を 受
けにくい 。

図：熱感 知 器（ 接点 式）の 原理
図：熱感 知器（ 接点 式） の 外形

適切な箇 所

⑥
防爆 型
熱感知器

・金属 の熱膨張を利用し接点 を形成し，炎が 生じ ，温・引火性又は発火性度上昇した場合に接点が閉じることで火災としての雰囲気を形成す感知する。

るおそれがある場・炎が生じ，温 度上昇した 場合に火災として感知する。
・全 閉構造であり可 燃性ガ ス又は引火 性の蒸気が感知

所（蓄電 池室等 ）不適な場 所

器内部に進 入して爆発を生じた場合に，当該感知器

・火災源からの距離

が爆発圧力 に耐え，かつ，爆発 による火炎 が当該火が離れており，温災感知器の 外部のガス又は蒸気に点火しない 。

度上昇が遅いと考えられる 場合

非アナロ グ式・感知器 から 出力さ れる 信号

感 知器 内部 には接点のオンオフのみで半 導体 基板 をある。

使 用せ ず， 接・受 信機 では火 災発 生信号のみ表示可 能であ る。

点 方式 であ る
こ とか ら放 射

・な お，温度検 知素 子により線 の影 響を 受感知する防爆型の感知器

けにくい 。

は開発さ れてい ない 。

図： 熱感 知 器（ 接点 式）の 原理

保 護 カバ ーを 設置 した耐 圧防 爆構 造と なって いる
図：防爆 型 熱感 知器 の外 形

型式

原理 と特徴適用箇所

アナログ 式／非 アナ ログ 式

放射線の 影響

概要 図

現場への設置状況
非アナロ グ式・偏 光フィルタ及び 受光素 子により炎 特有の波長の赤
⑦
屋外仕様
炎感知器
（赤外線 ）

外線及びち らつきを検知する。
・炎 が生じた時点で 感知す ることから 早期の火災感知が可能であ る。
・防塵 ，防水構造 のハウジン グを有して おり，屋 外でも使用可能 である。

・検知素 子か ら出力 され る信感 知器 内部 に

適切な場所

号は連続 的であ るが ，炎感

半 導体 基板 を・大空間（ 屋外）

知器にお いては ，こ の信号

使 用し てい る

不適切な 場所

を連続的に処理すること

こ とか ら放 射・構築物等が多い場が可能なシステムが開発

線 によ り故 障

されてい ない。

の 可能 性が あ

所・受 信機 では火 災発 生信号のる。

屋外仕様熱感知カメラ（遮光カバー付）
受光素子
偏光フィルタ屋外仕様炎感知器（遮光カバー付）
赤外線

図：炎感知 器の 原理

み表示可 能であ る。

図 ：屋外 仕様 炎感 知器の 概要-8 条-別添 1-資料 5-添付 2-8-

アナログ 式・赤外 線に よって対 象箇所 が発する熱 エネルギーをと・熱感知 カメ ラから 出力 されらえ温度を 監視する。

る信号は 連続的 であ り，受感 知器 内部 に適切な場 所信機ではサーモグラフィ

半 導体 基板 をは変更可）を超える と，受信機は火災と感知し てア・大空間（ 屋外）映像により平常時の状態

使 用し てい る

ラームを吹 鳴する。

不適切な 場所を監視し ，急 激な温 度上昇

こ とか ら放 射・構築物等が多い場の把握が可能である。な線 によ り故 障

所

お，受信 機は 熱感知 カメ ラの 可能 性が あからの信号が設定値を超る。

⑧

・熱感 知カメラからの信号が 設定温度（80℃：設定値

屋外仕様
熱感知カ
メラ
（赤外線 ）

・熱 サーモグラフィ 機能等 による火源 の特定が可能である。
・防塵 ，防水構造 のハウジン グを有して おり，屋 外でも使用可能 である。

えると火災と感知してアラームを 吹鳴す る。

現場への設置状況
屋外仕様熱感知カメラ（遮光カバー付）

屋外仕様炎感知器（遮光カバー付）
558(w)×506(h)×420(d)図： サーモ グラ フィ によ る温度 監視 ／火 災感 知

図 ： 屋外 仕様 熱 感 知カ メラの 概要

型式

原理 と特徴・光ファ イバセ ンサに パルス光を入射すると ，その光は光ファイバセンサ中で散乱を生じながら進行す⑨る。その散 乱光の一つであるラマン散乱光には温度

光ファイ依存性があ り，これを検知する ことにより 温度を監

バケーブ

視する。

ル式熱感

・光ファ イバセ ンサに パルス光を入射してか ら，発生知器

した後方ラマン散乱光が入射端に戻ってくるまでの往復時間 を測定することで，散乱光が発生した位置（火災源 ）を検知可能である。

適用箇所

適切な場 所・火災源 の近傍（火災源 直上）
不適な場 所・火災源からの距離が離れており，温度上昇が遅いと考えられる 場所

アナログ 式／非 アナ ログ 式

放射線の 影響概要 図

アナログ 式・光ファ イバ センサ から の信号は連続 的であ り，この信感 知部 （光 フ

号を連続的に処理するこァイバセンとが可能な制御器等があサ） は放 射 線る。

の 影響 を受 け

・受 信機 では平 常時 の状態をにくい。

監視し，急激 な温度 上昇 の把握が可 能であ る。

-8 条-別添 1-資料 5-添付 2-9-

図： 光フ ァ イバ ケーブル 式 熱感知器 の 概 要

高感度感知器

従来品

・感知器 内に煙 が取り 込まれると ，発光素 子の光が煙によって散 乱し，受 光素子に光 が当たるこ とで煙を感知する。
・炎 が生じる前の発 煙段階 からの煙の 早期感知が可 能⑩である。
・従来品 の煙感 知器よ りも高感度であり，小型である

高感度煙
検出設備

ことから制 御盤内等への設置に適する。
【感度】
下記感度 仕様の製品があ り，設置 環境に応じて適切 なものを選択可能である。
・0.1～0.5%
・3～10%※1：消 防法 施行規 則第 23 条で 定める 設置範囲に よる

適切な場 所

非アナロ グ式

・小空間（制 御盤 内） ・感知器 から 出力さ れる 信号
不適な場 所は接点のオンオフのみであ

・大 空間

る。

・塵埃が多 い場 所

・受 信機 では火 災発 生信号のみ表示可 能であ る。

感 知器 内部 に
半 導体 基板 を使 用し てい る
こ とか ら放 射線 によ り故 障の 可能 性が ある。
図：高感度 煙感知器 の原 理

図：高感 度 煙 感知器の 外 形

別紙１

光ファイバケーブル式熱感知器の仕様及び作動原理について
1．はじめに
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブ
ルトレンチにおいては，周囲の環境条件等を考慮し，火災を早期に感知するために光ファイバケーブル式熱感知器を設置する。光ファイバケーブル式熱感知器の仕様及び作動原理を以下に示す。
2．仕様
仕様

概要図

光 フ ァ イ バ ・外被材料：SUS316L
ケーブル（被覆：FRPE（難燃架橋ポリエチレン））・外径：2.0mm（被覆：3.0mm）
・光ファイバ芯線数：1 芯・光ファイバ材質：石英
・適用温度範囲：-20～150℃
光 フ ァ イ バ ・光ファイバ敷設方向に対して 2m 以下の
温 度 監 視 装 分解能
置・温度表示範囲：-200.0℃～320.0℃
・非常用電源から給電し，無停電電源装
置も設置
監視状況

・ケーブル敷設区域ごとに 0.1℃刻みで温度を表示
・温度測定値が設定値（60.0℃）を超えた場合に警報を発報

光 フ ァ イ バ ・監視対象物近傍の上部等にセンサ用光ケ ー ブ ル 設 ファイバケーブルを敷設し，火災の早期置状況感知を図る。

- 8 条-別添 1-資料 5-添付 2-10 -FRPE（難燃架橋
ポリエチレン）
SUS316L

光ファイバ芯線
2.0mm
3.0mm

温度監視装置3．温度測定及び位置特定の原理（1）温度測定の原理
入射光は，光ファイバケーブル内の分子によって散乱され，一部の散乱光は波長（周波数）がシフトする。このうちラマン散乱光と呼ばれる散乱光は温度依存性を有している。
したがって，ラマン散乱光の強度を測定することにより，光ファイバケーブルの温度を測定することができる。（第１図）

第１図

温度測定の原理- 8 条-別添 1-資料 5-添付 2-11 -（2）位置特定の原理
光ファイバケーブル内にパルス光を入射してから，ラマン散乱光が入射端に戻ってくるまでの往復時間を測定することで，散乱光が発生した地点を特定することができる。（第２図）

第２図

位置特定の原理（1）

入射光（パルス光）の往復時間（入射～受光）を測定することにより，入射点からの距離を特定できる。（第３図）

第３図

位置特定の原理（2）- 8 条-別添 1-資料 5-添付 2-12 -添付資料３

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における高感度煙検出設備の特徴等について

添付資料３

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における高感度煙検出設備の特徴等について
1．はじめに
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において中央制御室制御盤内に設置する高感度煙検出設備の特徴等を示す。
2．高感度煙検出設備の特徴
中央制御室制御盤内

煙感知器（感度：煙濃度 0.1～5％）複 数 の 区 分 の 安 全 系 機 能 を 盤内のケーブル延焼火災の初期段階を検知するため，制御装置や※1
有 す る 制 御 盤 内 で の ケ ー ブ 電源盤用に開発された，小型の高感度煙検出設備を設置
ル延焼火災に対する早期消
火活動を行うことを考慮※1 動作感度を一般エリアの煙濃度 10％に対し煙濃度 0.1～5％と設定する
ことにより，高感度感知を可能としている。
なお，動作感度は，誤作動の可能性を考慮し，盤内の設置環境に応じて適切に設定する。

煙の動線構造を垂直にし，電子部品の発
熱 に よ る 気流 の 煙突 効 果 を促 す こ とにより，異常時に生じた煙をより早く確実
に捉える。

第1図

高感度煙検出設備

高感度煙
検出設備

従来品

第２図

概要図

高感度煙検出設備と従来品の比較

なお，操作員の目前の制御盤は，盤面にガラリがあるため，煙発生等の火災を操作員が早期に発見できることから設置しない。

- 8 条-別添 1-資料 5-添付 3-1 -3．模擬盤による感知性能の確認試験
中央制御室制御盤内に設置する高感度の煙感知器について，模擬盤を用いて感知性能確認試験を実施した。模擬盤（高さ約 2m，床面積約 0.3m2 の）の天井部に高感度の煙感知器 A（設定）と，これと感度の相違する感知器 B を相互が干渉せず，かつ同じ条件で煙を感知できるよう設置し，盤内床面に敷設したケーブルに過電流を印加し，その際に発生する煙を感知するまでの時間を確認した。
試験の結果，制御盤内で発生する火災に対して，高感度の煙感知器 A の方が感知器
B よりも相対的に早期に煙濃度の上昇をとらえられることを確認した。

感知器A

第３図

第４図

感知器B

模擬盤天井面への感知器設置状況

高感度の煙感知器に関する性能確認結果- 8 条-別添 1-資料 5-添付 3-2 -添付資料４

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における火災感知器の配置を明示した図面

柏崎刈羽原子力発電所

６号炉- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-1 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-2 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-3 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-4 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-5 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-6 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-7 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-8 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-9 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-10 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-11 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-12 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-13 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-14 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-15 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-16 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-17 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-18 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-19 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-20 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-21 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-22 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-23 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-24 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-25 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-26 -柏崎刈羽原子力発電所

７号炉- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-27 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-28 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-29 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-30 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-31 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-32 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-33 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-34 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-35 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-36 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-37 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-38 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-39 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-40 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-41 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-42 -- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-43 -別紙 1

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における火災感知器及び消火設備の部屋別設置状況について
柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉
※1 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な機器・放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する機器・重大事故等対処設備のうち，火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策が必要な機器であり，耐震 S クラス又は Ss 機能維持設計
火災区域
又は火災
区画番号

火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※ 1

R-1-1

RHR(A)ﾎﾟﾝﾌﾟ･熱交換器室

有

R-1-2

RHR(B)ﾎﾟﾝﾌﾟ･熱交換器室

有

R-1-3

RHR(C)ﾎﾟﾝﾌﾟ･熱交換器室

有

R-1-4

RCIC ﾎﾟﾝﾌﾟ･蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ室

有

R-1-5

HPCF(B)ﾎﾟﾝﾌﾟ室

有

R-1-6

HPCF(C)ﾎﾟﾝﾌﾟ室

有

R-1-7

R/B B3F 通路

有

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備

煙感知器
熱感知器

消火器
又は
局所放出ガ
ス消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

自動

C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

手動（消
火器）
手動又は
自動（局
所放出ガ
ス消火設
備）

固縛（消火器）C（Ss 機能維持）（局所放出ガス
消火設備）

R-1-8

北西階段室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）

R-1-9

北西 EV

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-1-10HCW(D)ｻﾝﾌﾟ,LCW(A)ｻﾝﾌﾟ
室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-1-11HCU 室(西)

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備

自動

C(Ss 機能維持）

R-1-12

炉心流量(DIV-Ⅰ)計装ﾗｯ
ｸ,ｽｸﾗﾑ地震計(Ⅰ)室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-1-13CUW 逆洗水移送ﾎﾟﾝﾌﾟ配管
室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-44 -備考

不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない

火災区域
又は火災
区画番号

火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※ 1

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

R-1-14

炉心流量(DIV-Ⅳ)計装ﾗｯ
ｸ,ｽｸﾗﾑ地震計(Ⅳ)室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-1-15CUW 逆洗水移送ﾎﾟﾝﾌﾟ室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-1-16CUW ﾎﾟﾝﾌﾟ室(A),(B)

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-1-17CUW 逆洗水受ﾀﾝｸ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-1-18

RHR･SPCU ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｯｸ
室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-1-19SPCU ﾎﾟﾝﾌﾟ,CUW 系非再生
熱交換器漏洩試験用ﾗｯｸ
室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-1-20

南西階段室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-1-21

CUW 非再生熱交換器室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-1-22

南東階段室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-1-23

南東 EV

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-1-24HCW(E)ｻﾝﾌﾟ室 LCW(B)ｻﾝ
ﾌﾟ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-1-25

HCU 室(東)

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備

自動

C(Ss 機能維持）

R-1-26

炉心流量(DIV-Ⅱ)計装ﾗｯ
ｸ,ｽｸﾗﾑ地震計(Ⅱ)室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-45 -手動

固縛（消火器）

備考

不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない

火災区域
又は火災
区画番号

火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※ 1R-1-27

炉心流量(DIV-Ⅲ)計装ﾗｯ
ｸ,ｽｸﾗﾑ地震計(Ⅲ),CRD ﾏｽ
ﾀｰｺﾝﾄﾛｰﾙ室

有

R-1-28

R/B〜T/B 間配管室(1)(B3F〜MB2F)

有

R-1-29ﾊﾟｲﾌﾟｽﾍﾟｰｽ有R-1-30

R/B〜T/B 間配管室(3)(B3F〜B2F)

有火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

煙感知器
熱感知器

消火器

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備

消火設備の
耐震クラス

備考

手動

固縛（消火器）

不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない自動C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

消火方法

R-1-31CUW 逆洗水移送ﾎﾟﾝﾌﾟ室上
部配管室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-1-32

CUW 非再生熱交換器用
弁･配管室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-1-33ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-1-34

LCW ｻﾝﾌﾟｸｰﾗ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-1-35

ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-1-36

ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

消火器
又は
局所放出ガ
ス消火設備

手動（消
火器）
手動又は
自動（局
所放出ガ
ス消火設
備）

固縛（消火器）C（Ss 機能維持）（局所放出ガス
消火設備）

R-2-1

R/B B2F 通路

有

煙感知器
熱感知器

R-2-2

RHR(A)弁室(B2F)

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-2-3

RHR(C)弁室(B2F)

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）

R-2-4

真空清掃設備室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備

自動

C(Ss 機能維持）

R-2-5

配管室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-2-6

所員用ｴｱﾛｯｸ室/TIP ﾊﾞﾙﾌﾞ
ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-46 -手動

固縛（消火器）

不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない

火災区域
又は火災
区画番号

R-2-7

火災区域又は
火災区画名称SPCU 配管室

火災防護対策が必要な機器の有無 ※ 1

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-2-8

FPC 保持ﾎﾟﾝﾌﾟ室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-2-9

CUW 保持ﾎﾟﾝﾌﾟ室

有

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-2-10CUW 再生熱交換器･弁室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-2-11

RHR(B)弁室(B2F)

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-2-12

RIP･CRD 取扱装置制御室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備

自動

C(Ss 機能維持）

R-2-13

機器搬入用ﾊｯﾁ室

有R-2-14

RIP･CRD 補修室/ｹｰﾌﾞﾙ室有

R-2-15

CRD ﾓｰﾀ試験室

有R-2-17

ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽR-2-18TIP 駆動装置室

R-2-19TIP 遮蔽容器室

R-2-20R-2-21

TIP 駆動装置現場制御盤
室
ｴﾚﾍﾞｰﾀ前室(R/B MB2F 北
西)

-

消火器

手動

固縛（消火器）

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備

自動

C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

無

-

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備

自動

C(Ss 機能維持）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

煙感知器
熱感知器

消火器
又は
局所放出ガ
ス消火設備

手動（消
火器）
手動又は
自動（局
所放出ガ
ス消火設
備）

固縛（消火器）C（Ss 機能維持）（局所放出ガス
消火設備）

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備

自動

C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

R-3-1

R/B B1F 通路

有

R-3-2

A 系非常用電気品室

有

R-3-3

B 系非常用電気品室

有

R-3-4

C 系非常用電気品室

有

R-3-5

NSD ｻﾝﾌﾟ(A)室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-3-6

RIP-ASD(A)(B)(E)(F)(H)室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備

自動

C(Ss 機能維持）- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-47 -備考

不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならないラッピング対象となることから感知消火対象外とする

不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない内部に発火源が無く、通常コ
ンクリートハッチにて閉鎖されている。開放時は通路の感知器にて感
知可能

火災区域
又は火災
区画番号

火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※ 1

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

R-3-7

RHR(C)配管室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-3-8

原子炉系(DIV-Ⅲ)計装ﾗｯｸ
室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-3-9

原子炉系(DIV-Ⅰ)計装ﾗｯｸ
室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-3-10ｴﾚﾍﾞｰﾀ室(R/B 北)

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-3-11

階段室(R/B 北)

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-3-12

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝﾁｪﾝﾊﾞ室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-3-13中央制御室外原子炉停止
装置盤室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備

自動

C(Ss 機能維持）

R-3-14FPC F/D ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｯｸ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-3-15原子炉系(DIV-Ⅳ)計装ﾗｯｸ
室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-3-16原子炉系(DIV-Ⅱ)計装ﾗｯｸ
室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-3-17

ｴﾚﾍﾞｰﾀ室(R/B 南)

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-48 -備考

不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない

火災区域
又は火災
区画番号

火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※ 1R-3-18

階段室(R/B 南)有

R-3-19NSD ｻﾝﾌﾟ(B)室無
有

R-3-20

RIP-ASD(C)(D)(G)(J)(K)室

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

煙感知器
熱感知器

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

備考

不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない消火器

手動

固縛（消火器）

-

消火器

手動

固縛（消火器）

煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備

自動

C(Ss 機能維持）

R-3-22

AC ﾍﾟﾈ,RHR 配管･弁室(MB1F)

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-3-23

原子炉水ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｯｸ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

煙感知器
熱感知器

消火器
又は
局所放出ガ
ス消火設備

手動（消
火器）
手動又は
自動（局
所放出ガ
ス消火設
備）

固縛（消火器）C（Ss 機能維持）（局所放出ガス
消火設備）

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

二酸化炭素
消火設備
二酸化炭素
消火設備
二酸化炭素
消火設備

自動

C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

R-4-1

R/B 1F 通路

有

R-4-2

D/G(A)室有

R-4-3

D/G(B)室有

R-4-4

D/G(C)室有

R-4-5

ｴｱﾛｯｸ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

R-4-6

配管室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-4-7

DG(A)室前室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-4-8

RCW･AC･電気ﾍﾟﾈ室(1F 北
西)

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備

自動

C(Ss 機能維持）

R-4-9

RHR(A)弁室(1F)

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-4-10

R/B 1F 非管理区域入口室
(北)

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備

自動

C(Ss 機能維持）

R-4-11

RHR(C)弁室(1F)

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-4-12

DG(C)室前室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-4-13

配管ﾍﾟﾈ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-49 -不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない可燃物がほとんどないため
消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない

火災区域
又は火災
区画番号

火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※ 1

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

R-4-14

ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ(R/B 北東)

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-4-15

ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ(R/B 北東)

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-4-16

除染ﾊﾟﾝ室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-4-17

大物搬出入口

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-4-18

FCS ｴｱﾛｯｸ室

無

手動

固縛（消火器）

自動C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

-

消火器

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備

R-4-19電気ﾍﾟﾈ室（1F 東）有

R-4-20

FCS 再結合装置室

有R-4-21

ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ(R/B 東)

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-4-22

ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ(R/B 東)

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-4-23

DG(B)室前室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-4-24

RHR(B)弁室(1F)

有R-4-25

R/B 1F 非管理区域入口室(南)有R-4-26

SLC・電気ﾍﾟﾈ室(1F 南)有

R-4-27CUW/FPC ろ過脱塩器ﾊｯﾁ
室

無

煙感知器
熱感知器

消火器

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備

-

消火器

手動

固縛（消火器）

自動C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

手動

固縛（消火器）R-4-28CUW ﾌﾟﾘｺｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ･ﾀﾝｸ室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-4-29ｴｱﾛｯｸ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-4-30

事故後ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ操作盤室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-4-31

管理区域連絡通路(1F 南
西)

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-4-32

SGTS ﾓﾆﾀ室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-4-33

配管室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-4-34MS ﾄﾝﾈﾙ室

有

煙吸引式
検出設備
熱感知器

消火器

- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-50 -手動

固縛（消火器）

備考

不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない

火災区域
又は火災
区画番号

火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※ 1

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

R-4-35

CUW 弁室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-4-36MS ﾄﾝﾈﾙ室西側室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

煙感知器
熱感知器

消火器
又は
局所放出ガ
ス消火設備

手動（消
火器）
手動又は
自動（局
所放出ガ
ス消火設
備）

固縛（消火器）C（Ss 機能維持）（局所放出ガス
消火設備）

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備

自動

C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-5-1

R/B 2F 通路

有

R-5-2

MSIV 搬出入用機器ﾊｯﾁ室

有

R-5-3

IA･HPIN ﾍﾟﾈ室

有

R-5-4

DG(A)非常用排気ﾙｰﾊﾞ室

無

R-5-5

DG(A)非常用送風機室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-5-6

ｸﾘｰﾝｱｸｾｽ通路

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-5-7

DG(A)制御盤室

有C(Ss 機能維持）

DG(C)制御盤室

有自動C(Ss 機能維持）

R-5-9

電気ﾍﾟﾈ室(2F 北)

有

全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備

自動

R-5-8

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

自動

C(Ss 機能維持）

R-5-10

格納容器機器搬出入用ﾊｯ
ﾁ室

有

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-5-11

DG(C)非常用送風機室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-5-12

DG(C)非常用排気ﾙｰﾊﾞ室

有

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-5-13

ﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-5-14

FPC 熱交換器室/FPC 弁
室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-5-15

西側通路

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-51 -備考

不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない内部に発火源が無く、通常コ
ンクリートハッチにて閉鎖されている。開放時は通路の感知器にて感
知可能
不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に発火源がない

不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない

火災区域
又は火災
区画番号

火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※ 1

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

備考

不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならないR-5-16

FPC ﾎﾟﾝﾌﾟ室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-5-17

電気ﾍﾟﾈ室(2F 南)

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備

自動

C(Ss 機能維持）

R-5-18

ASD 出力ﾄﾗﾝｽ(D)(J)室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備

自動

C(Ss 機能維持）

R-5-19DG(B)制御盤室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備

自動

C(Ss 機能維持）

R-5-20

格納容器所員用ｴｱﾛｯｸ室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-5-21

DG(B)非常用送風機室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-5-22

DG(B)非常用排気ﾙｰﾊﾞ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

固縛（消火器）C（Ss 機能維持）（局所放出ガス
消火設備）

C(Ss 機能維持）

R-6-1

R/B 3F 通路

有

煙感知器
熱感知器

消火器又は
局所放出ガ
ス消火設備

手動（消
火器）
手動又は
自動（局
所放出ガ
ス消火設
備）

R-6-2

DG(A)燃料ﾃﾞｨﾀﾝｸ室

有

煙感知器
熱感知器

二酸化炭素
消火設備

自動

R-6-3

DG 排気管(A)室

有

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-6-4

DG(A)非常用給気ｴｱﾌｨﾙﾀ
室

有

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-6-5

DG(A)非常用給気ﾙｰﾊﾞ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備

自動

C(Ss 機能維持）

R-6-6

DG(A)補機室- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-52 -不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない

部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に発火源がない
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に発火源が
ない

火災区域
又は火災
区画番号

火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※ 1

R-6-7

MSIV･SRV ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ室

有

R-6-8

ISI 検査室

無R-6-9

DG(C)補機室

有R-6-10

ASD 出力ﾄﾗﾝｽ(A)(F)室有

R-6-11

DG(B)燃料ﾃﾞｨﾀﾝｸ室有

R-6-12

DG 排気管(B)室

無R-6-13

DG(B)非常用給気ｴｱﾌｨﾙﾀ
室有

R-6-14

DG(B)非常用給気ﾙｰﾊﾞ室

無有R-6-15

DG(C)燃料ﾃﾞｨﾀﾝｸ室

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

煙感知器
熱感知器

消火設備

消火設備の
耐震クラス

備考

不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない消火器

手動

固縛（消火器）

手動

固縛（消火器）

自動C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

手動

固縛（消火器）

-

消火器

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備
二酸化炭素
消火設備

-

消火器

-

消火方法

消火器

手動

固縛（消火器）

-

消火器

手動

固縛（消火器）

煙感知器
熱感知器

二酸化炭素
消火設備

自動

C(Ss 機能維持）

R-6-16

DG 排気管(C)室(3F)

有

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-6-17

DG(C)非常用給気ｴｱﾌｨﾙﾀ
室

有

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-6-18

DG(C)非常用給気ﾙｰﾊﾞ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-6-19南北連絡通路階段室(北)

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-6-20ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-6-21

南北連絡通路

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-6-22

CAMS(B)室有

R-6-23

DG(B)補機室

有R-6-24

SGTS 室有

R-6-25

ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ

無

煙感知器
熱感知器

消火器

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備

-

消火器

- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-53 -手動

固縛（消火器）

自動C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

手動

固縛（消火器）部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に発火源がない

部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に発火源がない
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に発火源がない

不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない

火災区域
又は火災
区画番号

火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※ 1

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

R-6-26

ﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ(B)室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-7-1

DG(A)補機室

有

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-7-2

DG(A)/Z 給気ｴｱﾌｨﾙﾀ室

有

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-7-3

DG(A)/Z 冷却器ｺｲﾙ室

有

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-7-4

DG(A)/Z 送風機室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）

R-7-5

CAMS(A)室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-7-6

ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-7-7

ﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ(A)室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）

R-7-8

階段室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-7-9

北側 FMCRD 制御盤室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備

自動

C(Ss 機能維持）- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-54 -備考

不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に発火源がない
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に発火源がない
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に発火源がない
不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない

火災区域
又は火災
区画番号

火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※ 1

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

備考

不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならないR-7-10LDS ﾓﾆﾀ室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-7-11ISI 試験片室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-7-12

ｷｬｽｸ除染ﾋﾟｯﾄ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-7-13

DG(C)/Z 送風機室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-7-14

DG(C)/Z 冷却器ｺｲﾙ室

有

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-7-15

DG(C)/Z 給気ｴｱﾌｨﾙﾀ室

有

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-7-16

DG(C)/Z 給気ﾙｰﾊﾞ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-7-18南北連絡通路

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-7-19ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-7-20

DG(B)/Z 給気ﾙｰﾊﾞ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-7-21

DG(B)/Z 給気ｴｱﾌｨﾙﾀ室

有

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-7-22

DG(B)/Z 冷却器ｺｲﾙ室

有

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-7-23

DG(B)/Z 送風機室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備

自動

C(Ss 機能維持）

R-7-24

新燃料検査台ﾋﾟｯﾄ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

全域ガス消
火設備

自動

C(Ss 機能維持）

R-7-25

南側 FMCRD 制御盤室

有

煙感知器
熱感知器

R-7-26

配管室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-7-27MS ﾄﾝﾈﾙ室空調機室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備

自動

C(Ss 機能維持）

R-7-28

ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-8-1

R/B ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾛｱ

有

光電分離型
煙感知器
炎感知器

消火器

手動

固縛（消火器）- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-55 -不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に発火源がない
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に発火源がない

部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に発火源がない
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に発火源がない

他接続エリアに局所放出ガス消火設備設
置

火災区域
又は火災
区画番号

火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※ 1

R-8-2AA 系 HPIN 窒素ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞﾗｯ
ｸ･RCW(A)ｻｰｼﾞﾀﾝｸ室

有

R-8-2BAM バッテリー室

有

R-8-3

RCW(C)ｻｰｼﾞﾀﾝｸ室

有

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備

煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

自動

C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

R-8-4

DG 排気管(C)室(4F)

有

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-8-5

DG(C)/Z 排風機排気ﾙｰﾊﾞ
室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

R-8-6

連絡通路

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-8-7

RIP 点検室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備

自動

C(Ss 機能維持）

R-8-8

定検控室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

R-8-9

階段室前室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-8-10燃料取替機制御室空調機
室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-8-11

ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-8-12

ｴﾚﾍﾞｰﾀ機械室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-8-13

ｴﾚﾍﾞｰﾀ機械室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-8-14

ｷﾞｬﾗﾘｰ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-8-15

ｴｱﾛｯｸ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-8-16

ｷﾞｬﾗﾘｰ通路

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-8-17

ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-8-18

ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-8-19ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-8-20燃料取替機制御室/空調ﾀﾞ
ｸﾄ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-8-21

ｴﾚﾍﾞｰﾀ機械室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-8-22

ｴﾚﾍﾞｰﾀ機械室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-8-23B 系 HPIN 窒素ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞﾗｯ
ｸ･RCW(B)ｻｰｼﾞﾀﾝｸ室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備

自動

C(Ss 機能維持）

K6-PCV

格納容器

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-1

常用電気品室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-2

TCW ﾎﾟﾝﾌﾟ･熱交換器室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備

自動

C(Ss 機能維持）

T-1-3

ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-4

SD ｻﾝﾌﾟ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

T-1-5

階段室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-6

漏えい検知ﾋﾟｯﾄ(南側)

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-56 -備考

部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に発火源がない

換気により煙が充満せず消
火活動可能

火災区域
又は火災
区画番号

火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※ 1

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

T-1-7

RSW･TSW 取水ﾋﾟｯﾄ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-8

RSW･TSW 取水ﾋﾟｯﾄ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-9

RSW･TSW 取水ﾋﾟｯﾄ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-10電解鉄ｲｵﾝ供給装置室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-11

復水回収ﾀﾝｸ,VGL 復水器
室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-12CWP 取水ﾋﾟｯﾄ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-13

復水回収ﾀﾝｸ,VGL 復水器
室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-14CWP 取水ﾋﾟｯﾄ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-15

復水回収ﾀﾝｸ,VGL 復水器
室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-16CWP 取水ﾋﾟｯﾄ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-17

RSW 取水ﾋﾟｯﾄ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-18

RSW 取水ﾋﾟｯﾄ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-19

漏えい検知ﾋﾟｯﾄ(北側)

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-20C 系 RCW ﾎﾟﾝﾌﾟ･熱交換器
室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備

自動

C(Ss 機能維持）

T-1-21

階段室(北側)

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-22

T-1-23T-1-24T-1-50T-1-51

Hx/A 北側配管室(B2F～
MB2F)

Hx/A(C)非常用送風機ﾌｨﾙﾀ室
Hx/A(C)非常用送風機ﾌｨﾙ
ﾀ室
T/A B2F ｹｰﾌﾞﾙ(Ⅰ)(Ⅲ)･配管ﾄﾚﾝﾁ
T/A B2F ｹｰﾌﾞﾙ(Ⅱ)･配管ﾄ
ﾚﾝﾁ

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備

自動

C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

有有T-1-52低圧復水ﾎﾟﾝﾌﾟ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-53

TCW 配管室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-54

ﾄﾚｲｽﾍﾟｰｽ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-55

階段前室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-56制御用空気貯槽室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-57

CD 再循環ﾎﾟﾝﾌﾟ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-58

CF 逆洗水移送ﾎﾟﾝﾌﾟ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-59高圧ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-60

復水回収ﾎﾟﾝﾌﾟ･ﾀﾝｸ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-61

復水器室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-57 -備考

不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない

火災区域
又は火災
区画番号

火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※ 1

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

T-1-62T/A B2F 西側通路

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-63系統入り口弁及びﾄﾞﾚﾝﾎﾟｯﾄ
室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-64

ﾗｯｸ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-65

階段室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-66

ｴﾚﾍﾞｰﾀ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-67

隠ｲｵﾝ,陽ｲｵﾝ樹脂再生塔
室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-68低圧ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-69SD ｻﾝﾌﾟ(B)室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-70

HCW,LCW ｻﾝﾌﾟ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-71

CF 逆洗水受ﾀﾝｸ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-72

階段室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-73

階段室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-74

北側通路

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-75

階段室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-76

LCW,HCW ｻﾝﾌﾟ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-77

復水再回収ﾎﾟﾝﾌﾟ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-78VGL 復水器室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-79

階段室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1-80

階段前室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-2-1

A 系 RSW ﾎﾟﾝﾌﾟ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-2-2

B 系 RSW ﾎﾟﾝﾌﾟ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-2-3

C 系 RSW ﾎﾟﾝﾌﾟ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-2-4

TSW ﾎﾟﾝﾌﾟ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-2-5

TSW ﾎﾟﾝﾌﾟ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器T-2-6

漏えい検知ﾋﾟｯﾄ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-2-7

漏えい検知ﾋﾟｯﾄ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

T-2-8
T-2-9
T-2-10T-2-11
T-2-12T-2-13T-2-14

循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ(A)下部西側
室(MB2F)
循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ(B)下部西側
室(MB2F)
循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ(C)下部西側
室(MB2F)
循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ(A)下部東側
室(MB2F)
循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ(B)下部東側
室(MB2F)
循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ(C)下部東側
室(MB2F)
循環水配管ﾊｯﾁ室- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-58 -

備考

火災区域
又は火災
区画番号

T-2-15

火災区域又は
火災区画名称

ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ

火災防護対策が必要な機器の有無 ※ 1

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

全域ガス消
火設備

自動

C(Ss 機能維持）

T-2-16C 系非常用電気品室

有

煙感知器
熱感知器

T-2-50T/A MB2F 通路

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-2-51

IA･SA 圧縮機ﾕﾆｯﾄ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-2-52計装ﾗｯｸ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-2-53計装ﾗｯｸ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-2-54計装ﾗｯｸ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-2-55復水器真空ﾎﾟﾝﾌﾟ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-2-56

LPDP 弁室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-2-57

CF 弁室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-2-58計装ﾗｯｸ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-2-59計装ﾗｯｸ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-2-60

HPDP 弁室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-2-61

油受けﾀﾝｸ室、EHC 高圧制
御油圧ユニット室

無-

手動C(Ss 機能維持）

T-2-62EHC 冷却水回収タンク室

無

-

手動

C(Ss 機能維持）

T-2-63ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-2-64

ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-2-65

RFP ﾀｰﾋﾞﾝ主油ﾀﾝｸ(B)室

無

-

手動

C(Ss 機能維持）

T-2-66

油清浄機室

無

-

手動

C(Ss 機能維持）

T-2-67

RFP ﾀｰﾋﾞﾝ主油ﾀﾝｸ(A)室

無

-

手動

C(Ss 機能維持）

T-2-68

RFP ﾀｰﾋﾞﾝ主油ﾀﾝｸ(A)前室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-2-69階段室

無手動

固縛（消火器）

自動C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

T-3-1
T-3-2

A 系 RCW ﾎﾟﾝﾌﾟ･熱交換器
及び RSW ﾎﾟﾝﾌﾟ室
B 系 RCW ﾎﾟﾝﾌﾟ･熱交換器
及び RSW ﾎﾟﾝﾌﾟ室

有
有

二酸化炭素
消火設備
二酸化炭素
消火設備

二酸化炭素
消火設備
二酸化炭素
消火設備
二酸化炭素
消火設備

-

消火器

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備

T-3-3

C 系 RSW ﾎﾟﾝﾌﾟ室

有

T-3-4

TSW ﾎﾟﾝﾌﾟ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-3-5

循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ(A)室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-3-6

循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ(B)室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-3-7

循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ(C)室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-3-8

ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-3-9

ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-3-10B 系非常用電気品室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備

自動

C(Ss 機能維持）

T-3-11

配管室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-59 -

備考

火災区域
又は火災
区画番号

T-3-12
T-3-13

火災区域又は
火災区画名称

Hx/A(B)非常用送風機ﾌｨﾙﾀ室
Hx/A(B)非常用送風機ﾌｨﾙ
ﾀ室

火災防護対策が必要な機器の有無 ※ 1

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-3-14

ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-3-15

配管室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-3-50T/A B1F 通路

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-3-51T-3-52

苛性ｿｰﾀﾞ計量槽、硫酸希釈槽室
OG 活性炭式希ｶﾞｽﾎｰﾙﾄﾞｱ
ｯﾌﾟ塔室

T-3-53計装ﾗｯｸ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-3-54

排ｶﾞｽ復水器室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-3-55

ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-3-56

復水脱塩塔室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-3-57

ｽトﾚｰﾅ及び弁室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-3-58

ｸﾞﾗﾝﾄﾞ蒸気復水器室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-3-59ﾀﾝｸﾍﾞﾝﾄ処理装置室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-3-60

配管室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-3-61T-3-62ﾀｰﾋﾞﾝ駆動原子炉給水ﾎﾟﾝ
ﾌﾟ室
ﾀｰﾋﾞﾝ駆動原子炉給水ﾎﾟﾝ
ﾌﾟ室空調機室

T-3-63

ﾗｯｸ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-3-64CF 復水ろ過器室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-3-65

ﾗｯｸ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-3-66

ﾗｯｸ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-3-67CF 復水ろ過器室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-4-1

Hx/A 1F TSW･RSW ﾎﾟﾝﾌﾟﾚ
ｲﾀﾞｳﾝｴﾘｱ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-4-2

A 系非常用電気品室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備

自動

C(Ss 機能維持）

T-4-3

ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

T-4-4
T-4-5

Hx/A 北側ｻﾌﾞﾄﾞﾚﾝ･P.P 扉･
ﾗｽﾄｱﾚｽﾀ制御盤室
Hx/A 南側ｻﾌﾞﾄﾞﾚﾝ･P.P 扉･
ﾗｽﾄｱﾚｽﾀ制御盤室

T-4-6

常用系送風機室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-4-7

Hx/A 給気処理装置室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-4-8

Hx/A 給気処理装置室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-4-9

Hx/A 給気処理装置室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-4-50大物搬入口前室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-4-51

発電機密封油制御装置室

無

-

二酸化炭素
消火設備

手動

C(Ss 機能維持）- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-60 -

備考

火災区域
又は火災
区画番号

火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※ 1

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

T-4-52固定子冷却装置室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-4-53

T/A 1F 通路

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-4-54CF 復水ろ過器ﾊｯﾁ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-4-55

可燃性雑固体置き場

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-4-56

除染ﾊﾟﾝ,ｼﾝｸ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-4-57

T/A 1F ﾗｯｸ室(1)

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-4-58T/A 1F ﾗｯｸ室(2)

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-4-59

階段前室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-4-60ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

手動

C(Ss 機能維持）

T-4-61

主油ﾀﾝｸ室

無

-

二酸化炭素
消火設備

T-4-62

OG 排ｶﾞｽﾌｨﾙﾀ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-4-63

OG 排ｶﾞｽ抽出器室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-4-64

GENERATOR EXCITER
CUB.-EX2000 盤室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-4-65

CF/CD 制御盤室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-5-50

ﾗｯｸ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-5-51

ｴﾚﾍﾞｰﾀ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-5-52

相分離母線貫通室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-6-1

A 系非常用送風機室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）T-6-2

ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

T-6-3

給気処理装置室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-6-50T/B ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾛｱ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-6-51

ﾁｪﾝｼﾞﾝｸﾞﾌﾟﾚｰｽ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-6-53

ｴﾚﾍﾞｰﾀ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-6-54

ｸﾞﾗﾝﾄﾞ蒸気蒸化器給水ﾎﾟﾝ
ﾌﾟ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-6-55

ﾗｯｸ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-6-56

ﾗｯｸ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-6-57

TGS 弁室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-6-58

ｸﾞﾗﾝﾄﾞ蒸気蒸化器室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-6-59FDW 配管室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-6-60湿分分離加熱器(A)室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-61 -備考

不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない

火災区域
又は火災
区画番号

火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※ 1

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

T-6-61

湿分分離加熱器(B)室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-6-62

主油ﾀﾝｸﾒﾝﾃﾅﾝｽｴﾘｱ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-7-50

R/A,T/A 排風機室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-7-51

ﾌｨﾙﾀ室前室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-7-52

ﾌｨﾙﾀ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-7-53

ﾌｨﾙﾀ室連絡室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-7-54

ﾌｨﾙﾀ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-7-55ﾌｨﾙﾀ室前室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-7-56

ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-7-57

階段室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-7-58

階段室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-7-59

R/A,T/A 送風機室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-7-60R/A 給気ﾀﾞｸﾄ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-7-61

空調機室前室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-7-62

空調機室前室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-7-63

階段室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-8-50

ｷﾞｬﾗﾘ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-8-51

ｴﾚﾍﾞｰﾀ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-8-52

通路

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-8-53

主排気ﾀﾞｸﾄ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-8-54

階段室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-8-55

階段室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-8-56

TCW ｻｰｼﾞﾀﾝｸ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-8-57

通路

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-8-58

R/A,T/A 給気処理装置室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-8-59

ｴﾚﾍﾞｰﾀ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）C-1-1

6 号機常用電気品室

有

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備

自動

C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

-

消火器

手動

固縛（消火器）

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備

自動

C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

C-1-2
C-1-3
C-1-4
C-1-5
C-1-12C-1-136 号機常用ﾊﾞｯﾃﾘｰ(250V)
室
6 号機 HECW(A)(C)冷凍機
室
6 号機 HECW(B)(D)冷凍機室
階段室(C/B 西側)
6 号機常用ﾊﾞｯﾃﾘｰ(250V･48V)室
6 号機 C/B 常用電気品区
域送･排風機室

有
有
有
無
有
有

- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-62 -

備考

火災区域
又は火災
区画番号

C-1-14
C-2-1
C-2-2
C-2-3
C-2-4
C-2-5
C-2-6
C-2-7
C-2-8
C-2-9
C-2-10C-2-11

火災区域又は
火災区画名称6 号機 C/B 計測制御電源
盤区域(C)送風機室
6 号機区分Ⅰ計測制御用
電源盤室
6 号機区分Ⅰﾊﾞｯﾃﾘｰ
(125V)室
6 号機区分Ⅳ計測制御用
電源盤室
6 号機区分Ⅳﾊﾞｯﾃﾘｰ
(125V)室
6 号機区分Ⅱ計測制御用
電源盤室
6 号機区分Ⅱﾊﾞｯﾃﾘｰ
(125V)室
6 号機区分Ⅲ計測制御用
電源盤室
6 号機区分Ⅲﾊﾞｯﾃﾘｰ
(125V)室
6 号機 C/B 計測制御電源
盤区域(A)送･排風機室
6 号機 C/B 計測制御電源
盤区域(C)排風機室
非管理区域ｱｸｾｽ通路(B1F)

火災防護対策が必要な機器の有無 ※ 1

有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有

C-3-1

6 号機下部中央制御室

有

C-3-2

6 号機常用ｹｰﾌﾞﾙ処理室

有

C-3-3

6 号機区分Ⅰｹｰﾌﾞﾙ処理室

有

C-3-4

6 号機区分Ⅱｹｰﾌﾞﾙ処理室

有

C-3-5

6 号機区分Ⅲｹｰﾌﾞﾙ処理室

有

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備

煙感知器
熱感知器

消火器

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

自動

C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

手動

固縛（消火器）

自動C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

C-3-6

6 号機ﾌﾟﾛｾｽ計算機室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）C-3-7

6 号機ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ(1F 東)

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備

自動

C(Ss 機能維持）

C-3-8

C-3-9
C-3-10C-3-11C-3-236 号機計算機用ﾄﾗﾝｽ室

6 号機中央制御室再循環ﾌｨﾙﾀ装置室6 号機 C/B 計測制御電源
盤区域(B)送･排風機室
管理区域ｱｸｾｽ通路(1F)

中央制御室

有

有
有
有

有

煙感知器
熱感知器

消火器

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備

煙感知器
熱感知器

消火器又は
固定式ガス
消火設備

- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-63 -手動

固縛（消火器）

自動C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

自動C(Ss 機能維持）

手動

固縛（消火器）C（Ss 機能維持）（固定式ガス消火設備）

備考

運転員が常駐している中央制御室から近いことから消火活動による
消火が可能

運転員が常駐している中央制御室から近いことから消火活動による
消火が可能

運転員が常駐している中央制御室から近いことから消火活動による
消火が可能

運転員が常駐していることから早期に感知し消火活動による消火が可
能

火災区域
又は火災
区画番号

火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※ 1

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

備考

運転員が常駐していることから早期に感知し消火活動による消火が可能C-3-24

上部中央制御室

有

煙感知器
熱感知器

消火器又は
固定式ガス
消火設備

手動

固縛（消火器）C（Ss 機能維持）（固定式ガス消火設備）

C-3-256 号機中央制御室送･排風
機室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス消
火設備

自動

C(Ss 機能維持）

C-3-33

ｷﾞｬﾗﾘ通路

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）C-4-1

C/B 屋上北西

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

全域ガス消
火設備

自動

C(Ss 機能維持）

C-4-2

6 号機ｹｰﾌﾞﾙ処理室(RF)

有

煙感知器
熱感知器

C-4-3

6 号機給気ﾙｰﾊﾞ室(RF 東)

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）C-4-4

6 号機ｹｰﾌﾞﾙ処理室(RF)隣
接室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）C-4-5

屋上入力変圧器ｴﾘｱ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）Y-1-1

R/B～C/B 区分Ⅰﾄﾚﾝﾁ(1)有C(Ss 機能維持）

R/B～C/B 区分Ⅰﾄﾚﾝﾁ(3)有自動C(Ss 機能維持）

Y-1-2

R/B～C/B 区分Ⅰﾄﾚﾝﾁ(2)有自動C(Ss 機能維持）

Y-2-1

R/B～C/B 区分Ⅱﾄﾚﾝﾁ(1)有自動C(Ss 機能維持）

Y-3-2

R/B～C/B 区分Ⅲﾄﾚﾝﾁ(2)有自動C(Ss 機能維持）

Y-3-4

R/B～C/B 区分Ⅲﾄﾚﾝﾁ(2)有自動C(Ss 機能維持）

Y-4-1

R/B～C/B 区分Ⅳﾄﾚﾝﾁ(1)

有

全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備
全域ガス消
火設備
消火器
又は
移動式消火
設備
消火器
又は
移動式消火
設備
消火器
又は
移動式消火
設備

自動

Y-1-3

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

自動

C(Ss 機能維持）

Kt-1-1,5

Kt-1-2,3

Kt-1-6Kt-1-4Kt-1-7

軽油タンク（A）（B）エリア

有

熱感知器
炎感知器

燃料移送ポンプ（A）（C）エ
リア

有

熱カメラ式
感知器
炎感知器

燃料移送ポンプ（B）エリア

有

熱カメラ式
感知器
炎感知器

DGFO トレンチ（１）有DGFO トレンチ（２）

有

煙吸引式
検出設備
光ファイバケーブ
ル式熱感知器
煙吸引式
検出設備
光ファイバケーブ
ル式熱感知器

手動

固縛

手動

固縛

手動

固縛

消火器

手動

固縛（消火器）

消火器

手動

固縛（消火器）- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-64 -屋外であり煙充満により消火困難にならない
屋外であり煙充満により消火困難にならない
屋外であり煙充満により消火困難にならない
屋外であり煙充満により消火困難にならない
屋外であり煙充満により消火困難にならない柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉
※1 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な機器・放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する機器・重大事故等対処設備のうち，火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策が必要な機器であり，耐震 S クラス又は Ss 機能維持設計

火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

R-B3F-01

RHR(Ａ)ポンプ・熱交換器室

有R-B3F-02

RCIC ポンプ・タービン室

有R-B3F-03

HPCF(C)ポンプ室

有R-B3F-04

RHR(C)ポンプ・熱交換器室

有R-B3F-05

HCU 室(東側）

有

火災区域又は
火災区画番号

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

自動

C(Ss 機能維持)

自動C(Ss 機能維持)

自動C(Ss 機能維持)

自動C(Ss 機能維持)

自動C(Ss 機能維持)

R-B3F-06

炉心流量(DIV－Ⅲ)計装ラ
ック，感震器(C)室，CRD マ
スターコントロール室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-B3F-07

HCW(E)サンプ，LCW(B)サ
ンプ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-B3F-08

炉心流量(DIV－Ⅱ)計装ラ
ック，感震器(B)室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-B3F-09

階段室（R/B 南東）

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-B3F-10

RHR(B)ポンプ・熱交換器室

有C(Ss 機能維持)

HPCF(B)ポンプ室

有

全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備

自動

R-B3F-11

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

自動

C(Ss 機能維持)

R-B3F-12

CUW 非再生熱交換器室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-B3F-13

SPCU ポンプ室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-B3F-14

階段室(R/B 南西)

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-B3F-15

RHR・SPCU サンプリングラ
ック室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-B3F-16

CUW 逆洗水受タンク室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-B3F-17

CUW ポンプ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-B3F-18

CUW 逆洗水移送ポンプ・配
管室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

R-B3F-19

HCU 室(西側）- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-65 -備考

不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

R-B3F-20

炉心流量(DIV－Ⅳ)計装ラ
ック，感震器(D)室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-B3F-21

CRD 配管室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）火災区域又は
火災区画番号

R-B3F-22

炉心流量(DIV－Ⅰ)計装ラ
ック，感震器(A)室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-B3F-23

HCW(D)サンプ，LCW(A)サ
ンプ室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

R-B3F-24

階段室（R/B 北西）

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）

消火器
又は
局所放出
ガス消火
設備

手動（消
火器）
手動又は
自動（局
所放出ガ
ス消火設
備）

固縛（消火器）C（Ss 機能維持）（局所放出ガス
消火設備）

R-B3F-25

R/B 地下３階通路

有

煙感知器
熱感知器

R-B3F-26

配管室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

R-B3F-27

CUW 弁室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-B3F-28

配管室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-B3F-29

配管室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-B3F-31

エレベータ室（R/B 西）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-B3F-32

エレベータ室（R/B 東）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-B3F-33

ダクトスペース（R/B 東）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-B3F-34

ダクトスペース（R/B 西）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

煙感知器
熱感知器

消火器
又は
局所放出
ガス消火
設備

手動（消
火器）
手動又は
自動（局
所放出ガ
ス消火設
備）

固縛（消火器）C（Ss 機能維持）（局所放出ガス
消火設備）

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

自動C(Ss 機能維持)

R-B2F-01A

R/B 地下２階通路(A)有R-B2F-01B

R/B 地下２階通路(B)有R-B2F-02

RHR(A)弁室有

R-B2F-03

RHR(C)弁室有

R-B2F-04

CRD モータ試験室

無有R-B2F-05

RIP・CRD 補修室

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）

-

消火器

手動

固縛（消火器）

煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-66 -備考

不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画番号

火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

備考

内部に発火源が無く、通常コ
ンクリートハッチにて閉鎖されている。開放時は通路の感知器にて感知可能

R-B2F-06

機器搬出入用ハッチ室

有

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-B2F-07

CRD 交換装置制御室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

R-B2F-08

RHR(B)弁室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-B2F-09

CUW 再生熱交換器室・弁
室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-B2F-10

CUW 保持ポンプ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-B2F-11

FPC 保持ポンプ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-B2F-12

RD 弁室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-B2F-13

所員用エアロック室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-B2F-14

真空清掃設備室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

R-B2F-15

配管室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-B2F-16

FPC F/D 配管・弁室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-B2F-17

SPCU ペネ室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-B2F-18

TIP 駆動装置室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-B2F-19

TIP 遮へい容器・バルブアッ
センブリ室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-B2F-20

TIP 駆動装置電気盤室

有C(Ss 機能維持)

配管室・連絡トレンチ

有自動C(Ss 機能維持)

R-B2F-22

連絡トレンチ

有

全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備

自動

R-B2F-21

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

自動

C(Ss 機能維持)- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-67 -不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画番号

R-B1F-01

火災区域又は
火災区画名称R/B 地下１階通路

火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

有火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

煙感知器
熱感知器

消火器
又は
局所放出
ガス消火
設備

手動（消
火器）
手動又は
自動（局
所放出ガ
ス消火設
備）

固縛（消火器）C（Ss 機能維持）（局所放出ガス
消火設備）

R-B1F-02

サプレッションチェンバ室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-B1F-03

原子炉系(DIV－Ⅰ)計装ラ
ック室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-B1F-04

原子炉系(DIV－Ⅲ)計装ラ
ック室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-B1F-05

原子炉系(DIV－Ⅱ)計装ラ
ック室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-B1F-06

原子炉系(DIV－Ⅳ)計装ラ
ック室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-B1F-07

FPC F/D サンプリングラッ
ク室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-B1F-08A

CUW ろ過脱塩器（Ａ）室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-B1F-08B

CUW ろ過脱塩器（Ｂ）室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-B1F-09A

FPC ろ過脱塩器（Ａ）室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-B1F-09B

FPC ろ過脱塩器（Ｂ）室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-B1F-10

A 系非常用電気品室

有C(Ss 機能維持)

RIP-ASD(Ａ)(Ｂ)(Ｅ)(Ｆ)(Ｈ)
室

有

全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備

自動

R-B1F-11

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

自動

C(Ss 機能維持)- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-68 -備考

不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画番号

火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※1R-B1F-12

階段室（R/B 北）有

R-B1F-13

NSD サンプ(Ａ)室

無火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

煙感知器
熱感知器

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

備考

不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない消火器

手動

固縛（消火器）

-

消火器

手動

固縛（消火器）

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

自動C(Ss 機能維持)

R-B1F-14

Ｃ系非常用電気品室

有R-B1F-15

B 系非常用電気品室

有R-B1F-16

NSD サンプ(Ｂ)室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-B1F-17

RIP-ASD(Ｃ)(Ｄ)(Ｇ)(Ｊ)(Ｋ)
室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

R-B1F-18

階段室（R/B 南）有

R-B1F-19

中央制御室外原子炉停止
装置盤室

有R-B1F-20

多重伝送盤室有R-B1F-21

クリーンアクセス通路

有

煙感知器
熱感知器

消火器

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備

手動

固縛（消火器）

自動C(Ss 機能維持)

自動C(Ss 機能維持)

自動C(Ss 機能維持)

R-B1F-22

弁・配管室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-B1F-23

弁室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-B1F-24

原子炉グラブサンプリング
ラック室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-B1F-25

配管室・連絡トレンチ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

R-B1F-26

連絡トレンチ

有

煙感知器
熱感知器

R-B1F-27

エレベータ室（R/B 北）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-B1F-28

エレベータ室（R/B 南）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-B1F-29

パイプスペース（R/B 東）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-B1F-30

パイプスペース（R/B 東）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

R-1F-01A

R/B 地上１階通路(Ａ)- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-69 -不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画番号

火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

消火器
又は
局所放出
ガス消火
設備

手動（消
火器）
手動又は
自動（局
所放出ガ
ス消火設
備）

固縛（消火器）C（Ss 機能維持）（局所放出ガス
消火設備）

自動C(Ss 機能維持)

自動C(Ss 機能維持)

R-1F-01B

R/B 地上１階通路(Ｂ)

有

煙感知器
熱感知器

R-1F-02

RCW・AC・電気ペネ室

有

煙感知器
熱感知器

R-1F-03

ＤＧ(Ａ)室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備
二酸化炭
素消火設
備

R-1F-04

RH(Ａ)弁室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-1F-05

RHR(C)弁室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-1F-06

配管ペネ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

全域ガス
消火設備
二酸化炭
素消火設
備

自動

C(Ss 機能維持)

自動C(Ss 機能維持)

手動

固縛（消火器）

自動C(Ss 機能維持)

自動C(Ss 機能維持)

手動

固縛（消火器）

自動C(Ss 機能維持)

自動C(Ss 機能維持)

自動C(Ss 機能維持)

R-1F-07

DG(A)(C)室前室

有

煙感知器
熱感知器

R-1F-08

DG(C)室

有

煙感知器
熱感知器

R-1F-09

大物搬出入口

無

-

消火器

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備

R-1F-10電気ペネ室

有R-1F-11

除染パン室

有R-1F-12

FCS エアロック室

無

-

消火器

R-1F-13

FCS 再結合装置室

有

煙感知器
熱感知器

R-1F-14

DG(B)室

有

煙感知器
熱感知器

R-1F-15

DG(B)室前室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備
二酸化炭
素消火設
備
全域ガス
消火設備

R-1F-16

RHR(B)弁室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-1F-17

SLC ペネ，電気ペネ室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

R-1F-18

CUW 弁室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-70 -備考

不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画番号

火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

備考

不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならないR-1F-19

CUW/FPC ろ過脱塩器ハッ
チ室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-1F-20

CUW プリコートポンプ・タン
ク室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

R-1F-21

エアロック室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-1F-22

管理区域連絡通路

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-1F-23

事故後サンプリング操作盤
室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

R-1F-24

SGTS モニタ室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-1F-25

MS トンネル室

有

煙吸引式
検出設備
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-1F-26

エアロック室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-1F-27

配管室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-1F-28

ダクトスペース（R/B 東）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-1F-29

ダクトスペース（R/B 東）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-1F-30

ダクトスペース（R/B 北東）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-1F-31

ダクトスペース（R/B 北東）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-1F-32

ダクトスペース（R/B 北西）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-1F-33

ダクトスペース（R/B 北西）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

煙感知器
熱感知器

消火器又
は局所放
出ガス消
火設備

手動（消
火器）
手動又は
自動（局
所放出ガ
ス消火設
備）

固縛（消火器）C（Ss 機能維持）（局所放出ガス
消火設備）

R-2F-01

R/B 地上２階通路

有- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-71 -不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画番号

火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

備考

不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならないR-2F-02

DG(A)非常用送風機室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-2F-03

DG(A)非常用排気ルーバ
室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-2F-04

ＩA・HPIN ペネ室有

R-2F-05

A 系北側連絡通路

有R-2F-06

電気ペネ室

有R-2F-07

C 系北側連絡通路

有

煙感知器
熱感知器

消火器

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備

手動

固縛（消火器）

自動C(Ss 機能維持)

自動C(Ss 機能維持)

自動C(Ss 機能維持)

R-2F-08

DG(C)非常用送風機室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-2F-09

DG(C)非常用排気ルーバ
室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-2F-10

格納容器機器搬出入用ハ
ッチ室

有

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-2F-11

格納容器所員用エアロック
室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

R-2F-12

DG(B)非常用送風機室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-2F-13

DG(B)非常用排気ルーバ
室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-2F-14B 系南側連絡通路

有C(Ss 機能維持)

電気ペネ室

有

全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備

自動

R-2F-15

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

自動

C(Ss 機能維持)

R-2F-16

FPC 弁室

無

煙感知器
熱感知器

消火器

- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-72 -手動

固縛（消火器）

不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない内部に発火源が無く、通常コ
ンクリートハッチにて閉鎖されている。開放時は通路の感知器にて感
知可能

不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画番号

火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

R-2F-17

FPC ポンプ室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-2F-18

FPC 熱交換器室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-2F-19

ブローアウトパネル室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-2F-20MSIV 機器搬入ハッチ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

手動（消
火器）
手動又は
自動（局
所放出ガ
ス消火設
備）

固縛（消火器）C（Ss 機能維持）（局所放出ガス
消火設備））

R-3F-01

R/B 地上３階通路

有

煙感知器
熱感知器

消火器
又は
局所放出
ガス消火
設備

R-3F-02

DG(A)燃料デイタンク室

有

煙感知器
熱感知器

二酸化炭
素消火設
備

自動

C(Ss 機能維持)

R-3F-03

DG 排気管(A)室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-3F-04

MSIV・SRV ラッピング室

有C(Ss 機能維持)

DG(A)補機室

有

全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備

自動

R-3F-05

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

自動

C(Ss 機能維持)

R-3F-06

DG(A)/Z 非常用給気処理
装置室

有

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-3F-07

ISI 検査室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-3F-08

ISI 試験片室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-3F-09

DG(C)補機・HWH 熱交換器
室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

R-3F-10

DG(C)/Z 非常用給気処理
装置室

有

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-3F-11

DG(C)燃料デイタンク室

有

煙感知器
熱感知器

二酸化炭
素消火設
備

自動

C(Ss 機能維持)

R-3F-12

DG 排気管(C)室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-3F-13南北連絡通路

有

煙感知器
熱感知器

消火器

- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-73 -手動

固縛（消火器）

備考

不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない

部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に発火源がない

部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に発火源がない

不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画番号

火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

R-3F-14

DG(B)燃料ディタンク室

有

煙感知器
熱感知器

二酸化炭
素消火設
備

自動

C(Ss 機能維持)

R-3F-15

DG 排気管(B)室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-3F-16

DG(B)/Z 非常用給気処理
装置室

有

R-3F-17

DG(B)補機室

有R-3F-18

SGTS 室有

R-3F-19

ダクトスペース（R/B 南西）

無R-3F-20MS トンネル室空調機室

有

-

消火器

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備
消火器
全域ガス
消火設備

手動

固縛（消火器）

自動C(Ss 機能維持)

自動C(Ss 機能維持)

手動

固縛（消火器）

自動C(Ss 機能維持)

R-M4F-02

DG(A)/Z 送風機室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-M4F-03

北側 FMCRD 制御盤室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

R-M4F-04

LDS モニタ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-M4F-05

ISI 試験片室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-M4F-06

ダストモニタ(A)室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-M4F-07

CAMS(A)室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-M4F-08

キャスク除染ピット

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-M4F-09

DG(C)/Z 送風機室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

R-M4F-10

新燃料検査台ピット

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-M4F-11

新燃料貯蔵庫

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-M4F-12

DG(B)/Z 送風機室

有C(Ss 機能維持)

南側 FMCRD 制御盤室

有

全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備

自動

R-M4F-13

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

自動

C(Ss 機能維持)

R-M4F-14

CAMS(B)室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-M4F-15

ダストモニタ(Ｂ)室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-74 -備考

部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に発火源がない

不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画番号

火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

R-M4F-16

DG(B)/Z 給気処理装置室

有

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-M4F-17

DG(A)/Z 給気処理装置室

有

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-M4F-18

DG(C)/Z 給気処理装置室

有

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-M4F-19

ダクトスペース（R/B 南東）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-4F-01

R/B オペフロ

有

光電分離型
煙感知器
炎感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-4F-02

ASD(A)/Z 排風機室

有C(Ss 機能維持)

DG(C)/Z 排風機室

有

全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備

自動

R-4F-03

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

自動

C(Ss 機能維持)

R-4F-04

燃料取替機制御室空調機
室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-4F-05

定検控室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-4F-06

エレベータ，階段室(R/B 南
東)前室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-4F-07

RIP 点検室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-4F-08

SGTS 配管室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-4F-09Ａ

ASD(B)/Z 排風機室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

R-4F-09B

R4F クリーン通路

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）R-4F-10

燃料取替機制御室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-4F-11

エアロック室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-4F-12

見学者ギャラリー室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-4F-13

エアロック室前室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-4F-14

エレベータ機械室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-4F-15

エレベータ機械室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-4F-16

エレベータ機械室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-75 -備考

部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に発火源がない
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に発火源がない
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に発火源がない
他接続エリアに局所放出ガス消火設備設置

不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画番号

火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

R-4F-17

エレベータ機械室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-4F-18

トレイスペース

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-4F-19

ASD(A)/Z 排風処理装置室

有

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-4F-20

ASD(B)/Z 排風処理装置室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）R-4F-21

ダクトスペース（R/B 北）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）K7-PCV

格納容器

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）T-B2F-01

階段室(北側)

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-B2F-02

RCW 配管室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

T-B2F-03

LCW サンプ室，HCW サンプ
室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-B2F-04

階段室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-B2F-05

復水回収タンク，VGL 復水
器室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-B2F-06

階段室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-B2F-07

高圧給水加熱器ドレンポン
プ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-B2F-08

計装ラック室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-B2F-09

階段室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-B2F-10

低圧復水ポンプ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-B2F-11

階段室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-B2F-12

CF 逆洗水ポンプ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-B2F-13

配管室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-B2F-14

CF 逆洗水受タンク室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-B2F-15

SD サンプ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-B2F-16
T-B2F-17

LCW サンプ室，HCW サンプ
室
CD 陰イオン・陽イオン再生
塔室

T-B2F-18

配管室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-B2F-19

低圧給水加熱器ドレンポン
プ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-B2F-20

RCW 配管室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

T-B2F-21

ラック室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-B2F-22

階段室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-76 -備考

部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に発火源がない
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に発火源がない

換気により煙が充満せず消火活動可能

火災区域又は火災区画番号

火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

T-B2F-23

サンプリングラック室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-B2F-24

配管室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-B2F-25

海水サンプ室，SD サンプ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

消火器

手動

固縛（消火器）

消火器

手動

固縛（消火器）

手動

C(Ss 機能維持)

自動C(Ss 機能維持)

手動

C(Ss 機能維持)

手動

C(Ss 機能維持)

手動

固縛（消火器）

手動

C(Ss 機能維持)

手動

C(Ss 機能維持)

T-B2F-26

IA・SA 空調機室

有

煙感知器
熱感知器

T-B2F-27

主復水器室

無

-

T-B2F-28

エレベータ室無-T-BM2F-01

油清浄機室

無

-

T-BM2F-02

RFPT 主油タンク(A)室前室

有

煙感知器
熱感知器

T-BM2F-03

RFPT 主油タンク(A)室無-

T-BM2F-04

RFPT 主油タンク(B)室無-

T-BM2F-05

T/A 地下中２階通路

無

-

二酸化炭
素消火設
備
全域ガス
消火設備
二酸化炭
素消火設
備
二酸化炭
素消火設
備
消火器
二酸化炭
素消火設
備
二酸化炭
素消火設
備

T-BM2F-06

EHC 高圧制御油圧ユニット
室

無-T-BM2F-07

油受タンク室無-T-BM2F-08

HPDP バルブ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-BM2F-09

CD 苛性ソーダ計量槽室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-BM2F-10

CF 配管スペース室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-BM2F-11

LPDP バルブ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-BM2F-12

復水器真空ポンプ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-BM2F-13

計装ラック室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-BM2F-14

計装ラック室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-BM2F-15

排ガス抽出器室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-BM2F-16

階段室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）T-BM2F-17

IA・SA 空気圧縮装置室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-BM2F-18

階段室(南側)

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-BM2F-19

ダクトスペース

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-BM2F-21

階段室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-B1F-01

ラック室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-B1F-02

配管室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-77 -備考

不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

T-B1F-03

タービン駆動原子炉給水ポ
ンプ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-B1F-04

T/A 地下１階通路

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-B1F-05

HPDP ドレンタンク室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-B1F-06

原子炉給水系サンプリング
室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-B1F-07

タンクベントフィルタ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-B1F-08

グランド蒸気復水器室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-B1F-09

CF 復水ろ過器室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-B1F-10

CF メンテナンスエリア

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-B1F-11

CD 復水脱塩塔，CD 樹脂ス
トレーナ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-B1F-12

排ガス復水器室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-B1F-13

活性炭希ガスホールドアッ
プ塔室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-B1F-14

ダクトスペース

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

手動

C(Ss 機能維持)

火災区域又は
火災区画番号

T-1F-01

主油タンク室

無

-

二酸化炭
素消火設
備

T-1F-02

管理区域トイレ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1F-03

T/A 地上１階通路

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1F-04

ダスト放射線モニタ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1F-05

復水器室空調機室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1F-06

CF 復水ろ過器ハッチ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1F-07

固定子冷却装置室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1F-08

除染パン・シンク室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1F-09

4S モニタ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1F-10ダスト放射線モニタ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1F-11

SCR 盤室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1F-12

CF/CD 制御盤室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

手動

C(Ss 機能維持)

T-1F-13

密封油装置室

無

-

二酸化炭
素消火設
備

T-1F-14大物搬入口前室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-1F-15

ダクトスペース

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-M2F-01

パイプスペース

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-2F-01

T/A オペフロ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-2F-02

湿分分離加熱器(A)室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-2F-03

主油タンクメンテナンスエリ
ア

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-2F-04

湿分分離加熱器(B)室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-78 -

備考

火災区域又は火災区画番号

火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

T-2F-05

グランド蒸気蒸化器室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-2F-06

配管室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-2F-07

スタックモニタ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-2F-08

階段室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-2F-09

配管室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-2F-10

エレベータ機械室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-3F-01

R/A，T/A 送風機室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-3F-02

階段室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-3F-03

T/A 地上３階通路

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-3F-04

R/A，T/A 処理装置室前室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-3F-05

R/A，T/A 排風機室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-3F-06

階段室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-3F-07

階段室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-3F-08

R/A 給気ダクト室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-3F-09

T/A 通路

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-3F-10T-3F-11
T-3F-12T-3F-13

R/A，T/A 排風機フィルタ室(A)
R/A，T/A 排風機フィルタ室(B)
R/A，T/A 排風機フィルタ室(C)
R/A，T/A 排風機フィルタ室(D)

T-3F-14

排気フィルタ室通路

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-3F-15

排気フィルタ室通路

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-3F-16

排気フィルタ室通路

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-RF-01

見学者ギャラリー室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-RF-02

T/A 屋上階通路

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-RF-03

R/A，T/A 送風機フィルタ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）T-RF-04

R/A，T/A 送風機給気室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）H-B2F-01

Hx/A 常用電気品室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）H-B2F-02

漏えい検知ピット(南側)

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

H-B2F-03

TCW ポンプ・熱交換器室

有

煙感知器
熱感知器

H-B2F-04

階段室(南側)

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）H-B2F-05

循環水配管室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）H-B2F-06

電解鉄イオン供給装置室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）H-B2F-07

漏えい検知ピット(北側)

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-79 -

備考

火災区域又は火災区画番号

火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

-

消火器

手動

固縛（消火器）

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

自動C(Ss 機能維持)

自動C(Ss 機能維持)

H-B2F-08

階段室(北側)無H-B2F-09A

C 系 RCW ポンプ・熱交換器
室

有H-B2F-09B

非常用電気品室(C)有H-B2F-10

配管室

有H-B2F-11

Hx/A(C)非常用送風機フィ
ルタ室

有

-

消火器

手動

固縛（消火器）H-B2F-12

ダクトスペース

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）H-B2F-13

ダクトスペース

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）H-B2F-14

ダクトスペース

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）H-BM2F-01

B 系 RSW ポンプ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）H-BM2F-02

TSW ポンプ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）H-BM2F-03

TSW ポンプ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）H-BM2F-04

漏えい検知ピット(南側)

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）H-BM2F-05

循環水配管室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）H-BM2F-06

循環水配管ハッチ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）H-BM2F-07

C 系 RSW ポンプ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）H-BM2F-08

A 系 RSW ポンプ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）H-BM2F-09

漏えい検知ピット(北側)

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）H-BM2F-10

ダクトスペース

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

消火器

手動

固縛（消火器）H-B1F-01

B 系非常用電気品室

有

煙感知器
熱感知器

H-B1F-02

配管室

無

-

H-B1F-03

配管室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）H-B1F-04

B 系 RCW ポンプ・熱交換器
室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

H-B1F-05

TSW ポンプ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）H-B1F-06

循環水ポンプ(Ｃ)室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）H-B1F-07

循環水ポンプ(Ｂ)室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）H-B1F-08

循環水ポンプ(Ａ)室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）H-B1F-09

A 系 RCW ポンプ・熱交換器
室

有C(Ss 機能維持)

C 系 RSW ポンプ室

有

全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備

自動

H-B1F-10

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

自動

C(Ss 機能維持)

-

消火器

手動

固縛（消火器）H-B1F-11
H-1F-01
H-1F-02

Hx/A(B)非常用送風機フィ
ルタ室
TSW・RSW ポンプレイダウン
スペース
A 系非常用電気品室

無
無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-80 -備考

部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に発火源がない火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

H-1F-03

HX/A(A)送風機フィルタ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）H-1F-04

ダクトスペース

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）H-1F-05

ダクトスペース

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）火災区域又は
火災区画番号

H-2F-01

Hx/A(A)非常用送風機室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）H-2F-02

Hx/A(A)非常用送風機フィ
ルタ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）H-3F-01

Hx/A 給気室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）H-3F-02

Hx/A 排気室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

自動C(Ss 機能維持)

自動C(Ss 機能維持)

C-B2F-01
C-B2F-02

7 号機 HECW 冷凍機(Ｂ)(Ｄ)室
7 号機 HECW 冷凍機(Ａ)(Ｃ)室有有C-B2F-03

7 号機常用電気品室

有C-B2F-04

７号機 DC250V バッテリー
室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）C-B2F-05

階段室(C/B 東側）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）C-B2F-06

6 号機 HECW(Ｂ)(Ｄ)冷凍機
室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）C-B2F-07

6 号機常用電気品室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）C-B2F-08

7 号機 C/B 常用電気品区
域送・排風機室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）C-B2F-09

7 号機 C/B 計測制御電源
盤区域(A)送風機室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）C-B2F-10

階段室(C/B 西側）

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

自動C(Ss 機能維持)

自動C(Ss 機能維持)

C-B2F-11
C-B2F-13
C-B2F-14
C-B1F-01
C-B1F-02
C-B1F-03

7 号機 DC250V バッテリー室
7 号機 C/B 計測制御電源
盤区域(A)送風機 フィルタ室
7 号機 C/B 常用電気品区
域送・排風機 フィルタ室
7 号機 C/B 計測制御電源
盤区域(C)送風機室
7 号機 DC125V バッテリーA室(区分Ⅰ)
7 号機 DC125V バッテリーD
室(区分Ⅳ)有有有- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-81 -備考

不燃材、難燃材で構成されており、火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない。

不燃材、難燃材で構成されており、火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない。
不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画番号

C-B1F-04
C-B1F-05
C-B1F-06
C-B1F-07
C-B1F-08
C-B1F-09

火災区域又は
火災区画名称7 号機 DC125V バッテリーB
室(区分Ⅱ)
7 号機 DC125V バッテリーC室(区分Ⅲ)
7 号機区分Ⅰ計測制御用
電源盤室
7 号機区分Ⅳ計測制御用
電源盤室
7 号機区分Ⅱ計測制御用
電源盤室
7 号機区分Ⅲ計測制御用
電源盤室

火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

有
有
有
有
有
有

C-B1F-10

C/B 地下１階通路

無C-B1F-11A

7 号機ケーブル処理室 A

有C-B1F-11B

7 号機ケーブル処理室 B

有C-1F-01C-1F-02C-1F-03

7 号機 C/B 計測制御電源
盤区域(B)送風機室
7 号機 MCR 再循環フィルタ
装置室
トレイ室，ダクト室

有有有

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備

-

消火器

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

自動

C(Ss 機能維持)

自動C(Ss 機能維持)

自動C(Ss 機能維持)

自動C(Ss 機能維持)

自動C(Ss 機能維持)

自動C(Ss 機能維持)

手動

固縛（消火器）

自動C(Ss 機能維持)

自動C(Ss 機能維持)

自動C(Ss 機能維持)

自動C(Ss 機能維持)

自動C(Ss 機能維持)

C-1F-04

7 号機下部中央制御室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）C-1F-05

7 号機プロセス計算機室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）C-1F-06

トレイ室，ダクト室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

C-1F-077 号機計算機用無停電電
源装置室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）C-1F-08

大物搬入口エリア

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）C-1F-09

管理区域アクセス通路(1F)

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

手動

固縛（消火器）C（Ss 機能維持）（固定式ガス消火設備）

C-2F-017 号機 MCR 送風機室

C-2F-02

上部中央制御室

有

煙感知器
熱感知器

消火器又
は固定式
ガス消火
設備

C-2F-03

中央制御室

有

煙感知器
熱感知器

消火器又
は固定式
ガス消火
設備

手動

固縛（消火器）C（Ss 機能維持）（固定式ガス消火設備）

C-2F-04

6 号機中央制御室送・排風
機室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-82 -備考

近接の中央制御室に運転員が常駐していることから早期に感知し消火活動による
消火が可能
近接の中央制御室に運転員が常駐していることから早期に感知し消火活動による
消火が可能

近接の中央制御室に運転員が常駐していることから早期に感知し消火活動による
消火が可能

運転員が常駐していることから早期に感知し消火活動による消火が可能
運転員が常駐していることから早期に感知し消火活動による消火が可能火災区域又は火災区画番号

火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）C-2F-05

ギャラリ通路C-2F-06

7 号機 MCR 送風機 フィル
タ室

有

-

消火器

手動

固縛（消火器）C-RF-01

7 号機ケーブル処理室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）C-RF-02

給気ルーバ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）C-RF-03

排気ルーバ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B3F-01

HCW サンプルポンプ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B3F-02

サンプリングラック室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B3F-03

HCW 計装ラック室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B3F-04

HCW 蒸留水ポンプ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B3F-05

階段室（RW/B 西）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B3F-06

濃縮廃液ポンプ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B3F-07

LCW サンプルポンプ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B3F-08

計装ラック、サンプリングラ
ック室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B3F-09

LCW サンプ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B3F-10

HSD サンプ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B3F-11

HSD 収集ポンプ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B3F-12

LCW 収集ポンプ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B3F-13

HCW サンプ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B3F-14

HCW 収集ポンプ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B3F-15

サンプリングラック室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B3F-16

使用済樹脂デカントポンプ
室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

RW-B3F-17

スラッジ移送ポンプ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B3F-18

スラッジ移送ポンプ（予備）
室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B3F-19

ダスト放射線モニタ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

RW-B3F-20
RW-B3F-21
RW-B3F-22

RW-B3F-23

計装ラック、サンプリングラ
ック室
CUW 粉末樹脂沈降分離
槽デカントポンプ室
7 号機,6 号機 復水移送ポ
ンプ室

配管室

有

煙感知器
熱感知器

消火器

- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-83 -手動

固縛（消火器）備考

部屋自体が金属筐体で囲われた装置であり内部に発火源がない

不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画番号

火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

RW-B3F-24

階段室（RW/B 東）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B3F-25

通路

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

RW-B3F-26

7 号機 HNCW 冷凍機室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

RW-B3F-27
RW-B3F-28

RW/B～C/B 間配管トレン
チ
RW/B～C/B 間配管トレン
チ

RW-B3F-29

エレベータ室（RW/B 西）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B3F-30

エレベータ室（RW/B 東）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B2F-01

HCW 蒸留水タンク室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B2F-03

濃縮廃液タンク室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

RW-B2F-04

配管室

有

煙感知器
熱感知器

RW-B2F-05

通路

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B2F-07

6 号機 HNCW 冷凍機室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B2F-08

RW/B～C/B 間配管トレン
チ

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

RW-B2F-09

RW/B～C/B 間配管トレン
チ

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B2F-10

HCW サンプル槽室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B1F-01

排水放射線モニタ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B1F-02

HCW 弁室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B1F-04

通路

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B1F-05

HCW 濃縮装置循環ポンプ
室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B1F-06

配管室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B1F-07

HCW 中和装置 流量計ユニット・PH 計ラック室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B1F-08

配管室

有C(Ss 機能維持)

通路

有

全域ガス
消火設備
全域ガス
消火設備

自動

RW-B1F-09

煙感知器
熱感知器
煙感知器
熱感知器

自動

C(Ss 機能維持)

RW-B1F-10

LCW 収集槽,HCW 収集タン
ク室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B1F-11

HSD 収集槽室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B1F-13

RW 電気品室

有

煙感知器
熱感知器

全域ガス
消火設備

自動

C(Ss 機能維持)

RW-B1F-14

RW バッテリー室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-B1F-15

RW/B～C/B 間クリーンアク
セス通路

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-1F-02

雑固体集積室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-1F-03

トラックエリア

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-1F-04

LCW 弁室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-84 -

備考

火災区域又は火災区画番号

火災区域又は
火災区画名称火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

RW-1F-05

HCW 弁・脱塩塔室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-1F-06

LCW 弁・脱塩塔室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-1F-07

HCW 弁室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-1F-08

沈降分離槽ハッチ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-1F-09

弁室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-1F-10

弁室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-1F-12

RW 計算機室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-1F-13

6 号機,7 号機 MG 電気品
室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-1F-14

通路

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-1F-15

ダクトスペース室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-1F-16

ダクトスペース室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-1F-17

ダクトスペース室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-1F-18

ダクトスペース室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-1F-19

ダクトスペース室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-M2F-02

HCW 濃縮装置復水器室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-M2F-03

弁室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-M2F-04

HCW 脱塩塔室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-M2F-05

LCW 弁室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-M2F-06

LCW 脱塩塔室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-M2F-07

LCW 脱塩塔室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-M2F-08

タンクベントフィルタ室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-M2F-09

7 号機 復水貯蔵槽弁室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-M2F-10

7 号機 復水貯蔵槽ハッチ
室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-M2F-11

6 号機 復水貯蔵槽弁室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-M2F-12

6 号機 復水貯蔵槽ハッチ
室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-M2F-13

LCW ろ過塔・弁室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-M2F-14

通路

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-2F-02

濃縮装置メンテナンス室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-2F-03

エレベータ機械室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-2F-04

タービンレイダウンエリア

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-2F-05

7 号機 再循環 MG セット室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-2F-06

6 号機 再循環 MG セット室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-2F-08

ダクトスペース室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-85 -

備考

火災区域又は火災区画番号

RW-3F-01
RW-3F-03
RW-3F-04
RW-3F-05
RW-3F-06
RW-3F-07
RW-3F-08
RW-3F-09
RW-3F-10

火災区域又は
火災区画名称空調機械室
RW 電気品区域給気処理装置フィルタ室
RW 電気品区域給気処理
装置冷却コイル室
RW 給気処理装置フィルタ
室
RW/B 排気処理装置室
RW/B 排気処理装置(B)
高性能フィルタ室
RW/B 排気処理装置(B)
中性能フィルタ室
RW/B 排気処理装置(A)
高性能フィルタ室
RW/B 排気処理装置(A)
中性能フィルタ室

火災防護対策が必要な機器の有無 ※1

火災感知設備（消防法要求の感知設備は除
く）

消火設備

消火方法

消火設備の
耐震クラス

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-3F-11

空調ダクト室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-3F-12

通路

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-4F-01

ギャラリアクセス通路

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-4F-03
RW-4F-04

RW 電気品区域排風機、MG セット室送風機室
RW/B 給気処理装置冷却
コイル室

RW-4F-05

ダクトスペース室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-RF-01

エレベータ機械室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）RW-RF-03

消火栓テスト放水口室

無

-

消火器

手動

固縛（消火器）屋外軽油タンク(A)(B)

有

熱感知器
炎感知器

手動

固縛

Y-03,05

燃料移送ポンプ（A）（C）室有

熱カメラ式感知
器
炎感知器

手動

固縛

Y-04

燃料移送ポンプ（B）室有

熱カメラ式感知
器
炎感知器

手動

固縛

Y-07

屋外配管（東側）

有

煙吸引式
検出設備
光ファイバケーブ
ル式熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）Y-06

屋外配管（東側）

有

煙吸引式
検出設備
光ファイバケーブ
ル式熱感知器

消火器

手動

固縛（消火器）Y-01,02

消火器
又は
移動式消
火設備
消火器
又は
移動式消
火設備
消火器
又は
移動式消
火設備

- 8 条-別添 1-資料 5-添付 4-86 -備考

屋外であり煙充満により消火困難にならない
屋外であり煙充満により消火困難にならない
屋外であり煙充満により消火困難にならない
不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない不燃材、難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから煙の充満により消火活動が困難とならない

資料６

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における原子炉の安全停止に必要な構築物，系統及び機器が設置される
火災区域又は火災区画の消火設備について

＜目

次＞

1. 概要
2. 要求事項
3. 消火設備について
3.1. 消火設備の設置必要箇所の選定
3.2. 消火設備の概要
3.2.1 全域ガス消火設備（新設）3.2.2 二酸化炭素消火設備（既設）
3.2.3 局所ガス消火設備（新設）3.2.4 消火器及び水消火設備について（既設）
3.2.5 移動式消火設備について（既設）4. 消火活動が困難となる火災区域又は火災区画の考え方
5. 火災により安全機能へ影響を及ぼすおそれが考えにくい火災区域又は火災区画の考え方

6. まとめ添付資料１ 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準（抜粋）
添付資料２ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉におけるガス消火設備について
添付資料３ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉におけるガス消火設備
等の耐震設計について
添付資料４ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉におけるガス消火設備
等の動作に伴う機器等への影響について
添付資料５ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における狭隘な場所へのハロン消火剤の有効性について
添付資料６ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉におけるガス消火設備の消火能力について
添付資料７ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における二酸化炭素消火設備（ディーゼル発電機室用）について
添付資料８ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における消火設備の必要容量について添付資料９ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における消火栓配置図
並びに手動消火の対象となる低耐震クラス機器リスト
添付資料 10 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における移動式消火設備について
添付資料 11 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における原子炉建屋通路部の消火方針について
添付資料 12 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における安全機能を有する構築物，系統及び機器周辺の可燃物等の状況について参考資料 1 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における原子炉建屋排煙設備の概要について資料６
柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における原子炉の安全停止に必要な構築物，系統及び機器が設置される
火災区域又は火災区画の消火設備について
1．概要
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における安全機能のうち，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系統及び機器の火災に対して，早期に消火するために設置する消火設備について以下に示す。
なお，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器の設置場所に対する消火設備については，資料９に示す。

2．要求事項「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）における消火設備の要求事項を以下に示す。

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（抜粋）
2.

基本事項
(1)

原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有する構造物、系統及び機器を火災から防護することを目的として、以下に示す火災区域及び火災区画の分類に基づいて、火災発生防止、火災の感知及び消火、火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じること。
① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区域及び火災区画② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区域- 8 条-別添 1-資料 6-1 -2.2

火災の感知、消火2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有する構
築物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計であること。
2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、地震等の自然現象によっても、火災感知及び消火の機能、性能が維持される設計であること。
(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた設計であること。
(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計であること。
(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計であること。

なお，「2.2.1 (2) 消火設備」の要求事項を添付資料１に示す。

- 8 条-別添 1-資料 6-2 -3．消火設備について
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において，原子炉の高温停止又は低温停止を達成し,維持するために必要な構築物,系統及び機器に火災が発生した場
合に，火災を早期に消火するため，火災防護に係る審査基準の「2.2 火災の感知，消火」に基づき「消火設備」を設置する。
3.1．消火設備の設置必要箇所の選定
火災防護に係る審査基準では，「2.2 火災の感知，消火」において，火災発生
時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる場所に対する固定式消火設備の設置及び「2.3 火災の影響軽減」に基づく系統分離が必要な場所
に対する自動消火設備を要求している。
このことから，消火活動が困難となる場所及び系統分離に必要となる場所への消火設備の設置要否を検討することとする。
原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物,系統及び機器のうち，火災により安全機能が影響を受ける設備を設置する火災区域
又は火災区画については原則煙の充満により消火活動が困難となる場所として選定し，煙の影響が考えにくい火災区域又は火災区画については「4.消火活動が困難となる火災区域又は火災区画の考え方」にて個別に検討する。系統分離については中央制御室床下フリーアクセスフロアに関して，1 時間の耐火壁等による分離を行う設計としていることから中央制御室からの手動操作が可能な
固定式ガス消火設備の設置を行う。
なお，中央制御室床下フリーアクセスフロアについては異なる 2 種類の火災感知器を設置すること，中央制御室内には運転員が常駐することを踏まえると，
手動操作による起動であっても自動起動と同等に早期の消火が可能であると考える。
また，煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画のうち，火災により安全機能へ影響を及ぼすおそれが考えにくい火災
区域又は火災区画については「5.火災により安全機能へ影響を及ぼすおそれが考えにくい火災区域又は火災区画の考え方」にて個別に検討する。
3.2．消火設備の概要
3.2.1．全域ガス消火設備（新設）
全域ガス消火設備は，火災防護に係る審査基準の「2.2 火災の感知，消火」に基づき，火災発生時の煙の充満等により消火が困難となる可能性も考慮し，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物,系統及び機器のうち，火災により安全機能が影響を受ける設備を設置する火災区域又は火災区画の早期の消火を目的として設置する。

- 8 条-別添 1-資料 6-3 -具体的には，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物,系統及び機器のうち，火災により安全機能が影響を受ける設備を設置する場所であって，火災発生時に煙の充満等により消火が困難となるところに対しては，火災防護に係る審査基準の「2.2 火災の感知，消火」に基づき，自動又は中央制御室からの手動操作により起動する「全域ガス消火設備」を設置する。全域ガス消火設備の概要を添付資料２に，全域ガス消火設備の耐震設計を添付資料３に示す。設置に当たっては，火災の直接影響のみならず二次的影
響が安全機能を有する機器等に悪影響を及ぼさないような設計とし，設置した火災区域に応じて，動的機器の単一故障により機能を喪失することがないよう
系統分離に応じた独立性を備える設計とする。
また，建屋内設備となることから低温（凍結），風水害（風（台風））による影響は考えにくく，地震に対しては添付資料３に示すとおりの耐震性を確保す
る設計とする。その他の落雷，津波，竜巻，降水，積雪，地滑り，火山の影響，
生物学的事象及び森林火災についても，建屋内に設置されており影響は考えにくいが，機能が阻害される場合は原因の除去又は早期取替え，復旧を図る設計とする。
全域ガス消火設備は，機能に異常がないことを確認するため，消火設備の作
動確認を実施する。
また，全域ガス消火設備の設置に伴い，消火能力を維持するため，自動ダンパの設置又は空調設備の手動停止による消火剤の流出防止や，安全対策のための警報装置の設置を行う。さらに，全域ガス消火設備起動時に扉が「開」状態
では消火剤が流出することから，扉を「閉」運用とするよう手順等に定める。
また，消火設備起動後には発電所内に設置している避難誘導灯及び安全避難通路等により屋外等の安全な場所へ避難することが可能である。
原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な構築物,系統及び機器のうち，火災により安全機能が影響を受ける設備を設置する火災区域
又は火災区画の全域ガス消火設備は，外部電源喪失時にも電源が確保できるよう，非常用電源から受電する。また，外部電源喪失時に非常用ディーゼル発電機による非常用電源の供給が開始されるまでの時間を考慮して 70 分以上の設備の動作に必要な容量を有する内蔵型の蓄電池を設置する。
全域ガス消火設備の動作に伴う人体及び機器への影響を添付資料４に，狭隘な場所への消火剤（ハロン 1301 又は HFC-227ea）の有効性を添付資料５に，全域ガス消火設備の消火能力を添付資料６に示す。
なお,添付資料４に示すように全域ガス消火設備の動作に伴う人体への影響はないが，保守的に全域ガス消火設備の動作時に退避警報を発する設計とする。

- 8 条-別添 1-資料 6-4 -3.2.2．二酸化炭素消火設備（既設）
油火災が想定される非常用ディーゼル発電機室・非常用ディーゼル発電機燃料デイタンク室については，全域自動放出方式の二酸化炭素消火設備を設置し，当該室に必要な消火剤（6 号炉：約 1,071kg，7 号炉：約 955.7kg(A 系を代表として記載)）に対して十分な消火剤（6 号炉：約 1,080kg，7 号炉：約 1,080kg(A系を代表として記載)）を有する設計とする。非常用ディーゼル発電機室用の二酸化炭素消火設備の概要を添付資料７に示し，二酸化炭素消火設備の耐震設計を添付資料３に示す。
二酸化炭素消火設備は，機能に異常がないことを確認するため，消火設備の作動確認を実施する。
二酸化炭素消火設備の消火に用いる二酸化炭素は不活性であるため機器への影響はないが，その濃度は人体に影響を与えることから，二酸化炭素消火設備の作動前には，職員等の退出ができるように警報を吹鳴し，20 秒以上の時間遅れをもって二酸化炭素を放出する設計とする。また，二酸化炭素消火設備については，設備起動時に扉が「開」状態では消火剤が流出することから，扉を「閉」運用とするよう手順等に定める。さらに，起動時の二酸化炭素の人体への影響を考慮し，入退室の管理を行う設計とする。
なお，本設備は，消防法施行規則第十九条「不活性ガス消火設備に関する基準」に基づき設置する。

- 8 条-別添 1-資料 6-5 -3.2.3．局所ガス消火設備（新設）
局所ガス消火設備は，火災防護に係る審査基準の「2.2 火災の感知，消火」に基づき，火災発生時の煙の充満等により消火が困難となる可能性も考慮し，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物,系統及び機器のうち，火災により安全機能が影響を受ける設備を設置する原子炉建屋
通路部の早期の消火を目的として設置する。（添付資料 11）
具体的には，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物,系統及び機器のうち，火災により安全機能が影響を受ける設備を設置する原子炉建屋通路部の油内包機器，ケーブルトレイ，電源盤，制御盤等のうち，火災発生時に煙の充満により消火が困難となる可能性があるものに対しては，火災防護に係る審査基準の「2.2 火災の感知，消火」に基づき，自動又は中央制御室からの手動操作により起動する「局所ガス消火設備」を設置する。
局所ガス消火設備の概要を添付資料２に，局所ガス消火設備の耐震設計を添付
資料３に示す。設置に当たっては火災の直接影響のみならず二次的影響が安全機能を有する機器等に悪影響を及ぼさないような設計とする。
また，建屋内設備となることから低温（凍結），風水害（風（台風））による影響は考えにくく，地震に対しては添付資料３に示すとおりの耐震性を確保す
る設計とする。その他の落雷，津波，竜巻，降水，積雪，地滑り，火山の影響，
生物学的事象及び森林火災についても，建屋内に設置されており影響は考えにくいが，機能が阻害される場合は原因の除去又は早期取替え，復旧を図る設計とする。
局所ガス消火設備は，機能に異常がないことを確認するため，消火設備の作
動確認を実施する。
また，局所ガス消火設備の対象に応じて周囲にガスの影響が及ぶ場合は，安全対策のための警報装置の設置を行う。また，外部電源喪失時にも固定式消火設備が動作できるよう，非常用電源からの受電又は電源不要の構成とする。さらに，動作に電源が必要な場合は，外部電源喪失時に非常用ディーゼル発電機による非常用電源の供給が開始されるまでの時間を考慮して 70 分以上の設備の動作に必要な容量をもった内蔵型の蓄電池を設置する。
局所ガス消火設備の動作に伴う人体及び機器への影響を添付資料４に，狭隘な場所への消火剤（ハロン 1301 又は FK-5-1-12）の有効性を添付資料５に，局所ガス消火設備の消火能力を添付資料６に示す。
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における，各固定式消火設備の消火剤の必要容量を添付資料８に示す。また，3.2.1．及び 3.2.2．で述べた固定式消火設備の配置図については，８条-別添 1-資料３の添付資料２に示す。

- 8 条-別添 1-資料 6-6 -以上により，消火活動が困難となるおそれがある火災区域又は火災区画に対して，自動又は中央制御室からの手動操作により起動する固定式消火設備を設置し，必要な消火剤の容量を確保すること，系統分離に応じた独立性を有する設計とすること，火災の二次的影響を考慮した設計とすること，外部電源喪失
時にも機能を失わないような設計とすること，故障警報を中央制御室に吹鳴す
る設計とすること，作動前に警報を吹鳴させる設計とすること，屋内設置により凍結，風水害等に対して消火設備の性能が著しく阻害されるものではないこと，安全機能を有する機器等の耐震クラスに応じて耐震性を確保すること，消火剤の種類は誤動作時の安全機能への影響を考慮して選定していることから，火災防護に係る審査基準に適合するものと考える。
3.2.4．消火器及び水消火設備について（既設）
火災発生時にすべての火災区域又は火災区画の消火が早期に行えるよう，消火器，消火栓を配置する。優先的な水消火設備の使用が想定される火災区域にあっては，消火水による安全機能への影響を考慮し，必要な対策を講じる設計とする。
水消火設備のうち，水源のろ過水タンクについては，供給先である屋内消火栓並びに屋外消火栓に関し 2 時間以上の放水に必要な水量（120 ㎥）に対して十分な水量（No.3 ろ過水タンク約 1,000 ㎥，No.4 ろ過水タンク約 1,000 ㎥）を確保している。これは 5 号，6 号及び 7 号炉の共用を考慮した場合に必要となる 360 ㎥に対しても十分な容量である。なお，水消火設備に必要な消火水の容量について，屋内消火栓は消防法施行令第十一条，屋外消火栓は消防法施行令第十九条に基づき算出した容量とする。また，消火ポンプについては電動機駆動消火ポンプ，ディーゼル駆動消火ポンプ（定格流量 2,950 L /min）を各１台
以上有し，多様性を備えている。ポンプ容量については消防法施行規則にて要求される屋内消火栓並びに屋外消火栓の必要流量（150 L /min×2 台＋400 L/min×2 台＝1,100 L /min）に対して十分な容量を有しており，設置場所についても風水害に対して性能を著しく阻害されないよう止水対策を施した建屋に設置する。
・消防法施行令第十一条の要求
屋内消火栓必要水量＝2（個の消火栓）×130L/min×2 時間＝31.2m 3
・消防法施行令第十九条の要求
屋外消火栓必要水量＝2（個の消火栓）×350L/min×2 時間＝84.0m 3- 8 条-別添 1-資料 6-7 -したがって，水消火設備に必要な消火水の容量，2 時間以上の放水量は，屋内及び屋外消火栓必要水量の総和 31.2m3＋84.0m 3＝115.2m3≒120m 3 となる。
また，水消火設備の耐震クラスについては，これまで耐震 C クラスとして整理されているが，火災防護に係る審査基準において消火設備に対して地震等の自然現象によっても消火の機能，性能が維持される設計であることが求められる。消火設備については安全機能を有する構築物，系統及び機器を火災から防護することを目的として，それらが設置される火災区域又は火災区画に基づき対策を講じるものであることから，安全機能を有する火災区域又は火災区画内において防護対象機器の耐震クラスに応じた消火設備の耐震性が確保されているか確認し，水消火設備の耐震クラスを以下のとおり設定する。
資料２並びに資料９にて選定した安全機能を有する火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルが設置される火災区域又は火災区画については Ss 機能維
持された全域の固定式消火設備の設置を行うことから，耐震 S クラスの防護対
象機器に対して耐震クラスに応じた消火機能が確保され，地震後に火災区域又は火災区画内の消火機能が失われることはない（資料３添付資料２）。一部の火災区域又は火災区画については内包する可燃物量（火災の発生・延焼が考えにくい弁のグリス・計装ラック，金属筐体に覆われた分電盤等を除く）について
1,000MJ，等価火災時間 0.1 時間を基準として設け，現場の詳細な調査の上，いずれの可燃物についても金属製筐体に覆われ，煙が充満しにくく，可燃物間の相互の延焼防止が図られ大規模な火災や煙が発生しにくい環境であることを確認し，手動消火活動が可能な火災区域又は火災区画と整理し全域の固定式消火設備を設けていない。しかしながら，内包する可燃物に対して十分な消火機能を有する消火器を設置すること，これらの消火器については基準地震動に対して転倒，破損等しないよう固縛を行うとともに地震により機能が失われないことを加振試験により確認する。よって，これらの火災区域又は火災区画においても，地震後も消火器により消火可能であることから耐震クラスに応じた消火機能が確保される。
なお，地震後の手動消火活動への影響を考慮すると，低耐震クラスの油内包
機器からの油漏えい火災又は電源盤からの火災発生が考えられる。安全機能を有する火災区域又は火災区画 ＊ のうち，固定式消火設備を設けない火災区域又は火災区画とそれらの火災区域又は火災区画に設置された低耐震クラス機器について添付資料９に示す。添付資料９に示すとおり低耐震クラス機器については，
以下のとおり分類され，また火災による安全機能への影響を考慮し，耐震性の確保を行うことから消火器による手動消火に影響を与えないと考える。

- 8 条-別添 1-資料 6-8 -①可燃物量が特に大きく，通常時に発火の可能性が否定できないことから Ss
機能維持された局所固定式消火設備の設置対象としている機器②金属筐体に覆われ，外部への影響が考えにくく，可燃物量が少ない機器であることから消火器による手動消火が可能な機器③使用時のみ電源を入れ，使用中の発火の際は周囲の作業員により初期消火活動が可能な機器＊リスト上は重大事故等対処設備を有する火災区域又は火災区画を含む

よって，固定式消火設備を設置しない火災区域又は火災区画について，地震後も消火器による手動消火活動が可能と考えることから消火機能が維持される。また，屋外の軽油タンクに対しては移動式消火設備を基準地震動 Ss に対して転倒しない設計とすることから，消火機能が維持される。
以上より，地震後も固定式消火設備，消火器，移動式消火設備により安全機能を有する各火災区域又は火災区画の消火の機能が維持され（第 6-1 図），安全機能を有する構築物，系統及び機器に影響を与えることはないことを確認した。
よって，水消火設備について水源・ポンプも含めて耐震 C クラス設計とする。
ただし，消火配管は，地震時における地盤変位対策として，消火配管の建屋接続部には機械式継手を採用しないこととし，消火配管の地上化及びトレンチ内設置並びに給水接続口の設置を考慮した設計とし，原子炉建屋，タービン建屋
内では消火配管の破断等が生じない設計とする。また，消火配管が屋外設置であることを踏まえ，保温材の取付けや不凍式消火栓の採用といった凍結防止を図る設計とする。
屋外設置された水消火設備の機器がその他の落雷，津波，竜巻，降水，積雪，
地滑り，火山の影響，生物学的事象といった自然現象や森林火災によって機能を阻害される場合は，原因の除去又は早期の取替え，復旧を図る設計とする。
消火用水供給系は，復水補給水系等と共用する場合には，隔離弁を設置し通常全閉とすることで消火用水供給系の供給を優先する設計とする。なお，現時点では水道水系等とは共用していない。
なお，消火栓は，消防法施行令第十一条「屋内消火栓設備に関する基準」及
び消防法施行令第十九条「屋外消火栓設備に関する基準」に基づき，すべての火災区域又は火災区画を消火できるように設置する。火災区域又は火災区画における消火栓の配置を添付資料９に示す。消火器は，消防法施行規則第六条「大型消火器以外の消火器具の設置」及び消防法施行規則第七条「大型消火器の設置」に基づき設置する設計とする。
以上により，消火用水供給系について水源の多重化，ポンプの多様化を図る
こと，消防法施行令に基づき必要な水量，ポンプ容量を備える設計とすること，また 5 号，6 号及び 7 号炉の共用に対し十分な容量を有していること，地震時- 8 条-別添 1-資料 6-9 -

の地盤変位や風水害，凍結等を考慮した設計とすることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。また，消火栓に関して，すべての火災
区域又は火災区画を消火できるように設置すること，消防法施行令に基づき必
要な容量を確保することから火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。

第 6-1 図：安全機能を有する火災区域又は火災区画における消火設備の耐震性について- 8 条-別添 1-資料 6-10 -3.2.5．移動式消火設備について（既設）
移動式消火設備については，化学消防自動車 2 台を配備し，消火ホース等の資機材を備え付けている。加えて，大型化学高所放水車 2 台を配備している。
添付資料 10 に，移動式消火設備について示す。また，消火用水のバックアップ
ラインとして屋外に設置された連結送水口に移動式消火設備を接続することで，建屋内の屋内消火栓に対しても給水が可能である。移動式消火設備については，
耐震 S クラス設備である軽油タンクの消火に用いることから，地震により転倒しない設計とする。
なお，移動式消火設備の操作については，発電所構内の自衛消防隊詰め所に
24 時間体制で配置している自衛消防隊にて実施する。
以上により，移動式消火設備を配備していることから火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。

- 8 条-別添 1-資料 6-11 -4．消火活動が困難となる火災区域又は火災区画の考え方
火災防護に係る審査基準の「2.2.1 (2) 消火設備」では，安全機能を有する
機器等を設置する火災区域又は火災区画であって，火災発生時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なところには，自動消火又は手動操作による固定式消火設備の設置が要求されていることから，ここでは「火災発生時に煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難な場所」の選定方針について示す。
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉では，資料２「柏崎刈羽原子力発電所
6 号及び 7 号炉における原子炉の安全停止に必要な機器について」の添付資料
５「原子炉の安全停止に必要な機能を達成するための機器リスト」に記載されている機器等の設置場所は，基本的に「火災発生時に煙の充満又は放射線の影
響により消火活動が困難な場所」として設定する。
ただし，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となるかを考慮した結果，火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難とならない場所として以下を選定する。これらの火災区域又は火災区画については，消火活動により消火を行う設計とする。

- 8 条-別添 1-資料 6-12 -

(1)

中央制御室
中央制御室は，常駐する運転員によって火災感知器による早期の火災感知及び消火活動が可能であり，火災が拡大する前に消火可能であること，万一，火災によって煙が発生した場合でも建築基準法に準拠した容量の排煙設備によって排煙が可能であることから，消火活動が困難とならない場所として選定する。
このため，中央制御室は消火器で消火を行う設計とする。
なお，中央制御室床下フリーアクセスフロアは，固有の信号を発する
異なる種類の火災感知設備（煙感知器と熱感知器），及び中央制御室からの手動操作により早期の起動が可能な固定式ガス消火設備（消火剤はハ
ロン 1301）を設置する設計とする。

(2)

可燃物が少ない火災区域又は火災区画
可燃物が少ない火災区域又は火災区画は，火災源となる可燃物がほとんどないこと，持込み可燃物管理により火災荷重及び等価時間を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない場所として選定する。（添付資料 12）
これらの火災区域又は火災区画の消火については，消火器により消火活動を行う設計とする。なお，消火器については，消火器の技術上の規格を定める省令により，各火災源に対する消火試験にて消火能力が定められる。一般的な 10 型粉末消火器（普通火災の消火能力単位：3，油火災の消火能力単位：7）について，消火能力単位の測定試験時に用いられるガソリン火源（油火災の消火能力単位が７の場合，燃焼表面積 1.4m2，
体積 42L）の発熱速度は，FDTs※１ により算出すると 3,100kW となる。また，この発熱量に相当する潤滑油の漏えい量は，NUREG/CR-6850※２ の考え方に則り燃焼する油量を内包油量の 10％と仮定して算出すると 1.8L（燃焼表面積 2.5m2 ）となるが，いずれの火災区域又は火災区画でもこれを上回る漏えい火災が想定される潤滑油内包機器はない。
一方，盤については，NUREG/CR-6850※２ 表 G-1 に示された発熱速度（98%信頼上限値で最大 1,002kW）を包絡していることを確認した。さらに，これらの火災区域又は火災区画にケーブルトレイがないことを確認している。
よって，これらの火災区域又は火災区画に対する消火手段として，消火器が十分な消火能力を有しているものと考える。また，消火器の配備数としては消防法施行規則第六，七条に基づき各フロアの床面積から算出される必要消火能力単位を有する消火器を必要数，建屋通路部に設置することに加え，裕度を見込み可燃物が少ない火災区域の入口扉の内側
近傍及び外側近傍に普通火災の消火能力単位３以上の消火器を２個以上- 8 条-別添 1-資料 6-13 -追加で設置する設計とする。
（第 6-2 図）なお，火災荷重の基準値である
1,000MJ については，消火性能試験におけるガソリン量 42L（1,300MJ）とほぼ同等の可燃物量である。また，小型の盤や計装ラックについても同程度の可燃物量であり，これらの可燃物について瞬間的な発熱速度を考慮しても十分な消火が可能と考えることから，消火可能な可燃物量の基準値として設けるものである。
※ １ ： ”Fire Dynamics Tools (FDTs):Quantitative Fire Hazard Analysis
Methods for the U.S. Nuclear Regulatory Commission Fire Protection
Inspection Program”, NUREG-1805※２：EPRI/NRC-RES Fire PRA Methodology for Nuclear Power Facilities, Final
Report, (NUREG/CR-6850, EPRI 1011989)

第 6-2 図：消火活動が困難でない火災区域又は火災区画に対する消火器の配置例- 8 条-別添 1-資料 6-14 -(3)非常用ディーゼル発電機軽油タンクエリア及び燃料移送系ポンプエリア
非常用ディーゼル発電機軽油タンクエリア及び燃料移送系ポンプエリ
アについては屋外開放の火災区域であり，火災が発生しても煙は充満しないことから煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域として選定する。
このため，非常用ディーゼル発電機軽油タンクエリア及び燃料移送系
ポンプエリアは消火器又は移動式消火設備で消火を行う設計とする。

5．火災により安全機能へ影響を及ぼすおそれが考えにくい火災区域又は火災区画の考え方
以下に示す火災区域又は火災区画は，火災により安全機能へ影響を及ぼすおそれが考えにくいことから，消防法又は建築基準法に基づく対策を行う設計とする。
(1) 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された火災防護対象機器を設置する火災区域又は火災区画
火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された配管，容器，タンク，手動弁，コンクリート構造物については流路，バウンダリとしての機能が火災により影響を受けることは考えにくいため，消防法又は建築基準法に基づく対策を行う設計
とする。
(2)

フェイルセーフ設計の火災防護対象機器を設置する火災区域又は火災
区画
フェイルセーフ設計の設備については火災により動作機能を喪失した場合であっても，安全機能が影響を受けることは考えにくいため，
消防法又は建築基準法に基づく対策を行う設計とする。

- 8 条-別添 1-資料 6-15 -6. まとめ
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における安全機能を有する構築物，系
統及び機器の火災を早期に消火するための消火設備を下表に示す。（第 6-1 表）
第 6-1 表：柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び７号炉 安全機能を有する
機器等を設置する火災区域又は火災区画の消火設備
消火設備

全域ガス
消火設備
二酸化炭素
消火設備

消火剤

必要消火剤量ハロン 1301
HFC-227ea

0.32kg

煙の充満等により消火活動が１㎥あたり困難な火災区域又は火災区画

１㎥あたり0.8～0.9kg

ハロン 1301
消火設備

１㎥あたり

0.55kg

二酸化炭素

局所ガス

非常用ディーゼル発電機室

１㎥あたり

原子炉建屋通路部の油内包機

5.0kg 以下

器

１㎥あたり
FK-5-1-12

主な消火対象0.84～1.46kg に開口補償を見込む

原子炉建屋通路部のケーブル
トレイ，電源盤，制御盤

130L/min 以上
水消火設備
（消火栓）

水

（屋内）
350L/min 以上

全火災区域又は火災区画

（屋外）
消火器

粉末等

消防法施行規則第六，煙の充満等により消火活動が七条に基づく必要数に困難とならない火災区域又は裕度を見込む火災区画- 8 条-別添 1-資料 6-16 -添付資料１

実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準（抜粋）添付資料１「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（抜粋）
2.2

火災の感知、消火

2.2.1

火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計であること。

(2)

消火設備

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構
築物、系統及び機器が設置される火災区域または火災区画であって、火災時に煙の充満、放射線の影響等により消火活動が困難なところには、自動消火設備
又は手動操作による固定式消火設備を設置すること。
② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区域であって、火災時に煙の充満、放射線の影響等により消火活動が困難なところには、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置すること。
③ 消火用水供給系の水源及び消火ポンプ系は、多重性又は多様性を備えた設計であること。
④ 原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び機器相互の系統分離を行うために設けられた火災区域又は火災区画に設置される消火設備は、系統分離に応じた独立性を備えた設計であること。
⑤ 消火設備は、火災の火炎、熱による直接的な影響のみならず、煙、流出流体、断線、爆発等による二次的影響が安全機能を有する構築物、系統及び機器に悪影響を及ぼさないように設置すること。
⑥ 可燃性物質の性状を踏まえ、想定される火災の性質に応じた十分な容量の消火剤を備えること。
⑦ 移動式消火設備を配備すること。
⑧ 消火剤に水を使用する消火設備は、2 時間の最大放水量を確保できる設計であること。

⑨ 消火用水供給系をサービス系または水道水系と共用する場合には、隔離弁等を設置して遮断する等の措置により、消火用水の供給を優先する設計であること。

- 8 条－別添 1-資料 6-添付 1-1 -⑩ 消火設備は、故障警報を中央制御室に吹鳴する設計であること。
⑪ 消火設備は、外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計であること。
⑫ 消火栓は、全ての火災区域の消火活動に対処できるよう配置すること。
⑬ 固定式のガス系消火設備は、作動前に職員等の退出ができるように警報を吹鳴させる設計であること。
⑭ 管理区域内で消火設備から消火剤が放出された場合に、放射性物質を含むおそれのある排水が管理区域外へ流出することを防止する設計であること。
⑮ 電源を内蔵した消火設備の操作等に必要な照明器具を、必要な火災区域及びその出入通路に設置すること。
（参考）(2) 火災感知設備について①-1 手動操作による固定式消火設備を設置する場合は、早期に消火設備の起動が可能となるよう中央制御室から消火設備を起動できるように設計されていること。
上記の対策を講じた上で、中央制御室以外の火災区域又は火災区画に消火設備の起動装置を設置することは差し支えない。
①-2 自動消火設備にはスプリンクラー設備、水噴霧消火設備及びガス系消火設備（自動起動の場合に限る。）があり、手動操作による固定式消火設備には、ガス系消火設備等がある。中央制御室のように常時人がいる場所には、ハロン1301 を除きガス系消火設備が設けられていないことを確認すること。
④「系統分離に応じた独立性」とは、原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び機器が系統分離を行うため複数の火災区域又は火災区画に分離して設置されている場合に、それらの火災区域又は火災区画に設置された消火設備が、消火ポンプ系（その電源を含む。）等の動的機器の単一故障により、同時に機能を喪失することがないことをいう。

⑦

移動式消火設備については、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和５３年通商産業省令第７７号）第８５条の５」を踏まえて設置されていること。

- 8 条－別添 1-資料 6-添付 1-2 -

⑧

消火設備のための必要水量は、要求される放水時間及び必要圧力での最大流量を基に設計されていること。この最大流量は、要求される固定式消火設備及び手動消火設備の最大流量を合計したものであること。
なお、最大放水量の継続時間としての 2 時間は、米国原子力規制委員会(NRC)が定める Regulatory Guide 1.189 で規定されている値である。
上記の条件で設定された防火水槽の必要容量は、Regulatory Guide1.189
では 1,136,000 リットル（1,136 m3）以上としている。

2.2.2

火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、地震等の自然現象によっても、火災感知及び消火の機能、性能が維持される設計であること。

(1)

凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた設計であること。

(2)

風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計であること。

(3)

消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計であること。

（参考）
火災防護対象機器等が設置される火災区画には、耐震 B・C クラスの機器が設置されている場合が考えられる。これらの機器が基準地震動により損傷し S クラス機器
である原子炉の火災防護対象機器の機能を失わせることがないことが要求されるところであるが、その際、耐震 B・C クラス機器に基準地震動による損傷に伴う火災が発生した場合においても、火災防護対象機器等の機能が維持されることについて確認
されていなければならない。
(2)

消火設備を構成するポンプ等の機器が水没等で機能しなくなることのないよ
う、設計に当たっては配置が考慮されていること。

- 8 条－別添 1-資料 6-添付 1-3 -添付資料２

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉におけるガス消火設備について

添付資料２

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉におけるガス消火設備について
1．設備構成及び系統構成
火災発生時に煙の充満により消火活動が困難となる可能性のある火災区域又は火災区画に必要となる固定式消火設備として，人体，設備への影響を考慮し，「全域ガス消火設備並びに局所ガス消火設備」を設置する。（ディーゼル発電機室を除く）
ガス消火設備の仕様の概要を第 1 表に，単一の部屋に対して使用する専用型の全域ガス消火設備を第 1 図に，複数の部屋の火災発生時に当該火災エリアを選択する，選択型の全域ガス消火設備を第 2 図に示す。また，油内包機器に使用する局所ガス消火設備を第 3 図に，ケーブルトレイ並びに盤に使用する局所
ガス消火設備を第 4 図に示す。
なお，ガス消火設備の耐震設計については，添付資料３に示す。
第1表：ガス消火設備の仕様の概要
項

消火剤

全域
消火設備

消火剤

局所 ※
消火設備

目

仕

様

消火薬剤

ハロン1301，HFC-227ea

消火原理

連鎖反応抑制（負触媒効果）

消火剤の特徴設備及び人体に対して無害

適用規格

消防法その他関係法令

火災感知

火災感知器（複数の感知器のうち２系統の作動信号）

放出方式

自動起動又は手動起動

消火方式

全域放出方式

電

非常用電源及び蓄電池を盤内に設置

源

消火薬剤

FK-5-1-12

消火原理

連鎖反応抑制（負触媒効果）

消火剤の特徴設備及び人体に対して無害

適用規格

消防法その他関係法令

火災感知

センサーチューブ方式

放出方式

自動起動又は手動起動

消火方式

局所放出方式

電

電源不要

源※ハロン1301の局所ガス消火設備については全域と同様の仕様- 8 条-別添 1-資料 6-添付 2-1 -第1図：全域ガス消火設備の作動概要図

ボンベラック

選択弁

防護エリア

防護エリア
容器弁

制御回
路，

スピーカ、充満表示灯（各防護エリア）

第2図：全域ガス消火設備設置概要図（選択型）- 8 条-別添 1-資料 6-添付 2-2 -

中央制御室
起動信号
現場
起動信号

第 3 図：局所ガス消火設備概要図（油内包機器）(a)ケーブルトレイ
第 4-1 図：局所ガス消火設備概要図（ケーブルトレイ）- 8 条-別添 1-資料 6-添付 2-3 -(b)盤
第 4-2 図：局所ガス消火設備概要図（盤）- 8 条-別添 1-資料 6-添付 2-4 -

2．全域ガス消火設備の作動回路
2.1．作動回路の概要
消火活動が困難な火災区域又は火災区画の火災発生時における全域ガス消火
設備作動までの信号の流れを第 5 図に示す。
自動待機状態においては，複数の感知器が作動した場合に自動起動する。起動条件としては，複数の「煙感知器」のうち 2 系統又は複数の「熱感知器」の
うち 2 系統が火災を感知した場合に自動起動する設計とし，誤作動防止を図っている。（第 6 図）
中央制御室における遠隔起動，現地（火災エリア外）での手動操作による消火設備の起動（ガス噴出）も可能な設計としており，人による火災発見時においても，早期消火が対応可能な設計とする。また，煙感知器又は熱感知器のう
ち一方の誤作動，不作動により消火設備が自動起動しない場合であっても，もう一方の感知器の作動によって中央制御室に警報が発報するため，運転員が火災の発生を確認した場合には，中央制御室又は現場での手動起動により早期消火が対応可能な設計とする。

- 8 条-別添 1-資料 6-添付 2-5 -火

第5図：火災発生時の信号の流れ

消

自動起動

電磁開放器作動、消火ガス放出タイマー作動

現場 又は中央制御室から起動

中央制御室にて
警報鳴動

火災感知設備作動

火災発生

退避アナウンス開始

中央制御室へ連絡

消火困難区域人による発見

手動起動

【煙感知】【熱感知】

消火設備作動信号

ガスボンベ

第6図：全域ガス消火設備起動ロジック

2.2．全域ガス消火設備の系統構成(1) 全域ガス消火設備（専用型）
専用型は，火災感知器からの信号を制御回路部が受信した後，一定時間後に制御回路部から起動ガス容器ユニットに対して放出電気信号を発信する。
起動ガス容器ユニットでは，放出電気信号を機械的なガス圧信号に変換し，ガス圧信号で機械的に作動する容器弁に対して放出信号を発信して，消火ガスが放出される。
全域ガス消火設備（専用型）の系統構成を第 7 図に示す。

電気信号

火災感知設備

制御回路部

起動ガ
ス容器

ガス圧信号
容器弁

防護エリア

ガスボンベ

第7図：全域ガス消火設備（専用型）の系統構成- 8 条-別添 1-資料 6-添付 2-6 -

防護エリア

(2)

全域ガス消火設備（選択型）
選択型は，複数の部屋に設置する火災感知器からの信号をそれぞれの制御回路部が受信した後，制御回路部から起動ガス容器ユニットに対して放出電気信号を発信する。
起動ガス容器ユニットでは，放出電気信号を機械的なガス圧信号に変換し，ガス圧信号で機械的に作動する容器弁及び選択弁に放出信号を発信して，消火ガスが放出される。
全域ガス消火設備（選択型）の系統構成を第 8 図に示す。
ガス圧信号

火災感知設備

電気
信号

制御
回路部

各防護エリア

・
・
・
制御
回路部

起動ガ
ス容器

・
・
・
電気
信号

起動ガ
ス容器

容器弁

選択弁

防護エリア

・
・
・
・

ガスボンベ

選択弁

防護エリア

ガス圧信号

第8図：全域ガス消火設備（選択型）の系統構成

3．局所ガス消火設備の作動回路
3.1．作動回路の概要
通路部において消火活動が困難となるおそれがある油内包機器，盤に対して設置する局所ガス消火設備作動までの信号の流れについては，全域ガス消火設
備と同様であり，第 5 図に示す。
自動待機状態においては，複数の感知器が作動した場合に自動起動する。起動条件としては，複数の「煙感知器」のうち 2 系統又は複数の「熱感知器」の
うち 2 系統が火災を感知した場合に自動起動する設計とし，誤作動防止を図っている。（第 6 図）
中央制御室における遠隔起動，現地（火災エリア外）での手動操作による消火設備の起動（ガス噴出）も可能な設計としており，人による火災発見時においても，早期消火が対応可能な設計とする。また，煙感知器又は熱感知器のう- 8 条-別添 1-資料 6-添付 2-7 -ち一方の誤作動，不作動により消火設備が自動起動しない場合であっても，もう一方の感知器の作動によって中央制御室に警報が発報するため，運転員が火災の発生を確認した場合には，中央制御室又は現場での手動起動により早期消火が対応可能な設計とする。
また，ケーブルトレイの局所ガス消火設備に対しては火災区域又は火災区画に設置する感知器とは別に，狭隘なケーブルトレイでも設置可能なセンサーチ
ューブ式の火災感知器を設置し，局所ガス消火設備が作動する設計とする。起動条件としては，火災周辺のセンサーチューブが溶損することで圧力信号による火災感知信号を発信し，消火ガスの放出を行う。簡略化された単純な構造であることから誤動作の可能性は小さく，万一，誤動作が発生した場合であっても機器・人体に影響を及ぼさない。センサーチューブ式の局所ガス消火設備のケーブルトレイへの適用について，消火性能が確保されていることを別紙１に示す。
中央制御室では消火ガスの放出信号を検知する設計としており，人による火災発見時においても，現場での手動起動が可能な設計とする。また，誤作動，不作動により消火設備が自動起動しない場合であっても，火災区域又は火災区画の感知器の作動によって中央制御室に警報が発報するため，運転員が火災の発生を確認した場合には，現場での手動起動により消火対応可能な設計とする。

3.2．局所ガス消火設備の系統構成(1) 局所ガス消火設備（油内包機器，盤）
油内包機器，盤に対する局所ガス消火設備は，火災感知器からの信号を制御回路部が受信した後，一定時間後に制御回路部から容器弁に対して放出信号を発信して，消火ガスが放出される。
局所ガス消火設備（油内包機器，盤）の系統構成を第 9 図に示す。
電気信号

火災感知設備

制御回路部

容器弁

防護対象機器

防護エリア

ガスボンベ

第9図：局所ガス消火設備（油内包機器，盤）の系統構成- 8 条-別添 1-資料 6-添付 2-8 -(2)局所ガス消火設備（ケーブルトレイ）
ケーブルトレイに設置する火災感知器（センサーチューブ）が火災により溶損するとチューブ内部のガス圧が低下し，容器弁へ圧力信号が伝達される。圧力制御された容器弁が圧力信号により開動作し，消火ガスが放出される。なお，圧力信号を電気信号に変換し，消火ガスが放出されたことを中央制御室に警報として発報する。
局所ガス消火設備（ケーブルトレイ）の系統構成を第 10 図に示す。

火災感知設備（センサチューブ）

電気信号
中央制御室

ガス圧信号
容器弁

防護対象
トレイ

ガスボンベ

第10図：局所ガス消火設備（ケーブルトレイ）の系統構成- 8 条-別添 1-資料 6-添付 2-9 -別紙１

ケーブルトレイ局所ガス消火設備の消火性能について

1．はじめに
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の原子炉建屋通路においては，ケーブル
火災が発生した場合に煙の充満により消火活動が困難となる可能性があることから，ケーブルトレイにチューブ式の局所ガス消火設備を設置する設計とする。
以下では，実証試験に基づき，チューブ式の局所ガス消火設備がケーブルトレイ
火災に対して有効であることを示す。
2．チューブ式局所ガス消火設備の仕様
チューブ式局所ガス消火設備の概要を第 1 図に示す。チューブ式局所ガス消火設備は，ケーブルトレイ内の火災を探知し自動的に消火剤を放射し有効に消火すること等を目的とし，いくつかの国内防災メーカにおいて製造されている。一部製品については，第 1 表に示す仕様において，ケーブルトレイ火災を有効に消火するものであると日本消防設備安全センターから性能評定（※）を受けている。
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の原子炉建屋通路のケーブルトレイに適用するチューブ式局所ガス消火設備についても，上記仕様と同等以上の設計とし，消火性能を確保する。
（※）出典：「消火設備（電気設備用自動消火装置）性能評定書，型式記号：IHP14.5」,15-046 号，（一財）日本消防設備安全センター，平成 23 年
9月

第 1 図：チューブ式局所ガス消火設備の概要図- 8 条-別添 1-資料 6-添付 2-10 -第 1 表：チューブ式局所ガス消火設備の仕様
構成部品
消火剤

仕様
FK5-1-12検知チューブ

材質

ポリアミド系樹脂

使用環境温度-20～50℃

探知温度

約 180℃

内圧

1.8MPa

消火配管

軟銅管

消火ノズル個数

最大 8 個／セット

消火剤ボンベ本数

1 本／セット

3．電力中央研究所におけるケーブルトレイ消火実証試験
電力中央研究所の研究報告（※）において，原子力発電所への適用を目的として第 1 表に示す仕様のチューブ式局所ガス消火設備を用いたケーブルトレイ消火実証試験を実施し，その結果有効であったことが示されている。
（※）出典：「チューブ式自動消火設備のケーブルトレイ火災への適用性評
価」，N14008，電力中央研究所，平成 26 年 11 月
以下では，電力中央研究所にて実施された実証試験の概要を示し，柏崎刈羽原
子力発電所 6 号及び 7 号炉の原子炉建屋通路部のケーブルトレイ消火に有効となることを示す。

- 8 条-別添 1-資料 6-添付 2-11 -3.1．消火実証試験装置の仕様
消火実証試験装置の概要と試験条件を第 2 図及び第 2 表に示す。実機状態を模擬するため，消火対象のケーブルトレイは水平と垂直の 2 種類としている。垂直の場合には，火災による熱が垂直上方に伝わることを考慮し，ケーブル敷設方向（鉛直方向）に対して，検知チューブが直交するように一定間隔で X 字に検知チ
ューブを配置している。実機状態では，ケーブルトレイ内に敷設されるケーブルが少ない個所と複数ある個所が存在するため，試験 H1，V1 ではケーブルトレイ
内のケーブルを 1 本のみとし，試験 H2，V2 では複数としている。着火方法は，過電流であり，電流の大きさはケーブルの許容電流の約 6 倍の 2,000A としている。
なお，電力中央研究所における消火実証試験では，チューブ式局所ガス消火設
備を火災防護対策における影響軽減に適用することが考慮されていたため，ケー
ブルトレイは金属蓋付とし，更にその周囲に耐火シートが巻かれた状態であった（第 3 図）。柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉においては，チューブ式局所ガス消火設備を影響軽減対策には適用しないことから，実機施工においてケーブル
トレイは必ずしも金属蓋付とはせず，消火設備作動時に消火剤がケーブルトレイ
外部に漏えいしないよう，延焼防止シートで覆う設計とする。延焼防止シートの耐火性を別紙２，延焼防止シートを施工することによるケーブルの許容電流低減
率への影響を別紙３，延焼防止シートのケーブルトレイへの取付方法を別紙４にそれぞれ示す。

第 2 図：消火実証試験装置の概要- 8 条-別添 1-資料 6-添付 2-12 -第 2 表：消火実証試験の試験条件
試
験
名

電流

トレイ 着 火 管 理 可燃物
姿勢
位置（※1）

H1

2000A

水平

ケ ー ブ ル 6600V CV 3C 150sq 1 本 幅 1.8m（※2）×
ト レ イ 端 6600V CV 3C 150sq 3 本， 長さ 9.6m×高さ
部から 4m 6600V CVT 3C 150sq 27 0.15m
本

垂直ケ ー ブ ル 6600V CV 3C 150sq 1 本 幅 1.8m（※2）×
ト レ イ 上 6600V CV 3C 150sq 3 本， 長さ 6.0m×高さ
端 部 か ら 6600V CVT 3C 150sq 14 0.25m
4m
本

H2

V1
V2

ケーブルトレイ
寸法（※1）過電流による着火位置を管理するため，ケーブルに切り込みを入れている。
（※2）柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の原子炉建屋通路部に設置するケーブルトレイは最大幅が 0.6m であるため，実機設計よりも試験条件の方がケーブルトレイ内の空間が広くなっている。このため，実機設計よりも火災感知及び消火されにくい条件であり，保守的な試験であると考える。

消火実証試験用のケーブルトレイ（金属蓋付で周囲に耐火シートが巻かれている）

第 3 図：消火実証試験用のケーブルトレイ外観- 8 条-別添 1-資料 6-添付 2-13 -3.2．消火実証試験の結果
3.2.1．試験 H1 の結果
第 4 図に示すような配置において，ケーブルに過電流を通電したところ，通電開始後 30 分 35 秒で着火した。着火から 16 秒後（通電開始後 30 分 51 秒後）にチ
ューブ式局所ガス消火設備（報告書では FE と呼称）が動作し，消火することが確認された（第 5 図）。

第 4 図：試験 H1 における検知チューブ等の配置概要

第 5 図：試験 H1 における発火・消火時の状態- 8 条-別添 1-資料 6-添付 2-14 -3.2.2．試験 H2 の結果
第 6 図に示すような配置において，ケーブルに過電流を通電したところ，通電開始後 32 分 29 秒で着火した。着火から 15 秒後（通電開始から 32 分 44 秒後）にチューブ式局所ガス消火設備が動作し，消火することが確認された（第 7 図）。

第 6 図：試験 H2 における検知チューブ等の配置概要

第 7 図：試験 H2 における発火・消火時の状態- 8 条-別添 1-資料 6-添付 2-15 -3.2.3．試験 V1 の結果
第 8 図に示すような配置において，ケーブルに過電流を通電したところ，通電開始後 17 分 6 秒で着火した。着火から 1 分 39 秒後（通電開始から 18 分 45 秒後）にチューブ式局所ガス消火設備が動作し，消火することが確認された（第 9 図）。

第 8 図：試験 V1 における検知チューブ等の配置概要

第 9 図：試験 V1 における発火・消火時の状態- 8 条-別添 1-資料 6-添付 2-16 -3.2.4．試験 V2 の結果
第 10 図に示すような配置において，ケーブルに過電流を通電したところ，通電開始後 18 分 14 秒で着火した。着火から 3 分 26 秒後（通電開始から 21 分 40 秒
後）にチューブ式局所ガス消火設備が動作し，消火することが確認された（第 11図）。

第 10 図：試験 V2 における検知チューブ等の配置概要

第 11 図：試験 V2 における発火・消火時の状態- 8 条-別添 1-資料 6-添付 2-17 -以上から，実機を模擬したケーブルトレイの火災について，チューブ式局所ガス消火設備が有効に機能することを確認した。
なお，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉へのチューブ式局所ガス消火設備の適用においては，実機での標準施工方法を踏まえ，金属蓋を設置しないケーブ
ルトレイに延焼防止シートを巻いた状態で消火性能の実証試験を行い，消火性能が確保されることを確認した。その結果を以下に示す。
4．金属蓋を設置しないケーブルトレイ消火実証試験
4.1．消火実証試験装置の仕様
消火実証試験装置の概要と試験条件を第 12 図及び第 3 表に示す。金属蓋を設置しないケーブルトレイ消火実証試験では，ケーブルトレイに延焼防止シートを巻き付けた状態で行う。実機状態を模擬するため，消火対象のケーブルトレイは水平と垂直の 2 種類としている。垂直の場合には，火災による熱が垂直上方に伝わることを考慮し，ケーブル敷設方向（鉛直方向）に対して，検知チューブが直交するように一定間隔で X 字に検知チューブを配置している。実機状態では，ケーブルトレイ内に敷設されるケーブル種類が複数あることを踏まえ，試験①-1，②-1，③-1，④-1 では比較的外径の大きい低圧ケーブル（600V CV 3c 14sq）を用いて，試験①-2，②-2，③-2，④-2 では比較的外径の小さい制御ケーブル（600V CV 3c 5.5sq）を用いている。また，着火方法はケーブルトレイ底部からのバーナ加熱とし，ケーブルトレイ内に敷設されるケーブルが多いほど火災感知及び消火が困難になると考えられることから，ケーブルトレイ内に敷設するケーブル本数は実機最大条件（占積率 40%）に合わせている。消火実証試験装置の外観を第 13 図に示す。

第 12 図：消火実証試験装置（金属蓋なし）の概要- 8 条-別添 1-資料 6-添付 2-18 -第 3 表：消火実証試験（金属蓋無し）の試験条件
試 験 着火名方法①-1

トレイ 着火 管 理位 可燃物
姿勢
置（※1）

バ ー 水平ナ①-2

消火 ノ ズル
か ら 3m 離れた ケ ーブ
ル トレ イ底
一部

低圧ケーブル
600V CV 3C 14sq 95 本
（占積率 40%）

ケーブルトレイ
寸法
幅 0.6m（※2）×
長さ 6.0m×高さ
0.12m

制御ケーブル
幅 0.6m（※2）×
600V CV 3C 5.5sq 328 長さ 6.0m×高さ
本
0.25m（占積率 40%）②-1

消火 ノ ズル 低圧ケーブル
か ら 3m 離 600V CV 3C 14sq 95 本
れた ケ ーブ （占積率 40%）②-2

ル トレ イ底 制御ケーブル
幅 0.6m（※2）×
全体600V CV 3C 5.5sq 328 長さ 6.0m×高さ
本
0.25m（占積率 40%）

③-1

③-2

④-1

④-2

垂直

消火 ノ ズル
か ら 1.5m
離れ た ケー
ブル ト レイ
底一部

低圧ケーブル
600V CV 3C 14sq 95 本
（占積率 40%）

消火 ノ ズル
か ら 1.5m
離れ た ケー
ブル ト レイ
底全体

低圧ケーブル
600V CV 3C 14sq 95 本
（占積率 40%）

幅 0.6m（※2）×
長さ 6.0m×高さ
0.12m

幅 0.6m（※2）×
長さ 6.0m×高さ
0.12m

制御ケーブル
幅 0.6m（※2）×
600V CV 3C 5.5sq 328 長さ 6.0m×高さ
本
0.25m（占積率 40%）
幅 0.6m（※2）×
長さ 6.0m×高さ
0.12m

制御ケーブル
幅 0.6m（※2）×
600V CV 3C 5.5sq 328 長さ 6.0m×高さ
本
0.25m（占積率 40%）（※1）バーナによる着火位置を管理するため，ケーブルトレイ底の延焼防止シー
トに切り込みを入れている。切り込みの大きさによる実証試験結果への影響を考慮し，切り込みはケーブルトレイ底の一部（0.1m×0.3m）あるいは全体（0.1m×0.6m）とした。
（※2）柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の原子炉建屋通路部に設置するケーブルトレイは最大幅が 0.6m であるため，実機設計と同等の試験であると考- 8 条-別添 1-資料 6-添付 2-19 -える。

第 13 図：消火実証試験用（金属蓋なし）のケーブルトレイ外観

4.2．消火実証試験の結果
金属蓋を設置しないケーブルトレイを用いたチューブ式局所消火設備の実証試
験時の状況を第 14 図に示し，試験結果を第 4 表に示す。同表に示す通り，試験①-1～④-2 まで全てのケースでチューブ式局所ガス消火設備は有効に機能しており，金属蓋を設置しないケーブルトレイに対しても有効であることが確認された。

- 8 条-別添 1-資料 6-添付 2-20 -第 14 図：加熱時及び消火後の状態- 8 条-別添 1-資料 6-添付 2-21 -第 4 表：消火実証試験（金属蓋無し）の試験結果
試 験 トレイ
名姿勢

着火管理位置①-1

消 火 ノ ズ ル か 低圧ケーブル
ら 3m 離れたケーブルトレイ
制御ケーブル底一部

5 分 43 秒

良

11 分 56 秒

良

消 火 ノ ズ ル か 低圧ケーブル
ら 3m 離れたケーブルトレイ
制御ケーブル底全体

8 分 11 秒

良

16 分 57 秒

良

消 火 ノ ズ ル か 低圧ケーブル
ら 1.5m 離れた
ケーブルトレ
制御ケーブル
イ底一部

53 秒

良

5 分 56 秒

良

消 火 ノ ズ ル か 低圧ケーブル
ら 1.5m 離れた
ケ ー ブ ル ト レ 制御ケーブル
イ底全体

32 秒

良

21 秒

良

水平

①-2

②-1

②-2
③-1

③-2

④-1
④-2

垂直

可燃物

バ ー ナ 着 火 か 消火状況
ら 感 知 ま で の （※1）
時間（※1）消火剤噴出後，再着火が無いことを確認し「良」とした。

- 8 条-別添 1-資料 6-添付 2-22 -別紙２

ケーブルトレイ局所ガス消火設備に使用するケーブルトレイカバーについて
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉のケーブルトレイ局所ガス消火設備では，消火設備作動時に消火剤がケーブルトレイ外部に漏えいしないように,ケー
ブルトレイを延焼防止シート（プロテコシート P2・eco）で覆う設計とする（第1 図）。ケーブルトレイを覆う延焼防止シートは酸素指数 60 以上であり，消防法上，難燃性又は不燃性を有する材料（酸素指数 26 以上）に指定される（※）。
（※）出典：「消防法施行令の一部改正に伴う運用について（合成樹脂類の範囲）（指定数量）」，消防予第 184 号，消防庁予防救急課，昭和 54 年 10月

第 1 図：延焼防止シート（プロテコシート P2・eco）の概要- 8 条-別添 1-資料 6-添付 2-23 -また，延焼防止シートは，ケーブルトレイに巻き付けた状態で IEEE383 Std1974に基づくに垂直トレイ燃焼試験（20 分間のバーナ加熱）を実施しても，第 2 図に示すとおり，接炎による燃焼や破れ等は発生しないことを確認している（※）。
よって，ケーブル火災等によって延焼防止シートが接炎する状態になっても，燃焼や破れ等が生じるおそれがなく，局所ガス消火設備作動後に消火剤が外部に漏
えいすることがないため，局所ガス消火設備の消火性能は維持される。
（※）出典：「延焼防止シート「プロテコシート-P2・eco」電力ケーブルによる延焼防止性確認試験報告書」，FT-技-第 71338 号，古河電気工業（株）・（株）古河テクノマテリアル，平成 18 年 10 月

延焼防止シートは燃焼や破れ等が発生していない

第 2 図：延焼防止シートの IEEE383 垂直トレイ燃焼試験実施後の状態- 8 条-別添 1-資料 6-添付 2-24 -別紙３

延焼防止シート施工に伴うケーブルの許容電流低減率の評価について
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉のケーブルトレイ局所ガス消火設備では，消火設備作動時に消火剤がケーブルトレイ外部に漏えいしないように,ケー
ブルトレイを延焼防止シート（プロテコシート P2・eco）で覆う設計とする。延
焼防止シートを施工することにより，ケーブルの許容電流が低下する可能性が考えられることから，以下の通り許容電流低減率の評価を実施した。
1．ケーブル許容電流の評価式
ケーブルの許容電流は，ケーブルの導体抵抗，誘電体損失，熱的定数及び周囲条件に影響を受ける。ケーブルの許容電流を I とすると，日本電線工業会規格（JCS
0168-1）に定められるように式（1）で表すことができる。

T1 T2 Td
（A）
nrRth

I

（1）

Rth：全熱抵抗（℃･cm/W）
T1：常時許容温度（℃）
T2：基底温度（℃）
Td：誘電体損失による温度上昇 ※ （℃）
n：ケーブル線心数r：交流導体抵抗（Ω）※11kV 以下のケーブルでは無視できる。
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉においてケーブルトレイ局所ガス消火設
備の消火対象となるケーブルは全て 11kV 以下の仕様であることから，誘電体損失による温度上昇 Td は無視することができるため，許容電流 I は式（2）で表され
る。

I

T1 T2
（A）
nrRth

- 8 条-別添 1-資料 6-添付 2-25 -（2）

2．延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率の評価
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉で使用する代表的なケーブル（600V，CV，
3C，250mm2 ）について，延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率を評価する。
第 1 図（a）（b）に示すように，ケーブルに延焼防止シートを施工する前及び施工した後の許容電流 I 1 ，I2 は式（3）（4）で表される。

（a）延焼防止シート施工前（b）延焼防止シート施工後

第 1 図：延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率の評価モデル

I1

T1 T2
（A）
nrRth1（3）

Rth1：延焼防止シート施工前の全熱抵抗（℃･cm/W）
ここで，Rth1=R1+R2+R3 =16.7+9.9+48.6=75.2
R1：絶縁体の熱抵抗（℃･cm/W）
R2：シースの熱抵抗（℃･cm/W）
R3：シースの表面放散熱抵抗（℃･cm/W）

I2

T1 T2
（A）
nrRth 2（4）

Rth2：延焼防止シート施工後の全熱抵抗（℃･cm/W）
ここで，Rth2= R1 +R2 +R4 +R5=16.7+9.9+0.6＋47.9=75.1
R4：シートの熱抵抗（℃･cm/W）
R5：シートの表面放散熱抵抗（℃･cm/W）- 8 条-別添 1-資料 6-添付 2-26 -延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率をηとすると式（5）で表される。
1

I2
I1

100

1

Rth1
Rth 2

100 （％）（5）

ここで，Rth1 と Rth2 がそれぞれ 75.2（℃･cm/W），75.1（℃･cm/W）であり，式（6）に示すように，延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率はほぼゼロである。
1

75.2
75.1

100

0 （％）

（6）

上記の許容電流低減率の評価は，ケーブルに延焼防止シートを直接巻いた場合を想定したものであるが，ケーブルトレイに延焼防止シートを巻いた場合においても，延焼防止シートの熱抵抗は変わらないことから，許容電流低減率に大きな差異は生じないと考えられる。
以上から，延焼防止シートを施工してもケーブルの許容電流に影響が生じないことを確認した。

- 8 条-別添 1-資料 6-添付 2-27 -別紙４

ケーブルトレイへのケーブルトレイカバー取付方法について
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉のケーブルトレイ局所ガス消火設備では，消火設備作動時に消火剤がケーブルトレイ外部に漏えいしないように,ケー
ブルトレイに延焼防止シート（プロテコシート P2・eco）で覆う設計とする。この延焼防止シートは，遮炎性を保つために，シート端部に重ね代を取る等，製造メーカによって標準的な取付方法が定められている（※1）。ケーブルトレイ局所
ガス消火設備への適用においては，上記の製造メーカの標準施工を施した試験体を用いて消火性能の実証試験を行い，取付方法の妥当性確認を行うこととする。
延焼防止シートについて，製造メーカの標準的なケーブルトレイへの取付方法を以下に示す。
（※1）出典：「延焼防止シート「プロテコシート-P2・eco」｢プロテコシートP2DX・eco｣シート固定用｢結束用ベルト｣技術資料・施工要領書」，
FT-資料-第 0843 号，古河電気工業（株）・（株）古河テクノマテ
リアル

１．材料の仕様
ケーブルトレイへの延焼防止シート取り付けで使用する材料の仕様を第 1 表に示す。

- 8 条-別添 1-資料 6-添付 2-28 -第 1 表：材料の仕様（※1 資料から抜粋）
名称仕様

プ ロ テ コ シ ー ト -P2・
eco

基材のガラスクロス
両面に難燃化ゴムがコーティングされた構造（厚さ：0.4mm）

外観

プ ロ テ コ シ ー ト - プ ロ テ コ シ ー ト -P2 ・
P2DX・eco
eco の片端に，熱に反応して膨張する幅50mm，厚さ 3mm の熱膨張剤 ＊ を 取 り付 け た 構造

結束用ベルトシリコンコートガラス
クロス製ベルトの片端に鋼製バックルを取り付けた構造

幅 35mm タイプ

幅 19mm タイプ（熱膨張材部分固定用）＊250℃，60 分加熱時の体積膨張率 12 倍

- 8 条-別添 1-資料 6-添付 2-29 -２．標準的な延焼防止シート（プロテコシート）の取付方法
第 1 図に示すように，延焼防止処理開始部のケーブルトレイには，熱膨張材を取り付けたプロテコシート P-2DX・eco を X-X’断面図のように，シートを 100mm
以上重ね合わせて巻き付ける。延焼防止処置の中間部においては，プロテコシー
ト P2・eco を延焼防止処置開始部に対して，シートを 100mm 以上重ね合わせて巻き付ける。

第 1 図：延焼防止シートの標準的な巻き付け方法（※1 資料から抜粋）

また，プロテコシートを巻き付け後に，第 2 図に示すように結束用ベルトを用いて 300mm 間隔で取り付ける。結束用ベルトは，シートの重ね部にも取り付ける。

第 2 図：結束用ベルトの標準的な取付方法（※1 資料から抜粋）- 8 条-別添 1-資料 6-添付 2-30 -添付資料３

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉におけるガス消火設備等の耐震設計について

添付資料３

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉におけるガス消火設備等の耐震設計について
1．はじめに「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）における，地震等の災害に対する要求事項は次のとおりである。

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（抜粋）
2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、地震等の自然現象によっても、火災感知及び消火の機能、性能が維持される設計であること。

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における，本要求を満足するための耐震上の設計について，以下に示す。

2．消火設備の耐震設計について
原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な構築物，系
統及び機器を防護するために設置する全域ガス消火設備，二酸化炭素消火設備，
局所ガス消火設備は，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な機器等の耐震クラスに応じて，機能を維持できる設計とする。具体的な耐震設計は第 1 表のとおりである。
また，耐震 S クラスの機器等を防護する全域ガス消火設備等に対する耐震設計方針を第 2 表に示す。

－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 3-1 －第 1 表：火災感知設備及び消火設備の耐震設計
主な原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な機器等

感知・消火設備の耐震設計

残留熱除去系ポンプ
高圧炉心注水系ポンプ

Ｓｓ機能維持原子炉補機冷却水系ポンプ
原子炉補機冷却海水系ポンプ

Ｓｓ機能維持蓄電池

Ｓｓ機能維持ディーゼル発電機 ※Ｓｓ機能維持※二酸化炭素消火設備を設置

第 2 表：全域ガス消火設備等の耐震設計方針
消火設備の機器

Ｓｓ機能維持を確保するための対応

容器弁
選択弁
制御盤・受信盤
感知器

加振試験による確認

ボンベラック
ガス供給配管電路

耐震解析による確認

3．複数同時火災の可能性について
原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な機器等を設置する区画にある耐震 B，C クラスの油内包機器については，漏えい防止対策を行うとともに，主要な構造材は不燃性材料とする。また，使用する潤滑油については，引火点が高い（約 212～270℃）ため，容易には着火しないものと考える。（資料１参照）
さらに，全域ガス消火設備，局所ガス消火設備については,防護対象である原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な構築物，系統及び機器の耐震クラスに応じて，機能を維持できる設計とすることから，地震により消火設備の機能を失うことはない。
以上のことから，複数同時火災の可能性はないと判断する。

－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 3-2 －添付資料４

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉におけるガス消火設備等の動作に伴う機器等への影響について

添付資料４

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉におけるガス消火設備等の動作に伴う機器等への影響について
1．はじめに
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉は，
「 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」に基づき設置する消火設備として，ガス消火設備を設置する。
ガス消火設備の消火後及び誤動作時における人体や設備への影響について評価した。

2．使用するハロン系ガスの種類
ガス消火設備に使用するハロン系ガスの種類は以下のとおり。
「ハロン 1301」（ブロモトリフルオロメタン：CF 3Br）
「HFC-227ea」（ヘプタフルオロプロパン：CF3 -CHF-CF 3）「FK-5-1-12」（ドデカフロオロ-２-メチルペンタン-３-オン：
CF3-CF2-C(O)-CF(CF3) 2 ）3．ハロン系ガスの影響について
3.1．消火後の影響
3.1.1．人体への影響
消火後に発生するガスは，フッ化水素（HF）やフッ化カルボニル（COF2），
臭化水素（HBr）等有毒なものがあるが，消火後の入室時には，ガス濃度の確認
及び防護具を着用するため，人体への影響はない。
また通路部においても空間容積が大きく，拡散による濃度低下が想定されることや消火後の再入域時には，ガス濃度の確認及び防護具を着用するため，人体への影響はない。

－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 4-1－

3.1.2．設備への影響
ガス消火設備のハロゲン化物消火剤が消火後に発生するガスは，電気絶縁性が大きいことから，金属への直接影響は小さい。
また，沸点が低く揮発性が高いため，腐食性物質であるフッ素等の機器等への残留は少ないことから，機器への影響も小さい。
しかし，仮に，機器等の表面に水分が存在する場合は，腐食性のあるフッ化水素酸を生成することが想定されることから，必要に応じて，ハロン系ガスが放射した機器の不純物検査及び機器の洗浄を行い，不純物による機器への影響がないことを確認する。

3.2．誤動作による影響
3.2.1．人体への影響
・ 全域ガス消火設備のハロン 1301 が誤動作した場合の濃度は５％程度であり，
これは，ハロン 1301 の無毒性最高濃度（NOAEL）と同等の濃度である。
また，ハロン 1301 が誤動作した場合の濃度（5％程度）は，雰囲気中の酸素濃度を低下させる濃度でない（誤動作後の酸素濃度は 20％）ことから，酸欠にもならない。
・ 沸点が-58℃と低いため，直接接触すると凍傷にかかるおそれがあるが，ハロン 1301 の放射ノズルの設置箇所は，高所であり，直接接触の可能性は小さい。
・ 局所ガス消火設備のハロン 1301 が誤動作した場合の濃度は，油内包機器設
置エリア周辺の通路部の容積に対して，約 4～5％程度であり，ハロン 1301の無毒性最高濃度（NOAEL）と同等の濃度である。
また，ハロン 1301 が誤動作した場合の濃度（5％程度）は，雰囲気中の酸素濃度を低下させる濃度でない（誤動作後の酸素濃度は 20％）ことから，酸欠にもならない。
・ 局所ガス消火設備のハロン 1301 の放射ノズルについては，1.0～1.5 m 程度の位置になることから直接接触がないようカバー等の設置を行う。
・ HFC-227ea が誤動作した場合の濃度は 7％程度であり，これは，HFC-227eaの無毒性最高濃度（NOAEL）と同等の濃度である。
また，HFC-227ea が誤動作した場合の濃度（7％程度）は，雰囲気中の酸素濃度を低下させる濃度でない（誤動作後の酸素濃度は 18～19％）ことから，酸欠にもならない。
・ 沸点が-16.5℃と低いため，直接接触すると凍傷にかかるおそれがあるが，HFC-227ea の放射ノズルの設置箇所は，高所であり，直接接触の可能性は小－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 4-2－

さい。
・ FK-5-1-12 が誤動作した場合についてはケーブルトレイや盤内への噴射となり，ケーブルトレイについては上部の開口を閉鎖する。よって，消火ガスは原則トレイや盤内に残留するため，人体への影響はない。
以上から，ハロン 1301，HFC-227ea，FK-5-1-12 を消火剤とするガス消火設
備が誤動作しても，人体への影響はない。

3.2.2．設備への影響
ガス消火設備の消火剤であるハロン 1301，HFC-227ea，FK-5-1-12 は，電気絶縁性が大きいことから，金属への直接影響は小さい。
また，沸点が低く揮発性が高いため，腐食性物質であるフッ素等の機器等への残留は少ないことから，機器への影響も小さい。

－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 4-3－

添付資料５

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における

狭隘な場所へのハロン消火剤の有効性について

添付資料５

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における

狭隘な場所へのハロン消火剤の有効性について
1．はじめに火災区域又は火災区画に対して，全域ガス消火設備による全域消火を実施した場合，ケーブルトレイのようにケーブルを多条に敷設する等，狭隘な場所が燃焼する場合でも有効であることを示す。

2．ハロン消火剤の有効性
燃焼とは，「ある物質が酸素，または酸素を含む物質と激しく化合して化学反応を起こし，その結果，多量の熱と光を出す現象」とされている。
燃焼には，次の 3 要素全てが必要となる。
・可燃物があること。
・点火源（熱エネルギー）があること。
・酸素供給源があること。
そして，燃焼を継続するためには，「連鎖反応」が必要である。
ここで，ケーブルトレイ等ケーブルを多条に敷設する狭隘な場所での火災が発生し，全域ガス消火設備が動作した状況を想定する。
燃焼しているケーブルは，燃焼を継続するために火災区域又は火災区画内から酸素を取り込もうとするが，火災区域又は火災区画内に一定圧力，消炎濃度で放出されたハロン消火剤も酸素とともに取り込まれることから，ケーブルは消火される。
逆に，ハロン消火剤とともに酸素も取り込まれない場合は,ケーブルの燃焼は継続しない。
なお，全域ガス消火設備は，同じガス系消火設備の窒素ガスや二酸化炭素ガスのように窒息によって消火・消炎するものではなく，化学的に燃焼反応を中断・抑止することで消火することを原理とする。したがって，全域ガス消火設
備は，狭隘部に消火ガスが到達するよりも，火炎まわりに消火ガスが存在すれば消火効果が得られることになる。
局所ガス消火設備によるケーブルトレイ，盤内消火に関しても同様に敷設された内側のケーブルまで周囲の酸素が取り込まれる場合は消火ガスの効果が期－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 5-1－

待され，消火ガスが届かない場合はケーブル燃焼自体が継続しないことから，狭隘部においても有効に作用するものである。

－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 5-2－

添付資料６

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉におけるガス消火設備の消火能力について

添付資料６

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉におけるガス消火設備の消火能力について
1．はじめに
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉は，
「 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」に基づき設置する消火設備として，ハロン系の消火剤を用いた全域ガス消火設備並びに局所ガス消火設備を設置する。
ガス消火設備の消火能力及びガス量の妥当性について，評価を実施した。

2．全域ガス消火設備におけるハロン 1301 及び HFC-227ea のガス濃度について
2.1．消防法で定められたハロン系ガスの濃度について
消防法施行規則第二十条 3 号では，全域ガス消火設備における体積 1 ㎥当たりの消火剤の必要量は，ハロン 1301 は 0.32［kg/m3］，HFC-227ea は 0.55～0.72［kg/m3］以上と定められている。
上記消火剤を濃度に換算すると，ハロン 1301 は約 5％，HFC-227ea は約 7％（消火剤量 0.55kg/m 3 の場合）となる。
また，ハロン 1301 のガスの最高濃度は 10%以下とする必要がある ※１ ため，ハロンの設計濃度は 5～10%で設計する。
なお，全域ガス消火設備の防護対象区画に開口部があり，開口部に自動閉鎖装置を設けない場合は，消防法施行規則に基づき，開口部面積 1m2 当たりハロン 1301 を 2.4［kg］加算する。
HFC-227ea のガスの最高濃度は 9%以下とする必要がある ※２ ため，HFC-227eaの設計濃度は 7～9%で設計する。
※1

S51.5.22

消防予第 6 号「ハロン 1301 を使用するハロゲン化物消火設備の取扱いに

ついて」
※2

H13.3.30

消防予第 102 号「消防法施行令の一部を改正する政令等の施行について」－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 6-1－

2.2．ハロン 1301 及び HFC-227ea の消火能力について消火に必要なハロン濃度は 3.4% ※3 であるため，消防法による設計濃度 5％では約 1.47 の安全率を有しており，十分に消火可能である。
また，HFC-227ea 濃度は 6.6% ※3 であるため，消防法による設計濃度 7％では
約 1.06 の安全率を有しており，十分に消火可能である。
※3ｎ-ヘプタンを用いたカップバーナー法により算出された消炎濃度（H12.3「ハロン代替消火剤の安全基準の確立に係る調査検討報告書」）

3．局所ガス消火設備におけるハロン 1301 及び FK-5-1-12 のガス濃度について
3.1．消防法で定められたハロン系ガスの濃度について
消防法施行規則第二十条 3 号では，ハロン 1301 の局所ガス消火設備における消火剤の必要量について，防護対象物の空間体積に対して周辺の壁の設置状況に応じた係数を乗じた量を定めている。ハロン 1301 の局所ガス消火設備については，消防法に定められた必要量を満足するものとする。
また，ケーブルトレイ火災に適用する FK-5-1-12 の局所ガス消火設備については，トレイ上面については閉鎖するが，両端部はトレイの構造上開口となる。
消防法施行規則第二十条 3 号では FK-5-1-12 の必要ガス量を 0.84～1.46[kg/m3]と定めている一方，開口補償係数が定められていない。開口補償係数に関して
は電力中央研究所報告「チューブ式自動消火設備のケーブルトレイ火災への適用性評価」（N14008）にて消防法の必要ガス量に加えて，6.3[kg/m2]の開口補償係数を設定することで，消火性能が確保されることを試験にて確認していることから，上記の量を満足するものとする。
4．耐火ラッピングを施工したケーブルトレイの火災について
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉では，火災の影響軽減対策として，一部のケーブルトレイに耐火ラッピングを施工する。耐火ラッピングを施工した
ケーブルトレイ内で生じる火災は，隙間が生じないようにシール処理した耐火ラッピングが閉鎖空間を形成すること，耐火ラッピング内に実証試験により自己消火性及び延焼性を確認した難燃ケーブル以外の可燃物が存在しないことから，外部には延焼せずに自己消火する。したがって，耐火ラッピングを施工したケーブルトレイには全域ガス消火設備又は局所ガス消火設備を設置しない。
5．柏崎刈羽原子力発電所

6 号及び 7 号炉への適用について

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の火災として，油内包機器の漏えい油－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 6-2－

や電気盤及びケーブル等の火災を想定するが，これらの機器は火力発電所や工場等の一般的な施設等にも設置されているものであり，原子力発電所特有の消火困難な可燃物はない。
よって，消防法等に基づいた上記設計濃度で十分に消火可能である。

－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 6-3－

添付資料７

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における二酸化炭素消火設備（ディーゼル発電機室用）
について

添付資料７

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における二酸化炭素消火設備（ディーゼル発電機室用）について

1．設備概要及び系統構成
火災発生時に煙の充満により消火が困難となる非常用ディーゼル発電機室・非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク室には，二酸化炭素消火設備を設置する。
二酸化炭素消火設備の仕様の概要を第 1 表に，系統概略を第１図に示す。
なお，二酸化炭素消火設備の耐震設計については，添付資料３に示す。
第 1 表：二酸化炭素消火設備の仕様の概要
項目

消火剤

消火設備

仕様

消火薬剤

二酸化炭素

消火原理

窒息消火

消火剤の特徴設備に対して無害

適用規格

消防法その他関係法令

火災感知

火災感知器（複数の感知器のうち 2 系統の作動信号）

放出方式

自動（現場での手動起動も可能な設計とする）

消火方式

全域放出方式

電源

非常用電源として，蓄電池を設置- 8 条－別添 1-資料 6-添付 7-1 -第1図二酸化炭素自動消火設備

概要図

2．二酸化炭素消火設備の作動回路
2.1作動回路の概要
火災発生時における二酸化炭素消火設備作動時までの信号の流れを第 2 図に示す。
通常時は自動待機状態としており，複数の感知器が作動した場合は自動起動する。起動条件としては，「煙感知器」及び「熱感知器」が火災感知した場合に，二酸化炭素消火設備が自動起動する設計とし，誤動作防止を図っている。
また，現地（室外）での手動操作による消火設備の起動（ガス噴射）も可能な設計としており，運転員が火災の発生を確認した場合には，早期消火が対応可能な設計とする。

- 8 条－別添 1-資料 6-添付 7-2 -消火タイマー作動換気空調

系統隔離

電磁開放器作動，二酸化炭素放出

現場起動

中央制御室にて
警報鳴動

火災感知設備作動

火災発生

退避アナウンス開始

人による発見

中央制御室へ連絡

現場手動起動自動起動

第2図

火災発生時の信号の流れ

2.2

二酸化炭素消火設備の系統構成
防護エリアに設置する火災感知器からの信号をそれぞれの制御回路部が受信した後，制御回路部から起動ガス容器ユニットに対して放出電気信号を発信する。
起動ガス容器ユニットでは，放出電気信号を機械的なガス圧信号に変換し，ガス圧信号で機械的に作動する容器弁及び選択弁に放出信号を発信して，二酸化炭素が放出される。
二酸化炭素消火設備の系統構成を第 3 図に示す。

火災感知設備

各防護エリア

制御
回路部
・
・
・
制御
回路部

電気
信号

電気
信号

第3図

ガス圧信号
起動ガ
ス容器
・
・
・

容器弁

ガスボンベ

起動ガ
ス容器

選択弁

・
・
・
・
選択弁

二酸化炭素消火設備の系統構成- 8 条－別添 1-資料 6-添付 7-3 -

防護エリア

防護エリア

添付資料８柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における消火設備の必要容量について

第1表：消火設備の必要容量について（6号炉）

消火対象

消火設備種類

Ａ系非常用ディーゼル
発電機室

二酸化炭素

消火剤必要量（消火剤設置量）
1071kg(1080kg)－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 8-1-

二酸化炭素

1084kg(1125kg)

二酸化炭素

1080kg(1080kg)

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な構築物，
系統及び機器（局所）火災区域（部屋）の体積×0.8kg/m3

第十九条

火災区域（部屋）の体積×0.8kg/m3

第十九条

火災区域（部屋）の体積×0.9kg/m3

燃料ディタンク室（Ｃ）
原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な構築物，
系統及び機器（全域）第十九条

火災区域（部屋）の体積×0.8kg/m3

燃料ディタンク室（Ｂ）
Ｃ系非常用ディーゼル
発電機室

火災区域（部屋）の体積×0.8kg/m3
火災区域（部屋）の体積×0.8kg/m3

燃料ディタンク室（Ａ）
Ｂ系非常用ディーゼル
発電機室

消火剤必要量算出式

消防法施
行規則準
拠条項

対象箇所の体積に応じて設置

火災区域（部屋）の体積×0.55 kg/m3 第二十条

ハロン1301

対象箇所の体積に応じて設置

火災区域（部屋）の体積×0.32 kg/m3

ハロン1301

対象箇所の体積に応じて設置対象機器の空間体積×対象機器の周辺 第二十条

対象箇所の体積に応じて設置対象機器の空間体積×0.84 kg/m3以上 第二十条

HFC227ea

FK-5-1-12

以上0.72 kg/m3以下

第二十条

状況による係数×1.25
1.46 kg/m3以下に開口補償を見込む

第2表：消火設備の必要容量について（7号炉）

消火対象

消火設備種類

消火剤必要量（消火剤設置量）

Ａ系非常用ディーゼル
発電機室

二酸化炭素

840.8kg (945.0kg)

火災区域（部屋）の体積×0.8kg/m3

114.9kg (135.0kg)

火災区域（部屋）の体積×0.9kg/m3

858.4kg (990.0kg)

火災区域（部屋）の体積×0.8kg/m3

131.1kg (135.0kg)

火災区域（部屋）の体積×0.9kg/m3

858.4kg (945.0kg)

火災区域（部屋）の体積×0.8kg/m3

118.9kg (135.0kg)

火災区域（部屋）の体積×0.9kg/m3

燃料ディタンク室（Ａ）－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 8-2-

Ｂ系非常用ディーゼル
発電機室

二酸化炭素

燃料ディタンク室（Ｂ）
Ｃ系非常用ディーゼル
発電機室

二酸化炭素

燃料ディタンク室（Ｃ）
原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な構築物，
系統及び機器（全域）
原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な構築物，
系統及び機器（局所）消火剤必要量算出式

消防法施
行規則準
拠条項
第十九条

第十九条

第十九条

対象箇所の体積に応じて設置

火災区域（部屋）の体積×0.55 kg/m3 第二十条

ハロン1301

対象箇所の体積に応じて設置

火災区域（部屋）の体積×0.32 kg/m3

ハロン1301

対象箇所の体積に応じて設置対象機器の空間体積×対象機器の周辺 第二十条

対象箇所の体積に応じて設置対象機器の空間体積×0.84 kg/m3以上 第二十条

HFC227ea

FK-5-1-12

以上0.72 kg/m3以下

第二十条

状況による係数×1.25
1.46 kg/m3以下に開口補償を見込む

添付資料９柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における消火栓配置図並びに手動消火の対象となる
低耐震クラス機器リスト

柏崎刈羽原子力発電所６号炉－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-1 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-2 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-3 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-4 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-5 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-6 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-7 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-8 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-9 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-10 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-11 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-12 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-13 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-14 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-15 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-16 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-17 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-18 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-19 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-20 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-21 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-22 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-23 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-24 -柏崎刈羽原子力発電所７号炉－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-25 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-26 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-27 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-28 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-29 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-30 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-31 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-32 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-33 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-34 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-35 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-36 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-37 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-38 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-39 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-40 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-41 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-42 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-43 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-44 -－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-45 -第 1 表：手動消火の対象となる低耐震クラスの油内包機器及び電源盤について
柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉
火災区域
又は火災
区画番号

火災区域又は
火災区画名称

消火設備の
耐震クラス

局所固定式消火設備（Ss 機能維持）
固縛（消火器）

耐震 B,C クラスの油内包機器及び電源盤

ＣＲＤポンプ（耐震評価対象）

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）CUW 逆洗水移送ポンプ（耐震評価対象）

固縛（消火器）SPCU ポンプ（耐震評価対象）

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

局所固定式消火設備（Ss 機能維持）
固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

局所固定式消火設備（Ss 機能維持）
固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-46 -備考

Ss 機能維持された局所固定式消火設
備を設置
機器自体についても耐震評価を実施
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
耐震評価を実施
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
耐震評価を実施
なお，内包する潤滑油は 1 リットル程度
で，その他可燃部物も不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
主な可燃物に対して Ss 機能維された固定式消火設備を設置
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
安全区分Ⅰの電線管があるがラッピン
グにより火災区域から分離する
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
主な可燃物に対して Ss 機能維された固定式消火設備を設置
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器に
より対応可

火災区域
又は火災
区画番号

火災区域又は
火災区画名称

消火設備の
耐震クラス

耐震 B,C クラスの油内包機器及び電源盤

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

局所固定式消火設備（Ss 機能維持）
固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）F/D プリコートポンプ（油内包量 0.7 リットル）

固縛（消火器）－

局所固定式消火設備（Ss 機能維持）
固縛（消火器）

原子炉建屋 MCC6A-2-1
原子炉建屋 MCC6B-2-1

備考

不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
主な可燃物に対して Ss 機能維された固定式消火設備を設置
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
内包量が小さく，火災発生時にも安全機能に影響しないことを影響評価にて確認。
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
電源盤に対して Ss 機能維された固定式消火設備を設置
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
可燃物が無く，通常コンクリートハッチにて閉鎖されている。開放時は通路の感
知器にて感知可能

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可

固縛（消火器）－部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い

固縛（消火器）－

不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-47 -

火災区域
又は火災
区画番号

火災区域又は
火災区画名称

消火設備の
耐震クラス

耐震 B,C クラスの油内包機器及び電源盤

固縛（消火器）FPC ポンプ（耐震評価対象）

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

局所固定式消火設備（Ss 機能維持）
固縛（消火器）（ＳＬＣポンプ）（設計上耐震 S クラス）

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-48 -備考

耐震評価を実施
なお，内包する潤滑油は 1 リットル程度
でその他可燃部物も不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
Ss 機能維持された局所固定式消火設
備を設置
機器の耐震性は確認済み
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど
無い

火災区域
又は火災
区画番号

火災区域又は
火災区画名称

消火設備の
耐震クラス

耐震 B,C クラスの油内包機器及び電源盤

備考

部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い
耐震評価を実施
なお，両者ともに通常は電源切につき火災の発生は考えにくく，使用中については作業員が常駐することから，消火器による初期消火活動が可能
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
運転員が常駐している中央制御室から近いことから消火活動による消火が可
能
運転員が常駐している中央制御室から近いことから消火活動による消火が可
能
運転員が常駐している中央制御室から近いことから消火活動による消火が可能

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）

原子炉建屋クレーン（耐震評価対象）
燃料取替機（耐震評価対象）

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

運転員が常駐していることから消火活動による消火が可能

固縛（消火器）－

運転員が常駐していることから消火活動による消火が可能

移動式消火設備（転倒評価）固縛（消火器）
移動式消火設備（転倒評価）固縛（消火器）
移動式消火設備（転倒評価）固縛（消火器）
固縛（消火器）
移動式消火設備（転倒評価）固縛（消火器）
移動式消火設備（転倒評価）固縛（消火器）
固縛（消火器）－
燃料移送ポンプ（耐震評価対象）
燃料移送ポンプ（耐震評価対象）－－
燃料移送ポンプ（耐震評価対象）－－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-49 -地震時には移動式消火設備にて対応とし，車両については地震に対して転倒しないよう評価・対策を図る。
地震時には移動式消火設備にて対応とし，車両については地震に対して転倒しないよう評価・対策を図る。
地震時には移動式消火設備にて対応とし，車両については地震に対して転倒しないよう評価・対策を図る。
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
地震時には移動式消火設備にて対応とし，車両については地震に対して転倒しないよう評価・対策を図る。
地震時には移動式消火設備にて対応とし，車両については地震に対して転倒しないよう評価・対策を図る。
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉
火災区域
又は火災
区画番号

火災区域又は
火災区画名称

消火設備の
耐震クラス

耐震 B,C クラスの
油内包機器

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）SPCU ポンプ（耐震評価対象）

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

局所固定式消火設備（Ss 機能維持）
固縛（消火器）
局所固定式消火設備（Ss 機能維持）
固縛（消火器）ＣＲＤポンプ（耐震評価対象）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

局所固定式消火設備（Ss 機能維持）
固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-50 -備考

不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
耐震評価実施
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
Ss 機能維持された局所固定式消火設備を設置
機器自体についても耐震評価を実施
主な可燃物に対して Ss 機能維された固定式消火設備を設置
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
可燃物が無く，通常コンクリートハッチにて閉鎖されている。開放時は通路の感知器にて感知可能不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
主な可燃物に対して Ss 機能維された固定式消火設備を設置
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により
対応可

火災区域
又は火災
区画番号

火災区域又は
火災区画名称

消火設備の
耐震クラス

耐震 B,C クラスの
油内包機器

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

局所固定式消火設備（Ss 機能維持）
固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

局所固定式消火設備（Ss 機能維持）
固縛（消火器）

原子炉建屋 MCC7SA-1
原子炉建屋 MCC7SB-1

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）FPC ポンプ（耐震評価対象）

固縛（消火器）－

備考

不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
主な可燃物に対して Ss 機能維された固定式消火設備を設置
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
電源盤に対して Ss 機能維された固定式
消火設備を設置
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
可燃物が無く，通常コンクリートハッチにて閉鎖されている。開放時は通路の感知器にて感知可能不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
耐震評価実施
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可（ＳＬＣポンプ）（設計上耐震 S クラス）
原子炉建屋 MCC7A-2-1
原子炉建屋 MCC7B-2-1

Ss 機能維持された局所固定式消火設備
を設置
機器の耐震性は確認済み

固縛（消火器）－部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い

固縛（消火器）－部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い

固縛（消火器）－部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い

固縛（消火器）－

不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可

局所固定式消火設備（Ss 機能維持）
固縛（消火器）－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-51 -

火災区域
又は火災
区画番号

火災区域又は
火災区画名称

消火設備の
耐震クラス

耐震 B,C クラスの
油内包機器

備考

不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い

固縛（消火器）－部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い

固縛（消火器）－

固縛（消火器）

原子炉建屋クレーン（耐震評価対象）
燃料取替機（耐震評価対象）

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い

固縛（消火器）－部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

固縛（消火器）－

移動式消火設備（転倒評価）固縛（消火器）
移動式消火設備（転倒評価）固縛（消火器）
移動式消火設備（転倒評価）固縛（消火器）
移動式消火設備（転倒評価）固縛（消火器）
移動式消火設備（転倒評価）固縛（消火器）－－
燃料移送ポンプ（耐震評価対象）
燃料移送ポンプ（耐震評価対象）
燃料移送ポンプ（耐震評価対象）－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-52 -部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い
耐震評価を実施
なお，両者ともに通常は電源切につき火災の発生は考えにくく，使用中については作業員が常駐することから，消火器による初期消火活動が可能
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可

不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い運転員が常駐していることから消火活動による消火が可能
運転員が常駐していることから消火活動による消火が可能
部屋自体が金属筐体で囲われた装置であり内部に可燃物がほとんど無い
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可
地震時には移動式消火設備にて対応とし，車両については地震に対して転倒しな
いよう評価・対策を図る。
地震時には移動式消火設備にて対応とし，車両については地震に対して転倒しな
いよう評価・対策を図る。
地震時には移動式消火設備にて対応とし，車両については地震に対して転倒しな
いよう評価・対策を図る。
地震時には移動式消火設備にて対応とし，車両については地震に対して転倒しな
いよう評価・対策を図る。
地震時には移動式消火設備にて対応とし，車両については地震に対して転倒しな
いよう評価・対策を図る。

火災区域
又は火災
区画番号

火災区域又は
火災区画名称

消火設備の
耐震クラス

耐震 B,C クラスの
油内包機器

備考

固縛（消火器）－

不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可

固縛（消火器）－

不燃材，難燃材で構成されており火災荷重を低く抑えられることから消火器により対応可－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 9-53 -添付資料 10

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における移動式消火設備について

添付資料 10

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における移動式消火設備について
1．設備概要発電所内の火災時の初期消火として，移動式消火設備（化学消防自動車：2台，水槽付消防自動車：1 台，消防ポンプ自動車：1 台及び泡消火薬剤備蓄車：1 台）を配備している。移動式消火設備の仕様，配備台数及び配備場所の例を第１表に示す。
化学消防自動車（第１図）のうち化学消防自動車 1 号は，水槽と泡消火薬液
槽及び粉末消火設備を有し，水又は水と泡消火薬剤とを混合希釈した泡消火及び粉末消火を可能とする。化学消防自動車 2 号は，水槽と泡消火薬液槽及びハ
イドロケム消火システムを有し，水又は水と泡消火薬剤とを混合希釈した泡消
火及びハイドロケム消火により様々な火災に対応可能である。
なお，泡消火薬剤備蓄車（第２図）については，1,000L の泡消火薬剤を積載し，かつポリタンクにより 1,000L の泡消火薬剤（第４図）を管理し，早急な化
学消防自動車への補給を可能な設計としている。
また，水槽付消防自動車（第３図）については，2,000L 容量の水槽を有していることから，消火用水の確保が厳しい状況での消火活動に有効である。
これらの移動式消火設備は，消火栓や防火水槽等から給水し，車両に積載しているホースにより約 500m の範囲が消火可能である。
なお，移動式消火設備の操作については，発電所構内の自衛消防隊詰め所に
24 時間体制で配置する消防車隊にて実施する。
上記に示した移動式消火設備は，自衛消防隊詰め所近傍及び荒浜側高台保管
場所に分散配備しており，万一，自衛消防隊詰め所近傍に配備した化学消防自動車等が地震などで出動不可能な場合でも，消防車隊員が自衛消防隊詰め所から荒浜側高台保管場所に45分以内に到着することで，当該箇所に保管している
化学消防自動車等を用いて速やかな消火活動が可能である。

- 8 条－別添 1-資料 6-添付 10-1 -第1表

移動式消火設備の仕様，配備台数及び配備場所

項目
車種

仕様

消火剤

化学消防自動車

水槽付消防自動車

消防ポンプ自動車

泡消火薬剤備蓄車

消火剤

水，泡水溶液又は粉末
消火剤

水

－

泡消火薬剤（搬送・備
蓄）

水槽
容量

1,300L（１台につき）2,000L

－

－

薬槽
容量

500L
（１台につき）－－1,000L（搬送・備蓄）
ポリタンク 1,000L（ 備
蓄※）

消火
原理

冷却，窒息及び連鎖反
応の抑制

冷却

－

－

薬液
濃度

3％

－

－

－

－

－

消火
剤の
特徴

水：消火剤の確保が容易泡水溶液：油火災に極 水：消火剤の確保が容めて有効
易
粉末消火剤：普通，油，電気火災に有効適用
規格

消防法
その他関係法令

放水能力

消防法
その他関係法令2,000L/min（泡放射については，薬液濃度維持のため 1,000L/min）

2,000L/min

2,000L/min

－

放水
圧力

0.85MPa

0.85MPa

0.85MPa－

ホース長

20m×25 本
10m×4 本(1 台につき)20m×32 本
10m×8 本20m×32 本
10m×8 本

－

水槽
への
給水

消火栓
防火水槽
ろ過水貯蔵タンク
純水タンク
貯水池

消火栓
防火水槽
ろ過水貯蔵タンク
純水タンク
貯水池

－

－

配備台数

2台

1台

1台

1台

配備場所

・自衛消防隊詰め所近傍:(1 台)・荒浜側高台保管場所:(1 台)

・自衛消防隊詰め所近傍
又は荒浜側高台保管
場所: (1 台)

・荒浜側高台保管場所
又は自衛消防隊詰め所近傍:(1 台)

・自衛消防隊詰め所近傍:(1 台)※荒浜側高台保管
場所

消火設備

消防法
その他関係法令- 8 条－別添 1-資料 6-添付 10-2 -

消防法
その他関係法令

第1図

化学消防自動車 1 号（左），化学消防自動車 2 号（右）第2図

泡消火薬剤備蓄車

第3図

水槽付消防自動車第4図

泡消火薬剤ポリタンク

第5図

消防ポンプ自動車- 8 条－別添 1-資料 6-添付 10-3 -添付資料 11

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における

原子炉建屋通路部の消火方針について

添付資料 11

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における

原子炉建屋通路部の消火方針について

1．概要
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の原子炉建屋通路部について，建屋内のレイアウトの特徴と，火災発生時の対応方針について以下に示す。

2．原子炉建屋内のレイアウト
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における原子炉建屋内において，火災発生時の消火の観点で特徴的な通路部のレイアウトを，第 2.1 図及び第 2.2 図に示す。

－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-1 －（１）7 号炉

③ 7.5m①6.5m

第 2.1 図① 7 号炉原子炉建屋

7 号炉原子炉建屋の断面図

B3FL:対象エリア(通路部):機器ハッチ(開口部)－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-2 －② 7 号炉原子炉建屋

B2FL:対象エリア(通路部):機器ハッチ(開口部)

7 号炉原子炉建屋

地下 2 階機器ハッチの状況－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-3 －③ 7 号炉原子炉建屋

B1FL:対象エリア(通路部):機器ハッチ(開口部)

7 号炉原子炉建屋

地下 1 階

機器ハッチの状況－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-4 －④ 7 号炉原子炉建屋

1FL:対象エリア(通路部):機器ハッチ(開口部)

7 号炉原子炉建屋

地下 2～地下 1 階

機器ハッチの状況－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-5 －⑤ 7 号炉原子炉建屋

2FL:対象エリア(通路部):機器ハッチ(開口部)

7 号炉原子炉建屋

2～3 階

機器ハッチの状況－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-6 －⑥ 7 号炉原子炉建屋

3FL:対象エリア(通路部):機器ハッチ(開口部)⑦ 7 号炉原子炉建屋

4FL:対象エリア(通路部):機器ハッチ(開口部)－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-7 －（２）6 号炉

①6.5m

第 2.2 図① 6 号炉原子炉建屋

6 号炉原子炉建屋の断面図

B3FL:対象エリア(通路部):機器ハッチ(開口部)－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-8 －② 6 号炉原子炉建屋

B2FL:対象エリア(通路部):機器ハッチ(開口部)③ 6 号炉原子炉建屋

B1FL:対象エリア(通路部):機器ハッチ(開口部)－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-9 －④ 6 号炉原子炉建屋

1FL:対象エリア(通路部):機器ハッチ(開口部)⑤ 6 号炉原子炉建屋

2FL:対象エリア(通路部):機器ハッチ(開口部)－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-10 －⑥ 6 号炉原子炉建屋

3FL:対象エリア(通路部):機器ハッチ(開口部)⑦ 6 号炉原子炉建屋

4FL:対象エリア(通路部):機器ハッチ(開口部)－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-11 －3．原子炉建屋内の通路部における火災発生時の対応方針
3.1．原子炉建屋内通路部の特徴
前項で示すとおり，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の原子炉建屋通
路部は，ほとんどの階層で周回できる通路となっており，その床面積は最大で約 1,000 m2（原子炉建屋地下 2 階周回通路）と大きい。さらに，各階層間には開口部（機器ハッチ）が存在するが，これらは内部溢水対策として通常より開口状態となっている。

3.2．原子炉建屋内通路部への全域消火・スプリンクラによる消火の検討
原子炉建屋通路部における消火方法として，全域消火方式である全域ガス
消火設備，及びスプリンクラについて検討する。
（１）全域ガス消火設備による消火に対する評価
全域ガス消火設備に通常使われる消火ガスには，二酸化炭素，窒素系ガス（窒素・IG55・IG541），ハロン系ガス（ハロン 1301・ハロン 2402・ハロン
1211），代替ハロンガス（HFC227ea・HFC23・FK-5-1-12）がある。
これらの消火ガスを使用する全域ガス消火設備は，火災防護に係る審査基
準「2.2.1(2)①」の要求のとおり，原子炉建屋通路部が煙の充満により消火活動が困難となっても消火が可能な設備である。
また，火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)⑤」では，消火設備は火災の火
炎，熱による直接的な影響のみならず，煙，流出流体，断線，爆発等による二次的影響が安全機能を有する構築物，系統又は機器に悪影響を及ぼさないように設置することが要求されている。上記の消火ガスは機器に悪影響を及
ぼさないことを確認している。また，火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)⑩・⑪」の要求のとおり，全域ガス消火設備は，故障警報を中央制御室に吹鳴す
る設計とするとともに，外部電源喪失時に機能を失わないよう電源を確保することが必要となる。
全域ガス消火設備に関する消防法施行規則上の要求事項の比較を第 1 表に示す。

－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-12 －一方，原子炉建屋通路部には床面積が 1,000m2 を超える階層があるが，全域
ガス消火設備のうち代替ハロンガスについては，第 3.1 表に示すように，消防法施行規則上は防護区画の面積が 1,000m 2 以上の場所には適用不可となっている。
また，二酸化炭素及び窒素系ガスについては，火災発生時及び誤作動時の全域放出に伴い消火ガスが避難経路に侵入すると窒息のおそれがあり，人身安全上の懸念がある。ハロン系ガスについても，火災発生時には広い空間に比重の重い気体が大量に放出されることから，火災発生によってハロン系ガスが放出され，ハッチ等によって最地下階に滞留すると，人身安全上の懸念が否定できない。
以上より，本消火設備の採用の優先順位は低いものと評価する。

第 1 表：全域ガス消火設備に関する消防法施行規則上の要求事項の比較

消火ガスの種類

消防法施行規則の要求事項（当該条項）

二酸化炭素

階高の 2/3 以下にある開口部は消火剤放射前に閉鎖できる
自動閉鎖装置を設ける（19 条第 5 項第 4 号イ（ロ））

窒素
IG55
IG541

消火剤放射前に閉鎖できる自動閉鎖装置を設ける（19 条第 5 項第 4 号ロ）

ハロン 1301
ハロン 2402
ハロン 1211

階高の 2/3 以下にある開口部は消火剤放射前に閉鎖できる
自動閉鎖装置を設ける（20 条第 4 項第 2 の 4 号ロ）

HFC227ea
HFC23
FK-5-1-12

防護区画の面積が 1000m2 以上には適用不可（20 条第 4 項第 2 の 2 号）
消火剤放射前に閉鎖できる自動閉鎖装置を設ける（20 条第 4 項第 2 の 4 号ロ）－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-13 －（２）スプリンクラによる消火に対する評価
スプリンクラは火災発生時に，火災発生場所及びその周辺に消火水を噴霧することによって消火を行うものである。
第 3.1 図及び第 3.2 図に示すように，原子炉建屋通路部には各階層とも上部の多数箇所にケーブルトレイが設置されているため，スプリンクラは原子炉建屋通路部の全域に消火水を噴霧できるように設置することとなる。
このスプリンクラは，火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)①」の要求のとおり，原子炉建屋通路部が煙の充満により消火活動が困難となっても消火が可能な設備である。
また，火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)⑤」では，消火設備は火災の火
炎，熱による直接的な影響のみならず，煙，流出流体，断線，爆発等による二次的影響が安全機能を有する構築物，系統又は機器に悪影響を及ぼさないように設置することが要求されている。このため，スプリンクラの作動に伴い発生する内部溢水への影響を評価し問題ないことを確認するとともに，ス
プリンクラの作動によって安全機能を有する機器等が被水する場合には，被水による影響を防止するための措置を講じることが必要となる。
さらに，火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)⑩・⑪」の要求のとおり，ス
プリンクラは，故障警報を中央制御室に吹鳴する設計とするとともに，外部電源喪失時に機能を失わないよう電源を確保することが必要となる。
一方，第 3.1 図及び第 3.2 図に示すとおり，原子炉建屋各所にケーブルト
レイや安全機能を有する盤が設置されており，ケーブルトレイで火災が発生した場合にスプリンクラを噴霧した場合，火災発生ケーブルによって，噴霧し滞留した水を通じて作業員等が感電する可能性が否定できない。また，原
子炉建屋通路部の安全機能を有する機器等の被水対策によって，当該機器の監視・制御性に影響を及ぼす可能性が否定できない。
以上より，本消火設備の採用の優先順位は低いものと評価する。

－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-14 －① 7 号炉原子炉建屋

第 3.1 図：7 号炉

B3FL

原子炉建屋通路部のケーブルトレイ・安全系盤の配置(1/7)－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-15 －② 7 号炉原子炉建屋

第 3.1 図：7 号炉

B2FL

原子炉建屋通路部のケーブルトレイ・安全系盤の配置(2/7)－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-16 －③ 7 号炉原子炉建屋

第 3.1 図：7 号炉

B1FL

原子炉建屋通路部のケーブルトレイ・安全系盤の配置(3/7)－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-17 －④7 号炉原子炉建屋

第 3.1 図：7 号炉

1FL

原子炉建屋通路部のケーブルトレイ・安全系盤の配置(4/7)－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-18 －⑤7 号炉原子炉建屋

第 3.1 図：7 号炉

2FL

原子炉建屋通路部のケーブルトレイ・安全系盤の配置(5/7)－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-19 －⑥7 号炉原子炉建屋

第 3.1 図：7 号炉

3FL

原子炉建屋通路部のケーブルトレイ・安全系盤の配置(6/7)－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-20 －⑧ 7 号炉原子炉建屋

第 3.1 図：7 号炉

4FL

原子炉建屋通路部のケーブルトレイ・安全系盤の配置(7/7)－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-21 －① 6 号炉原子炉建屋

第 3.2 図：6 号炉

B3FL

原子炉建屋通路部のケーブルトレイ・安全系盤の配置(1/7)－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-22 －② 6 号炉原子炉建屋

第 3.2 図：6 号炉

B2FL

原子炉建屋通路部のケーブルトレイ・安全系盤の配置(2/7)－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-23 －③ 6 号炉原子炉建屋

第 3.2 図：6 号炉

B1FL

原子炉建屋通路部のケーブルトレイ・安全系盤の配置(3/7)－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-24 －④ 6 号炉原子炉建屋

第 3.2 図：6 号炉

1FL

原子炉建屋通路部のケーブルトレイ・安全系盤の配置(4/7)－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-25 －⑤ 6 号炉原子炉建屋

第 3.2 図：6 号炉

2FL

原子炉建屋通路部のケーブルトレイ・安全系盤の配置(5/7)－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-26 －⑥ 6 号炉原子炉建屋

第 3.2 図：6 号炉

3FL

原子炉建屋通路部のケーブルトレイ・安全系盤の配置(6/7)－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-27 －⑦ 6 号炉原子炉建屋

第 3.2 図：6 号炉

4FL

原子炉建屋通路部のケーブルトレイ・安全系盤の配置(7/7)－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-28 －3.3．原子炉建屋内通路部への局所消火の検討
前項で述べたとおり，原子炉建屋通路部における全域消火方式及びスプリ
ンクラの適用の優先順位は低いものと評価したことから，局所消火の採用について検討する。
原子炉建屋通路部における主な可燃物は，油内包機器，電源盤等及びケーブルであることから，これらの消火方法について検討を行う。

（１）油内包機器に対する局所消火の検討
原子炉建屋通路部に設置されている油内包機器は，主なものとして制御棒
駆動水ポンプ，ほう酸水注入系ポンプがある。これらのポンプが内包する潤滑油は，その特性上，少量が燃焼しても煙が多く発生する可能性がある。
油内包機器に対しては迅速な消火が必要なこと，固定式の局所消火設備の消火剤のうち，ガス系の消火剤は他の機器へ影響を及ぼすおそれが小さいことから，油内包機器に対しては，固定式の局所ガス消火設備を設置する。
本局所固定式ガス消火設備は，火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)①」の要求のとおり，原子炉建屋通路部が煙の充満により消火活動が困難となっても，自動又は中央制御室からの遠隔手動操作によって消火が可能な設備とする。
また，火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)⑤」では，消火設備は火災の火
炎，熱による直接的な影響のみならず，煙，流出流体，断線，爆発等による二次的影響が安全機能を有する構築物，系統又は機器に悪影響を及ぼさないように設置することが要求されている。本消火設備は，消火ガスとしてハロン 1301 を使用するが，本ガスは機器に悪影響を及ぼさないことを確認している。また，火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)⑩・⑪」の要求のとおり，局所
ガス消火設備は，故障警報を中央制御室に吹鳴する設計とするとともに，外部電源喪失時に機能を失わないよう電源を確保することが必要となる。
油内包機器に対する局所固定式消火設備概要を第 3.3 図に示す。

－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-29 －第 3.3 図：油内包機器に対する局所固定式消火設備概要図－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-30 －（２）電源盤等に対する局所消火の検討
原子炉建屋通路部に設置されている電源盤（常用系の MCC）については，過電流保護装置が設置されており，当該電源盤に過電流が継続して火災が発生するおそれはない。しかしながら，万一電源盤等に火災が発生した場合に速やかに消火が可能となるよう，固定式の局所ガス消火設備を設置する。
なお，電源盤等に対する固定式消火設備については，固定式ガス消火設備が考えられるが，火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)①」の要求のとおり，
原子炉建屋通路部が煙の充満により消火活動が困難となっても，自動又は中央制御室からの遠隔手動操作によって消火が可能な設備とする。
また，火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)⑤」では，消火設備は火災の火
炎，熱による直接的な影響のみならず，煙，流出流体，断線，爆発等による二次的影響が安全機能を有する構築物，系統又は機器に悪影響を及ぼさないように設置することが要求されている。本消火設備について，消火剤として
ハロン 1301 又は FK-5-1-12 を使用するが，本ガスは機器に悪影響を及ぼさないことを確認している。さらに，火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)⑩・⑪」の要求のとおり，局所ガス消火設備は，故障警報を中央制御室に吹鳴する設計とするとともに，外部電源喪失時に機能を失わないよう電源を確保することが必要となる。
電源盤に対する局所固定式消火設備概要を第 3.4 図に示す。

－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-31 －盤内火災用感知器

消火配管

火災感知信号

消火ノズル
中央制御室
監視・操作盤

消火設備
作動信号

消火用
ガスボンベ
電源盤

第 3.4 図：電源盤に対する局所固定式消火設備概要図－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-32 －（３）ケーブルに対する局所消火の検討
原子炉建屋通路部に設置されているケーブルは，原子炉建屋通路部の中でも可燃物量が大きく（階層毎の発熱量は約 150,000MJ～280,000MJ），火災が発生した場合は発生箇所への迅速な消火が必要である。これらのケーブルを敷設するケーブルトレイに対する局所消火方法としては，固定式泡消火設備，
固定式ガス消火設備及び消火活動による消火が挙げられる。
ケーブルトレイに対する固定式消火設備については，火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)①」の要求のとおり，原子炉建屋通路部が煙の充満により消火活動が困難となっても，自動起動によって消火が可能な設備とする。
また，火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)⑤」では，消火設備は火災の火
炎，熱による直接的な影響のみならず，煙，流出流体，断線，爆発等による二次的影響が安全機能を有する構築物，系統又は機器に悪影響を及ぼさないように設置することが要求されている。本消火設備について，消火剤として
FK-5-1-12 を使用するが，本ガスは機器に悪影響を及ぼさないことを確認している。一方，消火剤として泡水溶液を使用する場合は，消火設備の作動に伴い発生する内部溢水への影響を評価し問題ないことを確認するとともに，消火設備作動によって安全機能を有する機器等が被水する場合には，被水による影響を防止するための措置を講じることが必要となる。
さらに，火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)⑩・⑪」の要求のとおり，局
所ガス消火設備は，故障警報を中央制御室に吹鳴する設計とするとともに，外部電源喪失時に機能を失わないよう電源を確保することが必要となる。
以上より，原子炉建屋通路部のケーブルトレイについては，安全機能を有する機器への影響を考慮し，FK-5-1-12 を使用する局所放出の固定式ガス消火設備を設置する。
ケーブルトレイに対する局所固定式消火設備概要を第 3.5 図に示す。
なお，適用に当たっては消火設備の設計の妥当性について，試験等により確認するものとする。

－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-33 －消火配管
火災感知チューブ

中央制御室
監視盤
不燃材シート
消火ノズル

ケーブルトレイ

圧力スイッチ

動作検出信号

ケーブル

消火用
ガスボンベ

第 3.5 図：ケーブルトレイに対する局所固定式消火設備概要図－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-34 －（４）その他の可燃物に対する消火方針の検討
原子炉建屋通路部に設置されている上記（１）～（３）以外の可燃物については，可燃物が少ないこと，筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること，又は使用時以外通電せず発火源がない設計とすることから，火災が発生するおそれがなく，
万一，火災が発生しても煙の発生を抑えることから，消火活動が困難とならない。（別紙１）
このようなものに対しては，火災発生時に消防隊員が火災発生場所に急行し，消火器等を使用して消火活動を行うものとする。柏崎刈羽原子力発電所
では，初期消火要員が常駐しており，米国と同様に火災感知器や使用可能な火災防護設備や火災源，ハザード（放射線，有害物質，高電圧等）の情報をまとめた消火戦略（Pre-Fire Plan）の整備や消火活動に必要な資機材（消火器，耐熱服，セルフエアセット等）の配備を行っている。初期消火要員は，プラント内での火災発生を想定し，整備した消火戦略に基づく現場訓練を行っている。

－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-35 －（５）原子炉建屋通路部の持込み可燃物管理
原子炉建屋通路部については，持込み可燃物管理を実施する。持込み可燃物管理における火災の発生防止・延焼防止に関する遵守事項は以下のとおり。
・ケーブルトレイ直下への可燃物の仮置を禁止する。
・火災区域又は火災区画で周囲に火災防護対象機器がない場所に可燃物を仮置きする場合には，不燃シートで覆う又は金属箱の中に収納するとともに，その近傍に消火器を準備する。
・火災区域又は火災区画での作業に伴い，火災防護対象機器近傍に作業上必要な可燃物を持込む際には作業員の近くに置くとともに，休憩時や作業終了時には火災防護対象機器近傍から移動する。
・火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画は，可燃物の仮置きを禁止する。
なお，原子炉建屋通路部において定期検査中の放射線管理資機材等の設置，工事用仮設分電盤設置，工事用ケーブル・ホース類架設等の可燃性の資機材を設置する場合には，防火監視の強化，可燃性の資機材から 6ｍ（火災防護審査基準 2.3.1 項(2)b で示される水平距離を参考に設定）以内での火気作業禁止といった措置を行い，火災の発生防止・延焼防止に努めることを持込み可燃物の運用管理手順に定める。

－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-36 －（６）まとめ
原子炉建屋通路部には資料５で示すように異なる 2 種類の感知器を設置するとともに，主な可燃物に対して局所放出の固定式消火設備を設置することによって，火災発生時に速やかに火災を感知し消火を行う設計とする。
これ以外の可燃物に対しては，煙の発生を抑えるため消火活動が困難とならない。
加えて，さらに消火活動に万全を期すため，火災によって原子炉建屋通路部に煙が充満する場合でも排煙が可能となるよう，排煙設備を設置する。排煙設備の概要については参考資料１に示す。

－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-37 －別紙１（１／３８）
原子炉建屋通路部において消火活動が困難とならない機器について○7 号炉原子炉建屋 B3FL 西側通路
当該エリアに設置している機器は，地震観測装置，ケーブル分岐箱，光ジャンクションボックス，補助増幅器，計器，原子炉系多重伝送現場盤等である。これ
らは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。

エリアレイアウト設置されている機器
地震観測装置

補助増幅器

ケーブル分岐箱

光ジャンクションボックス

計器

原子炉系多重伝送現場盤－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-38 －別紙１（２／３８）○7 号炉原子炉建屋 B3FL 北側通路
当該エリアに設置している機器は，照明用変圧器，中継盤，端子箱等である。
これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
照明用変圧器

中継盤

端子箱－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-39 －別紙１（３／３８）○7 号炉原子炉建屋 B3FL 東側通路
当該エリアに設置している油内包機器以外の機器は，空気作動弁，サンプポン
プ，分電盤，CRD 駆動用加熱器盤，原子炉系多重伝送現場盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
空気作動弁

サンプポンプ

分電盤

CRD 駆動水加熱器盤

原子炉系多重伝送現場盤－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-40 －別紙１（４／３８）○7 号炉原子炉建屋 B3FL 南側通路
当該エリアに設置している機器は，端子箱，計装ラック，サンプシンク，収納箱，地震観測装置等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
端子箱

計装ラック

収納箱

地震観測装置

サンプシンク－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-41 －別紙１（５／３８）○7 号炉原子炉建屋 B2FL 西側通路
当該エリアに設置している機器は，電磁弁ラック，収納箱，スクラムソレノイ
ドヒューズ盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
電磁弁ラック

収納箱

スクラムソレノイドヒューズ盤－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-42 －別紙１（６／３８）○7 号炉原子炉建屋 B2FL 北側通路
当該エリアに設置している機器は，計装ラック，端子箱，スクラムソレノイド
ヒューズ盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
計装ラック

端子箱

スクラムソレノイドヒューズ盤－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-43 －別紙１（７／３８）○7 号炉原子炉建屋 B2FL 南側通路
当該エリアに設置している機器は，クレーン，作業用電源箱，計器，照明用変圧器等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること，また，クレーンや作業用電源箱については通常通電されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入し，使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから，火災が発生するおそれがない。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
クレーン

作業用電源箱計器－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-44 －照明用変圧器別紙１（８／３８）○7 号炉原子炉建屋 B1FL 西側通路
当該エリアに設置している機器は，作業用電源箱，機器収容架，分電盤，窒素ガス加温器盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること，また，作業用電源箱については通常通電されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入し，使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから，火災が発生するおそれがない。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
作業用電源箱

機器収容架

分電盤－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-45 －

窒素ガス加温器盤

別紙１（９／３８）○7 号炉原子炉建屋 B1FL 北側通路
当該エリアに設置している機器は，空気作動弁，収納箱，機器収容架，分電盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
空気作動弁

収納箱

機器収容架

－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-46 －分電盤

別紙１（１０／３８）○7 号炉原子炉建屋 B1FL 東側通路
当該エリアに設置している機器は電動弁，計器，機器収容架，電気ペネトレー
ション，原子炉系多重伝送現場盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
電動弁

計器

電気ペネトレーション

原子炉系多重伝送現場盤

機器収容架－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-47 －別紙１（１１／３８）○7 号炉原子炉建屋 B1FL 南側通路
当該エリアに設置している機器は，計装ラック，手動弁，サンプリングトラン
スミッタ盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
計装ラック

手動弁

サンプリングトランスミッタ盤－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-48 －別紙１（１２／３８）○7 号炉原子炉建屋 1FL 北側通路
当該エリアに設置している機器は，クレーン，補助増幅器，エリアモニタ，端子盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること，また，クレーンについては通常通電されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入し，使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから，火災が発生するおそれがない。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
クレーン

補助増幅器

エリアモニタ－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-49 －端子盤

別紙１（１３／３８）○7 号炉原子炉建屋 1FL 東側通路
当該エリアに設置している機器は，クレーン，流量変換器，補助増幅器等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること，また，クレーンについては通常通電されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入し，使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから，火災が発生す
るおそれがない。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
クレーン

流量計変換器

補助増幅器－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-50 －別紙１（１４／３８）○7 号炉原子炉建屋 1FL 南側通路
当該エリアに設置している機器は，事故後サンプル移送ラック，分電盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
事故後サンプル移送ラック

分電盤－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-51 －別紙１（１５／３８）◯7 号炉原子炉建屋 2FL 北側通路
当該エリアに設置している電源盤（常用系の MCC）等以外の機器は，MSIV 漏洩
試験計装ラック，作業用電源箱，SRNM 前置増幅器盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブ
ルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること，また，作業用電源箱については通常通電されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入し，使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから，火災が発生するおそれがない。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
MSIV 漏洩試験計装ラック

作業用電源箱SRNM 前置増幅器盤－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-52 －別紙１（１６／３８）◯7 号炉原子炉建屋 2FL 南側通路
当該エリアに設置している電源盤（常用系の MCC）等以外の機器は，空調機，計器，分電盤，SRNM 前置増幅器盤，原子炉系多重伝送現場盤等である。これら
は筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
空調機

SRNM 前置増幅器盤

計器

分電盤

原子炉系多重伝送現場盤－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-53 －別紙１（１７／３８）◯7 号炉原子炉建屋 3FL 北側通路
当該エリアに設置している機器は，計器，端子箱，光ジャンクションボックス等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
計器

端子箱

光ジャンクションボックス－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-54 －別紙１（１８／３８）◯7 号炉原子炉建屋 3FL 南側通路
当該エリアに設置している油内包機器，電源盤（常用系の MCC）等以外の機器
は，ケーブル分岐箱，分電盤，排風機，タンク，サンプリングラック等である。
これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
ケーブル分岐箱，分電盤

排風機

タンク

サンプリングラック－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-55 －別紙１（１９／３８）◯7 号炉原子炉建屋 4FL オペレーティングフロア
当該エリアに設置している機器は，エリアモニタ，計器，クレーン，操作箱，制御盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等
により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること，また，クレーンや操作箱については通常通電されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入し，使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから，火災が発生するおそれがない。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
エリアモニタ計器

クレーン－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-56 －

操作箱

制御盤

別紙１（２０／３８）◯6 号炉原子炉建屋 B3FL 西側通路
当該エリアに設置している機器は，地震観測装置，計装ラック，空気作動弁，
原子炉系多重伝送現場盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
地震観測装置

計装ラック

空気作動弁

－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-57 －原子炉系多重伝送現場盤

別紙１（２１／３８）◯6 号炉原子炉建屋 B3FL 北側通路
当該エリアに設置している機器は，計装ラック，機器収容架等である。これら
は筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
計装ラック

機器収容架

－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-58 －別紙１（２２／３８）◯6 号炉原子炉建屋 B3FL 東側通路
当該エリアに設置している油内包機器以外の機器は，サンプポンプ，エリアモ
ニタ，計装ラック，CRD 加熱器盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
サンプポンプエリアモニタ計装ラック－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-59 －CRD 加熱器盤

別紙１（２３／３８）◯6 号炉原子炉建屋 B3FL 南側通路
当該エリアに設置している機器は，エリアモニタ，計装ラック，補助増幅器等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
エリアモニタ

計装ラック

補助増幅器

－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-60 －別紙１（２４／３８）◯6 号炉原子炉建屋 B2FL 西側通路
当該エリアに設置している機器は，接続箱，作業用電源箱，補助増幅器，スクラムソレノイドヒューズ盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること，また，作業用電源箱については通常通電されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入し，使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから，火災が発生するおそれがない。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
接続箱，作業用電源箱

補助増幅器

スクラムソレノイドヒューズ盤－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-61 －別紙１（２５／３８）◯6 号炉原子炉建屋 B2FL 北側通路
当該エリアに設置している機器は，電動弁，サンプシンク，計器等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
電動弁

サンプシンク計器－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-62 －別紙１（２６／３８）◯6 号炉原子炉建屋 B2FL 南側通路
当該エリアに設置している機器は，計装ラック，クレーン，作業用電源箱，サンプシンク等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること，また，クレーンや作業用電源箱については通常通電されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入
し，使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから，火災が発生するおそれがない。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
計装ラック

クレーン

作業用電源箱－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-63 －サンプシンク別紙１（２７／３８）◯6 号炉原子炉建屋 B1FL 西側通路
当該エリアに設置している機器は，作業用電源箱，計器，照明用変圧器等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること，また，作業用電源箱については通常通電されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入し，使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから，火災が発生するおそれがない。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
作業用電源箱計器

照明用変圧器－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-64 －別紙１（２８／３８）◯6 号炉原子炉建屋 B1FL 北側通路
当該エリアに設置している機器は，補助増幅器，エリアモニタ，接続箱等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
補助増幅器

エリアモニタ接続箱－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-65 －別紙１（２９／３８）◯6 号炉原子炉建屋 B1FL 東側通路
当該エリアに設置している機器は，計装ラック，電動弁，エリアモニタ，電気
ペネトレーション，ヒータ用変圧器等である。これらは筐体・金属被覆の可とう
電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
計装ラック

電動弁

電気ペネトレーション

エリアモニタ－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-66 －ヒータ用変圧器

別紙１（３０／３８）◯6 号炉原子炉建屋 B1FL 南側通路
当該エリアに設置している機器は，計装ラック，エリアモニタ，機器収容架，電磁弁盤，サンプリングトランスミッタ盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
計装ラック

エリアモニタ

機器収容架

サンプリングトランスミッタ盤－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-67 －

電磁弁盤

別紙１（３１／３８）◯6 号炉原子炉建屋 1FL 北側通路
当該エリアに設置している機器は，エリアモニタ，電動弁，作業用電源箱，ヒューズパネル等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること，また，作業用電源箱については通常通電されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入し，使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能である
ことから，火災が発生するおそれがない。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
エリアモニタ

電動弁

作業用電源箱－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-68 －ヒューズパネル別紙１（３２／３８）◯6 号炉原子炉建屋 1FL 東側通路
当該エリアに設置している機器は，機器収容架，RIP 取扱装置現場伝送盤，クレーン等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等
により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること，また，クレーンについては通常通電されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入し，使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから，火災が発生するおそれがない。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
機器収容架

RIP 取扱装置現場伝送盤

クレーン－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-69 －別紙１（３３／３８）◯6 号炉原子炉建屋 1FL 南側通路
当該エリアに設置している機器は，事故後サンプル移送ラック，分電盤，原子炉系多重伝送現場盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
事故後サンプル移送ラック

分電盤

原子炉系多重伝送現場盤－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-70 －別紙１（３４／３８）◯6 号炉原子炉建屋 2FL 北側通路
当該エリアに設置している電源盤（常用系の MCC）等以外の機器は，記録計盤，計装ラック，エリアモニタ等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線
管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
記録計盤

計装ラック

エリアモニタ－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-71 －別紙１（３５／３８）◯6 号炉原子炉建屋 2FL 南側通路
当該エリアに設置している電源盤（常用系の MCC）等以外の機器は，端子箱，通信設備用分岐箱，作業用電源箱，空調機等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること，また，作業用電源箱については通常通電されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入し，使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから，火災が発生するおそれがない。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
端子箱

通信設備用分岐箱

作業用電源箱－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-72 －空調機

別紙１（３６／３８）◯6 号炉原子炉建屋 3FL 北側通路
当該エリアに設置している機器は，分電盤，クレーン，エリアモニタ，空調機等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること，また，クレーンについては通常通電されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入し，使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから，火災が発生するおそれがない。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
分電盤

クレーン

エリアモニタ－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-73 －空調機

別紙１（３７／３８）◯6 号炉原子炉建屋 3FL 南側通路
当該エリアに設置している油内包機器，電源盤（常用系の MCC）等機器は，電動弁，機器収容架，作業用電源箱，タンク等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること，また，作業用電源箱については通常通電されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入し，使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから，火災が発生するおそれがない。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
電動弁

機器収容架

作業用電源箱－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-74 －タンク別紙１（３８／３８）◯6 号炉原子炉建屋 4FL オペレーティングフロア
当該エリアに設置している機器は，エリアモニタ，制御盤，補助増幅器，クレーン，分電盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること，また，クレーンについては通常通電されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入し，使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから，火災が発生するおそれがない。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならない。
エリアレイアウト設置されている機器
エリアモニタ

制御盤

補助増幅器

分電盤

－ 8 条-別添 1-資料 6-添付 11-75 －クレーン

添付資料１２

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における安全機能を有する構築物，系統及び機器周辺の可燃物等の状況について

添付資料１２

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における安全機能を有する構築物，系統及び機器周辺の可燃物等の状況について

1．目的
安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画は，
基本的には，火災発生時の煙の充満により消火活動が困難となるものとして選定するが，屋外の火災区域又は火災区画並びに可燃物が少ない火災区域又は火災区画は，火災発生時，煙の充満により消火活動が困難とならないことから，消火器による消火が可能である。
したがって，安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画の現場の状況を確認し，火災発生時の煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画を選定する。
2. 火災発生時の煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区
画の可燃物状況について
安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画のうち，火災発生時の煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画の現場の状況を以下に示す。なお，これらの火災区域又は火災区画は，発火源となる高温の熱源がないこと，火災源となる可燃物がほとんどないことに加え，持込み可燃物管理により火災荷重を低く抑える。持込み可燃物の管理について，具体的には危険物の仮置き禁止，火災区域又は火災区画に仮置きされる可燃物の種類，量の確認と火災荷重の評価を行う。火災区域又は火災区画
内の仮置きについても，安全機能を有する構築物，系統及び機器の近傍には仮置きしないよう管理する。以上の持込み可燃物管理に係わる要領については，
火災防護計画に定める。

- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-1 -〇6 号炉(1) 炉心流量（DIV-Ⅰ）計装ラック，スクラム地震計（Ⅰ）室
炉心流量（DIV-Ⅰ）計装ラック，スクラム地震計（Ⅰ）室に設置している機器は，計装ラック，地震観測装置等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

計装ラック

地震観測装置及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-2 -(2)炉心流量（DIV-Ⅳ）計装ラック，スクラム地震計（Ⅳ）室
炉心流量（DIV-Ⅳ）計装ラック，スクラム地震計（Ⅳ）室に設置している機器は，計装ラック，地震観測装置等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

計装ラック

地震観測装置及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-3 -(3)SPCU ポンプ，CUW 系非再生熱交換器漏えい試験用ラック室
SPCU ポンプ，CUW 系非再生熱交換器漏えい試験用ラック室に設置している機器は，計装ラック，ポンプ等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。
軸受は，不燃性材料である金属で覆われており設備外部に燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

計装ラック

ポンプ及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-4 -(4)炉心流量（DIV-Ⅱ）計装ラック，スクラム地震計（Ⅱ）室
炉心流量（DIV-Ⅱ）計装ラック，スクラム地震計（Ⅱ）室に設置している機器は，計装ラック，地震観測装置等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

計装ラック

地震観測装置及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-5 -(5)CUW 逆洗水移送ポンプ・配管室
CUW 逆洗水移送ポンプ・配管室に設置している機器は，空気作動弁，ポンプ等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト

原子炉建屋地下３階設置されている機器

CUW 逆洗水移送ポンプ

空気作動弁及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-6 -(6)CUW 逆洗水移送ポンプ室上部配管室
CUW 逆洗水移送ポンプ室上部配管室に設置している機器は，空気作動弁等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト

原子炉建屋地下３階設置されている機器

配管

空気作動弁及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-7 -(7)炉心流量（DIV-Ⅲ）計装ラック，スクラム地震計（Ⅲ）室，CRD マスターコ
ントロール室
炉心流量（DIV-Ⅲ）計装ラック，スクラム地震計（Ⅲ）室，CRD マスター
コントロール室に設置している機器は，計装ラック，地震観測装置，空気作動弁，計器等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線
管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

計装ラック

空気作動弁

- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-8 -

計器（流量計）

(8)

南西階段室
南西階段室には，機器が設置されておらず，ケーブルは電線管，金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト

原子炉建屋地下３階設置されている機器

電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-9 -(9)RHR(A)弁室
RHR(A)弁室に設置している機器は，電動弁，電磁弁等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

電動弁※当該エリアは点検養生中のため，設備全体を掲示できず。

- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-10 -(10)RHR(C)弁室
RHR(C)弁室に設置している機器は，電動弁，電磁弁等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

電動弁及び可とう電線管

電磁弁及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-11 -(11)格納容器所員用エアロック室/TIP バルブアッセンブリ室
格納容器所員用エアロック室/TIP バルブアッセンブリ室に設置している
機器は，ボックス，TIP 駆動装置，バルブアッセンブリ（ボール弁）等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては駆動部に潤滑油グリスを使用。駆動部は，不燃性材料である金属で覆われており，設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

ボックス

TIP 駆動装置- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-12 -(12)RHR(B)弁室
RHR(B)弁室に設置している機器は，電動弁，電磁弁等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

電動弁及び可とう電線管

電磁弁及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-13 -(13)RHR(C)配管室
RHR(C)配管室に設置している機器は，電動弁，電磁弁等である。これら
は不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

電動弁及び可とう電線管

電磁弁及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-14 -(14)原子炉系（DIV-Ⅲ）計装ラック室
原子炉系（DIV-Ⅲ）計装ラック室に設置している機器は，計装ラック等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

計装ラック- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-15 -(15)原子炉系（DIV-Ⅰ）計装ラック室
原子炉系（DIV-Ⅰ）計装ラック室に設置している機器は，計装ラック等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

計装ラック- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-16 -(16)サプレッションチェンバ室
サプレッションチェンバ室に設置している機器は，ボックス，手動弁等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト

原子炉建屋地下１階設置されている機器

手動弁
ボックス

- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-17 -(17)原子炉系（DIV-Ⅳ）計装ラック室
原子炉系（DIV-Ⅳ）計装ラック室に設置している機器は，計装ラック等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

計装ラック- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-18 -(18)原子炉系（DIV-Ⅱ）計装ラック室
原子炉系（DIV-Ⅱ）計装ラック室に設置している機器は，計装ラック等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

計装ラック- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-19 -(19)AC ペネ，RHR 配管・弁室
AC ペネ，RHR 配管・弁室に設置している機器は，電動弁，電磁弁，空気作動弁等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

空気作動弁及び可とう電線管

電動弁及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-20 -エリアレイアウト

設置されている機器

電動弁，電磁弁及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-21 -

配管

(20)

北西階段室
北西階段室には，機器が設置されておらず，ケーブルは電線管，金属製の可とう電線管及び密閉型ダクトで敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

密閉型ダクト電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-22 -

(21)

南東階段室
南東階段室には，機器が設置されておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-23 -(22)

階段室（R/B 北）
階段室（R/B 北）には，機器が設置されておらず，ケーブルは電線管，金属製の可とう電線管及び密閉型ダクトで敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

密閉型ダクト及び電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-24 -(23)

階段室（R/B 南）
階段室（R/B 南）には，機器が設置されておらず，ケーブルは電線管，金属製の可とう電線管及び密閉型ダクトで敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

密閉型ダクト及び電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-25 -(24)RHR(A)弁室
RHR(A)弁室に設置している機器は，電動弁等である。これらは不燃性材
料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは
電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

電動弁及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-26 -(25)

RHR(C)弁室
RHR(C)弁室に設置している機器は，電動弁等である。これらは不燃性材
料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは
電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

電動弁及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-27 -

(26)

除染パン室
除染パン室に設置している機器は，除染シンク等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては除染シンクに一部ゴムが使用されているが，不燃性材料である金属等に覆われているため設備外部に燃え広がることはない。その他には可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

除染シンク及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-28 -(27)RHR(B)弁室
RHR(B)弁室に設置している機器は，電動弁等である。これらは不燃性材
料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは
電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

電動弁及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-29 -(28)CUW プリコートタンク室
CUW プリコートタンク室に設置している機器は，ポンプ，タンク，空気作
動弁等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており設備外部に燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

ポンプ

空気作動弁及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-30 -

タンク

(29)

MS トンネル室MS トンネル室に設置している機器は，主蒸気外側隔離弁（空気作動弁），
電動弁等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては駆動部に潤滑油を使用している。駆動部は，不燃性材料である金属で覆われており設備外部に燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

主蒸気隔離弁

電動弁及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-31 -エリアレイアウト- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-32 -(30)

DG(A)非常用送風機室
DG(A)非常用送風機室に設置している機器は，送風機及び電動機等である。
これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

送風機及び可とう電線管
送風機及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-33 -(31)

DG(C)非常用送風機室
DG(C)非常用送風機室に設置している機器は，送風機及び電動機等である。
これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他には可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

送風機及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-34 -(32)

FPC 熱交換器室/FPC 弁室/FPC 保持ポンプ室
FPC 熱交換器室/FPC 弁室/FPC 保持ポンプ室に設置している機器は，熱交換器，ポンプ，電動弁，計器等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

熱交換器

電動弁及び可とう電線管

ポンプ- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-35 -計器（流量計）(33)FPC ポンプ室
FPC ポンプ室に設置している機器は，ポンプ等である。これらは不燃性材
料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油を使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

ポンプ及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-36 -(34)

格納容器所員用エアロック室
格納容器所員用エアロック室に設置している機器は，エアロック，電動弁，空気作動弁等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

エアロック

電動弁及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-37 -空気作動弁及び可とう電線管

(35)

DG(B)非常用送風機室
DG(B)非常用送風機室に設置している機器は，送風機，電動機等である。
これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

送風機及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-38 -(36)MSIV・SRV ラッピング室
MSIV・SRV ラッピング室に設置している機器は，空気作動弁，SRV（予備品）等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

SRV（予備品）※停止中のため全数取外し仮置き中

空気作動弁及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-39 -(37)ダストモニタ(B)室ダストモニタ(B)室に設置している機器は，ダスト放射線モニタ，ダスト
サンプラ，電磁弁，計器等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としてはダストサンプラ軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃
え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線
管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

ダストサンプラ及び可とう電線管

電磁弁- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-40 -計器（圧力検出器）

(38)

CAMS(B)室
CAMS(B)室に設置している機器は，空調機，サンプリングラック等である。
これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

CAMS(B)空調機

サンプリングラック- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-41 -(39)

DG(A)/Z 送風機室
DG(A)/Z 送風機室に設置している機器は，送風機，電動機，空気作動弁等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

電動機及び可とう電線管

空気作動弁- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-42 -(40)ダストモニタ(A)室ダストモニタ（A）室に設置している機器は，ダスト放射線モニタ，ダス
トサンプラ，電磁弁等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。
その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう
電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器は又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

電磁弁

ダストサンプラ及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-43 -エリアレイアウト- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-44 -(41)

DG(C)/Z 送風機室
DG(C)/Z 送風機室に設置している機器は，送風機，電動機，空気作動弁等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

電動機及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-45 -

空気作動弁

(42)

CAMS(A)室
CAMS(A)室に設置している機器は，空調機，サンプリングラック等である。
これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

空調機

サンプリングラック- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-46 -(43)LDS モニタ室
LDS モニタ室に設置している機器は，ダストサンプラ，サンプリングラッ
ク等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

ダストサンプラ

サンプリングラック- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-47 -(44)

燃料移送ポンプ(A)(C)地下トレンチ
燃料移送ポンプ(A)(C)地下トレンチに設置している機器は，配管等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

配管及び電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-48 -(45)

燃料移送ポンプ(B)地下トレンチ
燃料移送ポンプ(B)地下トレンチに設置している機器は，配管等である。
これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

配管及び電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-49 -(46)Hx/A 北側配管室
Hx/A 北側配管室に設置している機器は，配管，流量計等である。これら
は不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

配管

流量計- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-50 -(47)Ａ系非常用送風機室
Ａ系非常用送風機室に設置している機器は，送風機，電動機等である。
これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

送風機及び電動機- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-51 -

(48)

配管室
配管室に設置している機器は，配管，電動弁等である。これらは不燃性
材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

配管

電動弁及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-52 -〇7 号炉(1) 炉心流量（DIV-Ⅲ）計装ラック，感震器(C)室，CRD マスターコントロール
室
炉心流量（DIV-Ⅲ）計装ラック，感震器(C)室，CRD マスターコントロー
ル室に設置している機器は，計装ラック，計器，地震観測装置，空気作動弁等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

計器（流量計）計装ラック- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-53 -

空気作動弁

(2)

炉心流量（DIV-Ⅱ）計装ラック，感震器(B)室
炉心流量（DIV-Ⅱ）計装ラック，感震器(B)室に設置している機器は，計装ラック，地震観測装置等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

計装ラック- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-54 -(3)SPCU ポンプ室
SPCU ポンプ室に設置している機器は，計器，シンク，ポンプ，電動機等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては，軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており設備外部に燃え広がることはない。その他の可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

計器及びシンク

電動機及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-55 -(4)炉心流量（DIV-Ⅰ）計装ラック，感震器(A)室
炉心流量（DIV-Ⅰ）計装ラック，感震器(A)室に設置している機器は，計装ラック，地震観測装置等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

計装ラック及び地震観測装置- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-56 -(5)RHR(C)弁室
RHR(C)弁室に設置している機器は，電動弁等である。これらは不燃性材
料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは
電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

電動弁及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-57 -(6)RHR(B)弁室
RHR(B)弁室に設置している機器は，電動弁等である。これらは不燃性材
料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは
電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

電動弁及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-58 -(7)SPCU ペネ室
SPCU ペネ室に設置している機器は，電動弁等である。これらは不燃性材
料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは
電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

電動弁及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-59 -(8)TIP 駆動制御装置室
TIP 駆動制御装置室に設置している機器は，TIP 駆動装置等である。これ
らは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては駆動部に潤滑油グリスを使用している。駆動部は，不燃性材料である金属で覆われており設備外部に燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

TIP 駆動装置- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-60 -(9)TIP 遮へい容器・バルブアッセンブリ室TIP 遮へい容器・バルブアッセンブリ室に設置している機器は，エリアモ
ニタ，TIP 駆動装置，遮蔽容器，バルブアッセンブリ（ボール弁）等である。
これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては駆動部に潤滑油グリスを使用。駆動部は，不燃性材料である金属で覆われており，設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

エリアモニタTIP 駆動装置及び可とう電線管

TIP 遮蔽容器及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-61 -(10) サプレッションチェンバ室
サプレッションチェンバ室に設置している機器は，エリアモニタ等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

エリアモニタ及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-62 -(11) 原子炉系（DIV-Ⅰ）計装ラック室
原子炉系（DIV-Ⅰ）計装ラック室に設置している機器は，計装ラック，
計器等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

計装ラック

計器（圧力計）- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-63 -(12) 原子炉系（DIV-Ⅲ）計装ラック室
原子炉系（DIV-Ⅲ）計装ラック室に設置している機器は，計装ラック，
計器等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

計装ラック

計器（圧力計）- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-64 -(13) 原子炉系（DIV-Ⅱ）計装ラック室
原子炉系（DIV-Ⅱ）計装ラック室に設置している機器は，計装ラック等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

計装ラック- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-65 -(14) 原子炉系（DIV-Ⅳ）計装ラック室
原子炉系（DIV-Ⅳ）計装ラック室に設置している機器は，計装ラック，
エリアモニタ等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線
管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

計装ラック

エリアモニタ- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-66 -(15) 弁・配管室
弁・配管室に設置している機器は，電動弁，空気作動弁等である。これ
らは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

電動弁，空気作動弁及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-67 -エリアレイアウト

設置されている機器

電動弁及び可とう電線管

配管及び電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-68 -(16) 弁室
弁室に設置している機器は，電動弁等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

電動弁及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-69 -(17) 階段室（R/B 北）
階段室（R/B 北）には，機器が設置されておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-70 -(18) 階段室（R/B 南）
階段室（R/B 南）に設置している機器は，ボンベ及びボックス等である。
これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

ボンベ

ボックス

- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-71 -(19) 階段室（R/B 南東）
階段室（R/B 南東）には，機器が設置されておらず，ケーブルは電線管，金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-72 -(20) 階段室（R/B 北西）
階段室（R/B 北西）には，機器が設置されておらず，ケーブルは電線管，金属製の可とう電線管及び密閉型ダクトで敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-73 -(21)

RHR(A)弁室
RHR(A)弁室に設置している機器は，電動弁，空気作動弁等である。これ
らは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

電動弁及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-74 -(22)

RHR(C)弁室
RHR(C)弁室に設置している機器は，電動弁，空気作動弁等である。これ
らは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

電動弁及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-75 -(23)

RHR(B)弁室
RHR(B)弁室に設置している機器は，電動弁，空気作動弁等である。これ
らは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

電動弁及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-76 -(24)CUW/FPC ろ過脱塩器ハッチ室
CUW/FPC ろ過脱塩器ハッチ室に設置している機器は，クレーン，ボックス等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

ボックス及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-77 -

クレーン

(25)

管理区域連絡通路
管理区域連絡通路に設置している機器は，空調ダクト，操作盤等である。
これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては操作盤があるが少量かつ近傍に可燃物が無いため，燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

空調ダクト及び可とう電線管操作盤- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-78 -(26)SGTS モニタ室（6 号炉も同様）
SGTS モニタ室に設置している機器は，計装ラック，放射線モニタ，サン
プルポンプ等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料
である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

計装ラック及びサンプルポンプ

放射線モニタ及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-79 -(27)MS トンネル室MS トンネル室に設置している機器は，主蒸気外側隔離弁（空気作動弁），
電動弁等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては駆動部に潤滑油を使用している。駆動部は，不燃性材料である金属で覆われており設備外部に燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

主蒸気隔離弁

電動弁及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-80 -エリアレイアウト- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-81 -(28)

DG(A)非常用送風機室
DG(A)非常用送風機室に設置している機器は，送風機，電動機等である。
これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

非常用送風機- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-82 -(29)IA・HPIN ペネ室
IA・HPIN ペネ室に設置している機器は，配管，空気作動弁等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

空気作動弁及び可とう電線管

配管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-83 -(30)

DG(C)非常用送風機室
DG(C)非常用送風機室に設置している機器は，送風機，電動機等である。
これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

非常用送風機- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-84 -(31)

DG(B)非常用送風機室
DG(B)非常用送風機室に設置している機器は，送風機，電動機等である。
これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

非常用送風機- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-85 -(32)

FPC ポンプ室
FPC ポンプ室に設置している機器は，ポンプ等である。これらは不燃性材
料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油を使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

ポンプ及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-86 -(33)

FPC 熱交換器室
FPC 熱交換器室に設置している機器は，熱交換器，計器等である。これら
は不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

熱交換器

計器及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-87 -(34)

FPC 弁室FPC 弁室に設置している機器は，手動弁，電動弁等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

電動弁及び可とう電線管

手動弁- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-88 -(35)

DG(A)/Z 送風機室
DG(A)/Z 送風機室に設置している機器は，送風機，電動機，空気作動弁等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

送風機，電動機及び可とう電線管

空気作動弁- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-89 -(36)

CAMS(A)室
CAMS(A)室に設置している機器は，計装ラック，計器等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

計装ラック

計器

- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-90 -(37)

南北連絡通路南北連絡通路に設置している機器は，ボックス等である。これらは不燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

ボックス

電線管

- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-91 -(38)

CAMS(B)室
CAMS(B)室に設置している機器は，計装ラック及び計器等である。これら
は不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

計装ラック

計器

- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-92 -エリアレイアウト- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-93 -(39)SGTS 配管室
SGTS 配管室に設置している機器は，電動弁，空気作動弁，計器等である。
これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

電動弁及び可とう電線管

空気作動弁及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-94 -(40)R4F クリーン通路
R4F クリーン通路に設置している機器は，ボンベ，配管等である。これら
は不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

ボンベ及び配管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-95 -(41)Hx/A 非常用送風機(A)室
Hx/A 非常用送風機(A)室に設置している機器は，送風機，電動機等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

送風機，電動機及び可とう電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-96 -エリアレイアウト- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-97 -

(42)

階段室
階段室には，機器が設置されておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-98 -(43)C/B 計測制御電源盤区域(A)送風機室
C/B 計測制御電源盤区域(A)送風機室に設置している機器は，送風機，電動機，空気作動弁等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。
その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう
電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

送風機，電動機及び可とう電線管

空気作動弁- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-99 -

(44)

階段室
階段室には，機器が設置されておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-100 -(45)

燃料移送ポンプ(A)(C)地下トレンチ
燃料移送ポンプ(A)(C)地下トレンチに設置している機器は，配管等である。これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

配管及び電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-101 -(46)

燃料移送ポンプ(B)地下トレンチ
燃料移送ポンプ(B)地下トレンチに設置している機器は，配管等である。
これらは不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設している。
また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。
エリアレイアウト設置されている機器

配管及び電線管- 8 条-別添 1-資料 6-添付 12-102 -参考資料１

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における

原子炉建屋排煙設備の概要について

参考資料１

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉における
原子炉建屋排煙設備の概要について
1．設備の概要
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の原子炉建屋通路部の火災に対しては，主要な可燃物に局所固定式消火設備を設置し早期に火災を感知，消火す
ることで火災の進展，煙の発生を抑える設計としており，その他の極少量の可燃物については消火器による手動消火を行う設計としている。しかしながら，万一予期せぬ大規模な火災や煙の発生へと進展した場合であっても煙により消火活動が阻害されることのないよう，更なる自主的な安全対策として
原子炉建屋排煙設備を設置する。原子炉建屋排煙設備は，原子炉建屋附属棟（非管理区域）に設置する排煙送風機により原子炉建屋内の階段室を介して火災エリアに給気し，非常用ガス処理系排風機により主排気筒に排気することで，消火隊のアクセスルートとなる階段室から火災源までのルートを確保
し消火活動が困難とならないように煙を制御可能な設計とする。本設備の系
統概要図を第 1 図に示す。

第 1 図 原子炉建屋排煙設備の系統概要図（原子炉建屋 B1FL 発災時のイメージ）- 8 条-別添 1-資料 6-参考 1-1 -2．排煙設備使用時の影響について
原子炉建屋排煙設備は，滞留した煙を既設の機器ハッチを通して原子炉建
屋最上階のオペレーティングフロアにある非常用ガス処理系の吸込み口まで輸送する。輸送された煙は非常用ガス処理系により主排気筒へと排気される。
煤煙を輸送する過程で，煙が滞留するオペレーティングフロアに設置される安全機能を有する設備や重大事故等対処設備，また非常用ガス処理系の機器が煤煙による影響を受ける可能性が考えられることから，実証試験により性能確認を実施する。
原子炉建屋オペレーティングフロアにある重要設備として静的触媒式水素再結合器（以下，「PAR」という。），原子炉建屋水素濃度等があり，また非常用ガス処理系のうち煤煙の影響が想定される機器として活性炭フィルタがある。これらのうち，活性炭フィルタ並びに PAR の試験概要と結果を以下に示す。その他の設備についても継続的に煤煙の影響評価を実施した上で，排煙設備の設置・運用を行う。

2.1．試験方法
煤煙に対する活性炭フィルタ並びに PAR の影響評価に当たっては以下のステップにて実施する。
2.1.1．煤煙の通気
コーンカロリーメータ試験装置のフランジ部に活性炭フィルタ粒子，及び，PAR 触媒粒子を封入可能な試験カートリッジを取付け，各粒子に排風機により強制的に煤煙を通気させる。装置の概要を第 2 図に示す。
また試験カートリッジは第 3 図に示す円筒（寸法：100 ㎜ φ×75 ㎜）であり通気面はメッシュ形状となっており，上記試験装置のダクトに直接取付けることで，煤煙の全量を通気させることが可能である。
煤煙については，原子炉建屋内の主要な可燃物であるケーブルを用いて
ISO5560-1 の燃焼試験規格に準拠し，1 時間の燃焼，通気を実施した。

- 8 条-別添 1-資料 6-参考 1-2 -第2図

煤煙通気試験装置

概要図

第3図

試験カートリッジ外形図- 8 条-別添 1-資料 6-参考 1-3 -2.1.2．性能試験並びに試験結果
煤煙通気後のカートリッジ内の試験体を用いて，それぞれに対して性能試験を実施した。性能試験の概要と判定基準，試験結果を以下に示す。
（１）活性炭フィルタ性能試験①試験方法
活性炭フィルタ性能試験については煤煙通気後の活性炭フィルタに対して，放射性よう化メチルを 1 時間通気し，通気後の試験体の放射能を測定することで，よう素除去効率を測定する。なお，試験方法・
条件についてはプラントの定期検査にて行われる性能検査と同様である。
②判定基準
下記の設計除去効率を有する活性炭フィルタが煤煙通気後も所定の性能を有すること。
・活性炭フィルタ単体の設計除去効率：99.999％以上③試験結果
試験の結果，通気後も 99.999%以上の除去効率となり，活性炭フィルタに対しては煤煙による機能喪失は見られなかった。
（２）PAR①試験方法
PAR 触媒については，水素の再結合が進むと反応熱により触媒温度が上昇することから，触媒カートリッジを専用装置に入れ，3vol%の混合水素ガスを流して再結合反応させ，温度上昇率を計測することで所定の性能を有することを煤煙通気前後で確認する。
②判定基準
触媒の初期温度からの温度上昇率が以下のいずれかを満足すること。
・温度が 20 分で 10℃以上上昇すること
・温度が 30 分で 20℃以上上昇すること- 8 条-別添 1-資料 6-参考 1-4 -③試験結果試験結果は第 1 表に示す通りであり，煤煙通気前と比較し多少の温度上昇の遅れはあるものの判定基準である「温度が 20 分で 10℃以上
上昇すること」を満足することが確認できており，煤煙により PAR の機能を喪失させるような大きな影響はないことを確認した。
第1表
試験体 No

煤煙通気前

煤煙通気前後の PAR 試験結果
煤煙通気後

判定基準

結果

試験体 1

温度が 20 分で 10℃以上

合格

試験体 2

上昇すること合格※表中の時間は，触媒カートリッジの温度が初期値に対し 10℃上昇したときの到達時間を示す。

以上により，仮に原子炉建屋通路部において大規模な火災の発生と，
PAR もしくは非常用ガス処理系の機能を期待するような事象が重畳した場
合であっても排煙を行うことによって両者が機能喪失に至るおそれはないと判断する。

- 8 条-別添 1-資料 6-参考 1-5 -資料７

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における火災防護対象機器等の系統分離について

＜目

次＞

1. 概要
2. 要求事項
3. 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの選定
4. 相互の系統分離の考え方
5. 火災の影響軽減対策
5.1. 火災区域を構成する耐火壁
5.2. 互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルを分離す
る耐火壁等
6. 中央制御盤の火災の影響軽減対策
6.1. 中央制御盤内の分離対策
6.2. 中央制御室床下フリーアクセスフロアの分離対策
6.3. 中央制御室火災時の原子炉の安全停止に係る影響評価
添付資料１

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における火災の影響軽減のための系統分離対策について
添付資料２

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における３時間耐火壁及び隔壁等の耐久試験について
添付資料３

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における中央制御盤内の分離

について
添付資料４

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における中央制御室のケーブ

ルの分離状況
添付資料５

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における中央制御室の制御盤の火災を想定した場合の対応について

資料７
柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における火災防護対象機器等の系統分離について
1．概要
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉においては，以下の要求事項を考慮し，火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの重要度に応じ，それらを設置す
る火災区域又は火災区画内の火災及び隣接する火災区域又は火災区画における火災による影響に対して，「火災の影響を軽減する」ための対策を講じる。

2．要求事項火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの系統分離は，「 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）の「2.3 火災の影響軽減」に基づき実施することが要求されている。

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（抜粋）
2.3

火災の影響軽減2.3.1 安全機能を有する構築物、系統及び機器の重要度に応じ、それらを設置する火災区
域又は火災区画内の火災及び隣接する火災区域又は火災区画における火災による影響に対し、以下の各号に掲げる火災の影響軽減のための対策を講じた設計であること。
(1) 原子炉の高温停止及び低温停止に係わる安全機能を有する構築物、系統及び機器を設置する火災区域については、3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁によって他の火災区域から分離すること。

- 8 条-別添 1-資料 7-1 -(2) 原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び機器は、
その相互の系統分離及びこれらに関連する非安全系のケーブルとの系統分離を行うために、火災区画内又は隣接火災区画間の延焼を防止する設計であること。
具体的には、火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルが次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。
a.

互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルについて、互いの系列間が 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離されていること。

b.

互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルについて、互いの系列間の水平距離が 6ｍ以上あり、かつ、火災感知設備及び自動消火設備が当該火災区画に設置されていること。この場合、水平距離間には仮置きするものを含め可燃性物質が存在しないこと。

c.

互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルについて、互いの系列間が１時間の耐火能力を有する隔壁等で分離されており、かつ、火災感知設備及び自動消火設備が当該火災区画に設置されていること。

- 8 条-別添 1-資料 7-2 -3．火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの選定
火災防護に係る審査基準の「2.3 火災の影響軽減」では，原子炉施設内のいかなる火災によっても，安全保護系及び原子炉停止系の作動が要求される場合には，火災による影響を考慮しても，多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく，原子炉を高温停止及び低温停止を達成し,維持できることを求め，また，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持することに係る安全機能を有する構築物，系統及び機器の重要度に応じて，「その相互の系統分離」を要求している。
火災が発生しても，原子炉を高温停止及び低温停止を達成し,維持するためには，プラント状態を監視しながら原子炉を停止し，冷却を行うことが必要であり，このためには，以下のそれぞれの機能を達成するための手段を，手動操作に期待してでも，少なくとも一つ確保するよう系統分離対策を講じる必要がある。
【原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な機能】(1)
原子炉冷却材圧力バウンダリ機能
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

過剰反応度の印加防止機能
炉心形状の維持機能
原子炉の緊急停止機能
未臨界維持機能
原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能
原子炉停止後の除熱機能
炉心冷却機能工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能
安全上特に重要な関連機能

(11)
(12)
(13)

安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能
事故時のプラント状態の把握機能
制御室外からの安全停止機能

このため，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な機能について，「 発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」から抽出し，火災によってこれらの機能に影響を及ぼす系統，及びこれらの系統に対する「原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機器」を，８条-別添１-資料２「柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉における原子炉の安全停止に必要な機器の選定について」で選定する。

- 8 条-別添 1-資料 7-3 -なお，上記で選定された機器は，火災が発生した場合に原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持することに影響を及ぼす機器であることから，これらを「火災防護対象機器」とし，火災防護対象機器を駆動若しくは制御するケーブル（電源盤や制御盤を含む）を「火災防護対象ケーブル」とする。

4．相互の系統分離の考え方
原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な安全機能を有する構築物，系統及び機器における「その相互の系統分離」を行う際には，単一火災（任意の一つの火災区域で発生する火災）の発生によって，相互に分離された安全系区分のすべての安全機能が喪失することのないよう，原則，安全系区分Ⅰ・Ⅱの境界を火災区域の境界として 3 時間以上の耐火能力を有する
耐火壁・隔壁等で分離する。すなわち，安全系区分Ⅰの機器等を設置する区域
を火災区域として 3 時間以上の耐火能力を有することを確認した耐火壁・隔壁等で囲う。（第 7-1 図）

区分Ⅰ・Ⅱの境界を火災区域の境界として３時間以上の耐火能力を有する隔壁等
で分離

単一火災によっても
区分Ⅰ・Ⅱが同時に機能喪失することを回避し、高温停止・
低温停止を達成

安全系区分

区分Ⅰ

区分Ⅱ

区分Ⅲ※

高温停止

原子炉隔離時冷却系[RCIC]

高圧炉心注水系(B)[HPCF(B)]

高圧炉心注水系(C)[HPCF(C)]

低温停止

自動減圧系(A)[SRV(ADS(A))]

自動減圧系(B)[SRV(ADS(B))]－

残留熱除去系(A)[RHR(A)]

残留熱除去系(B)[RHR(B)]

残留熱除去系(C)[RHR(C)]

原子炉補機冷却水系(A)[RCW(A)]

原子炉補機冷却水系(B)[RCW(B)]

原子炉補機冷却水系(C)[RCW(C)]

原子炉補機冷却海水系(A)[RSW(A)]

原子炉補機冷却海水系(B)[RSW(B)]

原子炉補機冷却海水系(C)[RSW(C)]

非常用ディーゼル発電機(A)[DG(A)]

非常用ディーゼル発電機(B)[DG(B)]

非常用ディーゼル発電機(C)[DG(C)]

非常用交流電源(C)系

非常用交流電源(D)系

非常用交流電源(E)系

非常用直流電源(A)系

非常用直流電源(B)系

非常用直流電源(C)系

動力電源※ 区分Ⅲ機器のうち、DG(C)の監視制御盤、RCW(C)のサージタンク水位計等、一部の機器は区分Ⅰ側の火災区域に設置

第 7-1 図：3 時間耐火能力を有する隔壁等による系統分離の概要- 8 条-別添 1-資料 7-4 -5．火災の影響軽減対策
火災防護に係る審査基準の「2.3 火災の影響軽減」(1)及び(2)a.では，「原子炉の高温停止及び低温停止に関わる安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域」及び「互いに相違する系列の火災防護対象機器等の系列
間」を，3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁又は隔壁等により分離することが要求されている。
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉では，相互の系統分離が必要な箇所については中央制御室床下フリーアクセスフロアを除き，すべて「3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁又は隔壁等」により分離することとしている。柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉に設置する「3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁又は隔壁等」を以下に示す。（第 7-2 図）
なお，以下に示す以外の耐火壁及び隔壁等についても，火災耐久試験により3 時間以上の耐火性能が確認できたものは，「3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁又は隔壁等」として使用する設計とする。（添付資料１）

区分Ⅱ火災区域

区分Ⅰ火災区域

第 7-2 図：火災の影響軽減対策の全体イメージ- 8 条-別添 1-資料 7-5 -5.1．火災区域を構成する耐火壁
火災区域は，3 時間以上の耐火性能を有する耐火壁（強化石膏ボード，貫通部シール，防火扉，防火ダンパ，天井デッキスラブ）・隔壁等（耐火間仕切り，
ケーブルトレイ等耐火ラッピング）（添付資料２）で分離する設計とする。
耐火壁のうち，コンクリート壁，床，天井については，建築基準法を参考に
国内の既往の文献から確認した結果，3 時間耐火に必要な最小厚さ以上の厚さが確保されていることを確認した。コンクリート壁以外の耐火壁・隔壁等については，火災耐久試験により 3 時間以上の耐火性能を確認できたものを使用する。耐火壁等の設置に係る現場施工においては，火災耐久試験の試験体仕様に基づき，耐火性能を確保するために必要な施工方法及び検査項目を定める。
また，屋外に設置している以下の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブ
ルについては，「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」に基づき，火災区域を設定する。
○ 非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域○ 非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域

5.2．互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルを分離す
る耐火壁等
互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルは，火災耐久試験により 3 時間以上の耐火能力を確認した隔壁等（ラッピング材等，添付資料２参照）で系統分離する。主な隔壁等の対策箇所については，８条-別添
１-資料３の添付資料２に示す。

- 8 条-別添 1-資料 7-6 -6．中央制御盤の火災の影響軽減対策
6.1．中央制御盤内の分離対策
中央制御室制御盤内の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルは，運転員の操作性及び視認性向上を目的として近接して設置することから，互いに相違する系列の水平距離を 6m 以上確保することや互いに相違する系列を 3
時間又は 1 時間の耐火能力を有する隔壁等で分離することが困難である。
このため，中央制御盤内の火災防護対象機器等は，以下 a.～c. に示すとおり，実証試験結果に基づく離隔距離等による分離対策，高感度煙検出設備の設置による早期の火災感知及び常駐する運転員による早期の消火活動を行う
設計とする。
なお，中央制御室非常用換気空調系については，火災により機能喪失しても室温上昇に時間的余裕があることから，中央制御室の負荷制限等を行うことによって中央制御室の居住性を維持することが可能である。
a. 離隔距離等による分離
中央制御室の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルは，運転員の操作性及び視認性向上を目的として近接して設置することから，中央制御室の制御盤については区分ごとに別々の盤で分離する設計とする。一部，一つの制御盤内に複数の安全系区分の火災防護対象機器及び火災防護対象
ケーブルを設置しているものがあるが，これらについては，区分間に金属製の仕切りを設置する。ケーブルについては当該ケーブルに火災が発生しても延焼せず，また，周囲へ火災の影響を与えない金属外装ケーブル，耐熱ビニル電線，難燃仕様の ETFE 電線及び難燃ケーブルを使用し，電線管に敷設する，又は離隔距離を確保すること等により系統分離する設計とする。
これらについては，火災を発生させて近接するほかの区分の構成部品に火災の影響がないことを確認した実証試験（※1）の結果に基づき，以下に示す分離対策を講じる設計とする。（第 7-3 図，添付資料３）（※1）出典：「ケーブル，制御盤および電源盤火災の実証試験」，TLR-088，（株）東芝，H25 年 3 月(a)(b)

制御盤は厚さ 3.2mm 以上の金属製筐体で覆う設計とする。
安全系異区分が混在する制御盤内では，区分間に厚さ 3.2mm 以上の金
属製バリアを設置するとともに盤内配線ダクトの離隔距離を 3cm 以上確保する設計とする。

(c)

安全系異区分が混在する制御盤内にある操作スイッチは，厚さ 1.6mm- 8 条-別添 1-資料 7-7 -

(d)
(e)

以上の金属製筐体で覆う設計とする。
安全系異区分が混在する制御盤内にある配線は，金属製バリアにより覆う設計とする。
当該ケーブルに火災が発生しても延焼せず，また，周囲への火災の影
響を与えない金属外装ケーブル，耐熱ビニル電線，難燃仕様の ETFE
電線及び難燃ケーブルを使用する設計とする。

第 7-3 図：中央制御盤内のバリア状況- 8 条-別添 1-資料 7-8 -b. 高感度煙検出設備の設置による早期の火災感知設備
中央制御室内には，異なる 2 種類の火災感知器を設置する設計とするとともに，火災発生時には常駐する運転員による早期の消火活動によって，異区分への影響を軽減する設計とする。特に，一つの制御盤内に複数の安全系区分の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルを設置しているものについては，これに加えて盤内へ高感度煙検出設備を設置する設計とする。
（８条-別添１-資料５-添付資料３）
c. 常駐する運転員による早期の消火活動
中央制御室制御盤内に自動消火設備は設置しないが，中央制御室制御盤
内に火災が発生しても，高感度煙検出設備や中央制御室の火災感知器からの感知信号により，常駐する運転員が中央制御室に設置する消火器で早期に消火活動を行うことで，相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルへの火災の影響を防止できる設計とする。
消火設備は，電気機器へ悪影響を与えない二酸化炭素消火器を使用する設計とし，常駐する運転員による中央制御室内の火災の早期感知及び消火を図るために，消火活動の手順を定めて，訓練を実施する。
中央制御室のエリア概要を第 7-4 図に示す。また，運転員による制御
盤内の火災に対する二酸化炭素消火器による消火の概要を第 7-5 図に示す。さらに，火災の発生箇所の特定が困難な場合も想定し，サーモグラフ
ィカメラ等，火災の発生箇所を特定できる装置を配備する。

- 8 条-別添 1-資料 7-9 -第 7-4 図：中央制御室について- 8 条-別添 1-資料 7-10 -火災が発生した場合，運転員は受信機盤により，火災が発生している区画を特定する。消火活動は２名で行い，１名は，直ちに至近の二酸化炭素
消火器を準備し，火災発生個所に対して，消火活動を行う。もう１名は，予備の二酸化炭素消火器の準備等を行う。
制御盤内での消火活動を行う場合は，セルフエアマスクを装着して消火活動を行う。
なお，中央制御室主盤・大型表示盤エリア及び中央制御室裏盤エリアへの移動は，距離が短いことから，短時間で移動して，速やかに消火活動を実施する。

第 7-5 図：運転員による制御盤内の火災に対する消火の概要
二酸化炭素消火器を閉鎖された空間で使用する場合は，二酸化炭素濃度が上昇すると共に酸素濃度が低下するおそれがある。したがって，運転員に対して二酸化炭素消火器の取扱いに関する教育並びに訓練を行うとともに，制御盤内で消火活動を行う場合は，セルフエアマスクを装着する等消火手順を定める。

- 8 条-別添 1-資料 7-11 -6.2．中央制御室床下フリーアクセスフロアの分離対策
中央制御室床下フリーアクセスフロアの火災防護対象機器及び火災防護対
象ケーブルは，運転員の操作性及び視認性向上を目的として近接して設置することから，中央制御室床下フリーアクセスフロアに敷設する火災防護対象
ケーブルについても，互いに相違する系列の水平距離を 6m 以上確保することや互いに相違する系列を 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離することが困難である。
このため，中央制御室床下フリーアクセスフロアの火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルは，以下に示すとおり，1 時間以上の耐火能力を有する
分離板又は障壁による分離対策，固有の信号を発する異なる 2 種類の火災感知器の設置による早期の火災感知及び固定式ガス消火設備による早期の消火を行う設計とする。
a. 分離板等による分離
中央制御室床下フリーアクセスフロアに敷設する互いに相違する系列の火災防護対象ケーブルについては，非安全系ケーブルも含めて 1 時間以上の耐火能力を有する分離板又は障壁で分離する設計とする（第 7-6 図）。
また，ある区分の火災防護対象ケーブルが敷設されている箇所に別区分の火災防護対象ケーブルを敷設する場合は，1 時間以上の耐火能力を有する耐火材で覆った電線管又はトレイに敷設する設計とする（添付資料４）。
b. 火災感知設備
中央制御室床下フリーアクセスフロアには，固有の信号を発する異なる
種類の煙感知器と熱感知器を組み合わせて設置する設計とする。これらの火災感知設備は，アナログ式のものとする等，誤作動防止対策を実施する
設計とする。また，これらの感知設備は，外部電源喪失時においても火災の感知が可能となるよう，非常用電源から受電するとともに，火災受信機
盤は中央制御室に設置し常時監視できる設計とする。受信機盤は，作動した火災感知器を 1 つずつ特定できる機能を有するよう設計する。
また，中央制御室に設置したサーモグラフィカメラにより火災の発生箇所を特定できる装置を配備する。
c. 消火設備
中央制御室床下フリーアクセスフロアは，中央制御室からの手動操作により早期の起動が可能な固定式ガス消火設備（消火剤はハロン 1301）を設置する設計とする。この消火設備は，それぞれの安全系区分を消火できるものとし，故障警報及び作動前の警報を中央制御室に吹鳴する設計とする。
また，外部電源喪失時においても消火が可能となるよう，非常用電源から受電する設計とする。

- 8 条-別添 1-資料 7-12 -なお，中央制御室床下フリーアクセスフロアの固定式ガス消火設備は自動起動設定も可能である。中央制御室床下フリーアクセスフロアの固定式
消火設備について，消火後に発生する有毒なガス（フッ化水素等）は中央
制御室の空間容積が大きいため拡散による濃度低下が想定されるが，中央制御室に運転員が常駐していることを踏まえ，人体への影響を考慮して，運用面においては自動起動とはせず手動操作による起動とする。また，中央制御室床下フリーアクセスフロアの固定式ガス消火設備は，中央制御室
床下フリーアクセスフロアにアナログ式の異なる 2 種の火災感知器を設置すること，中央制御室内には運転員が常駐することを踏まえると，手動操作による起動であっても自動起動と同等に早期の消火が可能な設計である。
さらに，火災の早期感知消火を図るために，中央制御室床下フリーアクセ
スフロアの消火活動の手順を定めて，訓練を実施する。
なお，火災発生時，火災発生場所を火災感知設備により確認し，中央制
御室床下フリーアクセスフロアの床板を外して，中央制御室に設置する二酸化炭素消火器を用いた消火活動を行うことも可能である。中央制御室床下フリーアクセスフロアの床板は，治具を用いて容易に取り外すことが可能であるが，早期消火の観点から中央制御室床下フリーアクセスフロアの消火活動の手順の中に床板の取り外し方法も定めて，訓練を実施する。

- 8 条-別添 1-資料 7-13 -

凡例
水平分離板
垂直分離板
床板
区分Ⅰ
区分表示
区分Ⅱ
ケーブルルートの例（a）柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉

中央制御室制御盤

中央制御室床板
分離板

区分Ⅰケーブル
耐火材

基礎コンクリート
区分Ⅰケーブル

ケーブルトレイ

区分Ⅱケーブル（b）柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉
第 7-6 図：中央制御室床下フリーアクセスフロアの構造図- 8 条-別添 1-資料 7-14 -6.3．中央制御室火災発生時の原子炉の安全停止に係る影響評価
中央制御室の火災により，中央制御室内の一つの制御盤の機能がすべて喪失したと仮定しても，他の制御盤での運転操作により，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持することが可能であることを確認した。その結果を添付資料５に示す。
さらに，中央制御室については，当該制御室を 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等で囲うことにより，中央制御室内で火災が発生し，原子炉緊急停止後，中央制御室が万一，機能喪失しても，制御室外原子炉停止装置室からの操作により，原子炉の高温停止及び低温停止を達成することが可能な設計とする。
一方，制御室外原子炉停止装置室内についても，当該装置室を 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等で囲うことにより，当該装置室内での火災によって当該装置室が万一，機能喪失しても，中央制御室からの操作により，原子炉の高温停止及び低温停止を達成することが可能な設計とする。制御室外原子炉停止
装置による操作機能，及び中央制御室のみで操作が可能な機能を第 7-1 表に示す。

- 8 条-別添 1-資料 7-15 -第 7-1 表：制御室外原子炉停止装置と中央制御室による操作機能
制御室外原子炉停止装置で監視・操作可能設置場所

中央制御室のみ
監視・操作可能コントロール建屋２階

原子炉減圧系
高圧炉心注水系
残留熱除去系
低圧注水系

・主蒸気逃がし弁３弁・自動減圧系
・高圧炉心注水系ポンプ（Ｂ）
・高圧炉心注水系ポンプ（Ｃ）
・残留熱除去系ポンプ（Ａ）（Ｂ） ・残留熱除去系ポンプ（Ｃ）
・残留熱除去系ポンプ（Ａ）（Ｂ） ・残留熱除去系ポンプ（Ｃ）
・原子炉補機冷却ポンプ（Ａ）（Ｄ） ・ 原 子 炉 補 機 冷 却 ポ ン プ （ Ｃ ）（Ｂ）（Ｅ）（Ｆ）
原子炉補機冷却系
・原子炉補機冷却海水ポンプ（Ａ） ・ 原 子 炉 補 機 冷 却 海 水 ポ ン プ（Ｄ）（Ｂ）（Ｅ）（Ｃ）（Ｆ）
非常用ディーゼル ・非常用ディーゼル発電機（Ａ）
・非常用ディーゼル発電機（Ｃ）
発電機（Ｂ）
・ ・非常用高圧母線（Ｃ）（Ｄ） ・ ・非常用高圧母線（Ｅ）
非常用交流電源系
・ ・非常用低圧母線（Ｃ）（Ｄ） ・ ・非常用低圧母線（Ｅ）
・ ・原子炉水位・圧力・ ・サプレッション・チェンバ・プ
ール水位・温度・ ・ドライウェル圧力・ ・原子炉圧力容器下部周囲温度
・ ・残留熱除去系系統流量
監視計器
・ ・残留熱除去系熱交換器出口弁・・ 左記のパラメータは監視可能
バイパス弁開度・ ・残留熱除去系熱交換器入口温度・ ・高圧炉心注水系系統流量・ ・復水貯蔵槽水位・ ・原子炉補機冷却水系系統流量

上記のとおり，中央制御室を 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等で囲うことにより，中央制御室内で火災が発生し，原子炉緊急停止後，中央制御室が万一，機能喪失しても，制御室外原子炉停止装置室からの操作により，原子炉の高温停止及び低温停止を達成することが可能である。

- 8 条-別添 1-資料 7-16 -添付資料１

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における火災の影響軽減のための系統分離対策について

添付資料１

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における火災の影響軽減のための系統分離対策について
1．系統分離の基本的な考え方
原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な安全機能をする構築物，系統及び機器における「その相互の系統分離」を行う際には，単一火災（任意の一つの火災区域で発生する火災）の発生によって，相互に分離された安全系区分のすべての安全機能が喪失することのないよう，原則，安全
系区分Ⅰ・Ⅱの境界を火災区域の境界として 3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁・隔壁等で分離する。
そのため，原則として，建屋内で安全系区分Ⅰの機器等を設置する区域を 3
時間以上の耐火能力を有する耐火壁・隔壁等で囲い，当該区域を「区分Ⅰ火災区域」とする。（第１図）

区分Ⅰ・Ⅱの境界を火災区域の境界として３時間以上の耐火能力を有する隔壁等
で分離

単一火災によっても
区分Ⅰ・Ⅱが同時に機能喪失することを回避し、高温停止・
低温停止を達成

安全系区分

区分Ⅰ

区分Ⅱ

区分Ⅲ※

高温停止

原子炉隔離時冷却系[RCIC]

高圧炉心注水系(B)[HPCF(B)]

高圧炉心注水系(C)[HPCF(C)]

低温停止

自動減圧系(A)[SRV(ADS(A))]

自動減圧系(B)[SRV(ADS(B))]－

残留熱除去系(A)[RHR(A)]

残留熱除去系(B)[RHR(B)]

残留熱除去系(C)[RHR(C)]

原子炉補機冷却水系(A)[RCW(A)]

原子炉補機冷却水系(B)[RCW(B)]

原子炉補機冷却水系(C)[RCW(C)]

原子炉補機冷却海水系(A)[RSW(A)]

原子炉補機冷却海水系(B)[RSW(B)]

原子炉補機冷却海水系(C)[RSW(C)]

非常用ディーゼル発電機(A)[DG(A)]

非常用ディーゼル発電機(B)[DG(B)]

非常用ディーゼル発電機(C)[DG(C)]

非常用交流電源(C)系

非常用交流電源(D)系

非常用交流電源(E)系

非常用直流電源(A)系

非常用直流電源(B)系

非常用直流電源(C)系

動力電源※ 区分Ⅲ機器のうち、DG(C)の監視制御盤、RCW(C)のサージタンク水位計等、一部の機器は区分Ⅰ側の火災区域に設置，，，

第１図：系統分離の概要- 8 条-別添 1-資料 7-添付 1-1 -2．系統分離のための具体的対策
2.1．安全系区分Ⅲ設備の扱い
安全系区分Ⅰの機器等を設置する区域を 3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁・隔壁等で囲われた「区分Ⅰ火災区域」とすることを原則とするため，安全系区分Ⅲの機器等を設置する場所は，原則として「区分Ⅰ火災区域」以外の火災区域となる。
ただし，系統分離の目的は，単一火災の発生によって，相互に分離された安全系区分のすべての安全機能が喪失することのないことであるため，一部の安全系区分Ⅲ機器（非常用ディーゼル発電機(C)の一部（監視操作盤），原子炉補機冷却水系(C)の一部（サージタンク水位計）等）については，現場の設備配置
状況等を鑑み，「区分Ⅰ火災区域」に含めている。

2.2．単独火災区域
単一火災の発生によってすべての安全機能を喪失させないことを目的に，以下については「単独火災区域」として，それぞれの区域を 3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁・隔壁等で囲うこととする。
・ 安全系の 2 out of 4 論理回路の機能を確保するため，各区分の直流電源設
備（蓄電池含む）
・計測制御電源設備・安全系多重伝送現場盤・原子炉水位／圧力計測装置を設置する区域については，それぞれの安全系区分毎に「単独火災区域」を設定する。
なお，放射性物質の貯蔵又は閉じ込めの観点から，単一火災の発生によっても原子炉建屋の負圧を維持するため，非常用ガス処理系を設置する区域についても「単独火災区域」として設定する。本火災区域は，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する火災区域として設定するため，本火災区域内の系統分離
は，設置許可基準規則第 8 条としては要求されない。
（ただし，非常用ガス処理
系については，設置許可基準規則第 12 条で独立性が要求される。）
合わせて，非常用ガス処理系の機能確保のため原子炉建屋給排気隔離弁の閉操作が必要となるが，原子炉建屋給排気隔離弁についてはフェイルセーフ設計
であり，火災によって隔離弁の電磁弁のケーブルが損傷した場合，隔離弁が「閉」
動作すること，万一の不動作の場合も多重化されていることから非常用ガス処
理系の機能に影響しない。

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 1-2 -2.3．火災区域内の系統分離対策(1) ケーブルラッピング
火災防護対象機器に使用する安全系のケーブルが，異なる区分の区域に敷設している場合，当該ケーブルが異なる区分の区域での単一火災によって機能喪失することのないよう，当該ケーブルを敷設しているケーブルトレイ等
を 3 時間以上の耐火性能を有するラッピング材で囲うこととする。（第２図）

区分Ⅱ火災区域

区分Ⅰ火災区域

第２図：火災の影響軽減対策とケーブルラッピング- 8 条-別添 1-資料 7-添付 1-3 -(2) 耐火間仕切り
火災防護対象機器である電動弁，制御盤等が異なる区分の区域に設置されている場合，当該電動弁，制御盤等が，異なる区分の区域での単一火災によって機能喪失することのないよう，原則として当該電動弁，制御盤等を 3 時
間以上の耐火性能を有する間仕切りで囲うこととする。（第１表）
ただし，火災発生後に機能要求まで時間余裕があり，消火活動後に電動弁の手動操作によって機能を復旧できる電動弁については，耐火間仕切りの設置を必要としない。
第１表：異なる区分の区域に設置されている電動弁・制御盤等と分離対策
異なる区分の区域に設置されている
機器等
原子炉補機冷却水系

残留熱除去系熱交換器冷却水出口弁
残留熱除去系注入弁(A)系統分離対策（隔壁等）

耐火間仕切り設置
耐火間仕切り設置

非常用ディーゼル発電機(A)冷却水出口
弁(A)，(D)

耐火間仕切り設置※6 号炉のみ対象
残留熱除去系停止時冷却モードは原子炉の安全停
残留熱除去系停止時冷却外側隔離弁止時における機能要求まで時間的余裕があることから，消火活動後に当該電動弁の手動操作にて機能を確保する

復水貯蔵槽水位伝送器

耐火間仕切り設置

起動領域モニタ前置増幅器（区分Ⅰ）

耐火間仕切り設置

非常用ガス処理装置（A）排気流量

耐火間仕切り設置

サプレッション・プール水温度（原子炉一次格納容器壁貫通部）

耐火間仕切り設置- 8 条-別添 1-資料 7-添付 1-4 -添付資料２

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における３時間耐火壁及び隔壁等の耐久試験について

添付資料２

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における３時間耐火壁及び隔壁等の火災耐久試験について
1．はじめに「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」には，耐火壁，隔壁等の設計の妥当性が火災耐久試験によって確認されることが要求されている。
火災区域を構成する壁，床，天井，貫通部シール，防火扉及び防火ダンパについて，3 時間耐火の耐火性能の確認結果を以下に示す。

2．コンクリート壁，床，天井の耐火性能について
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉におけるコンクリート壁，床，天井の3 時間耐火性能に必要な最小壁厚について，国内の既往の文献より確認した結果を以下に示す。
2.1．建築基準法による壁厚
火災強度 2 時間を超えた場合，建築基準法により指定された耐火構造壁はな
いが，告示の講習会テキスト ※1 によりコンクリート壁の屋内火災保有耐火時間（遮熱性）の算定方法が下式のとおり示されており，これにより最小壁厚を算出することができる。
※1

2001 年版耐火性能検証法の解説及び計算例とその解説(「建設省告示第 1433 号

耐火性能検証法に関する算出方法等を定める件」講習会テキスト（国土交通省住宅局建築指導課） )32

 460 2t 
 0.012cD D  
ここで， ｔ :保有耐火時間[min]Ｄ :壁の厚さ[mm]α :火災温度上昇係数[標準加熱曲線：460] ※2
cD：遮熱特性係数[普通コンクリート：1.0，1 種軽量コンクリート：1.2]※2

建築基準法の防火規定は 2000 年に国際的な調和を図るため，国際標準の ISO 方式が導入され，標準加熱曲線は ISO834 となり，火災温度係数 α は 460 となる。

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-1 -

460
460

123 ㎜
112 ㎜

a) 普通コンクリート壁b) 1 種軽量コンクリート壁

第１図 屋内火災保有耐火時間(遮熱性)の算定図(「建設省告示第 1433 号耐火性能検証法に関する算出方法等を定める件」
講習会テキストに加筆)
前述の式より，屋内火災保有耐火時間 180min(3 時間)に必要な壁厚は普通コ
ンクリート壁で 123mm，１種軽量コンクリート壁で 112mm と算出できる。また，
屋内火災保有耐火時間について，上図のとおり 240min(4 時間)までの算定図が示されている。なお，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における火災区域
境界の最小壁厚は，鉄筋コンクリート壁(普通コンクリート)で 200mm，PC 版壁(１種軽量コンクリート)で 140mm あることから，3 時間耐火性能を有している。

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-2 -2.2．建築基準法による床（天井）厚
火災強度 2 時間を超えた場合，建築基準法により指定された耐火構造床（天井）はないが，前述の耐火構造壁同様に告示の講習会テキストによりコンクリート床（天井）の屋内火災保有耐火時間（非損傷性，遮熱性）の算定方法が下式のとおり示されており，これにより最小床（天井）厚を算出することができ
る。









6
32
2

 16772 cd  480    460 2
t  min max , , 
 0.012 c D D 
2 
0.673        
 3 2  log e cd 1 3 









2



 lx 
 M xp1  M xp 2  2M xp 3   M yp1  M yp 2  2M yp 3    250wlx 2 


l 


 y



d  min , 2d x 3 , 2d y 3 2 M xp1 M xp 2 M xp 3   M yp1 M yp 2 M yp 3  l x 

 

  






Dx 2
d x 3   D y1
Dy 2
d y 3  l y 
 Dx1



ここで， ｔ :保有耐火時間[min]ｃ :熱特性係数[普通コンクリート：0.21min1/2/mm]

ｄ :熱劣化深さ[mm]α :火災温度上昇係数[標準加熱曲線：460]
cD：遮熱特性係数[普通コンクリート：1.0]
Mxp1,Mxp2,Myp1,Myp2：材端部の曲げ耐力[Nmm/m]
Mxp3,Myp3：中央部の曲げ耐力[Nmm/m]
lx：短辺の長さ[m]ly：長辺の長さ[m]w：床に作用する等分布床荷重[N/m2]
Dx1,Dx2,Dy1,Dy2：主筋から圧縮側最外縁までの距離[mm]dx3,dy3：かぶり厚さ[mm]
前述の 2 式より，屋内火災保有耐火時間 180min(3 時間)に必要な床（天井）厚は柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における一般的な普通コンクリート
床（天井）での仕様において 219mm と算出できる。なお，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における火災区域境界の最小床（天井）厚は，普通コンクリート床（天井）で 250mm あることから，3 時間耐火性能を有している。

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-3 -3．強化石膏ボードによる壁の耐火性能について
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における火災区域を構成する強化石膏
ボードによる壁について「3 時間耐火性能」を有していることを火災耐久試験
により確認した結果を以下に示す。

3.1．試験概要
強化石膏ボードによる壁の試験として，建築基準法，JIS 及び NFPA があるが，加熱温度が最も厳しい建築基準法により試験を実施した。

3.1.1．加熱温度について
第２図に示すとおり，建築基準法(ISO834)の加熱曲線は，他の試験法に比べて厳しい温度設定となっていることから，火災耐久試験では建築基準法の加熱曲線にしたがって加熱する。
3.1.2．判定基準について
第２図の建築基準法の規定に基づく加熱曲線で 3 時間加熱した際に，第１表の防火設備性能試験の判定基準を満足するか確認する。

1400

1200

温度 [℃ ]

1000

800
NFPA 252 Fire Tests of Door Assemblies
建築基準法 防耐火性能試験・評価業務方法書（ISO834）
JIS A1311 建築用防火戸の防火試験方法

600

400

200

0
0:00

1:00

第２図

時間 [h:min]

加熱曲線の比較- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-4 -

2:00

3:00

第１表
試験項目

遮炎性の判定基準
遮炎性の確認① 火炎が通る亀裂等の損傷及び隙間が生じないこと
判定基準② 非加熱面側に 10 秒を超えて発炎を生じない③ 非加熱面側に 10 秒を超えて火炎が噴出しない

3.2．強化石膏ボードによる壁の耐火性能について
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における火災区域を構成する強化石膏
ボードによる壁について「3 時間の耐火性能」を有していることを，火災耐久試験にて確認した結果を以下に示す。
3.2.1．強化石膏ボードの仕様
強化石膏ボードによる壁の試験体の仕様は，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の火災区域の境界を構成する強化石膏ボードによる壁の仕様を考慮し，第２表に示す強化石膏ボードによる壁を選定する。
第２表

試験体となる強化石膏ボードによる壁の仕様
強化石膏ボード

壁寸法（点検口寸法）構成材料

壁姿図- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-5 -3.2.2．試験方法・判定基準
第２図で示す加熱曲線で片面を加熱した場合に，非加熱面が第１表に示す判定基準を満たすことを確認する。
3.2.3．試験結果
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における強化石膏ボードによる壁は，試験の結果，3 時間耐火性能を有することが確認された。試験前後の写真を別紙１に示す。

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-6 -4．１時間耐火隔壁の耐火性能について
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における火災区域のうち，中央制御室
非常用換気空調系を設置する火災区域に対し，当該区域内で互いに相違する系
列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの系列間を，1 時間以上の耐火能力を有する隔壁等によって分離する。耐火隔壁としては，現地の施工性等を考慮し，鉄板＋発泡性耐火被覆を選定する。
選定した 1 時間耐火隔壁に対し，耐火隔壁の基本設計の妥当性を確認するため，火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルを設置する場所で想定される火災を模擬した火災耐久試験等を実施する。火災耐久試験等の結果より，機器間に施工する 1 時間耐火隔壁としての実現性を評価する。
また，これらの耐火壁を設置する火災区域には自動起動のガス消火設備を設けることからガス消火設備が動作した場合の荷重においても耐火壁が機能を喪失しないよう強度を確保する設計とする。
4.1．試験概要
4.1.1．1 時間耐火隔壁の試験体・判定基準
耐 火 試 験 は ，鉄 板 に 発 泡 性 被 覆 加工 を 行 っ た 試 験 体 に対 し ， 建 築 基 準法
（ISO834）の加熱曲線を用いて 1 時間加熱した際に判定基準を満足するかを確認する。判定基準を第１表に示し，機器間の分離を模擬した試験体を第 3-1 図に示す。
また，同様の試験体に対し，試験体の一部を断熱材で覆って加熱面積を変更
し，寸法による影響の有無を確認するための耐火性能試験を実施する。試験体を第 3-2 図に示す。判定基準は機器間の分離を模擬した試験と同様に第１表に示す。
4.1.2．試験結果
機器の分離を模擬した試験体による試験結果を第 3-3 図に，試験体寸法の影
響を確認した結果を第 3-4 図に示す。
機器の分離を模擬した試験では，隔壁から 10mm 離れている場合は約 60℃程
度までしか温度上昇しないという結果が得られた。
また，加熱面積を変更した耐火性能試験では，温度計測は裏面＋10mm，＋25mmの位置で実施した結果，試験体寸法による影響は認められなかった。
よって施工においては，耐火被覆の発泡後厚さと最低離隔距離 2mm を確保す
る設計とする。

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-7 -第 3-1 図

第 3-2 図鉄板＋発泡性耐火被覆

試験体

鉄板＋発泡性耐火被覆（寸法影響確認）- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-8 -

試験体

耐火壁については鉄板と耐火被覆により構成され、ISO834 の加熱曲線に沿って 1 時間の加熱を行い、遮炎性を有することを確認した。
第 3-3 図第 3-4 図鉄板＋発泡性耐火被覆

試験結果

鉄板＋発泡性耐火被覆（寸法影響確認），，- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-9 -

試験結果

4.2．耐火隔壁による機器間分離の施工範囲
火災防護に係る審査基準「2.3.1」に基づいて設置する耐火隔壁は，1 時間耐火隔壁として有効に機能するような設計である必要があるため，火災影響範囲の評価結果に基づき施工範囲を定める。評価は火災防護に係る審査基準「2.3.2」に規定される「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」に基づき実施し，「高温ガス」，「火炎・プルーム」及び「輻射」の観点で，互いに相違する系列の火災防護対象機器の系列間に火災影響が同時に及ぶかを確認し，その影響範囲について耐火隔壁による分離がなされるよう施工を行う。機器の損傷については，
熱可塑性ケーブルの損傷基準にて代表させる。
4.2.1．高温ガス
高温ガスによる火災防護対象機器の損傷の有無を評価するため，内部火災影
響評価ガイドに基づき，高温ガスの温度を算出し，火災防護対象機器の損傷温度を超えないことを確認する。
4.2.2．火炎・プルーム
内部火災影響評価ガイドに基づき，火炎高さ，プルーム高さを算出する。火炎・プルームの影響範囲に異なる系列の防護対象が同時に影響範囲に含まれないことを確認するとともに耐火隔壁の高さを火炎高さ以上とする。
4.2.3．輻射
輻射は，火災による熱源を中心とし，放射状に輻射熱による影響を及ぼす。
耐火隔壁によって輻射熱の影響を緩和するため，耐火隔壁の幅については，内部火災影響評価ガイドに基づき算出した輻射影響範囲以上とする。

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-10 -5．貫通部シール，防火扉及び防火ダンパの耐火性能について
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における火災区域を構成する貫通部シール，防火扉及び防火ダンパについて「3 時間耐火性能」を有していることを火災耐久試験により確認した結果を以下に示す。
なお，以下に示す以外の貫通部シール，防火扉及び防火ダンパについても，
火災耐久試験により 3 時間耐火以上の耐火性能が確認できたものについては，
火災区域を構成する貫通部シール，防火扉及び防火ダンパとして適用する。
5.1．試験概要
貫通部シール，防火扉及び防火ダンパの試験として，建築基準法，JIS 及びNFPA があるが，加熱温度が最も厳しい建築基準法により試験を実施した。

5.1.1．加熱温度について
第２図に示すとおり，建築基準法(ISO834)の加熱曲線は，他の試験法に比べて厳しい温度設定となっていることから，火災耐久試験では建築基準法の加熱曲線にしたがって加熱する。
5.1.2．判定基準について
第２図の建築基準法の規定に基づく加熱曲線で 3 時間加熱した際に，第１表の防火設備性能試験の判定基準を満足するか確認する。

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-11 -5.2．貫通部シールの耐火性能について
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における火災区域を構成する貫通部シールについて「3 時間の耐火性能」を有していることを，火災耐久試験にて確認した結果を以下に示す。
なお，今後の火災耐久試験により 3 時間以上の耐火性能を有することが確認された貫通部シールについても，火災区域を構成する貫通部シールに使用する。
5.2.1．配管貫通部の火災耐久試験
5.2.1.1．試験体の選定
配管貫通部の試験体の仕様は，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の火災区域の境界を構成する配管貫通部の仕様を考慮し，第３表に示す配管貫通部を選定する。
第３表
試験体

配管径

配管貫通部①50A

配管貫通部②100A

配管貫通部③150A

配管貫通部④250A

配管貫通部⑤300A

配管貫通部⑥350A

配管貫通部⑦450A

配管貫通部⑧550A

配管貫通部⑨600A

配管貫通部⑩50A

配管貫通部⑪100A

配管貫通部⑫150A

配管貫通部⑬250A

配管貫通部⑭600A

配管貫通部⑮900A

配管貫通部⑯50A

配管貫通部⑰250A

試験体となる配管貫通部の仕様
適用箇所

壁

床

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-12 -貫通部シール

試験体の構成は貫通壁を断熱材の一部として模擬し断熱材のみの構成とした。この試験体では，コンクリート壁は吸熱効果により貫通配管の温度伝達の観点では断熱材よりも大きく，コンクリート壁を断熱材に置き換えることにより保守的なモデルとなる。
試験体の概要を第 4-1 図，耐火試験炉の概要を第 4-2 図に示す。

耐火炉壁
内装断熱材(ﾛｽﾘﾑ)

耐火炉内(加熱面側）
断熱材長さ

耐火炉壁

貫通配管
断熱材厚さ

第 4-1 図

外装断熱材(ﾌｧｲﾝﾌﾚｯｸｽ)

耐
火
炉
内
(

【適用箇所：壁】

貫
通
配
管

加
熱
【適用箇所：床】 面【床貫通部モデル】側）
断熱材取付部の耐火試験体

試験体温度測定点（300mm 間隔）

熱電対
バーナー
耐火試験体

耐火試験体

第 4-2 図耐火試験炉

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-13 -5.2.1.2．試験方法・判定基準
第２図で示す加熱曲線で第 4-1 図，第 4-2 図に示す耐火試験体の耐火炉内側から加熱し，非加熱面が第１表に示す判定基準を満たすことを確認する。
5.2.1.3．試験結果
第４表に試験結果を示す。いずれの試験ケースも非加熱面側への火炎の噴出，発炎，火炎の通るき裂等の損傷がなく，建築基準法に基づく防火設備性能試験の判定基準を満足していることから，配管貫通部シールは 3 時間の耐火性能を有している。試験前後の写真等を別紙１に示す。

5.2.1.4．配管貫通部シールの施工について
配管貫通部の施工にあたり，断熱材の材料は，耐火試験にて用いた材料と同じロスリムおよびファインフレックスを組み合わせて施工する。ロスリム
およびファインフレックスの組合せについても耐火試験の組合せと同様に内装断熱材をロスリム，外装断熱材をファインフレックスとして設置する。
また，遮熱性の観点から貫通配管の口径が大きくなるほど管を伝わる熱量
が大きくなり熱を遮断するための耐熱量が多くなる。このため耐火試験では発電所内の火災区域を構成する配管貫通部の最大となる配管口径以下の代表口径を定めて口径に応じて遮熱性を有するよう断熱材寸法を定めて耐火試験を実施した。発電所にて配管に設置する断熱材は当該配管口径を上回る直近の配管口径の耐火試験にて確認された断熱材の寸法以上となるよう設置することで，耐火試験より保守的な設計とする。
断熱材設置にあたっては現場の干渉物（止水のためのシール材，サポート等）により断熱材寸法が耐火試験の設計とおりに設置することが困難な場合が想定される。この場合は，干渉物も含めて断熱材の内部に入り，断熱材形
状全体が耐火試験の結果を上回るように設置する。この施工方法の例として
は，貫通部に延長スリーブを設置し，その外側に断熱材を設置する設計とするもので（第 4-3 図に例示），この場合，延長スリーブ外面に貫通配管の耐火試験の結果から遮炎性，遮熱性に影響のないよう断熱材を設置する。断熱材
設置施工時の管理は，据付時の寸法記録により耐火試験の断熱材寸法を上回ることと外観検査により隙間，変形等のないことを確認する。断熱材の固定
方法は耐火試験と同様の固縛方法により固定して設置する。なお，延長スリーブを設置する場合には内包する設備の点検が可能となるよう，フランジを設けスリーブ取外し可能である設計とする。
断熱材としてモルタル充填を行う貫通部については，スリーブ内に充填するモルタルの厚さ（壁厚）により耐火性を確保するため，耐火試験にて発電- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-14 -

所内火災区域を構成する壁厚が最も薄い寸法モデルを代表として試験を実施
し耐火性を確認している。モルタル充填の施工に当たっては耐火試験と同じ
モルタル材料を用い，施工時の貫通部外面に設置するシールプレート上端に設けるベント部から充填したモルタルが漏出するまで充填しスリーブと配管の隙間へ壁厚にわたり十分に充填されることを確認する。また施工後の外観検査によりモルタル充填部に隙間等のないことを確認することで耐火試験と同等の耐火性を確保する。

第 4-3 図干渉物が有る場合の断熱材施工例

5.2.1.5．消火水の溢水による安全機能への影響について「火災防護に係る審査基準 2.2.3（参考）」並びに「原子力発電所の内部溢
水影響評価ガイド」においては，火災時に考慮する消火水系統からの放水による溢水を想定することが求められている。安全機能を有する火災区域には貫通部の耐火処理と合わせて溢水防護を行うための浸水防護設備（ラバーブーツ等）が設置されている場合があるが，一部の浸水防護設備はその特性上，熱に対する耐性が 100℃程度と乏しく火災時には浸水防護設備が機能喪失するケースが想定される。
これに対して，設置許可基準規則第九条「溢水による損傷の防止等」に関する評価の中で，火災発生区域内の溢水防護機能の喪失並びに保守的な消火
水量の使用を想定し，隣接区画の安全機能への影響評価を行い，火災区域の消火戦略を含めた対策を検討した結果，以下のとおり対策を行う。
①安全機能を有する火災区域に対してはガス消火による固定式消火設備を設置することにより，消火水による消火活動を不要とする設計とする。
②安全機能を有している火災区域であって特に可燃物量が少なく，いずれ- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-15 -も金属筐体や電線管で覆われている等の大規模な火災や煙の発生は考えにくい火災区域については，固定式消火設備を設けずとも消火器による消火活動が可能であることから，消火器による消火を行い，消火水による消火活動を不要とする設計とする。
③上記以外の安全機能を有しないその他の火災区域に対しては，消火水を使用した消火活動を想定して，評価，対策を行う。
結果，6 号炉並びに 7 号炉ともにタービン建屋
にて火災の発生と消火水の使用を想定した場合，下階の原子炉補機冷却系について A 系並びに C 系の機能喪失が発生し，溢水評価ガ
イドの要求を満足しない結果となった。当該エリアについては，消火水の溢水経路となる貫通部について耐火材の追設設置等を行い，消火までの間，止水機能が維持され，安全機能を有する設備に影響を及ぼすことがない設計とする。当該エリアの下階への溢水経路としては第 5-1,5-2
図に示すとおり機器搬出入用ハッチ，配管貫通部，電線管貫通部となる。
これらの溢水経路に対して止水機能を維持できない場合，従来の耐火処理と合わせて温度低減用の耐火材を設ける，または消火水の溢水高さに対して必要な高さを有するコンクリート堰を設けるとともに，上部からの被水を防止する設計とする。なお，当該のエリアについては火災感知から 10 分以内に現場に到着し，初期消火活動を開始可能であることを確認していることから，保守的に 1 時間の火災を想定し，その間，熱影響により止水性能が喪失しない設計とする。以上により，原子炉補機冷却系 A 系並びに C 系への溢水経路を防護することで消火水による安全機能への影響を防止する設計とする。

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-16 -貫通部施工例

貫通部

機器ハッチ(a)第 5-1 図：タービン建屋

機器ハッチ(b)- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-17 -(1)

貫通部施工例

貫通部(a)

機器ハッチ(a)第 5-2 図：タービン建屋

貫通部(b)

機器ハッチ(b)- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-18 -

(2)

第４表

配管貫通部における火災耐久試験結果
判定基準

非加熱面側へ 10 秒を超えて継続する炎の噴出がないこと非加熱面側で 10 秒を超えて継続する発炎がないこと

火炎が通るき裂等の損
傷及び隙間が生じない
こと

試験
結果

配管貫通部①

良

良

良

合格

配管貫通部②

良

良

良

合格

配管貫通部③

良

良

良

合格

配管貫通部④

良

良

良

合格

配管貫通部⑤

良

良

良

合格

配管貫通部⑥

良

良

良

合格

配管貫通部⑦

良

良

良

合格

配管貫通部⑧

良

良

良

合格

配管貫通部⑨

良

良

良

合格

配管貫通部⑩

良

良

良

合格

配管貫通部⑪

良

良

良

合格

配管貫通部⑫

良

良

良

合格

配管貫通部⑬

良

良

良

合格

配管貫通部⑭

良

良

良

合格

配管貫通部⑮

良

良

良

合格

配管貫通部⑯

良

良

良

合格

配管貫通部⑰

良

良

良

合格

試験体

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-19 -5.2.2．ケーブルトレイ及び電線管貫通部の火災耐久試験
5.2.2.1．ケーブルトレイ貫通部の試験体の選定
ケーブルトレイ貫通部の試験体の仕様は，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び7 号炉において 3 時間耐火処理が要求されるケーブルトレイ貫通部の構造を全て抽出し，それぞれに適用可能となるものを施工性も踏まえて 7 種類選定している。選定した試験体の仕様を第５表(1)～(7)に示す。また，ケーブル
トレイを選定している。試験体の概要を第６図に示す。
第５表

試験体となるケーブルトレイの仕様（1／2）
ケーブルトレイ

(1)

(2)

(3)

開口部
寸法

貫通部
シール材

ケーブル
占積率

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-20 -

(4)

第５表

試験体となるケーブルトレイの仕様（2／2）
ケーブルトレイ
(5)

(6)

開口部寸
法

貫通部
シール材

ケーブル
占積率

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-21 -(7)

5.2.2.2．ケーブルトレイ貫通部の試験方法・判定基準
第２図で示す加熱曲線で片面を加熱した場合に，非加熱面が第１表に示す判定基準を満たすことを確認する。

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-22 -（a）ケーブルトレイ貫通部(1)（b）ケーブルトレイ貫通部(2)第６図

ケーブルトレイ貫通部の耐火試験体（1／4）- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-23 -（c）ケーブルトレイ貫通部(3)（d）ケーブルトレイ貫通部(4)第６図

ケーブルトレイ貫通部の耐火試験体（2／4）- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-24 -（e）ケーブルトレイ貫通部(5)（f）ケーブルトレイ貫通部(6)第６図

ケーブルトレイ貫通部の耐火試験体（3／4）- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-25 -（g）ケーブルトレイ貫通部(7)第６図

ケーブルトレイ貫通部の耐火試験体（4／4）- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-26 -5.2.2.3．ケーブルトレイ貫通部の試験結果
第６表に試験結果を示す。いずれの試験ケースにも非加熱面側への火災の噴出，発炎，火災の通るき裂等の損傷がなく，建築基準法に基づく防火設備性能試験の判定基準を満足していることから，ケーブルトレイ貫通部シール
は 3 時間の耐火性能を有している。試験前後の写真を別紙１に示す。
第６表

ケーブルトレイ貫通部における火災耐久試験結果

試験体

ケーブルトレイ貫通部
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

良

良

良

良

良

良

良

良

良

良

良

良

良

良

良

良

良

良

良

良

良

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

非加熱面側へ 10
秒を超えて継続する炎の噴出がないこと
非加熱面側で 10
判定

秒を超えて継続基準

する発炎がないこと
火炎が通るき裂等の損傷及び隙間が生じないこ
と試験結果

なお，第７表に示すケーブルトレイ貫通部の処理方法（8）（9）は，第５表及び第６図に示す試験体（7）の処理方法の応用として，同製品の耐火材（ハイシール及びロックウール）を使用し，かつ貫通部をシールする耐火材の処置量を増やした保守的なものである。これらは，試験体（7）と同等以上の耐火性能を有していることから，3 時間耐火性能を有するものとして，実機に適用可能とする。

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-27 -第７表

ケーブルトレイ貫通部の試験体（7）の応用した施工方法
試験体（7）ケーブルトレイ処理方法

貫通部
シール材
及び厚さ

施工概要

試験体（7）ケーブルトレイ処理方法の応用型
(8)
貫通部
シール材
及び厚さ

施工概要

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-28 -(9)

5.2.2.4．電線管貫通部の試験体の選定
電線管貫通部の試験体の仕様は，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の電線管貫通部の仕様を考慮し選定しており，第８表に示す電線管を選定している。試験体の概要を第７図に示す。
第８表

試験体となる電線管の仕様
電線管

(1-1)

(1-2)

(2)

(3)

開口部寸
法
貫通部
シール材
ケーブル
占積率

5.2.2.5．電線管貫通部の試験方法・判定基準
第２図で示す加熱曲線で片面を加熱した場合に，非加熱面が第１表に示す判定基準を満たすことを確認する。

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-29 -（a）電線管貫通部(1-1)（c）電線管貫通部(2)

第７図（b）電線管貫通部(1-2)（d）電線管貫通部(3)電線管貫通部の耐火試験体- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-30 -5.2.2.6．電線管貫通部の試験結果
第９表に試験結果を示す。いずれの試験ケースにも非加熱面側への火災の噴出，発炎，火災の通るき裂等の損傷がなく，建築基準法に基づく防火設備性能試験の判定基準を満足していることから，電線管貫通部シールは 3 時間の耐火性能を有している。試験前後の写真を別紙１に示す。
第９表

電線管貫通部における火災耐久試験結果
電線管貫通部

試験体
非加熱面側へ 10 秒を超えて継続する炎の噴出がないこと
判定基準

非加熱面側で 10 秒を超えて継続する
発炎がないこと
火炎が通るき裂等の損傷及び隙間が生じないこと
試験結果

(1-1)

(1-2)

(2)

(3)

良

良

良

良

良

良

良

良

良

良

良

良

合格

合格

合格

合格

5.2.2.7．ケーブルトレイ・電線管配管貫通部シールの施工について
ケーブルトレイ・電線管貫通部の施工にあたり，耐火性能を維持するため耐火試験体と同厚さ以上の耐火材（鉄板，ロックウール，耐火ボード，ケイ酸カルシウム板，難燃性パテ（エフシール E，ハイシール）等）を設置するよう管理を行う。難燃性パテについては，封入時に電線管内部の目視確認が困難となることから，ケーブルトレイ・電線管のサイズに応じて封入量の重量管理を行う。電線管の貫通部処理における難燃性パテの封入量の管理方法（７号炉の例）を第８図に示す。

難燃性パテが施工基準厚さ（50mm）以上になるように，
電線管サイズに応じて必要な
難燃性パテの重量を指定する。

難燃性パテの施工基準厚さ（50mm）以上を確保する。
端部はさらに難燃性パテを用いて隙間を埋める。

ケーブル
難燃性パテ

電線管
壁

第８図

壁

電線管貫通部処理時の管理方法（7 号炉の例）- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-31 -壁

5.3．防火扉の耐火性能について
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における火災区域を構成する防火扉について「3 時間の耐火性能」を有していることを，火災耐久試験にて確認した結果を以下に示す。
なお，今後の火災耐久試験により 3 時間以上の耐火性能を有することが確認された防火扉についても，火災区域を構成する防火扉に使用する。
5.3.1．試験体の選定
試験体の仕様は，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の火災区域境界に用いられる防火扉の仕様を考慮し，第 10 表に示す防火扉を選定する。
第 10 表
扉種別

試験体となる防火扉の仕様

両開き

扉寸法
板厚

扉姿図

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-32 -5.3.2．試験方法・判定基準
第２図で示す加熱曲線で片面を加熱した場合に，非加熱面が第１表に示す判定基準を満たすことを確認する。
5.3.3．試験結果
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における防火扉は，試験の結果，ドアクローザー部を除き，3 時間耐火性能を有することが確認された。試験前後の写真を別紙１に示す。
3 時間耐火性能を有していないドアクローザーについては，UL 規格 3 時間
耐火認証を取得している米国 LCN 社製に交換した。よって，防火扉は 3 時間の耐火性能を有している。

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-33 -5.4．防火ダンパの耐火試験について
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における火災区域を構成する防火ダンパについて「3 時間の耐火性能」を有していることを，火災耐久試験にて確認
した結果を以下に示す。
なお，今後の火災耐久試験により 3 時間以上の耐火性能を有することが確認された防火ダンパについても，火災区域を構成する防火ダンパに使用する。

5.4.1．試験体の選定
試験体の仕様は，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉に設置される防火
ダンパの仕様を考慮し，第 11 表に示す防火ダンパを選定する
第 11 表
号炉

6 号炉

試験体

角型

試験体となる防火ダンパの仕様
7 号炉

角型①

備考
角型②

－

板厚
羽根
長さ
ダンパ
サイズ

5.4.2．試験方法・判定基準
第２図で示す加熱曲線で片面から加熱し，非加熱面が第１表に示す判定基
準を満たすことを確認する。

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-34 -5.4.3．試験結果
第 12 表に試験結果を示す。いずれの試験ケースも非加熱面側への火炎の噴出，発炎，火炎の通るき裂等の損傷がなく，建築基準法に基づく防火設備性能試験の判定基準を満足していることから，防火ダンパは 3 時間の耐火性能を有している。試験前後の写真を別紙１に示す。
第 12 表防火ダンパの火災耐久試験結果

試験体

6 号炉
角型

角型①

角型②

良

良

良

良

良

良

良

良

良

合格

合格

合格

非加熱面側へ 10 秒を超えて継続する炎の噴出がないこと
判定基準

非加熱面側で 10 秒を超えて継続する発炎がないこと
火炎が通るき裂等の損傷及び隙間が生じないこと
試験結果

7 号炉

※油入軸受の部分より発炎当該部は無給油タイプに交換- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-35 -5.5.

耐火間仕切りの火災耐久試験

5.5.1．試験体の選定
耐火間仕切りは，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の火災防護対象設
備に応じて適するもの選定し，第 13 表に示す仕様としている。試験体の概要
を第９図に示す。
第 13 表試験体となる耐火間仕切りの仕様
耐火間仕切り(1)
火災防護

電動弁・電気ペネ

対象設備

トレーション（2）
計装品（現場制御盤，計装ラック）
・電気ペ
ネトレーション

（3）
計装品（現場制御盤，計装ラック）

形状

材料

5.5.2．耐火間仕切りの試験方法・判定基準
第２図で示す加熱曲線で片面を加熱した場合に，非加熱面が第１表に示す判定基準を満たすことを確認する。

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-36 -（a）耐火間仕切り (1)（b）耐火間仕切り (2)第９図 耐火間仕切りの耐火試験体（1／2）- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-37 -（c）耐火間仕切り（3）第９図

耐火間仕切りの耐火試験体（2／2）- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-38 -5.5.3．試験結果
第 14 表に試験結果を示す。いずれの試験ケースにも非加熱面側への火災の噴出，発炎，火災の通るき裂等の損傷がなく，建築基準法に基づく防火設
備性能試験の判定基準を満足していることから，耐火間仕切りは 3 時間の耐火性能を有している。試験前後の写真を別紙１に示す。
第 14 表

耐火間仕切りの火災耐久試験結果

試験体
非加熱面側へ 10 秒を超えて継続する炎の噴出がないこと判定基準

非加熱面側で 10 秒を超えて継続する発炎がないこと火炎が通るき裂等の損傷及び隙間が生
じないこと
試験結果

耐火間仕切り
(1)

（2）

（3）

良 ※1

良 ※1

良 ※1

良 ※1

良 ※1

良 ※1

良

良

良

合格

合格

合格

※1：耐火間仕切りの試験体においては，試験後の耐火間仕切り内部の損傷状態，
煤等の付着がないことを確認し試験結果良と判定した。

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-39 -5.6.
天井デッキスラブの火災耐久試験
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における火災区域を構成する天井デッ
キスラブについて「3 時間耐火性能」を有していることを火災耐久試験により確認した結果を以下に示す。
5.6.1．試験体の選定
試験体の仕様は，柏崎刈羽原子力発電所の火災区域境界に用いられる天井
デッキスラブの仕様を考慮し，第 15 表に示す仕様としている。
第 15 表試験体となる天井デッキスラブの仕様
天井デッキスラブ
(1)

（2）

断面図

コンクリート強度5.6.2．試験方法・判定基準
第２図で示す加熱曲線で片面を加熱した場合に，非加熱面が第１表に示す判定基準を満たすことならびに試験体が第 16 表に示す判定基準を満たすことを確認する。
第 16 表非損傷性の判定基準

試験項目

非損傷性の確認
最大たわみ量及び最大たわみ速度が次の値以下であること。ただし、最大たわみ速度は、たわみ量がＬ/30を超えるまで適用しない。

判定基準

・最大たわみ量(mm)：Ｌ 2/400ｄ
・最大たわみ速度(mm/分)：L2/9000ｄ
ここで、Ｌ：試験体の支点間距離(mm)ｄ：試験体の構造断面の圧縮縁から
引張り縁までの距離(mm)- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-40 -5.6.3．試験結果
第 17 表に試験結果を示す。いずれの試験ケースも非加熱面側への火炎の噴出，発炎，火炎の通るき裂等の損傷がなく，また最大たわみ量，最大たわみ
速度についても前述の判定基準を満足しており，建築基準法に基づく防火設
備性能試験の判定基準を満足していることから，天井デッキスラブは 3 時間の耐火性能を有している。試験前後の写真を別紙１に示す。
第 17 表天井デッキスラブの火災耐久試験結果

試験体

(1)

(2)

良

良

良

良

良

良

非加熱面側へ 10 秒を超えて継続する炎の噴出がないこと
判定基準

非加熱面側で 10 秒を超えて継（遮炎性）

続する発炎がないこと
火炎が通るき裂等の損傷及び隙間が生じないこと

判定基準

最大たわみ量良良（非損傷性）

最大たわみ速度

良

良

試験結果

合格

合格

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-41 -6．ケーブルトレイ等耐火ラッピングの耐火性能について
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における火災防護対象機器の系統分離のために，ケーブルトレイ等に施工する耐火ラッピングは，「3M Interam E-54A」という名称の製品であり，米国原子力規制委員会の報告書（NUREG1924）にて材料並びに施工方法を含めた一連のシステムとして「3 時間耐火性能」を有する
ことが火災耐久試験結果に基づき確認されている。その内容を以下に示す。
なお，米国の試験結果を柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉に採用することの妥当性については，別紙５に示す。

6.1．試験概要
米国における耐火ラッピングの認定を受けるためのフローチャートを第 10
図 に 示 す 。 火 災 耐 久 試 験 （ 放 水 試 験 含 む ） は ， REGULATORY GUIDE
1.189Rev.2:Appendix C および ASTM E-119 に規定される方法にて実施している。
: 3M Interam E-54Aの認定経路
火災耐久試験
合格

合格

バリアの状態

放水試験

不合格

放水試験

合格

バリアの状態
不合格

放水試験

ケーブルの
外観検査
不合格

合格

バリアの状態
不合格

バリア欠陥状態認定された耐火バリア

工学的な評価第 10 図

NRCレビュー

米国における耐火ラッピングの認定フロー- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-42 -6.1.1．加熱温度について
第 11 図に示すとおり，REGULATORY GUIDE 1.189Rev.2:Appendix C（ASTM
E-119）の加熱曲線は，建築基準法（ISO834）と同程度の温度設定となっている。

第 11 図加熱曲線の比較（出典：Comparison of Severity of Exposure in ASTM
E119 and ISO834 Fire Resistance Tests）- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-43 -6.1.2．判定基準について
REGULATORY GUIDE1.189Rev.2:Appendix C の規定に基づき，第 11 図の加熱曲線で 3 時間加熱した際に第 18 表の耐火性の判定基準を満足するかどうかが確認されている。
第 18 表試験項目

耐火ラッピングの耐火性の判定基準
耐火性の確認① 耐火ラッピングの非加熱面側の温度上昇値が平均で 139K，
判定基準

最大で 181K を超えないこと。
② 火災耐久試験及び放水試験においてケーブルトレイ等が見える貫通口が生じないこと。

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-44 -6.2．火災耐久試験について
6.2.1．試験体について
耐火ラッピングの試験体構造の例を第 12 図に示す。火災耐久試験の試験
体は第 19 表に示す電線管及びケーブルトレイが選定されている。耐火ラッ
ピング材は，主に水酸化アルミニウムとセラミックファイバから構成される。
耐火ラッピング構造図

試験体断面図2642mmコンクリート914mm

1295mm

サポート

914mm

試験体下面図3962mm
1321mmサポート

ケーブルトレイ（W152）

2438mm

ケーブルトレイ
（W610）

第 12 図耐火ラッピング試験体構造の例

第 19 表耐火ラッピング試験体の仕様

仕様
試験体サイズ

電線管

ケーブルトレイ

φ25mm

W152mm

φ76mm
φ127mm- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-45 -ケーブルトレイ

W610mm6.2.2．試験結果
第 20 表に試験結果を示す。いずれの試験ケースも非加熱面側の温度上昇が判定基準値以内であり，放水試験にも合格していることから 3 時間の耐火性能を有している。試験前後の写真を別紙２に示す。
第 20 表耐火ラッピングの火災耐久試験の結果
非加熱面

試験体

電線管

ケーブルトレイ

温度上昇

放水試験結果

φ25mm

良

良

φ76mm

良

良

φ127mm良良

W152mm良

良

W610mm良良- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-46 -7．ケーブルトレイ等耐火ラッピング施工時の許容電流について
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉では，耐火ラッピング施工による異常
過熱等の発生を防止するために，米国における評価結果を用いて，ケーブルに通電可能な最大電流（以下，「許容電流」という。）に管理基準を設定している。
また，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉におけるケーブル敷設状態を模擬した試験体を用いて，通電試験を実施し，上記の管理基準が妥当であることを確認した。その詳細を以下に示す。
7.1．米国における許容電流低減率の評価
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉に使用する耐火ラッピングは，米国において，ケーブルの許容電流低減率（Ampacity Derating Factor：ADF）の評価試験が実施され，その内容が米国原子力規制委員会の報告書（NUREG1924）に示されている。耐火ラッピング施工後の許容電流低減率（ADF）は，米国において以下のように定義されている。
許容電流低減率（ADF）
ADF 

I0  I f
I0

 100 （%）

I0 ：導体温度が 90℃まで到達するのに必要な電流（耐火ラッピング前）If ：導体温度が 90℃まで到達するのに必要な電流（耐火ラッピング後）（出典：NUREG1924）
第 13 図に示すように，ケーブルの設計値としての許容電流は，空中一条
敷設時の許容電流に相当し，ケーブルの多条敷設や耐火ラッピング施工により影響を受け，低減される。耐火ラッピング施工により生じる許容電流低減率（ADF）が大きいほど，ケーブルの許容電流は小さくなる。

敷敷第 13 図 ケーブル許容電流と許容電流低減率（ADF）- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-47 -7.1.1．試験体
米国における許容電流低減率（ADF）の評価に使用された試験体構造の例
を第 14 図に示す。また，試験体は第 21 表に示す仕様が選定されている。

第 14 図許容電流低減率（ADF）の評価用試験体の構造の例

第 21 表許容電流低減率（ADF）の評価用試験体の仕様
試験体
電線管

ケーブルトレイサイズ

ケーブル条数

φ25mm

1条

φ102mm

12 条

W610

96 条

7.1.2．評価結果
第 22 表に評価結果を示す。耐火ラッピング施工に伴うケーブルの許容電流低減率（ADF）は，最大 56.62%となっている。
第 22 表試験体
電線管
ケーブルトレイ

耐火ラッピングの許容電流低減率（ADF）の評価結果
サイズ

ケーブル条数許容電流低減率（ADF）

φ25mm

1条

20.29%

φ102mm

12 条

34.92%

W610mm

96 条

56.62%

以上より，米国における評価結果から，耐火ラッピング施工に伴うケーブルの許容電流低減率（ADF）が最大 56.62%になることを確認した。次に，
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において，米国における評価結果を踏まえて設定した許容電流の管理基準を示す。

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-48 -7.2．許容電流の管理基準
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉におけるケーブル許容電流の管理基準の概要を第 15 図に示す。

第 15 図 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉のケーブル許容電流の管理基準
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において，ケーブルを多条敷設する
場合には，ケーブル通電時に発生する熱の影響によって異常過熱等が発生しないよう，以下の管理基準を設定している。

上記の管理基準は，ケーブルをケーブルトレイに多条敷設する場合，空中一条敷設時の許容電流（100%）に対して，通電可能な電流の上限値を制限することを示している。

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-49 -に一方，米国の試験結果（第 22 表）において，多条敷設したケーブルに対して耐火ラッピングを施工することにより，さらに許容電流が最大 56.62%
低下することが示されている。柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉においては，耐火ラッピングを施工するケーブルに対して，以下の管理基準を設定している。

上記の管理基準は，耐火ラッピングを施工する場合，空中一条敷設時の許容電流（100%）に対して，通電可能な電流の上限値をに制限することを示している。
以上のとおり，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において耐火ラッピ
ングを施工するケーブルには，設計値（空中一条敷設）に対しての電流しか通電することがないよう管理基準を設定している。
しかしながら，上記管理基準の一部には，米国における評価結果を用いていることから，その妥当性を確認するために，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉におけるケーブル敷設状態を模擬した試験体を用いて通電試験を行った。以下にその内容を示す。

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-50 -7.3．模擬試験体を用いた通電試験
7.3.1．試験要領
模擬試験体を用いた通電試験は，以下に示す要領で実施する。第 13 図に示す模擬試験体のケーブルの通電電流 I1 は，日本電線工業会規格（JCS 0168-1）に定められるように式（1）となる。

I1 

T1  T2  Td
（A）
nrRth

・・・（1）

Rth ：全熱抵抗（℃･cm/W）
T1：導体温度（℃）
T2：周囲温度（℃）
Td :誘電体損失による温度上昇 ※ （℃）
n：ケーブル線心数r：交流導体抵抗（Ω/cm）※11kV 以下のケーブルでは無視できる。
ここで，ケーブル線心数 n は通電により生じる熱源数を表すことから，第 16
図に示す試験体においてはケーブル条数となる。また，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における安全機能を有する機器等のケーブルは，全て 11kV
以下の仕様であることから，誘電体損失による温度上昇 Td は無視できるため
許容電流 I1 は式（2）で表される。

I1 

T1  T2（A）
nrRth・・・（2）

式（2）において，n，r が設計値であることから，I1,T1，T2 を測定すること
により，Rth が以下の式から求められる。
2

T T 2  1   （℃･cm/W）
R th  1
nr  I 1 

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-51 -・・・（3）

耐火ラッピング施工による許容電流低減率（ADF）の評価条件が，導体温度
T1=90℃，周囲温度 T2 =40℃であることから，ケーブル多条敷設及び耐火ラッ
ピング施工による制限を受けた許容電流 I’が以下の式から求められる。

I'

90  40（A）
nrRth・・・（4）

空中一条敷設時の許容電流 I（設計値）に対する耐火ラッピング施工時の許
容電流 I’の割合が，以下の式から求められる。
耐火ラッピング時の許容電流の割合＝I’/I×100（%）

第 16 図 試験体の構造- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-52 -・・・（5）

7.3.2．試験体の仕様
通電試験に用いる試験体の仕様を第 23 表に示す。試験体の仕様は，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉に使用する最大のケーブルトレイ幅（W600mm）とし，ケーブルの敷設条数（96 条）については，ケーブルトレイに対するケーブルの断面積占積率が，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の設計標準の最大値になるよう定めた。
第 23 表試験体の仕様
仕様

試験体

ケーブルトレイサイズ

ケーブル敷設条数

ケーブルトレイ

W600mm

96 条

7.3.3．試験結果
第 24 表に試験結果を示す。柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉のケーブ
ル敷設状態を模擬した場合においては，耐火ラッピング時の許容電流の割合
が，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の許容電流の管理基準と同等である。
第 24 表 通電試験の結果
試験体

空中一条敷設時の許容電流 I

ケーブル
トレイ

265A

耐火ラッピング施
工時の許容電流I’

耐火ラッピング時の許容電流の割合（I’/I×100）

以上より，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において，米国における許容電流低減率（ADF）の評価結果を用いて設定した許容電流の管理基準は，妥当であることを確認した。

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-53 -（参考）耐火ラッピング施工箇所の温度監視
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉では，耐火ラッピングを施工するケーブルトレイについて，ケーブルの許容電流低減率の適切な評価を行うことに加え，
熱こもりがケーブルの健全性に影響を及ぼすことのないように，常時通電状態となるケーブルには，可能な限り耐火ラッピングを施工しない方針としている。しかしながら，一部においては常時通電状態となるケーブルに耐火ラッピングを施工していることから，熱こもりの状態を確認するため，常時通電状態となるケー
ブル及び負荷電流が大きいポンプモータ駆動用動力ケーブルを敷設するケーブル
トレイについて，耐火ラッピング内の温度監視を行う。また，耐火ラッピング内にサンプルケーブル（長さ約 1,500mm）を封入しておき，必要に応じてケーブルの劣化状態を確認できるようにする。柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における耐火ラッピングの温度監視実施箇所を第 25 表及び第 17 図に示す。
第 25 表耐火ラッピングの温度監視実施箇所（a）6 号炉
No.

場所

主な負荷設備・SGTS フィルタ装置用ヒータ

1

原子炉建屋３階 通路

・SGTS 排風機
・SGTS 室空調機
・RHR(A)室空調機

2

原子炉建屋地下２階 通路

・RCIC 復水ポンプ
・RCIC 真空ポンプ（b）7 号炉
No.

場所

主な負荷設備・P／C7C-2 動力変圧器

1

原子炉建屋地下３階 通路

・RCW ポンプ（A）
・RCW ポンプ（D）

2

原子炉建屋地下２階 通路

・RHR ポンプ（A）
・RHR（A）室空調機

3

原子炉建屋地下２階 通路

・RCIC 復水ポンプ
・RCIC 真空ポンプ- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-54 -第 17 図 耐火ラッピングの温度監視実施箇所（1/4）- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-55 -第 17 図 耐火ラッピングの温度監視実施箇所（2/4）- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-56 -第 17 図 耐火ラッピングの温度監視実施箇所（3/4）- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-57 -第 17 図 耐火ラッピングの温度監視実施箇所（4/4）- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-58 -8．ケーブルトレイ等耐火ラッピング施工時の耐震性について
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において，ケーブルトレイ等へ耐火ラッピングを施工する場合は，以下の観点から耐震性の評価を行い，基準地震動の発生後に機能を維持できる設計とする。
（1）ケーブルトレイ及び電線管の耐震性評価
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉に使用する耐火ラッピングは，ケーブ
ルトレイへ施工する場合，第 18 図に示すように 7 層構造（耐火ラッピング材 6層，空気層 1 層）とする。耐火ラッピング材 1 層の厚さが 10．3mm，密度が 865kg/m3
で あ る た め ， 7 層 構 造 に す る と ， ケ ー ブ ル ト レ イ サ ポ ー ト に 掛 か る 荷 重が107kg/m 増加する。耐火ラッピングを施工するケーブルトレイ及び電線管については，耐火ラッピング施工後の状態において基準地震動が発生した場合においても座屈することのないように，第 19 図に示すような解析モデルで応力評価を実施し，必要に応じてサポートの追設を行う。

第 18 図耐火ラッピング施工後のケーブルトレイ断面図

ケーブルトレイ梁と質点でモデル化

ケーブル及び耐火
ラッピングの分布荷重を表す質点

ケーブルトレイサポート

第 19 図ケーブルトレイを表す梁

応力評価にてケーブルトレイが座屈すると評価された場合にはサポートを追設

耐火ラッピング後のケーブルトレイ耐震性評価の概要- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-59 -（2）耐火ラッピング材の耐震性評価
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の使用する耐火ラッピングは，第 20
図に示すように，基準地震動発生時にも耐火ラッピングがケーブル等から脱落しないようステンレス製のバンド並びにバックルにて固定する設計とする。バックル付ステンレスバンドの強度は，引張試験を実施した結果，1,356N である
ことを確認している。

バックル部の拡大写真

バックル付ステンレスバンド

第 20 図耐火ラッピングの固定状況

耐火ラッピング材については，バックル付ステンレスバンドにて固定した状態において基準地震動が発生した場合においても脱落することのないように，
第 21 図に示すような解析モデルでバックル付ステンレスバンドに加わる地震力を評価し，必要に応じてバンドの施工スパンを調整する。
柏崎刈羽原子力発電所における基準地震動 Ss（暫定値：Ss1～7 包絡波）に基づく，耐火ラッピング施工エリアの評価用震度（6 号炉原子炉建屋屋根スラ
ブ：水平 2.12G，垂直 1.18G）を超える保守的な条件（水平 3.16G，垂直 1.88G）
で評価を行ったところ，バックル付ステンレスバンドに加わる地震力は最大で1,254N であり，バックル付ステンレスバンド強度 1,356N を下回ることから，バンドが破断するおそれがないことを確認している。なお，基準地震動 Ss の変更が生じた場合には，別途，評価を実施し，必要によりステンレスバンドを追加することとする。

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-60 -72.1mm
耐火ラッピング材

750mm

150mm
ステンレスバンド

622mm

305mm
バックル

294.2mm894.2mm

垂直地震加速度（1.88G）

水平地震加速度（3.16G）
ステンレスバンド1本当たりに加わる地震力
3.16（G）×9.8×81.0（kg）×1/2（本）=1,254（N）

ステンレスバンド1本当たりに加わる地震力
1.88（G）×9.8×81.0（kg）×1/2（本）=1,143（N）( )設計基準地震動Ss（Ss1～7：暫定値）に基づく柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉原子炉建屋の評価用震度は以下に示す屋根スラブで最大（水平方向：2.12G，鉛直方向1.18G）となる。耐火ラッピング材
は原子炉建屋屋根スラブよりも低い位置に施工することから，耐火ラッピング材に加わる地震加速度は2.12Gおよび1.18Gよりも低くなる。一方，耐火ラッピング材の耐震性評価においては，保守的な条件としてSsの約1.5倍（水平方向：3.16G，鉛直方向1.88G）で評価を実施した。

第 21 図耐火ラッピングの耐震性評価の概要- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-61 -（3）放水活動時の被水による影響を考慮した施工方法
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の使用する耐火ラッピングは，
REGULATORY GUIDE 1.189Rev.2:Appendix C に基づき，米国において 3 時間耐火試験後の放水試験が実施され合格している（6.2.2.試験結果 第 20 表）。
一方，耐火ラッピング材のセラミックファイバ部分には吸水性があることから，放水活動時にセラミックファイバが直接被水すると耐火ラッピング材の重量が増加し，ケーブルトレイ及び耐火ラッピング材の耐震性に影響を及ぼすことが考えられる。このため，第 22 図及び第 23 図に示すように，耐火ラッピン
グ材のアルミニウム外皮が，各層ともセラミックファイバを防護するように外側に位置するよう施工し，放水活動時にセラミックファイバが直接被水することがないように施工する。また，第 24 図に示すように，耐火ラッピング施工時に生じる各層の隙間については，アルミニウムテープでマスキングをしてセラ
ミックファイバが外面に露出しないよう施工する。

アルミニウム外皮

セラミックファイバ（水酸化アルミニウム含有）第 22 図耐火ラッピング材料の外観写真- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-62 -アルミニウム外皮

放水方向
セラミックファイバ（水酸化アルミニウム含有）
耐 火 ラッピングにおいては，各 層 ともアルミニウム外皮が外側に位置するように施工を行い，放水活動時に吸水性のあるセラミックファイバが直接被水することがない設計とする。

第 23 図耐火ラッピング施工途中のケーブルトレイの外観写真

第 24 図 耐火ラッピング各層に生じる隙間のマスキングについて（耐火ラッピング施工マニュアルからの抜粋）- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-63 -9．ケーブルトレイ等耐火ラッピング材の耐環境性について
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の使用する耐火ラッピング材について，施工時の副資材も含めて，構成部材を第 26 表に示す。一部，コーキング材に有機材料を使用しており，周囲環境（熱・放射線）によって性質に影響が生じる
可能性が考えられるが，当該コーキング材は原子炉格納容器のバックアップシール材に使用するものと同一製品であり，以下の参考事項に示す蒸気暴露試験
等の結果から熱・放射線の影響により機能低下が生じないことを確認している。
このため，耐火ラッピング材は長期的な使用時にも劣化等により耐火性が低下することはないと考えられる。
第 26 表構成部材

耐火ラッピングの構成部材

環境条件
の影響考

理由

慮要否
3M Interam E54A マット

否

無機材料（水酸化アルミニウム及びセラミック）であり，熱・放射線の影響を受けないためアルミテープ否

金属材料であり，熱・放射線の影響を受けないためフィラメントテープ

否

有機材料であり，熱・放射線の影響を受ける可能性がある。しかし，耐火ラッピ
ング時にマット材を仮止めするためのテープであり，機能が喪失しても耐火性に影響が生じないため

コーキング材（一液硬化型耐火シーラ
ント）

要

有機材料であり，熱・放射線の影響を受ける可能性がある。マット材の隙間を埋める際に使用することから。機能喪失す
ると耐火性能に影響が生じるためステンレスバンド否

金属材料であり，熱・放射線の影響を受けないためステンレスクリップ否

金属材料であり，熱・放射線の影響を受けないためステンレススチールワイ
ヤメッシュ

否

金属材料であり，熱・放射線の影響を受けないため- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-64 -（参考）バックアップシール材の試験について
バックアップシール材（一液硬化型耐火シーラント）に関して，耐高温性，施工性等を確認するために，以下の試験を実施した。
（１）高温暴露及び蒸気暴露後気密確認試験（２）開口模擬後気密確認試験（３）実機適用性試験（４）長時間試験（改良 EPDM との組み合わせ）各々の試験の詳細を以下に示す。
（１）蒸気暴露試験（250℃×168 時間）後気密確認試験
フランジ部に塗布するバックアップシール材に塗布するバックアップシール
材に関して，小型試験体（図 1 参照）を用いてγ線照射，及び，蒸気暴露後にHe 気密確認試験を実施し漏洩の有無を確認するとともに，試験後に FT-IR 分析を実施して化学構造の変化状況を確認した。各々の詳細条件を以下に記載する。
① γ線照射線源 60Co，照射時間 100 時間，目標 800kGy にてγ線照射を実施した。照射
実績は，雰囲気線量 8.19kGy/h, 8.27kGy/h，累積照射量 819kGy, 827kGy であった。
② 高温暴露熱処理炉を使用して 300℃, 73h 及び 350℃, 73h の高温暴露を実施した。
③ 蒸気暴露
東京電力技術開発センター第二研究棟の蒸気用オートクレーブを使用して，試験体（３個）を 1MPa，250℃の蒸気環境下で 168 時間暴露を実施した。
蒸気用オートクレーブの系統図を図２に，試験体設置状況を図３に示す。
④ He 気密確認試験
蒸気暴露後の試験体について，He を用いて気密試験を実施した。高温暴露
条件では負荷圧力 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.62 MPa，蒸気暴露条件では負荷圧
力は 0.3, 0.65, 0.9MPa とし，スヌープでのリーク確認と 0.65MPa 及び 0.9MPa
は保持時間 30 分，その他の圧力では保持時間 10 分で圧力降下の有無を確認した。試験状況を図４に，試験結果を表 1,2 に示す。いずれの試験体もリー
ク及び圧力降下は認められなかった。
⑤ FT-IR 分析
He 気密確認試験後に FT-IR 分析を実施した。FT-IR は赤外線が分子結合の振動や回転運動のエネルギーとして吸収されることを利用して，試料に赤外線を照射して透過または反射した光量を測定することにより分子構造や官- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-65 -能基の情報を取得可能である。分析結果を図５に示す。本試験条件では 350℃
高温暴露条件を除いてシロキサン構造の変化量は小さく，顕著な劣化は認められなかった。

図１

図２

図３ 蒸気暴露試験片設置状況

小型試験治具寸法

蒸気用オートクレーブ系統図

図４

気密確認試験状況- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-66 -表１ He 気密確認試験結果（高温暴露後）
No.

高温暴露条
件

0.2MPa0.3Mpa0.4MPa0.5MPa0.62MP
a

γ線照射
量

1

300℃, 73h

○

○

○

○

○

827kGy2

350℃, 73h

○

○

○

○

○

827kGy○：リーク及び圧力降下なし
表２

He 気密確認試験結果（蒸気暴露後）No.

蒸気暴露条件

0.3MPa0.65MPa

0.9MPaγ線照射
量

11MPa, 250℃, 168h

○

○

○

819kGy21MPa, 250℃, 168h

○

○

○

819kGy31MPa, 250℃, 168h

○

○

○

819kGy○：リーク及び圧力降下なし

図５

FT-IR 分析結果

（２）開口模擬後気密確認試験
シビアアクシデント時には，事故後ベント実施までは圧力が 2Pd 近傍と高くなりフランジ部が開口することから，フランジ開口を経験した後にバックアッ
プシール材に気密性があるか否かを確認するため，30cm 中型試験体を用いて隙間ゲージで一度変位を経験させた後に He 気密確認試験を実施して漏えいの有無を確認した。試験状況を図６, ７，試験条件及び結果を表３に示す。1.9mm までの変位を経験した後も He 気密確認においてリーク及び圧力降下は認められなかった。なお，He 気密確認試験は（１）の蒸気暴露試験（250℃×168 時間）後気- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-67 -密確認試験と同様に，負荷圧力は 0.3MPa，0.65MPa，0.9MPa とし，スヌープでのリーク確認と 0.3MPa は保持時間 10 分，0.65MPa 及び 0.9MPa は保持時間 30分で圧力降下の有無を確認した。
バックアップシール
材

図６

バックアップシール材塗布状況（1.5mm 厚さ）

表３
No.
4

5

6

図７

変位付与状況

隙間ゲージを用いて所定の変位を加えた
後,隙間ゲージを抜いて再締め付け

開口模擬後 He 気密確認試験結果

塗布厚さ

変位

0.3MPa0.65MPa

0.9MPa

1.5mm

変位付与
前

○

○

○

1.0mm

○

○

○

変位付与
前

○

○

○

1.0mm

○

○

○

変位付与
前

○

○

○

1.9mm

○

○

○

5.0mm

1.5mm

備考

○：リーク及び圧力降下なし（３）実機適用性試験
実機フランジは直径が大きく塗布長さが長いため，実際にバックアップシー
ル材を適用した場合に問題なく気密性が担保出来るか否か，また，既存のシール材との干渉の有無を確認するため，柏崎刈羽原子力発電所 4 号炉 SRV ハッチ
を使用してバックアップシール材を塗布と局所漏えい試験を実施した。

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-68 -バックアップシール材塗布条件は，図８に示す内外シール材に PCV 外側にバックアップシール材を塗布して既存シール材とバックアップシール材との干渉の有無を確認する条件，図９に示す内シール材と PCV 外側にバックアップシー
ル材塗布のバックアップシール材単体でシール機能を持つことを確認する条件の 2 通り実施した。いずれも局所漏えい試験結果は良好であった。なお，バッ
クアップシール材の塗布時には，塗布厚さが 1～1.5mm 程度となる様に治具を用いて作業を実施した（図 10 参照）。

図８

内外シール材＋PCV 外側バックアップシール材塗布条件

図９

内シール材＋PCV 外側バックアップシール材塗布条件(a) バックアップシール材塗布作(b) ハッチ閉鎖時
図 10 業状況
柏崎刈羽原子力発電所 4 号炉 SRV ハッチ試験状況- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-69 -（４）長時間試験
シビアアクシデントにおいては，復旧までに相応の日数が必要と考えられることから，30 日，または，それ以上の期間暴露したシール材の気密性を確認す
ることを目的に，改良 EPDM シール材（γ線照射量 800kGy）とその外側にバック
アップシール材を適用した条件で，長期間高温暴露を実施した後に He 気密確認試験を行い漏えいの有無を確認した。各々の詳細条件を以下に示す。また，試験体の状況（改良 EPDM＋バックアップシール材塗布）を図 11 に示す。
① 高温暴露熱処理炉を用いて，乾熱 200℃条件下にて高温暴露を実施した。なお，試験体は，所定の日数暴露した後に取り出して下記の He 気密確認試験を実施し，
He 気密確認試験後には，再度，熱処理炉に戻して乾熱 200℃条件にて追加日数の高温暴露を行う条件で試験を継続実施している。
② He 気密確認試験
高温暴露後の試験体について，He を用いて気密試験を実施した。負荷圧力
は 0.3MPa，0.65MPa，0.9MPa とし，スヌープでのリーク確認と 0.3MPa は保持
時間 10 分，0.65MPa 及び 0.9MPa は保持時間 30 分で圧力降下の有無を確認した。試験状況を図 12 に，試験結果を表４に示す。いずれの試験体，試験条件においてもリーク及び圧力降下は認められなかった。
バックアップシール材
塗布状況

改良 EPDM

図 11 試験体の状況（改良 EPDM＋バックアップシール材）

図 12- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-70 -He 気密確認試験状況

表４
暴露日
数

No.

暴露条件

7

乾熱
200℃

30

7

乾熱
200℃

45

7

乾熱
200℃

60

7

乾熱
200℃

75

乾熱

90

7

200℃

7

乾熱
200℃

105

8

乾熱
200℃

30

8

乾熱
200℃

45

乾熱

60

8

200℃

8

乾熱
200℃

75

8

乾熱
200℃

90

8

乾熱
200℃

105

He 気密確認試験結果
暴露時間
(h)

0.3MPa0.65MPa

0.9MPa

720

○

○

○

1,080

○

○

○

1,440

○

○

○

1,800

○

○

○

2,160

○

○

○

2,520

○

○

○

720

○

○

○

1,080

○

○

○

1,440

○

○

○

1,800

○

○

○

2,160

○

○

○

2,520

○

○

○

○：リーク及び圧力降下なし
補足：他構造部材への影響について
バックアップシール材は，取り外し時には，スクレーパー等にて除去可能である。また，塗布時を含めて，油等の薬品を使用する必要がないことから，他構造部材への影響を考慮する必要はないと考えられる。

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-71 -別紙１（１/８）
耐火試験状況（試験体：強化石膏ボードによる壁）
試験状況写真

時間

強化石膏ボードによる壁

開始前

3 時間後
（試験終了時）火炎が通る亀裂等の損
傷及び隙間が生じない

判
定
基
準

良

こと
非加熱面側に 10 秒を超えて発炎を生じない
非加熱面側に 10 秒を超えて火炎が噴出しない

試験結果

良
良
合格

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-72 -別紙１（２/８）
耐火試験状況（試験体：貫通部シール）

時間

試験状況写真断熱材取付けモルタル充填

良

良

良

良

良

良

合格

合格

開始前

3 時間後
（試験終了時）火炎が通る亀裂
等の損傷及び隙間が生じないこと判
定
基
準

非加熱面側に10 秒 を 超 え て発炎を生じない

非加熱面側に10 秒 を 超 え て火炎が噴出しない

試験結果- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-73 -別紙１（３/８）
耐火試験状況（試験体：ケーブルトレイ及び電線管貫通部シール）

時間

試験状況写真ケーブルトレイ

電線管

良

良

良

良

良

良

合格

合格

開始前

3 時間後
（試験終了時）火炎が通る亀裂等の損傷及び隙間が生じ
ないこと

判
定
基
準

非加熱面側に10 秒を超えて発炎を生じない
非加熱面側に10 秒を超えて火炎が噴出しない

試験結果- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-74 -別紙１（４/８）
耐火試験状況（試験体：扉）

時間

試験状況写真
室内側加熱

室外側加熱

良

良

良

良 ※1

良

良

合格

合格

開始前

3 時間後
（試験終了時）

火炎が通る
亀裂等の損
傷及び隙間
が生じない
こと

判
定
基
準

非加熱面側
に 10 秒を超
えて発炎を
生じない
非加熱面側
に 10 秒を超
えて火炎が
噴出しない

試験結果
※1

ドアクローザー部除く- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-75 -別紙１（５/８）
耐火試験状況（試験体：防火ダンパ）

時間

試験状況写真
６号炉角型

７号炉角型①７号炉角型②

良

良

良

良

良

良

良

良

良

合格

合格

合格

開始前

3 時間後
（試験終了時）

火炎が通る
亀裂等の損
傷及び隙間
が生じない
こと

判
定
基
準

非加熱面側
に 10 秒を超
えて発炎を
生じない。
非加熱面側
に 10 秒を超
えて火炎が
噴出しない

試験結果

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-76 -別紙１（６／８）
耐火試験状況（試験体：耐火間仕切り（1）（2））

時間

試験状況写真
耐火間仕切り（1）

耐火間仕切り（2）

良

良

良 ※1

良 ※1

良 ※1

良 ※1

合格

合格

開始前

3 時間後
（試験終了時）火炎が通る亀裂等の損傷及び隙間が生じ
ないこと

判
定
基
準

非加熱面側に10 秒を超えて発炎を生じない
非加熱面側に10 秒を超えて火炎が噴出しない

試験結果※1：耐火間仕切りの試験体においては，試験後の耐火間仕切り内部の損傷状態，
煤等の付着がないことを確認し試験結果良と判定した。

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-77 -別紙１（７／８）
耐火試験状況（試験体：耐火間仕切り（3））

時間

試験状況写真
耐火間仕切り（3）

開始前

3 時間後
（試験終了時）火炎が通る亀裂等の損傷及び隙間が生じ

良

ないこと

判
定
基
準

非加熱面側に10 秒を超えて発炎を生じな良 ※1

い
非加熱面側に10 秒を超えて火炎が噴出し

良 ※1

ない

試験結果

合格

※1：耐火間仕切りの試験体においては，試験後の耐火間仕切り内部の損傷状態，
煤等の付着がないことを確認し試験結果良と判定した。

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-78 -別紙１（８／８）
耐火試験状況（試験体：天井デッキスラブ）

時間

試験状況写真天井デッキスラブ（1）天井デッキスラブ（2）

良

良

良

良

良

良

最大たわみ量良良

最大たわみ速度

良

良

試験結果

合格

合格

開始前

3 時間後
（試験終了時）火炎が通る亀裂等

判
定
基
準
(

遮
炎
性

の損傷及び隙間が生じないこと
非 加 熱 面 側 に 10
秒を超えて発炎を生じない)

非 加 熱 面 側 に 10
秒を超えて火炎が
噴出しない

判
定
基
準
(

非
損
傷
性
)

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-79 -別紙２（１/１）
耐火試験状況（試験体：耐火ラッピング）
時間

電線管

ケーブルトレイ良良

貫通口が生じない
こと。

良

良

試験結果

合格

合格

開始前

3 時間後

放水試験

試験終了時

判
定
基
準

非加熱面の温度上
昇が平均で 139K，
最大で 181K を越えないこと。

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-80 -別紙３（１／５）

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉

ケーブルトレイ貫通部における非加熱面側の機器への影響について

1. はじめに
火災区域及び火災区画を形成する 3 時間耐火処理を施したケーブルトレイ貫通部においては，火災が発生した区域（加熱面側）の隣接区域（非加熱面側）に炎の噴出等は発生しない。しかしながら，図１に示すとおり，火災が発生した区域から，ケーブル及び断熱材等を介して隣接区域（非加熱面側）へ伝搬する熱量が大きい場合には，非加熱面側でケーブルが発火し，隣接区域に延焼する可能性が考えられる。このため，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉で3 時間耐火処理を施すケーブルトレイ貫通部においては，隣接区域（非加熱面側）に火災の影響が生じないよう対策を施す設計とする。以下では，その詳細について述べる。

図１

非加熱面側のケーブルトレイ貫通部周囲への熱影響- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-81 -別紙３（２／５）
2. ケーブルトレイ貫通部 3 時間耐火試験における適合判定の条件について
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉のケーブルトレイ貫通部の 3 時間耐火処理における標準施工方法は，5.2.2.1.～5.2.2.2.第５表及び第６図にて(1)～(7)に示すものである。これらの 3 時間耐火試験における判定基準は，建築基準法施行令第 129 条の 2 の 5 第 1 項第七号ハの規定に基づく認定に係る性能を評価する「防火区画等を貫通する管の性能試験・評価業務方法書」に基づき，
以下(1)～(3)としている。柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の標準施工方法については，5.2.2.3.第６表に示すとおり，以下(1)～(3)の項目を全て満足し合格することを確認している。
加熱試験の結果，各試験体が次の基準を満足する場合に合格とする。
(1)非加熱面側へ 10 秒を超えて継続する火炎の噴出がないこと。
(2)非加熱面側で 10 秒を超えて継続する発炎がないこと。
(3)火炎が通る亀裂等の損傷を生じないこと。
さらに非加熱面側への熱影響を考慮し，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉のケーブルトレイ貫通部の 3 時耐火試験の判定基準としては，「防耐火性能試
験・評価業務方法書」に基づく耐火壁に対する判定基準を準用して非加熱面側
温度上昇が 180K（℃）を超えないことを規定する。柏崎刈羽原子力発電所 6 号
及び 7 号炉においてケーブルトレイ貫通部を施工するエリアの設計環境温度が最大 40℃であることを踏まえると，上記判定基準を満足すれば，非加熱面側の最大温度は 220℃（40℃＋180K）となるが，難燃性ケーブルが自然発火する温度は概ね 300℃以上であることから，非加熱面側でケーブルは発火せず，隣接区域に火災の影響は生じない。
以下，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉のケーブルトレイ貫通部の標準施工方法について 3 時間耐火試験を行った際の非加熱面側温度の測定結果を示す。
3. ケーブルトレイ貫通部 3 時間耐火試験における非加熱面側温度
柏崎刈羽原子力発電書 6 号及び 7 号炉のケーブルトレイ貫通部の標準施工方法（5.2.2.1.～5.2.2.2.第５表及び第６図における(1)～(7)）の 3 時間耐火試
験時の非加熱面側温度の測定結果を図 2 に示す。標準施工方法(1)～(7)のいずれの場合においても，非加熱面側でケーブルが空気中に剥き出しとなる点（図中，赤色×で表記）においては，温度上昇が 180K を下回っており，ケーブルが発火するおそれはない。

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-82 -別紙３（３／５）
また，非加熱面側ケーブルにはケーブルトレイカバーや耐熱シール材を施工しており，その温度上昇値（図中，青色×で表記）はケーブルの温度上昇値と比較して十分に低く抑えることができている。
一方，ケーブルとケーブルトレイカバー等の隙間においては，ケーブル温度
が Δ180K を超える可能性があるが，3 時間耐火試験中に非加熱面側のケーブルは発火していない。このため，非加熱面側においては，ケーブルとケーブルト
レイカバー等の隙間にケーブル以外の可燃物がなければ延焼は生じないと考えられる。柏崎刈羽 6 号及び 7 号炉の実機におけるケーブルトレイ貫通部の 3 時
間耐火施工箇所においては，図３に示すとおり，ケーブルとケーブルトレイカ
バー等の隙間にケーブル以外の可燃物が存在しないことから，火災発生区域の熱が 3 時間耐火処理を施したケーブルトレイ貫通部を通じて隣接区域に影響を及ぼすおそれはないと考えられる。

（a）標準施工方法(1)図２（b）標準施工方法(2）ケーブルトレイ貫通部の 3 時間耐火試験における非加熱面側温度（1／3）- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-83 -別紙３（４／５）（c）標準施工方法(3)図２（d）標準施工方法(4)（e）標準施工方法(5)（f）標準施工方法(6)ケーブルトレイ貫通部の 3 時間耐火試験における非加熱面側温度（2／3）- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-84 -別紙３（５／５）（g）標準施工方法(7)図２

ケーブルトレイ貫通部の 3 時間耐火試験における非加熱面側温度（3／3）

耐熱シール材

ケーブルトレイカバー

６号炉の例
図３

７号炉の例

3 時間耐火処理を施したケーブルトレイ貫通部の周囲状況- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-85 -別紙４（１／１２）

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉

配管貫通部における非加熱面側の機器への影響について
1. はじめに火災区域を構成する配管貫通部が火災時に加熱されると，配管の伝熱により隣接する非加熱面側配管の温度・圧力が上昇し，当該配管の周囲に設置される機器及び配管に直接取り付く機器へ影響を及ぼす可能性がある。非加熱面側の機器への影響について配管の設置状態に応じて評価を行った。
2. 非加熱面側の貫通配管周囲の機器への影響について
非加熱面側の貫通配管周囲の機器（図１参照）への影響は，貫通している配管の断熱材から先の状態（保温材の設置有無,液体を内包する配管，気体を内包する配管）により影響が異なるため，以下のとおり評価を実施した。最も周辺機器への影響が大きいと考えられる気体を内包する配管を代表として 詳細
な影響評価を行ったことから，その他の配管についても配管の状態に関わらず気体を内包する配管と同様の対策を施す設計とする。

配管の状態に応じて周囲の機器への影響を評価。

図１

非加熱面側の貫通配管周囲の機器への伝熱影響- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-86 -別紙４（２／１２）

2.1

保温材付配管
保温材付配管については，配管に設置した保温材の厚さを配管口径によって変化させ，口径によらず配管からの放熱が一定値以下に抑制されるよう設計している。よって，火災時においても加熱面側からの加熱及び非加熱面側における放熱が保温材によって抑制され，周囲のケーブルトレイや電動弁等への輻射熱が抑制される。
したがって，保温材付配管については非加熱面側の貫通配管周囲に設置する機器への影響は考えにくい。

2.2

液体を内包する配管
液体を内包する配管として，水配管と燃料（軽油）移送配管がある。
水配管は，火災により加熱されても，配管を構成する鋼材に比べて 10 倍近い熱容量をもつ配管径全体の保有水により熱が吸収され温度上昇が大きく抑制される。したがって，非加熱面側の貫通配管周辺の機器への影響は考えにくい。
燃料（軽油）移送配管についても同様で，軽油が配管を構成する鋼材に比べて 4 倍近い熱容量を有しており，火災により加熱された場合でも配管系全体の軽油により熱が吸収され，温度上昇が大きく抑制される。また軽油タン
クから建屋貫通部までの配管は屋外設置されており，配管から屋外大気中へ放熱されることから，建屋内の火災に対して，屋外への放熱も期待され非加
熱面側の貫通配管の温度上昇を抑えられる。
したがって，非加熱面側の貫通配管周辺の機器への影響は考えにくい。

2.3

気体を内包する配管
気体を内包する配管は，配管内部が気体であることから液体内包の配管に比べ配管自体の熱容量が小さく，非加熱面側の貫通配管の温度が上昇することが想定されるため，非加熱面側の周辺機器への影響低減を目的として，基準値以上の温度範囲については断熱材で覆う設計とする。このための確認として ISO834 の加熱曲線により 3 時間の耐火試験を実施し，気体を内包する貫通配管表面の温度を 300mm ごとに測定した。その結果を図２－１に，試験体
概要図を図２－２に示す。周辺機器へ影響を及ぼす温度の基準値として非加熱面側の配管表面について最高温度 173℃ ※１ 及び平均温度 131℃ ※１ を定め，試験結果から，非加熱面側にて当該の温度を満たすための断熱材の寸法を確認した。

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-87 -別紙４（３／１２）
配管径毎に必要となる断熱材長さを図２－３に示す。
なお，配管貫通部の周囲には，配管フランジ，弁，ケーブル等が設置されている。これらは配管貫通部の外側に設置されていることから，貫通配管に直接取り付く機器よりも熱影響は小さい。したがって配管貫通部周囲の機器への熱影響評価は貫通配管に直接取り付く機器の熱影響評価に包絡される。ケーブルについては，「 内部火災影響評価ガイド」表 8.2 のとおり，いずれのケーブルタイプもケーブルの損傷基準温度が示されており 200℃
を上回っていることから配管貫通部の非加熱面側の最高温度である 173℃の温度環境となった場合においても損傷に至ることはない。
※1：米国 REGULATORY GUIDE 1.189 では配管貫通部非加熱面側の温度が周囲の機器等へ影響を及ぼさないよう，周囲の環境温度に対して最高点
で 163℃若しくはエリア平均 121℃を超えて上昇しないことが求められている。非加熱面側の周囲の環境温度は，通常雰囲気は換気空調系の設計温度 10℃～40℃であるため，最高点の温度上昇は 173℃～203℃
以下，エリア平均では 131℃～161℃以下であることが求められる。よって，これらの範囲のうち保守的な条件として非加熱面側の最高点の温度は 173℃以下，エリア平均の温度は 131℃以下を基準値とする。

温度影響範囲100A 配管の 3 時間耐火試験
配管表面温度(最高点温度)

173℃
66℃

図２－１

耐火試験における配管表面温度と耐火炉壁からの距離（最高点温度）- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-88 -別紙４（４／１２）

原点
300 mm

試験体温度測定点（300mm 間隔）

熱電対（炉内温度計測用）
バーナー

耐火試験体

※：原点からの長さに炉側 300mm を加えたものを断熱材の必要長さとする。

図２－２

図２－３

耐火試験炉と試験体

口径毎の温度基準値（最高点温度）を満たす耐火材長さ- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-89 -別紙４（５／１２）

図２－３に示す配管口径ごとの必要な断熱材長さの確認結果を踏まえ，配管貫通部に対して，壁厚＋加熱面側の断熱材＋非加熱面側の断熱材の合計長さが基準温度以下となる断熱材長さ以上とするように断熱材を設置すること
で，非加熱面側に露出する配管の温度を基準値以下とし，貫通配管周辺の機器への影響が生じない設計とする。
対策イメージを図３に示す。

図３

耐火対策イメージ- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-90 -別紙４（６／１２）

3. 非加熱面側の貫通配管に直接取付く機器への影響について
配管貫通部の非加熱面側の貫通配管に直接取付く機器への影響（図４）は，貫通している配管の状態（保温材の設置有無，液体を内包する配管，気体を内包する配管）により影響が異なるため，以下のとおり評価を実施した。

図４ 非加熱面側の貫通配管に直接取り付く機器への影響
3.1

保温材付配管
保温材付配管は，２．１項に示すとおり，保温材により加熱面側における加熱が抑制されること，また，保温材付配管については直接取り付く機器の耐熱温度も高い設計となっている。
したがって，非加熱面側の貫通配管に直接取り付く機器へ熱影響を与えることはない。

3.2

液体を内包する配管
液体を内包する配管は，２．２ 項にて評価したとおり，内部流体の熱吸収により非加熱面側の温度上昇を抑えることができ，それにより内部流体の圧力上昇も低減されることから，非加熱面側の貫通配管に直接取り付く機器への影響は考えにくい。

3.3

気体を内包する配管
気体を内包する配管は，配管内部の熱容量が小さく，非加熱面側の貫通配管の温度が上昇することが想定される。柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号
炉にて 3 時間耐火による貫通部処理を行った気体内包配管は以下のとおりである。

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-91 -別紙４（７／１２）

・非常用ガス処理系
・不活性ガス系
・非常用ディーゼル発電機始動空気及び給気系
・計装用圧縮空気系
・所内用圧縮空気系
・高圧窒素ガス供給系
気体を内包する配管の貫通部近傍に直接設置される機器として，弁類（手動弁，電動弁，空気作動弁），計測器がある。これらの機器については以下の点から熱による影響は考えにくい。
①断熱材以降の非加熱面側の配管露出部は 173℃以下となる設計であり，断熱材の設置範囲には機器が設置されていないことを確認していること。
（表１，２）②断熱材以降の非加熱面側の配管露出部においては，173℃を下回る設計であるが，系統の設計温度を超える。これに対して機器個別に熱影響の有無を確認するため，系統設計温度以上となる温度影響範囲（173℃以下，
系統設計温度以上となる範囲。図２－１参照。）に設置されている機器を抽出した。この結果，温度影響範囲には弁及び水位計の設置が確認されており，これらの機器を表１，表２に示す。弁については，設置位置における温度に対して，いずれも JSME に規定される弁自体の設計温度を超えないこと及び JIS 等規格品の同型機器がプラント内で 200℃以上の高温部に使用され，十分に機能している実績から 173℃以下の環境において熱影響による機器への影響はない。よって，系統の最高使用温度を上回るおそれがある機器についても機器毎の設計温度以下であることを確認している。
水位計については，非常用ガス処理系の乾燥装置のドレン水位を検出するもので，通常時から内部は水で満たされており気体内包機器に比較
して火災時の温度影響は小さい。また，水位計の許容温度は 200℃であることから，保守的に 173℃となった場合でも機能に影響を及ぼすことはない。
また電動弁，空気作動弁の駆動部については，配管部より更に離れて設置されており，伝熱による影響を受けにくく温度上昇も小さいことから機能への影響は考えにくい。よって，気体を内包する配管の非加熱面側に直接接続された機器が熱影響を受けることは考えにくい。
万一，影響を受けた場合であっても，影響範囲内にある電動弁は HPIN 系のみで，操作が容易な場所にあるため，手動操作にて対応可能である。空気作- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-92 -別紙４（８／１２）動弁については，設置された系統が非常用ガス処理系並びに不活性ガス系であり，いずれもフェイルセーフ設計となることから，系統機能や放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能に影響を及ぼすものではない。
また，温度上昇に伴う圧力の上昇については不活性ガス系を除き，貫通部の非加熱面側の弁が通常開であることから，系統全体に圧力が逃げていく。
その間に放熱で温度が低下することから，圧力についても機器等への影響は考えにくい。一方で不活性ガス系については，通常閉の弁により仕切られているが，隔離弁間の配管が複数の火災区域を跨って敷設されていること，保温材等放熱を妨げるものは設置されていないことから，各火災区域で放熱により温度が低下し全体としての温度，圧力上昇は十分に緩和されるものと考える。
4. 影響評価結果
２項及び３項に示すとおり，耐火壁を貫通する配管からの伝熱は，非加熱面側の配管の近傍に設置される機器及び配管に直接設置される機器のいずれも影響を与えることはない。
表１
フロア

気体を内包する配管貫通部リスト（6 号炉）
貫通配管番号

配管
口径

断熱材設置範囲の
機器の有無

温度影響範
囲内機器

原子炉建屋
地下 3 階IA-120625A

無

無地下 3 階IA-20350A

無無地下 3 階SA-20450A

無無地下 3 階IA-1205

25A

無無地下 3 階IA-121040A

無無地下 3 階SA-23020A

無無地下 3 階IA-121425A

無無地下 3 階CRD-26-59

32A

無

無

地下 3 階CRD-54-59

32A

無

無

地下 3 階SA-20450A

無無地下 3 階IA-20350A

無無地下 3 階CRD-22-07

32A

無

無

地下 2 階IA-120625A

無無地下 2 階IA-1206

25A

無

無

1階

AC-11

50A

無

無

1階

IA-22650A

無無- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-93 -別紙４（９／１２）

フロア

貫通配管
番号

配管口径

断熱材設置範囲の機器の有無

温度影響範囲
内機器

原子炉建屋
1階

SA-242

20A

無

無

1階

AC-9

50A

無

無

1階

AC-1

550A

無

弁有り

2階

SA-229

25A

無

無

2階

SA-205

25A

無

無

2階

IA-216

50A

無

無

2階

HPIN-63

50A

無

無

3階

DGAEA-02

40A

無

無

3階

DGAEA-01

40A

無

無

3階

SGTS-501

50A

無

無

3階

SGTS-507

100A

無

水位計有り

3階

SGTS-607

100A

無

水位計有り

3階

SGTS-601

50A

無

無

3階

IA-2216

20A

無

無

3階

IA-220

25A

無

無

3階

IA-215

50A

無

無

3階

IA-2201

50A

無

無

3階

HPIN-3

50A

無

無

3階

SA-254

25A

無

無

3階

IA-216

50A

無

無

3階

HPIN-63

50A

無

無

3階

HPIN-1

50A

無

無

3階

IA-2212

25A

無

無

3階

SGTS-25

550A

無

無

3階

SGTS-16

250A

無

無

3階

IA-2201

50A

無

無

3階

SA-254

25A

無

無

4階

SA-289

20A

無

無

4階

IA-2241

25A

無

無

4階

IA-2245

25A

無

無

4階

HPIN-93

50A

無

弁有り

4階

HPIN-9

50A

無

弁有り

4階

HPIN-1

50A

無

弁有り

4階

IA-220

25A

無

弁有り

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-94 -別紙４（１０／１２）

フロア

貫通配管
番号

配管口径

断熱材設置範囲の
機器の有無

温度影響範
囲内機器

原子炉建屋
4階

HPIN-3-3

50A

無

弁有り

4階

IA-215

50A

無

無

4階

IA-216

50A

無

無

4階

HPIN-63

50A

無

無

4階

IA-2233

25A

無

無

4階

IA-2236

25A

無

無

4階

IA-2237

25A

無

無

4階

IA-2238

25A

無

無

4階

SA-256

20A

無

無

4階

IA-223225A

無無タービン建屋地下 1 階SA-169

20A

無

弁有り

地下 1 階

SA-089

25A

無

無

1階

SA-082

50A

無

無

複合建屋
地下 2 階IA-40350A

無無地下 2 階SA-40525A

無無地下 1 階IA-40250A

無無- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-95 -別紙４（１１／１２）
表２
フロア

気体を内包する配管貫通部リスト（7 号炉）

貫通配管
番号

配管口径

断熱材設置範囲の機器の有無

温度影響範
囲内機器

原子炉建屋
地下 2 階IA-23550A

無無地下 2 階IA-23550A

無無地下 1 階

AC-9

200A

無

無

地下 1 階

AC-41

550A

無

弁有り

地下 1 階

AC-23

50A

無

無

地下 1 階HPIN-411

20A

無

無

地下 1 階HPIN-419

20A

無

弁有り

1階

AC-9

200A

無

無

1階

SA-225

50A

無

無

2階

HPIN-13

50A

無

無

2階

SA-242

50A

無

無

1階

IA-235

50A

無

無

4階

SGTS-021

300A

無

無

3階

HPIN-113

50A

無

無

3階

SGTS-601

50A

無

無

3階

SGTS-501

50A

無

無

3階

HPIN-113

50A

無

無

3階

SGTS-20

250A

無

無

3階

SA-205

50A

無

無

3階

SGTS-6

250A

無

無

3階

SGTS-1

250A

無

無

4階

SA-397

20A

無

無

4階

SGTS-21

300A

無

無

1階

AC-4

550A

無

無

1階

AC-6

550A

無

無

タービン建屋地下 1 階IA-15250A

無無地下 1 階SA-15365A

無無地下 1 階IA-154025A

無無地下 1 階IA-153050A

無無地下 1 階SA-16650A

無無- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-96 -別紙４（１２／１２）

フロア

貫通配管番

配管口径

号

断熱材設置範囲の機器の有無温度影響範
囲内機器

タービン建屋地下 1 階IA-15250A

無無地下 1 階SA-171

25A

無無地下 2 階

SA-98

25A

無

無

複合建屋
地下 1 階

AC-1

250A

無

無

地下 1 階

AC-20

50A

無

無

地下 1 階

AC-1

250A

無

無

弁

断熱材

図５

断熱材近傍に設置される弁（6 号炉原子炉建屋 4 階 HPIN 系）- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-97 -別紙５（１／４）

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉

米国原子力規制委員会報告書（NUREG1924）で示された耐火ラッピン
グを適用可能と判断することの妥当性について
1. はじめに
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における安全機能を有する機器の系統分離として，ケーブルトレイ等に施工する 3 時間耐火性能を有する耐火ラッピ
ングは，米国原子力規制委員会の報告書（NUREG1924）に示された火災耐久試
験に合格していることから，適用可能と判断している。以下では,米国における火災耐久試験結果から適用可能と判断することの妥当性を示す。
2. 火災耐久試験の試験条件について
米 国 に お け る 耐 火 ラ ッ ピ ン グ の 火 災 耐 久 試 験 で は ， REGULATORY GUIDE
1.189Rev.2:Appendix C に基づき，ASTM E-119 に規定される耐火壁等の試験条
件で試験を実施している。一方，日本国内における耐火壁等の火災耐久試験では，建築基準法（防耐火性能試験・評価業務方法書）に基づき，ISO834 に規定される試験条件で試験を実施している。ASTM E-119 と ISO834 に基づく火災耐久試験の試験条件の比較を表１に示す。
表１

火災耐久試験条件の比較

比較項目

加熱温度

ASTM E-119

ISO834

10 分経過時

704℃

678℃

30 分経過時

843℃

842℃

1 時間経過時

927℃

945℃

2 時間経過時

1010℃

1049℃

3 時間経過時

1052℃

1110℃

温度上昇に係る判定基準

非加熱面側の温度上昇
非加熱面側の温度上昇
値が平均で 139K，最大で 値が平均で 140K，最大で181K を超えないこと。
180K を超えないこと。

ASTM E-119 と ISO834 に基づく火災耐久試験の加熱温度を比較すると，相対差は最大でも 3 時間経過時点で 5%であり，同程度である。また，ASTM E-119と ISO834 の温度上昇に係る判定基準についても優劣がなく同程度である。従って，耐火ラッピングの火災耐久試験の判定基準としては，ASTM E-119 に規定される試験条件で 3 時間耐火性能を有することとする。

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-98 -別紙５（２／４）
なお，参考までに以下に示すとおり，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉に使用する耐火ラッピングは ASTM E-119 に基づく 3 時間 30 分の火災耐久試験にも合格していること，試験体の寸法は柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の耐火ラッピング対象のケーブルトレイ及び電線管を包絡すること，耐火ラッ
ピングの材料及び施工方法について品質を確保していることから，十分な耐火性能を有している。
3. ASTM E-119 に基づく 3 時間 30 分の火災耐久試験について
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉に使用する耐火ラッピングは，ASTM
E-119 に基づく 3 時間 30 分の火災耐久試験を実施し，図１に示すとおり，温度上昇の判定基準を満足している。6 号及び 7 号炉に使用する耐火ラッピングの火災耐久試験時の温度上昇特性は，ラッピング材（水酸化アルミニウム）の吸熱効果により，一時的に温度上昇が抑制されるが，3 時間経過以後は吸熱効果が喪失して線形な特性となる。このため，3 時間以上の火災耐久試験では経過時間に比例して厳しい条件となる。

図１ 6 号及び 7 号炉に使用する耐火ラッピングの火災耐久試験時の内部温度上昇特性（出典：FIRE ENDURANCE TEST OF 3M INTERAM MAT FIRE
PROTECTIVE ENVELOPES（6in. wide and 24 in. by 4 in. Deep Steel
Ladder-Back Cable Trays Project No.14540-99417））- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-99 -別紙５（３／４）
次に， ASTM の 3 時間 30 分火災耐久試験と ISO834 の 3 時間火災耐久試験について，試験体に入力される供給熱量の比較を行った。
耐 火 炉 の 熱容 量 を C[J/K]と す ると ， 単 位 時間 Δt[s]あ た り の 供 給 熱量
ΔP[J]は加熱温度ΔT[K]に対して下記の式で算出できる。
P  C  T  t[J ]また,試験体に供給される総供給熱量は,上記の式の試験時間の総和をとる。
P   C  T  t[J ]ASTM 加熱曲線での 3 時間 30 分経過時点の総供給熱量を PASTM,ISO 加熱曲線での 3 時間経過時点の総供給熱量 PISO とすると，下記に示すとおり PASTM の方が
PISO よりも大きい。
PASTM  12 .1  10 6 C[ J ]PISO  10 .5  10 6 C[ J ]PASTM  PISO

図２

ASTM 加熱曲線と ISO 加熱曲線の総供給熱量の比較

以上より，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉に使用する耐火ラッピング
は，ASTM E-119 又は ISO834 に基づく加熱曲線のいずれを用いた 3 時間火災耐久試験に対しても，十分な耐火性能を有していると考えられる。

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-100 -別紙５（４／４）
4. 火災耐久試験に用いた試験体の寸法について
米国試験結果で示されている（3 時間耐火）火災耐久試験で試験されたケー
ブルトレイ及び電線管のサイズ，及び柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉で耐火ラッピング施工を適用するケーブルトレイ及び電線管のサイズを表２に示す。
表２のとおり，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において，耐火ラッピ
ング施工を適用するケーブルトレイ及び電線管のサイズは，米国において実証されたサイズに包含される。
表２ ケーブルトレイ・電線管サイズの比較
柏崎刈羽原子力発電所 6 号

種別

米国の火災耐久試験体

ケーブルトレイ

W152～W610mm

W300～W600mm

電線管

φ27～φ128mm

φ28～φ106mm

及び 7 号炉

5. 米国試験結果の認証範囲について
米国試験結果で 3 時間耐火性能を認証している範囲は，耐火ラッピングの材料に加え,施工方法（耐火ラッピングの施工厚さや重ね巻き幅等）も認証範囲として規定されている。
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉では，米国試験結果で認証された耐火ラッピング材料と同様の材料を使用する。また,施工については国内企業が施工するが，米国ラッピングメーカの認定を受けた作業者が施工しており,さらに施工時には，米国からラッピングメーカ技術者を派遣し,米国で認証された施工と同等の施工となるよう，施工品質を確保している。
以上より，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において，米国試験結果で示された耐火ラッピングを適用することは,妥当であると判断した。

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 2-101 --8 条-別添 1-資料 7-添付 3-1-

添付資料３

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における中央制御盤内の分離について柏崎刈羽原子力発電所

6 号及び 7 号炉における中央制御盤内の分離について

中央制御室の制御盤は，スイッチ，配線等の構成部品に単一火災を想定しても，近接する他の構成部品に影響が波及しないことを確認した実証試験の知見に基づく分離設計を行っており，以下に確認した実証試験の概要を示す。
対象

盤内状況

実証試験概要１．目的鋼板で覆った操作スイッチに火災が発生しても，適切な分離距離を確保している場合は，近接する操作スイ
ッチに火災の影響が及ばないことを確認する。

-8 条-別添 1-資料 7-添付 3-1-

操
作
ス
イ
ッ
チ

２．試験内容(1) 過電流による火災（内部発火）鋼板で覆われた分離型操作スイッチに過電流を通電することで，分離型操作スイッチ内の火災を模擬し，隣接する
一般操作スイッチへの影響を確認した。
【判定基準】
隣接する一般操作スイッチへの延焼性（目視による確認）(2)

バーナー着火による火災（外部火災）
鋼板で覆われた分離型操作スイッチの外部からバーナーで着火することで，制御盤内での火災を模擬し,分離型
操作スイッチへの影響を確認した。
【判定基準】
a.絶縁抵抗測定
b.通電確認（ランプ点灯にて確認）
c.操作性の確認

添付資料３

３．試験結果鋼板で覆った分離型操作スイッチに火災が発生しても,適切な分離距離を確保している場合は，近接する一般操作スイッチに火災の影響が及ばないことを確認した。
また,制御盤内の火災が発生しても，鋼板で覆われた分離型操作スイッチには,火災の影響が及ばないことを
確認した。

対象

盤内状況

実証試験概要１．目的
金属製バリア又は盤内配線ダクト内に設置している区分の配線に火災が発生しても，異区分の配線に火災の影響が及ばないことを確認する。
２．試験内容(1) 空間距離
配線を収納したダクトを並べ,ダクトの距離を自由に変えられるようにし，片側のダクトの配線にバーナーで着火し,もう一方のダクトへの影響を確認した。
【判定基準】
隣接する盤内配線ダクトの影響度（目視確認（変色,変形等））-8 条-別添 1-資料 7-添付 3-2-

(2)

盤
内
配
線
ダ
ク
ト

電線管バリア
配線を収納したダクトを並べ，ダクトの距離を自由に変えられるようにし,ダクトの間に板厚 3.2mmの金属バリアを設置し，片側のダクトの配線にバーナーで着火し,金属バリアがある場合のもう一方のダクトへの影響を確認した。
【判定基準】
隣接する盤内配線ダクトの影響度（目視確認（変色,変形等））

３．試験結果
金属製バリアがない場合は，垂直ダクト間で 5cm 以上，水平ダクト間では 10cm 以上距離があれば,もう一方へのダクトへの影響がないことを確認した。
金属製バリアがある場合は，3cm の距離であっても,もう一方へのダクトへの影響がないことを確認した。
なお，塩化ビニル電線と難燃性電線の相違はなかった。

対象

盤内状況

実証試験概要
１．目的
制御盤内に設置している金属外装ケーブルが制御盤内の火災により影響を受けないことを確認する。

２．試験内容(1)

金属外装ケーブル
ケーブルを収納した,電線管及びフレキシブル電線管を外部からバーナーで着火し，電線管及-8 条-別添 1-資料 7-添付 3-3-びフレキシブル電線管内のケーブルへの影響を確認した。
【判定基準】

金
属
外
装
ケ
ー
ブ
ル

・絶縁抵抗測定・絶縁被覆の形状（溶融等の有無）

３．試験結果
電線管において,塩化ビニル電線の被覆は，一部表面が溶着するが,難燃性電線には変化は見られなかった。
フレキシブル電線管も塩化ビニル電線の被覆は，一部表面が溶着するが，難燃性電線には変化は見られなかった。
電線管及びフレキシブル電線管の塩化ビニル電線，
難燃性電線の絶縁抵抗は，試験前後に変化はなく，電線管及びフレキシブル電線管に収納すること
で分離機能を有することが確認できた。

対象

盤内状況

実証試験概要１．目的
中央制御室に設置している制御盤に火災が発生しても，隣接する制御盤に火災の影響が及ばないことを確 認する。制御盤は,ベンチ,直立盤の 2 種類で確認する。
２．試験内容(1) 制御盤バーナー着火試験
制御盤内の外部ケーブルの立上がり部をバーナーにより強制着火し，隣接制御盤への火災の影響を確認した。隣接制御盤への影響は,下記の判定基準に基づき確認した。

-8 条-別添 1-資料 7-添付 3-4-

制
御
盤

(2)

制御盤油点火試験
制御盤内にオイルパンを設置し，白灯油 1.5ℓ に強制着火させ制御盤内の全面火災による隣接制御盤への火災の影響を確認した。隣接制御盤への影響は,下記の判定基準に基づき確認した。

(3)

判定基準
・隣接制御盤の変色，変形の有無
・隣接制御盤の通電性の確認（ランプ点灯にて確認）
・火災鎮火後の隣接制御盤の操作性の確認
・火災鎮火後の隣接制御盤の絶縁抵抗測定

３．試験結果金属で覆われ,分離している制御盤内に火災が発生しても,火災の影響は火災源の制御盤内に留まることを確認した。したがって,隣接制御盤へ火災の影響はなく，分離性が確保されることを確認した。

対象

盤内状況

実証試験概要１．目的
中央制御室の制御盤内に設置している絶縁電線が短絡事故等を想定した過電流により発火せず，同一制御盤
内の他の機器に火災の影響が及ばないことを確認する。
２．試験内容(1) 空中一条布設過電流試験
盤内絶縁電線に許容電流の 4～5 倍の過電流を通電し，発火有無の状態を確認した。
絶縁電線の種類は，下記の 4 種類とした。
●600V NC-HIV，2mm 2：低塩酸ビニル電線（耐熱性）●600V HIV，2mm 2：耐熱ビニル電線●600V IV，2mm 2：ビニル電線●600V FH，2mm 2：テフゼル電線（難燃仕様）-8 条-別添 1-資料 7-添付 3-5-

【判定基準】
過電流によって発火しないこと。

盤
内
絶
縁
電
線

約 1.5m
絶縁電線

A
盤内絶縁電線

電流計

電源

空中一条布設過電流試験の装置
３．試験結果
盤内絶縁電線は 4 種類とも過電流によって発火する前に導体が溶断し，発火しないことを確認した。したがって,同一制御盤内の他機器へ火災の影響はなく，分離性が確保されることを確認した。

添付資料４

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における中央制御室のケーブルの分離状況

添付資料４

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における中央制御室のケーブルの分離状況- 8 条-別添 1-資料 7-添付 4-1 -- 8 条-別添 1-資料 7-添付 4-2 -添付資料５

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における中央制御室の制御盤の火災を想定した場合の対応について

添付資料５

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における中央制御室の制御盤の火災を想定した場合の対応について
1. 目的
火災により，中央制御室の制御盤 1 面の安全機能が喪失したとしても，ほかの制御盤により，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持することが可能であることを確認する。
2. 中央制御室の制御盤の配置
中央制御室には，第１～４図のとおり制御盤を配置しており，区分ごと又は系
統ごとに分離した設計とする。

- 8 条-別添 1-資料 7–添付 5-1 --8 条-別添 1-資料 7-添付 5-2-

6 号炉中央制御室(上部)第１図

-8 条-別添 1-資料 7-添付 5-3-

6 号炉中央制御室(下部)第２図

-8 条-別添 1-資料 7-添付 5-4-

7 号炉中央制御室(上部)第３図

-8 条-別添 1-資料 7-添付 5-5-

7 号炉中央制御室(下部)第４図

3. 中央制御室の制御盤の火災による影響の想定
中央制御室には運転員が常駐していることから火災の早期感知・消火が可能であるため，制御盤にて火災が発生した場合であっても火災による影響は限定的である。しかしながら，ここでは中央制御室の制御盤で発生する火災とその影響を以下のとおり想定する。
・保守的に当該制御盤に関連する機能は火災により全て機能喪失する。
・隣接する制御盤とは金属の筐体により分離されていること,早期感知・消火が可能であることから隣接盤へ延焼する可能性は低い。
・異区分が同居する制御盤については，制御盤内部の影響軽減対策を行っていることから同居する区分の機能が火災により同時に喪失する可能性は低い
が,保守的に全て機能喪失する。
・制御盤に接続するケーブルは，難燃ケーブルを使用する設計とすること，1 時間以上の耐火能力を有する耐火措置がなされた電線管又はトレイに敷設す
る設計とすることから，中央制御室床下には延焼する可能性は低い。
4. 中央制御室の制御盤の火災発生に対する評価結果
中央制御室の制御盤の火災により，制御盤 1 面の機能が全て機能喪失した場合を想定した評価について，結果を第１及び２表に示す。
例えば，非常用所内電源補助盤のように，安全区分ごとに分離・独立している制御盤では，区分Ⅰの制御盤の火災による機能喪失を想定しても，ほかの安全区分の制御盤と分離・独立していることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持することは可能である。
一方，中央運転監視盤，運転監視補助盤のように，複数の安全区分の機器・ケーブル等が一つの盤内に設置されている制御盤については，複数の安全区分の安全機能が同時に喪失する可能性がある。しかしながら，これらの制御盤について
は，運転員の目の前に設置されること，大型表示盤については盤内に高感度火災感知設備を設置する設計としており火災の早期感知と運転員による早期消火が可能なことから，複数区分の監視機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持することは可能である。
なお，万一，複数の安全区分の機器・ケーブル等が設置されている制御盤の機能が全て喪失しても，制御室外原子炉停止装置室からの操作により，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持することが可能である設計とする。

- 8 条-別添 1-資料 7-添付 5-6 -第１表

6 号炉中央制御室の制御盤における火災影響で喪失する機能
安全機能 （〇：機能有）-8 条-別添 1-資料 7-添付 5-7-

位置

盤番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

H11-P600
H11-P601
H11-P604
H11-P607
H11-P610
H11-P612-1
H11-P612-2
H12-P612-3
H12-P612-4
H11-P614
H11-P615-1
H11-P615-2

放射線モニタ記録計盤
核計装記録計盤
エリア・プロセス放射線モニタ
ＴＩＰ制御盤
原子炉緊急停止系試験盤
原子炉給水制御系盤
原子炉再循環流量制御盤
ＲＦＰ－Ｔ（Ａ）制御盤
ＲＦＰ－Ｔ（Ｂ）制御盤
原子炉系記録計盤
制御棒操作監視制御盤（１）
制御棒操作監視制御盤（２）13H11-P615-3

制御棒操作監視制御盤（３）1415H11-P616-1
H11-P616-2

常用所内電源補助盤
非常用所内電源補助盤 区分Ⅰ

16

17

18

H11-P616-3

H11-P616-4

H11-P617

盤名称

原子炉の
緊急停止
機能

原子炉冷
却材圧力
バウンダ
リ機能

炉心冷却
機能

原子炉停
止後の除
熱機能

安全上特
に重要な
関連機能

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

非常用所内電源補助盤 区分Ⅱ

非常用所内電源補助盤 区分Ⅲ

原子炉系制御盤評価

当該盤において火災を想定した場合，区分Ⅰの非常用電源系が機能喪失するおそれがあるが，区分Ⅱ，Ⅲの非常用電源系とは盤が独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。
当該盤において火災を想定した場合，区分Ⅱの非常用電源系が機能喪失するおそれがあるが，区分Ⅰ，Ⅲの非常用電源系とは盤が独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。
当該盤において火災を想定した場合，区分Ⅲの非常用電源系が機能喪失するおそれがあるが，区分Ⅰ，Ⅱの非常用電源系とは盤が独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。

安全機能 （〇：機能有）
位置

盤番号

盤名称

19

H11-P618

原子炉系補助盤

20

H11-P635-1

核計装／安全系プロセス放射線モニタ盤区分Ⅰ

21-8 条-別添 1-資料 7-添付 5-8-

22

23

24
25

H11-P635-2

H11-P635-3

H11-P635-4

H11-P637
H11-P638-1

原子炉の
緊急停止
機能

原子炉冷
却材圧力
バウンダ
リ機能

炉心冷却
機能

原子炉停
止後の除
熱機能

安全上特
に重要な
関連機能

○

○

○

○

○

○

○

○

核計装／安全系プロセス放射線モニタ盤区分Ⅱ

核計装／安全系プロセス放射線モニタ盤区分Ⅲ

核計装／安全系プロセス放射線モニタ盤区分Ⅳ

格納容器水素モニタ盤
格納容器内雰囲気モニタ盤 区分Ⅰ○

評価

当該盤において火災を想定した場合，区分Ⅰの SRNM などの中性子束監視，R/B 排気放射線モニタ等が監視できなくなるおそれがある
が，同機能を有する区分Ⅱ，Ⅲ，Ⅳの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。
当該盤において火災を想定した場合，区分Ⅱの SRNM などの中性子束監視，R/B 排気放射線モニタ等が監視できなくなるおそれがある
が，同機能を有する区分Ⅰ，Ⅲ，Ⅳの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。
当該盤において火災を想定した場合，区分Ⅲの SRNM などの中性子束監視，R/B 排気放射線モニタ等が監視できなくなるおそれがある
が，同機能を有する区分Ⅰ，Ⅱ，Ⅳの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。
当該盤において火災を想定した場合，区分Ⅳの SRNM などの中性子束監視，R/B 排気放射線モニタ等が監視できなくなるおそれがある
が，同機能を有する区分Ⅰ，Ⅱ，Ⅲの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。
当該盤において火災を想定した場合，区分Ⅰの格納容器雰囲気モニタの監視ができなくなるおそれがあるが，同機能を有する区分Ⅱの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。

安全機能 （〇：機能有）
位置

盤番号

26

H11-P638-2

盤名称

原子炉の
緊急停止
機能

原子炉冷
却材圧力
バウンダ
リ機能

炉心冷却
機能

原子炉停
止後の除
熱機能

安全上特
に重要な
関連機能

格納容器内雰囲気モニタ盤 区分Ⅱ○-8 条-別添 1-資料 7-添付 5-9-

27
28
29
30

31

32
33
34
35
36
37
38
39

H11-P639
H11-P650
H11-P651
H11-P652

H11-P653

H11-P654
H11-P655-1
H11-P655-2
H11-P656
H11-P657
H11-P658
H11-P660
H11-P661-1

ＭＲＢＭ盤
6 号炉ＨＰＡＣ・ＳＦＰ制御盤
原子炉系警報補助盤
安全系補助継電器盤 区分Ⅰ・Ⅲ

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

安全系補助継電器盤 区分Ⅱ・Ⅳ

ＡＴＷＳ／ＲＰＴ盤
原子炉系回転体振動監視盤
タービン系回転体振動監視盤
ＲＩＰ冷却水温度計装品
格納容器補助盤
原子炉系伝送盤（ＡＮＮ ＨＵＢ）
スクラムタイミングレコーダ盤
安全保護系盤 区分Ⅰ
○

○

○

○

評価

当該盤において火災を想定した場合，区分Ⅱの格納容器雰囲気モニタの監視ができなくなるおそれがあるが，同機能を有する区分Ⅰの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。

当該盤で火災を想定した場合，安全保護系やRPS D/W 圧力，HPCFS/P 水位（A,C），R/B 差圧
計装隔離弁等の操作不能，誤動作のおそれがあるが，区分Ⅱ，Ⅳの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。
当該盤で火災を想定した場合，安全保護系やRPS D/W 圧力，HPCFS/P 水位（B,D），R/B 差圧
計装隔離弁等の操作不能，誤動作のおそれがあるが，区分Ⅰ，Ⅲの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。

当該盤で火災を想定した場合，安全保護系の論理回路区分Ⅰが喪失するおそれがあるが，他区分Ⅱ，Ⅲ，Ⅳの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安
全停止は達成可能である。

安全機能 （〇：機能有）
位置

盤番号

40

H11-P661-2

41-8 条-別添 1-資料 7-添付 5-10-

42

43

44

45

46

H11-P661-3

H11-P661-4

H11-P662-1

H11-P662-2

H11-P662-3

H11-P666

盤名称

原子炉の
緊急停止
機能

原子炉冷
却材圧力
バウンダ
リ機能

炉心冷却
機能

原子炉停
止後の除
熱機能

安全上特
に重要な
関連機能

安全保護系盤 区分Ⅱ
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

安全保護系盤 区分Ⅲ

安全保護系盤 区分Ⅳ

ＥＳＦ盤 区分Ⅰ

ＥＳＦ盤 区分Ⅱ

ＥＳＦ盤 区分Ⅲ

タービン系トリップチャンネル盤

評価

当該盤で火災を想定した場合，安全保護系の論理回路区分Ⅱが喪失するおそれがあるが，他区分Ⅰ，Ⅲ，Ⅳの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安
全停止は達成可能である。
当該盤で火災を想定した場合，安全保護系の論理回路区分Ⅲが喪失するおそれがあるが，他区分Ⅰ，Ⅱ，Ⅳの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安
全停止は達成可能である。
当該盤で火災を想定した場合，安全保護系の論理回路区分Ⅳが喪失するおそれがあるが，他区分Ⅰ，Ⅱ，Ⅲの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安
全停止は達成可能である。
当該盤で火災を想定した場合，区分Ⅰの ECCS
等が機能喪失するおそれがあるが，同機能を有する区分Ⅱ，Ⅲの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安
全停止は達成可能である。
当該盤で火災を想定した場合，区分Ⅱの ECCS
等が機能喪失するおそれがあるが，同機能を有する区分Ⅰ，Ⅲの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安
全停止は達成可能である。
当該盤で火災を想定した場合，区分Ⅲの ECCS
等が機能喪失するおそれがあるが，同機能を有する区分Ⅰ，Ⅱの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安
全停止は達成可能である。

安全機能 （〇：機能有）-8 条-別添 1-資料 7-添付 5-11-

位置

盤番号

盤名称

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

H11-P670-1
H11-P670-2
H11-P670-3
H11-P674
H11-P675-1
H11-P675-2
H11-P675-3
H11-P676-1
H11-P676-2
H11-P676-3
H11-P676-4

復水ろ過脱塩装置制御盤（１）
復水ろ過脱塩装置制御盤（２）
復水ろ過脱塩装置制御盤（３）タービン系記録計盤
発電機保護継電器盤
所内変圧器保護継電器盤
低起動変圧器保護継電器盤
タービン系制御盤（１）タービン系制御盤（２）タービン系制御盤（３）タービン系制御盤（４）

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

H11-P676-5
H11-P677-1
H11-P677-2
H11-P677-3
H11-P677-4
H11-P678-1
H11-P678-2
H11-P679
H11-P680
H11-P683
H11-P684
H11-P685
H11-P686-1
H11-P686-2
H11-P687
H11-P688
H11-P692
H12-P695
H11-P699-1
H11-P699-2
H11-P700
H11-P701
H11-P702
H11-P703

タービン系制御盤（５）タービン系伝送制御盤（１）タービン系伝送制御盤（２）タービン系伝送制御盤（３）タービン系伝送制御盤（４）常用換気空調系補助盤
常用換気空調系盤
タービン発電機記録監視計器盤
湿分分離加熱器制御盤
タービン系警報補助盤
タービン系自動化盤
主タービンＥＨＣ盤
タービン監視計器盤（１）タービン監視計器盤（２）タービン系計装制御盤
タービン系プロセス計装盤
タービンラブチェック盤
タービン系コントロール用トランス盤
原子炉系ＲＷ取り合い盤
タービン系ＲＷ取り合い盤
中央運転監視盤１
中央運転監視盤２
中央運転監視盤３
運転監視補助盤１（警報表示盤）

原子炉の
緊急停止
機能

原子炉冷
却材圧力
バウンダ
リ機能

炉心冷却
機能

原子炉停
止後の除
熱機能

安全上特
に重要な
関連機能

評価

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

当該盤で火災を想定した場合，運転員の目の前であること，大型表示盤については盤内に感知設備を設置することから早期の感知・消火が可能であり，複数区分が同時に機能喪失

安全機能 （〇：機能有）-8 条-別添 1-資料 7-添付 5-12-

位置

盤番号

82
83
84
85
86
87
88

H11-P704
H11-P705
H11-P708-1
H11-P708-2
H11-P708-3
H11-P708-4
H11-P710-1

運転監視補助盤２（系統表示盤）
運転監視補助盤３（大型スクリーン）
当直長机
当直副長机
オペレータ机ＲＷ監視用ＣＲＴ机
自動出力調整系盤（１）

89
90
91
92

H11-P710-2
H11-P722
H11-P730
H11-P731

自動出力調整系盤（２）計算機トランスデューサ盤
Ｍ／Ｃ補助継電器盤 6A,6B,6SA,6SB
Ｍ／Ｃ補助継電器盤 6C

93

94

95
96
97
98

H11-P732

H11-P733

H11-P736
H11-P745-1
H11-P745-2
H11-P801

盤名称

原子炉の
緊急停止
機能

原子炉冷
却材圧力
バウンダ
リ機能

炉心冷却
機能

原子炉停
止後の除
熱機能

安全上特
に重要な
関連機能

評価

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

することはない。よって原子炉の安全停止は達成可能である。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Ｍ／Ｃ補助継電器盤 6D

Ｍ／Ｃ補助継電器盤 6E

ＰＳＶＲ盤
低起動変圧器ＬＲＴ（６ＳＡ）
低起動変圧器ＬＲＴ（６ＳＢ）
中央制御室端子盤（区分Ⅰ）
○

○

○

○

○

当該盤で火災を想定した場合，区分Ⅰの非常用電源系が機能喪失するおそれがあるが，同機能を有する区分Ⅱ，Ⅲの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。
当該盤で火災を想定した場合，区分Ⅱの非常用電源系が機能喪失するおそれがあるが，同機能を有する区分Ⅰ，Ⅲの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。
当該盤で火災を想定した場合，区分Ⅲの非常用電源系が機能喪失するおそれがあるが，同機能を有する区分Ⅰ，Ⅱの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。

当該盤で火災を想定した場合，区分Ⅰの ECCS等の重要設備が機能喪失するおそれがある
が，同機能を有する区分Ⅱ，Ⅲの盤とは独立し分離していることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。

安全機能 （〇：機能有）
位置

99

100

-8 条-別添 1-資料 7-添付 5-13-

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

115

盤番号

H11-P802

H11-P803

H11-P804
H11-P805
H12-P806
H12-P810
H12-P811
H12-P812
H12-P813
H11-P820-1
H11-P820-2
H11-P820-3
H11-P820-4
H11-P821-1
H11-P821-2
H11-P822-1

H11-P822-2

盤名称

原子炉の
緊急停止
機能

原子炉冷
却材圧力
バウンダ
リ機能

炉心冷却
機能

原子炉停
止後の除
熱機能

安全上特
に重要な
関連機能

中央制御室端子盤（区分Ⅱ）
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

中央制御室端子盤（区分Ⅲ）

中央制御室端子盤
中央制御室端子盤
中央制御室端子盤
中央制御室端子盤
中央制御室端子盤
中央制御室端子盤
中央制御室端子盤
原子炉系伝送盤（常用系制御）
原子炉系伝送盤（常用系マンマシン・所内電源）
原子炉系伝送盤（ＲＰＳ／ＭＳＩＶ）
原子炉系伝送盤（ＡＮＮ）
ＲＣ＆ＩＳ伝送盤（１）
ＲＣ＆ＩＳ伝送盤（２）原子炉系伝送盤 区分Ⅰ
○

○

○

○

○

○

○

○

原子炉系伝送盤 区分Ⅱ

評価

当該盤で火災を想定した場合，区分Ⅱの ECCS等の重要設備が機能喪失するおそれがある
が，同機能を有する区分Ⅰ，Ⅲの盤とは独立し分離していることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。
当該盤で火災を想定した場合，区分Ⅲの ECCS等の重要設備が機能喪失するおそれがある
が，同機能を有する区分Ⅰ，Ⅱの盤とは独立し分離していることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。

当該盤で火災を想定した場合，区分Ⅰの ECCS
等が機能喪失するおそれがあるが，同機能を有する区分Ⅱ，Ⅲの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安
全停止は達成可能である。
当該盤で火災を想定した場合，区分Ⅱの ECCS
等が機能喪失するおそれがあるが，同機能を有する区分Ⅰ，Ⅲの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安
全停止は達成可能である。

安全機能 （〇：機能有）
位置

盤番号

116

H11-P822-3

盤名称

原子炉の
緊急停止
機能

原子炉冷
却材圧力
バウンダ
リ機能

H11-P830-1

ＲＰＳ ＬＤ盤（ＲＰＳ－Ｇ１）-8 条-別添 1-資料 7-添付 5-14-○

118

H11-P830-2

ＲＰＳ ＬＤ盤（ＲＰＳ－Ｇ２）○

119

H11-P830-3

ＲＰＳ ＬＤ盤（ＲＰＳ－Ｇ３）○

120

H11-P830-4

ＲＰＳ ＬＤ盤（ＲＰＳ－Ｇ４）
○

121
122
123
124
125
126
127

H11-P831-1
H11-P831-2
H11-P831-3
H11-P831-4
H11-P900
H11-P902
H11-P905

原子炉停
止後の除
熱機能

安全上特
に重要な
関連機能

原子炉系伝送盤 区分Ⅲ
○

117

炉心冷却
機能

ＭＳＩＶ ＬＤ盤（外側Ａ・Ｂ）（区分Ⅰ）
ＭＳＩＶ ＬＤ盤（外側Ｃ・Ｄ）（区分Ⅰ）
ＭＳＩＶ ＬＤ盤（外側Ａ・Ｂ）（区分Ⅱ）
ＭＳＩＶ ＬＤ盤（外側Ｃ・Ｄ）（区分Ⅱ）
ＩＴＶモニタ盤
補修用通信設備盤
ＳＦＰ・津波監視カメラ制御架

○

○

○

評価

当該盤で火災を想定した場合，区分Ⅲの ECCS
等が機能喪失するおそれがあるが，同機能を有する区分Ⅰ，Ⅱの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安
全停止は達成可能である。
当該盤で火災を想定した場合，原子炉停止系の論理回路区分Ⅰが喪失するおそれがある
が，他区分Ⅱ，Ⅲ，Ⅳの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。
当該盤で火災を想定した場合，原子炉停止系の論理回路区分Ⅱが喪失するおそれがある
が，他区分Ⅰ，Ⅲ，Ⅳの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。
当該盤で火災を想定した場合，原子炉停止系の論理回路区分Ⅲが喪失するおそれがある
が，他区分Ⅰ，Ⅱ，Ⅳの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。
当該盤で火災を想定した場合，原子炉停止系の論理回路区分Ⅳが喪失するおそれがある
が，他区分Ⅰ，Ⅱ，Ⅲの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。

安全機能 （〇：機能有）
位置

盤番号

盤名称

128
129
130
131

H11-P918
H11-P920-1
H11-P920-2
H11-P960

防災複合盤
ＯＦケーブル表示線保護盤
ＯＦケーブル表示線保護用補助盤
原子炉系ソフトロジックアイソレーション装置

132
133
134
135

H11-P960-1
H11-P961
H11-P970
H11-P970-2

原子炉系ソフトロジックアイソレーション装置
タービン系ソフトロジックアイソレーション装置
原子炉系ロジックモニタ装置
故障表示装置

原子炉の
緊急停止
機能

原子炉冷
却材圧力
バウンダ
リ機能

炉心冷却
機能

原子炉停
止後の除
熱機能

安全上特
に重要な
関連機能

評価

-8 条-別添 1-資料 7-添付 5-15-

第２表

7 号炉中央制御室の制御盤における火災影響で喪失する機能
安全機能 （〇：機能有）

位置

1
2

盤番号

H11-P600
H11-P604-1

盤名称

原子炉の
緊急停止
機能

原子炉冷
却材圧力
バウンダ
リ機能

炉心冷
却
機能

原子炉停
止後の除
熱機能

安全上特
に重要な
関連機能

放射線モニタ記録計盤
安全系プロセス放射線モニタ盤 区分Ⅰ／Ⅲ○

3

H11-P604-2

安全系プロセス放射線モニタ盤 区分Ⅱ／Ⅳ-8 条-別添 1-資料 7-添付 5-16-

○

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

H11-P604-3
H11-P604-4
H11-P607
H11-P610
H11-P612-1
H11-P612-2
H11-P613
H11-P614
H11-P615-1
H11-P615-2
H11-P616-1
H11-P616-2

H11-P616-3

プロセス放射線モニタ盤
エリア放射線モニタ盤
ＴＩＰ制御盤
原子炉緊急停止系試験盤
原子炉給水制御系盤
原子炉再循環流量制御系盤
逃がし安全弁計装盤
原子炉系記録計盤
制御棒操作監視制御盤（１）
制御盤操作監視制御盤（２）常用所内電源補助盤
非常用所内電源補助盤 区分Ⅰ
○

○

○

○

○

○

○

○

非常用所内電源補助盤 区分Ⅱ

評価

当該盤において火災を想定した場合，区分Ⅰ，ⅢのR/B 排気放射線モニタ等が監視できなくなるおそれがあるが，区分Ⅱ，Ⅳの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。
当該盤において火災を想定した場合，区分Ⅱ，ⅣのR/B 排気放射線モニタ等が監視できなくなるおそれがあるが，区分Ⅰ，Ⅲの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。

当該盤において火災を想定した場合，区分Ⅰの非常用電源系が機能喪失するおそれがあるが，区分Ⅱ，Ⅲの非常用電源系とは盤が独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。
当該盤において火災を想定した場合，区分Ⅱの非常用電源系が機能喪失するおそれがあるが，区分Ⅰ，Ⅲの非常用電源系とは盤が独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。

安全機能 （〇：機能有）
位置

盤番号

17

H11-P616-4

盤名称

原子炉の
緊急停止
機能

原子炉冷
却材圧力
バウンダ
リ機能

-8 条-別添 1-資料 7-添付 5-17-

21

22

23

H11-P617
H11-P620
H11-P621-1

H11-P621-2

H11-P621-3

H11-P635-1

H11-P635-2

安全上特
に重要な
関連機能

○

○

○

原子炉系制御盤原子炉系伝送盤
原子炉系伝送盤 区分Ⅰ
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

原子炉系伝送盤 区分Ⅱ

原子炉系伝送盤 区分Ⅲ

核計装系盤

区分Ⅰ

○

24

原子炉停
止後の除
熱機能

非常用所内電源補助盤 区分Ⅲ
○

18
19
20

炉心冷
却
機能

核計装系盤

区分Ⅱ

○

評価

当該盤において火災を想定した場合，区分Ⅲの非常用電源系が機能喪失するおそれがあるが，区分Ⅰ，Ⅱの非常用電源系とは盤が独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。

当該盤で火災を想定した場合，区分Ⅰの ECCS 等が機能喪失するおそれがあるが，同機能を有する区
分Ⅱ，Ⅲの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。
当該盤で火災を想定した場合，区分Ⅱの ECCS 等が機能喪失するおそれがあるが，同機能を有する区
分Ⅰ，Ⅲの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。
当該盤で火災を想定した場合，区分Ⅲの ECCS 等が機能喪失するおそれがあるが，同機能を有する区
分Ⅰ，Ⅱの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。
当該盤において火災を想定した場合，区分Ⅰの
SRNM などの監視機能が喪失するできなくなるおそれがあるが，同機能を有する区分Ⅱ，Ⅲ，Ⅳの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。
当該盤において火災を想定した場合，区分Ⅱの
SRNM などの監視機能が喪失するできなくなるおそれがあるが，同機能を有する区分Ⅰ，Ⅲ，Ⅳの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。

安全機能 （〇：機能有）
位置

盤番号

25

H11-P635-3

盤名称

核計装系盤

原子炉の
緊急停止
機能

原子炉冷
却材圧力
バウンダ
リ機能

炉心冷
却
機能

原子炉停
止後の除
熱機能

安全上特
に重要な
関連機能

区分Ⅲ

当該盤において火災を想定した場合，区分Ⅲの
SRNM などの監視機能が喪失するできなくなるおそれがあるが，同機能を有する区分Ⅰ，Ⅱ，Ⅳの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。
当該盤において火災を想定した場合，区分Ⅳの
SRNM などの監視機能が喪失するできなくなるおそれがあるが，同機能を有する区分Ⅰ，Ⅱ，Ⅲの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。

○

26

H11-P635-4

核計装系盤

区分Ⅳ

-8 条-別添 1-資料 7-添付 5-18-

○

27
28

H12-P637
H11-P638-1

格納容器内水素モニタ盤
格納容器内雰囲気モニタ盤 区分Ⅰ○29

H11-P638-2

格納容器内雰囲気モニタ盤 区分Ⅱ

○

30
31
32
33

H11-P639
H11-P650
H11-P651
H11-P652

ＭＲＢＭ盤
７号炉 ＨＰＡＣ制御盤
原子炉系警報補助盤
安全系補助継電器盤 区分Ⅰ，Ⅲ

○

評価

○

○

○

○

当該盤において火災を想定した場合，区分Ⅰの格
納容器雰囲気モニタの監視ができなくなるおそれがあるが，同機能を有する区分Ⅱの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安
全停止は達成可能である。
当該盤において火災を想定した場合，区分Ⅱの格
納容器雰囲気モニタの監視ができなくなるおそれがあるが，同機能を有する区分Ⅰの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安
全停止は達成可能である。

当該盤で火災を想定した場合，安全保護系や RPS
D/W 圧力，HPCFS/P 水位，R/B 差圧計装隔離弁等の操作不能，誤動作のおそれがあるが，区分Ⅱ，Ⅳの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。

安全機能 （〇：機能有）
位置

34

盤番号

H11-P653

盤名称

原子炉の
緊急停止
機能

-8 条-別添 1-資料 7-添付 5-19-

42

43

44

45

H11-P654
H11-P655-1
H11-P655-2
H11-P656
H11-P657
H11-P660
H11-P661-1

H11-P661-2

H11-P661-3

H11-P661-4

H11-P662-1

炉心冷
却
機能

原子炉停
止後の除
熱機能

安全上特
に重要な
関連機能

安全系補助継電器盤 区分Ⅱ，Ⅳ
○

35
36
37
38
39
40
41

原子炉冷
却材圧力
バウンダ
リ機能

○

○

○

○

ＡＴＷＳ／ＲＰＴ盤
原子炉系回転体振動監視盤
タービン系回転体振動監視盤
ＲＩＰ冷却水温度計装盤
格納容器補助盤
スクラムタイミングレコーダ盤
安全保護系盤 区分Ⅰ
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

安全保護系盤 区分Ⅱ

安全保護系盤 区分Ⅲ

安全保護系盤 区分Ⅳ

ＥＳＦ盤 区分Ⅰ○○

評価

当該盤で火災を想定した場合，安全保護系や RPS
D/W 圧力，HPCFS/P 水位，R/B 差圧計装隔離弁等の操作不能，誤動作のおそれがあるが，区分Ⅰ，Ⅲの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。

当該盤で火災を想定した場合，安全保護系の論理
回路区分Ⅰが喪失するおそれがあるが，他区分Ⅱ，
Ⅲ，Ⅳの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。
当該盤で火災を想定した場合，安全保護系の論理
回路区分Ⅱが喪失するおそれがあるが，他区分Ⅰ，
Ⅲ，Ⅳの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。
当該盤で火災を想定した場合，安全保護系の論理
回路区分Ⅲが喪失するおそれがあるが，他区分Ⅰ，
Ⅱ，Ⅳの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。
当該盤で火災を想定した場合，安全保護系の論理
回路区分Ⅳが喪失するおそれがあるが，他区分Ⅰ，
Ⅱ，Ⅲの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。
当該盤で火災を想定した場合，区分Ⅰの ECCS 等が機能喪失するおそれがあるが，同機能を有する区
分Ⅱ，Ⅲの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。

安全機能 （〇：機能有）
位置

盤番号

46

H11-P662-2

47-8 条-別添 1-資料 7-添付 5-20-

48

49

50

51

52
53
54
55
56
57
58

H11-P662-3

H11-P663-1

H11-P663-2

H11-P663-3

H11-P663-4

H11-P670
H11-P673
H11-P674
H11-P675-1
H11-P675-2
H11-P678-1
H11-P679

盤名称

原子炉の
緊急停止
機能

原子炉冷
却材圧力
バウンダ
リ機能

炉心冷
却
機能

原子炉停
止後の除
熱機能

安全上特
に重要な
関連機能

ＥＳＦ盤 区分Ⅱ
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ＥＳＦ盤 区分Ⅲ

安全保護系補助盤

安全保護系補助盤

安全保護系補助盤

安全保護系補助盤

区分Ⅰ

区分Ⅱ

区分Ⅲ

区分Ⅳ

復水ろ過脱塩装置制御盤
タービン系補助盤
タービン系記録計盤
発電機保護継電器盤
所変保護継電器盤
常用換気空調系盤
タービン発電機記録監視計器盤

評価

当該盤で火災を想定した場合，区分Ⅱの ECCS 等が機能喪失するおそれがあるが，同機能を有する区
分Ⅰ，Ⅲの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。
当該盤で火災を想定した場合，区分Ⅲの ECCS 等が機能喪失するおそれがあるが，同機能を有する区
分Ⅰ，Ⅱの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。
当該盤で火災を想定した場合，安全保護系の論理
回路区分Ⅰが喪失するおそれがあるが，他区分Ⅱ，
Ⅲ，Ⅳの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。
当該盤で火災を想定した場合，安全保護系の論理
回路区分Ⅱが喪失するおそれがあるが，他区分Ⅰ，
Ⅲ，Ⅳの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。
当該盤で火災を想定した場合，安全保護系の論理
回路区分Ⅲが喪失するおそれがあるが，他区分Ⅰ，
Ⅱ，Ⅳの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。
当該盤で火災を想定した場合，安全保護系の論理
回路区分Ⅳが喪失するおそれがあるが，他区分Ⅰ，
Ⅱ，Ⅲの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。

安全機能 （〇：機能有）-8 条-別添 1-資料 7-添付 5-21-

位置

盤番号

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

H11-P680
H11-P687
H11-P699-1
H11-P699-2
H11-P700
H11-P701
H11-P702
H11-P703
H11-P704
H11-P705
H11-P708-1

湿分分離器加熱器制御盤
タービン系計装制御盤
原子炉系ＲＷ取合盤
タービン系ＲＷ取合盤
中央運転監視盤 １
中央運転監視盤 ２
中央運転監視盤 ３
運転監視補助盤 １（警報表示盤）
運転監視補助盤 ２（系統表示盤）
運転監視補助盤 ３（大型スクリーン）
当直長机

70
71
72
73
74
75
76
77
78

H11-P708-2
H11-P708-3
H11-P710
H11-P722
H11-P736
H11-P737
H11-P750-1
H11-P750-2
H12-P801

当直副長机
オペレータ机
自動出力調整系制御盤
計算機トランスデューサ盤
ＰＳＶＲ盤
発電機逆相過電流保護継電器盤
定検時燃料移動監視操作卓１定検時燃料移動監視プリンタ机
中央制御室端子盤 ＤＩＶ－Ⅰ

79

80

H11-P802

H12-P803

盤名称

中央制御室端子盤

中央制御室端子盤

原子炉の
緊急停止
機能

原子炉冷
却材圧力
バウンダ
リ機能

炉心冷
却
機能

原子炉停
止後の除
熱機能

安全上特
に重要な
関連機能

評価

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

当該盤で火災を想定した場合，運転員の目の前であること，大型表示盤については盤内に感知設備を設置することから早期の感知・消火が可能であり，複数区分が同時に機能喪失することはない。よって原子炉の安全停止は達成可能である。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ＤＩＶ－Ⅱ

ＤＩＶ－Ⅲ

当該盤で火災を想定した場合，区分Ⅰの ECCS 等の重要設備が機能喪失するおそれがあるが，同機能を有する区分Ⅱ，Ⅲの盤とは独立し分離していることから，多重化された安全機能が同時に喪失す
ることはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。
当該盤で火災を想定した場合，区分Ⅱの ECCS 等の重要設備が機能喪失するおそれがあるが，同機能を有する区分Ⅰ，Ⅲの盤とは独立し分離していることから，多重化された安全機能が同時に喪失す
ることはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。
当該盤で火災を想定した場合，区分Ⅲの ECCS 等の重要設備が機能喪失するおそれがあるが，同機能を有する区分Ⅰ，Ⅱの盤とは独立し分離していることから，多重化された安全機能が同時に喪失す
ることはない。よって，原子炉の安全停止は達成可

安全機能 （〇：機能有）
位置

盤番号

81
82

H11-P804
H11-P830-1

盤名称

原子炉の
緊急停止
機能

原子炉冷
却材圧力
バウンダ
リ機能

炉心冷
却
機能

原子炉停
止後の除
熱機能

安全上特
に重要な
関連機能

評価

能である。
中央制御室端子盤
ＲＰＳ ＬＤ盤（ＲＰＳ-Ｇ１）○

83

H11-P830-2

ＲＰＳ ＬＤ盤（ＲＰＳ-Ｇ２）○

84

H11-P830-3

ＲＰＳ ＬＤ盤（ＲＰＳ-Ｇ３）-8 条-別添 1-資料 7-添付 5-22-○

85

H11-P830-4

ＲＰＳ ＬＤ盤（ＲＰＳ-Ｇ４）
○

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

H11-P831-1
H11-P831-2
H11-P831-3
H11-P831-4
H11-P900
H11-P902
H11-P905
H11-P918
H11-P920-1
H11-P920-2
H11-P940

ＭＳＩＶ ＬＤ盤（外側Ａ・Ｂ）
ＭＳＩＶ ＬＤ盤（外側Ｃ・Ｄ）
ＭＳＩＶ ＬＤ盤（内側Ａ・Ｂ）
ＭＳＩＶ ＬＤ盤（内側Ｃ・Ｄ）
ＩＴＶモニタ盤
保修用通信設備盤
ＳＦＰ・津波監視カメラ制御架
防災複合盤
ＯＦケーブル表示線保護盤
ＯＦケーブル表示線保護用補助盤
格納容器内監視装置操作盤

当該盤で火災を想定した場合，原子炉停止系の論
理回路区分Ⅰが喪失するおそれがあるが，他区分
Ⅱ，Ⅲ，Ⅳの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。
当該盤で火災を想定した場合，原子炉停止系の論
理回路区分Ⅱが喪失するおそれがあるが，他区分
Ⅰ，Ⅲ，Ⅳの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。
当該盤で火災を想定した場合，原子炉停止系の論
理回路区分Ⅲが喪失するおそれがあるが，他区分
Ⅰ，Ⅱ，Ⅳの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。
当該盤で火災を想定した場合，原子炉停止系の論
理回路区分Ⅳが喪失するおそれがあるが，他区分
Ⅰ，Ⅱ，Ⅲの盤とは独立し分離されていることから，多重化された安全機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の安全停止は達成可能である。

安全機能 （〇：機能有）-8 条-別添 1-資料 7-添付 5-23-

位置

盤番号

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

H11-P941
H11-P960
H11-P961
H11-P971
H12-P612
H12-P666
H12-P676
H12-P677-1
H12-P677-2
H12-P678-2
H12-P683
H12-P685
H12-P686-1
H12-P686-2
H12-P692
H12-P723
H12-P805
H12-P810
H12-P811
H12-P812
H12-P813

盤名称

格納容器内監視装置計算機
原子炉系ソフトロジック アイソレーション装置
タービン系ソフトロジック アイソレーション装置
タービン系ソフトロジック モニタ装置
RFP-T 制御盤
タービン系トリップチャンネル盤
タービン系制御盤
タービン系伝送盤１
タービン系伝送盤２
常用換気空調系盤
タービン系警報補助盤
主タービン EHC 盤
タービン監視計器盤（主タービン）
タービン監視計器盤（RFP-T）
タービン発電機軸振動連続監視盤
自動同期盤
中央制御室端子盤
中央制御室端子盤
中央制御室端子盤
中央制御室端子盤
中央制御室端子盤

原子炉の
緊急停止
機能

原子炉冷
却材圧力
バウンダ
リ機能

炉心冷
却
機能

原子炉停
止後の除
熱機能

安全上特
に重要な
関連機能

評価

資料８

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における原子炉格納容器内の火災防護について

＜目
1. はじめに2. 原子炉格納容器内の状態について
3. 原子炉格納容器内の火災防護対策
3.1. 火災区域の設定
3.2. 火災の発生防止対策
3.3. 火災の感知及び消火
3.4. 火災の影響軽減対策

次＞

資料８

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における原子炉格納容器内の火災防護について

資料８

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における原子炉格納容器内の火災防護について
1．はじめに
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の原子炉格納容器内は，プラント運転中については，窒素ガスが封入され雰囲気が不活性化されていることから，火災の発生は想定されない。
一方で，窒素ガスが封入されていない期間のほとんどは原子炉が低温停止に到達している期間であるが，わずかではあるものの原子炉が低温停止に到達していない期間もあることを踏まえ，以下のとおり火災防護対策を講じる。

2．原子炉格納容器内の状態について
原子炉格納容器内の窒素ガス置換（窒素ガス封入・排出）は，プラント起動時
及びプラント停止時において以下のとおり実施される。
【プラント起動時】
・ 制御棒引き抜き（原子炉の高温・低温停止状態の外へ移行）
・ 出力上昇・起動試験・出力低下・制御棒全挿入(原子炉の高温停止状態へ移行)
・ 原子炉格納容器内点検・ 窒素ガス封入
・ 制御棒引き抜き・出力上昇（原子炉の高温・低温停止状態の外へ移行）【プラント停止時】
・ 制御棒挿入・出力低下
・ 高温停止状態へ移行
・ 低温停止状態へ移行
・ 窒素ガス排出
なお，起動時のプラント状態について，火災防護の観点から以下のように分類する（第 8-1 図）。
①原子炉の低温停止（制御棒引き抜きまで）②起動中（窒素ガス封入前） （制御棒引き抜きから窒素ガス封入前まで）③起動及び運転（窒素ガス封入期間） （窒素ガス封入以降）- ８条-別添 1-資料 8-1 -①原子炉の
低温停止③起動及び運転（窒素ガス封入期間）②起動中（窒素ガス封入前）

定格圧力運転制御棒引き抜き原子炉格納容器内点検
約 18 時間後に点検完了予定第 8-1 図※低温停止

窒素ガス封入開始から約 6 時間で置換～昇圧完了

火災発生リスクの低減を考慮した原子炉の運転サイクル

火災の発生リスクを低減するためには，原子炉の起動時において窒素ガス置換されない期間をできるだけ少なくすることが有効である。このため，プラン
ト起動時は原子炉格納容器内点検が終了した後，速やかに原子炉格納容器内の窒素ガス封入作業（窒素ガス置換～加圧）を行い，原子炉の停止時においては，
低温停止到達後に窒素ガス排出を行う。
3．原子炉格納容器内の火災防護対策
3.1．火災区域の設定
原子炉格納容器は，3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁により他の火災区域と分離する。
原子炉格納容器内の火災防護対象設備を別紙１に示す。
火災防護に係る審査基準では，火災防護の目的として「原子炉の高温停止及び低温停止」の達成，維持を挙げていることを踏まえ， 2.に示す「①原子炉の低温停止」，「②起動中（窒素ガス封入前）」，「③起動及び運転（窒素ガス封入期間）」のそれぞれの状態に応じて，以下のとおり原子炉格納容器の特性を考慮した火災防護対策（火災の発生防止，火災の感知・消火，火災の影響軽減）を講じる。
ただし，③起動及び運転（窒素ガス封入期間）については窒素ガスが封入され雰囲気が不活性化されていることから，火災の発生は想定されず，個別の火災防護対策は不要である。
3.2．火災の発生防止対策(1)原子炉格納容器の状態に応じた対策
原子炉格納容器内の火災発生防止対策について原子炉格納容器の状態に応じて実施する項目は以下のとおり。
〇原子炉の低温停止時及び起動中（窒素ガス封入前）に実施する発生防止対策- ８条-別添 1-資料 8-2 -・発火性又は引火性物質に実施する火災の発生防止
・可燃性の蒸気・微粉への対策
・火花を発生する設備や高温の設備等の使用・発火源の対策・放射線分解等により発生する水素ガスの蓄積防止対策
・過電流による過熱防止対策
・不燃性材料又は難燃性材料の使用
・地震等の自然現象による火災発生の防止(2) 発火性又は引火性物質に対する火災の発生防止①漏えいの防止，拡大防止
原子炉格納容器内にあるポンプ等の油内包機器の油保有量と堰の容量を第8-1，8-2 表に示す。また，潤滑油を内包する機器の設置状況を第 8-2 図に示す。これらの機器は，溶接構造又はシール構造の採用により潤滑油の漏えい防止対策を講じるとともに，万一の漏えいを考慮し，漏えいした潤滑油が拡大しないよう堰等を設け拡大防止対策を行う設計とする。
また，主蒸気内側隔離弁及び原子炉圧力容器下部作業用機器（再循環ポン
プ（RIP）取扱装置及び制御棒駆動機構（CRD）取扱装置）の潤滑油は，漏えいしても可燃性ガスが発生しないよう，機器の最高使用温度及び原子炉格納容器内の設計温度（65℃）よりも引火点が十分高い潤滑油を使用する設計とする。ただし，原子炉圧力容器下部作業用機器の一部の機構では摩擦駆動力確保のため，引火点が低い潤滑油（112℃）を使用するが，これについては格
納容器内の温度が上昇する起動操作前に格納容器外に持ち出す設計とする。
なお，原子炉格納容器内には，上記の潤滑油以外の発火性又は引火性物質（水素ガス含む）はない。
第 8-1 表原子炉格納容器内の油内包機器と堰容量（6 号炉）

機器名

潤滑油の
種類

主蒸気
内側隔離弁
CRD 取扱装置
RIP 取扱装置

ｼﾘｺｰﾝｵｲﾙ(462HA500)
潤滑油
油圧作動油

漏えい防止，
拡大防止
対策

潤滑油
引火点
(℃)

原子炉
格納容器
内の設計
温度(℃)

最高
使用温度
(℃)

内包量
(L)

堰容量
(L)

堰

204

65

171

14/台

690.9

ｻﾝﾌﾟﾀﾝｸ
ｻﾝﾌﾟﾀﾝｸ

276
242

65
65

171
171

10.0
20.9

2500

- ８条-別添 1-資料 8-3 -第 8-2 表

原子炉格納容器内の油内包機器と堰容量（7 号炉）

機器名

潤滑油の種類

主蒸気
内側隔離弁
CRD 取扱装置

ｼﾘｺｰﾝｵｲﾙ(462HA500)
潤滑油
油圧作動油
ﾄﾗｸｼｮﾝｵｲﾙ

RIP 取扱装置

第 8-2 図漏えい防止，
拡大防止
対策

潤滑油
引火点
(℃)

原子炉
格納容器
内の設計
温度(℃)

最高
使用温度
(℃)

内包量
(L)

堰容量
(L)

堰

204

65

171

7/台

247.1

ｻﾝﾌﾟﾀﾝｸ
ｻﾝﾌﾟﾀﾝｸ
ｻﾝﾌﾟﾀﾝｸ

248
248
112

65
65
65

171
171
171

27.3
18.6
1.0

2500

原子炉格納容器内の潤滑油使用機器の配置- ８条-別添 1-資料 8-4 -

② 配置上の考慮
原子炉格納容器内の油内包機器である主蒸気内側隔離弁，原子炉圧力容器
下部作業用機器は，付近に可燃物を置かないよう配置上の考慮を行う設計とする。
③ 換気
原子炉格納容器内は，原子炉の低温停止期間中には機械換気が可能な設計とする。起動中は，原子炉格納容器内の換気を行わないが，起動中における火災発生のおそれがないよう原子炉格納容器内の発火性又は引火性物質である潤滑油は，起動中の格納容器内温度より引火点が十分高いものを使用する設計とする。（第 8-1，8-2 表）④ 防爆
原子炉格納容器内に設置する発火性及び引火性物質である潤滑油を内包す
る設備は，「①漏えいの防止，拡大防止」で示したように，溶接構造，シール構造の採用により潤滑油の漏えいを防止する設計とするとともに，万一，漏えいした場合を考慮し堰を設置することで，漏えいした潤滑油が拡大することを防止する設計とする。
なお，潤滑油が設備の外部へ漏えいしても，引火点は油内包機器を設置す
る室内温度よりも十分高く，機器運転時の温度よりも高いため，可燃性の蒸気となることはない。
⑤ 貯蔵
原子炉格納容器内には，発火性又は引火性物質を貯蔵する容器を設置しない設計とする。
(3) 可燃性の蒸気・微粉への対策
原子炉格納容器内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油を内包する
設備は，(2)に示すとおり，可燃性の蒸気を発生するおそれはない。
また，火災区域には，「工場電気設備防爆指針」に記載される「可燃性粉じん（石炭のように空気中の酸素と発熱反応を起こし爆発する粉じん）」や「爆発性粉じん（金属粉じんのように空気中の酸素が少ない雰囲気又は二酸化炭素中でも着火し，浮遊状態では激しい爆発を生じる粉じん）」のような「可燃性の微粉を発生する設備」を設置しない設計とする。
以上より，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある設備，及
び着火源となるような静電気が溜まるおそれのある設備を火災区域に設置しないことから，火災防護に係る審査基準の要求事項は適用されないものと考える。

- ８条-別添 1-資料 8-5 -(4) 発火源への対策
原子炉格納容器内の機器等は，金属製の筐体内に収納する等の対策を行い，設備外部に出た火花が発火源となる設備を設置しない設計とする。
また，原子炉格納容器内には高温となる設備があるが，通常運転時の温度が60℃を超える系統については保温材で覆うことにより，可燃性物質との接触防止や潤滑油等可燃物の過熱防止を行う設計とする。（第 8-3 表）
第 8-3 表高温となる設備と接触防止・過熱防止対策
最高使用
温度

過熱防止
対策

主蒸気系配管

302℃

保温材設置

ほう酸水注入系配管

302℃

保温材設置

残留熱除去系配管

302℃

保温材設置

高圧炉心注入系配管

302℃

保温材設置

原子炉隔離時冷却系配管

302℃

保温材設置

原子炉冷却材浄化系配管

302℃

保温材設置

原子炉給水系配管

302℃

保温材設置

高温となる設備

以上より，原子炉格納容器内には設備外部に火花を発生する設備を設置しな
いこと，高温となる設備に対しては発火源とならないよう対策を行うことから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。
(5) 水素ガス対策
原子炉格納容器内には水素ガスを内包する設備を設置しない設計とすることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。
(6) 放射線分解等により発生する水素ガスの蓄積防止対策
放射線分解により水素ガスが発生する火災区域における，水素ガスの蓄積防止対策としては，社団法人火力原子力発電技術協会「BWR 配管における混合ガス（水素・酸素）蓄積防止に関するガイドライン（平成 17 年 10 月）」等に基
づき，第 8-4 表の箇所に対して対策を実施している。対象箇所についてはガイドラインに基づき，第 8-3 図のフローに従って選定したものである。なお，第8-3 図の STEP3 において原子炉格納容器内では配管の構造から 6 号炉原子炉隔離時冷却系内側隔離弁暖気配管にて水素ガスの蓄積のおそれがあることが確認されている。ただし，当該部については以下のとおり原子炉の安全性に影響を与えないことから対象外としている。

- ８条-別添 1-資料 8-6 -①20A の配管であり，立ち上がり部の長さが約 1m 程度と極小規模な範囲であること。
②起動中は暖気配管に流路が形成され蓄積が考えにくいこと，またプラント
運転中は月一回の定例試験にて流路が形成され，気体廃棄物処理系に排出，処理されることから実運用を踏まえると爆発に至る水素ガスの滞留は考えにくいこと。
③ガイドラインに従い爆轟時の強度評価を実施しており，配管のバウンダリ
機能に影響しないことを確認していること。
なお，ガイドラインの制定前には経済産業省指示文書｢中部電力㈱浜岡原子力発電所第１号機の余熱除去系配管破断に関する再発防止対策について（平成14 年 5 月）｣を受け，水素ガスの滞留のおそれがある箇所を選定し蓄積防止対策を実施している。（第 8-4 表）これらの対策箇所についてガイドライン制定
以降は第 8-3 図の STEP１にて滞留のおそれがない箇所として分類され，追加で対策が必要な箇所についてはガイドラインに基づき，抽出・対策がなされている。
以上より，放射線分解等により発生した水素ガスの蓄積，燃焼により原子炉の安全性を損なうおそれがある場合は，蓄積防止対策を実施していることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。
第 8-4 表放射線分解による水素ガス蓄積防止対策の実施状況

対策箇所
原子炉圧力容器
ヘッドスプレイ
配管

対策内容• 原子炉圧力容器
ヘッドスプレイ
配管にベント
配管を追設

主蒸気暖気ライン（K6 のみ）・主蒸気暖気ラ
インの枝管の隔離弁位置を変更

蒸化器入口配管• 温度評価• ベント配管の設置対策実施根拠実施状況(社) 火力原子力発電技術協会｢BWR 配管における混合ガス（水素･酸素）蓄積防止に関するガイドライン｣（平成 17 年 10 月）

実施済

経済産業省指示文書｢中部電力㈱浜岡原子力発電所第１号機の余熱除去系配管 破断に関する再発防止対策について｣（平成 14 年 5 月）

実施済

- ８条-別添 1-資料 8-7 -第 8-3 図

水素ガス対策の対象選定フロー(7) 過電流による過熱防止対策
原子炉施設内の電気系統は，送電線への落雷等外部からの影響や，地絡，短絡等に起因する過電流による過熱や焼損を防止するために，保護継電器，遮断器により故障回路を早期に遮断する設計とする。
以上より，原子炉格納容器内の電気系統は過電流による過熱防止対策を実施していることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。
(8) 不燃性材料又は難燃性材料の使用
原子炉格納容器内の安全機能を有する構築物，系統及び機器は，以下に示すとおり，不燃性材料及び難燃性材料を使用する設計とする。

- ８条-別添 1-資料 8-8 -ただし，不燃性材料及び難燃性材料を使用できない場合は，不燃性材料及び難燃性材料と同等以上の性能を有するものを使用する。また，不燃性材料
及び難燃性材料を使用できない場合であって，機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合は，当該材料の火災に起因して，安全機能を有する構築物，系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置を講じる設計とする。
ａ．主要な構造材に対する不燃性材料の使用
原子炉格納容器内にある，機器，配管，ダクト，トレイ，電線管，盤の筐体及びこれらの支持構造物の主要な構造材の主要な構造材は，火災の発生防止及び当該設備の強度確保等を考慮し，金属材料等の不燃性材料を使用する設計とする。
ただし，配管等のパッキン類は，シール機能を確保する上で，不燃性材料の使用が困難であり，配管フランジ部等の狭隘部に設置するため，当該パッキン類が発火しても，延焼することがなく，他の安全機能を有する構築物，
系統及び機器に火災を生じさせることはないことから，不燃性材料の適用外とする。
ポンプ及び弁等の駆動部の潤滑油（グリス）は，金属材料であるケーシン
グ内部に保有されており，発火した場合でも他の安全機能を有する機器等に延焼しない。
b. 変圧器及び遮断器に対する絶縁油等の内包
原子炉格納容器内に設置する配線用遮断器は，可燃性物質である絶縁油を内包していないものを使用する設計とする。
c．難燃ケーブルの使用原子炉格納容器内のケーブルは，実証試験により自己消火性及び延焼性を確認した難燃ケーブルを使用する設計とするともに，ケーブル火災が発生しても他の機器へ延焼することを防止するため，第 8-4 図に示すとおり，金属製の電線管，可とう電線管及び金属製の密閉ダクトに敷設する設計とする。
核計装ケーブルは，微弱電流・微弱パルスを扱うため，耐ノイズ性の高い絶縁抵抗を有する同軸ケーブルを使用している。このケーブルは，自己消火性を確認する UL 垂直燃焼試験は満足するが，延焼性を確認する IEEE383 垂直
トレイ燃焼試験の要求事項を満足することが困難であることから，不燃性である電線管に敷設する設計とする。ただし，原子炉圧力容器下部における核計装ケーブルは，第 8-5 図に示すとおり，周囲環境が極めて狭隘であり電線管に敷設すると曲げ半径を確保できないこと，機器点検時にケーブルを解線- ８条-別添 1-資料 8-9 -して機器を取り外す必要があることから，一部ケーブルを露出する設計とする。
核計装ケーブルに通常流れている電流は数 mA の微弱電流であり，万一過電流が流れた場合は上流の電源装置の保護機能（電流制限機能）により,電流値は設定値上限（数 10mA 程度）に抑えられることから,過電流過熱によるケー
ブル火災発生の可能性は低い。
しかしながら，万一，核計装ケーブルから火災が発生した場合を考慮しても火災が延焼しないように，核計装ケーブルの露出部分の長さは，ケーブルの曲げ半径の確保及び機器点検時の解線作業に影響のない範囲で 1,200mm 程度と極力短くしている。また，第 8-6 図に示すとおり，核計装ケーブルの周囲に敷設する電動駆動制御棒駆動機構（FM-CRD）の動力，制御ケーブルは自己消火性及び耐延焼性が実証されたケーブルを採用する。原子炉圧力容器下部の核計装ケーブルは，電動駆動制御棒駆動機構（FM-CRD）の動力，制御ケ
ーブルで囲うように敷設していることから，核計装ケーブルの火災が拡大す
るおそれは小さい。
一方，電動駆動制御棒駆動機構（FM-CRD）の動力ケーブルは，低温停止中においては，燃料交換等で一時的に制御棒を操作する場合以外は電源を切る運用とし，これらが火源となり核計装ケーブルが延焼することを防止する。
原子炉起動中においては，電動駆動制御棒駆動機構（FM-CRD）の動力ケーブ
ルが通電された状態となるが，制御棒引抜から原子炉格納容器への窒素ガス封入までの期間は 18 時間と短時間であり，万一，この期間に火災が発生した
場合においても，原子炉格納容器内に設置した火災感知器（アナログ式の煙感知器及び熱感知器）による早期の火災感知を行うことに加え，核計装ケー
ブルが火災によって断線又は短絡を生じた場合には中央制御室に異常を知らせる警報（SRNM 下限，LPRM 下限，LPRM 高，APRM 高・高高等）が発報されることから，速やかに原子炉の停止操作を実施し，消火活動を行うことが可能である。
原子炉格納容器下部に設置する油内包機器としては，再循環ポンプ（RIP）
及び制御棒駆動機構（CRD）の点検時に使用する取扱装置がある。これらの機器は，原子炉低温停止中においては通常電源を切る運用とし，機器の使用時には監視員を配置して万一，火災が発生しても速やかに消火を行う。また，
原子炉起動中においては，常時電源を切る運用とするため火災発生のおそれはない。
さらに第 8-5 表に示すように，原子炉格納容器下部に設置するその他の機器としては，常用系及び非常系のケーブル，作業用分電盤，中継端子箱，サンプポンプ等があるが，これらは金属製の筐体に収納することで，原子炉の状態にかかわらず火災の発生を防止する。

- ８条-別添 1-資料 8-10 -第 8-5 表

原子炉圧力容器下部に設置する機器等の火災発生防止対策

種別

具体的設備

火災発生防止の対策方法

ケーブル

常用系及び非常系ケ ・電線管又は金属製の密閉ダクトに
ーブル
敷設する。
（核計装ケーブル及び FM-CRD ケ
ーブルについては格納容器下部において一部露出)

分電盤

作業用分電盤

油内包機器

原子炉圧力容器下部 ・機器の使用時以外は電源を切る。
作業用機器（RIP・CRD ・機器使用時には現場に監視員を配
取扱装置）
置する。

その他

中継端子箱，
サンプポンプ等

・金属製の筐体に収納する。

・金属製の筐体に収納する。

- ８条-別添 1-資料 8-11 -可とう電線管

金属製の密閉ダクト

格納容器貫通部

機器へのケーブル取合い状況（格納容器貫通部とケーブルトレイ・電線管との取合い）

可とう電線管金属製の密閉ダクト（蓋付きケーブルトレイ）

機器へのケーブル取合い状況（主蒸気内側隔離弁との取合い）

金属製電線管可とう電線管可とう電線管機器へのケーブル取合い状況（D/W 冷却機との取合い）

第 8-4 図機器へのケーブル取合い状況（電動弁との取合い）

原子炉格納容器内のケーブルトレイ及び電線管の敷設状況- ８条-別添 1-資料 8-12 -第 8-5 図

原子炉圧力容器下部における核計装ケーブルの一部の露出状況- ８条-別添 1-資料 8-13 -第 8-6 図

原子炉圧力容器下部におけるケーブルの敷設状況- ８条-別添 1-資料 8-14 -ｄ．換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性材料の使用
原子炉格納容器内のドライウェル冷却機に定期検査中に取り付ける仮設フィルタについては，「JACA No.11A（空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法指針）」を満足する難燃性のものを使用する設計とする。
ｅ．保温材に対する不燃性材料の使用
原子炉格納容器内の保温材は，金属等の「平成 12 年建設省告示第 1400 号（不燃材料を定める件）」に定められたもの，又は建築基準法に基づき不燃性材料として認められたものを使用する設計とする。ただし，不燃性材料又は代替材料の使用が技術上困難な場合は，当該材料の火災に起因して，安全機能を有する構築物，系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置を講じる設計とする。
ｆ．原子炉格納容器に対する不燃性材料の使用
原子炉格納容器内の床，壁には，耐放射線性，除染性，防塵性及び耐腐食性の確保を目的としてコーティング剤を塗布する設計とする。コーティング
剤は，不燃性材料ではないが，旧建設省告示第 1231 号第 2 試験，ASTM 規格
E84，建築基準法施行令第一条の六又は消防法施行令第四条の三に基づく難燃性が確認された塗料であることに加え，不燃性材料である金属表面に塗布することから，当該コーティング剤が発火した場合においても，他の構築物，
系統及び機器において火災を生じさせるおそれはないため，不燃性材料の適用外とする。
(9)落雷・地震等の自然現象による火災発生の防止
柏崎刈羽原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然現象としては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき事象を収集した。これらの事象のうち，発電所及びその周辺での発生可能性，安全施設への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間的余裕の観点から，発電用原子炉施設に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，風（台風），竜巻，低温（凍結），降
水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響及び生物学的事象を抽出した。
これらの自然現象のうち，地震以外の事象については，原子炉施設内の対策に包絡される。このため原子炉格納容器内については，地震による火災防護対策を以下のとおり講じる設計とする。
安全機能を有する機器等は，耐震クラスに応じて十分な支持性能をもつ地盤に設置するとともに，自らが破壊又は倒壊することによる火災の発生を防止す
る設計とする。
なお，耐震については「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及- ８条-別添 1-資料 8-15 -び設備の基準に関する規則の解釈」に従い設計する。
また，油内包機器である原子炉圧力容器下部作業用機器については耐震 C ク
ラスであることから，使用時以外は電源を遮断し，使用時は現場に監視員を配置する運用とすることで火災の発生防止を図る。
3.3．火災の感知及び消火
火災の感知・消火については，原子炉格納容器の状態に応じて以下のとおり実施する。
(1)

火災感知設備①火災感知器の環境条件等の考慮
a.起動中
起動時における原子炉格納容器内の火災感知器は，放射線及び温度，取付面高さ等の環境条件や予想される火災の性質を考慮して，アナロ
グ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。なお，火災感知器の設置箇所については，消防法施行規則第 23 条に基づく設置範囲にしたがって設置する設計とする。
b.低温停止中
低温停止中については，上記①a.と同様，アナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。
②固有の信号を発する異なる種類の感知器の設置
a.起動中
起動中における原子炉格納容器内の火災感知器は，上記①a.のとおり環境条件や予想される火災の性質を考慮し，原子炉格納容器内には異なる 2 種類の感知器としてアナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。
原子炉格納容器内は，通常運転中，窒素ガス封入により不活性化しており，火災が発生する可能性がない。しかしながら，運転中の原子炉格納容器は，閉鎖した状態で長期間高温かつ高線量環境となることから，火災感知器が故障する可能性がある。このため，原子炉格納容器内の火災感知器は，起動時の窒素ガス封入後に中央制御室内の受信機にて作動信号を除外する運用とし，プラント停止後に速やかに取り替える設計とする。
b.低温停止中
低温停止中における原子炉格納容器内の火災感知器は，上記②a.と同様，アナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。

- ８条-別添 1-資料 8-16 -原子炉格納容器内に設置する火災感知器の仕様及び誤検知防止について第 8-6 表に示す。

第 8-6 表原子炉格納容器内に設置する火災感知器の特徴と誤検知防止方法

型式

煙感知器

特徴

誤作動防止方法

・感知器内に煙を取り込むことで感知

・アナログ式のものを選定して誤作動・炎が生じる前の発煙段階からの煙の防止を図る。なお，原子炉格納容器内

早期感知が可能の温度及び放射線の影響による故障

・防爆型の検定品ありの可能性 ※2 があるため，起動時の窒【適応高さの例】

素ガス封入後に電源を切る運用と20m 以下し，プラント停止後に速やかに取り【設置範囲の例】

替える 。

※１

75 ㎡又は 150 ㎡あたり１個
・感知器周辺の雰囲気温度を感知

・アナログ式のものを選定して誤作動（公称 60℃以上）

熱感知器防止を図る。なお，原子炉格納容器内・炎が生じ，温度上昇した場合に感知の温度及び放射線の影響による故障

・防爆型の検定品ありの可能性 ※2 があるため，起動時の窒【適応高さの例】

素ガス封入後に電源を切る運用と8m 以下

し，プラント停止後に速やかに取り【設置範囲の例】

※１

替える 。

15 ㎡～70 ㎡あたり１個※1：消防法施行規則第 23 条で定める設置範囲による。
※2：アナログ式火災感知器は電子部品を内蔵していることから，約 100Gy の積算照射線量にて故障する可能性がある（※）。柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の原子炉格納容
器内は，運転中の放射線量が 0.2Gy/h であることから，約 21 日経過した時点で火災感知器が故障する可能性がある。
（※）出典：「半導体部品を使用した火災感知器の耐放射線性能について」，TR10241，能美
防災（株），平成 11 年 2 月- ８条-別添 1-資料 8-17 -③火災感知設備の電源確保
原子炉格納容器内の火災感知設備は，外部電源喪失時においても火災の感知が可能となるよう，蓄電池を設け，電源を確保する設計とするとともに，非常用電源から受電する設計とする。
④ 火災受信機盤
火災感知設備の火災受信機盤は，中央制御室に設置し常時監視できる設計とする。また，受信機盤は，アナログ式の煙感知器及び熱感知器をそれぞれ１つずつ特定できる機能を有するよう設計する。
⑤火災感知設備に対する試験検査
火災感知設備は，原子炉格納容器内に設置する前に，消防法施行規則第三十一条の六に準じて，試験により機能に異常がないことを確認する。その後，
プラント停止後の取り外しまでの間，定期的に点検を行う設計とする。
(2) 消火設備
原子炉格納容器内において万一火災が発生した場合でも，原子炉格納容器の空間体積（約 7,300ｍ 3）に対してパージ用排風機の容量が 22,000ｍ 3 /ｈである
ことから，煙が充満しないため，消火活動が可能である。
よって，原子炉格納容器内の消火については，消火器を用いて行う設計とする。また，消火栓を用いても対応できる設計とする。
①消火器
原子炉格納容器内の火災に対して設置する消火器については，消防法施行規則第六，七条に基づき算出される必要量の消火剤を配備する設計とする。
消火剤の必要量の算出に当たっては，防火対象物である原子炉格納容器の用途区分について消防法施行令別表第一(十五)項（前各項に該当しない事業場）を適用する。原子炉格納容器の主要構造部が耐火構造であり，壁及び天井のコーティング剤が旧建設省告示第 1231 号第２試験，ASTM 規格
E84，建築基準法施行令第一条の六又は消防法施行令第四条の三に基づく難燃性が確認された塗料であることから，消火器の能力単位の算定基準 ※ は“ 消火能力≧（延面積又は床面積）／400 ㎡ ”を適用する。
また，原子炉格納容器内には電気設備があることから，上記消火能力を有する消火器に加え，消防法施行規則第六条第四項 ※ に従い，電気火災に適応する消火器を床面積 100 ㎡以下ごとに１個設置する。

- ８条-別添 1-資料 8-18 -※ 消防法施行規則抜粋（大型消火器以外の消火器具の設置）第六条
令第十条第一項 各号に掲げる防火対象物（第五条第八項第二号に掲げる車両を除く。以下この条から第八条までにおいて同じ。）又はその部分には、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具（大型消火器及び住宅用消火器を除く。以下大型消火器にあつてはこの条から第八条までに、住宅用消火器にあつてはこの条から第十条までにおいて同じ。）を、その能力単位の数値（消火器にあつては消火器の技術上の規格を定める省令 （昭和三十九年自治省令第二十七号）第三条 又は第四条 に定める方法により測定した能力単位の数値、（一部省略）以下同じ。）の合計数が、当該防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積を次の表に定める面積で除して得た数（第五条第八項第一号に掲げる舟にあつては、一）以上の数値となるように設けなければならない。
防火対象物の区分

面積

令別表第一（一）項イ、（二）項、（十六の二）項、（十六の三）項及び（十七）項に掲げる防火対象物

五十平方メートル

令別表第一（一）項ロ、（三）項から（六）項まで、（九）項及び（十二）項から（十四）項までに掲げる防火対象物

百平方メートル

令別表第一（七）項、（八）項、（十）項、（十一）項及び（十五）項に掲げる防火対象物

二百平方メートル

２

前項の規定の適用については、同項の表中の面積の数値は、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井（天井のない場合にあつては、屋根）の室内に面する部分（回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。）の仕上げを難燃材料（建築基準法施行令第一条第六号 に規定する難燃材料をいう。以下同じ。）でした防火対象物にあつては、当該数値の二倍の数値とする。

４

第一項の防火対象物又はその部分に変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備があるときは、
前三項の規定によるほか、令別表第二において電気設備の消火に適応するものとされる消火器を、当
該電気設備がある場所の床面積百平方メートル以下ごとに一個設けなければならない。

以上から，原子炉格納容器内の各フロアの火災対応として算出される消火能力と消火器の本数を第 8-7 表に示す。なお，消火器の本数については，
原子炉格納容器内に設計基準事故対処設備とその機能を代替する常設重大事故防止設備が設置されていることから，消火設備の独立性を確保するため必要本数に別途１本を追加し，単一故障により必要量を下回らない設計とする。

第 8-7 表

床面積
（m2）
原子炉格納
容器上部

575

原子炉格納
容器下部

175

6 号及び 7 号炉原子炉格納容器内各フロアに必要とされる消火剤容量

必要な消火器の能力単位
2（10 型粉末消火器 1 本相当）
1（10 型粉末消火器 1 本相当）

電気火災に適応する消火器※重大事故等対処設備の独立性確保のた
めの本数

合計

6本

1本

8本

2本

1本

4本

- ８条-別添 1-資料 8-19 -原子炉格納容器内消火器設置場所
・所員用エアロック
・機器搬入ハッチ
・所員用エアロック
・機器搬入ハッチ

消火器の消火能力については，消火器の技術上の規格を定める省令により，各火災源に対する消火試験にて定められる。一般的な 10 型粉末消火器（普通火災の消火能力単位：３，油火災の消火能力単位：７）について，
消火能力単位の測定試験時に用いられるガソリン火源（油火災の消火能力
単位が７の場合燃焼表面積 1.4m 2，体積 42L）の発熱速度は，FDTs※１ により算出すると 3,100kW となる。また，この発熱量に相当する潤滑油の漏えい
量は，NUREG/CR-6850 ※２ の考え方に則り燃焼する油量を内包油量の 10％と仮定して算出すると 1.8L となるが，原子炉格納容器上部ではこれを上回る漏えい火災が想定される潤滑油内包機器はない。一方，原子炉格納容器下部の原子炉圧力容器下部作業用機器については，想定される漏えい量が1.8L を超えるものがあるが，当該機器設置エリアに複数の消火器を設置することで消火能力を確保する設計とする。
盤については，NUREG/CR-6850 ※２ 表 G-1 に示された発熱速度（98%信頼上限値で最大 1,002kW）を包絡していることを確認した。ケーブルトレイについては，難燃ケーブルを使用していること，過電流防止装置により過電流が発生するおそれがないことから，自己発火のおそれが小さい。さらに，金属製の密閉ダクトに敷設する設計であり，他の機器・ケーブルからの延焼のおそれがない。
一方，10 型粉末消火器 1 本の消火能力単位の測定試験時に用いられるガ
ソリン火源の発熱速度は 3,100kW であること，NUREG/CR-7010 ※３ によるとケーブルトレイの発熱速度が 250kW/m2 であることから，万一ケーブルトレ
イで火災が発生した場合でも，10 型粉末消火器を複数本設置することによって十分な消火能力を有していると考える。
※１：”Fire Dynamics Tools (FDTs):Quantitative Fire Hazard Analysis Methods
for the U.S. Nuclear Regulatory Commission Fire Protection Inspection
Program”, NUREG-1805※２：EPRI/NRC-RES Fire PRA Methodology for Nuclear Power Facilities, Final
Report, (NUREG/CR-6850, EPRI 1011989)※３：Cable Heat Release, Ignition, and Spread in Tray Installations During
Fire (CHRISTIFIRE), Phase 1: Horizontal Trays, NUREG/CR-7010

a.起動中
原子炉の起動中は原子炉格納容器の内部が高温になり，消火器の使用温度範囲（0℃～+40℃）を超える可能性があることから，原子炉起動前に原子炉格納容器内の消火器を撤去するとともに，原子炉格納容器の窒素ガス置換作業が完了するまでの間は第 8-7 表に示す各フロア単位で必要な消火能力を満足する消火器を所員用エアロック室に設置する（原子- ８条-別添 1-資料 8-20 -

炉格納容器上部で 10 型粉末消火器 8 本，原子炉格納容器下部で 10 型粉末消火器 4 本）。なお，原子炉格納容器内から撤去した残りの消火器についても，原子炉格納容器の窒素ガス置換作業が完了するまでの間は所員用エアロック室の近傍の通路に設置することを火災防護計画の関連図書に定める。
また，起動中に原子炉格納容器内の火災感知器が作動した場合には，初期消火隊員，自衛消防隊員が現場までの間に設置されている消火器を持って向かうこと，所員用エアロック開放までの間に建屋内の消火器を集めることといった運用について，火災防護計画の関連文書に定める。
b.低温停止中
低温停止中の原子炉格納容器内の第 8-7 表に示す消火能力を満足する
消火器を原子炉格納容器内（原子炉格納容器上部の各フロアに粉末消火器 10 型を 8 本ずつ，原子炉格納容器下部の各フロアに粉末消火器 10 型
を 4 本ずつ）に設置する。設置位置については原子炉格納容器内の各フロアに対して火災防護対象機器並びに火災源から消防法施行規則に定めるところの 20m 以内の距離に配置する。
定期検査中において，原子炉格納容器内での点検において，火気作業，危険物取扱作業を実施する場合は，火災防護計画にて定める管理手順にしたがって消火器を配備する。（別紙２）
一方，原子炉格納容器全体漏えい率検査時は原子炉格納容器を窒素ガスで加圧するため消火器の破損の可能性があることから，検査前に原子炉格納容器内の消火器をを所員用エアロック室に移動，設置し，検査終了後に原子炉格納容器内に再度設置する。
②消火栓
起動中及び低温停止中の原子炉格納容器内の火災に対しては，原子炉格納容器入口近傍の消火栓の使用を考慮し，原子炉格納容器上部内の火災源である主蒸気内側隔離弁までの消火ホース敷設距離(消火栓から約60m)に加え，5.8m 下の主蒸気内側隔離弁の下部での火災に対し消火栓による消火活動を行うため，消火ホース(15m/本)を所員用エアロック室及び機器搬入ハッチ室に金属箱に 4 本収納した状態で配備する。
原子炉格納容器下部についても，火災源である露出ケーブルまでの消火ホース敷設距離(消火栓から約 60m)に加え，6.35m 下の原子炉格納容器最下層での火災に対し消火栓による消火活動を行うため，同様に消火ホース(15m/本)を所員用エアロック室及び機器搬入ハッチ室に金
属箱に 4 本収納した状態で配備する。これにより，消火栓収納箱内の消火ホース 2 本に金属箱の消火ホース 4 本を接続することで 90m までの範囲が消火- ８条-別添 1-資料 8-21 -活動が可能となる。（別紙２）
③消火活動
a.起動中
起動中に原子炉格納容器内の火災感知器が作動した場合には，原子炉の状態に合わせ以下のとおりとする。
(a)制御棒引き抜きから原子炉格納容器内点検開始前
制御棒引き抜きから原子炉格納容器内点検開始前の間（約 16 時間）
で，原子炉格納容器内の火災感知器が作動した場合には，原子炉起動操作を中止し停止操作を行い，未臨界を確認した後に所員用エアロックを開放し，現場確認及び消火活動を行う。
(b)原子炉格納容器内点検終了後から窒素ガス置換完了まで
原子炉格納容器内点検終了後から窒素ガス置換完了までの間で原子炉格納容器内の火災感知器が作動した場合には，火災による延焼防止の観点から酸素ガス濃度が 1％程度となるまで窒素ガス封入作業を継続する。なお，窒素ガス封入開始から酸素ガス濃度が 1％程度となるまでの時間はこれまでの実績から約 2 時間である（窒素ガス封入開始から昇圧完了までの時間は約 6 時間，原子炉格納容器昇圧完了後の酸素濃度は約 0.3％）。
その後，原子炉格納容器内の可燃物量から算出される等価時間を経過した後に，火災発生の原因調査のために所員用エアロックを開放し現場確認を行う。
これらの運用については，火災防護計画の関連図書に定める。
b.低温停止中
低温停止中において，原子炉格納容器内の火災感知器が作動した場合には，初期消火要員，自衛消防隊員が建屋内の消火器を持って現場に向かう
ことを火災防護計画の関連図書に定め，定期的に訓練を実施する。
(3) 地震等の自然現象への対策
柏崎刈羽原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然現象としては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有
無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき事象を収集した。これらの事象のうち，発電所及びその周辺での発生可能性，安全施設への影響度，事象進展
速度や事象進展に対する時間的余裕の観点から，発電用原子炉施設に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，風（台風），竜巻，低温（凍結），
降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響及び生物学的事象を抽出した。

- ８条-別添 1-資料 8-22 -これらの自然現象のうち，地震以外の事象については，原子炉施設内の対策に包絡される。このため原子炉格納容器内については，地震による火災防護対策を以下のとおり講じる設計とする。
安全機能を有する機器等を設置する火災区域及び火災区画の火災感知設備
及び消火設備は，設置された機器等の耐震クラスに応じて機能を維持できる設計とする。耐震 S クラスの機器を有する原子炉格納容器内の火災感知設備については，基準地震動に対して機能維持が可能な設計とする。また，原子炉格
納容器内及び所員用エアロック室，機器搬入ハッチ室に設置する消火器及び消火ホースを収納する金属箱については，地震発生時の転倒又は脱落を防止するため，固縛する設計とする。
原子炉格納容器内の油内包機器については油内包量が少ないこと，油内包機器である原子炉圧力容器下部作業用機器について使用時は監視員による作業管理をそれ以外は電源を遮断すること，ケーブル類は難燃ケーブルを使用しており，かつ金属製の密閉ダクト又は電線管に収納することから延焼のおそれがないこと，原子炉格納容器下部のケーブルについては難燃ケーブルを使用していること，一部延焼性が確認されていない核計装ケーブルは微弱電流しか流れないことから，原子炉格納容器内で火災が発生した場合は消火器を使用する設計とする。また，消火栓を用いても対応できる設計とする。

- ８条-別添 1-資料 8-23 -3.4．火災の影響軽減対策
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の原子炉格納容器内は，プラント運転中については，窒素ガスが封入され雰囲気が不活性化されていることから，火災の発生は想定されない。
一方で，窒素ガスが封入されていない期間のほとんどは原子炉が低温停止に到達している期間であるが，わずかではあるものの原子炉が低温停止に到達していない期間もあることを踏まえ，以下のとおり火災防護対策を講じる。
(1)持込み可燃物の運用管理
原子炉格納容器内での作業に伴う持込み可燃物について，持込み期間・可
燃物量・持込み場所等を管理する。原子炉格納容器内への持込み可燃物の仮置きは禁止とするが，やむを得ず仮置きする場合には，不燃シートで覆う又は金属箱の中に収納するとともに，その近傍に消火器を準備する。
(2)原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持することに関わる火災区域の分離
原子炉格納容器は，3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁により他の火災区域と分離する。
(3)火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの系統分離
火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの系統分離は，火災によっても多重化された安全機能が同時に喪失しないことを目的に行うことから，原子炉格納容器の状態に応じて以下のとおり対策を行う。原子炉格納容器内においては，第 8-7 図に示すように機器やケーブル等が密集しており，干渉物が多く，耐火ラッピング等の 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁の設置が困難である。このため，火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルについて
は，離隔距離の確保及び金属製の密閉ダクトの使用等により火災の影響軽減対策を行う設計とする。
電線管

電 線 管
ケーブルトレイ

グレーチング
ケーブルトレイファン

第 8-7 図原子炉格納容器内の機器等の設置状況- ８条-別添 1-資料 8-24 -a.起動中(a) 火災防護対象ケーブルの分離及び火災防護対象機器の分散配置
原子炉格納容器内の火災防護対象ケーブルについては，原子炉格納容器貫通部を区分ごとに離れた場所に設置し，区分Ⅰ・Ⅱのケーブルトレイについては 6m 以上の距離的分離を図る設計とする。また，原子炉格納容器内の火災防護対象ケーブルは全て電線管又は金属製の密閉ダクトに敷設する設計とする。電線管及び金属製の密閉ダクトは，第 8-8 表に示すとおり，実証試
験の結果から 20 分以上の耐火障壁としての性能を有することを確認している（※）。なお，電線管又は金属製の密閉ダクトに敷設された異なる区分のケーブル間にある機器は，電線管・金属製の密閉ダクトに敷設されたケーブル，
金属筐体に収納された電磁弁であり，火災発生防止対策が取られている。これに対して，原子炉格納容器内で火災が発生した際に消火活動を開始するまでの時間は，別紙２に示すとおり，20 分以内であることから，単一の火災によって複数区分の火災防護対象ケーブルが火災により同時に機能を喪失す
ることはない。
（※）出典：「ケーブル，制御盤および電源盤火災の実証試験」，TLR-088，（株）東芝，H25 年 6 月
原子炉圧力容器下部においては，火災防護対象機器である起動領域モニタ（SRNM）の核計装ケーブルを一部露出して敷設するが，火災の影響軽減の観点から，起動領域モニタ（SRNM）はチャンネルごとに位置的分散を図って設置する設計としている（第 8-8 図）。起動領域モニタ（SRNM）は合計 10 チャ
ンネルを有しているが，原子炉の未臨界監視機能は，最低 2 つのチャンネルが健全であれば達成可能である。各チャンネルの離隔間においては，介在物として起動領域モニタ（SRNM）及び出力領域モニタ（LPRM）の核計装ケーブ
ル及び電動駆動制御棒駆動機構（FM-CRD）の動力，制御ケーブルがある。核計装ケーブル及び電動駆動制御棒駆動機構（FM-CRD）の動力，制御ケーブルは自己消火性を有していることから，万一，過電流等により火源になったとしても火災が継続するおそれは小さい。
また，核計装ケーブルは耐延焼性を有していないが，耐延焼性が実証された電動駆動制御棒駆動機構（FM-CRD）の動力，制御ケーブルで囲むように敷設することから，1 チャンネルの起動領域モニタ（SRNM）のケーブルが火源となった場合においても，他のチャンネルのケーブルが同時に延焼する可能性は低く，未臨界監視機能を確保できるものと考えられる。
原子炉格納容器内の火災防護対象機器は，系統分離の観点から区分Ⅰと区分Ⅱ機器の離隔距離を 6m 以上確保する。区分Ⅰと区分Ⅱ機器の離隔間において可燃物が存在することのないように，離隔間にある介在物（ケーブル，- ８条-別添 1-資料 8-25 -電磁弁）については第 8-9 表に示すとおり，それぞれ延焼防止対策を行う設計とする。
原子炉格納容器内の火災防護対象機器及びその配置を別紙１に示す。

第 8-8 図起動領域モニタ（SRNM）ケーブルのチャンネルごとの分離- ８条-別添 1-資料 8-26 -第 8-8 表

電線管及び金属製密閉ダクトの耐火性能について（1／2）（a）電線管
項目

実証試験概要1．目的
電線管（可とう電線管を含む）が火災により影響を受けないことを確認する。
2．試験内容ケーブルを収納した電線管及び可とう電線管を外部からバーナーで着火し，電線管内のケーブルへの影響を確認した。
●加熱装置：ブンゼンバーナー●加熱時間：30 分間【判定基準】
・絶縁抵抗測定・絶縁被覆の形状（溶融等の有無）

電線管

3．試験結果
電線管において,塩化ビニル電線の被覆は，一部表面が溶着するが,難燃性電線には変化は見られなかった。
可とう電線管も塩化ビニル電線の被覆は，一部表面が溶着するが，難燃性電線には変化は見られなかった。
電線管及び可とう電線管の塩化ビニル電線，難燃性電線の絶縁抵抗は，試験前後に変化はなく，電線管及び可とう電線管が 30 分間の耐火性能を有することを確認した。

- ８条-別添 1-資料 8-27 -第 8-8 表

電線管及び金属製密閉ダクトの耐火性能について（2／2）(b)金属製の密閉ダクト
項目

実証試験概要1．目的隣接する蓋付ケーブルトレイの一方において火災が発生した際に，もう一方に火災の影響が生じないことを確認する。
2．試験内容下図に示す 2 つのケーブルトレイについて，一方のトレイ（火災源）のケーブルを強制燃焼させ，もう一方のトレイ（非火災源）のケーブルへの影響を確認する。
●加熱装置：リボンバーナー●加熱時間：20 分間

金属製の密閉ダクト【判定基準】
非火災源トレイのケーブルが損傷せず，絶縁抵抗が健全であること。

3．試験結果試験後の非火災源トレイのケーブルを確認したところ，外観上損傷がなく，絶縁抵抗値も健全であり，機能に影響がなかった。このことか
ら蓋付ケーブルトレイが 20 分間の耐火性能を有することを確認した。

- ８条-別添 1-資料 8-28 -第 8-9 表

火災防護対象機器の影響軽減としての機器等の延焼防止対策

種別

具体的設備

延焼防止の対策方法

ケーブル

常用系及び安全系の ・電線管又は金属製の密閉ダクトにケーブル（※）
敷設する。

分電盤

作業用分電盤及び照 ・金属製の筐体に収納する。
明用分電盤

油内包機器

主蒸気内側隔離弁

・潤滑油は機器の最高使用温度及び原子炉格納容器内の雰囲気温度よりも十分に引火点の高いものを使用する。作動油を内包する駆動部は溶接構造又はシール構造として漏えい防止を図るとともに，堰等を設置して拡大防止を図る。

原子炉圧力容器下部 ・機器の使用時以外は電源を切る。
作業用機器（RIP・CRD ・機器使用時には現場に監視員を配
取扱装置）
置する。
その他

電動弁，電磁弁（※）， ・金属製の筐体に収納する。
サンプポンプ等（※）区分Ⅰと区分Ⅱ機器の間に介在する機器等(b) 火災感知設備
火災感知設備については「3.3(1)火災感知設備」に示すとおり，アナログ式の異なる 2 種類の火災感知器（煙感知器及び熱感知器）を設置する設計とする。

(c) 消火設備
原子炉格納容器内の消火については，「3.3．(2)消火設備」に示すとおり，
消火器を使用する設計とする。また，消火栓を用いても対応できる設計とする。火災の早期消火を図るために，原子炉格納容器内の消火活動の手順を定めて，自衛消防隊（運転員，消防車隊）の訓練を実施する。

- ８条-別添 1-資料 8-29 -b. 低温停止中
a) 火災防護対象ケーブルの分離及び火災防護対象機器の分散配置
原子炉起動中と同様に，原子炉格納容器内の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルは，系統分離の観点から区分Ⅰと区分Ⅱ機器の離隔距離を 6m以上確保し，区分Ⅰと区分Ⅱ機器の離隔間において可燃物が存在することのないように，離隔間にある介在物（ケーブル，電磁弁）については金属製の筐体に収納することで延焼防止対策を行う。
原子炉起動中と同様に，原子炉格納容器内の火災防護対象ケーブルについては，原子炉格納容器貫通部を区分ごとに離れた場所に設置し，可能な限り
距離的分離を図る設計とする。また，単一火災によって複数区分が機能喪失することのないように，消火活動を開始するまでの時間（20 分間）の耐火性能を確認した電線管又は金属製の密閉ダクトに敷設する。
低温停止中は，原子炉の高温停止及び低温停止が達成・維持された状態であること，制御棒は金属等の不燃性材料で構成される機械品であること，電動駆動制御棒駆動機構（FM-CRD）については燃料交換等で一時的に制御棒を操作する場合以外は電源を切る運用として誤作動を防止することから，原子炉格納容器内の火災によっても原子炉の停止機能及び未臨界機能の喪失は想定されない。
また，原子炉圧力容器下部においては，火災防護対象機器である起動領域
モニタ（SRNM）の核計装ケーブルを一部露出して敷設するが，チャンネルごとに位置的分散を図っていること，耐延焼性が実証された電動駆動制御棒駆動機構（FM-CRD）の動力，制御ケーブルで囲むように敷設することから，1 チ
ャンネルの起動領域モニタ（SRNM）のケーブルが火源となった場合においても，他のチャンネルのケーブルが同時に延焼する可能性は低く，未臨界監視機能を確保できるものと考えられる。また，電動駆動制御棒駆動機構（FM-CRD）の動力・制御ケーブルについては，燃料交換等で一時的に制御棒を操作する
場合以外は電源を切ることから火災が発生して核計装ケーブルが延焼するおそれは小さい。
b) 火災感知設備
原子炉起動中と同様に，アナログ式の異なる 2 種類の火災感知器（煙感知器及び熱感知器）を設置する設計とする。

- ８条-別添 1-資料 8-30 -c) 消火設備
原子炉起動中と同様に，原子炉格納容器内の消火については，消火器を使用する設計とする。また，消火栓を用いても対応できる設計とする。火災の早期消火を図るために，原子炉格納容器内の消火活動の手順を定めて，自衛消防隊（運転員，消防車隊）の訓練を実施する。

- ８条-別添 1-資料 8-31 -(4) 火災の影響軽減対策への適合について
原子炉格納容器内においては，機器やケーブル等が密集しており，干渉物が多く，耐火ラッピング等の 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁の設置が困難である。このため，火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルについて
は，離隔距離の確保及び電線管，金属製の密閉ダクトの使用等により火災の影響軽減対策を行う設計としている。
原子炉格納容器内の火災防護対象機器は，系統分離の観点から区分Ⅰと区分Ⅱ機器等の離隔距離を 6m 以上確保し，区分Ⅰと区分Ⅱ機器等の離隔間において可燃物が存在することの無いように，離隔間にある介在物（ケーブル，電磁弁）については金属製の筐体に収納することで延焼防止対策を行う。
原子炉格納容器内の火災防護対象ケーブルは，単一火災によって複数区分が機能喪失することのないように，消火活動を開始するまでの時間（20 分間）の耐火性能を確認した電線管又は金属製の密閉ダクトに敷設する。
しかしながら，火災防護審査基準に示される「2.3 火災の影響軽減」の要
求のうち，「1 時間耐火性能を有する隔壁等（6m 以上の離隔距離確保）」と「自動消火設備」の要求そのものには合致しているとは言い難い。
一方，火災防護審査基準の「２．基本事項※」に示されているように，火災の影響軽減対策の本来の目的は，「火災が発生しても原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持する」ことである。
※「２．基本事項」
安全機能を有する構築物、系統及び機器を火災から防護することを目的とし、原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区域及び区画に対して、火災の発生防止、感知・消火及び影響軽減対策を講じること。
このため，原子炉格納容器内の火災に対し，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持することが可能であることを示すことができれば，火災防護審査基準の「2.3 火災の影響軽減」の要求に適合していることと同等であると判断できる。そこで，保守的な評価として，火災による原子炉格納容器
内の安全機能の全喪失を仮定した評価を行い，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持することが，運転員の操作と相まって，可能であることを確認した。(別紙３)
また，原子炉圧力容器下部においては，火災防護対象機器である起動領域
モニタ（SRNM）の核計装ケーブルを一部露出して敷設するが，火災の影響軽- ８条-別添 1-資料 8-32 -減の観点から，起動領域モニタ（SRNM）はチャンネルごとに位置的分散を図って設置する設計としている（第 8-8 図）。起動領域モニタ（SRNM）は合計 10チャンネルを有しているが，原子炉の未臨界監視機能は，最低 2 つのチャン
ネルが健全であれば達成可能である。各チャンネルの離隔間においては，介在物として起動領域モニタ（SRNM）及び出力領域モニタ（LPRM）の核計装ケーブル及び電動駆動制御棒駆動機構（FM-CRD）の動力，制御ケーブルがある。
核計装ケーブル及び電動駆動制御棒駆動機構（FM-CRD）の動力，制御ケーブ
ルは自己消火性を有していることから，万一，過電流等により火源になったとしても火災が継続するおそれは小さい。
また，核計装ケーブルは耐延焼性を有していないが，耐延焼性が実証された電動駆動制御棒駆動機構（FM-CRD）の動力，制御ケーブルで囲むように敷設することから，1 チャンネルの起動領域モニタ（SRNM）のケーブルが火源となった場合においても，他のチャンネルのケーブルが同時に延焼する可能性は低く，未臨界監視機能を確保できるものと考えられる。
しかしながら，火災防護審査基準に示される「2.3 火災の影響軽減」の要
求のうち，「1 時間耐火性能を有する隔壁等（6m 以上の離隔距離確保）」と「自動消火設備」の要求そのものには合致しているとは言い難い。
一方，火災防護審査基準の「２．基本事項」に示されているように，火災の影響軽減対策の本来の目的は，「火災が発生しても原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持する」ことである。
このため，原子炉格納容器内の火災に対し，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持することが可能であることを示すことができれば，火災防護審査基準の「2.3 火災の影響軽減」の要求に適合していることと同等であると判断できる。
万が一，原子炉圧力容器下部に火災が発生した場合においても，原子炉格
納容器内に設置した火災感知器（アナログ式の煙感知器及び熱感知器）による早期の火災感知を行うことに加え，核計装ケーブルが火災によって断線又は短絡を生じた場合には中央制御室に異常を知らせる警報（SRNM 下限，LPRM
下限，LPRM 高，APRM 高・高高等）が発報されることから，速やかに原子炉の停止操作を実施し，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持することが可能である。
以上より，原子炉格納容器内は火災防護審査基準の「2.3 火災の影響軽減」の要求については十分な保安水準が確保されていると考える。

- ８条-別添 1-資料 8-33 -別紙１

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における原子炉格納容器内の火災防護対象機器について- ８条-別添 1-資料 8-34 -※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

6 号炉
設備番号

設備名称

機種

機能

対策 ※

原子炉冷却材
圧力バウンダリ
主蒸気ドレンライン内側隔離弁

電動弁②

CUW 炉水サンプル内側隔離弁

空気作動弁

②

CUW 系吸込ライン内側隔離弁

電動弁②

主蒸気内側隔離弁

空気作動弁②

MS 原子炉圧力容器頂部ガス抜き弁

電動弁②

MS 原子炉圧力容器１次ベント弁

電動弁②

MS 原子炉圧力容器２次ベント弁

電動弁②

炉心冷却／崩壊
熱除去

当 該 弁 は通 常 閉 ，機 能 喪 失 時 閉 である。火 災
影 響 を受 け機 能 喪 失 した場 合 でも通 常 時 と機
能 要 求 時 で状 態 が変 わらないこと，また，万 一
誤 動 作 した場 合 であっても下 流 の格 納 容 器 外側に隔離弁があり弁が二重化されていることから，火災影響により系統機能に影響を及ぼすものではない。
また，低温停止時は機能要求なし。
当 該 弁 は通 常 閉 ，機 能 要 求 時 閉 である。火 災
影 響 を受 け機 能 喪 失 した場 合 でも通 常 時 と機
能 要 求 時 で状 態 が変 わらないこと，また，万 一
誤 動 作 した場 合 であっても下 流 の格 納 容 器 外側に隔離弁があり弁が二重化されていることから，火災影響により系統機能に影響を及ぼすものではない。
当 該 弁 は通 常 開 ，機 能 要 求 時 閉 である。火 災
影 響 を受 け機 能 喪 失 した場 合 でも下 流 に隔 離弁があり二重化されていること，かつ CUW 系は
閉 鎖 された系 であることから，系 統機 能に影 響を及ぼすものではない。
当 該 弁 は通 常 開 ，機 能 要 求 時 閉 である。火 災
影 響 を受 け機 能 喪 失 した場 合 はフェイル・クローズ 設 計 の ため 機 能 要 求 は 満 足 す る 。また，
万 一 の不 動 作 を想 定 しても異 なる電 源 区 分 の電磁弁で多重化されていること，下流の格納容器外側に隔離弁があり二重化されていることか
ら，系統機能に影響を及ぼすものではない。
定期検査時における原子炉圧力容器 の水張り
時 等 に使 用 する弁 であり，安 全 停 止 に必 要 な機能を有しないため。
当 該 弁 は通 常 閉 ，機 能 要 求 時 閉 である。火 災
影 響 を受 け機 能 喪 失 した場 合 でも通 常 時 と機
能 要 求 時 で状 態 が 変 わら ないこと，万 一 誤 動
作 した場 合 であ っ ても 下 流 に 隔 離 弁 があ り二
重 化 されていることから，火 災 によって系 統 機
能に影響を及ぼすものではない。
当 該 弁 は通 常 閉 ，機 能 要 求 時 閉 である。火 災
影 響 を受 け機 能 喪 失 した場 合 でも通 常 時 と機
能 要 求 時 で状 態 が 変 わら ないこと，万 一 誤 動
作 した場 合 であ っ ても 上 流 に 隔 離 弁 があ り二
重 化 されていることから，火 災 によって系 統 機
能に影響を及ぼすものではない。
低温停止時は機能要求なし。

主蒸気逃がし安全 弁(ADS 機能付き)用電磁弁(A,C,F,H,L,N,R,T)

電磁弁

主 蒸 気 逃 が し 安 全 弁 (G,K,P) 用 電 磁
弁

電磁弁

①

主蒸気逃がし安全弁(ADS)

空気作動弁

②

主蒸気逃がし安全弁

空気作動弁

②

主蒸気逃がし安全弁用電磁弁

電磁弁②

RHR 系停止時冷却内側隔離弁(A)電動弁①

RHR 系停止時冷却内側隔離弁(B)電動弁①

RHR 系停止時冷却内側隔離弁(C)電動弁①- ８条-別添 1-資料 8-35 -備考①

低温停止時は機能要求なし。
不燃 材 で構成 されているため，火 災によって影響を受けない。
不燃 材 で構成 されているため，火 災によって影響を受けない。
当 該 弁 が火 災 により機 能 喪 失 した場 合 であっても火 災 防 護 対象 としている ADS 機 能により
安 全 停 止 に必 要 な機 能 を確 保 可 能 であるため。

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

設備番号

設備名称

機種

RHR 系 LPFL 試験可能逆止弁(B)

機能

空気作動弁

対策 ※

②

炉心冷却／崩壊
熱除去

備考

逆 止 弁 の開 閉 試 験 用 の駆 動 部 であり，火 災 により系 統 機 能に影 響を与 えるのものではない。
また，万 一 の誤 開 を想 定 しても炉 心 冷 却 機 能への影 響 はなく，上 流 側 に隔 離 弁 が あり原 子
炉 冷 却 材 バ ウ ン ダ リ 機 能 も 確 保 され る こ と から，系統機能に影響を及ぼすものではない。
逆 止 弁 の開 閉 試 験 用 の駆 動 部 であり，火 災 により系 統 機 能に影 響を与 えるのものではない。
また，万 一 の誤 開 を想 定 しても炉 心 冷 却 機 能への影 響 はなく，上 流 側 に隔 離 弁 が あり原 子
炉 冷 却 材 バ ウ ン ダ リ 機 能 も 確 保 され る こ と から，系統機能に影響を及ぼすものではない。
逆 止 弁 の開 閉 試 験 用 の駆 動 部 であり，火 災 により系 統 機 能に影 響を与 えるのものではない。
また，万 一 の誤 開 を想 定 しても炉 心 冷 却 機 能への影 響 はなく，上 流 側 に隔 離 弁 が あり原 子
炉 冷 却 材 バ ウ ン ダ リ 機 能 も 確 保 され る こ と から，系統機能に影響を及ぼすものではない。
逆 止 弁 の開 閉 試 験 用 の駆 動 部 であり，火 災 により系 統 機 能に影 響を与 えるのものではない。
また，万 一 の誤 開 を想 定 しても炉 心 冷 却 機 能への影 響 はなく，上 流 側 に隔 離 弁 が あり原 子
炉 冷 却 材 バ ウ ン ダ リ 機 能 も 確 保 され る こ と から，系統機能に影響を及ぼすものではない。

RHR 系 LPFL 試験可能逆止弁(C)

空気作動弁

②

HPCF 系試験可能逆止弁(B)

空気作動弁

②

HPCF 系試験可能逆止弁(C)

空気作動弁

②

RCIC 系蒸気ライン内側隔離弁

電動弁①

低温停止時は機能要求なし。

RCIC 蒸気ライン暖気弁

電動弁②

通常時と機能要求時で状態が変わらないこと，
万一誤動作した場合でも閉鎖された系 であることから火災によって系統機能に影響を及ぼすものではない。

ＳＲＮＭ検出器

中性子束計 測設備

ＳＲＮＭ検出器

中性子束計 測設備①

ＳＲＮＭ検出器

中性子束計 測設備①

ＳＲＮＭ検出器

中性子束計 測設備①

ＳＲＮＭ検出器

中性子束計 測設備①

ＳＲＮＭ検出器

中性子束計 測設備①

ＳＲＮＭ検出器

中性子束計 測設備①

ＳＲＮＭ検出器

中性子束計 測設備①

ＳＲＮＭ検出器

中性子束計 測設備①

ＳＲＮＭ検出器

中性子束計 測設備①

原子炉水位(広帯域)

水位計測設備②

原子炉水位(燃料域)

空気作動弁

②

原子炉水位(燃料域)

空気作動弁

②

原子炉圧力

圧力計測設備②

原子炉圧力

圧力計測設備②

原子炉圧力

圧力計測設備②

プロセス監視- ８条-別添 1-資料 8-36 -①※原子 炉格 納容 器内には、金属 製の配管 しか無 い ため 火 災 に よ る 影 響 を 受 け ない （ 検 出 器
本体は原子炉格納容器外に設置）※原子 炉格 納容 器内には、金属 製の配管 しか無 い ため 火 災 に よ る 影 響 を 受 け ない （ 検 出 器
本体は原子炉格納容器外に設置）※原子 炉格 納容 器内には、金属 製の配管 しか無 い ため 火 災 に よ る 影 響 を 受 け ない （ 検 出 器
本体は原子炉格納容器外に設置）※原子 炉格 納容 器内には、金属 製の配管 しか無 い ため 火 災 に よ る 影 響 を 受 け ない （ 検 出 器
本体は原子炉格納容器外に設置）※原子 炉格 納容 器内には、金属 製の配管 しか無 い ため 火 災 に よ る 影 響 を 受 け ない （ 検 出 器
本体は原子炉格納容器外に設置）※原子 炉格 納容 器内には、金属 製の配管 しか無 い ため 火 災 に よ る 影 響 を 受 け ない （ 検 出 器
本体は原子炉格納容器外に設置）

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

設備番号

機種

原子炉圧力

圧力計測設備②

サプレッシ ョン・ チェン バ・プール 水 温度(85°)

温度計測設備①

サプレッシ ョン・ チェン バ・プール 水 温度(144°)

温度計測設備①

サプレッシ ョン・ チェン バ・プール 水 温度(216°)
サプレッシ ョン・ チェン バ・プール 水 温度(265°)
サプレッシ ョン・ チェン バ・プール 水 温度(324°)

温度計測設備

機能

対策 ※

設備名称

プロセス監視※原子 炉格 納容 器内には、金属 製の配管 しか無 い ため 火 災 に よ る 影 響 を 受 け ない （ 検 出 器
本体は原子炉格納容器外に設置）①

温度計測設備①

温度計測設備①

サプレッシ ョン・ チェン バ・プール 水 温度(36°)

温度計測設備①

サプレッション・チェンバ・プール水位

水位計測設備②

サプレッション・チェンバ・プール水位

水位計測設備②

サプレッション・チェンバ・プール水位

水位計測設備②

サプレッション・チェンバ・プール水位

水位計測設備②- ８条-別添 1-資料 8-37 -備考※原子 炉格 納容 器内には、金属 製の配管 しか無 い ため 火 災 に よ る 影 響 を 受 け ない （ 検 出 器
本体は原子炉格納容器外に設置）※原子 炉格 納容 器内には、金属 製の配管 しか無 い ため 火 災 に よ る 影 響 を 受 け ない （ 検 出 器
本体は原子炉格納容器外に設置）※原子 炉格 納容 器内には、金属 製の配管 しか無 い ため 火 災 に よ る 影 響 を 受 け ない （ 検 出 器
本体は原子炉格納容器外に設置）※原子 炉格 納容 器内には、金属 製の配管 しか無 い ため 火 災 に よ る 影 響 を 受 け ない （ 検 出 器
本体は原子炉格納容器外に設置）

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

7 号炉
設備番号

設備名称

機種

機能

対策 ※

原子炉冷却材
圧 力バウンダリ
主蒸気ドレンライン内側隔離弁

②

電動弁

備考
当該 弁は通 常 閉，機 能喪 失 時閉 である。火 災
影 響を受 け機 能 喪 失 した場 合 でも通 常 時 と機
能要求 時で状態が変わらないこと，また，万 一
誤 動 作 した場 合であっても下 流の格 納 容 器 外側 に隔 離 弁 があ り弁 が 二 重 化 されていることから，火 災 影 響 により系 統 機 能 に影 響 を及 ぼすものではない。
また，低温停止時は機能要求なし。

CUW 炉水サンプル内側隔離弁

空気作動弁

②

CUW 吸込ライン内側隔離弁

電動弁②

主蒸気内側隔離弁

空気作動弁②

MS 原子炉圧力容器頂部ガス抜き弁

電動弁②

MS 原子炉圧力容器１次ベント弁

電動弁②

MS 原子炉圧力容器２次ベント弁

電動弁②

主 蒸 気 逃 がし安 全 弁 （ADS 機 能 付 き ）用電磁弁（A,C,F,H,L,N,R,T）

電磁弁

主蒸 気逃がし安全弁（G,K,P）用電磁弁

電磁弁

MS 主蒸気逃がし安全弁

空気作動弁

②

MS 主蒸気逃がし安全弁（ADS）

空気作動弁

②

MS 逃がし安全弁用電磁弁

電磁弁①

RHR 停止時冷却内側隔離弁(A)電動弁①

RHR 停止時冷却内側隔離弁(B)電動弁①

RHR 停止時冷却内側隔離弁(C)電動弁①

RHR LPFL 試験可能逆止弁（Ｂ）

炉 心 冷 却 ／崩
壊熱除去

空気作動弁

- ８条-別添 1-資料 8-38 -当該 弁は通 常 閉，機 能要 求 時閉 である。火 災
影 響を受 け機 能 喪 失 した場 合 でも通 常 時 と機
能要求 時で状態が変わらないこと，また，万 一
誤 動 作 した場 合であっても下 流の格 納 容 器 外側に隔 離 弁 があり二 重 化 されていることから，
火 災影 響により系 統 機 能に影 響を及 ぼすものではない。
当該 弁は通 常 開，機 能要 求 時閉 である。火 災影響を受け機能 喪失 した場合 でも下 流 に隔離弁があり二重 化されていること，かつ CUW 系は閉鎖された系 であることから，系統機能に影響を及ぼすものではない。
当該 弁は通 常 開，機 能要 求 時閉 である。火 災
影 響 を受け機 能 喪 失 した場 合 はフェイル・クローズ設 計 のため機 能 要 求 は満 足 する 。また，
万 一の不動 作を想 定 しても異 なる電 源 区 分の
電 磁 弁 で多 重 化 され ていること，下 流 の格 納
容 器 外 側 に隔 離 弁 があり二 重 化 されていること，から，系 統 機能に影 響を及 ぼすものではない。
定 期 検 査 時 における原 子 炉 圧 力 容 器 の水 張
り時 等 に使 用 する弁 であり，安 全 停 止 に必 要
な機能を有しないため。
当該 弁は通 常 閉，機 能要 求 時閉 である。火 災
影 響を受 け機 能 喪 失 した場 合 でも通 常 時 と機
能 要 求 時 で状 態 が変 わらないこと，万 一 誤 動
作 した場 合 であっても下 流 に隔 離 弁 があり二重 化 されていることから，火 災 によって系 統 機
能に影響を及ぼすものではない。
当該 弁は通 常 閉，機 能要 求 時閉 である。火 災
影 響を受 け機 能 喪 失 した場 合 でも通 常 時 と機
能 要 求 時 で状 態 が変 わらないこと，万 一 誤 動
作 した場 合 であっても上 流 に隔 離 弁 があり二重 化 されていることから，火 災 によって系 統 機
能に影響を及ぼすものではない。

①

低温停止時は機能要求なし。

①

低温停止時は機能要求なし。

②

不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
不燃材で構成されているため，火災によって影響を受けない。
低温停止時は機能要求なし。

逆止弁の開閉試験用の駆動部であり，火災により系統機能に影響を与えるのものではない。
また，万一の誤開を想定しても炉心冷却機能への影響はなく，上流側に隔離弁があり原子炉冷却材バウンダリ機能も確保されることか
ら，系統機能に影響を及ぼすものではない。

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

設備番号

設備名称

機種

RHR LPFL 試験可能逆止弁（Ｃ）

機能

対策 ※

②

空気作動弁

②

備考
逆止弁の開閉試験用の駆動部であり，火災により系統機能に影響を与えるのものではない。
また，万一の誤開を想定しても炉心冷却機能への影響はなく，上流側に隔離弁があり原子炉冷却材バウンダリ機能も確保されることか
ら，系統機能に影響を及ぼすものではない。
逆止弁の開閉試験用の駆動部であり，火災により系統機能に影響を与えるのものではない。
また，万一の誤開を想定しても炉心冷却機能への影響はなく，上流側に隔離弁があり原子炉冷却材バウンダリ機能も確保されることか
ら，系統機能に影響を及ぼすものではない。
逆止弁の開閉試験用の駆動部であり，火災により系統機能に影響を与えるのものではない。
また，万一の誤開を想定しても炉心冷却機能への影響はなく，上流側に隔離弁があり原子炉冷却材バウンダリ機能も確保されることか
ら，系統機能に影響を及ぼすものではない。

HPCF 試験可能逆止弁（Ｂ）

空気作動弁

HPCF 試験可能逆止弁（Ｃ）

空気作動弁

②

RCIC 蒸気ライン内側隔離弁

電動弁①

低温停止時は機能要求なし。

RCIC 蒸気ライン暖機弁

電動弁②

通 常 時 と 機 能 要 求 時 で 状 態 が 変 わ ら ない こと，万一誤動作した場合でも閉鎖された系であることから 火 災 に よっ て系 統 機 能 に 影 響 を 及ぼすものではない。

起動領域モニタ(A)

中性子束計 測設備①

起動領域モニタ(B)

中性子束計 測設備①

起動領域モニタ(C)

中性子束計 測設備①

起動領域モニタ(D)

中性子束計 測設備①

起動領域モニタ(E)

中性子束計 測設備①

起動領域モニタ(F)

中性子束計 測設備①

起動領域モニタ(G)

中性子束計 測設備①

起動領域モニタ(H)

中性子束計 測設備①

起動領域モニタ(J)

中性子束計 測設備①

起動領域モニタ(L)

中性子束計 測設備①

原子炉水位（広帯域）

水位計測設備②

原子炉水位（広帯域）

水位計測設備②

原子炉水位（広帯域）

水位計測設備②

原子炉水位（広帯域）

水位計測設備②

原子炉水位（燃料域）

水位計測設備②

原子炉水位（燃料域）

水位計測設備②

原子炉圧力

圧力計測設備②

炉 心 冷 却 ／崩
壊熱除去プロセス監視- ８条-別添 1-資料 8-39 -※原 子 炉 格 納 容 器 内 には、金 属 製 の配 管 しか無 い ため火 災 による 影 響 を 受 けない（検 出
器本体は原子炉格納容器外に設置）※原 子 炉 格 納 容 器 内 には、金 属 製 の配 管 しか無 い ため火 災 による 影 響 を 受 けない（検 出
器本体は原子炉格納容器外に設置）※原 子 炉 格 納 容 器 内 には、金 属 製 の配 管 しか無 い ため火 災 による 影 響 を 受 けない（検 出
器本体は原子炉格納容器外に設置）※原 子 炉 格 納 容 器 内 には、金 属 製 の配 管 しか無 い ため火 災 による 影 響 を 受 けない（検 出
器本体は原子炉格納容器外に設置）※原 子 炉 格 納 容 器 内 には、金 属 製 の配 管 しか無 い ため火 災 による 影 響 を 受 けない（検 出
器本体は原子炉格納容器外に設置）※原 子 炉 格 納 容 器 内 には、金 属 製 の配 管 しか無 い ため火 災 による 影 響 を 受 けない（検 出
器本体は原子炉格納容器外に設置）※原 子 炉 格 納 容 器 内 には、金 属 製 の配 管 しか無 い ため火 災 による 影 響 を 受 けない（検 出
器本体は原子炉格納容器外に設置）

※以下の対策を実施する設計とする。
①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

設備番号

機能

対策 ※

設備名称

機種

原子炉圧力

圧力計測設備②

原子炉圧力

圧力計測設備②

原子炉圧力

圧力計測設備②

サプレッション・チェンバ・プール水温度

温度計測設備

サプレッション・チェンバ・プール水温度

温度計測設備①

サプレッション・チェンバ・プール水温度

温度計測設備①

サプレッション・チェンバ・プール水温度

温度計測設備①

サプレッション・チェンバ・プール水温度

温度計測設備①

サプレッション・チェンバ・プール水温度

温度計測設備①

サプレッション・チェンバ・プール水位(A）

水位計測設備②

サプレッション・チェンバ・プール水位(B）

水位計測設備②

サプレッション・チェンバ・プール水位(C）

水位計測設備②

サプレッション・チェンバ・プール水位(D)

水位計測設備②

プロセス監視- ８条-別添 1-資料 8-40 -備考※原 子 炉 格 納 容 器 内 には、金 属 製 の配 管 しか無 い ため火 災 による 影 響 を 受 けない（検 出
器本体は原子炉格納容器外に設置）※原 子 炉 格 納 容 器 内 には、金 属 製 の配 管 しか無 い ため火 災 による 影 響 を 受 けない（検 出
器本体は原子炉格納容器外に設置）※原 子 炉 格 納 容 器 内 には、金 属 製 の配 管 しか無 い ため火 災 による 影 響 を 受 けない（検 出
器本体は原子炉格納容器外に設置）①※原子炉格納容器内には、金属製の配管しか無いため火災による影響を受けない（検出器本体は原子炉格納容器外に設置）※原子炉格納容器内には、金属製の配管しか無いため火災による影響を受けない（検出器本体は原子炉格納容器外に設置）※原子炉格納容器内には、金属製の配管しか無いため火災による影響を受けない（検出器本体は原子炉格納容器外に設置）※原子炉格納容器内には、金属製の配管しか無いため火災による影響を受けない（検出器本体は原子炉格納容器外に設置）

第 8-9 図

原子炉格納容器内の火災防護対象機器（6 号炉）（１／３）- ８条-別添 1-資料 8-41 -第 8-9 図

原子炉格納容器内の火災防護対象機器（6 号炉）（２／３）- ８条-別添 1-資料 8-42 -第 8-9 図

原子炉格納容器内の火災防護対象機器（6 号炉）（３／３）- ８条-別添 1-資料 8-43 -第 8-10 図

原子炉格納容器内の火災防護対象機器（7 号炉）（１／３）- ８条-別添 1-資料 8-44 -第 8-10 図

原子炉格納容器内の火災防護対象機器（7 号炉）（２／３）- ８条-別添 1-資料 8-45 -第 8-10 図

原子炉格納容器内の火災防護対象機器（7 号炉）（３／３）- ８条-別添 1-資料 8-46 -別紙２

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における原子炉格納容器内の消火活動の概要について- ８条-別添 1-資料 8-47 -１．はじめに原子炉格納容器内において，火災が発生した場合における消火活動の概要を示す。
２．原子炉格納容器の消火活動について(1) 原子炉格納容器内における火災発生時の対応フロー
原子炉格納容器内において，低温停止中及び起動中に火災が発生した場合の対応フローを第 8-11，8-12，8-13 図に示す。

※作業に伴う火災発生では作業員が初期消火を実施

原子炉格納容器内火災発生※
火災感知器作動
警報発生

火災発生場所確認

中央制御室

初期消火隊員

消火戦略確認

当直長

火災現場急行通報連絡（公設消防，自衛消防隊）
現場応援

現場指示

火災現場到着（10 分以内）
初期消火活動開始

消火器使用（二酸化炭素，粉末）

消火活動(公設消防，自衛消防隊)

火災の延焼

Yes

消火活動継続消火栓の使用を検討

No

現場監視(初期消火要員)
鎮火確認（公設消防）第 8-11 図

原子炉格納容器内での火災発生に対する対応フロー（低温停止中）- ８条-別添 1-資料 8-48 -原子炉格納容器内火災発生※1
火災感知器作動
警報発生※1:原子炉格納容器閉鎖

火災発生場所確認

原子炉停止操作

中央制御室

初期消火隊員

消火戦略確認

現場指示

当直長

火災現場急行通報連絡（公設消防，自衛消防隊）
現場応援

火災現場到着（10 分以内）

当直長

原子炉格納容器
開放（10 分以内）

原子炉格納容器の開放可能の確認

セルフエアセット着用
消火器（粉末）使用

消火活動(公設消防，自衛消防隊)

火災の延焼

Yes

消火活動継続消火栓の使用も考慮

No

現場監視(初期消火要員)
鎮火確認（公設消防）第 8-12 図 原子炉格納容器内での火災発生に対する対応フロー（起動中：制御棒引き抜き～原子炉格納容器内点検まで）- ８条-別添 1-資料 8-49 -原子炉格納容器内火災発生※1※1:原子炉格納容器閉鎖
窒素封入中

窒素ガス封入中

火災感知器作動
警報発生
火災発生場所確認

原子炉格納容器
窒素ガス封入作業継続※２※２:作業開始から酸素濃度１％程度まで約 2 時間（実績）中央制御室

初期消火隊員

消火戦略確認

当直長

火災現場急行通報連絡（公設消防，自衛消防隊）
現場応援

火災現場到着（10 分以内）
消火活動準備現場指示

原子炉格納容器内
機器電源遮断※３※３:火災状況に応じて実施

原子炉格納容器
窒素ガス排出※※４:酸素濃度１％到達から等価時間経過
後まで

当直長

原子炉格納容器
開放（10 分以内）

原子炉格納容器の開放可能の確認

セルフエアセット着用
消火器（粉末）使用

消火活動(公設消防，自衛消防隊)

火災の延焼

Yes

消火活動継続消火栓の使用も考慮

No

現場監視(初期消火要員)
鎮火確認（公設消防）第 8-13 図 原子炉格納容器内での火災発生に対する対応フロー（起動中：原子炉格納容器内点検終了～窒素ガス置換完了まで）- ８条-別添 1-資料 8-50 -３．資機材(1)消火器
低温停止中の原子炉格納容器内の火災に対して設置する消火器については，
消防法施行規則第六，七条に基づき算出される必要量の消火剤を配備する設計とする。
低温停止中の消火器の設置本数については，粉末消火器 10 型を原子炉格納容器上部の各フロアに 8 本ずつ，原子炉格納容器下部の各フロアに 4 本ずつ設置する。設置位置については原子炉格納容器内の各フロアに対して火災防護対象
機器並びに火災源から消防法施行規則に定めるところの 20m 以内の距離に配置する。
起動中の消火器の設置本数については，各フロア単位で必要な消火能力を満足する消火器とし，原子炉格納容器上部で 10 型粉末消火器 8 本，原子炉格納容器下部で 10 型粉末消火器 4 本を所員用エアロック室に設置する。なお，原子炉
格納容器内から撤去した残りの消火器についても，原子炉格納容器の窒素ガス置換作業が完了するまでの間は所員用エアロック室の近傍の通路に設置する。
一方，原子炉格納容器全体漏えい率検査時は原子炉格納容器を窒素ガスで加圧するため消火器の破損の可能性があることから，検査前に原子炉格納容器内の消火器を所員用エアロック室に移動，設置し，検査終了後に原子炉格納容器内に再度設置する。（第 8-14～8-17 図）(2)消火ホース
原子炉格納容器内の火災に対しては，原子炉格納容器入口近傍の消火栓の使用を考慮し，原子炉格納容器上部内の火災源である主蒸気内側隔離弁までの消火ホース敷設距離(消火栓から約 60m)に加え，5.8m 下の主蒸気
内側隔離弁の下部での火災に対し消火栓による消火活動を行う
ため，消火ホース(15m/本)を所員用エアロック室及び機器搬入ハッチ室に金属箱に 4 本収納した状態で配備する。
原子炉格納容器下部についても，火災源である露出ケーブルまでの消火ホース敷設距離(消火栓から約 60m)に加え，6.35m 下の原子炉格納容器最下層での火災に対し消火栓による消火活動を行うため，同様に消火ホース(15m/本)を所員用エアロック室及び機器搬入ハッチ室に金属箱に 4 本収納した状態で配備する。これにより，消火栓収納箱内の消火ホース 2
本に金属箱の消火ホース 4 本を接続することで 90m までの範囲が消火活動が可能となる。（第 8-14～8-17 図）
４．所要時間原子炉格納容器内における消火活動の成立性について，中央制御室から最も- ８条-別添 1-資料 8-51 -遠い距離にある 7 号炉の原子炉格納容器の所員用エアロック，
又は機器ハッチから最も距離のある場所に設置された油保有機器である主蒸気
内側隔離弁の火災発生を想定した消火活動の確認を行った。消火活動において確認した概要を第 8-10 表に，現場のホース敷設状況を第 8-14 図に示す。
第 8-10 表 消火活動確認概要（7 号炉原子炉格納容器内主蒸気内側隔離弁）
消火活動（模擬）

確認事項①原子炉格納容器内に設置した火災感知器 （起点）が作動（主蒸気内側隔離弁での火災を想定）②中央制御室の防災盤にて原子炉格納容器 －内の火災発生場所を確認③中央制御室の初期消火要員が現場に急行－④原子炉格納容器入口()到 10 分以内に到着し消火器に着～主蒸気内側隔離弁駆動部での油火災 よる消火活動が開始可能
発生に対し消火器による消火活動を実施⑤消火器による消火活動の間に，後続の初 所要時間：約 1 分 30 秒
期消火隊員が消火栓から機器ハッチまでホース敷設を実施⑥機器ハッチから MSIV（内側）までホース 所要時間：約 2 分 30 秒
敷設～放水開始

この消火活動の確認において，初期消火要員は 7 号炉の原子
炉格納容器入口まで，消火器を確保しても 10 分以内に到着可能であることを確認した。さらに，原子炉格納容器入口に到着後，消火栓からの消火ホース敷設開始から 4 分程度で消火栓による消火が開始可能であることを確認した。
したがって，原子炉格納容器内の油内包機器である主蒸気内側隔離弁で火災が発生したとしても，10 分以内に消火活動が開始可能であり，さらに火災発生
から 15 分以内で消火栓による消火活動が開始可能である。
一方，原子炉起動中の原子炉格納容器内で火災が発生した場合には，上記確認の所要時間に加え，セルフエアセット着用（数分），所員用エアロックの開放（約 10 分）が追加となるが，所員用エアロックを開放している間にセルフエア
セットを着用することが可能であることから，20 分以内に消火活動が開始可能である。

- ８条-別添 1-資料 8-52 -また，原子炉格納容器下部の火災に対する確認について，第 8-15 図に示す。
初期消火要員が消火器を確保しての所員用エアロックまで
10 分以内に到着し消火活動が可能であることを確認したことから，原子炉格納容器下部に敷設された露出ケーブルで火災が発生した場合でも，火災発生から10 分以内に消火器による消火活動が開始可能である。さらに，原子炉格納容器
入口に到着後，消火栓からの消火ホース敷設開始から 4 分程度で消火栓による消火が開始可能である。
原子炉格納容器内での火災に対し，迅速な消火活動を行うため，以上に示し
た火災発生時の対応フロー，資機材の配置，所要時間を基に 6 号及び 7 号炉の原子炉格納容器の消火戦略（Pre Fire Plan）を作成するとともに，消火演習を計画的に行う。

- ８条-別添 1-資料 8-53 -- ８条-別添 1-資料 8-54 -- ８条-別添 1-資料 8-55 -５．原子炉格納容器内の消火器設置位置及び消火ホースの敷設
低温停止時及び起動時における原子炉格納容器内の火災対応として設置する消火器の設置位置については，消防法施行規則に従い防火対象物である火災防護対象機器及び火災源から 20m 以内に設置する。
原子炉格納容器内の火災防護対象機器及び火災源に対し，前項の現場確認結果
をもとに原子炉格納容器外の消火栓から消火ホースが確実に届くことを確認した。
消火器の配置及び消火栓の敷設確認結果を第 8-16，8-17 図に示す。

- ８条-別添 1-資料 8-56 -第 8-16 図 原子炉格納容器内の火災防護対象機器
への消火ホース敷設（6 号炉）（１／３）- ８条-別添 1-資料 8-57 -第 8-16 図

原子炉格納容器内の火災防護対象機器

への消火ホース敷設（6 号炉）（２／３）- ８条-別添 1-資料 8-58 -第 8-16 図 原子炉格納容器内の火災防護対象機器
への消火ホース敷設（6 号炉）（３／３）- ８条-別添 1-資料 8-59 -第 8-17 図 原子炉格納容器内の火災防護対象機器
への消火ホース敷設（7 号炉）（１／３）- ８条-別添 1-資料 8-60 -第 8-17 図 原子炉格納容器内の火災防護対象機器
への消火ホース敷設（7 号炉）（２／３）- ８条-別添 1-資料 8-61 -第 8-17 図 原子炉格納容器内の火災防護対象機器
への消火ホース敷設（7 号炉）（３／３）- ８条-別添 1-資料 8-62 -別紙３
原子炉格納容器内火災時の想定事象と対応について
1.

はじめに
原子炉起動中の窒素ガス置換（原子炉格納容器内酸素濃度 1％以下）が完了していない時期において，原子炉格納容器内で発生する火災により，保守的に原子炉の安全機能が全喪失した場合において，原子炉の高温停止及び低温停止を達成
し維持することが可能な否か確認する。
2.

原子炉格納容器内火災による影響の想定
起動時の原子炉格納容器内の火災による影響を以下の通り想定する。
(1) 火災発生は，原子炉起動中において窒素ガス置換されていない期間である「制御棒引き抜き」から「原子炉格納容器内点検終了」（以下「起動～原子炉格納容器内点検終了」という。）及び「点検終了後」から「窒素ガス置換完了」（以下「原子炉格納容器内点検終了～窒素ガス置換完了）という。）までの期間に発生すると想定する。
(2) 火災源は，油内包機器である主蒸気内側隔離弁 4 台のうち，いずれかの弁の単一火災を想定する。
(3) 油内包機器である原子炉圧力容器下部作業用機器（再循環ポンプ取扱装置
及び制御棒駆動機構取扱装置）については，原子炉起動を含め使用していないときは電源を遮断することから，原子炉起動中の火災発生を想定しない。
(4) 主蒸気内側隔離弁の内包する潤滑油火災は，主蒸気内側隔離弁駆動部及び駆動部から漏えいした潤滑油が溜る堰の双方で発生するものとする。
(5) 原子炉格納容器内に設置している逃がし安全弁などの主要な材料は金属製であること，及び原子炉格納容器内に敷設しているケーブルは実証試験により自己消火性，延焼性を確認した難燃ケーブルを使用していることから，火災の進展は時間経過とともに徐々に原子炉格納容器全域に及ぶものとする。
(6) 空気作動弁は，電磁弁に接続される制御ケーブルが火災により断線，フェイル動作するものとする。
(7) 電動弁は，火災影響により接続するケーブルが断線し，作動させることが出来ないが，火災発生時の開度を維持するものとする。
(8) 原子炉格納容器内の監視計器は，「同一パラメータを監視する複数の計器が配置上分離されて設置されていること」，及び「火災が時間経過とともに進展すること」を考慮し，火災発生直後は全監視計器が同時に機能喪失- ８条-別添 1-資料 8-63 -するとは想定しないが，火災の進展に伴い監視計器が全て機能喪失するものとする。
3.

原子炉の高温停止及び低温停止の達成，維持について
3.1 起動～原子炉格納容器点検終了(1) 高温停止の達成
原子炉起動中において窒素ガス置換されていない期間である「起動～原子炉格納容器内点検終了」までの期間（約 18 時間）については，主蒸気内側
隔離弁は”開”状態（第 8-18 図）となっているが，主蒸気内側隔離弁の火災により主蒸気内側隔離弁の閉止が想定されることから，原子炉停止系（制
御棒及び制御棒駆動系（スクラム機能））による緊急停止操作が要求される。このうち，制御棒駆動機構は金属等の不燃性材料で構成する機械品であるため，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって原子炉の緊急停止
機能に影響が及ぶおそれはない。
スクラム機能が要求される制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットについて
は，当該ユニットのアキュムレータ，窒素ガス容器，スクラム弁・スクラム
パイロット弁は，原子炉格納容器とは別の火災区域に設置されているため，
主蒸気内側隔離弁の火災の影響はない。当該ユニットの原子炉格納容器内の配管は金属等の不燃性材料で構成する機械品であるため，火災による機能喪失は考えにくい。（第 8-19 図）
以上より，主蒸気内側隔離弁の火災を想定しても原子炉の高温停止を達成することは可能である。
(2) 低温停止の達成，維持
低温停止の達成，維持については，原子炉停止後の除熱機能に該当する系
統として，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）（第 8-20 図），高圧炉
心注水系（第 8-21 図），原子炉隔離時冷却系（第 8-22 図），逃がし安全弁（手動逃がし機能），自動減圧系（手動逃がし機能）（第 8-18 図）が必要となる。これらの系統のうち，ポンプについては，電源ケーブルを含め原子炉
格納容器とは別の火災区域に設置されているため，主蒸気内側隔離弁の火災の影響はないが，原子炉格納容器内に設置されている電動弁，電磁弁については，電源ケーブル，制御ケーブルが火災の進展により機能喪失すると電動弁，電磁弁等も機能喪失することとなる。
しかしながら，起動～原子炉格納容器点検終了までの間は，原子炉格納容
器内には窒素ガスが封入されていないことから，火災発生を確認した時点で緊急停止操作を行うとともに初期消火要員が原子炉格納容器所員用エアロック室に急行（10 分以内）し，火災影響が及んでいない起動領域モニタ- ８条-別添 1-資料 8-64 -(SRNM)で未臨界状態を確認した後に，所員用エアロックを開放（10 分以内）し原子炉格納容器内に入り消火活動を行うことは可能である。
よって，原子炉格納容器内の電動弁及び電磁弁について，主蒸気内側隔離弁の火災影響により全て機能喪失したとしても，原子炉格納容器内に設置された残留熱除去系停止時冷却内側隔離弁（E11-MO-F010A,B,C：通常閉）にア
クセスして手動開操作を行うことが可能であることから，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による原子炉の低温停止の達成，維持は可能である。
3.2 原子炉格納容器内点検終了～窒素ガス置換完了
原子炉起動中かつ窒素ガス置換を行っている期間（原子炉格納容器内の酸素濃度 1％まで約 2 時間）である「原子炉格納容器内点検終了～窒素ガス置換完了」についても，主蒸気内側隔離弁は”開”状態となっており，主蒸気
内側隔離弁の火災により閉止することが想定されることから，原子炉停止系（制御棒及び制御棒駆動系（スクラム機能））による緊急停止操作が要求される。しかしながら，原子炉の起動工程において窒素ガス置換を優先し，原
子炉格納容器内点検時からのプラント停止状態を維持する。
この状態で，主蒸気内側隔離弁で火災が発生した場合には，原子炉格納容器の窒素ガス封入作業については，原子炉格納容器内酸素濃度１％になる時
点まで継続し，その後窒素ガス排出作業を行うことで，原子炉格納容器の開放及び内部での消火活動を安全に行うことが可能である。
よって，原子炉格納容器内の電動弁及び電磁弁について，主蒸気内側隔離弁の火災影響により全て機能喪失したとしても，原子炉格納容器内に設置された残留熱除去系停止時冷却内側隔離弁（E11-MO-F010A,B,C：通常閉）にア
クセスして手動開操作を行うことが可能であることから，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による原子炉の低温停止の達成，維持は可能であ
る。
4.

まとめ
保守的に，起動中の原子炉格納容器内の火災発生により，原子炉の安全機能が全喪失したと想定しても，運転操作，現場操作により原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持することが可能であることを確認した。
以上- ８条-別添 1-資料 8-65 -

MO

MO

MO

LCW 系 へMO

B21-MO-F014 B21-MO-F013

B21-MO-F016

B21-NO-F001A※１
B21-F001A-SV-1※１
NO

B21-F001A-SV-3※1

MO
B21-F001A-SV-2※1

G31-MO-F041

CUW 系より
G31-MO-F017※1：C，F，H，L，N，R，Tも同様※2：B，D，E，J，K，M，P，S，U も同様
但し，原子炉の安定停止に必要な機器は
G，K，P のみ

B21-NO-F001G※2
NO

B21-F001G-SV ※2

SLC 系より

C41-F007AO
FDW 系より
ＲＨＲ(A)系より B21-AO-F051A
CUW 系より
MONO
B21-NO-F002C
NO

NO

AO

AO
MS 系へ

RHR(B,C)系より- ８条-別添 1-資料 8-66 -E11-MO-F005B，C
HPCF（B,C）系より

MO

E22-MO-F003B，C

E11-NO-F006B，C

B21-NO-F002D

NO

NO

HPCF（B）系へ

E22-NO-F004B，C

B21-NO-F002A

AO
FDW 系より
RCIC 系よりMS 系へ

B21-AO-F003C

NO

B21-AO-F003D
AO
B21-AO-F003A
AO
MS 系へ

B21-AO-F051B
MO

B21-NO-F002B

MO
MO

RHR(A,B,C)系へ
E11-MO-F011A,B,C
MO

E11-MO-F010A,B,C

RHR（B）系より

MO

E51-MO-F048
MO

MO

B21-MO-F005

B21-AO-F003B
MO

AO

G31-MO-F002

MS系 へ
M･CON へB21-MO-F006
MO

CUW 系へ
G31-MO-F003

MS 系へ

RCIC 系 へ
E51-MO-F035

E51-MO-F036

NO

試料採取系へ
G31-AO-F072

G31-NO-F071

原子炉の安全停止に必要な系統機能を発揮するために必要なライン
原子炉の安全停止に必要な機器

第図1図
第 8-18

原子炉冷却材圧力バウンダリ/自動減圧系/逃がし安全弁

他系統との連絡弁（AO 弁，MO 弁のみ）

- ８条-別添 1-資料 8-67 第 8-19図図2

ほう酸水注入系及び制御棒による系の概要

MOMO
E11-MO-F014B,C

MO

MO

MO

E11-MO-F014A

FPC 系へMUWC
系より

E11-MO-F015

MUWC
系より

E11-MO-F018B,C

MUWC 系より

E11-MO-F017B,C

MO

AO

NO

B21-AO-F051A

E11-NO-F006B,C

給水系より
E11-AO-F006A
MO

HPAC 系より

AO

MO

MO

E22-MO-F005B,C

MO

MO
MO
MUWC 系より

CUW 系より

E11-MO-F005A
AO

MO

MO
FCS 系へ

E11-AO-F036A

T49-MO-F010A

E11-MO-F010A

HPAC 系 より

E11-MOF010B,C

E11-MOF011B,C

E51-MO-F011

HPCF 系
MO
E22-MO-F009B,C

CUW 系 へ※B 系のみMORCIC 系より- ８条-別添 1-資料 8-68 -MO

E11-MOF011A

HPCF 系
E22-MO-F010B,C

MO

MUWC 系より

T49-MO-F010B※

MO

E51-MO-F009

E11-MO-F008A

MO

MO

FCS 系へ

E11-MO-F019B,C

E11-MO-F008B,C

MO

MO
FPC 系より

FPC 系より

E11-MO-F021A

E11-MO-F021B,C

E11-MO-F031A
MO

MO
E11-C002A
RHR 封水ポンプ(A)E11-MO-F013A
Hx

MO

E11-MO-F004A

E11-MOF012A

E11-B001A

E11-C001A
RHR ポンプ(A)

MO
MO

MO

E11-MO-F029A
MO

試料採取系へ
SPH 系などへ

E11-MO-F030A

E11-MO-F043A
MO

E11-MO-F044A
MO
事故後
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ系へ

E11-MO-F045

MO

MO

MO

MO

E11-MO-F001B,C

E11-MO-F001A

原子炉の安全停止に必要な系統機能を発揮す
るために必要なライン
原子炉の安全停止に必要な機器
他系統との連絡弁（AO 弁，MO 弁のみ）

E11-C002B,CRHR 封 水 ポ ン プ(B,C)

E11-MO-F013B,C

E11-MOF012B,C

Hx

E11-B001B,C
E11-C001B,C
RHR ポンプ(B,C)

MO

E11-MO-F044B,C E11-MO-F043B,C
SPH 系などへ
MO

MO

E11-MO-F030B,C

E11-MO-F029B,C

MO

MO

MO

E11-MO-F031B,C※：RHR(B)系のみ

HPCF 系へ※残留熱除去系

E11-MO-F004B，C

MO

試料採取系へ

E11-MO-F046

第 8-20 図

MO

E11-MO-F062 E11-MO-F061

E22-NOF004C

E22-NOF004B

E22-MO E22-MO-F008B -F009B
MO

NO

NO

MO

MUWC 系より

MO- ８条-別添 1-資料 8-69 -P13-A001

RHR(B)系

CSP
MO

E22-MO-F010C
E11-MO-F008C
MO RHR(C)系
MO

MO

E11-MO-F031B MO
RHR(B)系

E11-MO-F062

MO

SPCU 系へ E22-C001B
HPCF ポンプ(B)

MUWC 系へ

P13-

RHR(B)

へ
E22-MO-F001B
E22-

RHR(C)系

E11-MO-F031C
RHR(C)系

E11-MO-F021B

E11-MO-F021C
MO

E51-MO-F001

MO

MO

G51-MO-F010
G51
MO

MO

MO

E22-MO-F010B
E11-MO-F008B
RHR(B)系
MO
RHR(B)系より

E22-MO E22-MO-F009C -F008C

SLC 系より

ＭＯ

MO

MUWC 系より

E22-MO-F003C

E22-MO-F003BMO

MO

E22-MO-F006B
E22-

系

E22-MO-F006C
RCIC 系へ

E22-

HPAC 系へ

E22MO

E22-C001C
HPCF ポンプ（Ｃ）

RHR(C)系へ
E22-MO-F001C E22原子炉の安全停止に必要な系統機能を発揮するために必要なライン

高圧炉心冷却系
第 8-21第図4 図
高圧炉心注水系

原子炉の安全停止に必要な機器
他系統との連絡弁（AO 弁，MO 弁のみ）

MO

MO

B21-MO-F006

MS 系

E51-MO-F048

B21-MO
-F005

MO

NO

AO

B21-AO-F003B

MO

E51-MO-F035

MOMO

E51-MO-F036

E51-MO-F034

MO

MO

HO
AO

FDW 系より

AO

B21-NO-MO

E51-MO-F065

B21-AO-F051B

AO

復水器へ

E51-MO-F037 E51-MO-F400 E51-HO-F401

MO

AO

E51-AO-F040

E51-AO-F041

E51-AO-F005
E51-MO-F004
CUW 系
CRD 系より

MUWC 系より

MO
MO

HPAC 系より
MO

PCV

MO

- ８条-別添 1-資料 8-70 -E51-MO-F011
E51-MO-F009

E51-MO-F008

E51-MO-F012 E51-PCV-F013

E51-C004
真空ポンプ

MO
RHR 系 よE51-C001
りE11-MO-F031A
RCIC ポンプMO

E51-C002
RCIC タービン

E51-A001
真空タンク

RHR(A)系より
MO

E11-MO-F008A

RHR 系 よりE11-MO-F021A

潤滑油冷却器E51-C003
復水ポンプ

MO

MO
P13-A001

AO

MO

E51-AO-F032

E51-MO-F039

HPCF 系へ

E22-MO-F001(B,C)

AO

CSP

E51-AO-F031

MO

MO

SPCU 系へ

G51-MO-F010

MUWC 系へ

MO
E51-MO-F001

E51-MO-F006
E51-MO-F047

MO

原子炉の安定停止に必要な系統機能を発揮す
るために必要なライン

HPAC 系へ

RHR(B)系より
E11-MO-F062

原子炉の安定停止に必要な機器

第 8-22 図
他系統との連絡弁（AO 弁，MO 弁のみ）

原子炉隔離時冷却系

資料９

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器の火災防護対策について

＜目

次＞

1. 概要
2. 要求事項
3. 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器の選定について3.1. 重要度分類指針における放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能の特定
3.2. 火災時に放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を達成するための系統の確認
3.2.1. 放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮へい及び放出低減機能
3.2.2. 原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていないものであって，放射性物質を貯蔵する機能
3.2.3. 使用済燃料プール水の補給機能
3.2.4. 放射性物質放出の防止機能
3.2.5. 放射性物質の貯蔵機能
3.3. 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機器等の特定
4. 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器の火災区域設定5. 火災感知設備の設置について
6. 消火設備の設置について
添付資料１

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における「重要度分類審査指針」に基づく放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能並びに系統の抽出について
添付資料２ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を達成するための機器リスト
添付資料３

実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準（抜粋）資料９
柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器の火災防護対策について
1．概要
柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において，単一の内部火災が発生した
場合にも，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確保するために必要な機器等を抽出し，その抽出された機器等に対して火災防護対策を実施する。

2．要求事項「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）における放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器への要求事項を以下に示す。

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（抜粋）
2.

基本事項

(1)

原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有する構造物，系統及び機器を火災から防護することを目的として，以下に示す火災区域及び火災区画の分類に基づいて，火災発生防止，火災の感知及び消火、火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じること。
① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するための安全機能を有する構築
物，系統及び機器が設置される火災区域及び火災区画② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器が設置される
火災区域- 8 条-別添 1-資料 9-1 -3．放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器の選定について
設計基準対象施設のうち，単一の内部火災が発生した場合に対して放射性物
質の貯蔵又は閉じ込め機能を達成するために必要となる機器等を選定する。機器等の選定は「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」（以下「重要度分類審査指針」という。）に基づき，原子炉の状態が運転，起動，高温停止，低温停止及び燃料交換（ただし，全燃料全取出の期間を除く）のそれぞれにおいて，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確保するために必要な構築物，系統及び機器を抽出し，以下のとおり実施する。
3.1．重要度分類指針における放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能の特定
放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能について，重要度分類審査指針に基づき，
以下のとおり抽出した。（添付資料１）
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮蔽及び放出低減機能
原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていないものであって，放射性物質を貯蔵する機能
使用済燃料プール水の補給機能
放射性物質放出の防止機能
放射性物質の貯蔵機能- 8 条-別添 1-資料 9-2 -3.2．火災時に放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を達成するための系統の確認
3.1 項で示した「放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能」に対し，火災によってこれらの機能に影響を及ぼす系統を，以下のとおり「安全機能を有する電気・機械装置の重要度分類指針」（JEAG4612-2010）（以下「重要度分類指針」という。）
から抽出する。
まず，放射性物質の貯蔵又は閉じ込めを達成するための系統を，重要度分類
指針を参考に抽出すると下表のとおりとなる。（第 9-1 表）
第 9-1 表：放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を達成するための系統
放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能(1) 放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮蔽及び放出低減機能(2) 原 子 炉 冷 却 材 圧 力 バ ウ ン ダ リ に 直 接接続されていないものであって，放射性物質を貯蔵する機能(3) 使用済燃料プール水の補給機能(4) 放射性物質放出の防止機能(5) 放射性物質の貯蔵機能

左記機能を達成するための系統
原子炉格納容器
原子炉格納容器隔離弁
原子炉格納容器スプレイ冷却系
原子炉建屋
非常用ガス処理系
可燃性ガス濃度制御系
放射性廃棄物処理系 ※ （放射能インベントリの大きいもの）
使用済燃料プール（使用済燃料ラックを含む）
新燃料貯蔵庫非常用補給水系（残留熱除去系）
放射性気体廃棄物処理系の隔離弁
主排気筒（非常用ガス処理系排気管の支持機能以外）
燃 料 集 合体 落 下事 故 時放射 能 放 出を 低 減す る系（原子炉建屋，非常用ガス処理系）
圧力抑制室プール水排水系
復水貯蔵槽
放射性廃棄物処理施設（放射能インベントリの小さいもの）
焼却炉建屋
新燃料貯蔵庫
使用済燃料輸送容器保管建屋※：「緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能」における放射線監視設備のうち，気体廃棄物処理系設備エリア排気放射線モニタを含む

次に，上記の系統から，火災による放射性物質貯蔵等の機能への影響を考慮
し，重要度に応じて図るべき火災防護対策について評価した。

- 8 条-別添 1-資料 9-3 -3.2.1．放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮蔽及び放出低減機能
重要度分類指針によると，放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮蔽及び放出低減機能に該当する系統は「原子炉格納容器，原子炉格納容器隔離弁，原子炉格納容器スプレイ冷却系，原子炉建屋，非常用ガス処理系，可燃性ガス濃度制御系」である。
このうち，原子炉格納容器及び原子炉建屋はコンクリート・金属等の不燃性材料で構成する建築物・構造物であるため，火災による機能喪失は考えにくく，
火災によって放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮蔽及び放出低減機能に影響が及ぶおそれはない ※ 。
また，一次系配管，主蒸気管等は金属等の不燃性材料で構成されており火災による機能喪失は考えにくいこと，８条-別添 1-資料 10 の 8．で記載のとおり，
火災により想定される事象が発生しても原子炉の安全停止が可能であり，放射性物質が放出されるおそれはないことから，原子炉格納容器隔離弁，原子炉格
納容器スプレイ冷却系，非常用ガス処理系及び可燃性ガス濃度制御系は火災発生時には要求されない。さらに，８条-別添 1-資料 1 の参考資料３に示すように，これらの系統については設置許可基準規則第十二条に従い，火災に対する独立性を有している。
したがって，火災によって放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮蔽及び放出低減機能に影響を及ぼす系統はない。したがって，これらの機器については消防法等に基づく火災防護対策を行う設計とする。

ただし，非常用ガス処理系は，原子炉区域・タービン区域送排風機とともに，原子炉建屋を負圧にする機能を有しており，火災発生時に原子炉建屋の換気空調設備が機能喪失した場合でも非常用ガス処理系が使用可能であれば原子炉建屋を負圧維持することができる。このため，原子炉建屋の負圧を維持する観点から，非常用ガス処理系については，火災の発生防止対策，火災の感知・消火対策及び火災の影響軽減対策を実施することとする。
あわせて，非常用ガス処理系の機能確保のため原子炉建屋給排気隔離弁の閉操作が必要となるが，原子炉建屋給排気隔離弁についてはフェイル・クローズ設計であり，火災によって隔離弁の電磁弁のケーブルが損傷した場合，隔離弁が「閉」動作すること，万一の不動作の場合も多重化されていることから非常用ガス処理系の機能に影響しない。したがって，原子炉建屋給排気隔離弁については消防法等に基づく火災防護対策を行う設計とする。

- 8 条-別添 1-資料 9-4 -※ 火災の影響で機能喪失のおそれがないもの
金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等やコンクリート製の構造物等は，不燃性材料で構成されている。また，配管，タンク，手動弁，電動弁等（フランジ部等を含む）には内部の液体の漏えいを防止するため不燃性ではないパッキン類が装着されているが，これらは弁，フランジ等の内部に取り付けており，機器外の火災によってシート面が直接加熱されることはない。機器自体が外部からの炎に炙られて加熱されると，パッキンの温度も上昇するが，フランジへの取付けを模擬した耐火試験にて接液したパッキン類のシート面に機能喪失に至るような大幅な温度上昇が生じないことを確認している。仮に，万一，パッキン類が長時間高温になってシー
ト性能が低下したとしても，シート部からの漏えいが発生する程度で，弁，配管等の機能が失われることはなく，他の機器等への影響もない。
以上より，不燃性材料のうち，金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等やコンクリート製の構造物等で構成されている系統については，火災によっても原子炉の安全機能に影響を及ぼさないものとする。

- 8 条-別添 1-資料 9-5 -3.2.2．原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていないものであって，放射性物質を貯蔵する機能
重要度分類指針によると，原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていないものであって，放射性物質を貯蔵する機能に該当する系統は「放射性廃棄物処理施設（放射能インベントリの大きいもの），使用済燃料プール（使用済燃料ラックを含む），新燃料貯蔵庫」である。
放射性廃棄物処理施設（放射能インベントリの大きいもの）である放射性気体廃棄物処理系（6 号炉）の系統概略図を第 9-1 図に，放射性気体廃棄物処理系（7 号炉）の系統概略図を第 9-2 図に示す。
気体廃棄物処理系のうち，配管，手動弁，排ガス予熱器，排ガス再結合器，
排ガス復水器，除熱冷却器，活性炭式希ガスホールドアップ塔，希ガスフィル
タは金属等の不燃性材料で構成する機械品であるため，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって放射性物質を貯蔵する機能に影響が及ぶおそれはな
い※。
また，6 号炉における排ガス抽出器・排ガスブロワ側の空気作動弁（N62-AO-F010，F013），及び７号炉における排ガス真空ポンプ吸込側の空気作動弁（N62-AO-F016, F017, F027A/B）はフェイル・クローズ設計であり，火災によって当該弁の電磁弁のケーブルが機能喪失すると電磁弁が無励磁となり当該弁が自動的に閉止する。万一，当該弁が誤動作した場合であっても，上流側に設置された活性炭式ホールドアップ塔によって放射性物質が除去されることから，単一の火災によって放射性物質が放出されることはない。
第 9-1 図，第 9-2 図より，火災によって上記の弁が閉止すると気体廃棄物処
理系の排ガスフィルタより上流側で隔離されることとなり，当該弁より下流側（排ガス真空ポンプ，排ガス循環水タンク，主排気筒等が設置されているライン）に放射性物質が放出されない。
上記の弁以外の空気作動弁，電動弁については，火災による弁駆動部の機能喪失によって当該弁が開閉動作をしても，弁本体は金属等の不燃性材料で構成されており，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって放射性物質を貯蔵する機能に影響が及ぶおそれはない ※ 。
以上より，気体廃棄物処理系は，火災によって放射性物質を貯蔵する機能に影響が及ぶおそれはない。したがって，これらの機器については消防法等に基づく火災防護対策を行う設計とする。
気体廃棄物処理設備エリア排気モニタについては，重要度分類指針においてMS-3「緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能」のうち，放射線監視- 8 条-別添 1-資料 9-6 -設備に該当し，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉においては設計基準事故時に中央制御室の事故時放射線モニタ盤で監視を行う設備として整理していることから，重要度を踏まえ火災防護対策を行う設計とする。当該の放射線モニタについては，第 9-3 図に示すように隣接した検出器間（A，B 間並びに C,D 間）をそれぞれ耐火壁により分離する設計とする。したがって，放射線検出器は火災発生時に検出器が同時に機能喪失することは考えにくく，代替性を有する設計であることから，重要度並びに火災影響の有無を踏まえ，消防法等に基づく火災防護対策を行う設計とする。
一方，火災発生時に事故時放射線モニタ盤が機能喪失すると気体廃棄物処理
系の放射線監視機能が喪失する。このため，中央制御室の事故時放射線モニタ盤については，火災の発生防止対策，火災の感知・消火対策及び火災の影響軽減対策を実施する設計とする。
また，使用済燃料プール（使用済燃料ラックを含む），新燃料貯蔵庫はコン
クリート・金属等の不燃性材料で構成する構造物であるため，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって放射性物質を貯蔵する機能に影響が及ぶおそれはない ※ 。
さらに，使用済燃料プールの間接関連系である燃料プール冷却浄化系については，火災によって当該機能が喪失しても，使用済燃料プールの水位が遮蔽水位に低下するまで時間的余裕があり，その間に残留熱除去系（使用済燃料プー
ルへの補給ライン）の弁の手動操作等によって機能を復旧することができることから，火災によって放射性物質を貯蔵する機能に影響が及ぶおそれはない。
したがって，火災によって放射性物質の貯蔵機能に影響を及ぼす系統はなく，これらの機器については，消防法等に基づく火災防護対策を行う設計とする。

- 8 条-別添 1-資料 9-7 -※ 火災の影響で機能喪失のおそれがないもの
金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等やコンクリート製の構造物等は，不燃性材料で構成されている。また，配管，タンク，手動弁，電動弁等（フランジ部等を含む）には内部の液体の漏えいを防止するため不燃性ではないパッキン類が装着されているが，これらは弁，フランジ等の内部に取り付けており，機器外の火災によってシート面が直接加熱されることはない。機器自体が外部からの炎に炙られて加熱されると，パッキンの温度も上昇するが，フランジへの取付けを模擬した耐火試験にて接液したパッキン類のシート面に機能喪失に至るような大幅な温度上昇が生じないことを確認している。仮に，万一，パッキン類が長時間高温になってシー
ト性能が低下したとしても，シート部からの漏えいが発生する程度で，弁，配管等の機能が失われることはなく，他の機器等への影響もない。
以上より，不燃性材料のうち，金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等やコンクリート製の構造物等で構成されている系統については，火災によっても原子炉の安全機能に影響を及ぼさないものとする。

- 8 条-別添 1-資料 9-8 -

MO

蒸気式
空気抽出器から

N21-MO-F409

排ガス
再結合器

排ガス
予熱器
起動停止用蒸気式
空気抽出器から

排ガス
復水器

除湿冷却器

MO

N21-MO-F410

主復水器へ

PCV

-8 条-別添 1-資料 9-9 -

排ガス
フィルタ

AO

FC

FC

N62-PCV-F003

N62-AO-F004

活性炭式
希ガスホールド
アップ塔

PCV

AO

FC

FC

N62-PCV-F006

N62-AO-F007

AO
FC
N62-AO-F010

排ガス抽出器AO

排ガスブロワ
後置冷却器

FC
N62-AO-F013

第 9-1 図：気体廃棄物処理系

排ガスブロワ

系統概略図（6 号炉）

主
排
気
筒

MO

蒸気式
空気抽出器から

N21-MO-F125

排ガス
再結合器

排ガス
予熱器
起動停止用蒸気式
空気抽出器から

排ガス
復水器

除湿冷却器

MO

N21-MO-F124

主復水器へ- 8 条-別添 1-資料 9-10 -

FCV

排ガス
フィルタ

活性炭式
希ガスホールド
アップ塔

N62-FCV-F006

AO
FC

排ガス循環
水タンク（Ａ）

N62-AO-F027A

排ガス真空ポンプ（A）AO
FC
N62-AO-F016
AO

AO

FC

FC

N62-AO-F017

N62-AO-F027B

第 9-2 図：気体廃棄物処理系

排ガス循環
水タンク（B）
排ガス真空
ポンプ（B）

系統概略図（7 号炉）

主
排
気
筒

第 9-3 図：気体廃棄物処理設備エリア排気モニタの配置-8 条-別添 1-資料 9-11 -3.2.3．使用済燃料プール水の補給機能
重要度分類指針によると，使用済燃料プール水の補給機能に該当する系統は「非常用補給水系（残留熱除去系）」である。
火災によって残留熱除去系が機能喪失しても，使用済燃料プールの水位が遮蔽水位まで低下するまでに時間的余裕があり，その間に電動弁の手動操作等によって機能を復旧することができることから，火災によって燃料プール水の補給機能に影響が及ぶおそれはない。
したがって，火災によって使用済燃料プール水の補給機能に影響を及ぼす系
統はなく，これらの機器については，消防法等に基づく火災防護対策を行う設計とする。

3.2.4．放射性物質放出の防止機能
重要度分類指針によると，放射性物質放出の防止機能に該当する系統は「放射性気体廃棄物処理系の隔離弁，主排気筒（非常用ガス処理系排気管の支持機
能以外），燃料集合体落下事故時放射能放出を低減する系（原子炉建屋，非常用
ガス処理系）」である。
放射性気体廃棄物処理系の排ガス真空ポンプ吸込側の空気作動弁は，3.2.2．
のとおりであり，火災によって放射性物質が放出されるおそれはない。
また，原子炉建屋,主排気筒は金属等の不燃性材料で構成され，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって放射性物質放出の防止機能に影響が及ぶ
おそれはない。 ※ 。
さらに，燃料集合体の落下事故は，燃料集合体移動時は燃料取替機に燃料集合体を機械的にラッチさせて吊り上げること，ラッチ部は不燃性材料で構成さ
れ火災による影響は受けないことから，火災により燃料集合体の落下事故は発生しない。また，3.2.1.のとおり非常用ガス処理系については火災の発生防止
対策，火災の感知・消火対策及び火災の影響軽減対策を実施する設計とする。
したがって，非常用ガス処理系を除き，火災によって放射性物質放出の防止機能に影響を及ぼす系統はなく，これらの機器については，消防法等に基づく火災防護対策を行う設計とする。

-8 条-別添 1-資料 9-12 -※ 火災の影響で機能喪失のおそれがないもの
金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等やコンクリート製の構造物等は，不燃性材料で構成されている。また，配管，タンク，手動弁，電動弁等（フランジ部等を含む）には内部の液体の漏えいを防止するため不燃性ではないパッキン類が装着されているが，これらは弁，フランジ等の内部に取り付けており，機器外の火災によってシート面が直接加熱されることはない。機器自体が外部からの炎に炙られて加熱されると，パッキンの温度も上昇するが，フランジへの取付けを模擬した耐火試験にて接液したパッキン類のシート面に機能喪失に至るような大幅な温度上昇が生じないことを確認している。仮に，万一，パッキン類が長時間高温になってシー
ト性能が低下したとしても，シート部からの漏えいが発生する程度で，弁，配管等の機能が失われることはなく，他の機器等への影響もない。
以上より，不燃性材料のうち，金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等やコンクリート製の構造物等で構成されている系統については，火災によっても原子炉の安全機能に影響を及ぼさないものとする。

-8 条-別添 1-資料 9-13 -3.2.5．放射性物質の貯蔵機能
重要度分類指針によると，放射性物質の貯蔵機能に該当する系統は「圧力抑制室プール水排水系，復水貯蔵槽，放射性廃棄物処理施設（放射能インベント
リの小さいもの），焼却炉建屋，新燃料貯蔵庫，使用済燃料輸送保管建屋」である。
(1)

圧力抑制室プール水排水系
圧力抑制室プール水排水系の概略系統図を第 9-4 図に示す。圧力抑制室プール水排水系のうち，配管，手動弁，圧力抑制室プール水サージタンクは金属等の不燃性材料で構成する機械品であるため，火災による機能喪失は考えにくく，
火災によって放射性物質を貯蔵する機能に影響が及ぶおそれはない ※ 。
また，圧力抑制室プール水排水系は空気作動弁を介して液体廃棄物処理系（低電導度放射性廃棄物処理系（LCW）及び高電導度放射性廃棄物処理系（HCW））と接続されているが，これらについては後述のとおり，火災によって放射性物質の貯蔵機能に影響が及ぶおそれはない。
さらに，圧力抑制室プール水排水系は空気作動弁を介して残留熱除去系と接続されているが，圧力抑制室プール水排水系と残留熱除去系を接続する残留熱除去系側の電動弁（E11-MO-F030）は，通常閉かつ残留熱除去系の機能要求時も閉であること，火災影響を受けて当該弁が機能喪失した場合でも閉状態が維持されること，万一，誤動作した場合であっても電源区分の異なる弁（E11-MO-F029）で二重化されていることから，火災によって放射性物質が放出されることはない。
以上より，圧力抑制室プール水排水系について，火災によって放射性物質の貯蔵機能に影響が及ぶおそれはない。

(2)

復水貯蔵槽，新燃料貯蔵庫，焼却炉建屋
復水貯蔵槽，新燃料貯蔵庫，焼却炉建屋については，コンクリート・金属等の不燃性材料で構成する構造物であるため，火災による機能喪失は考えにくく，
火災によって放射性物質の貯蔵機能に影響が及ぶおそれはない ※ 。

(3)

放射性廃棄物処理施設（放射能インベントリの小さいもの）
放射性廃棄物処理施設（放射能インベントリの小さいもの）である液体廃棄物処理系について，関連する系統（廃スラッジ系，濃縮廃液系）も含めて系統概要図を第 9-5～9-8 図に示す。
液体廃棄物処理系（LCW，HCW），廃スラッジ系，濃縮廃液系のうち，配管，手動弁，収集槽，ろ過器，脱塩塔，サンプル槽，樹脂沈降分離槽，使用済樹脂-8 条-別添 1-資料 9-14 -槽，タンクは金属等の不燃性材料で構成する機械品であるため，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって放射性物質の貯蔵機能に影響が及ぶおそれはない ※ 。
また，各空気作動弁はフェイル・クローズ設計であり，火災によって当該弁の電磁弁のケーブルが機能喪失すると電磁弁が無励磁となり当該弁が自動的に閉止する。万一，空気作動弁が誤動作した場合であっても，低電導度放射性廃棄物処理系については，移送先が 6 号又は 7 号炉の復水貯蔵槽若しくは HCW 収
集タンクであることから放射性物質が放出されることはない。
高電導度放射性廃棄物処理系については，カナル放出ラインに 3 個の空気作動弁（K6 カナル放出ラインについては K13-AO-F120，F121，F126，K7 カナル放出ラインについては K13-AO-F120，F121，F128）を直列に設置しており，単一の弁の誤動作では放射性物質が放出されない設計としている（第 9-6 図）。これらの空気作動弁は HCW バルブ室に設置しているが，HCW バルブ室には油内包機器等の可燃物はないことから火災発生により直列に設置された 3 個の空気作動弁が同時に機能喪失するおそれは小さい（第 9-9 図，第 9-10 図）。仮に直列に設置された 3 個の空気作動弁が誤動作により開となっても，系統の上流に設置
している，HCW サンプルポンプの誤起動及び空気作動弁であるサンプルポンプ
入口弁（K13-AO-F112A,B）の誤動作（開動作）が同時に発生しない限り放射性物質が放出されることはない。
なお，カナル放出ラインの 3 個の空気作動弁を設置している HCW バルブ室は廃棄物処理建屋，HCW サンプルポンプ及びサンプルポンプ入口弁を設置している HCW サンプルポンプ室は廃棄物処理建屋であり，十分な離隔距離が確保されていることから，単一の火災で全ての機器が誤動作する可能性はない。以上のことから，単一の火災によって放射性物質が放出されることはない。
また，第 9-5～9-8 図より，火災によって上記の弁が閉止すると液体廃棄物
処理系の放射性液体廃棄物は系統内に隔離されることとなり，系統外へ放射性物質が放出されない。
したがって，液体廃棄物処理系は火災によって放射性物質を貯蔵する機能に影響が及ぶおそれはなく，これらの機器については，消防法等に基づく火災防護対策を行う設計とする。

-8 条-別添 1-資料 9-15 -※ 火災の影響で機能喪失のおそれがないもの
金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等やコンクリート製の構造物等は，不燃性材料で構成されている。また，配管，タンク，手動弁，電動弁等（フランジ部等を含む）には内部の液体の漏えいを防止するため不燃性ではないパッキン類が装着されているが，これらは弁，フランジ等の内部に取り付けており，機器外の火災によってシート面が直接加熱されることはない。機器自体が外部からの炎に炙られて加熱されると，パッキンの温度も上昇するが，フランジへの取付けを模擬した耐火試験にて接液したパッキン類のシート面に機能喪失に至るような大幅な温度上昇が生じないことを確認している。仮に，万一，パッキン類が長時間高温になってシー
ト性能が低下したとしても，シート部からの漏えいが発生する程度で，弁，配管等の機能が失われることはなく，他の機器等への影響もない。
以上より，不燃性材料のうち，金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等やコンクリート製の構造物等で構成されている系統については，火災によっても原子炉の安全機能に影響を及ぼさないものとする。

-8 条-別添 1-資料 9-16 --8 条-別添 1-資料 9-17 -

E22

E22

第 9-4 図：圧力抑制室プール水排水系の系統概略図

試料採取系へ

5 号炉

試料採取系へサー ジタ ン ク

プー ル水

圧力 制御 室

LCW 収集槽 (A)FC

AO

K12-AO-F003A

FC

LCW 収集ポンプ（A）LCW 通水ポンプ（A）AO

K12-AO-F153A

LCW
ろ過器
（A）

FC

LCW
ろ過器
（B）

FC

AO

LCW
脱塩塔
（A）

K12-AO-F271A

FC

AO

K12-AO-F273A

LCW 収集槽 (B)FC

AO

K12-AO-F003B

LCW 収集槽 (C)FC

AO- 8 条-別添 1-資料 9-18 -K12-AO-F003C

FC

LCW 収集ポンプ（B）LCW 通水ポンプ（B）

K12-AO-F009A

K12-AO-F153B

AO

LCW
脱塩塔
（B）

K12-AO-F271B

AO

AO

AO
FC

AO

LCW
サンプル槽 (A)FC

FC
K12-AO-F015A

FC

AO

K12-AO-F273B

K-7 CSP

K12-AO-F105

LCW サンプル
ポンプ（A）AO
FC
K12-AO-F019

AO
FC
K12-AO-F009B

AO

AO

LCW
サンプル槽 (B)FC

FC
K12-AO-F015B

AO
FC

LCW サンプル
ポンプ（B）

K12-AO-F102

K12-AO-F039

LCW 収集槽へ

第 9-5 図：液体廃棄物処理系（LCW）系統概略図

K-6 CSPHCW から

CONW シール水ポンプから（B,C も同様）

HCW 収 集 タ ン ク
(A)
FC

AO

K13-AO-F012A

HCW 収 集 タ ン ク(B)

HCW 収集ポンプ（A）

K13-AO-F103
AO

FC

FC
K13-AO-F012B- 8 条-別添 1-資料 9-19 -HCW 収 集 タ ン ク(C)AOK13-AO-F053

HCW
蒸留水タンク

HCW
濃縮装置

FC

HCW 収集ポンプ（B）

AO

HCW
脱塩塔

HCW 蒸留水ポンプ
AO

FC
K13-AO-F012C

HCW 収集ポンプ（C）

K13-AO-F111A

AO

AO

AO
FC

HCW
サンプル槽 (A)K13-AO-F112A

K-6,K-7
CSP へ

FC

FC

HCW サンプル
ポンプ（A）

K13-AO-F143
AOFC

K-6 カナル
K13-AO-F126

AO
FC
K13-AO-F111B

AO

AO

HCW
サンプル槽 (B)

AO
FC

FC

FC

K13-AO-F112B

K13-AO-F120 K13-AO-F121

AOFC

K-7 カナル
HCW サンプル
ポンプ（B）

K13-AO-F128

第 9-6 図：液体廃棄物処理系（HCW）系統概略図

CUW 逆洗水
移送ポンプ（A）,(B)AOFC

K-6 CUW 逆洗水受タンクAO
FCFC
K21-AO-F001

K21-AO-F005

K-6 CF 逆洗
水受タンク

AO

CUW 粉 末 樹 脂
沈降分離槽（A）

CF 逆洗水移送ポンプ（A）,(B)AOFC

CUW 粉末樹脂沈降分離槽
デカントポンプ（A）,(B)

K21-AO-F321A

AO

FC

FC

K21-AO-F051

K21-AO-F056

AO

AO

AO

-8 条-別添 1-資料 9-20 -FC

K21-AO-F001

K21-AO-F006

AO

K21-AO-F051

K21-AO-F055

AO

K21-F306A
K21-AO-F321B

K21-AO-F304

K21-F307A

K-5 廃スラッジ系へ

CONW シール
水ポンプからAO

CUW 粉 末 樹 脂
沈降分離槽（B）

K21-F306B

K21-F307B

K-5 廃スラッジ系へ

K-6,7 LCW ろ過器からAO
FC

使用済樹脂槽（A）

K21-AO-F209

LCW 脱塩塔から使用済樹脂槽
デカントポンプ（A）,(B)HCW 脱塩塔から
K-6,7 CD 脱塩装置から使用済樹脂槽（B）

第 9-7 図：廃スラッジ系系統概略図

LCW
収集槽へ

FC
FC

K21-AO-F303

FC

FC

スラッジ
移送ポンプ

FC

FC

AO
FC

AO

CF 逆洗水移送ポンプ（A）,(B)K-7 CF 逆洗
水受タンク

HCW 収集タンクへ

K21-AO-F118

CUW 逆洗水
移送ポンプ（A）,(B)K-7 CUW 逆洗水受タンクLCW 収集槽へ

K21-AO-F114

AO

LCW 収集槽へ

CONW シール
水ポンプからCONW シール
水ポンプからK-5 固化系（セメント固化設備）

AO

HCW
濃縮装置からFC
K22-AO-F004A

AO
FC

濃縮廃液
タンク（A）

K22-AO-F007A

濃縮廃液ポンプ(A，B)
AO

AO
FC
K22-AO-F004B

FC

濃縮廃液
タンク（B）CONW シール
水ポンプから

K22-AO-F007B

乾燥機給液
タンク

ヘッドタンク

乾燥機

乾燥機
給液ポンプ
粉体移送機

CONW シール
水ポンプから固化材- 8 条-別添 1-資料 9-21 -混合槽

HCW 濃縮装置へ

濃縮廃液タンクへ

CONW
シール水タンク

CONW
シール水ポンプ(A)

濃縮廃液ポンプへ

HCW 収集ポンプへ
CONW
シール水ポンプ(B)スラッジ移送ポンプへ

第 9-8 図：固化系及び濃縮廃液系系統概略図

ドラム缶へ

第 9-9 図：高電導度放射性廃棄物処理系機器配置-8 条-別添 1-資料 9-22 -K13-AO-F128
K13-AO-F120

K13-AO-F126

K13-AO-F121

グレーチングの上（中間階）に設置

HCW 放出ラインのバルブの配置（HCW バルブ室）

HCW バルブ室の可燃物の状況（可燃物なし）
第 9-10 図：高電導度放射性廃棄物処理系の弁配置状況-8 条-別添 1-資料 9-23 -放射性廃棄物処理施設（放射能インベントリの小さいもの）である固体廃棄物貯蔵庫（ドラム缶）は，金属等の不燃性材料で構成される。ドラム缶に収め貯蔵するもののうち雑固体廃棄物については，第 9-11 図に示すフローチャート
に従い分別し，「可燃」，「難燃」については，焼却炉で焼却した後の「不燃」の焼却灰の状態でドラム缶に収納することから，ドラム缶内部での火災による機能喪失は考えにくく，火災によって放射性物質貯蔵等の機能に影響が及ぶおそれはない。
一方，「不燃」には，金属等の不燃性材料をドラム缶に収納する際に収納するポリエチレン製の袋や識別用シールといった可燃物を含むものの，収納物は不燃性材料であること，ドラム缶内には危険物を含まないこと，ポリエチレンの発火点は 350℃より高いこと，固体廃棄物貯蔵庫（ドラム缶）内には高温となる設備がないことから，ドラム缶内部での火災発生は考えにくく，火災によって放射性物質貯蔵等の機能喪失に影響が及ぶおそれはない。
また，固体廃棄物貯蔵庫における放射性固体廃棄物の保管状況を確認するた
めに，固体廃棄物貯蔵庫を 1 週間に 1 回巡視するとともに，3 ヶ月に 1 回保管量を確認する。
さらに，固体廃棄物貯蔵庫はコンクリートで構築された建屋内に設置されている。
したがって，火災によって放射性物質の貯蔵機能に影響を及ぼす系統はなく，これらの機器については，消防法等に基づく火災防護対策を行う設計とする。
※ 火災の影響で機能喪失のおそれがないもの
金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等やコンクリート製の構造物等は，不燃性材料で構成されている。また，配管，タンク，手動弁，電動弁等（フランジ部等を含む）には内部の液体の漏えいを防止するため不燃性ではないパッキン類が装着されているが，これらは弁，フランジ等の内部に取り付けており，機器外の火災によってシート面が直接加熱されることはない。機器自体が外部からの炎に炙られて加熱されると，パッキンの温度も上昇するが，フランジへの取付けを模擬した耐火試験にて接液したパッキン類のシート面に機能喪失に至るような大幅な温度上昇が生じないことを確認している。仮に，万一，パッキン類が長時間高温になってシー
ト性能が低下したとしても，シート部からの漏えいが発生する程度で，弁，配管等の機能が失われることはなく，ほかの機器等への影響もない。
以上より，不燃性材料のうち，金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等やコンクリート製の構造物等で構成されている系統については，火災によっても原子炉の安全機能に影響を及ぼさないものとする。

-8 条-別添 1-資料 9-24 -濃縮廃液

雑固体廃棄物

使用済み
樹脂
可燃

難燃

不燃
No 塩化ビニ ル
シリコン

等

焼却対象物
Yes

1mSv/h ※1(1mSv 以上)
1mSv 未満

1mSv 未満

1mSv 未満袋（ポリエチレン製）封入

油,有機溶剤等付着

危険物

Yes

メッシュ状
容器 ※2

No

焼却炉
焼却後（灰：不燃）

セメント
固化設備

固体廃棄物貯蔵庫(ドラム缶)に貯蔵※1 1mSv 以上の場合は,遮蔽措置あるいは減衰により，1mSv 未満とした後に処置※2 局所排風機等による換気にて保管エリアにおける可燃性ガスの滞留を防止

第 9-11 図：固体廃棄物貯蔵庫（ドラム缶）貯蔵へのフローチャート-8 条-別添 1-資料 9-25 -3.3．放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機器等の特定3.2．での検討の結果，添付資料２に示すとおり，火災時に「放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能」が喪失する系統はない。
ただし，火災時における原子炉建屋の負圧維持の観点から，非常用ガス処理
系については「火災防護に係る審査基準」に基づく火災防護対策を実施する。
また，気体廃棄物処理系設備エリア排気放射線モニタについては，監視機能を有する中央制御室の事故時放射線モニタ盤に対して「火災防護に係る審査基準」に基づく火災防護対策を実施する。

- 8 条-別添 1-資料 9-26 -4．放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器の火災区域
設定
放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設置す
る区域を火災区域として設定する。火災区域については設置された構築物，系
統及び機器の重要度に応じて火災の影響軽減対策を行う設計とする。原子炉建屋の負圧維持の観点から，非常用ガス処理系を設置する建屋並びに非常用ガス処理系設置区域に対して，以下の要求事項に従って 3 時間以上の耐火性能を有する耐火壁で隣接する他の火災区域と分離する設計とし，その他の放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器の設置区域については，
火災によりこれらの機能が喪失することはないが，隣接する他の火災区域と 3
時間以上の耐火性能を有するコンクリート壁により分離する設計とする。

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（抜粋）
1.2

用語の定義

(11)

「火災区域」 耐火壁によって囲まれ、他の区域と分離されている建屋内の区域を
いう。

2.3
2.3.1

火災の影響軽減
安全機能を有する構築物、系統及び機器の重要度に応じ、それらを設置する火災
区域又は火災区画内の火災及び隣接する火災区域又は火災区画における火災による影響に対し、以下の各号に掲げる火災の影響軽減のための対策を講じた設計で
あること。

(3)

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区域については、3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁によって他の火災区域から分離されていること。

- 8 条-別添 1-資料 9-27 -5．火災感知設備の設置について
非常用ガス処理系を設置する火災区域に対しては，以下の要求事項に基づく
火災感知設備を設置する。また，事故時放射線モニタ盤を設置する中央制御室についても，以下の要求事項に基づく火災感知設備を設置する。設置する火災感知設備については，８条-別添１-資料５に記載のものと同等とする。その他の火災区域については，消防法等に準じて火災感知設備を設置する設計とする。

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（抜粋）
2.2
2.2.1

火災の感知，消火
火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有する構
築物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計であること。

(1)①

火災感知設備各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮して型式を選定し、早期に火災を感知できる場所に設置
すること。

②

火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種類の感知器又は同等の機能を有する機器を組合せて設置すること。また、その設置にあたっては、感知器等の誤作動を防止するための方策を講じること。

③

外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計であること。

④

中央制御室等で適切に監視できる設計であること。

- 8 条-別添 1-資料 9-28 -6．消火設備の設置について
非常用ガス処理系を設置する火災区域に対しては，以下の要求事項に基づく
全域ガス消火設備を設置する。設置する全域ガス消火設備については，８条別添１-資料６に記載のものと同等とする。
また，事故時放射線モニタ盤を設置する中央制御室については，８条-別添１-資料１に記載のとおり，常駐する運転員によって火災感知器による早期の火災感知及び消火活動が可能であり，火災が拡大する前に消火可能であること，万一，火災によって煙が発生した場合でも建築基準法に準拠した容量の排煙設備
によって排煙が可能な設計とすることから，消火活動が困難とならない火災区域として選定し，消火器で消火を行う設計とする。その他の火災区域について
は，消防法等に準じて消火設備を設ける設計とする。

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（抜粋）
2.2
2.2.1

火災の感知，消火
火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有する構
築物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計であること。

なお，「2.2.1 (2) 消火設備」の要求事項を添付資料３に示す。

- 8 条-別添 1-資料 9-29 -添付資料１

柏崎刈羽原子力発電所

6 号及び 7 号炉における「重要度分類審査指針」に基づく放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能並びに系統の抽出について

添付資料 1
柏崎刈羽原子力発電所

6 号及び 7 号炉における「重要度分類審査指針」に基づく

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能並びに系統の抽出について
重要度分類指針
分類

定義

柏崎刈羽原子力発電所

機能構築物，系統又は機器

6号及び7号炉

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機能

火災による機能影響＊

原子炉圧力容器
冷却材再循環ポンプ
配管，弁- 8 条-別添 1-資料 9-添付 1-1 -原子炉冷却材圧力バウン
1)原子炉冷却材圧力バウ ダリを構成する機器・配ンダリ機能
管系（計装等の小口径配 隔離弁
管・機器は除く。）――（放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係わらない機能）

制御棒駆動機構ハウジング

中性子束計装管ハウジング

制御棒カップリング

PS-1

その損傷又は故障により発生する事象によって，(a)炉心の著しい損傷又は(b)燃料の大量の破損を引き起こすおそれのある構築物，系統及び機器

2)過剰反応度の印加防止
制御棒カップリング機能―
制御棒駆動機構カップリング―（放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係わらない機能）

制御棒駆動機構ラッチ機構
炉心シュラウドシュラウドサポート
上部格子板
炉心支持板

3)炉心形状の維持機能

炉心支持構造物（炉心
燃料支持金具シュラウド，シュラウド
サポート，上部格子板， 制御棒案内管
炉心支持板，制御棒案内管）燃料集合体（ただ制御棒駆動機構ハウジング
し，燃料を除く。）――

燃料集合体（上部タイプレート）
燃料集合体（下部タイプレート）
燃料集合体（スペーサ）
直接関連系（燃料集合体）チャンネルボックス＊各系統から抽出された機器に対して，火災による放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機能への影響を考慮し，火災防護対象の要否を個別に評価した結果を添付資料２に示す。

（放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係わらない機能）

重要度分類指針
分類

定義

柏崎刈羽原子力発電所

機能構築物，系統又は機器

6号及び7号炉

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機能

火災による機能影響＊

制御棒
制御棒案内管- 8 条-別添 1-資料 9-添付 1-2 -原子炉停止系の制御棒による系（制御棒及び制御 制御棒駆動機構
1)原子炉の緊急停止機能
棒駆動系（スクラム機
能））
直接関連系
水圧制御ユニット（ｽｸﾗﾑﾊﾟｲﾛｯﾄ弁，ｽｸ（原子炉停止系の制御
ﾗﾑ弁，ｱｷｭﾑﾚｰﾀ，窒素容器，配管，弁)棒による系）――（放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係わらない機能）

制御棒
制御棒カップリング

MS-11)異常状態発生時に原子炉を緊急に停止し，残留熱を除去し，原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧を防止
し，敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する構築物，系統及び機器

2)未臨界維持機能

制御棒駆動機構カップリング
原子炉停止系（制御棒による系，ほう酸水注入
制御棒駆動機構
直接関連系系）（原子炉停止系の制御棒による系）
制御棒駆動機構ハウジング――（放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係わらない機能）

ほう酸水注入系（ほう酸水注入ポンプ,注入弁,タンク出口弁,
ほう酸水貯蔵タンク,ポンプ吸込配管及び弁,注入配管及び弁）―

3)原子炉冷却材圧力バウ 逃がし安全弁（安全弁と逃がし安全弁（安全弁開機能）
ンダリの過圧防止機能
しての開機能）―残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード） （ﾎﾟﾝﾌﾟ，熱交換
残留熱を除去する系統器，原子炉停止時冷却モードのルートとなる配管及び弁）（（残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）， 直接関連系（原子炉停4)原子炉停止後の除熱機 原子炉隔離時冷却系，高 止時冷却モード）
熱交換器バイパス配管及び弁能
圧炉心注水系,逃がし安全 （残留熱除去系）
弁（手動逃がし機能），
自動減圧系（手動逃がし 原子炉隔離時冷却系（ﾎﾟﾝﾌﾟ，ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ・ﾌﾟｰﾙ，ﾀｰﾋﾞﾝ，ｻﾌﾟﾚｯ
機能））
ｼｮﾝ・ﾌﾟｰﾙから注水先までの配管，弁）―（放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係わらない機能）―＊各系統から抽出された機器に対して，火災による放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機能への影響を考慮し，火災防護対象の要否を個別に評価した結果を添付資料２に示す。

（放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係わらない機能）

重要度分類指針
分類

定義

機能

柏崎刈羽原子力発電所
構築物，系統又は機器

6号及び7号炉

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機能

火災による機能影響＊

ﾀｰﾋﾞﾝへの蒸気供給配管，弁ﾎﾟﾝﾌﾟﾐﾆﾏﾑﾌﾛｰﾗｲﾝ配管，弁
ｽﾄﾚｰﾅ
直接関連系
（原子炉隔離時冷却系）

復水貯蔵槽
復水貯蔵槽出口水源切替弁- 8 条-別添 1-資料 9-添付 1-3 -

ポンプの復水貯蔵槽からの吸込配管，
弁
潤滑油冷却器及びその冷却器までの冷却供給配管
高圧炉心注水系
ヘッダ）（ﾎﾟﾝﾌﾟ，ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ・ﾌﾟｰﾙ，配管，弁，注入ﾎﾟﾝﾌﾟﾐﾆﾏﾑﾌﾛｰﾗｲﾝ配管，弁MS-11)異常状態発生時に原子炉を緊急に停止し，残留熱を除去し，原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧を防止
し，敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する構築物，系統及び機器

残留熱を除去する系統（（残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）， 直接関連系
4)原子炉停止後の除熱機 原子炉隔離時冷却系，高 （高圧炉心注水系）
能
圧炉心注水系,逃がし安全弁（手動逃がし機能），
自動減圧系（手動逃がし
機能））

ｽﾄﾚｰﾅ
―

復水貯蔵槽
―
復水貯蔵槽出口水源切替弁
ﾎﾟﾝﾌﾟの復水貯蔵槽からの吸込配管，
弁

逃がし安全弁（手動逃がし機能）

原子炉圧力容器から逃がし安全弁まで
直接関連系の主蒸気配管（逃がし安全弁（手動逃がし機能））
駆動用窒素源 （ｱｷｭﾑﾚｰﾀ，ｱｷｭﾑﾚｰﾀから逃がし安全弁までの配管，弁）自動減圧系（手動逃がし機能）
原子炉圧力容器から逃がし安全弁までの主蒸気配管
直接関連系（自動減圧系（手動逃がし機能））
駆動用窒素源 （ｱｷｭﾑﾚｰﾀ，ｱｷｭﾑﾚｰﾀから逃がし安全弁までの配管，弁）＊各系統から抽出された機器に対して，火災による放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機能への影響を考慮し，火災防護対象の要否を個別に評価した結果を添付資料２に示す。

（放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係わらない機能）

重要度分類指針
分類

定義

柏崎刈羽原子力発電所

機能構築物，系統又は機器

6号及び7号炉

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機能

火災による機能影響＊

残留熱除去系（低圧注水モード） （ﾎﾟﾝﾌﾟ，ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ・ﾌﾟｰ
ﾙ，ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ・ﾌﾟｰﾙから注水先までの配管，弁（熱交換器ﾊﾞｲﾊﾟ
ｽﾗｲﾝ含む），注水ﾍｯﾀﾞ）
ﾎﾟﾝﾌﾟﾐﾆﾏﾑﾌﾛｰﾗｲﾝの配管，弁直接関連系（残留熱除去系（低圧注水モード））
ｽﾄﾚｰﾅ
原子炉隔離時冷却系 （ﾎﾟﾝﾌﾟ，ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ・ﾌﾟｰﾙ，ﾀｰﾋﾞﾝ，ｻﾌﾟ
ﾚｯｼｮﾝ・ﾌﾟｰﾙから注水先までの配管，弁）- 8 条-別添 1-資料 9-添付 1-4 -ﾀｰﾋﾞﾝへの蒸気供給配管，弁ﾎﾟﾝﾌﾟﾐﾆﾏﾑﾌﾛｰﾗｲﾝ配管，弁
ｽﾄﾚｰﾅ
直接関連系
（原子炉隔離時冷却系）

MS-11)異常状態発生時に原子炉を緊急に停止し，残留熱を除去し，原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧を防止
し，敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する構築物，系統及び機器

5)炉心冷却機能

復水貯蔵槽
復水貯蔵槽出口水源切替弁
ﾎﾟﾝﾌﾟの復水貯蔵槽からの吸込配管，弁

非常用炉心冷却系（低圧
注水系，原子炉隔離時冷却系，高圧炉心注水系，自動減圧系）

潤滑油冷却器及びその冷却器までの冷却水供給配管

――高圧炉心注水系（ﾎﾟﾝﾌﾟ，ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ・ﾌﾟｰﾙ，ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ・ﾌﾟｰﾙから注水先までの配管，弁，注水ﾍｯﾀﾞ）
ｽﾄﾚｰﾅ
ﾎﾟﾝﾌﾟﾐﾆﾏﾑﾌﾛｰﾗｲﾝ配管，弁
直接関連系（高圧炉心注水系）

復水貯蔵槽
復水貯蔵槽出口水源切替弁
ﾎﾟﾝﾌﾟの復水貯蔵槽からの吸込配管,弁自動減圧系（逃がし安全弁）
原子炉圧力容器から逃がし安全弁までの主蒸気配管
直接関連系（自動減圧系（逃がし安全弁））
駆動用窒素源 （ｱｷｭﾑﾚｰﾀ，ｱｷｭﾑﾚｰﾀから逃がし安全弁までの配管，弁）＊各系統から抽出された機器に対して，火災による放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機能への影響を考慮し，火災防護対象の要否を個別に評価した結果を添付資料２に示す。

（放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係わらない機能）

重要度分類指針
分類

定義

機能

柏崎刈羽原子力発電所
構築物，系統又は機器

6号及び7号炉

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機能

火災による機能影響＊

原子炉格納容器 （格納容器本体，貫通部，所員用エアロック，機器搬入ハッチ，座部鉄筋コンクリートマット）
ダイヤフラムフロア
直接関連系（原子炉格納容器）

ベント管
スプレイ管
ベント管付真空破壊弁
逃がし安全弁排気管のｸｴﾝﾁｬ―（原子炉格納容器及び原子炉建屋はコンクリート・金属等の不燃性材料で構成する建築物・構造物であること，一次系配管，主蒸気管等は金属等の不燃性材料で構成されており火災による機能喪失は考えにくく，火災によって放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮へい及び放出低減機能に影響が及ぶおそれはない。
また，火災により想定される事象（8条-別添1-資料10の8．に記載）が発生しても原子炉の安全停止が可能であり，放射性物質が放出されるおそれはないことから，原子炉格納容器隔離弁，原子炉格納容器スプレイ冷却系，非常用ガス処理系及び可燃性ガス濃度制御系は火災発生時には要求されない）

原子炉建屋原子炉区域
直接関連系（原子炉建屋原子炉区 原子炉建屋常用換気空調系隔離弁域）
原子炉格納容器隔離弁及び格納容器バウンダリ配管- 8 条-別添 1-資料 9-添付 1-5 -

直接関連系
主蒸気隔離弁駆動用空気又は窒素源（原子炉格納容器隔離（ｱｷｭﾑﾚｰﾀ，ｱｷｭﾑﾚｰﾀから主蒸気隔離弁
弁及び格納容器バウンまでの配管，弁）ダリ配管）
主蒸気流量制限器

MS-11)異常状態発生時に原子炉を緊急に停止し，残留熱を除去し，原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧を防止
し，敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する構築物，系統及び機器

残留熱除去系（原子炉格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却ﾓｰﾄﾞ） （ﾎﾟﾝﾌﾟ，熱原子炉格納容器，原子炉 交換器，ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ・ﾌﾟｰﾙ，ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ・ﾌﾟｰﾙからｽﾌﾟﾚｲ先（ﾄﾞﾗｲ
格納容器隔離弁，原子炉 ｳｪﾙ及びｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ・ﾁｪﾝﾊﾞ気相部）までの配管，弁，ｽﾌﾟﾚｲﾍｯﾀﾞ
6)放射性物質の閉じ込め 格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却系，原 （ﾄﾞﾗｲｳｪﾙ及びｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ・ﾌﾟｰﾙ））
機能，放射線の遮蔽及び 子炉建屋，非常用ガス処
直接関連系
ﾎﾟﾝﾌﾟﾐﾆﾏﾑﾌﾛｰﾗｲﾝの配管，弁放出低減機能理系，非常用再循環ガス（残留熱除去系（原子処理系，可燃性ガス濃度
炉格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却
制御系
ｽﾄﾚｰﾅ
ﾓｰﾄﾞ））
非常用ガス処理系（乾燥装置，排風機，ﾌｨﾙﾀ装置，原子炉建屋
原子炉区域吸込口から主排気筒頂部までの配管，弁）乾燥装置（乾燥機能部分）
直接関連系（非常用ガス処理系）

主排気筒（非常用ガス処理系排気管の支持機能）

可燃性ガス濃度制御系 （再結合装置，原子炉格納容器から再結合装置までの配管，弁，再結合装置から原子炉格納容器までの配管，弁）
直接関連系
残留熱除去系（再結合装置への冷却水（可燃性ガス濃度制御
供給を司る部分）系）

遮蔽設備（原子炉遮蔽壁，一次遮蔽壁，二次遮蔽壁）○○（非常用ガス処理系は，原子炉区域・タービン区域送排風機とともに，原子炉建屋を負圧にする機能を有しており，火災発生時に原子炉建屋の換気空調設備が機能喪失した場合でも非常用ガス処理系が使用可能であれば原子炉建屋を負圧維持することができる。このため，原子炉建屋の負圧を維持する観点から，火災の発生防止対策，火災の感知・消火対策及び火災の影響軽減対策を実施する）―（原子炉格納容器及び原子炉建屋はコンクリート・金属等の不燃性材料で構成する建築物・構造物であること，一次系配管，主蒸気管等は金属等の不燃性材料で構成されており火災による機能喪失は考えにくく，火災によって放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮へい及び放出低減機能に影響が及ぶおそれはない。
また，火災により想定される事象（8条-別添1-資料10の8．に記載）が発生しても原子炉の安全停止が可能であり，放射性物質が放出されるおそれはないことから，原子炉格納容器隔離弁，原子炉格納容器スプレイ冷却系，非常用ガス処理系及び可燃性ガス濃度制御系は火災発生時には要求されない）＊各系統から抽出された機器に対して，火災による放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機能への影響を考慮し，火災防護対象の要否を個別に評価した結果を添付資料２に示す。

重要度分類指針
分類

定義

機能

柏崎刈羽原子力発電所
構築物，系統又は機器

6号及び7号炉

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機能

火災による機能影響＊

原子炉緊急停止の安全保護回路
1)工学的安全施設及び原
子炉停止系の作動信号の 安全保護系
発生機能―
・非常用炉心冷却系作動の安全保護回路
・主蒸気隔離の安全保護回路
・原子炉格納容器隔離の安全保護回路
・非常用ガス処理系作動の安全保護回路―（放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係わらない機能）

非常用交流電源系（非常用ディーゼル発電機，発電機から非常用負荷までの配電設備及び電路）
燃料系（軽油タンク～機関）
直接関連系（非常用交流電源系）

始動用空気系（空気だめ～機関）
吸気系- 8 条-別添 1-資料 9-添付 1-6 -

冷却水系
中央制御室
中央制御室遮蔽MS-1

2)安全上必須なその他の構
築物，系統及び機器非常用所内電源系，制御室及びその遮蔽，非常用
2)安全上特に重要な関連 換気空調系，非常用補機機能
冷却水系，直流電源系（いずれも，MS-1関連のもの）

中央制御室換気空調系（放射線防護機能及び有毒ガス防護機
能） （非常用再循環送風機，非常用再循環ﾌｨﾙﾀ装置，空調ﾕ
ﾆｯﾄ，送風機，排風機，ダクト及びダンパ）――

原子炉補機冷却水系（ﾎﾟﾝﾌﾟ，熱交換器，非常用系負荷冷却ﾗｲﾝ配管，弁）
直接関連系（原子炉補機冷却水系）

ｻｰｼﾞﾀﾝｸ

原子炉補機冷却海水系（ﾎﾟﾝﾌﾟ，配管，弁，ｽﾄﾚｰﾅ（MS-1関連））
ｽﾄﾚｰﾅ（異物除去機能を司る部分）
直接関連系（原子炉補機冷却海水系）
非常用取水設備

非常用直流電源系 （蓄電池（非常用），蓄電池（非常用）か
ら非常用負荷までの配電設備及び電路）
計測制御用電源設備 （電源装置から非常用計測制御装置までの配電設備及び電路）＊各系統から抽出された機器に対して，火災による放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機能への影響を考慮し，火災防護対象の要否を個別に評価した結果を添付資料２に示す。

（放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係わらない機能）

重要度分類指針
分類

定義

機能

柏崎刈羽原子力発電所
構築物，系統又は機器- 8 条-別添 1-資料 9-添付 1-7 -原子炉冷却材浄化系（原子炉冷却材圧力バウンダリから外れる
1)原子炉冷却材を内蔵す部分）る機能（ただし，原子炉
冷却材圧力バウンダリか 主蒸気系，原子炉冷却材
主蒸気系
ら除外されている計装等 浄化系（いずれも，格納の小口径のもの及びバウ 容器隔離弁の外側のみ） 原子炉隔離時冷却系ﾀｰﾋﾞﾝ蒸気供給ﾗｲﾝ（原子炉冷却材圧力バウ
ンダリに直接接続されてンダリから外れる部分であって外側隔離弁下流からタービン止いないものは除く。）
め弁まで）

PS-2

1)その損傷又は故障により発生する事象によって，炉心の著しい損傷又は燃料の大量の破損を直ちに引き起
こすおそれはないが，敷地外への過度の放射性物質の放出のおそれのある構築
物，系統及び機器

気体廃棄物処理系―（放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係わらない機能）○

使用済燃料プール

火災による機能影響＊―（活性炭式希ガスホールドアップ装置）

放射性廃棄物処理施設
2)原子炉冷却材圧力バウ（放射能インベントリのンダリに直接接続されて大きいもの），使用済燃いないものであって，放料プール（使用済燃料貯
射性物質を貯蔵する機能
蔵ラックを含む）

6号及び7号炉

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機能―（気体廃棄物処理系のうち，配管，手動弁，排ガス予熱器，排ガ
ス再結合器，排ガス復水器，除熱冷却器，活性炭式希ガスホー
ルドアップ塔，希ガスフィルタは金属等の不燃性材料で構成する機械品であるため，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって放射性物質を貯蔵する機能に影響が及ぶおそれはない。
また，６号炉における排ガス抽出器・排ガスブロワ側の空気作動弁，及び７号炉における排ガス真空ポンプ吸込側の空気作動
弁はフェイル・クローズ設計であり，火災によって当該弁の電磁弁のケーブルが機能喪失すると電磁弁が無励磁となり当該弁が自動的に閉止する。万一，当該弁が誤動作した場合であっても，上流側に設置された活性炭式ホールドアップ塔によって放射性物質が除去されることから，単一の火災によって放射性物質が放出されることはない。それ以外の空気作動弁，電動弁については，火災による弁駆動部の機能喪失によって当該弁が開閉動作をしても，弁本体は金属等の不燃性材料で構成されており，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって放射性物質を貯蔵する機能に影響が及ぶおそれはない）―（使用済燃料プール（使用済燃料ラックを含む），新燃料貯蔵庫
はコンクリート・金属等の不燃性材料で構成する構造物であること，また,サプレッション・チェンバ・プール水排水系のうち，配管，手動弁，サプレッション・チェンバ・プール水サー
ジタンクは金属等の不燃性材料で構成する機械品であるため，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって放射性物質を貯蔵する機能に影響が及ぶおそれはない）（使用済燃料貯蔵ラックを含む）

新燃料貯蔵庫（臨界を防止する機能）（減速材流入防止堰又は新燃料貯蔵ラック）
燃料交換機
3)燃料を安全に取り扱う
燃料取扱設備機能2)通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に作動を要求されるものであって，その故障により炉心冷却が損なわれる可能性の高い構
築物，系統及び機器

MS-21)PS-2の構築物，系統及び機器の損傷又は故障により敷地周辺公衆に与える放射線の影響を十分小さくする
ようにする構築物，系統及び機器―

原子炉建屋クレーン
直接関連系（燃料取扱設備）―

1)安全弁及び逃がし弁の 逃がし安全弁（吹き止ま逃がし安全弁（吹き止まり機能に関連する部分）
吹き止まり機能り機能に関連する部分）

1)使用済燃料プール水の非常用補給水系
補給機能（放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係わらない機能）

原子炉ウェル――（放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係わらない機能）

残留熱除去系（使用済燃料プール水の補給）（ポンプ，サプ
レッション・プール，サプレッション・プールから使用済燃料
プールまでの配管，弁）直接関連系
ポンプミニマムフローラインの配管，（残留熱除去系（使用 弁済燃料プール水の補
ストレーナ
給））

○

―
（火災によって残留熱除去系が機能喪失しても，使用済燃料プ
ールの水位が遮へい水位まで低下するまでに時間的余裕があり，その間に電動弁の手動操作等により機能を復旧することができることから，火災によって燃料プール水の補給機能に影響が及ぶおそれはない）＊各系統から抽出された機器に対して，火災による放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機能への影響を考慮し，火災防護対象の要否を個別に評価した結果を添付資料２に示す。

重要度分類指針
分類

定義

柏崎刈羽原子力発電所
構築物，系統又は機器

機能

1)PS-2の構築物，系統及び機器の損傷又は故障により敷地周辺公衆に与える放射線の影響を十分小さくする
ようにする構築物，系統及
び機器

○

○

―
（燃料集合体の落下事故は，燃料集合体移動時は燃料取替機に燃料集合体を機械的にラッチさせて吊り上げること，ラッチ部は不燃性材料で構成され火災による影響は受けないことから，火災により燃料集合体の落下事故は発生しない。よって，使用済燃料の落下事故時に要求される機能については，火災発生時には要求されない）

燃料プール冷却浄化系の燃料プール入口逆止弁

2)放射性物質放出の防止機能

火災による機能影響＊―（放射性気体廃棄物処理系（OG系）隔離弁はフェイル・クロー
ズ設計であり，火災によって当該弁の電磁弁のケーブルが機能喪失すると電磁弁が無励磁となり当該弁が自動的に閉止する。万一，当該弁が誤動作した場合であっても，上流側に設置された活性炭式ホールドアップ塔によって放射性物質が除去されることから，火災によって放射性物質が放出されるおそれはない。
また，排気筒は金属等の不燃性材料で構成する機械品である
ため，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって放射性物質放出の防止機能に影響が及ぶおそれはない）

気体廃棄物処理系（OG系）隔離弁
気体廃棄物処理系の隔離
弁，主排気筒（非常用ガ
主排気筒（非常用ガス処理系排気管の支持機能以外の部分）
ス処理系排気管の支持機
能以外）

6号及び7号炉

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機能

原子炉建屋原子炉区域
直接関連系（原子炉建屋原子炉区 原子炉建屋常用換気空調系隔離弁
燃料集合体落下事故時放 域）
射能放出を低減する系
非常用ガス処理系
乾燥装置（乾燥機能部分）- 8 条-別添 1-資料 9-添付 1-8 -

直接関連系（非常用ガス処理系） 主排気筒（非常用ガス処理系排気管の支持機能）
・中性子束（起動領域モニタ）
・原子炉スクラム用電磁接触器の状態
・制御棒位置MS-2

・原子炉水位（広帯域，燃料域）
・原子炉圧力・原子炉格納容器圧力・サプレッション・プール水温度・原子炉格納容器エリア放射線量率1)事故時のプラント状態
事故時監視計器の一部の把握機能
2)異常状態への対応上特に重要な構築物，系統及び機器［低温停止への移行］
・原子炉圧力・原子炉水位（広帯域）［サプレッション・プール冷却］・原子炉水位（広帯域，燃料域）
・サプレッション・プール水温度――（放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係わらない機能）［ドライウェルスプレイ］
・原子炉水位（広帯域，燃料域）
・原子炉格納容器圧力［可燃性ガス濃度制御系起動］
・原子炉格納容器水素濃度
・原子炉格納容器酸素濃度2)異常状態の緩和機能

PS-3

BWRには対象機能なし。

―

制御室外原子炉停止装置
3)制御室外からの安全停
中央制御室外原子炉停止装置（安全停止に関連するもの）の操（安全停止に関連するも
止機能
作回路
の）
計装配管，弁1)異常状態の起因事象とな
原子炉冷却材圧力バウン 試料採取系配管，弁るものであってPS-1及びPS- 1)原子炉冷却材保持機能
ダリから除外される計装2以外の構築物，系統及び機 （PS-1,2以外のもの）
ドレン配管，弁等の小口径配管，弁器
ベント配管，弁

――――（放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係わらない機能）――＊各系統から抽出された機器に対して，火災による放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機能への影響を考慮し，火災防護対象の要否を個別に評価した結果を添付資料２に示す。

（放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係わらない機能）

重要度分類指針
分類

定義

機能2)原子炉冷却材の循環機
冷却材再循環系
能

柏崎刈羽原子力発電所
構築物，系統又は機器
冷却材再循環ポンプ

6号及び7号炉

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機能

火災による機能影響＊――（放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係わらない機能）○―（圧力抑制室プール水排水系，液体廃棄物処理系の各機器は，金属等の不燃性材料で構成する機械品であるため，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって放射性物質の貯蔵機能に影響が及ぶおそれはない。また，各空気作動弁はフェイル・クローズ設計であり，火災によって当該弁の電磁弁のケーブルが機能喪失すると電磁弁が無励磁となり当該弁が自動的に閉止する。万一，空気作動弁が誤動作した場合であっても，移送先が復水貯蔵槽若しくはHCW収集タンクである
ことから放射性物質が放出されることはなく，放射性物質を貯蔵する機能に影響が及ぶおそれはない。
固体廃棄物処理系，復水貯蔵槽，新燃料貯蔵庫，焼却炉建屋，
使用済燃料輸送容器保管建屋については，コンクリート・金属等の不燃性材料で構成する構造物であるため，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって放射性物質の貯蔵機能に影響が及ぶおそれはない）

圧力抑制室プール水排水系（圧力抑制室プール水サージタン
ク）
復水貯蔵槽

- 8 条-別添 1-資料 9-添付 1-9 -液体廃棄物処理系 （低電導度廃液系，高電導度廃液系）
放射性廃棄物処理施設（放射能インベントリの小さいもの） 注）
固体廃棄物処理系 （原子炉冷却材浄化系粉末樹脂沈降分離
液体廃棄物処理系
槽，使用済樹脂槽，濃縮廃液タンク，固体廃棄物処理系固化装
3)放射性物質の貯蔵機能
置，固体廃棄物処理建屋，固体廃棄物貯蔵庫）
注）現状では，液体及び固体の放射性廃棄物処理 焼却炉建屋系が考えられる。
新燃料貯蔵庫新燃料貯蔵ラック
使用済燃料輸送容器保管建屋
発電機及びその励磁装置（発電機，励磁機）
固定子冷却装置

PS-3

直接関連系
（発電機及び励磁装置）1)異常状態の起因事象となるものであってPS-1及びPS2以外の構築物，系統及び機器

発電機水素ガス冷却装置
軸密封油装置
励磁電源系

蒸気タービン（主タービン，主要弁，配管）
主蒸気系（主蒸気／駆動源）
タービン，
発電機及びその励磁装置，
復水系（復水器を含む）
4)電源供給機能（非常用
給水系，
を除く）
循環水系，
送電線，
変圧器，
開閉所

直接関連系
（蒸気タービン）

タービン制御系
タービン潤滑油系

復水系（復水器を含む）
直接関連系（復水系（復水器含む））（復水器，復水ポンプ，配管／弁）――復水器空気抽出系（蒸気式空気抽出
系，配管／弁）給水系（電動駆動給水ポンプ，タービン駆動給水ポンプ，給水加熱器，配管／弁）
直接関連系
（給水系）
循環水系

駆動用蒸気
（循環水ポンプ，配管／弁）

直接関連系（循環水系）

取水設備（屋外トレンチを含む）＊各系統から抽出された機器に対して，火災による放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機能への影響を考慮し，火災防護対象の要否を個別に評価した結果を添付資料２に示す。

（放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係わらない機能）

重要度分類指針
分類

定義

機能

柏崎刈羽原子力発電所
構築物，系統又は機器

6号及び7号炉

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機能

火災による機能影響＊

常用所内電源系（発電機又は外部電源系から所内負荷までの配電設備及び電路（MS-1関連以外），蓄電池（常用），蓄電池（常用）から常用負荷までの配電設備及び電路（MS-1関連以外），計測制御用電源設備（電源装置から常用計測制御装置までの配電設備及び電路（MS-1関連以外）））- 8 条-別添 1-資料 9-添付 1-10 -

タービン，
発電機及びその励磁装置，
復水系（復水器を含む）
4)電源供給機能（非常用
給水系，
を除く）
500kV送電線及び154kV送電線
循環水系，
送電線，
変圧器，
変圧器（所内変圧器，起動用開閉所変圧器，起動変圧器，予備
開閉所
電源変圧器，工事用変圧器，共通用高圧母線，共通用低圧母
線）
直接関連系
（変圧器）

―
―
（放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係わらない機能）

油劣化防止装置
冷却装置

開閉所（母線，遮断器，断路器，電路）

PS-3

原子炉制御系，
運転監視補助装置（制御・原子炉制御系（制御棒価値ミニマイザを含む）
1)異常状態の起因事象とな 5)プラント計測・制御機
棒価値ミニマイザ），原・原子炉核計装系の一部るものであってPS-1及びPS- 能（安全保護機能を除子炉核計装系の一部，原・原子炉プラントプロセス計装の一部
2以外の構築物，系統及び機 く）
子炉プラントプロセス計器
装の一部
所内ボイラ設備（所内ボイラ，給水タンク，給水ポンプ，配管
／弁）
直接関連系
（所内ボイラ設備）――（放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係わらない機能）

所内ボイラ用変圧器から所内ボイラ給電部までの配電設備及び電路

所内蒸気系及び戻り系（ポンプ，配管／弁）計装用圧縮空気設備（空気圧縮機，中間冷却器，配管，弁）6)プラント運転補助機能

所内ボイラ設備，計装用 直接関連系
圧縮空気系（計装用圧縮空気設
備）

後部冷却器
気水分離器

―
―

空気貯槽

原子炉補機冷却水系(MS-1)関連以外（配管／弁）
タービン補機冷却水系（タービン補機冷却ポンプ，熱交換器，
配管／弁）
直接関連系
（タービン補機冷却水 サージタンク系）＊各系統から抽出された機器に対して，火災による放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機能への影響を考慮し，火災防護対象の要否を個別に評価した結果を添付資料２に示す。

（放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係わらない機能）

重要度分類指針
分類

定義

柏崎刈羽原子力発電所

機能構築物，系統又は機器

タービン補機冷却海水系（タービン補機冷却海水ポンプ，配管／弁，ストレーナ）
1)異常状態の起因事象となるものであってPS-1及びPS所内ボイラ設備，計装用
6)プラント運転補助機能
2以外の構築物，系統及び機
圧縮空気系
復水補給水系（復水移送ポンプ，配管／弁）
器
直接関連系
復水貯蔵槽
（復水補給水系）

6号及び7号炉

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機能

火災による機能影響＊――（放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係わらない機能）

燃料被覆管
1)核分裂生成物の原子炉
燃料被覆管
冷却材中の放散防止機能

PS-3

―
―

上部端栓，下部端栓（放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係わらない機能）
タイロッド- 8 条-別添 1-資料 9-添付 1-11 -2)原子炉冷却材中放射性物
質濃度を通常運転に支障のない程度に低く抑える構築
物系統及び機器

原子炉冷却材浄化系（再生熱交換器，非再生熱交換器，ポンプ，ろ過脱塩装置，配管，弁）―2)原子炉冷却材の浄化機 原子炉冷却材浄化系，
能
復水浄化系

―
（放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係わらない機能）
復水浄化系（復水ろ過装置，復水脱塩装置，配管，弁）逃がし安全弁（逃がし弁機能）
原子炉圧力容器から逃がし安全弁までの主蒸気配管
直接関連系（逃がし安全弁（逃が 駆動用窒素源（アキュムレータ，ア
し弁機能））
キュムレータから逃がし安全弁までの――（放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係わらない機能）

配管，弁）逃がし安全弁（逃がし弁
1)原子炉圧力の上昇の緩機能），タービンバイパ タービンバイパス弁
和機能
ス弁

MS-3

1)運転時の異常な過渡変化があっても，MS-1,MS-2とあ
いまって，事象を緩和する
構築物，系統及び機器

直接関連系（タービンバイパス弁）

2)出力上昇の抑制機能

原子炉圧力容器からタービンバイパス
弁までの主蒸気配管――（放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係わらない機能）

駆動用油圧源（アキュムレータ，アキュムレータからタービンバイパス弁までの配管，弁）冷却材再循環流量制御系
・冷却材再循環流量制御系（ポンプトリップ機能）（ポンプトリップ機
・制御棒引抜阻止機能能），制御棒引抜監視装・選択制御棒挿入機構
置――（放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係わらない機能）

制御棒駆動水圧系（ポンプ，復水貯蔵槽，復水貯蔵槽から制御
棒駆動機構までの配管及び弁）
3)原子炉冷却材の補給機 制御棒駆動水圧系，原子ポンプサクションフィルタ
能
炉隔離時冷却系
直接関連系（制御棒駆動水圧系） ポンプミニマムフローライン配管，弁――＊各系統から抽出された機器に対して，火災による放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機能への影響を考慮し，火災防護対象の要否を個別に評価した結果を添付資料２に示す。

（放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係わらない機能）

重要度分類指針
分類

定義

柏崎刈羽原子力発電所

機能構築物，系統又は機器

6号及び7号炉

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機能

火災による機能影響＊

原子炉隔離時冷却系（ポンプ，タービン，復水貯蔵槽，復水貯蔵槽から注入先までの配管，弁）
3)原子炉冷却材の補給機 制御棒駆動水圧系，原子能
炉隔離時冷却系
直接関連系
1)運転時の異常な過渡変化（原子炉隔離時冷却があっても，MS-1,MS-2とあ系）
いまって，事象を緩和する
構築物，系統及び機器

タービンへの蒸気供給配管，弁――（放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係わらない機能）

ポンプミニマムフローライン配管，弁潤滑油冷却器及びその冷却器までの冷却水供給配管―- 8 条-別添 1-資料 9-添付 1-12 -4)原子炉冷却材の再循環 原子炉冷却材再循環ポン
原子炉冷却材再循環ポンプMGセット
流量低下の緩和機能
プMGセット―5)タービントリップ―

BWRには対象機能なし―（放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係わらない機能）―

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所
情報収集設備直接関連系（5号炉原子炉建屋内
緊急時対策所）

通信連絡設備資料及び器材―

遮蔽設備（放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係わらない機能）

試料採取系（異常時に必要な下記の機能を有するもの，原子炉
冷却材放射性物質濃度サンプリング分析及び原子炉格納容器雰
囲気放射性物質濃度サンプリング分析機能を有する範囲）
通信連絡設備（1つの専用回路を含む複数の回路を有する通信
連絡設備）

MS-3

一部○
（ 気体廃棄物処理系設備エリア排気放射線モニタについて

2)異常状態への対応上必要な構築物，系統及び機器

放射線監視設備
原子力発電所緊急時対策所，試料採取系，通信連
1)緊急時対策上重要なも絡設備，放射線監視設の及び異常状態の把握機
備，事故時監視計器の一 事故時監視計器の一部
能部，消火系，安全避難通
津波監視カメラ路，非常用照明
消火系（水消火設備，泡消火設備）

は，設計基準事故時に中央制御室の事故時放射線モニタ盤で監視する設計としていることから，重要性を踏まえ火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルとして選定する。）―

消火系（二酸化炭素消火設備，等）
圧力調整用消火ポンプ，電動駆動消火
ポンプ，ディーゼル駆動消火ポンプ
直接関連系
（消火系）

ろ過水タンク
火災検出装置（受信機含む）
防火扉，防火ダンパ，耐火壁，隔壁（消火設備の機能を維持・担保するために必要なもの）

安全避難通路直接関連系（安全避難通路）

安全避難用扉

非常用照明＊各系統から抽出された機器に対して，火災による放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機能への影響を考慮し，火災防護対象の要否を個別に評価した結果を添付資料２に示す。

―（放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係わらない機能）

添付資料２

柏崎刈羽原子力発電所

6 号及び 7 号炉における放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を達成するための機器リスト

添付資料２放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を達成するための機器リスト※以下の対策を実施する設計とする。
柏崎刈羽原子力発電所 6，7 号炉①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策
系統又は
設備番号

系統又は設備名称

機種
配管，排ガス予熱器，排ガ
ス再結合器，排ガス復水器，除湿冷却器，活性炭式
希ガスホールドアップ塔，排ガスフィルタ

気体廃棄物処理系

空気作動弁

原子炉冷却材
圧 力 バウンダリに直接接続されていないものであ っ て， 放 射性物質を貯蔵
する機能

対策

備考

②

当該の系統の各機器は不 燃材で構成 されており，火 災 により放 射 性 物 質 の貯 蔵 又 は閉 じ込め機能に影響を与えるものではない。

②

気体廃棄物処理設備エリア
排気モニタ

②

使用済燃料プール

使 用 済 燃 料 プー ル （ 使 用 済
燃料貯蔵ラックを含む）②

新燃料貯蔵庫新燃料貯蔵庫②

配管，サプレッション・チェン
バ・プール水サージタンク
サプレッション・チェンバ・
プール水排水系‐機能

放射性物質の
貯蔵機能

②

空気作動弁

②

復水貯蔵槽

容器

②

液体廃棄物処理系(LCW)

配管，収集槽，ろ過器，サン
プル槽②

液体廃棄物処理系(LCW)

空気作動弁

②

液体廃棄物処理系(HCW)

配管，タンク，サンプル槽，濃縮装置，脱塩塔②

液体廃棄物処理系(HCW)

空気作動弁

②

固体廃棄物処理系

固体廃棄物貯蔵庫（ドラム缶）②

原子炉格納容器

容器

放射性物質の閉 じ込 め機 能 ，②- 8 条-別添 1-資料 9-添付 2-1 -当 該 弁 はフ ェイ ル・ク ロ ーズ 設 計 であ り， 自 動
的に閉止する。また，万一の誤動 作を想定 した場 合 であっても上 流 側 に設 置 された活 性 炭 式
ホールドアップ塔によって放 射 性 物 質 が除去 されることから，火災により放 射性 物質 の貯蔵 又は閉じ込め機能に影響を与えるものではない。
設 計 基 準 事 故 時 の 異 常 状 態 監 視 に 必 要 であることから，設備の重要度に応じた火 災防護対策を行う。隣 接した検出 器を耐 火 壁により分離することにより，単 一 火 災 で同 時 に機 能 喪 失 しないよう設計し，消防法等に準じて火 災感知及び消火器を設置する設計とする。
当 該 機 器 は 不 燃 材 で構 成 されており，火 災 により放 射性 物 質の貯 蔵 又は閉 じ込 め機 能に影響を与えるものではない。
当 該 機 器 は 不 燃 材 で構 成 されており，火 災 により放 射性 物 質の貯 蔵 又は閉 じ込 め機 能に影響を与えるものではない。
当該の系統の各機器は不 燃材で構成 されており，火 災 により放 射 性 物 質 の貯 蔵 又 は閉 じ込め機能に影響を与えるものではない。
当該弁が火 災影響を受け機能喪 失した場合でも下流に隔 離弁 があり二重 化 されていることから，火 災 により放 射 性 物 質 の貯 蔵 又 は閉 じ込め機能に影響を与えるものではない。
当 該 機 器 は 不 燃 材 で構 成 されており，火 災 により放 射性 物 質の貯 蔵 又は閉 じ込 め機 能に影響を与えるものではない。
当該の系統の各機器は不 燃材で構成 されており，火 災 により放 射 性 物 質 の貯 蔵 又 は閉 じ込め機能に影響を与えるものではない。
当 該 弁 はフ ェイ ル・ク ロ ーズ 設 計 であ り， 自 動
的に閉止する。また，万一の誤動 作を想定 した場合であっても，移送先が 6 号又は 7 号炉の復水貯蔵槽若しくは HCW 収集タンクであることから，火 災 により放 射 性 物 質 の貯 蔵 又 は閉 じ込め機能に影響を与えるものではない。
当該の系統の各機器は不 燃材で構成 されており，火 災 により放 射 性 物 質 の貯 蔵 又 は閉 じ込め機能に影響を与えるものではない。
当 該 弁 はフ ェイ ル・ク ロ ーズ 設 計 であ り， 自 動
的に閉止する。また，万一の誤動 作を想定 した場 合 であっても，カナル放 出 ラインに ３個 の空
気 作 動 弁 を直 列 に設 置 しており，単 一 の誤 動
作 では放 射 性 物 質 が放 出 されない設 計 としていることから，火災により放 射性 物 質 の貯 蔵 又は閉じ込め機能に影響を与えるものではない。
当 該 機 器 は 不 燃 材 で構 成 されており，火 災 により放 射性 物 質の貯 蔵 又は閉 じ込 め機 能に影響を与えるものではない。
当 該 機 器 は 不 燃 材 で構 成 されており，火 災 により放 射性 物 質の貯 蔵 又は閉 じ込 め機 能に影響を与えるものではない。

系統又は
設備番号

系統又は設備名称

機種

機能

対策

備考

②

原 子 炉 の安 全 停 止 機 能を有する機 器 等に火災 防 護 対 策 を実 施 することにより，火 災 により
想 定 される事 象 が発 生 しても原 子 炉 の安 全 停
止 が可 能 であ り，放 射 性 物 質 が 放 出 される おそれはない。

配管，電動弁，ポンプ②

原 子 炉 の安 全 停 止 機 能を有する機 器 等に火災 防 護 対 策 を実 施 することにより，火 災 により
想 定 される事 象 が発 生 しても原 子 炉 の安 全 停
止 が可 能 であ り，放 射 性 物 質 が 放 出 される おそれはない。

建屋②

放射線の遮蔽
及び放出低減原子炉格納容器隔離弁

原 子 炉 格 納 容 器 スプレイ
冷却系

原子炉建屋
原子炉建屋給排気隔離弁

空気作動弁，電動弁

空気作動弁

非常用ガス処理系

空気作動弁，電動弁，空調
機 ，乾 燥 装 置 ，排 ガス放 射線モニタ

可燃性ガス濃度制御系

ブロア，加 熱 器 ，再 結 合 器 ，冷却器，セパレータ，電動弁

非常 用補 給水 系(残 留熱除去系)

配 管 ，ポンプ，熱 交 換 器 ，空気作動弁，電動弁

放射性気体廃棄物処理
系の隔離弁

空気作動弁

排気筒

排気筒

※原子炉建屋及び非常用ガス処理系は，
放射性物質放出防止機能も
有する

②

①

②

燃料プールの補給

放射性物質の放出の防止機能②②②- 8 条-別添 1-資料 9-添付 2-2 -当 該 機 器 は 不 燃 材 で構 成 されており，火 災 により放 射性 物 質の貯 蔵 又は閉 じ込 め機 能に影響を与えるものではない。
当 該 弁 は通 常 開 ，機 能 要 求 時 閉 である。火 災
影 響 を受 け機 能 喪 失 した場 合 はフェイル・クローズ 設 計 の ため 機 能 要 求 は 満 足 す る 。また，
万一の不動作を想定しても二重化されていることか ら ， 系 統 機 能 に 影 響 を 及 ぼ す も の では ない。
火 災 時 にお ける 原 子 炉 建 屋 の 負 圧 維 持 の 観
点 から，「火 災 防 護 に係 る 審 査 基 準 」 に基 づく
火災防護対策を実施する。
原 子 炉 の安 全 停 止 機 能を有する機 器 等に火災 防 護 対 策 を実 施 することにより，火 災 により
想 定 される事 象 が発 生 しても原 子 炉 の安 全 停
止 が可 能 であ り，放 射 性 物 質 が 放 出 される おそれはない。
当 該 系 統 の機 能 が喪 失 しても，使 用 済 み燃 料
プールの水 位 が遮 蔽 水 位 まで低 下 するまでに
時 間 的 余 裕 があり，その間 に電 動 弁 の手 動 操
作 等 によって機 能 を復 旧 することが できること
から，火 災 によ り放 射 性 物 質 の貯 蔵 又 は閉 じ込め機能に影響を与えるものではない。
当 該 弁 はフ ェイ ル・ク ロ ーズ 設 計 であ り， 自 動
的に閉止する。また，万一の誤動 作を想定 した場 合 であっても上 流 側 に設 置 された活 性 炭 式
ホールドアップ塔によって放 射 性 物 質 が除去 されることから，火災により放 射性 物質 の貯蔵 又は閉じ込め機能に影響を与えるものではない
当 該 機 器 は 不 燃 材 で構 成 されており，火 災 により放 射性 物 質の貯 蔵 又は閉 じ込 め機 能に影響を与えるものではない。

添付資料３実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準（抜粋）添付資料３「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（抜粋）
2.2

火災の感知、消火

2.2.1

火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計であること。

(2)

消火設備

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構
築物、系統及び機器が設置される火災区域または火災区画であって、火災時に煙の充満、放射線の影響等により消火活動が困難なところには、自動消火設備
又は手動操作による固定式消火設備を設置すること。
② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区域であって、火災時に煙の充満、放射線の影響等により消火活動が困難なところには、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置すること。
③ 消火用水供給系の水源及び消火ポンプ系は、多重性又は多様性を備えた設計であること。
④ 原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び機器相互の系統分離を行うために設けられた火災区域又は火災区画に設置される消火設備は、系統分離に応じた独立性を備えた設計であること。
⑤ 消火設備は、火災の火炎、熱による直接的な影響のみならず、煙、流出流体、断線、爆発等による二次的影響が安全機能を有する構築物、系統及び機器に悪影響を及ぼさないように設置すること。
⑥ 可燃性物質の性状を踏まえ、想定される火災の性質に応じた十分な容量の消火剤を備えること。
⑦ 移動式消火設備を配備すること。
⑧ 消火剤に水を使用する消火設備は、2 時間の最大放水量を確保できる設計であること。
⑨ 消火用水供給系をサービス系または水道水系と共用する場合には、隔離弁等を設置して遮断する等の措置により、消火用水の供給を優先する設計であること。

- 8 条－別添 1-資料 9-添付 3-1 -⑩ 消火設備は、故障警報を中央制御室に吹鳴する設計であること。
⑪ 消火設備は、外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計であること。
⑫ 消火栓は、全ての火災区域の消火活動に対処できるよう配置すること。
⑬ 固定式のガス系消火設備は、作動前に職員等の退出ができるように警報を吹鳴させる設計であること。
⑭ 管理区域内で消火設備から消火剤が放出された場合に、放射性物質を含むおそれのある排水が管理区域外へ流出することを防止する設計であること。
⑮ 電源を内蔵した消火設備の操作等に必要な照明器具を、必要な火災区域及びその出入通路に設置すること。
（参考）(2) 火災感知設備について①-1 手動操作による固定式消火設備を設置する場合は、早期に消火設備の起動が可能となるよう中央制御室から消火設備を起動できるように設計されていること。
上記の対策を講じた上で、中央制御室以外の火災区域又は火災区画に消火設備の起動装置を設置することは差し支えない。
①-2 自動消火設備にはスプリンクラー設備、水噴霧消火設備及びガス系消火設備（自動起動の場合に限る。）があり、手動操作による固定式消火設備には、ガス系消火設備等がある。中央制御室のように常時人がいる場所には、ハロン1301 を除きガス系消火設備が設けられていないことを確認すること。
④「系統分離に応じた独立性」とは、原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び機器が系統分離を行うため複数の火災区域又は火災区画に分離して設置されている場合に、それらの火災区域又は火災区画に設置された消火設備が、消火ポンプ系（その電源を含む。）等の動的機器の単一故障により、同時に機能を喪失することがないことをいう。

⑦

移動式消火設備については、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和５３年通商産業省令第７７号）第８５条の５」を踏まえて設置されていること。

- 8 条－別添 1-資料 9-添付 3-2 -⑧

消火設備のための必要水量は、要求される放水時間及び必要圧力での最大流量を基に設計されていること。この最大流量は、要求される固定式消火設備及び手動消火設備の最大流量を合計したものであること。
なお、最大放水量の継続時間としての 2 時間は、米国原子力規制委員会(NRC)が定める Regulatory Guide 1.189 で規定されている値である。
上記の条件で設定された防火水槽の必要容量は、Regulatory Guide1.189
では 1,136,000 リットル（1,136 m3）以上としている。

- 8 条－別添 1-資料 9-添付 3-3 -資料１０

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における内部火災影響評価について

＜目

次＞

1. 概要
2. 要求事項
3. 内部火災影響評価手順の概要
4. 火災区域特性表の作成（情報及びデータの収集・整理）
4.1. 火災区域の特定
4.2. 火災区域の火災ハザードの特定
4.3. 火災区域の防火設備
4.4. 隣接火災区域への火災伝播経路
4.5. 火災により影響を受ける火災防護対象機器の特定
4.6. 火災により影響を受ける火災防護対象ケーブルの特定
4.7. 火災シナリオの設定
5. 一次スクリーニング
5.1. 隣接区域との境界の開口の確認
5.2. 等価時間と障壁の耐火性能の確認
6. 二次スクリーニング
6.1. 隣接火災区域に影響を与えない火災区域の火災影響評価
6.1.1. 安全停止パスの確認
6.1.2. スクリーンアウトされる火災区域
6.1.3. スクリーンアウトされない火災区域
6.2. 隣接火災区域に影響を与える火災区域に対する火災影響評価
6.2.1. 当該火災区域のターゲットの確認
6.2.2. 隣接火災区域のターゲットの確認
6.2.3. 安全停止パスの確認
6.2.4. スクリーンアウトされる火災区域
6.2.5. スクリーンアウトされない火災区域
7. 内部火災影響評価結果
7.1. 一次スクリーニング（隣接火災区域への火災伝播評価）
7.2. 二次スクリーニング
7.2.1. 隣接火災区域に影響を与える火災区域に対する火災影響評価
7.2.2. 隣接火災区域に影響を与えない火災区域に対する火災影響評価
8. 火災により想定される事象の確認結果

添付資料１

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における火災区域番号につ
いて

添付資料２

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉の内部火災影響評価に係る安全停止パスに必要な系統について

添付資料３

柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉の火災区域特性表の例

添付資料４

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉隣接火災区域への火災伝播
評価結果

添付資料５

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉隣接火災区域に影響を与える火災区域の火災影響評価結果

添付資料６

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における火災区域内の火災影響評価結果添付資料７

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における火災区域の詳細な
火災影響評価について

参考資料１

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における火災により想定される事象の確認結果

資料１０

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における内部火災影響評価について
1．概 要「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）は，発電用原子炉施設が火災によりその安全性が損なわれないよう，必要な火災防護対策を要求しており，「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」（以下「内部火災影響評価ガイド」という。）では，
これらの要求に基づく火災防護対策により，発電用原子炉施設内で火災が発生しても，原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能が確保されることを確認するために実施する内部火災影響評価の手順の一例が示されている。
本資料で,柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉に対して「内部火災影響評価
ガイド」を参照して内部火災影響評価を行い，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持することが可能であることを確認する。
2．要求事項内部火災影響評価は，「火災防護に係る審査基準」の「2.3 火災の影響軽減
2.3.2」に基づき実施することが要求されている。
2.3.2 原子炉施設内のいかなる火災によっても、安全保護系及び原子炉停止系の作動が要求される場合には、火災による影響を考慮しても、多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく、原子炉を高温停止及び低温停止できる設計であること。
また、原子炉の高温停止及び低温停止が達成できることを、火災影響評価により確認すること。
（火災影響評価の具体的手法は「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」による。）（参考）「高温停止及び低温停止できる」とは、想定される火災の原子炉への影響を考慮して、高温停止状態及び低温停止状態の達成、維持に必要な系統及び機器がその機能を果たすことができることをいう。

また，いかなる火災によっても原子炉を高温停止及び低温停止できる設計であることを確認する際，原子炉の安全確保の観点により，内部火災影響評価ガ
イドにおいて要求される以下の事項を考慮する。

- 8 条-別添 1-資料 10-1 -4.火災時の原子炉の安全確保
3.に想定する火災に対して、・原子炉の安全停止に必要な機能を有する系統が、その安全機能を失わないこと（信頼性要求に基づき独立性が確保され、多重性又は多様性を有する系統が同時にその機能を失わないこと）。
内部火災により原子炉に外乱が及び、かつ、安全保護系、原子炉停止系の作動を要求される場合には、その影響（火災）を考慮し、安全評価指針に基づき安全解析を行う必要がある。

なお，「発電用軽水型原子炉施設の火災防護に関する審査指針」（以下「火災防護審査指針」という。）では下記のとおり要求されている。
３－２ 原子炉施設内のいかなる場所の想定される火災に対しても、この火災により原子炉に外乱が及び、かつ、安全保護系、原子炉停止系の作動を要求される場合には、単一故障を仮定しても、原子炉を高温停止できる設計であること。
低温停止に必要な系統は、原子炉施設内のいかなる場所の想定される火災によっても、その機能を失わない設計であること。
（解説）(1)３－２の要求事項は、安全設計審査指針の指針９．に定める原子炉施設一般の要求事項である信頼性に関する設計上の考慮における考え方を、火災による外乱発生時にも適用したものである。
「単一故障を仮定」とは、想定される火災により出力運転中の原子炉に外乱が及び、原子炉を速やかに停止し、かつ、停止状態を維持する必要が生じた場合、高温停止のため新たに作動が要求される安全保護系、原子炉停止系の機器に単一故障（原子炉又は蒸気発生器に給水する系統の機器の新たな作動が要求される場合には、その系統の機器に単一故障）を仮定することを要求するものである。大規模な地震等の苛酷な自然現象の発生により火災が発生する可能性が１－３の措置を講じることにより十分低減されている構
築物、系統及び機器で火災が発生し、又は当該自然現象と無関係に火災が発生する場合については、当該火災と無関係な故障まで考慮する必要はない。
(2)「高温停止できる」とは、想定される火災の原子炉への影響を考慮して、高温停止状態の達成に必要な系統及び機器がその機能を果たすことができることをいう。
(3)「その機能を失わない設計であること」とは、低温状態に移行する場合にあっては低温停止に必要な系統のうち少なくとも一つは機能すること、低温状態を維持する場合にあっては低温停止状態が維持されることをいう。

- 8 条-別添 1-資料 10-2 -3．内部火災影響評価手順の概要「内部火災影響評価ガイド」を参照して実施した柏崎刈羽原子力発電所 6 号
及び 7 号炉の内部火災影響評価の手順の概要を示す（第 10-1 図参照）。
火災区域は，火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル（以下「ターゲット」という。）の設置状況を考慮し各建屋に設定する（８条-別添 1-資料 3 参照）。
設定した各火災区域について，「情報及びデータ収集・整理」として可燃性物
質，機器，ケーブル，隣接区域との関係等を調査し，各火災区域の特徴を示す「火災区域特性表」を作成する。
一次スクリーニングとして，当該火災区域の火災影響評価を実施する前に，
隣接火災区域への火災伝播評価を実施し，隣接火災区域への影響の有無を確認する。
一次スクリーニングの結果，「隣接火災区域に影響を与えない火災区域」については，二次スクリーニングとして，当該火災区域内の全可燃性物質の燃焼，全機器の機能喪失を想定し，原子炉の安全停止に必要な成功パス（以下「安全停止パス」という。）の有無を確認する。安全停止パスが少なくとも一つ確保され，原子炉の安全停止が可能であれば，当該火災区域をスクリーンアウトする。
スクリーンアウトされない火災区域については，当該火災区域に設置されたターゲットが「火災防護に係る審査基準」の「2.3 火災の影響軽減」に基づく
火災防護対策の対象か否かを確認する。火災防護対策の対象となっていないターゲットが存在する場合には，詳細な火災影響評価を行い，原子炉の安全停止
機能への影響の有無を確認する。詳細評価により原子炉の安全停止に影響を与える場合には，火災防護対策を実施する。
一方，一次スクリーニングの結果，「隣接火災区域に影響を与える火災区域」
については，二次スクリーニングとして，当該火災区域と隣接火災区域のター
ゲットの有無を確認する。当該火災区域内及び隣接火災区域内の全可燃物の燃
焼，全機器の機能喪失を想定しても，安全停止パスが少なくとも一つ確保され，原子炉の安全停止が可能であれば，当該火災区域はスクリーンアウトする。
スクリーンアウトされない火災区域については，「 隣接火災区域に影響を与えない火災区域」と同様に，当該火災区域のターゲットが「火災防護に係る審査基準」の「2.3 火災の影響軽減」に基づく火災防護対策の対象か否かを確認し，対象でない場合は，詳細な火災影響評価を実施し，原子炉を安全に停止するた
めの機能への影響の有無を確認する。
火災区域特性表の作成，一次スクリーニング，二次スクリーニングについて，
次項以降に示す。

- 8 条-別添 1-資料 10-3 -内部火災影響評価

開始

火災区域の設定（資料3にて実施）
原子炉の安全停止に必要な設備が設置されている建屋について，これら設備の設置状況を考慮し，「火災区域」を設定。

火災区域特性表の作成（情報・データの収集・整理）
各火災区域内の可燃性物質，機器，ケーブル，隣接区域との関係等を調査し,火災区域の特徴を示す「火災区域特性表」を作成。

一次スクリーニング：隣接火災区域への火災伝播評価
当該火災区域の火災影響評価を実施する前に，隣接火災区域への火災伝播評価を実施し，隣接火災区域への影響の有無を確認。

二次スクリーニング：隣接火災区域に影響を与えない火災区域に対する火災影響評価
当該火災区域内に設置される全機器の機能喪失を想定した場合，安全停止パスが少なくとも一つ確保され，原子炉の安全停止が可能であれば，当該火災区域はスクリーンアウト。

スクリーンアウトされない火災区域
当 該火 災区 域内の ター ゲット に対する火災防護対策実施状況を確認。

火災防護対策を実施する
ターゲット
スクリーンアウトスクリーンアウト

火災防護対策を実施しない
ターゲット
詳細な火災影響評価を実施。

火災影響なし二次スクリーニング：隣接火災区域に影響を与える火災区域に対する火災影響評価
当 該火 災区域 内及 び隣接 火災 区域 内に設 置さ れる
全機器の機能喪失を想定した場合，安全停止パスが少なくとも一つ確保され，原子炉の安全停止が可能であれば，当該火災区域はスクリーンアウト。

スクリーンアウトされない火災区域
当該火災区域内のターゲットに対する火災防護対策実施状況を確認。

火災防護対策を実施する
ターゲット
スクリーンアウト

火災影響あり

火災防護対策を実施しない
ターゲット
詳細な火災影響評価を実施。

火災影響なし火災防護対策実施

火災影響あり

火災防護対策実施

火災による影響を考慮しても ， 多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく,原子炉の安全停止が可能。
第10-1図

火災影響評価の手順の概要フロー- 8 条-別添 1-資料 10-4 -4．火災区域特性表の作成（情報及びデータの収集・整理）
火災影響評価では，各火災区域に設置される機器等の情報を使用して評価を実施することから，これらの評価に先立ち，以下の手順に従って火災区域特性表を作成する。なお，火災区域特性表の代表例を添付資料３に示す。
4.1．火災区域の特定資料３「柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における火災区域，区画の設定について」にて設定した火災区域に対して，以下の情報を調査し，火災区域特性表に記載する。
(1)プラント名(2)建屋名(3)火災区域番号（添付資料１）

4.2．火災区域の火災ハザードの特定
各火災区域内に存在する火災ハザード調査として，以下の情報を整理し，火災区域特性表に記載する。
(1)火災区域内の区画番号，名称(2)床面積(3)発熱量(4)火災荷重(5)等価時間 （注）注：等価時間＝火災荷重（単位面積当たりの発熱量）／燃焼率（単位時間単位面積当たりの発熱量）

4.3．火災区域の防火設備
各火災区域内の防火設備について，以下の情報を調査し，火災区域特性表に記載する。
(1)火災感知器(2)主要消火設備(3)消火方法(4)消火設備のバックアップ(5)障壁耐火時間（他の火災区域との境界の耐火時間）
4.4．隣接火災区域への火災伝播経路
各火災区域から隣接する火災区域（火災区域を構成する各部屋）への火災伝播経路を調査し，火災区域特性表に記載する。なお，隣接する火災区域は，火災を想定する当該火災区域の上下，前後，左右の６面のうち，一部でも接- 8 条-別添 1-資料 10-5 -している火災区域（火災区域を構成する各部屋）を選定する。
(1)隣接火災区域番号(2)隣接火災区域内の区画番号，名称(3)火災伝播経路(4)障壁の耐火能力(5)隣接区域の消火形式(6)伝播の可能性
4.5．火災により影響を受ける火災防護対象機器の特定
資料２「柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における原子炉の安全停止に必要な機器の選定について」から選定したターゲットが，当該火災区域の火災により影響を受けるものとして，火災区域特性表に記載する。

4.6．火災により影響を受ける火災防護対象ケーブルの特定
4.5．項で特定した「火災防護対象機器」の電源，制御，計測ケーブルである「火災防護対象ケーブル」を，火災区域特性表に記載する。
火災影響評価では，安全停止パスが少なくとも一つ確保されるか否かを確認するが，その際には，ポンプや弁等の火災防護対象機器の機能喪失に加え，火災防護対象ケーブルの断線等も想定して，火災影響評価を行うことから，
火災防護対象ケーブルが敷設されている火災区域を調査し，火災区域特性表に記載する。

4.7．火災シナリオの設定
火災区域内の火災源及び火災防護対象機器の設置状況を踏まえ，火災影響評価
及び火災伝播評価における火災シナリオを設定し，火災区域特性表に記載する。

- 8 条-別添 1-資料 10-6 -5．一次スクリーニング
当該火災区域の火災発生時に，隣接火災区域に影響を与える場合は，隣接火災区域も含んだ火災影響評価を行う必要があることから，当該火災区域の火災影響評価を実施する前に，隣接火災区域への火災伝播評価を実施する（第 10-2
図参照）。
5.1．隣接区域との境界の開口の確認
隣接区域との境界の障壁に開口がない場合は，火災が直接，隣接火災区域に影響を与える可能性がないことから，火災区域特性表により，隣接火災区域との境界の開口の有無を確認し，隣接火災区域への火災伝播の可能性を確認する。
5.2．等価時間と障壁の耐火性能の確認
当該火災区域の等価時間が，火災区域を構成する障壁の耐火能力より小さければ，隣接火災区域への影響はないことから，火災区域特性表により，火災区域の等価時間と火災区域を構成する障壁の耐火能力を比較し，隣接火災
区域への火災伝播の可能性を確認する。

一次スクリーニング

開始

隣接区域への開口部が存在

Yes

する

No

等価時間＞障壁の耐火能力

Yes

No
隣接火災区域に影響を与えない火災区域
第 10-2 図

隣接火災区域に影響を与える火災区域

一次スクリーニングの概要フロー- 8 条-別添 1-資料 10-7 -6．二次スクリーニング
6.1．隣接火災区域に影響を与えない火災区域の火災影響評価
隣接火災区域に影響を与えない火災区域について，当該火災区域内に設置される全機器の機能喪失を想定しても，安全停止パスが少なくとも一つ確保される場合には，当該火災区域の火災発生を想定しても，原子炉の安全停止に影響を与えない。
一方，安全停止パスを一つも確保できない場合は，「火災防護に係る審査基準」の「2.3 火災の影響軽減」に基づく火災防護対策の実施状況を確認する。
火災防護対策の対象となっていないターゲットが存在する場合は，詳細な火災影響評価を行い原子炉の安全停止への影響の有無を確認する。火災により原子炉の安全停止に影響を与える評価結果となった場合には，火災防護対策を実施する。
原子炉の安全停止への影響については，以下の手順に従って評価する（第10-3 図参照）。
6.1.1．安全停止パスの確認
当該火災区域内に設置される全機器の機能喪失を想定しても，原子炉の安全停止パスが少なくとも一つ確保されるか否かを，以下のとおり確認する。
(1) 安全停止パスの確保に必要な系統，機器の組合せ
安全停止パスの有無の確認に当たって，系統の多重性及び多様性を踏
まえて安全停止パスの確保に必要な系統，機器の組合せを整理した（添付資料２参照）。
(2) 安全停止パスの確認
4.5．項で選定した火災防護対象機器について，当該火災区域の火災による影響の可否をもとに，添付資料２から火災の影響を直接受ける緩和系を確認し，その結果を火災区域特性表に記載する（添付資料３参照）。
火災の直接影響あるいは間接影響によっても各々の緩和系のいずれかが確保される場合，安全停止パスが確保されることになる。
なお，火災により原子炉に外乱が及び，かつ，安全保護系，原子炉停止系の作動を要求されることが否定できない場合には，内部火災影響評
価ガイドに基づき，高温停止の成功パスの確認において単一故障を考慮する。

- 8 条-別添 1-資料 10-8 -6.1.2．スクリーンアウトされる火災区域
安全停止パスが少なくとも一つ確保される火災区域は，当該火災区域に火災を想定しても原子炉の安全停止に影響を与えないことから，スクリー
ンアウトする。
6.1.3．スクリーンアウトされない火災区域
安全停止パスが一つも確保できない火災区域は，当該火災区域に火災を想定した場合，原子炉の安全停止に影響を与える可能性がある。
この場合，当該火災区域で火災の影響により安全停止パスが確保できない主原因となった部屋に対して，「火災防護に係る審査基準」の「2.3 火災の影響軽減」に基づく火災防護対策の実施状況を確認する。火災防護対策の実施対象となっていないターゲットについては詳細な火災影響評価を行
い，安全停止パスが確保可能か否か確認する。詳細な火災影響評価の結果，火災の影響を受けて安全停止パスが確保できないと評価された場合は火災防護対策を行い，原子炉の安全停止パスを少なくとも一つ確保する。

- 8 条-別添 1-資料 10-9 -隣接火災区域に影響を与えない火災区域の火災影響評価 開始

当該火災区域の火災による全機能喪失を想定しても安全停止パスが少なくとも一つ確保されるかNo

詳細な火災影響評価

Yes

ターゲットが火災影響を受けるかNo

Yes
スクリーンアウト
火災防護対策実施

火災による影響を考慮しても,多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく,原子炉の安全停止が可能。

第 10-3 図

隣接火災区域に影響を与えない火災区域の火災影響評価手順の概要フロー- 8 条-別添 1-資料 10-10 -6.2．隣接火災区域に影響を与える火災区域に対する火災影響評価
隣接火災区域に影響を与える火災区域については，当該火災区域と隣接火災区域それぞれにおいてターゲットの有無を確認する。当該火災区域内及び隣接火災区域内に設置される全機器の機能喪失を想定しても，安全停止パスが少なくとも一つ確保される場合には，当該火災区域の火災発生により隣接火災区域に影響を与えることを想定しても，原子炉の安全停止に影響はない。
一方，安全停止パスを一つも確保できない場合は，「火災防護に係る審査基準」の「2.3 火災の影響軽減」に基づく火災防護対策の実施状況を確認する。
火災防護対策の対象となっていないターゲットが存在する場合は，詳細な火災影響評価を行い原子炉の安全停止への影響の有無を確認する。火災により原子炉の安全停止に影響を与える評価結果となった場合には，火災防護対策を実施する。
原子炉の安全停止への影響については，以下の手順に従って評価する（第10-4 図参照）。
6.2.1．当該火災区域のターゲットの確認
当該火災区域のターゲットの有無を確認する。当該火災区域にターゲットが存在しない場合，隣接火災区域の火災による安全停止パスの確保の可否を確認する。
6.2.2．隣接火災区域のターゲットの確認
当該火災区域にターゲットが存在する場合においては，改めて隣接火災区
域のターゲットの有無を確認する。隣接火災区域にターゲットが存在しない
場合，当該火災区域から隣接区域への延焼を想定しても，原子炉の安全停止に影響を与えないことから，当該火災区域の火災による安全停止パスの確保の可否を確認する。
6.2.3．安全停止パスの確認
当該火災区域及び隣接火災区域のターゲットの有無の組合せに応じて，安全停止パスが少なくとも一つ確保されるか否か確認する。確認は，6.1.1．項と同様に行う。
6.2.4．スクリーンアウトされる火災区域
当該火災区域及び隣接火災区域のターゲットの有無の組合せに応じて，安全停止パスが少なくとも一つ確保される火災区域は，当該及び隣接火災区域に火災を想定しても，原子炉の安全停止に影響を与えない。

- 8 条-別添 1-資料 10-11 -6.2.5．スクリーンアウトされない火災区域
安全停止パスが一つも確保できない火災区域は，その火災区域に火災を想定した場合，原子炉の安全停止に影響を与える可能性がある。
この場合，当該火災区域及び隣接火災区域のターゲットの有無の組合せに応じて，火災の影響により安全停止パスが確保できない主原因となった部屋に対して，「火災防護に係る審査基準」の「2.3 火災の影響軽減」に基づく火災防護対策の実施状況を確認する。火災防護対策の実施対象となっていないターゲットについては詳細な火災影響評価を行い，安全停止パスが確保可能か否か確認する。詳細な火災影響評価の結果，火災の影響をうけて安全停止パスが確保できないと評価された場合は火災防護対策を行い，原子炉の安全停止パスを少なくとも一つ確保する。

- 8 条-別添 1-資料 10-12 -隣接火災区域に影響を与える火災区域に対する火災影響評価 開始

Yes

隣接火災区域にターゲットがあるか。

No

当該火災区域にターゲットがあるか。

No- 8 条-別添 1-資料 10-13 -

Yes

Yes

隣接 2 区域の安全機能が全 喪 失し ても ,少な くとも一つの安全停止パスが確保されるか？

Yes

Yes

No

隣接火災区域にターゲットがあるか。

No

当該区域の安全機能が全 喪 失 し て も ,少 な く
とも一つの安全停止パスが確保されるか？

No

ターゲットに火災防護対策が実施されているか

Yes

Yes

隣接区域の安全機能が全喪失しても,少なくとも一つの安全停止パスが確保されるか？

No

ターゲットに火災防護対策が実施されているか

Yes

No

ターゲットに火災防護対策が実施されているか

Yes

No

No

No

詳細評価

詳細評価

詳細評価

No

ターゲットが火災影響を受けるか

スクリーン
アウト

Yes
火災防護対策の
実施

スクリーン
アウト

No

ターゲットが火災影響を受けるかYes

ターゲットが火災影響を受けるか

スクリーンアウト

火災防護対策の実施

Yes
火災防護対策の実施

当該火災区域の火災発生により隣接火災区域に影響を与えることを想定しても，原子炉の安全停止に影響はない

第 10-4 図

隣接火災区域に影響を与える火災区域に対する火災影響評価

7．内部火災影響評価結果
7.1．一次スクリーニング（隣接火災区域への火災伝播評価）
5．項に基づき，当該火災区域に火災を想定した場合の隣接火災区域への影響の有無を評価した。その結果，火災防護対象設備が設置された隣接火災区域に影響を与える火災区域が存在することを確認した（添付資料４）。
7.2．二次スクリーニング
一次スクリーニングの結果をもとに，二次スクリーニングとして，①隣接火災区域に影響を与える火災区域に対する火災影響評価②隣接火災区域に影響を与えない火災区域に対する火災影響評価を行った。

7.2.1．隣接火災区域に影響を与える火災区域に対する火災影響評価
隣接火災区域に影響を与える火災区域について，第 10-4 図に示すフローに基づき評価を行った結果，火災防護対策により安全停止パスを少なくとも一つ確保可能であることを確認したことから，原子炉の安全停止に影響はない（添付資料５，６）。
一方，安全区分Ⅰと安全区分Ⅲの機器，ケーブルが一部分離されていないことから，高温停止の成功パスの確認に対して最も厳しい単一故障を考慮すると，高温停止に係る成功パスが確保できない火災区域が確認された。
この火災区域について，安全停止パスの確保の観点から，最も評価条件が厳しくなる部屋（安全区分Ⅰ，Ⅲの機器・ケーブルが系統分離されていない部屋）において，最も厳しい単一火災を想定し火災防護対象設備への影響を詳細に評価した。その結果，最も厳しい単一火災に加え，単一故障
及び外部電源喪失を想定しても，高温停止の成功パスを少なくとも一つ確保できることを確認した（添付資料７）。
7.2.2．隣接火災区域に影響を与えない火災区域に対する火災影響評価
隣接火災区域に影響を与えない火災区域について，第 10-4 図に示すフローに基づき評価を行った結果，火災防護対策により安全停止パスを少なくとも一つ確保可能であることを確認したことから，原子炉の安全停止に影響はない（添付資料６）。

- 8 条-別添 1-資料 10-14 -8．火災により想定される事象の確認結果
7．項に示したとおり，各火災区域で火災発生を想定した場合において，安全停止が可能であることを確認した。
あわせて，火災により原子炉に外乱が及ぶ場合について重畳事象も含め，どのような事象が起こる可能性があるかを分析し，火災を起因として発生する事
象に対して，単一故障を想定した場合においても，影響緩和系により事象が収束可能であることを確認した（参考資料１）。

- 8 条-別添 1-資料 10-15 -添付資料１

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における火災区域番号について

柏崎刈羽原子力発電所 ６号炉-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-1-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-2-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-3-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-4-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-5-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-6-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-7-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-8--8 条-別添 1-資料 10-添付 1-9--8 条-別添 1-資料 10-添付 1-10-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-11-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-12-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-13-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-14-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-15-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-16-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-17-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-18-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-19-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-20-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-21-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-22-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-23-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-24-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-25-

柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-26-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-27-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-28-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-29-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-30-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-31-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-32-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-33-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-34-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-35-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-36-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-37-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-38-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-39-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-40-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-41-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-42-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-43-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-44-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-45-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 1-46-

添付資料２

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉の内部火災影響評価に係る安全停止パスに必要な系統について

添付資料２

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉の内部火災影響評価に係る安全停止パスに必要な系統について
1．概要
火災防護対象機器には，多重性を有する安全上重要な以下の設備等がある。
a. 安全保護系
b. 原子炉停止系
c. 工学的安全施設
d. 非常用所内電源系
e. 事故時監視計器
f. 残留熱除去系
g. 最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する系統
h. 上記設備の補助設備（非常用換気空調系等）
これら設備等について，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において原子炉の安全停止パスを確保するために必要な系統を整理した。
火災影響評価において，当該火災区域内に設置される全機器の機能喪失を想定しても，安全停止パスが少なくとも一つ確保される場合には，当該火災区域の火
災発生を想定しても，原子炉の安全停止に影響はない。
一方，安全停止パスを一つも確保できない場合は，「火災防護に係る審査基準」の「2.3 火災の影響軽減」に基づく火災防護対策の実施状況確認や詳細な火災影
響評価を行い，原子炉の安全停止パスが少なくとも一つ確保されるか否かを確認する。

-8 条-別添 1-資料 10-添付 2-1-

2．安定停止パスを確保するために必要な系統一覧
緩和系

区分Ⅰ

a.安全保護系

区分Ⅱ

区分Ⅲ

区分Ⅳ

原子炉緊急停止系
工学的安全施設の作動回路

b.原子炉停止系

スクラム
SLC(A)SLC(B)--

c.工学的安全施設

RCIC

HPCF(B)HPCF(C)-（原子炉補給水機能

ADS(A)ADS(B)--をもつ系統）

RHR(LPFL)(A)

RHR(LPFL) (B)

RHR(LPFL) (C)-d.非常用所内電源系

D/G(A)

D/G(B)

D/G(C)-

R/B 非常用電源

R/B 非常用電源

R/B 非常用電源

-

(A)

(B)

(C)

Hx/A 非常用電源

Hx/A 非常用電源

Hx/A 非常用電源

(A)

(B)

(C)

C/B 非常用電源

C/B 非常用電源

C/B 非常用電源

C/B 非常用電源

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

(Ⅳ)

中性子束(Ⅰ)

中性子束(Ⅱ)

中性子束(Ⅲ)

中性子束(Ⅳ)

原子炉水位(Ⅰ)

原子炉水位(Ⅱ)

原子炉水位(Ⅲ)

原子炉水位(Ⅳ)

原子炉圧力(Ⅰ)

原子炉圧力(Ⅱ)

原子炉圧力(Ⅲ)

原子炉圧力(Ⅳ)

S/C 水温(Ⅰ)

S/C 水温(Ⅱ)--

f.残留熱除去系

RHR(A)

RHR(B)

RHR(C)-

g.最終的な熱の逃がRCW(A)

RCW(B)RCW(C)-RSW(A)

RSW(B)RSW(C)-

R/B 非常用R/B 非常用R/B 非常用-HVAC(A)

HVAC(B)

HVAC(C)

Hx/A 非常用

Hx/A 非常用

Hx/A 非常用

HVAC(A)

HVAC(B)

HVAC(C)C/B 非常用C/B 非常用C/B 非常用HVAC(A)

HVAC(B)

HVAC(C)

MCR-HVAC(A)MCR-HVAC(B)--HECW(A)

HECW(B)--e.事故時監視計器

し場へ熱を輸送する系統
h.補助設備-8 条-別添 1-資料 10-添付 2-2---

添付資料３

柏崎刈羽原子力発電所７号炉の火災区域特性表の例

添付資料３

柏崎刈羽原子力発電所７号炉の火災区域特性表の例

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の内部火災影響評価では，８条-別添１資料３において設定した火災区域ごとの情報（火災区画番号，床面積，等価時
間，隣接の火災区域 等）を火災区域特性表へ記載し整理する。
また，火災区域特性表には当該火災区域内に設置される原子炉の安全停止に係る機器等（ケーブルを含む）を明確にする。その上で，当該火災区域にて最も厳しい単一火災を想定し，火災区域内の安全停止に係る機器等全てを機能喪失したと仮定した場合に影響を受ける緩和系を明確にし，残された緩和系において安全停止パスが少なくとも一つ確保されるか否かについて評価を行い，火災区域特性表のまとめ表として整理する。
ここで，柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉における安全区分Ⅰの火災区域の代表
例として，火災区域番号「RX-B3F-2（RHR ポンプ室，RCIC ポンプ室 等）」の火
災区域特性表を下記のとおり示す。
（ただし，火災区域特性表添付のケーブルリ
ストや可燃物リスト（データシート）については省略する。）
なお，その他の火災区域も含めた火災区域特性表における評価結果の要約については添付資料６に示す。

-8 条-別添 1-資料 10-添付 3-1-

火災区域特性表Ⅰ
1/1

火災区域特性表のまとめ

プラント

KK-7

建屋

原子炉建屋

火災区域番号-8 条-別添 1-資料 10-添付 3-2-

RX-B3F-2

火災区域特性表Ⅱ
1/1

火災区域内の火災源及び防火設備
プラント

KK-7

火災区域番号-8 条-別添 1-資料 10-添付 3-3-

RX-B3F-2

火災区域特性表Ⅲ
1/1

火災区域に隣接する火災区域(部屋)と伝播経路
プラント

KK-7

火災区域番号-8 条-別添 1-資料 10-添付 3-4-

RX-B3F-2

火災区域特性表Ⅳ
1/1

火災により影響を受ける設備
プラント

KK-7

火災区域番号-8 条-別添 1-資料 10-添付 3-5-

RX-B3F-2

火災区域特性表Ⅴ
1/1

火災により影響を受けるケーブル
プラント

KK-7

火災区域番号-8 条-別添 1-資料 10-添付 3-6-

RX-B3F-2

添付資料－１
1/1

火災影響評価のデータシート 目次
プラント

KK-7

火災区域番号-8 条-別添 1-資料 10-添付 3-7-

RX-B3F-2

添付資料４
柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉
隣接火災区域への火災伝播評価結果

添付資料４

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉

隣接火災区域への火災伝播評価結果
1．概要
全ての火災区域について，隣接火災区域への火災影響の有無を確認するため火災伝播評価を実施した。
2．前提条件
火災伝播評価においては，火災の影響軽減対策（3 時間以上の耐火能力を有する
耐火壁又は隔壁等による分離）の実施を前提として，火災の伝播の有無を評価する。
（８条-別添 1-資料７参照）

3．評価
全ての火災区域について，隣接する火災区域を抽出し，一次スクリーニングの概要フローに従い，火災伝播評価を実施した。
火災伝播“無”となった火災区域については，二次スクリーニングで「隣接火災区域に影響を与えない火災区域の火災影響評価」を実施し，火災伝播“有”となった隣接火災区域については，二次スクリーニングで「隣接火災区域に影響を与える
火災区域の火災影響評価」を実施する。

-8 条-別添 1-資料 10-添付 4-1-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉
火災区域

火災区域内の等価火災

主な火災区画名称

時間

隣接火災区域への火災伝搬評価結果

隣接火災区域

耐火時間

火災伝搬の
可能性

備考

-8 条-別添 1-資料 10-添付 4-2-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉
火災区域

火災区域内の等価火災

主な火災区画名称

時間

隣接火災区域への火災伝搬評価結果

隣接火災区域

耐火時間

火災伝搬の
可能性

備考

-8 条-別添 1-資料 10-添付 4-3-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉
火災区域

火災区域内の等価火災

主な火災区画名称

時間

隣接火災区域への火災伝搬評価結果

隣接火災区域

耐火時間

火災伝搬の
可能性

備考

-8 条-別添 1-資料 10-添付 4-4-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉
火災区域

火災区域内の等価火災

主な火災区画名称

時間

隣接火災区域への火災伝搬評価結果

隣接火災区域

耐火時間

火災伝搬の
可能性

備考

-8 条-別添 1-資料 10-添付 4-5-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉
火災区域

火災区域内の等価火災

主な火災区画名称

時間

隣接火災区域への火災伝搬評価結果

隣接火災区域

耐火時間

火災伝搬の
可能性

備考

-8 条-別添 1-資料 10-添付 4-6-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉
火災区域

火災区域内の等価火災

主な火災区画名称

時間

隣接火災区域への火災伝搬評価結果

隣接火災区域

耐火時間

火災伝搬の
可能性

備考

-8 条-別添 1-資料 10-添付 4-7-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉
火災区域

火災区域内の等価火災

主な火災区画名称

時間

隣接火災区域への火災伝搬評価結果

隣接火災区域

耐火時間

火災伝搬の
可能性

備考

-8 条-別添 1-資料 10-添付 4-8-

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉
火災区域

火災区域内の等価火災

主な火災区画名称

時間

隣接火災区域への火災伝搬評価結果

隣接火災区域

耐火時間

火災伝搬の
可能性

備考

-8 条-別添 1-資料 10-添付 4-9-

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉
火災区域

火災区域内の等価火災

主な火災区画名称

時間

隣接火災区域への火災伝搬評価結果

隣接火災区域

耐火時間

火災伝搬の
可能性

備考

-8 条-別添 1-資料 10-添付 4-10-

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉
火災区域

火災区域内の等価火災

主な火災区画名称

時間

隣接火災区域への火災伝搬評価結果

隣接火災区域

耐火時間

火災伝搬の
可能性

備考

-8 条-別添 1-資料 10-添付 4-11-

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉
火災区域

火災区域内の等価火災

主な火災区画名称

時間

隣接火災区域への火災伝搬評価結果

隣接火災区域

耐火時間

火災伝搬の
可能性

備考

-8 条-別添 1-資料 10-添付 4-12-

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉
火災区域

火災区域内の等価火災

主な火災区画名称

時間

隣接火災区域への火災伝搬評価結果

隣接火災区域

耐火時間

火災伝搬の
可能性

備考

-8 条-別添 1-資料 10-添付 4-13-

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉
火災区域

火災区域内の等価火災

主な火災区画名称

時間

隣接火災区域への火災伝搬評価結果

隣接火災区域

耐火時間

火災伝搬の
可能性

備考

-8 条-別添 1-資料 10-添付 4-14-

添付資料５

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉

隣接火災区域に影響を与える火災区域の火災影響評価結果

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 隣接火災区域に影響を与える火災区域に対する火災影響評価
当該火災区域
火災区域番号

火災区域内の
主な火災区画名称

隣接火災区域ターゲット

火災区域番号

火災区域内の
主な火災区画名称

安全停止パス
ターゲット

２火災区域
機能喪失想定安全区分

評価-8 条-別添 1-資料 10-添付 5-1-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 隣接火災区域に影響を与える火災区域に対する火災影響評価
当該火災区域
火災区域番号

火災区域内の
主な火災区画名称

隣接火災区域ターゲット

火災区域番号

火災区域内の
主な火災区画名称

安全停止パス
ターゲット

２火災区域
機能喪失想定安全区分

評価-8 条-別添 1-資料 10-添付 5-2-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 隣接火災区域に影響を与える火災区域に対する火災影響評価
当該火災区域
火災区域番号

火災区域内の
主な火災区画名称

隣接火災区域ターゲット

火災区域番号

火災区域内の
主な火災区画名称

安全停止パス
ターゲット

２火災区域
機能喪失想定安全区分

評価-8 条-別添 1-資料 10-添付 5-3-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 隣接火災区域に影響を与える火災区域に対する火災影響評価
当該火災区域
火災区域番号

火災区域内の
主な火災区画名称

隣接火災区域ターゲット

火災区域番号

火災区域内の
主な火災区画名称

安全停止パス
ターゲット

２火災区域
機能喪失想定安全区分

評価-8 条-別添 1-資料 10-添付 5-4-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 隣接火災区域に影響を与える火災区域に対する火災影響評価
当該火災区域
火災区域番号

火災区域内の
主な火災区画名称

隣接火災区域ターゲット

火災区域番号

火災区域内の
主な火災区画名称

安全停止パス
ターゲット

２火災区域
機能喪失想定安全区分

評価-8 条-別添 1-資料 10-添付 5-5-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 隣接火災区域に影響を与える火災区域に対する火災影響評価
当該火災区域
火災区域番号

火災区域内の
主な火災区画名称

隣接火災区域ターゲット

火災区域番号

火災区域内の
主な火災区画名称

安全停止パス
ターゲット

２火災区域
機能喪失想定安全区分

評価-8 条-別添 1-資料 10-添付 5-6-

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 隣接火災区域に影響を与える火災区域に対する火災影響評価
当該火災区域
火災区域番号

火災区域内の
主な火災区画名称

隣接火災区域ターゲット

火災区域番号

火災区域内の
主な火災区画名称

安全停止パス
ターゲット

２火災区域
機能喪失想定安全区分

評価-8 条-別添 1-資料 10-添付 5-7-

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 隣接火災区域に影響を与える火災区域に対する火災影響評価
当該火災区域
火災区域番号

火災区域内の
主な火災区画名称

隣接火災区域ターゲット

火災区域番号

火災区域内の
主な火災区画名称

安全停止パス
ターゲット

２火災区域
機能喪失想定安全区分

評価-8 条-別添 1-資料 10-添付 5-8-

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 隣接火災区域に影響を与える火災区域に対する火災影響評価
当該火災区域
火災区域番号

火災区域内の
主な火災区画名称

隣接火災区域ターゲット

火災区域番号

火災区域内の
主な火災区画名称

安全停止パス
ターゲット

２火災区域
機能喪失想定安全区分

評価-8 条-別添 1-資料 10-添付 5-9-

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 隣接火災区域に影響を与える火災区域に対する火災影響評価
当該火災区域
火災区域番号

火災区域内の
主な火災区画名称

隣接火災区域ターゲット

火災区域番号

火災区域内の
主な火災区画名称

安全停止パス
ターゲット

２火災区域
機能喪失想定安全区分

評価-8 条-別添 1-資料 10-添付 5-10-

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 隣接火災区域に影響を与える火災区域に対する火災影響評価
当該火災区域
火災区域番号

火災区域内の
主な火災区画名称

隣接火災区域ターゲット

火災区域番号

火災区域内の
主な火災区画名称

安全停止パス
ターゲット

２火災区域
機能喪失想定安全区分

評価-8 条-別添 1-資料 10-添付 5-11-

添付資料６

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における火災区域内の火災影響評価結果

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施
設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-1-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施
設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-2-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施
設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-3-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施
設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-4-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施
設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-5-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施
設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-6-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施
設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-7-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施
設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-8-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施
設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-9-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施
設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-10-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施
設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-11-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施
設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-12-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施
設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-13-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施
設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-14-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施
設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-15-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施
設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-16-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施
設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-17-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施
設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-18-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施
設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-19-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施
設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-20-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施
設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-21-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施
設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-22-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施
設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-23-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施
設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-24-

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施
設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-25-

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-26-

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-27-

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-28-

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-29-

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）

・-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-30-

・

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-31-

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-32-

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-33-

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-34-

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-35-

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-36-

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-37-

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-38-

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-39-

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-40-

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-41-

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-42-

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-43-

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-44-

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-45-

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-46-

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-47-

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 火災影響評価
火災区域
番号

安全
保護系

原子炉
停止系

工学的
安全施設

非常用
所内
電源系

事故時
監視
計器

残留熱
除去系

最終的な
熱の
逃し場

補助
設備

評価結果
高温
停止

低温
停止

確認事項
（
は当該火災区域の火災が影響を与える隣接火災区域を考慮しても機能維持される緩和系）-8 条-別添 1-資料 10-添付 6-48-

添付資料７

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における火災区域の詳細な火災影響評価について

添付資料７

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における火災区域の詳細な火災影響評価について
1．概要
隣接火災区域に影響を与えない火災区域については，当該火災区域内に設置される全機器の機能喪失を想定しても，安全停止パスが少なくとも一つ確保されることを確認したが，火災区域については，単一故障及び外部電源喪失を想定した場合，高温停止の成功パスが確保できないことが確認された（6 号炉；表１，7 号炉；表３）。
そこで，安全停止パス確保の観点から，当該火災区域の中で最も評価条件が厳しい安全区分Ⅰと安全区分Ⅲが系統分離されていない以下の火災区画において，具体的な火災源を想定し詳細な火災影響評価を行った。

2．評価結果
詳細な火災影響評価の結果を表２（6 号炉），表４（7 号炉）に示す。各火災区画において，最も厳しい単一火災を想定に加え，単一故障を想定しても，高温停止の成功パスが少なくとも一つ確保可能であることから，原子炉の安全停止に影響はない。
また，当該室は持込み可燃物管理において資機材の仮置き制限を行い，火災の発生防止に努める。

-8 条-別添 1-資料 10-添付 7-1-

表１ 柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 火災影響評価-8 条-別添 1-資料 10-添付 7-2-

表１ 柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 火災影響評価-8 条-別添 1-資料 10-添付 7-3-

表２

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 火災影響評価（詳細）-8 条-別添 1-資料 10-添付 7-4-

表２

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 火災影響評価（詳細）-8 条-別添 1-資料 10-添付 7-5-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 7-6-

別紙１

-8 条-別添 1-資料 10-添付 7-7-

別紙２

表３ 柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 火災影響評価-8 条-別添 1-資料 10-添付 7-8-

表４柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 火災影響評価（詳細）-8 条-別添 1-資料 10-添付 7-9-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 7-10-

-8 条-別添 1-資料 10-添付 7-11-

参考資料１

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における火災により想定される事象の確認結果

参考資料１

柏崎刈羽原子力発電所

６号及び７号炉における火災により想定される事象の確認結果
内部火災により原子炉に外乱が及ぶ場合にどのような事象が発生する可能性があるかについて，重畳事象を含めて分析し，発生する可能性のある事象に対して単一故障の発生を想定した場合においても収束が可能か否か，解析的に確認を行う。
以下に，事象の抽出プロセス，解析前提条件及び解析結果を示す。
1. 想定される事象の評価プロセス
1.1. 評価前提
次の事項を前提とし，評価を行うこととする。
・ 内部火災発生を想定する区域及びその影響範囲のクラス 1 及びクラス 2 の火災防護対象設備は内部火災発生により機能が喪失するが，それ以外の区域の火災防護対象設備は機能が維持される。
・ 原子炉建屋（以下「R/B」という。）又はタービン建屋（以下「T/B」という。）
において内部火災が発生することを仮定し，当該建屋内の火災防護対象設
備以外のもの（クラス 3 及び常用系設備）は機能喪失を仮定する。
・ R/B 又は T/B において発生した内部火災は，当該の建屋以外に影響を及ぼさないと仮定する。
・ 中央制御室における火災については，火災検知器による早期検知や運転員操作によるプラント停止が期待でき，内部火災による影響波及範囲は限定的であり，また，R/B，T/B における重畳に対する検討により，発生する外乱は包絡されていると考えられることから，事象の抽出は行わない。
1.2. 抽出プロセスの考え方
内部火災に起因して様々な機器の故障や誤動作に伴う外乱の発生が想定され，また，幾つかの外乱が同時に発生することも考えられる。
発生する事象の抽出にあたっては，ある火災区域において火災が発生した場合に火災影響を受ける設備を抽出し，どのような外乱が発生しえるのか，外乱発生後に事象がどのように進展するのかについて，安全停止パスの確認と同様に全ての火災区域について評価することが考えられる。そのためには，常用系設備等の火災防護対象設備に該当しない設備に対してそれらの配置を網羅的に整理し，火災区域毎に火災影響を詳細に分析することが必要である。しかしな- 8 条-別添 1-資料 10-参考 1-1 -がら，このような詳細な分析を実施することは現実的でないことから，火災防護対象設備に該当しない常用系設備等は，設置された火災区域によらず火災影響を受ける可能性があるという保守的な仮定を用いた代替の評価手法により評価することとする。以上を踏まえ，R/B 及び T/B で内部火災により発生すると考えられる外乱の抽出を行い，内部火災により誘発される過渡事象等の起因事
象（以下「代表事象」という。）を特定する。更に代表事象が重畳することも考慮する。
また，代表事象の重畳の組み合わせの評価については，代表事象の事象進展の特徴から重畳した場合の事象進展を定性的に推定することにより，より厳しい評価結果となりえる組み合わせを選定し，選定した重畳事象の収束が可能であるかについて解析的に確認を行う。
以下に，内部火災により想定される事象の抽出から解析評価までのプロセス
及びプロセスの各ステップの概要を示す。（図 1-1）
【ステップ１】
評価事象を網羅的に抽出するため，『発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針』（以下「安全評価審査指針」という。）の評価事象の選定方
法に従い，原子炉に有意な影響を与える主要な要因を抽出する。（図 2-1 参照）【ステップ２】
原子炉に有意な影響を与える主要な要因を誘発する故障を抽出する。（図2-1 参照）【ステップ３】
ステップ２で抽出した故障が発生しえる火災区域を分析する。ここでは，常用系設備等の火災防護対象設備に該当しない設備は，設置された火災区域によらず，火災影響を受ける可能性があると仮定する。その際，R/B 及び T/Bの一方の建屋における火災の影響は他方の建屋に及ばないとする。（図 2-1
参照）【ステップ４】
ステップ２及びステップ３での分析を踏まえ，各建屋で発生する代表事象として扱う事象を特定する。代表事象の特定にあたっては，火災影響により発生する可能性のある事象の中から最も厳しい事象を想定する。
（例えば，原
子炉再循環ポンプ（以下「再循環ポンプ」という。）のトリップについては，
火災の規模により 1 台トリップから全台トリップまで考えられるが，最も厳しくなる全台トリップを想定する。）（図 2-1 参照）【ステップ５】
各建屋で発生する代表事象の解析結果等を踏まえ，代表事象の組み合わせ
毎に，重畳を考慮した場合にプラントに与える影響が厳しくなるか否かの分- 8 条-別添 1-資料 10-参考 1-2 -析を行い，解析の要否を整理する。
【ステップ６】
各建屋での内部火災の発生を想定した場合においても動作を期待できる緩和系を確認する。
【ステップ７】
原子炉停止機能及び炉心冷却機能に単一故障を想定する。
なお，ここでは，内部火災により火災影響を受ける設備 ※ が機能喪失していることを前提に，火災影響を受けない火災区域にある設備に単一故障を更に重ねる。
※：「資料１０

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉における内部火災影響評価について」にて評価された設備の機能喪失が発生することを前提としている。

【ステップ８】
ステップ７までの分析結果等を踏まえ，抽出した事象の解析を実施し，事象の収束ができることを確認する。

- 8 条-別添 1-資料 10-参考 1-3 -ステップ１

ステップ２

ステップ３

ステップ４

ステップ５

ステップ６

「安全評価審査指針」の評価事象の選定方法に従い，原子炉に有意な影響を与える主要な要因を抽出(図 2-1 参照)

主要な要因に対応する故障モードを抽出(図 2-1 参照)

抽出された故障が各建屋において発生しえるかを分析(図 2-1 参照)

各建屋について，分析結果を踏まえ代表事象を選定(図 2-1 参照)

代表事象の重畳を抽出（3 項参照）
（結果を厳しくする事象の組み合わせ（3.2 項参照））

内部火災発生時においても動作を期待できる緩和系の確認(表 4-1 参照)

ステップ７

事象毎に単一故障想定を割り当てる(5.2 項参照)

ステップ８

解析実施（6 項参照）

図 1-1 評価プロセス- 8 条-別添 1-資料 10-参考 1-4 -2. 代表事象の抽出【ステップ４】
安全評価審査指針の評価事象の選定方法に従い，原子炉に有意な影響を与える主要な要因及びその要因に対する故障の抽出結果を図 2-1 に示す。また，同図において，抽出した故障が，R/B 及び T/B において発生しえるかを分析し，各建屋において抽出した代表事象を示す。
図 2-1 において抽出された，R/B 及び T/B における内部火災により発生する可能性のある代表事象を表 2-1 に示す。
表 2-1

抽出された代表事象抽出された代表事象

R／B

T／B

原子炉冷却材流量の喪失

○

◯ *1

原子炉冷却材流量制御系の誤動作○

─

給水流量の全喪失＋タービントリップ○

─

主蒸気隔離弁の誤閉止○◯

逃がし弁開放○─

給水制御系の故障（流量減少）

○

─ *2

給水制御系の故障 *3○◯

高圧炉心注水系の誤起動○

─

原子炉隔離時冷却系の誤起動○

─

給水加熱喪失

─

◯

負荷の喪失

─

◯

原子炉圧力制御系の故障◯

─

給水流量の全喪失

─◯*1：R/B では再循環ポンプ全台トリップ，T/B では部分台数トリップを想定*2：T/B ではより厳しい給水流量の全喪失を想定*3：原子炉給水制御系の誤信号等により，給水流量が増加する事象は，原子炉設
置変更許可申請書に倣い，単に「給水制御系の故障」という。

- 8 条-別添 1-資料 10-参考 1-5 -ステップ１

ステップ２

ステップ３，４〇：故障発生あり， ×：故障発生なし， －：故障機器等が建屋内にない (≪≫で囲んだ事象は従来原子炉設置変更許可申請書での解析事象)
原子炉に有意な影響を与える主要な要因（安全評価審査指針の手引きにおける評価事象の選定方法を参考に作成）

反応度

反応度の増加要因に対応する故障

再循環流量の増加

再循環ポンプ速度の増加

冷却材温度の低下

給水温度の低下

炉心内の反応度又は出力分布の異常な変化

- 8 条-別添 1-資料 10-参考 1-6 -給水流量の増加ECCS等の誤起動

圧力の上昇

弁の閉止

自由空間体積の減少

制御棒

制御棒の誤引抜き

制御棒落下

出力分布

反応度の低下厳しい事象にならない

出力分布の異常

制御棒の引抜き

図 2-1

出力運転中の誤引抜き

外乱分析図

R/B
発生

代表事象

代表事象

速度制御器増加要求信号誤発生〇

主制御器増加要求信号誤発生〇－

抽気逆止弁の誤閉止－〇≪給水加熱喪失≫

原子炉給水制御系増信号誤発生〇〇≪給水制御系の故障≫

予備給復水ポンプの誤起動－

HPCFの誤起動〇

HPCFの誤起動－

RCICの誤起動〇

RCICの誤起動－

PLUリレー誤作動（蒸気加減弁閉止）－〇

誤タービントリップ（主蒸気止め弁閉止）－〇

誤発電機トリップ（主蒸気止め弁閉止）－〇

L-8信号誤発生（主蒸気止め弁閉止）〇≪給水流量の全喪失≫+タービントリップ－

主蒸気隔離弁閉信号誤発生〇≪主蒸気隔離弁の誤閉止≫〇圧力制御系の故障（蒸気加減弁閉止）○

原子炉給水制御系増信号誤発生〇

予備給復水ポンプの誤起動－〇

起動中の制御棒誤引抜き

××

出力運転中の制御棒誤引抜き

×

×

制御棒落下

×

×

出力運転中の制御棒誤引抜き

×

×

（1/3）

≪原子炉冷却材流量制御系の誤動作≫

T/B発生≪給水制御系の故障≫－〇≪負荷の喪失≫≪主蒸気隔離弁の誤閉止≫－≪給水制御系の故障≫〇≪給水制御系の故障≫

ステップ１

ステップ２

ステップ３，４〇：故障発生あり， ×：故障発生なし， －：故障機器等が建屋内にない (≪≫で囲んだ事象は従来原子炉設置変更許可申請書での解析事象)
原子炉に有意な影響を与える主要な要因（安全評価審査指針の手引きにおける評価事象の選定方法を参考に作成）

炉心内の熱発生又は熱除去の
異常な変化

冷却材温度
（熱発生）

冷却材温度の低下要因に対応する故障

給水温度の低下

給水流量の増加- 8 条-別添 1-資料 10-参考 1-7 -

圧力の低下

弁の開放

圧力バウンダリの破断

ECCS等の誤起動

冷却材温度の上昇

再循環流量
（熱除去）

R/B
発生

代表事象

T/B
発生

抽気逆止弁の誤閉止－

原子炉給水制御系増信号誤発生〇

予備給復水ポンプの誤起動－

逃がし弁開信号誤発生〇

蒸気加減弁開信号誤発生－

圧力制御装置最大出力信号誤発生○

タービンバイパス弁の誤開放－〇

原子炉冷却材喪失

××

HPCFの誤起動〇

HPCFの誤起動－

RCICの誤起動〇

RCICの誤起動－

駆動電源喪失〇≪原子炉冷却材流量の喪失≫○

再循環ポンプトリップ信号誤発生〇〇

ポンプ軸の固着××

速度制御器増加要求信号誤発生〇

主制御器増加要求信号誤発生〇≪給水制御系の故障≫

代表事象

〇

≪給水加熱喪失≫〇≪給水制御系の故障≫〇
逃がし弁開放－〇≪原子炉圧力制御系の故障≫－

厳しい事象にならない

再循環流量の低下

再循環ポンプのトリップ

再循環ポンプ自体の故障

再循環流量の増加

再循環ポンプ速度の増加

図 2-1

外乱分析図

（2/3）

≪原子炉冷却材流量制御系の誤動作≫－－≪原子炉冷却材流量の喪失≫

ステップ１

ステップ２

ステップ３，４〇：故障発生あり， ×：故障発生なし， －：故障機器等が建屋内にない (≪≫で囲んだ事象は従来原子炉設置変更許可申請書での解析事象)
原子炉に有意な影響を与える主要な要因（安全評価審査指針の手引きにおける評価事象の選定方法を参考に作成）

圧力

圧力の上昇

要因に対応する故障

弁の閉止

原子炉冷却材圧力又は原子炉冷却材保有量の異常な変化- 8 条-別添 1-資料 10-参考 1-8 -自由空間体積の減少

圧力の低下

弁の開放

圧力バウンダリの破断

インベントリインベントリの減少

給水流量の低下

弁の開放

圧力バウンダリの破断

インベントリの増加

給水流量の増加ECCS等の誤起動

図 2-1

外乱分析図

R/B
発生

代表事象

T/B
発生

PLUリレー誤作動（蒸気加減弁閉止）－〇

誤タービントリップ（主蒸気止め弁閉止）－〇

誤発電機トリップ（主蒸気止め弁閉止）－

L-8信号誤発生（主蒸気止め弁閉止）〇≪給水流量の全喪失≫+タービントリップ－

主蒸気隔離弁閉信号誤発生〇≪主蒸気隔離弁の誤閉止≫〇圧力制御系の故障（蒸気加減弁閉止）〇

原子炉給水制御系増信号誤発生〇

予備給復水ポンプの誤起動－

逃がし弁開信号誤発生〇

蒸気加減弁開信号誤発生－

圧力制御装置最大出力信号誤発生○

タービンバイパス弁の誤開放－〇

原子炉冷却材喪失

×

×

原子炉給水ポンプのトリップ－

L-8信号誤発生〇≪給水流量の全喪失≫+タービントリップ－

原子炉給水制御系減信号誤発生〇

給水制御系の故障（流量減少）〇

復水ポンプのトリップ（駆動電源喪失）－

逃がし弁開信号誤発生〇

蒸気加減弁開信号誤発生－

圧力制御装置最大出力信号誤発生○

タービンバイパス弁の誤開放－〇

原子炉冷却材喪失

×

×

原子炉給水制御系増信号誤発生〇

予備給復水ポンプの誤起動－

HPCFの誤起動〇

HPCFの誤起動－

RCICの誤起動〇

RCICの誤起動

－

（3/3）

代表事象
≪負荷の喪失≫〇≪主蒸気隔離弁の誤閉止≫－≪給水制御系の故障≫〇≪給水制御系の故障≫〇
逃がし弁開放－〇≪原子炉圧力制御系の故障≫－〇≪給水流量の全喪失≫〇
逃がし弁開放－〇≪原子炉圧力制御系の故障≫≪給水制御系の故障≫－〇〇≪給水制御系の故障≫

3. 重畳を考慮した内部火災影響評価事象の抽出【ステップ５】
3.1. 重畳を考慮すべき事象の分析
2 項にて抽出した R/B 及び T/B における内部火災により発生する可能性のある代表事象について，重畳を考慮した場合に，事象を厳しくする可能性について検討した。結果について表 3-1 及び表 3-2 に示す。
重畳を考慮すべき事象として抽出された代表事象の概要を表 3-3 に示す。
表 3-1

R/B における抽出事象及び重畳考慮の要否抽出された事象

重畳

重畳を考慮しない理由 *1

Ⅰ

原子炉冷却材流量の喪失

考慮

―

Ⅱ

原子炉冷却材流量制御系の誤動
作

考慮

Ⅲ

給水流量の全喪失＋タービント
リップ

―
―

考慮

Ⅳ

主蒸気隔離弁の誤閉止

考慮

―

Ⅴ

逃がし弁開放―①Ⅵ

給水制御系の故障（流量減少）

―

②

Ⅶ

給水制御系の故障

考慮―Ⅷ

高圧炉心注水系の誤起動―①（上部プレナムへの注水で蒸気が凝縮し圧力が低下する）

Ⅸ

原子炉隔離時冷却系の誤起動

考慮

―

Ⅹ

原子炉圧力制御系の故障

―

①

表 3-2

T/B における抽出事象及び重畳考慮の要否

代表事象

重畳

重畳を考慮しない理由 *1

Ⅰ

給水加熱喪失考慮―Ⅱ

原子炉冷却材流量の喪失

―

③

Ⅲ

負荷の喪失

考慮

―

Ⅳ

主蒸気隔離弁の誤閉止

考慮

―

Ⅴ

給水流量の全喪失―②

Ⅵ

給水制御系の故障

考慮―*1：重畳を考慮しない理由①圧力が低下する事象は重畳しても結果を厳しくしない。
②原子炉冷却材流量（炉心流量）の減少を伴わず，出力が低下する事象は重畳しても結果を厳しくしない。

- 8 条-別添 1-資料 10-参考 1-9 -③原子炉冷却材流量が減少する事象について，改良型沸騰水型軽水炉の再循環
ポンプは T/B 側信号により部分台数トリップとなり，原子炉冷却材流量の減
少による過度な炉心冷却能力の低下はないため，重畳しても結果を厳しくし
ない。
表 3-3
抽出事象

抽出された代表事象の概要
概要

原子炉の出力運転中に，再循環ポンプが同時に全台ト
原 子 炉 冷 却 材 流 量 の リップし，炉心流量が定格出力時の流量から自然循環
喪失
流量まで大幅に低下して，炉心の冷却能力が低下する
事象。
原子炉の出力運転中に，再循環流量制御系の誤動作に
原子炉冷却材流量制
より再循環流量（炉心流量）が増加し，原子炉出力が上御系の誤動作
昇する事象。
給水流量の全喪失＋タービントリップ

原子炉の出力運転中に，原子炉水位高（レベル 8）信号の誤発生によりタービンがトリップするとともに，原
子炉給水ポンプがトリップする事象。

主 蒸 気 隔 離 弁 の 誤 閉 原子炉の出力運転中に，主蒸気隔離弁が閉止し，原子炉
止
圧力が上昇する事象。
給水制御系の故障

原子炉の出力運転中に，給水流量が急激に増加し，炉心
入口サブクーリングが増加して，原子炉出力が上昇する事象。

原子炉の出力運転中に，原子炉隔離時冷却系が誤起動
原子炉隔離時冷却系
し，炉心入口サブクーリングが増加して，原子炉出力がの誤起動
上昇する事象。
給水加熱喪失原子炉の出力運転中に，給水加熱器への蒸気流量が喪失して，給水温度が徐々に低下し，炉心入口サブクーリ
ングが増加して，原子炉出力が上昇する事象。

負荷の喪失

原子炉の出力運転中に，発電機負荷遮断により蒸気加減弁が急速に閉止し，原子炉圧力が上昇する事象。

3.2. 抽出事象に対する重畳の分析結果
3.1 項で抽出された重畳を考慮した場合に事象を厳しくする可能性のある事
象について，スクラムのタイミング等のプラント挙動について整理し，これらの観点から，重畳の組み合わせを考慮した場合に事象を厳しくする可能性があるかについて，更なる検討を行う。
この検討においては，2 つの事象の組み合わせについて，重畳を考慮したと- 8 条-別添 1-資料 10-参考 1-10 -してもどちらか 1 つの事象に包絡される，重畳を考慮した場合には厳しい評価となる可能性がある，又は，重畳を考慮しない（単独の事象）方が厳しい評価となるかについて，定性的に評価を行う。
なお，重畳を考慮した場合に厳しくなる事象の組み合わせが複数同定される
場合には，更なる重畳を検討することが必要となるが，次に示すとおり，厳しくなる組み合わせが 2 つ以上はなかったことから，3 つ以上の事象の重畳についても 2 つの事象の重畳に包含されることを確認した。
(1) R/B における抽出事象の重畳
表 3-1 にて抽出された事象について，スクラムのタイミング等のプラント挙動について整理した結果を，表 3-4 に示す。これを踏まえ，重畳を考慮した場合について検討した結果を表 3-6 に示す。
表 3-1 に示すとおり，R/B における内部火災を想定した場合，10 の事象が想定されるが，検討の結果，「給水制御系の故障」及び「原子炉冷却材流量の喪失＋給水制御系の故障」の解析を行うこととする。
(2) T/B における抽出事象の重畳
表 3-2 にて抽出された事象について，スクラムのタイミング等のプラント挙動について整理した結果を，表 3-5 に示す。これを踏まえ，重畳を考慮した場合について検討した結果を表 3-7 に示す。
表 3-2 に示すとおり，T/B における内部火災を想定した場合，6 つの事象が想定されるが，検討の結果，「 給水制御系の故障」の解析を行うこととする。

- 8 条-別添 1-資料 10-参考 1-11 -表 3-4

解析結果（R/B）

事象発生時の影響

スクラム

出力

事象発生後の出力／

炉心流量

圧力のピーク値

備考

Ⅰ 原子炉冷却材流量 炉心流量急減

炉 心 流 量 低 下 に 伴 う 低下

出力：初期値を超えない 約 1 秒後に沸騰遷移発生の喪失

ボイド率増加により

圧力：約 8.23 MPa[gage] 逃 が し 弁 機 能 を 期 待（約 2 秒後）

出力減少

しない評価での圧力- 8 条-別添 1-資料 10-参考 1-12 -Ⅱ 原子炉冷却材流量 中性子束高

炉 心 流 量 増 加 に 伴 う 増加

出力：約 130%制御系の誤動作

ボイド率減少により

圧力：約 7.10MPa[gage] 65%， 定 格 炉 心 流 量 の（約 11 秒後）

初期条件：定格出力の出力増加

42%での解析Ⅲ 給水流量の全喪失 主蒸気止め弁閉

原 子 炉 圧 力 上 昇 に 伴 再循環ポンプ 4 台トリ 出力：約 123%

タービンバイパス弁＋タービントリップ

う ボ イ ド 率 減 少 に よ ップにより低下（約 0.1 秒後）（原子炉水位高（レベル 8）誤信号）

圧力：約 8.05MPa[gage] 不作動時はり出力増加

出力約 138%，*1

圧力約 8.32MPa[gage]

Ⅳ 主蒸気隔離弁の誤 主蒸気隔離弁閉

原子炉圧力上昇に伴

閉止

うボイド率減少によ（約 0.3 秒後）

─

出力：初期値を超えない
圧力：約 8.08MPa[gage]

り出力増加
Ⅶ 給水制御系の故障 主蒸気止め弁閉

炉心入口サブクール（約 11 秒後）増大より出力増加（原子炉水位高→タービントリップ→）─

出力：約 124%（ ス ク ラ ム と 同 時 に 再 循 圧力：約 8.06MPa[gage]
環ポンプ 4 台トリップにより低下）

Ⅸ 原子炉隔離時冷却 原子炉隔離時冷却系の注水流量は定格給水流量の約 3%であり，給水制御系の故障時の流量増加分（36%）と比べると系の誤起動影響は小さい。

*1：給水流量の全喪失は，事象発生後約 7 秒で原子炉水位低スクラムに至る事象進展がタービントリップに比べ緩やかな事象であることから，タービントリップの評価で代表できる（出力／圧力ピーク値の記載はタービントリップとほぼ同等の負荷の喪失での解析結果）。

表 3-5スクラム
Ⅰ 給水加熱喪失*1

解析結果（T/B）

事象発生時の影響
出力

炉心流量
─

中性子束高（熱流束相 炉 心 入 口 サ ブ ク ー ル
当）

事象発生後の出力／増大により出力増加

圧力のピーク値

備考

出力：約 119%
圧力：約 7.21MPa[gage]（約 91 秒後）
Ⅲ 負荷の喪失- 8 条-別添 1-資料 10-参考 1-13 -蒸気加減弁急閉

原 子 炉 圧 力 上 昇 に 伴 再循環ポンプ 4 台トリ 出力：約 123%

（約 0.075 秒後）

う ボ イ ド 率 減 少 に よ ップにより低下

タービンバイパス弁

圧力：約 8.05MPa[gage] 不作動時はり出力増加

出力約 138%，
圧力約 8.32MPa[gage]

Ⅳ 主蒸気隔離弁の誤 主蒸気隔離弁閉

原子炉圧力上昇に伴

閉止

うボイド率減少によ（約 0.3 秒後）

─

出力：初期値を超えない
圧力：約 8.08MPa[gage]

り出力増加
Ⅵ 給水制御系の故障 主蒸気止め弁閉（約 11 秒後）

炉心入口サブクール─

増大により出力増加（スクラムと同時に再循（原子炉水位高→タ

環ポンプ 4 台トリップにービントリップ→）

より低下）

出力：約 124%
圧力：約 8.06MPa[gage]*1：給水加熱器 1 段の機能喪失時の解析結果。複数段の機能喪失時には，炉心入口サブクールの増加量が大きくなり，スクラム時刻は早くなるが，スクラムする出力点は変わらず，スクラム後の事象進展は同様となると考えられる。

表 3-6
Ⅲ 給水流量の全喪失

重畳を考慮した場合の事象進展の分析（R/B）
Ⅳ 主蒸気隔離弁の誤閉止

Ⅶ 給水制御系の故障＋タービントリップ
×

Ⅰ 原子炉冷却材流量
の喪失

×

〇

事象発生直後にスクラムに至るⅢに包 事象発生直後にスクラムに至るⅣに包 Ⅰの要因でのスクラムまでに，Ⅶの炉
絡される。

絡される。

心入口サブクール増加での出力上昇の影響で結果を厳しくする可能性あり。

- 8 条-別添 1-資料 10-参考 1-14 -×

Ⅱ 原子炉冷却材流量制御系の誤動作××

事象発生直後にスクラムに至るⅢに包 事象発生直後にスクラムに至るⅣに包 炉心流量の増加及び給水流量増加に伴
絡される。

絡される。

う炉心入口サブクールの増加により，
原子炉出力が増加する。反応度の印加
が単独事象より大きく早期にスクラムに至るため，両者のうちで厳しい給水制御系の故障の単独事象の方が厳しい結果となると考えられる。
×

Ⅲ 給水流量の全喪失＋タービントリップ──

どちらも弁閉止による圧力増加事象で （給水流量の全喪失と給水制御系の故ある。より急速な圧力上昇をもたらす 障は相反する事象のため，重畳しなⅢに包絡される。

い。）
×

Ⅳ 主蒸気隔離弁の誤
閉止

─

─

事象発生直後にスクラムに至るⅣに包絡される。

○：重畳事象が厳しい

×：単独事象に包絡される又は単独事象が厳しい

─：重畳の考慮不要

注：Ⅰ，Ⅱの組み合わせは，原子炉冷却材流量の増加／減少と相反する事象のため，表から除外した。

表 3-7
Ⅲ 負荷の喪失

重畳を考慮した場合の事象進展の分析（T/B）
Ⅳ 主蒸気隔離弁の誤閉止

×

Ⅰ 給水加熱喪失

Ⅵ 給水制御系の故障

××

事象発生直後にスクラムに至るⅢに包 事象発生直後にスクラムに至るⅣに包 給水加熱喪失及び給水流量増加に伴う
絡される。

絡される。

炉心入口サブクールの増加により，原
子炉出力が増加する。Ⅵによる原子炉
水位高（レベル 8）到達時刻を考慮す- 8 条-別添 1-資料 10-参考 1-15 -ると，Ⅰによる出力増加の影響は限定的であり，Ⅵに包絡されると考えられる。
×

Ⅲ 負荷の喪失─

×

どちらも弁閉止による圧力上昇事象で 事象発生直後にスクラムに至るⅢに包ある。より急速な圧力上昇をもたらす 絡される。
Ⅲに包絡される。
×

Ⅳ 主蒸気隔離弁の誤
閉止

─

─

事象発生直後にスクラムに至るⅣに包絡される。

○：重畳事象が厳しい

×：単独事象に包絡される又は単独事象が厳しい

─：重畳の考慮不要

4. 内部火災発生時に期待できる緩和系の整理【ステップ６】
R/B 又は T/B における内部火災において，動作を期待できる緩和機能を表 4-1
に示す。
表 4-1

火災発生建屋

緩和機能

原子炉
停止機能
炉心冷却機能その他機能

内部火災発生時に期待できる緩和系

R/B
原子炉保護系(中性子束高等のスクラム機能
は多重化され，かつ 2 区分機
能維持できる設計)
ECCS *1
主蒸気隔離弁
逃がし安全弁(安全弁機能)

T/B
原子炉保護系(R/B 側)ECCS*1
主蒸気隔離弁
逃がし安全弁(安全弁機能)
逃がし安全弁(逃がし弁機能)

タービンバイパス弁*1：「資料 10

柏崎刈羽原子力発電所６号及び 7 号炉における内部火災影響評価について」

において維持可能と評価された系統の機能を想定。

5. 解析における機能喪失の仮定
5.1. 内部火災影響による機能喪失の仮定
4 項で示した動作を期待できる緩和機能を前提に，火災影響により解析において機能喪失を仮定する緩和系を表 5-1 に示す。MS-3 機能については，内部火災が発生する建屋毎に機能喪失を仮定する。タービン系の原子炉保護系(タービン系 RPS)(主蒸気止め弁閉スクラム，蒸気加減弁急速閉スクラム)については，
T/B における内部火災に対して機能喪失すると仮定する。
表 5-1

機能喪失を仮定する緩和機能
火災発生建屋

緩和機能

R/B

T/B

再循環ポンプトリップ

喪失を仮定

喪失を仮定

逃がし安全弁（逃がし弁機能）喪失を仮定―

タービンバイパス弁

―

喪失を仮定

タービン系 RPS

―

喪失を仮定

- 8 条-別添 1-資料 10-参考 1-16 -5.2. 単一故障の仮定【ステップ７】解析を行うに際し，安全評価審査指針に従い，想定した事象に加え，原子炉停止機能，及び炉心冷却機能に対し，解析の結果を厳しくする機器の単一故障を仮定する。具体的な単一故障の想定と解析への影響を表 5-2 に示す。なお，
R/B 及び T/B での解析を実施する事象発生時に期待する緩和系は表 4-1 のとお
りである。
表 5-2
単一故障を
仮定する機能原子炉停止機能

炉心冷却機能単一故障の仮定と解析への影響
解析への影響・安全保護系に単一故障を仮定する。
・安全保護系は多重化されているため影響はない。
・火災影響，及び更に単一故障による炉心冷却機能が喪失したとしても，残りの設備により炉心冷却が可能であるため解析には影響しない。
（「資料 10 柏崎刈羽原子力発電所６号及び 7号炉における内部火災影響評価について」参照。）

6. 解析の実施【ステップ８】
6.1. 使用する解析コード
解析にあたっては，表 6-1 に示すとおり，設置許可申請解析において使用しているプラント動特性解析コード（REDY）及び単チャンネル熱水力解析コード（SCAT）を使用している。
表 6-1 解析コード
解析項目

コード名

プラント動特性挙動
・中性子束
・原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる
圧力（原子炉圧力）

REDY

単チャンネル熱水力挙動
・燃料被覆管温度

SCAT

6.2. 解析条件
プラントの初期状態等を設計基準事象である過渡事象における前提条件を踏襲する。主な解析条件を表 6-2 に示す。

- 8 条-別添 1-資料 10-参考 1-17 -表 6-2項目
原子炉出力
炉心入口流量
原子炉圧力
原子炉水位
外部電源

主な解析条件
解析条件
4,005 MW47.0×103 t/h
7.17 MPa[gage]
通常水位あり

6.3. 判断基準
火災を起因として発生する代表事象に対して，単一故障を想定しても，影響緩和系により事象は収束することを確認する。
6.4. 解析結果解析を実施する事象について，解析結果を表 6-3～表 6-5，並びに図 6-1，
図 6-3 及び図 6-5 に，事象の推移を図 6-2，図 6-4 及び図 6-6 示す。
(1) R/B での内部火災に起因する事象
R/B での内部火災に起因する事象の解析結果について以下に示す。
(a) 給水制御系の故障
i. 原子炉停止状態
給水流量増加に伴う炉心入口サブクールの増加により，原子炉出力が上昇する。原子炉水位が上昇し，原子炉水位高（レベル 8）に達するとタービントリップし，主蒸気止め弁閉信号が発生する。主蒸気止め弁の閉信号により，原子炉はスクラムする。
ii. 炉心冷却状態
原子炉水位高（レベル 8）到達により，給水ポンプがトリップするため，原子炉水位は徐々に低下するが，原子炉隔離時冷却系等により注水は維持される。また，タービントリップに伴う主蒸気止め弁閉止とともに原子炉圧力は増加するが，逃がし安全弁（安全弁機能）の作動により，
原子炉圧力の抑制を図ることが可能である。
iii. 事象の収束
原子炉スクラム及び原子炉冷却により事象は収束する。
(b) 原子炉冷却材流量の喪失＋給水制御系の故障
i. 原子炉停止状態
給水流量増加に伴う炉心入口サブクールの増加により，正の反応度が加わる。一方，再循環ポンプ全台トリップにより炉心流量急減スクラム- 8 条-別添 1-資料 10-参考 1-18 -に至る。
ii. 炉心冷却状態
原子炉水位高（レベル 8）到達により，給水ポンプがトリップするため，原子炉水位は徐々に低下するが，原子炉隔離時冷却系等により注水は維持される。また，タービントリップに伴う主蒸気止め弁閉止とともに原子炉圧力は増加するが，タービンバイパス弁の作動により，原子炉
圧力の抑制を図ることが可能である。
iii. 事象の収束
原子炉スクラム及び原子炉冷却により事象は収束する。
(2) T/B での内部火災に起因する事象
T/B での内部火災に起因する事象の解析結果について以下に示す。
(a) 給水制御系の故障
i. 原子炉停止状態
給水流量増加に伴う炉心入口サブクールの増加により，原子炉出力が上昇する。原子炉水位が上昇し，原子炉水位高（レベル 8）に達するとタービントリップし，主蒸気止め弁が閉止する。主蒸気止め弁閉信号によるスクラム機能は喪失を仮定しているため，主蒸気止め弁閉ではスクラ
ムに至らない。ただし，主蒸気止め弁閉止により原子炉圧力が上昇する
ため中性子束が上昇して中性子束高スクラムに至る。
ii. 炉心冷却状態
原子炉水位高（レベル 8）到達により，給水ポンプがトリップするため，原子炉水位は徐々に低下するが，原子炉隔離時冷却系等により注水は維持される。また，タービントリップに伴う主蒸気止め弁閉止とともに原子炉圧力は増加するが，逃がし安全弁（逃がし弁機能）の作動により，原子炉圧力の抑制を図ることが可能である。
iii. 事象の収束
原子炉スクラム及び原子炉冷却により原子炉の事象は収束する。

以上より，火災を起因として発生する過渡的な事象に対して，単一故障を想定しても，影響緩和系により事象は収束することを確認した。

- 8 条-別添 1-資料 10-参考 1-19 -表 6-3

解析結果まとめ表

重畳事象
給水制御系の故障(主蒸気止め弁閉
スクラム)

解析結果
()内は判断目安

項目
中性子束(%)
原子炉圧力(MPa[gage])161(-)
8.40(10.34)
初期値を超えない(1200)

燃料被覆管温度(℃)

発生事象

時刻(秒)

給水制御系故障発生

0

原子炉スクラム(主蒸気止め弁閉)

10.5

安全弁開開始

12.6

表 6-4

解析結果まとめ表

重畳事象

項目

原子炉冷却材流量 中性子束(%)の喪失＋給水制御 原子炉圧力(MPa[gage])
系の故障(炉心流量急減スク 燃料被覆管温度(℃) *1
ラム)

解析結果
()内は判断目安
初期値を超えない(-)
7.76(10.34)
約 520(1200)(*1:有効数値 2 桁で記載)

発生事象

時刻(秒)

再循環ポンプ全台トリップ＋給水制御系故障発生

0

原子炉スクラム(炉心流量急減)

2.0

原子炉水位高（レベル 8）(給水ポンプトリップ)

2.7- 8 条-別添 1-資料 10-参考 1-20 -表 6-5

重畳事象

解析結果まとめ表
解析結果()内は判断目安項目

給水制御系の故障 中性子束(%)(中性子束高スクラ 原子炉圧力(MPa[gage])ム)
燃料被覆管温度(℃) *1

327(-)
8.67(10.34)
約 600(1200)(*1:有効数値 2 桁で記載)

発生事象
給水制御系故障発生時刻(秒)0

原子炉水位高（レベル 8）(給水ポンプトリップ)

10.5

原子炉スクラム(中性子束高)10.8

逃がし弁開開始

11.4- 8 条-別添 1-資料 10-参考 1-21 -図 6-1給水制御系の故障解析結果（R/B 起因）- 8 条-別添 1-資料 10-参考 1-22 -（1/2）

図 6-1給水制御系の故障解析結果（R/B 起因）- 8 条-別添 1-資料 10-参考 1-23 -（2/2）

給水制御系故障

最大給水流量(138%)で給水

原子炉水位上昇

炉心入口サブ(レベル 8)クーリング増加給水ポンプ

タービントリップ

トリップ(主蒸気止め弁閉止)

炉心内ボイド減少

再循環ポンプ 4 台

タービン

原子炉スクラム

トリップ不作動

バイパス弁作動(主蒸気止め弁閉)

再循環ポンプ 6 台

逃がし弁機能トリップ不作動

不作動

原子炉水位低下(レベル 2)

中性子束増加原子炉隔離時冷却系等起動安全弁機能作動原子炉水位回復

原子炉圧力整定

中性子束減少事象収束
不作動を想定する
減圧・降温操作機能
解析対象

冷温停止状態

図 6-2

解析対象外

給水制御系故障事象進展フロー（R/B 起因）- 8 条-別添 1-資料 10-参考 1-24 -図 6-3

原子炉冷却材流量の喪失＋給水制御系の故障解析結果（R/B 起因）（1/2）- 8 条-別添 1-資料 10-参考 1-25 -図 6-3

原子炉冷却材流量の喪失＋給水制御系の故障解析結果（R/B 起因）（2/2）- 8 条-別添 1-資料 10-参考 1-26 -給水制御系故障

再循環ポンプ全台トリップ

最大給水流量で給水(138%)

炉心流量減少、中性子束減少

原子炉水位上昇

原子炉スクラム(レベル 8)（炉心流量急減）

給水ポンプ

タービントリップ

トリップ(主蒸気止め弁閉止)

タービン
原子炉水位低下バイパス弁作動(レベル 2)
逃がし弁機能不作動
原子炉隔離時冷却系等起動原子炉水位回復

原子炉圧力整定

事象収束

減圧・降温操作

中性子束減少不作動を想定する機能
解析対象

冷温停止状態

図 6-4

解析対象外

原子炉冷却材流量の喪失＋給水制御系の故障事象進展フロー（R/B 起因）- 8 条-別添 1-資料 10-参考 1-27 -図 6-5給水制御系の故障解析結果（T/B 建屋起因）- 8 条-別添 1-資料 10-参考 1-28 -（1/2）

図 6-5給水制御系の故障解析結果（T/B 建屋起因）- 8 条-別添 1-資料 10-参考 1-29 -（2/2）

給水制御系故障

最大給水流量(138%)で給水

原子炉水位上昇

炉心入口サブ(レベル 8)クーリング増加給水ポンプ

タービントリップ

トリップ(主蒸気止め弁閉止)

炉心内ボイド減少

再循環ポンプ 4 台

タービン

原子炉スクラム失敗

トリップ不作動

バイパス弁不作動(主蒸気止め弁閉)

再循環ポンプ 6 台

逃がし弁機能トリップ不作動

作動

原子炉水位低下(レベル 2)
中性子束増加原子炉隔離時原子炉スクラム冷却系等起動(中性子束高)原子炉水位回復

原子炉圧力整定

中性子束減少事象収束
不作動を想定する
減圧・降温操作機能
解析対象

冷温停止状態

図 6-6

解析対象外

給水制御系の故障事象進展フロー（T/B 起因）- 8 条-別添 1-資料 10-参考 1-30 -別添 2

柏崎刈羽原子力発電所

6 号及び 7 号炉

運用，手順能力説明資料
火災による損傷の防止

第８条 火災による損傷の防止(1/6)

設計基準対象施設は、火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、早期に火災発生を感知する設備（以下「火災感知設備」という。
）
及び消火を行う設備（以下「消火設備」といい、安全施設に属するものに限る。
）並びに火災の影響を軽減する機能を有するものでなければならない。
２ 消火設備（安全施設に属するものに限る。）は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場合においても発電用原子炉を安全に停止させるための機能を損なわないものでなければならない。

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（原規技発第 1306195 号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定））に適合するものであること。

８条-別添 2-1

火災防護対策

火災防護計画(6/6 へ)

火災区域又は区画の分類①原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区域及び火災区画②放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区域

火災発生防止火災の感知、消火

火災の影響軽減

個別の火災区域又は火災区画における留意事項(2/6 へ)(3/6 へ)(4/6 へ)(5/6 へ)第８条 火災による損傷の防止(2/6)

８条-別添 2-2

第８条 火災による損傷の防止(3/6)

８条-別添 2-3

第８条 火災による損傷の防止(4/6)

８条-別添 2-4

第８条 火災による損傷の防止(5/6)

８条-別添 2-5

第８条 火災による損傷の防止(6/6)

８条-別添 2-6

表 3-1

運用、手順に係る対策等（設計基準）

設置許可基準対象条文

対象項目

区分
運用・手順

〇水素感知時の対応手順〇蓄電池室の換気設備停止時の対応手順

体制

８条-別添 2-7ないよう可燃物の管理を実施

内部火災

・蓄電池室の換気設備停止時の対応手順
・(運転員の当直体制)

運用・手順

―
・運転員による運転操作等の訓練
・持込可燃物の管理手順（手順整備含む）
・火気作業の管理手順（手順整備含む）

体制―

おいて火気作業の計画策定、消火器等の配備、

保守・点検

―

監視人の配置等を実施

教育・訓練

・火災防護に関する教育

運用・手順

・火災受信機盤の巡視・監視（手順整備含む）〇火災区域、火災区画における溶接等の作業に
第８条

・水素濃度検出時の対応手順（手順整備含む）

保守・点検
教育・訓練

〇火災区域、火災区画毎の制限発熱量を超過し運用対策等〇火災受信機盤の巡視・監視〇故障警報発報時の対応手順

体制

・（運転員の当直体制）

保守・点検

―

教育・訓練

・運転員による運転操作等の教育

運用・手順・故障警報発信時の対応手順（手順整備含む）

体制

・（運転員の当直体制）

保守・点検

―

教育・訓練

・運転員による運転操作等の訓練

設置許可基準対象条文

対象項目

区分
運用・手順

〇火災感知設備等作動時の対応手順〇消火設備作動時及び使用時の対応手順

体制

運用対策等
・火災感知設備作動時の対応手順（手順整備含む）
・(運転員の当直体制)

保守・点検

―

教育・訓練

・運転員による運転操作等の教育

運用・手順

・消火設備作動時及び使用時の対応手順（手順整備含む）

体制

・（運転員の当直体制）

保守・点検
教育・訓練

―
・火災防護に関する訓練
・火災感知設備作動時の対応手順（手順整備含む）

８条-別添 2-8

第８条

運用・手順

内部火災

・消防要員等による消火器及び消火栓を用いた消火手順（手順整備含む）【原子炉格納容器内火災の影響軽減対策】

・原子炉の安全停止操作の手順（手順整備含む）〇可能な限りの離隔による分散配置

・（運転員の当直体制）〇低温停止中及び起動中の火災感知設備設置

体制

・（自衛消防組織）〇低温停止中の原子炉格納容器の各入口への消火器設置〇火気作業実施時の消火器の配備

・（消防要員等による体制）

保守・点検〇火災時の対応手順

・設備の点検・設備の故障時の補修
・火災防護に関する教育

教育・訓練

・運転員による運転操作等の訓練
・消防要員等による総合的な訓練・所員による消防訓練

設置許可基準対象条文

対象項目

区分

運用対策等
・火災感知設備作動時の対応手順（手順整備含む）

運用・手順【中央制御室内の火災の影響軽減対策】

体制を実施〇中央制御室内火災時の原子炉の高温停止・低保守・点検

８条-別添 2-9

温停止の達成及び維持
第８条

内部火災

（手順整備含む）
・原子炉の安全停止操作の手順（手順整備含む）〇離隔距離等による分離〇運転員による二酸化炭素消火器を用いた消火・運転員による二酸化炭素消火器を用いた消火手順

・(運転員の当直体制)
・（消防要員等による体制）
・設備の点検・設備の故障時の補修
・火災防護に関する教育

教育・訓練

・運転員による運転操作等の教育
・消防要員等による総合的な訓練

運用・手順
体制
〇排煙装置の起動手順（中央制御室）

・排煙装置による排煙の手順（手順整備含む）
・（運転員の当直体制）
・（消防要員等の体制）

保守・点検

―
・火災防護に関する教育

教育・訓練

・運転員による運転操作等の訓練
・消防要員等による総合的な訓練

設置許可基準対象条文

対象項目

区分

運用対策等
・火災感知設備作動時の対応手順（手順整備含む）

運用・手順

・消防要員等による消火器及び消火栓を用いた消火手順（手順整備含む）
・原子炉の安全停止操作の手順（手順整備含む）
・（運転員の当直体制）【火災時の対応手順】〇火災感知設備作動時の対応手順
第８条

内部火災

体制

・（自衛消防組織）〇自動消火設備作動時の対応手順〇消防要員等による消火活動・（消防要員等による体制）

保守・点検〇原子炉の安全停止操作

・設備の点検・設備の故障時の補修

８条-別添 2-10・火災防護に関する教育
教育・訓練

・運転員による運転操作等の訓練
・消防要員等による総合的な訓練・所員による消防訓練

設置許可基準対象条文

対象項目●火災防護計画○火災防護対策及び計画を実施するために必要な手順、機器、組織体制について定める○火災防護組織における責任と権限を定める○管理権原者の役割として、必要な要員を確保

区分
運用・手順

運用対策等
・対象項目のとおり（手順整備含む）

体制

―

保守・点検

―

教育・訓練

・火災防護に関する教育

運用・手順

・対象項目のとおり（手順整備含む）

し、配置することを定める○持込可燃物管理、火気作業管理等の火災の発８条-別添 2-11

生防止に係る対策について定める○火災の早期感知及び消火活動について定める○原子炉施設の安全機能を有する構築物、系統
第８条

内部火災

及び機器を火災から防護するため、火災の発

体制

―

保守・点検

―

生防止、火災の早期感知及び消火並びに火災の影響軽減の３つの深層防護の概念に基づい教育・訓練

・火災防護に関する教育

運用・手順

・対象項目のとおり（手順整備含む）て、火災防護対策を定める〇原子炉施設全体を対象とした火災防護計画であることを定める○原子炉施設の安全機能を有する構築物、系統

体制

―

保守・点検

―

及び機器を火災から防護するため、火災の発生防止、火災の早期感知及び消火並びに火災の影響軽減の３つの深層防護の概念に基づいて、火災防護対策を定める

教育・訓練

・火災防護に関する教育別添 3

柏崎刈羽原子力発電所

6 号及び 7 号炉

火災防護に係る等価時間算出プロセスについて

1．概要「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下，「火災防護審査基準」という。）では，原子炉施設が火災によりその安全性が損なわれないよう，必要な火災防護対策を要求しており，「原子力発電所の内部火災影
響評価ガイド」（以下，「内部火災影響評価ガイド」という。）では，これらの要求に基づく火災防護対策により，原子炉施設内で火災が発生しても，原子炉の安全停止に係わる安全機能が確保されることを確認するために実施する内部火災
影響評価の手順の一例が示されている。
本資料は，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉に対して「内部火災影響評価
ガイド」を参照して内部火災影響評価を行う際のインプット情報となる等価時間の算出プロセスについて，その概要をまとめたものである。
2．火災影響評価における要求事項
内部火災影響評価は，「火災防護審査基準」の「2.3 火災の影響軽減に基づき実施することが要求されている。

2.3.2」

2.3.2 原子炉施設内のいかなる火災によっても，安全保護系及び原子炉停止系の作動が要求される場合には，火災による影響を考慮しても，多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく，原子炉を高温停止及び低温停止できる設計であること。
また，原子炉の高温停止及び低温停止が達成できることを，火災影響評価により確認すること。
（火災影響評価の具体的手法は「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」による。
）（参考）「高温停止及び低温停止できる」とは，想定される火災の原子炉への影響を考慮して，高温停止状態及び低温停止状態の達成，維持に必要な系統及び機器がその機能を果たすことができることをいう。

また，いかなる火災によっても原子炉を高温停止及び低温停止できる設計である
ことを確認する際，原子炉の安全確保の観点により，内部火災影響評価ガイドにおいて要求される以下の事項を考慮する。

８条-別添 3-1

4.火災時の原子炉の安全確保
3.に想定する火災に対して，・原子炉の安全停止に必要な機能を有する系統が，その安全機能を失わないこと（信頼性要求に基づき独立性が確保され，多重性又は多様性を有する系統が同時にその機能を失わないこと）。
内部火災により原子炉に外乱が及び，かつ，安全保護系，原子炉停止系の作動を要求される場合には，その影響（火災）を考慮し，安全評価指針に基づき安全解析を行う必要がある。

内部火災影響評価ガイドでは，「火災影響評価は，『火災区域／火災区画の設定』，『情報及びデータの収集，整理』，『スクリーニング』，『火災伝播評価』というステップで実施する」ということが示されている。
等価時間は，「情報及びデータの収集･整理」において設定した火災区域の耐火壁の耐火能力を評価するための指標であり，火災区域内の可燃性物質の量と火災区域の面積から算出される火災の継続時間に相当する。

3．等価時間の算出
等価時間の算出は以下の手順で行う（図１参照）。
(1) 火災区域及び火災区画の設定
原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な構築物,系
統及び機器（具体的には，機器，配管，弁，ダクト，ケーブル，トレイ，電線
管，盤等）が設置される火災区域及び火災区画の設定にあたっては，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な構築物,系統及び機器の設置箇所，建屋の間取り，障壁，貫通部，扉の設置状況，機器やケーブル等の配置，耐火壁の能力，系統分離基準等を総合的に勘案し設定した。
(2) 火災区域及び火災区画内の可燃物の選定
a.可燃物量調査範囲について
可燃物量調査範囲は，火災影響評価の信頼性向上を図るため建屋内の全ての場所について網羅的に把握する観点から，下記のとおりとした。
・原子炉建屋全域
・タービン建屋全域
・廃棄物処理建屋全域
・コントロール建屋全域
８条-別添 3-2

b.可燃物量調査対象について
可燃物量調査対象は，上記 a.の範囲の全ての可燃物を対象とする。
ただし，除外する可燃物については以下のとおりとする。
(a) 表示板，パッキン，塗料及び計器内の可燃物，工具棚，本設機器付属品（弁のキャップ），ページング，保安電話，拡声器，PHS アンテナ等は，発火の可能性が極めて低いこと，可燃物量としては少量であり，油等を加えた総熱量に対してその影響が小さいことから除外する。
(b) 電線管内のケーブルは，酸素の供給が不十分で継続的な燃焼とならないので除外する。
(c) 仮置き資機材については定期検査期間中の一時的な持ち込みであること，持込み可燃物管理にて管理すべきものであることから除外とする。
また，長期設置資機材（発電用資材として保管している潤滑油等は除く）
については，足場材や冶工具等の鋼材が主であることから a)と同様な理由から除外する。
(3) 火災区域及び火災区画内の可燃物量調査
火災区域及び火災区画の可燃物量調査については，図面等の設計図書による図書調査，プラントウォークダウンによる現場調査を基本とする。
ただし，火災影響評価に用いる可燃物については本設備の可燃物であり，増減が生じる場合は改造工事に起因するものであることから，工事主管箇所への聞き取り等による調査も考慮する。
なお，火災区域及び火災区画の面積については，設計図書から算定した。
a.図書調査上記(2)で選定した可燃物のうち，ポンプや電動機等で使用される潤滑油，グリース，ケーブルの物量については，設計図面等を用いて調査した。
また，新規制基準対応への適合のための火災防護対策の検討に伴い，火災区域及び火災区画の見直しが発生した場合には，都度，図面等と現場を照合し，新しい火災区域及び火災区画における機器の配置等を確認し，可燃物の増減を評価する。
b.現場調査上記(2)で選定した可燃物のうち，火災区域及び火災区画にケーブルトレ
イ，電源盤，油内包機器について，現場ウォークダウンにより調査した。
具体的には，各火災区域に設置されているケーブルトレイの布設状態の確認，油内包機器の種類・数量，現場の各種電気盤の面数及び寸法の確認を実施した。
８条-別添 3-3

(4) 可燃物の単位発熱量及び可燃物量調査結果に対する考慮
可燃物に係る単位発熱量については，最新の知見及び最も広く使用されている実績のある NFPA Fire Protection Handbook 最新版（20th Edition）を原則として使用する。
火災影響評価に用いる火災区画の総可燃物量の算出に際しては，図書調査，現場調査における可燃物量の不確かさを考慮し，調査した総可燃物量に裕度を持たせることとする。
具体的には，調査結果を基に算出した総発熱量に安全率 20%を加味する。
(5) 等価時間の算出
等価時間の算出については，火災区域に存在する可燃物の総発熱量を算出し，各火災区域の単位床面積あたりの発熱量である火災荷重を，下式により算定する。（内部火災影響評価ガイドと同様）
等価時間(h)＝火災荷重／燃焼率＝発熱量／火災区画の面積／燃焼率
ここで，火災荷重＝発熱量／火災区画の面積
燃焼率 ：単位時間単位面積当たりの発熱量（908,095kJ/m2/h）
発熱量 ：火災区画内の総発熱量（kJ）＝可燃性物質の量×熱含有量
可燃性物質の量：火災区画内の各種可燃性物質の量（m3 又は kg）
火災区画の面積：火災区画の床面積（m2）
燃焼率としては NFPA(National Fire Protection Association)ハンドブックの Fire
Protection Handbook Section/Chapter 18, “ Confinement of Fire in Buildings
Association)”の標準火災曲線のうち最も厳しい燃焼クラスである CLASS E の値である
908,095kJ/m2/hr を用いる。

(6) 火災区域特性表の作成
可燃物量の調査結果は，火災区域特性表として整理した。火災区域特性表の代表例を添付資料１に示す。
各火災区域の可燃物量の調査結果については，火災区域特性表Ⅱにまとめる
とともに，火災影響評価のデータシートとして火災区域の部屋毎に設置機器や可燃物量を整理したデータシートを作成した。
８条-別添 3-4

改造工事等の設備更新を行う場合は、設計管理の中で可燃物量の増減の確認
し，その結果をデータシートに反映する。
(7) 今後の対応
a.「火災区域特性表」による火災荷重・等価時間の管理
火災荷重・等価時間の管理については，「火災区域特性表」を用いて内部火災影響評価の一環として実施する。等価時間の算出手順を含めた内部火災
影響評価の手順及び実施頻度については，火災防護計画で定める。
また，改造工事等の設備更新を行う場合は，設計管理の中で可燃物量の増減の確認，既存の内部火災影響評価結果に影響を与えないことを確認することを火災防護計画で定める。
b.持込み可燃物管理
持込み可燃物の管理は，火災発生防止及び火災発生時の規模の局限化，影響軽減を目的として実施する。持込み可燃物の運用管理手順には，発電所の通常運転に関する可燃物，保守や改造に使用するために持ち込まれる可燃物（一時的に持ち込まれる可燃物を含む）の管理を含む。
具体的には，原子炉施設内の各火災区域（部屋）の耐火障壁の耐火能力，設置されている火災感知器，消火設備の情報から管理基準を定め，火災区域（部屋）に持ち込まれ 1 日以上仮置される可燃物と火災区域（部屋）の既存の可燃物の火災荷重の総和を評価し，その管理基準を超過しないよう持込み
可燃物を管理する。
以上

８条-別添 3-5

等価時間算出開始

火災区域及び火災区画の設定
原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な設備が設置されている建屋について、これら設備の設置状況を考慮し、「火災区域」を設定。

火災区域及び火災区画内の可燃物の選定
可燃物の選定にあたって，可燃物量の調査範囲，調査対象を設定する。ただし，一部除外する可燃物を設定する。

火災区域及び火災区画内の可燃物量調査
・図面等の設計図書による図書調査，プラントウォークダウンによる現場調査により可燃物量調査を行う。
・火災区域及び火災区画の面積は，設計図書から算定する。

図書調査
ポンプや電動機等で使用される潤滑油，グリース，ケーブルの物量については，設計図面等を用いて調
査する。

現場調査
ケーブルトレイ，電源盤，油内包機器について，現場ウォークダウン
により調査する。

可燃物の単位発熱量及び可燃物量調査結果に対する考慮
・可燃物に係る単位発熱量については，最新の知見及び最も広く使用されている実
績のあるNFPA Fire Protection Handbook最新版（20th Edition）を原則として使用する。
・火災影響評価に用いる火災区画の総可燃物量の算出に際しては，図書調査，現場調査における可燃物量の不確かさを考慮し，調査した総可燃物量に裕度を持たせる。

等価時間の算出
火災区域に存在する可燃物の総発熱量から，等価時間を算出する。

火災区域特性表の作成（情報・データの収集・整理）・各火災区域内の可燃性物質の調査結果，算出した等価時間は，火災区域の特徴を示す「火災区域特性表」（火災区域特性表Ⅱ，火災影響評価データシート）に整理する。
・改造工事等の設備更新を行う場合は、設計管理の中で可燃物量の増減の確認し，その結果をデータシートへ反映する。

図1 等価時間の算出フロー

８条-別添 3-6

添付資料 1

柏崎刈羽原子力発電所７号炉の火災区域特性表の例

８条-別添 3-7

火災区域特性表Ⅰ
1/1

火災区域特性表のまとめ

プラント

KK-7
2

建屋

床面積合計(m )391

発熱量合計(MJ)

227,761

火災荷重(MJ/㎡)

583

等価時間(h)

0.65

原子炉建屋

火災区域番号

火災シナリオの説明

２）火災伝播評価の火災シナリオ
スクリーニングで除外されない火災区域を対象に、個別の可燃性物質の発火、他の可燃性物質の発火の可能性を想定する。

火災区域内の火災源及び防火設備

火災区域特性表Ⅱ

火災区域内の火災源及び防火設備参照

火災区域に隣接する火災区域と伝播経路

火災区域特性表Ⅲ

火災区域に隣接する火災区域と伝播経路参照

火災により影響を受ける設備

火災区域特性表Ⅳ

火災により影響を受ける設備参照

火災により影響を受けるケーブル

火災区域特性表Ⅴ

火災により影響を受けるケーブル参照
凡例

緩和系
a. 安全保護系
b. 原子炉停止系
火
災
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
緩
和
系
と
成
功
パ
ス

区分Ⅰ

区分Ⅱ

○火災影響なし、×火災影響あり

区分Ⅲ

区分Ⅳ

○

原子炉緊急停止系（手動、自動） （フェイルセーフ動作含む）○

工学的安全施設の作動回路（手動、自動） （フェイルセーフ動作含む）

×

スクラム（手動、自動） （フェイルセーフ動作含む）
-

-

-

-

-

-

○ LPFL（C)--○ D/G(B)○ D/G(C)--○ R/B非常用電源(A)○ R/B非常用電源(B)○ R/B非常用電源(C)--× Hx/A非常用電源(A)○ Hx/A非常用電源(B)○ Hx/A非常用電源(C)--○ C/B非常用電源(Ⅰ)○ C/B非常用電源(Ⅱ)○ C/B非常用電源(Ⅲ)○ C/B非常用電源(Ⅳ)○ 中性子束（Ⅰ)○ 中性子束（Ⅱ)○ 中性子束（Ⅲ)○ 中性子束（Ⅳ)× 原子炉水位（Ⅰ）○ 原子炉水位（Ⅱ）○ 原子炉水位（Ⅲ）○ 原子炉水位（Ⅳ）○ 原子炉圧力（Ⅰ）○ 原子炉圧力（Ⅱ）○ 原子炉圧力（Ⅲ）○ 原子炉圧力（Ⅳ）○ S/C水温（Ⅰ）○ S/C水温（Ⅱ）

-

-

-

f. 残留熱除去系

× RHR(A)○ RHR(B)○ RHR(C)--g. 最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する系統 (*1)

× RCW(A)○ RCW(B)○ RCW(C)--× RSW(A)○ RSW(B)○ RSW(C)--○ R/B非常用HVAC（A)○ R/B非常用HVAC（B)○ R/B非常用HVAC（C)--○ Hx/A非常用HVAC（A)○ Hx/A非常用HVAC（B)○ Hx/A非常用HVAC（C)--○ C/B非常用HVAC（A)○ C/B非常用HVAC（B)○ C/B非常用HVAC（C)--○ MCR-HVAC（A)○ MCR-HVAC（B)

-

-

-

-

-

-

-

-

c. 工学的安全施設（原子炉補給水機能をもつ系統）

d. 非常用所内電源系

e. 事故時監視計器

h. 補助設備 (*2)

起因事象

評
価

RX-B3F-2

１）スクリーニングの火災シナリオ
火災源は特定せず、最も過酷な単一火災を想定する。火災区域ごとに、全可燃性物質の燃焼、全機器の機能喪失を想定する。

○ SLC（A)○ SLC(B)-× RCIC○ HPCF(B)○ HPCF(C)○ ADS(A)○ ADS(B)-× LPFL（A)○ LPFL（B)○ D/G(A)○ HECW(A)○ HECW（B)
起因事象は特定せず、以下の原子炉への影響を想定する。
１）原子炉の自動停止
２）火災発生時の手順書に基づく原子炉の手動停止
３）運転制限条件の逸脱による、保安規定に基づく強制停止

高温停止の成功パスが以下のようにある。
１）原子炉未臨界：SLC
２）原子炉過圧防止：SRV安全弁機能による高温待機
３）炉心冷却：HPCF(B)(C)、ADS(A)（B)とLPFL（B)（C)の組合せ
原子炉の高温停止
４）非常用所内電源系：D/G(B)（C)、直流電源(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)
５）補機冷却系、補助設備：上記緩和系に関わる補機冷却系及び補助設備
を確保可能

-

-

単一故障を想定しても成功パスがある。
１）SLCの単一故障でも必要機能維持
２）SRVの単一故障でも必要機能維持
３）左記設備の単一故障でも必要機能維持
４）左記設備の単一故障でも必要機能維持
５）左記設備の単一故障でも必要機能維持

低温停止の成功パスが以下のようにある。
１）原子炉未臨界：SLC
２）原子炉減圧：ADS(A)(B)
３）崩壊熱除去：RHR（B)（C)
原子炉の低温停止
４）非常用所内電源系：D/G(B)（C)、直流電源(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)
５）補機冷却系、補助設備：上記緩和系に関わる補機冷却系及び補助設備を確保可能

スクリーンアウト
火災伝播評価添付資料

特記事項

高温停止及び低温停止の成功パスがありスクリーンアウトできる。

■１．火災影響評価のデータシート □２．火災伝播評価資料*1：補機冷却系への火災影響はポンプ等を中心とした主要部を表記した。ECCSやD/Gの冷却水弁への火災影響は補機側に含めた。
*2：空調系への火災影響は建屋空調を中心とした主要部を表記した。ECCSやD/Gのローカル空調への火災影響は補機側に含めた。
*3：建屋を跨いだ隣接火災区域(RX-B2F-1)は当該火災区域と同一火災区域であり、同一の火災区域として評価した場合でも評価結果への影響は無い。

８条-別添 3-8

火災区域特性表Ⅱ
1/1

火災区域内の火災源及び防火設備
プラント
火災区域内の火災区画番号
No.
火災区域内の火災区画名称

KK-7

火災区域番号火災源
床面積 発熱量 火災荷重
(MJ)
(m2)
(MJ/m2)

RX-B3F-2
防火設備

等価時間
火災検知器 主要消火設備(h)８条-別添 3-9

消火方法

消火設備の
バックアップ

障壁耐火時間(h)(*1)

火災区域特性表Ⅲ
1/1

火災区域に隣接する火災区域(部屋)と伝播経路
プラント

KK-7

火災区域番号

８条-別添 3-10

RX-B3F-2

火災区域特性表Ⅳ
1/1

火災により影響を受ける設備
プラント
火災区域内の火災区域番
No
号

KK-7
系統名

火災区域番号
機器番号

８条-別添 3-11

機器名称

RX-B3F-2
安全区分

影響を受ける緩和系

火災区域特性表Ⅴ
1/1

火災により影響を受けるケーブル
プラント
No

火災区域内の火災区域
番号

KK-7

火災区域番号

火災区域内の火災区域名称

８条-別添 3-12

○：添付有
×：添付無

RX-B3F-2
備考

添付資料－１
1/1

火災影響評価のデータシート 目次
プラント
No

火災区域内の火災区画
番号

KK-7

火災区域番号

火災区域内の火災区画名称

８条-別添 3-13

○：添付有
×：添付無

RX-B3F-2
備考

８条-別添 3-14