6回路シーンコントローラー

かんたん！ガイド

施工編

目

次

施工について施工編

・配線方法について

01

P,1〜2

負荷の設定について
・適合負荷について

施工編

02

P,3・負荷を設定する

施工編

03

P,4

施工、操作に関してはかんたん！ガイド｢導入編｣･｢操作編｣をご参照ください。
各商品の取扱説明書、施工説明書もご参照ください。

シーンコントローラー連動機能について
・連動子器モードの設定について

施工編

04

P,5

施工編

6回路シーンコントローラー

01

かんたん！ガイド 施工について

配線方法について

1/2● LED温調 (PWM制御)● LED調光 (PWM制御)● 蛍光灯調光 (PWM制御)● LED調光 (位相制御)● 白熱灯調光 (位相制御)● ON-OFF

電源入力
L

N

負荷出力(300VA/回路、6回路合計900VAまで)
照明6 照明5 照明4照明3 照明2 照明1L

照明6 照明5 照明4 照明3 照明2 照明1s6

電源線AC100V

電源入力

PWM調光信号出力(最大100mA/回路まで)
s5s4s3s2N

負荷出力(300VA/回路、6回路合計900VAまで)
照明6 照明5 照明4照明3 照明2 照明1

PWM調光信号出力(最大100mA/回路まで)
照明6 照明5 照明4 照明3 照明2 照明1s6s1

電源線
AC100V器具

s5s4s3s2s1

器具
CPEV(シールド)線
回路1：PWM信号(温調、調光)● LED調色･調光 (PWM制御)※LED調色･調光(PWM制御)タイプの器具を調色のみで使用する場合、PWM信号線(調光)は必要ありません。

4電源入力
L

N

負荷出力(300VA/回路、6回路合計900VAまで)
照明6 照明5 照明4照明3 照明2 照明1

電源線AC100V3１

PWM調光信号出力(最大100mA/回路まで)
照明6 照明5 照明4 照明3 照明2 照明1s6器具22s5s4s3s2s1

CPEV(シールド)線
回路3：PWM信号(調光)※回路4：PWM信号(調色)＜調色･調光ダウンライトを複数回路接続する場合＞
器具の電源線(L)は、必ず調光信号線と同じCHに接続してください。

CPEV(シールド)線
回路1：PWM信号(調光)※回路2：PWM信号(調色)(例：上図を参考)
器具１：①PWM信号(調光)を照明1(s1)に接続②電源線(L)は照明1に接続
器具２：③PWM信号(調光)を照明3(s3)に接続④電源線(L)は照明3に接続

器具1

1

施工編

6回路シーンコントローラー

01

かんたん！ガイド 施工について

配線方法について

2/2＜子器、ブースターを使用する場合＞

チャンネルを設定する

正面パネル裏面●正面パネル裏面のロータリースイッチを6回路シーンコントローラーの使用する回路の番号と合わせてください。
※ローターリースイッチは0〜9の番号がありますが、1〜6の番号で設定してください。
0･7･8･9で設定した場合、照明器具は動作しません。この時、正面パネルのLEDが点滅します。

6回路シーンコントローラー

6回路用子器ロータリースイッチ

6回路用ブースター(位相制御)

6回路用ブースター(PWM制御)

PWM調光
信号出力
s1
伝送信号
電源入力
L

N

負荷出力(300VA/回路、6回路合計900VAまで)
照明6 照明5 照明4照明3 照明2 照明1

電源入力 負荷出力N
L D

PWM調光信号出力(最大100mA/回路まで)

伝送信号

電源入力 負荷出力
N
L Z

伝送信号

照明6 照明5 照明4 照明3 照明2 照明1s6s5s4s3s2s1

電源線
AC100V

電源線
AC100V

器具

電源線
AC100VLANケーブル カテゴリー5以上
器具
STPケーブル ストレート(EIA/TIA-568B)

器具
CPEV(シールド)線＜6回路シーンコントローラーを連動させる場合＞●連動させる6回路シーンコントローラーを連動子器モードに設定してください。〔初期設定：親器モード〕

親器モード(初期設定)

連動子器モードに設定する

LANケーブル カテゴリー5以上
STPケーブル ストレート(EIA/TIA-568B)
連動子器(LED調色･調光PWM制御)

親器(位相制御)

電源入力
L

N

負荷出力(300VA/回路、6回路合計900VAまで)
照明6 照明5 照明4照明3 照明2 照明1

PWM調光信号出力(最大100mA/回路まで)
照明6 照明5 照明4 照明3 照明2 照明1s6

電源線AC100V器具

s5s4s3s2

電源入力
L

N

負荷出力(300VA/回路、6回路合計900VAまで)
照明6 照明5 照明4照明3 照明2 照明1s1

PWM調光信号出力(最大100mA/回路まで)
照明6 照明5 照明4 照明3 照明2 照明1s6

電源線AC100Vs5s4s3s2

連動子器(調光PWM制御)

電源入力
L

負荷出力(300VA/回路、6回路合計900VAまで)
照明6 照明5 照明4照明3 照明2 照明1

PWM調光信号出力(最大100mA/回路まで)
照明6 照明5 照明4 照明3 照明2 照明1s6

電源線AC100V

器具

Ns1s5s4s3s2s1

器具

CPEV(シールド)線
回路1：PWM信号(調光)
回路2：PWM信号(調色)CPEV(シールド)線
回路1：PWM信号(調光)>>詳しくは

2

施工編

04
P,5

施工編

6回路シーンコントローラー

02

かんたん！ガイド 負荷の設定について適合負荷について負荷の種類とつなげられる台数接続する負荷によって負荷設定する必要があります。
｢負荷｣とはシーンコントローラーに接続する照明器具のことを指します。
・シーンコントローラー全体(6回路合計)での負荷容量は、900VAまでとなります。
(※取付壁が断熱施工時は450VAまで)・各回路に接続できる負荷容量は、種類により上限と下限が異なり、以下の通りとなっています。

●LED
調光タイプ(位相制御)

モジュール/非調光タイプ

ランプ/非調光タイプ

1台〜300(200)VAまで

1台〜300(200)VAまで

3灯〜300(200)VAまで

調色･調光タイプ(PWM制御)

温調タイプ(PWM制御)

調色･調光で使用(2回路使用)、調色のみで使用(1回路使用)
20(10)台まで、但し300(200)VAまで※まくちゃん、ひゃくまるくん、ダブルラインのL1200･L1500
のみ10(5)台まで、但し300(200)VAまで

20(10)台まで、但し300(200)VAまで※まくちゃん、ひゃくまるくん、ダブルラインのL1200･L1500
のみ10(5)台まで、但し300(200)VAまで●その他の光源(蛍光灯

電球形蛍光灯蛍光灯(PWM制御調光タイプ)

300(200)VAまで

10(6)灯まで300(200)VAまで、但し20(10)台まで)内数値はシーンコントローラー取付壁が断熱施工時の負荷容量

3

白熱灯
300(200)Wまで

施工編

6回路シーンコントローラー

03

かんたん！ガイド 負荷の設定について負荷を設定する
各回路ごとの負荷を設定する〔初期設定：L3〕
デジタル表示部❸❷❶❹❸｢3｣･｢4｣･｢モード｣を3秒以上、長押しON/OFFボタン

モードボタン

シーン･回路選択ボタン

❶

矢印ボタン

❷モード

｢ON/OFF｣ボタンをタッチして、電源を入れます。

｢3｣･｢4｣･｢モード｣ボタンを同時に3秒以上タッチします。
デジタル表示部に｢F4｣が点灯し、シーン･回路選択の｢4｣ボタンが点滅します。これで負荷の設定モードが呼び出されました。

❸❹
LED調光(位相制御)モード
白熱灯調光モード

モード

ON-OFFモード
各回路(｢1｣〜｢6｣)のボタンをタッチして選択し、｢矢印｣ボタンでそれぞれ負荷に合わせて設定してください。

蛍光灯調光(PWM制御)モード
LED調色･調光/温調/調光(PWM制御)モード

4｢モード｣ボタンを1回タッチして終了します。
※30秒経過すると、自動終了して設定されません。

施工編

6回路シーンコントローラー

かんたん！ガイド シーンコントローラー連動機能について 04

連動子器モードの設定について＜6回路シーンコントローラーを連動させる場合＞●6回路シーンコントローラーを親器モード、連動させる6回路シーンコントローラーを連動子器モードに設定する
ことで、6回路シーンコントローラーどうしを3台まで連動させることができます。
●連動させる6回路シーンコントローラーを連動子器モードに設定してください。〔初期設定：親器モード〕※シーンコントローラーモードのみ使用可能です。ライトコントローラーモードは使用できません。

連動子器モードに設定する｢4｣･｢∨｣ボタンを同時に3秒以上タッチします。
デジタル表示部に｢00｣が点灯し、連動子器モードに設定されます。

＜連動子器モードを解除する場合＞｢4｣･｢∧｣ボタンを同時に3秒以上タッチします。
デジタル表示部に｢88｣が点灯し、親器モードに設定されます。

親器モード(初期設定)
LANケーブル カテゴリー5以上
STPケーブル ストレート(EIA/TIA-568B)
連動子器(LED調色･調光PWM制御)

親器(位相制御)

電源入力
LN

負荷出力(300VA/回路、6回路合計900VAまで)
照明6 照明5 照明4照明3 照明2 照明1

PWM調光信号出力(最大100mA/回路まで)
照明6 照明5 照明4 照明3 照明2 照明1s6電源線
AC100V器具

s5s4s3s2

電源入力
LN

負荷出力(300VA/回路、6回路合計900VAまで)
照明6 照明5 照明4照明3 照明2 照明1s1

PWM調光信号出力(最大100mA/回路まで)
照明6 照明5 照明4 照明3 照明2 照明1s6電源線
AC100Vs5s4s3s2連動子器(調光PWM制御)

電源入力
L

負荷出力(300VA/回路、6回路合計900VAまで)
照明6 照明5 照明4

PWM調光信号出力(最大100mA/回路まで)
照明6 照明5 照明4 照明3 照明2 照明1s5s4s3s2s1

器具

CPEV(シールド)線
回路1：PWM信号(調光)
回路2：PWM信号(調色)5照明3 照明2 照明1s6電源線
AC100V

器具

Ns1

CPEV(シールド)線
回路1：PWM信号(調光)