微燃性冷媒を使用した業務用エアコンの安全ガイドライン及び規格(JRA ４０７０, JRA GL-１６)
2017-2-16石井 郁司
一般社団法人日本冷凍空調工業会
業務用エアコン安全対策基準検討ＷＧ

塩原 清人（㈱デンソーエアクール）

渡部 岳志（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ（株））

加藤 隆博（三菱重工（株））

矢嶋 龍三郎（ダイキン工業）（株））

佐々木 俊治（日立ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ空調（株））

枝吉 敦史（三菱電機（株））

木口 行雄（（株）東芝キャリア）

土橋 一浩（日立ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ空調（株））

森本 修（三菱電機（株））

山口 広一（（株）東芝キャリア）

内藤 靖浩（日立ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ空調（株））

山下 浩司（三菱電機(株)）永富 吉成（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ（株））

板倉 俊二（(株)富士通ゼネラル）石井 郁司（ダイキン工業（株））© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

0

GL-１６の概要
１．JRA GL-16『微燃性（A2L）冷媒を使⽤した業務⽤エアコンの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドライン』
内容︓冷媒漏えい時の安全確保のための設備側およびシステム選定⽅法での対策⽅法について定めたガイドライン
対象︓設備⽤エアコンを除く業務⽤パッケージエアコン（設備⽤はGL19）
発⾏時期︓2016年9月末
２．JRA4070『微燃性（A2L）冷媒を使⽤した業務⽤エアコンの冷媒漏えい時の安全機能要求事項』
内容︓冷媒漏えい時の安全確保のための機器側での対策⽅法について定めた
ガイドライン
対象︓設備⽤エアコンを除く業務⽤パッケージエアコン（設備⽤はJRA4073）
発⾏時期︓2016年9月末© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

適用範囲
⽤途が多岐に亘る設備⽤とは以下のようにガイドラインを分けています。
項目

GL-20
業務用PAC（GL-16、４０７０）
設備用PAC（GL-19、４０７３）

業務用PAC

設備用PAC

ｽﾌﾟﾘｯﾄ形
一体形
店舗用 ビル用・室内機
店舗用
中温用
外置
同時発停 室内機
工場 オールフ 電算 （設備用 除湿 水冷 水冷ダク
(中温用・ 個別発停 汎用 用 レッシュ 機用
床置機 床置 天埋ト農事用含む) GHPベース）

法定
冷凍容量～３未満

※１

※２ー

２０～ーー

業務⽤PAC
GL-16､4070ーーーーーーーーーーーーーーー

設備⽤PAC
GL-19､4073

ビル用マルチ・店舗用ﾏﾙﾁ３トン未満※２

店舗用PAC（同時発停）※１

一体形
スポットエアコン（スプリット）
その他
２０トン以上ｽﾙｰ
ｽﾌﾟﾘｯﾄ
一体形
ｳｫｰﾙ形

基地局
移動局

ー

３～５未満
５～２０未満スポットーーー

GL-20

業務用PAC（GL-16、JRA４０７０）適合でないが準拠する。
微燃性冷媒リスク評価研究会ファイナルレポート第７章スプリット
エアコン（店舗用パッケージエアコン）のリスク評価）を参考にする。
今後GL-1９、JRA４０７３へ追加予定
各社個別にリスクアセス検討する
高圧ガス保安法冷凍保安規則に従う© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

用語及び定義
・冷媒漏えい時最⼤濃度:
空調システムの冷媒回路の総冷媒量を、冷媒が漏えいする空間の容積（漏えい⾼さに床面積を乗じた値）で除した値
・漏えい想定箇所:
凝縮器、蒸発器、凝縮器又は蒸発器がケーシングの内部に設置されている場合はケーシングに設けられた開⼝部の下端及び冷媒配管の接合部（ろう付け部を除く）
・店舗⽤PAC:
主に店舗⽤及び事務所⽤途に採⽤されるエアコンで、⼀つの冷媒系統内に接続されている全ての室内機が同時発停制御される⾼圧ガス保安法冷凍保安規則による冷凍能⼒５トン未満の業務⽤エアコン
・かくはん機能:
検知器を内蔵し、冷媒の漏えいを検知した際に、室内機又は、室外機のファンによって漏えい冷媒をかくはんすることで、冷媒濃度を希釈し、冷媒が滞留しないようにする機能© 2016 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

3

冷媒漏えいの判定と安全対策
式①で計算される冷媒漏えい時最⼤濃度がLFLの１/４を超える場合、各々の部屋毎に安全対策を設置する必要があります

Rf ＝

Rf ︓冷媒漏えい時最⼤濃度(kg/m3) 、 m ︓総冷媒量(kg),A ︓床面積(m2)、hs:︓漏えい⾼さ(m)

m
①
A×hs
Rf

LFL

1/4LFL

地下最下層階以外の場合(kg/ｍ3)

・検知器と警報装置との設置が必要
・換気装置もしくは安全遮断弁のどちらか安全対策の⼀つの設置が必要
設置が不要
地下最下層階の場合
LFLを超えてはいけない(システム⾒直し必要)

店舗⽤PACの場合、総冷媒量は冷媒漏えい時最⼤濃度がLFLの１/４の値となる冷媒量を超えてはならない
表１

LFLの値冷媒種類

LFL

分子量

最大冷媒量(kg)

R32

0.307

５２５９.８R1234ｙｆ

0.289

１１４５６.３

R1234ze

0.303

１１４５９.０© 2016 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

4漏えい⾼さの求め⽅
漏えい⾼さは床面からの⾼さから冷媒漏えい想定箇所までの⾼さです。冷媒漏えい想定箇所は、室内機の設置⾼さもしくは配管継手(ろう付け継手は除く)の内、最も低い⾼さのことです。

◇床置き室内機以外の場合
天井裏

室内機

天井面
室内機

漏えい
高さ

室内機
漏えい高さ

漏えい高さ

冷媒配管設置高さ
or
1.8m※

壁掛形の場合設置高さ
or2.5m※

天吊形の場合

設置高さ
or
天井高さ※

天埋型の場合

室内機継手(機械継手)

漏えい
高さ
設置高さ

継手高さ

機械継手使用の場合設置⾼さが不明な場合、室内機のタイプによって上図※印の数値とする。
但し、実際の設置⾼さが※印の値より、低い場合は低い⽅の設置⾼さを漏えい⾼さとする。
© 2016 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

5漏えい⾼さの求め⽅◇かくはん機能を有している床置形室内機の場合

漏えい⾼さは床面からの⾼さから冷媒漏えい想定箇所までの⾼さで、冷媒漏えい想定箇所は、室内機の設置⾼さもしくは配管継手(ろう付け継手は除く)の内、最も低い⾼さのことです。室内機の設置⾼さは床面から室内機の空気吹出⼝の上端までの⾼さにかくはん⾼さを反映した値で、形態毎に下図のようになります。
天井面

天井裏

空気吹出ダクト
漏えい⾼さ
室内機

冷媒配管

室内機

漏えい⾼さ

かくはん
⾼さ
(1.8m)
製品⾼さ

Totalor2.2m

設置⾼さ

床置ローボーイ形の場合

室内機

床面から空気吹出⼝の上端までの⾼さ
or

床面から室内機吹出⼝に接続した空調ダクトの吹出し⼝の郷⾥
or

Am
冷媒配管

床置トールボーイ形の場合・店舗用PAC：A=1.5
・店舗用PAC以外：A＝1.9

漏えい⾼さ2.2m

店舗用PAC以外
床置トールボーイ形の場合© 2016 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

6

室内機のかくはん機能について
かくはん機能は、漏れ冷媒の床面付近の滞留を防⽌し、室内機が以下a)〜c)の内⼀つを持つ場合、かくはん⾼さを漏えい⾼さに反映させることが出来ます。
a) 床置形ローボーイ形室内機の場合
ファン運転による室内機の吹出し風速及び風量の鉛直上向き成分が式②式③及び式④のすべてを満足させなければならない。
v≧－0.35×Q＋0.014×M＋2.01 ②, v≧ 0.0048×M＋0.748 ③, Q≧ 3.7 ④b) 店舗用PACの床置きトールボーイ形室内機の場合式⑤及び式⑥両⽅を満足しなければならない。
v≧1.0 ⑤,Q≧ 10 ⑥
総冷媒量が式⑦で算出した値を超える場合は、カタログ等で設置禁⽌しなければならない。
ｍ＝0.25×G×A×ｈdis ⑦c) 店舗用PAC以外の床置きトールボーイ形室内機の場合
式⑧式⑨及び式⑩のすべてを満足しなければならない。
v≧ －0.35×Q＋0.014×M＋2.01 ⑧,v≧ 1.0 ⑨,

Q≧ 3.7 ⑩v ︓室内機吹出風速 (m/s), M ︓分⼦量, Q︓風量(m3/min)© 2016 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

7安全対策︓換気装置
換気装置は、原則として室内機の使⽤及び不使⽤、居室への在室及び不在にかかわらず、次のいずれかに対応しなければならない。
a) 24時間常時運転させ、その際には管理責任者以外のものが停⽌したり、メンテナンス以外は停⽌されないようにしなければならない。
b) 検知器により、冷媒漏えい時に⾃動的に作動させなければならない。
※空調システムとのインターロックと連動させなければならない。
換気能⼒
式⑪に回数以上の換気能⼒を満足しなければならない。
50⑪n ≥
G×V
n︓換気回数(number/h),G:LFL(kg/m3), V:換気量(m3)※外気処理など外気を取り込んで室内機にその取り込んだ空気を供給する空調機を設置する場合に限り、その空調機が取り込む外気量を含めて換気回数を決定してもよい。式⑫参照
n ≥50
G×V－QV⑫

n︓換気回数(number/h),G:LFL(kg/m3), V:換気量(m3)Q︓外気導⼊する室内機における外気導⼊量(m3)© 2016 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

8

換気開口
給気開⼝を室内の上部に設け、排気開⼝は、可能な限り低く（床面から３０ｃｍ以下）しなければならない。

天井裏

空気
⼊⼝

給気開⼝

冷媒配管

室内機

排気開⼝
床面から３０ｃｍ以下

空気出⼝© 2016 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

9

換気開口
排気開⼝の⾼さを漏えい⾼さ以下の⾼さとする場合は、給気開⼝を床面近くに設け排気開⼝を部屋の天井面に設置することができる。
空気⼊⼝

天井裏
排気開⼝

冷媒配管

給気開⼝
可能な限り低く
室内機

空気⼊⼝

排気開⼝の⾼さを漏えい⾼さ以下の⾼さとする場合は、給気開⼝を天井面近くに設け、排気開⼝を部屋の天井面に設置することができる。
空気⼊⼝

室内機

給気開⼝

冷媒配管

排気開⼝
漏えい
⾼さ

空気出⼝
換気ファン

換気ファン

空気
⼊⼝
冷媒配管
漏えい
⾼さ

給気開⼝
排気開⼝

換気ダクト

空気出⼝

室内機

© 2016 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

10安全対策︓安全遮断弁
安全遮断弁は冷媒漏えい時に対象となる居室の冷媒漏えい時最⼤濃度がLFLの１/４の値以下になるよう冷媒回路中の適切な位置に設けなければならない。検知器の信号によって冷媒回路を遮断しなければならない。設置位置は、対象となる室内の外側で、点検者が点検可能な位置に設けなければならない。
空調システムとのインターロックと連動させなければならない。
弁単独の仕様については、下表になります。
項目

仕様

電源電圧

AC200 V±10％（50/60 Hz）

使⽤雰囲気温度範囲－20〜50℃

流体温度範囲－30〜120℃

最⾼使⽤圧⼒4.15 Mpa、最⾼作動圧

2.2 Mpa、気密試験圧⼒4.15 Mpa

最低作動差圧

0.015 MPa（開⇒閉）(閉⇒開）閉弁時漏れ量300 cm3/min（空気，ΔP=1.0 MPa）以下

耐⽤年数

20年以上 もしくは弁体︓20年以上かつコイル︓20,000時間かつ容易に交換可能なこと。

開閉保証回数

１,０００回以上© 2016 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

11安全遮断弁単独だけで持たなくても、業務⽤空調システム全体で持っても良い機能になります。
項目仕様

閉弁動作

漏えい検知時は、空調システムを停⽌させてから、閉弁動作に⼊る等液ハンマの影響を考慮しなければならない。

⾃己保持機能漏えい検知時の閉弁は⾃己保持しなければならない。但し、⾃己保持の⼊⼒信号によって、⾃己保持できる場合は、遮断弁⾃体に⾃己保持機能がなくてもよい。

閉弁後の復帰⾃動復帰（停電後）、復帰スイッチによって復帰（異常検知後）

冷媒流れ⽅向開弁時には、双⽅向でも問題ないものを使⽤する。冷房専⽤機等のように空調システムの冷媒の流れ⽅向が⽚⽅向の場合は、⽚⽅向でも可とする。いずれの場合も閉弁時は漏えい箇所を閉鎖履きなければならない。

外部出⼒

無電圧接点（遮断弁開状態 接点開放 遮断弁閉状態 接点短絡）
最⼤接点容量（AV250V１A、DC３０V1A）以上、最⼩接点容量（AC２５０V５ｍA、DC30V１ｍA）但し、遮断弁のON/OFF状態が他の機器で表示可能な場合は無しでも可とする。

⼊⼒

無電圧接点（遮断弁閉状態︓接点短絡 遮断弁開状態︓接点開放）© 2016 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

12

室外機の据付時の注意事項◇半地下設置の場合
・店舗⽤PACの場合、式⑬を満足する設置は禁⽌しなければならない。
・店舗⽤PAC以外の場合、式⑬を満足する設置時は、吸気ダクトによる換気、もしくは室外機ファンによる換気を⾏わなければならない。
m:総冷媒量(kg),G:LFL(kg/m3),A:床面積(m2)m≧0.5×G×A×he ⑬ he:・上吹き室外機の場合、製品⾼さに0.8を掛けた値 (m)・横吹き室外機の場合、 製品⾼さの値(m)・ガスヒートポンプエアコンは、半地下設置は禁⽌しなければならない。
建物

建物

地盤面
半地下深さ

室外機

© 2016 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

13

室外機の据付時の注意事項
a) 吸引ダクトによる換気検知器よって冷媒漏えいを検知時に、吸引ダクトによって換気を⾃動的に作動させなければならない。

Q≧

250
G

Q︓風量(m3/min), G:LFL(kg/m3)

但し、ダクトの下端は、床面から0.5ｍ以下にすること。
b) 室外機のファンによる換気
製品付属の検知器によって、冷媒が滞留しないように製品付属のファンを運転し、撹拌する機能を持っている室外機であることを確認の上、設定、使⽤すること。
横吹き室外機の場合は、半地下深さを２ｍ以下、室外機の吹出し側からの距離を３ｍ以下に設置しなければらない。

地盤面
3 m以下
2 m以下

横吹き室外機© 2016 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

14

室外機の据付時の注意事項
室外機のかくはん機能
上吹き室外機の場合、風量及び風速については、式⑭、⑮、⑯を全て満足しなければならない。
v ：吹出し風速(m/s),v≧ －0.35×Q＋0.031×M＋5.65 ⑭
M ：分子量,v≧ 0.0113×M＋2.012 ⑮
Q：風量(m3/min)Q≧ 9.6 ⑯
横吹き室外機の場合、吹き出し風速が４ｍ/ｓ以上にすること。
◇機械室設置の場合
換気装置は、機械室の上部から外気を給気し、機械室の下部から漏えい冷媒を連続的に排気しなければならず、換気能⼒は式⑰を満足しなければならない。

n≥380V⑰

n：換気回数, V:室内容積(m3)

換気装置は２つ設置しければならず、換気量については２つで分割することを推奨します。
© 2016 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

15

室外機の据付時の注意事項◇狭小地設置の場合
冷媒が漏えいした場合，冷媒が⾼濃度で滞留し可燃空間が発⽣する恐れがあるので室外機は通気性の良い場所に設置する。
特に，吹出し側と吸込み側の2面に壁があり，かつ室外機両側面にも障害物が配置されているような場合は，⽚側⼀⽅は，人が通れる幅（0.6 m以上）を確保して漏えい冷媒の滞留を抑制する。

ビルの壁
障害物

室外機

0.6 m以上

障害物

ビルの壁© 2016 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

16検知器について検知器の詳細の仕様についてはJRA 4068によるが、検知器の選定については検知器の外部接点出⼒の動作の確認が必要です。
冷媒漏えいや故障を検知した時は、外部接点出⼒は閉とし、冷媒漏えいを検知する前に監視している状態は開となるものを選定する必要があります。
◇室内の設置位置
室内での設置位置は以下の表によります。
漏えい想定⾼さ
検知器の設置位
置

1.5m超

水平距離

10ｍ以下

⾼さ

30cm以下1.5m未満0.3ｍ超

0.3m以下5ｍ以下30cm以下10cm以下◇室外機機外の設置の場合
半地下設置や機械室設置の場合、室外機から水平⽅向に１０ｍ以内で床面から３０ｃｍ以下の場所に設置しなければならない。

© 2016 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

17

警報装置
警報装置は検知器からの冷媒漏えい信号を受けて、ランプの点灯又は点滅と同時に警告音を発しなければならない。
検知器

冷媒漏えい信号警報装置

警告音

警告点灯又は点滅

⾃主避難できない人々がいる施設又は、不特定多数の人々が⾃由に出⼊りできる施設の場合、当該室内と監視室両⽅に接点等により警報を出す必要があります。

施設例
・病院
・学校
・ショッピングモール
検知器

室内機
警報
警報

当該室内

監視室

接点等により監視室に警報を発する機能を持たなければならない。
© 2016 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

18