LIGHTINGDATASHEET

納入施工事例№ 270
都城市総合文化ホール〔MJ〕外観

都城市総合文化ホール〔ＭＪ〕
所在地 = 宮崎県都城市北原町 1106 番地 100
設計監理 = 株式会社エヌ・ティ・ティ ファシリティーズ
設置主体 = 宮崎県都城市
竣工年月 =2006 年 3 月

施設概要
宮崎県の南部、鹿児島県に隣接する都城盆地は、島津氏の発祥の地として知られ、古来より尚武の気風に富んだ文化が育まれてきました。また、盆地の中央を流れる大淀川の利用により、南九州の交通の拠点として流通・経済の発展にも寄与してきました。平成 18 年 1 月 1 日、この盆地に位置する都城市、山之口町、高城町、山田町、高崎町の 1 市 4 町が合併し、新しい都城市として生まれ変わりました。南九州では、鹿児島市、宮崎市についで 3 番目の人口、市の面積も県内最大となり、新生の都城市では、まさに南九州における産業・経済・教育・文化の中心的役割を担う「南九州の広域交流拠点都市」として、躍動する都市づくりが進められています。その都市環境の充実を象徴するのが 3 月に誕生した「都城市総合文化ホール［MJ］］です。ホールの外観は、盆地を抱く霧島の山脈と呼応するかのような緩やかな曲線が取り入れられ、自然環境と調和した景観を見せてくれます。総合文化ホールの愛称［MJ］は、全国公募によって選ばれたもので、都城の「M」と「J」を組み合わせ、「M」には「Music（音楽）」や「Mind（こころづくり）」が、「J」には「Joy（喜び）」や「Join（参加する）」がシンボライズされています。この愛称にも伺えるように、総合文化ホールの中心となる大ホール［きりしま］と中ホール［あさぎり］では、さまざまな舞台芸術が上演され、市民生活に潤いと感動を提供していきます。美しい木調の意匠が明るさと落ち着いた雰囲気を醸し出す大ホールでは、クラシックコンサートはもとより、オペラや演劇の公演がおこなわれ、演劇の上演を主目的に設計された中ホールでも、緻密な演劇作品から小規模なコンサートまで、フレキシブルで自由度の高い舞台設備・機構を活用した舞台創造が展開されていきます。MARUMO の舞台照明設備も、二つのホールでの生き生きとした舞台づくりを、鮮やかな光の創造によって支えていきます。

設備概要■大ホール［きりしま］
設備容量＝ 3 φ 4 Ｗ 500 ｋＶＡ
収容人員＝ 1461 名
舞台間口＝ 18.1 ｍ
奥行＝ 17.5 ｍ
高さ＝ 11.5 ｍ
持込照明機器電源盤（舞台上手・下手袖）3 φ 4 Ｗ 60 ｋＶＡ
3 φ 3 Ｗ 20 ｋＶＡ
1 φ 3 Ｗ 20 ｋＶＡ■中ホール［あさぎり］
設備容量＝ 3 φ 4 Ｗ 360 ｋＶＡ
収容人員＝ 682 名
舞台間口＝ 12.7 ｍ
奥行＝ 15.0 ｍ
高さ＝ 8.0 ｍ
持込照明機器電源盤（舞台上手・下手袖）3 φ 4 Ｗ 40 ｋＶＡ
3 φ 3 Ｗ 20 ｋＶＡ
1 φ 3 Ｗ 20 ｋＶＡ

LIGHTING DATA SHEET は MARUMO WEB 会員の登録で、バックナンバーを含めて閲覧できます。詳しくは http://marumo.co.jp をご覧ください。

LIGHTING DATA SHEET №270 都城市総合文化会館〔ＭＪ〕
1 ／ 10大ホール［きりしま］

大ホール［きりしま］ 舞台から観客席を見る

大ホール［きりしま］ 観客席から舞台を見る

LIGHTING DATA SHEET №270 都城市総合文化会館〔ＭＪ〕
2 ／ 10大ホール［きりしま］
大ホール［きりしま］調光設備
3.5 型ＦＤＤ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式

調光器
舞台用

客席用

ＣＰＵデュアルランニングシステム ‥‥‥‥‥‥‥ 1 式

ＩＬ 3 ｋＷ× 234 台
ＩＬ 4 ｋＷ× 48 台
ＩＬ 6 ｋＷ×ＩＬ 6 ｋＷ×

15 型ＬＣＤ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
客席調光スイッチ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 系統

32 台
18 台

調光操作卓
コントロールチャンネル数 ‥‥‥‥‥‥‥ 1024 ＣＨ
メモリーシーン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1000 シーン
マスターフェーダ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3 本
トータルクロスフェーダ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 組
ＧＯ・ＳＴＯＰ／ＢＡＣＫスイッチ ‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
サブマスターフェーダ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40 本
ページ操作パネル ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
パートベルトエンコーダ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 本
クロスフェーダ（プリセット用） ‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 組
プリセットフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 120 本× 3 段
フラッシュスイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 120 個
パッチ場面数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5 場面
プログラムパネル ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
パッチメモリー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5 場面

大ホール［きりしま］調光操作室

客席（前室用）フェーダ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 本
誘導灯連動／非連動スイッチ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
天反／サス切替スイッチ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
作業灯スイッチ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
リモコンスイッチ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
ＭＶＴ - Ｃ２型スクレパスメモリーシーン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 200 シーン
チャンネルグループ数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 99 グループ
チェイスパターン数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 44 パターン
負荷モニター盤
ＬＥＤグラフィック配列 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
電流計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
給電ＰＬ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
制御信号パッチ盤
制御信号ユニット ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式

オフラインシステム
汎用パーソナルコンピュータ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
舞台袖操作パネル
マスターフェーダ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 本
サブマスターフェーダ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20 本
客席調光スイッチ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 系統
客席（前室用）シングルフェーダ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 本
作業灯スイッチ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
ブリッジ内作業灯リモコンスイッチ ‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
舞台袖操作用コネクタパネル
制御コネクタ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
持込卓用コネクタパネル
ＤＭＸコネクタ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3 個
電源コンセント ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3 個
ワイヤレス装置
ワイヤレス受信機 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
ワイヤレスコントローラ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
作業灯スイッチパネル
作業灯スイッチ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式

調光操作卓

LIGHTING DATA SHEET №270 都城市総合文化会館〔ＭＪ〕
3 ／ 10大ホール［きりしま］
大ホール［きりしま］負荷設備
大ホール［きりしま］断面図

⑰⑱⑲⑮④

③②①●
⑨●
⑧⑤⑦⑯●

⑥①第 1 ブリッジ
コンセントボックス
Ｃ型 20 Ａ 8 個付

⑪●
⑩●
⑫●
⑬●
⑭ＦＱＨ型Ｓ 1-16 ＲＣ 2-1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥ 32 台
④第 4 ブリッジ
24 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 12 台

Ｃ型 20 Ａ 4 個付 8 回路（ボーダーライト用） 2 台
Ｃ型 60 Ａ2 個付 直 2 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 台
制御信号ボックス
平行 15 Ａ（Ｅ付） 1 個付 直 1 回路 ‥‥‥‥‥ 4 台
制御信号コネクタ 1 個付 1 系統
制御用直回路分岐ボックス
ＭＣＣＢ 2 Ｐ 50 ＡＦ／ 15 ＡＴ× 4 ‥‥‥‥ 1 台
ボーダーライト
ＵＨＱ型 200 Ｗ× 12 灯 4 色配線（上下区分）
Ｌ＝ 1．8 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9 台
サスペンションライト用スポットライト
ＣＳＱ型 1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16 台
ＦＱＨ型Ｓ 1-16 ＲＣ 2-1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥ 32 台
②第 2 ブリッジ
コンセントボックス
Ｃ型 20 Ａ 8 個付 24 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 12 台
Ｃ型 20 Ａ 4 個付 8 回路（ボーダーライト用） 2 台
Ｃ型 60 Ａ
2 個付 直 2 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 台
制御信号ボックス
平行 15 Ａ（Ｅ付） 1 個付 直 1 回路 ‥‥‥‥‥ 4 台
制御信号コネクタ 1 個付 1 系統
制御用直回路分岐ボックス
ＭＣＣＢ 2 Ｐ 50 ＡＦ／ 15 ＡＴ× 4 ‥‥‥‥ 1 台
ボーダーライト
ＵＨＱ型 200 Ｗ× 12 灯 4 色配線（上下区分）
Ｌ＝ 1．8 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9 台
サスペンションライト用スポットライト
ＣＳＱ型 1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16 台
ＦＱＨ型Ｓ 1-16 ＲＣ 2-1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥ 32 台
③第 3 ブリッジ
コンセントボックス
Ｃ型 20 Ａ 8 個付 24 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 12 台
Ｃ型 20 Ａ 4 個付 8 回路（ボーダーライト用） 2 台
Ｃ型 60 Ａ
2 個付 直 2 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 台
制御信号ボックス
平行 15 Ａ（Ｅ付） 1 個付 直 1 回路 ‥‥‥‥‥ 4 台
制御信号コネクタ 1 個付 1 系統
制御用直回路分岐ボックス
ＭＣＣＢ 2 Ｐ 50 ＡＦ／ 15 ＡＴ× 4 ‥‥‥‥ 1 台
ボーダーライト
ＵＨＱ型 200 Ｗ× 12 灯 4 色配線（上下区分）
Ｌ＝ 1．8 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9 台
サスペンションライト用スポットライト
ＣＳＱ型 1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16 台

コンセントボックス
Ｃ型 20 Ａ 8 個付

24 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 12 台

Ｃ型 20 Ａ 4 個付 8 回路（ボーダーライト用） 2 台
Ｃ型 60 Ａ
2 個付 直 2 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 台
制御信号ボックス
平行 15 Ａ（Ｅ付） 1 個付 直 1 回路 ‥‥‥‥‥ 4 台
制御信号コネクタ 1 個付 1 系統
制御用直回路分岐ボックス
ＭＣＣＢ 2 Ｐ 50 ＡＦ／ 15 ＡＴ× 4 ‥‥‥‥ 1 台
ボーダーライト
ＵＨＱ型 200 Ｗ× 12 灯 4 色配線（上下区分）
Ｌ＝ 1．8 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9 台
サスペンションライト用スポットライト
ＣＳＱ型 1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12 台
ＦＱＨ型Ｓ 1-16 ＲＣ 2-1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥ 12 台
⑤アッパーホリゾントライト
フライダクトＬ＝ 20．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列Ｃ型 20 Ａ 160 個付 調光 16 回路 2 段吊ＱＣＵ 5 Ａ型 500 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 160 台⑥ロアーホリゾントライト
ＱＣＬ 5 型 500 Ｗ× 160 灯 8 色配線 2 段式
Ｌ＝ 20．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列⑦可動プロセニアムライト
フライダクトＬ＝ 12．6 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列Ｃ型 20 Ａ 24 個付 調光 8 回路
Ｃ型 60 Ａ
1 個付 直 2 回路
平行 15 Ａ（Ｅ付） 2 個付 直 1 回路
制御信号コネクタ 2 個付 制御 2 系統
ＣＳＱ型 1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16 台
⑧天井反射板ライト
コンセントボックス
Ｃ型 20 Ａ 1 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 52 個
ＱＣＯ 5 型 500 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 52 台
⑨ギャラリーライト
コンセントボックス
Ｃ型 60 Ａ
1 個付 直 1 回路
平行 15 Ａ（Ｅ付） 2 個付 直並列回路
制御信号コネクタ 2 個付 制御 2 系統
⑩フロアーコンセント
Ｃ型 30 Ａ 2 口用 調光 2 回路（花道脇）‥‥‥ 4 個
Ｃ型 30 Ａ 4 口用 調光 2 回路（オケピ）‥‥‥ 4 個
Ｃ型 30 Ａ 4 口用（FC 前 C）‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4 個
Ｃ型 30 Ａ 3 口用 調光 3 回路（舞台袖）‥‥ 10 個Ｃ型 30 Ａ 3 口用

調光 3 回路（舞台奥）‥‥‥ 2 個

Ｃ型 30 Ａ 4 口用 調光 3 回路（F 用）‥‥‥‥ 2 個
Ｃ型 60 Ａ 4 口用 調光 4 回路（ＬＨ用）‥‥‥ 4 個⑪フットライト
P Ｅ Q 型 100 Ｗ× 12 灯

4 色配線

Ｌ＝ 14．4 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列⑫鳥屋内ウォールコンセント
Ｃ型 30 Ａ 2 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 個⑬客席ウォールコンセント
Ｃ型 30 Ａ 2 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4 個⑭客席直ウォールコンセント
Ｃ型 60 Ａ 1 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 個
平行 15 Ａ（Ｅ付） 2 個付 直並列回路
制御信号コネクタ 1 個付 制御 1 系統
⑮コンダクタースポットライト
コンセントボックス
Ｃ型 30 Ａ 2 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 個
平行 15 Ａ（Ｅ付） 2 個付 直並列回路
ＥＣＲ 2 型 26 Ｃ -750 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4 台⑯フロントサイドライト
フライダクト（上手・下手）
Ｌ＝ 6．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 列Ｃ型 20 Ａ 12 個付 調光 6 回路
Ｃ型 60 Ａ
2 個付 直 2 回路
平行 15 Ａ（Ｅ付） 2 個付 直並列回路
制御信号コネクタ 2 個付 制御 2 系統
フライダクト（上手・下手）
Ｌ＝ 6．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 列Ｃ型 20 Ａ 12 個付 調光 6 回路
フロントサイドライト用スポットライト
ＬＮＣ 2 型 350-1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24 台
ＥＣＲ 2 型 26 Ｃ -750 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24 台
⑰第 1 シーリングライト
フライダクトＬ＝ 18．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列Ｃ型 20 Ａ 48 個付 調光 24 回路
Ｃ型 60 Ａ
2 個付 直 2 回路
平行 15 Ａ（Ｅ付） 2 個付 直並列回路
制御信号コネクタ 4 個付 制御 4 系統
シーリングライト用スポットライト
ＬＮＣ 2 型 350-1500 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32 台
⑱第 2 シーリングライト
フライダクトＬ＝ 18．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列Ｃ型 20 Ａ 48 個付 調光 24 回路
Ｃ型 60 Ａ
2 個付 直 2 回路
平行 15 Ａ（Ｅ付） 2 個付 直並列回路

LIGHTING DATA SHEET №270 都城市総合文化会館〔ＭＪ〕
4 ／ 10大ホール［きりしま］
制御信号コネクタ 4 個付 制御 4 系統
シーリングライト用スポットライト
ＬＮＣ 2 型 400-2000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24 台
⑲センタースポットライト
クセノンピンスポットライト
3000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4 台
移動器具照明器具
ＣＳＱ型 500 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20 台
ＦＱＨ型Ｓ 1-16 ＲＣ 2-500 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥ 20 台
ＣＳＱ型 1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20 台
ＦＱＨ型Ｓ 1-16 ＲＣ 2-1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥ 20 台
Ｆ P Ｑ型 -500 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 台
ＥＣＲ 2 型 19 Ｃ -750 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20 台
ＳＰＨ 型 1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40 台
ＣＱ型 100 Ｗ× 4 灯 2 色配線
Ｌ＝ 0．68 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6 台
ＣＱ型 100 Ｗ× 8 灯 2 色配線
Ｌ＝ 1．24 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6 台
ＣＱ型 100 Ｗ× 12 灯 2 色配線
Ｌ＝ 1．80 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6 台
ＥＰＤ３型 1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4 台
ＶＳＤ２型ディスクマシン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4 台
ＮＣＤ２型スパイラルマシン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4 台
ＥＦＭ型フィルムマシン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4 台
ＮＣＣＤ２型スライドキャリアマスク ‥‥‥‥‥‥ 4 台
ＥＷＭ型フリッカーマシン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 台
ＥＰＭ型プリズムマシン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 台
ＥＫＭ型カレイドマシン‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 台
８インチスクロカラー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36 台
パワーボックス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8 台
移動型調光器２k ３ch ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24 台
ＤＭＸワイヤレス（タマテックラボ製）‥‥‥‥‥ 1 式
450 φミラーボール ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 台
240 × 400 ミラーボール ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 台
スモークマシン ROSCO ALPHA 900 ‥‥‥‥‥ 4 台
ミニブル 500 Ｗ×２灯 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 台
ＵＰＨ型ハロゲンピンスポットライト１ｋＷ‥‥ 4 台
備品
ＣＳＱ型 1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20 台
ＦＱＨ型Ｓ 1-16 ＲＣ 2-1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥ 12 台
ＥＣＲ 2 型ＺＮ 1525-750 Ｗ‥‥‥‥‥‥‥‥ 24 台
ＥＣＲ 2 型ＺＷ 3050-750 Ｗ‥‥‥‥‥‥‥‥ 12 台
Ｓ P Ｈ型 1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40 台

大ホール［きりしま］ 舞台上部

大ホール［きりしま］ 舞台上部とライトブリッジ

LIGHTING DATA SHEET №270 都城市総合文化会館〔ＭＪ〕
5 ／ 10大ホール［きりしま］

大ホール［きりしま］ 客席から舞台を見る

大ホール［きりしま］ 音響反射板を設置した舞台

LIGHTING DATA SHEET №270 都城市総合文化会館〔ＭＪ〕
6 ／ 10

中ホール［あさぎり］

中ホール［あさぎり］ 舞台から観客席を見る

中ホール［あさぎり］ 観客席から舞台を見る

LIGHTING DATA SHEET №270 都城市総合文化会館〔ＭＪ〕
7 ／ 10

中ホール［あさぎり］
中ホール［あさぎり］調光設備
調光器

15 型ＬＣＤ（電子クロスバー装置） ‥‥‥‥‥‥ 2 式
ＡＬＡＲＭ表示パネル ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
客席調光スイッチ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式

マスターフェーダ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 本
スタックフェーダ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 本
客席調光スイッチ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 系統

客席用 ＩＬ 6 ｋＷ× 12 台
調光操作卓
メモリーシーン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1000 シーン
マスターフェーダ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 本
クロスフェーダ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 組
グループフェーダ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6 本
スタックフェーダ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 本

客席（前室用）シングルフェーダ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 本
リモコンスイッチ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式

客席（前室用）シングルフェーダ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 本
作業灯スイッチ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
舞台袖操作用コネクタパネル
制御コネクタ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
持込卓用コネクタパネル
ＤＭＸコネクタ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 個
電源コンセント ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 個

プリセットフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥80 本× 3 段
フラッシュスイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 80 個
レベルインジケータ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
メモリ操作パネル ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
チェイス操作パネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式

ＬＥＤグラフィック配列 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
電流計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
給電ＰＬ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
制御信号パッチ盤
制御信号ユニット ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
舞台袖操作パネル

舞台用

ＩＬ 3 ｋＷ× 190 台
ＩＬ 6 ｋＷ× 24 台

3.5 型ＦＤＤ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式

ＭＶＴ - Ｃ２型スクレパス
メモリーシーン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 200 シーン
チャンネルグループ数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 99 グループチェイスパターン数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 44 パターン
負荷モニター盤

ワイヤレス装置
ワイヤレス受信機 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
ワイヤレスコントローラ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
作業灯スイッチパネル
作業灯スイッチ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式

中ホール［あさぎり］ 調光操作室
調光操作卓

LIGHTING DATA SHEET №270 都城市総合文化会館〔ＭＪ〕
8 ／ 10

中ホール［あさぎり］

中ホール［あさぎり］ 舞台から観客席を見る

中ホール［あさぎり］
舞台上部

LIGHTING DATA SHEET №270 都城市総合文化会館〔ＭＪ〕
9 ／ 10

中ホール［あさぎり］
中ホール［あさぎり］負荷設備①第 1 ボーダーライト

Ｌ＝ 14．4 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列Ｃ型 30 Ａ 2 口用 （Ｆ前Ｃ）‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 個

ＢＣＱ型 200 Ｗ× 72 灯 4 色配線 上下共通中区分
Ｌ＝ 14．4 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列Ｃ型 20 Ａ
Ｃ型 60 Ａ

Ｃ型 30 Ａ 3 口用 調光 3 回路（舞台袖）‥‥ 10 個Ｃ型 30 Ａ 4 口用 調光 4 回路（Ｆ用）‥‥‥‥ 2 個

Ｃ型 20 Ａ 24 個付 切替 8 回路
②第 1 サスペンションライト

平行 15 Ａ（Ｅ付） 4 個付 直 1 回路
制御信号コネクタ 4 個付 制御 4 系統

Ｃ型 60 Ａ 4 口用

フライダクトサスペンションライト用スポットライト

Ｌ＝ 14．4 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列Ｃ型 20 Ａ 54 個付 調光 18 回路

P Ｅ Q2 型 100 Ｗ× 72 灯 4 色配線
Ｌ＝ 10．8 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列⑭鳥屋内ウォールコンセント

Ｃ型 60 Ａ 2 個付 直 2 回路
平行 15 Ａ（Ｅ付） 4 個付 直 1 回路

ＣＳＱ型 1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8 台
ＦＱＨ型Ｓ 1-16 ＲＣ 2-1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥ 16 台
⑦アッパーホリゾントライト
フライダクト

制御信号コネクタ 4 個付 制御 4 系統
サスペンションライト用スポットライト

Ｌ＝ 14．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列Ｃ型 20 Ａ 112 個付 調光 16 回路

フライダクト（上手・下手）
Ｌ＝ 5．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 列ＣＳＱ型 1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8 台
ＦＱＨ型Ｓ 1-16 ＲＣ 2-1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥ 16 台

ＱＣＵ 5 Ａ型 500 Ｗ 2 段吊 ‥‥‥‥‥‥‥ 112 台⑧ロアーホリゾントライト

Ｃ型 20 Ａ

10 個付

調光 5 回路Ｃ型 60 Ａ

1 個付

直 1 回路③第 2 ボーダーライト
ＢＣＱ型 200 Ｗ× 63 灯

ＱＣＬ 5 型 500 Ｗ× 56 灯 4 色配線
Ｌ＝ 14．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列⑨天井反射板ライト
コンセントボックス

平行 15 Ａ（Ｅ付） 4 個付 直並列回路
制御信号コネクタ 2 個付 制御 2 系統

Ｃ型 20 Ａ

Ｌ＝ 14．4 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列Ｃ型 20 Ａ 54 個付 調光 18 回路

Ｃ型 20 Ａ 1 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24 個
ＱＣＯ 5 型 500 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24 台
⑩トーメンタルライト
フライダクトＣ型 60 Ａ 2 個付 直 2 回路
平行 15 Ａ（Ｅ付） 4 個付 直 1 回路

Ｌ＝ 5．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 列Ｃ型 20 Ａ 6 個付 調光 3 回路

⑯第 1 シーリングライト
コンセントボックス

制御信号コネクタ

Ｃ型 60 Ａ 1 個付 直 1 回路
平行 15 Ａ（Ｅ付） 2 個付 直並列回路制御信号コネクタ 1 個付 制御 1 系統

Ｃ型 30 Ａ 2 口用 調光 5 回路‥‥‥‥‥‥‥‥ 4 台
制御信号コネクタ 2 口用 制御 2 系統 ‥‥‥‥ 1 台⑰第 2 シーリングライト
フライダクトＬ＝ 14．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列4 色配線

上下共通中区分

Ｌ＝ 12．6 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列Ｃ型 20 Ａ

24 個付

切替 8 回路④第 2 サスペンションライト
フライダクト4 個付

制御 4 系統

サスペンションライト用スポットライト
ＣＳＱ型 1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8 台

54 個付 調光 18 回路
2 個付 直 2 回路

Ｃ型 30 Ａ 2 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 個⑮フロントサイドライト

フライダクト（上手・下手）
Ｌ＝ 5．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 列Ｃ型 20 Ａ 54 個付 調光 18 回路Ｃ型 60 Ａ 2 個付 直 2 回路
平行 15 Ａ（Ｅ付） 4 個付 直 1 回路
制御信号コネクタ 4 個付 制御 4 系統

Ｃ型 30 Ａ 24 個付 調光 12 回路
Ｃ型 60 Ａ 2 個付 直 2 回路
平行 15 Ａ（Ｅ付） 2 個付 直並列回路
制御信号コネクタ 2 個付 制御 2 系統
シーリングライト用スポットライト
ＬＮＣ 2 型 350-1500 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24 台
⑱センタースポットライト
クセノンピンスポットライト
2000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 台

客席サスペンションライト用スポットライト
ＬＮＣ 2 型 250-1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18 台
⑫フロアーコンセントボックス
Ｃ型 30 Ａ 2 口用 調光 2 回路（花道脇）‥‥‥ 2 個

ＦＱＨ型Ｓ 1-16 ＲＣ 2-1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥ 16 台
⑥第 4 サスペンションライト
フライダクトＣ型 30 Ａ 2 口用

調光 5 回路ＬＮＣ 2 型 250-1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24 台
ＥＣＲ 2 型 26 Ｃ -750 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16 台

Ｃ型 20 Ａ 24 個付 調光 8 回路
Ｃ型 60 Ａ 2 個付 直 2 回路
平行 15 Ａ（Ｅ付） 4 個付 直 1 回路

サスペンションライト用スポットライト
ＣＳＱ型 1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8 台

10 個付

フロントサイドライト用スポットライト

トーメンタルライト用スポットライト
ＥＣＲ 2 型 26 Ｃ -750 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12 台
⑪客席サスペンションライト
フライダクトＬ＝ 10．8 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列ＦＱＨ型Ｓ 1-16 ＲＣ 2-1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥ 16 台
⑤第 3 サスペンションライト
フライダクトＬ＝ 14．4 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列

調光 4 回路（ＬＨ用）‥‥‥ 2 個⑬フットライト

調光 2 回路（Ｆ前Ｃ）‥‥‥ 2 個

中ホール［あさぎり］断面図⑱⑯⑥⑦⑧

2006/12/1 発行⑤④③②⑰①●
⑩⑪

⑮⑬⑭●
⑨⑫●

本社・営業部〒 101-0041 東 京 都 千 代 田 区 神 田 須 田 町 1- 24

Tel.03-3252-0321

Fax.03-5256-9361

大阪営業所〒 530-0047 大阪市北区西天満 4-11-23（満電ビル） Tel.06-6312-1913

Fax.06-6315-0604

名古屋営業所〒 460-0008 名 古 屋 市 中 区 栄 4 - 1 - 1 （ 中 日 ビ ル ） Tel.052-263-7425

Fax.052-241-0790

福岡営業所〒 810-0041 福岡市中央区大名 1-14-45（Q iz TENJIN） Tel.092-741-4762

Fax.092-741-4764

広島営業所〒 730-0022 広島市中区銀山町 1-11（フジスカイビル） Tel.082-249-6400

Fax.082-249-6408

札幌営業所〒 060-0061 札幌市中央区南一条西 7-12（都市ビル） Tel.011-261-0321

Fax.011-261-2728

仙台営業所〒 980-0802 仙台市青葉区二日町 3-10（グラン・シャリオビル） Tel.022-263-0221

Fax.022-263-0225

LIGHTING DATA SHEET

No.270 都城市総合文化会館〔ＭＪ〕

10 ／ 10