資料番号：SA技-C-4 改0
技術的能力
1. 1
No.
1２３４５６７８９１０

１１１２１３１４１５

添付資料の比較2017年8月30
日本原子力発電株式会社

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等
玄海３／４号東二

重大事故等対処設備の電源構成図

対応手段として選定した設備の電源構成図

重大事故等対処設備と基準規則の対応表

審査基準，基準規則と対処設備との対応表

原子炉トリップ設定リスト

原子炉スクラム信号一覧表

電動発電機モータ遮断器現場開放―

電動発電機出力遮断器現場開放―

原子炉トリップ遮断器現場開放―

主給水流量喪失時に原子炉トリップに失敗した場合の対応について―手順のリンク先について―

技術的能力における設備名称の括弧書きの記載方
針について
―

―

―

重大事故対策の成立性
非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「反応度制御」・スクラム・パイロット弁計器用空気系排気・スクラム個別スイッチによる制御棒挿入
・制御棒駆動水圧系引抜配管ベント弁による排水
原子炉出力−サプレッション・プール水温度相関曲線
代替制御棒挿入機能 概要図―

代替原子炉再循環ポンプトリップ機能 概要図―

中性子束振動が発生した場合の対応について―

サプレッション・プール水温度における設定根拠の考え方について

―

東二
資料の有無

採用
要否

有―

有―

有―

無×

無×

無×

無×

無○

無○

有―

有―

有―

有―

有―

有―

要否理由・記載方針―――
成立性。設備の相違。本文中に原子炉保護系電源の遮断について（現場ではなく）中央制御室実施を記載。
成立性。設備の相違。本文中に原子炉保護系電源の遮断について（現場ではなく）中央制御室実施を記載。
成立性。設備の相違。本文中に原子炉保護系電源の遮断について（現場ではなく）中央制御室実施を記載。
設備の相違。玄海では「 主 給 水 流 量 喪 失 」 時 の 対 応を 記 載 。 東 二 (BWR)の 一 連 の 対 応 操 作 を 事 象 の 徴
候で対応し、基準要求である「未臨界」移行まで対応手段に記載。
資料追加作成「手順のリンク先について」
設備名称の括弧書きの記載方針を示す。
設備の相違。現場での制御棒挿入操作を記載。

設備の相違。
設備の相違。
設備の相違。
設備の相違。
設備の相違。

1

技術的能力1. 2
No.
1２
３４５６７８

９
１０
１１
１２
１３
１４
１５

添付資料の比較

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

重大事故等対処設備の電源構成図

対応手段として選定した設備の電源構成図

東二
資料の有無
有

重大事故等対処設備と基準規則の対応表

審査基準，基準規則と対処設備との対応表

有―玄海３／４号

東二

採用
要否

要否理由・記載方針―――

多様性拡張設備仕様―

無○

資料追加作成「自主対策設備仕様」

安全注入の停止条件について―

無×BWR に は ECCS 系 ﾎﾟﾝﾌﾟ停 止 条 件 は な く 、 ECCS 系
運 転 継 続 の ま ま 、 原 子 炉 水 位 を L3〜 L8 に 維 持 する。

フィードアンドブリードへの移行判断時における蒸気発生器の広域水位計の指示について
可搬型ディーゼル注入ポンプによる蒸気発生器への注水について手動によるタービン動補助給水ポンプの機能回復

―

無○

―

無×

成立性。設備の相違。

重大事故対策の成立性
現場手動操作による高圧代替注水系起動・高圧代替注水系現場起動―

有―

条文要求「現場操作」の成立性。

無×

現場手動操作による主蒸気逃がし弁の機能回復―

無×条文要求「可搬型重大事故防止設備」の成立性。東二は、本文中に常設代替直流電源設備による高圧代替注水系起動記載。
成立性。設備の相違。

タービン動補助給水ポンプ出口流量設定弁開度調整窒素ボンベによる主蒸気逃がし弁の機能回復―

無×成立性。設備の相違。

―

無×

成立性。設備の相違。

―

無○

―

無×

資料追加作成「全交流動力電源喪失時に高圧代替注水系の起動に失敗した場合の処置について」設備の相違。

―

無○

資料追加作成「手順のリンク先について」

重大事故対策の成立性
ほう酸水注入系による原子炉注水・ ほ う 酸 水 注 入 系 に よ る 原 子 炉 注 水（ 現場操作）

有―

可搬型バッテリによるタービン動補助給水ポンプの機能回復

全交流動力電源喪失時に補助給水系の起動に失敗した場合の処置について
蒸気発生器２ 次側による炉心冷却（蒸気放出）について手順のリンク先について―

資料追加作成「原子炉水位計 燃料域の指示について」―2

技術的能力1. 3
No.
1２３４５６７８９１０１１１２１３１４１５１６

添付資料の比較

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等
採用

―

―
―

重大事故等対処設備の電源構成図

対応手段として選定した設備の電源構成図東二
資料の有無
有重大事故等対処設備と基準規則の対応表

審査基準，基準規則と対処設備との対応表

有―玄海３／４号

東二

要否理由・記載方針

要否

多様性拡張設備仕様―

無○

資料追加作成「自主対策設備仕様」

１次冷却材喪失事故時の蒸気発生器細管漏えい監
視について
窒素ボンベによる加圧器逃がし弁の機能回復―

無×

設備の相違。

重大事故対策の成立性
高圧窒素ガス供給系（非常用）による窒素確保
可搬型窒素供給装置（小型）による窒素確保―

有―成立性。

無×

炉心損傷後の１次系減圧操作について―

無○

蒸気発生器伝熱管破損時の概略図―

無×

成立性。本文中に「逃がし安全弁用可型蓄電池による逃がし安全弁機能回復」を記載。
資料追加作成「炉 心 損 傷 前 の 原 子 炉 の 減 圧 操 作 に ついて」
設備の相違。

破損蒸気発生器隔離操作―

無×

CVCS 漏えい発生時の運転員の処置の流れについて―無×

インターフェイスシステム LOCA 時の概略図

インターフェイスシステムＬＯＣＡ時の概要図

有―成立性。現場手動弁操作による１次系減圧操作はＢＷＲにはない。
設備の相違。
玄海 3/4 号 CVCS 漏えい時処置の流れを記載。東２では類似系
統 CUW での漏えいについては原子炉バウンダリ隔離機能により漏えいを防止できる。
―

余熱除去系統の分離、隔離操作

重大事故対策の成立性
インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の漏えい停止操作（残留熱除去系の場合）
重大事故対策の成立性
インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の漏えい停止操作（残留熱除去系の場合）
インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の破断面積及び現場環境等について
インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の検知手段について―

有―成立性。

有―有―

玄海 3/4 号では、主にﾕﾆﾊﾝﾄﾞﾗによる隔離操作及び環境条件等を考慮した成立性について記載。東２では隔離の成立性にはﾕﾆﾊﾝﾄﾞﾗは使用しない。また、環境条件等については「添付資料：インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の破断面積及び現場環境等について」で記載。
―

無○

資料追加作成「手順のリンク先について」

重大事故対策の成立性
代替逃がし安全弁駆動装置による原子炉減圧

有―

可搬型バッテリによる加圧器逃がし弁の機能回復

インターフェイスシステム LOCA 発生時の余熱除去
系統隔離操作の成立性について

インターフェイスシステム LOCA 時の漏えい確認方
法
手順のリンク先について――

3技術的能力
1. 4
No.
1２３４５６７８９１０１１１２１３１４１５１６

添付資料の比較

原 子 炉 冷 却 材 圧 力 バ ウ ン ダ リ 低 圧 時 に 発 電 用 原 子 炉 を 冷 却 す る た め の 手 順 等 （ 1／ 2）

重大事故等対処設備の電源構成図

対応手段として選定した設備の電源構成図

東二
資料の有無
有

重大事故等対処設備と基準規則の対応表

審査基準，基準規則と対処設備との対応表

有―玄海３／４号

東二採用要否

要否理由・記載方針―――

多様性拡張設備仕様―

無○

資料追加作成「自主対策設備仕様」

Ｂ格納容器スプレイポンプ（RHR S−CS S タイライン使用）による代替炉心注入
常設電動注入ポンプによる代替炉心注入―

無×成立性。設備の相違。

―

無×

成立性。設備の相違。

重大事故対策の成立性
消火系による原子炉注水
重大事故対策の成立性
低 圧 代 替 注 水 系（ 可 搬 型 ）に よ る 原 子 炉
注水（淡水／海水）
―

有―

成立性。

有―成立性。

無×

成立性。設備の相違。

―

無×

成立性。設備の相違。

―

無×

成立性。設備の相違。

AM 用代替再循環ポンプの設備概要について―

無×

AM 用代替再循環ポンプを使用した炉心注入について格納容器再循環サンプスクリーン閉塞時の対応手順について再循環運転への切替操作概要

―

無×

―

無○

―

無×

東二の代替循環冷却系による炉心注水を自主対策設備であり、本文中に理由を記載。原子炉格
納 容 器 の 過 圧 破 損 を 防 止 た め の 設 備 【 50 条 】 にて記載しているため，本資料への反映は不要。
資料追加作成「代 替 循 環 冷 却 系 系 統 ﾌ ﾗ ｯ ｼ ﾝ ｸ ﾞ 操 作 及び 吸 込 ｽﾄﾚｰﾅ逆 洗 操 作 に つ い て 」
設備の相違。

全交流動力電源喪失と LOCA 事象が重畳する場合の対応操作について―

無×

Ｂ充てんポンプ（自己冷却）による代替炉心注入―

無×

電動消火ポンプ、ディーゼル消火ポンプ又は消防自動車による代替炉心注入
可搬型ディーゼル注入ポンプによる代替炉心注入

Ｂ格納容器スプレイポンプ（RHR S−CS S タイライン使用）による代替再循環
LOCA 時における炉心及び原子炉格納容器内の冷却手段について
AM 用代替再循環ポンプによる代替再循環対応手順の相違。東 二 ( B W R ) で は 事 象 に よ ら ず 、 原 子
炉水位、格納容器圧力等の徴候に応じた対応操作を実施する。
設備の相違。

4技術的能力
1. 4No.
１７１８１９２０２１２２２３２４２５２６２７２８２９３０３１３２３３

添付資料の比較

原 子 炉 冷 却 材 圧 力 バ ウ ン ダ リ 低 圧 時 に 発 電 用 原 子 炉 を 冷 却 す る た め の 手 順 等 （ 2／ 2）
玄海３／４号

東二

Ｂ格納容器スプレイポンプ（自己冷却）（RHR S−CS
S タイライン使用）による代替炉心注入
炉心損傷時におけるＣ／Ｖ破損防止等操作について
原子炉格納容器内冷却状況の原子炉格納容器外温度計での確認について
炉心損傷時の再循環運転について

―

東二
資料の有無
無―

採用要否

要否理由・記載方針

×

成立性。設備の相違。

無○―

無×

―

無×

資料追加作成「炉心損傷後における格納容器破損防止等操作について」
PWR で は 格 納 容 器 外 の 可 搬 温 度 監 視 を 記 載 。 東 二は格納容器外の温度監視可能。
設備の相違。

蒸気発生器２次側のフィードアンドブリード―

無×成立性。設備の相違。

運転停止中の除熱機能と炉心注入手段―

無○

資料追加作成「運転停止中の除熱機能と炉心注入手段」

ミッドループ運転概要図―

無×

設備の相違。

RCS への燃料取替用水タンク（ピット）重力注入についてミッドループ運転時に原子炉冷却材が燃料取替用水タンク（ピット）への流出した場合の対応について運転停止中の全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却機能喪失時の炉心注入手段
燃料取替用水タンクからの重力注入による代替炉心注入
ミッドループ運転中の事故時におけるＣ／Ｖ内作
業員の退避について
全交流動力電源が喪失した状態において RCP シー
ル LOCA が発生した場合の手順１次冷却材ポンプシール戻り隔離弁閉止操作―

無×

設備の相違。

―

無×

設備の相違。

―

無×

設備の相違。

―

無×

成立性。設備の相違。

―

無○

―

無×

―

無×

資料追加作成「原子炉運転停止中ＬＯＣＡ事象時原子炉建屋 6階からの作業員の退避について」
BWR 再 循 環 ﾎﾟﾝﾌﾟﾒｶｼｰﾙか ら の LOCA は 発 生 し ない 。 LOCA 考 慮 し な い 手 順 で 対 応 可 能 。
成立性。設備の相違。

―

無×

―

無○

成立性。可搬型代替注入大型ﾎﾟﾝﾌﾟ等への燃料補給については、「1.14 電源確保に関する手順等」に記載。
資料追加作成「手順のリンク先について」

重大事故対策の成立性
補給水系による原子炉注水
残 留 熱 除 去 系（ 原 子 炉 停 止 時 冷 却 系 ）復旧後の原子炉除熱

有――

可搬型ディーゼル注入ポンプ又は移動式大容量ポンプ車への燃料補給
手順のリンク先について―

5

技術的能力1. 5
No.
1２３４５６７８

添付資料の比較最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

重大事故等対処設備の電源構成図

対応手段として選定した設備の電源構成図

東二
資料の有無
有

重大事故等対処設備と基準規則の対応表

審査基準，基準規則と対処設備との対応表

有―玄海３／４号

東二

採用
要否

要否理由・記載方針―――

多様性拡張設備仕様―

無○

資料追加作成「自主対策設備仕様」

移動式大容量ポンプ車による補機冷却海水通水―

無×成立性。設備の相違。

空調用冷水ポンプによるＡ余熱除去ポンプの代替
補機冷却水通水
手順のリンク先について―無×成立性。設備の相違。

―

無○

資料追加作成「手順のリンク先について」

重大事故対策の成立性
格納容器圧力逃がし装置による格納容器内の減圧及び除熱・格納容器圧力逃がし装置の遠隔人力操作機構による現場操作による格納容器ベント・フィルタ装置スクラビング水補給・格納容器内の不活性ガス（窒素）置換
・フィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換
・フィルタ装置スクラビング水移送・フィルタ装置スクラビング水移送ライン洗浄
代替残留熱除去系海水系による冷却水（海水）の確保
・可搬型代替注水大型ポンプによる送水（海水）―有―「格 納 容 器 圧 力 逃 が し 装 置 」 KK 同様な添付資料有：重大事故対策の成立性
・格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱・ PCV ﾍﾞﾝﾄ弁 駆 動 限 確 保 （ 予 備 ﾎﾞﾝﾍﾞ）・ ﾌｨﾙﾀ装 置 ﾄﾞﾚﾝ移 送 ﾎﾟﾝﾌﾟ水 張 り・ ﾌｨﾙﾀ装 置 水 位 調 整 （ 水 張 り ）等

無○資料追加作成「代 替 循 環 冷 却 系 系 統 ﾌ ﾗ ｯ ｼ ﾝ ｸ ﾞ 操 作 及び 吸 込 ｽﾄﾚｰﾅ逆 洗 操 作 に つ い て 」―

格納容器再循環サンプスクリーン閉塞時の対応手
順について

6技術的能力
1. 6
No.
1２３４５６７８９１０
１１１２
１３１４１５

添付資料の比較

原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

重大事故等対処設備の電源構成図

対応手段として選定した設備の電源構成図

東二
資料の有無
有

重大事故等対処設備と基準規則の対応表

審査基準，基準規則と対処設備との対応表

有―玄海３／４号

東二

採用
要否

要否理由・記載方針―――

多様性拡張設備仕様―

無○

資料追加作成「自主対策設備仕様」

常設電動注入ポンプによる代替格納容器スプレイ―

無×成立性。設備の相違。

電動消火ポンプ、ディーゼル消火ポンプ又は消防自動車による代替格納容器スプレイ
可搬型ディーゼル注入ポンプによる代替格納容器
スプレイ

重大事故対策の成立性
消火系による格納容器内の冷却。
重大事故対策の成立性
代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）に よ る 格 納 容 器 内 の 冷 却（ 淡 水 ／ 海 水 ）。
―

有―

成立性。

有―

成立性。

無×

成立性。設備の相違。

―

無×

―

無○

―

無×

設備の相違。格納容器スプレイに薬品注入手段無。
設備 49 条にて，格納容器スプレイによる格納容器内の放射性物質除去効果について記載。
資料追加作成「炉心損傷後における格納容器破損防止等操作について」設備の相違（ディスタンスピースについて）
。

―

無○

―

無○

―

無○

―

無○

有―

Ｂ格納容器スプレイポンプ（自己冷却）による代替格納容器スプレイ
代替格納容器スプレイによる薬品注入の考え方について
炉心損傷時におけるＣ／Ｖ破損防止等操作について復水タンク（ピット）／燃料取替用水タンク（ピット）の接続ラインについて
代替格納容器スプレイと代替炉心注入を同時に行う場合の対応設備の組み合わせについて
炉心及び原子炉格納容器内への注水時における原
子炉格納容器内の水位及び注水量の管理
LOCA 時における炉心及び原子炉格納容器内の冷却手段について
手順のリンク先について―

重大事故対策の成立性
補給水系による格納容器内の冷却

資料追加作成「代替格納容器スプレイと代替炉心注入を同時に行う場合の対応設備の組み合わせについて」
資料追加作成「炉心及び原子炉格納容器内への注水時におけるｻﾌﾟﾚｯｼｮｳﾝﾌﾟｰﾙの水位及び注水量の管理」
資料追加作成「LOCA 時における炉心及び原子炉格納容器内の冷却手段について」
資料追加作成「手順のリンク先について」―

7

技術的能力1. 7
No.
1
２３４５６７８９１０１１

１２

１３１４１５

添付資料の比較

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等

重大事故等対処設備の電源構成図

対応手段として選定した設備の電源構成図

東二
資料の有無
有

重大事故等対処設備と基準規則の対応表

審査基準，基準規則と対処設備との対応表

有―玄海３／４号

東二

採用
要否

要否理由・記載方針―――

多様性拡張設備仕様―

無○

資料追加作成「自主対策設備仕様」

Ａ、Ｂ格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却原子炉補機冷却水サージタンク加圧について―

無×成立性。設備の相違。

―

無×

設備の相違。

―

無×成立性。設備の相違。

―

無○

―

無×

―

無○

―

無○

資料追加作成「炉心損傷後の外部環境（線量、温度、湿度）を考慮した作業の成立性」
PWR で は 格 納 容 器 外 の 可 搬 温 度 監 視 を 記 載 。 東 二は格納容器外の温度監視可能。
資料追加作成「炉心損傷後における格納容器破損防止等操作について」
資料追加作成「手順のリンク先について」―

無○重大事故対策の成立性
格納容器圧力逃がし装置による格納容器内の減圧及び除熱・格納容器圧力逃がし装置の遠隔人力操作機構による現場操作による格納容器ベント・フィルタ装置スクラビング水補給・ 格 納 容 器 内 の 不 活 性 ガ ス（ 窒 素 ）置 換・フィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換・フィルタ装置スクラビング水移送・フィルタ装置スクラビング水移送ライン洗浄
重大事故対策の成立性二次隔離弁操作室の正圧化
―

有―

有―

「二次隔離弁操作室の正圧化」

無○―

無○

資料追加作成「代 替 循 環 冷 却 系 系 統 ﾌ ﾗ ｯ ｼ ﾝ ｸ ﾞ 操 作 及び 吸 込 ｽﾄﾚｰﾅ逆 洗 操 作 に つ い て 」
資料追加作成「FCVS スクラビング水位の保有水量の設定根拠について」（仮件名）補給頻度について記載。

移動式大容量ポンプ車を用いたＡ、Ｂ格納容器再循
環ユニットによる格納容器内自然対流冷却炉心損傷後の外部環境（線量、温度、湿度）を考慮した作業の成立性
原子炉格納容器内冷却状況の原子炉格納容器外温度計での確認について
炉心損傷時におけるＣ／Ｖ破損防止等操作について
手順のリンク先について
フォールトツリー解析の実施の考え方について――
格納容器再循環サンプスクリーン閉塞時の対応手順について―

資料追加作成「フォールトツリー解析の実施の考え方について」逐条によりフォールトツリー解析有無考え方をまとめる。
「格 納 容 器 圧 力 逃 が し 装 置 」 KK 同様な添付資料有：重大事故対策の成立性
・格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容
器内の減圧及び除熱・ ﾌｨﾙﾀ装 置 ﾄﾞﾚﾝ移 送 ﾎﾟﾝﾌﾟ水 張 り・ ﾌｨﾙﾀ装 置 水 位 調 整 （ 水 張 り ・ 水 抜 き ）等

8技術的能力
1. 8
No.
1
２

添付資料の比較

原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

重大事故等対処設備の電源構成図

対応手段として選定した設備の電源構成図

東二
資料の有無
有

重大事故等対処設備と基準規則の対応表

審査基準，基準規則と対処設備との対応表

有―玄海３／４号

東二

採用
要否

要否理由・記載方針―――

多様性拡張設備仕様―

無○

資料追加作成「自主対策設備仕様」

炉心損傷時におけるＣ／Ｖ破損防止等操作について炉心及び原子炉格納容器内への注水時における原
子炉格納容器内の水位及び注水量の管理
溶融炉心冷却における原子炉下部キャビティ注水
停止操作について
常設電動注入ポンプによる代替格納容器スプレイ

―

無○

―

無○

―

無○

資料追加作成「炉心損傷後における格納容器破損防止等操作について」
資料追加作成「炉心及び原子炉格納容器内への注水時における原子炉格納容器内の水位及び注水量の管理」
資料追加作成「溶融炉心冷却における原子炉下部注水停止操作について」―

無×

電動消火ポンプ、ディーゼル消火ポンプ又は消防自動車による代替格納容器スプレイ
可搬型ディーゼル注入ポンプによる代替格納容器スプレイ
格納容器スプレイ注水（原子炉下部キャビティ水張り）を優先する理由
全交流動力電源喪失と LOCA 事象が重畳する場合の対応操作について

―

無×

―

無×

―

無○

―

無×

１２

Ｂ格納容器スプレイポンプ（自己冷却）による代替格納容器スプレイ

―

無×

１３

手順のリンク先について

―

無○

有―

３４５６７８９１０１１１４―

重大事故対策の成立性
格納容器下部注水系（可搬型）によるペデスタル（ドライウェル部）への注水（淡水／海水）・可搬型代替注水大型ポンプによる送水（淡水／海水）重大事故対策の成立
性・消火系によるペデスタル（ドライウェル部）への注水・補給水系によるペデスタル（ドライウェル部）への注水・低圧代替注水系（可搬型）による原
子炉圧力容器への注水（淡水／海水）・消火系による原子炉圧力容器への注水・補給水系による原子炉圧力容器への注水成立性。設備の相違。
成立性。設備の相違。
成立性。設備の相違。
資料追加作成「格納容器スプレイ注水（原子炉下部水張り）を優先する理由」
対応手順の相違。東 二 ( B W R ) で は 事 象 に よ ら ず 、 原 子
炉水位、格納容器圧力等の徴候に応じた対応操作を実施する。
成立性。設備の相違。
資料追加作成「手順のリンク先について」―9技術的能力
1. 9
No.
1２３４５６７８９１０
１１１２

添付資料の比較

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等

重大事故等対処設備の電源構成図

対応手段として選定した設備の電源構成図

東二
資料の有無
有

重大事故等対処設備と基準規則の対応表

審査基準，基準規則と対処設備との対応表

有―玄海３／４号

東二

採用
要否

要否理由・記載方針―――

多様性拡張設備仕様―

無○

資料追加作成「自主対策設備仕様」

全交流動力電源喪失時の電気式水素燃焼装置の起動条件及び静的触媒式水素再結合装置の作動状況の確認時期について
電気式水素燃焼装置の設置個数及び設置場所について電気式水素燃焼装置動作監視装置の概要―

無×

設備の相違。東二では電気式水素燃焼装置（イグナイタ）は使用しない。

―

無×

―

無×

設備の相違。東二では電気式水素燃焼装置（イグナイタ）は使用しない。
設備の相違。東二では電気式水素燃焼装置（イグナイタ）は使用しない。

―

無×

可搬型格納容器水素濃度計測装置による格納容器
水素濃度監視（交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全である場合）
可搬型格納容器水素濃度計測装置による格納容器水素濃度監視（全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合）
ガス分析計による格納容器水素濃度監視操作

―

無×

―

無×

原子炉格納容器内の水素濃度監視について―

無×

手順のリンク先について―

無○設備「52 条」資料記載。格納容器内水素・酸素濃度(SA) 監 視装置。
資料追加作成「手順のリンク先について」

重大事故対策の成立性
格納容器内の不活性化による水素爆発防止・可搬型窒素供給装置による格納容器内の不活性化

有―

―

―

成立性。設備の相違。東二では格納容器内水素濃度(SA)設置。

成立性。設備の相違。東二では格納容器内水素濃度(SA)設置。

成立性。設備の相違。東二では格納容器内水素濃度(SA)設置。

10技術的能力
1. 10
No.
1
２３４５６７

添付資料の比較

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等

重大事故等対処設備の電源構成図

対応手段として選定した設備の電源構成図東二
資料の有無
有重大事故等対処設備と基準規則の対応表

審査基準，基準規則と対処設備との対応表

有―玄海３／４号

東二

採用
要否

要否理由・記載方針―――

多様性拡張設備仕様―

無○

資料追加作成「自主対策設備仕様」

代替空気（窒素）によるアニュラス空気浄化設備の運転操作
原子炉格納容器内水素濃度測定値によるアニュラ
ス水素濃度推定―無×成立性。設備の相違。

―

無×

設備の相違。

―

無○

資料追加作成「手順のリンク先について」

重大事故対策の成立性
格 納 容 器 頂 部 注 水 系（ 可 搬 型 ）に よ る 原子炉ウェルへの注水（淡水／海水）
原子炉建屋原子炉棟トップベント設備
による水素の排出

有―手順のリンク先について――

11技術的能力
1. 11No.
1２３４５

使 用 済 燃 料 貯 蔵 槽 の 冷 却 等 の た め の 手 順 等 （ 1／ 2）
玄海３／４号
重大事故等対処設備と基準規則の対応表

採用
要否

要否理由・記載方針

―

―

無○

資料追加作成「自主対策設備仕様」

使用済燃料ピットの水位低下時間評価―

無○

資料追加作成「使用済燃料プールの水位低下時間評価」

燃料取替用水タンク（ピット）等から使用済燃料ピットへの注水
消火ポンプによる使用済燃料ピットへの注水―

無×

成立性。設備の相違。

重大事故対策の成立性
・ 消 火 系（ 消 火 栓 ）に よ る 使 用 済 燃 料 プール注水・ 消 火 系（ 残 留 熱 除 去 系 ラ イ ン ）に よ る
使用済燃料プール注水
―

有―

成立性。

無×

成立性。設備の相違。

７

使用済燃料ピット補給用水中ポンプによる使用済燃料ピットへの注水

１０

審査基準，基準規則と対処設備との対応表

東二
資料の有無
有―

消防自動車による使用済燃料ピットへの注水

９東二多様性拡張設備仕様

６８

添付資料の比較

使用済燃料ピットへの補給方法について
使用済燃料ピットへのスプレイ手順の妥当性について可搬型ディーゼル注入ポンプによる使用済燃料ピットへのスプレイ

１１

使用済燃料ピットからの漏えい抑制操作

１２

重大事故等時の使用済燃料ピットの監視対応フロー

１３

使用済燃料ピット監視設備（重大事故等対処設備）

１４

重大事故等時の使用済燃料ピットの監視

重大事故対策の成立性
可搬型代替注水大型ポンプによる代替
燃料プール注水系（注水ライン）を使用した使用済燃料プール注水（淡水／海水）・可搬型代替注水大型ポンプによる送水（淡水／海水）―

有―成立性。

無×―

無×

東 二 で は 、水 位 ・ 環 境 条 件 を 考 慮 し た 対 応 手 段 選択フローに従い優先順位設定。
設備「54 条：スプレイ手順の妥当性」資料記載充実。

重大事故対策の成立性
・可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）を使用した使用済燃料プールスプレイ（淡水／海水）
重大事故対策の成立性
・使用済燃料プール漏えい緩和―

有―成立性。

有―成立性。

無×―

無×

―

無×

水位・環境条件を考慮した対応手段選択フローに 従 い 優 先 順 位 設 定 し 、 水 位 監視については設備「54条補足説明資料：54-11 使用済燃料プール監視設備」記載。
設備「54 条補足説明資料：54-11 使用済燃料プール監視設備」記載。
成立性。設備「54 条補足説明資料：54-11 使用済燃料プール監視設備」記載。

12

技術的能力1. 11

添付資料の比較使 用 済 燃 料 貯 蔵 槽 の 冷 却 等 の た め の 手 順 等 （ 2／ 2）

ロープ式水位計について

―

東二
資料の有無
無

１６

使用済燃料ピット監視装置用空気供給システム（発電機）への燃料補給―

１７

手順のリンク先について

―

No.
１５

１８

玄海３／４号東二―

対応手段として選定した設備の電源構成図―

重大事故対策の成立性
・補給水系による使用済燃料プール注
水・可搬型代替注水大型ポンプによる冷却水（海水）の 確保

１９採用
要否

要否理由・記載方針

×

設備の相違。

無×

成立性。設備の相違。

無○

資料追加作成「手順のリンク先について」

有―

―

有――

13