TK-1-1992 改 02018 年 9 月 14 日
日本原子力発電㈱浸水防護設備のシール構造について
浸水防護設備において，シール構造が適用されている部位を抽出し，シール材の種類を特定し，各シール材の止水性の確保について検討した結果をとりまとめた。
シール材のうち，ゴムシートパッキン，シートガスケット，Ｐ形ゴム及びリップシールについては，一般産業等において採用実績が多数あり，既に十分な止水性が確認されているシール材である。
このため，使用条件（圧力及び温度）に合わせて適切な仕様のものを選定し，仕様に応じた性能が保証されたものを取り付けることで，十分な止水性を確保することができる。
試験により止水性を確認するシール材については，以下のとおり。
①

防潮堤の主要な構造境界部に使用する止水ジョイントについては，試験により止水性が確保されることを確認したうえで使用する計画としている。試験の結果，止水ジョイントは，止水性が確保されていることを確認している。試験結果については，「補足 60-1 工事計画に係る説明資料（Ⅴ-1-1-2-2 津波への配慮に関する説明書） 5.13.1 防潮堤止水ジョイント部材について」に示す。

②防潮堤（鋼製防護壁）の鋼製防護壁を構成する鋼殻と鋼殻の継目については，鋼製防護壁シール材を充てんして止水性を確保する設計としている。鋼製防護壁シール材は，試験により止水性が確保されること確認したうえで，使用する計画としている。試験の結果，鋼製防護壁シール材は，止水性が確保されていることを確認している。試験結果については，「補足60-1 工事計画に係る説明資料（Ⅴ-1-1-2-2 津波への配慮に関する説明書） 5.13.2 鋼製防護壁シール材について」に示す。

③防潮堤（鋼製防護壁）の鋼製防護壁と取水構造物の境界部に使用する 1 次止水機構及び２次止水機構については，試験により止水性を確保したうえで使用する計画としている。試験の結果，１次止水機構及び２次止水機構は，止水性が確保されていることを確認している。
試験結果については，「補足 60-1 工事計画に係る説明資料（Ⅴ-1-1-2-2 津波への配慮に関する説明書） 6.1.3 止水機構に関する補足説明」に示す。

④

逆止弁の弁座部については，試験により止水性が確保されることを確認したうえで使用する計画としている。試験の結果，弁座部の止水性が確保されていることを確認している。試験結果については，「補足 60-1 工事計画に係る説明資料（Ⅴ-1-1-2-2 津波への配慮に関する説明書） 6.9.2 逆止弁を構成する各部材の評価及び機能維持の確認方法について」に示す。

以上をとりまとめたものを表 1 に示す。

1

表 1 浸水防護設備のシール構造について（1／7）
浸水防護設備シールの適用部位

シール材の種類

シール材の止水性確保の確認内容

構造図番号

止水ジョイント（ゴ主要な構造境界部

ムジョイント，シー試験により確認する。
（確認済）

トジョイント）
鋼製防護壁を構成する鋼殻と鋼殻の鋼製防護壁シール材試験により確認する。
（確認済）

防潮堤（鋼製防護壁） 継目

第 9-4-17 図
1 次止水機構（Ｐ形ゴ鋼製防護壁と取水構造物の境界部

ム及び接続ゴム含む。
）

試験により確認する。
（確認済）

2 次止水機構（シート2ジョイント）防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁）

止水ジョイント（ゴ主要な構造境界部ート鋼管杭防潮壁）

第 9-4-18 図

試験により確認する。
（確認済）

第 9-4-18 図

試験により確認する。
（確認済）

第 9-4-19 図

止水ジョイント（ゴ主要な構造境界部リア））
防潮堤（鉄筋コンクリ試験により確認する。
（確認済）

トジョイント）

防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁（放水路エムジョイント，シームジョイント，シートジョイント）止水ジョイント（ゴ主要な構造境界部

ムジョイント，シートジョイント）表 1 浸水防護設備のシール構造について（2／7）
浸水防護設備シールの適用部位

シール材の種類

シール材の止水性確保の確認内容

構造図番号

止水ジョイント（ゴ主要な構造境界部

ムジョイント，シー試験により確認する。
（確認済）

トジョイント）
水力発電所（ダム）をはじめとして，一般産業において採用実扉体と戸当りの取防潮扉合部

Ｐ形ゴム

績が多数ある。また，使用条件（圧力及び温度）に合わせて適切な仕様のものを選定し，仕様に応じた性能が保証されたものを取り付ける。

第 9-4-20 図
第 9-4-21 図

水力発電所（ダム）をはじめとして，一般産業において採用実扉体と小扉の取合部

Ｐ形ゴム

績が多数ある。また，使用条件（圧力及び温度）に合わせて適切な仕様のものを選定し，仕様に応じた性能が保証されたもの3を取り付ける。
水力発電所（ダム）をはじめとして，一般産業において採用実扉体と戸当りの取合部

Ｐ形ゴム

績が多数ある。また，使用条件（圧力及び温度）に合わせて適切な仕様のものを選定し，仕様に応じた性能が保証されたものを取り付ける。

放水路ゲート

水力発電所（ダム）をはじめとして，一般産業において採用実扉体と小扉の取合部

Ｐ形ゴム

績が多数ある。また，使用条件（圧力及び温度）に合わせて適切な仕様のものを選定し，仕様に応じた性能が保証されたものを取り付ける。

第 9-4-22 図表 1 浸水防護設備のシール構造について（3／7）
浸水防護設備シールの適用部位

シール材の種類

シール材の止水性確保の確認内容

構造図番号

水力発電所（ダム）をはじめとして，一般産業において採用実績
構内排 水路逆流防 止

扉体と戸当りの弁設備

座部

Ｐ形ゴムが多数ある。また，使用条件（圧力及び温度）に合わせて適切な

第 9-4-23 図仕様のものを選定し，仕様に応じた性能が保証されたものを取第 9-4-24 図り付ける。
間接支持構造物

ゴムシートパッキン

原子力発電所及び一般産業において採用実績が多数ある。また，（取水構造物）と又はシートガスケッ

使用条件（圧力及び温度）に合わせて適切な仕様のものを選定の取合部トし，仕様に応じた性能が保証されたものを取り付ける。

間接支持構造物

ゴムシートパッキン

原子力発電所及び一般産業において採用実績が多数ある。また，

海水ポ ンプグラン ド（取水構造物）と又はシートガスケッ

使用条件（圧力及び温度）に合わせて適切な仕様のものを選定

ドレン排出口逆止弁の取合部トし，仕様に応じた性能が保証されたものを取り付ける。

弁座部

弁座とフロート試験により確認する。
（確認済）

ゴムシートパッキン

原子力発電所及び一般産業において採用実績が多数ある。また，

又はシートガスケッ

使用条件（圧力及び温度）に合わせて適切な仕様のものを選定

ト

し，仕様に応じた性能が保証されたものを取り付ける。

弁座とフロート試験により確認する。
（確認済）

取水路 点検用開口 部
浸水防止蓋

4
取水ピ ット空気抜 き

フランジ部

配管逆止弁
弁座部
放水路 ゲート点検 用
開口部浸水防止蓋＊合部

第 9-4-26 図

第 9-4-27 図

第 9-4-28 図

水力発電所（ダム）をはじめとして，一般産業において採用実績

間接支持構造物（放水路＊）との取第 9-4-25 図

Ｐ形ゴムが多数ある。また，使用条件（圧力及び温度）に合わせて適切な仕様のものを選定し，仕様に応じた性能が保証されたものを取り付ける。

防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁（放水路エリア））内に含まれる放水路を示す。

第 9-4-29 図表 1 浸水防護設備のシール構造について（4／7）
浸水防護設備シールの適用部位

シール材の種類

ＳＡ用 海水ピット 開Ｐ形ゴムト）との取合部が多数ある。また，使用条件（圧力及び温度）に合わせて適切な仕様のものを選定し，仕様に応じた性能が保証されたものを取り付ける。

口部浸水防止蓋

水力発電所（ダム）をはじめとして，一般産業において採用実績
浸水防止蓋と小扉の取合部

構造図番号

水力発電所（ダム）をはじめとして，一般産業において採用実績

間接支持構造物（ＳＡ用海水ピッ

シール材の止水性確保の確認内容

Ｐ形ゴム

第 9-4-30 図が多数ある。また，使用条件（圧力及び温度）に合わせて適切な仕様のものを選定し，仕様に応じた性能が保証されたものを取り付ける。

緊急用 海水ポンプ ピット点 検用開口部 浸
5

水防止蓋

水力発電所（ダム）をはじめとして，一般産業において採用実績

間接支持構造物（緊急用海水ポンプピット）との取Ｐ形ゴム

緊急用 海水ポンプ グ（緊急用海水ポンランド ドレン排出 口プピット）との取逆止弁

合部
弁座部
間接支持構造物

緊急用 海水ポンプ 室（緊急用海水ポン床ドレ ン排出口逆 止プピット）との取弁合部弁座部仕様のものを選定し，仕様に応じた性能が保証されたものを取第 9-4-31 図り付ける。

合部
間接支持構造物が多数ある。また，使用条件（圧力及び温度）に合わせて適切なゴムシートパッキン

原子力発電所及び一般産業において採用実績が多数ある。また，

又はシートガスケッ

使用条件（圧力及び温度）に合わせて適切な仕様のものを選定

ト

し，仕様に応じた性能が保証されたものを取り付ける。

弁座とフロート試験により確認する。
（確認済）

ゴムシートパッキン

原子力発電所及び一般産業において採用実績が多数ある。また，

又はシートガスケッ

使用条件（圧力及び温度）に合わせて適切な仕様のものを選定

ト

し，仕様に応じた性能が保証されたものを取り付ける。

弁座とフロート試験により確認する。
（確認済）

第 9-4-34 図

第 9-4-35 図

表 1 浸水防護設備のシール構造について（5／7）
浸水防護設備
海水ポ ンプ室ケー ブ
ル点検口浸水防止蓋
緊急用 海水ポンプ 点検用開 口部浸水防 止蓋
緊急用 海水ポンプ 室
人員用 開口部浸水 防止蓋

シールの適用部位

シール材の種類

シール材の止水性確保の確認内容

間接支持構造物

ゴムシートパッキン

原子力発電所及び一般産業において採用実績が多数ある。また，（取水構造物）と又はシートガスケッ

使用条件（圧力及び温度）に合わせて適切な仕様のものを選定の取合部トし，仕様に応じた性能が保証されたものを取り付ける。

プピット）との取Ｐ形ゴム仕様のものを選定し，仕様に応じた性能が保証されたものを取り付ける。

間接支持構造物

水力発電所（ダム）をはじめとして，一般産業において採用実績プピット）との取Ｐ形ゴム6（格納容器圧力逃格納容 器圧力逃が しがし装置格納槽）装置格 納槽点検用 水との取合部
小扉と蓋板の取合部が多数ある。また，使用条件（圧力及び温度）に合わせて適切な仕様のものを選定し，仕様に応じた性能が保証されたものを取第 9-4-32 図

第 9-4-33 図

り付ける。

合部
間接支持構造物

密ハッチが多数ある。また，使用条件（圧力及び温度）に合わせて適切な合部（緊急用海水ポン第 9-4-51 図水力発電所（ダム）をはじめとして，一般産業において採用実績

間接支持構造物（緊急用海水ポン

構造図番号

一般産業において採用実績が多数ある。また，使用条件（圧力及リップシールび温度）に合わせて適切な仕様のものを選定し，仕様に応じた性能が保証されたものを取り付ける。
一般産業において採用実績が多数ある。また，使用条件（圧力及リップシールび温度）に合わせて適切な仕様のものを選定し，仕様に応じた性能が保証されたものを取り付ける。

第 9-4-36 図
第 9-4-37 図

表 1 浸水防護設備のシール構造について（6／7）
浸水防護設備シールの適用部位シール材の種類

間接支持構造物（常設低圧代替注
常設低 圧代替注水 系水系格納槽）との格納槽 点検用水密 ハ取合部

ッチ

小扉と蓋板の取合部

7常設低 圧代替注水 系水系格納槽）との格納槽 可搬型ポン プ

取合部

用水密ハッチ

小扉と蓋板の取合部

常設代 替高圧電源 装
置用カ ルバート原 子
炉建屋側水密扉

扉と戸当りの取合部

原子炉 建屋原子炉 棟

扉と戸当りの取合水密扉部

構造図番号

一般産業において採用実績が多数ある。また，使用条件（圧力及リップシールび温度）に合わせて適切な仕様のものを選定し，仕様に応じた性能が保証されたものを取り付ける。

第 9-4-38 図

一般産業において採用実績が多数ある。また，使用条件（圧力及リップシールび温度）に合わせて適切な仕様のものを選定し，仕様に応じた性能が保証されたものを取り付ける。

間接支持構造物（常設低圧代替注

シール材の止水性確保の確認内容

一般産業において採用実績が多数ある。また，使用条件（圧力及リップシールび温度）に合わせて適切な仕様のものを選定し，仕様に応じた性能が保証されたものを取り付ける。

第 9-4-39 図

一般産業において採用実績が多数ある。また，使用条件（圧力及リップシールび温度）に合わせて適切な仕様のものを選定し，仕様に応じた性能が保証されたものを取り付ける。
原子力発電所及び一般産業において採用実績が多数ある。また，

ゴムパッキン

使用条件（圧力及び温度）に合わせて適切な仕様のものを選定

第 9-4-40 図

し，仕様に応じた性能が保証されたものを取り付ける。
原子力発電所及び一般産業において採用実績が多数ある。また，
ゴムパッキン

使用条件（圧力及び温度）に合わせて適切な仕様のものを選定し，仕様に応じた性能が保証されたものを取り付ける。

第 9-4-41 図

表 1 浸水防護設備のシール構造について（7／7）
浸水防護設備シールの適用部位

原子炉 建屋付属棟 東扉と戸当りの取合側水密扉部

原子炉 建屋付属棟 西扉と戸当りの取合側水密扉部

シール材の種類シール材の止水性確保の確認内容

構造図番号

原子力発電所及び一般産業において採用実績が多数ある。また，
ゴムパッキン

使用条件（圧力及び温度）に合わせて適切な仕様のものを選定

第 9-4-42 図

し，仕様に応じた性能が保証されたものを取り付ける。
原子力発電所及び一般産業において採用実績が多数ある。また，
ゴムパッキン

使用条件（圧力及び温度）に合わせて適切な仕様のものを選定

第 9-4-43 図

し，仕様に応じた性能が保証されたものを取り付ける。
水力発電所（ダム）をはじめとして，一般産業において採用実績

原子炉 建屋付属棟 南扉と戸当りの取合側水密扉部

Ｐ形ゴムが多数ある。また，使用条件（圧力及び温度）に合わせて適切な仕様のものを選定し，仕様に応じた性能が保証されたものを取第 9-4-44 図

り付ける。
8水力発電所（ダム）をはじめとして，一般産業において採用実績
原子炉 建屋付属棟 北扉と戸当りの取合側水密扉 1部

Ｐ形ゴムが多数ある。また，使用条件（圧力及び温度）に合わせて適切な仕様のものを選定し，仕様に応じた性能が保証されたものを取第 9-4-45 図

り付ける。
水力発電所（ダム）をはじめとして，一般産業において採用実績
原子炉 建屋付属棟 北扉と戸当りの取合側水密扉 2部

Ｐ形ゴムが多数ある。また，使用条件（圧力及び温度）に合わせて適切な仕様のものを選定し，仕様に応じた性能が保証されたものを取り付ける。

第 9-4-46 図