資料番号：SA技-2-4 改1
2018年5月11日
日本原子力発電株式会社

1.1

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等
＜目

1.1.1

対応手段と設備の選定(1)

対応手段と設備の選定の考え方(2)対応手段と設備の選定の結果

次＞

ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備(a)

原子炉緊急停止(b)

再循環系ポンプ停止による原子炉出力抑制(c)

自動減圧系の起動阻止スイッチによる原子炉出力急上昇防止(d)

ほう酸水注入

(e)

制御棒挿入

(f)

原子炉圧力容器内の水位低下操作による原子炉出力抑制(g)

重大事故等対処設備と自主対策設備

ｂ．手順等
1.1.2

重大事故等時の手順

1.1.2.1(1)

フロントライン系故障時の対応手順

非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「スクラム」（原子炉出力）(2)非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「反応度制御」(3)

重大事故等時の対応手段の選択

1.1.2.2

その他の手順項目について考慮する手順

添付資料1.1.1

審査基準，基準規則と対処設備との対応表

添付資料1.1.2

対応手段として選定した設備の電源構成図

添付資料1.1.3

原子炉自動スクラム設定値リスト

添付資料1.1.4

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）
目−1

説明図

対応フローを第1.1−2図に，タイムチャートを第1.1−3図に示す。
①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に原子炉スクラム状況の確認を指示する。原子炉スクラムが成功していない場合
は，手動スクラム・スイッチによる原子炉手動スクラム及び手動による代替制御棒挿入機能を作動させるように指示する。
②運転員等は中央制御室にて，スクラム警報の発生の有無，制御棒の挿入状態及び原子炉出力の低下の状況を状態表示にて確認する。
③運転員等は中央制御室にて，原子炉スクラムが成功していない場合は，手動スクラム・スイッチによる原子炉手動スクラムを実施する。
④運転員等は中央制御室にて，原子炉モード・スイッチを「停止」位置に切り替える。
⑤運転員等は中央制御室にて，代替制御棒挿入機能を手動で作動させる。
⑥発電長は，上記⑤の操作を実施しても全制御棒全挿入位置とならず，未挿入の制御棒が1本よりも多い場合は，ＡＴＷＳと判断し，運転員等に非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「反応度制御」への移行を指示する。
ｃ．操作の成立性
上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「反応度制御」への移行まで2分以内で可能である。
(2)

非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「反応度制御」ＡＴＷＳ発生時に，発電用原子炉を安全に停止させる。
1.1−13

ａ．手順着手の判断基準
非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「スクラム」（原子炉出力）の操作を実施しても，制御棒1本よりも多くの制御棒が未挿入の場合。
なお，制御棒操作監視系の故障により，制御棒の位置が確認できない場合もＡＴＷＳと判断する。
ｂ．操作手順非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「反応度制御」における操作手順の概要は以下のとおり。各手順の成功は，全制御棒全挿入ランプの点灯及び原子炉出力の低下により確認する。手順の対応フローを
第1.1−4図及び第1.1−5図に，概要図を第1.1−6図及び第1.1−7図に，タイムチャートを第1.1−8図に示す。
①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に再循環系ポンプ停止による原子炉出力の抑制操作，並びに自動減圧系の起動阻止スイッチによる自動減圧系及び過渡時自動減圧機能の自動起動阻止操作を指示する。
②運転員等は中央制御室にて，代替再循環系ポンプトリップ機能による再循環系ポンプの自動停止状況を状態表示にて確認する。代替再循環系ポンプトリップ機能が作動していない場合は，手動操作により再循環系ポンプを停止する。
③運転員等は中央制御室にて，自動減圧系の起動阻止スイッチによる自動減圧系及び過渡時自動減圧機能の自動起動阻止操作を実施する。
④発電長は，再循環系ポンプ停止による原子炉出力の抑制操作，並びに自動減圧系の起動阻止スイッチによる自動減圧系及び過渡時自動1.1−14

1.1−27
第 1.1−2 図

非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「スクラム」（原子炉出力）における発電用原子炉の緊急停止対応フロー

1.1−29
第 1.1−4 図

非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「反応度制御」における発電用原子炉の緊急停止対応フロー

（凡 例）：プ ラン ト 状態
：操 作・ 確 認
：判 断
：重 大事 故 等対 処設 備
：制 御項 目：自 動作 動 して いな い場 合 の対 応
運転時の異常な過渡変化時ＡＴＷＳ発生※1：事象に応じイ ンタ ー ロッ クで 動 作

再循環系ポンプ 停止 によ る
原子炉出力抑制 （自 動） ※ １

代替 制御 棒 挿入 機能 によ る
制御 棒緊 急 挿入 （自 動） ※ １

選択 制御 棒 挿入 機構 によ る
原子 炉出 力 抑制 （自 動） ※ １再循環系ポンプ が自 動停 止していない場合は， 手動 で 対応作動 して い ない 場合 は，手動 で対 応作動 して い ない 場合 は，手動 で対 応

③へ

④へ

手動スクラム・スイッチによる原子炉手動スクラム

原子炉モード・スイッチ「停止」
代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入（手動操作）

No
スクラム成功原子炉停止機能喪失

Yes

ほう酸水注入系の起動操作，原子炉圧力容器内の水位低下操作及び制御棒挿入操作は同時に行うが，同時に行うことが不可能な場合は，ほう酸水注入系の起動操作，原子炉圧力容器内の水位低下操作，制御棒挿入操作の優先順とする。

再循環系ポンプ停止による原子炉出力抑制（手動操作）
自動減圧系の起動阻止
スイッチによる原子炉出力急上昇防止

制御 棒

ほう酸水注入水位

ほう酸水注入系起動によるほう酸水注入

原子炉圧 力 容器 内の 水位低下操作 に よる 原子 炉出力抑 制No
スク ラム 弁 閉

③よ り

Ye s
下記 の順 番 で制 御棒 挿入 操 作を 行う※２。

ほう酸水全量注入完了③よ り

・代 替制 御 棒挿 入機 能に よ る制 御棒緊 急挿 入 （手 動操 作）④よ り・選 択制 御 棒挿 入機 構に よ る原 子
炉出 力抑 制 （手 動操 作）①より

ほう酸水注入系停止

・ス クラ ム ・パ イロ ット 弁 継電 器用ヒ ュー ズ 引抜 き操 作・ス クラ ム ・パ イロ ット 弁 計器 用
空気 系の 排 気操 作

発電用原子炉の未臨界

下記 の順 番 で制 御棒 挿入 操 作を 行う※２。
・手 動ス ク ラム ・ス イッ チ によ る
原子 炉手 動 スク ラム
・代 替制 御 棒挿 入機 能に よ る制 御棒緊 急挿 入 （手 動操 作）・ス クラ ム 個別 スイ ッチ の 操作
・手 動操 作 によ る制 御棒 挿 入

全制 御棒 全 挿入 位置 又は最大 未臨 界 引抜 位置（全 制御 棒 0 2 位置 ）①へ

※2：制御棒挿入操作の成功の確認は，制御棒挿入操作の手段毎に制御棒の挿入状態（全制御棒全挿入ランプの点灯等）及び原子炉出力の低下により行う。また，中央制御室対応を行っている運転員等の作業状況により，手動操作による制御棒挿入は現場操作より優先して実施する場合がある。

第 1.1−9 図

重大事故等時の対応手段選択フローチャート
1.1−34

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表【対象項目：1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等】
柏崎刈羽原子力発電所６／７号炉 設置変更許可申請書 再補正（平成 29 年 12 月 18 日）

東海第二38

備考