微燃性冷媒を使用した設備用エアコンの安全ガイドライン及び規格(JRA4073, JRA GL-19)
2017-2-16
内藤 靖浩 （日立ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ空調（株））
一般社団法人日本冷凍空調工業会
設備用リスクアセスメントＳＷＧ
設備用リスクアセスメントSWG名簿【委員】
・山本 昌由 (ダイキン工業(株))・大石 久雄 (東芝キヤリア(株))・山口 徹(三菱重工サーマルシステムズ(株))・中本 正彦(三菱重工サーマルシステムズ(株))・河合 和彦 (三菱電機(株))【オブザーバ】
・平良 繁治 (ダイキン工業(株))・山口 広一 (東芝キヤリア(株))・佐々木 俊治(日立ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ空調(株))・山下 浩司 (三菱電機(株))【事務局】
・長谷川 一広((一社)日本冷凍空調工業会)
・高田 浩史((一社)日本冷凍空調工業会)© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

0１．微燃性冷媒関連のJRAIA規格、ガイドライン
番号

規格番号(JRA **）

名称

記事（適用範囲など）

1GL-20

特性不活性ガスを使用した冷媒設備の冷媒ガスが漏えいしたときの燃焼を防止するための適切な措置

5トン以上(高圧ガス保安法エリア）※例示基準への読み込みを検討中（ファストトラック制度）

24068

冷凍空調機器に関する冷媒漏えい検知警報器の要求事項

－

34070

微燃性(A2L)冷媒を使用した業務用エアコンの冷媒漏えい時の安全確保のための安全機能要求事項

4GL-16

微燃性(A2L)冷媒を使用した業務用エアコンの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドライン

3～20トン
ビル用マルチ、店舗ＰＡＣ、ＧＨＰ

54073

微燃性(A2L)冷媒を使用した設備用エアコンの冷媒漏えい時の安全確保のための安全機能要求事項

6

GL-19

微燃性(A2L)冷媒を使用した設備用エアコンの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドライン

7

GL-15

微燃性(A2L)冷媒を使用したチラーの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドライン

7.5kW～84072

微燃性(A2L)冷媒を使用した低温機器の冷媒漏えい時の安全確保のための安全機能要求事項

3～20トン

9GL-18

微燃性(A2L)冷媒を使用した低温機器の冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドライン～20トン© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

1２．設備用エアコンとは生産ラインの対人空調に・・・
For product line

冷暖

冷房専用

設備⽤床置形（冷暖房兼⽤）
設備⽤床置形（冷房専⽤）

冷暖

工場⽤（天井吊形）
工場⽤（床置き形）

⾼い省エネ性と設計⾃由度で、更新・新築ニーズに幅広く対応。
リモートコンデンサー型標準タイプ
省工事・省エネルギーでコスト削減と環境対策に対応。

電算機室（サーバールーム)に・・・
For saver room

油煙発生が多い現場に・・・
For oil smoke

冷房専用

⾼効率インバーターで省エネ運転、タフネス設計で、エアコン⻑持ち粉塵発生が多い現場に・・・
For dust

冷

暖設備⽤床置き形（機内洗浄可能タイプ）
汚れにくく、洗いやすい仕様で、メンテナンスの手間とコストを低減。

電算機⽤エアコン
フリーアクセスフロア（床下）から吹出す
電算機室専⽤エアコン。

熱のこもる
冷房専用
機械室や受電設備室に・・・
For ｍachine room and power facility room
年間冷房中温形
幅広い温度範囲で年間を通じて、安定した冷房が可能。

清浄度クラス1万〜10万のクリーン空調に・・・
For clean room

冷

暖省工事クリーンルーム⽤
清掃度10,000〜100,000の基準値を必要とする空調に最適。

リモートコンデンサー型年間冷房中温形
幅広い温度範囲で年間を通じて、安定した冷房が可能。

⽔冷式の代替冷媒化に・・・
For water cooling
⽔冷式エアコン⼀体形で冷媒配管不要。
地下街など大規模商業施設にも最適。

冷房専用

温度と湿度を安定させたい試験室や保管倉庫に・・・For laboratory and warehouse

冷房専用
再熱（冷媒・電気）

年間冷専恒温恒湿⽤
⾼精度な恒温恒湿環境を実現。
リモートコンデンサー型簡易恒温恒湿⽤
手軽に簡易な恒温恒湿環境を実現。

© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

2３．規格、ガイドラインの適用範囲
製品区分及び適用範囲
項目

業務用

冷凍能力
(トン)

設備用

店舗用

店舗用、ビル用

室内機
同時発停

室内機
個別発停

スプリット型
汎用

工場用

オール
フレッシュ

電算用

一体型
中温用

除湿機

水冷床置

水冷天埋

スポット
外置ダクト

スルー
ウォール

一体型

基地局
向け

スプリット型

設備用
床置ベース

△～3未満

□

3～5未満
5～20未満20～【規格，ガイドライン適用範囲】
JRA GL-19、4073適用範囲
6)

8)

JRA GL-16 、4070 適用範囲
7)

JRA GL-20 適用範囲
【規格，ガイドラインを適用しない範囲及びその対応】
・一体型・スポットエアコン(一体形）

今後，JRA GL-19，JRA 4073を改定し適用することを検討する。
スポットエアコンはJRA 4040改定での対応も検討する。

・スポットエアコン（スプリット形）

今後検討し，規格，ガイドラインの制定（又はJRA 4040改定での対応）を検討していく。

・店舗用 室内機同時発停 冷凍能力3トン未満△

微燃性冷媒リスク評価研究会 最終報告書 第7章 スプリットエアコン（店舗用パッケージエアコン）のリスク評価を参考にすること。

・店舗用，ビル用 室内機個別発停 冷凍能力3トン未満□JRA GL-16，JRA 4070 の適用でないが，準拠する。

・店舗用室内機個別発停 冷凍能力5トン以上20トン未満
・基地局向け機器製造事業者毎に個々に検討する。

・冷凍能力20トン未満

高圧ガス保安法冷凍保安規則に従う。

規格GL適用範囲の室内機床置型の要求事項を説明する。
室外機の要求事項は業務用エアコンと同等© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

3４．設備用エアコン規格・ＧＬ（室内機床置型）
４．１ 安全対策フロー© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

4４．設備用エアコン規格・ＧＬ（室内機床置型）
４．２ 共通の安全対策
４．２．１ 検知器、警報装置の設置（１）冷媒配管に漏えい想定箇所が無い場合
室内機の内部に検知器を設置© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

5

４．設備用エアコン規格・ＧＬ（室内機床置型）
４．２ 共通の安全対策
４．２．１ 検知器、警報装置の設置（２）冷媒配管に漏えい想定箇所が有る場合（ケース１／４）
室内機の内部＋外部に検知器を設置【漏えい想定箇所】
ロウ付けを除く冷媒配管の接合部© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

6

４．設備用エアコン規格・ＧＬ（室内機床置型）
４．２ 共通の安全対策
４．２．１ 検知器、警報装置の設置（２）冷媒配管に漏えい想定箇所が有る場合（ケース２／４）
室内機の内部＋外部に検知器を設置© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

7

４．設備用エアコン規格・ＧＬ（室内機床置型）
４．２ 共通の安全対策
４．２．１ 検知器、警報装置の設置（２）冷媒配管に漏えい想定箇所が有る場合（ケース３／４）
室内機の内部＋外部に検知器を設置© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

8

４．設備用エアコン規格・ＧＬ（室内機床置型）
４．２ 共通の安全対策
４．２．１ 検知器、警報装置の設置（２）冷媒配管に漏えい想定箇所が有る場合（ケース４／４）
室内機の内部に検知器を設置…外部取り付け不要ケース© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

9４．設備用エアコン規格・ＧＬ（室内機床置型）
４．２ 共通の安全対策
４．２．２ 送風ファンによるかくはん●検知器で冷媒漏えいを検知したら室内機の送風ファンを運転するかくはん機能を有しなければならない。（室内機停止時に検知した場合は送風ファンを起動）●かくはんの必要風量、風速は下表による。
項目

二重床空調システムでない場合
圧縮機を室外機に設置

かくはんの ●v≧-0.35×Q +0.014×Ｍ+2.01
必要風量、 ●v≧1.0●Q≧3.7
風速
記号の説明

二重床空調システム

圧縮機を室内機に設置●v≧-0.35×Q +0.031×M + 5.65●v≧2.0●Q≧9.6v：室内機の吹き出し平均風速 (m/s).
Q：室内機の吹き出し風量(m3/h)
M：冷媒の分子量の場合●Q≧112.0●vin≧2.4

Q：室内機の吹き出し風量(m3/min)vin：室内機の吸い込み平均風速(m/sec)© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

10

４．設備用エアコン規格・ＧＬ（室内機床置型）
４．３ 追加安全対策の要否判断●冷媒漏えい空間における冷媒漏えい時最大濃度Ｒｆを計算し、ＲｆがLFLの１／４を超える場合は、追加安全対策を実施しなければならない。

ｍ
Ｒｆ ＝ Ａ×ｈｓ
Ｒｆ :冷媒漏えい時最大濃度(kg/m3)
ｍ ：総冷媒量(kg)Ａ ：冷媒漏えい空間の床面積(m2)ｈｓ ：冷媒漏えい空間の高さ(m)●追加安全対策
換気装置または安全遮断弁のいずれかを選択する。

© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

11

４．設備用エアコン規格・ＧＬ（室内機床置型）
４．３ 追加安全対策の要否判断
冷媒漏えい空間 hs：冷媒漏えい空間の高さ
●ダクト型
吹出ダクト

●直吹型
hshs

(不明時は1.9m )(不明時は2.2m)

室内機●二重床空調システム
hs = hm + hf

・圧縮機を室外機に設置する場合

hm =

室内機

Q×
（-1.64×10-4 × M +1.68）
A・圧縮機を室内機に設置する場合

hm

hm =

二重床hf (不明時は0.3m)

室内機

Q×（ - 1.23 × 10 -3 × M + 1.64）
A

Q：室内機の風量 (m3/min)
A: 二重床面積 (m2)
M：冷媒の分子量© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

12

４．設備用エアコン規格・ＧＬ（室内機床置型）
４．４ 追加安全対策の実施
４．４．１ 換気装置a) 排気口の位置
1) 二重床空調システムでない場合●床面から30cm以下で可能な限り低い位置とする。
●ただし冷媒漏えい空間より低い位置まで上げても良い。

冷媒漏えい空間の高さ

排気口の高さは冷媒漏えい空間の高さ以下とする。

© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

13

４．設備用エアコン規格・ＧＬ（室内機床置型）
４．４ 追加安全対策の実施
４．４．１ 換気装置a) 排気口の位置
２) 二重床空調システムの場合●床面から30cm以下で可能な限り低い位置とする。
●ただし冷媒漏えい空間より低い位置まで上げても良い。
冷媒漏えい空間の高さ

排気口の高さは冷媒漏えい空間の高さ以下とする。

© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

14

４．設備用エアコン規格・ＧＬ（室内機床置型）
４．４ 追加安全対策の実施
４．４．１ 換気装置b) 換気回数項目

室外機に圧縮機を設置

排気口の高さ－

床面から30cm以下

左記以外

換気回数（ｎ）

10n≧
1/ 5× G ×V

380n≧
V75n≧
1/5×G×V

記事

室内機に圧縮機を設置

ｎ：換気回数（回/h）
G：LFL（kg/m3）
Ｖ：冷媒漏えい空間の体積（m3）
1/5：安全係数
10：冷媒漏えい速度 (kg/h)（圧縮機を屋外に設置する場合）
75：冷媒漏えい速度 (kg/h)（圧縮機を屋内に設置する場合）© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

15

４．設備用エアコン規格・ＧＬ（室内機床置型）
４．４ 追加安全対策の実施
４．４．１ 換気装置ｃ) 換気に関する特記●外気を取り込む装置（いわゆる外調機）を設置する場合や，24時間換気装置を有する場合で、換気量を確実に把握できる場合は，追加安全対策として，それらの換気能力を加えてよい。
●データセンタ等温度管理が必要な装置がある場合は，換気による温度変化が装置の許容温度を満足しなければならない。
例えばデータセンタのサーバ装置等の要求温度範囲は設定値±3 K程度が一般的であり，温度処理せず換気すると要求温度を逸脱し装置に支障をきたす可能性がある。
このため，24時間連続運転する換気装置を導入する等，換気による温度変化が問題ない構成としなければならない。

© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

16

４．設備用エアコン規格・ＧＬ（室内機床置型）
４．４ 追加安全対策の実施
４．４．２ 安全遮断弁●冷媒配管に設置して、冷媒漏えいを検知した時に作動して冷媒移動を防止する装置である。
●冷媒漏えい空間の外部（空調機外）に設置しなければならない。
●安全遮断弁の仕様は業務用エアコンと同じ。(詳細省略）

設備用エアコンとしての、安全遮断弁を採用してよい条件a) 安全遮断弁の作動により空調システムが停止しても問題がない空調システムの場合。
b) 安全遮断弁の作動により空調システムが停止しても，別の空調機が設置されており，別の空調機がバックアップ運転を行うことにより，冷媒漏えい空間の空調状態が確実に確保される場合。

© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

17

４．設備用エアコン規格・ＧＬ（室内機床置型）
４．５ 安全対策とのインターロック実施●各安全装置（検知器、警報装置、換気装置、安全遮断弁）の電源が通電されている場合に限り空調システムを運転許可する
インターロック機能を有しなければならない。
●各安全装置の電源が喪失した場合は空調システムを停止するよう，空調システムと電気配線にて連携しなければならない。
●データセンタ又は工場等において設備機器の保護を重要視する設備の場合は，電源通電の状態だけでなくその作動状態及び異常状態も空調システムと連携させ，各安全装置が正常でない場合に空調システムを停止する構成を推奨する。
●検知器、警報装置を空調機内に搭載する場合で，空調機内の構成で上記の機能を満足する場合に限り，インターロックを構成しなくても良い。

© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

18

４．設備用エアコン規格・ＧＬ（室内機床置型）
４．６ 安全対策の要否確認や実施状況の確認ａ） 表示
安全対策の要否確認及び実施状況確認を目的に，機器製造事業者は，カタログ，技術資料，製品付属書類及び空調機本体等に必要項目を表示しなければならない。代表例を示す。
●冷媒漏えい空間内において冷媒が漏えいして警報装置が発報した場合の対応手段を，関係者及び施工業者の双方が視認できる場所に，現地で表示するための内容を空調機付属資料に明記しなければならない．
警告●空調機及び安全装置を常時通電状態とする指示を，空調機及び安空調機及び空調機と連動する機
全装置の電源を遮断する装置の近 器（検知器及び警報装置，換気装置，安全遮断弁等）の電源を傍に、右の内容(例）を、現地で表切らないでください．
示しなければならない。
© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

19

４．設備用エアコン規格・ＧＬ（室内機床置型）
４．６ 安全対策の要否確認や実施状況の確認ｂ） チェックリスト© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

20

４．設備用エアコン規格・ＧＬ（室内機床置型）
４．７ 据付、維持メンテナンス及び廃棄時の遵守事項
装置冷却に使われる設備用エアコンは複数台運用ケースが多く，空調機稼働中の作業考慮が必要。
●携帯形漏えい検知器を携行し作動しなければならない．
●空調システム及び安全対策（検知器，警報装置，及び，換気装置又は安全遮断弁）は，常時通電状態とし、冷媒が漏えいしたときに空調システム及び安全装置が作動するよう維持しなければならない．
●漏えい想定箇所と検知器の距離よりも近い場所に着火源があってはならない。
冷媒が漏えいした場合、検知より前に、着火源に漏えいした冷媒が到達することを防止する目的。

© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

21

５．まとめ、今後の課題●設備用エアコンの安全規格及びガイドラインを制定した（JRA4073，JRA GL-19） 。この内容に基づいて安全対策を実施すれば、設備用エアコンを安全に使用できる。
●本規格及びガイドラインの必要性を理解いただくＰＲ活動が必要と考える。
●適用除外とした一体形及びスポットエアコンは，安全性を検討した上で，安全規格及びガイドラインの作成が急務である。
●今後，A2L混合冷媒などの新冷媒の評価承認が進み，使用できる冷媒の種類が拡充されていくと思われる。また市場においては，低温機器等で既に一部にA3冷媒（炭化水素又はその混合冷媒）を使用した機器の展開も見られる。
設備用エアコンについても，小形の一体形の機器への適用等，将来的にこれらの安全規格・ガイドラインも整備していく必要性がある。
© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

22