LIGHTING
DATA
SHEET

納入施工事例

No.263

札幌コンベンションセンター外観

札幌コンベンションセンター［SORA］
Sapporo Convention Center
所在地
設計監理
設置主体
開館年月

北海道札幌市白石区東札幌 6 条 1 丁目 1-1
大洋・環境・塚田・真紀特定共同企業体
札幌市
平成 15 年 6 月

施設概要
人口 185 万人を擁する北海道の中心都市である札幌市は、地下鉄・市電・バスなど交通機関が整備されており、ホテル等の宿泊施設も充実しています。また観光資源も豊富で、年間 1,300 万人の人が訪れています。優位な立地や環境を背景に、札幌市はこれまでに多くの国際会議や学会などが開催されてきました。札幌コンベンションセンターは、そのコンベンション需要に応えるかたちで、平成 15 年 6 月にオープンしました。
札幌コンベンションセンターは、全部で 19 のホールと会議室が設けられています。最大規模の大ホールは、約 2,600㎡の広さと最大 2,500 人の収容能力を持ち、大型会議や展示会などに利用できるマルチパーパスなホールです。特別会
議場は、落ち着いた高級感のあるインテリアを備えた会議場です。六つの同時通訳ブースや傍聴席などを備え、国際的な会議に対応できます。その他、中小ホール、会議室など、多様なコンベンション機能に応えることができる施設です。
MARUMO は多目的なコンベンション施設のニーズにマッチした、リモコンスポットライトなどを導入しました。

設備概要
■大ホール
設備容量
A 室 3 φ 4W 210kVA
B 室 3 φ 4W75kVA
C 室 3 φ 4W 67.5kVA
客席 1 φ 3W 200kVA
収容人数
最大 2,500 人
ホール面積2,607 ㎡

■中ホール
設備容量 3 φ 4W 67.5kVA
収容人数
最大 600 人
ホール面積533 ㎡■特別会議場
設備容量 3 φ 4W 67.5kVA
収容人数
最大 700 人
ホール面積692 ㎡

LIGHTING DATA SHEET は MARUMO WEB 会員の登録で、バックナンバーを含めて閲覧できます。詳しくは http://www.marumo.co.jp をご覧ください。

LIGHTING DATA SHEET No.263

札幌コンベンションセンター［SORA］
1 /7

大ホール Main Hall

正面側から舞台

舞台から正面側

LIGHTING DATA SHEET No.263

札幌コンベンションセンター［SORA］
2/7

大ホール Main Hall

リモコンスポット操作卓

札幌コンベンションの核となる大ホールは、展示会会場としての使い方に加え、可動席を使ったシアター形式での利用もできます。正面側の壁面には解放できる大型のドアがあり、屋外と一体化した展示も可能な構造になっています。大ホールにはパン・ティルト・フォーカスにカラースクローラの機能を持った MARUMO のリモコンスポットライトが導入されています。遠隔操作によるシューティングは、床面での作業などとの影響もなく、確実で安全な作業を実現しました。

調光装置

LIGHTING DATA SHEET No.263

札幌コンベンションセンター［SORA］
3/7

大ホール Main Hall

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

7200

12007200

ステージ

7200

断面図バックサスライト

バックサスライト

アッパーホリゾントライト

第 1 照明バトン

第 6 照明バトン

第 9 照明バトン

7200

7200

7200

アッパーホリゾントライト

7200

第 4 照明バトン

第 3 照明バトン

第 8 照明バトン

第 5 照明バトン

第 10 照明バトン

7200

第 2 照明バトン

第 7 照明バトン

第 11 照明バトン

ロールバックチェア

天井伏図

調光装置
■調光器

A 室調光器 ( 舞台用 )2kW……………116 台

A 室調光器 ( 舞台用 )3kW………………12 台A 室調光器 ( 舞台用 )4kW………………12 台B 室調光器 ( 舞台用 )3kW……………… 4 台C 室調光器 ( 舞台用 )3kW……………… 4 台

B 室調光器 ( 舞台用 )2kW………………36 台C 室調光器 ( 舞台用 )2kW
調光器 ( 客席用 )2kW
調光器 ( 客席用 )6kW
■調光操作卓メモリーシーン………………36 台………………… 1 台…………………36 台…………………1000 シーン

グランドマスターフェーダ

UP/DOWN マスターフェーダ
段マスターフェーダ

同上用フラッシュ SW………………1 本……………1 本………………………3 本……………………3 個

メモリーデータ入力操作部 ( パッチ含む )UP/DOWN フェーダ

1式………………………1 組

サブフェーダ ………………………………20 本
同上用フラッシュ SW ……………………20 個

マスターフェーダ操作部 ……………………1 式
エフェクト操作部
パートフェーダ…………………………1 式……………………………8 本

タイム・レベルウィール…………………1 式

プリセットフェーダ操作部 (80ch)………3 段同上用フラッシュ SW ……………………80 個ジョイント SW……………………………1 個FDD(COMOS 対応 )………………………2 式

メモリーシーン……………………100 シーン

PTFC 操作パネル ……………………………1 式
カラー指定パネル ……………………………1 式
メモリー操作パネル………………………1 式

プリセット SW ……………………………24ch

LCD(14 型 ) …………………………………2 台■リモコン用信号パッチ盤

サブフェーダ遠方切替 SW …………………1 個マスターフェーダ

バックアップ SW ……………………………1 個
客席自動調光操作 SW ………………………1 式

作業灯 SW ……………………………………7 組
リモコンスポット操作卓用 SW ……………1 組■リモコンスポット操作卓
メモリーシーン……………………128 シーン

PTFC 操作パネル ……………………………1 式
プログラムパネル ……………………………1 式
チェイス操作パネル …………………………1 式
シーン実行パネル ……………………………1 式

3.5 型 FDD ……………………………………1 式
LCD(15 型 ) …………………………………1 台■分割用調光操作盤 [3 面 ]…………………………1 本

プリセットフェーダ ………………………12 本
シーン SW……………………10 個 3 ページ

フェード時間設定 ……………………………1 式
フリー / メモリー切替 SW …………………1 式■負荷モニター盤

LED グラフィック配列
アラーム PL……………………1 式…………………………………1 式

ワイヤレスコントローラ ……………………1 式■作業灯 SW パネル [4 面 ]作業灯 SW…………………………………1 式■リモコンスポット操作卓用ネクターボックス

AC 電源用コネクター ………………………1 個制御信号用コネクター ………………………1 個■分割用リモコンスポット操作卓

LIGHTING DATA SHEET No.263

札幌コンベンションセンター［SORA］
4/7

大ホール Main Hall
負荷設備
■ A ステージ用フロアーコンセント■第 6 照明バトン■ B ステージ用バックサスライト

C 型 20A 4 口用 ( 舞台袖用 ) ……………6 個同上用フライダクト

同上用フライダクト■ B ステージ用ウォールコンセント

L=10.8m ………………………………………1 列

L=10.8m……………………………………… 1 列C 型 30A 4 口用 (LH 用 ) …………………2 個
C 型 30A 4 口用 (LH 用 ) …………………1 個■ C ステージ用ウォールコンセント

C 型 30A 4 口用 (LH 用 ) …………………1 個■ D ステージ用ウォールコンセント

C 型 30A 4 口用 (LH 用 ) …………………1 個■ A ステージ用ロアーホリゾントライト
ハロゲン 300W■第 1 照明バトン

8灯

同上用フライダクト

4 色配線 L=2.0m 9 台

C 型 20A

24 個付

12 回路

平行 15A

4 個付

直 2 回路L=10.8m

2 個付■第 2 照明バトン

同上用フライダクト

制御

C 型 20A

40 個付

平行 15A

4 個付 直 2 回路

L=18.0m

2 系統

20 回路

……………………………………1 列制御コネクタ
○照明器具

2 個付

制御 2 系統

MSPII-1000W(PTC) ………………………2 台
同上用パワーボックス 2 台用 ………………1 台■第 3 照明バトン

同上用フライダクト
C 型 20A

40 個付

20 回路

平行 15A

4 個付

直 2 回路L=18.0m……………………………………1 列制御コネクタ
○照明器具

2 個付

制御 2 系統

RHEA-250H-1000W(PTFC)………………8 台

同上用パワーボックス 4 台用 ………………2 台
カッタースポットハロゲン 750W …………3 台■第 4 照明バトン

同上用フライダクト
C 型 20A

40 個付

20 回路

平行 15A

4 個付

直 2 回路L=18.0m……………………………………… 1 列制御コネクタ
○照明器具

2 個付

制御 2 系統

RHEA-250H-1000W(PTFC)………………8 台

同上用パワーボックス 4 台用 ………………2 台
カッタースポットハロゲン 750W …………3 台■第 5 照明バトン

同上用フライダクト
C 型 20A

24 個付 12 回路

平行 15A4 個付 直 2 回路

L=18.0m ………………………………………1 列制御コネクタ○照明器具

24 個付 12 回路

平行 15A

4 個付 直 2 回路

制御コネクタ 2 個付 制御 2 系統
■第 7 照明バトン

同上用フライダクト
C 型 20A

16 個付8 回路

平行 15A

4 個付

直 2 回路L=18.0m ………………………………………1 列制御コネクタ

2 個付

○照明器具

……………………………………1 列制御コネクタ

C 型 20A

2 個付 制御 2 系統

RHEA-250H-1000W(PTFC)……………12 台

同上用パワーボックス 4 台用 ………………3 台
ムービングスポットライト

ハロゲン 1kW(PTC) …………………………2 台同上用パワーボックス 2 台用 ………………1 台

MSPII-1000W(PTC)

制御 2 系統…………………2 台

同上用パワーボックス 2 台用 ………………1 台
カッタースポットハロゲン 750W …………1 台■第 8 照明バトン

同上用フライダクト
C 型 20A

16 個付

8 回路

平行 15A

4 個付

直 2 回路L=18.0m ………………………………………1 列制御コネクタ
○照明器具

2 個付

制御 2 系統

MSPII-1000W(PTC)…………………………2 台
同上用パワーボックス 2 台用 ………………1 台
カッタースポットハロゲン 750W …………1 台

C 型 20A

16 個付

8 回路

平行 15A

4 個付

直 2 回路制御コネクタ2 個付

制御 2 系統■ C ステージ用バックサスライト
同上用フライダクト
C 型 20A

16 個付

8 回路

平行 15A

4 個付

直 2 回路L=10.8m……………………………………… 1 列制御コネクタ

2 個付

制御 2 系統■ D ステージ用バックサスライト
同上用フライダクト
C 型 20A

16 個付

8 回路

平行 15A

4 個付

直 2 回路L=10.8m……………………………………… 1 列制御コネクタ 2 個制御 2 系統■分割使用時リモコンピンスポット

放電灯 250W (PTS)CCD カメラ付 ………6 台

フォローピンスポットライトコントローラー(10 型カラービデオモニター付 )調整室 ………………………………………2 set

コントローラー (10 型カラービデオモニター付 )会場内 ………………………………………4 set■第 9 照明バトン

同上用フライダクト
C 型 20A

24 個付

12 回路

平行 15A

4 個付

直 2 回路L=10.8m……………………………………… 1 列制御コネクタ

2 個付■第 10 照明バトン

同上用フライダクト制御 2 系統

C 型 20A

16 個付

8 回路

平行 15A

4 個付

直 2 回路L=18.0m ………………………………………1 列制御コネクタ○照明器具

2 個付制御 2 系統

MSP II-1000W(PTC) ………………………2 台

同上用パワーボックス 2 台用 ………………1 台
カッタースポットハロゲン 750W …………1 台■第 11 照明バトン

同上用フライダクト
C 型 20A

16 個付8 回路

平行 15A

4 個付 直 2 回路

L=18.0m ………………………………………1 列制御コネクタ

2 個付 制御 2 系統

○照明器具

MSP II-1000W(PTC) ………………………2 台

同上用パワーボックス 2 台用 ………………1 台
カッタースポットハロゲン 750W …………2 台■ A ステージ用アッパーホリゾントライト
同上用フライダクトC 型 20A

72 個付 4 色配線

L=18.0m ………………………………………1 列
同上用照明器具

フラッドライトハロゲン 500W …………72 台

LIGHTING DATA SHEET No.263

札幌コンベンションセンター［SORA］
5/7

中ホール Mid-sized Hall
中ホールは会議やパーティ、レセプションなど多目的な用途に対応するスペースです。

調光装置
■調光器

舞台用
客席用

調光器
調光器

■調光操作卓IL 2kW ……………… 27 台

IL 6kW ……………… 6 台

メモリーマスターフェーダ ………………… 1 本
フリーマスターフェーダ …………………… 1 本

フリーフェーダ …………………………… 24 本
メモリーシーン …………… 3 ページ 10 シーン
記憶 SW ……………………………………… 1 式
フェードタイム表示器 ……………………… 1 式
ページ切替 / タイム設定 SW ……………… 1 式
シーン再生 SW …………………………… 10 個

ページ表示 LED …………………………… 1 式
客席自動調光操作 SW ……………………… 1 式
作業灯 SW …………………………………… 3 組■作業灯 SW パネル

作業灯 SW3 組 ………………………………1 面■調光操作卓用コネクターボックス

AC 電源用コネクター ……………………… 1 式
制御信号用コネクター ……………………… 1 式■場内用調光操作卓盤
マスターフェーダ
フリーフェーダ
客席調光 SW
作業灯 SW…………………………1 本……………………………6 本………………………………1 式…………………………………3 組

負荷設備■ウォールコンセント

照明器具

照明器具

C 型 20A 3 口用 LH 用…………………… 2 個

カッタースポット ハロゲン 750W……… 1 台■リモコンフォローピンスポットライト

C 型 20A 3 口用 ステージ用……………… 4 個■第 1 照明バトン

コンセントボックス C 型 20A 2 口用

グリッド型………………………………… 3 個■第 2 照明バトン

コンセントボックス C 型 20A 2 口用

グリッド型………………………………… 3 個■第 3 照明バトン

コンセントボックス C 型 20A 2 口用

グリッド型………………………………… 3 個

パーライト 1kW 型 ハロゲン 500W 付… 4 台■第 4 照明バトン

コンセントボックス C 型 20A 2 口用

グリッド型………………………………

照明器具

3個

パーライト 1kW 型 ハロゲン 500W …… 4 台

フレネルレンズスポット ハロゲン 1kW… 8 台
ピンスポット放電灯 250W PTS 付

CCD カメラ付……………………………… 1 台
コントローラー 10 型カラービデオモニタ付

調整室………………………………………… 1 式

カッタースポット ハロゲン 750W……… 1 台■第 5 照明バトン

コンセントボックス C 型 20A2 口用

グリッド型 ………………………………

LIGHTING DATA SHEET No.263

6個

札幌コンベンションセンター［SORA］
6/7

特別会議場 Conference Hall
コンベンションセンターの特徴的な外観である、楕円形状の建築の中に作られたのが、特別会議場です。傍聴席や同時通訳ブース 6 室が設置された、インターナショナルで格調高い会議室です。天井に設置された照明は、札幌の空から降ってくる雪の様子をイメージしています。

調光装置
■調光器

舞台用
客席用

調光器

IL 2kW ……………… 21 台

調光器

IL 6kW ……………… 9 台

調光器■調光操作卓IL 2kW ……………… 10 台

メモリーマスターフェーダ ………………… 1 本

フェードタイム表示器 ……………………… 1 式
ページ切替 / タイム設定 SW ……………… 1 式
シーン再生 SW …………………………… 10 個

フリーフェーダ ………………………………6 本

客席調光 SW …………………………………1 式

作業灯 SW …………………………………… 3 組■作業灯 SW パネル

客席自動調光操作 SW ……………………… 1 式■調光操作卓用コネクターボックス

メモリーシーン …………… 3 ページ 10 シーン

制御信号用コネクター ……………………… 1 式

記憶 SW ……………………………………… 1 式

マスターフェーダ ……………………………1 本

ページ表示 LED …………………………… 1 式

フリーマスターフェーダ …………………… 1 本

フリーフェーダ …………………………… 24 本■場内用調光操作卓盤

AC 電源用コネクター ……………………… 1 式

作業灯 SW ……………………………………3 組
作業灯 SW3 組 ………………………………1 面

負荷設備■ウォールコンセント

C 型 20A 3 口用 埋込型 ……………………2 個

C 型 20A 3 口用 埋込型 LH 用 ……………1 個■第 1 照明バトン

コンセントボックス C 型 20A 2 口用グリッド型

照明器具………………………………6 個

フレネルレンズスポット ハロゲン 1kW 4 台■第 2 照明バトン

コンセントボックス C 型 20A 2 口用グリッド型

照明器具………………………………3 個

パーライト (1kW 型 ) ハロゲン 500W…… 2 台
カッタースポット ハロゲン 750W ………1 台■第 3 照明バトン

コンセントボックス C 型 20A 2 口用グリッド型

本……………………………… 3 個

照明器具

パーライト (1kW 型 ) ハロゲン 500W…… 2 台
カッタースポット ハロゲン 750W ………1 台■センタースポットライト

コンセントボックス C 型 20A 2 口用
グリッド型………………………………3 個

フォローピンスポットライト
ピンスポット ハロゲン 1kW……………1 台社 〒 101-0041 東 京 都 千 代 田 区 神 田 須 田 町 1-24 Tel 03-3252-0321 Fax 03-5256-9361

大 阪 営 業 所 〒 530-0057 大 阪 市 北 区 曽 根 崎 2-2-18（ミスパリシャトー） Tel.06-6312-1913 Fax.06-6315-0604
名古屋営業所 〒 460-0008 名 古 屋 市 中 区 栄 4-1-1（ 中 日 ビ ル ） Tel 052-263-7425 Fax 052-241-0790
福 岡 営 業 所 〒 810-0041 福 岡 市 中 央 区 大 名 1-14-45( 福 岡 鴻 池 ビ ル ) Tel.092-741-4762 Fax 092-741-4764
広 島 営 業 所 〒 730-0022 広 島 市 中 区 銀 山 町 1-11( フ ジ ス カ イ ビ ル ) Tel 082-249-6400 Fax 082-249-6408
札 幌 営 業 所 〒 060-0061 札 幌 市 中 央 区 南 1 条 西 7-12( 都 市 ビ ル ) Tel 011-261-0321 Fax 011-261-2728
仙 台 営 業 所 〒 980-0802 仙台市青葉区二日町 3-10( グラン・シャリオビル ) Tel 022-263-0221 Fax 022-263-0225

2005/10/01 発行

LIGHTING DATA SHEET

No.263 札幌コンベンションセンター［SORA］05/10/27

7/7