PD-2-26 改1

東海第二発電所
基準津波を超え敷地に遡上する津波に対する設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の津波防護対策の津波区分の検討

平成29年9月19日
日本原子力発電株式会社
本資料のうち，枠囲みの内容は商業機密又は防護上の観点から公開できません。

1１．設計基準対象施設に対する津波防護対策の概要
海水ポンプエリア（浸水防止蓋／逆止弁）

放水路（放水路ゲート／浸水防止蓋）

浸水防護重点化範囲
浸水想定範囲，浸水防護重点化範囲

原子炉
建屋

浸水防護重点化範囲
浸水想定範囲，浸水防護重点化範囲

原子炉
建屋⑤放水路ゲート【外郭防護１】①防潮堤【外郭防護１】⑪原子炉建屋貫通部止水
非常用海水系配管処置（2重管）【内郭防護】③海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁【外郭防護１】【外郭防護２】④取水ピット空気抜き配管逆止弁【外郭防護１】

取水口
海水ポンプ室取水路②取水路点検用開口部
浸水防止蓋【外郭防護１】①防潮堤【外郭防護１】⑪原子炉建屋
貫通部止水処置【内郭防護】

放水口
放水路⑥放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋防護【外郭防護１】

ＳＡ用海水ピット（浸水防止蓋）
緊急用海水ポンプピット（浸水防止蓋／逆止弁）

構内排水路（逆流防止設備）
浸水防護重点化範囲
浸水想定範囲，浸水防護重点化範囲

浸水防護重点化範囲
浸水想定範囲，浸水防護重点化範囲

原子炉建屋

原子炉建屋

⑨緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋【外郭防護１】⑩緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁【外郭防護１】⑪緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁【外郭防護１】⑧ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋【外郭防護１】①防潮堤【外郭防護１】①防潮堤【外郭防護１】⑫原子炉建屋
貫通部止水処置【内郭防護】

構内排水路⑦構内排水路逆流防止設備【外郭防護１】⑪原子炉建屋
貫通部止水処置【内郭防護】

ＳＡ用海水取水ピット取水塔
緊急用海水ポンプピット

ＳＡ用海水ピット

海水ポンプ室取水路■外郭防護１：①防潮堤 ②取水路点検用開口部浸水防止蓋 ③海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁 ④取水ピット空気抜き配管逆止弁 ⑤放水路ゲート⑥放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋 ⑦構内排水路逆流防止設備 ⑧ＳＡ用海水取水ピット開口部浸水防止蓋 ⑨緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋⑩緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁 ⑪緊急用海水ポンプ室床ドレン逆止弁 ⑬-1防潮堤・防潮扉貫通部止水処置（図示省略）■外郭防護２：③海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁■内郭防護 ：⑫原子炉建屋貫通部止水処置 ⑬-2海水ポンプ室貫通部止水処置（図示省略） ⑭海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋（図示省略）

21

２．敷地に遡上する津波に対する設計基準対象施設の津波防護対策の津波防護区分の検討（１） はじめに◆津波ＰＲＡに基づく事故シーケンス選定において，基準津波を超え敷地に遡上する津波（以下「敷地に遡上する津波」という。）を起因とした事故シーケンスグループ「津波浸水による注水機能喪失」を抽出し，津波防護対策を講じることとしている。
◆津波防護対策の検討に当たっては，敷地に遡上する津波により重大事故等が発生した場合において，事故対応を行うために必要な施設・設備を選定し，これら施設・設備を「重大事故等対処施設の敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備」として定義した上で，第5条（津波による損傷の防止）により講じた津波防護対策により，敷地に遡上する津波により生じる重大事故等に対処するために必要な機能を確保する設計としている。
【敷地に遡上する津波に対する津波防護対象施設・設備の選定の考え方】（1） 敷地に遡上する津波に対する事故対応の基本方針に基づいた重大事故の防止及び緩和に必要な重大事故等対処設備※(2) 設備要求に係る設置許可基準規則第45条～第62条に適合するために必要となる設備※※：「設置許可基準規則第43条（重大事故等対処設備）」における可搬型重大事故等対処設備の接続口，保管場所及び機能保持に対する要求事項を満足するため，可搬型設備保管場所(西側及び南側），東側接続口，西側接続口（立坑），高所西側接続口，高所東側接続口についても津波防護の対象とする。
なお，高所西側接続口及び高所東側接続口については，事故シーケンスフループ「津波による注水機能喪失」の有効性評価において，期待する機能（低圧代替注水系(可搬型）及び代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型））を確保できる設計とする。

【重大事故等対処施設の敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備】
津波防護対象施設・設備①原子炉建屋 ②格納容器圧力逃がし装置格納槽（地上敷設部含む） ③緊急用海水ポンプピット ④常設低圧代替注水系格納槽⑤東側接続口 ⑥西側接続口（立坑） ⑦常設代替高圧電源装置置場 ⑧軽油貯蔵タンク（地下式） ⑨可搬型設備保管場所（西側及び南側）⑩緊急時対策所 ⑪高所東側接続口 ⑫高所西側接続口 ⑬常設代替高圧電源装置用カルバート ⑭ＳＡ用海水ピット◆津波ＰＲＡにおいては，防潮堤高さ（T.P.＋24m）を超える津波高さを評価対象としていることから，第5条対応として設置する防潮堤は，T.P.＋24mの津波により荷重及び荷重の組み合せを考慮しても概ね弾性状態となるよう設計するものの，遡上波の地上部からの到達，流入の防止は期待できない。取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止対策として設置する津波防護施設，浸水防止設備については，T.P.＋24mの津波に対して弾性設計域内に収まる設計としている。
◆以上を踏まえ，重大事故等対処施設の敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備に対する設計基準対象施設の津波防護対策の防護区分について整理した。また，合せて重大事故等対処施設の津波防護対策について整理した。

32

２．敷地に遡上する津波に対する設計基準対象施設の津波防護対策の津波防護区分の検討（２） 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の津波防護対象設備の配置

設計基準
対象施設

重大事故等
対処施設

原子炉建屋

○

○●

タービン建屋○

海水ポンプ室○○

非常用海水系配管

○

○

排気筒

○

○●

使用済燃料乾式貯蔵建屋○

軽油貯蔵タンク○

建屋及び区画【設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の津波防護対象設備の配置】○●

常設代替高圧電源装置置場○●

緊急用海水ポンプピット○●

格納容器圧力逃がし装置格納槽○●

常設低圧代替注水系格納槽○●

ＳＡ用海水ピット○●

常設代替高圧電源装置用カルバート

○●

東側接続口

○●

西側接続口（立坑）○●

高所東側接続口○●

高所西側接続口○●

緊急時対策所○●

可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側及び東側）○●○：設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の津波防護対象施設・設備●：敷地に遡上する津波に対する津波防護対象施設・設備

43

２．敷地に遡上する津波に対する設計基準対象施設の津波防護対策の津波防護区分の検討（３） 設計基準対象施設の津波防護対策の防護区分の検討（1／2）◆第5条対応として設置する津波防護施設及び浸水防止設備について，敷地に遡上する津波に対する防護区分の検討した。
敷地に遡上する津波に対する津波防護区分の検討

設計基準対象施設の津波対策（外郭防護１）

設計基準対象施設の津波対策（外郭防護２）

設計基準対象施設の浸水対策（内郭防護）

敷地に遡上する津波に対する津波対策となるか？

敷地に遡上する津波に対する津波対策となるか？

敷地に遡上する津波に対する津波対策となるか？

敷地に遡上する津波に対して機能保持

敷地に遡上する津波に対して
機能保持

①防潮堤
②取水路点検用開口部浸水防止蓋③海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁④取水ピット空気抜き配管逆止弁⑤放水路ゲート⑥放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋⑦構内排水路逆流防止設備⑧SA用海水ピット開口部浸水防止蓋⑨緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋⑩緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁⑪緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁⑬-1防潮堤・防潮扉貫通部止水処置

津波防護区分の検討

敷地に遡上する津波に対する津波防護
対象設備・施設への流入防止（外郭防護１）

漏水による重大事故等に対処するための機能への影響防止（外郭防護２）⑨緊急用海水ポンプ
ピット点検用開口部
浸水防止蓋⑩緊急海水ポンプグラ
ンドドレン排出口逆止弁⑪緊急用海水ポンプ室
床ドレン排出口逆止弁【図１】⑩緊急用海水ポンプグラ
ンドドレン排出口逆止弁⑪緊急用海水ポンプ室
床ドレン排出口逆止弁【図１】

敷地に遡上する
津波に対して機能保持

津波防護区分の検討

重大事故等に対処するための機能を有する施設・設備の隔離（内郭防護）敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備・施設への流入防止（外郭防護１）⑫原子炉建屋貫通部止水処置⑬-2海水ポンプ室貫通部止水処置⑬-3海水ポンプ室ケー
ブル点検口浸水防止蓋③海水ポンプグランドドレンドレン
排出口逆止弁漏水による重大事故等に対処するための機能への影響防止（外郭防護２）津波防護区分の検討

重大事故等に対処するための機能を有する施設・設備の隔離（内郭防護）

敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備・施設への流入防止（外郭防護１）

漏水による重大事故等に対処するための機能への影響防止（外郭防護２）⑫原子炉建屋貫通部止処置【図２】⑫原子炉建屋貫通部止処置【図２】■外郭防護１：⑨緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋 ⑩緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁⑪緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁■外郭防護２：⑩緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁 ⑪緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁■内郭防護 ：⑫原子炉建屋貫通部止水処置

重大事故等に対処するための機能を有する施設・設備の隔離（内郭防護）

54

２．敷地に遡上する津波に対する設計基準対象施設の津波防護対策の津波防護区分の検討（３） 設計基準対象施設の津波防護対策の防護区分の検討（2／2）

原子炉建屋水密扉【外郭防護１】【内郭防護】＊第43条対応設備⑨緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋【外郭防護１】⑩緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁【外郭防護１】【外郭防護２】⑪緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁【外郭防護１】【外郭防護２】

原子炉建屋⑧ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋【機能保持】①防潮堤【機能保持】

ＳＡ用海水取水ピット取水塔⑫原子炉建屋貫通部
止水処置【外郭防護１】【内郭防護】

海水ポンプ室取水路

浸水防護重点化範囲
浸水想定範囲，浸水防護重点化範囲

非常用海水ポンプピット

ＳＡ用海水ピット

図１ 緊急用海水ポンプピット浸水対策の概要【外郭防護１】【外郭防護２】

原子炉建屋

原子炉建屋水密扉 【外郭防護１】【内郭防護】＊第43条対応設備①防潮堤【機能保持】⑫原子炉建屋貫通部止水処置【外郭防護１】【内郭防護】

浸水防護重点化範囲
非常用海水系配管（2重管）※③海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁【機能保持】④取水ピット空気抜き配管逆止弁【機能保持】

取水口
海水ポンプ室取水路②取水路点検用開口部浸水防止蓋【機能保持】※：敷地に遡上する津波により，新たに津波防護対象施設である原子炉建屋への流入経路を特定

図２ 原子炉建屋浸水対策の概要【外郭防護１】65

２．敷地に遡上する津波に対する設計基準対象施設の津波防護対策の津波防護区分の検討（４） 設計基準対象施設の津波防護対策の防護区分の検討結果まとめ
海水ポンプエリア（浸水防止蓋／逆止弁）

放水路（放水路ゲート／浸水防止蓋）

浸水防護重点化範囲

原子炉建屋⑫原子炉建屋
貫通部止水処置【外郭防護１】【内郭防護】

浸水防護重点化範囲

浸水想定範囲，浸水防護重点化範囲
原子炉建屋水密扉【外郭防護１】【内郭防護】＊第43条対応設備

非常用海水系配管（2重管）③海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁【機能保持】④取水ピット空気抜き配管逆止弁【機能保持】①防潮堤【機能維持】

取水口
海水ポンプ室取水路②取水路点検用開口部
浸水防止蓋【機能維持】⑫原子炉建屋
貫通部止水処置【外郭防護１】【内郭防護】

原子炉建屋水密扉【外郭防護１】【内郭防護】＊第43条対応設備⑤放水路ゲート【機能維持】①防潮堤【機能維持】⑫原子炉建屋
貫通部止水処置【外郭防護１】【内郭防護】

放水口
放水路⑥放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋【機能維持】

ＳＡ用海水ピット（浸水防止蓋）
緊急用海水ポンプピット（浸水防止蓋／逆止弁）

原子炉
建屋

浸水想定範囲，浸水防護重点化範囲

原子炉
建屋

原子炉建屋水密扉【外郭防護１】【内郭防護】＊第43条対応設備

構内排水路（逆流防止設備）

浸水防護重点化範囲

浸水防護重点化範囲

浸水想定範囲，浸水防護重点化範囲

浸水想定範囲，浸水防護重点化範囲①防潮堤【機能維持】

構内排水路

原子炉建屋

原子炉建屋水密扉【外郭防護１】【内郭防護】＊第43条対応設備⑨緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋【外郭防護１】⑩緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁【外郭防護１】【外郭防護２】⑪緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁【外郭防護１】 【外郭防護２】⑧ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋【機能維持】①防潮堤【機能維持】

ＳＡ用海水取水ピット⑫原子炉建屋
貫通部止水処置【外郭防護１】【内郭防護】

取水路⑦構内排水路逆流防止設備【機能維持】
非常用海水ポンプピット

ＳＡ用海水ピット■外郭防護１：⑫原子炉建屋貫通部止水処置 ⑨緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋 ⑩緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁⑪緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁■外郭防護２：⑩緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁 ⑪緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁■内郭防護 ：⑫原子炉建屋貫通部止水処置□対象外：①防潮堤 ②取水路点検用開口部浸水防止蓋 ③海水ポンプ室グランドドレン排出口逆止弁 ④取水ピット空気抜き配管逆止弁 ⑤放水路ゲート⑥放水路点検用開口部浸水防止蓋 ⑦構内排水路逆流防止蓋 ⑧ＳＡ用海水ピット浸水防止蓋76３．敷地に遡上する津波に対する重大事故等対処施設の津波防護対策の津波防護区分
緊急用海水ポンプピット（浸水防止蓋／逆止弁），格納容器圧力逃がし装置格納槽（水密ハッチ），常設低圧代替注水系格納槽（水密ハッチ）⑭原子炉建屋機器搬出入口及び人員用水密扉【外郭防護１】【内郭防護】
原子炉
建屋⑮緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋【外郭防護１】【内郭防護】⑯緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋【外郭防護１】【内郭防護】①防潮堤【機能維持】⑫原子炉建屋
貫通部止水処置【外郭防護１】
非常用海水【内郭防護】
ポンプピット

ＳＡ用海水ピット⑭原子炉建屋機器搬出入口及び人員用水密扉【外郭防護１】【内郭防護】

原子炉建屋⑲常設低圧代替注水系格納槽
可搬型ポンプ用水密ハッチ【外郭防護１】【内郭防護】⑰格納容器圧力逃がし装置
格納槽点検用水密ハッチ【外郭防護１】【内郭防護】

海水ポンプ室

⑨緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋【外郭１】⑩緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁 【外郭１】【外郭２】⑪緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁【外郭１】 【外郭２】

格納容器圧力逃がし装置格納槽⑱常設低圧代替注水系
格納槽点検用水密ハッチ【外郭防護１】【内郭防護】⑫原子炉建屋
貫通部止水処置
常設低圧代替注水系格納槽【外郭防護１】【内郭防護】
浸水防護重点化範囲
浸水想定範囲，浸水防護重点化範囲

常設代替高圧電源装置置場（水密扉），常設代替高圧電源装置用カルバート（水密扉），軽油貯蔵タンク（浸水防止蓋）⑳常設代替高圧電源装置
置場水密扉【内郭防護】
21常設代替高圧電源装置用カルバート
原子炉建屋側水密扉【内郭防護】

屋外タンク（低耐震機器）原子炉
建屋⑬原子炉建屋機器搬出入口及び人員用水密扉【外郭防護１】【内郭防護】①防潮堤【機能維持】
屋外配管（低耐震機器）

22軽油貯蔵タンク点検用開口部浸水防止蓋【内郭防護】

軽油貯蔵タンク（地下式）

常設代替高圧原電装置置場

常設代替高圧電源
装置用カルバート⑫原子炉建屋
貫通部止水処置【外郭防護１】【内郭防護】

非常用海水系配管（２重管）

海水ポンプ室
ＳＡ用海水ピット

浸水防護重点化範囲
浸水想定範囲，浸水防護重点化範囲■外郭防護１：⑫原子炉建屋貫通部止水処置 ⑭原子炉建屋機器搬出入口及び人員用水密扉 ⑨緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋 ⑩緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁 ⑪緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁 ⑮緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋 ⑯緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋⑰格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ ⑱常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ ⑲常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチ■外郭防護２：⑩緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁 ⑪緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁■内郭防護 ：⑫原子炉建屋貫通部止水処置 ⑭原子炉建屋機器搬出入口及び人員用水密扉 ⑨緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋 ⑩緊急用海水ポンプグランドドレ
ン排出口逆止弁 ⑪緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁 ⑮緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋 ⑯緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋⑰格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ ⑱常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ ⑲常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチ⑳常設代替高圧電源装置置場水密扉 21常設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉 22軽油貯蔵タンク点検用開口部浸水防止蓋

87

４．敷地に遡上する津波に対する津波防護対策の津波防護区分の整理（1／2）◆敷地に遡上する津波に対する津波対策設備の津波防護区分の検討結果を踏まえ，以下のとおり整理した。
防護区分

津波防護施設

外郭防護１

浸水防止設備外郭防護２

設計基準対象施設の津波対策設備

重大事故等対処施設の敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備①防潮堤（防潮扉含む）－⑤放水路ゲート－⑦構内排水路逆流防止設備

－

貯留堰

－

－

⑫原子炉建屋貫通部止水処置②取水路点検用開口部浸水防止蓋－③海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁－④取水ピット空気抜き配管配管逆止弁－⑥放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋－⑧SA用海水ピット開口部浸水防止蓋－⑨緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋⑨緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋⑩緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆弁⑩緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆弁⑪緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁⑪緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁⑬防潮堤・防潮扉，海水ポンプ室貫通部止水処置－－⑫原子炉建屋貫通部止水処置－⑭原子炉建屋機器搬出入口及び人員用水密扉－⑮緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋－⑯緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋－⑰格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ－⑱常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ－⑲常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチ③海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁－－⑩緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆弁－⑪緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁

98４．敷地に遡上する津波に対する津波防護対策の津波防護区分の整理（2／2）
防護区分

内郭防護

浸水防止設備設計基準対象施設の津波対策設備

重大事故等対処施設の敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備⑫原子炉建屋貫通部止水処置⑫原子炉建屋貫通部止水処置⑬-3海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋－－⑨緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋－⑩緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆弁－⑪緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁－⑫原子炉建屋貫通部止水処置－⑭原子炉建屋機器搬出入口及び人員用水密扉－⑮緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋－⑯緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋－⑰格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ－⑱常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ－⑲常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチ－

20常設代替高圧電源装置置場水密扉－

21常設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉－

22軽油貯蔵タンク点検用開口部浸水防止蓋

109

＜参考＞敷地に遡上する津波に対する設計基準対象施設の津波防護対策の津波防護区分◆敷地に遡上する津波に対する設計基準対象施設の津波対策設備の津波防護区分の検討結果を踏まえ，以下のとおり整理した。
防護区分

津波防護施設設計基準対象施設の津波対策設備

敷地に遡上する津波に対する津波防護対象施設・設備①防潮堤（防潮扉含む）－⑤放水路ゲート－⑦構内排水路逆流防止設備

－

貯留堰

－

－

⑫原子炉建屋貫通部止水処置②取水路点検用開口部浸水防止蓋－③海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁－④取水ピット空気抜き配管配管逆止弁－⑥放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋－⑧SA用海水ピット開口部浸水防止蓋－⑨緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋⑨緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋⑩緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆弁⑩緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆弁⑪緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁⑪緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁⑬-1防潮堤・防潮扉，海水ポンプ室貫通部止水処置－③海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁－－⑩緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆弁－⑪緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁⑫原子炉建屋貫通部止水処置⑫原子炉建屋貫通部浸水防止蓋⑬-3海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋

－

外郭防護１

浸水防止設備

外郭防護２

内郭防護

11

10