LED調光ドライバ

EcoSystem® 5シリーズLED調光ドライバ（日本仕様）

5%調光369754b

1 05.13.14

EcoSystem® 5シリーズLED調光ドライバ（日本仕様）（AC100/200V、PSE）
出力
黒赤-V+V

EcoSystem® 5-Series LED
5% 調光LEDドライバー
lutron.jp 0120-083-417

E2

信号入力

CPEVS
0.8-1.2 mm

E1

• NL
••• E1E2•

2次側配線長 最大15m
EcoSystem®
LEDドライバ-+V-V

tc
LDE52D1JTN-MA105
適合するLED負荷のみ接続可能

出力 : 1.05 A

25 W

9 999999 999987

NV VF
1.6 – 2.0 mm

電源入力

L

EcoSystem® 5シリーズLED調光ドライバはスムーズな連続調光（出力電流5%まで*）が可能で、さまざまなスペースや用途に高性能のLED調光を提供します。

EcoSystem® LEDドライバ
幅 58 mm, 高さ 39 mm, 長さ 246 mm

特長• フリッカーのない連続調光（5%～100%）1• Lutron®のEcoSystem® 、DALI適合• 電源入力とEcoSystem®制御入力間の誤配線保護回路内蔵• PSE適合• 別置型ドライバ• 低電圧DC出力• 定格寿命：50 000時間（周囲温度 40 °C）• 工場出荷時に100%性能試験済み• RoHS適合• 不揮発性メモリにより停電後もすべての設定を記憶• 定電流出力（Constant Current Reduction）

15%の下限値は、使用されるLEDエンジンの特性によって異なります。

®

物件名：
物件番号：

物件仕様書

ページ
型番：

1

LED 調光ドライバ

EcoSystem

®

5% 調光

5シリーズLED 調光ドライバ（日本仕様）
369754b仕様• 調光範囲：100% 〜5% 1• DC 出力方式：定電流方式。
詳細については、Lutron ®アプリケーションノート#360を参照してください。

• 入力出力電圧: AC100/200V、50/60Hz• 製造施設にANSI/ESD S20.20 要件に適合するESD低減方法を実施• Lutron®品質管理システムはISO 9001.2008認証取得済みです• DALI適合• PSE 適合• 温度保護回路搭載（特許取得済）

ドライバ配線および取付• 指定された調光レベルで点灯可能• 配線方法：電源・EcoSystem ® 信号線はいずれも送り配線が可能• 点灯時間：< 100 ms• 不揮発性メモリにより停電後にすべての設定を記憶• 電源の送り配線接続可能なドライバ台数:– AC100V : ドライバー25 台分まで

• 力率：λ > 0.95（最大出力）• IEC-61000-3-2ハーモニクス（高調波）準拠• オープン保護回路• 出力短絡および過負荷保護回路内蔵• 期待寿命：50 000時間:
tc = 60 ℃

35 W

tc = 65 ℃

25 W, 18 W, 15 W

測定温度 ta = 40 ℃

• 騒音評価：24 dB 環境で不可聴音• 相対湿度：最大 90% 。結露なきこと。
• 動作温度範囲：ta = 0 ～40 ℃ 2• 最大ケース温度：
tc = 最大出力35 W で 60℃
tc = 最大出力25 W 、15 W 、18 W で65 ℃

E2-V

サーキットブレーカー情報• 富士電機製「 F53C-BF2BC-020 」
または同種のサー分岐ブレーカーを使用する場合、1回路に接続可能なドライバーの最大数:‒ AC100V ： 25ドライバ 最大出力
黒赤+V-V‒ AC200V ： 50ドライバ 最大OEM メーカー様へtc
LDE52D1JTN-MA105
適合するLED負 荷のみ接続可能

999987

信号入力

E1CPEVS
0.8-1.2 mm

EcoSystem ®
LED ドライバ-+V

出力 : 1.05 A

25 W• 最高の調光性を実現するために、ルートロン(Lutron)
社は、50/60 Hzのインピーダンスで12 MΩ 以上の電気抵抗と、LED と器具シャーシ間において1500 V～の最小降伏電圧を推奨します。

9 999999NV VF
1.6 – 2.0 mm

電源入力

L

5% 調光LED ドライバー
lutron.jp 0120-083-417
2次側配線長 最大15m• EcoSystem ® 信号線サイズ（ ）：0.8 - 1.2 mm（単線またはより線）• LED ドライバの対流冷却を確保するために適切なスペースを設けてください。LEDドライバの周囲150 mm 範囲内から絶縁体、熱を発する機器、妨害になる物を取り除いてください。

環境

• LN
••
• E1E2•• 準拠電線サイズ（ ）：1.6 - 2.0 mm（単線のみ）• 電気関係法令に従って取り付けてください

2

EcoSystem ® 5-Series LED– AC200V : ドライバー50 台分まで

• DC 出力線（メッキ銅線）：0.5 mm 2 〜 0.75 mm 2

• スタンバイ時消費電力：0.5 W• tc
205.13.14

準拠規格

性能

125% の下限値はは、使用されるLED エンジンの特性によって異なります。
ta は、ドライバ周囲の周囲温度です®

物件名：
物件番号：

物件仕様書

ページ
型番：2EcoSystem® 5シリーズLED調光ドライバ（日本仕様）

LED調光ドライバ

5%調光369754b

3 05.13.14

型番
型番

最大出力

定格出力電流使用可能な負荷電圧範囲

最大出力時の標準効率
AC100V

AC200VLDE53D1JTN-RA070

35.00 W

0.700 A

27.7–50.0 V

84.5%

87%

LDE53D1JTN-JA105

35.00 W

1.050 A

18.8–33.3 V

83.5%

85%

LDE53D1JTN-LA140

35.00 W

1.400 A

12.9–25.0 V

84.5%

86%

LDE52D1JTN-PA050

25.00 W

0.500 A

24.0–50.0 V

82.5%

85%

LDE52D1JTN-FA070

25.00 W

0.700 A

16.4–35.7 V

82.5%

84%

LDE52D1JTN-MA105

25.00 W

1.050 A

6.6–23.8 V

81.5%

84%

LDE52D1JTN-KA140

25.00 W

1.400 A

9.3–17.9 V

81.5%

84%

LDE51D1JTN-GA035

18.00 W

0.350 A

17.1–51.4 V

81%

83%

LDE51D1JTN-NA050

15.00 W

0.500 A

10.0–30.0 V

79%

80%

LDE51D1JTN-QA070

15.00 W

0.700 A

7.1–21.4 V

79%

80%

®

物件名：
物件番号：

物件仕様書ページ
型番：3

EcoSystem® 5シリーズLED調光ドライバ（日本仕様）

LED調光ドライバ

5%調光369754b4 05.13.14

寸法CAB
CDEF
G58 mm
246 mm
39 mm
9 mm
60 mm
29 mm
235 mm

B
ADE

信号入力

E2CPEVS
0.8-1.2 mm

E1•L
•• N
• E1
• E2

2次側配線長 最大15m
EcoSystem®
LEDドライバ-+Vtc
LDE52D1JTN-MA105
適合するLED負荷のみ接続可能-V

出力
黒赤-V+V

5% 調光LEDドライバー
lutron.jp 0120-083-417

出力 : 1.05 A

25 W

9 999999 999987

電源入力

NV VF
1.6 – 2.0 mm

L

EcoSystem® 5-Series LED

取付位置• 推奨取付ネジ：M3.5G
出力
黒赤-V+V

5% 調光LEDドライバー
lutron.jp 0120-083-417• LN••• E1E2•2次側配線長 最大15m
EcoSystem®
LEDドライバ-+V-V

物件仕様書

tc
LDE52D1JTN-MA105
適合するLED負荷のみ接続可能

出力 : 1.05 A

25 W

9 999999 999987

E2

信号入力

物件番号：

CPEVS
0.8-1.2 mm

E1

物件名：

電源入力

N®

V VF
1.6 – 2.0 mm

L

F

EcoSystem® 5-Series LEDページ
型番：4

LED調光ドライバ

EcoSystem® 5シリーズLED調光ドライバ（日本仕様）

5%調光369754b

5 05.13.14

EcoSystem® LEDドライバ配線図
EcoSystem®一筆書き配線

EcoSystem®デジタル信号線の概要

ユニット1• EcoSystem®信号入力線（E1およびE2）には、EcoSystem®照明制御システムからの信号線、E1

またはDALIシステムからの信号線を接続します。

E2

ユニット2

E1

E2

EcoSystem®信号入力に対応するデバイスへ（PowPak®用：合計32個まで、QSG：合計64個まで）• EcoSystem®のリンク制限については、EcoSystem®コ制御機器の仕様をご参照ください。
• E1およびE2（EcoSystem®信号入力線）は極性がありません。
EcoSystem®デジタルリンク配線• 配線時に、EcoSystem®デジタルリンク電源とドライバへのブレーカーの電源がオフになっていることを確認してください。

注意• EcoSystem®デジタルリンク電源は、必ずしもデジタルリンクの末端に配置する必要はありません。
• EcoSystem®デジタルリンク長は、次に示すとおりE1およびE2に使用する電線ゲージによって制限されています。

• 図に示すように、導体ケーブル2本をドライバ端子2つ（E1およびE2）に接続します。

電線直径• 複数のドライバを一筆書き配線した場合の混乱とリンク線の短絡を回避するために、異なる色の電線を使用することを推奨します。

1.75 mm

EcoSystemRリンク長
（最大）
500 m

1.30 mm

300 m

1.20 mm

250 m

1.10 mm

200 m

1.00 mm

150 m

0.90 mm

120 m

0.80 mm

100 m• 適切な電気関係法令に従って適正に配線してください。

®

物件名：
物件番号：

物件仕様書

ページ
型番：

5EcoSystem® 5シリーズLED調光ドライバ（日本仕様）

LED調光ドライバ

5%調光369754b

6 05.13.14

EcoSystem®デジタルコントロール配線図
ニュートラルV+ *（赤）LED
光エンジン

EcoSystem®
5シリーズ
LEDドライバ

電源入力へ
電源線

V- *（黒）E1

EcoSystem®
信号入力

E2

* 1.00 mm の電線を使用した場合、ランプとドライバ間の最大配線長は15 mです。

電気工事士のお客様への注意事項

施設管理者のお客様への注意事項

ドライバの配線長サービス

ドライバとLED光エンジン間の配線長は、15 mを超えてはいけません。

保証

電線サイズ (mm2)ドライDimmedバー
Hot
レート
型番(A)
To ELVLDE53D1JTN-LA140
Dimming
1.40
Neutral
LDE52D1JTN-KA140
Control
LDE53D1JTN-JA105
1.05
LDE52D1JTN-MA105 Ground*
LDE53D1JTN-RA070
LDE52D1JTN-FA070
0.70
LDE51D1JTN-QA070
LDE52D1JTN-PA050
0.50
LDE51D1JTN-NA050
LDE51D1JTN-GA035
0.35

Hi-lume
A-Series
0.5 0.75 1.0 1.5 2.54681110131515151515151515151515151515151515

交換用部品

LED
light
engine-V †157

保証内容については、†+V
http://lutron.com/ballastdriverwarranty を参照してください。

Ground **最大配線長(m)電線
ドライバは、電気関係法令に従って取り付ける必要があります。

正確なLutron®の型番が記載されている交換用部品をご使用ください。
ご質問などありましたら、Lutron®
までお問い合わせください。
お問い合わせ先
詳細については、以下のサイトをご覧ください。
http://www.lutron.jp または、Lutron®テクニカルサポートまでお電話ください。
+03.5575.8411（日本）
お問い合わせの際、正確な型番をお知らせください。

LEDドライバの対流冷却を確保するために適切なスペースを設けてください。LEDドライバの周囲150 mm範囲内から絶縁体、熱を発する機器、妨害になる物を取り除いてください。
作動時の最大温度：
ドライバーの測定ポイント上の温度が定格値を超えない状態で使用してください(tc)。

®

物件名：
物件番号：

物件仕様書

ページ
型番：6