Podtech/llm-jp-corpus-v4-ja_sip_comprehensive_pdf huggingface dataset:
東海第二発電所 工事計画審査資料
資料番号

工認-095 改0

提出年月日

平成30年7月6日

NT2 補③Ｖ-5-32 R0

Ⅴ-5-32 計算機プログラム（解析コード）の概要・ＬＳ−ＤＹＮＡ目次

NT2 補③Ｖ-5-32 R0

1.

はじめに

1

1.1 使用状況一覧

22.

3

解析コードの概要

1.

はじめに
本資料は，添付書類において使用した計算機プログラム（解析コード）ＬＳ−ＤＹＮＡについて説明するものである。

NT2 補③Ｖ-5-32 R0

本解析コードを使用した添付書類を示す使用状況一覧，解析コードの概要を以降に記載する。

1

1.1 使用状況一覧
使用添付書類バージョン

竜巻より防護すべき施設を内包する施設の強度計算書

971

Ⅴ-3-別添1-2-1-2

防護鋼板の強度計算書

R9.2.0，971

Ⅴ-3-別添1-2-1-3

架構の強度計算書

R9.2.0，971

NT2 補③Ｖ-5-32 R0

Ⅴ-3-別添1-1-12

2.

解析コードの概要
コード名

項目

LS-DYNA

使用目的

3次元有限要素法による衝突解析（竜巻飛来物影響評価）

開発機関

Livemore Software Technology Corporation

開発時期

1987年

使用したバージョン
コードの概要Ver.971
Ver.R9.2.0
LS-DYNAは，Lawrence Livemore研究所により開発・公開された陽解法有限要素法DYNA3Dを基に開発された構造解析用の汎用市販コードである。
機械・土木建築その他広範な分野に及ぶ要素群，非線形モデルを多数サポートしており，国内外の宇宙航空，自動車，機械，建築，土木

NT2 補③Ｖ-5-32 R0などの様々な分野において多くの利用実績があり，陽的時間積分を用いていることから，衝突問題など短時間の動的現象のシミュレーションに適している。また，大変形の非線形問題への適用が容易である点に特徴がある。
衝突問題や動的荷重を受ける構造物の応力，ひずみや加速度応答などを算出する。
LS-DYNA Ver.971は，竜巻より防護すべき施設を内包する施設の屋根スラブの3次元有限要素法による衝突解析（竜巻飛来物影響評価）に使用している。
LS-DYNA Ver.R9.2.0は，竜巻飛来物防護対策設備の3次元有限要素法による衝突解析（竜巻飛来物影響評価）に使用している。
【検証（Verification）】
検証

本解析コードの検証の内容は以下のとおりである。

（Verification）

・開発機構マニュアルにおいて提示している3次元有限要素法による及び妥当性確認(Validation）

衝突解析に関する例題解析を実施し，解析結果がマニュアルに記載された結果と一致することを確認している。
・Norwegian University of Science and Technologyにより，シェル要素及びソリッド要素を用いた薄板鋼管の軸方向圧縮破壊試験のシミュレーション解析が行われており，解析結果と実験結果が概ね一致することを確認している。
・本コードの運用環境について，開発機関から提示された要件を満足していることを確認している。

3

【妥当性確認（Validation）】
本解析コードの妥当性確認の内容は，以下のとおりである。
・本解析コードは，国内外の宇宙航空，自動車，機械，建築，土木などの様々な分野における使用実績を有しており，妥当性は十分に確認されている。
・開発機関が提示するマニュアルにより，本解析コードの適正な用途適用範囲を確認している。
・本工事計画で行う3次元有限要素法（はり要素，シェル要素，ソリッド要素）による動的解析（衝突解析）の用途，適用範囲が上述検証の妥当性確認範囲内にあることを確認している。

（Verification）

・本工事計画において使用するバージョンのうちVer.971は，他プラ及び妥当性確認(Validation）

ントの既工事計画において使用されているものと同じであることを確認している。
・本工事計画において使用するバージョンのうちVer.R9.2.0は，他プラントの既工事計画において使用されているものと異なるが，NT2 補③Ｖ-5-32 R0Eバージョンの変更において解析機能に影響のある変更が行われていないことを確認している。
・本工事計画における構造に対し使用する要素，3次元有限要素法による衝突解析（竜巻飛来物影響評価）の使用目的に対し，使用用途及び使用方法に関する適用範囲が上述の妥当性確認の範囲内であることを確認している。

4
１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（３８８））
２．日 時：平成２９年１０月２日
３．場 所：原子力規制庁

１０時００分～１１時５７分

９階Ｄ会議室

４．出席者
原子力規制庁：（新基準適合性審査チーム）
大塚安全審査官、田尻安全審査官、津金安全審査官、穗藤保安規定係長
事業者：
日本原子力発電株式会社：発電管理室 副室長 他５名
５．要旨（１）日本原子力発電から、東海第二発電所の設置許可基準規則等への適合性のうち「１６条燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設」について、８月２４日の審査会

合における提出資料に基づき説明があった。
（２）原子力規制庁から、事実関係の確認を行うとともに、今後必要に応じて指摘等を行っていく旨伝えた。
（３）日本原子力発電から、了解した旨の回答があった。
６．その他
提出資料：なし
首都圏北部地域産業活性化活動事業

第 11 回首都圏北部４大学（４ｕ）新技術説明会「グリーンイノベーションを支えるＥＣＯ技術創出に向けて」

報

告資料2011 年 1 月 21 日
茨城県日立市ホテル天地閣主催

首都圏北部４大学連合（茨城大学･宇都宮大学･群馬大学･埼玉大学）、
首都圏北部地域産業活性化準協議会（特定非営利活動法人北関東産官学研究会・茨城県・栃木県・群馬県・(財)日立地区産業支援センター・(株)ひたちなかテクノセンター・(財)栃木県産業振興センター・
特定非営利活動法人群馬県ものづくり研究会）

後援

関東経済産業局、埼玉県、(財)茨城県中小企業振興公社、(財)埼玉県中小企業振興公社、(財)群馬県産業支援機構、常陽銀行、埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、埼玉懸信用金庫、群馬銀行、東和銀行、足利銀行、栃木銀行

プロ

グ ラ ム

司会：茨城大学 教授
産学官連携イノベーション創成機構

副機構長

池畑 隆

理事・副学長神永 文人

13:00～13:15 ＜開会挨拶＞
茨城大学

特定非営利活動法人北関東産官学研究会 会長根津 紀久雄

13:15～13:45 ＜特別講演＞(株)日立製作所電力システム社「

低炭素社会の実現に向けたエネルギー・環境技術

13:45～16:25 ＜大学発表＞

No.1

技師長 兼 CTO

池口 隆 氏」

発表 25 分 質疑応答 5 分

13:45～14:15 埼玉大学

大学院理工学研究科・准教授

山根敏

省エネ支援のための鋼厚板溶接および薄板チタン溶接の高能率化

No.2

14:15～14:45 群馬大学

大学院工学研究科・助教

佐藤 和好

安価な未利用資源と廃棄物からのエネルギーと高付加価値製品の併産

14:45～14:55 ＜休憩＞

No.3

14:55～15:25 宇都宮大学

農学部・准教授

有賀 一広

地理情報システム GIS を用いた森林バイオマス（林地残材）の詳細な推定手法

No.4

15:25～15:55 茨城大学

工学部・教授

垣本 直人

リチウムイオン二次電池による太陽光発電出力の平準化の検討

No.5

15:55～16:25 福島工業高等専門学校

物質工学科・准教授

鴨下 祐也水耕栽培による既存建築物の屋上緑化

16:25～16:30 ＜閉会挨拶＞
埼玉大学 総合研究機構 地域オープンイノベーションセンター 教授
知的財産・技術移転推進部門長

太田公廣
熱ショックを利用した農作物の病害抵抗性誘導技術
・・・野菜も風呂に入ると風邪をひかない話・・・
controlHeat shock

茨城大学農学部附属フィールドサイエンス教育研究センター
准教授 佐藤達雄

1茨城大学農学部附属フィールドサイエンス教育研究センター

1.
2.
3.

茨城大学阿見キャンパスに立地
農学部におけるフィールド科学の研究教育拠点
地域貢献，地域連携事業の推進

施設野菜における農薬使用量の増大
長期どり作型における殺虫剤，殺菌剤ののべ使用回数の慣行レベル（茨城県）• ナス 66• キュウリ 54• イチゴ 48
• ニラ 42• トマト 35
単位：回［重要］使用基準を遵守すれば安全性に問題はない

しかし．．．
周辺環境への負荷
生産コスト
散布労力
消費者ニーズ
薬剤耐性・新規病害虫の出現

農薬代替防除技術•••••

物理的防除 (防虫ネット，蒸気消毒 etc.)
総合防除 [Integrated Pestological (Biological) management ; IPM (IBM)].
農薬代替資材 (酵母抽出液，植物エキス etc.)品種改良による病虫害抵抗性作物の育成
植物獲得免疫の活性化 (熱ショック，病害抵抗性誘導剤，紫外線 etc.)

植物の獲得免疫•

普段は不活性•

特定の病害に対する抵抗性とは異なる•

病原菌の感染等により速やかに活性化•動物のような免疫担当細胞を持たない•

局所的または全身的にシグナルが伝達される

attack免疫の活性化vigor!

植物獲得免疫感染
病斑

植物が初めて病原菌に感染すると深刻な病斑が形成

植物獲得免疫警報 (シグナル)

感染部位からシグナルが発生し，植物防御システムが活性化

植物獲得免疫

防御反応
他の病原菌
感染
防御レベルが上昇した植物に他の病原菌が感染しても被害は初回より小さく封じ込まれる．

植物獲得免疫病原菌の感染以外にも，植物が病原菌に感染したと錯覚(?)するような薬品，環境ストレス等によっても植物免疫を活性化させることは可能

抵抗性誘導剤
エリシター
環境ストレス、傷防御反応

感染

抵抗性誘導剤：植物免疫を活性化
無処理

抵抗性誘導剤処理

・効果を謳うと「農薬」となる。
しかし．．． ・農薬として使用するには農薬取締法の規制を受ける。
・効果未検証のものが多い。
・高価

植物獲得免疫の発生機序
シロイヌナズナでの例

病原菌感染
熱ショック

PBZ [probenazole](3-allyloxy-1,2-benzothiazole 1,1-dioxide)

PBZ
BIT

サリチル酸の集積

BIT [saccharin](1,1-Dioxo-1,2-benzothiazol-3-one)ASM
ASM [acibenzolar-S-methyl](S-methyl benzo[1,2,3]thiadiazole-7-carbothioate)

病原体感染特異的たんぱく質の集積
Systemic Acquired Resistance; 全身獲得抵抗性(SAR)熱ショックによる灰色かび病抵抗性の誘導（キュウリ）
無処理

温湯浸漬 (2 min)

30℃

24hr
接種

灰色かび病
(Botrytis cinerea)

35℃

40℃

45℃

2 days熱ショックによる植物免疫システムの活性化
 高温によるストレスを利用し病害抵抗性を誘導する
 短時間で強力な効果 (> 45℃, <5min).
 化学物質等を使用しない，農薬取締法の影響を受けない 実行容易
無処理

45℃/2min温湯散布による熱ショック処理装置の開発
温湯水
湯温調節バルブ
温度センサー

給湯器

イチゴにおける実施例
保温カバー付噴霧口

燃焼ガス引き込みダクト

温湯散布とは？

その名の通り、お湯を撒くこと！

温湯散布の効果・植物免疫を活性化することによる病害抵抗性の誘導・病害防除効果・害虫防除効果
・収穫後の鮮度保持効果
温湯散布のメリット
お湯なので安心！
さらに、高い病虫害防除効果・鮮度保持効果が得られる

低コスト化の可能性
炭酸ガス発生装置や暖房機との兼用化

1.0

0.8

0.6

0.4

0.20.0無処理

peroxidase

BIT10s

20s

30s

40s

Relative expression(TIPK/Actin)

Relative expression(POX/Actin)

温湯散布による遺伝子発現制御

700
600
500
400
300
200
1000

無処理

BIT

10s

20s

30s

40s

Trichoderma induced protein kinase

15秒程度で葉温が40℃を越す
病害抵抗性関連遺伝子の発現量が増加する

温湯がイチゴ収量におよぼす影響
400

上物収量(g/株)

300

200

1000
温湯１０秒/株

温湯２０秒/株

慣行防除

収量は慣行防除と変わらない

無防除

温湯の果実に対する保鮮効果(50°C処理，室温10日後)

control

10204080

温湯による表面殺菌効果
果実表面のワックス溶解による果実表面の保護
果実表面の抗酸化活性の向上

160(sec)

想定される用途
 一般施設野菜の病害虫防除
 品質，保存性の向上
 イチゴ摘み取り園，植物工場など農薬の使用が困難な場所での使用

19実用化に向けた課題
 現在，イチゴを対象作物として農林水産省の委託を受け，自走式温湯散布装置の開発を実施
中（茨城県農業総合センター，理化学研究所，秋葉商事株式会社との共同研究）．
 今後，他作物での利用についても栽培学的なデータを取得し，実用化を目指していく．
 実用化に向け，湯温調節や自走機構，低コスト化技術を確立する必要もあり．
20

企業への期待 湯温調節や自走機構など機械分野，エネルギー分野との連携を希望．
 閉鎖型，半閉鎖型植物生産システムでの展開が有効と考えられる．

21

本技術に関する知的財産権
 発明の名称
 出願番号
 出願人
 発明者：農業用熱ショック処理装置：特願2008-74812
：茨城大学
：佐藤達雄

22

お問い合わせ先
茨城大学 共同研究開発センター
知的財産部門 片上浩三
ＴＥＬ：０２９４－３８－７２８１
ＦＡＸ：０２９４－３８－５２４０
e-mail：katakami@mx.ibaraki.ac.jp
23
１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（１１０２））
２．日 時：平成３０年７月３日 １８時２５分～２０時０５分
３．場 所：原子力規制庁

９階Ｄ会議室

４．出席者
原子力規制庁：（新基準適合性審査チーム）
吉村上席安全審査官、植木主任安全審査官、千明主任安全審査官、津金主任安全審査官、田尻審査官、日南川審査官、竹内技術参与、山浦技術参与
事業者：
日本原子力発電株式会社：開発計画室 室長代理 他７名
東北電力株式会社：原子力部（原子力設備） 担当
東京電力ホールディングス株式会社：原子力設備管理部 土木耐震グループ 副長 他１名
中部電力株式会社：原子力部

設備設計グループ 担当

電源開発株式会社：原子力技術部 設備技術室 担当 他１名
５．要旨（１）日本原子力発電から、６月６日及び本日の提出資料に基づき、東海第二発電所の工事計画認
可申請に係る耐震性に関する説明書について説明があった。
（２）原子力規制庁から主に以下の点について指摘を行った。
＜海水ポンプエリア竜巻防護対策施設耐震計算書＞○ 耐震評価フローについて、固有値解析モデルが固有値解析だけでなく設計用地震力の設定にも使用されているのか整理して提示すること。
○ 構造強度評価について、評価方法、荷重の組合せ等を説明した上で計算方法を記載するなど、他の耐震計算書を参考に文章構成を見直すこと。
○ 評価に適用する基準について、どの基準がどの部材（材料）に適用されるか整理して提示すること。
○ 許容応力状態について、上位クラス施設への波及影響評価であるにもかかわらずⅢＡＳとする根拠を整理して提示すること。
○ 作成した床応答曲線について、当該曲線を拡幅していない理由、地質のばらつきの考慮した理由等、設定根拠を、建物・構築物における設定根拠との整合性も踏まえて整理して提示すること。また、減衰定数の設定根拠について、整理して提示すること。
○ 評価用地震動の抽出位置について、南北方向の断面図を整理して提示すること。
○ 取水構造物の評価に関して、他の工認図書を引用する場合は適切な図書を引用しそれが明確になるように整理して提示すること。
○ 入力地震動（震度も含めて）について、固有振動数算出における刺激係数等の数値を再確認し、保守的な設定となっていることを整理して提示すること。
○ 鉄骨架構の固有値解析モデルについて、実構造を踏まえた適切なモデルであることを整理して提示すること。
○ 鉄筋コンクリート部の評価対象部材の諸元について、整理して提示すること。

○ 応力計算において、発生応力が最大となる部材の位置及び諸元を整理して提示すること。
○ 鋼構造部の許容応力の算定式を追記すること。
○ 鉄ボルトの断面積に関する定義を整理して提示すること。
（３）日本原子力発電から、本日の指摘等について了解した旨の回答があった。
６．その他
提出資料：
・V-2-11-2-9 海水ポンプエリア竜巻防護対策施設の耐震性についての計算書
２０２４年６月吉日

２０２４年 田園百寿庭球大会（第７１回）
田園テニス倶楽部創立９０周年記念大会

主催 田園テニス倶楽部
拝啓 時下ますますご繁栄の段、お慶び申し上げます。
本年度 7１回大会となる田園百寿庭球大会を来る２０２４年９月２６日（木）に開催いたします。
下記の要項をご覧の上、ふるってご参加いただきますようお願い申し上げます。
日時

２０２４年９月２６日（木） 予備日なし 受付午前８時半～ コート集合９時 試合開始９時半
雨天中止となりますので前日（９月２５日）２１時のホームページにて開催有無をご確認ください。

http://www.tokyu-sports.com/tennis/den-en.html
参加資格

２０２４年９月２６日時点で満５５歳以上の男性と女性（男子ダブルス・女子ダブルス・ミックス）
前回優勝組は、組（ペア）を変更してください。

試合方法

１．各ペアの試合当日の年齢の合計を算出し、年齢上位より８組ずつを１グループとするグループ内トーナメント（参加者は全員３試合を行います）（１） 第１試合 同年齢層グループ内での対戦（２） 第２試合 第１試合の勝組、負組での対戦（３） 第３試合 ２勝組、１勝１敗組、２敗組での対戦
２．１セットマッチ６ゲーム先取（ノーアドバンテージ方式） 試合はセルフジャッジで行います。
３．ハンディキャップ
女性は実年齢に８歳を加算して各ペアの年齢の合計を算出（申込書には試合当日の実年齢をご記入ください。）

使 用 球賞品
懇 親 会

プリンスイエロー
優勝・準優勝・長寿・おしどり賞・親子賞・兄弟姉妹賞・遠来賞等（賞の表彰は各コートで）行いません。昼食の用意はありませんので各自お持ちください。

参 加 費

１組 12,000 円（昼食及び懇親会なし）
お支払いは当日受付時に各組ごとにお願いいたします。

申込締切

２０２４年８月２６日（月）必着
先着５６組を受け付けます。５６組となった時点で締切日前でも締切らせていただきます。

申込方法

申込書ご記入のうえ郵送または FAX で下記宛先までお送りください。
FAX でお申込みの場合は送信後に必ずお電話にて FAX 送信した旨をご連絡ください。
〒１４５－００７１ 東京都大田区田園調布２－３１－１
田園テニス倶楽部 （ＴＥＬ）０３－３７２１－４６０７（ＦＡＸ）０３－５４８３－７０３８

注意事項

本大会は特別な試合のため締め切り後のキャンセルはできません。万一欠場される場合は必ず早めのご連絡をお願いいたします。締め切り後、欠場の申し入れでメンバーチェンジとなった組は順位対象外扱いにて出場をお願いしております。

※今後の新型コロナ感染状況によっては中止となる場合がございます。
※ご来場の際は公共の交通機関をご利用下さい。駐車場契約者以外の駐車はできません。

皆様のご協力のもと安全で楽しい一日にしていきたいと思います。どうぞご理解の程よろしくお願いいたします。
１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（４８６））
２．日 時：平成２９年１１月１４日 １０時００分～１２時００分
１３時３０分～１８時１０分
３．場 所：原子力規制庁

８階会議卓Ａ

４．出席者
原子力規制庁：（新基準適合性審査チーム）
義崎管理官補佐、近田安全審査官
事業者：
日本原子力発電株式会社：発電管理室 副室長 （他４名）
５．要旨（１）日本原子力発電株式会社から、11 月７日に提出のあった「東海第二発電所 重大事故等対処設備について」及び『東海第二発電所「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について』を用いて、「45 条原子炉バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」、「47 条 原子炉バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」、「48 条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備」、「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧
時に発電用原子炉を冷却する手順等」、「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧
時に発電用原子炉を冷却する手順等」及び「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」について、これまでのヒアリングにおける指摘事項への回答として、資料の記載を変更した点等について説明があった。原子力規制庁から主に以下の点について指摘を行った。
【48条設備】○ 耐圧強化ベント系の一次及び二次隔離弁が、現場で操作可能である事について、記載が無いので追記すること。
６．その他
提出資料：
・なし
⬇入院中に介護保険の認定申請をしたの暮らしを心配しています︒

初は歩いて通院していましたが現在は近︑酸素療法が開始となりました︒最

手術は難しく︑自宅で療養中です︒最しかし 時間対応の訪問診療の医師とみなども増してくるかもしれません︒

援も受けています︒今後は癌による痛護を週２回利用して外出︵散歩︶の支

倉敷在宅総合ケアセンター 居宅介護支援事業所課長 岩佐 暁子

紹介しました︒要介護１〜５の認定の結果︑要介護３が出ました︒退院後の訪問診療専門の医師による︑診療を受社会医療法人全仁会ある方が自宅で介護サービスを利用すケアマネジャーを決め︑医師の勧めもhealthy talk

る時は︑ケアマネジャーを決定し︑ケこれまでいろいろな介護サービスを介護サービス利用の具体例ヘルシートークいました︒ところが今年の夏︑自宅でこれまで夫と二人で元気に暮らしてます︒

た具体的なケースについて２例紹介し今回はケアマネジャーが相談を受け用の開始となります︒

アプランを一緒に作成してサービス利全に行えるようになりました︒ところふらつかず︑靴の脱ぎ履きも安レンタルを勧めました︒使用してみた認︒工事の必要ない手すりと踏み台のマネジャーは自宅に訪問し︑状態を確差が上がりにくく︑不安でした︒ケア

自宅に帰り生活してみると︑玄関の段少しずつやってみることにしました︒

が︑今まで本人がしていた家事は夫がした︒ヘルパーの利用も検討しましたて︑リハビリを継続することになりまーション〟を送迎付きで週３回利用しあり︑病院の系列の〝通所リハビリテことから︑訪問看護の利用を勧めまし体調が心配で入浴ができていなかったを検討︒病状の変化の不安があること︑や妻の話を聞きながら必要なサービス

ケアマネジャーは自宅に訪問し︑本人事務所に相談し︑担当が決まりました︒⬇家族が自宅近くのケアマネジャーの現在は介護サービスは使っていません︒とが増えてきました︒要介護２ですがこともあり︑生活の中で妻が手伝うこています︒動くと呼吸がしんどくなるしないで自宅で過ごしたい﹂と希望しけています︒本人は﹁できるだけ入院と良いと思います︒

でも専門機関に是非相談してみられるーンはいろいろです︒ちょっとした事なった例を紹介しました︒支援のパタ癌の在宅療養が安心してできるようにとで︑機能維持・回復が可能となった例︑今回は︑介護サービスを利用するこどの時も安心できるとのことです︒

常に連携しているので急な体調変化な訪問看護師︑そしてケアマネジャーがまだふらつくことも多く︑リハビリをら は﹁退 院 可 能﹂と 言 わ れ ま し た が︑てなんとか歩けるようになり︑医師かリを受けました︒短い距離は杖を使った︒まだ坂道や大勢の人の中を歩く事行に行くことができるようになりまし

行は少しずつ安定し︑夫と一緒に小旅続けているおかげか︑筋力が付き︑歩退院後３ヶ月ほど経ち︑リハビリを﹁なんとか動けるうちに車椅子で散歩た︒ま た︑１ 年 近 く 外 出 し て お ら ず

心してお風呂に入れるようになりましてくれるため︑在宅酸素があっても安身体の状態を確認して入浴の支援をした︒週１回から利用を開始︑看護師が歳 女性︒︵要介護３︶

継続したほうが良さそうです︒しかしは危なく︑これからも通所リハビリテ

ケース①

事※例はすべて匿名化しており︑一部事実と変更しています︒

転び左大腿骨を骨折してしまいました︒

24

入院し︑約２ヶ月間︑集中的にリハビ

今の医療制度では長期間入院してリハルすることにしました︒現在は訪問看した結果︑スロープや車椅子をレンタ福祉用具の業者と相談し︑自宅で検討が し た い﹂と い う 本 人 の 希 望 の も と︑歳 男性︒︵要介護２︶
３年前に肺癌の診断を受けました︒

ケース②ーションを続ける予定です︒

るにも︑高齢で移動の手段がありません︒子供はみな県外に住んでいるため日常的な手伝いは困難で︑高齢の二人

76

ビリを行うことはできません︒通院す8116
受講生募集中

令和6年度講座

日 時

内容

5月16日

イタリアのお菓子とパン

6月20日

初夏の和菓子

7月18日

夏のパン・冷菓

9月19日

フランスのパンと冷たいお菓子

10月17日

ハロウィンパン講師

ジャパンホームベーキングスクール師範
手 嶋 良 子 先生

パンプキン菓子11月21日季節の果物のパイ

12月19日クリスマスのパン

1月16日

バレンタインに～チョコレートのお菓子～

2月20日

ひな祭りのパンと春の和菓子

3月13日

プティケーキ～お持たせケーキ～

日 時：毎月第3木曜（10：00～12：00）※3月のみ第2木曜
会 場：山口県婦人教育文化会館内山口市働く婦人の家
受講料：7,700円【10 回分 税込金額】 (材料代は実費負担

1回 1,000円程度)※途中からの受講も可能です。
ただし、途中からの受講の受講料は、1,100円×残講座回数になります。
持参品：エプロン、髪の落下を防ぐ三角巾等、筆記用具、マスク
応募人数：20人（先着順）
応募締切：令和6年5月9日（木曜日）（消印有効）※途中からの受講も可
応募方法：窓口または往復はがき、ホームページより、講座名・住所・氏名・年齢・職業の有無、託児の有無(1人400円/生後6ヶ月より）を記入のうえ、下記までお申し込みください。
山口市働く婦人の家・(一財）山口県婦人教育文化会館〒753-0056 山口市湯田温泉5丁目1-1
電話083-921-1929・083-922-2792 ﾌｧｯｸｽ083-932-6417
首都圏北部 4 大学（４ｕ）

第 19 回首都圏北部４大学新技術説明会開催報告
期日：平成 25(2013)年 11 月 26 日（火） 12:45～17:15
場所：マロニエプラザ（栃木県宇都宮産業展示館）小展示場
概要：首都圏北部４大学連合による第 19 回首都圏北部 4 大学新技術説明会を、宇都宮大学を開催担当校として開催した。今回は、JST 地域産学官共同拠点整備事業(平成 21 年度)の採択事業として、宇都宮大学で運営する「光融合イノベーションセンター」の研究発表会との合同開催「とちぎ光技術研究発表会」として実施した。本発表会のテーマには「光センシング技術」を設定し、「とちぎ光産業振興協議会」の会員企業などを主対象に参加者を募った。
基調講演として、東京工業大学の實吉先生をお迎えし、現在話題となっている自動車の自動運転技術の基礎となった「ステレオカメラ技術」に関するご講演を頂いた。
当日、会場側方と後方で、4u 及び 4 大学に関するポスター展示や配布資料を提供し、休息時に情報提供を行った。発表終了後の交流会時に、発表教員と参加者らとの交流の場とし、活発な交流が随所で見られた。
参加者：52 名（内訳：企業関係者 17 名、金融関係者 0 名、支援機関 22 名、大学関係者 13 名）
発表内容：下表の通り
基調講演

東京工業大学

1

宇都宮大学

2

群馬大学

3

埼玉大学

4

茨城大学

5

宇都宮大学

放射線総合センター准教授
工学部
産学連携研究員
理工学研究院 電子情報部門
准教授
脳科学融合研究センター准教授
工学部 知能システム工学領域
教授
オプティクス教育研究センター
客員教授/コーディネーター

實吉敬二

次世代自動車に用いられる
カメラ技術

室

イメージセンサ用フィルタ

幸市

高橋佳孝
大倉正道
馬場充

小野明

希土類ドープ光ファイバを用いた
高機能レーザ光源
高性能な赤色蛍光カルシウムセンサー蛋白質
表面の反射特性に依存しない
工学的２次元形状計測システム
トールボット干渉計を用いた
大口径ガラス基板の透過波面計測

発表会会場風景

発表会会場の様子発表する教員（上：基調講演、下：一般発表）

以 上
healthy talk運動による脳の活性化
十数年前から息が軽く弾む程度の強さで運動を行うと︑脳の活性化が促され︑物事の認識力や判断力︵＝認知機能︶が向上するということが報告されるようになりました︒私自身も 歳以上の方を対象に︑運動前後でどのくらい認知機能のテスト結果が変化するのかを調べたことがあります︒やはり運ある日の相談先日︑ある方から﹁囲碁教室に通っている人は頭ばかり使って体を動かさないから︑簡単にできる運動を教えてもらえないだろうか？﹂という相談を受けました︒その方は囲碁教室を運営され︑多くの方が毎日の楽しみに通って来られているようです︒ですがここ最近は︑通って来られる方の歩く速さはゆっくりになり︑少しずつ背中が曲がって歩く姿︑前はよく通ってきた方の通う場所は︑今は病院や通所サービス︒そんな状況に﹁何か自分たちにできることはないだろうか﹂と考えておられたとのことでした︒そこで私からは︑簡単にできるストレッチと筋力トレーニングの方法をお伝えしました︒
その際にポイントとして伝えたのは︑﹁囲 碁 の 勝 負 を す る 前 に 運 動 を す る﹂ということです︒

運動と認知機能ヘルシートーク

70

動の後には約 ％程度の作業効率の改善を認め︑脳が活性化されていると考えられる結果でした︒なぜ作業効率がアップするのか︑その理由には諸説あるようですが︑やはりここで知っていただきたいことは︑﹁運動と頭の働きは連動する可能性がある﹂ということです︒
案ずるよりも動いてみる﹁体も動かして︑頭も使うなんて大変よね⁝﹂と仰る方がいるかもしれません︒実際にそんな気持ちでいた方にアドバイスをした経験があります︒﹁運20社会医療法人全仁会

動をすると疲れるから︑運動の後に集中する作業なんてできませんよ﹂と言われる方です︒初めて一緒に運動をした時には気持ちが乗っていなかったのか︑運動前後で行った作業の効率は変わらず︑集中もできていない様子でした︒次の時には少し強い運動に変えると︑運動の後の言葉に少し違いが出てきました︒﹁運動するとすっきりして︑なんか頑張れる気がします﹂というものでした︒その時には気持ちが乗っていたということもあって︑作業効率は前回よりも上がり集中力が続く時間も伸びていました︒﹁この調子で次回も頑張っていきましょう﹂とその都度確認し︑ 回繰り返した時に行った認知機能のテストでは︑記憶力や注意力に関する結果が改善していたのです︒以前は避けていた運動ができたという自信と︑テストの結果が改善して集中力が増したという実感も持たれているようでした︒その後︑その方は外に出る機会が増え︑新しい運動にも取り組まれています︒それは頭を使いながらステップ運動を行うスクエアステップエ
クササイズというものです︒マス目のシートの上をステップしながら歩く︵写 真 は 当 院 予 防 リ ハ ビ リ で の 様 子︶というものです︒事前に指定されたマス目を通るというルールがあり︑ステ10

倉敷平成病院

理学療法士

井上優

ップ運動の最中に頭を使い︑初めは面食らってしまう方も少なくないですが︑慣れてくると周りの仲間と競い合いながら楽しまれている方が多くおられます︒最近では︑運動と同時に頭を使うことの有効性も報告されていますが︑スクエアステップエクササイズもその方法の一つで︑体力アップや認知機能の改善だけではなく︑転倒を防ぐ方法としても期待されています︒

継続は力なりどんないい運動でも続かなければ意味がありません︒もしかしたら近所の方たちが集まって何か運動をされているかもしれません︒一人ではなく楽しく続けられる仲間や場所を探すこと︑これも大事なポイントかもしれませんね︒

16
１． 件

名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（１２４８））

２． 日

時：平成３０年９月６日

３．場 所：原子力規制庁

１７時３５分～１７時４０分

８階Ｄ会議室

４．出席者
原子力規制庁：（新基準適合性審査チーム）
矢野審査チーム員、髙嶋原子力規制専門員
事業者：
日本原子力発電株式会社：発電管理室 プラント管理グループ 主任
５．要旨（１）日本原子力発電株式会社から、平成２６年５月２０日に申請、平成２９年１１月２４日及び平成３０年２月１３日に一部補正のなされた東海第二発電所の工事計画認可申請について、当該申請書に係る補足説明資料の一部が提出された。
（２）原子力規制庁から、事業者の準備が整ったものからヒアリングを進め、必要に応じて指摘を行っていく旨を伝えた。
（３）日本原子力発電から、了解した旨の回答があった。
６．その他
提出資料：
・Ｖ-1-9-3-1 緊急時対策所の機能に関する説明書
・日本原子力発電株式会社

東海第二発電所 添付書類 発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書 ロ項 発電用原子炉施設の一般構造（平成３０年９月１１日分）抜粋資料
・工事計画に係る補足説明資料 耐震性に関する説明書のうち 補足-340-2【耐震評価対象の網羅性，既工認との手法の相違点の整理について】
黒川恵子

対側の手で挟ちます︒

足首を手で持になるように勢がまっすぐこのとき姿んで引き寄せます︒

気を付けます︒

太ももの前面が心地よく伸びてい足を投げ出して安のある方はどこか持つようにしま︵片脚立ちとなるため︑バランスに不るところで静止します︒

座り身体を前に倒しょう︶③背中から太ももの後ろの筋肉のストレッチ

します︒この時に秒以上かけて伸２．伸ばす筋や部位を意識する

膝が曲がらないとの時間を考えて作業療法士

倉敷在宅総合ケアセンター 予防リハビリ

ストレッチについて
社会医療法人全仁会

今回はストレッチについてお話し

３．痛くなく気持ち良い程度に伸ばす

ころで足の後ろのいため︑導入しやすい運動と思われストレッチは場所や道具が必要なばすほうがよいと言われています︒

痛いほど伸ばすと逆に伸ばしてていきたいと思います︒
筋肉や関節の柔軟性を高めることいる筋肉が硬直して効果が低下しストレッチとはを目的にした運動をストレッチとい筋肉が心地よく伸ます︒

います︒びているところでます︒
４．呼吸を止めないように意識する

ストレッチには筋肉を伸ばした状態で静止する︑﹁静的ストレッチ﹂と動い静止します︒

立った状態かなど不安がある際には倉敷在宅総合

最近身体が動きにくくなってきた運動︑3ヶ月毎に運動機能の評価習慣︑ら足を大きめ

口腔機能︑栄養面のサポートをさせケアセンター予防リハビリへご相談

そこから前の膝を少しずつ曲げまに一歩後ろにしていただければと思います︒

上記の注意点や方法を守って実施ません︒

ば効果も十分に期待することができ

しかし正しい方法で実施しなけれ

５．目的に応じて部位を選択するないようにすると更に効果的です︒

全身のストレッチを行うと︑かなりの時間が必要です︒目的に応④ふくらはぎのストレッチ的にストレッチを行いましょう︒①首のストレッチ
姿勢をまっす︒後ろの膝は曲がらないように伸ください︒個別リハビリや集団でのを倒します︒

下げます︒
このときに倒ていただいています︒興味のある方後ろ足の踵が浮かない程度にふく

倉敷在宅総合ケアセンター

ばしたままにします︒
ゆっくり頭を押さえると首の筋肉をらはぎが心地よく伸びているところはいつでもお気軽にご相談ください︒
伸ばすことが出来ます︒戻すときは︵086︶427 1128

︵倉敷平成病院 通所リハビリ︶

予防リハビリ
ゆっくり戻します︒⑤太ももの前面のストレッチで静止します︒

した方の手ですぐにして首まっすぐにじて適切な種目や部位を選び効率

写真のようにお尻がべったりつかて行う﹁動的ストレッチ﹂があります︒

ストレッチの目的
・ウォーミングアップ︵準備運動︶として怪我の予防をする︒
・クーリングダウン︵整理運動︶としての疲労回復の手助けをする︒
・筋肉や関節などの疾患の治療やリハビリで利用される︒
・仕事で同じ姿勢を摂り続けていることが多い現代人には緊張したままの筋肉を緩める事によりストレス解消効果がある︒と言われています︒
今回は静的ストレッチについてお伝えしたいと思います︒②肩のストレッチ

立 っ た 状 態 か ら 片 方 の 膝 を 曲 げ︑︵相談担当 大島︶

1920

伸ばす方の手をまっすぐにして反Tel

ストレッチの注意点としては程よい伸張度合いを定めてから−

１．時間は最低 秒以上
20

運 動 の す す め Recommendationof themovement

家 庭 で できる
産官学連携による首都圏北部技術移転等促進事業

第６回首都圏北部４大学新技術説明会
メインテーマ「大学の研究シーズを産業界で生かそう！」

報

告

資料

2009.4.17
栃木県小山市
小山商工会議所

主催

首都圏北部４大学連合（茨城大学･宇都宮大学･群馬大学･埼玉大学）、首都圏北部地域産業活性化推進ネットワーク、(財)栃木県産業振興センター

後援

関東経済産業局、栃木県、茨城県、埼玉県、群馬県、(財)茨城県中小企業振興公社、(財)埼玉県中小企業振興公社、(財)群馬県産業支援機構、足利銀行、栃木銀行、常陽銀行、埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、埼玉懸信用金庫、東和銀行

プ ロ グ ラ ム
13:00 - 13:10＜開会挨拶＞
宇都宮大学

13:10 - 16:50
No.1 13:10 - 13:40

理事・副学長馬場 敬信

農学部附属ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｲｴﾝｽ教育研究ｾﾝﾀｰ・准教授

佐藤 達雄＜テーマ発表＞茨城大学

農業用植物の熱ショック処理装置
No.2 13:40 - 14:10

大学院工学研究科・工学研究科長・教授

群馬大学板橋 英之

農作物への重金属の取り込みを抑制する肥料
No.3 14:10 - 14:40

宇都宮大学

農学部附属演習林・演習林長・教授

小金澤 正昭メインテナンスが容易な円筒型電気柵 ～野生鳥獣被害防止～
No.4 14:40 - 15:10

鹿沼商工会議所

中小企業相談所・所長（産学官連携事例） 地域経済の発展は自らの知恵と行動で15:10 - 15:20＜休憩＞

No.5 15:20 - 15:50

埼玉大学

入江 史朗

～機械金属加工技術～

大学院理工学研究科・准教授

荒木 稚子

固体酸化物形燃料電池：電池性能に及ぼす応力効果
No.6 15:50 - 16:20

宇都宮大学

大学院工学研究科・准教授

鄒 艶華

大学院理工学研究科・教授

水野 毅

ナノレベル超精密表面の創成
No.7 16:20 - 16:50

埼玉大学

可変キャパシタ機構を利用した容量型アクチュエータ制御システム
16:50 - 17:00＜閉会挨拶＞
茨城大学

17:10 - 18:20

交流会

共同研究開発センター・知的財産部門長

池畑 隆at 小山商工会議所３Ｆ （参加費：2,000円／人）
１．件

名「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（柏崎刈羽６，７号機（５５０））」
２．日 時：平成２９年３月３０日 １０時００分～１０時５５分
３．場 所：原子力規制庁 ８階 Ｄ会議室
４．出席者
原子力規制庁：（新基準適合性審査チーム）
川﨑課長補佐、秋本安全審査官、小林（貴）安全審査官、沼田安全審査官、宇田川原子力規制専門職、糸賀原子力規制専門員（安全技術管理官（シビアアクシデント担当）付）
堀田首席技術研究調査官
事業者：
東京電力ホールディングス株式会社：原子力設備管理部 原子炉安全技術
グループマネージャー 他５名
５．要旨（１）東京電力ホールディングス株式会社から、柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉の重大事故等対策の有効性評価（格納容器破損防止対策）のうち、原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用（ＦＣＩ）の影響評価について説明があった。
（２）原子力規制庁から、本日のヒアリングを踏まえて検討し、説明するよう指摘した。
（３）東京電力ホールディングス株式会社より、了解した旨の回答があった。
６．その他
提出資料：（平成２８年１２月２日提出資料と同じ）
・解析コード(ＪＡＳＭＩＮＥ)説明資料（参考資料）
１．件 名「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（１６３））」
２．日 時：平成２９年６月１日 １３時３０分～１６時１０分
３．場 所：原子力規制庁

１３階会議室Ｅ

４．出席者
原子力規制庁：（新基準適合性審査チーム）
山口安全管理調査官、金子管理官補佐、近田安全審査官、皆川安全審査官、義崎原子力保安検査官、髙嶋原子力規制専門員（火災対策室）三浦室長、坂中室長補佐、日野原子力規制専門員
事業者：
日本原子力発電株式会社：福山執行役員 発電管理室室長（許認可担当）
他１８名
東北電力株式会社：火力原子力本部 原子力部 原子力運営
中部電力株式会社：原子力本部 原子力部担当

運営グループ 課長

北陸電力株式会社：原子力本部原子力部 原子力発電運営チーム担当
中国電力株式会社：電源事業本部 担当（原子力運営）
電源開発株式会社：原子力調査室 技術基盤タスク担当
５．要旨（１）日本原子力発電から、5月30日に提出のあった『東海第二発電所 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について』を用いて、『東海第二発電所 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について』における、東海第二発電所の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準への対応のうち「1. 0 重大事故等対策における共通事項」について、説明があった。原子力規制庁から主に以下の点について指摘を行った。
○ 淡水貯水池等を水源とする場合の可搬型ポンプの設置スペース等の確保について説明すること。
○ がれき撤去の有無によりホース運搬車又は人力でホース敷設する部分を区別し、安全確保の時間を考慮した上で評価を行うこと。
○ 接続口を地下に設置する場合には、ハッチ開閉等の一連の接続操作について、保守性を含めて手順の成立性における時間評価に反映すること。
○ 屋内のアクセスルート図について、溢水想定箇所を明記するとともに溢水源である高温配管からの漏えい量について説明すること。
○ 現場作業時の保護具の装着要否及び選択の判断フローを説明すること。
○ 資機材等に係る「設置禁止エリア」及び「設置する際に固定が必要なエリア」の設定の考え方を説明すること。
○ プラントの運転中及び停止中における設置エリアの運用の考え方について説明すること。
○ 溢水の影響範囲内である堰の内側での作業の有無について説明すること。
（２）日本原子力発電から、本日の指摘等について了解した旨の回答があった。
６．その他
提出資料：なし
資料番号

ＰＤ－８－３２

改０

東海第二発電所火災による損傷防止（安全機能を有する機器等の抽出について）

平成３０年３月２日
日本原子力発電株式会社

1安全機能を有する構築物，系統及び機器の抽出について(1) 指摘事項
先行PWRでは，防護対象の抽出に「重要度分類のクラス１，クラス２及び安全評価上その機能を期待するクラスに属する機器」の考え方はないが，東海第二の防護対象の抽出の考え方（フロー）を整理すること。
(2) 回答火災防護対策を講じる対象を「重要度分類のクラス１，クラス２及び安全評価上その機能を期待するクラスに属する機器」とした上で，安全機能を有する構築物，系統及び機器を抽出し，抽出された機器に対して火災防護対策を実施する設計とする。 （詳細は以下の通り）
まとめ資料の記載①①【火災防護対策を講じる対象】
重要度分類のクラス１，２及び安全評価上その機能を期待する
クラス３に属する構築物，系統及び機器

資料［第８条 火災による損傷の防止］
1.1.5.1 (2) 安全機能を有する構築物，系統及び機器
発電用原子炉施設は，火災によりその安全性を損なわないように，適切な火災防護対策を講じる設計とする。火災防護対策を講じる対象として重要分類のクラス1，クラス2及び安全評価上その機能を期待するクラス3に属する構
築物，系統及び機器とする。

②（上記続き）その上で，上記構築物系統及び機器の中から原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するための構築物，系統及び機器並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を抽出し，火災の発生防止，火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる。

③（上記続き）
その他の設計基準対象施設は，消防法，建築基準法，日本電気協会電気技術規定・指針に基づき設備に応じた火災防護対策を講じる設計とする。

安全機能を有する構築物，系統及び機器の抽出フロー

TBV，復水器等

RHR，DG，DC容器等②

火災区域の設定【安全機能を有する構築物，系統及び機器】
原子炉の高温停止及び低温停止に必要な機器

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機器

RHR，DG等④③
その他の構築物，系統及び機器DC容器等

消防法，建築基準法等による対策

火災による影響の評価

影響ありNoYes
RHR，DG等

火災の発生防止，感知・消火及び影響軽減のそれ
ぞれを考慮した対策

DC容器等

消防法，建築基準法等による対策

2

安全機能を有する構築物，系統及び機器の抽出について
8条-別添1-資料2-添付1の抜粋（前頁の抽出フローとリンク）①③④②3
資料番号：C-19-4 改1
平成３０年９月４日
日本原子力発電（株）

東海第二設置変更許可の審査から東海発電所への引継ぎ事項について
１．概要
東海第二発電所設置変更許可の審査において東海発電所への引継ぎが必要な事項（以下、「引継ぎ事項」という。
）として整理された項目は、別表の通りである。引継ぎ事項に対する東海発電所としての対応について検討する。
廃止措置段階の許認可手続きの基本的な考え方としては、平成 17 年にとりまとめられた廃止措置に係る規制制度改正に係る議論＊において、廃止措置中の廃止措置に係る行為にあたっては廃止措置計画の変更で対応することとしている。
別表の引継ぎ事項は、東海第二発電所の保安のために必要な施設の機能に影響を及ぼさないことを担保するものであり、これはすなわち東海発電所の廃止措置（解体に係る工事）を安全・着実に進めるために必要な措置事項でもある。このため、上記の基本的な考え方に基づき、廃止措置中の廃止措置に係る行為の一環であることから、いずれの事項についても廃止措置段階の廃止措置計画あるいは保安規定の変更にて対応を整理することが妥当と考えている。
＊：「原子力施設の廃止措置規制のあり方について（総合資源エネルギー調査会 原子力安全・保安部会廃止措置安全小委員会、平成 16 年 12 月 9 日）」（抜粋）
“廃止措置期間中の規制について、・・・・原子炉施設における原子炉設置許可、工認等といった規制は、原子炉施設の供用を前提として、供用中の安全確保するために施設・設備の機能や性能を確認するものである。このため、廃止措置中の専ら解体に係る工事に当たっては原子炉設置許可の変更許可等を要しないものとすることが適当である”
２．東海発電所における対応の整理
東海第二発電所の設置変更許可の審査から東海発電所への引継ぎ事項の対応について、１．の基本的な考え方の下、別表に示す通り整理した。
その結果、東海発電所では廃止措置計画の変更あるいは保安規定の変更とし、必要な対応をとるものとする。
３．実施時期について
実施時期については、東海第二発電所の設置変更許可、工事計画認可以降行う必要がある。
具体的には、廃止措置計画の変更については、審査内容を反映した上で準備が整い次第実施し、必要な工事は東海第二発電所の設置変更許可の運用開始までに完了することとする。保安規定の変更については、東海第二発電所の保安規定変更認可申請の時期に併せて手続きを開始し、運用については東海第二発電所の運用開始時期と同時とする。

別表 引継ぎ事項にかかる東海発電所における対応の整理
件

名① 排気筒短尺化

概要対応（案）

東海発電所の排気筒損壊時にアクセ

排気筒短尺化は、廃止措置計画の「五 廃止スルートへの影響防止するため、排措置対象のうち解体の対象となる施設及びそ気筒短尺化を行う。の解体の方法」における工事に相当(廃止措置計画の変更で対応)② 竜巻飛来物管理

東海発電所の物品等が竜巻発生時に解体工事中における飛来物管理を含めた隣接飛来物として東海第二へ影響を及ぼプラントへの影響を及ぼさない運用は保安規すことを防止するため、飛来物管理定の「廃止措置管理」に相当を行う。
③ 緊急時対策所(保安規定の変更で対応)

東海第二の重大事故等発生時に東海廃止措置工事中の対応として緊急時対策所をが同時発災（重大事故ではない火災使用することは、廃止措置計画の「五 廃止等）を想定し、緊急時対策所の東海措置対象のうち解体の対象となる施設及びそ第二との共用を考える。の解体の方法」における廃止措置の実施にあたっての基本方針に相当(廃止措置計画及び保安規定の変更で対応)④ サービス建屋減築

東海発電所のサービス建屋損壊時にサービス建屋の部分的な減築は、廃止措置計アクセスルートへの影響防止するた画の「五 廃止措置対象のうち解体の対象とめ、サービス建屋の一部減築を行なる施設及びその解体の方法」における工事う。に相当(廃止措置計画の変更で対応)⑤ 車両退避管理

竜巻発生時に車両が飛来物として東解体工事中における飛来物管理を含めた隣接海第二へ影響を及ぼすことを防止す

プラントへの影響を及ぼさない運用は保安規るため、車両退避管理を行う。

定の「廃止措置管理」に相当(保安規定の変更で対応)⑥ 東海第二の敷地
図変更

緊急時対策所の利用のため、当社が敷地は、廃止措置計画の「四 廃止措置対象隣接事業所より権利を取得する土地施設及びその敷地」における敷地に相当を敷地に追加する。

(廃止措置計画の変更で対応)⑦ 取水路・放水路

防潮堤の下部に存在する東海の取水取水路・放水路を部分的に閉塞させても東海の一部閉鎖路・放水路からの津波浸水を防止す

発電所の希釈水の取水・放流系統は残存するるため閉塞する。

ため、希釈取水・放流機能に影響を与えない(廃止措置計画の変更で対応)⑧ 放射性廃棄物管理

廃止措置における放射性廃棄物によ廃止措置における放射性廃棄物によるアクセるアクセスルートに影響を及ぼすこ

スルートに影響を及ぼさない運用は保安規定とを防止するため、運用管理を行の「廃止措置管理」に相当う。

(保安規定の変更で対応)以上
東海第二発電所 工事計画審査資料

本資料のうち，枠囲みの内容は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。

資 料 番 号

工認-089 改 2

提出年月日

平成 30 年 6 月 1 日

日本原子力発電株式会社
東海第二発電所 工事計画審査資料
その他発電用原子炉の附属施設のうち
緊急時対策所（本文）

1

緊急時対策所(1) 緊急時対策所機能
変更前

変更後
緊急時対策所（東海，東海第二発電所共用（以下同じ。
））は，以下の緊急時対策所機能を有する。
1.

居住性の確保に関する機能
原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常（以下「原子炉冷却材喪失事故等」という。）が発生した場合において，当該事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができ，必要な期間にわたり滞在できるものとする。また，重大事故等が発生した場合においても，当該事故等に対処するために必要な指示を行う要員に加え，原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための対策に対処するために必要な数の要員を含め，重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容することができるものとする。
緊急時対策所は，重大事故等時において，緊急時対策所内への希ガス等の放射性物質の侵入を低減又は防止するため適切な換気設計を行い，緊急時対策所の気密性及び緊急時対策所遮蔽の機能とあいまって，居住性に係る判断基準である緊急時対策所にとどまる要員の実効線量が事故後 7 日間で 100 mSv を超えないもの

NT2 補① Ⅱ R2とする。また，緊急時対策所内への希ガス等の放射性物質の侵入を低減又は防止するための確実な判断ができるよう，放射線量を監視，測定する放射線管理施設のうち緊急時対策所エリアモニタ及び可搬型モニタリ
ング・ポストを保管することができるものとする。

－

原子炉冷却材喪失事故等及び重大事故等が発生した場合において，緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあることを把握できるものとする。
2.

情報の把握に関する機能
原子炉冷却材喪失事故等及び重大事故等が発生した場合において，中央制御室の運転員を介さずに事故状態等を正確，かつ速やかに把握できるとともに，重大事故等が発生した場合においても，当該事故等に対処するために必要な情報を把握できるよう，必要なパラメータ等を収集し，緊急時対策所内で表示できるものとする。

3.

通信連絡に関する機能
原子炉冷却材喪失事故等及び重大事故等が発生した場合において，発電所内の関係要員に指示や発電所外関連箇所との通信連絡等，発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うとともに，発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）へ必要なデータを伝送することができるものとする。

表1 緊急時対策所の主要設備リスト
変系統名

設備区分
緊急時対策所機能－

更 前

設計基準対象施設 ＊1
機器区分

－名

称

耐震重要度
分類

機器クラス

－

変
重大事故等対処設備 ＊1

設備分類

重大事故等
機器クラス

設計基準対象施設 ＊1
名

称

緊急時対策所機能（東海，東海第二発電所共用）＊2

重大事故等対処設備 ＊1

耐震重要度
分類

機器クラス

設備分類

重大事故等
機器クラス

－－－－

注記 ＊1：表1に用いる略語の定義は「原子炉本体」の「５ 原子炉本体の基本設計方針，適用基準及び適用規格」の「表1 原子炉本体の主要設備リスト 付表1」による。
注記 ＊2：設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として使用する。

NT2 補① Ⅱ R0

更 後

工事計画認可申請

第 9-7-1-1図東海第二発電所

名 称

その他発電用原子炉の附属施設のうち緊急時対策所の設置場所を明示した図面（緊急時対策所建屋）
日本原子力発電株式会社
8610
環境に優しい農業で健康な食品を作る
埼玉大学大学院理工学研究科
生命科学分野教授 大西 純一
【お問い合わせ先】
埼玉大学 総合研究機構
地域オープンイノベーションセンター
知的財産・技術移転推進部門
ＴＥＬ；048-858-9106、ＦＡＸ；048-858-9120
e-mail coic-chizai@ml.saitama-u.ac.jp

環境に優しい• エネルギー消費・二酸化炭素排出が少ない• 環境を汚染しない（熱・化学物質）
人の健康にいい＝健康な穀物・野菜は健康な作物から• 生育環境を最適化• 環境ストレス・病害虫耐性の作物（GMO）• 栄養分を強化（GMO：遺伝子組換え作物）

私自身の研究

水田・畑と土壌改良材
粘土鉱物（モンモリロナイト）土壌改良材が作物の生育および土壌微生物に及ぼす影響を研究中

モンモリロナイト Montmorillonite
膨潤土ベントナイトの主成分

土木掘削、鋳物、触媒、ネコのトイレ、化粧品、食品吸着材、農薬基材、土壌改良材

土壌改良材として• 保水、肥料分保持、有害金属イオン固定• 可能性として：微生物の生育環境を作り、作物の生育環境を改善する
細菌・真菌（外生菌、根に寄生する菌根菌）
水温・地温が高まる！
肥料の節約2007年 コマツナの状況
左対照区・右使用区

葉物の初期生長には明らかな効果

水田でも初期生育・分けつに大きな差
2008年

対照

土壌改良材×1

土壌改良剤×５

2009年収穫時の根の様子

C

X1X5

最終収量
改良材

対照

X1(2年目)

X5(初年のみ投入)

株数

1315

12

穂数78

123

136

株あたり平均穂数 5.8±1.4

8.2±1.7

11.5±3.7

玄米収量

146.4

184.7

242.4

穂あたり収量

1.93

1.50

1.76

株あたり収量

11.3

12.3

20.2

収量二倍！分けつ促進 （1年目は4倍以上）• このとき土壌細菌の分布も多少変わる• 土よりDNAを抽出して、rDNA領域を増幅、塩基配列を決定してデータベースと比較する→
どんな種類の生物がその場に生育しているかの目安となる

アンモニア酸化・硝化細菌？

細菌叢の比較
筑西市水田
白抜き印が隣の水田（対照）、黒印が改良材添加区
大きな記号が両者で差の大きい部分？

古細菌叢の比較

メタン合成細菌の一種（ペプチドを利用？）本年度より埼大醸造酒プロジェクトの酒米「さけ武蔵」・キヌヒカリ（熊谷市）、コシヒカリ（筑西市）の水田よりイネ試料を頂き改良材使用水田と対照水田とで、特にイネの根で栄養分の吸収に関わる膜輸送タンパク質遺伝子の発現を比較する（リン酸とケイ酸）
イネの生育促進・おいしいお米の増産の仕組みを解明する

省エネ技術 植物工場プロジェクト
温室・植物工場の省エネ技術㈱アグリクラスター 福宮健司
管理技術㈱信州サラダガーデン

実証技術の例（空調に地中熱利用）
saladagarden ☆ AGRICLUSTER

夏の冷房排熱を地中に蓄熱

冷房

冬の暖房熱源として地中から採熱

暖房
暖房熱量を4,000GJ/年とすると、冷房熱量を2,500GJ/年とすると、（COP=6）（COP=5）地中への排熱量は、3,000GJ/年

地中からの採熱量は、3,200GJ/年＝蓄熱量（この内、約3,000GJ/年は・・・）
季節間蓄熱量

注）冷暖房の投入熱量の数値は、30㌃のパプリカハウスの実績値より算出。

1㌶のパプリカ工場で季節間蓄熱（地中へ）をすると・・・
saladagarden ☆ AGRICLUSTER

化石燃料使用時に比べてエネルギー消費量は、
20,000［GJ/年］※1 ⇒ 4,000 ［GJ/年］※2

最大で、約1/5 に※1.化石燃料使用量+電気動力※2.ヒートポンプへの電気投入量

CO2排出量は、1,050[ton/年] ※3 ⇒ 185 [ton/年] ※4

最大で、約1/6 に※3.化石燃料使用量+電気動力をCO2換算※4.ヒートポンプへの投入動力をCO2換算《参考データ》 CO2排出削減量は、 865 [ton/年]

半閉鎖型農業では・・・
saladagarden ☆ AGRICLUSTER

農薬の使用量が、約７０％ 削減！

肥料の使用量が、約４０％削減！

水の使用量が、約1/3以下に！
※露地栽培と比較して環境にやさしい！
＝ 社会貢献地域社会に還元植物工場研究会の取り組み

埼玉大学のリソースや地域特性を有効活用

融合

民間企業の実績と市場開拓力・ニーズ

農業用水を利用した発電と地圏熱を利用した冷暖房のシステム（日本大学・文理学部・地球システム科学科 竹村貴人講師）【高効率地圏熱利用システムの開発】
試作段階の発電能力500-1500W

農地への導入の場合・汲み上げポンプを稼働
・圧縮ポンプ等

地産地消型
イチゴなどのハウス栽培
ヒートポンプ

空調設備
農業用水路

空調のコントロールが必要な時期
一致

農業用水の放流時期

・地圏熱環境に配慮
・地下水量の把握による熱交換機の最適化設計

大きな視野で人間の営みとしての農業、特に日本の農業を考えてみると• 食料自給率 カロリーベースで39%• 食料輸入＝そこで使われた真水、肥料N・Pを間接的に輸入していることになる
世界的にもすでに、真水、リン酸肥料は貴重になっている

バイオ燃料
焼却
堆肥化
鋤き込む

耕地

非可食部
地産地消

壮大に環境を汚染！

食品

大量に廃棄 ¼！

生ゴミ

消費者

焼却・埋立

CO2, N, P

下水

環境の窒素汚染輸入食品
真水, CO2,N, P
肥料

少し広い視
野で見ると

耕地
生ゴミ堆肥
非可食部 地産地消も含め耕地に炭素を貯える！
輸入食品
真水, CO2, N, P

食品

生ゴミ

消費者

CO2, N, P

下水

江戸時代のような閉じたシステ
ムに戻るのは無理としても生ゴミ堆肥化プラント

寄居工場

生ゴミ完全循環 乳酸発酵
ビーパックスBEPCCS (Bio Eco Power Closed Cycle System)農法

日本ゼウス工業

液体低酸素生ゴミ処理システム「アゼリア」
肥料製造装置 特開平１１－１５７９７２
１．件名：「東海第二発電所の地震等に係る新基準適合性審査に関する事業者ヒアリング(67)」２．日時：平成２９年４月１７日（月）１３時３０分～１５時３５分

３．場所：原子力規制庁７階耐震会議室

４．出席者
原子力規制庁：大浅田安全規制調整官、竹内安全審査官、三井安全審査官、反町安全審査官、中村安全審査官、佐藤（秀）安全審査官、永井安全審査官、岩崎係員、西来技術研究調査官
日本原子力発電：執行役員

他８名

５．要旨
①日本原子力発電から平成２６年５月２０日に申請のあった東海第二発電所の設置変更許可申請に係る、敷地の地質・地質構造及び火山影響評価に対するコメント回答について説明があった。

②説明内容に対し、以下のとおり指摘した。
〔敷地の地質・地質構造〕
・審査会合指摘事項の回答のうち、敷地内に将来活動する可能性のある断層等の有無の評価に関連した、鍵層の連続性に関する説明はキーワードを示すなど、資料記載内容を充実すること。
〔火山影響評価〕・追加拡充調査をした敷地近傍（東海駅付近）の露頭に関する図面について、現地調査で説明のあった谷地形であることがわかりやすいように示すこと。
・降下火砕物シミュレーションの位置付け及び解析における噴出量を前回審査会合以降見直した理由を資料に明確に記載すること。

・降下火砕物シミュレーションによる再現解析結果については、既往文献等による等層厚線との整合性を示すこと。
・赤城鹿沼テフラと同規模の降下火砕物の層厚分布との比較で示した各テフラについては、それぞれの噴出量も記載すること。

③日本原子力発電から、本日の指摘等について了解した旨の回答があった。
６．提出資料・東海第二発電所 地震等に係る新基準適合性審査に関するコメントリスト
・東海第二発電所

敷地の地質・地質構造について（コメント回答）

・東海第二発電所

敷地の地質・地質構造について（補足説明資料）

・東海第二発電所

敷地の地質・地質構造について（ボーリングコア写真・地質柱状図集）
・東海第二発電所

火山影響評価について（コメント回答）
東海第二発電所 工事計画審査資料
資料番号

工認-208 改 3

提出年月日

平成 30 年 9 月 20 日

日本原子力発電株式会社

東海第二発電所

本文

原子炉本体の基本設計方針

抜粋資料

5

原子炉本体の基本設計方針，適用基準及び適用規格(1) 基本設計方針
変 更前

変 更

用語の定義は「発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令」，「実用発電用原子炉及びその附属施設

後用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」及び「実の位置，構造及び設備の基準に関する規則」及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」並びにこれらの解釈による。

規則」並びにこれらの解釈による。
第１章 共通項目

第１章 共通項目

原子炉本体の共通項目である「1. 地盤等，2. 自然現象，3. 火災，4.
求（5.5

安全弁等，5.6 逆止め弁，5.7 内燃機関，5.8

溢水等，5.

設備に対する要

電気設備の設計条件を除く。），6.

原子炉本体の共通項目である「1.

その他」の地盤等，2. 自然現象，3.

求（5.5 安全弁等，5.6 逆止め弁，5.7

基本設計方針については，原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第１章 共通項目」に基づく設計とする。

火災，4.

溢水等，5. 設備に対する要内燃機関，5.8 電気設備の設計条件を除く。），6. その他」の基本設計方針については，原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第１章 共通項目」に基づく設計とする。

第２章 個別項目

第２章 個別項目

1. 炉心等1.

炉心等

燃料体（燃料要素及びその他の部品を含む。
）は，設置（変更）許可を受けた仕様となる構造及び設計とす変更なし

る。
NT2 補① Ⅱ R3

燃料体，減速材及び反射材並びに炉心支持構造物の材料は，通常運転時における原子炉運転状態に対応した圧力，温度条件，燃料使用期間中の燃焼度，中性子照射量及び水質の組み合わせのうち想定される最も厳しい条件において，耐放射線性，寸法安定性，耐熱性，核性質及び強度のうち必要な物理的性質並びに，耐食性，水素吸収特性及び化学的安定性のうち必要な化学的性質を保持し得る材料を使用する。
燃料体は炉心支持構造物で支持され，その荷重は原子炉圧力容器に伝えられる設計とする。
燃料体は，通常運転時における発電用原子炉内の最高使用圧力，自重，附加荷重，核分裂生成物の蓄積による燃料被覆材の内圧上昇，熱応力等の荷重に耐える設計とする。また，輸送中又は取扱中において，著しい変形を生じない設計とする。
炉心支持構造物は，最高使用圧力，自重，附加荷重及び地震力に加え，熱応力の荷重に耐える設計とする。
炉心は，通常運転時又は運転時の異常な過渡変化時に発電用原子炉の運転に支障が生ずる場合において，原子炉冷却系統，原子炉停止系統，反応度制御系統，計測制御系統及び安全保護回路（安全保護系）の機能と併せて機能することにより燃料要素の許容損傷限界を超えない設計とする。
炉心部は燃料体，制御棒及び支持構造物からなり，上下端が半球状の円筒形鋼製圧力容器に収容される。
原子炉圧力容器の外側には，遮蔽壁を設置する。
燃料体（燃料要素を除く。
），減速材及び反射材並びに炉心支持構造物は，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において，発電用原子炉を安全に停止し，かつ，停止後に炉心の冷却機能を維持できる設計とする。
なお，熱遮蔽材は設けない設計とする。
2. 原子炉圧力容器
2.1 原子炉圧力容器本体

2.

原子炉圧力容器変更なし

原子炉圧力容器の原子炉冷却材圧力バウンダリに係る基本設計方針については，原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第２章 個別項目 3. 原子炉冷却材の循環設備 3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ」に

1

変 更前

変 更後基づく設計とする。
原子炉圧力容器は，円筒形の胴部に半球形の下鏡を付した鋼製容器に，半球形の鋼製上部ふたをボルト締めする構造であり，再循環水出ロノズル，再循環水入ロノズル，主蒸気ノズル，給水ノズル等を取り付ける設計とする。
原子炉圧力容器内の原子炉冷却材の流路は，再循環系ポンプにより，再循環水入口ノズルから原子炉圧力容器内に導かれ，ジェットポンプによりチャンネル・ボックスが形成した原子炉冷却材の流路を炉心の下方から上方向に流れ，主蒸気ノズルから出る設計とする。
原子炉圧力容器の支持方法は，原子炉圧力容器スカートで下端を固定し，原子炉圧力容器スタビライザによって水平方向に支持する設計とする。
原子炉圧力容器は最低使用温度を 21 ℃に設定し，関連温度（初期）を-12 ℃以下に設定することで脆性破壊が生じない設計とする。
中性子照射脆化の影響を受ける原子炉圧力容器にあっては，日本電気協会「原子力発電所用機器に対する破壊靭性の確認試験方法」（ＪＥＡＣ４２０６）に基づき，適切な破壊靭性を有する設計とする。

NT2 補① Ⅱ R3

チャンネル・ボックスは，制御棒をガイドし，燃料集合体を保護する設計とする。
2.2 監視試験片
１メガ電子ボルト以上の中性子の照射を受ける原子炉圧力容器は，当該容器が想定される運転状態において脆性破壊を引き起こさないようにするために，施設時に適用された告示「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準（昭和 45 年通商産業省告示第５０１号）」を満足し，機械的強度及び破壊靭性の変化を確認できる個数の監視試験片を原子炉圧力容器内部に挿入することにより，照射の影響を確認できる設計とする。
監視試験片は，適用可能な日本電気協会「原子炉構造材の監視試験方法」（ＪＥＡＣ４２０１）により，取り出し及び監視試験を実施する。
3. 流体振動等による損傷の防止

3.

流体振動等による損傷の防止

燃料体，炉心支持構造物及び原子炉圧力容器は，原子炉冷却材の循環，沸騰その他の原子炉冷却材の挙動変更なし

により生じる流体振動又は温度差のある流体の混合その他の原子炉冷却材の挙動により生じる温度変動により損傷を受けない設計とする。
4. 主要対象設備
原子炉本体の対象となる主要な設備について，「表 1 原子炉本体の主要設備リスト」に示す。

4.

主要対象設備原子炉本体の対象となる主要な設備について，「表 1 原子炉本体の主要設備リスト」に示す。

2
erecip

healthyrecipe

1ご じる

倉敷平成病院
中野 聖子

呉汁

管理栄養士

大豆ペーストで減塩味噌汁！

●作り方

ご じる

呉汁は日本各地に伝わる郷土料理ですが、温暖な気候の岡山県では馴染みのない方も多いかもしれません。大豆を水に浸し、ごご じる①大豆の水煮をすり鉢ですり潰す。（フードプロセッサーを使用してもOK）すり潰したものを「呉」といい、呉を味噌汁に入れたものを「呉汁」②大根、人参はいちょう切り、ごぼうはささがき、下茹でしたこんにゃといいます。秋に収穫された大豆が出回る秋から冬が旬の料理

く、熱湯にくぐらせた油揚げは拍子切りにする。しめじは石づです。大豆ペーストが入ることによって、味噌の量を減らしてもきを取りほぐしておく。

おいしくいただけます。大豆の水煮から作られる方は、煮汁に大豆の旨味と甘味が出ているので是非大豆の煮汁でだしをとって作ってみてください。

③だし汁に②を入れ、火が通ったら①と味噌を入れひと煮立ちさせる。
④汁椀に盛り付け、小口切りにしたねぎを乗せ、お好みで七味唐辛子をかけて完成！

●材料（４人分）

栄養成分
1人分

乾燥大豆
（大豆水煮）50g（120g）、大根 100g、人参 50g
ごぼう 50g、こんにゃく 50g、油揚げ 50g、しめじ 50g
ねぎ 10g、だし汁 600㏄、味噌 30g、七味唐辛子 少々

エネルギー
114kcal★大豆の水煮の作り方①乾燥大豆をたっぷりの水で一晩浸水する。

塩分
1.1ｇ

②たっぷりの水で軟らかくなるまで茹でる。

erecip2

ゆず：生チョコ柚子風味
柚子の黄色い実はクエン酸の影響で酸っぱくて苦く、そのまま食べるのは難しいため、最近話題なのが柚子茶です。柚子茶とは、実際はお茶ではなく柚子の皮と砂糖やはちみつで作るジャムのことで、風邪予防や美肌効果があるとしてお湯に溶かして飲んでいる方も多いのではないでしょうか。確かにこの寒い時期に体を温めてくれるのですが、砂糖を使っているのでカロリーの高いものもあり飲みすぎには注意が必要です。今回は生チョコに柚子茶を加えてちょっと大人の味に仕上げました。甘いものを食べる時は、一緒に飲むのは柚子茶ではなくお茶かコーヒーにしてくださいね。
●材料（16個分）
板チョコレート（ブラックがおススメ）2枚（100ｇ）
生クリーム 60ｃｃ、バター（無塩）10ｇ
柚子茶または柚子ジャム 大さじ2杯、ココアパウダー 適量
柚子の皮 少々●作り方①板チョコはこまかく刻んでおく。
②柚子茶の、柚子の皮部分を細かく刻む。気になれば皮部分を取り除く。

旬の素材辞典

Materialinseason

倉敷平成病院
小野 詠子

管理栄養士

③小鍋に生クリーム、バターを入れて火にかけ、沸騰直前まで温めたら火を止めて①を加えて混ぜる。
④全体が混ざったら②を加えてなめらかになるまでよく混ぜる。
⑤クッキングシートに厚さ５ｍｍになるように広げ、表面を平らにならして冷蔵庫で冷やし固める。
⑥温めた包丁で正方形に切り、ココアをまぶす。お好みで細く切った柚子の皮をのせて「いただきます。」バレンタインに、ぜひどうぞ。

栄養成分
１個分

エネルギー55ｋｃａｌ
塩分０g20
本資料のうち，枠囲みの内容は，商業機密あるいは防護上の観点から公開できません

東海第二発電所 工事計画審査資料
資料番号

工認-036 改 0

提出年月日

平成 30 年 1 月 17 日

NT2 補① Ⅴ-1-9-2-2 R0

Ⅴ-1-9-2-2 三相短絡容量計算書

NT2 補① Ⅴ-1-9-2-2 R0

目次
1.系統

12.％リアクタンスマップ

23.短絡容量計算

34.２７５ｋＶしゃ断器定格遮断電流

3

1.系統
［2026 年断面］
送電系統

東京電力パワーグリッド株式会社
２７５ｋＶ母線

２Ｌ

NT2 補① Ⅴ-1-9-2-2 R0１Ｌ

東海第二発電所
２７５ｋＶ母線：東海第二発電所
主要変圧器 1300 MVA（j13.960）：東海第二発電所
発電機 1300 MVA（j35.000）

Ｇ

1

2.％リアクタンスマップ［2026 年断面］
送電系統
20856.5 MVAj4.795（＝1000/20856.5×100）
東京電力パワーグリッド株式会社
２７５ｋＶ母線

j3.226ACSR 810 mm2×2
2回線

NT2 補① Ⅴ-1-9-2-2 R0

j8.021
東海第二発電所
２７５ｋＶ母線
j37.661
j10.738
リアクタンス単位：％
基準MVAＧ

j26.923

2：1000 MVA

3.短絡容量計算(1)２７５ｋＶ母線 → 東海第二発電所２７５ｋＶ母線
1000／8.021×100 ＝ 12467.3 MVA・・・①(2)東海第二発電所発電機 → 東海第二発電所２７５ｋＶ母線
1000／37.661×100 ＝ 2655.3 MVA・・・②(3)東海第二発電所２７５ｋＶ母線短絡容量
12467.3 MVA（①）＋2655.3 MVA（②） ＝ 15122.6 MVA・・・③
4.２７５ｋＶしゃ断器定格遮断電流
東海第二発電所２７５ｋＶ母線事故電流は 31.8 kA＊のため，その値を超える製作標準仕様のしゃ断器を用いるとして 50 kA を選定する。

NT2 補① Ⅴ-1-9-2-2 R0 E＊：15122.6 MVA（③）／(√3×275 kV) ＝ 31.8 kA

3
ヘルシーレシピ
healthy recipe

e1recip

エスニック風 ナスサラダ
ナスを器にして一口サイズのサラダに！
夏に旬を迎えるナスを器にして、カラフル野菜を使ってエスニック風に仕上げたサラダです。ナスの紫色の成分は「ナスニン」と呼ばれ、ストレスや老化を予防する抗酸化作用や血液をサラサラにする効果などがあります。また、アジアな香りが食欲をそそり、食欲が減退しやすい夏におすすめです。お好みで、パクチーを添えてお召し上がりください。

ピースガーデン倉敷
管理栄養士 松平 香里●材料（５人分）
ナス 300ｇ、紫玉ネギ 80ｇ、セロリ 40ｇ
赤パプリカ 25ｇ、唐辛子 少々、塩 少々
ニンニク 1/2かけ、パクチー お好みで◎ 砂糖 大さじ1、オリーブオイル 大さじ1
レモン汁 小さじ1＜エスニックサラダの作り方＞①5 ㎜角に切ったセロリと紫玉ネギを混ぜ、塩を振り置いておく。
②赤パプリカ、唐辛子、ニンニクを粗みじん切りにし、◎と混ぜる。
③①の水分を絞り、②と和える。
＜ナスの容器の作り方＞①ナスを2.5 ㎝厚さの輪切りにし、皮に沿って包丁で切り込みをいれ、底を残してスプーンでくり抜く。
②フライパンにオリーブオイルを敷き、①を中火で3 分程度焼く。
③①のくり抜いた中身は1 ㎝程の角切りにし、中火で1分程度炒める。
④①をナスの器の中に入れた後、エスニックサラダを上から入れる。
⑤④の上にパクチーをお好みで適量のせ、完成。
栄養成分1人分エネルギー：52kcal

塩分：0.1g

旬の素材辞典2cipe

reMaterial in season

レモン：琥珀糖レモン風味
キラキラしたその見た目が写真映えするとして最近人気の「琥珀糖」をご存知ですか？ 琥珀糖とは煮溶かした寒天に砂糖や水飴などの甘みを加えて固めた和菓子です。できあがってすぐより、数日置いておくと砂糖が結晶化して表面はシャリっと中はプリっとおいしくなって、乾燥すれば日持ちもします。本来は糸寒天で作ることが多いのですが、手軽に粉寒天を使用してレモンの風味をつけて作ります。色粉でお好みの色をつけたら四角く切ったりちぎったり、写真に撮りたくなる出来ばえを目指してみましょう！

●材料（約 10 人分）
粉寒天 4ｇ、砂糖 300ｇ、水 200ｍｌ
レモン汁 大さじ3杯、食紅（赤、青、緑、黄）ごく少量●作り方①鍋に水と粉寒天を入れて沸騰させる。
②火からおろして砂糖を加えてよく混ぜ、再度弱火で沸騰させながら5分程度煮詰める。
かき混ぜすぎに注意。
③トロっと煮詰まったらレモン汁を混ぜてクッキングシートを敷いたバットに流し込む。
④別容器で赤や青の食紅を小さじ1杯の水に溶き、③に少しずつ垂らして混ぜてマーブル模様を作り、冷蔵庫で冷やし固める。
⑤固まったら包丁で切り分け、クッキングシートに並べて風通しの良い場所において5日間程度乾燥させる。表面が結晶化してきたら出来上がり。
⑥時間はかかりますが簡単です。
ちょっと疲れて甘いものが欲しい時に「いただきます。」

栄養成分 約1人分 エネルギー：120kcal

17

倉敷平成病院
小野 詠子

管理栄養士

塩分：0g
括ケアシステム﹂という言葉を知って皆さんは︑国が進めている﹁地域包り上げていくことが重要で︑概ね 分ため︑地域の自主性や特性に応じて作は大きな地域差が生じています︒その言えます︒例えば地の充実は図れないとなければ︑この互助社会医療法人全仁会いますか？

域住民による高齢者ある県で２０１６年に実施された県は聞いたことはあるが︑内容は知らなで生活を続けるためには︑介護保険サ施設に入らなくても自宅やその地域しなど︑ちょっとし電球の交換やゴミだ

ン テ ィ ア 活 動 な ど︒の見守り機能やボラい﹄という回答が約 ％と最も多かっ

ービス︑行政サービス︑地域の住民同たことを助け合い活民に対する調査結果によると︑﹃言葉た︑ということでした︒

士の支援︑高齢者向け住宅の充実など動として︑自主的なる地域もあります︒

様々な要素が必要です︒
けて必要な４つの要素組織作りが進んでい

１．地域包括ケアシステムとは？
国が進めている政策で︑厚生労働省
は次のように説明しています︒﹃団塊の世代が 歳以上となる２０２を実現していきます︒﹄

供される地域包括ケアシステムの構築

介護︑住まい︑生活支援が一体的に提らしを続けることができるよう︑医療︑っても住み慣れた地域で自分らしい暮これらを整えていくためには︑４つの分野が重要である︑と言われています︒

ま い﹂と﹁生 活 支 援・福 祉﹂と い っ た

せ ん︒し か し︑そ の 前 提 と し て︑﹁住の充実が重要なのは言うまでもありま﹁医療﹂﹁予防﹂という専門的サービス

どんな人も住み慣れが 図 ら れ る こ と で︑後︑システムの充実くなっています︒今離れて暮らす人が多加し︑子供世代とはみの世帯︑独居が増

現代は︑高齢者のこのシステムのポイントは︑高齢者

要 素﹁自 助﹂﹁互 助﹂﹁共 助﹂﹁公 助﹂の 強地域包括ケアシステムには︑﹁介護﹂が〝住み慣れた地域〟で生活し続けらた地域で人生の最期化が必要です︒活支援・介護予防﹂を包括的に体制を所付き合いなどが少なくなっている現〝互助〟です︒少子高齢社会となり近が望まれます︒

択も可能となることを迎える︑という選整備していくという点です︒一口に高代においては意識的に取り組んでいかこの中で特に重要とされているのが︑齢化と言っても︑高齢化の進展状況に主 体 で﹁住 ま い﹂
﹁医 療﹂
﹁介 護﹂
﹁生れるように︑国主導ではなく市区町村５年を目途に︑重度な要介護状態とな75

２．地域包括ケアシステムの構築に向40

活圏域が想定されています︒

以内に必要なサービスが提供される生

healthy talk30

地域包括ケアシステムについて

ヘルシートーク

倉敷在宅総合ケアセンター 居宅介護支援事業所課長 岩佐 暁子

16
本資料のうち，枠囲みの内容は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。

TK-1-611 改 0
平成 30 年 5 月 18 日
日本原子力発電（株）

飛来物として設定する車両の設定について（先行事例との比較）
東海第二発電所では隣接事業所からの飛来物として車両を想定しているが，伊方３号機においても同様に車両を飛来物として想定していることから，両者の違いについて整理した。
項目

東海第二

伊方※

備考
東二は種々の車種の解析結果

車両の3.6m×2.5m×8.6m

4.6m×1.6m×1.4m

寸法，重量5,000kg

2,000kgのうち，使用済燃料乾式貯蔵建屋排気口への到達有無を考慮。
伊方は現地調査結果に基づき設定。

飛散速度

水平52

鉛直※

47

下記解析手法に基づく。
※：鉛直方向の有意な衝突箇所－

飛距離約 186m

浮上高さ

約 17.5m

風速場モデル

フジタモデル32は無いと判断※当社によるトレース計算
初期位置からの浮上がり分※：同上

ランキン渦モデル※1：現実的にも車両は地表にあると判断し設定。

初期高さ0m※140m※2※2：NRC 手法を参照。ランキン渦モデルの場合，飛散速度は初期高さ 0m でも変化しない（飛距離のみ変化）

感度解析

ランキン渦モデル

伊方と同じ手法でも，水平速度（初期高さ 40m）はほぼ同等。

での評価

―

・水平速度：52m/s
・飛距離：325m
以上
Q 自身の腰痛の確認方法は？
A
次の方法でチェックできます。

●

腰痛って本当に多いの？

薄暗く視界の悪い空間● 非特異的腰痛

A Q
日本人の８割の人が一度は経験します。

寒冷・多湿な空間や腰痛は、日本人の８割が一生に一度は経験

滑りやすい床面や段差●するといわれています。痛みが原因で、家事●や仕事、学校を休ん だ こ と が あ る人は、な ん

振動を伴う操作や運転と４人に１人なのだとか。

●

腰痛は実は病気の名前ではなく、症状の総② 環境要因

称をさし、痛みが特定される「特異的腰痛」と、勢いよく上体を前に曲げるなど不用意な動作

痛 み の 原 因 が 特 定 さ れ な い「非 特 異 的 腰 痛 」●の２種類に大別されます。腰痛は内部疾患が長時間の同じ姿勢や不自然な姿勢原因のこともあるので、痛みの原因を自己判●断するのは厳禁。必ず、整形外科などの医療人の介護、看護機関で診てもらいましょう。

重い荷物の持ち運びや腰痛の原因は？

●多くの場合、原因は特定できません！

腰痛は動いて治す

でも、体操は面倒だな

ほんと時間もないし大丈夫！

ミニ知識 腰痛時の「温めるの？ 冷やすの？」については、気持ちのよい方でＯＫ。

１回３秒の「 これだけ体操」があるから！

１回３秒

それならできるかも！

やり方は紹介します

次のページで不安な場合は医師に訊いてから行ってね！
？

R

あ～、腰が痛い
営業回りはキツイな

私も今日も立ちっぱなしで腰が痛いわ～

明日はゆっくり寝てよう安静第一！

それはダメ！

今は痛みの原因が特定されない場合は動いて治すのが主流なんですよもちろん整形外科できちんと受診してからね

えっ、そうなの？

マンガ入る① 姿勢・動作要因

A Q
いまなお、研究者が原因を分析しています。

※自己判断せず、一度医療機関を受診することが大切です。

腰痛の原因は特定し き れ な い こ と が多く、研究者が原因を解明中ですが、一般的には、①

過度な安静

姿勢・動作要因、②環境要因、③個人的要因、３ 痛くて、腰を後ろに反らすことがほとんどできない。
４ 後ろに反らすことができるが、痛みが出る。
５ 前屈を繰り返すと痛みや不快感が出る。
↓
３、４、５の全てに該当する場合、整形外科の受診をおすすめします。
３、４、５のいずれかに該当する場合、専門家に相談できる環境があるとベストです。

④心理・社会的要因が影響しているといわれ運動時のチェック「動くと痛みがぶり返すだろう」「大事にしなきゃ」と安静にしすぎる。

3

生活の質を低下さないためにも、腰痛を重症化させない対策が必要です。

１ 横向きで寝ていても腰が痛む。
２ 腰の痛みがお尻から膝下まである。
↓
１、２のどちらかに該当する場合、整形外科の受診をおすすめします。
１、２のいずれにも該当しない場合、自己管理で改善するかもしれません。

楽観的に痛みと向き合っ た り、腰によい体操を行う。

慢性化・再発腰痛は、身近な症状であると同時に、日常生活に支障をきたしがちです。

要因が絡んでいるケースが多いようです。

誤った情報

重症化を防ぐために安静時のチェック

正しい情報

痛みへの恐怖・不安から腰をかばうようになる（＝恐怖回避思考）。

腰痛に関する新たな常識！ています。また、原因は１つではなく、複数の腰痛になったら安静第一？

痛みの体験

動けるようになったら、徐々に動くことがよいとされています。

昔か ら腰痛は安静第一と い わ れ て い ま すが、最近で は、明ら か な原因疾患が な い非特

異 的 腰 痛 の 場 合 は、動 け る よ う に な っ た ら

徐々に動くことがよいとされています。ただし、医師の指示、理学療法士の指導に従っ て行うこと。誤った自己判断は、腰痛を悪化させる原因になるので気をつけましょう。

A Q

医師の診断や画像診断で、所見と症状が一致しない腰痛（痛みの原因が特定されない腰痛）。

椎間板の構造● 特異的腰痛

医師の診断や画像診断で、所見正常と症状が一致する腰痛（痛みの神経ついたい原因が特定される腰痛）。

椎体

きょくとっき棘突起

椎間板

ぎっくり腰

（前）

（後ろ）

狭く乱雑な空間
線維輪③ 個人的要因●

筋力やバランス●

体格と作業空間●

既往歴や基礎疾患●

年齢や性差④ 心理・社会的要因●

過剰労働や心理的負担●

職場での人間関係●

仕事へのやりがい●

仕事上のトラブル

髄核

線維輪
ヘルニア
髄核

↑腰椎を横か ら見た図。 髄核は椎間板のほぼ中央にあります。

↑髄核の ず れ に よって線維輪が傷つ き炎症を起こしています。

ミニ知識 ストレス課題を抱えているときの荷物の持ち上げは、腰椎椎間板内圧が高まるという研究結果がある。

髄核←椎間板か ら髄核が飛び出て神経を刺激しています。

2
１．件名：「柏崎刈羽原子力発電所６、７号機の地震等に係る新基準適合性審査に関する事業者ヒアリング(87)」２．日時：平成２８年８月４日（木）１３時３０分～１５時４０分

３．場所：原子力規制庁７階耐震会議室

４．出席者
原子力規制庁：内藤安全管理調査官、御田安全管理調査官、田上安全審査官、野田安全審査官、佐口安全審査官、谷安全審査官
東京電力ホールディングス：土木調査担当部長

他７名

５．要旨
①東京電力ホールディングスから、平成２５年９月２７日に申請のあった柏崎刈羽原子力発電所６、７号機の設置変更許可申請のうち、基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価並びに火山影響評価に関して説明があった。

②説明内容に対し、以下のとおり指摘した。
〔火山影響評価〕
・ 敷地内及び敷地近傍において確認された刈羽テフラ（y-1）については、その位置づけ及び取扱いについて整理すること。

③東京電力ホールディングスから、本日の指摘等について了解した旨の回答があった。

６．提出資料・ 柏崎刈羽原子力発電所６号炉及び７号炉
原子炉建屋等の基礎地盤及び周辺斜面の安定性について
・ 柏崎刈羽原子力発電所６号炉及び７号炉-1-

原子炉建屋等の基礎地盤及び周辺斜面の安定性について【補足説明資料】
・ 柏崎刈羽原子力発電所６号炉及び７号炉 火山影響評価について
・ 柏崎刈羽原子力発電所６号炉及び７号炉 火山影響評価について【補足説明資料１】
・ 柏崎刈羽原子力発電所６号炉及び７号炉 火山影響評価について【補足説明資料２】-2-
１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（２５５））
２．日 時：平成２９年８月３日 １０時００分～１１時４０分
１３時３０分～１７時４５分
３．場 所：原子力規制庁

１８階共用会議室

４．出席者
原子力規制庁：（新基準適合性審査チーム）
名倉安全管理調査官、江嵜安全審査官、日南川安全審査官、吉村安全審査官、千明技術研究調査官、竹内技術参与、（地震・津波研究部門）
石田統括技術研究調査官、大橋上席技術研究調査官、山﨑主任技術研究調査官、森技術研究調査官、堀野技術参与
事業者：
日本原子力発電株式会社：開発計画室 室長代理 他１７名
東北電力株式会社：火力原子力本部

原子力部 原子力技術 担当 他１名

東京電力ホールディングス株式会社：原子力設備管理部 建築耐震グループ
マネージャー 他１名
中部電力株式会社：原子力本部 原子力土建部 設計管理グループ 主任
北陸電力株式会社：土木部 耐震建築技術チーム 担当 他１名
中国電力株式会社：電源事業本部 担当（耐震土木）
電源開発株式会社：原子力土木室 土木耐震タスク

担当 他１名５．要旨（１）日本原子力発電から、東海第二発電所の設置許可基準規則への適合性のうち「第４条地震による損傷の防止」及び「第５条津波による損傷の防止」について、６月２８日、７月１８日、７月２７日及び８月１日のヒアリングの提出資料及び本日の提出資料に基づき説明があった。原子力規制庁から主に以下の点について指摘を行った。
＜耐震設計方針＞○ 使用済燃料乾式貯蔵建屋における地震応答解析及び応力解析の既工認からの変更については、その評価プロセスや適用規格・基準等を含め、比較した内容を整理して提示すること。
○ 土木構造物のうち間接支持構造物の曲げ（層間変形角）に対する照査については、支持される機器・配管系設備から受ける制約を考慮することを明記すること。

○ 土木構造物の許容限界については、限界状態設計法と許容応力度法で裕度に関する記載を区別すること。
○ 土木構造物のうち、間接支持構造物の耐震評価用の断面選定については、構造耐力が厳しい断面を選定するだけでなく、機器・配管設計用床応答が厳しくなる方向の断面を選定する必要性を踏まえたうえで、対象施設の要求機能に応じた考え方がわかるように整理して提示すること。
○ 土木構造物について、間接支持構造物とそれ以外の構造物が区別できるような平面配置図又は表を提示すること。
○ 建物・構築物の設計条件における地下水位の設定の考え方について整理して提示すること。
＜耐津波設計方針＞○ タービン建屋における循環水系配管からの溢水及び津波の流入に関する影響評価について、想定する循環水系配管の伸縮継手の破損形態がわかるよう具体的に説明すること。
○ 敷地の特性に応じた津波防護の概要図について、設計基準対象施設と重大事故等対処施設で津波防護対象範囲を区別できるように提示すること。
（２）日本原子力発電から、本日の指摘等について了解した旨の回答があった。
６．その他
提出資料：
・東海第二発電所

耐津波設計方針、耐震設計方針等の説明スケジュール案

・東海第二発電所

地震による損傷の防止
１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（５８８））
２．日 時：平成３０年１月１２日
３．場 所：原子力規制庁

１０時００分～１１時４０分

１３階Ｃ会議室

４．出席者
原子力規制庁：（新基準適合性審査チーム）
義崎管理官補佐、皆川保安規定係長、角谷安全審査官
事業者：
日本原子力発電株式会社：発電管理室 副室長（他７名）
５．要旨（１）
日本原子力発電から、東海第二発電所の設置許可基準規則等への適合性のうち、『東海第二発電所「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について』のうち、「1.0 共通事項」の添付資料 1.0.15「原子炉格納容器の長期にわたる状態維持に係わる体制の整備について」及び高圧代替注水系ポンプの設備仕様について説明があり、原子力規制庁から主に以下の点について指摘を行った。
【原子炉格納容器の長期の状態維持に係る体制】○ 「可搬型原子炉格納容器除熱系統による原子炉格納容器からの除熱手段」について、原子炉隔離時冷却系を運転していない場合には、作業エリアの線量に支障がないと考えていることについて、原子炉隔離時冷却系の炉心損傷前後における状況及びその後のプラント状況を踏まえて資料に記載すること。
【高圧代替注水系ポンプの設備仕様】○ 有効性評価では、高圧代替注水系は環境温度（室温）の上昇から事象発生後8 時間後に使用できなくなると評価しているが、高圧代替注水系ポンプの最高使用温度を考慮した場合に、事象発生後何時間まで運転を継続可能か推定すること。
（２）日本原子力発電から、本日の指摘等について了解した旨の回答があった。
６．その他
提出資料：
・ 東海第二発電所 原子炉格納容器の長期にわたる状態維持に係わる体制の整1

備について・ 常設高圧代替注水系ポンプ高温耐性評価 説明資料

2
１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（３７７））
２．日 時：平成２９年９月２７日
３．場 所：原子力規制庁

１０時００分～１２時００分

８階Ａ会議室

４．出席者
原子力規制庁：（新基準適合性審査チーム）
山口安全管理調査官、義崎管理官補佐、皆川保安規定係長、角谷安全審査官、正岡安全審査官
事業者：
日本原子力発電株式会社：福山執行役員 発電管理室室長（許認可担当）
（他８名）
５．要旨
（１）日本原子力発電株式会社から、平成 29 年 9 月 21 日の第 511 回審査会合での指摘（代替循環冷却系を使用する場合をベースとした場合の代替循環冷却系の信頼性と、代替循環冷却系を使用できない場合の現実的なフィルタベント実施タイミングを説明すること。）を踏まえた格納容器の加圧破損防止対策について、提出資料を用いて説明があり、原子力規制庁から主に以下の点について指摘を行った。
○ 代替循環冷却系の非信頼度の評価に用いたフォールトツリーについて、緊急用海
水系及び緊急用電源以外のサポート系設備（残留熱除去系海水系、非常用ディーゼル発電機等）に期待した場合についても整理して説明すること。
○ 設計基準事故相当のG値を想定した場合に窒素注入を約400m3/hに増加する手順について、その手順の位置付け（重大事故等対処手順とするか）について整理して説明すること。
○ 格納容器スプレイの流量の下限値について、審査会合では102m3/hとしていたとこ
ろ、液滴径を見直し、下限値を70m3/hと改めたことについて、大きな方針変更であることから、①スプレイ流量が70m3/hであっても液滴径を2mm以下に維持できること、②仮に液滴径が2mm以上になった場合のエアロゾル除去効果に対する影響について整理して説明すること。
６．その他
提出資料：
・格納容器の加圧破損防止対策について

1
ヘルシーレシピ
healthy recipe

e1recip

肉団子のバルサミコ酢炒め

夏はさっぱりと肉料理でスタミナを！
毎日の暑さに食も進まず、夏バテしていませんか？今回ご紹介するお料理は、バルサミコ酢を使ったさっぱりとしたお肉料理です。バルサミコ酢とは、ブドウを原料とした果実酢のこと。普通のお酢より、コクがあってまろやかな仕上がりになりますよ。スタミナをつけたいこの時季、酸味でさっぱりと肉料理を召し上がってみてはいかがでしょうか。

ローズガーデン倉敷
管理栄養士 鍬野 倫子●材料（４人分）
合びき肉 28０ｇ、タマネギ ８０ｇⒶ
パン粉 大さじ１、卵 １個
塩 少々、片栗粉 大さじ２、揚げ油 適量
ミニトマト１２個、ナス 200ｇ
油 小さじ１、バルサミコ酢 大さじ１Ⓑ
しょうゆ 大さじ２
砂糖 大さじ１、黄ピーマン １０ｇ、オクラ 1/2本●作り方
①タマネギをみじん切りにする②Ⓐをボウルに入れ、混ぜ合わせ、肉団子を作る。
片栗粉をまぶして160℃の低温で火が通るまで揚げる。
③ミニトマトのヘタを取り、湯むきする。
④ナスを１㎝の輪切りにする。
⑤Ⓑを混ぜ合わせる。
⑥熱したフライパンに油を入れ、ナスを炒める。軽く火が通ったら、肉団子、ミニトマト、Ⓑを入れさっと炒める。
⑦器に⑤を盛り、黄ピーマンやオクラなどをあしらう。
栄養成分１人分エネルギー：237Kcal

塩分：1.4g

旬の素材辞典
Material in season

2cipe

re

トウモロコシ：トウモロコシプリン
夏野菜の代表、トウモロコシ。食物繊維が多く便秘解消に有効で、ビタミンB 群やビタミンＥは代謝と血流の両面から冷えを改善すると言われており、女性に嬉しい野菜のひとつです。今回はその甘味を生かしてプリンを作りました。最近はとろけるなめらかプリンも人気ですが、個人的には昔ながらの固めのプリンが好きです。すが立たないように、弱火でじっくり火を通すのがポイント。素
朴な味をお楽しみください。

●材料（４個分）
トウモロコシ 150ｇ、牛乳 200ｍｌ、砂糖 50ｇ、卵 2 個
砂糖 50ｇ
カラメル用
水 50ｍｌ●作り方①トウモロコシは茹でて実をほぐす。缶詰の場合はそのまま使用。
②カラメルを作る。小鍋に砂糖と水を入れて火にかけ煮詰める。茶色くなってきたら焦がさないように鍋を回しながら、好みの色になったら熱湯を大さじ1杯加えて火を止める。
スプーン1杯ずつ容器に入れておく。
③①、牛乳をミキサーにかける。砂糖、卵も加えてよく混ぜる。
④よりなめらかな方がよければ一度濾し、（そのままでもいこいです。濾す場合はしっかり絞りきりましょう。）容器に注いでアルミホイルで蓋をする。
⑤鍋に容器を入れて1/2程度まで熱湯を注ぎ、鍋の蓋をする。弱火で10分、その後火を止めて10分放置する。
⑥表面が固まったらOK。冷蔵庫で冷やして型からとり外し、「いただきます。」
栄養成分１人分

17

倉敷平成病院
小野 詠子

管理栄養士

エネルギー：180Kcal

塩分：0.1g
主催 山口市働く婦人の家・（一財）山口県婦人教育文化会館
共催 山口市ファミリー・サポート・センター

日時：令和 6 年 7 月 24 日（水曜日）内容：

１０：００～１３：００

おやこでクッキング① 10:00～11:00（7 組）

ﾒﾆｭｰ（9:30～13:00）②11:10～12:10(7 組)☆試食 12:15～12:45☆

☆野菜たっぷりタコライス☆ツナとはんぺんのナゲット☆海苔と卵のスープ☆マンゴーラッシー
野菜たっぷりタコライス

元気なからだを作るためのおはなし（12:15～12:30）
講師 キッチン Café さわオーナー 佐々野恭子
会

場：(一財)山口県婦人教育文化会館内山口市働く婦人の家

対

象: 小学生と保護者(14 組)

氏

おやこで楽しむエコひろば、

受 講 料：無料(材料代一部負担

1 人 300 円)

こども防災教室も、同時開催。
どのコーナーもまわれるような持 参 品：エプロン、マスク、三角巾、スケジュールにしています。

筆記用具、スリッパまたは上履き
応募締切：令和 6 年 7 月 17 日（水）（消印有効）
応募方法：往復ハガキまたは窓口、ホームページより、講座名、住所、氏名、年齢、電話番号、職業の有無、託児の有無(6 ヶ月以上 400 円必要)を記入のうえ、下記までお申し込みください。

山口市働く婦人の家・（一財）山口県婦人教育文化会館〒753-0056 山口市湯田温泉５丁目 1-1
TEL 083-921-1929/083-922-2792 FAX 083-932-6417
１．件 名「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（３７３））」
２．日 時：平成２９年９月２５日
３．場 所：原子力規制庁

１５時３０分～１７時００分

９階Ｄ会議室

４．出席者
原子力規制庁：（新基準適合性審査チーム）
皆川保安規定係長、髙嶋原子力規制専門員
事業者：
日本原子力発電株式会社：発電管理室 副室長 （他８名）
５．要旨（１）日本原子力発電株式会社から、平成29年9月22日に提出のあった『東海第二発電所 重大事故等対策の有効性評価』を用いて、東海第二発電所の重大事故等対策の有効性評価（炉心損傷防止対策）のうち、「高圧・低圧注水機能喪失」について、説明があった。原子力規制庁から主に以下の点について指摘を行った。
【高圧・低圧注水機能喪失】〇 原子炉水位が燃料有効長頂部以下となった場合の格納容器内の水素・酸素濃度の確認手段及び手順を整理して提示すること。
〇 炉心損傷前における代替循環冷却系の実手順を整理して提示すること。
〇 格納容器ベントの実施前に炉心損傷の有無の確認をした結果、炉心損傷があった場合の手順を整理して提示すること。
（２）日本原子力発電から、本日の指摘について了解した旨の回答があった。
６．その他
提出資料：なし
みなさん︑現在服用中のお薬はありますか？中には︑たくさんのお薬を飲んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか︒
今回は︑意外と知られていない骨粗鬆症のお薬と歯科治療との関係についてお話しします︒︻骨粗鬆症のお薬と顎骨壊死︼
骨粗鬆症やがんの骨転移に対して広く用いられているビスフォスフォネー
ト 系 製 剤︵以 下 B P 製 剤︶は︑骨 が 溶けてしまうのを抑えるお薬︵骨吸収抑制薬︶です︒
しかし︑BP製剤使用経験のある方が︑抜歯などの顎の骨に刺激が加わる治療を受けると顎骨壊死︵がっこつえし︶が起こることがあります︒近年では骨粗鬆症やがんの骨転移に対する新たな治療薬として︑デノスマブというヒト型IgG2モノクローナル抗体製剤︵骨 吸 収 抑 制 薬︶が 登 場 し︑B P 製剤と同様に顎骨壊死が起こると報告されています︒◆BP製剤
ゾレドロン酸︵ゾメタ®︶
アレンドロネート︵テイロック®︑フォサマック®︑ボナロン®︶
リセドロネート︵アクトネル®︑ベネット®︶
パミドロネート︵アレディア®︶インカドロネート︵ビスフォナール®︶
ミノドロン酸︵ボノテオ®︑リカルボン®︶
イバンドロネート︵ボンビバ®︶
エチドロネート︵ダイドロネル®︶◆デノスマブ︵ランマーク®︑プラリア®︶︻顎骨壊死とは？︼顎骨壊死とは︑顎の骨の細胞が局所的に死滅し︑骨が腐った状態になることです︒顎骨が壊死すると︑痛い︑歯ぐきが腫れる︑膿が出る︑顎骨が露出する︑下唇がしびれる︑といった症状が現れます︒顎骨壊死は治りにくく︑場合によっては手術が必要になることもあります︒︻顎骨壊死はなぜ起こる？︼
顎骨壊死が起こるメカニズムはまだわかっていません︒
骨壊死は顎骨だけに発生します︒それは︑顎骨には他の骨には見られない特徴があるからと考えられています︒

社会医療法人全仁会㎝3

倉敷平成病院

大野歯科麻里奈①口の中の感染源が歯と歯ぐきのすき合わない入れ歯による傷︑顎骨への侵間から顎骨に到達しやすいこと
襲 的 歯 科 治 療︵抜 歯 な ど︶︑口 腔 内 の②口の中には８００種類以上︑ 〜不衛生などから顎骨に感染が起こり︑顎骨壊死が起こりやすいと考えられて個/ と多数の細菌が存在することいます︒③むし歯や歯周病を介して顎骨に炎症が波及しやすいこと④抜歯などの侵襲的な歯科治療により︑ ︻骨吸収抑制薬と歯科治療︼
骨吸収抑制薬は骨折予防︑がんの骨顎骨が口腔内に露出し感染を受けや転移に対して有益な効果をもたらしますいことす︒骨吸収抑制薬開始予定の方も︑す⑤顎骨を覆う口腔粘膜は薄いため︑傷でに開 始されている方 も︑以下のポインがつきやすく感染が直下の顎骨に波トを守って︑健康なお口を保ちましょう︒
及しやすいこと︵顎骨壊死検討委員会ポジションペー
・骨 吸 収 抑 制 薬 を 服 用 中 の 方 は︑歯パー２０１６より 一部改変︶
科治療を受けられる際に︑お薬手帳を持参するなどして必ずお知らせください︒
・骨吸収抑制薬を服用する予定の方は︑一度歯科で検診を受けましょう︒
・定期検診で治療が必要な歯が見つかった場合は早めに治療を受けましょう︒
・自己判断で骨吸収抑制薬を中止せず︑まずは主治医の先生に相談してください︒
・感 染 予 防 が 非 常 に 重 要 で す︒毎 食
後のブラッシングやうがいにより口腔内をきれいに保ちましょう︒
・入れ歯が合わない場合には︑そのままにせず早めに歯科を受診しましょう︒

1012

healthy talk

︻ 骨吸収抑制薬にはどんなものがある？︼
骨吸収抑制薬には以下のようなものがあります︒

1011

わかりやすく言うと骨吸収抑制薬を服用されている方は︑むし歯︑歯周病︑実際の患者さんのお口の中です。
顎骨壊死により骨が露出しています。

骨粗鬆症のお薬と歯科治療

ヘルシートーク16
１．件

名「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（１９３））」

２．日 時：平成２９年６月２７日
３．場 所：原子力規制庁

１３時３０分～２０時２０分

８階南企画課横会議室

４．出席者
原子力規制庁：（新基準適合性審査チーム）
近田安全審査官、義崎原子力保安検査官
事業者：
日本原子力発電株式会社：発電管理室 プラント安全向上グループ課長
他５名
５．要旨（１）日本原子力発電株式会社から、平成２９年５月３１日に提出を受けた『東海第二発電所重大事故等対処設備について』における、設置許可基準規則等への適合性のうち「47 条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」について説明があった。また、平成２９年６月１３日に提出を受けた『東海第二発電所「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について』のうち「１．２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」、「１．３ 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等」及び「１．４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」について説明があった。原子力規制庁から主に以下の点について指摘を行った。
○ 「サポート系故障時に用いる設備」が、技術的能力 1.4 の手順に登場する設備と合わないため再確認の上、提示すること。また、資料に誤字、脱字が多いことから、全体的に再確認すること。
○ 系統概要図において「西側接続口」に逆止弁が設置されているが、「東側接続口」にはないことから考え方について整理して提示すること。
○ 容量等の説明で「低圧代替注水系（常設）による原子炉注水として～ポンプ２個の運転により十分なポンプ流量を確保する」とあるが、必ず２台運転が必要なのか、また起動方法について、起動電流、ハンマリングを踏まえて設計の考え方を整理して提示すること。
○ 多様性、独立性及び位置的分散の記載について、対象が明確でない部分や重複している部分があることから整理すること。
○ 技術的能力審査基準 1.2～1.4 及び重大事故対処設備における設置許可 47 条の適合性に係る資料について、必要に応じ適宜、記載内容の適正化、明確化等の改善を行うこと。
（２）日本原子力発電株式会社から、本日の指摘等について了解した旨の回答があった。
６．その他
提出資料：・なし
「病棟のリハスタッフの支援により、他病棟からの看護師の人的支援が回避できた」
概要（状況）1病棟（回復期リハ病棟42床）が患者内クラスターにより23日間封鎖、看護師11名が出勤停止。
（支援）23日間。延べ230人（10人／日）の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が業務支援実施。
（結果）他病棟からの看護師の応援を回避できた。

コロナ対応病棟での支援
・コロナ対応を専門とする病棟はなし

その他の病棟での支援
・感染患者へのリハビリテーションの提供：あり（発症後、14日後より1単位／1日）
・環境調整（レッドゾーン・グリーンゾーンの環境整備業務）
・食事援助（食事介助） ・排泄援助（コール対応、排泄援助）
・活動・休息援助（歩行・移動介助・移送、体位変換、廃用症候群予防等のADLへの働きかけ）・清潔・衣生活援助（入浴介助、寝衣交換等の衣生活支援、整容）・褥瘡の予防・症状・生体機能管理（看護師とペアで検温、血圧測定、酸素飽和度測定及び一連の記録）
・その他（情報整理・ロジスティック業務、後方支援業務：住環境などの情報収集、家族対応）
・夜勤支援：なし

病院プロフィール
〇病院の機能説明：
リハビリテーション専門病院○

コロナ患者対応：治療対応なし
院内感染事例あり○ 全病床数：264床（回復期リハ病棟210床
42床×５病棟
障がい者病棟54床）○ 感染対策の教育：ICD、認定感染制御実践看護師からの教育

0
2020 年 4 月 27 日
いわゆる「９月入学・９月新学期」を実施する場合の想定シナリオ

衆議院議員

城井崇

1. 今年 2020 年 9 月スタートとして、当該学年を再スタートさせる。2020 年 8月末までをその準備期間とする。
2. 来年 2021 年 9 月スタートとして、2020 年度を 17 ヶ月とする。学びの遅れを取り戻すため 2020 年度のカリキュラム等を弾力運用とする。
3. 2020 年度の全ての学生を原級留置、来年 2021 年 4 月再スタートにする。
（全ての学年を留年する）2020 年度はその準備期間とする。
4. 学事暦を変更せず、集団免疫獲得見込みのこれから 2 年間を目途に 2 学年分の学習指導要領やカリキュラム等を弾力運用可能とする。
5. 学事暦を変更せず、現行日程のまま支援策の充実で対応する。
国民投票法改正案の「理念」と「概要」（簡略版） 資料４-２
理念①

表現の自由に配慮しつつ、国民投票運動等の公正を確保

Ⅰ 公正な国民投票運動等の実施

理念②

正確な情報に基づく多様な意見を踏まえた国民の判断の環境整備

Ⅱ 広報の充実強化等(資金力の多寡等による不公正防止)(国民の判断に資する情報提供・環境整備)

１ 政党等によるスポットＣＭ・ネット広告禁止
２ 運動資金規制

１ 憲法改正案の広報の充実強化(国民投票公報、放送・新聞広告、説明会、HP等)
２ 投票環境の整備等①収支透明化 (支出額1,000万円超)②支出限度額 (５億円)③寄附の規制 (寄附限度額・外国人寄附の禁止)

３ インターネット運動規制(運動主体の表示)
４ 当日運動の禁止

３ 多様な意見の公正かつ平等な紹介

Ⅲ 国民投票と国政選挙の重複回避(政権の在り方を争う国政選挙との混淆防止)
台風１９号被災地支援
募金のお願い台風 19 号による記録的な豪雨により、中部地方から東日本の広い範囲で甚大な被害が発生しています。国民民主党は、被災された皆さまや自治体等から直接お話を伺い、早期復旧・復興に全力を尽くしています。皆さまからお預かりした募金は、日本赤十字社を通じて確実に被災者へお届けします。多くの皆さまのご協力をお願いいたします。

お振り込み先※恐縮ですが、振り込み手数料はご負担いただきますよう、お願い申し上げます●りそな銀行衆議院支店（店番３２８）
普通預金６８３７４
国民民主党募金口座●郵便振替口座（記号００１３０―５）
番号 ４１９９９２
国民民主党募金口座