優良省エネルギー設備顕彰事例④
改修設備部門㈳日本冷凍空調設備工業連合会会長奨励賞

食品冷却及び空調（冷房）設備用氷蓄熱アイスバンク設備
設備所有者：ホーム食品㈱設備施工者：㈱静岡冷工

建物の概要
名称

ホーム食品株式会社

所 在 地

神奈川県綾瀬市小園1,090

概

建家

要

地上 4 階

延床面積4,023㎡

構造

S造

用

途

食品（豆腐）製造工場

1 ．技術開発の目的と経過
目的：食品冷却（豆腐類）及び空調（冷房）用と

写真 1

外観

して工場内冷房に使用
経過：平成19年（設計、検討等）
平成20年（試作、試験納入等）
平成20年（試運転、引渡し等）

日立製冷水チラー80HP（ 5 ℃〜 7 ℃冷水取出し）
1 −②運転時間
・空調用冷水チラー

2 ．設備・システムの概要
日本BAC社製蓄熱アイスチラー槽及びサンヨー製冷凍機35HP× 4 台

午前 8 時〜午後 6 時まで
運転季節

4 月〜10月（ 7 ヶ月）（製造日の休みはありません）

・豆腐冷却用冷水チラー
3 ．着想
毎年夏に電気使用量（昼前〜午後 3 時位まで）

午前 8 時〜午後 8 時までの12時間（製造日の休みはありません）

が増えてデマンド契約が上がるのでこれを改善し

1 −③ 1 日の使用電気量

たいのと冷水温度を 0 ℃〜＋ 1 ℃位にしたい為

・空調用冷水チラーに氷蓄熱の設備を増設した。

（70kW× 2 台）
×10時間＝1,400kWh
・豆腐冷却用冷水チラー

4 ．効果（省エネルギー）
省エネ・CO2削減の比較表
1 ）従来設備について
1 −①内容・三菱電機製空調用冷水チラー
90HP× 2 台・豆腐冷却用冷水チラー
24 冷凍空調設備

60kW×12時間＝720kWh
1 −④月及び年間使用電気量（製造日の休みはありません）
・空調用冷水チラー
1,400kWh×30日＝42,000kWh/月
42,000kWh× 7 ヶ月＝294,000kWh/年
・豆腐冷却用冷水チラー2011年 4 月15日号

720kWh×30日＝21,600kWh/月③これに伴うCO2の削減も大きな数値と21,600KWh×12ヶ月＝259200kWh/年（年間合計使用電気量）553,200kWh/年なります。
4 −② 数値の変動はあるかと思いますが、各方面での削減に寄与するものと思い

2 ）新設「蓄熱アイスチラー設備」について
2 −①ます。

内容

・サンヨー製冷凍機
35HP× 4 台

5 ．投資回収（省マネー）
1 ）投資金額

・日本BAC製蓄熱アイスチラー

1 −①

本体金額

約￥28,000,000

0 ℃〜＋ 1 ℃の冷水取出し

1 −②

関連配管工事関係

約￥ 7,000,000

2 −②（計）約￥35,000,000

運転時間・午後10時〜午前 8 時までの10時間
2 −③

1 日の使用電気量・25.5kW× 4 台×10h＝1,020kWh

2 ）年間電気料金の差
約￥4,620,000（夏場追いかけ運転分）25.5kW× 2 台× 5 h＝255kWh

3 ）投資回収年数

月及び年間使用電気量

35,000,000÷4,620,000＝約7.5年（製造日の休みはありません）

リース期間 7 年での契約

2 −④・1,020kWh×30日＝30,600kWh/月
255kWh×30日＝7,650kWh/月

6 ．他の建物（設備）への応用性

・30,600kWh×12ヶ月＝367,200kWh/年

約15年前に新設した蓄熱設備の能力が不足に7,650kWh× 5 ヶ月＝38,250kWh/年なった為にこの新しい設備の冷水を送り込んで循（年間合計使用電気量）405,450kWh/年
3 ）両設備の差について
3 −①

年間の使用電気量の差は環させ能力不足をカバーしております。
7 ．仕様又は開発製品、システム、部品等の仕様
別添付によります553,200kWh-405,450kWh＝147,750kWh
上記数字をCO2の数量にすると

3 −②

約82,001.25㎏

8 ．環境保全、便利性等
別紙計算表によります（電力を入力した換算値からによります）
3 −③

電気料金の差は・553,200kWh×@約￥12/ 1 kWh＝6,638,400/年
・405,450kWh×@約￥ 5 / 1 kWh＝2,027,250/年

9 ．工夫した点、発想した点、創作した点、新しい点等、設備の特徴
今までは食品の冷却のみでの蓄熱設備をしておりましたが、この設備では既設の空調設備（90HP× 2 台）を止め、この配管に蓄熱アイスチラーの（産業用蓄熱電力契約）冷水をつなぐことで大幅な改造をしないで冷房が・年間の差額は−￥4,611,150 となります

可能となりました。

4 ）総評
4 −①

10．市場性、販売状況、適応市場の大きさ、競合品
上記 3 ）の様に又はシステムとの比較、販売実績（国内、外）
等①昼、夜の電気使用量の平準化…昼間は製

当社は毎年この蓄熱アイスチラー設備を大小造機器への電気の追加供給が可能です。

1 〜 2 セット食品工場に納入して高い評価を得②電気使用料金の大幅削減
2011年 4 月15日号ております。
冷凍空調設備 25

11．外観・構造図
クッションタンク
エアハン㿗
㿗

（屋上）
（３Ｆ）

カット豆腐

㿗

（水樽）
冷却システム（２Ｆ）

写真 2

冷水循環ポンプ設置状況

写真 3

蓄熱アイスチラーおよび冷凍機設置状況

豆 乳
冷却
タン
ク

充填豆腐
（水樽）
冷却システム㿗（１Ｆ）

35HP 冷凍機４台

㿗（冷蔵庫）
蓄熱アイスチラー㿗㿗㿗
氷蓄熱タンク

冷水配管系統図

写真 426 冷凍空調設備

冷水配管施工状況

2011年 4 月15日号

12．添付資料「COOL＆HOT」誌 掲載記事
（豆腐製造風景）2011年 4 月15日号

冷凍空調設備 27

JKA補助事業「省エネルギー推進のための実態調査」後の事業展開（株）エアコンサービス
関口 守正

1 ．調査事業の経緯
この事業は（社）
東京都冷凍空調設備協会の推薦をいただき、平成19年 6 月〜平成20年 2 月まで東京地区における延べ2,000㎡以下 5 ヵ所の「省エネルギー推進のための実態調査」を実施しました。
この事業のために、社内に 3 名のプロジェクトチームを設けました。調査を推進するにあたり､夏場のピークに対応できるのか心配もありました。
井上会長から「新しい物に挑戦せよ！」これからは目先の利益だけでなく､ 環境・省エネを見据えて考えなければ生き残れないとの強い激励もあり、参加を決断しました。調査協力をオーナーに省エネ無料診断PRのチラシいろいろお願いするにあたり、「環境・省エネ」への関心が高まっている折、事業の主旨に対してはご理解とご協力をいただくことができました。日程調整は◇平成22年12月より東京都へ5件の無料省エネ診断を申請しました。

テナントの都合を最優先に考慮し､ トラブル防止⑥ホームページのリニューアルを行い、省エネ無のため文書にて行いました。作業は東光電気・桂

料診断とメンテナンス相談コーナーを充実させ課長の指導により、一週間・現場ごとに計測デーました。

ターを集計し､ 温度・湿度・電力使用量のグラフによる見える化には改めてエネルギーの効率的な⑦ISOの環境方針としてCO2削減を目的・目標に取り入れました。

運用を強く感じました。
2 ．調査による事業展開①新規ビジネスの展開を目指し、社内プロジェクトチームを結成し、省エネに関する情報の調査・研究を始めました。
②無料省エネ診断の促進の為、営業ツールとした省エネ提案チラシ・パネルを作成しました。
③東京中小企業同友会会員（2000社）へ1500部のダイレクトメールを4回実施しました。
④東京都・区主催の展示会異業種交流会に参加しました。
◇高効率空調器・メンテナンスの提案◇無料省エネ診断のPR・助成金の活用等⑤国・東京都・区による省エネに係る助成金の制度の本格的な取り組みを始めました。
28 冷凍空調設備

CO2削減に重点をおき環境方針を見直し

2011年 4 月15日号

3 ．活動による実績

4 ．事業の効果と今後今回の調査事業での体験と計測器を効率的に運①省エネ提案による助成金
申請先（平成 21 年 12 月末より）用できるよう、社内広報に努めました。お陰様で現場名DM作戦により問合せが 4 件あり、 2 件の測定を助成金（万） 件数 改修費（万）東京都 T ビル
港

7,500

113,000実施し、 1 件は370万の受注に繋がりました。ま

88

4275

た、調査協力してくれたRビルからも平成22年

701370600万にて全館更新工事の受注を頂きました。同

7,658

613,645

様にWビルからも全館改修の見積依頼があり、現区 K ビル
（他 3）

台東区 S ビル
計

※都・区の助成金にはそれぞれ条件があります。

在進行中です。どちらもこの事業を通して、オーナーの方々の省エネルギーに対するご理解をいただけたものと思っております。

Tビル外観

Sビル外観

初期サービスで大活躍の三輪バイク

3 年前より当社では「省エネルギー無料診断」をキャッチフレーズに営業用三輪バイク、チラシ、ホームページ展示会等にて活動を発信しております。昨年より、国・東京都・区のCO2削減のRビル外観ための助成金制度が設けられ、東京都より 1 件7,500万、各区より 5 件158万の助成金を獲得す②実態調査による受注・引合状況ることが出来ました。実績としてはわずかであり（平成 22 年 12 月末より）
現場名階建 改修費用
（万） 状況

R ビル

7F

600受注

築（年）

ますが、「環境省エネ」がキーワードの今の時代、

36「省エネ無料診断」を追い風とし､ 助成金活用を

S ビル

5F

370

受注

18

提案営業の核として全社にて展開中です。これか

W ビル

9F

1900

見積中

23

らも省エネ調査事業で学んだことを生かし、新鮮な気持ちで省エネ事業に挑戦していきたいと考えております。

2011年 4 月15日号

冷凍空調設備 29