LIGHTING
DATA
SHEET

納入施工事例
改修№ 273
青森市文化会館外観

青森市文化会館大ホール
所在地＝青森県青森市堤町 1 丁目 4 番 1 号
設計監理＝青森市都市整備部建築営繕課／株式会社日建設計
設置主体＝青森県青森市
竣工年月＝ 1982 年 11 月
改修年月＝ 2006 年 10 月
施設概要
東北新幹線が大宮〜盛岡間の暫定開業によってスタートした 1982 年、青森市の文化活動の拠点として重要な役割を担うことになる青森市文化会館がオープンしました。以来今日まで、クラシック音楽をはじめさまざまな音楽シーンを展開するコンサートホールとして、またミュージカルや演劇の公演など多彩な舞台芸術を身近に提供する文化施設として市民に親しまれてきました。また、市民自らが日頃の文化活動の成果を発表する場としても活用され、市民生活に欠かすことのできない貴重な施設となっています。2006 年、この文化会館の大ホールの改修がおこなわれ、より充実した設備・機能を備えたホールとして生まれ変わりました。新しくなった大ホールでは、客席には従来より広めの椅子が採用され、絨毯なども明るいオレンジ系に張り替えられるなど、観客として集う市民に満足してもらえるように、ゆったりと観やすい観客席や暖かな雰囲気のホール内環境が整いました。また、舞台設備についても、整備された条件のもとで質の高いコンサートを提供できるように音響反射板の拡張がおこなわれるなど、ホール機能のグレードアップが随所に図られています。なかでも舞台照明設備では、電気設備の安全性を確保するために制定された「電気用品取締法」や「劇場等演出空間電気設備指針」などに基づき、T 型コンセン
トプラグから C 型コンセントプラグへの移行が実施されると伴に、負荷回路の増設、調光信号 DMX に対応した設備の導入、2000 シーンの記憶機能を備えた調光操作卓の採用など、最新設備を採り入れることでホール機能の大幅なアップが実現しました。特に、調光信号 DMX への対応は、豊富なＤＭＸ周辺機器の利用が可能になると同時に、持込照明機器用電源盤を設置することによって、こうした機器の持込への対応も容易におこなうことができるようになり、舞台照明を伴う多様で斬新な舞台表現の可能性を大きく広げていきます。刷新された MARUMO の舞台照明設備の光の中で、青森市文化会館の新たな歴史が刻まれていきます。

設備概要
■大ホール
設備容量＝ 3 φ 4 Ｗ 600 ｋＶＡ
収容人員＝ 2031 名
舞台間口＝ 20.0 ｍ
奥行＝ 20.0 ｍ
高さ＝ 10.5 ｍ

持込機器 200 Ｖ電源盤
3 φ 3 Ｗ 20 ｋＶＡ
1 φ 3 Ｗ 30 ｋＶＡ
持込照明機器電源盤
3 φ 4 Ｗ 300 ｋＶＡ

LIGHTING DATA SHEET は MARUMO WEB 会員の登録で、バックナンバーを含めて閲覧できます。詳しくは http://marumo.co.jp をご覧ください。

LIGHTING DATA SHEET №273 青森市文化会館大ホール
1／ 6

大ホール

大ホール

舞台から観客席を見る

大ホール

舞台から観客席を見る

LIGHTING DATA SHEET №273 青森市文化会館大ホール
2／ 6

大ホール
大ホール調光設備

大ホール調光室
調光器
舞台用ＩＬ

3 ｋＷ 397 台

ＩＬ 6 ｋＷ54 台
客席用 ＩＬ 2 ｋＷ
39 台
調光操作卓
メモリシーン‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2000 シーン
マスター操作パネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
クロスフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 組
キューフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20 本
スタックフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20 本
チェイス操作パネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
チャンネルマスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5 本
パッチ場面数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5 場面
プログラムパネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
18 型ＬＣＤ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
客席調光スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
作業灯スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
調光操作卓用ＣＰＵ（ディユアルランニング）‥ 1 式
３．５型ＦＤＤ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
各種切替スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
クロスフェーダ（プリセット用）‥‥‥‥‥‥‥ 1 組
プリセットフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 120 本× 3 段
フラッシュスイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 240 個回路スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 240 個レベルインジケータ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
負荷モニター盤
ＬＥＤグラフィック配置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
電流計・過電流表示器‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
ＤＭＸパッチ盤
信号出入力コネクタパネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5 組
３ｃｈ制御信号ミキサーパネル‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 組
８ｃｈ制御信号スプリッターパネル‥‥‥‥‥‥ 5 組
直電ユニット‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 組
信号ホールドスイッチ・ライティングレールコントルクス ‥ 1 式
リモコンスイッチパネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
誘導灯制御パネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
バックアップフェーダパネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
舞台袖操作パネル
マスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 本

大ホール

調光操作卓

調光器盤

サブマスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 本
客席調光スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
作業灯スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式ワイヤレス装置
ワイヤレス受信機‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式

ワイヤレスコントローラ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
持込卓用コネクタボックス
ＤＭＸコネクタ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
Ｃ型 30 Ａコンセント ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
平行 15 Ａ（Ｅ付）コンセント ‥‥‥‥‥‥‥

1式
4個
2個
2個

LIGHTING DATA SHEET №273 青森市文化会館大ホール
3／ 6

大ホール
大ホール負荷設備
大ホール断面図

閏

云

閏

噂

瓜

① ②⑮④⑥⑦ ⑨⑪⑩③⑤ ⑧⑫ ⑬⑱⑰⑯⑲浦蔚厩
姥

①第 1 ボーダーライト
ＢＣ型 200 Ｗ× 93 灯

4 色配線（上中下区分）

Ｌ＝ 18．6 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列Ｃ型 20 Ａ 24 個（切替スイッチ 12 個）②第 1 サスペンションライト
フライダクトＬ＝ 20．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列Ｃ型 20 Ａ 72 個 24 回路
Ｃ型 30 Ａ 2 個 直 2 回路
平行 15A（E 付） 2 個
ＤＭＸ信号コネクタ 2 個 制御信号 2 系統
③第 2 ボーダーライト
ＢＣ型 200 Ｗ× 93 灯 4 色配線（上中下区分）
Ｌ＝ 18．6 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列Ｃ型 20 Ａ 24 個（切替スイッチ 12 個）④第 2 サスペンションライト
フライダクトＬ＝ 20．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列Ｃ型 20 Ａ 72 個 24 回路
Ｃ型 30 Ａ 2 個 直 2 回路
平行 15A（E 付） 2 個
ＤＭＸ信号コネクタ 2 個 制御信号 2 系統
⑤第 3 ボーダーライト
ＢＣ型 200 Ｗ× 93 灯 4 色配線（上中下区分）
Ｌ＝ 18．6 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列Ｃ型 20 Ａ 24 個（切替スイッチ 12 個）⑥第 3 サスペンションライト
フライダクトＬ＝ 20．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列Ｃ型 20 Ａ 72 個 24 回路
Ｃ型 30 Ａ 2 個 直 2 回路
平行 15A（E 付） 2 個
ＤＭＸ信号コネクタ 2 個 制御信号 2 系統
⑦中アッパーホリゾントライト
フライダクトＬ＝ 20．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列Ｃ型 20 Ａ 80 個 8 回路 ４色配線（上中下区分）
ＱＣＵ 5 型 500 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 80 台
⑧第 4 ボーダーライト
ＢＣ型 200 Ｗ× 93 灯 4 色配線（上中下区分）
Ｌ＝ 18．6 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列Ｃ型 20 Ａ 24 個（切替スイッチ 12 個）⑨第 4 サスペンションライト
フライダクトＬ＝ 20．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列Ｃ型 20 Ａ 72 個 24 回路
Ｃ型 30 Ａ 2 個 直 2 回路
平行 15A（E 付） 2 個ＤＭＸ信号コネクタ 2 個 制御信号 2 系統
⑩第 5 ボーダーライト
ＢＣ型 200 Ｗ× 93 灯⑳⑭鰻

4 色配線（上中下区分）

Ｌ＝ 18．6 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列Ｃ型 20 Ａ 24 個（切替スイッチ 12 個）⑪第 5 サスペンションライト
フライダクトＬ＝ 20．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列Ｃ型 20 Ａ 72 個 24 回路
Ｃ型 30 Ａ 2 個 直 2 回路
平行 15A（E 付） 2 個
ＤＭＸ信号コネクタ 2 個 制御信号 2 系統
⑫第 6 サスペンションライト
フライダクトＬ＝ 20．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列Ｃ型 20 Ａ 36 個 12 回路
Ｃ型 30 Ａ 2 個 直 2 回路
平行 15A（E 付） 2 個
ＤＭＸ信号コネクタ 2 個 制御信号 2 系統
※サスペンションライト用照明器具
ＣＳＱ型 1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60 台
ＦＱＢ型 1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60 台
ＦＱＢ型 1500 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20 台
⑬本アッパーホリゾントライト
フライダクト（2 段式）
Ｌ＝ 20．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列Ｃ型 20 Ａ 80 個 8 回路 ４色配線（上中下区分）
ＱＣＵ 5 型 500 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 80 台
⑭ロアーホリゾントライト
ＱＣＬ５型 500 Ｗ× 96 灯 4 色配線
Ｌ＝ 24．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列
フロアーコンセント
Ｃ型 60 Ａ 4 口用 （大ホリ）
Ｃ型 60 Ａ 4 口用 （中ホリ）⑮プロセニアムライト
フライダクトＬ＝ 18．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列Ｃ型 20 Ａ 48 個 16 回路
ＣＳＱ型 1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6 台
ＦＱＢ型 1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12 台⑯トーメンタルライト
コンセントボックス
Ｃ型 20 Ａ 2 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8 個
ＣＳＱ型 1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16 台
⑰天井反射板ライト第 1 天井反射板ライト
コンセントボックス
Ｃ型 20 Ａ 1 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36 個Ｃ型 30 Ａ 1 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 個ＱＣＯ５型 500 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36 台
ＱＣＯ５型 500 Ｗ（特殊） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 台
第 2 天井反射板ライト
コンセントボックス
Ｃ型 30 Ａ 3 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
ＵＨＱ型 85 Ｗ× 72 灯 3 色配線
Ｌ＝ 10．8 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑱ギャラリーコンセント
４ＦＬギャラリーコンセント
コンセントボックス
Ｃ型 30 Ａ 2 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
Ｃ型 60 Ａ 1 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
Ｃ型 30 Ａ 2 口用（分岐遮断器付）
３ＦＬギャラリーコンセント
コンセントボックスＣ型 30 Ａ 2 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
Ｃ型 60 Ａ 1 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
Ｃ型 30 Ａ 2 口用（分岐遮断器付）
５ＦＬギャラリーコンセント
コンセントボックス
Ｃ型 30 Ａ 2 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
Ｃ型 60 Ａ 1 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
Ｃ型 30 Ａ 2 口用（分岐遮断器付）⑲移動タワーライト
フライダクトＬ＝ 2．8 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

6個
1列6個4個2個2個4個2個4列

LIGHTING DATA SHEET №273 青森市文化会館大ホール
4／ 6

大ホール
Ｃ型 20 Ａ 8 個 4 回路
移動タワーライト用照明器具
ＣＳＱ型 1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32 台
20 フロアーコンセント○
Ｃ型 30 Ａ
Ｃ型 30 Ａ

2 口用（舞台前）‥‥‥‥‥‥‥‥ 4 個2 口用（舞台袖）‥‥‥‥‥‥‥‥ 14 個Ｃ型 30 ＡＣ型 30 Ａ

4 口用（舞台袖）‥‥‥‥‥‥‥‥ 8 個2 口用（舞台袖）‥‥‥‥‥‥‥‥ 6 個

Ｃ型 30 Ａ

2 口用（舞台奥）‥‥‥‥‥‥‥‥ 6 個

Ｃ型 30 Ａ

4 口用（舞台奥）‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 個

21 フットライト○

ＰＥＱ型 85 Ｗ× 108 灯 4 色配線
Ｌ＝ 16．2 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列
フロアーコンセント
Ｃ型 30 Ａ 4 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 個
22 花道フットライト○
ＰＥＱ型 85 Ｗ× 48 灯 2 色配線
Ｌ＝ 7．2 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列
フロアーコンセント
Ｃ型 30 Ａ 2 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 個
23 オーケストラピットフロアーコンセント○
Ｃ型 30 Ａ 2 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4 個
Ｃ型 30 Ａ 4 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 個
24 花道中継用コンセントボックス○
Ｃ型 30 Ａ 6 個 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 面
25 信号コンセント盤（上手・下手）○
Ｃ型 30 Ａ 2 個 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 面
平行 15 Ａ（Ｅ付） 2 個（分岐遮器付）
ＤＭＸ信号コネクタ× 4 個
26 フロントサイドライト○２・３ＦＬフロントサイドライト
フライダクトＬ＝ 1．6 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4 列Ｃ型 30 Ａ 8 個 4 回路
フライダクトＬ＝ 1．6 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4 列Ｃ型 30 Ａ 4 個 2 回路
コンセントボックス
Ｃ型 60 Ａ 2 個 直 2 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 4 面
Ｃ型 30 Ａ 4 個（分岐遮器付）
Ｃ型 30 Ａ 2 個 2 回路
ＤＭＸ信号コネクタ× 2 個 制御 2 系統
フロントサイドライト用照明器具
ＬＮＣ２型 1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 48 台
４ＦＬフロントサイドライト
フライダクトＬ＝ 1．6 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4 列Ｃ型 30 Ａ 4 個 2 回路
フロントサイドライト用照明器具
ＬＮＣ２型 1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16 台
27 第 1・第 2 シーリングライト○
コンセントボックス
Ｃ型 30 Ａ 2 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22 個Ｃ型 30 Ａ 2 口用 8 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 8 個
Ｃ型 30 Ａ 1 口用 直 1 回路 ‥‥‥‥‥‥‥ 6 個
ＤＭＸ信号コネクタ× 1 個 制御 1 系統
シーリングライト用照明器具
ＬＮＣ２型 1500 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40 台
ＬＮＣ２型 1500 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16 台
コンダクタースポット（１ＣＬ）
コンセントボックス
Ｃ型 20 Ａ 2 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 個ＥＣＲ２型 19 Ｃ -750 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 台
28 第 1 センタースポットライト○クセノンピンスポットライト
2000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 台
29 第 2 センタースポットライト○クセノンピンスポットライト
2000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4 台
移動器具
ＣＳＱ型 500 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16 台
ＣＳＱ型 1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20 台
ＦＱＨ型 500 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16 台
ＦＱＢ型 1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 台
ＦＱＢ型 1500 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 台
ＦＰＱ型 500 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 台
ＳＰＨⅢ型 500 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 48 台
ＥＣＲ 2 型 19 Ｃ -750 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4 台
ＥＣＲ 2 型 26 Ｃ -750 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16 台
ＥＣＲ 2 型 36 Ｃ -750 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12 台
ＥＣＲ 2 型 50 Ｃ -750 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4 台

大ホール シーリングライト

大ホール 舞台上部

効果器
ＥＰＤ 3 型 1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4 台
ＶＳＤ 2 型 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 台

LIGHTING DATA SHEET №273 青森市文化会館大ホール
5／ 6

大ホール

大ホール サスペンションライト

2007/6/20 発行

大ホール 客席から舞台を見る

本社・営業部〒 101-0041 東 京 都 千 代 田 区 神 田 須 田 町 1- 24

Tel.03-3252-0321

Fax.03-5256-9361

札幌営業所〒 060-0061 札幌市中央区南一条西 7-12（都市ビル） Tel.011-261-0321

Fax.011-261-2728

仙台営業所〒 980-0802 仙台市青葉区二日町 3-10（グラン・シャリオビル） Tel.022-263-0221

Fax.022-263-0225

名古屋営業所〒 460-0008 名 古 屋 市 中 区 栄 4 - 1 - 1 （ 中 日 ビ ル ） Tel.052-263-7425

Fax.052-241-0790

大阪営業所〒 530-0047 大阪市北区西天満 4-11-23（満電ビル） Tel.06-6312-1913

Fax.06-6315-0604

広島営業所〒 730-0022 広島市中区銀山町 1-11（フジスカイビル） Tel.082-249-6400

Fax.082-249-6408

福岡営業所〒 810-0041 福岡市中央区大名 1-14-45（Q iz TENJIN） Tel.092-741-4762

Fax.092-741-4764

LIGHTING DATA SHEET

No.273 青森市文化会館大ホール

6／ 6