柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表【対象項目：１．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等】

資料番号：SA技-14-2 改0
2018年3月22日
日本原子力発電株式会社

柏崎刈羽原子力発電所６／７号機 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日）

東海第二第 1.13.1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順

第 1.13−1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順

対応手段，対処設備及び手順書一覧(1/15)
分類

機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

対応手段，対処設備，手順書一覧（1／21）
対処設備

制御棒駆動系（制御棒駆動水ポンプ）

手順は「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」及
び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順
等」にて整備する。

サプレッション・チェンバ

代替淡水貯槽
代替燃料プール注水系（常設
低圧代替注水系ポンプ）

重大事故等対処設備

手順は「1.10 水素爆発による
原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」にて整備する。

自主対策設備代替淡水貯槽
格納容器頂部注水系（常設）（常設低圧代替注水系ポンプ）

使用済燃料プールへの注水／スプレイ※1:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※2:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）

自主対策設備

復水貯蔵槽
サプレッションプール浄化系（サプレッション
プール浄化系ポンプ）

重大事故等
対処設備

原子炉ウェルへの注水−

代替淡水貯槽
格納容器下部注水系（常設）（常設低圧代替注水系ポンプ）

重大事故等対処設備−
手順は「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備する。

代替淡水貯槽
代替格納容器スプレイ冷却系（常設）（常設低圧代替注水
系ポンプ）

手順書

重大事故等対処設備

重大 事故 等対処設備

手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。

代替淡水貯槽低圧代替注水系（常設）（常設低圧代替注水系ポンプ）

原子炉ウェルへの注水

手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」及
び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順
等」にて整備する。

対処設備

原子炉格納容器下部への注水

手順は「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」及
び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順
等」にて整備する。

対応
手段

原子炉格納容器内の冷却

原子炉格納容器下部への注水復水貯蔵槽
格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）

重大事故等対処設備

原子炉格納容器
内の冷却

復水貯蔵槽
代替格納容器スプレイ冷却系（常設）（復水移送ポンプ）

手順は「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」及
び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順
等」にて整備する。

代替淡水貯槽を水源とした対応（常設）

自主対策
設備

原子炉圧力容器への注水（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時）

復水貯蔵槽を水源とした対応

復水貯蔵槽
低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）

機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

重大事故等対処設備

重大事故等
対処設備
（設計基準拡張）

原子炉隔離時冷却系（原子炉隔離時冷却系ポンプ）
高圧炉心注水系（高圧炉心注水系ポンプ）

分類

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉圧力容器への注水

復水貯蔵槽
高圧代替注水系（高圧代替注水系ポンプ）

手順書

重大事故等
対処設備

原子炉圧力容器への注水（原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時）

サプレッション・チェン
バ

対応
手段

備考

※1：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。
※2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※3：運転員による操作不要の設備である。

1

手順は「1.4 原子炉
冷却材圧力バウンダリ
低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」及び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融
炉心を冷却するための手順等」にて整備する。

東二は設計基準事故対処設備
に対し，重大事故等対処設備（設計基準拡張）ではなく重大事故等対処設備として位置付ける。
（以下，第 1.13−1 表は同様。）
柏崎は復水貯蔵槽（重大事故等対処設備）及びサプレッション・チェンバ（重大事故等対処設備）を水源とした高圧時の原子炉注水手段を整備。
東二はサプレッション・チェ
ンバ（重大事故等対処設備）
及び復水貯蔵タンク（自主対策設備）を水源とした注水手段を整備。

手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。

手順は「1.8 原子炉
格納容器下部の溶融炉
心を冷却するための手順等」にて整備する。

手順は「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」にて整備する。

手順は「1.11 使用済
燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて整備する。

柏崎は防火水槽，淡水貯水池
及び海を水源とした使用済燃料プールへの注水／スプレイ
手段を整備。また，ろ過水タンクを水源とした使用済燃料
プールへの注水手段を整備。
東二は代替淡水貯槽及び海を水源とした使用済燃料プール
への注水／スプレイ手段を整備。また，西側淡水貯水設備
及びろ過水貯蔵タンク又は多目的タンクを水源とした使用済燃料プールへの注水手段を整備。

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表【対象項目：１．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等】
柏崎刈羽原子力発電所６／７号機 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日）

東海第二

備考

対応手段，対処設備，手順書一覧（2／21）
分類

機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

代替淡水貯槽を水源とした送水（可搬型代替注水大型ポンプによるフィルタ装置
スクラビング水補給ライン接続口への送水時）

代替淡水貯槽を水源とした対応（可搬型）−

代替淡水貯槽を水源とした送水（可搬型代替注水大型ポンプによる原子炉建屋東側接続口，
原子炉建屋西側接続口，高所東側接続口又は高所西側接続口への送水時）

サプレッション・チェンバ

対応
手段

対処設備

代替淡水貯槽
可搬型代替注水大型ポンプ
ホース・接続口
低圧代替注水系配管・弁
燃料給油設備※２

手順書

重
大
事
故
等
対
処
設
備

東二は可搬設備によるフィル
タ装置スクラビング水補給ラ
イン接続口までの送水対応を個別に記載。

代替淡水貯槽
可搬型代替注水大型ポンプ
ホース・接続口
格納容器圧力逃がし装置配管・弁
燃料給油設備※２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

※1：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。
※2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※3：運転員による操作不要の設備である。

2

重大事故等対策要領

東二は常設設備による代替淡水貯槽（淡水）を水源とした
注水等の手段のほかに，可搬設備によるの注水等の手段を整備。また，西側淡水貯水設
備（淡水）を水源とした可搬設備による注水等の手段を整備。
柏崎は淡水を水源とした可搬設備による注水等の手段を「防火水槽を水源とした対応」及び「淡水貯水池を水源とした対応」に記載。
柏崎は比較表ページ 8，9，13〜16 に記載。

重大事故等対策要領

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表【対象項目：１．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等】
柏崎刈羽原子力発電所６／７号機 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日）

東海第二

備考

対応手段，対処設備，手順書一覧（3／21）
分類

対処設備

代替淡水貯槽低圧代替注水系（可搬型）（可搬型代替注水大型ポン
プ，ホース・接続口等）

フィルタ装置スクラビング水補給

代替淡水貯槽
可搬型代替注水大型ポンプ
ホース・接続口

原子炉格納容器下部への注水代替淡水貯槽
格納容器下部注水系（可搬型）（可搬型代替注水大型ポンプ，ホース・接続口等）

原子炉ウェルへの注水

代替淡水貯槽
格納容器頂部注水系（可搬型）（可搬型代替注水大型ポンプ，ホース・接続口等）

重大事故等対処設備 重大事故等対処設備 重大事故等対処設備

原子炉格納容器内の冷却

代替淡水貯槽を水源とした対応（可搬型）

代替淡水貯槽
代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）（可搬型代替注水大型ポンプ，ホース・接続口等）

手順書

重大事故等対処設備

サプレッション・チェンバ

対応
手段

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉圧力容器への注水機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

手順は「1.4 原子炉
冷却材圧力バウンダリ
低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」及び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融
炉心を冷却するための手順等」にて整備する。

手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。

手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」及
び「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」にて整備する。

手順は「1.8 原子炉
格納容器下部の溶融炉
心を冷却するための手順等」にて整備する。

−

自主対策設備
重大事故等対処設備

使用済燃料プールへの注水／スプレイ

代替淡水貯槽
代替燃料プール注水系（可搬型代替注水大型ポンプ，ホース・接続口等）※1：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。
※2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※3：運転員による操作不要の設備である。

3

手順は「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」にて整備する。

手順は「1.11 使用済
燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて整備する。

東二は常設設備による代替淡水貯槽（淡水）を水源とした
注水等の手段のほかに，可搬設備によるの注水等の手段を整備。また，西側淡水貯水設
備（淡水）を水源とした可搬設備による注水等の手段を整備。
柏崎は淡水を水源とした可搬設備による注水等の手段を「防火水槽を水源とした対応」及び「淡水貯水池を水源とした対応」に記載。
柏崎は比較表ページ 8，9，13〜16 に記載。

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表【対象項目：１．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等】
柏崎刈羽原子力発電所６／７号機 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日）
対応手段，対処設備及び手順書一覧(2/15)
分類

対応手段，対処設備，手順書一覧（4／21）

対処設備

手順書
手順は「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。

サプレッション・チェンバ
残留熱除去系（残留熱除去系
ポンプ）
低圧炉心スプレイ系（低圧炉
心スプレイ系ポンプ）

サプレッション・チェンバ
残留熱除去系（残留熱除去系
ポンプ）

サプレッション・チェンバ
代替循環冷却系（代替循環冷却系ポンプ）

自主対策設備原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の除熱（代替循環冷却系
による原子炉注水）

重大事故等
対処設備

※1:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※2:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）手順は「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順
等」にて整備する。

サプレッション・チェンバ
高圧炉心スプレイ系（高圧炉
心スプレイ系ポンプ）

重大事故等対処設備

重大事故等
対処設備
（設計基準拡張）

原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の除熱サプレッション・チェンバ
代替循環冷却系（復水移送ポンプ）

原子炉格納容器
内の除熱

重大事故等
対処設備

残留熱除去系（残留熱除去系ポンプ）

手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。

サプレッション・チェンバ
高圧代替注水系（常設高圧代
替注水系ポンプ）
原子炉隔離時冷却系（原子炉
隔離時冷却系ポンプ）

手順書

重大事故等対処設備

重大事故等
対処設備
（設計基準拡張）

サプレッション・チェンバ

−

対処設備

重大事故等対処設備

残留熱除去系（残留熱除去系ポンプ）

対応
手段

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉圧力容器への注水

手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。

サプレッション・チェンバを水源とした対応

重大事故等
対処設備

原子炉格納容器
内の除熱

サプレッション・チェンバを水源とした対応

原子炉圧力容器への注水（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時）

サプレッション・チェンバ機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

重大事故等
対処設備
（設計基準拡張）

原子炉隔離時冷却系（原子炉隔離時冷却系ポンプ）
高圧炉心注水系（高圧炉心注水系ポンプ）

分類

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の原子炉圧力容器への注水

サプレッション・チェンバ
重大事故等
対処設備

原子炉圧力容器への注水（原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時）

復水貯蔵槽

対応
手段

備考

重大事故等対処設備

機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

東海第二※1：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。
※2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※3：運転員による操作不要の設備である。

4

手順は「1.2 原子炉
冷却材圧力バウンダリ
高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」及び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融
炉心を冷却するための手順等」にて整備する。

東二はサプレッション・チェ
ンバを水源とした高圧代替注
水系による原子炉圧力容器への注水手段を整備。

手順は「1.2 原子炉
冷却材圧力バウンダリ
高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順
等」にて整備する。

手順は「1.4 原子炉
冷却材圧力バウンダリ
低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順
等」にて整備する。

手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。

手順は「1.4 原子炉
冷却材圧力バウンダリ
低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順
等」にて整備する。

東二はサプレッション・チェ
ンバを水源とした代替循環冷却系による原子炉注水手段を整備。ただし，代替循環冷却系ポンプは炉心損傷を防止するための注水量としては十分ではない場合があるため，自主対策設備と位置付ける。
東二はサプレッション・チェ
ンバを水源とした代替循環冷却系による原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の除熱手段を比較表ページ 6 に記載。

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表【対象項目：１．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等】
柏崎刈羽原子力発電所６／７号機 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日）

東海第二

備考

対応手段，対処設備，手順書一覧（5／21）
分類

機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

対応
手段

サプレッション・チェンバ
代替循環冷却系（代替循環冷却系ポンプ）

重大事故等対処設備

原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の除熱（代替循環冷却系
による原子炉格納容器内の除熱）

サプレッション・チェンバ
代替循環冷却系（代替循環冷却系ポンプ）

重大事故等対処設備

原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の除熱（代替循環冷却系
によるサプレッション・プール水の除熱）

サプレッション・チェンバ
代替循環冷却系（代替循環冷却系ポンプ）

手順書

重大事故等対処設備

原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の除熱（代替循環冷却系による残存溶融炉心の冷却）

サプレッション・チェンバを水源とした対応

−

対処設備

※1：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。
※2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※3：運転員による操作不要の設備である。

5

手順は「1.4 原子炉
冷却材圧力バウンダリ
低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順
等」にて整備する。

手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。

手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。

東二はサプレッション・チェ
ンバを水源とした代替循環冷却系による原子炉注水，サプ
レッション・プール水の除熱
及び原子炉格納容器内の除熱手段を整備。

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表【対象項目：１．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等】
柏崎刈羽原子力発電所６／７号機 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日）

東海第二

備考

対応手段，対処設備，手順書一覧（6／21）
分類

機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

対応
手段

対処設備

手順書

サプレッション・チェンバ
代替循環冷却系（代替循環冷却系ポンプ）

重大事故等対処設備

サプレッション・チェンバを水源とした対応

原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の除熱（代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱）

柏崎はサプレッション・チェ
ンバを水源とした代替循環冷却系による原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の除熱手段を比較表ページ 4 に記載。

手順は「1.7 原子炉
格納容器の過圧破損を防止するための手順
等」にて整備する。

−

サプレッション・チェンバ
代替循環冷却系（代替循環冷却系ポンプ）

重大事故等対処設備

原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の除熱（代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水（溶融炉心のペデスタル（ドライウェル部）の床面への落下遅延・防止））

東二はサプレッション・チェ
ンバを水源とした代替循環冷却系による原子炉注水手段を整備。

※1：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。
※2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※3：運転員による操作不要の設備である。

6

手順は「1.8 原子炉
格納容器下部の溶融炉
心を冷却するための手順等」にて整備する。

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表【対象項目：１．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等】
柏崎刈羽原子力発電所６／７号機 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日）

東海第二

備考

対応手段，対処設備及び手順書一覧(3/15)
対応
手段

サプレッション・チェン
バ
復水貯蔵槽

ろ過水タンク消火系（ディーゼル駆動消火ポンプ）

ろ過水タンク消火系（ディーゼル駆動消火ポンプ）

ろ過水タンク消火系（ディーゼル駆動消火ポンプ）

自主対策設備

使用済燃料
プールへの注水

ろ過水タンク消火系（ディーゼル駆動消火ポンプ）

自主対策設備原子炉格納容器下部への注水−手順書

自主対策設備原子炉格納容器
内の冷却ろ過水タンクを水源とした対応

復水貯蔵槽

対処設備

自主対策設備機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

原子炉圧力容器への注水（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時）分類

柏崎はろ過水タンクを水源とした消火系による注水等の手段を整備。
東二はろ過水貯蔵タンク又は多目的タンクを水源とした消火系による注水等の手段を整備。
東二は「ろ過水貯蔵タンク又は多目的タンクを水源とした対応」に記載。
東二は比較表ページ 10 に記載。

手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」及
び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順
等」にて整備する。

手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。

手順は「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備する。

手順は「1.11 使用済燃料貯蔵
槽の冷却等のための手順等」にて整備する。

※1:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※2:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）7柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表【対象項目：１．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等】
柏崎刈羽原子力発電所６／７号機 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日）
対応手段，対処設備及び手順書一覧(4/15)
分類

機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

対応
手段

対処設備

手順書
多様なハザード対応手順「消防車による送水（原子炉注水）」「消防車による送水（格納容器
スプレイ）」「消防車による送水（デブリ冷却）」「消防車による送水（原子炉ウェル注水）」「消防車による送水（SFP 常設ス
プレイ）」「消防車による送水（SFP 可搬型スプレイ）」

サプレッション・チェンバ

手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」及
び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順
等」にて整備する。

防火水槽 ※2
自設主備対策※1:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※2:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）

対処設備

手順書

柏崎は淡水を水源とした可搬設備による注水等に使用する水源として防火水槽及び淡水
貯水池を整備。
東二は淡水を水源とした可搬設備による注水等に使用する水源として西側淡水貯水設備
及び代替淡水貯槽を整備。

西側淡水貯水設備
可搬型代替注水中型ポンプ
ホース・接続口
低圧代替注水系配管・弁
燃料給油設備※２

東二は可搬設備によるフィル
タ装置スクラビング水補給ラ
イン接続口までの送水対応を個別に記載。
西側淡水貯水設備
可搬型代替注水中型ポンプ
ホース・接続口
格納容器圧力逃がし装置配管・弁
燃料給油設備※２※1：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。
※2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※3：運転員による操作不要の設備である。

8

重大事故等対策要領

東二は西側淡水貯水設備を水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の冷却手段を比較表ページ 9 に記載。

重大事故等対処設備−
自主対策設備原子炉格納容器内の冷却

重大事故等
対処設備

手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて
整備する。

対応
手段

西側淡水貯水設備を水源とした送水（可搬型代替注水中型ポンプによるフィルタ装置
スクラビング水補給ライン接続口への送水時）

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）（可搬型
代替注水ポンプ（A-2 級），ホース・接続口等）

西側淡水貯水設備を水源とした対応

重大事故等
対処設備

原子炉圧力容器への注水（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時）

防火水槽を水源とした対応

低圧代替注水系（可搬型）（可搬型代替注水ポン
プ（A-2 級）
，ホース・接続口等）

機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

重大事故等対処設備

防火水槽 ※2

分類

自設主備対策防火水槽を水源とした送水

重大事故等
対処設備

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）
可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）
ホース・接続口
燃料補給設備 ※1

防火水槽 ※2

備考

対応手段，対処設備，手順書一覧（7／21）

西側淡水貯水設備を水源とした送水（可搬型代替注水中型ポンプによる高所東側接続口，高所西側接続口，
原子炉建屋東側接続口又は原子炉建屋西側接続口への送水時）

サプレッション・チェン
バ
復水貯蔵槽

東海第二

重大事故等対策要領

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表【対象項目：１．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等】
柏崎刈羽原子力発電所６／７号機 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日）
対応手段，対処設備及び手順書一覧(5/15)
機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

対応
手段

対処設備

手順は「1.5 最終ヒートシンク
へ熱を輸送するための手順等」
及び「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順
等」にて整備する。

サプレッション・チェンバ

西側淡水貯水設備
低圧代替注水系（可搬型）（可搬型代替注水中型ポン
プ，ホース・接続口等）

西側淡水貯水設備
代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）（可搬型代替注水
中型ポンプ，ホース・接続口等）

西側淡水貯水設備
可搬型代替注水中型ポンプ
ホース・接続口

原子炉格納容器下部への注水西側淡水貯水設備
格納容器下部注水系（可搬型）可搬型代替注水中型ポン
プ，ホース・接続口等）

原子炉ウェルへの注水

西側淡水貯水設備
格納容器頂部注水系（可搬型）（可搬型代替注水中型ポンプ，ホース・接続口等）

手順書

手順は「1.4 原子炉
冷却材圧力バウンダリ
低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」及び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融
炉心を冷却するための手順等」にて整備する。

柏崎は防火水槽を水源とした
原子炉圧力容器への注水（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時） 及び原子炉格納容器内の冷却手段を比較表ページ 8に記載。

手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。

手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」及
び「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」にて整備する。

手順は「1.8 原子炉
格納容器下部の溶融炉
心を冷却するための手順等」にて整備する。

−

西側淡水貯水設備
代替燃料プール注水系（可搬型代替注水中型ポンプ，ホース・接続口等）

重大事故等対処設備

使用済燃料プールへの注水※1:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※2:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）

自主対策設備

防火水槽 ※2
自主対策
設備

使用済燃料プールへの
注水／スプレイ

重大事故等
対処 設備

手順は「1.11 使用済燃料貯蔵
槽の冷却等のための手順等」にて整備する。

対処設備

重大事故等対処設備 重大事故等対処設備 重大事故等対処設備

フィルタ装置スクラビング水補給

自主対策設備原子炉ウェルへの注水

手順は「1.10 水素爆発による
原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」にて整備する。

西側淡水貯水設備を水源とした対応

自主対策
設備

原子炉格納容器下部への注水防火水槽を水源とした対応

防火水槽 ※2
格納容器頂部注水系（可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），ホース・接続口等）

対応
手段

原子炉格納容器内の冷却

手順は「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備する。

防火水槽 ※2

燃料プール代替注水系（可搬型代替注水ポンプ（A-1 級），可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），ホ
ース・接続口等）

−

重大事故等
対処設備

格納容器下部注水系（可搬型）（可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），ホース・接続口等）

機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

重大事故等対処設備

復水貯蔵槽

防火水槽 ※2

分類

自主対策設備

フィルタ装置への補給

−

手順書

重大事故等
対処設備

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）
ホース・接続口

備考

対応手段，対処設備，手順書一覧（8／21）
原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉圧力容器への注水

分類

東海第二

※1：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。
※2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※3：運転員による操作不要の設備である。

9

手順は「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」にて整備する。

手順は「1.11 使用済
燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて整備する。

柏崎は防火水槽を水源とした
使用済燃料プールスプレイ手段を整備。
東二は代替淡水貯槽及び海を水源とした使用済燃料プール
スプレイ手段を整備。

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表【対象項目：１．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等】
柏崎刈羽原子力発電所６／７号機 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日）

東海第二

備考

対応手段，対処設備，手順書一覧（9／21）
分類

ろ過水貯蔵タンク
多目的タンク
消火系（電動駆動消火ポン
プ，ディーゼル駆動消火ポン
プ）

ろ過水貯蔵タンク
多目的タンク
消火系（電動駆動消火ポン
プ，ディーゼル駆動消火ポン
プ）

手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。

手順は「1.8 原子炉
格納容器下部の溶融炉
心を冷却するための手順等」にて整備する。

自主対策設備

ろ過水貯蔵タンク
多目的タンク消火系（ディーゼル駆動消火ポンプ）

手順は「1.11 使用済
燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて整備する。

東二はろ過水貯蔵タンク又は多目的タンクを水源とした消火系による注水等の手段を整備。
柏崎はろ過水タンクを水源とした消火系による注水等の手段を整備。
柏崎は「ろ過水タンクを水源とした対応」に記載。
柏崎は比較表ページ 7 に記載。

東二は復水貯蔵タンクを水源とした注水等の手段を整備。

自主対策設備

復水貯蔵タンク
原子炉隔離時冷却系ポンプ
逃がし安全弁（安全弁機能）※３
原子炉圧力容器
原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁主蒸気系配管・弁
原子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁・ストレーナ
補給水系配管・弁所内常設直流電源設備※２※1：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。
※2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※3：運転員による操作不要の設備である。

10

手順は「1.4 原子炉
冷却材圧力バウンダリ
低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」及び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融
炉心を冷却するための手順等」にて整備す
る。

自主対策設備

ろ過水貯蔵タンク
多目的タンク
消火系（電動駆動消火ポン
プ，ディーゼル駆動消火ポン
プ）

手順書

自主対策設備原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の原子炉圧力容器への注水（原子炉隔離時冷却系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉注水）

復水貯蔵タンクを水源とした対応

サプレッション・チェンバ

使用済燃料プール
への注水

−

対処設備

自主対策設備原子炉格納容器下部への注水ろ過水貯蔵タンク又は多目的タンクを水源とした対応

サプレッション・チェンバ

対応
手段

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の 原子炉格納容器
原子炉圧力容器への注水
内の冷却機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）「水位確保」等
ＡＭ設備別操作手順書
重大事故等対策要領

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表【対象項目：１．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等】
柏崎刈羽原子力発電所６／７号機 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日）

東海第二

備考

対応手段，対処設備，手順書一覧（10／21）
分類

対処設備

手順書

東二は復水貯蔵タンクを水源とした注水等の手段を整備。
復水貯蔵タンク
高圧炉心スプレイ系ポンプ
逃がし安全弁（安全弁機能）※３
原子炉圧力容器
高圧炉心スプレイ系配管・弁・ストレーナ・スパージャ
補給水系配管・弁
非常用交流電源設備※２
燃料給油設備※２

自主対策設備

非常時運転手順書Ⅱ（停止時徴候ベース）「停止時原子炉水位制御」等

重大事故等対策要領

復水貯蔵タンク
制御棒駆動水圧系（制御棒駆動水ポンプ）

自主対策設備

復水貯蔵タンク
原子炉隔離時冷却系ポンプ
原子炉圧力容器
原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁主蒸気系配管・弁
原子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁・ストレーナ
補給水系配管・弁常設代替交流電源設備※２
可搬型代替交流電源設備※２
常設代替直流電源設備※２
可搬型代替直流電源設備※２
燃料給油設備※２※1：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。
※2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※3：運転員による操作不要の設備である。

11

非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）「水位確保」等

ＡＭ設備別操作手順書

自主対策設備原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の原子炉圧力容器への注水（原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水（溶融炉心のペデスタル（ドライウェル部）の床面への落下遅延・防止））

復水貯蔵タンクを水源とした対応

サプレッション・チェンバ

対応
手段

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の原子炉圧力容器への注水（制御棒
原子炉圧力容器への注水（高圧炉心スプレイ系
駆動水圧系による原子炉注水）による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉注水）機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

手順は「1.2 原子炉
冷却材圧力バウンダリ
高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順
等」にて整備する。

非常時運転手順書Ⅲ（シビアアクシデン
ト）「注水−１」等
ＡＭ設備別操作手順書
重大事故等対策要領

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表【対象項目：１．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等】
柏崎刈羽原子力発電所６／７号機 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日）

東海第二

備考

対応手段，対処設備，手順書一覧（11／21）
分類

復水貯蔵タンク
補給水系（復水移送ポンプ）

復水貯蔵タンク
補給水系（復水移送ポンプ）

手順は「1.11 使用済
燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて整備する。

自主対策設備

多目的タンク
ろ過水貯蔵タンク
原水タンク
純水貯蔵タンク
可搬型代替注水中型ポンプ
可搬型代替注水大型ポンプ
ホース・接続口

手順は「1.8 原子炉
格納容器下部の溶融炉
心を冷却するための手順等」にて整備する。

自主対策設備

多目的タンク
ろ過水貯蔵タンク
原水タンク
純水貯蔵タンク
可搬型代替注水中型ポンプ
可搬型代替注水大型ポンプ
ホース・接続口
格納容器圧力逃がし装置配管・弁
多目的タンク配管・弁
燃料給油設備※２

手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。

自主対策設備

復水貯蔵タンク
補給水系（復水移送ポンプ）※1：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。
※2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※3：運転員による操作不要の設備である。

12

手順は「1.4 原子炉
冷却材圧力バウンダリ
低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」及び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融
炉心を冷却するための手順等」にて整備す
る。

自主対策設備

淡水タンクを水源とした対応−

復水貯蔵タンク
補給水系（復水移送ポンプ）

手順書

自主対策設備−対処設備

自主対策設備

復水貯蔵タンクを水源とした対応

サプレッション・チェンバ対応
手段

淡水タンクを水源とした送水
原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時 原子炉格納容器 原子炉格納容器 使用済燃料プール
フィルタ装置（可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬
スクラビング水補給の原子炉圧力容器への注水
内の冷却
下部への注水への注水
型代替注水大型ポンプによる送水）機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

東二は復水貯蔵タンクを水源とした注水等の手段を整備。

東二は淡水タンクを水源としたフィルタ装置スクラビング
水補給手段を整備。

重大事故等対策要領

手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」及
び「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」にて整備する。

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表【対象項目：１．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等】
柏崎刈羽原子力発電所６／７号機 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日）

東海第二

備考

対応手段，対処設備及び手順書一覧(6/15)
分類

機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

対処設備

手順書

淡水貯水池 ※2
可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）
可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）
ホース・接続口
燃料補給設備 ※1

自主対策設備淡水貯水池 ※2低圧代替注水系（可搬型）（可搬型代替注水ポン
プ（A-2 級）
，ホース・接続口等）

自主対策設備原子炉圧力容器への注水（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時）

淡水貯水池を水源とした対応（あらかじめ敷設してあるホースが使用できる場合）

淡水貯水池を水源とした送水（あらかじめ敷設してあるホースが使用できる場合）

サプレッション・チェン
バ
復水貯蔵槽

対応
手段

柏崎は淡水を水源とした可搬設備による注水等に使用する水源として淡水貯水池及び防火水槽を整備。
東二は淡水を水源とした可搬設備による注水等の手段を「代替淡水貯槽を水源とした対応（可搬型）」及び「西側
淡水貯水設備を水源とした対応」に記載。
東二は比較表ページ 2，3，8，
9 に記載。

多様なハザード対応手順「貯水池から消防車への送水 」「消防車による送水（原子炉注水）」「消防車による送水（格納容器
スプレイ）」「消防車による送水（デブリ冷却）」「消防車による送水（原子炉ウェル注水）」「消防車による送水（SFP 常設ス
プレイ）」「消防車による送水（SFP 可搬型スプレイ）」

手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」及
び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順
等」にて整備する。

手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。

淡水貯水池 ※2
代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）（可搬型
代替注水ポンプ（A-2 級），ホース・接続口等）

自主対策設備原子炉格納容器内の冷却※1:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※2:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）13柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表【対象項目：１．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等】
柏崎刈羽原子力発電所６／７号機 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日）

東海第二

備考

対応手段，対処設備及び手順書一覧(7/15)
分類

機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

手順書

淡水貯水池 ※2
可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）
ホース・接続口

自主対策設備淡水貯水池 ※2
納容器頂部注水系（可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），ホース・接続口等）

自主対策設備原子炉ウェルへの注水−

柏崎は淡水を水源とした可搬設備による注水等に使用する水源として淡水貯水池及び防火水槽を整備。
東二は淡水を水源とした可搬設備による注水等の手段を「代替淡水貯槽を水源とした対応（可搬型）」及び「西側
淡水貯水設備を水源とした対応」に記載。
東二は比較表ページ 2，3，8，
9 に記載。

手順は「1.5 最終ヒートシンク
へ熱を輸送するための手順等」
及び「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順
等」にて整備する。

手順は「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備する。

淡水貯水池 ※2
格納容器下部注水系（可搬型）（可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），ホース・接続口等）
原子炉格納容器下部への注水淡水貯水池を水源とした対応（あらかじめ敷設してあるホースが使用できる場合）

復水貯蔵槽

対処設備

自主対策設備

フィルタ装置への補給

−

対応
手段

手順は「1.10 水素爆発による
原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」にて整備する。

自主対策設備

使用済燃料プールへの
注水／スプレイ

手順は「1.11 使用済燃料貯蔵
槽の冷却等のための手順等」にて整備する。

淡水貯水池 ※2
燃料プール代替注水系（可搬型代替注水ポンプ（A-1 級），可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），ホ
ース・接続口等）※1:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※2:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）14柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表【対象項目：１．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等】
柏崎刈羽原子力発電所６／７号機 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日）

東海第二

備考

対応手段，対処設備及び手順書一覧(8/15)
分類

機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

対処設備

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）
可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）
ホース・接続口
燃料補給設備 ※1

手順書

重大事故等対処設備

柏崎は淡水を水源とした可搬設備による注水等に使用する水源として淡水貯水池及び防火水槽を整備。
東二は淡水を水源とした可搬設備による注水等の手段を「代替淡水貯槽を水源とした対応（可搬型）」及び「西側
淡水貯水設備を水源とした対応」に記載。
東二は比較表ページ 2，3，8，
9 に記載。

多様なハザード対応手順「消防車による送水（原子炉注水）」「消防車による送水（格納容器
スプレイ）」「消防車による送水（デブリ冷却）」「消防車による送水（原子炉ウェル注水）」「消防車による送水（SFP 常設ス
プレイ）」「消防車による送水（SFP 可搬型スプレイ）」

淡水貯水池 ※2
自主対策設備

低圧代替注水系（可搬型）（可搬型代替注水ポン
プ（A-2 級）
，ホース・接続口等）

重大事故等
対処設備

手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」及
び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順
等」にて整備する。

淡水貯水池 ※2
自主対策
設備

原子炉圧力容器への注水（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時）

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）（可搬型
代替注水ポンプ（A-2 級），ホース・接続口等）

手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。

淡水貯水池 ※2
自主対策設備原子炉格納容器内の冷却

重大事故等
対処設備

淡水貯水池を水源とした対応（あらかじめ敷設してあるホースが使用できない場合）

淡水貯水池を水源とした送水（あらかじめ敷設してあるホースが使用できない場合）

サプレッション・チェン
バ
復水貯蔵槽

対応
手段

※1:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※2:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）15柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表【対象項目：１．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等】
柏崎刈羽原子力発電所６／７号機 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日）

東海第二

備考

対応手段，対処設備及び手順書一覧(9/15)
分類

機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

対応
手段

対処設備

手順は「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備する。

淡水貯水池 ※2
自主対策
設備
自主対策設備原子炉ウェルへの注水

淡水貯水池 ※2
格納容器頂部注水系（可搬 型 代 替 注 水 ポ ン プ（A-2 級），ホース・接続口等）

手順は「1.10 水素爆発による
原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」にて整備する。

手順は「1.11 使用済燃料貯蔵
槽の冷却等のための手順等」にて整備する。

淡水貯水池 ※2
自主対策
設備

使用済燃料プールへの
注水／スプレイ重 大事 故等
対処備設

燃料プール代替注水系（可搬型代替注水ポンプ（A-1 級），可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），ホ
ース・接続口等）

−

重大事故等
対処備設

格納容器下部注水系（可搬型）（可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），ホース・接続口等）

原子炉格納容器下部への注水淡水貯水池を水源とした対応（あらかじめ敷設してあるホースが使用できない場合）

復水貯蔵槽

淡水貯水池 ※2

手順は「1.5 最終ヒートシンク
へ熱を輸送するための手順等」
及び「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順
等」にて整備する。

自主対策設備

フィルタ装置への補給

−

重大事故等
対処備設

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）
ホース・接続口

柏崎は淡水を水源とした可搬設備による注水等に使用する水源として淡水貯水池及び防火水槽を整備。
東二は淡水を水源とした可搬設備による注水等の手段を「代替淡水貯槽を水源とした対応（可搬型）」及び「西側
淡水貯水設備を水源とした対応」に記載。
東二は比較表ページ 2，3，8，
9 に記載。

手順※1:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※2:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）16柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表【対象項目：１．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等】
柏崎刈羽原子力発電所６／７号機 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日）
対応手段，対処設備及び手順書一覧(10/15)
分類

機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

対応
手段

機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

サプレッション・チェンバ

原子炉格納容器下部への注水−原子炉ウェルへの注水

手順は「1.10 水素爆発による
原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」にて整備する。

低圧代替注水系（可搬型）（可搬型代替注水大型ポン
プ，ホース・接続口等）

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）（可搬型代替注水大型ポンプ，ホース・接続口等）

格納容器下部注水系（可搬型）（可搬型代替注水大型ポンプ，ホース・接続口等）

格納容器頂部注水系（可搬型）（可搬型代替注水大型ポンプ，ホース・接続口等）

代替燃料プール注水系（可搬型代替注水大型ポンプ，ホース・接続口等）

重大事故等対処設備

使用済燃料プールへの注水／スプレイ

手順は「1.11 使用済燃料貯蔵
槽の冷却等のための手順等」にて整備する。

可搬型代替注水大型ポンプ
ホース・接続口
低圧代替注水系配管・弁
非常用取水設備※１
燃料給油設備※２

手順書

重大事故等対処設備 重大事故等対処設備 自主対策設備

原子炉格納容器内の冷却

手順は「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備する。

対処設備

重大事故等対処設備

手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」及
び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順
等」にて整備する。

手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて
整備する。

対応
手段

重大事故等対処設備

多様なハザード対応手順「大容量送水車による消防車への海水送水」「消防車による送水（原子炉注水）」「消防車による送水（格納容器
スプレイ）」「消防車による送水（デブリ冷却）」「消防車による送水（原子炉ウェル注水）」「消防車による送水（SFP 常設ス
プレイ）」「消防車による送水（SFP 可搬型スプレイ）」

海を水源とした対応※1:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※2:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）

重大事故等
対処設備

使用済燃料プールへの
注水／スプレイ

燃料プール代替注水系（大容量送水車（海水取水用），可搬型代替注水ポンプ（A-1 級），可搬型
代替注水ポンプ（A-2 級），ホース・接続口等）

自主対策設備原子炉ウェルへの注水

格納容器頂部注水系（大容量送水車（海水取水用），可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），ホース・
接続口等）

重大事故等
対処設備

原子炉格納容器下部への注水

格納容器下部注水系（可搬型）（大容量送水車（海水取水用），可搬型代替注水ポンプ（A-2級），ホース・接続口等）

重大事故等
対処設備

原子炉格納容器内の冷却

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）（大容量送水車（海水取水用），可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），ホース・接続口等）

分類

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉圧力容器への注水

低圧代替注水系（可搬型）（大容量送水車（海水取水用），可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），ホー
ス・接続口等）
重大事故等対処設備

原子炉圧力容器への注水（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時）−

手順書

重大事故等対処設備

海を水源とした送水海を水源とした対応
復水貯蔵槽

対処設備
大容量送水車（海水取水用）
海水貯留堰
スクリーン室取水路
可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）
可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）
ホース・接続口
燃料補給設備 ※1

備考

対応手段，対処設備，手順書一覧（12／21）

海を水源とした送水（可搬型代替注水大型
ポンプによる送水）

サプレッション・チェン
バ
復水貯蔵槽

東海第二

※1：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。
※2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※3：運転員による操作不要の設備である。

17

重大事故等対策要領

手順は「1.4 原子炉
冷却材圧力バウンダリ
低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順
等」にて整備する。

手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。

手順は「1.8 原子炉
格納容器下部の溶融炉
心を冷却するための手順等」にて整備する。

手順は「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」にて整備する。

手順は「1.11 使用済
燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて整備する。

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表【対象項目：１．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等】
柏崎刈羽原子力発電所６／７号機 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日）
対応手段，対処設備及び手順書一覧(11/15)
機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

分類

対応
手段

対処設備

手順書

対応
手段

残留熱除去系海水系（残留熱除去系海水系ポンプ）

可搬型代替注水大型ポンプ
（放水用）
放水砲
泡混合器
泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）
ホース
燃料給油設備※２

重大事故等対処設備

航空機燃料火災
への泡消火※1:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※2:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）

可搬型代替注水大型ポンプ
（放水用）
放水砲
ホース
燃料給油設備※２

重大事故等対処設備

大気への放射性物質の拡散抑制

重大事故等対処設備

原子炉圧力容器へのほう酸水注入

ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源とした対応

手順は「1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等」及び「1.2 原子炉
冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。

自主対策設備−代替残留熱除去系海水系（可搬型代替注水大型ポンプ，ホース・接続口等）

重大事故等対処設備

最終ヒートシンク（海洋）への代替熱輸送

海を水源とした対応

重大事故等
対処設備

航空機燃料火災への泡消火

手順は「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」にて整備する。

緊急用海水系（緊急用海水ポ
ンプ）

手順書

重大事故等対処設備

手順は「1.5 最終ヒートシンク
へ熱を輸送するための手順等」
にて整備する。

対処設備

手順は「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」にて整備する。

ほう酸水注入系貯蔵タンク
ほう酸水注入系（ほう酸水注入系ポンプ）−

機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

重大事故等
対 処設 備

大気への放射性物質の拡散抑制

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）
放水砲
ホース
燃料補給設備 ※1

分類

残留熱除去系海水系による冷却水の確保

代替原子炉補機冷却系（大容量送水車（熱交換器ユニット用））

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）
ホース
放水砲
泡原液搬送車
泡原液混合装置
燃料補給設備 ※1

備考

対応手段，対処設備，手順書一覧（13／21）

重大事故等対処設備

最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送

海を水源とした対応−

東海第二※1：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。
※2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※3：運転員による操作不要の設備である。

18

東二は海を水源とした残留熱除去系海水系による冷却水の確保手段を整備。
手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。

手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。

手順は「1.12 工場等
外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」にて整備する。

手順は「1.12 工場等
外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」にて整備する。

東二は常設の緊急用海水系及び可搬設備を使用した代替残留熱除去系海水系による冷却水の確保手段を整備。
柏崎は常設の原子炉補機冷却系及び可搬設備を使用した代
替原子炉補機冷却系による冷却水の確保手段を整備。その他，原子炉補機冷却水系へ可搬設備により海水を直接送水する手段を整備。

東二は「ほう酸水貯蔵タンク
を水源とした対応」に記載。
東二は比較表ページ 20 に記載。

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表【対象項目：１．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等】
柏崎刈羽原子力発電所６／７号機 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日）

東海第二

備考

対応手段，対処設備，手順書一覧（14／21）
分類

機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

対処設備

手順書

東二は海を水源とした２Ｃ・
２Ｄ非常用ディーゼル発電機
海水系又は高圧炉心スプレイ
系ディーゼル発電機海水系による冷却水の確保手段を整備。
２Ｃ非常用ディーゼル発電機
海水系（２Ｃ非常用ディーゼ
ル発電機用海水ポンプ）
２Ｄ非常用ディーゼル発電機
海水系（２Ｄ非常用ディーゼ
ル発電機用海水ポンプ）
高圧炉心スプレイ系ディーゼ
ル発電機海水系（高圧炉心ス
プレイ系ディーゼル発電機用
海水ポンプ）

自主対策設備

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系
ディーゼル発電機海水系による冷却水の確保（高圧炉心スプレイ系
ディーゼル発電機海水系による冷却水の確保）

高圧炉心スプレイ系ディーゼ
ル発電機海水系（高圧炉心ス
プレイ系ディーゼル発電機用
海水ポンプ）

重大事故等対処設備

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系による冷却水の確保（２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系
又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系による冷却水の確保）

海を水源とした対応

−

対応
手段

※1：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。
※2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※3：運転員による操作不要の設備である。

19

手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」
にて整備する。

手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」
にて整備する。

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表【対象項目：１．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等】
柏崎刈羽原子力発電所６／７号機 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日）

東海第二

備考

対応手段，対処設備，手順書一覧（15／21）
分類

機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

手順書

東二は海を水源とした２Ｃ・
２Ｄ非常用ディーゼル発電機
海水系又は高圧炉心スプレイ
系ディーゼル発電機海水系への代替送水手段を整備。
代替２Ｃ非常用ディーゼル発
電機海水系（可搬型代替注水
大型ポンプ，ホース・接続口
等）
代替２Ｄ非常用ディーゼル発
電機海水系（可搬型代替注水
大型ポンプ，ホース・接続口
等）
代替高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系（可搬型
代替注水大型ポンプ，ホース・接続口等）

代替燃料プール冷却系（代替
燃料プール冷却系ポンプ）

重大事故等対処設備

原子炉圧力容器へのほう酸水注入

ほう酸水貯蔵タンク
ほう酸水注入系（ほう酸水注
入ポンプ）

重大事故等対処設備

代替燃料プール冷却系による使用済燃料プール冷却

ほう酸水貯蔵タンクを水源とした対応

−

対処設備

自主対策設備

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系への代替送水

海を水源とした対応

−

対応
手段

※1：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。
※2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※3：運転員による操作不要の設備である。

20

手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」
にて整備する。

東二は海を水源とした代替燃
料プール冷却系による使用済
燃料プール冷却手段を整備。
手順は「1.11 使用済
燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて整備する。

手順は「1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等」，「1.2 原
子炉冷却材圧力バウン
ダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」及び「1.8
原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備する。

柏崎は「ほう酸水注入系貯蔵
タンクを水源とした対応」に記載。
柏崎は比較表ページ 18 に記載。

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表【対象項目：１．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等】
柏崎刈羽原子力発電所６／７号機 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日）
対応手段，対処設備及び手順書一覧(12/15)
分類

機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

対応
手段

備考

対応手段，対処設備，手順書一覧（16／21）
対処設備

手順書

分類

機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

多様なハザード対応手順「消防車による CSP への補給(淡水/海水)」

対処設備

西側淡水貯水設備
代替淡水貯槽
可搬型代替注水中型ポンプ
ホース
燃料給油設備※２

手順書

重大事故等対処設備

防火水槽 ※2

柏崎は復水貯蔵槽への補給水源として放火水槽，淡水貯水池，海及び純水タンクを整備。
東二は代替淡水貯槽への補給
水源として西側淡水貯水設
備，淡水タンク及び海を整備。
重大事故等対策要領

代替淡水貯槽へ水を補給するための対応−

多目的タンク
ろ過水貯蔵タンク
原水タンク
純水貯蔵タンク
代替淡水貯槽
可搬型代替注水中型ポンプ
可搬型代替注水大型ポンプ
ホース
多目的タンク配管・弁
燃料給油設備※２

自主対策設備

淡水タンクを水源とした補給（淡水タンクを水源とした可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる代替淡水貯槽への補給）

自主対策設備淡水貯水池を水源とした補給（淡水／海水）（あらかじめ敷設してあるホースが使用できる場合）

復水貯蔵槽へ水を補給するための対応

淡水貯水池 ※2
可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）
ホース・接続口CSP 外部補給配管・弁
復水貯蔵槽
燃料補給設備 ※1

対応
手段

西側淡水貯水設備を水源とした補給（西側淡水貯水設備を水源とした可搬型代替注水中型ポンプによる代替淡水貯槽への補給）

事故時運転操作手順書(徴候ベース)
AM 設備別操作手順書「消防車による CSP への補給」

自主対策設備防火水槽を水源とした補給（淡水／海水）

重大事故等対処設備

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）
ホース・接続口CSP 外部補給配管・弁
復水貯蔵槽
燃料補給設備 ※1−

東海第二※1:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※2:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）※1：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。
※2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※3：運転員による操作不要の設備である。

21

重大事故等対策要領

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表【対象項目：１．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等】
柏崎刈羽原子力発電所６／７号機 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日）
対応手段，対処設備及び手順書一覧(13/15)
分類

機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

対応
手段

対処設備

手順書

機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

事故時運転操作手順書(徴候ベース)
AM 設備別操作手順書「消防車による CSP への補給」※1:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※2:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）

対処設備

手順書

柏崎は復水貯蔵槽への補給水源として放火水槽，淡水貯水池，海及び純水タンクを整備。
東二は代替淡水貯槽への補給
水源として西側淡水貯水設
備，淡水タンク及び海を整備。
代替淡水貯槽
可搬型代替注水中型ポンプ
可搬型代替注水大型ポンプ
ホース
非常用取水設備※１
燃料給油設備※２

代替淡水貯槽西側淡水貯水設備
可搬型代替注水大型ポンプ
ホース
燃料給油設備※２

重大事故等対処設備−

代替淡水貯槽を水源とした補給（代替淡水貯槽を水源とした可搬型代替注水大型ポンプによる西側淡水貯水設備への補給）

自主対策設備西側淡水貯水設備へ水を補給するための対応

重大事故等対処設備

純水補給水系（仮設発電機使用）による補給

多様なハザード対応手順「大湊側純水移送ポンプ電源確
保」

−

対応
手段

重大事故等対処設備

自主対策設備海を水源とした補給（淡水／海水）

運転操作手順書(徴候ベース)
AM 設備別操作手順書「MUWP ポンプによる CSP への補給」

代替淡水貯槽へ水を補給するための対応

多様なハザード対応手順「消防車による CSP への補給(淡水/海水)」

淡水貯水池 ※2

大容量送水車（海水取水用）
海水貯留堰
スクリーン室取水路
可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）
ホース・接続口CSP 外部補給配管・弁
復水貯蔵槽
燃料補給設備 ※1

分類

海を水源とした補給（海を水源とした可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる代替淡水貯槽への補給）

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）
ホース・接続口CSP 外部補給配管・弁
復水貯蔵槽
燃料補給設備 ※1

純水タンク
純水移送ポンプ
純水補給水系配管・弁
復水貯蔵槽
仮設発電機
燃料補給設備 ※1

備考

対応手段，対処設備，手順書一覧（17／21）

重大事故等対処設備

淡水貯水池を水源とした補給（淡水／海水）（あらかじめ敷設してあるホースが使用できない場合）

復水貯蔵槽へ水を補給するための対応

−

東海第二

※1：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。
※2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※3：運転員による操作不要の設備である。

22

重大事故等対策要領

重大事故等対策要領

東二は西側淡水貯水設備への補給水源として代替淡水貯槽，淡水タンク及び海を整備。
柏崎は防火水槽への補給水源として淡水貯水池，淡水タン
ク及び海を整備。
柏崎は「防火水槽へ水を補給するための対応」に記載。
柏崎は比較表ページ 23 に記載。

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表【対象項目：１．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等】
柏崎刈羽原子力発電所６／７号機 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日）
対応手段，対処設備及び手順書一覧(14/15)
機能喪失を想定する
分類

設計基準事故対処設備

対応
手段

手順書

多様なハザード対応手順「大湊側淡水タンクから防火水槽への補給」

自主対策設備

多様なハザード対応手順「大容量送水車による防火水槽への海水補給」

手順書

柏崎は防火水槽への補給水源として淡水貯水池，淡水タン
ク及び海を整備。
東二は西側淡水貯水設備への補給水源として代替淡水貯槽，淡水タンク及び海を整備。
多目的タンク
ろ過水貯蔵タンク
原水タンク
純水貯蔵タンク
西側淡水貯水設備
可搬型代替注水大型ポンプ
ホース
多目的タンク配管・弁
燃料給油設備※２

重大事故等対策要領−

柏崎は代替原子炉補機冷却海水ポンプによる防火水槽への海水補給手段を整備。

西側淡水貯水設備
可搬型代替注水大型ポンプ
ホース
非常用取水設備※１
燃料給油設備※２

重大事故等対処設備

多様なハザード対応手順「消防車による防火水槽への海水補給」

自主対策設備

可搬型代替注水ポンプ（Ａ ２-級）
による防火水槽への海水補給

海を水源とした補給（海を水源とした可搬型代替注水大型ポンプによる西側淡水貯水設備への補給）

自主対策設備代替原子炉補機冷却海水ポンプによる防火水槽への海水補給

多様なハザード対応手順「代替原子炉補機冷却海水ポン
プによる防火水槽への海水補給」

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)
ホース
防火水槽 ※2
燃料補給設備 ※1

対処設備

多様なハザード対応手順「淡水貯水池から大湊側防火水槽への補給」−

代替原子炉補機冷却海水ポンプ
海水貯留堰
スクリーン室
取水路
ホース
防火水槽 ※2
可搬型代替交流電源設備
移動式変圧器
燃料補給設備 ※1

対応
手段

自主対策設備

防火水槽 ※2

機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

西側淡水貯水設備へ水を補給するための対応

重大事故等対処設備

大容量送水車（海水取水用）
による防火水槽への海水補給

防火水槽へ水を補給するための対応

大容量送水車（海水取水用）
海水貯留堰
スクリーン室取水路
ホース
燃料補給設備 ※1

分類

淡水タンクを水源とした補給（淡水タンクを水源とした可搬型代替注水大型ポンプによる西側淡水貯水設備への補給）

自主対策設備

淡水タンクから防火水槽への補給

自主対策設備淡水貯水池から防火水槽への補給

ろ過水タンク
純水タンク
ホース
防火水槽 ※2

備考

対応手段，対処設備，手順書一覧（18／21）

対処設備

淡水貯水池 ※2
ホース
防火水槽 ※2

東海第二※1:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※2:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）※1：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。
※2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※3：運転員による操作不要の設備である。

23

重大事故等対策要領

柏崎は護岸から可搬型代替注
水ポンプ（A-2 級）により海水を取水し防火水槽へ補給する手段を整備。

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表【対象項目：１．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等】
柏崎刈羽原子力発電所６／７号機 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日）
対応手段，対処設備及び手順書一覧(15/15)
機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

分類

手順書

柏崎は淡水貯水池から淡水タンクに補給する手段を整備。
（高低差を利用して補給）
復水貯蔵タンク
サプレッション・チェンバ
原子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁・ストレーナ
補給水系配管・弁所内常設直流電源設備※２

復水貯蔵タンク
サプレッション・チェンバ
高圧炉心スプレイ系配管・弁・ストレーナ
補給水系配管・弁
非常用交流電源設備※２
燃料給油設備※２

重大事故等対処設備

西側淡水貯水設備
代替淡水貯槽
可搬型代替注水中型ポンプ
可搬型代替注水大型ポンプ
ホース
非常用取水設備※１
燃料給油設備※２

自主対策設備

重大事故等対処設備
自主対策設備

多様なハザード対応手順「大容量送水車による消防車への海水送水」「消防車による送水（原子炉注水）」「消防車による送水（格納容器
スプレイ）」「消防車による送水（デブリ冷却）」「消防車による送水（原子炉ウェル注水）」「消防車による送水（SFP 常設ス
プレイ）」「消防車による送水（SFP 可搬型スプレイ）」

対処設備

自主対策設備−淡水から海水への切替え（代替淡水貯槽へ補給する水源の切替え（西側淡水貯水設備から補給している場合））

自主対策設備淡水貯水池から海への切替え※1:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※2:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）

多様なハザード対応手順「淡水貯水池から大湊側防火水槽への補給」「大湊側淡水タンクから防火水槽への補給」「大容量送水車による防火水槽への海水補給」「代替原子炉補機冷却海水ポン
プによる防火水槽への海水補給」「消防車による防火水槽への海
水補給」

対応
手段

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源の切替え（高圧炉心スプレイ系による原子炉注水時の水源の切替え）

淡水貯水池 ※2
防火水槽 ※2
淡水タンク
代替原子炉補機冷却海水ポンプ
可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)
可搬型代替交流電源設備
移動式変圧器
燃料補給設備 ※1

淡水貯水池 ※2

事故時運転操作手順書（徴候ベース）「水位確保」等

水源を切り替えるための対応

重大事故等
対処設備

防火水槽へ補給する
水源の切替え大容量送水車（海水取水用）
海水貯留堰
スクリーン室取水路
ホース
燃料補給設備 ※1

大容量送水車（海水取水用）
海水貯留堰
スクリーン室取水路
可搬型代替注水ポンプ(A-1 級
可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)
ホース
燃料補給設備 ※1

機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

多様なハザード対応手順「淡水貯水池から大湊側淡水タ
ンクへの補給」

重大事故等対処設備（設計基準拡張）

原子炉隔離時冷却系
高圧炉心注水系

分類

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源の切替え（原子炉隔離時冷却系による原子炉注水時の水源の切替え）

復水貯蔵槽
サプレッション・チェンバ

手順書

重大事故等
対処設備

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系の水源切替え

水源を切り替えるための対応−

対処設備
淡水貯水池 ※2
ホース
ろ過水タンク
純水タンク

備考

対応手段，対処設備，手順書一覧（19／21）

自主対策設備淡水貯水池から
淡水タンクへの補給

淡水タンクへ水を補給するための
対応

−

対応
手段

東海第二

※1：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。
※2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※3：運転員による操作不要の設備である。

24

ＡＭ設備別操作手順書

ＡＭ設備別操作手順書

重大事故等対策要領

東二は淡水から海水への切替え手段を「代替淡水貯槽へ補給する水源の切替え」及び「西側淡水貯水設備へ補給す
る水源の切替え」に記載。
東二は比較表ページ 25 に記載。

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表【対象項目：１．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等】
柏崎刈羽原子力発電所６／７号機 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日）

東海第二

備考

対応手段，対処設備，手順書一覧（20／21）
分類

機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

対応
手段

多目的タンク
ろ過水貯蔵タンク
原水タンク
純水貯蔵タンク
代替淡水貯槽
可搬型代替注水中型ポンプ
可搬型代替注水大型ポンプ
ホース
多目的タンク配管・弁
非常用取水設備※１
燃料給油設備※２

自主対策設備淡水から海水への切替え（西側淡水貯水設備へ補給する水源の切替え（淡水タンクから補給している場合））

多目的タンク
ろ過水貯蔵タンク
原水タンク
純水貯蔵タンク
西側淡水貯水設備
可搬型代替注水大型ポンプ
ホース
多目的タンク配管・弁
非常用取水設備※１
燃料給油設備※２

重大事故等対処設備

淡水から海水への切替え（西側淡水貯水設備へ補給する水源の切替え（代替淡水貯槽から補給している場合））

代替淡水貯槽西側淡水貯水設備
可搬型代替注水大型ポンプ
ホース
非常用取水設備※１
燃料給油設備※２

手順書

自主対策設備淡水から海水への切替え（代替淡水貯槽へ補給する水源の切替え（淡水タンクから補給している場合））

水源を切り替えるための対応

−

対処設備

※1：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。
※2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※3：運転員による操作不要の設備である。

25

重大事故等対策要領

重大事故等対策要領

重大事故等対策要領

柏崎は淡水から海水への切替え手段を「防火水槽へ補給す
る水源の切替え」及び「淡水貯水池から海への切替え」に記載。
柏崎は比較表ページ 24 に記載。

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表【対象項目：１．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等】
柏崎刈羽原子力発電所６／７号機 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日）

東海第二

備考

対応手段，対処設備，手順書一覧（21／21）
分類

機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

対処設備

手順書

東二は外部水源（代替淡水貯槽）から内部水源（サプレション・チェンバ）への切替え手段を整備。

代替淡水貯槽
サプレッション・チェンバ
低圧代替注水系（常設）（常設
低圧代替注水系ポンプ）
代替格納容器スプレイ冷却系（常設）（常設低圧代替注水系
ポンプ）
格納容器下部注水系（常設）（常設低圧代替注水系ポンプ）
代替循環冷却系（代替循環冷却系ポンプ）

重大事故等対処設備

外部水源から内部水源への切替え（外部水源（代替淡水貯槽）から内部水源（サプレッション・チェンバ）への切替え）

水源を切り替えるための対応

−

対応
手段

※1：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。
※2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※3：運転員による操作不要の設備である。

26

ＡＭ設備別操作手順書

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表【対象項目：１．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等】
柏崎刈羽原子力発電所６／７号機 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日）

東海第二第 1.13.2 表 重大事故等対処に係る監視計器

第 1.13−2 表 重大事故等対処に係る監視計器

監視計器一覧(1/4)

監視計器一覧（1／6）
重大事故等の対応に必要となる監視項目

手順書

監視パラメータ(計器)1.13.2.1 水源を利用した対応手順(4)防火水槽を水源とした対応手順
a. 防火水槽を水源とした可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)による送水(淡水/海水)操作

復水貯蔵槽水位
復水貯蔵槽水位(SA)（淡水貯水池を水源とした可搬型代替注水ポンプ(A-1 級
又は A-2 級)による送水ができない場合）

水源の確保

防火水槽

1.13.2.1 水源を利用した対応手順(5)淡水貯水池を水源とした対応手順（あらかじめ敷設してあるホースが使用できる場合）
a.淡水貯水池を水源とした可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)による送水（あらかじめ敷設してあるホースが使用できる場合）
判断基準

水源の確保

復水貯蔵槽水位
復水貯蔵槽水位(SA)

水源の確保

淡水貯水池

判断基準
操作

多様なハザード対応手順「消防車による送水（原子炉注水）」「消防車による送水（格納容器スプレイ）」「消防車による送水（デブリ冷却）」「消防車による送水（原子炉ウェル注水）」「消防車による送水（SFP 常設スプレイ）」「消防車による送水（SFP 可搬型スプレイ）
」

水源の確保

復水貯蔵槽水位
復水貯蔵槽水位(SA)

水源の確保

淡水貯水池

操作

水源の確保

復水貯蔵槽水位
復水貯蔵槽水位(SA)（淡水貯水池及び防火水槽を水源とした可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)による送水ができない場合）

海を利用

非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）「水位確保」等

1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順(1)復水貯蔵槽へ水を補給するための対応手順

水源の確保

復水貯蔵槽水位
復水貯蔵槽水位(SA)
淡水貯水池
防火水槽

水源の確保

復水貯蔵槽水位
復水貯蔵槽水位(SA)
淡水貯水池
防火水槽

代替淡水貯槽水位
西側淡水貯水設備水位

水源の確保

西側淡水貯水設備水位

原子炉圧力容器内の水位

原子炉水位（狭帯域）
原子炉水位（広帯域）
原子炉水位（燃料域）
原子炉水位（ＳＡ広帯域）
原子炉水位（ＳＡ燃料域）

原子炉圧力容器への
注水量

給水流量

水源の確保

復水貯蔵タンク水位

補機監視機能給水系ポンプ吐出ヘッダ圧力

原子炉圧力容器内の水位

原子炉水位（狭帯域）
原子炉水位（広帯域）
原子炉水位（燃料域）
原子炉水位（ＳＡ広帯域）
原子炉水位（ＳＡ燃料域）

原子炉圧力容器内の圧力

原子炉圧力
原子炉圧力（ＳＡ）

原子炉圧力容器への注水量

原子炉隔離時冷却系系統流量

水源の確保

復水貯蔵タンク水位

ＡＭ設備別操作手順書
重大事故等対策要領

操作

操作

多様なハザード対応手順「消防車による CSP への補給(淡水/海水)」判断基準

事故時運転操作手順書(徴候ベース)
AM 設備別操作手順書「消防車による CSP への補給」

判断基準

判断基準

水源の確保

水源の確保

1.13.2.1 水源を利用した対応手順(6) 復水貯蔵タンクを水源とした対応手順
ａ．復水貯蔵タンクを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の原子炉圧力容器への注水(a) 原子炉隔離時冷却系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉注水

1.13.2.1 水源を利用した対応手順(7)海を水源とした対応手順
a.海を水源とした大容量送水車（海水取水用）及び可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)による送水
多様なハザード対応手順「大容量送水車による消防車への海水送水」「消防車による送水（原子炉注水）」「消防車による送水（格納容器スプレイ）」「消防車による送水（デブリ冷却）」「消防車による送水（原子炉ウェル注水）」「消防車による送水（SFP 常設スプレイ）」「消防車による送水（SFP 可搬型スプレイ）」

代替淡水貯槽水位

重大事故等対策要領

操作

1.13.2.1 水源を利用した対応手順(6)淡水貯水池を水源とした対応手順（あらかじめ敷設してあるホースが使用できない場合）
a.淡水貯水池を水源とした可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)による送水（あらかじめ敷設してあるホースが使用できない場合）

水源の確保

柏崎は可搬設備による防火水槽，淡水貯水池及び海を水源とした注水等の手段に係る監視計器を整備。
東二は可搬設備による代替淡
水貯槽，西側淡水貯水設備及び海を水源とした注水等の手段に係る監視計器を整備。

1.13.2.1 水源を利用した対応手順(4) 西側淡水貯水設備を水源とした対応手順
ａ．西側淡水貯水設備を水源とした可搬型代替注水中型ポンプによる送水

判断基準

操作

多様なハザード対応手順「貯水池から消防車への送水」「消防車による送水（原子炉注水）」「消防車による送水（格納容器スプレイ）」「消防車による送水（デブリ冷却）」「消防車による送水（原子炉ウェル注水）」「消防車による送水（SFP 常設スプレイ）」「消防車による送水（SFP 可搬型スプレイ）」

監視パラメータ（計器）1.13.2.1 水源を利用した対応手順(2) 代替淡水貯槽を水源とした対応手順（可搬型代替注水大型ポンプを使用する場合）
ａ．代替淡水貯槽を水源とした可搬型代替注水大型ポンプによる送水
代替淡水貯槽水位
西側淡水貯水設備水位（代替淡水貯槽の水位が確保されており，水源の確保
可搬型代替注水大型ポンプによる送水がで重大事故等対策要領
きる場合）

操作

水源の確保

重大事故等の対応に必要となる監視項目

手順書

判断基準

判断基準

多様なハザード対応手順「消防車による送水（原子炉注水）」「消防車による送水（格納容器スプレイ）」「消防車による送水（デブリ冷却）」「消防車による送水（原子炉ウェル注水）」「消防車による送水（SFP 常設スプレイ）」「消防車による送水（SFP 可搬型スプレイ）
」

備考

27

東二は復水貯蔵タンクを水源とした注水等の手段に係る監視計器を整備。
東二は海を水源とした注水等の手段に係る監視計器を比較表ページ 30 に記載。

柏崎は復水貯蔵槽への補給手段に係る監視計器を整備。
・補給水源（放火水槽，淡水貯水池，海及び純水タンク）
東二は代替淡水貯槽への補給手段に係る監視計器を整備。
・補給水源（西側淡水貯水設
備，淡水タンク及び海）東二は代替淡水貯槽を水源とした補給手段に係る監視計器を比較表ページ 30 に記載。

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表【対象項目：１．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等】
柏崎刈羽原子力発電所６／７号機 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日）

東海第二

備考

監視計器一覧（2／6）
重大事故等の対応に必要となる監視項目

手順書

監視パラメータ（計器）1.13.2.1 水源を利用した対応手順(6) 復水貯蔵タンクを水源とした対応手順
ａ．復水貯蔵タンクを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の原子炉圧力容器への注水(b) 高圧炉心スプレイ系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉注水

判断基準

非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）「水位確保」等

原子炉圧力容器内の水位

原子炉水位（狭帯域）
原子炉水位（広帯域）
原子炉水位（燃料域）
原子炉水位（ＳＡ広帯域）
原子炉水位（ＳＡ燃料域）

原子炉圧力容器への注水量

給水流量
原子炉隔離時冷却系系統流量

水源の確保

復水貯蔵タンク水位

補機監視機能原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力給水系ポンプ吐出ヘッダ圧力

原子炉圧力容器内の水位

原子炉水位（狭帯域）
原子炉水位（広帯域）
原子炉水位（燃料域）
原子炉水位（ＳＡ広帯域）
原子炉水位（ＳＡ燃料域）

原子炉圧力容器内の圧力

原子炉圧力
原子炉圧力（ＳＡ）

原子炉圧力容器への注水量

高圧炉心スプレイ系系統流量

水源の確保

復水貯蔵タンク水位

非常時運転手順書Ⅱ（停止時徴候ベース）「停止時原子炉水位制御」等
ＡＭ設備別操作手順書
重大事故等対策要領

操作28

東二は復水貯蔵タンクを水源とした注水等の手段に係る監視計器を整備。

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表【対象項目：１．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等】
柏崎刈羽原子力発電所６／７号機 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日）

東海第二

備考

監視計器一覧（3／6）
重大事故等の対応に必要となる監視項目

手順書

監視パラメータ（計器）1.13.2.1 水源を利用した対応手順(6) 復水貯蔵タンクを水源とした対応手順
ａ．復水貯蔵タンクを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の原子炉圧力容器への注水(d) 原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水（溶融炉心のペデスタル（ドライウェル部）の床面への落下遅延・防止）

判断基準

非常時運転手順書Ⅲ（シビアアクシデント）「注水−１」等

原子炉格納容器内の放射線量率

格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ）
格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ）

原子炉圧力容器内の温度

原子炉圧力容器温度

原子炉圧力容器内の水位

原子炉水位（広帯域）
原子炉水位（燃料域）
原子炉水位（ＳＡ広帯域）
原子炉水位（ＳＡ燃料域）

原子炉圧力容器内の圧力

原子炉圧力
原子炉圧力（ＳＡ）

原子炉圧力容器への
注水量

給水流量

電源

275kV東海原子力線１Ｌ，２Ｌ電圧
154kV原子力１号線電圧
メタルクラッド開閉装置２Ｃ電圧
パワーセンタ２Ｃ電圧
メタルクラッド開閉装置２Ｄ電圧
パワーセンタ２Ｄ電圧補機監視機能給水系ポンプ吐出ヘッダ圧力

水源の確保

復水貯蔵タンク水位

原子炉圧力容器内の水位

原子炉水位（広帯域）
原子炉水位（燃料域）
原子炉水位（ＳＡ広帯域）
原子炉水位（ＳＡ燃料域）

原子炉圧力容器内の圧力

原子炉圧力
原子炉圧力（ＳＡ）

原子炉圧力容器への注水量

原子炉隔離時冷却系系統流量

補機監視機能原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力

水源の確保

復水貯蔵タンク水位

ＡＭ設備別操作手順書
重大事故等対策要領

操作

29

東二は復水貯蔵タンクを水源とした注水等の手段に係る監視計器を整備。

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表【対象項目：１．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等】
柏崎刈羽原子力発電所６／７号機 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日）
監視計器一覧(2/4)
重大事故等の対応に必要となる監視項目

監視パラメータ(計器)

水源の確保

復水貯蔵槽水位
復水貯蔵槽水位(SA)
純水タンク水位仮設発電機電圧

水源の確保

復水貯蔵槽水位
復水貯蔵槽水位(SA)
純水タンク水位

柏崎は海を水源とした注水等の手段に係る監視計器を比較表ページ 27 に記載。

純水移送ポンプ吐出圧力

判断基準

防火水槽
淡水貯水池

防火水槽
淡水貯水池

判断基準

水源の確保

防火水槽
ろ過水タンク水位
純水タンク水位

操作

水源の確保

防火水槽
ろ過水タンク水位
純水タンク水位

水源の確保

海を利用

水源の確保

西側淡水貯水設備水位
代替淡水貯槽水位

水源の確保

西側淡水貯水設備水位
代替淡水貯槽水位

1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順(1) 代替淡水貯槽へ水を補給するための対応手順
ａ．可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる代替淡水貯槽への補給（淡水／海水）(b) 淡水タンクを水源とした可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる代替淡
水貯槽への補給

判断基準

操作

水源の確保

代替淡水貯槽水位
西側淡水貯水設備水位

重大事故等対策要領

操作

判断基準

水源の確保

水源の確保

1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順(1) 代替淡水貯槽へ水を補給するための対応手順
ａ．可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる代替淡水貯槽への補給（淡水／海水）(a) 西側淡水貯水設備を水源とした可搬型代替注水中型ポンプによる代替淡水貯槽への補給

1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順(2)防火水槽へ水を補給するための対応手順

多様なハザード対応手順「大湊側淡水タンクから防火水槽への補給」

監視パラメータ（計器）重大事故等対策要領

操作

操作

電源

補機監視機能判断基準

判断基準

多様なハザード対応手順「大湊側純水移送ポンプ電源確保」

重大事故等の対応に必要となる監視項目

手順書

1.13.2.1 水源を利用した対応手順(8) 海を水源とした対応手順
ａ．海を水源とした可搬型代替注水大型ポンプによる送水

1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順(1)復水貯蔵槽へ水を補給するための対応手順

多様なハザード対応手順「貯水池から大湊側防火水槽への補給」

備考

監視計器一覧（4／6）

手順書

事故時運転操作手順書(徴候ベース)
AM 設備別操作手順書「MUWP ポンプによる CSP への補給」

東海第二

水源の確保

多目的タンク水位
ろ過水貯蔵タンク水位
原水タンク水位
純水貯蔵タンク水位
代替淡水貯槽水位

水源の確保

多目的タンク水位
ろ過水貯蔵タンク水位
原水タンク水位
純水貯蔵タンク水位
代替淡水貯槽水位

重大事故等対策要領

操作判断基準

1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順(1) 代替淡水貯槽へ水を補給するための対応手順
ａ．可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる代替淡水貯槽への補給（淡水／海水）(c) 海を水源とした可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる代替淡水貯槽へ
の補給
水源の確保

代替淡水貯槽水位

水源の確保

代替淡水貯槽水位

重大事故等対策要領

操作30

柏崎は復水貯蔵槽への補給手段に係る監視計器を整備。
・補給水源（放火水槽，淡水貯水池，海及び純水タンク）
東二は代替淡水貯槽への補給手段に係る監視計器を整備。
・補給水源（西側淡水貯水設
備，淡水タンク及び海）柏崎は復水貯蔵槽を水源とした補給手段に係る監視計器を比較表ページ 27,28 に記載。
柏崎は防火水槽への補給手段に係る監視計器を整備。
・補給水源（淡水貯水池，淡水タンク及び海）
東二は西側淡水貯水設備への補給手段に係る監視計器を整備。
・補給水源（代替淡水貯槽，
淡水タンク及び海）東二は西側淡水貯水設備を水源とした補給手段に係る監視計器を比較表ページ 31 に記載。

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表【対象項目：１．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等】
柏崎刈羽原子力発電所６／７号機 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日）
監視計器一覧(3/4)
重大事故等の対応に必要となる監視項目

監視パラメータ(計器)

操作

水源の確保

防火水槽

水源の確保

防火水槽

水源の確保

防火水槽

重大事故等対策要領

判断基準

防火水槽

水源の確保

代替淡水貯槽水位
西側淡水貯水設備水位

水源の確保

代替淡水貯槽水位
西側淡水貯水設備水位

水源の確保

重大事故等対策要領

操作

操作

水源の確保

水源の確保

防火水槽

水源の確保

ろ過水タンク水位
純水タンク水位
淡水貯水池

重大事故等対策要領
操作

操作

ろ過水タンク水位
純水タンク水位
淡水貯水池

判断基準

判断基準

水源の確保

水源の確保

西側淡水貯水設備水位

水源の確保

西側淡水貯水設備水位

1.13.2.3 水源を切り替えるための対応手順(1) 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源の切替え
ａ．原子炉隔離時冷却系による原子炉注水時の水源の切替え判断基準

ＡＭ設備別操作手順書

操作31

柏崎は防火水槽への補給手段に係る監視計器を整備。
・補給水源（淡水貯水池，淡水タンク及び海）
東二は西側淡水貯水設備への補給手段に係る監視計器を整備。
・補給水源（代替淡水貯槽，
淡水タンク及び海）柏崎は防火水槽を水源とした補給手段に係る監視計器を比較表ページ 30，31 に記載。

多目的タンク水位
ろ過水貯蔵タンク水位
原水タンク水位
純水貯蔵タンク水位
西側淡水貯水設備水位
多目的タンク水位
ろ過水貯蔵タンク水位
原水タンク水位
純水貯蔵タンク水位
西側淡水貯水設備水位

1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順(2) 西側淡水貯水設備へ水を補給するための対応手順
ａ．可搬型代替注水大型ポンプによる西側淡水貯水設備への補給（淡水／海水）(c) 海を水源とした可搬型代替注水大型ポンプによる西側淡水貯水設備への補給

1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順(3)淡水タンクへ水を補給するための対応手順
多様なハザード対応手順「淡水貯水池から大湊側淡水タンクへの補給」

監視パラメータ（計器）1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順(2) 西側淡水貯水設備へ水を補給するための対応手順
ａ．可搬型代替注水大型ポンプによる西側淡水貯水設備への補給（淡水／海水）(b) 淡水タンクを水源とした可搬型代替注水大型ポンプによる西側淡水貯水設備への補給

判断基準

操作

水源の確保

操作

防火水槽

判断基準

水源の確保

判断基準

判断基準

多様なハザード対応手順「消防車による防火水槽への海水補給」

重大事故等の対応に必要となる監視項目

手順書

1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順(2) 西側淡水貯水設備へ水を補給するための対応手順
ａ．可搬型代替注水大型ポンプによる西側淡水貯水設備への補給（淡水／海水）(a) 代替淡水貯槽を水源とした可搬型代替注水大型ポンプによる西側淡水貯水設備への補給

1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順(2)防火水槽へ水を補給するための対応手順

多様なハザード対応手順「代替原子炉補機冷却海水ポンプによる防火水槽への海水補給」

備考

監視計器一覧（5／6）

手順書

多様なハザード対応手順「大容量送水車による防火水槽への海水補給」

東海第二

水源の確保

復水貯蔵タンク水位

原子炉格納容器内の水位

サプレッション・プール水位

原子炉格納容器内の温度

サプレッション・プール水温度

水源の確保

復水貯蔵タンク水位

柏崎は淡水貯水池から淡水タンクに補給する手段に係る監視計器を整備。（高低差を利用して補給）

東二はサプレッション・チェ
ンバから復水貯蔵タンクへの切替え手段に係る監視計器を整備。
柏崎はサプレッション・チェ
ンバから復水貯蔵槽への切替え手段に係る監視計器を整備。
柏崎は原子炉隔離時冷却系及
び高圧炉心注水系の水源切替
え手段に係る監視計器を比較
表ページ 32 に記載。

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表【対象項目：１．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等】
柏崎刈羽原子力発電所６／７号機 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日）
監視計器一覧(4/4)
重大事故等の対応に必要となる監視項目

監視パラメータ(計器)判断基準

原子炉格納容器内の温度

サプレッション・チェンバ・プール水温度

原子炉格納容器内の水位

サプレッション・チェンバ・プール水位

水源の確保

復水貯蔵槽水位
復水貯蔵槽水位(SA)ＡＭ設備別操作手順書

操作

サプレッション・チェンバ・プール水温度

判断基準

操作

原子炉格納容器内の温度

1.13.2.3 水源を切り替えるための対応手順(1)原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系の水源切替え
b.高圧炉心注水系による原子炉圧力容器への注水
判断基準

サプレッション・チェンバ・プール水温度

原子炉格納容器内の温度

サプレッション・チェンバ・プール水温度

原子炉格納容器内の水位

サプレッション・チェンバ・プール水位

水源の確保

復水貯蔵槽水位
復水貯蔵槽水位(SA)

操作

判断基準

淡水貯水池

水源の確保

防火水槽
海を利用

復水貯蔵タンク水位

原子炉格納容器内の水位

サプレッション・プール水位

原子炉格納容器内の温度

サプレッション・プール水温度

水源の確保

復水貯蔵タンク水位

水源の確保

代替淡水貯槽水位
西側淡水貯水設備水位
多目的タンク水位
ろ過水貯蔵タンク水位
原水タンク水位
純水貯蔵タンク水位

水源の確保

代替淡水貯槽水位
海を利用

1.13.2.3 水源を切り替えるための対応手順(2) 淡水から海水への切替え
ｂ．西側淡水貯水設備へ補給する水源の切替え

判断基準

操作

水源の確保

水源の確保

重大事故等対策要領

1.13.2.3 水源を切り替えるための対応手順(2)淡水から海水への切替え
b.淡水貯水池を水源とした可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)による送水中の場合（あらかじめ敷設してあるホースが使用できる場合）

水源の確保

西側淡水貯水設備水位
代替淡水貯槽水位
多目的タンク水位
ろ過水貯蔵タンク水位
原水タンク水位
純水貯蔵タンク水位

水源の確保

西側淡水貯水設備水位
海を利用

重大事故等対策要領
水源の確保

操作

水源の確保

防火水槽
淡水貯水池

操作

判断基準

多様なハザード対応手順「大容量送水車による消防車への海水送水」「消防車による送水（原子炉注水）」「消防車による送水（格納容器スプレイ）」「消防車による送水（デブリ冷却）」「消防車による送水（原子炉ウェル注水）」「消防車による送水（SFP 常設スプレイ）」「消防車による送水（SFP 可搬型スプレイ）」

監視パラメータ（計器）1.13.2.3 水源を切り替えるための対応手順(2) 淡水から海水への切替え
ａ．代替淡水貯槽へ補給する水源の切替え

判断基準

操作

原子炉格納容器内の温度

1.13.2.3 水源を切り替えるための対応手順(2)淡水から海水への切替え
a.防火水槽を水源とした可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)による送水中の場合
多様なハザード対応手順「貯水池から大湊側防火水槽への補給」「大湊側淡水タンクから防火水槽への補給」「大容量送水車による防火水槽への海水補給」「代替原子炉補機冷却海水ポンプによる防火水槽への海水補給」「消防車による防火水槽への海水補給」

重大事故等の対応に必要となる監視項目

手順書

1.13.2.3 水源を切り替えるための対応手順(1) 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源の切替え
ｂ．高圧炉心スプレイ系による原子炉注水時の水源の切替え

1.13.2.3 水源を切り替えるための対応手順(1)原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系の水源切替え
a.原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水事故時運転操作手順書（徴候ベース）「水位確保」等

備考

監視計器一覧（6／6）

手順書

事故時運転操作手順書（徴候ベース）「水位確保」等

東海第二

防火水槽
海を利用

32

柏崎はサプレッション・チェ
ンバから復水貯蔵槽への切替え手段に係る監視計器を整備。
東二はサプレッション・チェ
ンバから復水貯蔵タンクへの切替え手段に係る監視計器を整備。
東二は原子炉隔離時冷却系の水源切替え手段に係る監視計器を比較表ページ 31 に記載。

柏崎は淡水から海水への切替え手段として防火水槽へ補給する水源の切替え及び淡水貯水池から海への切替え手段に係る監視計器を整備。
東二は淡水から海水への切替え手段として代替淡水貯槽へ補給する水源の切替え及び西側淡水貯水設備へ補給する水源の切替え手段に係る監視計器を整備。