［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方３号機 原子炉補助建屋における消火設備の動作について（セメント固化装置混練機の不具合）
Ｒ６.６.27
原子力安全対策推進監
電話番号 089-912-2352［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
発生場所
異常の概要
種類

有・
無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ ＰＰ有・
無
[漏えい量 － ]令和６年６月２７日１０時２８分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他・核物質防護［異常の内容］
6 月 27 日(木曜日)11 時 04 分、四国電力株式会社から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１

伊方３号機原子炉補助建屋内のセメント固化装置エリアに設置する火災感知器が作動し、３号中央制御室に火災発生を示す信号が発信したことから、消防署へ連絡した。
２ また、当該エリアにて、ハロン消火設備が動作していることを確認した。
３ 今後、公設消防により現場を確認する予定である。
４ 本事象によるプラントへの影響及び環境への放射能の影響はない。
［その後の状況］
6 月 27 日(木曜日)17 時 22 分、四国電力株式会社から、その後の状況について、次のとおり連絡がありました。
１

当該エリアを確認したところ、作動した火災感知器と同じエリアに設置されているセメント固化装置混練機において、モータと撹拌機を連結しているベル
ト 4 本のうち、1 本が切れていることを確認した。
２ また、公設消防が当該エリアを確認し、15 時 55 分、本事象は火災ではないことを確認した。
３ なお、本事象に伴う負傷者はいない。
４ 今後、詳細を調査する。
県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しています。
（ 伊方発電所及び周辺の状況）

１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況周辺環境放射線の状況［事象発生時の状況］
廃止措置中
廃止措置中
運転中（出力 103％）・ 停止中
通常値
・
異常値
通常値
・
異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。
２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射性物質の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象

等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ○区分Ａ，Ｂ以外の事項

ＰＰ ○核物質防護に影響がある事態
３

管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射性物質を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊発信年月日発
当信者

号 機(定格出力)

該
機

発生時
状 況

方

令和６年
伊方発電所

発 電 所 情（お知らせ）
６月２７日

( 木 )

報
１１時

０４分

滝川

１号機

２号機

３号機（８９０ＭＷ）
1.出力９１８ＭＷにて廃止措置中

廃止措置中

設備トラブル

１．発生日時：
２．場・(通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中
2.第回 定期事業者検査中

人身事故

・

６月２７日

所：伊方３号機

地震

１０時

・

核物質防護・その他

２８分

セメント固化装置エリア(管理区域内)発 生 状 況況：
概要 ３．状
本日、１０時２８分、伊方３号機 原子炉補助建屋内のセメント固化装置エリアに設置する火災感知器が作動し、３号中央制御室に火災発生を示す信号が発信したことから、１０時２９分、消防署へ連絡しました。
また、当該エリアにて、ハロン消火設備が動作していることを確認しました。
今後、公設消防により現場を確認する予定です。
本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。

運転状況

備考

１号機：廃止措置中
２号機：廃止措置中
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中

伊
発信年月日
発
当信者

号 機(定格出力)

該
機

発生時
状 況

方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）

令和６年
伊方発電所

６月２７日

( 木 )

１７時

２２分

柴原

１号機

２号機

３号機（８９０ＭＷ）
1.出力９１８ＭＷにて廃止措置中

廃止措置中

設備トラブル

１．発生日時：
２．場・(通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中
2.第回 定期事業者検査中

人身事故

・

６月２７日

所：伊方３号機

地震

１０時

・

核物質防護・その他

２８分

セメント固化装置エリア(管理区域内)発 生 状 況況：
概要 ３．状
本日、１０時２８分、伊方３号機 原子炉補助建屋内のセメント固化装置エリアに設置する火災感知器が作動し、３号中央制御室に火災発生を示す信号が発信したことから、１０時２９分、消防署へ連絡しました。
また、当該エリアにて、ハロン消火設備が動作していることを確認しました。
今後、公設消防により現場を確認する予定です。
本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。
【第１報にてお知らせ済み】
当該エリアを確認したところ、作動した火災感知器と同じエリアに設置されているセメント固化装置混練機において、モータと攪拌機を連結しているベルト４本のうち、１本が切れていることを確認しました。
また、公設消防が当該エリアを確認し、１５時５５分、本事象は火災ではないことを確認しました。
なお、本事象に伴う負傷者はいません。
今後、詳細を調査します。
運転状況

備考

１号機：廃止措置中
２号機：廃止措置中
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中

伊方発電所３号機 セメント固化装置エリア 概略図
その他エリア
ハロン
ガス
ボン
ベ

ハロン
ガス
ボン
ベ

ハロン
ガス
ボン
ベ6本

13 本

セメント固化装置エリア

ハロン
ガスボン
ベ感知器が作動

ハロンガス放出

混練機

廃液

セメント

混合槽

モータ
攪拌機

ベルト

ドラム缶へ

混練機
4本のうち１本が切れていた。

混練機概略図伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。
格納容器スプレイ冷却器：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]：管理区域（高圧タービンへ）

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]

格納容器スプレイポンプ○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。
高圧注入ポンプ○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。
余熱除去冷却器

低圧タービン
発電機

余熱除去ポンプ
Ｍ

循環水ポンプ取水口

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

低圧給水加熱器

伊方３号機 原子炉補助建屋における消火設備の動作（セメント固化装置混練機の不具合）
主給水ポンプ
雑固体焼却設備

焼却炉
使用済
燃料

排ガスファン
フィルタ

使用済燃料ピット

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

伊方発電所３号機 セメント固化装置エリア火災感知器作動状況

火災感知器（セメント固化装置エリア）

切れたベルトセメント固化装置混練機（全体）

モータと攪拌機を連結しているベルトの状態

用語解説○セメント固化装置
洗濯排水や機器点検時の排水等、プラントの管理区域内で発生する液体廃棄物を濃縮したものを、セメントと混合し、ドラム缶に詰め、固化する装置。

○ハロン消火設備
火災を感知した際に自動または手動にて、対象区画にハロン１３０１を放出して消火する設備。燃焼反応を化学的に抑制（火災の熱により分解し、燃焼の連鎖反応を中断）することで、５％程度の低濃度で迅速確実に消火でき、消火後の汚損も少ない。動作した場合でもガス濃度は５％程度であり、人体への影響はなく、また、酸欠にもならない。

○ハロン１３０１
消火剤として用いられるハロンガスで、常温大気圧下では無色無臭で毒性が少ない安定した気体。

〇セメント固化装置混練機
濃縮された液体廃棄物（廃液）とセメントを混ぜ合わせるための装置。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
令和6年06月27日（木）（単位：ナノグレイ／時）
測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値
測定局
時刻 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 降雨時 降雨時以外
モニタリングステーション（九町越）181717171745
19モニタリングポスト伊方越
19181818185220
愛 モニタリングポスト湊浦
25252524254525
モニタリングポスト川永田
24252424255126媛モニタリングポスト九町343434343455
3515151514144116
県 モニタリングポスト大成モニタリングポスト豊之浦
24242424245226
モニタリングポスト加周
2526252625602716161716164018
四 モニタリングステーション
16161616164318
国 モニタリングポストNo.1
電 モニタリングポストNo.2
15141515144216
力 モニタリングポストNo.3
13131313133915㈱ モニタリングポストNo.4
15151515154417(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力規制庁の「平常時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（令和３，４年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然放
射線

環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
約20ナノグレイ／時×24時間×365日×0.8÷1,000,0000.140.01

人工放
射線0.11100.050.66.9胸のⅩ線集団検診（１回）

胃のⅩ線集団
検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

100

ミリシーベルト50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）