PT1-1192

1．警報器をご使用になる皆様へ

3．システム構成

4．各部名称この取扱説明書は本器の取扱方法を説明したものです。本器を正しくご使

ガス検知警報器
GP-310

用いただくための必要な事項が記載されています。初めてご使用になる方はもちろん、すでにご使用になられたことのある方も、知識や経験を再確認する上で、よくお読みいただき内容を理解した上でご使用願います。
危険、警告、注記の定義

危険取り扱いを誤った場合、人命、人体または物に重大な被害を及ぼすことが想定されることを意味します。

警告

取り扱いを誤った場合、身体または物に重大な被害を及ぼすことが想定されることを意味します。

注意

取り扱いを誤った場合、身体または物に軽微な被害を及ぼすことが想定されることを意味します。

クイックリファレンスガイド
このたびは、ガス検知警報器 GP-310 をお買い上げいただきありがとうございます。本書は『クイックリファレンスガイド』です。
操作や注意事項の詳細については、ホームページ掲載の取扱説明書を参照してください。
https://www.rikenkeiki.co.jp/

2．概要
本器は LP ガスの漏洩を検知する定置式の指示警報ユニットです。大気中の LP ガスを検知し、設定した濃度以上になると警報動作を行います。本器
はガス検知部 3 点まで接続が可能です。設置場所、設置対象設備に併せて接続する検知部を選択することができます。
検知部型式

５．ご使用上の注意

検知原理

特徴

GP-310-D

接触燃焼式

簡易型・防滴型

GD-A80接触燃焼式

防爆型

６．始動方法

注意７．警報器の基本動作
1．AC 電源ケーブルが配線されていることを確認し、コンセントにプラグを差し込みます。

本器の近くでは、トランシーバーを使用しないでください。
 本器の近くやケーブルの近くでトランシーバーなどによる電波を

ガス漏れ警報本器の警報は、検知したガス濃度が警報設定値に達したとき、または警報設定値を超えたときに動作します。

発すると、指示に影響を及ぼす場合があります。トランシーバー

ガス濃度ランプ(緑、赤)が1 秒に 2 回点滅し、ブザーが鳴動します。

2. 電源スイッチを ON にします。などを使用する場合は、本器の動作に影響の出ないところで使用してください。

3. ランプが全点灯します。

電源の再投入は、5 秒以上の間隔を空けてください。

4．約 25 秒 濃度(GAS)ランプが順次点灯します。

 5 秒以内に電源を再投入すると正常な動作をしない場合があり5．平常時の緑のランプのみが点灯となったら、検知モードになります。

本器を分解したり、改造したりしてむやみに設定変更をしないでくだ・ BZ.STOP ボタンを押すとランプが点滅⇒点灯になります。
・ 接点動作は、ガス濃度が警報設定値未満になると自動復帰します。

さい。
 本器を分解、改造すると、性能が保証できなくなります。また内電源スイッチ作しなくなることがあります。本取扱説明書をよく読んで、正しく使用してください。

知ができません。
シリコーンや硫黄化物雰囲気での使用は避けてください。

 本器に使用されているガスセンサはシリコーンや硫黄化合物が付着すると大幅な感度低下を引き起こすことがあります。

①電源スイッチ

電源スイッチです。

②電源端子台電源線を接続します。

③

外部出力信号端子台外部出力信号線を接続します。

④

TEST キー警報テスト時に使用します。

⑤

BZ.STOP キー

ブザーを停止します。

⑥

電源ランプ(POWER)

電源ランプです(ON 時 緑)。

⑦

警報ランプ

警報ランプです(警報時 赤)。

⑧

故障ランプ(FAULT)

故障ランプです(異常時 橙)。

⑨

ブザー窓

警報発生時ブザー鳴動します。

＜センサの異常＞
分類が“センサ故障警報”の項目は、故障ランプ（FAULT）が点灯または点滅します。
症状・表示

原因

FAULT ランプが点滅

センサが未接続または接続不良

センサが正しく取り付けられているか、センサのコネクタが正しく接続されているかを確認してください。

センサに故障が発生した新しいセンサ・検知部に交換してください。

・ BZ.STOP ボタンを押すとランプが点滅⇒点灯になります。
します。

注意
検知部 No１には必ずガス検知部を接続してください。
未接続のまま電源を投入した場合は故障警報となります。

・ ガス濃度が警報設定値未満になると消灯します。

[故障警報]
・ 本器やセンサの異常動作を検知すると、故障警報を発報します。センサ
故障警報を発報すると、故障ランプ（FAULT）が点灯（黄色）します。
・ ブザーを止めるには BZ.STOP ボタンを押してください・ 本体故障警報では BZ.STOP を行っても復帰するまで点滅し続けます。

対策＜システムの異常＞
分類が“本体故障警報”の項目は、電源ランプが点滅します。
症状・表示・ ブザーを止めるには BZ.STOP ボタンを押してください。
・ 接点動作は、リセット後にガス濃度が警報設定値未満になると自動復帰定期的な点検を必ず行ってください。
行ってください。点検を行わずに使用を続けると、正確なガス検機能[自己保持設定の場合]容を把握しないでむやみに設定を変更すると、警報が正常に動 本器は保安計器です。安全確保のため、定期的な点検を必ず

名称[自動復帰設定の場合]
・ ブザーを止めるには BZ.STOP ボタンを押してください。

ます。

番号

電源ランプが点滅

原因

対策

本器に定格電圧が供給されていない供給電源を確認し、定格電圧を供給してください。

機器内部のROM、RAM、不揮発性メモリの異常

弊社営業部にご連絡ください。

８．ガス警報時の処置
ガス警報が発報されたときはお客様の管理ルールに従い、速やかに対応してください。一般的には、以下の対応を行います。
Step1
Step2

10．端子台図

９．警報機能の設定

11．外部出力の接続
有電圧出力（0-6-12V、端子台 No.7、No.８）
正常時：6V、ガス警報時：12V、故障/電源断時：0V
インピーダンス 1.2kΩ～50kΩ ※1.2kΩを下回る機器の接続不可

GP-310 の端子接続部にあるディップスイッチにより、警報機能を設定しま
電源端子台
12Ｒ
ＳＡＣ電源入力す。

本器の警報ランプ表示を確認する
ガス警報管理濃度に基づき、監視区域から人を遠ざけて安全

345U
V
ＡＣ電圧出力

集中監視盤との接続を確保する
Step3

外部出力信号端子台
91011③④⑤
検知部 No.3
123③④⑤
検知部 No.1

警報表示が継続している場合は、原因となるガスの元栓を閉じて、ガス濃度が低下したことを確認する

Step4

ガスが残っていることを想定し、危険を回避できる装備をした上でガス漏洩現場に行き、ポータブルガス検知器などによりガスの残存状況を確認する

Step5

危険がないことを確認し、ガス漏洩に対する処置を行う
環境設定では、以下の項目を設定することができます。

注意番号

設定項目

パラメータ

出荷時設定

説明

 瞬間的なガス漏れの場合、確認した時点では既に指示が低下し１

UNIT２接続有／接続無接続有UNIT２を接続するか選択する

２

UNIT３接続有／接続無接続有UNIT３を接続するか選択する

３

警報方式

自動復帰／
自己保持

自動復帰

警報パターンを選択する

３５秒／
即時３５秒ていることがあります。ガス警報以外のノイズや偶発的な条件によって、一時的に警報状態になった場合にも指示が低下していることがあります。
 高濃度ガスが接触した可能性がある場合は、センサがダメージを受けている可能性があります。弊社営業部にご連絡ください。

４５

出力遅延
警報音

有／無有

設定時間以上保持した後、警報出力する警報音（ブザー）の有無を選択する※ 6 番は使用しませんので OFF 設定としてください。

12．保守点検・日常点検
・１ヶ月点検：：・定期点検：点検項目
電源ランプの確認
濃度表示の確認
警報テスト
ガス警報確
認

1３．機器の異常と対処方法

作業前に点検を行ってください。
１ヶ月に１回、警報回路に関わる点検（警報テスト）を行ってください。
保安機器としての性能を維持するため、６ヶ月に１回以上の頻度で行ってください。

点検内容
電源ランプが点灯していることを確認してください。
警報ランプが緑色のみ点灯していることを確認してください。
警報テスト機能を使用し、警報の回路検査を行います。
簡易点検ガス(別売)を用いてガス警報を確認してください。

定期点検日
常点
検

１ヶ月
点検

○

○

○

○

○

○

－○

○

－－○

簡易点検ガス(別売)による点検方法
GP-310-D
GD-A80

症状・表示

電源が入らない

異常な動作をする

FAULT
ランプが点滅電源ランプが点滅

原因

対処方法

電源スイッチが OFFになっている

電源スイッチを ON にしてください。

電源系統の異常・瞬断定格電圧を供給してください。

本器の実装不良

本体が正しく壁掛けユニットに装着されているか確認してください。

ケーブルの異常

本器および周辺の関連機器を含めた配線を確認してください。

突発的なサージノイズなどによる影響

電源を OFF にし、再起動してください。頻繁にこのような症状が起こる場合は、適切なノイズ対策を実施してください。

センサが未接続または接続不良

センサが正しく取り付けられているか、センサのコネクタが正しく接続されているかを確認してください。

センサに故障が発生した

新しいセンサに交換してください。

本器に定格電圧が供給されていない供給電源を確認し、定格電圧を供給してください。

機器内部の ROM、RAM、不揮発性メモリの異常弊社営業部にご連絡ください。

13141516接点：１ａ接点：１ｂＮＣ45678③④⑤+
検知部 No.2
有電圧出力0-6-12V※接続するガス検知部（GD-A80、GP-310-D）は検知部 No.1～3 いずれも接続可。

無電圧接点出力（端子台 No.12、No.13、No.14、No.15）
接点容量：DC 24 V 1.0 A（抵抗負荷）
接点制御機器との接続

注意
検知部 No１には必ずガス検知部を接続してください。
未接続のまま電源を投入した場合は故障警報となります。

GP-310 端子記号
CVV ケーブル線色
GD-A80 端子記号
GP-310 端子記号
GP-310-D 付属ケーブル線色

３｜
赤｜
３４｜
黒｜
４５｜
白｜
５３｜
赤４｜黒５｜
白

有電圧出力 AC１００V～220V（電源端子台 No.4、No.5）
ガス警報時に AC100V～220V(電源と同じ)が出力されます。
GP-310回転灯

U Ｖ
AC100~220V

1４．仕様

1５．警報部の設置

警報部仕様

＜壁掛型＞

型式
検知対象ガス表示
電源表示
応答時間
警報音量
ガス警報表示
ガス警報動作

GP-310LP ガス
４段階 LED 表示
POWER ランプ点灯(緑)
30 秒以内 ※出力遅延：即時の場合
80ｄB(A)/m 以上
ランプ点灯(赤)
自動復帰または自己保持

ガス警報接点無電圧接点各 1a（常時開）または 1b（常時閉）ガス警報時出力

有電圧出力 0-6-12V 警報時 12V を出力/AC 出力
警報時 AC100～220V（入力電圧）を出力

故障警報表示FAULT ランプ点灯(黄)故障警報時出力 有電圧出力 0-6-12V 故障時 0V を出力
電源
AC100 ～ 220 V±10 % AC100V 用標準付属ケーブル 3.2m
通常時：約 4.5 W 警報時：約 6.0 W（以下条件の時）
消費電力※GP-310-D 5m（標準付属ケーブル長）１台 GD-A80 200m ２台の場合使用温度範囲-10～40℃(急変なきこと)
使用湿度範囲0～95 %RH(結露なきこと)
構造
壁掛型または埋込型
壁掛型：約 110(W)×190(H)×54(D) mm(突起部は除く)
外形寸法
埋込型：約 110(W)×190(H)×54(D) mm(突起部は除く)
質量
約 0.8 kg

検知部仕様
GP-310-D
LP ガス
接触燃焼式
0～100%LEL(相当)LEL の 1/100 以上 1/４以下※発報開始濃度30 秒以内非防爆-10~40℃（急変なきこと）
95%RH 以下（結露なきこと）
単線／撚線：0.5 mm2～1.5 mm2ケーブル（５ｍ）を標準で付属

GD-A80LP ガス
接触燃焼式
0～100%LEL(相当)LEL の 1/100 以上 1/４以下※発報開始濃度30 秒以内防爆(Ex d ⅡC T4)-20~53℃（急変なきこと）
95%RH 以下（結露なきこと）

外形寸法

約 50(W)×81.3(H)×39.5(D)㎜

構造
質量
付属品

IP55 相当品
約 85g
取付け板 木ねじ

約 78(W)×163(H)×105(D)mm(金具、防滴カバーを除く)―
約 1.0kg
防滴カバ―付属型式
検知対象ガス
検知原理
検知範囲
警報ガス濃度
応答時間
構造
使用温度範囲使用湿度範囲伝送ケーブル※点検ガスを連続接触させ続けるとセンサが故障する場合があります。
点検ガスを使用する場合は出力遅延(9.警報機能設定 参照)を OFF に設定し、30 秒以上ガスが接触しないようにしてください(目安：4～6 秒)

12

CVV1.25mm2 または 2mm2・3 芯相当＜カバーの開け方＞
赤丸部分を押しながら、カバーを下へスライドさせます。

注意ドライバーを差し込んで蓋を開けないでください。

＜取付方法＞①GP-310 のカバーを開けます。
②GP-310 と取付け板を固定しているネジ(2 ヶ所)を緩め、取付け板を取り外します。
③取付け板をネジ(2 ヶ所)で壁に固定し、GP-310 を取り付けます。
④GP-310 と取り付け板をネジで固定し、カバーを取り付けます。