災 害 時 、緊 急 時 の 情 報 伝 達 に 信 頼 性 を 誇 る
地下駅

ビル 地 下トンネル

無線通信補助設備

無 線通 信 補 助 設備について
無線通信補助設備とは、消防無線など地上波設備の不感地帯である地下部に設置された移動局無線機と地上または防災センターに配置された基地局無線機間の無線連絡を行うものです。
不特定多数の人々が出入りする地下街、地下駅、ビル地下、道路トンネルまたは地下駐車場等に設けられ消防では消火活動上必要な設備として消防隊の消火・救助活動、また警察においては保安活動上において重要な使命を担う設備となります。そのほかに施設管理用無線 （自営無線）も共用されています。

山陽電車「西代駅」

この設備は、消防法施行令（第２９条の３）により地下街（延べ面積が１０００㎡以上）に設置が義務づけられており、さらに必要に応じて任意で設置する事もあります。
東京都では「地階の階数が４以上で、かつ地階の床面積の合計が３０００㎡以上」のものについても設置が義務づけられました。また、鉄道地下駅においては国土交通省より行政指導がなされています。
当社は、法令化される以前より、いち早く無線通信補助設備に従事し、業界のパイオニアとして過去40年にわたり全国に多数の設備を施工しトップクラスの実績を誇っています。
2019年より無線通信補助設備の製造を含めた設計・施工・点検の一元化を図り、お客様のニーズに答えるべく邁進しております。
1

無線通信補助設備について設 計・製 造・施 工・点 検 の 一 元 化

設計 ・製造・ 施工・ 点検の一元化
豊富な経験と機器の自社設計・製造の技術を生かし、現地状況に合わせたシステムの構築をおこなっております。
現地状況に即した設計を実施し、最適なシステム構築を行い、竣工後は定期的な法令点検等のメンテナンスを含め、リョウセイより提供致します。

設計

製造
各種電波測定施工

点検システム設計

設計

製造

施工

点検

システムにおいては ケーブル

過去40 余年にわたり全国に

豊 富 な 施 工 経 験 をもとに 施

消防法により 設置した 消 防用の選定にはじまり、現地状況

官 庁 関 係を含む多 数の機 器工 から 消 防 検 査 にあ わ せ た設備等を定期的に 半年に1回に即した 機 器 選 定 、 配 置 計

納 入した 実 績 のある 製 品 を

電 気 的 試 験 の 自主 検 査まで点検し結果を消防長又は消 防画をご提 案 。 既 設 設 備 の 変

提 供 。 特 殊 な 施 設 において一 貫して行います。各種申請

署 長に報 告するが 義 務があり更・改修においても同様の対は、1 点から個別に機器設計関係官庁との協議などに伴う自社にて 点検業務も対応いた応が可 能です。

提案の対応も可能です。

サポートも対 応いたします。

します。

提案・調査から設計、施工まで、ワンストップでご提案いたします。

2

システム構 成
無線通信補助設備は、地上及び防災センター（管理室）等に設置された無線機接続端子と同軸ケーブル及び分配器等の機器を介して、地下街等の天井に設置された耐熱形 LCX ケーブル（耐熱形漏洩同軸ケーブル）もしくは、耐熱形アンテナとで構成されます。使用される周波数帯は主に消防無線が 260、400MHz 帯
警察無線が 150、360MHz 帯で、これらを共有する場合は、相互に支障をきたすことのないように共用器を使用する等の設計配慮がなされます。

無線機接続端子箱
地上基地局

L CX 方 式

LCX

共用器

ケーブ 布 設ルートに沿い一 様な電 界レベルがLCX

分配器

得られ 、細 長い場 所に適しています。

移動局

地下駐車場

アンテナ 方 式

分配器

アンテナの周 囲に一 様な電 界レベルが 得られ 、分岐器

広 場 等に適しています。

アンテナ

アンテナ

無 線機 接 続 端 子 箱

防 災センター

屋内固定局

L CX・アンテナ 方 式
現 地 状 況に合わせ併 用することも可 能です。

地下鉄

LCX
分配器

分岐器

アンテナ
アンテナ

地下街

3

移動局

アンテナ

システム 構 成

耐熱形UV（UU）共用アンテナ・ 分配器（混合器）

耐熱形UV（UU）共用アンテナ
LCX ケーブルの設置が不可能な場所や不利な場所（金属天井内や階段等）、広場のような無指向の放射が有利な場所で使用します。当社アンテナでは最大で150MHz帯、260MHz帯、360MHz帯、400MHz帯を1基でカバーできます。
型 名

周波数

利

TL-A-1234

TL-A-3040

FM-A-1234

F1147〜163-

147〜163 ※1

F2

262〜275-262〜275

F3345〜365

345〜365345〜365

F4460〜470

460〜470

460〜470

得-1dB以上（ダイポール比）

偏波面

垂直偏波

指向性

水平面内無指向性

入出力コネクタN - J

インピーダンス（Ω）

50Ω

許容電力10W

施工例（FM-A-1234）

塗装色

外観

N- 9.5（標準色）
形状

ディスクディスク

ホイップ

W（mm）

φ500

φ180

φ140

H（mm）

133（天井面より）80（天井面より）400（天井面より）

3.00.71.0

概算重量（kg）
施工例（TL-A-1234）※1 147〜163MHz内の1指定周波数

F0 3MHz

分配器（混合器）
1つの端子（IN）からの入力を複数の端子に等 分配します。また 逆 方 向からは 複 数の端子より1の端子（IN）へ混合します。

ハイブリッド型 2分配器

用途

10H-12-N

ハイブリッド型 4分配器

ハイブリッド型分配器

型名

1H-12-N

許容入力（W）

1H-13-N

1H-14-N

10H-14-N

無方向性分配器

10H-12-N

10H-13-N

10H-14-N

10R-12 -N

10R-13-N

101
1

入力端子数
出力端子数

23423423

挿入損失（dB）

4.0

6.5

8.0

4.5

6.5

8.0

6.5

10.5

端子間結合（dB）

2520202520206.5

10.51541549090インピーダンス（Ω）

50

電圧定在波比1.5 以下入出力コネクタN - J

寸法（mm）

W90HD

使用周波数帯（MHz）

90901208080808074748080363636363636363670〜4704

システム 構 成

混合 分 配 器 ・ 分 岐 器

混合分配器
複 数の端 子からの入力を複 数の端 子に等 分 配します。
また逆 方 向からも複 数の端 子より複 数の端 子 へ等 分 配します。
施工例
機器収容箱内2混合4分配器

用途

混合分配器

型名

1H-22-N

1H-24-N

許容入力（W）

1H-44-N

10H-22-N

10H-44-N

102

入力端子数

4

出力端子数

2

挿入損失（dB）

8.0

13.016.0

端子間結合（dB）

2020202442

インピーダンス（Ω）

50

電圧定在波比1.5 以下入出力コネクタN - J

寸法（mm）

10H-24-N

148.013.017.0

202020W90154154120190190H80747480152152D363636364040

使用周波数帯（MHz）

70〜470分岐器
幹線方向に対しての挿入損失は小さいが分岐方向に対する分岐損失が大きくなります。

1分岐器
10T-12-N

用途

分岐器

型名

1T-12-N

10T-12-N

許容入力（W）

110

入力端子数

1

出力端子数

11

挿入損失（dB） IN→OUT

1.51.5端子間結合（dB）IN→TAP

11.011.5

インピーダンス（Ω）

50

電圧定在波比1.5 以下入出力コネクタ

寸法（mm）

使用周波数帯（MHz）

5N - J
W9090H8080

D363670〜470

システム 構 成

共用器 ・ 無線機接続 端子箱共用器（UU, UV, VV）
地域ごとに必 要な周波 数が異なるため、各機器を組み合わせて信号の混合、分波を行うために使用します。
VV共用器

用途

UV共用器
10M-21UV-N1

型名
消防VHF帯
使用周波数140〜280

UU共用器

10M-21UV-N3330〜470

消防UHF帯消防VHF帯挿入損失（dB）

1.0

1.0

消防UHF帯

端子間結合（dB）

50

10M-21VV-366

10M-21UUVV-529

10M-21UUVV-366-

140〜170 ※2

148〜158.35-

148〜158.35-

260〜280262〜275262〜275262〜275-

140〜170 ※2162〜165

162〜165

162〜165-330〜370--330〜370330〜370

450〜470

450〜470--

460〜470

460〜470

-

1.0

3.0-

4.0-

1.0

3.0

2.0

4.0-

1.03.02.04.0-

1.0--

2.0

2.0

1.0

1.0-

-

2.0

2.0

505050504040140〜280

1.0

電圧定在波比1.5 以下入出力コネクタN-J

インピーダンス（Ω）

50寸法（mm）

4波 共用器10M-21VV-N1

警察VHF帯警察UHF帯VV共用器

10M-21UU-N

警察VHF帯警察UHF帯施工例（屋外無線機接続端子箱内）

W

120120120120400420500

H

1001008080280250

380

D

41414141150120150※2 同時使用は不可

無 線 機 接続端子箱
消防・警察それぞれに設置が必要であり、現地環境に合わせ個別設計も可能です。

用途

無線機接続端子箱

型名

埋込型

露出型

許容入力（W）

10

入力端子数2（終端抵抗器取付）

コード収容本数2

インピーダンス（Ω）

50

電圧定在波比1.5 以下入出力コネクタ寸法（mm）

N - J

終端抵抗器付W

300300

H340340

D220220

施工例（屋内露出型 無線機接続端子箱）

6

保 証 について

無償保証期間の内外を問わず、製品に対する当社の責任は、製品修理の対応を限度とします。
当社製品の故障に起因するお客様の機会損失、逸失利益、二次被害、事故補償、当社 製品
以 外への損傷 およびお客様による 交換作業、その他の業務に対する保証については、当 社 責務外とさせていただきます。
障害に対する一次対応は原則、お客様側で実施をお願い致します。ただし、お客様の要請にて当社が当該業務を有償にて代行することができます。この場合は当社製品に原因がある場合は無償といたします。

お 問 合 わせ 先

関 西
関 西システム営 業 部 ［TEL］06-7167-8001〒 660-0856

兵庫県尼崎市北初島町16-4

関 東
関 東システム営 業 部 ［TEL］03-3846-8781〒 130-0024

東京都墨田区菊川2丁目23番地6号（四国菊川別館ビル内）