技報 第 13 号（2015 年）

電気防食工法の遠隔監視システムについて

１．はじめに

技術本部

技術部

青山敏幸

技術本部

技術部

鴨谷知繁

管理本部

情報システム部

沢田優

管理本部

情報システム部

吉川充洋

よる維持管理体制の現状と今後の展望について述べる．

塩害や中性化により劣化したコンクリート構造物に対する有効な補修方法として電気防食工法がある．電気防食工法は，補修時にコンクリート表面もしくは内部に設置する陽極材から鋼材へと直流電流を供給することにより，鋼材の腐食の進行を根本的に抑制できるというメリットを有しており，これ２．本システムの特長
本システムの特長を以下に述べる．
① 1 回/月の頻度で復極量を自動計測できるため，事務所にいながら通電量を把握できる．

までに当社のチタングリッド工法，PI-Slit 工法のほか，様々② 1 回/日の頻度で電源電圧と電源電流を測定できるため，落な電気防食工法が，コンクリート構造物に適用されている．

雷などの不可抗力により通電が停止しても，早期検知，早電気防食工法による防食効果は，図-1 に示すように復極量，
すなわち通電停止直後の鋼材電位（インスタントオフ電位）と通電停止後 24 時間のオフ電位との差が常に防食基準である 100mV 以上となるように電流量を維持管理することによ期対応が可能である．
③ 当社の担当技術者がデータを閲覧，分析できるため，管理者に対して技術支援を行うことができる．
④ ランニングコストは約 2000 円/月のデータ通信費用だけでり発揮される．このため，従来の維持管理方法は表-1 (左側)あり維持管理費のコストダウンが可能になる．

では下記に示す課題が生じていた．

以上より，本システムは，従来の維持管理方法の課題点を① 直接現地に赴き測定しなければならない解決した合理的な維持管理方法と考えられる．

② 本工法に不慣れな管理者もしくは業務委託者による測定にならざるを得ないのが一般的である．

鋼材の電位③ 測定には人件費だけでも 8 人工/年（2 人×2 日×2 回）を要し，維持管理コストが大きい．

オフ電位

復極量

そのため電気防食工法の適用後，適切な維持管理が実施さインスタントオフ電位

れず，再劣化が生じ，最悪の場合撤去に至る例もあるのが現

オン電位

電圧降下

通電停止後24時間時間

状である．

通電停止

以上のような問題を解決する手段として，当社では表-1 (右側)に示す遠隔監視システム(以下，本システム)を用いた維持

直流電流：管理方法を提案し，実績を重ねるとともに，改良を行ってき停止

供給

図-1 本工法の管理項目(復極量)た．本稿では，本システムの特長，稼働状況，本システムに
表-1 従来の方法と電気防食用の遠隔監視システムによる維持管理方法の比較
従来の方法

遠隔監視システム
【現地】

【事務所】

① 現地へ移動電源ボックス

計測ユニット直流電源装置【現地】
直流電源装置① 自動測定

テスター
1.
234
V

測定概要

テスターによる計測② 遠隔監視ユニットから指定アドレスへ定期的にメールを配信【事務所】② 直流電源装置内の端子にテスターを接続し手動で測定

厳冬期の計測③ 事務所にもどりデータ整理③ 測定値を閲覧専用ソフトにより簡単にグラフ化
データ分析も楽々【事務所】
測定頻度 最低でも1～2回/年程度が推奨される。

毎日(電源電圧，電源電流） 1回/月（復極量，鋼材電位）

測定費用 人件費だけでも８人工／年（２回/年の測定と仮定）

通信費用 2000円/月程度

測定項目 ①復極量 ，②鋼材電位 ， ③電源電圧 ，④電源電流

遠隔監視ユニット

技報 第 13 号（2015 年）

３．本システムの稼働状況

管理上の技術的な相談に対応できる体制を構築しつつ，「①橋

2012 年 6 月から，当社の直流電源装置には遠隔監視ユニッ

梁電気防食装置監視システム」については報告書自動作成機

トを標準装備しており，本システムは 2015 年 6 月現在，全能の付与，現在利用対象が当社担当者に限定されている「②16 台の直流電源装置において稼働している．

電気防食モバイルモニター」については，ID と PASSWORD

本システムによりグラフ化された測定データの一例として， が発行された管理者が利用可能な体制への変更を行うことで，2007 年 3 月から本システムを適用している構造物における復管理者もしくは管理業務委託者自身で，電気防食工法適用後極量の測定結果を図-2 に示す．復極量は 1 回/月に測定されての維持管理を適切に実施できるような環境整備を積極的に取おり，本システムを導入後 8 年以上の間，防食基準（100mVり組む予定である．

以上）を満足していること，復極量が冬から夏にかけて低下し，夏から冬にかけて増大するという傾向が毎年繰り返され500
450
400350300
250200150
100500EMAIL

Ref1：実績多EMAIL

利用可能者：(バッククアップ用）[②電気防食モバイルモニター]
利用可能者：

利用可能者：

一定期間経過後[遠隔監視ユニット]（電源装置に標準装備）
EMAIL[①橋梁電気防食装置監視システム]
利用可能者：

管理者[当社データベース](バッククアップ用）[②電気防食モバイルモニター]のソフトを使用して運用されている．

利用可能者：

遠隔監視ユニットから管理者保有パソコンに配信された

管理者

当社担当者

測定データを管理者自身が直接閲覧，分析を行うための本工法の適用後一定期間が経過した後の維持管理体制「橋梁電気防食装置監視システム」

図-3 本システムを用いた維持管理体制

遠隔監視ユニットから当社のバックアップ用データベースに配信された測定データをインターネット上にコピーすることで，当社担当者がパソコンや iPad を用いて容易

③

当社担当者

本工法の適用後一定期間における維持管理体制

４．本システムによる維持管理体制の現状と今後の展望
本システムは，利用可能者および用途の異なる下記の３つ

当社担当者[③PM橋梁電気防食装置監視システム]

防食効果あり

EMAIL

②

管理者

[当社データベース]

図-2 本システムによる測定例(復極量)

①

：実績少

[①橋梁電気防食装置監視システム]

Ref2

2007/3/1
2007/9/1
2008/3/1
2008/9/1
2009/3/1
2009/9/1
2010/3/1
2010/9/1
2011/3/1
2011/9/1
2012/3/1
2012/9/1
2013/3/1
2013/9/1
2014/3/1
2014/9/1
2015/3/1
2015/9/1

復極量(mV)ていることが確認できる．

凡例[遠隔監視ユニット]（電源装置に標準装備）

５．おわりに本稿では，電気防食工法適用後の維持管理における従来のに閲覧，分析可能な「電気防食モバイルモニター」

方法の問題点を述べるとともに，これらを解決するために当遠隔監視ユニットから当社のバックアップ用データベー社が提案している遠隔監視システムについて，特長，稼働状

スに配信された測定データを当社担当者が閲覧，分析で況，これを使用した維持管理体制の現状と今後の展望についき，管理者への報告書自動作成機能や，電気防食に異常て述べた．本システムは電気防食工法適用後の維持管理におが生じた場合に同担当者にアラームメールを自動配信すける合理化，信頼性向上に大きく寄与するものと考えられる．

る機能を有する「PM 橋梁電気防食監視システム」

本稿が電気防食を適用したコンクリート構造物における長寿

まず，電気防食適用後の一定期間は，図-3(上側)に示すよ
うに初期不具合の早期検出や，測定項目における季節変動の影響の把握，電気防食に不慣れな管理者への技術支援などを目的に，当社担当者が主となって「②電気防食モバイルモニ

命化と合理的な維持管理，さらには電気防食工法の更なる適用拡大につながれば幸いである．

Key Words：電気防食工法，遠隔監視システム，維持管理ター」や「③PM 橋梁電気防食監視システム」を用いた維持管理体制を構築しており，管理者自身が直接「①橋梁電気防食装置監視システム」を用いて維持管理を行っているケースはごく一部にとどまっているのが現状である．
電気防食工法適用後から一定期間が経過する構造物が増加する今後の展望としては，図-3(下側)に示すように，当社としても「②電気防食モバイルモニター」を利用しながら維持

青山敏幸

鴨谷知繁

沢田優吉川充洋