1909P01

圧力検出器
圧力検出器

DC0…10V 出力
DC4…20mA 出力

冷媒用（アンモニア冷媒含む）









A6V10434676_ a
2014-08-13

高精度の計測計測レンジ 0 ～ 60 bar 対応
電源 AC 24 V / DC 12...33 V または DC 7…33 V
出力 DC 0 ...10 V または DC 4…20 mA
シールフリー、全溶接タイプ
温度変化及び高温での計測安定性
導圧接続口： 7/16-20 UNF
高過負荷抵抗アンモニアを含むすべての冷媒対応
長期安定性によるメンテナンスフリー
堅固なコンパクトデザイン

QBE2004-P…
QBE2104-P…

用途
QBE2004-P...、QBE2104-P...は、空調/冷凍設備における液体、ガスおよび蒸気の静圧および動圧の計測が可能で特に冷媒配管設備の液、ガスの圧力計測には最適です。
タイプ

型式

ストックNo

QBE2004-P10U
QBE2004-P25U
QBE2004-P30U
QBE2004-P60U

S55720-S310
S55720-S311
S55720-S312
S55720-S313
S55720-S314
S55720-S315
S55720-S316
S55720-S317

QBE2104-P10U
QBE2104-P25U
QBE2104-P30U
QBE2104-P60U

計測レンジ

出力

 100...  900 kPa DC 0…10 V
 100... 2400 kPa DC 0…10 V
 100... 2900 kPa DC 0…10 V
 100... 5900 kPa DC 0…10 V
 100...  900 kPa DC 4…20 mA
 100... 2400 kPa DC 4…20 mA
 100... 2900 kPa DC 4…20 mA
 100... 5900 kPa DC 4…20 mA

 1... 9 bar 1... 24 bar
 1... 29 bar 1... 59 bar 1... 9 bar 1... 24 bar
 1... 29 bar 1... 59 bar

オーダ
オーダの際には、名称、型式及び個数を明記してください：
例：

名称
型式
圧力検出器
QBE2004-P10U
アクセサリーが必要な場合、別途ご注文ください。

数1

アクセサリー
型式
FT-PZ1
AQB2004

名称
アダプター： G ½" / UNF 7/16 変換用
ブラケット(リモート取付け用).

データシート
A6V10434676
A6V10434028

FT-PZ1（下図）はステンレス製 (1.4305) のアダプターで、銅シール 2 個が付属されます。
検出器側 UNF7/16 ネジを G ½ に変換することが可能です。特に高温の液、ガスの圧力検出に使用します。

注意 !

UNF 7/16

ISO 228/1

G 1/2

1907Z01

ANSI/ASME B1.1a

FT-PZ1 はアンモニアには使用できません。

計測原理QBE2004-P... 、QBE2104-P...は、ピエゾ抵抗式圧力計測原理を採用した圧力検出器です。セラミックタイプのダイアフラム（厚膜ハイブリッド技術採用）で直接流体に接触し、流体の圧力をピエゾ抵抗変化として検出します。検出した圧力は、内部電子回路により DC0～10V または DC4～20mA のリニア信号に変換して出力します。

2/5アーチバック㈱圧力検出器 QBE2x04-P...

A6V10434676_ a
2014-08-13

メカニカルデザイン
圧力検出器は以下で構成されます：• ピエゾ抵抗式計測エレメント（ステンレスケース内収納）• 導圧接続口： 7/16-20 UNF• PVC 付属ケーブル, 1.5m 付き
部品交換もしくは再調整などは出来ません。
取付けの注意圧力検出器の導圧ポートへの接続は FT-PZ1 アダプターを使用して付属の銅シールでリークが無い様にして行います。配管側は G ½ ネジを使用します。
タッピング取出し部には必ず手動弁を設け、検出器のテスト、保守、交換が容易に行える様に考慮してください。
取扱説明書が圧力検出器と共に付属で出荷されますので、取付けの際には必ず参照してください。

液配管の圧力検出

液体配管の圧力検出の際には、導圧取出し口は配管の側面または斜め下に設けてください。
1909Z03

配管上部ではエア溜まり、また、下部から取出すと配管内のゴミを拾う可能性が有ります。
調整前に必ずエア抜きをしてください。
ガス（蒸気）圧検出では、導圧取出し口は配管の上部に設け、凝縮水、結露水などが検出部に浸入しないようにしてください。

1909Z04

ガス配管の圧力検出

廃棄本体は電子、電気機器を含み一般ごみと一緒に廃棄することは出来ません。
 各地域の条例等に従い正しく廃棄してください。

3/5
アーチバック㈱圧力検出器 QBE2x04-P...

A6V10434676_ a
2014-08-13

技術データ電源

供給電源

特別低電圧 (SELV, PELV 相当)

定格電圧 (QBE2004…)
消費電流

AC 24 V  1 5 % , 50...60 Hz または DC 12...33 V< 7 mA, < 0.5 VA

定格電圧(QBE2104…)
消費電流

DC 7…33 V< 23 mA, < 0.7 VA

外部保護装置（推奨）ヒューズまたはmax 10 A

ブレーカー max. 13 A
特性 B, C, D (EN 60898)相当
または過電流保護付き電源 max. 10 A
出力 QBE2004…
出力 QBE2104…

DC 0 ...10 V, 負荷抵抗 > 10 k, < 100 nF, 3 線式
電源電圧 – 7 V

DC 4…20 mA, 負荷抵抗 ≤

絶縁電圧

500V

機能データ

計測レンジ

“タイプ”の項参照

計測精度
FS = フルスケール

直線性
分解能
温度応答
長期安定性 (IEC EN60770-1 準拠))

Ω0,02 A

2 線式

± 0.3 % FS
0.1 % FS< ± 0.2 % FS/10 °C (-15…85 °C)< ± 0.25 % FS

代表値:max. 0.5 % FS (直線性 + ヒステリシス + 再現性 + ゼロ点 + エンド値含む)
動的応答

レスポンス:< 2 ms, 代表値 1 ms
負荷変動: < 100 Hz

定格圧力

相対圧力 、"タイプ参照"

許容最大圧力3 x レンジ最大値 (FS)

破壊圧力

6 x レンジ最大値 (FS)

適合流体

(対大気圧：ゲージ圧)

流体温度

アンモニアを含むすべての流体(“アクセサリー”参照) 4 0 ... 1 3 5 °C

プロテクション

保護等級

IP 67, EN 60529

絶縁クラス

III, EN 60730-1

接続

配線
QBE2004 (0…10V)
QBE2104 (4…20mA)

PVC ケーブル付属 1.5 m：3 x 0.5 mm
2PVC ケーブル付属 1.5 m：2 x 0.5 mm

本体導圧口

内ネジ、 7/16-20 UNF温度
湿度

動作中 3 0 ... 85 °C
条件なし

機械的強度
耐衝撃 (瞬時)
耐衝撃（連続）耐振動

DIN IEC 60 066-2-27
DIN IEC 60 068-2-29
DIN IEC 60 068-2-6

メンテナンス

フリー

取付位置

選択（向き）

製品スタンダードEN 61326-1

環境条件適合スタンダード

2

保管中 5 0 ... 1 0 0 °C
条件なし

計測用電気機器、制御及びラボラトリー用、EMC 指令に基づく一般要求
Ele

質量EU 指令適合 (CE)

CE1T1907xx *)RCM 適合CE1T1909en_C1 *)

梱包込み

0,171 kg*) シーメンスサイトから資料のダウンロードが可能： http://siemens.com/bt/download.

4/5
アーチバック㈱圧力検出器 QBE2x04-P...

A6V10434676_ a
2014-08-13

QBE2004-P…
(+)
G

QBE2104-P…

凡例

(0)
M

端子マーク

ケーブル色

説明

G (+)

茶

電源 AC 24 V or DC 12...33 V

U( )

緑

出力 DC 0...10 V (対GND： 0)

M (0)

白

GND：電源、信号コモン

(+)
G( )

19 07G 02

凡例( )U1907G01

配線

端子マーク

ケーブル色

説明G (+)

茶

電源 DC 7...33 V

( )

緑

出力 DC 4...20 mA

寸法 (mm)
QBE2004-P…
QBE2104-P…

（注）図の配線はQBE2004-P…の場合を示す。
( QBE2104-P..は2芯になります)

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸⼦ 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111（代）FAX: 044-455-1050
札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号

アーチバック株式会社
URL: www.archvac.co.jp/

東テク北海道株式会社 本社ビル内
TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

2020-07 版
記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。

5/5
アーチバック㈱圧力検出器 QBE2x04-P...

A6V10434676_ a
2014-08-13