附属書 C
可燃性冷媒を使用した冷機応用製品の FTA 及び確率数値割付表
ステージ

RA. 輸送RB. 保管

RC. 設置RD. 使用RE. 屋外修理

RF. 店内修理 RG. 撤去(廃棄)

冷媒
種別

未対策 対策 未対策

対策 未対策対策 未対策対策 未対策

対策

未対策

対策

未対策

対策

A3

ワゴン車輸送

RA-1

Ra-1

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

A2L

ワゴン車輸送

RA-2

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

中型倉庫

新品

－

－

RB-1，Rb-1

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

中型倉庫

中古品

－

－

RB-2，Rb-2

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

狭小倉庫

新品

－

－

RB-3，Rb-3

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

狭小倉庫

中古品

－

－

RB-4，Rb-4

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

中型倉庫

新品

RB-5

－

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

中型倉庫

中古品

RB-6

－

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

狭小倉庫

新品

RB-7

－

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

狭小倉庫

中古品

RB-8

－

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

居酒屋

新店工事

－

－

－

－

RC-1，Rc-1

－

－

－

－

－

－

－

－

居酒屋

営業中

－

－

－

－

RC-2，Rc-2

－

－

－

－

－

－

－

－

居酒屋

新店工事

－

－

－

－

RC-3，Rc-3

－

－

－

－

－

－

－

－

居酒屋

営業中

－

－

－

－

RC-4，Rc-4

－

－

－

－

－

－

－

－

居酒屋

営業中

－

－

－

－

－

－

RD-1，Rd-1

－

－

－

－

－

－

居酒屋

新設・営業廃止

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

居酒屋

営業中

－

－

－

－

－

－

RD-2，Rd-2

－

－

－

－

－

－

居酒屋

新設・営業廃止

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

居酒屋

営業中

－

－

－

－

－

－

－

－

RE-1，Re-1

RF-1，Rf-1

－

－

居酒屋

新設・営業廃止

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

居酒屋

営業中

－

－

－

－

－

－

－

－

RE-2，Re-2

RF-2，Rf-2

－

－

居酒屋

新設・営業廃止

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

居酒屋

営業中

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

RG-1

Rg-1

居酒屋

営業廃止

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

RG-2

Rg-2

居酒屋

営業中

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

RG-3

Rg-3

居酒屋

営業廃止

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

RG-4

Rg-4

A3

A2L

A3

A2L

A3

A2L

A3
－

A2L

A3

A2L
報告書

6-1

6-2

6-3

6-4

6-5

6-6

RA-1 (未対策)
A3冷媒冷機応用機器リスクアセスメント
輸送FTA
冷媒：R290
FTA ｽﾃｰｼﾞ1．輸送（ワゴン）
ワゴン車輸送中の着火1.0※数値併記の場合
上段・・・輸送頻度想定値使用の場合
下段・・・輸送頻度1.0使用の場合対策

許容値
3.22E-8

1.28E-07
1.12E-05

車内が換気無しの状態（エアコンが外気取入れ以外）
1.1.2
8.83E-01
8.83E-01

冷媒への着火確率
1.1
1.27E-05
1.27E-05

1.00E+00
1.00E+00
1.14E-02
1.00E+00

ｴｱｺﾝを使う際内部循環である率
1.1.2.2

ｴｱｺﾝを使用しない
確率1.1.2.1
時間的遭遇確率1.1.1
1.81E-01
1.81E-01

4.67E-01
4.67E-01

4.16E-01
4.16E-01

冷媒漏えい発生確率1.3

空間的遭遇確率1.4

1.00E+00
0.00E+00

ｴｱｺﾝの外気取り入れの教育効果
1.10

1.00E+00
1.00E+00

ｴｱｺﾝを使う率
1.1.2.2.1

1.00E+00
1.00E+00

自動車内部品による着火確率
1.1.1.4

ﾘﾚｰによる着火確率1.1.1.3

1.42E-02
1.42E-02

0.00E+00
0.00E+00

1.42E-02
1.42E-02

喫煙の時間的遭遇確率
1.1.1.1.6

喫煙時、着火前に窓を開けない
ｴｱｺﾝ(外気取入れ)を使わない
1.5

4.71E-01
4.71E-01

3.54E-01
3.54E-01

着火に関る教育による効果②
静電気
1.9

衣類による静電気
着火確率1.1.1.2.2

除電器による効果
1.11
1.00E+00
1.00E+00

1.42E-02
1.42E-02

8.00E-01
8.00E-01

1.67E-01
1.67E-01

窓を開けない/エアコン（外気取入れ）を使わない率
1.5.1

着火に関る教育による効果①
喫煙
1.7
1.00E+00
1.00E+00

1.00E+00
1.00E+00

キー接触による静電
気着火確率1.1.1.2.1

注意喚起ﾗﾍﾞﾙによる効果
1.8

喫煙の着火源存在確率
1.1.1.1

0.00E+00
0.00E+00

静電気による着火確率1.1.1.2

ｴｱｺﾝが内部循環
1.1.2.2.2

1.00E+00
1.00E+00
5.84E-01
5.84E-01

静電気による着火確率1.1.1.2A

警報器の搭載・稼動による効果
1.6

ワゴン車の
輸送頻度
1.2

窓を開ける/エアコン（外気取入れ）を使うが、着火後である
1.5.2
2.64E-01
2.64E-01

9.00E-02
9.00E-02

0.00E+00
0.00E+00

窓を開ける/エアコン（外気取入れ）を使う率
1.5.2.1

窓開け/エアコンON
より、着火が先
1.5.2.2

9.10E-01
9.10E-01

2.90E-01
2.90E-01

Ra-1 (対策)
A3冷媒冷機応用機器リスクアセスメント
輸送FTA
冷媒：R290
FTA ｽﾃｰｼﾞ1．輸送（ワゴン）【対策】ワゴン車輸送中の着火1.0※数値併記の場合
上段・・・輸送頻度想定値使用の場合
下段・・・輸送頻度1.0使用の場合対策

許容値
5.3E-8

6.29E-11
5.52E-09

車内が換気無しの状態（エアコンが外気取入れ以外）
1.1.2
4.63E-01
4.63E-01

冷媒への着火確率
1.1
1.20E-06
1.20E-06

9.91E-02
9.91E-02
1.14E-02
1.00E+00

ｴｱｺﾝを使用しない
確率1.1.2.1
時間的遭遇確率1.1.1
1.71E-02
1.71E-02

ｴｱｺﾝを使う際内部循環である率
1.1.2.2
4.63E-02
4.63E-02

4.16E-01
4.16E-01

冷媒漏えい発生確率1.3

空間的遭遇確率1.4

7.03E-05
7.03E-05

ｴｱｺﾝの外気取り入れの教育効果
1.10

1.00E+00
1.00E+00

ｴｱｺﾝを使う率
1.1.2.2.1

9.91E-02
9.91E-02

ﾘﾚｰによる着火確率1.1.1.3

5.99E-04
5.99E-04

自動車内部品による着火確率
1.1.1.4

0.00E+00
0.00E+00

1.42E-02
1.42E-02

0.00E+00
0.00E+00

1.65E-02
1.65E-02

喫煙の時間的遭遇確率
1.1.1.1.6
4.71E-01
4.71E-01

3.54E-01
3.54E-01

着火に関る教育による効果②静電気
1.9

窓を開けない/エアコン（外気取入れ）を使わない率
1.5.1
衣類による静電気
着火確率1.1.1.2.2

1.42E-02
1.42E-02

0.00E+00
0.00E+00

除電器による効果
1.11

着火に関る教育による効果①
喫煙
1.7
9.91E-02
9.91E-02

9.91E-02
9.91E-02

キー接触による静電
気着火確率1.1.1.2.1

8.00E-01
8.00E-01

喫煙の着火源存在確率
1.1.1.1

喫煙時、着火前に窓を開けない
ｴｱｺﾝ(外気取入れ)を使わない
1.5
静電気による着火確率1.1.1.2

注意喚起ﾗﾍﾞﾙによる効果
1.8

ｴｱｺﾝが内部循環
1.1.2.2.2

1.00E-01
1.00E-01
5.84E-01
5.84E-01

静電気による着火確率1.1.1.2A

警報器の搭載・稼動による効果
1.6

ワゴン車の
輸送頻度
1.2

窓を開ける/エアコン（外気取入れ）を使うが、着火後である
1.5.2
2.64E-01
2.64E-01

9.00E-02
9.00E-02

4.27E-01
4.27E-01

窓を開ける/エアコン（外気取入れ）を使う率
1.5.2.1

窓開け/エアコンON
より、着火が先
1.5.2.2

9.10E-01
9.10E-01

2.90E-01
2.90E-01

RA-1, Ra-1 (未対策, 対策)
A3冷媒冷機応用機器リスクアセスメント
輸送FTA
冷媒：R290
確率数値割付表 （輸送）①＞ワゴン車輸送頻度想定値使用 の場合
ﾃﾞｰﾀ入力計算結果
冷機応用機器ワゴン車輸送時間的遭遇確率Ptを計算する為のﾊﾟﾗﾒｰﾀの値

R290

作業中にお
着火源作 可燃域継 着火源存 着火源使 着火源作
着火源のける着火源 作業時間
動時間
続時間 在時間 用回数 動回数
存在係数
使用回数

対策ｹｰｽ

⊿TIc【hr】 ⊿Tv【hr】 ⊿TI【hr】

n【回】

nc【回】

ns【回】

⊿Ts【hr】

No.

項目

未対策ｹｰｽ

1.0

ワゴン車輸送中の着火

1.28E-07 6.29E-11

FTAより計算

1.1

冷媒への着火確率

1.27E-05 1.20E-06

FTAより計算

1.1.1

時間的遭遇確率1.81E-01 1.71E-02

FTAより計算

1.1.1.1

喫煙の着火源存在確率

1.67E-01 1.65E-02

FTAより計算

0.0125

喫煙の時間的遭遇確率

4.71E-01 4.71E-01

1.1.1.2A

静電気による着火1.42E-02 5.99E-04

FTAより計算

1.1.1.2

静電気による着火1.42E-02 1.42E-02

FTAより計算

0.55970.01253E-10

2.16122.16121.1

1.1

2.1612

1.1

2

2

備考

1日の平均喫煙本数は18.1本/人。睡眠時間を7.25hとすると、1.08本/h。男性の喫煙率は28.2%。
輸送時間は2h。喫煙時間は1本あたりの喫煙時間5[min]の内、赤火になる時間は40[s]※参考）報告書本体4.2.3項2)
ﾗｲﾀｰの着火時間5[s]を加え、45[s]間着火する可能性があるとする。
着火源存在時間ΔTI[h] : 45[s]/3600[s/h]=0.0125[h]⊿TIc＝⊿TI＝0.0125[h] ⊿Tv＝67.1[min]=1.1193[h]作業時間⊿TS＝輸送時間＝2h
0.564 着火源使用回数n=輸送時間2×1日の平均喫煙本数18.1/(24-睡眠時間7.25)※参考）報告書本体4.2.3項3)
着火源作動回数nc=n
作業中の着火源使用回数ns=n
着火源の存在係数＝人数2×喫煙率0.282※参考）報告書本体4.2.3項3)
喫煙の時間的遭遇確率＝1×1×[1-{1-（⊿TIC+⊿TV）/（⊿TI+⊿TV)}^nc]×[1-{1-(⊿TI+⊿TV)/⊿TS)}^ns]×着火源の存
在係数

1.1.1.1.6

2.8E-10

1.1193

根拠

ｷｰ接触の静電気によるｽﾊﾟｰｸが輸送中にﾗﾝﾀﾞﾑに発生する確率。
輸送時間2hr。ｷｰ接触は2回/日（乗車時ｴﾝｼﾞﾝｽﾀｰﾄ、降車時ｴﾝｼﾞﾝ停止）。
放電割合はｷｰが金属製である確率を50%と想定し、金属製の場合、50％は放電するとし、0.5×0.5＝0.25とする。
ここで静電気による放電が発生する危険性がある湿度30%以下の発生時間割合は、3.2%（278時間/8784時間）
但し、ｴｱｺﾝ設定温度での換算により18.7%（1642時間/8784時間）※参考）報告書本体4.2.2項3）
また、2時間の輸送中で10%の確率で休憩をとるとした。
静電気帯電している人が乗車する際，乗車時にドアを開けるときに放電し、乗車後にキーを刺す際は、放電後で除電されてい1回の放電時間例(指先想定）=約1μS
0.0468 るため放電回数は以下の式となる。
※参考）報告書本体4.2.2項2）
放電回数＝0(乗車)＋1(降車)＋0.1×[1(休憩時降車)＋0(休憩時乗車)]＝1.1 回
以上より、着火源使用回数は1.1。
※参考）報告書本体6.1.2項2）
着火源存在係数は0.5×0.5×18.7%＝0.0468
放電時間1μS。1回の漏えいで24hrの内R290のLFLを上回る時間は67.1分。
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ0.8mJより、濃度の影響を考慮すると着火する領域は可燃空間の約1/2※参考）報告書本体4.2.2項１）
従って、⊿Tv＝67.1/60/2=0.5597⇒ 静電気の時間的遭遇確率＝1×1×[1-{1-（⊿TIC+⊿TV）/（⊿TI+⊿TV)}^nc]×[1-{1-(⊿TI+⊿TV)/⊿TS)}^ns]

1.1.1.2.1

キー接触の静電気

1.42E-02 1.42E-02

1.1.1.2.2

衣類の静電気0.00E+00 0.00E+00

脱衣に伴う静電気放電はブラシ放電であり、放電エネルギーは小さいため、着火源にならない。
※参考）報告書本体4.2.2項4)

1.1.1.3

自動車内の部品（リレー）による着火

0.00E+00 0.00E+00

自動車内に着火源となりうるﾘﾚｰは無いと考える1.1.1.4

自動車内の部品（リレー以外）による着火

0.00E+00 0.00E+00

自動車内の着火部品として、ｼｶﾞｰｿｹｯﾄは1.1.1.1.6の”喫煙の時間的遭遇確率”に含まれる為、ここでは無と考える。 また、ｺﾝｾﾝﾄを持つ車種について、今回の商用ﾜｺﾞﾝについては車内にｺﾝｾﾝﾄを持つものは無いとした。

1.1.2

車内が換気無しの状態（ｴｱｺﾝが外気取入れ以外）A-13a

8.83E-01 4.63E-01

FTAより計算

1.1.2.1

ｴｱｺﾝを使用しない確率

4.16E-01 4.16E-01

冷房（夏：7-9=92日）暖房（冬：12-3=121日）以外=(365-92-121)/365

1.1.2.2

ｴｱｺﾝを使う際、内部循環である率

4.67E-01 4.63E-02

FTAより計算

1.1.2.2.1

ｴｱｺﾝを使う率

5.84E-01 5.84E-01

冷房（夏：7-9=92日）暖房（冬：12-3=121日）=(92＋121)/365

1.1.2.2.2

ｴｱｺﾝが内部循環

8.00E-01 8.00E-01

8割(ほとんど）とした。

1.2

ワゴン車の輸送頻度

1.14E-02 1.14E-02

ﾜｺﾞﾝ車による輸送は、（往路）修理完了品及び入替え品の新品、（復路）故障品の持ち帰り旧品を行う場合とする。
往路は修理完了品及び新品であり、冷媒は定量充填済み。
復路は全て修理品である．修理品で輸送前に冷媒漏れしているものは交換時には全冷媒量が漏えい済みのため，対象とならないが最大を想定し冷媒が入っているものとする．
普及台数310万台（日冷工調査）の内、ロウ付けを伴う故障発生時に作業が発生するとした。
その台数は、2014～2017年度ロウ付け作業が必要な故障件数年平均 17,617件（日冷工調査結果）。
交換頻度（往路）＝ワゴン車輸送頻度（往路）：17,617/310万＝5.68×10＾-3
交換頻度（復路）＝ワゴン車輸送頻度（復路）：17,617/310万＝5.68×10＾-3
ワゴン車輸送頻度＝ワゴン車輸送頻度（往路）+ワゴン車輸送頻度（復路）＝5.68×10＾-3+5.68×10＾-3＝1.14×10＾-21.3

冷媒漏えい発生確率

7.03E-05 7.03E-05

設置時漏えい確率=(5年間の設置時漏えい件数）/（5年間のSC出荷台数）＝58/274599=2.11×10＾(-4)※参考）報告書本体3.4.2項
設置時漏えい確率は、輸送⇒保管⇒設置の3工程の積み上げであることから、輸送時漏えい確率はその1/3とした。

1.4

空間的遭遇確率
喫煙時、着火前に窓を開けない、ｴｱｺﾝ（外気取入れ）を使わな
い

1.00E+00 1.00E+00

可燃空間体積／車内体積

3.54E-01 3.54E-01

FTAより計算。対策ｹｰｽは窓を開けて換気を行う教育をするとした。（1.7）

1.5.1

窓を開けない/エアコン（外気取入れ）を使わない率

9.00E-02 9.00E-02

報告書本体6.1.2項2.2）着火前に換気をする確率にアンケート結果を記載

1.5.2

窓を開ける/エアコン（外気取入れ）を使うが、着火後である

2.64E-01 2.64E-01

FTAより計算

1.5.2.1

窓を開ける/エアコン（外気取入れ）を使う率

9.10E-01 9.10E-01

報告書本体6.1.2項2.2）着火前に換気をする確率にアンケート結果を記載

日冷工：「微燃性冷媒を使用したスプリットエアコン（店舗用パッケージ）のリスク評価報告書」 (2017.4). 6.1.5 ワゴン車輸送時のFTA参照1.5.2.2

窓開け/エアコンONより、着火が先2.90E-01 2.90E-01

報告書本体6.1.2項2.2）着火前に換気をする確率にアンケート結果を記載

日冷工：「微燃性冷媒を使用したスプリットエアコン（店舗用パッケージ）のリスク評価報告書」 (2017.4). 6.1.5 ワゴン車輸送時のFTA参照1.5

1.6

警報器の搭載・稼動による効果

1.00E+00 9.91E-02

作業時に携帯形漏えい検知器を携行し，警報により着火源を排除する効果は1/10～1/1000 で通常は1/100 を使用する。
（ワゴン車輸送の場合は以下と考え、通常値を使用して問題無と判断）①警報によって換気を行うことにより，可燃域がほぼ確実になくなる。
②狭い車の中での漏えいであり，換気しないと間違いなく自身が危険な状態になる為，教育を受けた場合は確実に対策を実施すると想定。
効果＝{1－(1－教育率)^1.5}×効果＋(1－教育率)^1.5×1

1.7

着火に関る教育による効果①喫煙1.00E+00 9.91E-02

ワゴン車は狭い空間であるため，そこでの着火は自身の安全に大きく影響するため，禁煙の指示を無視する確率0.1とする．
着火源に関する教育を行った結果，喫煙をしない確率は，自身の安全に関することなので0.1の1/10とし，0.01とした．
効果＝{1－(1－教育率)^1.5}×効果＋(1－教育率)^1.5×1

1.8

注意喚起ﾗﾍﾞﾙによる効果

1.00E+00 1.00E-01

注意喚起ラベルによる効果は0.1とした。
※報告書本体4.3項参照

1.9

着火に関る教育による効果②静電気

1.00E+00 9.91E-02

狭い車の中での漏えいであり，換気しないと間違いなく自身が危険な状態になる為，教育を受けた場合は確実に対策を実施すると想定。
効果＝{1－(1－教育率)^1.5}×効果＋(1－教育率)^1.5×1
日冷工での調査結果より静電気の教育効果は0.01とした。
※報告書本体4.3項参照

1.10

ｴｱｺﾝの外気取り入れの教育効果

1.00E+00 9.91E-02

効果＝{1－(1－教育率)^1.5}×効果＋(1－教育率)^1.5×1

1.00E+00 4.27E-01

除電器の利用キーに、除電キーホルダー（静電気でキーホルダー内のランプ点灯させ，除電する）などの除電器を付け、キーに触れる前に除電する。あるいは、除電シートを社内に張り付け、除電する。
除電器の効果の算定
静電気事故原因の約70％では非接地導体によるものとあり，除電器で防げる確率は0.7と推定される。また、除電器による効
果は教育と同等し、乗車員が2名いることによる相乗効果を踏まえ、以下の式とした。
効果＝0.7*[(1-(1-教育率)^1.5)*0.1+(1-教育率)^1.5*1]+0.3

1.11

除電器による効果

対策内容 周知方法
教育（喫煙） 輸送業者への教育（輸送中の換気の実施、火気厳禁、爆発の恐れがあること）
ラベル
冷却ユニットに貼付（輸送中の換気の実施、火気厳禁、爆発の恐れがあること）
小型漏えい探知機の携帯 ※ﾕﾆｯﾄ（荷台）と作業者（運転席）の間
アラームに置く。（漏洩箇所に近く、作業者に音が届くこと）

効果
9.91E-02
1.00E-01

1名
2名

【入力】
教育が行きわたる確率
0.8 ＝1名の確率0.91 =1-(1-"1名の確率")^1.5

喫煙に関する教育効果①教育未 ②教育済
0.1
0.01

9.91E-02①車内での静電気を放電する可能性もある衣類の脱衣に注意する。このような衣類の脱衣を行う場合は，窓若しくはドアを開けた状態又はエアコンを外気導入モードにした状態で行うことが望ましい。
②車のキーが金属製の場合は，窓若しくはドアを開けた状態又はエアコンを外気導入モードにした状態でキーを差すことが望ましい。

9.91E-02

微燃性冷媒を使用した店舗パッケージエアコンのリス
クアセスメント実施時における日冷工会員会社の喫煙者に対する車内換気に関してのアンケート

教育（ｴｱｺﾝ）

輸送中にｴｱｺﾝを使用する場合は、内部循環ﾓｰﾄﾞではなく、外気導入ﾓｰﾄﾞにするのが望ましい。

9.91E-02①換気の有無除電器

除電器により静電気の発生を抑制する。

4.27E-01

教育
（静電気）

窓を

エアコンを使う

換気せず

空ける 外気取入れ内部循環
30人
1人
0人
3人
31人/91％
3人/9％
換気有り
換気なし
②着火と換気の順
換気が先 着火が先
22人/71％ 9人/29％③着火前の換気率91％×71％＝64.6％∴喫煙時に換気なし35.4％

車内容積が小さいため可燃域生成確率は1.0とした

日冷工：「微燃性冷媒を使用したスプリットエアコン（店舗用パッケージ）のリスク評価報告書」 (2017.4). 6.1.5 ワゴン車輸送時のFTA参照上記（1.1.2.2.2）に対し一般的なｵｰﾄｴｱｺﾝの場合、起動時のみ内部循環で動作後、安定するに従い外気導入になる。また、ﾏﾆｭｱﾙｴｱｺﾝでも、通常は外気導入を推奨している（取説にて）。
このことから、対策ｹｰｽとして教育を実施した場合、教育の指示を無視して意識的に内部循環に操作する必要があり、1/10になるとした。https://www.webcartop.jp/2017/05/115005

除電器の利用キーに、除電キーホルダー（静電気でキーホルダー内のランプ
点灯させ，除電する）などの除電器を付け、キーに触れる前に除電する。あるいは、除電シートを社内に張り付け、除電する。
除電キーホルダーhttps://ps.carmate.co.jp/c/car/dz462
グッズ紹介サイト
https://electrictoolboy.com/media/25733/
除電器の効果の算定
下記の文献より静電気事故原因の約70％では非接地導体によるものとあり、除電器防げる確率は0.7と推定される。
※参考）附属書B6.1.4項4）

RA-1, Ra-1 (未対策, 対策)
A3冷媒冷機応用機器リスクアセスメント
輸送FTA
冷媒：R290
確率数値割付表 （輸送）②＞ワゴン車輸送前提（輸送頻度1.0）の場合
ﾃﾞｰﾀ入力計算結果
冷機応用機器ワゴン車輸送時間的遭遇確率Ptを計算する為のﾊﾟﾗﾒｰﾀの値

R290

作業中にお
着火源作 可燃域継 着火源存 着火源使 着火源作
着火源のける着火源 作業時間
動時間
続時間 在時間 用回数 動回数
存在係数
使用回数

対策ｹｰｽ

⊿TIc【hr】 ⊿Tv【hr】 ⊿TI【hr】

n【回】

nc【回】

ns【回】

⊿Ts【hr】

No.

項目

未対策ｹｰｽ

1.0

ワゴン車輸送中の着火

1.12E-05 5.52E-09

FTAより計算

1.1

冷媒への着火確率

1.27E-05 1.20E-06

FTAより計算

1.1.1

時間的遭遇確率1.81E-01 1.71E-02

FTAより計算

1.1.1.1

喫煙の着火源存在確率

1.67E-01 1.65E-02

FTAより計算

0.0125

喫煙の時間的遭遇確率

4.71E-01 4.71E-01

1.1.1.2A

静電気による着火1.42E-02 5.99E-04

FTAより計算

1.1.1.2

静電気による着火1.42E-02 1.42E-02

FTAより計算

0.55970.01253E-10

2.16122.16121.1

1.1

2.1612

1.1

2

2

備考

1日の平均喫煙本数は18.1本/人。睡眠時間を7.25hとすると、1.08本/h。男性の喫煙率は28.2%。
輸送時間は2h。喫煙時間は1本あたりの喫煙時間5[min]の内、赤火になる時間は40[s]※参考）報告書本体4.2.3項2)
ﾗｲﾀｰの着火時間5[s]を加え、45[s]間着火する可能性があるとする。
着火源存在時間ΔTI[h] : 45[s]/3600[s/h]=0.0125[h]⊿TIc＝⊿TI＝0.0125[h] ⊿Tv＝67.1[min]=1.1193[h]作業時間⊿TS＝輸送時間＝2h
0.564 着火源使用回数n=輸送時間2×1日の平均喫煙本数18.1/(24-睡眠時間7.25)※参考）報告書本体4.2.3項3)
着火源作動回数nc=n
作業中の着火源使用回数ns=n
着火源の存在係数＝人数2×喫煙率0.282※参考）報告書本体4.2.3項3)
喫煙の時間的遭遇確率＝1×1×[1-{1-（⊿TIC+⊿TV）/（⊿TI+⊿TV)}^nc]×[1-{1-(⊿TI+⊿TV)/⊿TS)}^ns]×着火源の存
在係数

1.1.1.1.6

2.8E-10

1.1193

根拠

ｷｰ接触の静電気によるｽﾊﾟｰｸが輸送中にﾗﾝﾀﾞﾑに発生する確率。
輸送時間2hr。ｷｰ接触は2回/日（乗車時ｴﾝｼﾞﾝｽﾀｰﾄ、降車時ｴﾝｼﾞﾝ停止）。
放電割合はｷｰが金属製である確率を50%と想定し、金属製の場合、50％は放電するとし、0.5×0.5＝0.25とする。
ここで静電気による放電が発生する危険性がある湿度30%以下の発生時間割合は、3.2%（278時間/8784時間）
但し、ｴｱｺﾝ設定温度での換算により18.7%（1642時間/8784時間）※参考）報告書本体4.2.2項3）
また、2時間の輸送中で10%の確率で休憩をとるとした。
静電気帯電している人が乗車する際，乗車時にドアを開けるときに放電し、乗車後にキーを刺す際は、放電後で除電されてい1回の放電時間例(指先想定）=約1μS
0.0468 るため放電回数は以下の式となる。
※参考）報告書本体4.2.2項2）
放電回数＝0(乗車)＋1(降車)＋0.1×[1(休憩時降車)＋0(休憩時乗車)]＝1.1 回
以上より、着火源使用回数は1.1。
※参考）報告書本体6.1.2項2）
着火源存在係数は0.5×0.5×18.7%＝0.0468
放電時間1μS。1回の漏えいで24hrの内R290のLFLを上回る時間は67.1分。
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ0.8mJより、濃度の影響を考慮すると着火する領域は可燃空間の約1/2※参考）報告書本体4.2.2項１）
従って、⊿Tv＝67.1/60/2=0.5597⇒ 静電気の時間的遭遇確率＝1×1×[1-{1-（⊿TIC+⊿TV）/（⊿TI+⊿TV)}^nc]×[1-{1-(⊿TI+⊿TV)/⊿TS)}^ns]

1.1.1.2.1

キー接触の静電気

1.42E-02 1.42E-02

1.1.1.2.2

衣類の静電気0.00E+00 0.00E+00

脱衣に伴う静電気放電はブラシ放電であり、放電エネルギーは小さいため、着火源にならない。
※参考）報告書本体4.2.2項4)

1.1.1.3

自動車内の部品（リレー）による着火

0.00E+00 0.00E+00

自動車内に着火源となりうるﾘﾚｰは無いと考える1.1.1.4

自動車内の部品（リレー以外）による着火

0.00E+00 0.00E+00

自動車内の着火部品として、ｼｶﾞｰｿｹｯﾄは1.1.1.1.6の”喫煙の時間的遭遇確率”に含まれる為、ここでは無と考える。 また、ｺﾝｾﾝﾄを持つ車種について、今回の商用ﾜｺﾞﾝについては車内にｺﾝｾﾝﾄを持つものは無いとした。

1.1.2

車内が換気無しの状態（ｴｱｺﾝが外気取入れ以外）A-13a

8.83E-01 4.63E-01

FTAより計算

1.1.2.1

ｴｱｺﾝを使用しない確率

4.16E-01 4.16E-01

冷房（夏：7-9=92日）暖房（冬：12-3=121日）以外=(365-92-121)/365

1.1.2.2

ｴｱｺﾝを使う際、内部循環である率

4.67E-01 4.63E-02

FTAより計算

1.1.2.2.1

ｴｱｺﾝを使う率

5.84E-01 5.84E-01

冷房（夏：7-9=92日）暖房（冬：12-3=121日）=(92＋121)/365

1.1.2.2.2

ｴｱｺﾝが内部循環

8.00E-01 8.00E-01

8割(ほとんど）とした。

1.2

ワゴン車の輸送頻度

1.00E+00 1.00E+00

ﾜｺﾞﾝ車による輸送は、（往路）修理完了品及び入替え品の新品、（復路）故障品の持ち帰り旧品を行う場合とする。
往路は修理完了品及び新品であり、冷媒は定量充填済み。
復路は全て修理品である．修理品で輸送前に冷媒漏れしているものは交換時には全冷媒量が漏えい済みのため，対象とならないが最大を想定し冷媒が入っているものとする．
普及台数310万台（日冷工調査）の内、ロウ付けを伴う故障発生時に作業が発生するとした。
その台数は、2014～2017年度ロウ付け作業が必要な故障件数年平均 17,617件（日冷工調査結果）。
交換頻度（往路）＝ワゴン車輸送頻度（往路）：17,617/310万＝5.68×10＾-3
交換頻度（復路）＝ワゴン車輸送頻度（復路）：17,617/310万＝5.68×10＾-3
ワゴン車輸送頻度＝ワゴン車輸送頻度（往路）+ワゴン車輸送頻度（復路）＝5.68×10＾-3+5.68×10＾-3＝1.14×10＾-2
但し、この交換におけるﾜｺﾞﾝ車による輸送頻度は、最初の定義から全てﾜｺﾞﾝ車であるので、1とする。

1.3

冷媒漏えい発生確率

7.03E-05 7.03E-05

設置時漏えい確率=(5年間の設置時漏えい件数）/（5年間のSC出荷台数）＝58/274599=2.11×10＾(-4)※参考）報告書本体3.4.2項
設置時漏えい確率は、輸送⇒保管⇒設置の3工程の積み上げであることから、輸送時漏えい確率はその1/3とした。

1.4

空間的遭遇確率
喫煙時、着火前に窓を開けない、ｴｱｺﾝ（外気取入れ）を使わな
い

1.00E+00 1.00E+00

可燃空間体積／車内体積

3.54E-01 3.54E-01

FTAより計算。対策ｹｰｽは窓を開けて換気を行う教育をするとした。（1.7）

1.5.1

窓を開けない/エアコン（外気取入れ）を使わない率

9.00E-02 9.00E-02

報告書本体6.1.2項2.2）着火前に換気をする確率にアンケート結果を記載

1.5.2

窓を開ける/エアコン（外気取入れ）を使うが、着火後である

2.64E-01 2.64E-01

FTAより計算

1.5.2.1

窓を開ける/エアコン（外気取入れ）を使う率

9.10E-01 9.10E-01

報告書本体6.1.2項2.2）着火前に換気をする確率にアンケート結果を記載

日冷工：「微燃性冷媒を使用したスプリットエアコン（店舗用パッケージ）のリスク評価報告書」 (2017.4). 6.1.5 ワゴン車輸送時のFTA参照1.5.2.2

窓開け/エアコンONより、着火が先2.90E-01 2.90E-01

報告書本体6.1.2項2.2）着火前に換気をする確率にアンケート結果を記載

日冷工：「微燃性冷媒を使用したスプリットエアコン（店舗用パッケージ）のリスク評価報告書」 (2017.4). 6.1.5 ワゴン車輸送時のFTA参照1.5

1.6

警報器の搭載・稼動による効果

1.00E+00 9.91E-02

作業時に携帯形漏えい検知器を携行し，警報により着火源を排除する効果は1/10～1/1000 で通常は1/100 を使用する。
（ワゴン車輸送の場合は以下と考え、通常値を使用して問題無と判断）①警報によって換気を行うことにより，可燃域がほぼ確実になくなる。
②狭い車の中での漏えいであり，換気しないと間違いなく自身が危険な状態になる為，教育を受けた場合は確実に対策を実施すると想定。
効果＝{1－(1－教育率)^1.5}×効果＋(1－教育率)^1.5×1

1.7

着火に関る教育による効果①喫煙1.00E+00 9.91E-02

ワゴン車は狭い空間であるため，そこでの着火は自身の安全に大きく影響するため，禁煙の指示を無視する確率0.1とする．
着火源に関する教育を行った結果，喫煙をしない確率は，自身の安全に関することなので0.1の1/10とし，0.01とした．
効果＝{1－(1－教育率)^1.5}×効果＋(1－教育率)^1.5×1

1.8

注意喚起ﾗﾍﾞﾙによる効果

1.00E+00 1.00E-01

注意喚起ラベルによる効果は0.1とした。
※報告書本体4.3項参照

1.9

着火に関る教育による効果②静電気

1.00E+00 9.91E-02

狭い車の中での漏えいであり，換気しないと間違いなく自身が危険な状態になる為，教育を受けた場合は確実に対策を実施すると想定。
効果＝{1－(1－教育率)^1.5}×効果＋(1－教育率)^1.5×1
日冷工での調査結果より静電気の教育効果は0.01とした。
※報告書本体4.3項参照

1.10

ｴｱｺﾝの外気取り入れの教育効果

1.00E+00 9.91E-02

効果＝{1－(1－教育率)^1.5}×効果＋(1－教育率)^1.5×1

1.00E+00 4.27E-01

除電器の利用キーに、除電キーホルダー（静電気でキーホルダー内のランプ点灯させ，除電する）などの除電器を付け、キーに触れる前に除電する。あるいは、除電シートを社内に張り付け、除電する。
除電器の効果の算定
静電気事故原因の約70％では非接地導体によるものとあり，除電器で防げる確率は0.7と推定される。また、除電器による効
果は教育と同等し、乗車員が2名いることによる相乗効果を踏まえ、以下の式とした。
効果＝0.7*[(1-(1-教育率)^1.5)*0.1+(1-教育率)^1.5*1]+0.3

1.11

除電器による効果

対策内容 周知方法
教育（喫煙） 輸送業者への教育（輸送中の換気の実施、火気厳禁、爆発の恐れがあること）
ラベル
冷却ユニットに貼付（輸送中の換気の実施、火気厳禁、爆発の恐れがあること）
小型漏えい探知機の携帯 ※ﾕﾆｯﾄ（荷台）と作業者（運転席）の間
アラームに置く。（漏洩箇所に近く、作業者に音が届くこと）

効果
9.91E-02
1.00E-01

1名
2名

【入力】
教育が行きわたる確率
0.8 ＝1名の確率0.91 =1-(1-"1名の確率")^1.5

喫煙に関する教育効果①教育未 ②教育済
0.1
0.01

9.91E-02①車内での静電気を放電する可能性もある衣類の脱衣に注意する。このような衣類の脱衣を行う場合は，窓若しくはドアを開けた状態又はエアコンを外気導入モードにした状態で行うことが望ましい。
②車のキーが金属製の場合は，窓若しくはドアを開けた状態又はエアコンを外気導入モードにした状態でキーを差すことが望ましい。

9.91E-02

微燃性冷媒を使用した店舗パッケージエアコンのリス
クアセスメント実施時における日冷工会員会社の喫煙者に対する車内換気に関してのアンケート

教育（ｴｱｺﾝ）

輸送中にｴｱｺﾝを使用する場合は、内部循環ﾓｰﾄﾞではなく、外気導入ﾓｰﾄﾞにするのが望ましい

9.91E-02①換気の有無除電器

除電器により静電気の発生を抑制する。

4.27E-01

教育
（静電気）

窓を

エアコンを使う

換気せず

空ける 外気取入れ内部循環
30人
1人
0人
3人
31人/91％
3人/9％
換気有り
換気なし
②着火と換気の順
換気が先 着火が先
22人/71％ 9人/29％③着火前の換気率91％×71％＝64.6％∴喫煙時に換気なし35.4％

車内容積が小さいため可燃域生成確率は1.0とした

日冷工：「微燃性冷媒を使用したスプリットエアコン（店舗用パッケージ）のリスク評価報告書」 (2017.4). 6.1.5 ワゴン車輸送時のFTA参照上記（1.1.2.2.2）に対し一般的なｵｰﾄｴｱｺﾝの場合、起動時のみ内部循環で動作後、安定するに従い外気導入になる。また、ﾏﾆｭｱﾙｴｱｺﾝでも、通常は外気導入を推奨している（取説にて）。
このことから、対策ｹｰｽとして教育を実施した場合、教育の指示を無視して意識的に内部循環に操作する必要があり、1/10になるとした。https://www.webcartop.jp/2017/05/115005

除電器の利用キーに、除電キーホルダー（静電気でキーホルダー内のランプ
点灯させ，除電する）などの除電器を付け、キーに触れる前に除電する。あるいは、除電シートを社内に張り付け、除電する。
除電キーホルダーhttps://ps.carmate.co.jp/c/car/dz462
グッズ紹介サイト
https://electrictoolboy.com/media/25733/
除電器の効果の算定
下記の文献より静電気事故原因の約70％では非接地導体によるものとあり、除電器防げる確率は0.7と推定される。
※参考）報告書6.1.4項4）

RA-2 (未対策)
A2L冷媒冷機応用機器リスクアセスメント
輸送FTA
冷媒：R1234yf
FTA ｽﾃｰｼﾞ1．輸送（ワゴン）
ワゴン車輸送中の着火1.0※数値併記の場合
上段・・・輸送頻度想定値使用の場合
下段・・・輸送頻度1.0使用の場合許容値
3.22E-8

5.73E-10
5.03E-08

車内が換気無しの状態（エアコンが外気取入れ以外）
1.1.2
8.83E-01
8.83E-01

冷媒への着火確率
1.1
5.69E-08
5.69E-08

ワゴン車の
輸送頻度
1.2
1.14E-02
1.00E+00

ｴｱｺﾝを使う際内部循環である率
1.1.2.2

ｴｱｺﾝを使用しない
確率1.1.2.1
時間的遭遇確率1.1.1

4.16E-01
4.16E-01

冷媒漏えい発生確率
1.3
8.09E-04
8.09E-04

1.00E+00
0.00E+00

4.67E-01
4.67E-01

空間的遭遇確率1.4
ｴｱｺﾝの外気取り入れの教育効果
1.10

1.00E+00
1.00E+00

1.00E+00
1.00E+00

静電気による着火確率1.1.1.2A

ﾘﾚｰによる着火確率1.1.1.3

0.00E+00
0.00E+00

0.00E+00
0.00E+00

自動車内部品による着火確率
1.1.1.4
0.00E+00
0.00E+00

2.29E-03
2.29E-03

窓を開けない/エアコン（外気取入れ）を使わない率
1.5.1

窓を開ける/エアコン（外気取入れ）を使うが、着火後である
1.5.2
2.64E-01
2.64E-01

9.00E-02
9.00E-02
0.00E+00
0.00E+00

8.00E-01
8.00E-01

喫煙の時間的遭遇確率
1.1.1.1.6

3.54E-01
3.54E-01

衣類による静電気着火確率1.1.1.2.2

5.84E-01
5.84E-01

8.09E-04
8.09E-04

0.00E+00
0.00E+00

キー接触による
静電気着火確率1.1.1.2.1

ｴｱｺﾝが内部循環
1.1.2.2.2

喫煙の着火源存在確率
1.1.1.1

喫煙時、着火前に窓を開けない
ｴｱｺﾝ(外気取入れ)を使わない
1.5

静電気による着火確率1.1.1.2

ｴｱｺﾝを使う率
1.1.2.2.1

0.00E+00
0.00E+00

窓を開ける/エアコン（外気取入れ）を使う率
1.5.2.1

窓開け/エアコンON
より、着火が先
1.5.2.2

9.10E-01
9.10E-01

2.90E-01
2.90E-01

RA-2 (未対策)
A2L冷媒冷機応用機器リスクアセスメント
輸送FTA
冷媒：R1234yf
確率数値割付表（輸送）①＞ワゴン車輸送頻度想定値使用の場合
ﾃﾞｰﾀ入力計算結果
冷機応用機器ワゴン車輸送時間的遭遇確率Ptを計算する為のﾊﾟﾗﾒｰﾀの値

着火源 着火源存在時 使用回間
数対策ｹｰｽ ⊿TIc【hr】 ⊿Tv【hr】 ⊿TI【hr】 n【回】

R1234yf

着火源
作動時
間

可燃域
継続時
間

着火源
作動回
数

作業中に
おける着火
源使用回

作業時
間

nc【回】

ns【回】

⊿Ts【hr】

着火源の
存在係
数

No.

項目

未対策ｹｰｽ

1.0

ワゴン車輸送中の着火

5.73E-10

FTAより計算

1.1

冷媒への着火確率

5.69E-08

FTAより計算

1.1.1

時間的遭遇確率8.09E-04

FTAより計算

1.1.1.1

喫煙の着火源存在確率

8.09E-04

FTAより計算

0.00140.09510.00142.16122.16122.1612

2

根拠

備考

マッチおよび石油ライターは着火源とあるが、火炎を有しない喫煙中の煙草および電子ライターでは着火しない。
※参考）報告書本体4.2.3項
1日の平均喫煙本数は18.1本/人。睡眠時間を7.25hとすると、1.08本/h。男性の喫煙率は28.2%。
着火器具の使用率は、電子ライターが95%、石油ライターとマッチを合わせて5%であった。
※参考）報告書本体4.2.3項1）②
輸送時間は2h。喫煙時間は1本あたりの喫煙時間5[min]の内、ﾗｲﾀｰの着火時間5[s]間が着火する可能性があるとする。
着火源存在時間ΔTI[h] : 5[s]/3600[s/h]=0.0014[h]⊿TIc＝⊿TI＝0.0014[h] ⊿Tv＝5.7[min]=0.0951[h]作業時間⊿TS＝輸送時間＝2h
0.0282 着火源使用回数n=輸送時間2×1日の平均喫煙本数18.1/(24-睡眠時間7.25)※参考）報告書本体4.2.3項3)
着火源作動回数nc=n
作業中の着火源使用回数ns=n
着火源の存在係数＝人数2×喫煙率0.282×石油ライターとマッチの使用率0.05
空間的遭遇確率：0.8※参考）附属書B6.8.1項
喫煙の時間的遭遇確率＝0.8×1×[1-{1-（⊿TIC+⊿TV）/（⊿TI+⊿TV)}^nc]×[1-{1-(⊿TI+⊿TV)/⊿TS)}^ns]×着火源の存在係数

1.1.1.1.6

喫煙の時間的遭遇確率

2.29E-03

1.1.1.2A

静電気による着火

0.00E+00

報告書本体4.2.1項 Table 4-2 着火源の種類 より、A2Lでは着火源とはならない。

1.1.1.2

静電気による着火

0.00E+00

報告書本体4.2.1項 Table 4-2 着火源の種類 より、A2Lでは着火源とはならない。

1.1.1.2.1

キー接触の静電気

0.00E+00

報告書本体4.2.1項 Table 4-2 着火源の種類 より、A2Lでは着火源とはならない。

1.1.1.2.2

衣類の静電気0.00E+00

報告書本体4.2.1項 Table 4-2 着火源の種類 より、A2Lでは着火源とはならない。

1.1.1.3

自動車内の部品（リレー）による着火

0.00E+00

報告書本体4.2.1項 Table 4-2 着火源の種類 より、A2Lでは着火源とはならない。

1.1.1.4

自動車内の部品（リレー以外）による着火

0.00E+00

報告書本体4.2.1項 Table 4-2 着火源の種類 より、A2Lでは着火源とはならない。

1.1.2

車内が換気無しの状態（ｴｱｺﾝが外気取入れ以外）A-13a

8.83E-01

FTAより計算

1.1.2.1

ｴｱｺﾝを使用しない確率

4.16E-01

冷房（夏：7-9=92日）暖房（冬：12-3=121日）以外=(365-92-121)/365

1.1.2.2

ｴｱｺﾝを使う際、内部循環である率

4.67E-01

FTAより計算

1.1.2.2.1

ｴｱｺﾝを使う率

5.84E-01

冷房（夏：7-9=92日）暖房（冬：12-3=121日）=(92＋121)/365

1.1.2.2.2

ｴｱｺﾝが内部循環

8.00E-01

8割(ほとんど）とした。

1.2

ワゴン車の輸送頻度

1.14E-02

ﾜｺﾞﾝ車による輸送は、（往路）修理完了品及び入替え品の新品、（復路）故障品の持ち帰り旧品を行う場合とする。
往路は修理完了品及び新品であり、冷媒は定量充填済み。
復路は全て修理品である．修理品で輸送前に冷媒漏れしているものは交換時には全冷媒量が漏えい済みのため，対象とならないが最大を想定し冷媒が入っているものとする．
普及台数310万台（日冷工調査）の内、ロウ付けを伴う故障発生時に作業が発生するとした。
その台数は、2014～2017年度ロウ付け作業が必要な故障件数年平均 17,617件（日冷工調査結果）。
交換頻度（往路）＝ワゴン車輸送頻度（往路）：17,617/310万＝5.68×10＾-3
交換頻度（復路）＝ワゴン車輸送頻度（復路）：17,617/310万＝5.68×10＾-3
ワゴン車輸送頻度＝ワゴン車輸送頻度（往路）+ワゴン車輸送頻度（復路）＝5.68×10＾-3+5.68×10＾-3＝1.14×10＾-2※参考）附属書B6.1.1項1)

1.3

冷媒漏えい発生確率

7.03E-05

設置時漏えい確率=(5年間の設置時漏えい件数）/（5年間のSC出荷台数）＝58/274599=2.11×10＾(-4)※参考）附属書Ｂ3.4.2項
設置時漏えい確率は、輸送⇒保管⇒設置の3工程の積み上げであることから、輸送時漏えい確率はその1/3とした。

1.4

空間的遭遇確率1.00E+00

可燃空間体積／車内体積

1.5

喫煙時、着火前に窓を開けない、ｴｱｺﾝ（外気取入れ）を使わな
い

3.54E-01

FTAより計算。対策ｹｰｽは窓を開けて換気を行う教育をするとした。（1.7）

1.5.1

窓を開けない/エアコン（外気取入れ）を使わない率

9.00E-02

報告書本体6.1.2項2.2）着火前に換気をする確率にアンケート結果を記載

1.5.2

窓を開ける/エアコン（外気取入れ）を使うが、着火後である

2.64E-01

FTAより計算

1.5.2.1

窓を開ける/エアコン（外気取入れ）を使う率

9.10E-01

報告書本体6.1.2項2.2）着火前に換気をする確率にアンケート結果を記載

日冷工：「微燃性冷媒を使用したスプリットエアコン（店舗用パッケージ）のリスク評価報告書」 (2017.4). 6.1.5 ワゴン車輸送時のFTA参照1.5.2.2

窓開け/エアコンONより、着火が先2.90E-01

報告書本体6.1.2項2.2）着火前に換気をする確率にアンケート結果を記載

日冷工：「微燃性冷媒を使用したスプリットエアコン（店舗用パッケージ）のリスク評価報告書」 (2017.4). 6.1.5 ワゴン車輸送時のFTA参照微燃性冷媒を使用した店舗パッケージエアコンのリ
スクアセスメント実施時における日冷工会員会社の喫煙者に対する車内換気に関してのアンケート①換気の有無窓を

エアコンを使う

換気せず

空ける 外気取入れ内部循環
30人

1人

0人

3人

31人/91％

3人/9％

換気有り

換気なし

②着火と換気の順
換気が先 着火が先
22人/71％ 9人/29％③着火前の換気率91％×71％＝64.6％∴喫煙時に換気なし35.4％

車内容積が小さいため可燃域生成確率は1.0とした

日冷工：「微燃性冷媒を使用したスプリットエアコン（店舗用パッケージ）のリスク評価報告書」 (2017.4). 6.1.5 ワゴン車輸送時のFTA参照RA-2 (未対策)
A2L冷媒冷機応用機器リスクアセスメント
輸送FTA
冷媒：R1234yf
確率数値割付表（輸送）②＞ワゴン車輸送前提（輸送頻度1.0）の場合
ﾃﾞｰﾀ入力計算結果
冷機応用機器ワゴン車輸送時間的遭遇確率Ptを計算する為のﾊﾟﾗﾒｰﾀの値

着火源 着火源存在時 使用回間
数対策ｹｰｽ ⊿TIc【hr】 ⊿Tv【hr】 ⊿TI【hr】 n【回】

R1234yf

着火源
作動時
間

可燃域
継続時
間

着火源
作動回
数

作業中に
おける着火
源使用回

作業時
間

nc【回】

ns【回】

⊿Ts【hr】

着火源の
存在係
数

No.

項目

未対策ｹｰｽ

1.0

ワゴン車輸送中の着火

5.03E-08

FTAより計算

1.1

冷媒への着火確率

5.69E-08

FTAより計算

1.1.1

時間的遭遇確率8.09E-04

FTAより計算

1.1.1.1

喫煙の着火源存在確率

8.09E-04

FTAより計算

0.00140.09510.00142.16122.16122.1612

2

根拠

備考

マッチおよび石油ライターは着火源とあるが、火炎を有しない喫煙中の煙草および電子ライターでは着火しない。
※参考）報告書本体4.2.3項
1日の平均喫煙本数は18.1本/人。睡眠時間を7.25hとすると、1.08本/h。男性の喫煙率は28.2%。
着火器具の使用率は、電子ライターが95%、石油ライターとマッチを合わせて5%であった。
※参考）報告書本体4.2.3項1）②
輸送時間は2h。喫煙時間は1本あたりの喫煙時間5[min]の内、ﾗｲﾀｰの着火時間5[s]間が着火する可能性があるとする。
着火源存在時間ΔTI[h] : 5[s]/3600[s/h]=0.0014[h]⊿TIc＝⊿TI＝0.0014[h] ⊿Tv＝5.7[min]=0.0951[h]作業時間⊿TS＝輸送時間＝2h
0.0282
着火源使用回数n=輸送時間2×1日の平均喫煙本数18.1/(24-睡眠時間7.25)※参考）報告書本体4.2.3項3)
着火源作動回数nc=n
作業中の着火源使用回数ns=n
着火源の存在係数＝人数2×喫煙率0.282×石油ライターとマッチの使用率0.05
空間的遭遇確率：0.8※参考）附属書B6.8.1項
喫煙の時間的遭遇確率＝0.8×1×[1-{1-（⊿TIC+⊿TV）/（⊿TI+⊿TV)}^nc]×[1-{1-(⊿TI+⊿TV)/⊿TS)}^ns]×着火源の存在係数

1.1.1.1.6

喫煙の時間的遭遇確率

2.29E-03

1.1.1.2A

静電気による着火

0.00E+00

報告書本体4.2.1項 Table 4-2 着火源の種類 より、A2Lでは着火源とはならない。

1.1.1.2

静電気による着火

0.00E+00

報告書本体4.2.1項 Table 4-2 着火源の種類 より、A2Lでは着火源とはならない。

1.1.1.2.1

キー接触の静電気

0.00E+00

報告書本体4.2.1項 Table 4-2 着火源の種類 より、A2Lでは着火源とはならない。

1.1.1.2.2

衣類の静電気0.00E+00

報告書本体4.2.1項 Table 4-2 着火源の種類 より、A2Lでは着火源とはならない。

1.1.1.3

自動車内の部品（リレー）による着火

0.00E+00

報告書本体4.2.1項 Table 4-2 着火源の種類 より、A2Lでは着火源とはならない。

1.1.1.4

自動車内の部品（リレー以外）による着火

0.00E+00

報告書本体4.2.1項 Table 4-2 着火源の種類 より、A2Lでは着火源とはならない。

1.1.2

車内が換気無しの状態（ｴｱｺﾝが外気取入れ以外）A-13a

8.83E-01

FTAより計算

1.1.2.1

ｴｱｺﾝを使用しない確率

4.16E-01

冷房（夏：7-9=92日）暖房（冬：12-3=121日）以外=(365-92-121)/365

1.1.2.2

ｴｱｺﾝを使う際、内部循環である率

4.67E-01

FTAより計算

1.1.2.2.1

ｴｱｺﾝを使う率

5.84E-01

冷房（夏：7-9=92日）暖房（冬：12-3=121日）=(92＋121)/365

1.1.2.2.2

ｴｱｺﾝが内部循環

8.00E-01

8割(ほとんど）とした。

1.2

ワゴン車の輸送頻度

1.00E+00

ﾜｺﾞﾝ車による輸送は、（往路）修理完了品及び入替え品の新品、（復路）故障品の持ち帰り旧品を行う場合とする。
往路は修理完了品及び新品であり、冷媒は定量充填済み。
復路は全て修理品である．修理品で輸送前に冷媒漏れしているものは交換時には全冷媒量が漏えい済みのため，対象とならないが最大を想定し冷媒が入っているものとする．
普及台数310万台（日冷工調査）の内、ロウ付けを伴う故障発生時に作業が発生するとした。
その台数は、2014～2017年度ロウ付け作業が必要な故障件数年平均 17,617件（日冷工調査結果）。
交換頻度（往路）＝ワゴン車輸送頻度（往路）：17,617/310万＝5.68×10＾-3
交換頻度（復路）＝ワゴン車輸送頻度（復路）：17,617/310万＝5.68×10＾-3
ワゴン車輸送頻度＝ワゴン車輸送頻度（往路）+ワゴン車輸送頻度（復路）＝5.68×10＾-3+5.68×10＾-3＝1.14×10＾-2※参考）附属書B6.1.1項
但し、ﾜｺﾞﾝ車による輸送頻度は、最初の定義から全てﾜｺﾞﾝ車であるので、1とする。

1.3

冷媒漏えい発生確率

7.03E-05

設置時漏えい確率=(5年間の設置時漏えい件数）/（5年間のSC出荷台数）＝58/274599=2.11×10＾(-4)※参考）附属書Ｂ3.4.2項
設置時漏えい確率は、輸送⇒保管⇒設置の3工程の積み上げであることから、輸送時漏えい確率はその1/3とした。

1.4

空間的遭遇確率1.00E+00

可燃空間体積／車内体積

1.5

喫煙時、着火前に窓を開けない、ｴｱｺﾝ（外気取入れ）を使わな
い

3.54E-01

FTAより計算。対策ｹｰｽは窓を開けて換気を行う教育をするとした。（1.7）

1.5.1

窓を開けない/エアコン（外気取入れ）を使わない率

9.00E-02

報告書本体6.1.2項2.2）着火前に換気をする確率にアンケート結果を記載

1.5.2

窓を開ける/エアコン（外気取入れ）を使うが、着火後である

2.64E-01

FTAより計算

1.5.2.1

窓を開ける/エアコン（外気取入れ）を使う率

9.10E-01

報告書本体6.1.2項2.2）着火前に換気をする確率にアンケート結果を記載

日冷工：「微燃性冷媒を使用したスプリットエアコン（店舗用パッケージ）のリスク評価報告書」 (2017.4). 6.1.5 ワゴン車輸送時のFTA参照1.5.2.2

窓開け/エアコンONより、着火が先2.90E-01

報告書本体6.1.2項2.2）着火前に換気をする確率にアンケート結果を記載

日冷工：「微燃性冷媒を使用したスプリットエアコン（店舗用パッケージ）のリスク評価報告書」 (2017.4). 6.1.5 ワゴン車輸送時のFTA参照微燃性冷媒を使用した店舗パッケージエアコンのリ
スクアセスメント実施時における日冷工会員会社の喫煙者に対する車内換気に関してのアンケート①換気の有無窓を

エアコンを使う

換気せず

空ける 外気取入れ内部循環
30人

1人

0人

3人

31人/91％

3人/9％

換気有り

換気なし

②着火と換気の順
換気が先 着火が先
22人/71％ 9人/29％③着火前の換気率91％×71％＝64.6％∴喫煙時に換気なし35.4％

車内容積が小さいため可燃域生成確率は1.0とした

日冷工：「微燃性冷媒を使用したスプリットエアコン（店舗用パッケージ）のリスク評価報告書」 (2017.4). 6.1.5 ワゴン車輸送時のFTA参照RB-1,Rb-1（未対策、対策）
A3冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
中型倉庫・新品保管時FTA
冷媒：R290

A

R290

←未対策

R290

←対策 注意ラベル、教育

B

C

D

許容値 3.22E-08
E

F

G

H

I

J

保管時の着火確率

1

R290
R290

[-/台/年］
22

2.57E-10
2.40E-10

← 合否
← 合否

合格
合格

保管確率

時間的遭遇確率Ｐt × 空間的遭遇確率Ps

冷媒漏えい発生確率[-][-/台/年]

[-]

2.2

2.3

2.1
R290
R290

3.66E-06
3.41E-06

R290

7.04E-05

R290

冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
2.2.1
R290

1.00E+00

3

喫煙 2.1.1

フォークリフト 2.1.2

静電気 2.1.3

梱包方法
[-]
2.2.2
7.04E-05

R290

1.00E+00

ストーブ 2.1.4

4
R290
R290

5

2.62E-07
1.91E-08

R290

時間的遭遇確率Pt[-]
2.1.1.1

6

7

R290

9

R290
R290

2.90E-02

R290

1.17E-04

時間的遭遇確率Pt[-]
2.1.3.1
R290

空間的遭遇確率Ps[-]
2.1.3.2
R290

R290

7.30E-02

時間的遭遇確率Pt[-]
2.1.4.1
-

R290

-

R290

-

R290

-

R290

-

空間的遭遇確率Ps[-]
2.1.4.2-【対策】火気厳禁の教育[-]
2.1.4.3-【対策】注意喚起ラベル[-]
2.1.4.4【対策】注意喚起ラベル[-]
2.1.1.4.2
7.30E-01-

中型倉庫では、事務所以外ではストーブは使わないと想定【対策】軍手着用[-]
2.1.3.3

1.00E-03

R290【対策】火気厳禁の教育[-]
2.1.1.4.1
R290

10

R290

1.17E-03-

新品の場合、梱包されており、静電気は発生しないと想定

空間的遭遇確率Ps[-]
2.1.2.2R290

8

2.24E-01

作業者が製品の近くで喫煙してしまう確率[-]
2.1.1.3【対策】[-]
2.1.1.4

R290
R290

時間的遭遇確率Pt[1/（m3・min)]2.1.2.1
R290

空間的遭遇確率Ps[-]
2.1.1.2

3.39E-06

R290

1.00E-01

RB-2,Rb-2（未対策、対策）
A3冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
中型倉庫・中古保管時FTA
冷媒：R290

A

1

R290

←未対策

R290

←対策 注意ラベル、教育B

保管時の着火確率

R290
R290

[-/台/年］

C

2.38E-10
1.52E-10

← 合否
← 合否

D

許容値 3.22E-08
E

F

G

H

I

J

合格
合格

2

2

時間的遭遇確率Ｐt × 空間的遭遇確率Ps

冷媒漏えい発生確率

保管確率

[-]

[-/台/年]

[-]

2.1

2.2

2.3

R290
R290

5.36E-06
3.43E-06

R290

7.04E-05

R290

下ユニット率[-]2.4
1.00E+00

R290

冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
2.2.1
R290

6.31E-01

3

喫煙 2.1.1

フォークリフト 2.1.2

静電気 2.1.3

梱包方法
[-]
2.2.2
7.04E-05

R290

1.00E+00

ストーブ 2.1.4

4
R290
R290

5

6

2.62E-07
1.91E-08

時間的遭遇確率Pt[-]
2.1.1.1

R290

R290

8

時間的遭遇確率Pt[1/（m3・min)]2.1.2.1

2.24E-01

空間的遭遇確率Ps[-]
2.1.1.2
1.17E-03

2.90E-02

時間的遭遇確率Pt[-]
2.1.3.1
R290

空間的遭遇確率Ps[-]
2.1.3.2
R290-

中型倉庫では、事務所以外ではストーブは使わないと想定
2.06E-03

8.28E-04

1.00E-02

時間的遭遇確率Pt[-]
2.1.4.1
R290

-

R290

-

R290

-

R290

-

空間的遭遇確率Ps[-]
2.1.4.2【対策】火気厳禁の教育[-]
2.1.4.3【対策】注意喚起ラベル[-]
2.1.4.4

7.30E-02【対策】注意喚起ラベル[-]
2.1.1.4.2
7.30E-01

R290
R290

R290

9
【対策】火気厳禁の教育[-]
2.1.1.4.1

1.17E-04

1.71E-06
1.71E-08【対策】軍手着用[-]
2.1.3.3【対策】[-]
2.1.1.4

R290

R290

R290

作業者が製品の近くで喫煙してしまう確率[-]
2.1.1.3
R290
1.00E-03

R290

10

R290
R290

空間的遭遇確率Ps[-]
2.1.2.2
R290

7

3.39E-06

R290

1.00E-01

RB-3,Rb-3（未対策、対策）
A3冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
狭小倉庫・新品保管時FTA
冷媒：R290

A

1

R290

←未対策

R290

←対策 注意ラベル、教育B

保管時の着火確率

R290
R290

[-/台/年］

C

8.43E-07
1.18E-08

← 合否
← 合否

D

許容値 3.22E-08
E

F

G

H

I

J

否
合格

2

2

保管確率

時間的遭遇確率Ｐt × 空間的遭遇確率Ps

冷媒漏えい発生確率[-][-/台/年]

[-]

2.2

2.3

2.1
R290
R290

1.20E-02
1.68E-04

R290

7.04E-05

R290

冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
2.2.1
R290

1.00E+00

3

喫煙 2.1.1

静電気 2.1.3

フォークリフト2.1.2

梱包方法
[-]
2.2.2
7.04E-05

R290

1.00E+00

ストーブ 2.1.4

4
R290
R290

5

6

7

8

7.69E-04
5.61E-05

R290

時間的遭遇確率Pt[-]
2.1.1.1
R290

空間的遭遇確率Ps[-]
2.1.1.2

R290[1/（m3・min)]2.1.2.1

5.64E-01

1.36E-01

空間的遭遇確率Ps[-]
2.1.2.2

R290

R290

-

R290
R290

新品の場合、梱包されており、静電気は発生しないと想定
時間的遭遇確率Pt--[-]
2.1.3.1

R290

空間的遭遇確率Ps[-]
2.1.3.2
R290【対策】軍手着用[-]
2.1.3.3【対策】[-]
2.1.1.4

R290

-

-

-

1.12E-02
1.12E-04

時間的遭遇確率Pt[-]
2.1.4.1

空間的遭遇確率Ps[-]
2.1.4.2【対策】火気厳禁の教育[-]
2.1.4.3

R290

8.22E-02

R290

1.36E-01

R290

1.00E-01

R290

1.00E-01【対策】注意喚起ラベル[-]
2.1.4.4
7.30E-02

9【対策】火気厳禁の教育[-]
2.1.1.4.1
R290

R290
R290

狭小倉庫の場合、フォークリフトは使用しないと想定
時間的遭遇確率Pt

作業者が製品の近くで喫煙してしまう確率[-]
2.1.1.3
R290
1.00E-02

R290

10

-

7.30E-01【対策】注意喚起ラベル[-]
2.1.1.4.2
R290

1.00E-01

RB-4,Rb-4（未対策、対策）
A3冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
狭小倉庫・中古保管時FTA
冷媒：R290

A

1

R290

←未対策

R290

←対策 注意ラベル、教育

B
R290
R290

保管時の着火確率[-/台/年］

C

1.23E-06
1.44E-08

← 合否
← 合否

D

許容値 3.22E-08
E

F

G

H

I

J

否
合格

2

2

時間的遭遇確率Ｐt × 空間的遭遇確率Ps

冷媒漏えい発生確率

保管確率

[-]

[-/台/年]

[-]

2.1

2.2

2.3

R290
R290

2.77E-02
3.25E-04

R290

7.04E-05

下ユニット率
[-]
2.4

R290

1.00E+00

R290

冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
2.2.1
R290

6.31E-01

3

喫煙 2.1.1

静電気 2.1.3

フォークリフト2.1.2

梱包方法
[-]
2.2.2
7.04E-05

R290

1.00E+00

ストーブ2.1.4

4
R290
R290

5

7.69E-04
5.61E-05

R290

時間的遭遇確率Pt[-]
2.1.1.1

R290

1.36E-01

R290

作業者が製品の近くで喫煙してしまう確率[-]
2.1.1.3【対策】[-]
2.1.1.4

R290

10

R290

7.30E-01

R290
R290

-

-

空間的遭遇確率Ps[-]
2.1.3.2
R290

1.00E-02

1.63E-01

8.22E-02

R290

1.36E-01

R290

1.00E-01

R290

1.00E-01

空間的遭遇確率Ps[-]
2.1.4.2
9.64E-02

1.00E-02【対策】注意喚起ラベル[-]
2.1.4.4

1.00E-01

R290【対策】火気厳禁の教育[-]
2.1.4.3
R290

7.30E-02【対策】注意喚起ラベル[-]
2.1.1.4.2
R290

1.12E-02
1.12E-04

時間的遭遇確率Pt[-]
2.1.4.1【対策】軍手着用[-]
2.1.3.3

9【対策】火気厳禁の教育[-]
2.1.1.4.1

1.57E-02
1.57E-04

時間的遭遇確率Pt[-]
2.1.3.1
R290

空間的遭遇確率Ps[-]
2.1.2.2

R290

8

5.64E-01

空間的遭遇確率Ps[-]
2.1.1.2
R290

7

R290
R290

時間的遭遇確率Pt
狭小倉庫の場合、フォークリフトは[1/（m3・min)]
使用しないと想定
2.1.2.1
R290

6-

RB-1,Rb-1,RB-2,Rb-2,RB-3,Rb-3,RB-4,Rb-4
A3冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】

保管時FTA

冷媒:R290
中型倉庫保管
新品
中古品

No.

項目

狭小倉庫保管
新品
中古品

未対策 対策 未対策 対策 未対策 対策 未対策 対策 単位a

空間体積[m3]

2500

2500

37.5

37.5

b
c
d

時空積[min･m3]

25.6

25.6

2207.42207.4

平均可燃空間体積[m3]

2.93

2.93

5.11

5.11

可燃域継続時間[min]

8.75

8.75

431.63431.63

2

保管時の着火確率

時間的遭遇確率 Pt
× 空間的遭遇確率
2.1.1 喫煙2.1

2.1.1.1

時間的遭遇確率 Pt（喫煙）

備考【中型倉庫】 床面積1000[m2]、高さ2.5[m]【狭小倉庫】 床面積15[m2]、高さ2.5[m]2.57E-10 2.40E-10 2.38E-10 1.52E-10 8.43E-07 1.18E-08 1.23E-06 1.44E-08 [-/台/年]
3.66E-06 3.41E-06 5.36E-06 3.43E-06 1.20E-02 1.68E-04 2.77E-02 3.25E-04=No.2.1×No.2.2×No.2.3[-]

2.62E-07 1.91E-08 2.62E-07 1.91E-08 7.69E-04 5.61E-05 7.69E-04 5.61E-05

2.24E-01-

2.24E-01-

5.64E-01-

5.64E-01-[-]

・喫煙本数：18.1[本/日/人]「毎日吸う人」の1日当たりの平均喫煙本数（2017年）は男性18.1[本/日]、女性14.7[本/日]6-2-1)となっており、作業者
は男性を想定し、男性の平均喫煙本数を使用する．
・喫煙者率：28.2[%]「2017年全国たばこ喫煙者率調査」、男性28.2％、女性9.0％6-2-1)となっており、作業者は男性を想定し、男性の喫煙者率を使用する．
・男性喫煙本数×喫煙率
18.1[本/日]×28.2/100[人] = 5.1[本/日/人]
・一日の内、喫煙をする時間は睡眠時間7.25時間6-2-2)を除いた時間とする．
・1本あたりの喫煙時間5[min]の内、赤火になる時間は40[s]（委員実測値）、ライターの着火時間5[s]であり、45[s]間着
火する可能性があるとする.
・1倉庫当たりの作業者数、勤務体系、倉庫内全体積については、以下の通りとする．
【中型倉庫】5[人]、8[h/日]勤務 【狭小倉庫】2[人]、2[h/日]勤務
喫煙本数n[回] : 作業時間[h]×平均喫煙本数/(24[h]-睡眠時間[h])【中型倉庫】 →8[h]×18.1[本]/(24[h]-7.25[h])=8.64[回]【狭小倉庫】 →2[h]×18.1[本]/(24[h]-7.25[h])=2.16[回]
着火源存在時間ΔTi[h] : 45[s]/3600[s/h]=0.0125[h]可燃域継続時間ΔTv[h] : 可燃域継続時間8.75[min]=0.146[h](中型倉庫)、431.63[min]=7.194[h](狭小倉庫)

2.1.1.2

空間的遭遇確率 Ps（喫煙）1.17E-03-

1.17E-03-

1.36E-01-

1.36E-01-[-]

時間的遭遇確率 Ptは【中型倉庫】 ⇒(1-(1-(ΔTi[h]+ΔTv[h])/作業時間[h])^n)×k = (1-(1-(0.0125+0.146)/8)^8.64)×5×0.282= 0.224【狭小倉庫】 ⇒(1-(1-(ΔTi[h]+ΔTv[h])/作業時間[h])^n)×k = (1-(1-(0.0125+7.194)/2)^2.16)×2×0.282 = 0.564※括弧内は1【中型倉庫】【狭小倉庫】の空間的遭遇確率Psを求める．
Ps=平均可燃空間体積/倉庫体積
平均可燃空間体積＝可燃空間時空積/可燃域継続時間【中型倉庫】
条件 床面積100m2 冷媒量500g エアカーテンなし 凝縮器風速0m/s
平均可燃空間体積は、25.62[m3･min]/8.75[min] = 2.928[m3]この値を1000m2での値として使用する．大きい値を使用していることになるので、安全側に出るので問題無．
【狭小倉庫】
条件 床面積15.21m2 冷媒量500g エアカーテンなし 凝縮器風速0m/s
平均可燃空間体積は、2207.3[m3･min]/431.63[min] = 5.114[m3]この値を15m2での値として使用する．
【中型倉庫】 床面積1000[m2]、高さ2.5[m] の空間的遭遇確率は、→2.928[m3]/(1000[m2]×2.5[m])=0.00117[-]【狭小倉庫】 床面積15[m2]、高さ2.5[m] の空間的遭遇確率は、→5.114[m3]/(15[m2]×2.5[m])=0.136[-]

作業者が製品の近く
2.1.1.3 で

1.00E-03-

1.00E-03-

1.00E-02-

1.00E-02--

7.30E-02-

7.30E-02-

7.30E-02-

7.30E-02[-]

喫煙してしまう確率

2.1.1.4

2.1.1.4.1【対策】
教育&注意喚起ラベル【対策】
火気厳禁の教育

倉庫での喫煙場所について、日冷工会員企業各社ヒアリングの結果、分煙については実施されているとの結果であった（喫煙室の設置、屋外での喫煙）．
このことから現状として、喫煙は製品のそばでは行わない状態がほとんどと想定される．しかしながら、倉庫の外で喫煙しているが、たまたま倉庫の出入り口付近に製品がある場合が想定されるので、以下の数値をその確率としてかけることとする．
【中型倉庫】 1/1000 = 0.001(中型倉庫の大きさでは、ほとんど喫煙所が設置されていて、喫煙はそこで行うと想定．しかしながら可能性がないとは言い切れないため、0.1%とした)【狭小倉庫】 1/100 = 0.01
(小型倉庫では喫煙室が設置されている場合が少なく、倉庫の出入り口で喫煙すると想定．製品がその近くにある場合の想定は、1%とした)
教育および注意喚起ラベルによる効果-

7.30E-01-

7.30E-01-

7.30E-01-

7.30E-01[-] ＝「2.1.1.4.1」×「2.1.1.4.2」[-]”事務所又は喫煙室以外で、ストーブなどの火気類を使用してはならない”というガイドラインについて、製造メーカー
や業界団体から各倉庫業者への教育を行うことで倉庫作業に従事するものに対して、定められていない場所での喫煙防止が期待できるものとする．
狭小倉庫で働く人のうち、リーダー（作業者の責任者）と作業者の比率を3：7とする．（責任者１人、作業者２人の想定）
教育については少なくともリーダー（作業者の責任者）に対して効果が期待できるものとする．
教育を受けた作業者の率×教育の効果＋教育を受けていない作業者の率＝0.3×0.1+(1-0.3)×1＝0.73

2.1.1.4.2【対策】
注意喚起ラベル2.1.2 フォークリフト-

1.00E-01-

1.00E-01

3.39E-06 3.39E-06 3.39E-06 3.39E-06-

1.00E-01-

1.00E-01[-]

製品銘版や背面に「火気を近づけないこと」の注意喚起ラベルを掲示することにより、教育を受けているいないに関わらず、確率1/10の効果があるとする．
注意喚起ラベルの効果＝0.1
フォークリフトの使用は、中型倉庫のみとする．
フォークリフトの使用は、中型倉庫のみとする．
・フォークリフトの存在確率：フォークリフト2 台が，8 時間/日稼働し，1時間に1回始動時にスパークが発生．
・スパークの発生時間：着火原存在時間ΔTi[h]=5×10-3[sec]/3600 とした．
床面積を1000m2，高さ2.5m とした．

2.1.2.1

時間的遭遇確率 Pt（フォークリフト）

フォークリフトは動き回るため、時空積を1/10とする．
可燃域継続時間ΔTv[h] を1/10したものを使用する．
2.90E-02-

2.90E-02-[-] 着火源存在時間ΔTi[h] : 5×10-3[sec]/3600
可燃域継続時間ΔTv[h] : 可燃域継続時間8.75[min]/60/10=0.0146[h](中型倉庫)
スパーク発生回数n[回] : 8
時間的遭遇確率 Ptは【中型倉庫】 ⇒(1-(1-(ΔTi[h]+ΔTv[h])/作業時間[h])^n)×2[台] = (1-(1-((5×10-3/3600)+0.0146)/8)^8)×2 =0.029

2.1.2.2

空間的遭遇確率 Ps（フォークリフト）

1.17E-04-

1.17E-04-

喫煙時と考え方は同じだが、フォークリフトは動き回るため、時空積を1/10とする．
平均可燃空間体積を1/10したものを使用する．
【中型倉庫】 床面積1000[m2]、高さ2.5[m] の空間的遭遇確率は、 →2.928[m3]/10/(1000[m2]×[m3･min]2.5[m])=0.00012[-]

RB-1,Rb-1,RB-2,Rb-2,RB-3,Rb-3,RB-4,Rb-4
A3冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】

保管時FTA

冷媒:R290
中型倉庫保管
新品
中古品

No.
項目
2.1.3 静電気

2.1.3.1

時間的遭遇確率 Pt（静電気）

狭小倉庫保管
新品
中古品

未対策 対策 未対策 対策 未対策 対策 未対策 対策 単位
1.71E-06 1.71E-08

2.06E-03

備考

1.57E-02 1.57E-04-

1.63E-01-[-]

・新品についてはビニールまたは段ボール梱包されているので、静電気は発生しないものとする．
・中古品については、ビニール梱包されずに製品がそのまま保管され、製品外装金属面に接した時に静電気が発生するものとする．
・静電気が発生する確率について、【室温空調時】18.7%、【外気（非空調時）】3.2%
倉庫は通常、狭小中型ともに空調はかかっていないので、3.2%とする．
・1倉庫当たりの作業者数、勤務体系、空間体積については、以下の通りとする．
【中型倉庫】5[人]、20[日/月]、8[h/日]勤務、床面積1000[m2]、高さ2.2[m]【狭小倉庫】2[人]、20[日/月]、2[h/日]勤務、床面積15[m2]、高さ2.2[m]・着火源存在時間ΔTi=1×10-6[sec]/3600
・静電気の放電回数は、作業者が製品に触った時、一度だけを想定．
・可燃域継続時間ΔTvは喫煙時のもの (2.1.1.1)に対して2^0.5で除したものを使用する ．
【中型倉庫】8.75[min]/2^0.5/60=0.103[h]【狭小倉庫】413.63[min]/2^0.5/60=5.087[h]静電気が発生するとして、作業時間に重なる時間的遭遇確率 Ptは【中型倉庫】(新品) →静電気発生せず （梱包状態で、板金に触れないことから想定）【中型倉庫】(中古) →(1-(1-((0.000001「s」/3600[s/h]+0.103[h])/8[h]))^1[回])×5[人]×3.2%=0.0021[-]【狭小倉庫】(新品) →静電気発生せず （梱包状態で、板金に触れないことから想定）【狭小倉庫】(中古) →(1-(1-((0.000001「s」/3600[s/h]+5.087[h])/2[h]))^1[回])×2[人]×3.2%=0.163[-]
静電気について【中型倉庫】【狭小倉庫】の空間的遭遇確率Psを求める．
Ps=平均可燃空間体積/倉庫体積

2.1.3.2

2.1.3.3

空間的遭遇確率 Ps
（静電気）

【対策】
軍手着用

2.1.4 ストーブ

8.28E-04--

9.64E-02-

1.00E-02-[-]

平均可燃空間体積は、喫煙時に求めたものに対して2^0.5で除したものを使用する．
【中型倉庫】2.928[m3]/2^0.5=2.07[m3]【狭小倉庫】 5.114[m3]/2^0.5=3.62[m3]【中型倉庫】 床面積1000[m2]、高さ2.5[m] の空間的遭遇確率は、 →2.07[m3]/(1000[m2]×2.5[m])=0.000828[-]【狭小倉庫】 床面積15[m2]、高さ2.5[m] の空間的遭遇確率は、 →3.62[m3]/(15[m2]×2.5[m])=0.0964[-]
作業者は通常、軍手をはめて作業するものとする．
→静電気が発生することがないので、時間的遭遇確率Ptが0 となる．
しかしながら、突発の作業時や、手以外の肌の露出部分が接触することも想定し、1/100とする．

1.00E-02

1.12E-02 1.12E-04 1.12E-02 1.12E-04

狭小倉庫は事務所以外でもストーブを使用する可能性があるとする．
中型倉庫では事務所以外ではストーブを使用しないとする．

2.1.4.1

時間的遭遇確率（ストーブ）

8.22E-02-

8.22E-02-[-]

・1倉庫当たりの勤務時間、空間体積については、以下の通りとする．
【狭小倉庫】2[h/日]勤務、床面積15[m2]、高さ2.5[m]・勤務時間中ストーブを使用すると想定 = 着火原存在確率ΔTi:2[h]・可燃域継続時間ΔTv[h]:431.63[min]平形ショーケースの解析モデル： 床面積15.21[m2] 冷媒量500[g] エアカーテン無 より・暖房器具の使用期間を120[日/年]（11月～3月想定）と想定．
・暖房器具の使用率を50%と想定．
・暖房器具のうち、ストーブを使用する割合を50[%]と想定．
(暖房器具は、エアコン、ファンヒーター、電気ストーブ、石油ストーブ等が考えられるがその中でストーブの割合を多めに見積もり50%とした)
時間的遭遇確率Pt : (ΔTi[h]+ΔTv[h])/作業時間[h]=(作業時間+ΔTv[h])/作業時間[h]>1 のため、Pt=1 となる．
ストーブ使用時で想定している冷媒漏えいは、作業に起因するものでないので、漏えいした冷媒が作業時間と遭遇する確率=時間的遭遇確率Pt'を算出する．
Pt' = Pt×使用割合×使用率×使用期間率 = 1×0.5×0.5×(120/365) = 0.082【狭小倉庫】床面積15[m2]，高さ2.5[m] の空間的遭遇確率Psを求める．
空間的遭遇確率（ストーブ）は高さ方向遭遇確率と水平方向遭遇確率を乗じたものと考える．
平均可燃空間体積=仮想平均可燃空間高さ×仮想平均可燃空間面積《高さ方向遭遇確率》
仮想平均可燃空間高さ＜着火源高さの時 → 高さ方向遭遇確率＝0×仮想平均可燃空間高さ/空間高さ
仮想平均可燃空間高さ≧着火源高さの時 → 高さ方向遭遇確率＝1×仮想平均可燃空間高さ/空間高さ《水平方向遭遇確率》
空間のどこに置かれるかわからない場合 → 仮想平均可燃空間面積／空間面積＝1

空間的遭遇確率2.1.4.2（ストーブ）

1.36E-01-

1.36E-01-[-]

この場合，仮想平均可燃空間高さ≧着火源高さなので，空間的遭遇確率Ps＝(仮想平均可燃空間高さ／空間高さ)×(仮想平均可燃空間面積／空間面積)＝平均可燃空間体積／空間体積 となる【狭小倉庫】
条件 床面積15.21m2 冷媒量500g エアカーテンなし 凝縮器風速0m/s
平均可燃空間体積は、2207.3[m3･min]/431.63[min] = 5.114[m3]この値を15m2での値として使用する．
着火源高さとして，ストーブの着火源は床から15cm以上にあるとする（委員市場製品調査）
仮想平均可燃空間高さ 5.114[m3]/15[m2]=0.341[m](仮想平均可燃空間高さ≧着火源高さ となっている)
空間的遭遇確率Ps＝(仮想平均可燃空間高さ／空間高さ)×(仮想平均可燃空間面積／空間面積)＝平均可燃空間体積／空間体積＝5.114[m3]/(15[m2]×2.5[m])=0.136[-]

2.1.4.3【対策】
火気厳禁の教育”事務所又は喫煙室以外で、ストーブなどの火気類を使用してはならない”というガイドラインについて製造メーカー、-

1.00E-01-

1.00E-01[-] 業界団体から各倉庫業者への教育を行うことで、暖房器具をストーブでないものにする効果が期待できるものとする．
※暖房器具の選定・設置は倉庫の責任者が行うものとし、教育は全体に行き届くものとする．
教育の効果 = 0.1

RB-1,Rb-1,RB-2,Rb-2,RB-3,Rb-3,RB-4,Rb-4
A3冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】

保管時FTA

冷媒:R290
中型倉庫保管
新品
中古品

No.
2.1.4.4

2.2

項目

狭小倉庫保管
新品
中古品

未対策 対策 未対策 対策 未対策 対策 未対策 対策 単位

備考
・製品銘版や背面に「火気を近づけないこと」の注意喚起ラベルを掲示することにより、教育を受けているいないに関【対策】
注意喚起ラベル

-

1.00E-01-

1.00E-01[-] わらず、確率1/10の効果があるとする．
注意喚起ラベルの効果＝0.1

冷媒漏えい発生確率 7.04E-05

2.2.1 冷媒漏えい発生確率 7.04E-05--

7.04E-05

7.04E-05--

7.04E-05

7.04E-05--

7.04E-05

7.04E-05「2.2.1」×「2.2.2」--

設置時の漏えい件数を保管時の冷媒漏えい発生確率とする．
※漏えい発生確率は、設置時漏えい件数を集計できる会社の出荷台数が母数となるが、冷機応用RA_SWGでは各社の出荷台数を事務局で集計できない．そのため、内蔵SC_RAWG3の漏えい発生確率を使用する．業冷庫とショーケー
スの冷凍サイクル構造は基本的に同じであり、設置時は使用環境の影響を受ける前の段階であるため、業冷庫とショーケースの設置時の漏えい確率は同程度と考える．
・平成23年度から平成27年度の5年間における、内蔵ショーケースの出荷台数は、58097+52557+53534+52410+58001=274599[台][-/台/年] ・平成23年度から平成27年度の5年間における、内蔵ショーケースの設置時漏えい件数は、8+7+11+20+12=58[件]⇒ 58[台]初期不良冷媒漏えい確率は、 58[台]/274599[台] = 0.0002112[-]
この値は、製造→保管→輸送→設置までの冷媒漏えい確率である．設置・輸送ステージと同様に保管・輸送・設置の3ステージで分割した値を使用する．
0.0002112/3＝0.0000704
中古品の保管についての冷媒漏えいのデータが無いため、新品の冷媒漏えい発生確率を使用する．

2.2.2 梱包方法

2.3

保管確率

1.00E+00

1.00E+00--

1.00E+00

1.00E+00--

1.00E+00

1.00E+00--

1.00E+00

1.00E+00

-

-

[-]

[-]

ビニール梱包：上部からかぶせている状態で底面は開放状態．
段ボール+ビニール梱包：小型機器で考えられる．ビニールはかぶせたのみで、外側の段ボールは持ち手等の開口部がある．段ボールは上からかぶせた状態で、下部は密閉されていない．
→梱包の違いによる影響はないと考える．
倉庫保管日数を考えるにあたり，冷媒漏えいが起こったときに可燃域が生成される漏れ量と時間を考える．
500g４分全量漏れ（0.2kg/h）とすると2.5hとなり，この時間を超えると可燃域が生成されず，着火減と遭遇することはな
い．
倉庫保管日数を１日（24h）とすると10倍近く余裕をみていることになる．
以上より保管日数を1日とする．

新品：梱包あり
中古品：梱包なし

2.4

下置ユニット率

6.31E-01-

6.31E-01-[-]

・上ユニットは冷媒が漏れた際は上から床面に流れ撹拌されるため時空積、可燃域継続時間が限りなく0に近い⇒中古品のみ上ユニット（業冷庫タテ型）は時空積0と想定する．
（新品は梱包されている．製品下部は、梱包されていないが、時空積0にはならないと考える）「下置ユニット」である割合を対象機（業冷、製氷機）の出荷台数（日冷工統計2013年度から2019年度までの出荷台数）で算出する．
たて型725,728台、よこ型758,135台、製氷機480,331台 よこ型、製氷機は下置ユニットでカウントし下置ユニット割合＝（758,135+480,331）/（725,728+758,135+480,331）＝0.63

RB-5（未対策）
中型倉庫・新品保管時FTA

冷媒：R1234yf

AB

保管時の着火確率

1

R1234yf[-/台/年］←未対策

R1234yf

A2L冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】

許容値 3.22E-08
C

2.26E-13

← 合否

D

E

F

G

H

I

J

合格

2

2

保管確率

時間的遭遇確率Ｐt × 空間的遭遇確率Ps

冷媒漏えい発生確率[-][-/台/年]

[-]

2.2

2.3

2.1
R1234yf

3.21E-09

R1234yf

7.04E-05

R1234yf

冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
2.2.1
R1234yf

1.00E+00

3

喫煙 2.1.1

フォークリフト 2.1.2

静電気 2.1.3

梱包方法
[-]
2.2.2
7.04E-05

R1234yf

1.00E+00

ストーブ 2.1.4

4
R1234yf

3.21E-09

R1234yf-

R1234yf-

R1234yf

A2Lでは着火源とならない

中型倉庫では、事務所以外でストーブは使わない
着火源とならない5
時間的遭遇確率Pt[-]
2.1.1.1
R1234yf

2.47E-02

時間的遭遇確率Pt[1/（m3・min)]2.1.2.1
R1234yf

1.30E-04

空間的遭遇確率Ps[-]
2.1.2.2
R1234yf--

時間的遭遇確率Pt[-]
2.1.3.1
R1234yf-

空間的遭遇確率Ps[-]
2.1.3.2
R1234yf

時間的遭遇確率Pt[-]
2.1.4.1-

R1234yf-

R1234yf-6
空間的遭遇確率Ps[-]
2.1.1.2
R1234yf

7
作業者が製品の近くで喫煙してしまう確率[-]
2.1.1.3
R1234yf

89

10

1.00E-03

空間的遭遇確率Ps[-]
2.1.4.2-

RB-6（未対策）
A2L冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
中型倉庫・中古保管時FTA
冷媒：R1234yf

A1

許容値 3.22E-08

B

保管時の着火確率

R1234yf[-/台/年］←未対策

R1234yfC

1.43E-13

← 合否

D

E

F

G

H

I

J

合格

2

2

時間的遭遇確率Ｐt × 空間的遭遇確率Ps

冷媒漏えい発生確率

保管確率

[-]

[-/台/年]

[-]

2.1

2.2

2.3

R1234yf

3.21E-09

R1234yf

7.04E-05

下ユニット率[-]2.4

R1234yf

1.00E+00

R1234yf

冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
2.2.1
R1234yf

6.31E-01

3

喫煙 2.1.1

静電気 2.1.3

フォークリフト2.1.2

梱包方法
[-]
2.2.2
7.04E-05

R1234yf

1.00E+00

ストーブ 2.1.4

4
R1234yf

3.21E-09

R1234yf-

5

R1234yf-

R1234yf

A2Lでは着火源とならない
時間的遭遇確率Pt[-]
2.1.1.1
R1234yf

2.47E-02

時間的遭遇確率Pt[1/（m3・min)]2.1.2.1
R1234yf

1.30E-04

空間的遭遇確率Ps[-]
2.1.2.2
R1234yf-

時間的遭遇確率Pt[-]
2.1.3.1
R1234yf-

空間的遭遇確率Ps[-]
2.1.3.2
R1234yf-

中型倉庫では、事務所以外で時間的遭遇確率Pt
ストーブは使わない[-]
着火源とならない
2.1.4.1-

R1234yf-

R1234yf-6
空間的遭遇確率Ps[-]
2.1.1.2
R1234yf

7
作業者が製品の近くで喫煙してしまう確率[-]
2.1.1.3
R1234yf

89

10

1.00E-03

空間的遭遇確率Ps[-]
2.1.4.2-

RB-7（未対策）
A2L冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
狭小倉庫・新品保管時FTA
冷媒：R1234yf

A1

許容値 3.22E-08

B

保管時の着火確率

R1234yf[-/台/年］←未対策

R1234yfC

1.82E-08

← 合否

D

E

F

G

H

I

J

合格

2

2

保管確率

時間的遭遇確率Ｐt × 空間的遭遇確率Ps

冷媒漏えい発生確率[-][-/台/年]

[-]

2.2

2.3

2.1
R1234yf

2.59E-04

R1234yf

7.04E-05

R1234yf

冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
2.2.1
R1234yf

1.00E+00

3

喫煙 2.1.1

静電気 2.1.3

フォークリフト2.1.2

梱包方法
[-]
2.2.2
7.04E-05

R1234yf

1.00E+00

ストーブ 2.1.4

4
R1234yf

2.59E-04

R1234yf-

R1234yf-

R1234yf

A2Lでは着火源とならない

A2Lでは着火源とならない

A2Lでは着火源とならない
着火源の高さより、可燃空間高さが低い

5
時間的遭遇確率Pt[-]
2.1.1.1
R1234yf

時間的遭遇確率Pt-

時間的遭遇確率Pt[-]
2.1.3.1
R1234yf-

空間的遭遇確率Ps[-]
2.1.3.2
R1234yf

狭小倉庫の場合、フォークリフトは[1/（m3・min)]
使用しないと想定 2.1.2.1
6.35E-01

R1234yf

4.08E-02

空間的遭遇確率Ps[-]
2.1.2.2
R1234yf-

時間的遭遇確率Pt[-]
2.1.4.1-

R1234yf-

R1234yf-6
空間的遭遇確率Ps[-]
2.1.1.2
R1234yf

7
作業者が製品の近くで喫煙してしまう確率[-]
2.1.1.3
R1234yf

89

10

1.00E-02

空間的遭遇確率Ps[-]
2.1.4.2-

RB-8（未対策）
A2L冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
狭小倉庫・中古保管時FTA
冷媒：R1234yf

A1

許容値 3.22E-08

B

保管時の着火確率

R1234yf[-/台/年］←未対策

R1234yfC

1.15E-08

← 合否

D

E

F

G

H

I

J

合格

2

2

時間的遭遇確率Ｐt × 空間的遭遇確率Ps

冷媒漏えい発生確率

保管確率

[-]

[-/台/年]

[-]

2.1

2.2

2.3

R1234yf

2.59E-04

R1234yf

7.04E-05

下ユニット率[-]2.4

R1234yf

1.00E+00

R1234yf

冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
2.2.1
R1234yf

6.31E-01

3

喫煙 2.1.1

静電気 2.1.3

フォークリフト2.1.2

梱包方法
[-]
2.2.2
7.04E-05

R1234yf

1.00E+00

ストーブ 2.1.4

4
R1234yf

2.59E-04

R1234yf

時間的遭遇確率Pt[-]
2.1.1.1
R1234yf

6.35E-01

空間的遭遇確率Ps[-]
2.1.1.2
R1234yf

4.08E-02

7
作業者が製品の近くで喫煙してしまう確率[-]
2.1.1.3
R1234yf

10-

R1234yf

A2Lでは着火源とならない

時間的遭遇確率Pt[1/（m3・min)]2.1.2.1
狭小倉庫の場合、フォークリフトはR1234yf-

時間的遭遇確率Pt[-]
2.1.3.1
R1234yf-

A2Lでは着火源とならない
着火源の高さより、可燃空間高さが低い
時間的遭遇確率Pt[-]
2.1.4.1-

R1234yf-

R1234yf-

使用しないと想定

6

9R1234yf

A2Lでは着火源とならない

5

8

-

1.00E-02

空間的遭遇確率Ps[-]
2.1.2.2
R1234yf-

空間的遭遇確率Ps[-]
2.1.3.2
R1234yf

空間的遭遇確率Ps[-]
2.1.4.2-

RB-5,RB-6,RB-7,RB-8
A2L冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】

保管時FTA

冷媒:R1234yf
中型倉庫保管新品
中古品

No. 項目abc

空間体積[m3]

時空積[min･m3]

平均可燃空間体積[m3]

狭小倉庫保管
新品
中古品

2,500

2.85

0.33

2,500

2.85

0.33

37.5

273.8

1.53

37.5

【中型倉庫】 床面積1000[m2]、高さ2.5[m]【狭小倉庫】 床面積15[m2]、高さ2.5[m]273.8

保管時の漏えいはヒューマンエラーによるものであり，本来は急速漏れ又は噴出漏れとなる。
しかし，保管中にヒューマンエラーで漏えいするという可能性は非常に低く，製品を倉庫に入れる前又は入れた時に損傷を受け，それがその後の漏えいに繋がると考えるのが妥当と思われる。
従って，微少漏れから噴出漏れまで起こりえると考え，使用時の漏えい発生確率の比率を使用して時空積を計算する。
<中型倉庫> =(R290 の1000m2 での時空積)×(1－微少漏れ確率)=25.62×0.111=2.85<狭小倉庫>={R290 の密閉空間の時空積×(1－微少漏れ確率)＋R1234yf の密閉空間・24.01m2・1kg/h 漏れ時の時
空積×微少漏れ確率}=｛2207.3×0.111+31.57×(1-0.111)｝=273.8

1.53

時空積算と同様に<中型倉庫> =(R290 の1000m2 での値)×(1－微少漏れ確率)=2.928×0.111=0.33<狭小倉庫>時空積={R290 の密閉空間の値×(1－微少漏れ確率)＋R1234yf の密閉空間・24.01m2・1kg/h 漏れ時の値×微少漏れ確率}=｛5.114×0.111+1.080×(1-0.111)｝=1.53

74.11

時空積算と同様に<中型倉庫> =(R290 の1000m2 での値)×(1－微少漏れ確率)=8.75×0.111=0.97<狭小倉庫>時空積={R290 の密閉空間の値×(1－微少漏れ確率)＋R1234yf の密閉空間・24.01m2・1kg/h 漏れ時の値×微少漏れ確率}=｛431.63×0.111+29.32×(1-0.111)｝=74.11d

可燃域継続時間[min]2

保管時の着火確率

2.26E-13

1.43E-13

1.82E-08

1.15E-08[-/台/年]

2.1

時間的遭遇確率 Pt
3.21E-09
× 空間的遭遇確率 Ps

3.21E-09

2.59E-04

2.59E-04[-]

3.21E-09

2.59E-04

2.59E-04

2.1.1 喫煙2.1.1.1

時間的遭遇確率 Pt
（喫煙）

備考

未対策 対策 未対策 対策 未対策 対策 未対策 対策 単位

0.97

3.21E-09

2.47E-02

0.97

2.47E-02

74.11

6.35E-01

6.35E-01[-]=No.2.1×No.2.2×No.2.3

マッチおよび石油ライターは着火源とあるが、火炎を有しない喫煙中の煙草および電子ライターでは着火しない（日本
冷凍空調学会 微燃性冷媒リスク評価研究会 最終報告書より）'・喫煙本数：18.1[本/日/人]「毎日吸う人」の1日当たりの平均喫煙本数（2017年）は男性18.1[本/日]、女性14.7[本/日]6-2-1)となっており、作業者は男性を想定し、男性の平均喫煙本数を使用する．
・喫煙者率：28.2[%]「2017年全国たばこ喫煙者率調査」、男性28.2％、女性9.0％6-2-1)となっており、作業者は男性を想定し、男性の喫煙者率を使用する．
・男性喫煙本数×喫煙率
18.1[本/日]×28.2/100[人] = 5.1[本/日/人]
・一日の内、喫煙をする時間は睡眠時間7.25時間6-2-2)を除いた時間とする．
・1本あたりの喫煙時間5[min]の内、ライターの着火時間は5[s]である．石油ライターの存在確率は5%なので、この間着
火する可能性があるとする．
着火源存在時間ΔTi[h] : 5[s]/3600[s/h]×0.05=0.0000694[h]・1倉庫当たりの作業者数、勤務体系、倉庫内全体積については、以下の通りとする．
【中型倉庫】5[人]、8[h/日]勤務 【狭小倉庫】2[人]、2[h/日]勤務
喫煙本数n[回] : 作業時間[h]×平均喫煙本数/(24[h]-睡眠時間[h])【中型倉庫】 →8[h]×18.1[本]/(24[h]-7.25[h])=8.64[回]【狭小倉庫】 →2[h]×18.1[本]/(24[h]-7.25[h])=2.16[回]
可燃域継続時間ΔTv[h] : 【中型倉庫】0.97/60＝0.016［h]、【狭小倉庫】74.11/60=1.235[h]
時間的遭遇確率 Ptは【中型倉庫】 ⇒(1-(1-(ΔTi[h]+ΔTv[h])/作業時間[h])^n)×k = (1-(1-(0.0000694+0.016)/8)^8.64)×5×0.282=
0.0247【狭小倉庫】 ⇒(1-(1-(ΔTi[h]+ΔTv[h])/作業時間[h])^n)×k = (1-(1-(0.0000694+1.235)/2)^2.16)×2×0.282=0.635【中型倉庫】【狭小倉庫】の空間的遭遇確率Psを求める．
Ps=平均可燃空間体積/倉庫体積
平均可燃空間体積＝可燃空間時空積/可燃域継続時間

2.1.1.2 空間的遭遇確率 Ps（喫煙） 1.30E-04

1.30E-04

4.08E-02

4.08E-02[-]【中型倉庫】
平均可燃空間体積は、0.33[m3] ※上記項目ｃ平均可燃空間体積より【狭小倉庫】
平均可燃空間体積は、1.53[m3] ※上記項目ｃ平均可燃空間体積より【中型倉庫】 床面積1000[m2]、高さ2.5[m] の空間的遭遇確率は、 →0.33[m3]/(1000[m2]×2.5[m])=0.00013[-]【狭小倉庫】 床面積15[m2]、高さ2.5[m] の空間的遭遇確率は、 →1.53[m3]/(15[m2]×2.5[m])=0.0408[-]

作業者が製品の近く
2.1.1.3 で

1.00E-03

1.00E-03

1.00E-02

1.00E-02[-]

喫煙してしまう確率

倉庫での喫煙場所について、日冷工会員企業各社ヒアリングの結果、分煙については実施されているとの結果であった（喫煙室の設置、屋外での喫煙）．
このことから現状として、喫煙は製品のそばでは行わない状態がほとんどと想定される。しかしながら、倉庫の外で喫煙しているが、たまたま倉庫の出入り口付近に製品がある場合が想定されるので、以下の数値をその確率としてかけることとする。
中型倉庫→1/1000 = 0.001 (中型倉庫の大きさでは、ほとんど喫煙所が設置されていて、喫煙はそこで行うと想定．
しかしながら可能性がないとは言い切れないため、0.1%とした)
狭小倉庫→1/100 = 0.01 (小型倉庫では喫煙室が設置されている場合が少なく、倉庫の出入り口で喫煙すると想定．製品がその近くにある場合の想定は、1%とした)・フォークリフトのスパークについては着火源とならない
・狭小倉庫の場合、フォークリフトを使用しない

2.1.2 フォークリフト
2.1.2.1

時間的遭遇確率 Pt（フォークリフト）[-]

2.1.2.2

空間的遭遇確率 Ps（フォークリフト）[m3･min]・フォークリフトのスパークについては着火源とならない・フォークリフトのスパークについては着火源とならない

2.1.3 静電気
2.1.3.1

時間的遭遇確率 Pt
（静電気）

[-]

2.1.3.2

空間的遭遇確率 Ps
（静電気）

[-]

・静電気は着火源とならない
・静電気は着火源とならないRB-5,RB-6,RB-7,RB-8
A2L冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】

保管時FTA

冷媒:R1234yf
中型倉庫保管
新品
中古品

狭小倉庫保管新品
中古品

No. 項目

未対策 対策 未対策 対策 未対策 対策 未対策 対策 単位

2.1.4 ストーブ

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

備考

0.00E+00

狭小倉庫は事務所以外でもストーブを使用する可能性があるとする中型倉庫では事務所以外ではストーブを使用しないとする

2.1.4.1 時間的遭遇確率（ストーブ）--

8.22E-02

8.22E-02[-]

・1倉庫当たりの勤務時間、空間体積については、以下の通りとする。
【狭小倉庫】2[h/日]勤務、床面積15[m2]、高さ2.5[m]・勤務時間中ストーブを使用すると想定 = 着火原存在確率ΔTi:2[h]・可燃域継続時間ΔTv[h]:4.57[min]平形ショーケースの解析モデル： 床面積84.70[m2] 冷媒量1000[g] エアカーテン無 より・暖房器具の使用期間を120[日/年]（11月～3月想定）と想定
・暖房器具の使用率を50%と想定
・暖房器具のうち、ストーブを使用する割合を50[%]と想定(暖房器具は、エアコン、ファンヒーター、電気ストーブ、石油ストーブ等が考えられるがその中でストーブの割合を多めに見積もり50%とした)
時間的遭遇確率Pt : (ΔTi[h]+ΔTv[h])/作業時間[h]=(作業時間+ΔTv[h])/作業時間[h]>1 のため、Pt=1 となるストーブ使用時で想定している冷媒漏えいは、作業に起因するものでないので、漏えいした冷媒が作業時間と遭遇する確率=時間的遭遇確率Pt'を算出する
Pt' = Pt×使用割合×使用率×使用期間率 = 1×0.5×0.5×(120/365) = 0.082【狭小倉庫】床面積15[m2]，高さ2.5[m] の空間的遭遇確率Psを求める．
空間的遭遇確率（ストーブ）は水平方向遭遇確率と高さ方向遭遇確率を乗じたものと考える．
平均可燃空間体積=仮想平均可燃空間高さ×仮想平均可燃空間面積

2.1.4.2 空間的遭遇確率（ストーブ）--

0.00E+00

0.00E+00[-]《高さ方向遭遇確率》
仮想平均可燃空間高さ＜着火源高さの時 → 高さ方向遭遇確率＝0×仮想平均可燃空間高さ/空間高さ
仮想平均可燃空間高さ≧着火源高さの時 → 高さ方向遭遇確率＝1×仮想平均可燃空間高さ/空間高さ《水平方向遭遇確率》
空間のどこに置かれるかわからない場合 → 仮想平均可燃空間面積／空間面積＝1
この場合，仮想平均可燃空間高さ≧着火源高さなので，空間的遭遇確率Ps＝(仮想平均可燃空間高さ／空間高さ)×(仮想平均可燃空間面積／空間面積)＝平均可燃空間体積／空間体積となる【狭小倉庫】
条件 床面積24.01m2 冷媒量500g エアカーテンなし 凝縮器風速0m/s
平均可燃空間体積は、31.57[m3･min]/29.32[min] = 1.08[m3]この値を15m2での値として使用する。
着火源高さとして，ストーブの着火源は床から15cm以上にあるとする（委員市場製品調査）
仮想平均可燃空間高さ 1.08[m3]/15[m2]=0.072[m](仮想平均可燃空間高さ≦着火源高さ となり、着火とならない)

2.2

冷媒漏えい発生確率 7.04E-05

2.2.1 冷媒漏えい発生確率 7.04E-05

2.2.2 梱包方法

2.3

保管確率

1.00E+00

1.00E+00

7.04E-05

7.04E-05

1.00E+00

1.00E+00

7.04E-05

7.04E-05

1.00E+00

1.00E+00「2.2.1」×「2.2.2」

7.04E-05

7.04E-05

1.00E+00

1.00E+00

設置時の漏えい件数を保管時の冷媒漏えい発生確率とする。
※漏えい発生確率は、設置時漏えい件数を集計できる会社の出荷台数が母数となるが、冷機応用RA_SWGでは各社の出荷台数を事務局で集計できない。そのため、内蔵SC_RAWG3の漏えい発生確率を使用する。業冷庫とショーケー
スの冷凍サイクル構造は基本的に同じであり、設置時は使用環境の影響を受ける前の段階であるため、業冷庫とショーケースの設置時の漏えい確率は同程度と考える。
・平成23年度から平成27年度の5年間における、内蔵ショーケースの出荷台数は、58097+52557+53534+52410+58001=274599[台][-/台/年] ・平成23年度から平成27年度の5年間における、内蔵ショーケースの設置時漏えい件数は、8+7+11+20+12=58[件]⇒ 58[台]初期不良冷媒漏えい確率は、 58[台]/274599[台] = 0.0002112[-]
この値は、製造→保管→輸送→設置までの冷媒漏えい確率である。設置・輸送ステージと同様に保管・輸送・設置の3ステージで分割した値を使用する。
0.0002112/3＝0.0000704
中古品の保管についての冷媒漏えいのデータが無いため、新品の冷媒漏えい発生確率を使用する。

[-]

[-]

ビニール梱包：上部からかぶせている状態で底面は開放状態．
段ボール+ビニール梱包：小型機器で考えられる．ビニールはかぶせたのみで、外側の段ボールは持ち手等の開口部がある．段ボールは上からかぶせた状態で、下部は密閉されていない．
→梱包の違いによる影響はないと考える．
倉庫保管日数を考えるにあたり，冷媒漏えいが起こったときに可燃域が生成される漏れ量と時間を考える．
500g４分全量漏れ（0.2kg/h）とすると2.5hとなり，この時間を超えると可燃域が生成されず，着火減と遭遇することはな
い．
倉庫保管日数を１日（24h）とすると10倍近く余裕をみていることになる．
以上より保管日数を1日とする．
新品：梱包あり
中古品：梱包なし

2.4

下置ユニット率-

6.31E-01-

6.31E-01[-]

・上ユニットは冷媒が漏れた際は上から床面に流れ撹拌されるため時空積、可燃域継続時間が限りなく0に近い⇒中古品のみ上ユニット（業冷庫タテ型）は時空積0と想定する．
（新品は梱包されている．製品下部は、梱包されていないが、時空積0にはならないと考える）「下置ユニット」である割合を対象機（業冷、製氷機）の出荷台数（日冷工統計2013年度から2019年度までの出荷台数）で算出する．
たて型725,728台、よこ型758,135台、製氷機480,331台 よこ型、製氷機は下置ユニットでカウントし下置ユニット割合＝（758,135+480,331）/（725,728+758,135+480,331）＝0.63

RC-1,Rc-1（未対策、対策）
A3冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
新店工事 設置時FTA
冷媒：R290

A

R290

←未対策

R290

←対策 注意ラベル、教育

B

C

D

許容値 3.22E-08
E

F

G

H

I

設置時の着火確率

1

R290
R290

[-/台/年］
3

1.68E-08
4.77E-10

← 合否
← 合否

年間設置率

2

[-]
R290
R290

1.08E-07
3.07E-09

3.Ｇ

R290

1.55E-01

①

3

4

合格
合格

（荷下ろし）着火確率（運搬）着火確率（据付）着火確率[-/台/年］[-/台/年］[-/台/年］

3.1

3.2

3.3

R290
R290

2.34E-09
2.66E-12

R290
R290

1.81E-08
4.34E-10

R290
R290

8.74E-08
2.64E-09

③

②
5

6

R290
R290

2.16E-04
2.45E-06（荷下ろし）冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.1.1
R290

[-］
3.1.a

R290
R290

1.62E-02
1.84E-04[-］
3.1.a.1

R290
R290
R290

3.3.2
R290
R290

R290
R290

[-］
3.1.c

4.56E-08
1.18E-09

R290
R290

-

（荷下ろし)空間的遭遇確率（小）
[-]
3.1.ｄ
R290

（荷下ろし）静電気

1.33E-02[-］

1.62E-02
1.84E-04

3.1.c.1

R290
R290

-

（荷下ろし）時間的遭遇確率（小）（荷下ろし)空間的遭遇確率（大）
[-]
3.1.b

（荷下ろし）たばこ

8[-/台/年］

3.3.1

着火エネルギー小2.16E-04
2.45E-06（荷下ろし）時間的遭遇確率（大）（据付・庫外漏えい）着火確率[-/台/年］
1.00E-01

着火エネルギー大
R290
R290

7

1.08E-05【対策】注意ラベル（取扱注意）
[-]
3.1.2
R290

（据付・庫内漏えい）着火確率

R290
R290

-

-

荷下ろし中は、梱包袋に入っているため静電気発生しない。
9（荷下ろし)たばこ[-]
3.1.a.1.1
R290【対策】漏えい検知器（作業者自身）
[-]
3.H.1
1.62E-02
R290

3.07E-01（荷下ろし)静電気[-]
3.1.c.1.1
R290

10【対策】（荷下ろし)注意ラベル（火気厳禁）【対策】（荷下ろし)教育(たばこ）[-][-]
3.1.a.1.2
3.1.a.1.3
R290
1.00E-01
R290

3.70E-01-

4.19E-08
1.45E-09

J

RC-1,Rc-1（未対策、対策）
A3冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
新店工事 設置時FTA
冷媒：R290

A

←未対策

R290

←対策 注意ラベル、教育B

C

許容値 3.22E-08

D

E

F

G

H

I

J

①

（運搬）着火確率

1

R290

R290
R290

[-/台/年］
3.2

1.81E-08
4.34E-10

2
R290
R290

3.35E-03
8.02E-04（運搬）冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.2.1
R290

5.42E-06【対策】注意ラベル（取扱注意）
[-]
3.2.2
R290

1.00E-01

3
着火エネルギｰ大着火エネルギー小

R290
R290

3.32E-03
7.73E-04

R290
R290

3.09E-05
2.88E-05

4（運搬）時間的遭遇確率（大）677.43E-02
1.73E-02

R290

R290
R290

4.47E-02

R290

3.16E-02④④（運搬）たばこ（運搬）厨房着火源（大）（運搬）電動ドライバー（店舗工事）（運搬）静電気

[-］

[-］

[-］

[-］

[-］

[-］

[-］

3.2.a.1

3.2.a.3

3.2.a.4

3.A

3.2.a.2

3.2.c.1

3.B

R290
R290

R290

3.82E-03
3.55E-03

3.82E-03【対策】漏えい検知器（作業者以外）
[-]
3.H.2
R290

R290
R290

1.41E-02
1.31E-02（運搬電動グラインダー（店舗工事）[-]
3.2.a.3.1

R290
R290

5.64E-02
6.41E-04

R290（運搬)たばこ[-]3.2.a.4.1

9.31E-01

R290【対策】漏えい検知器（作業者以外）
[-]
3.H.2
R290

5.64E-02

1.41E-02

9.31E-01

0.00E+00

R290
R290

9.78E-04
9.11E-04【対策】（運搬)注意ラベル（火気厳禁）[-]
3.2.a.4.2
R290
1.00E-01（運搬)電動ドライバー（店舗工事）[-]
3.2.a.2.1

3.70E-01【対策】漏えい検知器（作業者自身）
[-]
3.H.1
R290
3.07E-01

9.78E-04【対策】漏えい検知器（作業者以外）
[-]
3.H.2
R290

【対策】（運搬)教育（たばこ）[-]
3.2.a.4.3（運搬）厨房着火源（小）

R290
R290

R290

R290

10

9.78E-04
9.11E-04（運搬）電動グラインダー（店舗工事）

R290

9

3.2.d

（運搬）ろう付けバーナー（運搬)ろう付けバーナー[-]
3.2.a.1.1

8

[-］

3.2.c

3.2.b
R290
R290

（運搬）空間的遭遇確率(小）

[-］

[-］

3.2.a

5

（運搬）時間的遭遇確率（小）（運搬）空間的遭遇確率（大）[-］9.31E-01-

R290

0.00E+00

運搬中は、梱包袋に入っているため静電気発生しない。
（運搬)静電気（新店工事）[-]
3.2.c.1.1
R290-

RC-1,Rc-1（未対策、対策）
A3冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
新店工事 設置時FTA
冷媒：R290AB（据付・庫内漏えい）着火確率

1[-/台/年］

R290←対策 注意ラベル、教育

C

R290
R290

着火エネルギｰ大

3

8

F

G

【対策】注意ラベル（取扱注意）[-]
3.3.1.3
2.71E-05
R290

R290
R290

着火エネルギー小1.22E-03
2.67E-04

J

4.60E-04
1.69E-04（据付・庫内漏えい）空間的遭遇確率（大）（据付・庫内漏えい）時間的遭遇確率（小）

[-］

[-］

[-］

R290
R290

3.3.1.a

2.93E-02
1.73E-02

R290
R290

3.3.1.b（据付・庫内漏えい)空間的遭遇確率（大）[-]3.3.1.b.1（据付・庫内漏えい）（据付・庫内漏えい）

ろう付けバーナー

電動グラインダー（店舗工事）[-］
3.3.1.a.1

4.17E-02
1.54E-02[-］

3.3.1.c（据付・庫内漏えい)空間的遭遇確率（小）[-]3.3.1.d.1

R290⑤

3.70E-01

R290

⑤

R290
R290

2.95E-02

R290

たばこ

厨房着火源（大）電動ドライバー（店舗工事）

静電気

[-］

[-］

[-］

[-］

[-］

[-］

3.3.1.a.3

3.3.1.a.4

3.C

3.3.1.a.2

3.3.1.c.1

3.D

R290
R290

1.58E-02
1.47E-02

R290
R290

R290

R290

1.08E-02
1.23E-04

R290（据付・庫内漏えい)たばこ[-]
3.3.1.a.4.1
R290

0.00E+00

1.08E-02

R290
R290

1.57E-03
1.46E-03（据付・庫内漏えい)電動ドライバー[-]
3.3.1.a.2.1

1.58E-02【対策】漏えい検知器（作業者以外）
[-]
3.H.2
R290

9.31E-01【対策】（据付・庫内漏えい)注意ラベル（火気厳禁）[-]
3.3.1.a.4.2
R290
1.00E-01【対策】（据付・庫内漏えい)教育（たばこ）[-]3.3.1.a.4.3【対策】漏えい検知器（作業者以外）
[-]
3.H.2
R290

R290

3.70E-01【対策】漏えい検知器（作業者自身）
[-]
3.H.1
R290

3.07E-01

1.57E-03

9.31E-01（据付・庫内漏えい）
厨房着火源（小）

R290
R290

1.40E-02
1.40E-02

R290（据付・庫内漏えい)静電気[-]
3.3.1.c.1.1
R290

4.57E-02【対策】（据付・庫内漏えい)軍手着用[-]
3.3.1.c.1.3
R290

3.07E-01【対策】漏えい検知器（作業者自身）
[-]
3.H.1
R290

3.07E-01

2.95E-02
1.09E-02【対策】教育（扉の開放）[-]
3.3.1.d.2（据付・庫内漏えい）（据付・庫内漏えい)電動グラインダー[-]
3.3.1.a.3.1

9.31E-01

3.3.1.d

1.56E-02
1.55E-02（据付・庫内漏えい）（据付・庫内漏えい）ろう付けバーナー[-]
3.3.1.a.1.1【対策】漏えい検知器（作業者以外）
[-]
3.H.2

R290
R290

（据付・庫内漏えい）

2.70E-03
2.52E-03

2.70E-03（据付・庫内漏えい）空間的遭遇確率（小）【対策】教育（扉の開放）[-]
3.3.1.b.2

4.17E-02（据付・庫内漏えい）

R290

10

R290
R290

（据付・庫内漏えい）時間的遭遇確率（大）

R290
R290

I

1.00E-01

R290

9

H

1.68E-03
4.36E-04

R290

7

E

4.56E-08
1.18E-0956

許容値 3.22E-08

D（据付・庫内漏えい）冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.3.1.1
R290

2

4

←未対策

②
R290
R290

3.3.1

R290

0.00E+00

3.70E-01

RC-1,Rc-1（未対策、対策）
A3冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
新店工事 設置時FTA
冷媒：R290

A

←未対策

R290

←対策 注意ラベル、教育B

C

許容値 3.22E-08

DE[-/台/年］

R290
R290

3.3.2

R290
R290

1.55E-03
5.37E-04

着火エネルギｰ大

R290
R290

3

R290

H

I

J

2.71E-05

R290

1.00E-01

着火エネルギー小（据付・庫外漏えい）空間的遭遇確率（大）

[-］

[-］

3.3.2.a3.3.2.b
R290
R290【対策】注意ラベル（取扱注意）[-]
3.3.2.2

7.39E-04
4.38E-04（据付・庫外漏えい）時間的遭遇確率（大）4G

4.19E-08
1.45E-09（据付・庫外漏えい）冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.3.2.1

2

F③（据付・庫外漏えい）着火確率

1

R290

3.23E-02
1.91E-02

R290

下置ユニット率[-]
3.K

3.63E-02

R290

R290
R290

8.07E-04
9.93E-05（据付・庫外漏えい）時間的遭遇確率（小）（据付・庫外漏えい）空間的遭遇確率（小）

[-］

[-］

3.3.2.c

3.3.2.d

6.31E-01

R290
R290

4.98E-02
6.13E-03

R290

下置ユニット率[-]
3.K

2.57E-02

R290

5

⑥
6

7

8

⑥

（据付・庫外漏えい）（据付・庫外漏えい）（据付・庫外漏えい）（据付・庫外漏えい）（据付・庫外漏えい）（据付・庫外漏えい）（据付・庫外漏えい）

ろう付けバーナー

電動グラインダー（店舗工事）

たばこ

厨房着火源（大）電動ドライバー（店舗工事）

静電気

厨房着火源（小）

[-］

[-］

[-］

[-］

[-］

[-］

[-］

3.3.2.a.1

3.3.2.a.3

3.3.2.a.4

3.E

3.3.2.a.2

3.3.2.c.1

3.F

R290
R290

2.96E-03
2.75E-03

R290
R290

（据付・庫外漏えい）ろう付けバーナー[-]
3.3.2.a.1.1

1.74E-02
1.62E-02

R290
R290

（据付・庫外漏えい)電動グラインダー[-]
3.3.2.a.3.1

1.19E-02
1.35E-04

R290

R290
R290

1.71E-03
1.60E-03

9

2.96E-03

漏えい検知器（作業者以外）
[-]
3.H.2
R290

9.31E-01

R290

1.74E-02

漏えい検知器（作業者以外）
[-]
3.H.2
R290

9.31E-01【対策】（据付・庫外漏えい)注意ラベル（火気厳禁）[-]
3.3.2.a.4.2
R290
1.00E-01【対策】（据付・庫外漏えい)教育（たばこ）[-]3.3.2.a.4.3
R290

10

4.81E-02
4.54E-03

R290（据付・庫外漏えい)静電気[-]
3.3.2.c.1.1

1.19E-02
R290

R290

R290
R290

（据付・庫外漏えい)電動ドライバー[-]
3.3.2.a.2.1（据付・庫外漏えい)たばこ[-]
3.3.2.a.4.1
R290

0.00E+00

3.70E-01【対策】漏えい検知器（作業者自身）
[-]
3.H.1
R290
3.07E-01

1.71E-03【対策】漏えい検知器（作業者以外）
[-]
3.H.2
R290

9.31E-01

R290

4.81E-02【対策】（据付・庫外漏えい)軍手着用[-]
3.3.2.c.1.3
R290

3.07E-01【対策】漏えい検知器（作業者自身）
[-]
3.H.1
R290

3.07E-01

0.00E+00

6.31E-01

RC-2,Rc-2（未対策、対策）
A3冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
営業中 設置時FTA
冷媒：R290

A

R290

←未対策

R290

←対策 注意ラベル、教育

B

C

D

許容値 3.22E-08
E

F

G

H

I

設置時の着火確率

1

R290
R290

[-/台/年］
3

3.50E-07
2.03E-08

← 合否
← 合否

否
合格

年間設置率

2

[-]
R290
R290

2.25E-06
1.30E-07

3.Ｇ

1.55E-01

①

3

4

R290

（荷下ろし）着火確率（運搬）着火確率（据付）着火確率[-/台/年］[-/台/年］[-/台/年］

3.1

3.2

3.3

R290
R290

2.34E-09
2.66E-12

R290
R290

2.43E-07
2.43E-08

R290
R290

2.01E-06
1.06E-07

③

②
5

6

R290
R290

（荷下ろし）冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.1.1
R290

2.16E-04
2.45E-06

8

9

R290
R290

R290
R290

1.62E-02
1.84E-04

R290

[-］
3.1.c

R290
R290

1.62E-02
1.84E-04

3.1.c.1

R290
R290

-

-

（荷下ろし)空間的遭遇確率（小）
[-]
3.1.ｄ
R290

R290
R290

-

-

荷下ろし中は、梱包袋に入っているため静電気発生しない。
（荷下ろし)たばこ[-]
3.1.a.1.1
R290【対策】漏えい検知器（作業者自身）
[-]
3.H.1
1.62E-02
R290

3.07E-01（荷下ろし)静電気[-]
3.1.c.1.1
R290

10

1.35E-06
4.27E-08（荷下ろし）静電気

1.33E-02

[-］
R290
R290

R290
R290

（荷下ろし）時間的遭遇確率（小）（荷下ろし)空間的遭遇確率（大）
[-]
3.1.b

[-］
3.1.a.1

3.3.2

2.16E-04
2.45E-06[-］（荷下ろし）たばこ[-/台/年］

3.3.1

着火エネルギー小（荷下ろし）時間的遭遇確率（大）3.1.a（据付・庫外漏えい）着火確率[-/台/年］
1.00E-01

着火エネルギー大
R290
R290

7

1.08E-05【対策】注意ラベル（取扱注意）
[-]
3.1.2
R290

（据付・庫内漏えい）着火確率【対策】（荷下ろし)注意ラベル（火気厳禁）【対策】（荷下ろし)教育（たばこ）[-][-]
3.1.a.1.2
3.1.a.1.3
R290
1.00E-01
R290

3.70E-01-

6.61E-07
6.35E-08

J

RC-2,Rc-2（未対策、対策）
A3冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
営業中 設置時FTA
冷媒：R290

A

←未対策

R290

←対策 注意ラベル、教育B

C

許容値 3.22E-08

D

E

F

G

H

I

J

①

（運搬）着火確率

1

R290

R290
R290

[-/台/年］
3.2

2.43E-07
2.43E-08

2

R290

4.49E-02（運搬）冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.2.1
R290【対策注意ラベル（取扱注意）
[-]
3.2.2
R290

5.42E-06

1.00E-01

3
着火エネルギｰ大R290

着火エネルギー小4.47E-02

R290

2.41E-044（運搬）時間的遭遇確率（大）R290

1.00E+00

R290

R290

（運搬）電動グラインダー（店舗工事）（運搬）たばこ[-］[-］3.2.a.1

3.2.a.3
-

R290

-

④

R290

-

（運搬）静電気

[-］

[-］

[-］

[-］

3.2.a.4

3.A

3.2.a.2

3.2.c.1（運搬)電動グラインダー（店舗工事）[-]
営業中は、店舗工事および喫煙はしない。
3.2.a.3.1
R290

-

-

R290

1.00E+00

R290
R290

10

④

R290

営業中は、店舗工事はしない。
（運搬)電動ドライバー（店舗工事）[-]
3.2.a.2.1-（運搬）厨房着火源（小）(運搬）静電気（従業員）[-]
3.2.c.3R290R290（運搬)たばこ[-]3.2.a.4.1

3.16E-02

-

R290

9

R290

（運搬）電動ドライバー（店舗工事）

R290

8

7.62E-03（運搬）厨房着火源（大）

R290
R290

7
（運搬)ろう付けバーナー[-]
3.2.a.1.1

3.2.d

4.47E-02（運搬）ろう付けバーナー

R290

[-］

3.2.c

3.2.b

5

（運搬）空間的遭遇確率(小）

[-］

[-］

3.2.a

6

（運搬）時間的遭遇確率（小）（運搬）空間的遭遇確率（大）[-］3.10E-03-

運搬中は、梱包袋に入っているため静電気発生しない。
（運搬)静電気(営業中）[-]
3.2.c.1.2
R290

-

[-］
3.B
R290

4.52E-03

RC-2,Rc-2（未対策、対策）
A3冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
営業中 設置時FTA
冷媒：R290AB（据付・庫内漏えい）着火確率

1[-/台/年］

R290←対策 注意ラベル、教育

C

R290
R290

着火エネルギｰ大3

許容値 3.22E-08

D

E

F

G

H

I

【対策】注意ラベル（取扱注意）[-]
3.3.1.3
2.71E-05
R290

1.00E-01

4.97E-02
1.58E-02

R290
R290

着火エネルギー小4.17E-02
1.54E-02

R290
R290

8.03E-03
3.32E-04（据付・庫内漏えい）時間的遭遇確率（大）（据付・庫内漏えい）空間的遭遇確率（大）（据付・庫内漏えい）時間的遭遇確率（小）

[-］

[-］

[-］

[-］

3.3.1.c

3.3.1.d

R290

1.00E+00

3.3.1.aR290
R290

3.3.1.b

4.17E-02
1.54E-02

R290
R290

5

（据付・庫内漏えい)空間的遭遇確率（大）[-]3.3.1.b.1
R290【対策】教育（扉の開放）[-]
3.3.1.b.2

4.17E-02（据付・庫内漏えい）空間的遭遇確率（小）78（据付・庫内漏えい）（据付・庫内漏えい）（据付・庫内漏えい）

ろう付けバーナー

電動グラインダー（店舗工事）[-］
3.3.1.a.1
R290（据付・庫内漏えい)空間的遭遇確率（小）[-]3.3.1.d.1
R290

3.70E-01
2.95E-02⑤

たばこ

厨房着火源（大）電動ドライバー（店舗工事）

静電気

[-］

[-］

[-］

[-］

[-］

[-］

3.3.1.a.3

3.3.1.a.4

3.C

3.3.1.a.2

3.3.1.c.1

3.D（据付・庫内漏えい）ろう付けバーナー[-]
3.3.1.a.1.1

-

R290
R290

（据付・庫内漏えい)電動グラインダー[-]
3.3.1.a.3.1
R290

-

-

R290

（据付・庫内漏えい)たばこ[-]
3.3.1.a.4.1
R290

1.00E+00

-

R290
R290

-

（据付・庫内漏えい)電動ドライバー[-]
3.3.1.a.2.1

営業中は、店舗工事はしない。

3.70E-01（据付・庫内漏えい）
厨房着火源（小）

R290
R290

2.67E-01
2.52E-02

R290（据付・庫内漏えい)静電気[-]
3.3.1.c.1.2
R290

2.67E-01【対策】（据付・庫内漏えい)軍手着用[-]
3.3.1.c.1.3
R290

3.07E-01【対策】漏えい検知器（作業者自身）
[-]
3.H.1

10

R290

（据付・庫内漏えい）

営業中は、店舗工事および喫煙はしない。

9【対策】教育（扉の開放）[-]
3.3.1.d.2（据付・庫内漏えい）

R290

-

2.95E-02
1.09E-02（据付・庫内漏えい）

-

R290

⑤

R290
R290

2.73E-01
3.05E-02

R290

6

J

1.35E-06
4.27E-08（据付・庫内漏えい）冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.3.1.1
R290

2

4

←未対策

②
R290
R290

3.3.1

R290

R290

3.07E-01

5.28E-03

RC-2,Rc-2（未対策、対策）
A3冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
営業中 設置時FTA
冷媒：R290

A

←未対策

R290

←対策 注意ラベル、教育B

C

許容値 3.22E-08

DE[-/台/年］

R290
R290

3.3.2

R290
R290

G

2.44E-02
2.34E-02

着火エネルギｰ大

I

J

R290

R290

【対策】注意ラベル（取扱注意）[-]
3.3.2.2

2.71E-05

R290

1.00E-01

着火エネルギー小2.29E-02

R290
R290

3

（据付・庫外漏えい）時間的遭遇確率（大）（据付・庫外漏えい）空間的遭遇確率（大）

[-］

[-］

3.3.2.a3.3.2.b4

H

6.61E-07
6.35E-08（据付・庫外漏えい）冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.3.2.1

2

F③（据付・庫外漏えい）着火確率

1

R290

R290

1.00E+00

R290

下置ユニット率[-]
3.K

3.63E-02

R290

1.50E-03
5.32E-04（据付・庫外漏えい）時間的遭遇確率（小）（据付・庫外漏えい）空間的遭遇確率（小）

[-］

[-］

3.3.2.c

3.3.2.d

6.31E-01

R290
R290

9.27E-02
3.28E-02

R290

下置ユニット率[-]
3.K

2.57E-02

R290

6.31E-015⑥
6（据付・庫外漏えい）（据付・庫外漏えい）（据付・庫外漏えい）（据付・庫外漏えい）（据付・庫外漏えい）（据付・庫外漏えい）

ろう付けバーナー

電動グラインダー（店舗工事）

たばこ

厨房着火源（大）電動ドライバー（店舗工事）

静電気

[-］

[-］

[-］

[-］

[-］

[-］

3.3.2.a.1

3.3.2.a.3

3.3.2.a.4

3.E

3.3.2.a.2

3.3.2.c.1

R290

-

R290

-

R290
R290

7

8

⑥

（据付・庫外漏えい）ろう付けバーナー[-]
3.3.2.a.1.1（据付・庫外漏えい)電動グラインダー[-]
3.3.2.a.3.1

-

R290

-

R290

-

R290

R290
R290

-

（据付・庫外漏えい)電動ドライバー[-]
3.3.2.a.2.1（据付・庫外漏えい)たばこ[-]
3.3.2.a.4.1
-

R290
R290

8.63E-02
2.65E-02

R290

6.72E-04（据付・庫外漏えい)静電気[-]
3.3.2.c.1.2
R290

2.81E-01【対策】（据付・庫外漏えい)軍手着用[-]
R290
3.3.2.c.1.3

3.07E-01【対策】漏えい検知器（作業者自身）
[-]
R290
3.H.1

3.07E-01910

厨房着火源（小）[-］3.F

営業中は、店舗工事はしない。
R290-

営業中は、店舗工事および喫煙はしない。

R290

1.00E+00（据付・庫外漏えい）（据付・庫外漏えい)静電気（従業員）[-]
3.3.2.c.3

R290

5.66E-03

RC-1,Rc-2,RC-2,Rc-2（未対策、対策）
A3冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
新店工事・営業中 設置時FTA
冷媒：R290

A

←未対策

R290

←対策 注意ラベル、教育B（運搬）厨房着火源(大）

1

R290

C

許容値 3.22E-08

D

E

F

G

H

I

④

[-］

J

④

（運搬）厨房着火源（小）
[-］

3.A

3.B
工事中
営業中

R290
R290

0.00E+00
1.00E+00

工事中
営業中

R290
R290

0.00E+00
4.52E-03

2

3

4

5

6

裸火が要因となる着火源

機器発火が要因となる着火源

他機種のヒーター加熱が

プラグ抜差し時のスパークがスイッチON/OFF時のスパークが

[-］

[-］

要因となる着火源[-］

要因となる着火源[-］

要因となる着火源[-］

3.A.1

3.A.2

3.A.3

3.A.4

3.A.5

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

営業中

R290

8.51E-01

営業中

R290

3.63E-08

営業中

R290

5.90E-05

営業中

R290

4.17E-03

営業中

R290

3.71E-01

燃焼式暖房機[-]3.A.1.1

ガスレンジ[-]
3.A.1.28910

トラッキング[-]
3.A.2.1

電灯[-]
3.A.3.1

照明[-]
3.A.5.1

ハンドミキサー
[-]3.A.4.1

工事中

R290

0.00E+00

営業中

R290

4.52E-03

換気扇[-]
3.A.5.2

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

-

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

営業中

R290

6.71E-05

営業中

R290

3.69E-01

営業中

R290

1.83E-09

営業中

R290

-

営業中

R290

2.08E-03

営業中

R290

1.66E-02

営業中

R290

8.32E-03

ガスフライヤー[-]3.A.1.3

扇風機[-]
3.A.2.2

燃焼式給湯器[-]
3.A.1.4

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

-

営業中

R290

3.69E-01

営業中

R290

-

白熱球
[-]
3.A.3.2

充電ケーブル[-]
3.A.4.2

ガスフライヤー[-]3.A.5.3

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

-

工事中

R290

0.00E+00

営業中

R290

1.87E-08

営業中

R290

-

営業中

R290

2.08E-03

携帯電話[-]
3.A.2.3

ガスバーナー（調理用）[-]
3.A.1.6

ガス炊飯器[-]
3.A.1.5

7

ブラシモーター（製品外）
[-]
3.B.1

その他 他機種のヒーター[-]
3.A.3.3

その他厨房機器[-]
3.A.4.3

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

-

営業中

R290

5.19E-10

営業中

R290

5.90E-05

営業中

R290

-

ガスレンジ
[-]
3.A.5.4

工事中

R290

-

工事中

R290

-

営業中

R290

-

営業中

R290

-

燃焼式給湯器[-]
3.A.5.5

ハンドミキサー
[-]
3.A.5.6

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

営業中

R290

8.25E-02

営業中

R290

1.26E-02

営業中

R290

1.38E-01

営業中

R290

4.16E-03

電子レンジ[-]
3.A.2.4

ライター（ガスバーナーへの着火）[-]
3.A.1.8

ライター（喫煙具への着火）[-]
3.A.1.7
工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

営業中

R290

0.00E+00

営業中

R290

1.24E-02

ディスペンサー
[-]
3.A.5.7

工事中

R290

0.00E+00

営業中

R290

1.53E-08

電子レンジ[-]
3.A.5.8

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

営業中

R290

9.42E-02

営業中

R290

9.42E-02

電気炊飯器[-]
3.A.5.9

ライター（その他への着火）[-]
3.A.1.9

扇風機[-]
3.A.5.10

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

営業中

R290

2.53E-03

営業中

R290

1.33E-02

営業中

R290

2.08E-03

食品に装飾する火[-]3.A.1.11

工事中

R290

0.00E+00

営業中

R290

3.32E-03

RC-1,Rc-2,RC-2,Rc-2（未対策、対策）
A3冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
新店工事・営業中 設置時FTA
冷媒：R290

A

←未対策

R290

←対策 注意ラベル、教育B（据付・庫内漏えい）厨房着火源(大）

1

R290

C

許容値 3.22E-08

D

E

F

G

H

⑤

[-］

I

（据付・庫内漏えい）厨房着火源（小）

J

⑤

[-］

3.C

3.D
工事中
営業中

R290
R290

0.00E+00
1.00E+00

工事中
営業中

R290
R290

0.00E+00
5.28E-03

2

3

4

5

6

裸火が要因となる着火源

機器発火が要因となる着火源

他機種のヒーター加熱が

プラグ抜差し時のスパークがスイッチON/OFF時のスパークが

[-］

[-］

要因となる着火源[-］

要因となる着火源[-］

要因となる着火源[-］

3.C.1

3.C.2

3.C.3

3.C.4

3.C.5

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

営業中

R290

1.04E+00

営業中

R290

5.11E-09

営業中

R290

4.21E-06

営業中

R290

3.15E-04

営業中

R290

4.60E-01

燃焼式暖房機[-]3.C.1.1

ガスレンジ[-]
3.C.1.28910

トラッキング[-]
3.C.2.1

電灯[-]
3.C.3.1

照明[-]
3.C.5.1

ハンドミキサー[-]3.C.4.1

工事中

R290

0.00E+00

営業中

R290

5.28E-03

換気扇[-]
3.C.5.2

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

-

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

営業中

R290

7.08E-05

営業中

R290

4.81E-01

営業中

R290

2.58E-10

営業中

R290

-

営業中

R290

1.58E-04

営業中

R290

4.69E-03

営業中

R290

1.23E-03

ガスフライヤー[-]3.C.1.3

扇風機[-]
3.C.2.2

燃焼式給湯器[-]3.C.1.4

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

-

営業中

R290

4.81E-01

営業中

R290

-

白熱球
[-]
3.C.3.2

充電ケーブル[-]
3.C.4.2

ガスフライヤー[-]3.C.5.3

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

-

工事中

R290

0.00E+00

営業中

R290

2.63E-09

営業中

R290

-

営業中

R290

1.58E-04

携帯電話[-]
3.C.2.3

ガスバーナー（調理用）[-]
3.C.1.6

ガス炊飯器[-]
3.C.1.5

7

ブラシモーター（製品外）
[-]
3.D.1

その他 他機種のヒーター[-]
3.C.3.3

その他厨房機器[-]
3.C.4.3

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

-

営業中

R290

7.30E-11

営業中

R290

4.21E-06

営業中

R290

-

ガスレンジ
[-]
3.C.5.4

工事中

R290

-

工事中

R290

-

営業中

R290

-

営業中

R290

-

燃焼式給湯器[-]
3.C.5.5

ハンドミキサー[-]3.C.5.6

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

営業中

R290

6.37E-02

営業中

R290

7.76E-03

営業中

R290

1.93E-01

営業中

R290

6.15E-04

電子レンジ[-]
3.C.2.4

ライター（ガスバーナーへの着火）[-]
3.C.1.8

ライター（喫煙具への着火）[-]
3.C.1.7
工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

営業中

R290

0.00E+00

営業中

R290

7.68E-03

ディスペンサー[-]3.C.5.7

工事中

R290

0.00E+00

営業中

R290

2.15E-09

電子レンジ[-]
3.C.5.8

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

営業中

R290

1.39E-01

営業中

R290

1.18E-01

電気炊飯器[-]
3.C.5.9

ライター（その他への着火）[-]
3.C.1.9

扇風機[-]
3.C.5.10

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

営業中

R290

3.73E-04

営業中

R290

3.75E-03

営業中

R290

3.08E-04

食品に装飾する火[-]3.C.1.11

工事中

R290

0.00E+00

営業中

R290

4.66E-04

RC-1,Rc-2,RC-2,Rc-2（未対策、対策）
A3冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
新店工事・営業中 設置時FTA
冷媒：R290

A

←未対策

R290

←対策 注意ラベル、教育B（据付・庫外漏えい）厨房着火源(大）

1

R290

C

許容値 3.22E-08

D

E

F

G

H

⑥

[-］

I

J

⑥

（据付・庫外漏えい）厨房着火源（小）
[-］

3.E

3.F
工事中
営業中

R290
R290

0.00E+00
1.00E+00

工事中
営業中

R290
R290

0.00E+00
5.66E-03

2

3

4

5

6

裸火が要因となる着火源

機器発火が要因となる着火源

他機種のヒーター加熱が

プラグ抜差し時のスパークがスイッチON/OFF時のスパークが

[-］

[-］

要因となる着火源[-］

要因となる着火源[-］

要因となる着火源[-］

3.E.1

3.E.2

3.E.3

3.E.4

3.E.5

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

営業中

R290

1.10E+00

営業中

R290

5.64E-09

営業中

R290

4.60E-06

営業中

R290

3.52E-04

営業中

R290

5.05E-01

燃焼式暖房機
[-]3.E.1.1

ガスレンジ[-]
3.E.1.28910

トラッキング[-]
3.E.2.1

電灯[-]
3.E.3.1

照明[-]
3.E.5.1

ハンドミキサー[-]3.E.4.1

工事中

R290

0.00E+00

営業中

R290

5.66E-03

換気扇[-]
3.E.5.2

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

-

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

営業中

R290

7.08E-05

営業中

R290

5.07E-01

営業中

R290

2.85E-10

営業中

R290

-

営業中

R290

1.76E-04

営業中

R290

5.22E-03

営業中

R290

1.37E-03

ガスフライヤー[-]3.E.1.3

扇風機[-]
3.E.2.2

燃焼式給湯器[-]3.E.1.4

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

-

営業中

R290

5.07E-01

営業中

R290

-

白熱球
[-]
3.E.3.2

充電ケーブル[-]
3.E.4.2

ガスフライヤー[-]3.E.5.3

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

-

工事中

R290

0.00E+00

営業中

R290

2.90E-09

営業中

R290

-

営業中

R290

1.76E-04

携帯電話[-]
3.E.2.3

ガスバーナー（調理用）[-]
3.E.1.6

ガス炊飯器[-]
3.E.1.5

7

ブラシモーター（製品外）
[-]
3.F.1

その他 他機種のヒーター[-]
3.E.3.3

その他厨房機器[-]
3.E.4.3

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

-

営業中

R290

8.06E-11

営業中

R290

4.60E-06

営業中

R290

-

ガスレンジ
[-]
3.E.5.4

工事中

R290

-

工事中

R290

-

営業中

R290

-

営業中

R290

-

燃焼式給湯器[-]3.E.5.5

ハンドミキサー[-]3.E.5.6

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

営業中

R290

6.81E-02

営業中

R290

8.60E-03

営業中

R290

2.12E-01

営業中

R290

6.86E-04

電子レンジ[-]
3.E.2.4

ライター（ガスバーナーへの着火）[-]
3.E.1.8

ライター（喫煙具への着火）[-]
3.E.1.7
工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

営業中

R290

0.00E+00

営業中

R290

8.53E-03

ディスペンサー[-]3.E.5.7

工事中

R290

0.00E+00

営業中

R290

2.37E-09

電子レンジ[-]
3.E.5.8

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

営業中

R290

1.52E-01

営業中

R290

1.29E-01

.

電気炊飯器
[-]
3.E.5.9

ライター（その他への着火）[-]
3.E.1.9

扇風機[-]
3.E.5.10

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

工事中

R290

0.00E+00

営業中

R290

4.15E-04

営業中

R290

4.17E-03

営業中

R290

3.43E-04

食品に装飾する火[-]3.E.1.11

工事中

R290

0.00E+00

営業中

R290

5.11E-04

RC-1,Rc-1,RC-2,Rc-2（対策・未対策）
A3冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】

新店工事・営業中 設置時FTA

冷媒：R290

遭遇パターン

組合わせパターン

冷媒漏えいと着火源との遭遇パターンについて

平均可燃 可燃域継続
組合わせ 店舗床面積 空間体積
2
3
3
パターン
[m ]
(H2.2[m])[m ] 空間体積[m ] 時間[min]①作業に起因する漏えいと、作業に起因する着火源②作業に起因しない漏えいと、作業に起因する着火源③作業に起因しない漏えいと、作業に起因しない着火源④作業に起因する漏えいと、作業に起因しない着火源

ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ

新店工事
No.

項目

3
3.1

設置時の着火確率（荷下ろし時）着火確率

3.1.1（荷下ろし）
冷媒漏えい発生確率

組合わ
遭遇
せ
パターン
パターン

未対策

対策

100
30.17
30.17
30.17

220
66.37466.37466.374

2.928
2.97
2.41
2.77

8.75
71.11
11.04
10.00

作業空間
店外 or 厨房

店外（荷下ろし）厨房（運搬）
厨房（据付）
厨房（据付）

漏えい個所
庫外or庫内

庫外
庫外
庫外
庫内

備考
屋外作業のため、面積100ｍ2を使用

運搬中の風考慮
ドア隙間×人の動き考慮
ドア隙間×人の動き考慮

営業中
未対策

対策 単位 算出根拠・出典

計算値 計算値 計算値 計算値 [-/台/年] 計算値
計算値 計算値 計算値 計算値 [-/台/年] 計算値

ⅰⅰ1.08E-05-

1.08E-05-[-]

漏えい発生確率は、設置時漏えい件数を集計できる会社の出荷台数が母数となるが、冷機応用RA_SWGでは各社の出荷台数を事務局で集計できない．そのため、内蔵ショーケース_RAWG3の漏えい発生確率を使用する．業冷庫とショーケースの冷凍サイクル構造は基本的に同じであり、設置時は使用環境の影響を受ける前の段階であるため、業冷庫とショーケースの設置時の漏えい確率は同程度と考える．
・平成23年度から平成27年度の5年間における、内蔵ショーケースの出荷台数は58097+52557+53534+52410+58001=274599[台]・平成23年度から平成27年度の5年間における、内蔵ショーケースの設置時漏えい件数は、8+7+11+20+12=58[件] ⇒58[台]出典)報告書本体3.4.2 項のTable 3-8
初期不良冷媒漏えい確率は、 58[台]/274599[台] = 0.0002112[-]・設置ステージ前には、輸送ステージと保管ステージがあり、各ステージにおける漏えい割合が同じと想定する．
更に、設置ステージは、荷下ろし、運搬、据付の3つの作業工程に分けることができ、それぞれの作業における漏えい
割合はそれぞれの作業時間に比例すると想定する．
荷下ろし時：運搬時：据付時＝0.2：0.1：1.0＝2：1：10とする．
荷下ろし時の冷媒漏えい発生確率は 58[台]/274599[台]/3×(2/13) =1.08E-05[-]

3.1.2 【対策】注意ラベル（取扱注意）
3.1.a （荷下ろし）時間的遭遇確率
3.1.a.1 (荷下ろし)たばこ

3.1.a.1.1 (荷下ろし)たばこ【対策】(荷下ろし)

3.1.a.1.2 注意ラベル（火気厳禁）【対策】(荷下し)3.1.a.1.3 教育(たばこ)-ⅰ

1.00E-01-

可燃性冷媒の使用に対する注意ラベルが貼付されているため，従来よりも丁寧に機器を取り扱うものとし，対策効果を

1.00E-01 [-] 1/10 とする．

ⅰ

計算値 計算値 計算値 計算値ⅰ

計算値 計算値 計算値 計算値ⅰ①1.62E-02-

1.62E-02-

1.00E-01

-

-

[-]
[-]

[-]

たばこによる着火は、機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出し、作業者がたばこを吸いながら作業していることを想定し、たばこの赤火に着火することを想定する．
・「毎日吸う人」の2017年の1日当たりの平均喫煙本数は、男性18.1本、女性14.7本となっており、作業者は男性を想定し、男性の平均喫煙本数18.1[本/日/人]を使用する．
・2017年「全国たばこ喫煙者率調査」、男性28.2％、女性9.0％となっており、作業者は男性を想定し、男性の喫煙率
28.2[%]を使用する．
・作業中に喫煙する確率をADL レポートの訓練を無視する確率を参考に10%とする．
・一日の内、喫煙をする時間は睡眠時間を除いた時間とし、20歳～64歳までの男性の平均睡眠時間は、7.25[h]である．
・作業者の数を2人とする．
・1本あたりの喫煙時間5[min]の内、赤火になる時間は40[s]（委員実測値）、ライターの着火時間5[s]であり、45[s]間着
火する可能性があるとする．
・荷下ろし作業時間を0.2[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店外の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.2[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 45[s]/60/60 = 0.0125[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 45[s]/60/60 = 0.0125[h]
着火源使用回数n[回] = 18.1[本/日/人]×0.2/（24 - 7.25）=0.216[本] 遭遇パターン④のns = n×ΔTs/(24-7.25)として計算
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.282[-]×0.1[-]×2[人] = 0.0564[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)ⅰ-

3.70E-01-

1.00E-01 [-] 抑制するとし，その効果を1/10[-]とする．

3.70E-01 [-]（荷下ろし）
空間的遭遇確率(大)ⅰ1.33E-023.2（運搬）着火確率ⅱ

計算値 計算値 計算値 計算値 [-/台/年]（運搬時）
冷媒漏えい発生確率

計算値

製品外周のこん包材には，報告書8.2.7 項のFig. 8-1に指示された注意表示がされており，作業者による喫煙行為を

ⅰ

3.1.b

3.2.1

計算値

ⅱ

5.42E-06--

1.33E-02

5.42E-06

-

-

[-]

[-]

・ガイドラインに基づき，各製造メーカーおよび業界団体は，設置業者に対して直接または販売店を通して可燃性冷媒を使用した機器を取り扱う場合は着火源の発生につながる行為に注意する旨の教育を行うこととする．設置業者の内，低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし，教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度に行き渡ると想定し，その割合を0.7とする．
・教育による効果を0.1とする．
対策効果は，0.1*0.7+1*(1-0.7) = 0.37[-]
空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m^3･min]／可燃域継続時間[min])／空間
体積[m^3]
・平均可燃空間体積は、漏えい解析結果の値を用いる．平均可燃空間体積 = 2.928[m^3](解析条件：平形ショーケース機械室漏れ（4分全量漏れ） 解析空間体積100[m^2]2.2[m]冷媒量500[g]機械室風速0[m/s])
・空間体積は、店外面積を100[m^2]、高さ2.2[m]として算出する．空間体積 = 100[m^2]×2.2[m] = 220[m^3]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 平均可燃空間体積の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
以上より、空間的遭遇確率 = 2.928[m^3]÷220[m^3]=1.33E-02[-]
計算値
漏えい発生確率は、設置時漏えい件数を集計できる会社の出荷台数が母数となるが、冷機応用RA_SWGでは各社の出荷台数を事務局で集計できない．そのため、内蔵ショーケース_RAWG3の漏えい発生確率を使用する．業冷庫とショーケースの冷凍サイクル構造は基本的に同じであり、設置時は使用環境の影響を受ける前の段階であるため、業冷庫とショーケースの設置時の漏えい確率は同程度と考える．
・平成23年度から平成27年度の5年間における、内蔵ショーケースの出荷台数は58097+52557+53534+52410+58001=274599[台]・平成23年度から平成27年度の5年間における、内蔵ショーケースの設置時漏えい件数は、8+7+11+20+12=58[件] ⇒58[台]出典)報告書本体3.4.2 項のTable 3-8
初期不良冷媒漏えい確率は、 58[台]/274599[台] = 0.0002112[-]・設置ステージ前には、輸送ステージと保管ステージがあり、各ステージにおける漏えい割合が同じと想定する．
更に、設置ステージは、荷下ろし、運搬、据付の3つの作業工程に分けることができ、それぞれの作業における漏えい
割合はそれぞれの作業時間に比例すると想定する．
荷下ろし時：運搬時：据付時＝0.2：0.1：1.0＝2：1：10とする．
それぞれの作業時間に比例すると想定する．よって、荷下ろし時：運搬時：据付時＝0.2：0.1：1.0＝2：1：10とする．
運搬時の冷媒漏えい発生確率は 58[台]/274599[台]/3×(1/13) =5.42E-06[-]

新店工事
No.

項目

3.2.2
3.2.a
3.2.a.1【対策】
注意ラベル（取扱注(運搬)時間的遭遇確率(運搬)ろう付けバーナー(運搬)

3.2.a.1.1 ろう付けバーナー

組合わ
遭遇
せ
パターン
パターン

ⅱ

営業中

未対策

対策

未対策

-

1.00E-01-

対策 単位 算出根拠・出典
可燃性冷媒の使用に対する注意ラベルが貼付されているため，従来よりも丁寧に機器を取り扱うものとし，対策効果を

1.00E-01 [-] 1/10 とする．

ⅱ

計算値 計算値 計算値 計算値ⅱ

計算値 計算値 計算値 計算値

[-]
[-]

計算値
計算値
＜新店工事の場合＞
新店時、厨房内で別置ショーケースのろう付け作業があることを想定
機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出し、別置ショーケース設置で、ろう付けバーナーを使用し着火することを想定する．
・ろう付けバーナー使用回数4回 ろう付けバーナー点火時間2分
・別置ショーケースの設置時間は、1店舗あたり2[h]と想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．
・別置ショーケースの設置と冷機応用製品の設置が同じ日にある確率を50%と想定．
・店舗工事は、その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし、別置ショーケースの設置と冷機応用製品の運搬作業が同じ時間帯にある確率は(2[h]+0.1[h])/12[h]＝0.175[-]ⅱ③

3.82E-03-

0.00E+00-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 2[min]/60 = 0.033[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 2[min]/60 = 0.033[h]
着火源使用回数n[回] = 4[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]×0.175[-] =0.0875[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
別置ショーケースのろう付け作業は無いと想定する．

3.2.a.2 (運搬)電動ドライバー（店舗工事）

ⅱ

計算値 計算値 計算値 計算値

[-]

(運搬)

3.2.a.2.1 電動ドライバーⅱ④

9.78E-04-

0.00E+00-[-]（店舗工事）

計算値＜新店工事の場合＞'・電動ドライバーによる着火は、機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出し、別置ショーケース設置で電動ドライ
バーが使用され、その電動ドライバーが火花を発生させるブラシモーター仕様であることを想定する．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．
・別置ショーケースの設置時間は、1店舗あたり2[h]と想定．
・電動ドライバーが使用され、1回あたり3[s]と想定．
・別置ショーケースの据付に使用する電動ドライバーの使用回数は、ケース同士の連結、運搬フレームの取り外し、化粧板金の取付などと多く、1店舗あたり30[回]を想定．
・電動ドライバーの仕様がブラシモーターである割合を5%と想定する． 出典)報告書4.2.4 項 3)
・別置ショーケースの設置と冷機応用製品の設置が同じ日にある割合を50%と想定．
・店舗工事は、その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし、別置ショーケースの設置と冷機応用製品の運搬が同じ時間帯にある確率は(2[h]+0.1[h])/12[h]＝0.175
・着火源と作業の全体時間をTA2[h]＝12[h]とする．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 3[s]/60/60 = 0.000833[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 3[s]/60/60 = 0.000833[h] 着火源使用回数n[回] =30[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.05[-]×0.5[-]×0.175[-] =0.00438[]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2＾0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
店舗工事が行われず、電動ドライバーを使用しないと想定する．

3.2.a.3 (運搬)電動グラインダー（店舗工事）

ⅱ

計算値 計算値 計算値 計算値[-]＜新店工事の場合＞
・電動グラインダーによる着火は、機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出し、店舗工事で電動グラインダーが使用され、その電動グラインダーにより金属の切断・研磨を行った際に発生する火花に着火することを想定する．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定 ・店舗工事時間は、1店舗あたり8[h]と想定．
・電動グラインダーが使用され、1回あたり15[s]と想定．
・店舗工事に使用する電動グラインダーの使用回数は、 1店舗あたり10[回]を想定．
・電動グラインダーが使用される割合を50%と想定．
・店舗工事と内蔵ショーケースの設置が同じ日にある割合を50%と想定．
・店舗工事は、その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし、店舗工事と内蔵ショーケースの運搬が同じ時間帯にある確率は(8[h]+0.1[h])/12[h]＝0.675(運搬)

3.2.a.3.1 電動グラインダー

計算値

ⅱ

④

1.41E-02-

0.00E+00-[-]（店舗工事）

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 15[s]/60/60 = 0.00417[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 15[s]/60/60 = 0.00417[h] 着火源使用回数n[回] = 10[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]×0.5[-]×0.675[-] =0.169[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
店舗工事が行われず、電動グラインダーを使用しないと想定する．

3.2.a.4(運搬)たばこ3.2.a.4.1 (運搬)たばこ

ⅱ

ⅱ

計算値 計算値 計算値 計算値①

5.64E-02

-

-

-

[-]

[-]

計算値
＜新店工事の場合＞・たばこによる着火は、機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出し、作業者がたばこを吸いながら作業していることを想定し、たばこの赤火に着火することを想定する．
・「毎日吸う人」の2017年の1日当たりの平均喫煙本数は、男性18.1本、女性14.7本となっており、作業者は男性を想定し、男性の平均喫煙本数18.1[本/日/人]を使用する．
・2017年「全国たばこ喫煙者率調査」、男性28.2％、女性9.0％となっており、作業者は男性を想定し、男性の喫煙率
28.2[%]を使用する．
・作業中に喫煙する確率をADL レポートの訓練を無視する確率を参考に10%とする．
・一日の内、喫煙をする時間は睡眠時間を除いた時間とし、20歳～64歳までの男性の平均睡眠時間は、7.25[h]である．
・作業者の数を2人と仮置きする．
・1本あたりの喫煙時間5[min]の内、赤火になる時間は40[s]（委員実測値）、ライターの着火時間5[s]であり、45[s]間着
火する可能性があるとする．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 45[s]/60/60 = 0.0125[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 45[s]/60/60 = 0.0125[h]
着火源使用回数n[回] = 18.1[本/日/人]×0.1/（24 - 7.25）=0.108[本]着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.282[-]×0.1[-]×2[人] = 0.0564[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞厨房内でたばこを吸わないと想定する．

【対策】(運搬)3.2.a.4.2 注意ラベル(火気厳禁)

ⅱ-

1.00E-01

-

-

[-]

製品外周のこん包材には，報告書8.2.7 項のFig. 8-1に指示された注意表示がされており，作業者による喫煙行為を抑制するとし，その効果を1/10[-]とする．

新店工事
No.

項目

【対策】

3.2.a.4.3 (運搬)教育(たばこ)

組合わ
遭遇
せ
パターン
パターン

未対策

-

ⅱ

対策

3.70E-01

営業中
未対策

-

対策 単位 算出根拠・出典-[-]

・ガイドラインに基づき、各製造メーカーおよび業界団体は、設置業者に対して直接または販売店を通して可燃性冷媒を使用した機器を取り扱う場合は着火源の発生につながる行為に注意する旨の教育を行うこととする．設置業者の内、低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし、教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度に行き渡ると想定し、その割合を0.7とする．
・教育による効果を0.1とする．
対策効果は、0.1*0.7+1*(1-0.7) = 0.37[-]
空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m^3･min]／可燃域継続時間[min])／空間
体積[m^3]
・平均可燃空間体積は、漏えい解析結果から作成した近似式より算出した値を用いる．
(解析条件：平型ショーケース機械室漏れ（4分全量漏れ） 冷媒量500[g] 床面積24.01、36m^2 )＜新店工事＞
・ドア隙間×人の動きを考慮した値を用いる． →平均可燃空間体積2.41m^2＜営業中＞①換気扇の影響がないもの
・ドア隙間×人の動きを考慮した値を用いる． →平均可燃空間体積2.41m^3②換気扇の影響があるもの
・ドア隙間×人の動き×換気扇不十分を考慮した値を用いる．→平均可燃空間体積1.52m^3

3.2.b

(運搬)
空間的遭遇確率(大)3.2.c (運搬)時間的遭遇確率（小）3.2.c.1 (運搬)静電気(運搬)静電気

3.2.c.3 （従業員）(営業中)[-]

ドア隙間考慮：厨房のドア隙間により換気されることを考慮する．
床面積24.01、36m^2のドア隙間ありの解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
人の動き考慮：人の動きにより撹拌されることを考慮する．風速0.1ｍ/ｓの風があることを想定．
床面積24.01、36m^2の風速0.1ｍ/ｓ時の解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
換気扇不十分を考慮：換気扇による換気が不十分な場所でも風速1.0ｍ/ｓの風があることを想定．
床面積24.01、36m^2の風速1.0ｍ/ｓ時の解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
出典）報告書6.3.2項4）・空間体積は、店舗内床面積を30.17[m^2]、高さ2.2[m]として算出する．空間体積 = 30.17[m^2]×2.2[m] = 66.374[m^3]
・着火エネルギーの区別：大 ⇒ 平均可燃空間体積の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)

計算値 計算値 計算値 計算値

[-]

計算値

計算値 計算値 計算値 計算値[-]

梱包状態では静電気は発生しない．

ⅱ

4.47E-02

ⅱ
ⅱ

ⅱ

④

－

-

－

4.47E-02

3.10E-03

-

-

[-]

・作業時における時間的遭遇確率Ptは、Pt = (1-(1-(ΔTIc+ΔTv)/(ΔTI+ΔTv))nc)×(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/Ts)n)で求められる．
・機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出したときに、厨房内の従業員が発生させる静電気を想定
従業員：4人帯電のタイミング：2回（朝、休憩後） 帯電回数＝静電気発生回数とする．
静電気発生回数の内50％が厨房内で発生すると仮定．
よって、厨房内の静電気発生回数は、4人×2回×50％＝4回・静電気が発生する湿度を30%RH以下とする．また、運搬時は室内を想定し、営業中は、空調されている厨房内を想定するため、湿度30%RHになる確率を18.7[%]とする．
出典）報告書4.2.2 項 3)
・静電気の1回の放電時間は1[μs]出典）報告書4.2.2 項 2)
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 1[μs]/60/60 = 0.00000000028[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 1[μs]/60/60 = 0.00000000028[h]
着火源使用回数n[回] = 4[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.187[-]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2＾0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)

3.2.d

3.3
3.3.1

(運搬)
空間的遭遇確率(小)ⅱ（据付・庫内漏えい）着火確率（据付・庫内漏えい）【対策】注意ラベル（取扱注意）

3.16E-02-

3.16E-02-[-]

ドア隙間考慮：厨房のドア隙間により換気されることを考慮する．
床面積24.01、36m^2のドア隙間ありの解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
人の動き考慮：人の動きにより撹拌されることを考慮する．風速0.1ｍ/ｓの風があることを想定．
床面積24.01、36m^2の風速0.1ｍ/ｓ時の解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
換気扇不十分を考慮：換気扇による換気が不十分な場所でも風速1.0ｍ/ｓの風があることを想定．
床面積24.01、36m^2の風速1.0ｍ/ｓ時の解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
出典）報告書6.3.2項4）・空間体積は、店舗内床面積を30.17[m^2]、高さ2.2[m]として算出する．空間体積 = 30.17[m^2]×2.2[m] = 66.374[m^3]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 平均可燃空間体積の値を2＾0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)

計算値 計算値 計算値 計算値 [-/台/年] 計算値(据付)着火確率

3.3.1.1 冷媒漏えい発生確率

3.3.1.3

空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m^3･min]／可燃域継続時間[min])／空間
体積[m^3]
・平均可燃空間体積は、漏えい解析結果から作成した近似式より算出した値を用いる．
(解析条件：平型ショーケース機械室漏れ（4分全量漏れ） 冷媒量500[g] 床面積24.01、36m^2 )＜新店工事＞
・ドア隙間×人の動きを考慮した値を用いる． →平均可燃空間体積2.41m^2＜営業中＞①換気扇の影響がないもの
・ドア隙間×人の動きを考慮した値を用いる． →平均可燃空間体積2.41m^3②換気扇の影響があるもの
・ドア隙間×人の動き×換気扇不十分を考慮した値を用いる．→平均可燃空間体積1.52m^3ⅳ

計算値 計算値 計算値 計算値 [-/台/年] 計算値
漏えい発生確率は、設置時漏えい件数を集計できる会社の出荷台数が母数となるが、冷機応用RA_SWGでは各社の出荷台数を事務局で集計できない．そのため、内蔵ショーケース_RAWG3の漏えい発生確率を使用する．業冷庫とショーケースの冷凍サイクル構造は基本的に同じであり、設置時は使用環境の影響を受ける前の段階であるため、業冷庫とショーケースの設置時の漏えい確率は同程度と考える．
・平成23年度から平成27年度の5年間における、内蔵ショーケースの出荷台数は58097+52557+53534+52410+58001=274599[台]・平成23年度から平成27年度の5年間における、内蔵ショーケースの設置時漏えい件数は、8+7+11+20+12=58[件] ⇒58[台]出典)報告書本体3.4.2 項のTable 3-8
初期不良冷媒漏えい確率は、 58[台]/274599[台] = 0.0002112[-]ⅳ

ⅳ

2.71E-05--

1.00E-01

2.71E-05--[-/台/年]

1.00E-01 [-]

・設置ステージ前には、輸送ステージと保管ステージがあり、各ステージにおける漏えい割合が同じと想定する．
更に、設置ステージは、荷下ろし、運搬、据付の3つの作業工程に分けることができ、それぞれの作業における漏えい
割合はそれぞれの作業時間に比例すると想定する．
荷下ろし時：運搬時：据付時＝0.2：0.1：1.0＝2：1：10とする．
運搬時の冷媒漏えい発生確率は
58[台]/274599[台]/3×(10/13) =5.42E-05[-]
据付時の冷媒漏えいは、庫外漏えいと庫内漏えいが想定できるが、庫内漏えいとなるような作業は無い．しかし、前工程の荷下ろしおよび運搬時の漏えいを考慮する必要があり、庫内漏えいと庫外漏えいの割合を同じと想定すると、据付時庫内漏えい確率は、5.42E-05[-]×0.5[-] = 2.71E-05[-]
可燃性冷媒の使用に対する注意ラベルが貼付されているため，従来よりも丁寧に機器を取り扱うものとし，対策効果を
1/10 とする．

新店工事
No.

項目

3.3.1.a（据付・庫内漏えい）
時間的遭遇確率

組合わ
遭遇
せ
パターン
パターン

未対策

対策

営業中
未対策

対策 単位 算出根拠・出典
計算値ⅳ

計算値 計算値 計算値 計算値

[-]
計算値

（据付・庫内漏えい）
3.3.1.a.1 ろう付けバーナー

3.3.1.a.1.1（据付・庫内漏えい）
ろう付けバーナー

ⅳ

計算値 計算値 計算値 計算値[-]＜新店工事の場合＞
新店時、厨房内で別置ショーケースのろう付け作業があることを想定据付までに庫内漏えいした冷媒が、据付時に扉を開放することによる冷媒が漏れ、別置ショーケース設置で、ろう付けバーナーを使用し着火することを想定する．
・ろう付けバーナー使用回数4回 ろう付けバーナー点火時間2分
・別置ショーケースの設置時間は、1店舗あたり2[h]と想定．
・据付作業時間を1.0[h]と想定．
・別置ショーケースの設置と冷機応用製品の設置が同じ日にある割合を50%と想定．
・店舗工事は、その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし、別置ショーケースの設置と冷機応用製品の据付作業が同じ時間帯にある確率は（2[h]+1[h]）/12[h]＝0.25[-]ⅳ③

2.70E-03

-

-

-

[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] =1.0[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 2[min]/60 = 0.033[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 2[min]/60 = 0.033[h]
着火源使用回数n[回] = 4[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]×0.25[-] =0.125[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
別置ショーケースのろう付け作業は無いと想定する．
計算値(据付・庫内漏えい)
3.3.1.a.2 電動ドライバー（店舗工事）

ⅳ

計算値 計算値 計算値 計算値[-](据付・庫内漏えい)
3.3.1.a.2.1 電動ドライバー

ⅳ③

1.57E-03

-

-

-

[-]

（店舗工事）＜新店工事の場合＞
・電動ドライバーによる着火は、据付までに庫内漏えいした冷媒が、据付時に扉を開放することによる冷媒が漏れ、別置ショーケース設置で電動ドライバーが使用され、その電動ドライバーが火花を発生させるブラシモーター仕様であることを想定する．
・据付作業時間を1.0[h]と想定．
・別置ショーケースの設置時間は、1店舗あたり2[h]と想定．
・電動ドライバーが使用され、1回あたり3[s]と想定．
・別置ショーケースの据付に使用する電動ドライバーの使用回数は、ケース同士の連結、運搬フレームの取り外し、化粧板金の取付などと多く、1店舗あたり30[回]を想定．
・電動ドライバーの仕様がブラシモーターである割合を5%と想定する．
出典)報告書4.2.4 項 3)
・別置ショーケースの設置と冷機応用製品の設置が同じ日にある割合を50%と想定．
・店舗工事は、その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし、別置ショーケースの設置と冷機応用製品の据付が同じ時間帯にある確率は（1[h]+2[h]）/12[h]＝0.25[-]
着火源と作業の全体時間をTA2[h]＝12[h]とする．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] =1.0[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 3[s]/60/60 = 0.000833[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 3[s]/60/60 = 0.000833[h] 着火源使用回数n[回] =30[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.05[-]×0.5[-]×0.25[-] =0.00625[-]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2＾0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
店舗工事が行われず、電動ドライバーを使用しないと想定する．

3.3.1.a.3 (据付・庫内漏えい)
電動グラインダー（店舗工事）

計算値

ⅳ

計算値 計算値 計算値 計算値[-]＜新店工事の場合＞
・電動グラインダーによる着火は、据付までに庫内漏えいした冷媒が、据付時に扉を開放することによる冷媒が漏れ、店舗工事で電動グラインダーが使用され、その電動グラインダーにより金属の切断・研磨を行った際に発生する火花に着火することを想定する．
・据付作業時間を1.0[h]と想定．
・店舗工事時間は、1店舗あたり8[h]と想定．
・電動グラインダーが使用され、1回あたり15[s]と想定．
・店舗工事に使用する電動グラインダーの使用回数は、 1店舗あたり10[回]を想定．
・電動グラインダーが使用される割合を50%と想定．
・店舗工事と内蔵ショーケースの設置が同じ日にある割合を50%と想定．
・店舗工事は、その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし、店舗工事と内蔵ショーケースの運搬が同じ時間帯にある確率は （1[h]+8[h]）/12[h]＝0.75[-](据付・庫内漏えい)
3.3.1.a.3.1 電動グラインダー

ⅳ③

1.58E-02

-

-

-

[-]

（店舗工事）

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1.0[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 15[s]/60/60 = 0.00417[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 15[s]/60/60 = 0.00417[h] 着火源使用回数n[回] = 10[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]×0.5[-]×0.75[-] = 0.1875[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
店舗工事が行われず、電動グラインダーを使用しないと想定する．

(据付・庫内漏えい)
3.3.1.a.4 たばこ

計算値ⅳ

計算値 計算値 計算値 計算値

[-]

新店工事
No.

3.3.1.a.4.1

項目(据付・庫内漏えい)
たばこ

組合わ
遭遇
せ
パターン
パターン

ⅳ

②

未対策

1.08E-02

対策

-

営業中
未対策

-

対策 単位 算出根拠・出典-[-]＜新店工事の場合＞・たばこによる着火は、機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出し、作業者がたばこを吸いながら作業していることを想定し、たばこの赤火に着火することを想定する．
・「毎日吸う人」の2017年の1日当たりの平均喫煙本数は、男性18.1本、女性14.7本となっており、作業者は男性を想定し、男性の平均喫煙本数18.1[本/日/人]を使用する．
・2017年「全国たばこ喫煙者率調査」、男性28.2％、女性9.0％、作業者は男性を想定し、男性の喫煙率28.2[%]を使用
する．
・作業中に喫煙する確率をADL レポートの訓練を無視する確率を参考に10%とする．
・一日の内、喫煙をする時間は睡眠時間を除いた時間とし、20歳～64歳までの男性の平均睡眠時間は、7.25[h]である．
・作業者の数を2人と仮置きする．
・1本あたりの喫煙時間5[min]の内、赤火になる時間は40[s]（委員実測値）、ライターの着火時間5[s]であり、45[s]間着
火する可能性があるとする．
・据付作業時間を1.0[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] =1.0[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 45[s]/60/60 = 0.0125[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 45[s]/60/60 = 0.0125[h]
着火源使用回数n[回] = 18.1[本/日/人]×1.0/（24 - 7.25）=1.08[本]着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.282[-]×0.1[-]×2[人] = 0.0564[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞厨房内でたばこを吸わないと想定する．

【対策】(据付・庫内漏えい)

3.3.1.a.4.2 注意ラベル（火気厳禁）【対策】(据付・庫内漏えい)

3.3.1.a.4.3 教育(たばこ)(据付・庫内漏えい)

3.3.1.b 空間的遭遇確率(大)(据付・庫内漏えい)

3.3.1.b.1 空間的遭遇確率(大)3.3.1.b.2 【対策】教育（扉の開放）

製品外周のこん包材には，報告書8.2.7 項のFig. 8-1に指示された注意表示がされており，作業者による喫煙行為を

-

ⅳ

-

ⅳ

ⅳ

3.70E-01--

1.00E-01 [-] 抑制するとし，その効果を1/10[-]とする．

3.70E-01 [-]

計算値 計算値 計算値 計算値

ⅳ

4.17E-02-

4.17E-02

-

[-]

[-]

-

ⅳ

(据付・庫内漏えい)

ⅳ

3.70E-01-

3.70E-01 [-]

計算値 計算値 計算値 計算値[-]

計算値 計算値 計算値 計算値[-]（据付・庫内漏えい）
3.3.1.c.1.1 静電気

・ガイドラインに基づき、各製造メーカーおよび業界団体は、設置業者に対して直接または販売店を通して可燃性冷媒を使用した機器を取り扱う場合は着火源の発生につながる行為に注意する旨の教育を行うこととする．内蔵ショーケースの設置業者の内、低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設
置業者の割合を同じとし、教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度に行き渡ると想定し、その割合を0.7とする．
・教育による効果を0.1とする．
対策効果は、0.1*0.7+1*(1-0.7) = 0.37[-]
計算値
空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m^3･min]／可燃域継続時間[min])／空間
体積[m^3]・据付までに庫内漏えいした冷媒が、据付時に扉を開放することによる冷媒漏れを想定している．
・平均可燃空間体積は、漏えい解析結果から作成した近似式より算出した値を用いる．
(解析条件：リーチインショーケース庫内漏れ（4分全量漏れ） 冷媒量500[g] 床面積24.01、36m^2 )＜新店工事＞
・ドア隙間×人の動きを考慮した値を用いる． →平均可燃空間体積2.77m^3＜営業中＞①換気扇の影響がないもの
・ドア隙間×人の動きを考慮した値を用いる． →平均可燃空間体積2.77m^3②換気扇の影響があるもの
・ドア隙間×人の動き×換気扇不十分を考慮した値を用いる．→平均可燃空間体積1.75m^3
ドア隙間考慮：厨房のドア隙間により換気されることを考慮する．
床面積24.01、36m^2のドア隙間ありの解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
人の動き考慮：人の動きにより撹拌されることを考慮する．風速0.1ｍ/ｓの風があることを想定．
床面積24.01、36m^2の風速0.1ｍ/ｓ時の解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
換気扇不十分を考慮：換気扇による換気が不十分な場所でも風速1.0ｍ/ｓの風があることを想定．
床面積24.01、36m^2の風速1.0ｍ/ｓ時の解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
出典）報告書6.3.2項4）・空間体積は、店舗内床面積を30.17[m^2]、高さ2.2[m]として算出する．空間体積＝ 30.17[m^2]×2.2[m] =66.374[m^3]
・着火エネルギーの区別：大 ⇒ 平均可燃空間体積の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)

3.3.1.c 時間的遭遇確率(小)3.3.1.c.1 (据付・庫内漏えい)静電気

1.00E-01

ⅳ②

4.57E-02

-

－

－

[-]

(新店工事)

・ガイドラインに基づき、各製造メーカーおよび業界団体は、設置業者に対して直接または販売店を通して可燃性冷媒を使用した機器を取り扱う場合は着火源の発生につながる行為に注意する旨の教育を行うこととする．設置業者の内、低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし、教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度に行き渡ると想定し、その割合を0.7とする．
・教育による効果を0.1とする．
対策効果は、0.1*0.7+1*(1-0.7) = 0.37[-]
計算値
計算値
・作業時における時間的遭遇確率Ptは、Pt = (1-(1-(ΔTIc+ΔTv)/(ΔTI+ΔTv))nc)×(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/Ts)n)で求められる．
静電気による着火は、据付までに庫内漏えいした冷媒が、据付時に製品の扉を開放することによる冷媒が漏れ、作業者が製品（板金）の保護シートを剥がす作業等で機器板金外装面に触れた時に発生した静電気放電による着火を想定する．
'・静電気が発生する湿度を30%RH以下とする．また、据付時は室内を想定するが、新店工事の場合、空調されていな
いため、室外の湿度30%RHになる確率3.2[%]を用いる．
出典）報告書4.2.2 項 3)
・静電気放電は、作業者が製品に触れた時、または保護シートを剥がす度に1回放電するとし、放電回数を10回と想定する．（放電回数は4枚扉冷蔵庫の保護シートを想定．、10回≒上部板金3回、扉板金4回、側面板金2回）
・静電気の1回の放電時間は1[μs]出典）報告書4.2.2 項 2)
・静電気放電すべてが着火につながると想定する．
・据付作業時間を1.0[h]と想定
・作業者を2人と仮置きする．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] =1.0[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 1[μs]/60/60 = 0.00000000028[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 1[μs]/60/60 = 0.00000000028[h]
着火源使用回数n[回] =10[回]
着火源作動回数nc[回] =1[回]着火源の存在係数[-] = 0.032[-]×2[-]＝0.064
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2＾0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)

(据付・庫内漏えい)
3.3.1.c.1.2 静電気

（営業中）

ⅳ

②

－

－

2.67E-01-[-]

・新店工事・未対策の値に対し、営業中は、空調されている厨房内を想定するため、湿度30%RHになる確率を18.7[%]とする．
出典）報告書4.2.2 項 3)
・作業者を2人とする．
着火源使用回数n[回] =10[回]
着火源の存在係数[-] = 0.187[-]×2[-]＝0.374
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2＾0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)

新店工事
No.

3.3.1.c.1.3

項目【対策】(据付・庫内漏れ)
軍手着用

組合わ
遭遇
せ
パターン
パターン

未対策

-

ⅳ

対策

3.07E-01

営業中
未対策

-

対策 単位 算出根拠・出典

3.07E-01 [-]①対策実施時の効果：0.01
設置作業者は，JRA GL-21に沿った教育を受け，作業時は必ず軍手などで静電気を防止することが可能な手袋を着用することを想定する．
②対策が有効となる割合：0.99
作業者は通常，軍手をはめて作業するものとするが，軍手をはめても静電気が発生することを想定する．
③教育が行き届く割合：0.7
低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし，教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度と想定する．
【対策効果】{①×②+1×(1-②)}×③+1×(1-③) = 0.3169[-]（軍手着用による効果）×（教育が行き渡る割合）+（1 - （教育が行き渡る割合））=0.01×0.7 +（1 - 0.7）=0.307[-](据付・庫内漏えい)

3.3.1.c.2 静電気(客)（新店工事)

3.3.1.d(据付・庫内漏えい)
空間的遭遇確率（小）(据付・庫内漏えい)

3.3.1.d.1 空間的遭遇確率（小）3.3.1.d.2 【対策】教育（扉の開放）

3.3.2（据付・庫外漏えい）
着火確率（据付・庫外漏えい）

3.3.2.1 冷媒漏えい発生確率

－

－

－

ⅳ

0.00E+00

ⅳ

計算値 計算値 計算値 計算値

[-]

計算値

ⅳ

2.95E-02-

2.95E-02

-

[-]

[-]

-

ⅳ

3.70E-01-

3.70E-01 [-]ⅲ

計算値 計算値 計算値 計算値 [-/台/年]
漏えい発生確率は、設置時漏えい件数を集計できる会社の出荷台数が母数となるが、冷機応用RA_SWGでは各社の出荷台数を事務局で集計できない．そのため、内蔵ショーケース_RAWG3の漏えい発生確率を使用する．業冷庫とショーケースの冷凍サイクル構造は基本的に同じであり、設置時は使用環境の影響を受ける前の段階であるため、業冷庫とショーケースの設置時の漏えい確率は同程度と考える．
・平成23年度から平成27年度の5年間における、内蔵ショーケースの出荷台数は58097+52557+53534+52410+58001=274599[台]・平成23年度から平成27年度の5年間における、内蔵ショーケースの設置時漏えい件数は、8+7+11+20+12=58[件] ⇒58[台]出典)報告書本体3.4.2 項のTable 3-8
初期不良冷媒漏えい確率は、 58[台]/274599[台] = 0.0002112[-]-

2.71E-05

3.3.2.2 注意ラベル（取扱注ⅲ-

1.00E-01-（据付・庫外漏えい）
時間的遭遇確率（大）ⅲ

計算値 計算値 計算値 計算値[-]ⅲ

計算値 計算値 計算値 計算値[-]（据付・庫外漏えい）

3.3.2.a.1 ろう付けバーナー・ガイドラインに基づき、各製造メーカーおよび業界団体は、設置業者に対して直接または販売店を通して可燃性冷媒を使用した機器を設置する際は携帯形漏えい検知器を携行・作動状態にし、また扉又は蓋つきの機器の扉又は蓋を開ける場合は周囲に着火源が無いことを確認した上でゆっくりと開放することを教育する．設置業者の内、低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし、教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度に行き渡ると想定し、その割合を0.7とする．
・教育による効果を0.1とする．
対策効果は、0.1*0.7+1*(1-0.7) = 0.37[-]
計算値

2.71E-05

3.3.2.a

空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m^3･min]／可燃域継続時間[min])／空間
体積[m^3]・据付までに庫内漏えいした冷媒が、据付時に扉を開放することによる冷媒漏れを想定している．
・平均可燃空間体積は、漏えい解析結果から作成した近似式より算出した値を用いる．
(解析条件：リーチインショーケース庫内漏れ（4分全量漏れ） 冷媒量500[g] 床面積24.01、36m^2 )＜新店工事＞
・ドア隙間×人の動きを考慮した値を用いる． →平均可燃空間体積2.77m^3＜営業中＞①換気扇の影響がないもの
・ドア隙間×人の動きを考慮した値を用いる． →平均可燃空間体積2.77m^3②換気扇の影響があるもの
・ドア隙間×人の動き×換気扇不十分を考慮した値を用いる．→平均可燃空間体積1.75m^3
ドア隙間考慮：厨房のドア隙間により換気されることを考慮する．
床面積24.01、36m^2のドア隙間ありの解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
人の動き考慮：人の動きにより撹拌されることを考慮する．風速0.1ｍ/ｓの風があることを想定．
床面積24.01、36m^2の風速0.1ｍ/ｓ時の解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
換気扇不十分を考慮：換気扇による換気が不十分な場所でも風速1.0ｍ/ｓの風があることを想定．
床面積24.01、36m^2の風速1.0ｍ/ｓ時の解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
出典）報告書6.3.2項4）・空間体積は、店舗内床面積を30.17[m^2]、高さ2.2[m]として算出する．空間体積 = 30.17[m^2]×2.2[m] = 66.374[m^3]
・着火エネルギーの区別：小 ⇒ 平均可燃空間体積の値を2＾0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)

ⅲ

【対策】

・新店工事中は客はいない．

-[-/台/年]・設置ステージ前には、輸送ステージと保管ステージがあり、各ステージにおける漏えい割合が同じと想定する．
更に、設置ステージは、荷下ろし、運搬、据付の3つの作業工程に分けることができ、それぞれの作業における漏えい
割合はそれぞれの作業時間に比例すると想定する．
荷下ろし時：運搬時：据付時＝0.2：0.1：1.0＝2：1：10とする．
運搬時の冷媒漏えい発生確率は
58[台]/274599[台]/3×(10/13) =5.42E-05[-]
据付時の冷媒漏えいは、庫外漏えいと庫内漏えいが想定できるが、庫内漏えいとなるような作業は無い．しかし、前工程の荷下ろしおよび運搬時の漏えいを考慮する必要があり、庫内漏えいと庫外漏えいの割合を同じと想定すると、据付時庫内漏えい確率は、5.42E-05[-]×0.5[-] = 2.71E-05[-]
可燃性冷媒の使用に対する注意ラベルが貼付されているため，従来よりも丁寧に機器を取り扱うものとし，対策効果を

1.00E-01 [-] 1/10 とする．
計算値
計算値

＜新店工事の場合＞
新店時、厨房内で別置ショーケースのろう付け作業があることを想定
据付作業時のヒューマンエラーにより庫外に冷媒が漏れ、ろう付けバーナーで着火する．
・ろう付けバーナー使用回数4回 ろう付けバーナー点火時間2分
・別置ショーケースの設置時間は、1店舗あたり2[h]と想定．
・据付作業時間を1.0[h]と想定．
・別置ショーケースの設置と冷機応用製品の設置が同じ日にある割合を50%と想定．
・店舗工事は、その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし、別置ショーケースの設置と冷機応用製品の据付作業が同じ時間帯にある確率は（2[h]+1[h]）/12[h]＝0.25[-]

3.3.2.a.1.1（据付・庫外漏えい）
ろう付けバーナーⅲ④

2.96E-03

-

-

-

[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] =1.0[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 2[min]/60 = 0.033[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 2[min]/60 = 0.033[h] 着火源使用回数n[回] = 4[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]×0.25[-] =0.125[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
別置ショーケースのろう付け作業は無いと想定する．

(据付・庫外漏えい)

3.3.2.a.2 電動ドライバー（店舗工事）

ⅲ

計算値 計算値 計算値 計算値

[-]

計算値

新店工事
No.

項目

組合わ
遭遇
せ
パターン
パターン

未対策

対策

営業中
未対策

対策 単位 算出根拠・出典（据付・庫外漏えい）
3.3.2.a.2.1 電動ドライバーⅲ④

1.71E-03

-

-

-

[-]

(店舗工事)＜新店工事の場合＞
・電動ドライバーによる着火は、据付作業時のヒューマンエラーにより庫外に冷媒が漏れ、別置ショーケース設置で電動ドライバーが使用され、その電動ドライバーが火花を発生させるブラシモーター仕様であることを想定する．
・別置ショーケースの設置時間は、1店舗あたり2[h]と想定．
・据付作業時間を1.0[h]と想定．
・電動ドライバーが使用され、1回あたり3[s]と想定．
・別置ショーケースの据付に使用する電動ドライバーの使用回数は、ケース同士の連結、運搬フレームの取り外し、化粧板金の取付などと多く、1店舗あたり30[回]を想定．
・電動ドライバーの仕様がブラシモーターである割合を5%と想定する．
出典)報告書4.2.4 項 3)
・別置ショーケースの設置と冷機応用製品の設置が同じ日にある割合を50%と想定．
・店舗工事は、その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし、別置ショーケースの設置と冷機応用製品の据付が同じ時間帯にある確率は（2[h]+1[h]）/12[h]＝0.25[-]・着火源と作業の全体時間をTA2[h]＝12[h]とする．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1.0[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 3[s]/60/60 = 0.000833[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 3[s]/60/60 = 0.000833[h] 着火源使用回数n[回] = 30[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.05[-]×0.5[-]×0.25[-] =0.00625[-]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2＾0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
店舗工事が行われず、電動ドライバーを使用しないと想定する．
計算値(据付・庫外漏えい)
3.3.2.a.3 電動グラインダー（店舗工事）(新店工事）

ⅲ

計算値 計算値 計算値 計算値[-]（据付・庫外漏えい）
3.3.2.a.3.1 電動グラインダーⅲ④

1.74E-02

-

-

-

[-]

(店舗工事)＜新店工事の場合＞
・電動グラインダーによる着火は、据付作業時のヒューマンエラーにより庫外に冷媒が漏れ、店舗工事で電動グライン
ダーが使用され、その電動グラインダーにより金属の切断・研磨を行った際に発生する火花に着火することを想定す
る．
・据付作業時間を1.0[h]と想定．
・店舗工事時間は、1店舗あたり8[h]と想定．
・電動グラインダーが使用され、1回あたり15[s]と想定．
・店舗工事に使用する電動グラインダーの使用回数は、 1店舗あたり10[回]を想定．
・電動グラインダーが使用される割合を50%と想定．
・店舗工事と内蔵ショーケースの設置が同じ日にある割合を50%と想定．
・店舗工事は、その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし、店舗工事と内蔵ショーケースの運搬が同じ時間帯にある確率は（1[h]+8[h]）/12[h]＝0.75[-]
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] =1.0[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 15[s]/60/60 = 0.00417[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 15[s]/60/60 = 0.00417[h]
着火源使用回数n[回] = 10[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]×0.5[-]×0.75[-] =0.1875[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
店舗工事が行われず、電動グラインダーを使用しないと想定する．

(据付・庫外漏えい)

3.3.2.a.4 たばこ

ⅲ

計算値 計算値 計算値 計算値[-](据付・庫外漏えい)
3.3.2.a.4.1 たばこ

ⅲ①

1.19E-02

-

-

-

[-]

(新店工事)

計算値＜新店工事の場合＞・たばこによる着火は、機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出し、作業者がたばこを吸いながら作業していることを想定し、たばこの赤火に着火することを想定する．
・「毎日吸う人」の2017年の1日当たりの平均喫煙本数は、男性18.1本、女性14.7本となっており、作業者は男性を想定し、男性の平均喫煙本数18.1[本/日/人]を使用する．
・2017年「全国たばこ喫煙者率調査」、男性28.2％、女性9.0％、作業者は男性を想定し、男性の喫煙率28.2[%]を使用
する．
・作業中に喫煙する確率をADL レポートの訓練を無視する確率を参考に10%とする．
・一日の内、喫煙をする時間は睡眠時間を除いた時間とし、20歳～64歳までの男性の平均睡眠時間は、7.25[h]である．
・作業者の数を2人とする．
・1本あたりの喫煙時間5[min]の内、赤火になる時間は40[s]（委員実測値）、ライターの着火時間5[s]であり、45[s]間着
火する可能性があるとする．
・据付作業時間を1.0[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1.0[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 45[s]/60/60 = 0.0125[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 45[s]/60/60 = 0.0125[h]
着火源使用回数n[回] = 18.1[本/日/人]×1.0/（24 - 7.25）=1.08[本]着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.282[-]×0.1[-]×2[人] = 0.0564[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞厨房内でたばこを吸わないと想定する．

【対策】
3.3.2.a.4.2 (据付・庫外漏えい)
注意ラベル（火気厳禁）

製品外周のこん包材には，報告書8.2.7 項のFig. 8-1に指示された注意表示がされており，作業者による喫煙行為を抑制するとし，その効果を1/10[-]とする．

ⅲ-

1.00E-01-

1.00E-01 [-]【対策】
3.3.2.a.4.3 (据付・庫外漏えい)教育(たばこ)ⅲ-

3.70E-01-

3.70E-01 [-]・ガイドラインに基づき、各製造メーカーおよび業界団体は、設置業者に対して直接または販売店を通して可燃性冷媒を使用した機器を取り扱う場合は着火源の発生につながる行為に注意する旨の教育を行うこととする．設置業者の内、低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし、教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度に行き渡ると想定し、その割合を0.7とする．
・教育による効果を0.1とする．
対策効果は、0.1*0.7+1*(1-0.7) = 0.37[-]

新店工事
No.

項目

（据付・庫外漏えい）

組合わ
遭遇
せ
パターン
パターン

未対策

対策

営業中
未対策

対策 単位 算出根拠・出典

3.3.2.b 空間的遭遇確率(大)ⅲ（据付・庫外漏えい）
3.3.2.c 時間的遭遇確率（小）ⅲ

計算値 計算値 計算値 計算値[-]ⅲ

計算値 計算値 計算値 計算値[-](据付・庫外漏えい)

3.3.2.c.1 静電気

3.3.2.c.1.1（据付・庫外漏えい）
静電気(新店工事)

3.63E-02-

3.63E-02-[-]

空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m^3･min]／可燃域継続時間[min])／空間
体積[m^3]・据付までに庫内漏えいした冷媒が、据付時に扉を開放することによる冷媒漏れを想定している．
・平均可燃空間体積は、漏えい解析結果から作成した近似式より算出した値を用いる．
(解析条件：平型ショーケース機械室（4分全量漏れ） 冷媒量500[g] 床面積24.01、36m^2 )＜新店工事＞
・ドア隙間×人の動きを考慮した値を用いる． →平均可燃空間体積2.41m^3＜営業中＞①換気扇の影響がないもの
・ドア隙間×人の動きを考慮した値を用いる． →平均可燃空間体積2.41m^3②換気扇の影響があるもの
・ドア隙間×人の動き×換気扇不十分を考慮した値を用いる．平均可燃空間体積1.52m^3
ドア隙間考慮：厨房のドア隙間により換気されることを考慮する．
床面積24.01、36m^2のドア隙間ありの解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
人の動き考慮：人の動きにより撹拌されることを考慮する．風速0.1ｍ/ｓの風があることを想定．
床面積24.01、36m^2の風速0.1ｍ/ｓ時の解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
換気扇不十分を考慮：換気扇による換気が不十分な場所でも風速1.0ｍ/ｓの風があることを想定．
床面積24.01、36m^2の風速1.0ｍ/ｓ時の解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
出典）報告書6.3.2項4）・空間体積は、店舗内床面積を30.17[m^2]、高さ2.2[m]として算出する．空間体積＝ 30.17[m^2]×2.2[m] =66.374[m^3]
・着火エネルギーの区別：大 ⇒ 平均可燃空間体積の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
計算値

計算値

ⅲ

①

4.81E-02

-

－

－

[-]

静電気による着火は、据付作業時のヒューマンエラーにより庫外に冷媒が漏れ、作業者が製品（板金）の保護シートを剥がす作業等で機器板金外装面に触れた時に発生した静電気放電による着火を想定する．
'・静電気が発生する湿度を30%RH以下とする．また、据付時は室内を想定するが、新店工事の場合、空調されていな
いため、室外の湿度30%RHになる確率3.2[%]を用いる．
出典）報告書4.2.2 項 3)
・静電気放電は、作業者が製品に触れた時、または保護シートを剥がす度に1回放電するとし、放電回数を10回と想定する．（放電回数は4枚扉冷蔵庫の保護シートを想定．、10回≒上部板金3回、扉板金4回、側面板金2回）
・静電気の1回の放電時間は1[μs]出典）報告書4.2.2 項 2)
・静電気放電すべてが着火につながると想定する．
・据付作業時間を1.0[h]と想定．
・作業者を2人とする．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] =1.0[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 1[μs]/60/60 = 0.00000000028[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 1[μs]/60/60 = 0.00000000028[h]
着火源使用回数n[回] =10[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.032[-]×2[人]＝0.064[-]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2＾0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)

（据付・庫外漏えい）
3.3.2.c.1.2 静電気

ⅲ

①

－

－

2.81E-01

-

[-]

（営業中）

3.3.2.c.1.3【対策】(据付・庫外漏れ)
軍手着用

-

ⅲ

3.07E-01-

3.07E-01 [-]・新店工事・未対策の値に対し、営業中は、空調されている厨房内を想定するため、湿度30%RHになる確率を18.7[%]とする．
出典）報告書4.2.2 項 3)
・作業者を2人とする着火源使用回数n[回] = 10[回]
着火源の存在係数[-] = 0.187[-]×2[人]＝0.374[-]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2＾0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
①対策実施時の効果：0.01
設置作業者は，JRA GL-21に沿った教育を受け，作業時は必ず軍手などで静電気を防止することが可能な手袋を着用することを想定する．
②対策が有効となる割合：0.99
作業者は通常，軍手をはめて作業するものとするが，軍手をはめても静電気が発生することを想定する．
③教育が行き届く割合：0.7
低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし，教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度と想定する．
【対策効果】{①×②+1×(1-②)}×③+1×(1-③) = 0.3169[-]（軍手着用による効果）×（教育が行き渡る割合）+（1 - （教育が行き渡る割合））=0.01×0.7 +（1 - 0.7）=0.307[-](据付・庫内漏えい)

3.3.2.c.2 静電気(客)（新店工事)(据付・庫外漏えい）
3.3.2.c.3 静電気（従業員）(営業中)

・新店工事中は客はいない．

ⅲ

ⅲ

0.00E+00

④

－

－

－

－

6.72E-04

－

-

[-]

[-]

・据付作業時のヒューマンエラーにより庫外に冷媒が漏れ、厨房内の従業員が発生させる静電気を想定
従業員：4人帯電のタイミング：2回（朝、休憩後） 帯電回数＝静電気発生回数とする．
静電気発生回数の内50％が厨房内で発生すると仮定．
よって、厨房内の静電気発生回数は、4人×2回×50％＝4回・静電気が発生する湿度を30%RH以下とする．また、運搬時は室内を想定し、営業中は、空調されている厨房内を想定するため、湿度30%RHになる確率を18.7[%]とする．
出典）報告書4.2.2 項 3)
・静電気の1回の放電時間は1[μs]出典）報告書4.2.2 項 2)
・据付作業時間を1.0[h]と想定．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] =1.0[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 1[μs]/60/60 = 0.00000000028[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 1[μs]/60/60 = 0.00000000028[h]
着火源使用回数n[回] =4[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.187[-]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2＾0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)

新店工事
No.

項目

（据付・庫外漏えい）

3.3.2.d 空間的遭遇確率(小)

組合わ
遭遇
せ
パターン
パターン

ⅲ

未対策

2.57E-02

対策

-

営業中
未対策

2.57E-02

対策 単位 算出根拠・出典-[-]

空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m^3･min]／可燃域継続時間[min])／空間
体積[m^3]・据付までに庫内漏えいした冷媒が、据付時に扉を開放することによる冷媒漏れを想定している．
・平均可燃空間体積は、漏えい解析結果から作成した近似式より算出した値を用いる．
(解析条件：平型ショーケース機械室（4分全量漏れ） 冷媒量500[g] 床面積24.01、36m^2 )＜新店工事＞
・ドア隙間×人の動きを考慮した値を用いる． →平均可燃空間体積2.41m^3＜営業中＞①換気扇の影響がないもの
・ドア隙間×人の動きを考慮した値を用いる． →平均可燃空間体積2.41m^3②換気扇の影響があるもの
・ドア隙間×人の動き×換気扇不十分を考慮した値を用いる．平均可燃空間体積1.52m^3
ドア隙間考慮：厨房のドア隙間により換気されることを考慮する．
床面積24.01、36m^2のドア隙間ありの解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
人の動き考慮：人の動きにより撹拌されることを考慮する．風速0.1ｍ/ｓの風があることを想定．
床面積24.01、36m^2の風速0.1ｍ/ｓ時の解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
換気扇不十分を考慮：換気扇による換気が不十分な場所でも風速1.0ｍ/ｓの風があることを想定．
床面積24.01、36m^2の風速1.0ｍ/ｓ時の解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
出典）報告書6.3.2項4）・空間体積は、店舗内床面積を30.17[m^2]、高さ2.2[m]として算出する．空間体積 = 30.17[m^2]×2.2[m] = 66.374[m^3]
・着火エネルギーの区別：小 ⇒ 平均可燃空間体積の値を2＾0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)

3.A（運搬）厨房着火源(大)計算値 計算値 計算値 計算値

[-]

3.A.1

(運搬）裸火が要因となる着火源

計算値 計算値 計算値 計算値

[-]

計算値
計算値

輻射式の灯油ストーブを想定'＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞
・普及率：0.01[%]と想定． ・使用時間：16[h/日]と想定．（9:00～25:00) ・運搬作業時間を0.1[h]と想定．

3.A.1.1 （運搬）燃焼式暖房機

ⅱ④

0.00E+00-

6.71E-05-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 16[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 16[h]着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.0001[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞・存在確率：1
・使用時間：5分/回と想定． ・使用回数：60回/日と想定．（ 注文6回／h、10時間の営業）
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．

3.A.1.2 （運搬）ガスレンジ

ⅱ④

0.00E+00-

3.69E-01-[-]

3.A.1.3 （運搬）ガスフライヤー
3.A.1.4 （運搬）燃焼式給湯器

ⅱ④

0.00E+00

3.69E-01

ⅱ④

0.00E+00

-

-

[-]
[-]

0.00E+00

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5/60[h]
着火源使用回数n[回] = 60[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1［-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)

燃焼部分には十分な空気吸込みがある為、着火源にはならない．
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞・存在確率：50[%]と想定． ・使用時間 45分/回 1日5回使用と想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．

3.A.1.5 （運搬）ガス炊飯器

ⅱ④

0.00E+00-

8.25E-02-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 45/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 45/60[h] 着火源使用回数n[回] = 5[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞・存在確率：30%と想定 ・使用時間：10秒/回 1日10回使用と想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．

（運搬）3.A.1.6 ガスバーナーⅱ④

0.00E+00-

1.26E-02

-

[-]

ⅱ

③

0.00E+00-

0.00E+00

-

[-]

（調理用）

（運搬）ライター

3.A.1.7 （喫煙具への着火）

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 10/60/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 10/60/60[h] 着火源使用回数n[回] = 10[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.3[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
厨房で喫煙しないと想定＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞・存在確率：30%と想定． ・使用時間：5秒/回 1日10回使用と想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．

（運搬）ライター

3.A.1.8 (ガスバーナーへの着火）ⅱ④

0.00E+00-

1.24E-02-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5/60/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5/60/60[h]
着火源使用回数n[回] = 10[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.3[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)

新店工事
No.

項目

組合わ
遭遇
せ
パターン
パターン

未対策

対策

営業中
未対策

対策 単位 算出根拠・出典＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞
ケーキなどローソク点火にライターを使用することを想定する．
・存在係数：30%と想定． ・使用時間：5秒/回 1日2回使用と想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．

（運搬）ライター

3.A.1.9 (その他への着火）ⅱ④

0.00E+00-

2.53E-03-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5/60/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5/60/60[h]
着火源使用回数n[回] = 2回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.3[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞
ケーキに等の食品に装飾する火（ローソク等）を想定する．
・存在係数：30%と想定． ・使用時間：2分/回 1日2回使用と想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．

3.A.1.11 （運搬）食品に装飾する火

3.A.2

ⅱ

④

0.00E+00-

3.32E-03-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 2/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 2/60[h]
着火源使用回数n[回] = 2回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.3[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
計算値

（運搬）
機器発火が要因となる着火源

計算値 計算値 計算値 計算値[-]＜新店工事の場合＞新店工事中の為、長期間使用しないので発生しないと想定．

3.A.2.1 （運搬）トラッキングⅱ④

0.00E+00-

1.83E-09-[-]'1部屋あたり20箇所と想定．
着火事故件数：202件/17年（NITE事故情報）．出荷台数：297,936千台/年（JEWA統計(2013)）．
・着火源存在時間ΔTI[h] = 20*202/297936000/365/24[h]＜新店工事の場合＞新店工事中は短期間の使用のため発生しないと想定．

3.A.2.2 （運搬）扇風機

ⅱ④

0.00E+00-

1.87E-08-[-]'1部屋あたり1台と想定．
着火事故件数：221件/17年（NITE事故情報）．出荷台数：1,599千台/年（JEITA自主調査(2004)）．
着火源存在時間ΔTI[h] = 1*221/1599000/365/24[h]＜新店工事の場合＞新店工事中は短期間の使用のため発生しないと想定．

3.A.2.3 （運搬）携帯電話

ⅱ④

0.00E+00-

5.19E-10-[-]'1部屋あたり4台と想定．
着火事故件数：23件/17年（NITE事故情報）．出荷台数：23,989千台/年（JEITA自主調査(2012)）．
着火源存在時間ΔTI[h] = 4*23/23989000/365/24[h]＜新店工事の場合＞新店工事中は使用しないと想定．

3.A.2.4 （運搬）電子レンジ
3.A.3

ⅱ

④

（運搬）他機種のヒーター加熱が要因となる着火源

0.00E+00-

1.53E-08-

計算値 計算値 計算値 計算値

3.A.3.1 （運搬）電灯
3.A.3.2 （運搬）白熱球

[-]

[-]

1店舗当たり2.5台と想定．
事故件数17件/年（'NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
着火源存在時間ΔTI[h] =2.5×17/376406/365/24[h]計算値

0.00E+00-

0.00E+00-[-]

蛍光灯・LED表面温度100℃以下 着火源とならない．

0.00E+00-

0.00E+00-[-]

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 着火源とならない．
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．

（運搬）その他

3.A.3.3 他機種のヒーター

3.A.4＜営業中の場合＞・100年に1回の事故を想定．
・使用時間：15分/回 4回/日（6ｈおきに1回冷蔵この除霜ヒーターがONすると想定）．⇒１日に合計1時除霜ヒーター
ONと想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．

ⅱ④

0.00E+00-

5.90E-05-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] =1/24[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] =1/24[h]
着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.01[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
計算値

（運搬）
プラグ抜差し時のスパークが要因となる着火源

計算値 計算値 計算値 計算値[-]＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞
一日に2回プラグの抜差しを行い、電源を切ってプラグの抜差しを行う確率を50％と想定する．⇒ｎ＝2*0.5＝1・存在確率：50%と想定． ・放電時間：5msec/回・運搬作業時間を0.1[h]と想定．

3.A.4.1 （運搬）ハンドミキサー

ⅱ④

0.00E+00-

2.08E-03-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5/1000/60/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] =5/1000/60/60[h]
着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)

新店工事
No.

項目

組合わ
遭遇
せ
パターン
パターン

未対策

対策

営業中
未対策

対策 単位 算出根拠・出典＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞
一日に2回プラグの抜差しを行い、携帯から充電ケーブルを抜いてプラグの抜差しを行う確率を50％と想定する．⇒ｎ＝2*0.5＝1・存在確率：50%と想定． ・放電時間：5msec/回・運搬作業時間を0.1[h]と想定．

3.A.4.2 （運搬）充電ケーブル

ⅱ④

0.00E+00-

2.08E-03-[-]

3.A.4.3 （運搬）その他厨房機器

ⅱ④

0.00E+00-

0.00E+00

-

[-]

3.A.5

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5/1000/60/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] =5/1000/60/60[h]
着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
抜差ししないと想定し、着火源とならないとした．
計算値

（運搬）
スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源

計算値 計算値 計算値 計算値[-]＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞
・4回/日スイッチONOFFを想定．ONの時のみ着火源となるのでn＝4・運搬作業時間を0.1[h]と想定．

3.A.5.1 （運搬）照明

ⅱ④

0.00E+00-

1.66E-02-[-]

・放電時間を5[msec]と想定．

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 8 4[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞
・2回/日スイッチONOFFを想定． ・放電時間を5[msec]と想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．

3.A.5.2 （運搬）換気扇

ⅱ④

0.00E+00-

8.32E-03-[-]

3.A.5.3 （運搬）ガスフライヤーⅱ④

0.00E+00-

0.00E+00-[-]

3.A.1.3(運搬）ガスフライヤーで裸火として計算しているため、3.A.5(運搬）スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源に含めない．

3.A.5.4 （運搬）ガスレンジ

ⅱ④

0.00E+00-

0.00E+00-[-]

3.A.1.2(運搬）ガスレンジで裸火として計算しているため、3.A.5(運搬）スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源に含めない．

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 2[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)

＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞
食器洗浄機のお湯等に使用すると想定．
・存在確率：90％と想定． ・使用回数：40回/日 毎日使用を想定． ・放電時間を5[msec]と想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．

3.A.5.5 （運搬）燃焼式給湯器

ⅱ④

0.00E+00-

1.38E-01-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 40[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.9
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞・存在確率：50％と想定． ・使用回数：2回/日と想定． ・放電時間を5[msec]と想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．

3.A.5.6 （運搬）ハンドミキサー

ⅱ④

0.00E+00-

4.16E-03-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 2[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞
注水ごとに内部のリレーがON/OFFすることを想定する．
・存在確率：50％と想定． ・使用回数：50回/日と想定． ・放電時間を5[msec]と想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．

3.A.5.7 （運搬）ディスペンサーⅱ④

0.00E+00-

9.42E-02-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 50[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)

新店工事
No.

項目

組合わ
遭遇
せ
パターン
パターン

未対策

対策

営業中
未対策

対策 単位 算出根拠・出典＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞・存在確率：80％と想定． ・使用回数：30回/日と想定． ・放電時間を5[msec]と想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．

3.A.5.8 （運搬）電子レンジⅱ④

0.00E+00-

9.42E-02-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 30[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.8[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞・存在確率：80％と想定． ・使用回数：4回/日 昼2回、夜2回ご飯を炊くと想定． ・放電時間を5[msec]と想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．

3.A.5.9 （運搬）電気炊飯器

ⅱ④

0.00E+00-

1.33E-02-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 4[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.8[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞・存在確率：50％と想定． ・使用回数：電源ON2回/日 昼と夜の調理開始時にONするとし、使用期間4～9月（6か月）と想定．
・放電時間を5[msec]と想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．

3.A.5.10 （運搬）扇風機

3.B

ⅱ

④

（運搬）厨房着火源（小）0.00E+00-

2.08E-03-

計算値 計算値 計算値 計算値

[-]

[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] =2[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5×6/12[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
計算値
＜新店工事の場合＞ 新店工事時中は、運転中の業冷庫等は無いとする．

3.B.1

（運搬）
ブラシモータ―
(製品外)

ⅱ

④

0.00E+00-

4.52E-03-[-]＜営業中の場合＞
・防爆対応されていない他の業冷庫等に内蔵されたブラシモータ―を想定する．
・一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停
頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、よって144[回/日]とする．
・アーク各5[msec]とする．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．
・防爆対応されていない製品が設置先に存在する確率を1[%]とする．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 1.4E-0.6[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 1.4E-0.6[h]着火源使用回数n[回] = 144[回/日]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[%] = 0.01[-]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2＾0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
計算値

3.C

（据付・庫内漏えい）
厨房着火源(大)計算値 計算値 計算値 計算値

[-]

3.C.1

（据付・庫内漏えい）
裸火が要因となる着火源

計算値 計算値 計算値 計算値

[-]

計算値

輻射式の灯油ストーブを想定'＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞
・普及率：0.01[%]と想定． ・使用時間：16[h/日]と想定．（9:00～25:00)（据付・庫内漏えい）

3.C.1.1 燃焼式暖房機

ⅳ③

0.00E+00-

7.08E-05-[-]

・据付作業時間を1[h]と想定．

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 16[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 16[h]着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.0001[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞・存在確率：1
・使用時間：5分/回と想定． ・使用回数：60回/日と想定．（ 注文6回／h、10時間の営業）・据付作業時間を1[h]と想定．

（据付・庫内漏えい）

3.C.1.2 ガスレンジ（据付・庫内漏えい）
3.C.1.3 ガスフライヤー（据付・庫内漏えい）
3.C.1.4 燃焼式給湯器

ⅳ③

0.00E+00-

4.81E-01

-

[-]

ⅳ

③

0.00E+00-

4.81E-01

-

[-]

ⅳ

③

0.00E+00-

0.00E+00-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 5/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5/60[h]
着火源使用回数n[回] = 60[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
3.C.1.2（据付・庫内漏えい）ガスレンジと同じ．

燃焼部分には十分な空気吸込みがある為、着火源にはならない．

新店工事
No.

項目

組合わ
遭遇
せ
パターン
パターン

未対策

対策

営業中
未対策

対策 単位 算出根拠・出典＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞・存在確率：50[%]と想定． ・使用時間 45分/回 1日5回使用と想定．
・据付作業時間を1[h]と想定．

（据付・庫内漏えい）

3.C.1.5 ガス炊飯器

ⅳ③

0.00E+00-

6.37E-02-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 45/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 45/60[h] 着火源使用回数n[回] = 5[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．

（据付・庫内漏えい）
3.C.1.6 ガスバーナー（調理用）（据付・庫内漏えい）

3.C.1.7 ライター（喫煙具への着火）＜営業中の場合＞・存在確率：30%と想定 ・使用時間：10秒/回 1日10回使用と想定．
・据付作業時間を1[h]と想定．

ⅳ③

0.00E+00-

7.76E-03

-

[-]

ⅳ

④

0.00E+00-

0.00E+00-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 10/60/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 10/60/60[h] 着火源使用回数n[回] = 10[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.3[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
厨房で喫煙しないと想定＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞・存在確率：30%と想定． ・使用時間：5秒/回 1日10回使用と想定．
・据付作業時間を1[h]と想定．

（据付・庫内漏えい）

3.C.1.8 ライターⅳ③

0.00E+00-

7.68E-03-[-](ガスバーナーへの着火）

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 5/60/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5/60/60[h]
着火源使用回数n[回] = 10[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.3[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞
ケーキなどローソク点火にライターを使用することを想定する．
・存在係数：30%と想定． ・使用時間：5秒/回 1日2回使用と想定．
・据付作業時間を1[h]と想定．

（据付・庫内漏えい）

3.C.1.1.9 ライターⅳ③

0.00E+00-

3.73E-04-[-](その他への着火）

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 5/60/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5/60/60[h]
着火源使用回数n[回] = 2回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.3[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞
ケーキに等の食品に装飾する火（ローソク等）を想定する．
・存在係数：30%と想定． ・使用時間：2分/回 1日2回使用と想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．

（据付・庫内漏えい）

3.C.1.11 食品に装飾する火

3.C.2

ⅳ

③

0.00E+00-

4.66E-04-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 2/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 2/60[h]
着火源使用回数n[回] = 2回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.3[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
計算値

（据付・庫内漏えい）
機器発火が要因となる着火源

計算値 計算値 計算値 計算値[-]＜新店工事の場合＞新店工事中の為、長期間使用しないので発生しないと想定．

（据付・庫内漏えい）

3.C.2.1 トラッキングⅳ④

0.00E+00-

2.58E-10-[-]'1部屋あたり20箇所と想定．
着火事故件数：202件/17年（NITE事故情報）．出荷台数：297,936千台/年（JEWA統計(2013)）．
・着火源存在時間ΔTI[h] = 20*202/297936000/365/24[h]＜新店工事の場合＞新店工事中は短期間の使用のため発生しないと想定．

（据付・庫内漏えい）

3.C.2.2 扇風機

ⅳ④

0.00E+00-

2.63E-09-[-]'1部屋あたり1台と想定．
着火事故件数：221件/17年（NITE事故情報）．出荷台数：1,599千台/年（JEITA自主調査(2004)）．
着火源存在時間ΔTI[h] = 1*221/1599000/365/24[h]＜新店工事の場合＞新店工事中は短期間の使用のため発生しないと想定．

（据付・庫内漏えい）

3.C.2.3 携帯電話

ⅳ④

0.00E+00-

7.30E-11-[-]'1部屋あたり4台と想定．
着火事故件数：23件/17年（NITE事故情報）．出荷台数：23,989千台/年（JEITA自主調査(2012)）．
着火源存在時間ΔTI[h] = 4*23/23989000/365/24[h]＜新店工事の場合＞新店工事中は使用しないと想定．

（据付・庫内漏えい）

3.C.2.4 電子レンジ
3.C.3（据付・庫内漏えい）
他機種のヒーター加熱が要因となる着火源（据付・庫内漏えい）
3.C.3.1 電灯

ⅳ③

0.00E+00-

2.15E-09-[-]

1店舗当たり2.5台と想定．
事故件数17件/年（'NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
着火源存在時間ΔTI[h] =2.5×17/376406/365/24[h]計算値

計算値 計算値 計算値 計算値[-]
蛍光灯・LED表面温度100℃以下 着火源とならない．

0.00E+00-

0.00E+00

-

[-]

新店工事
No.

項目

組合わ
遭遇
せ
パターン
パターン

営業中

未対策

対策

未対策

0.00E+00-

0.00E+00

対策 単位 算出根拠・出典
白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 着火源とならない．

（据付・庫内漏えい）

3.C.3.2 白熱球-[-]＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．

（据付・庫内漏えい）

3.C.3.3 他機種のヒーター

3.C.4＜営業中の場合＞・100年に1回の事故を想定．
・使用時間：15分/回 4回/日（6ｈおきに1回冷蔵この除霜ヒーターがONすると想定）．⇒１日に合計1時除霜ヒーター
ONと想定．
・据付作業時間を1[h]と想定．

ⅳ③

0.00E+00-

4.21E-06-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] =1/24[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] =1/24[h]
着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.01[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
計算値

（据付・庫内漏えい）
プラグ抜差し時のスパークが要因となる着火源

計算値 計算値 計算値 計算値[-]＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞
一日に2回プラグの抜差しを行い、電源を切ってプラグの抜差しを行う確率を50％と想定する．⇒ｎ＝2*0.5＝1・存在確率：50%と想定． ・放電時間：5msec/回・据付作業時間を0.1[h]と想定．

（据付・庫内漏えい）

3.C.4.1 ハンドミキサー

ⅳ③

0.00E+00-

1.58E-04-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5/1000/60/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] =5/1000/60/60[h]
着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．

（据付・庫内漏えい）

3.C.4.2 充電ケーブル＜営業中の場合＞
一日に2回プラグの抜差しを行い、携帯から充電ケーブルを抜いてプラグの抜差しを行う確率を50％と想定する．⇒ｎ＝2*0.5＝1・存在確率：50%と想定． ・放電時間：5msec/回・据付作業時間を1[h]と想定．

ⅳ

③

-

1.58E-04

0.00E+00-

0.00E+00-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 5/1000/60/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] =5/1000/60/60[h]
着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
抜差ししないと想定し、着火源とならないとした．

（据付・庫内漏えい）
3.C.4.3 その他厨房機器

3.C.5

0.00E+00

-

[-]
計算値

（据付・庫内漏えい）
スイッチON/OFF時のスパークが要因となる
着火源

計算値 計算値 計算値 計算値[-]＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞
・4回/日スイッチONOFFを想定．ONの時のみ着火源となるのでn＝4・据付作業時間を1[h]と想定．

（据付・庫内漏えい）

3.C.5.1 照明

ⅳ③

0.00E+00-

4.69E-03-[-]

・放電時間を5[msec]と想定．

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 8 4[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞
・2回/日スイッチONOFFを想定． ・放電時間を5[msec]と想定．
・据付作業時間を1[h]と想定．

（据付・庫内漏えい）

3.C.5.2 換気扇（据付・庫内漏えい）

3.C.5.3 ガスフライヤー（据付・庫内漏えい）

3.C.5.4 ガスレンジ

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 2[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)

ⅳ③

0.00E+00-

1.23E-03

-

[-]

ⅳ

③

0.00E+00-

0.00E+00-[-]

3.C.1.3（据付・庫内漏えい）ガスフライヤーで裸火として計算しているため、3.C.5（据付・庫内漏えい）スイッチON/OFF
時のスパークが要因となる着火源に含めない．

ⅳ③

0.00E+00-

0.00E+00-[-]

3.A.1.2(据付・庫内漏えい）ガスレンジで裸火として計算しているため、3.A.5(据付・庫内漏えい）スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源に含めない．
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞
食器洗浄機のお湯等に使用すると想定．
・存在確率：90％と想定． ・使用回数：40回/日 毎日使用を想定． ・放電時間を5[msec]と想定．
・据付作業時間を1[h]と想定．

（据付・庫内漏えい）

3.C.5.5 燃焼式給湯器

ⅳ③

0.00E+00-

1.93E-01-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 40[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.9
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)

新店工事
No.

項目

組合わ
遭遇
せ
パターン
パターン

未対策

対策

営業中
未対策

対策 単位 算出根拠・出典＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞・存在確率：50％と想定． ・使用回数：2回/日と想定． ・放電時間を5[msec]と想定．
・据付作業時間を1[h]と想定．

（据付・庫内漏えい）

3.C.5.6 ハンドミキサー

ⅳ③

0.00E+00-

6.15E-04-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 2[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞
注水ごとに内部のリレーがON/OFFすることを想定する．
・存在確率：50％と想定． ・使用回数：50回/日と想定． ・放電時間を5[msec]と想定．
・据付作業時間を1[h]と想定．

（据付・庫内漏えい）

3.C.5.7 ディスペンサー

ⅳ③

0.00E+00-

1.39E-01-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 50[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞・存在確率：80％と想定． ・使用回数：30回/日と想定． ・放電時間を5[msec]と想定．
・据付作業時間を1[h]と想定．

（据付・庫内漏えい）

3.C.5.8 電子レンジⅳ③

0.00E+00-

1.18E-01-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 30[回] 着火源作動回数nc[回] = 1[回] 着火源の存在係数[-] = 0.8[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞・存在確率：80％と想定． ・使用回数：4回/日 昼2回、夜2回ご飯を炊くと想定． ・放電時間を5[msec]と想定．
・据付作業時間を1[h]と想定．

（据付・庫内漏えい）

3.C.5.9 電気炊飯器

ⅳ③

0.00E+00-

3.75E-03-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 4[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.8[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．

（据付・庫内漏えい）

3.C.5.10 扇風機

3.D＜営業中の場合＞・存在確率：50％と想定． ・使用回数：電源ON2回/日 昼と夜の調理開始時にONするとし、使用期間4～9月（6か月）と想定．
・放電時間を5[msec]と想定．
・据付作業時間を1[h]と想定．

ⅳ③

0.00E+00-

3.08E-04-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] =2[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5×6/12[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
計算値

（据付・庫内漏えい）
厨房着火源（小）計算値 計算値 計算値 計算値[-]＜新店工事の場合＞・新店工事時中は、運転中の業冷庫等は無いとする．

3.D.1（据付・庫内漏えい）
ブラシモータ―
(製品外)

ⅳ

③

0.00E+00-

5.28E-03-[-]＜営業中の場合＞
・防爆対応されていない他の業冷庫等に内蔵されたブラシモータ―を想定する．
・一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停
頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、よって144[回/日]とする．
・アーク各5[msec]とする．
・据付作業時間を1[h]と想定．
・防爆対応されていないショーケースが設置先に存在する確率を1[%]とする．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 1.4E-0.6[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 1.4E-0.6[h]着火源使用回数n[回] = 144[回/日]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[%] = 0.01[-]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2＾0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
計算値

3.E

（据付・庫外漏えい）
厨房着火源(大)計算値 計算値 計算値 計算値

[-]

3.E.1

（据付・庫外漏えい）裸火が要因となる着火源

計算値 計算値 計算値 計算値

[-]

計算値

新店工事
No.

項目

組合わ
遭遇
せ
パターン
パターン

未対策

対策

営業中
未対策

対策 単位 算出根拠・出典
輻射式の灯油ストーブを想定'＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞
・普及率：0.01[%]と想定． ・使用時間：16[h/日]と想定．（9:00～25:00) ・据付作業時間を1[h]と想定．

（据付・庫外漏えい）

3.E.1.1 燃焼式暖房機

ⅲ④

0.00E+00-

7.08E-05-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 16[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 16[h]着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.0001[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞・存在確率：1
・使用時間：5分/回と想定． ・使用回数：60回/日と想定．（ 注文6回／h、10時間の営業）・据付作業時間を1[h]と想定．

（据付・庫外漏えい）

3.E.1.2 ガスレンジ

3.E.1.3（据付・庫外漏えい）
ガスフライヤー（据付・庫外漏えい）

3.E.1.4 燃焼式給湯器

ⅲ④

0.00E+00-

5.07E-01

-

[-]

ⅲ

④

0.00E+00-

5.07E-01

-

[-]

ⅲ

④

0.00E+00-

0.00E+00-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 5/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5/60[h]
着火源使用回数n[回] = 60[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.35[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
3.E.1.2（据付・庫外漏えい）ガスレンジと同じ．

燃焼部分には十分な空気吸込みがある為、着火源にはならない．

＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞・存在確率：50[%]と想定． ・使用時間 45分/回 1日5回使用と想定．
・据付作業時間を1[h]と想定．

（据付・庫外漏えい）

3.E.1.5 ガス炊飯器

ⅲ④

0.00E+00-

6.81E-02-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 45/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 45/60[h] 着火源使用回数n[回] = 5[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞・存在確率：30%と想定 ・使用時間：10秒/回 1日10回使用と想定．
・据付作業時間を1[h]と想定．

（据付・庫外漏えい）

3.E.1.6 ガスバーナー

ⅲ④

0.00E+00-

8.60E-03

-

[-]

ⅲ

④

0.00E+00-

0.00E+00

-

[-]

（調理用）

（据付・庫外漏えい）

3.E.1.7 ライター（喫煙具への着火）

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 10/60/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 10/60/60[h] 着火源使用回数n[回] = 10[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.3[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
厨房で喫煙しないと想定＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞・存在確率：30%と想定． ・使用時間：5秒/回 1日10回使用と想定．
・据付作業時間を1[h]と想定．

（据付・庫外漏えい）

3.E.1.8 ライターⅲ④

0.00E+00-

8.53E-03-[-](ガスバーナーへの着火）

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 5/60/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5/60/60[h]
着火源使用回数n[回] = 10[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.3[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞
ケーキなどローソク点火にライターを使用することを想定する．
・存在係数：30%と想定． ・使用時間：5秒/回 1日2回使用と想定．
・据付作業時間を1[h]と想定．

（据付・庫外漏えい）

3.E.1.1.9 ライターⅲ④

0.00E+00-

4.15E-04-[-](その他への着火）

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 5/60/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5/60/60[h]
着火源使用回数n[回] = 2回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.3[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞
ケーキに等の食品に装飾する火（ローソク等）を想定する．
・存在係数：30%と想定． ・使用時間：2分/回 1日2回使用と想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．

（据付・庫外漏えい）

3.E.1.11 食品に装飾する火ⅲ④

0.00E+00-

5.11E-04-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 2/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 2/60[h]
着火源使用回数n[回] = 2回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.3[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)

新店工事
No.

項目

3.E.2

（据付・庫外漏えい）
機器発火が要因となる着火源

組合わ
遭遇
せ
パターン
パターン

未対策

対策

営業中
未対策

対策 単位 算出根拠・出典
計算値

計算値 計算値 計算値 計算値[-]＜新店工事の場合＞新店工事中の為、長期間使用しないので発生しないと想定．

（据付・庫外漏えい）

3.E.2.1 トラッキングⅲ④

0.00E+00-

2.85E-10-[-]'1部屋あたり20箇所と想定．
着火事故件数：202件/17年（NITE事故情報）．出荷台数：297,936千台/年（JEWA統計(2013)）．
・着火源存在時間ΔTI[h] = 20*202/297936000/365/24[h]＜新店工事の場合＞新店工事中は短期間の使用のため発生しないと想定．

（据付・庫外漏えい）

3.E.2.2 扇風機

ⅲ④

0.00E+00-

2.90E-09-[-]'1部屋あたり1台と想定．
着火事故件数：221件/17年（NITE事故情報）．出荷台数：1,599千台/年（JEITA自主調査(2004)）．
着火源存在時間ΔTI[h] = 1*221/1599000/365/24[h]＜新店工事の場合＞新店工事中は短期間の使用のため発生しないと想定．

（据付・庫外漏えい）

3.E.2.3 携帯電話

ⅲ④

0.00E+00-

8.06E-11-[-]'1部屋あたり4台と想定．
着火事故件数：23件/17年（NITE事故情報）．出荷台数：23,989千台/年（JEITA自主調査(2012)）．
着火源存在時間ΔTI[h] = 4*23/23989000/365/24[h]＜新店工事の場合＞新店工事中は使用しないと想定．

（据付・庫外漏えい）

3.E.2.4 電子レンジⅲ④

0.00E+00-

2.37E-09-[-]

1店舗当たり2.5台と想定．
事故件数17件/年（'NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
着火源存在時間ΔTI[h] =2.5×17/376406/365/24[h]
計算値

3.E.3

（据付・庫外漏えい）
他機種のヒーター加熱が要因となる着火源

3.E.3.1（据付・庫外漏えい）
電灯

0.00E+00-

0.00E+00

3.E.3.2（据付・庫外漏えい）
白熱球

0.00E+00-

0.00E+00

計算値 計算値 計算値 計算値[-]
蛍光灯・LED表面温度100℃以下 着火源とならない．

-[-]
白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 着火源とならない．

-[-]＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．

（据付・庫外漏えい）

3.E.3.3 他機種のヒーター＜営業中の場合＞・100年に1回の事故を想定．
・使用時間：15分/回 4回/日（6ｈおきに1回冷蔵この除霜ヒーターがONすると想定）．⇒１日に合計1時除霜ヒーター
ONと想定．
・据付作業時間を1[h]と想定．

ⅲ④

0.00E+00-

4.60E-06-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] =1/24[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] =1/24[h]
着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.01[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
計算値

3.E.4

（据付・庫外漏えい）
プラグ抜差し時のスパークが要因となる着火源

計算値 計算値 計算値 計算値[-]＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞
一日に2回プラグの抜差しを行い、電源を切ってプラグの抜差しを行う確率を50％と想定する．⇒ｎ＝2*0.5＝1・存在確率：50%と想定． ・放電時間：5msec/回・据付作業時間を0.1[h]と想定．

（据付・庫外漏えい）

3.E.4.1 ハンドミキサー

ⅲ④

0.00E+00-

1.76E-04-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5/1000/60/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] =5/1000/60/60[h]
着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．

（据付・庫外漏えい）

3.E.4.2 充電ケーブル＜営業中の場合＞
一日に2回プラグの抜差しを行い、携帯から充電ケーブルを抜いてプラグの抜差しを行う確率を50％と想定する．⇒ｎ＝2*0.5＝1・存在確率：50%と想定． ・放電時間：5msec/回・据付作業時間を1[h]と想定．

ⅲ④

0.00E+00-

1.76E-04-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 5/1000/60/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] =5/1000/60/60[h]
着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
抜差ししないと想定し、着火源とならないとした．

3.E.4.3（据付・庫外漏えい）
その他厨房機器

3.E.5（据付・庫外漏えい）
スイッチON/OFF時のスパークが要因となる
着火源

0.00E+00-

0.00E+00

-

[-]
計算値

計算値 計算値 計算値 計算値

[-]

新店工事
No.

項目

組合わ
遭遇
せ
パターン
パターン

未対策

対策

営業中
未対策

対策 単位 算出根拠・出典＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞
・4回/日スイッチONOFFを想定．ONの時のみ着火源となるのでn＝4・据付作業時間を1[h]と想定．

（据付・庫外漏えい）

3.E.5.1 照明

ⅲ④

0.00E+00-

5.22E-03-[-]

・放電時間を5[msec]と想定．

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 8 4[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞
・2回/日スイッチONOFFを想定． ・放電時間を5[msec]と想定．
・据付作業時間を1[h]と想定．

（据付・庫外漏えい）

3.E.5.2 換気扇（据付・庫外漏えい）

3.E.5.3 ガスフライヤー（据付・庫外漏えい）

3.E.5.4 ガスレンジ

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 2[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)

ⅲ④

0.00E+00-

1.37E-03

-

[-]

ⅲ

④

0.00E+00-

0.00E+00-[-]

3.E.1.3（据付・庫外漏えい）ガスフライヤーで裸火として計算しているため、3.E.5（据付・庫外漏えい）スイッチON/OFF
時のスパークが要因となる着火源に含めない．

ⅲ④

0.00E+00-

0.00E+00-[-]

3.E.1.2(据付・庫外漏えい）ガスレンジで裸火として計算しているため、3.E.5(据付・庫外漏えい）スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源に含めない．
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞
食器洗浄機のお湯等に使用すると想定．
・存在確率：90％と想定． ・使用回数：40回/日 毎日使用を想定． ・放電時間を5[msec]と想定．
・据付作業時間を1[h]と想定．

（据付・庫外漏えい）

3.E.5.5 燃焼式給湯器

ⅲ④

0.00E+00-

2.12E-01-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 40[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.9
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞・存在確率：50％と想定． ・使用回数：2回/日と想定． ・放電時間を5[msec]と想定．
・据付作業時間を1[h]と想定．

（据付・庫外漏えい）

3.E.5.6 ハンドミキサー

ⅲ④

0.00E+00-

6.86E-04-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 2[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞
注水ごとに内部のリレーがON/OFFすることを想定する．
・存在確率：50％と想定． ・使用回数：50回/日と想定． ・放電時間を5[msec]と想定．
・据付作業時間を1[h]と想定．

（据付・庫外漏えい）

3.E.5.7 ディスペンサーⅲ④

0.00E+00-

1.52E-01-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 50[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞・存在確率：80％と想定． ・使用回数：30回/日と想定． ・放電時間を5[msec]と想定．
・据付作業時間を1[h]と想定．

（据付・庫外漏えい）

3.E.5.8 電子レンジⅲ④

0.00E+00-

1.29E-01-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 30[回] 着火源作動回数nc[回] = 1[回] 着火源の存在係数[-] = 0.8[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞・存在確率：80％と想定． ・使用回数：4回/日 昼2回、夜2回ご飯を炊くと想定． ・放電時間を5[msec]と想定．
・運搬作業時間を1[h]と想定．

（据付・庫外漏えい）

3.E.5.9 電気炊飯器

ⅲ④

0.00E+00-

4.17E-03-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] = 4[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.8[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)

新店工事
No.

項目

組合わ
遭遇
せ
パターン
パターン

未対策

対策

営業中
未対策

対策 単位 算出根拠・出典＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．

（据付・庫外漏えい）

3.E.5.10 扇風機

3.F＜営業中の場合＞・存在確率：50％と想定． ・使用回数：電源ON2回/日 昼と夜の調理開始時にONするとし、使用期間4～9月（6か月）と想定．
・放電時間を5[msec]と想定．
・据付作業時間を1[h]と想定．

ⅲ④

0.00E+00-

3.43E-04-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 0.00000139[h]
着火源使用回数n[回] =2[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5×6/12[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
計算値

（据付・庫外漏えい）
厨房着火源（小）計算値 計算値 計算値 計算値[-]＜新店工事の場合＞・新店工事時中は、運転中の業冷庫等は無いとする．

3.F.1

3.G

（据付・庫外漏えい）
ブラシモータ―
(製品外)

年間設置率

ⅲ

④

0.00E+00-

5.66E-03-[-]＜営業中の場合＞
・防爆対応されていない他の業冷庫等に内蔵されたブラシモータ―を想定する．
・一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停
頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、よって144[回/日]とする．
・アーク各5[msec]とする．
・据付作業時間を1[h]と想定．
・防爆対応されていないショーケースが設置先に存在する確率を1[%]とする．
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 1.4E-0.6[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[msec]/1000/60/60 = 1.4E-0.6[h]着火源使用回数n[回] = 144[回/日]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 1[%] = 0.01[-]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 可燃域継続時間の値を2＾0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)

1.55E-01-

1.55E-01-[-]

・設置率＝寿命による撤去率＋店舗の閉店率とする．
・業冷庫の耐用年数は12年と想定．
1/12＝0.0833
・店舗の閉店率は，統計局、e-Statデータベースより平成16～18年の「酒場・ビアホール」廃業率7.19％とする．
出展）報告書6.3.1 項 3)
設置率＝0.0833＋0.0719

3.H.1

【対策】
漏えい検知器(作業者自身)-3.07E-01-

3.07E-01 [-]①対策実施時の効果：0.01
設置作業者は、JRA GL-21に沿った教育を受け、作業時に携帯漏えい検知器を携帯かつ作動状態にし、漏えいなきことを確認することを想定する．
②教育が行き届く割合：0.7
低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし、教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度と想定する．
【対策効果】{①×②+1×(1-②)} = 0.307[-]

3.H.2

【対策】
漏えい検知器(作業者以外)-9.31E-01-

9.31E-01 [-]①対策実施時の効果：0.01
設置作業者は、JRA GL-21に沿った教育を受け、作業時に携帯漏えい検知器を携帯かつ作動状態にし、漏えいなきことを確認することを想定する．
②対策が有効となる割合：0.1
設置作業者以外による着火源の場合、設置作業者が他の作業者に着火につながる作業の中断を指示することにな
り、10人中1人の割合で作業中断すると想定する．
③教育が行き届く割合：0.7
低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし、教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度と想定する．
【対策効果】{①×②+1×(1-②)}×③+1×(1-③) = 0.9307[-]・上ユニットは冷媒が漏れた際は上から床面に流れ撹拌されるため時空積、可燃域継続時間が限りなく0に近い⇒中古品のみ上ユニット（業冷庫タテ型）は時空積0と想定する．
（新品は梱包されている．製品下部は、梱包されていないが、時空積0にはならないと考える）

3.K

下置ユニット率

6.31E-01-

6.31E-01-[-]「下置ユニット」である割合を対象機（業冷、製氷機）の出荷台数（日冷工統計2013年度から2019年度までの出荷台数）で算出する．
たて型725,728台、よこ型758,135台、製氷機480,331台 よこ型、製氷機は下置ユニットでカウントし下置ユニット割合＝（758,135+480,331）/（725,728+758,135+480,331）＝0.63

RC-3,Rc-3（未対策、対策）
A2L冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
新店工事 設置時FTA
冷媒：R1234yf

A

R1234yf←未対策

R1234yf←対策 注意ラベル、教育

B

C

D

許容値 3.22E-08
E

F

G

H

I

設置時の着火確率

1

R1234yf
R1234yf[-/台/年］
3

6.14E-09
3.57E-10

← 合否
← 合否

年間設置率

2

[-]
R1234yf
R1234yf

3.96E-08
2.30E-09

3.Ｇ

R1234yf

1.55E-01

①

3

4

合格
合格

（荷下ろし）着火確率（運搬）着火確率（据付）着火確率[-/台/年］[-/台/年］[-/台/年］

3.1

3.2

3.3

R1234yf
R1234yf

1.02E-10
1.16E-13

R1234yf
R1234yf

5.01E-09
4.04E-10

R1234yf
R1234yf

3.44E-08
1.90E-09

③

②
5

6

R1234yf
R1234yf

9.39E-06
1.07E-07（荷下ろし）冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.1.1
R1234yf[-］
3.1.a

R1234yf
R1234yf

7.06E-04
8.01E-06[-］
3.1.a.1

R1234yf
R1234yf
R1234yf

3.3.2
R1234yf
R1234yf

R1234yf
R1234yf[-］
3.1.c

R1234yf
R1234yf

2.15E-08
7.19E-10-（荷下ろし)空間的遭遇確率（小）
[-]
3.1.ｄ
R1234yf（荷下ろし）静電気

1.33E-02[-］

7.06E-04
8.01E-06

3.1.c.1

R1234yf
R1234yf-

A2Lでは着火源とならない
9（荷下ろし)たばこ[-]
3.1.a.1.1
R1234yf【対策】漏えい検知器（作業者自身）
[-]
3.H.1
7.06E-04
R1234yf

3.07E-01（荷下ろし)静電気[-]
3.1.c.1.1
R1234yf

10【対策】（荷下ろし)注意ラベル（火気厳禁）【対策】（荷下ろし)教育（たばこ）[-][-]
3.1.a.1.2
3.1.a.1.3
R1234yf 1.00E-01
R1234yf

3.70E-01

R1234yf
R1234yf-（荷下ろし）時間的遭遇確率（小）（荷下ろし)空間的遭遇確率（大）
[-]
3.1.b

（荷下ろし）たばこ

8[-/台/年］

3.3.1

着火エネルギー小9.39E-06
1.07E-07（荷下ろし）時間的遭遇確率（大）（据付・庫外漏えい）着火確率[-/台/年］
1.00E-01

着火エネルギー大R1234yf
R1234yf

7

1.08E-05【対策】注意ラベル（取扱注意）
[-]
3.1.2
R1234yf（据付・庫内漏えい）着火確率--

1.30E-08
1.18E-09

J

RC-3,Rc-3（未対策、対策）
A2L冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
新店工事 設置時FTA
冷媒：R1234yf

A

←未対策

R1234yf←対策 注意ラベル、教育B

C

許容値 3.22E-08

D

E

F

G

H

I

J

①

（運搬）着火確率

1

R1234yf

R1234yf
R1234yf[-/台/年］
3.2

2
R1234yf
R1234yf

9.26E-04
7.46E-04

5.01E-09
4.04E-10（運搬）冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.2.1
R1234yf

5.42E-06【対策】注意ラベル（取扱注意）
[-]
3.2.2
R1234yf

1.00E-01

3
着火エネルギｰ大着火エネルギー小R1234yf
R1234yf

9.26E-04
7.46E-04

R1234yf
R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

4（運搬）時間的遭遇確率（大）2.07E-02
1.67E-02

[-］

3.2.c

3.2.b
R1234yf
R1234yf（運搬）空間的遭遇確率(小）

[-］

[-］

3.2.a

5

（運搬）時間的遭遇確率（小）（運搬）空間的遭遇確率（大）[-］R1234yf

3.2.d
R1234yf
R1234yf

4.47E-02

0.00E+00
0.00E+00

R1234yf

3.16E-02

④
6

7

④

（運搬）ろう付けバーナー（運搬）電動グラインダー（店舗工事）（運搬）たばこ（運搬）厨房着火源（大）（運搬）電動ドライバー（店舗工事）（運搬）静電気

[-］

[-］

[-］

[-］

[-］

[-］

[-］

3.2.a.1

3.2.a.3

3.2.a.4

3.A

3.2.a.2

3.2.c.1

3.B

R1234yf
R1234yf

3.82E-03
3.55E-03（運搬)ろう付けバーナー[-]
3.2.a.1.1

R1234yf
R1234yf

1.41E-02
1.31E-02（運搬)電度グラインダー（店舗工事）[-]
3.2.a.3.1

R1234yf
R1234yf

2.82E-03
3.20E-05

R1234yf（運搬)たばこ[-]3.2.a.4.1
R1234yf8

9R1234yf

3.82E-03【対策】漏えい検知器（作業者以外）
[-]
3.H.2
R1234yf

9.31E-01

R1234yf

1.41E-02【対策】漏えい検知器（作業者以外）
[-]
3.H.2
R1234yf

9.31E-01【対策】（運搬)注意ラベル（火気厳禁）[-]
3.2.a.4.2
R1234yf 1.00E-01【対策】（運搬)教育（たばこ）[-]
3.2.a.4.3
R1234yf

10

2.82E-03

3.70E-01【対策】漏えい検知器（作業者自身）
[-]
3.H.1
R1234yf 3.07E-01

0.00E+00

R1234yf
R1234yf-（運搬）厨房着火源（小）R1234yf
R1234yf-

R1234yf

A2Lでは着火源とならない（運搬)電動ドライバー（店舗工事）[-]
3.2.a.2.1

R1234yf（運搬)静電気（新店工事）[-]
3.2.c.1.1-

R1234yf-

0.00E+00

RC-3,Rc-3（未対策、対策）
A2L冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
新店工事 設置時FTA
冷媒：R1234yf

AB[-/台/年］

R1234yf
R1234yf

3.3.1←対策 注意ラベル、教育C

R1234yf
R1234yf

着火エネルギｰ大【対策】注意ラベル（取扱注意）[-]
3.3.1.3
2.71E-05
R1234yfG

R1234yf
R1234yf（据付・庫内漏えい）空間的遭遇確率（大）（据付・庫内漏えい）時間的遭遇確率（小）

[-］

[-］

[-］

R1234yf
R1234yf

3.3.1.a

1.90E-02
1.72E-02J（据付・庫内漏えい）（据付・庫内漏えい）

ろう付けバーナー

電動グラインダー（店舗工事）[-］
3.3.1.a.1

4.17E-02
1.54E-02[-］

3.3.1.cR1234yf
R1234yf

R1234yf⑤（据付・庫内漏えい)空間的遭遇確率（小）[-]3.3.1.d.1
3.70E-01

R1234yf

2.95E-02

R1234yf

たばこ

厨房着火源（大）電動ドライバー（店舗工事）

静電気

[-］

[-］

[-］

[-］

[-］

[-］

3.3.1.a.3

3.3.1.a.4

3.C

3.3.1.a.2

3.3.1.c.1

3.D

R1234yf
R1234yf

1.58E-02
1.47E-02

R1234yf
R1234yf

R1234yf

R1234yf

5.09E-04
5.78E-06

R1234yf（据付・庫内漏えい)たばこ[-]
3.3.1.a.4.1 R1234yf

0.00E+00

5.09E-04

R1234yf
R1234yf-

1.58E-02【対策】漏えい検知器（作業者以外）
[-]
3.H.2
R1234yf

9.31E-01【対策】（据付・庫内漏えい)注意ラベル（火気厳禁）[-]
3.3.1.a.4.2
R1234yf 1.00E-01【対策】（据付・庫内漏えい)教育（たばこ）[-]3.3.1.a.4.3
R1234yf

3.70E-01【対策】漏えい検知器（作業者自身）
[-]
3.H.1
R1234yf 3.07E-01-

R1234yf（据付・庫内漏えい)静電気（据付・庫内漏えい)電動ドライバー[-][-]A2Lでは着火源とならない
3.3.1.c.1.1
3.3.1.a.2.1-（据付・庫内漏えい）
厨房着火源（小）R1234yf
R1234yf

R1234yf-

2.95E-02
1.09E-02【対策】教育（扉の開放）[-]
3.3.1.d.2（据付・庫内漏えい）（据付・庫内漏えい)電動グラインダー[-]
3.3.1.a.3.1

9.31E-01⑤

R1234yf
R1234yf（据付・庫内漏えい）（据付・庫内漏えい）ろう付けバーナー[-]
3.3.1.a.1.1【対策】漏えい検知器（作業者以外）
[-]
3.H.2

3.3.1.d

0.00E+00
0.00E+00（据付・庫内漏えい）

2.70E-03
2.52E-03

2.70E-03（据付・庫内漏えい）空間的遭遇確率（小）【対策】教育（扉の開放）[-]
3.3.1.b.2

4.17E-02（据付・庫内漏えい）

R1234yf
R1234yf

R1234yf
R1234yf

3.3.1.b（据付・庫内漏えい)空間的遭遇確率（大）[-]3.3.1.b.1

R1234yf

10I

0.00E+00
0.00E+00（据付・庫内漏えい）時間的遭遇確率（大）R1234yf

9H

1.00E-01

着火エネルギー小7.92E-04
2.66E-04

R1234yf

8F

7.92E-04
2.66E-04

57E

2.15E-08
7.19E-10

R1234yf
R1234yf36

許容値 3.22E-08

D（据付・庫内漏えい）冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.3.1.1
R1234yf

2

4

←未対策

R1234yf②（据付・庫内漏えい）着火確率

1

R1234yf

0.00E+00

3.70E-01

RC-3,Rc-3（未対策、対策）
A2L冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
新店工事 設置時FTA
冷媒：R1234yf

A

←未対策

R1234yf←対策 注意ラベル、教育B[-/台/年］

R1234yf
R1234yf

3.3.2

C

許容値 3.22E-08

DE

R1234yf
R1234yf

着火エネルギｰ大4.80E-04
4.35E-04

R1234yf

R1234yf
R1234yf

3

H

I

J

2.71E-05

R1234yf

1.00E-01

着火エネルギー小（据付・庫外漏えい）空間的遭遇確率（大）

[-］

[-］

3.3.2.a3.3.2.b
R1234yf
R1234yf【対策】注意ラベル（取扱注意）[-]
3.3.2.2

4.80E-04
4.35E-04（据付・庫外漏えい）時間的遭遇確率（大）4G

1.30E-08
1.18E-09（据付・庫外漏えい）冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.3.2.1

2

F③（据付・庫外漏えい）着火確率

1

R1234yf

2.09E-02
1.90E-02

R1234yf

下置ユニット率[-]
3.K

3.63E-02

R1234yf

R1234yf
R1234yf

0.00E+00
0.00E+00（据付・庫外漏えい）時間的遭遇確率（小）（据付・庫外漏えい）空間的遭遇確率（小）

[-］

[-］

3.3.2.c

3.3.2.d

6.31E-01

R1234yf
R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

R1234yf

下置ユニット率[-]
3.K

2.57E-02

R1234yf

5

⑥
6

7

8

⑥

（据付・庫外漏えい）（据付・庫外漏えい）（据付・庫外漏えい）（据付・庫外漏えい）（据付・庫外漏えい）（据付・庫外漏えい）（据付・庫外漏えい）

ろう付けバーナー

電動グラインダー（店舗工事）

たばこ

厨房着火源（大）電動ドライバー（店舗工事）

静電気

厨房着火源（小）

[-］

[-］

[-］

[-］

[-］

[-］

[-］

3.3.2.a.1

3.3.2.a.3

3.3.2.a.4

3.E

3.3.2.a.2

3.3.2.c.1

3.F

R1234yf
R1234yf

2.96E-03
2.75E-03

R1234yf
R1234yf（据付・庫外漏えい）ろう付けバーナー[-]
3.3.2.a.1.1

1.74E-02
1.62E-02

R1234yf
R1234yf（据付・庫外漏えい)電動グラインダー[-]
3.3.2.a.3.1

5.61E-04
6.37E-06

R1234yf

R1234yf
R1234yf-

9

2.96E-03

漏えい検知器（作業者以外）
[-]
3.H.2
R1234yf

9.31E-01

R1234yf

1.74E-02

漏えい検知器（作業者以外）
[-]
3.H.2
R1234yf

9.31E-01【対策】（据付・庫外漏えい)注意ラベル（火気厳禁）[-]
3.3.2.a.4.2
R1234yf 1.00E-01【対策】（据付・庫外漏えい)教育（たばこ）[-]3.3.2.a.4.3
R1234yf

10-

R1234yf

5.61E-04
R1234yf

R1234yf

R1234yf
R1234yf（据付・庫外漏えい)電動ドライバー（据付・庫外漏えい)静電気[-][-]
A2Lでは着火源とならない 3.3.2.c.1.1
3.3.2.a.2.1（据付・庫外漏えい)たばこ[-]
3.3.2.a.4.1
R1234yf

0.00E+00

3.70E-01【対策】漏えい検知器（作業者自身）
[-]
3.H.1
R1234yf 3.07E-01-

R1234yf-

0.00E+00

6.31E-01

RC-4,Rc-4（未対策、対策）
A2L冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
営業中 設置時FTA
冷媒：R1234yf

A

R1234yf←未対策

R1234yf←対策 注意ラベル、教育

B

C

D

許容値 3.22E-08
E

F

G

H

I

設置時の着火確率

1

R1234yf
R1234yf[-/台/年］
3

3.03E-07
1.93E-08

← 合否
← 合否

否
合格

年間設置率

2

[-]
R1234yf
R1234yf

1.95E-06
1.24E-07

3.Ｇ

1.55E-01①

3

4

R1234yf（荷下ろし）着火確率（運搬）着火確率（据付）着火確率[-/台/年］[-/台/年］[-/台/年］

3.1

3.2

3.3

R1234yf
R1234yf

1.02E-10
1.16E-13

R1234yf
R1234yf

2.02E-07
2.02E-08

R1234yf
R1234yf

1.75E-06
1.04E-07

③

②
5

6

R1234yf
R1234yf

9.39E-06
1.07E-07（荷下ろし）冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.1.1
R1234yf8

9R1234yf
R1234yf

R1234yf
R1234yf

7.06E-04
8.01E-06

R1234yf[-］

R1234yf
R1234yf

3.1.c

7.06E-04
8.01E-06

3.1.c.1【対策】漏えい検知器（作業者自身）
[-]
3.H.1
7.06E-04
R1234yf

3.07E-01-（荷下ろし)空間的遭遇確率（小）
[-]
3.1.ｄ
R1234yf

R1234yf
R1234yf-（荷下ろし)静電気[-]
3.1.c.1.1
R1234yf【対策】（荷下ろし)注意ラベル（火気厳禁）【対策】（荷下ろし)教育（たばこ）[-][-]
3.1.a.1.2
3.1.a.1.3
R1234yf 1.00E-01
R1234yf

3.70E-01

R1234yf
R1234yf-

A2Lでは着火源とならない（荷下ろし)たばこ[-]
3.1.a.1.1
R1234yf

10

1.13E-06
4.18E-08（荷下ろし）静電気

1.33E-02[-］
R1234yf
R1234yf

R1234yf
R1234yf（荷下ろし）時間的遭遇確率（小）（荷下ろし)空間的遭遇確率（大）
[-]
3.1.b

[-］
3.1.a.1

3.3.2

9.39E-06
1.07E-07[-］（荷下ろし）たばこ[-/台/年］

3.3.1

着火エネルギー小（荷下ろし）時間的遭遇確率（大）3.1.a（据付・庫外漏えい）着火確率[-/台/年］
1.00E-01

着火エネルギー大R1234yf
R1234yf

7

1.08E-05【対策】注意ラベル（取扱注意）
[-]
3.1.2
R1234yf（据付・庫内漏えい）着火確率--

6.20E-07
6.20E-08

J

RC-4,Rc-4（未対策、対策）
A2L冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
営業中 設置時FTA
冷媒：R1234yf

A

←未対策

R1234yf←対策 注意ラベル、教育B

C

許容値 3.22E-08

D

E

F

G

H

I

J

①

（運搬）着火確率

1

R1234yf

R1234yf
R1234yf[-/台/年］
3.2

2.02E-07
2.02E-08

2

R1234yf

3.74E-02（運搬）冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.2.1
R1234yf【対策注意ラベル（取扱注意）
[-]
3.2.2
R1234yf

5.42E-06

1.00E-01

3
着火エネルギｰ大R1234yf

着火エネルギー小3.74E-02

R1234yf

0.00E+00

4（運搬）時間的遭遇確率（大）68.36E-01

R1234yf

3.2.d

4.47E-02

R1234yf

0.00E+00

R1234yf④④（運搬）電動グラインダー（店舗工事）（運搬）たばこ（運搬）厨房着火源（大）（運搬）電動ドライバー（店舗工事）（運搬）静電気

[-］

[-］

[-］

[-］

[-］

[-］

[-］

3.2.a.1

3.2.a.3

3.2.a.4

3.A

3.2.a.2

3.2.c.1

3.B-

R1234yf-

R1234yf
R1234yf7（運搬)ろう付けバーナー[-]
3.2.a.1.1（運搬)電動グラインダー（店舗工事）[-]
3.2.a.3.1
営業中は、店舗工事および喫煙はしない。

R1234yf

R1234yf---

R1234yf

8.36E-01

R1234yf
R1234yf

10（運搬）厨房着火源（小）-R1234yf
R1234yf
R1234yf（運搬)たばこ[-]3.2.a.4.1
R1234yf--

A2Lでは着火源とならない（運搬)電動ドライバー（店舗工事）[-]
3.2.a.2.1
R1234yf

9

3.16E-02（運搬）ろう付けバーナー

R1234yf

8

[-］

3.2.c

3.2.b
R1234yf（運搬）空間的遭遇確率(小）

[-］

[-］

3.2.a

5

（運搬）時間的遭遇確率（小）（運搬）空間的遭遇確率（大）[-］（運搬)静電気(営業中）[-]
3.2.c.1.2-

R1234yf-

0.00E+00

RC-4,Rc-4（未対策、対策）
A2L冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
営業中 設置時FTA
冷媒：R1234yf

AB[-/台/年］

R1234yf
R1234yf

3.3.1

R1234yf
R1234yf

着火エネルギｰ大

E

F

G

J

1.13E-06
4.18E-08【対策】注意ラベル（取扱注意）[-]
3.3.1.3
2.71E-05
R1234yf

1.00E-01

着火エネルギー小4.17E-02
1.54E-02

R1234yf
R1234yf

0.00E+00
0.00E+00（据付・庫内漏えい）時間的遭遇確率（小）

[-］

[-］

[-］

3.3.1.a3.3.1.b3.3.1.c

3.3.1.d

1.00E+00

R1234yf
R1234yf（据付・庫内漏えい)空間的遭遇確率（大）[-]3.3.1.b.1
R1234yf 4.17E-02【対策】教育（扉の開放）[-]
3.3.1.b.2
R1234yf（据付・庫内漏えい）（据付・庫内漏えい）（据付・庫内漏えい）

ろう付けバーナー

電動グラインダー（店舗工事）[-］
3.3.1.a.1
R1234yf-

4.17E-02
1.54E-02⑤

R1234yf

R1234yf
R1234yf

3.70E-01

R1234yf⑤（据付・庫内漏えい）

たばこ

厨房着火源（大）電動ドライバー（店舗工事）

静電気

[-］

[-］

[-］

[-］

[-］

[-］

3.3.1.a.3

3.3.1.a.4

3.C

3.3.1.a.2

3.3.1.c.1

3.D

R1234yf
R1234yf-

R1234yf

営業中は、店舗工事および喫煙はしない。
（据付・庫内漏えい）ろう付けバーナー（据付・庫内漏えい)電動グラインダー（据付・庫内漏えい)たばこ
[-]
[-]
[-]
3.3.1.a.1.1
3.3.1.a.3.1
3.3.1.a.4.1

1.00E+00

R1234yf
R1234yf

R1234yf-

R1234yf--

R1234yf（据付・庫内漏えい）
厨房着火源（小）R1234yf
R1234yf-

R1234yf（据付・庫内漏えい)電動ドライバー（据付・庫内漏えい)静電気[-] A2Lでは着火源とならない [-]3.3.1.a.2.1
3.3.1.c.1.2-【対策】教育（扉の開放）[-]
3.3.1.d.2

2.95E-02（据付・庫内漏えい）-

2.95E-02
1.09E-02

0.00E+00（据付・庫内漏えい）

R1234yf-（据付・庫内漏えい）空間的遭遇確率（小）（据付・庫内漏えい)空間的遭遇確率（小）[-]3.3.1.d.1

R1234yf

10I（据付・庫内漏えい）空間的遭遇確率（大）R1234yf

9

H

[-］

5

8

D

（据付・庫内漏えい）時間的遭遇確率（大）R1234yf7C

許容値 3.22E-08

4.17E-02
1.54E-02

R1234yf
R1234yf

3

6←対策 注意ラベル、教育（据付・庫内漏えい）冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.3.1.1
R1234yf

2

4

←未対策

R1234yf②（据付・庫内漏えい）着火確率

1

R1234yf

R1234yf-

0.00E+00

3.70E-01

RC-4,Rc-4（未対策、対策）
A2L冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
営業中 設置時FTA
冷媒：R1234yf

A

←未対策

R1234yf←対策 注意ラベル、教育B[-/台/年］

R1234yf
R1234yf

3.3.2

C

許容値 3.22E-08

DE

R1234yf

着火エネルギｰ大

G

H

I

J

6.20E-07
6.20E-08（据付・庫外漏えい）冷媒漏えい発生確率[-/台/年]
3.3.2.1

2

F③（据付・庫外漏えい）着火確率

1

R1234yf

2.29E-02

R1234yf

R1234yf【対策】注意ラベル（取扱注意）[-]
3.3.2.2

2.71E-05

R1234yf

1.00E-01

着火エネルギー小2.29E-02

R1234yf

0.00E+00

3（据付・庫外漏えい）時間的遭遇確率（大）（据付・庫外漏えい）空間的遭遇確率（大）

[-］

[-］

3.3.2.a3.3.2.b4

R1234yf

1.00E+00

R1234yf

下置ユニット率[-]
3.K

3.63E-02

R1234yf（据付・庫外漏えい）時間的遭遇確率（小）（据付・庫外漏えい）空間的遭遇確率（小）

[-］

[-］

3.3.2.c

3.3.2.d

6.31E-01

R1234yf

0.00E+00

R1234yf

下置ユニット率[-]
3.K

2.57E-02

R1234yf

5⑥
6（据付・庫外漏えい）（据付・庫外漏えい）（据付・庫外漏えい）（据付・庫外漏えい）（据付・庫外漏えい）（据付・庫外漏えい）（据付・庫外漏えい）

ろう付けバーナー

電動グラインダー（店舗工事）

たばこ

厨房着火源（大）電動ドライバー（店舗工事）

静電気

厨房着火源（小）

[-］

[-］

[-］

[-］

[-］

[-］

[-］

3.3.2.a.1

3.3.2.a.3

3.3.2.a.4

3.E

3.3.2.a.2

3.3.2.c.1

3.F

R1234yf-

R1234yf-

R1234yf
R1234yf

78⑥（据付・庫外漏えい）ろう付けバーナー[-]
3.3.2.a.1.1-

R1234yf（据付・庫外漏えい)たばこ（据付・庫外漏えい)電動グラインダー[-][-]
営業中は、店舗工事および喫煙はしない。
3.3.2.a.4.1
3.3.2.a.3.1
R1234yf

1.00E+00

R1234yf
R1234yf

-

9

10

-

R1234yf--

R1234yf（据付・庫外漏えい)電動ドライバー（据付・庫外漏えい)静電気[-][-]
3.3.2.a.2.1 A2Lでは着火源とならない
3.3.2.c.1.2
R1234yf
R1234yf

R1234yf

R1234yf
R1234yf-

0.00E+00-

6.31E-01

RC-3,Rc-3,RC-4,Rc-4（未対策、対策）
A2L冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
新店工事・営業中 設置時FTA
冷媒：R1234yf

A

R1234yf←未対策

R1234yf←対策 注意ラベル、教育B

C

許容値 3.22E-08

D

E

F

G

H

（運搬）厨房着火源(大）1（運搬）厨房着火源（小）

④

[-］

I

[-］

3.A

灰色部：A2Lでは着火源とならない
工事中 R1234yf
営業中 R1234yf

J

④

3.B

0.00E+00
8.36E-01

工事中 R1234yf
営業中 R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

2

3

4

5

6

裸火が要因となる着火源

機器発火が要因となる着火源

他機種のヒーター加熱が

プラグ抜差し時のスパークがスイッチON/OFF時のスパークが

[-］

[-］

要因となる着火源[-］

要因となる着火源[-］

要因となる着火源[-］

3.A.1

3.A.2

3.A.3

3.A.4

3.A.5

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf-

工事中 R1234yf-

営業中 R1234yf 8.36E-01

営業中 R1234yf 3.63E-08

営業中 R1234yf 5.90E-05

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

燃焼式暖房機[-]3.A.1.1

ガスレンジ[-]
3.A.1.28910

トラッキング[-]
3.A.2.1

電灯[-]
3.A.3.1

照明[-]
3.A.5.1

ハンドミキサー
[-]3.A.4.1

工事中 R1234yf-

営業中 R1234yf

-

換気扇
[-]
3.A.5.2

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf-

工事中 R1234yf-

工事中 R1234yf-

工事中 R1234yf-

営業中 R1234yf 6.71E-05

営業中 R1234yf 3.69E-01

営業中 R1234yf 1.83E-09

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

ガスフライヤー[-]3.A.1.3

扇風機[-]
3.A.2.2

燃焼式給湯器[-]
3.A.1.4

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf-

営業中 R1234yf 3.69E-01

営業中 R1234yf

-

白熱球
[-]
3.A.3.2

充電ケーブル[-]
3.A.4.2

ガスフライヤー[-]3.A.5.3

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf-

工事中 R1234yf-

営業中 R1234yf 1.87E-08

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf

-

携帯電話
[-]
3.A.2.3

ガスバーナー（調理用）[-]
3.A.1.6

ガス炊飯器[-]
3.A.1.5

7

ブラシモーター（製品外）
[-]
3.B.1

その他 他機種のヒーター[-]
3.A.3.3

その他厨房機器[-]
3.A.4.3

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf-

営業中 R1234yf 5.19E-10

営業中 R1234yf 5.90E-05

営業中 R1234yf

-

ガスレンジ
[-]
3.A.5.4

工事中 R1234yf-

工事中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

燃焼式給湯器[-]
3.A.5.5

ハンドミキサー
[-]
3.A.5.6

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf-

工事中 R1234yf-

営業中 R1234yf 8.25E-02

営業中 R1234yf 1.26E-02

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf

-

電子レンジ
[-]
3.A.2.4

ライター（ガスバーナーへの着火）[-]
3.A.1.8

ライター（喫煙具への着火）[-]
3.A.1.7

ディスペンサー
[-]
3.A.5.7

電子レンジ[-]
3.A.5.8

工事中 R1234yf 0.00E+00
工事中 R1234yf-

工事中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf 1.53E-08

工事中 R1234yf-

工事中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf

-

電気炊飯器
[-]
3.A.5.9

ライター（その他への着火）[-]
3.A.1.9

扇風機[-]
3.A.5.10

工事中 R1234yf-

工事中 R1234yf-

工事中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

食品に装飾する火[-]3.A.1.11

工事中 R1234yf 0.00E+00
営業中 R1234yf 3.32E-03

RC-3,Rc-3,RC-4,Rc-4（未対策、対策）
A2L冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
新店工事・営業中 設置時FTA
冷媒：R1234yf

A

←未対策

R1234yf←対策 注意ラベル、教育B（据付・庫内漏えい）

1

R1234yfC

許容値 3.22E-08

D

E

F

G

H

I
（据付・庫内漏えい）⑤

厨房着火源(大）厨房着火源（小）

[-］

⑤

[-］

灰色部：A2Lでは着火源とならない
工事中 R1234yf
営業中 R1234yf

J

0.00E+00
1.00E+00

工事中 R1234yf
営業中 R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

2

3

4

5

6

裸火が要因となる着火源

機器発火が要因となる着火源

他機種のヒーター加熱が

プラグ抜差し時のスパークがスイッチON/OFF時のスパークが

[-］

[-］

要因となる着火源[-］

要因となる着火源[-］

要因となる着火源[-］

3.C.1

3.C.2

3.C.3

3.C.4

3.C.5

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf-

工事中 R1234yf-

営業中 R1234yf 1.03E+00

営業中 R1234yf 5.11E-09

営業中 R1234yf 4.21E-06

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

燃焼式暖房機[-]3.C.1.1

ガスレンジ[-]
3.C.1.28910

トラッキング[-]
3.C.2.1

電灯[-]
3.C.3.1

照明[-]
3.C.5.1
3.A.5.1

ハンドミキサー[-]3.C.4.1

工事中 R1234yf-

営業中 R1234yf

-

換気扇
[-]
3.C.5.2
3.A.5.2

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf-

工事中 R1234yf-

工事中 R1234yf-

工事中 R1234yf-

営業中 R1234yf 7.08E-05

営業中 R1234yf 4.81E-01

営業中 R1234yf 2.58E-10

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

ガスフライヤー[-]3.C.1.3

扇風機[-]
3.C.2.2

燃焼式給湯器[-]3.C.1.4

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf-

営業中 R1234yf 4.81E-01

営業中 R1234yf

-

白熱球
[-]
3.C.3.2

充電ケーブル[-]
3.C.4.2

ガスフライヤー[-]3.C.5.3
3.A.5.3

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf-

工事中 R1234yf-

営業中 R1234yf 2.63E-09

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf

-

携帯電話
[-]
3.C.2.3

ガスバーナー（調理用）[-]
3.C.1.6

ガス炊飯器[-]
3.C.1.5

7

ブラシモーター（製品外）
[-]
3.D.1

その他 他機種のヒーター[-]
3.C.3.3

その他厨房機器[-]
3.C.4.3

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf-

営業中 R1234yf 7.30E-11

営業中 R1234yf 4.21E-06

営業中 R1234yf

-

ガスレンジ
[-]
3.C.5.4
3.A.5.4

工事中 R1234yf-

工事中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

燃焼式給湯器[-]
3.C.5.5
3.A.5.5

ハンドミキサー[-]3.C.5.6
3.A.5.6

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf-

工事中 R1234yf-

営業中 R1234yf 6.37E-02

営業中 R1234yf 7.76E-03

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf

-

電子レンジ
[-]
3.C.2.4

ライター（ガスバーナーへの着火）[-]
3.C.1.8

ライター（喫煙具への着火）[-]
3.C.1.7

ディスペンサー[-]3.C.5.7
3.A.5.7

電子レンジ[-]
3.C.5.8
3.A.5.8

工事中 R1234yf 0.00E+00
工事中 R1234yf-

工事中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf 2.15E-09

工事中 R1234yf-

工事中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf

-

電気炊飯器
炊飯器
[-]
3.C.5.9
3.A.5.9

ライター（その他への着火）[-]
3.C.1.9

扇風機[-]
3.C.5.10
3.A.5.10

工事中 R1234yf-

工事中 R1234yf-

工事中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

食品に装飾する火[-]3.C.1.11

工事中 R1234yf 0.00E+00
営業中 R1234yf 4.66E-04

RC-3,Rc-3,RC-4,Rc-4（未対策、対策）
A2L冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
新店工事・営業中 設置時FTA
冷媒：R1234yf

A

←未対策

R1234yf←対策 注意ラベル、教育B

C

許容値 3.22E-08

D

E

F

G

H

I

J

（据付・庫外漏えい）（据付・庫外漏えい）

1

R1234yf⑥

厨房着火源(大）厨房着火源（小）[-］[-］灰色部：A2Lでは着火源とならない
工事中 R1234yf
営業中 R1234yf⑥

3.F

0.00E+00
1.00E+00

工事中 R1234yf
営業中 R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

2

3

4

5

6

裸火が要因となる着火源

機器発火が要因となる着火源

他機種のヒーター加熱が

プラグ抜差し時のスパークがスイッチON/OFF時のスパークが

[-］

[-］

要因となる着火源[-］

要因となる着火源[-］

要因となる着火源[-］

3.E.1

3.E.2

3.E.3

3.E.4

3.E.5

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf-

工事中 R1234yf-

営業中 R1234yf 1.09E+00

営業中 R1234yf 5.64E-09

営業中 R1234yf 4.60E-06

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

燃焼式暖房機
[-]3.E.1.1

ガスレンジ[-]
3.E.1.28910

トラッキング[-]
3.E.2.1

電灯[-]
3.E.3.1

照明[-]
3.E.5.1

ハンドミキサー[-]3.E.4.1

工事中 R1234yf-

営業中 R1234yf

-

換気扇
[-]
3.E.5.2

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf-

工事中 R1234yf-

工事中 R1234yf-

工事中 R1234yf-

営業中 R1234yf 7.08E-05

営業中 R1234yf 5.07E-01

営業中 R1234yf 2.85E-10

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

ガスフライヤー[-]3.E.1.3

扇風機[-]
3.E.2.2

燃焼式給湯器[-]3.E.1.4

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf-

営業中 R1234yf 5.07E-01

営業中 R1234yf

-

白熱球
[-]
3.E.3.2

充電ケーブル[-]
3.E.4.2

ガスフライヤー[-]3.C.5.3
3.A.5.3
3.E.5.3

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf-

工事中 R1234yf-

営業中 R1234yf 2.90E-09

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf

-

携帯電話
[-]
3.E.2.3

ガスバーナー（調理用）[-]
3.E.1.6

ガス炊飯器[-]
3.E.1.5

7

ブラシモーター（製品外）
[-]
3.F.1

その他 他機種のヒーター[-]
3.E.3.3

その他厨房機器[-]
3.E.4.3

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf-

営業中 R1234yf 8.06E-11

営業中 R1234yf 4.60E-06

営業中 R1234yf

-

ガスレンジ
[-]
3.C.5.4
3.A.5.4
3.E.5.4

工事中 R1234yf-

工事中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

燃焼式給湯器[-]
3.C.5.5
3.A.5.5
3.E.5.5

ハンドミキサー[-]3.C.5.6
3.A.5.6
3.E.5.6

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf 0.00E+00

工事中 R1234yf-

工事中 R1234yf-

営業中 R1234yf 6.81E-02

営業中 R1234yf 8.60E-03

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf

-

電子レンジ
[-]
3.E.2.4

ライター（ガスバーナーへの着火）[-]
3.E.1.8

ライター（喫煙具への着火）[-]
3.E.1.7

ディスペンサー[-]3.C.5.7
3.A.5.7
3.E.5.7

電子レンジ[-]
3.C.5.8
3.A.5.8
3.E.5.8

工事中 R1234yf 0.00E+00
工事中 R1234yf-

工事中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf 2.37E-09

工事中 R1234yf-

工事中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf

-

電気炊飯器
炊飯器
[-]
3.C.5.9
3.A.5.9
3.E.5.9

ライター（その他への着火）[-]
3.E.1.9

扇風機[-]
3.C.5.10
3.A.5.10
3.E.5.10

工事中 R1234yf-

工事中 R1234yf-

工事中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

営業中 R1234yf-

食品に装飾する火[-]3.E.1.11

工事中 R1234yf 0.00E+00
営業中 R1234yf 5.11E-04

RC-3,Rc-3,RC-4,Rc-4（対策・未対策）
A2L冷媒 冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】

新店工事・営業中 設置時FTA

冷媒：R1234yf

遭遇パターン

組合わせパターン

冷媒漏えいと着火源との遭遇パターンについて

平均可燃 可燃域継続組み合わせ 店舗床面積 空間体積
2
3
3
パターン
[m ]
(H2.2[m])[m ] 空間体積[m ] 時間[min]①作業に起因する漏えいと、作業に起因する着火源②作業に起因しない漏えいと、作業に起因する着火源③作業に起因しない漏えいと、作業に起因しない着火源④作業に起因する漏えいと、作業に起因しない着火源

ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ

新店工事
No.

項目

3
3.1

設置時の着火確率

3.1.1（荷下ろし時）着火確率（荷下ろし）冷媒漏えい
発生確率

組合わ
遭遇
せ
パターン
パターン

未対策

対策

100
30.17
30.17
30.17

220
66.37466.37466.374

2.928
2.97
2.41
2.77

8.75
71.11
11.04
10.00

作業空間
店外 or 厨房

店外（荷下ろし）厨房（運搬）
厨房（据付）
厨房（据付）

漏えい個所
庫外or庫内

庫外
庫外
庫外
庫内

備考
屋外作業のため、面積100ｍ2を使用

運搬中の風考慮
ドア隙間×人の動き考慮
ドア隙間×人の動き考慮

営業中
未対策

対策 単位 算出根拠・出典

計算値 計算値 計算値 計算値 [-/台/年] 計算値
計算値 計算値 計算値 計算値 [-/台/年] 計算値

ⅰⅰ1.08E-05-

1.08E-05-[-]

漏えい発生確率は、設置時漏えい件数を集計できる会社の出荷台数が母数となるが、冷機応用RA_SWGでは各社の出荷台数を事務局で集計できない．そのため、内蔵ショーケース_RAWG3の漏えい発生確率を使用する．業冷庫とショーケースの冷凍サイクル構造は基本的に同じであり、設置時は使用環境の影響を受ける前の段階であるため、業冷庫とショーケースの設置時の漏えい確率は同程度と考える．
・平成23年度から平成27年度の5年間における、内蔵ショーケースの出荷台数は58097+52557+53534+52410+58001=274599[台]・平成23年度から平成27年度の5年間における、内蔵ショーケースの設置時漏えい件数は、8+7+11+20+12=58[件] ⇒58[台]出典)報告書本体3.4.2 項のTable 3-8
初期不良冷媒漏えい確率は、 58[台]/274599[台] = 0.0002112[-]・設置ステージ前には、輸送ステージと保管ステージがあり、各ステージにおける漏えい割合が同じと想定する．
更に、設置ステージは、荷下ろし、運搬、据付の3つの作業工程に分けることができ、それぞれの作業における漏えい
割合はそれぞれの作業時間に比例すると想定する．
荷下ろし時：運搬時：据付時＝0.2：0.1：1.0＝2：1：10とする．
荷下ろし時の冷媒漏えい発生確率は 58[台]/274599[台]/3×(2/13) =1.08E-05[-]

3.1.2 【対策】注意ラベル（取扱注意）
3.1.a （荷下ろし）時間的遭遇確率
3.1.a.1 (荷下ろし)たばこ

3.1.a.1.1 (荷下ろし)たばこ

-

ⅰ

-

可燃性冷媒の使用に対する注意ラベルが貼付されているため，従来よりも丁寧に機器を取り扱うものとし，対策効果を

1.00E-01 [-] 1/10 とする．

計算値 計算値 計算値 計算値 [-]計算値 計算値 計算値 計算値 [-]ⅰⅰⅰ

1.00E-01①

7.06E-04-

7.06E-04

-

[-]

計算値
計算値
たばこによる着火は，機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出し，作業者がたばこを吸いながら作業していることを想定し，たばこの赤火に着火することを想定する．
・「毎日吸う人」の2017年の1日当たりの平均喫煙本数は，男性18.1本，女性14.7本となっており，作業者は男性を想定し，男性の平均喫煙本数18.1[本/日/人]を使用する．
・2017年「全国たばこ喫煙者率調査」，男性28.2％，女性9.0％となっており，作業者は男性を想定し，男性の喫煙率
28.2[%]を使用する．
・作業中に喫煙する確率をADL レポートの訓練を無視する確率を参考に10%とする．
・一日の内，喫煙をする時間は睡眠時間を除いた時間とし，20歳～64歳までの男性の平均睡眠時間は，7.25[h]である．
・作業者の数は2人とする．
・1本あたりの喫煙時間5[min]の内，石油ライター(5秒)のみを着火源として取り扱う．
・荷下ろし作業時間を0.2[h]と想定．
・A2Lでは、電子ライターは着火源として扱わず、マッチおよび石油ライターのみを着火源として扱う．そのため、着火源の存在係数は以下の式で計算する．
着火源の存在係数[-] = 0.282[-]×0.1[-]×2[人] ×石油ライター・マッチの使用率0.05 = 0.00282[-]
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店外の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.2[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[s]/60/60 = 0.00139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[s]/60/60 0.00139[h]
着火源使用回数n[回] = 18.1[本/日/人]×0.2/（24 - 7.25）=0.216[本] 遭遇パターン④のns = n×ΔTs/(24-7.25)として計算
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)

【対策】(荷下ろし)

3.1.a.1.2 注意ラベル（火気厳禁）【対策】(荷下し)3.1.a.1.3 教育(たばこ)製品外周のこん包材には，報告書8.2.7 項のFig. 8-1に指示された注意表示がされており，作業者による喫煙行為を

ⅰ

ⅰ

-

-

1.00E-01

3.70E-01--

1.00E-01 [-] 抑制するとし，その効果を1/10[-]とする．

3.70E-01 [-]3.1.b（荷下ろし）
空間的遭遇確率(大)ⅰ1.33E-023.2（運搬）着火確率ⅱ

計算値 計算値 計算値 計算値 [-/台/年]

3.2.1

（運搬時）
冷媒漏えい発生確率ⅱ

5.42E-06--

1.33E-02

5.42E-06

-

-

[-]

[-]

・ガイドラインに基づき，各製造メーカーおよび業界団体は，設置業者に対して直接または販売店を通して可燃性冷媒を使用した機器を取り扱う場合は着火源の発生につながる行為に注意する旨の教育を行うこととする．設置業者の内，低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし，教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度に行き渡ると想定し，その割合を0.7とする．
・教育による効果を0.1とする．
対策効果は，0.1*0.7+1*(1-0.7) = 0.37[-]
空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m^3･min]／可燃域継続時間[min])／空間
体積[m^3]
・平均可燃空間体積は、漏えい解析結果の値を用いる．平均可燃空間体積 = 2.928[m^3](解析条件：平形ショーケース機械室漏れ（4分全量漏れ） 解析空間体積100[m^2]2.2[m]冷媒量500[g]機械室風速0[m/s])
・空間体積は、店外面積を100[m^2]、高さ2.2[m]として算出する．空間体積 = 100[m^2]×2.2[m] = 220[m^3]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 平均可燃空間体積の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
以上より、空間的遭遇確率 = 2.928[m^3]÷220[m^3]=1.33E-02[-]
計算値
漏えい発生確率は、設置時漏えい件数を集計できる会社の出荷台数が母数となるが、冷機応用RA_SWGでは各社の出荷台数を事務局で集計できない．そのため、内蔵ショーケース_RAWG3の漏えい発生確率を使用する．業冷庫とショーケースの冷凍サイクル構造は基本的に同じであり、設置時は使用環境の影響を受ける前の段階であるため、業冷庫とショーケースの設置時の漏えい確率は同程度と考える．
・平成23年度から平成27年度の5年間における、内蔵ショーケースの出荷台数は58097+52557+53534+52410+58001=274599[台]・平成23年度から平成27年度の5年間における、内蔵ショーケースの設置時漏えい件数は、8+7+11+20+12=58[件] ⇒58[台]出典)報告書本体3.4.2 項のTable 3-8
初期不良冷媒漏えい確率は、 58[台]/274599[台] = 0.0002112[-]・設置ステージ前には、輸送ステージと保管ステージがあり、各ステージにおける漏えい割合が同じと想定する．
更に、設置ステージは、荷下ろし、運搬、据付の3つの作業工程に分けることができ、それぞれの作業における漏えい
割合はそれぞれの作業時間に比例すると想定する．
荷下ろし時：運搬時：据付時＝0.2：0.1：1.0＝2：1：10とする．
それぞれの作業時間に比例すると想定する．よって、荷下ろし時：運搬時：据付時＝0.2：0.1：1.0＝2：1：10とする．
運搬時の冷媒漏えい発生確率は 58[台]/274599[台]/3×(1/13) =5.42E-06[-]

3.2.2

【対策】
注意ラベル（取扱注意）

可燃性冷媒の使用に対する注意ラベルが貼付されているため，従来よりも丁寧に機器を取り扱うものとし，対策効果を

ⅱ-

1.00E-01-

1.00E-01 [-] 1/10 とする．

新店工事
No.

項目

3.2.a
3.2.a.1(運搬)時間的遭遇確率(運搬)ろう付けバーナー(運搬)

3.2.a.1.1 ろう付けバーナー

組合わ
遭遇
せ
パターン
パターン

未対策

対策

営業中
未対策

対策 単位 算出根拠・出典

ⅱ

計算値 計算値 計算値 計算値ⅱ

計算値 計算値 計算値 計算値

[-]
[-]

計算値
計算値
＜新店工事の場合＞
新店時、厨房内で別置ショーケースのろう付け作業があることを想定
機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出し、別置ショーケース設置で、ろう付けバーナーを使用し着火することを想定する．
・ろう付けバーナー使用回数4回 ろう付けバーナー点火時間2分
・別置ショーケースの設置時間は、1店舗あたり2[h]と想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．
・別置ショーケースの設置と冷機応用製品の設置が同じ日にある確率を50%と想定．
・店舗工事は、その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし、別置ショーケースの設置と冷機応用製品の運搬作業が同じ時間帯にある確率は(2[h]+0.1[h])/12[h]＝0.175

ⅱ③

3.82E-03-

0.00E+00-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 2[min]/60 = 0.033[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 2[min]/60 = 0.033[h]
着火源使用回数n[回] = 4[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]×0.175[-] =0.0875[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
別置ショーケースのろう付け作業は無いと想定する．

3.2.a.2 (運搬)電動ドライバー（店舗工事）
3.2.a.3 (運搬)電動グラインダー（店舗工事）

-

ⅱ
ⅱ

-

-

-

計算値 計算値 計算値 計算値

[-]
[-]

計算値
＜新店工事の場合＞
・電動グラインダーによる着火は、機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出し、店舗工事で電動グラインダーが使用され、その電動グラインダーにより金属の切断・研磨を行った際に発生する火花に着火することを想定する．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定 ・店舗工事時間は、1店舗あたり8[h]と想定．
・電動グラインダーが使用され、1回あたり15[s]と想定．
・店舗工事に使用する電動グラインダーの使用回数は、 1店舗あたり10[回]を想定．
・電動グラインダーが使用される割合を50%と想定．
・店舗工事と内蔵ショーケースの設置が同じ日にある割合を50%と想定．
・店舗工事は、その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし、店舗工事と内蔵ショーケースの運搬が同じ時間帯にある確率は(8[h]+0.1[h])/12[h]＝0.675(運搬)

3.2.a.3.1 電動グラインダー

A2L冷媒では着火源とならない．

ⅱ④

1.41E-02-

0.00E+00-[-]（店舗工事）

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 15[s]/60/60 = 0.00417[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 15[s]/60/60 = 0.00417[h] 着火源使用回数n[回] = 10[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]×0.5[-]×0.675[-] =0.169[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
店舗工事が行われず、電動グラインダーを使用しないと想定する．

3.2.a.4(運搬)たばこ3.2.a.4.1 (運搬)たばこ

ⅱ

ⅱ

計算値 計算値 計算値 計算値①

2.82E-03

-

-

-

[-]

[-]

計算値
たばこによる着火は，機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出し，作業者がたばこを吸いながら作業していることを想定し，たばこの赤火に着火することを想定する．
・「毎日吸う人」の2017年の1日当たりの平均喫煙本数は，男性18.1本，女性14.7本となっており，作業者は男性を想定し，男性の平均喫煙本数18.1[本/日/人]を使用する．
・2017年「全国たばこ喫煙者率調査」，男性28.2％，女性9.0％となっており，作業者は男性を想定し，男性の喫煙率
28.2[%]を使用する．
・作業中に喫煙する確率をADL レポートの訓練を無視する確率を参考に10%とする．
・一日の内，喫煙をする時間は睡眠時間を除いた時間とし，20歳～64歳までの男性の平均睡眠時間は，7.25[h]である．
・作業者の数は2人とする．
・1本あたりの喫煙時間5[min]の内，石油ライター(5秒)のみを着火源として取り扱う．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．
・A2Lでは、電子ライターは着火源として扱わず、マッチおよび石油ライターのみを着火源として扱う．そのため、着火源の存在係数は以下の式で計算する．
着火源の存在係数[-] = 0.282[-]×0.1[-]×2[人] ×石油ライター・マッチの使用率0.05 = 0.00282[-]
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店外の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[s]/60/60 = 0.00139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[s]/60/60 0.00139[h]
着火源使用回数n[回] = 18.1[本/日/人]×0.2/（24 - 7.25）=0.216[本] 遭遇パターン④のns = n×ΔTs/(24-7.25)として計算
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞厨房内でたばこを吸わないと想定する．

【対策】(運搬)3.2.a.4.2 注意ラベル(火気厳禁)【対策】

3.2.a.4.3 (運搬)教育(たばこ)

ⅱ

ⅱ

-

-

1.00E-01

3.70E-01

-

-

-

-

[-]

[-]

製品外周のこん包材には，報告書8.2.7 項のFig. 8-1に指示された注意表示がされており，作業者による喫煙行為を抑制するとし，その効果を1/10[-]とする．
・ガイドラインに基づき、各製造メーカーおよび業界団体は、設置業者に対して直接または販売店を通して可燃性冷媒を使用した機器を取り扱う場合は着火源の発生につながる行為に注意する旨の教育を行うこととする．設置業者の内、低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし、教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度に行き渡ると想定し、その割合を0.7とする．
・教育による効果を0.1とする．
対策効果は、0.1*0.7+1*(1-0.7) = 0.37[-]

新店工事
No.

3.2.b

項目

(運搬)
空間的遭遇確率(大)3.2.c (運搬)時間的遭遇確率（小）3.2.c.1 (運搬)静電気
3.2.c.3(運搬)静電気（従業員）(営業中)

3.2.d

(運搬)
空間的遭遇確率(小)

3.3
3.3.1

(据付)着火確率（据付・庫内漏えい）着火確率（据付・庫内漏えい）

3.3.1.1 冷媒漏えい発生確率【対策】注意ラベル

3.3.1.3 （取扱注意）
3.3.1.a（据付・庫内漏えい）
時間的遭遇確率（据付・庫内漏えい）

3.3.1.a.1 ろう付けバーナー

3.3.1.a.1.1（据付・庫内漏えい）
ろう付けバーナー

組合わ
遭遇
せ
パターン
パターン

未対策

対策

営業中
未対策

対策 単位 算出根拠・出典
空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m^3･min]／可燃域継続時間[min])／空間
体積[m^3]
・平均可燃空間体積は、漏えい解析結果から作成した近似式より算出した値を用いる．
(解析条件：平型ショーケース機械室漏れ（4分全量漏れ） 冷媒量500[g] 床面積24.01、36m^2 )＜新店工事＞
・ドア隙間×人の動きを考慮した値を用いる． →平均可燃空間体積2.41m^2＜営業中＞①換気扇の影響がないもの
・ドア隙間×人の動きを考慮した値を用いる． →平均可燃空間体積2.41m^3②換気扇の影響があるもの
・ドア隙間×人の動き×換気扇不十分を考慮した値を用いる．→平均可燃空間体積1.52m^3

-

-

ⅱ

4.47E-02ⅱ

計算値 計算値 計算値 計算値

ⅱ

4.47E-02

[-]

-

-

-

-

[-]
[-]

-

-

-

-

[-]

ドア隙間考慮：厨房のドア隙間により換気されることを考慮する．
床面積24.01、36m^2のドア隙間ありの解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
人の動き考慮：人の動きにより撹拌されることを考慮する．風速0.1ｍ/ｓの風があることを想定．
床面積24.01、36m^2の風速0.1ｍ/ｓ時の解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
換気扇不十分を考慮：換気扇による換気が不十分な場所でも風速1.0ｍ/ｓの風があることを想定．
床面積24.01、36m^2の風速1.0ｍ/ｓ時の解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
出典）報告書6.3.2項4）・空間体積は、店舗内床面積を30.17[m^2]、高さ2.2[m]として算出する．空間体積 = 30.17[m^2]×2.2[m] = 66.374[m^3]
・着火エネルギーの区別：大 ⇒ 平均可燃空間体積の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
計算値
A2L冷媒では着火源とならない．
A2L冷媒では着火源とならない．

ⅱ④

空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m^3･min]／可燃域継続時間[min])／空間
体積[m^3]
・平均可燃空間体積は、漏えい解析結果から作成した近似式より算出した値を用いる．
(解析条件：平型ショーケース機械室漏れ（4分全量漏れ） 冷媒量500[g] 床面積24.01、36m^2 )＜新店工事＞
・ドア隙間×人の動きを考慮した値を用いる． →平均可燃空間体積2.41m^2＜営業中＞①換気扇の影響がないもの
・ドア隙間×人の動きを考慮した値を用いる． →平均可燃空間体積2.41m^3②換気扇の影響があるもの
・ドア隙間×人の動き×換気扇不十分を考慮した値を用いる．→平均可燃空間体積1.52m^3ⅱ

3.16E-02-

3.16E-02-[-]

ドア隙間考慮：厨房のドア隙間により換気されることを考慮する．
床面積24.01、36m^2のドア隙間ありの解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
人の動き考慮：人の動きにより撹拌されることを考慮する．風速0.1ｍ/ｓの風があることを想定．
床面積24.01、36m^2の風速0.1ｍ/ｓ時の解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
換気扇不十分を考慮：換気扇による換気が不十分な場所でも風速1.0ｍ/ｓの風があることを想定．
床面積24.01、36m^2の風速1.0ｍ/ｓ時の解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
出典）報告書6.3.2項4）・空間体積は、店舗内床面積を30.17[m^2]、高さ2.2[m]として算出する．空間体積 = 30.17[m^2]×2.2[m] = 66.374[m^3]
着火エネルギーの区別：小 ⇒ 平均可燃空間体積の値を2＾0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)

計算値 計算値 計算値 計算値 [-/台/年] 計算値
計算値 計算値 計算値 計算値 [-/台/年] 計算値

ⅳ

漏えい発生確率は、設置時漏えい件数を集計できる会社の出荷台数が母数となるが、冷機応用RA_SWGでは各社の出荷台数を事務局で集計できない．そのため、内蔵ショーケース_RAWG3の漏えい発生確率を使用する．業冷庫とショーケースの冷凍サイクル構造は基本的に同じであり、設置時は使用環境の影響を受ける前の段階であるため、業冷庫とショーケースの設置時の漏えい確率は同程度と考える．
・平成23年度から平成27年度の5年間における、内蔵ショーケースの出荷台数は58097+52557+53534+52410+58001=274599[台]・平成23年度から平成27年度の5年間における、内蔵ショーケースの設置時漏えい件数は、8+7+11+20+12=58[件] ⇒58[台]出典)報告書本体3.4.2 項のTable 3-8
初期不良冷媒漏えい確率は、 58[台]/274599[台] = 0.0002112[-]ⅳ

2.71E-05-

2.71E-05

ⅳ-

1.00E-01--[-/台/年]・設置ステージ前には、輸送ステージと保管ステージがあり、各ステージにおける漏えい割合が同じと想定する．
更に、設置ステージは、荷下ろし、運搬、据付の3つの作業工程に分けることができ、それぞれの作業における漏えい
割合はそれぞれの作業時間に比例すると想定する．
荷下ろし時：運搬時：据付時＝0.2：0.1：1.0＝2：1：10とする．
運搬時の冷媒漏えい発生確率は
58[台]/274599[台]/3×(10/13) =5.42E-05[-]
据付時の冷媒漏えいは、庫外漏えいと庫内漏えいが想定できるが、庫内漏えいとなるような作業は無い．しかし、前工程の荷下ろしおよび運搬時の漏えいを考慮する必要があり、庫内漏えいと庫外漏えいの割合を同じと想定すると、据付時庫内漏えい確率は、5.42E-05[-]×0.5[-] = 2.71E-05[-]
可燃性冷媒の使用に対する注意ラベルが貼付されているため，従来よりも丁寧に機器を取り扱うものとし，対策効果を

1.00E-01 [-] 1/10 とする．
計算値ⅳ

計算値 計算値 計算値 計算値[-]ⅳ

計算値 計算値 計算値 計算値

[-]

計算値

＜新店工事の場合＞
新店時、厨房内で別置ショーケースのろう付け作業があることを想定据付までに庫内漏えいした冷媒が、据付時に扉を開放することによる冷媒が漏れ、別置ショーケース設置で、ろう付けバーナーを使用し着火することを想定する．
・ろう付けバーナー使用回数4回 ろう付けバーナー点火時間2分
・別置ショーケースの設置時間は、1店舗あたり2[h]と想定．
・据付作業時間を1.0[h]と想定．
・別置ショーケースの設置と冷機応用製品の設置が同じ日にある割合を50%と想定．
・店舗工事は、その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし、別置ショーケースの設置と冷機応用製品の据付作業が同じ時間帯にある確率は（2[h]+1[h]）/12[h]＝0.25[-]ⅳ③

2.70E-03

-

-

-

[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] =1.0[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 2[min]/60 = 0.033[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 2[min]/60 = 0.033[h]
着火源使用回数n[回] = 4[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]×0.25[-] =0.125[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
別置ショーケースのろう付け作業は無いと想定する．
A2Lでは着火源とならない．

(据付・庫内漏えい)
3.3.1.a.2 電動ドライバー（店舗工事）

ⅳ

3.3.1.a.3 (据付・庫内漏えい)
電動グラインダー（店舗工事）

ⅳ

-

-

-

-

[-]
計算値

計算値 計算値 計算値 計算値

[-]

新店工事
No.

項目

組合わ
遭遇
せ
パターン
パターン

未対策

対策

営業中
未対策

対策 単位 算出根拠・出典(据付・庫内漏えい)
3.3.1.a.3.1 電動グラインダー

ⅳ③

1.58E-02

-

-

-

[-]

（店舗工事）＜新店工事の場合＞
・電動グラインダーによる着火は、据付までに庫内漏えいした冷媒が、据付時に扉を開放することによる冷媒が漏れ、店舗工事で電動グラインダーが使用され、その電動グラインダーにより金属の切断・研磨を行った際に発生する火花に着火することを想定する．
・据付作業時間を1.0[h]と想定．
・店舗工事時間は、1店舗あたり8[h]と想定．
・電動グラインダーが使用され、1回あたり15[s]と想定．
・店舗工事に使用する電動グラインダーの使用回数は、 1店舗あたり10[回]を想定．
・電動グラインダーが使用される割合を50%と想定．
・店舗工事と内蔵ショーケースの設置が同じ日にある割合を50%と想定．
・店舗工事は、その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし、店舗工事と内蔵ショーケースの運搬が同じ時間帯にある確率は （1[h]+8[h]）/12[h]＝0.75[-]
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1.0[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 15[s]/60/60 = 0.00417[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 15[s]/60/60 = 0.00417[h] 着火源使用回数n[回] = 10[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]×0.5[-]×0.75[-] = 0.1875[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
店舗工事が行われず、電動グラインダーを使用しないと想定する．

(据付・庫内漏えい)

3.3.1.a.4 たばこ

3.3.1.a.4.1(据付・庫内漏えい)
たばこ

ⅳ

ⅳ

計算値 計算値 計算値 計算値②

5.09E-04

-

-

-

[-]

[-]

計算値
たばこによる着火は，機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出し，作業者がたばこを吸いながら作業していることを想定し，たばこの赤火に着火することを想定する．
・「毎日吸う人」の2017年の1日当たりの平均喫煙本数は，男性18.1本，女性14.7本となっており，作業者は男性を想定し，男性の平均喫煙本数18.1[本/日/人]を使用する．
・2017年「全国たばこ喫煙者率調査」，男性28.2％，女性9.0％となっており，作業者は男性を想定し，男性の喫煙率
28.2[%]を使用する．
・作業中に喫煙する確率をADL レポートの訓練を無視する確率を参考に10%とする．
・一日の内，喫煙をする時間は睡眠時間を除いた時間とし，20歳～64歳までの男性の平均睡眠時間は，7.25[h]である．
・作業者の数は2人とする．
・1本あたりの喫煙時間5[min]の内，石油ライター(5秒)のみを着火源として取り扱う．
・運搬作業時間を1.0[h]と想定．
・A2Lでは、電子ライターは着火源として扱わず、マッチおよび石油ライターのみを着火源として扱う．そのため、着火源の存在係数は以下の式で計算する．
着火源の存在係数[-] = 0.282[-]×0.1[-]×2[人] ×石油ライター・マッチの使用率0.05 = 0.00282[-]
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店外の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1.0[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[s]/60/60 = 0.00139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[s]/60/60 0.00139[h]
着火源使用回数n[回] = 18.1[本/日/人]×0.2/（24 - 7.25）=0.216[本] 遭遇パターン④のns = n×ΔTs/(24-7.25)として計算
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞厨房内でたばこを吸わないと想定する．

【対策】(据付・庫内漏えい)

3.3.1.a.4.2 注意ラベル（火気厳禁）【対策】(据付・庫内漏えい)

3.3.1.a.4.3 教育(たばこ)(据付・庫内漏えい)

3.3.1.b 空間的遭遇確率(大)(据付・庫内漏えい)

3.3.1.b.1 空間的遭遇確率(大)3.3.1.b.2 【対策】教育（扉の開放）

製品外周のこん包材には，報告書8.2.7 項のFig. 8-1に指示された注意表示がされており，作業者による喫煙行為を

ⅳ

ⅳ

ⅳ

ⅳ

ⅳ

(据付・庫内漏えい)(据付・庫内漏えい)

3.3.1.d 空間的遭遇確率（小）-1.00E-01

3.70E-01--

1.00E-01 [-] 抑制するとし，その効果を1/10[-]とする．

3.70E-01 [-]

計算値 計算値 計算値 計算値

4.17E-02-

4.17E-02

-

[-]

[-]

・ガイドラインに基づき、各製造メーカーおよび業界団体は、設置業者に対して直接または販売店を通して可燃性冷媒を使用した機器を取り扱う場合は着火源の発生につながる行為に注意する旨の教育を行うこととする．内蔵ショーケースの設置業者の内、低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設
置業者の割合を同じとし、教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度に行き渡ると想定し、その割合を0.7とする．
・教育による効果を0.1とする．
対策効果は、0.1*0.7+1*(1-0.7) = 0.37[-]

計算値
空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m^3･min]／可燃域継続時間[min])／空間
体積[m^3]・据付までに庫内漏えいした冷媒が、据付時に扉を開放することによる冷媒漏れを想定している．
・平均可燃空間体積は、漏えい解析結果から作成した近似式より算出した値を用いる．
(解析条件：リーチインショーケース庫内漏れ（4分全量漏れ） 冷媒量500[g] 床面積24.01、36m^2 )＜新店工事＞
・ドア隙間×人の動きを考慮した値を用いる． →平均可燃空間体積2.77m^3＜営業中＞①換気扇の影響がないもの
・ドア隙間×人の動きを考慮した値を用いる． →平均可燃空間体積2.77m^3②換気扇の影響があるもの
・ドア隙間×人の動き×換気扇不十分を考慮した値を用いる．→平均可燃空間体積1.75m^3
ドア隙間考慮：厨房のドア隙間により換気されることを考慮する．
床面積24.01、36m^2のドア隙間ありの解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
人の動き考慮：人の動きにより撹拌されることを考慮する．風速0.1ｍ/ｓの風があることを想定．
床面積24.01、36m^2の風速0.1ｍ/ｓ時の解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
換気扇不十分を考慮：換気扇による換気が不十分な場所でも風速1.0ｍ/ｓの風があることを想定．
床面積24.01、36m^2の風速1.0ｍ/ｓ時の解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
出典）報告書6.3.2項4）・空間体積は、店舗内床面積を30.17[m^2]、高さ2.2[m]として算出する．空間体積＝ 30.17[m^2]×2.2[m] =66.374[m^3]
・着火エネルギーの区別：大 ⇒ 平均可燃空間体積の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)

3.3.1.c 時間的遭遇確率(小)3.3.1.c.1 (据付・庫内漏えい)静電気--

3.70E-01-

3.70E-01 [-]

計算値 計算値 計算値 計算値
ⅳ

-

-

-

-

[-]
[-]

・ガイドラインに基づき、各製造メーカーおよび業界団体は、設置業者に対して直接または販売店を通して可燃性冷媒を使用した機器を取り扱う場合は着火源の発生につながる行為に注意する旨の教育を行うこととする．設置業者の内、低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし、教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度に行き渡ると想定し、その割合を0.7とする．
・教育による効果を0.1とする．
対策効果は、0.1*0.7+1*(1-0.7) = 0.37[-]
計算値
A2Lでは着火源とならない．
計算値ⅳ

計算値 計算値 計算値 計算値

[-]

新店工事
No.

項目

(据付・庫内漏えい)

3.3.1.d.1 空間的遭遇確率（小）3.3.1.d.2 【対策】教育（扉の開放）

3.3.2（据付・庫外漏えい）
着火確率（据付・庫外漏えい）

3.3.2.1 冷媒漏えい発生確率【対策】

3.3.2.2 注意ラベル（取扱注意）
3.3.2.a（据付・庫外漏えい）
時間的遭遇確率（大）（据付・庫外漏えい）

3.3.2.a.1 ろう付けバーナー

組合わ
遭遇
せ
パターン
パターン

ⅳ

未対策

2.95E-02

対策

-

営業中
未対策

2.95E-02

対策 単位 算出根拠・出典-[-]

空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m^3･min]／可燃域継続時間[min])／空間
体積[m^3]・据付までに庫内漏えいした冷媒が、据付時に扉を開放することによる冷媒漏れを想定している．
・平均可燃空間体積は、漏えい解析結果から作成した近似式より算出した値を用いる．
(解析条件：リーチインショーケース庫内漏れ（4分全量漏れ） 冷媒量500[g] 床面積24.01、36m^2 )＜新店工事＞
・ドア隙間×人の動きを考慮した値を用いる． →平均可燃空間体積2.77m^3＜営業中＞①換気扇の影響がないもの
・ドア隙間×人の動きを考慮した値を用いる． →平均可燃空間体積2.77m^3②換気扇の影響があるもの
・ドア隙間×人の動き×換気扇不十分を考慮した値を用いる．→平均可燃空間体積1.75m^3
ドア隙間考慮：厨房のドア隙間により換気されることを考慮する．
床面積24.01、36m^2のドア隙間ありの解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
人の動き考慮：人の動きにより撹拌されることを考慮する．風速0.1ｍ/ｓの風があることを想定．
床面積24.01、36m^2の風速0.1ｍ/ｓ時の解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
換気扇不十分を考慮：換気扇による換気が不十分な場所でも風速1.0ｍ/ｓの風があることを想定．
床面積24.01、36m^2の風速1.0ｍ/ｓ時の解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
出典）報告書6.3.2項4）・空間体積は、店舗内床面積を30.17[m^2]、高さ2.2[m]として算出する．空間体積 = 30.17[m^2]×2.2[m] = 66.374[m^3]
・着火エネルギーの区別：小 ⇒ 平均可燃空間体積の値を2＾0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)-

ⅳ

3.70E-01-

3.70E-01 [-]・ガイドラインに基づき、各製造メーカーおよび業界団体は、設置業者に対して直接または販売店を通して可燃性冷媒を使用した機器を設置する際は携帯形漏えい検知器を携行・作動状態にし、また扉又は蓋つきの機器の扉又は蓋を開ける場合は周囲に着火源が無いことを確認した上でゆっくりと開放することを教育する．設置業者の内、低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし、教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度に行き渡ると想定し、その割合を0.7とする．
・教育による効果を0.1とする．
対策効果は、0.1*0.7+1*(1-0.7) = 0.37[-]
計算値

ⅲ

計算値 計算値 計算値 計算値 [-/台/年]
漏えい発生確率は、設置時漏えい件数を集計できる会社の出荷台数が母数となるが、冷機応用RA_SWGでは各社の出荷台数を事務局で集計できない．そのため、内蔵ショーケース_RAWG3の漏えい発生確率を使用する．業冷庫とショーケースの冷凍サイクル構造は基本的に同じであり、設置時は使用環境の影響を受ける前の段階であるため、業冷庫とショーケースの設置時の漏えい確率は同程度と考える．
・平成23年度から平成27年度の5年間における、内蔵ショーケースの出荷台数は58097+52557+53534+52410+58001=274599[台]・平成23年度から平成27年度の5年間における、内蔵ショーケースの設置時漏えい件数は、8+7+11+20+12=58[件] ⇒58[台]出典)報告書本体3.4.2 項のTable 3-8
初期不良冷媒漏えい確率は、 58[台]/274599[台] = 0.0002112[-]ⅲ

2.71E-05-

2.71E-05

ⅲ-

1.00E-01--[-/台/年]・設置ステージ前には、輸送ステージと保管ステージがあり、各ステージにおける漏えい割合が同じと想定する．
更に、設置ステージは、荷下ろし、運搬、据付の3つの作業工程に分けることができ、それぞれの作業における漏えい
割合はそれぞれの作業時間に比例すると想定する．
荷下ろし時：運搬時：据付時＝0.2：0.1：1.0＝2：1：10とする．
運搬時の冷媒漏えい発生確率は
58[台]/274599[台]/3×(10/13) =5.42E-05[-]
据付時の冷媒漏えいは、庫外漏えいと庫内漏えいが想定できるが、庫内漏えいとなるような作業は無い．しかし、前工程の荷下ろしおよび運搬時の漏えいを考慮する必要があり、庫内漏えいと庫外漏えいの割合を同じと想定すると、据付時庫内漏えい確率は、5.42E-05[-]×0.5[-] = 2.71E-05[-]
可燃性冷媒の使用に対する注意ラベルが貼付されているため，従来よりも丁寧に機器を取り扱うものとし，対策効果を

1.00E-01 [-] 1/10 とする．
計算値ⅲ

計算値 計算値 計算値 計算値[-]ⅲ

計算値 計算値 計算値 計算値

[-]

計算値

＜新店工事の場合＞
新店時、厨房内で別置ショーケースのろう付け作業があることを想定
据付作業時のヒューマンエラーにより庫外に冷媒が漏れ、ろう付けバーナーで着火する．
・ろう付けバーナー使用回数4回 ろう付けバーナー点火時間2分
・別置ショーケースの設置時間は、1店舗あたり2[h]と想定．
・据付作業時間を1.0[h]と想定．
・別置ショーケースの設置と冷機応用製品の設置が同じ日にある割合を50%と想定．
・店舗工事は、その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし、別置ショーケースの設置と冷機応用製品の据付作業が同じ時間帯にある確率は（2[h]+1[h]）/12[h]＝0.25[-]

3.3.2.a.1.1（据付・庫外漏えい）
ろう付けバーナーⅲ④

2.96E-03

-

-

-

[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] =1.0[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 2[min]/60 = 0.033[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 2[min]/60 = 0.033[h] 着火源使用回数n[回] = 4[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]×0.25[-] =0.125[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
別置ショーケースのろう付け作業は無いと想定する．

(据付・庫外漏えい)
3.3.2.a.2 電動ドライバー（店舗工事）(据付・庫外漏えい)
3.3.2.a.3 電動グラインダー（店舗工事）(新店工事）

A2Lでは着火源とならない

ⅲ

-

-

-

-

[-]
計算値

ⅲ

計算値 計算値 計算値 計算値

[-]

新店工事
No.

項目

組合わ
遭遇
せ
パターン
パターン

未対策

対策

営業中
未対策

対策 単位 算出根拠・出典（据付・庫外漏えい）
3.3.2.a.3.1 電動グラインダーⅲ④

1.74E-02

-

-

-

[-]

(店舗工事)＜新店工事の場合＞
・電動グラインダーによる着火は、据付作業時のヒューマンエラーにより庫外に冷媒が漏れ、店舗工事で電動グライン
ダーが使用され、その電動グラインダーにより金属の切断・研磨を行った際に発生する火花に着火することを想定す
る．
・据付作業時間を1.0[h]と想定．
・店舗工事時間は、1店舗あたり8[h]と想定．
・電動グラインダーが使用され、1回あたり15[s]と想定．
・店舗工事に使用する電動グラインダーの使用回数は、 1店舗あたり10[回]を想定．
・電動グラインダーが使用される割合を50%と想定．
・店舗工事と内蔵ショーケースの設置が同じ日にある割合を50%と想定．
・店舗工事は、その日の朝6時から夕方6時の12時間の間に行われるとし、店舗工事と内蔵ショーケースの運搬が同じ時間帯にある確率は（1[h]+8[h]）/12[h]＝0.75[-]
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] =1.0[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 15[s]/60/60 = 0.00417[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 15[s]/60/60 = 0.00417[h]
着火源使用回数n[回] = 10[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]×0.5[-]×0.75[-] =0.1875[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞
店舗工事が行われず、電動グラインダーを使用しないと想定する．

(据付・庫外漏えい)

3.3.2.a.4 たばこ

ⅲ

計算値 計算値 計算値 計算値[-](据付・庫外漏えい)
3.3.2.a.4.1 たばこ

ⅲ①

5.61E-04

-

-

-

[-]

(新店工事)

計算値
たばこによる着火は，機器の転倒・落下の衝撃により冷媒が漏れ出し，作業者がたばこを吸いながら作業していることを想定し，たばこの赤火に着火することを想定する．
・「毎日吸う人」の2017年の1日当たりの平均喫煙本数は，男性18.1本，女性14.7本となっており，作業者は男性を想定し，男性の平均喫煙本数18.1[本/日/人]を使用する．
・2017年「全国たばこ喫煙者率調査」，男性28.2％，女性9.0％となっており，作業者は男性を想定し，男性の喫煙率
28.2[%]を使用する．
・作業中に喫煙する確率をADL レポートの訓練を無視する確率を参考に10%とする．
・一日の内，喫煙をする時間は睡眠時間を除いた時間とし，20歳～64歳までの男性の平均睡眠時間は，7.25[h]である．
・作業者の数は2人とする．
・1本あたりの喫煙時間5[min]の内，石油ライター(5秒)のみを着火源として取り扱う．
・運搬作業時間を1.0[h]と想定．
・A2Lでは、電子ライターは着火源として扱わず、マッチおよび石油ライターのみを着火源として扱う．そのため、着火源の存在係数は以下の式で計算する．
着火源の存在係数[-] = 0.282[-]×0.1[-]×2[人] ×石油ライター・マッチの使用率0.05 = 0.00282[-]
可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店外の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1.0[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[s]/60/60 = 0.00139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[s]/60/60 0.00139[h]
着火源使用回数n[回] = 18.1[本/日/人]×0.2/（24 - 7.25）=0.216[本] 遭遇パターン④のns = n×ΔTs/(24-7.25)として計算
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び4.2.2 項 1)
＜営業中の場合＞厨房内でたばこを吸わないと想定する．

【対策】
3.3.2.a.4.2 (据付・庫外漏えい)
注意ラベル（火気厳禁）

ⅲ-

1.00E-01-

1.00E-01 [-]製品外周のこん包材には，報告書8.2.7 項のFig. 8-1に指示された注意表示がされており，作業者による喫煙行為を抑制するとし，その効果を1/10[-]とする．

教育(たばこ)・ガイドラインに基づき、各製造メーカーおよび業界団体は、設置業者に対して直接または販売店を通して可燃性冷媒を使用した機器を取り扱う場合は着火源の発生につながる行為に注意する旨の教育を行うこととする．設置業者の内、低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし、教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度に行き渡ると想定し、その割合を0.7とする．
・教育による効果を0.1とする．
対策効果は、0.1*0.7+1*(1-0.7) = 0.37[-]（据付・庫外漏えい）

空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m^3･min]／可燃域継続時間[min])／空間
体積[m^3]・据付までに庫内漏えいした冷媒が、据付時に扉を開放することによる冷媒漏れを想定している．
・平均可燃空間体積は、漏えい解析結果から作成した近似式より算出した値を用いる．
(解析条件：平型ショーケース機械室（4分全量漏れ） 冷媒量500[g] 床面積24.01、36m^2 )＜新店工事＞
・ドア隙間×人の動きを考慮した値を用いる． →平均可燃空間体積2.41m^3＜営業中＞①換気扇の影響がないもの
・ドア隙間×人の動きを考慮した値を用いる． →平均可燃空間体積2.41m^3②換気扇の影響があるもの
・ドア隙間×人の動き×換気扇不十分を考慮した値を用いる．平均可燃空間体積1.52m^3【対策】
3.3.2.a.4.3 (据付・庫外漏えい)

3.3.2.b 空間的遭遇確率(大)（据付・庫外漏えい）
3.3.2.c 時間的遭遇確率（小）(据付・庫外漏えい)
3.3.2.c.1 静電気

ⅲ

ⅲ

-

3.63E-02

3.70E-01--

3.63E-02

3.70E-01 [-]-[-]ドア隙間考慮：厨房のドア隙間により換気されることを考慮する．
床面積24.01、36m^2のドア隙間ありの解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
人の動き考慮：人の動きにより撹拌されることを考慮する．風速0.1ｍ/ｓの風があることを想定．
床面積24.01、36m^2の風速0.1ｍ/ｓ時の解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
換気扇不十分を考慮：換気扇による換気が不十分な場所でも風速1.0ｍ/ｓの風があることを想定．
床面積24.01、36m^2の風速1.0ｍ/ｓ時の解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
出典）報告書6.3.2項4）・空間体積は、店舗内床面積を30.17[m^2]、高さ2.2[m]として算出する．空間体積＝ 30.17[m^2]×2.2[m] =66.374[m^3]
・着火エネルギーの区別：大 ⇒ 平均可燃空間体積の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
計算値

ⅲ

計算値 計算値 計算値 計算値[-]
A2Lでは着火源とならない

ⅲ

-

-

-

-

[-]
A2Lでは着火源とならない(据付・庫内漏えい)
3.3.2.c.2 静電気(客)（新店工事)(据付・庫外漏えい）
3.3.2.c.3 静電気（従業員）(営業中)

ⅲ

-

-

-

-

[-]
A2Lでは着火源とならない

ⅲ

-

-

-

-

[-]

新店工事
No.

項目

（据付・庫外漏えい）

3.3.2.d 空間的遭遇確率(小)

3.A
3.A.1

組合わ
遭遇
せ
パターン
パターン

ⅲ

未対策

2.57E-02

対策

-

営業中
未対策

2.57E-02

対策 単位 算出根拠・出典-[-]

空間的遭遇確率Ps = 平均可燃空間体積／空間体積 = (可燃空間時空積[m^3･min]／可燃域継続時間[min])／空間
体積[m^3]・据付までに庫内漏えいした冷媒が、据付時に扉を開放することによる冷媒漏れを想定している．
・平均可燃空間体積は、漏えい解析結果から作成した近似式より算出した値を用いる．
(解析条件：平型ショーケース機械室（4分全量漏れ） 冷媒量500[g] 床面積24.01、36m^2 )＜新店工事＞
・ドア隙間×人の動きを考慮した値を用いる． →平均可燃空間体積2.41m^3＜営業中＞①換気扇の影響がないもの
・ドア隙間×人の動きを考慮した値を用いる． →平均可燃空間体積2.41m^3②換気扇の影響があるもの
・ドア隙間×人の動き×換気扇不十分を考慮した値を用いる．平均可燃空間体積1.52m^3
ドア隙間考慮：厨房のドア隙間により換気されることを考慮する．
床面積24.01、36m^2のドア隙間ありの解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
人の動き考慮：人の動きにより撹拌されることを考慮する．風速0.1ｍ/ｓの風があることを想定．
床面積24.01、36m^2の風速0.1ｍ/ｓ時の解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
換気扇不十分を考慮：換気扇による換気が不十分な場所でも風速1.0ｍ/ｓの風があることを想定．
床面積24.01、36m^2の風速1.0ｍ/ｓ時の解析値比率から床面積30.14m^2の値を算出．
出典）報告書6.3.2項4）・空間体積は、店舗内床面積を30.17[m^2]、高さ2.2[m]として算出する．空間体積 = 30.17[m^2]×2.2[m] = 66.374[m^3]
・着火エネルギーの区別：小 ⇒ 平均可燃空間体積の値を2＾0.5で除する．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)（運搬）厨房着火源(大)(運搬）裸火が要因となる着火源

計算値 計算値 計算値 計算値[-]

計算値 計算値 計算値 計算値

[-]

計算値
計算値
輻射式の灯油ストーブを想定'＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞
・普及率：0.01[%]と想定． ・使用時間：16[h/日]と想定．（9:00～25:00) ・運搬作業時間を0.1[h]と想定．

3.A.1.1 （運搬）燃焼式暖房機

ⅱ④

0.00E+00-

6.71E-05-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 16[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 16[h]着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.0001[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞・存在確率：1
・使用時間：5分/回と想定． ・使用回数：60回/日と想定．（ 注文6回／h、10時間の営業）
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．

3.A.1.2 （運搬）ガスレンジ

ⅲ④

0.00E+00-

3.69E-01-[-]

3.A.1.3 （運搬）ガスフライヤー
3.A.1.4 （運搬）燃焼式給湯器

ⅲ④

0.00E+00

3.69E-01

ⅱ

④

-

-

-

[-]
[-]

-

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 5/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5/60[h]
着火源使用回数n[回] = 60[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.35[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
3.A.1.2（運搬）ガスレンジと同じ．
燃焼部分には十分な空気吸込みがある為、着火源にはならない．
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞・存在確率：50[%]と想定． ・使用時間 45分/回 1日5回使用と想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．

3.A.1.5 （運搬）ガス炊飯器

ⅱ④

0.00E+00-

8.25E-02-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 45/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 45/60[h] 着火源使用回数n[回] = 5[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞・存在確率：30%と想定 ・使用時間：10秒/回 1日10回使用と想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．

（運搬）3.A.1.6 ガスバーナーⅱ④

0.00E+00-

1.26E-02

-

[-]

ⅱ

③

-

-

-

-

[-]

ⅱ

④

-

-

-

-

[-]

ⅱ

④

-

-

-

-

[-]

（調理用）

3.A.1.7（運搬）ライター（喫煙具への着火）（運搬）ライター

3.A.1.8 (ガスバーナーへの着火）（運搬）ライター

3.A.1.9 (その他への着火）

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 10/60/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 10/60/60[h] 着火源使用回数n[回] = 10[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.3[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
厨房で喫煙しないと想定

A2Lでは着火源とならない

A2Lでは着火源とならない＜新店工事の場合＞使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞
ケーキに等の食品に装飾する火（ローソク等）を想定する．
・存在係数：30%と想定． ・使用時間：2分/回 1日2回使用と想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．

3.A.1.11 （運搬）食品に装飾する火3.A.2（運搬）機器発火が要因となる着火源

ⅱ④

0.00E+00-

3.32E-03-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 2/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 2/60[h]
着火源使用回数n[回] = 2回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.3[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
計算値

計算値 計算値 計算値 計算値

[-]

新店工事
No.

項目

組合わ
遭遇
せ
パターン
パターン

未対策

対策

営業中
未対策

対策 単位 算出根拠・出典＜新店工事の場合＞新店工事中の為、長期間使用しないので発生しないと想定．

3.A.2.1 （運搬）トラッキングⅱ④

0.00E+00-

1.83E-09-[-]'1部屋あたり20箇所と想定．
着火事故件数：202件/17年（NITE事故情報）．出荷台数：297,936千台/年（JEWA統計(2013)）．
・着火源存在時間ΔTI[h] = 20*202/297936000/365/24[h]＜新店工事の場合＞新店工事中は短期間の使用のため発生しないと想定．

3.A.2.2 （運搬）扇風機

ⅱ④

0.00E+00-

1.87E-08-[-]'1部屋あたり1台と想定．
着火事故件数：221件/17年（NITE事故情報）．出荷台数：1,599千台/年（JEITA自主調査(2004)）．
着火源存在時間ΔTI[h] = 1*221/1599000/365/24[h]＜新店工事の場合＞新店工事中は短期間の使用のため発生しないと想定．

3.A.2.3 （運搬）携帯電話

ⅱ④

0.00E+00-

5.19E-10-[-]'1部屋あたり4台と想定．
着火事故件数：23件/17年（NITE事故情報）．出荷台数：23,989千台/年（JEITA自主調査(2012)）．
着火源存在時間ΔTI[h] = 4*23/23989000/365/24[h]＜新店工事の場合＞新店工事中は使用しないと想定．

3.A.2.4 （運搬）電子レンジ
3.A.3

ⅱ

④

0.00E+00-

1.53E-08-[-]

1店舗当たり2.5台と想定．
事故件数17件/年（'NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
着火源存在時間ΔTI[h] =2.5×17/376406/365/24[h]計算値（運搬）他機種のヒーター加熱が要因となる着火源

計算値 計算値 計算値 計算値[-]
蛍光灯・LED表面温度100℃以下 着火源とならない．

3.A.3.1 （運搬）電灯

-

-

-

-

[-]

3.A.3.2 （運搬）白熱球

-

-

-

-

[-]

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 着火源とならない．

＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．

（運搬）その他

3.A.3.3 他機種のヒーター

3.A.4

（運搬）
プラグ抜差し時のスパークが要因となる着火源

3.A.5

（運搬）
スイッチON/OFF時のスパークが要因となる
着火源

3.B

（運搬）厨房着火源（小）

3.B.1

（運搬）
ブラシモータ―(製品外)

3.C（据付・庫内漏えい）
厨房着火源(大)＜営業中の場合＞・100年に1回の事故を想定．
・使用時間：15分/回 4回/日（6ｈおきに1回冷蔵この除霜ヒーターがONすると想定）．⇒１日に合計1時除霜ヒーター
ONと想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．

ⅱ④

0.00E+00-

5.90E-05-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] =1/24[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] =1/24[h]
着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.01[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
A2Lでは着火源とならない

-

-

-

-

[-]
A2Lでは着火源とならない

-

-

-

-

[-]
計算値

計算値 計算値 計算値 計算値[-]
A2Lでは着火源とならない

-

-

-

-

[-]
計算値

3.C.1

計算値 計算値 計算値 計算値

[-]
計算値

（据付・庫内漏えい）
計算値 計算値 計算値 計算値

裸火が要因となる
着火源[-]
輻射式の灯油ストーブを想定'＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞
・普及率：0.01[%]と想定． ・使用時間：16[h/日]と想定．（9:00～25:00)（据付・庫内漏えい）

3.C.1.1 燃焼式暖房機

ⅳ③

0.00E+00-

7.08E-05-[-]

・据付作業時間を1[h]と想定．

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 16[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 16[h]着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.0001[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞・存在確率：1
・使用時間：5分/回と想定． ・使用回数：60回/日と想定．（ 注文6回／h、10時間の営業）・据付作業時間を1[h]と想定．

（据付・庫内漏えい）

3.C.1.2 ガスレンジ

ⅳ③

0.00E+00-

4.81E-01-[-]（据付・庫内漏えい）
3.C.1.3 ガスフライヤー

ⅳ③

0.00E+00-

4.81E-01

-

[-]

ⅳ

③

-

-

-

-

[-]

（据付・庫内漏えい）

3.C.1.4 燃焼式給湯器

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 5/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5/60[h]
着火源使用回数n[回] = 60[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.35[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)

3.C.1.2（据付・庫内漏えい）ガスレンジと同じ．

燃焼部分には十分な空気吸込みがある為、着火源にはならない．

新店工事
No.

項目

組合わ
遭遇
せ
パターン
パターン

未対策

対策

営業中
未対策

対策 単位 算出根拠・出典＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞・存在確率：50[%]と想定． ・使用時間 45分/回 1日5回使用と想定．
・据付作業時間を1[h]と想定．

（据付・庫内漏えい）

3.C.1.5 ガス炊飯器

ⅳ③

0.00E+00-

6.37E-02-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 45/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 45/60[h] 着火源使用回数n[回] = 5[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞・存在確率：30%と想定 ・使用時間：10秒/回 1日10回使用と想定．
・据付作業時間を1[h]と想定．

（据付・庫内漏えい）

3.C.1.6 ガスバーナー

ⅳ③

0.00E+00-

7.76E-03-[-]

3.C.1.7 （据付・庫内漏えい）
ライター（喫煙具への着火）

ⅳ

④

-

-

-

-

[-]

（調理用）

3.C.1.8（据付・庫内漏えい）
ライター(ガスバーナーへの着火）（据付・庫内漏えい）
3.C.1.1.9 ライター
(その他への着火）

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 10/60/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 10/60/60[h] 着火源使用回数n[回] = 10[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.3[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
厨房で喫煙しないと想定
A2Lでは着火源とならない

ⅳ

③

ⅳ

③

-

-

-

-

[-]
A2Lでは着火源とならない

-

-

-

-

[-]
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞
ケーキに等の食品に装飾する火（ローソク等）を想定する．
・存在係数：30%と想定． ・使用時間：2分/回 1日2回使用と想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．

（据付・庫内漏えい）

3.C.1.11 食品に装飾する火

3.C.2

ⅳ

③

0.00E+00-

4.66E-04-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 2/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 2/60[h]
着火源使用回数n[回] = 2回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.3[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
計算値

（据付・庫内漏えい）
機器発火が要因となる着火源

計算値 計算値 計算値 計算値[-]＜新店工事の場合＞新店工事中の為、長期間使用しないので発生しないと想定．

（据付・庫内漏えい）

3.C.2.1 トラッキングⅳ④

0.00E+00-

2.58E-10-[-]'1部屋あたり20箇所と想定．
着火事故件数：202件/17年（NITE事故情報）．出荷台数：297,936千台/年（JEWA統計(2013)）．
・着火源存在時間ΔTI[h] = 20*202/297936000/365/24[h]＜新店工事の場合＞新店工事中は短期間の使用のため発生しないと想定．

（据付・庫内漏えい）

3.C.2.2 扇風機

ⅳ④

0.00E+00-

2.63E-09-[-]'1部屋あたり1台と想定．
着火事故件数：221件/17年（NITE事故情報）．出荷台数：1,599千台/年（JEITA自主調査(2004)）．
着火源存在時間ΔTI[h] = 1*221/1599000/365/24[h]＜新店工事の場合＞新店工事中は短期間の使用のため発生しないと想定．

（据付・庫内漏えい）

3.C.2.3 携帯電話

ⅳ④

0.00E+00-

7.30E-11-[-]'1部屋あたり4台と想定．
着火事故件数：23件/17年（NITE事故情報）．出荷台数：23,989千台/年（JEITA自主調査(2012)）．
着火源存在時間ΔTI[h] = 4*23/23989000/365/24[h]＜新店工事の場合＞新店工事中は使用しないと想定．

（据付・庫内漏えい）

3.C.2.4 電子レンジ
3.C.3

ⅳ

③

0.00E+00-

2.15E-09-[-]

1店舗当たり2.5台と想定．
事故件数17件/年（'NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
着火源存在時間ΔTI[h] =2.5×17/376406/365/24[h]計算値（据付・庫内漏えい）
他機種のヒーター加熱が要因となる着火源

計算値 計算値 計算値 計算値[-]
蛍光灯・LED表面温度100℃以下 着火源とならない．

（据付・庫内漏えい）

3.C.3.1 電灯

-

-

-

-

[-]

-

-

-

-

[-]

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 着火源とならない．

（据付・庫内漏えい）

3.C.3.2 白熱球＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．

（据付・庫内漏えい）

3.C.3.3 他機種のヒーター＜営業中の場合＞・100年に1回の事故を想定．
・使用時間：15分/回 4回/日（6ｈおきに1回冷蔵この除霜ヒーターがONすると想定）．⇒１日に合計1時除霜ヒーター
ONと想定．
・据付作業時間を1[h]と想定．

ⅳ③

0.00E+00-

4.21E-06-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] =1/24[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] =1/24[h]
着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.01[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
A2Lでは着火源とならない

3.C.4（据付・庫内漏えい）
プラグ抜差し時のスパークが要因となる着火源

-

-

-

-

[-]

新店工事
No.

項目

3.C.5

（据付・庫内漏えい）
スイッチON/OFF時のスパークが要因となる
着火源

3.D

（据付・庫内漏えい）
厨房着火源（小）3.D.1（据付・庫内漏えい）
ブラシモータ―(製品外)3.E（据付・庫外漏えい）
厨房着火源(大)3.E.1（据付・庫外漏えい）裸火が要因となる着火源

組合わ
遭遇
せ
パターン
パターン

未対策

対策

営業中
未対策

対策 単位 算出根拠・出典
A2Lでは着火源とならない

-

-

-

-

[-]
計算値

計算値 計算値 計算値 計算値[-]
A2Lでは着火源とならない

-

-

-

-

[-]
計算値

計算値 計算値 計算値 計算値

[-]
計算値

計算値 計算値 計算値 計算値[-]
輻射式の灯油ストーブを想定'＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞
・普及率：0.01[%]と想定． ・使用時間：16[h/日]と想定．（9:00～25:00) ・据付作業時間を1[h]と想定．

（据付・庫外漏えい）

3.E.1.1 燃焼式暖房機

ⅲ④

0.00E+00-

7.08E-05-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 16[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 16[h]着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.0001[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞・存在確率：1
・使用時間：5分/回と想定． ・使用回数：60回/日と想定．（ 注文6回／h、10時間の営業）・据付作業時間を1[h]と想定．

（据付・庫外漏えい）

3.E.1.2 ガスレンジ

3.E.1.3（据付・庫外漏えい）
ガスフライヤー（据付・庫外漏えい）

3.E.1.4 燃焼式給湯器

ⅲ④

0.00E+00-

5.07E-01-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 5/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5/60[h]
着火源使用回数n[回] = 60[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.35[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
3.E.1.2（据付・庫外漏えい）ガスレンジと同じ．

ⅲ④

0.00E+00-

5.07E-01

-

[-]

ⅲ

④

-

-

-

-

[-]

燃焼部分には十分な空気吸込みがある為、着火源にはならない．

＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞・存在確率：50[%]と想定． ・使用時間 45分/回 1日5回使用と想定．
・据付作業時間を1[h]と想定．

（据付・庫外漏えい）

3.E.1.5 ガス炊飯器

ⅲ④

0.00E+00-

6.81E-02-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 45/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 45/60[h] 着火源使用回数n[回] = 5[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.5[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞・存在確率：30%と想定 ・使用時間：10秒/回 1日10回使用と想定．
・据付作業時間を1[h]と想定．

（据付・庫外漏えい）

3.E.1.6 ガスバーナー

ⅲ④

0.00E+00-

8.60E-03

-

[-]

（調理用）

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] = 10/60/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 10/60/60[h] 着火源使用回数n[回] = 10[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.3[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
A2Lでは着火源とならない

3.E.1.7（据付・庫外漏えい）
ライター（喫煙具への着火）

3.E.1.8（据付・庫外漏えい）
ライター(ガスバーナーへの着火）（据付・庫外漏えい）
3.E.1.1.9 ライター
(その他への着火）

ⅲ

④

-

-

-

-

[-]
A2Lでは着火源とならない

ⅲ

④

-

-

-

-

[-]
A2Lでは着火源とならない

ⅲ

④

-

-

-

-

[-]
＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．
＜営業中の場合＞
ケーキに等の食品に装飾する火（ローソク等）を想定する．
・存在係数：30%と想定． ・使用時間：2分/回 1日2回使用と想定．
・運搬作業時間を0.1[h]と想定．

（据付・庫外漏えい）

3.E.1.11 食品に装飾する火3.E.2（据付・庫外漏えい）
機器発火が要因となる着火源ⅲ④

0.00E+00-

5.11E-04-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 0.1[h]
着火源存在時間ΔTI[h] = 2/60[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 2/60[h]
着火源使用回数n[回] = 2回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.3[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
計算値

計算値 計算値 計算値 計算値

[-]

新店工事
No.

項目

組合わ
遭遇
せ
パターン
パターン

未対策

対策

営業中
未対策

対策 単位 算出根拠・出典＜新店工事の場合＞新店工事中の為、長期間使用しないので発生しないと想定．

（据付・庫外漏えい）

3.E.2.1 トラッキングⅲ④

0.00E+00-

2.85E-10-[-]'1部屋あたり20箇所と想定．
着火事故件数：202件/17年（NITE事故情報）．出荷台数：297,936千台/年（JEWA統計(2013)）．
・着火源存在時間ΔTI[h] = 20*202/297936000/365/24[h]＜新店工事の場合＞新店工事中は短期間の使用のため発生しないと想定．

（据付・庫外漏えい）

3.E.2.2 扇風機

ⅲ④

0.00E+00-

2.90E-09-[-]'1部屋あたり1台と想定．
着火事故件数：221件/17年（NITE事故情報）．出荷台数：1,599千台/年（JEITA自主調査(2004)）．
着火源存在時間ΔTI[h] = 1*221/1599000/365/24[h]＜新店工事の場合＞新店工事中は短期間の使用のため発生しないと想定．

（据付・庫外漏えい）

3.E.2.3 携帯電話

ⅲ④

0.00E+00-

8.06E-11-[-]'1部屋あたり4台と想定．
着火事故件数：23件/17年（NITE事故情報）．出荷台数：23,989千台/年（JEITA自主調査(2012)）．
着火源存在時間ΔTI[h] = 4*23/23989000/365/24[h]＜新店工事の場合＞新店工事中は使用しないと想定．

（据付・庫外漏えい）

3.E.2.4 電子レンジ
3.E.3

ⅲ

④

0.00E+00-

2.37E-09-[-]

1店舗当たり2.5台と想定．
事故件数17件/年（'NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
着火源存在時間ΔTI[h] =2.5×17/376406/365/24[h]計算値（据付・庫外漏えい）
他機種のヒーター加熱が要因となる着火源

計算値 計算値 計算値 計算値[-]
蛍光灯・LED表面温度100℃以下 着火源とならない．

（据付・庫外漏えい）

3.E.3.1 電灯

-

-

-

-

[-]

-

-

-

-

[-]

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 着火源とならない．

（据付・庫外漏えい）

3.E.3.2 白熱球＜新店工事の場合＞ 使用しないと想定する．

（据付・庫外漏えい）

3.E.3.3 他機種のヒーター

3.E.4（据付・庫外漏えい）
プラグ抜差し時のスパークが要因となる着火源

3.E.5（据付・庫外漏えい）
スイッチON/OFF時のスパークが要因となる
着火源

3.F

（据付・庫外漏えい）
厨房着火源（小）3.F.1（据付・庫外漏えい）
ブラシモータ―
(製品外)

3.G

年間設置率

＜営業中の場合＞・100年に1回の事故を想定．
・使用時間：15分/回 4回/日（6ｈおきに1回冷蔵この除霜ヒーターがONすると想定）．⇒１日に合計1時除霜ヒーター
ONと想定．
・据付作業時間を1[h]と想定．

ⅲ④

0.00E+00-

4.60E-06-[-]

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】厨房内の可燃域継続時間を使用
作業時間Ts[h] = 1[h]着火源存在時間ΔTI[h] =1/24[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] =1/24[h]
着火源使用回数n[回] = 1[回]
着火源作動回数nc[回] = 1[回]
着火源の存在係数[-] = 0.01[-]
着火エネルギーの区別：大 ⇒ 可燃域継続時間の値の補正無し．
出典)報告書6.3.2 項 1)及び報告書本体4.2.2 項 1)
A2Lでは着火源とならない

-

-

-

-

[-]
A2Lでは着火源とならない

-

-

-

-

[-]
計算値

計算値 計算値 計算値 計算値[-]
A2Lでは着火源とならない

ⅲ

④

-

1.55E-01---

1.55E-01

-

-

[-]

[-]

・設置率＝寿命による撤去率＋店舗の閉店率とする．
・業冷庫の耐用年数は12年と想定．
1/12＝0.0833
・店舗の閉店率は，統計局、e-Statデータベースより平成16～18年の「酒場・ビアホール」廃業率7.19％とする．
出展）報告書6.3.1 項 3)
設置率＝0.0833＋0.0719

3.H.1

【対策】
漏えい検知器(作業者自身)-3.07E-01-

3.07E-01 [-]①対策実施時の効果：0.01
設置作業者は、JRA GL-21に沿った教育を受け、作業時に携帯漏えい検知器を携帯かつ作動状態にし、漏えいなきことを確認することを想定する．
②教育が行き届く割合：0.7
低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし、教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度と想定する．
【対策効果】{①×②+1×(1-②)} = 0.307[-]

3.H.2

【対策】
漏えい検知器(作業者以外)-9.31E-01-

9.31E-01 [-]①対策実施時の効果：0.01
設置作業者は、JRA GL-21に沿った教育を受け、作業時に携帯漏えい検知器を携帯かつ作動状態にし、漏えいなきことを確認することを想定する．
②対策が有効となる割合：0.1
設置作業者以外による着火源の場合、設置作業者が他の作業者に着火につながる作業の中断を指示することにな
り、10人中1人の割合で作業中断すると想定する．
③教育が行き届く割合：0.7
低温機器を主に設置する業者とそれ以外の設置業者の割合を同じとし、教育は低温機器を主に設置する業者全体とそれ以外の設置業者の半分程度と想定する．
【対策効果】{①×②+1×(1-②)}×③+1×(1-③) = 0.9307[-]・上ユニットは冷媒が漏れた際は上から床面に流れ撹拌されるため時空積、可燃域継続時間が限りなく0に近い⇒中古品のみ上ユニット（業冷庫タテ型）は時空積0と想定する．
（新品は梱包されている．製品下部は、梱包されていないが、時空積0にはならないと考える）

3.K

下置ユニット率

6.31E-01-

6.31E-01-[-]「下置ユニット」である割合を対象機（業冷、製氷機）の出荷台数（日冷工統計2013年度から2019年度までの出荷台数）で算出する．
たて型725,728台、よこ型758,135台、製氷機480,331台 よこ型、製氷機は下置ユニットでカウントし下置ユニット割合＝（758,135+480,331）/（725,728+758,135+480,331）＝0.63

店舗内で着火する確率
未対策

1.01E-04

対策

9.30E-10

ファン稼働時に着火する確率
4.1.1
未対策

5.97.E-05

対策

9.29.E-10

庫内漏えいして着火する確率
4.1.2

庫外漏えいして着火する確率
4.1.14未対策

5.89.E-05

対策

9.29.E-10

庫内漏えいして着火する確率（庫外ファン影響あり）
4.1.3

空間的
遭遇確率
4.1.4

時間的遭遇確率
（店舗内）
4.1.5

未対策

3.59.E-06

未対策

5.53.E-05

対策

5.67.E-11

対策

8.72.E-10

庫外ファン
稼働率
4.1.12

庫内漏えい時に庫外に冷媒が漏れる確率4.1.7

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

庫内
漏えい率
4.1.22

空間的
遭遇確率
4.1.9

庫外ファンで撹拌される確率4.1.26

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.10

庫外ファン
稼働率
4.1.12

庫内漏えい時に庫外に冷媒が漏れる確率4.1.7

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

1.27.E-02

エネ大

6.98.E-01

未対策

5.68.E-03

未対策

1.00.E+00

未対策

6.34.E-01

未対策

8.89.E-01

未対策

1.22.E-01

エネ大2.08.E-02

エネ大9.35.E-01

未対策

5.68.E-03

未対策

1.00.E+00

未対策

6.34.E-01

未対策

8.89.E-01

未対策

8.78.E-01

1.27.E-02

エネ大／換気影響

0.00.E+00

対策

5.68.E-03

対策

1.00.E-05

対策

1.00.E+00

対策

8.89.E-01

対策

1.22.E-01

エネ大／換気影響

2.08.E-02

エネ大／換気影響

0.00.E+00

対策

5.68.E-03

対策

1.00.E-05

対策

1.00.E+00

対策

8.89.E-01

対策

8.78.E-01

エネ小8.96.E-03

エネ小3.62.E-02

エネ小1.47.E-02

エネ小1.24.E-02

エネ小／換気影響

0.00.E+00

エネ小／換気影響

0.00.E+00

エネ小／換気影響

0.00.E+00

エネ小／換気影響

0.00.E+00

噴出漏れ
発生確率
4.1.6.1

0.00.E+00

庫外ファンで撹拌されない確率4.1.27

庫内
漏えい率
4.1.22

エネ大

急速漏れ
発生確率
4.1.6.2

8.30.E-07

対策

庫内漏えいして着火する確率（庫外ファン影響なし）
4.1.8

エネ大／換気影響

微少漏れ
発生確率
4.1.6.3

未対策

冷媒回路が開のままの確率4.1.7.1

漏えい時警報対策
4.1.7.2

噴出漏れ
発生確率
4.1.6.1

急速漏れ
発生確率
4.1.6.2

微少漏れ
発生確率
4.1.6.3

冷媒回路が開のままの確率4.1.7.1

漏えい時警報対策
4.1.7.2

未対策

5.05.E-03

未対策

6.31.E-04

未対策

2.02.E-06

未対策

1.00.E+00

未対策

1.00.E+00

未対策

5.05.E-03

未対策

6.31.E-04

未対策

2.02.E-06

未対策

1.00.E+00

未対策

1.00.E+00

対策

5.05.E-03

対策

6.31.E-04

対策

2.02.E-06

対策

1.00.E-04

対策

1.00.E-01

対策

5.05.E-03

対策

6.31.E-04

対策

2.02.E-06

対策

1.00.E-04

対策

1.00.E-01

庫外ファン稼働率
4.1.12

空間的遭遇確率
4.1.17

冷媒漏えい発生確率4.1.6

下ユニット率
4.1.24

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.18

庫外ファン稼働時に可燃域が発生する確率
4.1.13

庫外漏えい率
4.1.23

未対策

6.34.E-01

未対策

6.31.E-01

未対策

5.68.E-03

エネ大3.63.E-02

エネ大6.79.E-01

未対策

1.00.E-01

未対策

1.11.E-01

対策

1.00.E+00

対策

6.31.E-01

対策

5.68.E-03

エネ大／換気影響

3.63.E-02

エネ大／換気影響

0.00.E+00

対策

0.00.E+00

対策

1.11.E-01

エネ小2.57.E-02

エネ小3.21.E-01

エネ小／換気影響

0.00.E+00

エネ小／換気影響

0.00.E+00

微小漏れ
発生確率
4.1.6.3

急速漏れ
発生確率
4.1.6.2

噴出漏れ
発生確率
4.1.6.1

未対策

5.05.E-03

未対策

6.31.E-04

未対策

2.02.E-06

対策

5.05.E-03

対策

6.31.E-04

対策

2.02.E-06

店舗内で着火する確率
未対策

1.01.E-04

対策

9.30.E-10

ファン停止時に着火する確率
4.1.30未対策

4.11.E-05

対策

8.98.E-13

庫外漏えいして着火する確率
4.1.37

庫内漏えいして着火する確率
4.1.31

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.34

空間的遭遇確率
4.1.33未対策

3.59.E-05

未対策

5.26.E-06

対策

6.12.E-17

対策

8.98.E-13

庫内漏えい時に庫外に冷媒が漏れる確率4.1.7

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

庫外ファン停止率
4.1.11

庫内漏えい率
4.1.22エネ大

2.08.E-02

エネ大7.61.E-01

未対策

5.68.E-03

未対策

1.00E+00

未対策

3.66.E-01

未対策

8.89.E-01

エネ大／換気影響

2.08.E-02

エネ大／換気影響

0.00.E+00

対策

5.68.E-03

対策

1.00E-05

対策

6.25.E-08

対策

8.89.E-01

エネ小1.47.E-02

エネ小2.39.E-01

エネ小／換気影響

0.00.E+00

エネ小／換気影響

0.00.E+00

微小漏れ
発生確率
4.1.6.3

噴出漏れ
発生確率
4.1.6.1

急速漏れ
発生確率
4.1.6.2

通常運転時のファン停止率
4.1.11.1

漏えい時警報対策
4.1.7.2

冷媒回路が開のままの確率4.1.7.1

デフロスト時のファン停止率
4.1.11.2

ファン
故障率4.1.11.3

ファン以外の故障時のファン停止率
4.1.11.4

未対策

5.05.E-03

未対策

6.31.E-04

未対策

2.02.E-06

未対策

1.00.E+00

未対策

1.00.E+00

未対策

3.19.E-01

未対策

4.17.E-02

未対策

3.14.E-05

未対策

5.00.E-03

対策

5.05.E-03

対策

6.31.E-04

対策

2.02.E-06

対策

1.00.E-04

対策

1.00.E-01

対策

0.00.E+00

対策

0.00.E+00

対策

6.25.E-08

対策

0.00.E+00

空間的遭遇確率
4.1.17

下ユニット率
4.1.24

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.39

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

庫外ファン停止率
4.1.11

庫外漏えい率
4.1.23

未対策

6.31.E-01

エネ大3.63.E-02

エネ大9.81.E-01

未対策

5.68.E-03

未対策

1.11.E-01

未対策

3.66.E-01

対策

6.31.E-01

エネ大／換気影響

3.63.E-02

エネ大／換気影響

0.00.E+00

対策

5.68.E-03

対策

1.11.E-01

対策

6.25.E-08

エネ小2.57.E-02

エネ小1.93.E-02

エネ小／換気影響

0.00.E+00

エネ小／換気影響

0.00.E+00

微小漏れ
発生確率
4.1.6.3

急速漏れ
発生確率
4.1.6.2

噴出漏れ
発生確率
4.1.6.1

ファン以外の故障時のファン停止率
4.1.11.4

ファン故障率
4.1.11.3

デフロスト時のファン停止率
4.1.11.2

通常運転時のファン停止率
4.1.11.1

未対策

5.05.E-03

未対策

6.31.E-04

未対策

2.02.E-06

未対策

5.00.E-03

未対策

3.14.E-05

未対策

4.17.E-02

未対策

3.19.E-01

対策

5.05.E-03

対策

6.31.E-04

対策

2.02.E-06

対策

0.00.E+00

対策

6.25.E-08

対策

0.00.E+00

対策

0.00.E+00

時間的遭遇確率
（店舗内）
4.1.5

裸火が
要因となる着火源
4.1.5.1

燃焼式暖房機
4.1.5.1.1
1.0.E-04

1.1.E-01

エネ大2.5.E-10

エネ大

5.8.E-01

エネ大／換気影響

0.0.E+00

エネ大／換気影響

エネ小0.0.E+00

エネ小0.0.E+00

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小／換気影響

0.0.E+00

扇風機
4.1.5.2.2

トラッキング
4.1.5.2.1
エネ大

エネ大

3.62.E-02

エネ小／換気影響

0.00.E+00

1.3.E-10

0.0.E+00

エネ大

0.0.E+00

エネ大

0.0.E+00

エネ大／換気影響

0.0.E+00

エネ大／換気影響エネ小エネ小

3.7.E-04

エネ小

3.6.E-02

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小／換気影響

ハンドミキサー4.1.5.4.1
エネ大

3.6.E-12

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

ガスバーナー
4.1.5.1.6

ガス炊飯器
4.1.5.1.5
エネ大

0.0.E+00

エネ大／換気影響

2.9.E-01

エネ大

電子レンジ
4.1.5.2.4
エネ大

1.1.E-01

エネ大／換気影響

2.1.E-03

エネ大／換気影響

エネ大その他厨房機器
4.1.5.4.3

充電器（スマホ等）
4.1.5.4.2
エネ大エネ小

2.9.E-01

接触時の静電気が要因となる着火源
4.1.5.6

エネ大携帯電話
4.1.5.2.3
エネ大スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源
4.1.5.5

エネ大／換気影響

1.4.E-03

エネ大／換気影響

燃焼式湯沸器4.1.5.1.4

エネ大／換気影響

1.3.E-11

5.83.E-01

エネ小コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源
4.1.5.4

エネ大エネ大

1.15.E-01

他機種のヒータ過熱が要因となる着火源
4.1.5.3

エネ大／換気影響

ガスフライヤー4.1.5.1.3

ガスレンジ
4.1.5.1.2
エネ大

機器発火が
要因となる着火源
4.1.5.2

エネ大
エネ大／換気影響

エネ大
エネ大／換気影響
1.8.E-04

エネ小
エネ小／換気影響

エネ大

エネ大／換気影響
1.8.E-04

換気扇
4.1.5.5.2

照明
4.1.5.5.1
エネ大

エネ小
エネ小／換気影響

エネ大／換気影響
エネ小0.0.E+00

ガスフライヤー4.1.5.5.3
エネ大

エネ大／換気影響
1.5.E-03

エネ小／換気影響

エネ小7.3.E-04

エネ小／換気影響

燃焼式湯沸器4.1.5.5.5

ガスレンジ
4.1.5.5.4

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

喫煙具、たばこ4.1.5.1.8

ライター（喫煙具への着火）
4.1.5.1.7
0.0.E+00

エネ大

エネ大

0.0.E+00

エネ大

エネ大
エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

食品に装飾する火4.1.5.1.11

エネ大

エネ大

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ小エネ大／換気影響

エネ大
エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

1.6.E-03

エネ小
エネ小／換気影響

扇風機
4.1.5.5.11

エネ小／換気影響
3.6.E-04

9.1.E-03

エネ小／換気影響

炊飯器
4.1.5.5.10

エネ大

エネ小

1.8.E-03

エネ大／換気影響

エネ小／換気影響

ライター（その他への着火）
4.1.5.1.10

電子レンジ
4.1.5.5.9

エネ大／換気影響
3.7.E-04

1.2.E-03

5.1.E-04

エネ小／換気影響

エネ大エネ小／換気影響
エネ大／換気影響

エネ小1.3.E-02

エネ大／換気影響
エネ小エネ大
エネ大／換気影響

エネ大

エネ大／換気影響

ディスペンサー4.1.5.5.8

ハンドミキサー4.1.5.5.7

ライター（ガスバーナへの着火）
4.1.5.1.9

ブラシモータ（製品外）
4.1.5.5.6

エネ大

1.1.E-10

エネ小
エネ小／換気影響

3.7.E-04

8.7.E-03

2.7.E-04

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.10

裸火が要因となる着火源
4.1.10.1

燃焼式暖房機
4.1.10.1.1
エネ大

1.0.E-04

1.0.E-04

エネ大

1.5.E-09

エネ大

9.3.E-01

エネ大／換気影響

0.0.E+00

エネ大／換気影響

エネ小0.0.E+00

エネ小0.0.E+00

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ大

エネ大

エネ大／換気影響

エネ大

エネ大／換気影響

4.7.E-01

4.7.E-01

扇風機
4.1.10.2.2
1.3.E-10

エネ大／換気影響

9.33.E-01

エネ小1.24.E-02

エネ小／換気影響

0.00.E+00

エネ大

1.3.E-09

エネ大

0.0.E+00

エネ大

0.0.E+00

エネ大

0.0.E+00

エネ大／換気影響

0.0.E+00

エネ大／換気影響エネ小エネ小

1.8.E-03

エネ小7.8.E-03

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小／換気影響

ハンドミキサー4.1.10.4.1
エネ大
エネ大／換気影響

3.6.E-11

エネ大

エネ大

エネ大

エネ大

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響エネ大

0.0.E+00

エネ大／換気影響

エネ大

電子レンジ
4.1.10.2.4
エネ大

0.0.E+00

エネ大／換気影響

0.0.E+00

エネ大／換気影響エネ大

ガスフライヤー4.1.10.5.3

エネ大

エネ小／換気影響

ガスバーナー
4.1.10.1.6

換気扇
4.1.10.5.2

照明
4.1.10.5.1

エネ大／換気影響

エネ小

ガス炊飯器
4.1.10.1.5

その他厨房機器
4.1.10.4.3

充電器（スマホ等）
4.1.10.4.2

エネ小／換気影響

燃焼式湯沸器4.1.10.1.4

接触時の静電気が要因となる着火源
4.1.10.6

エネ大／換気影響

1.5.E-03

携帯電話
4.1.10.2.3

エネ大／換気影響

スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源
4.1.10.5

コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源
4.1.10.4

エネ大

トラッキング
4.1.10.2.1

1.59.E-03

他機種のヒータ過熱が要因となる着火源
4.1.10.3

エネ大／換気影響

ガスフライヤー4.1.10.1.3

ガスレンジ
4.1.10.1.2

エネ大／換気影響

機器発火が要因となる着火源
4.1.10.2

エネ大
エネ大／換気影響

0.0.E+00

エネ小
エネ小／換気影響

1.8.E-03

エネ小
エネ小／換気影響

エネ小0.0.E+00

0.0.E+00

エネ小／換気影響

エネ小0.0.E+00

エネ小／換気影響

燃焼式湯沸器4.1.10.5.5

ガスレンジ
4.1.10.5.4

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

喫煙具、たばこ4.1.10.1.8

ライター（喫煙具への着火）
4.1.10.1.7
0.0.E+00

エネ大

エネ大

0.0.E+00

エネ大

エネ大
エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

食品に装飾する火4.1.10.1.11

エネ大

エネ大

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ小エネ大／換気影響

エネ大
エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小
エネ小／換気影響

扇風機
4.1.10.11

エネ小／換気影響
0.0.E+00

0.0.E+00

エネ小／換気影響

炊飯器
4.1.10.10

エネ大

エネ小

0.0.E+00

エネ大／換気影響

エネ小／換気影響

ライター（その他への着火）
4.1.10.1.10

電子レンジ
4.1.10.5.9

エネ大／換気影響
0.0.E+00

0.0.E+00

4.1.E-03

エネ小／換気影響

エネ大エネ小／換気影響
エネ大／換気影響

エネ小0.0.E+00

エネ大／換気影響
エネ小エネ大
エネ大／換気影響

エネ大

エネ大／換気影響

ディスペンサー4.1.10.5.8

ハンドミキサー4.1.10.5.7

ライター（ガスバーナへの着火）
4.1.10.1.9

ブラシモータ（製品外）
4.1.10.5.6

エネ大

0.0.E+00

エネ小
エネ小／換気影響

3.7.E-03

0.0.E+00

2.7.E-03

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.18

裸火が要因となる着火源
4.1.18.1

燃焼式暖房機
4.1.18.1.1
エネ大

1.0.E-04

2.1.E-01

エネ大5.6.E-09

エネ大

1.3.E+00

エネ大／換気影響

0.0.E+00

エネ大／換気影響

エネ小0.0.E+00

エネ小0.0.E+00

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ大

エネ大

エネ大／換気影響

エネ大

エネ大／換気影響

6.4.E-01

6.4.E-01

扇風機
4.1.18.2.2
2.8.E-10

エネ大／換気影響

1.27.E+00

エネ小7.04.E-01

エネ小／換気影響

0.00.E+00

エネ大

2.9.E-09

エネ大

0.0.E+00

エネ大

0.0.E+00

エネ大

0.0.E+00

エネ大／換気影響

0.0.E+00

エネ大／換気影響エネ小エネ小

8.1.E-03

エネ小6.9.E-01

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小／換気影響

ハンドミキサー4.1.18.4.1
エネ大
エネ大／換気影響

8.1.E-11

エネ大

エネ大

エネ大

エネ大

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響エネ大

0.0.E+00

エネ大／換気影響

エネ大

電子レンジ
4.1.18.2.4
エネ大

1.3.E-01

エネ大／換気影響

3.3.E-02

エネ大／換気影響エネ大

ガスフライヤー4.1.18.5.3

エネ大

エネ小／換気影響

ガスバーナー
4.1.18.1.6

換気扇
4.1.18.5.2

照明
4.1.18.5.1

エネ大／換気影響

エネ小

ガス炊飯器
4.1.18.1.5

その他厨房機器
4.1.18.4.3

充電器（スマホ等）
4.1.18.4.2

エネ小／換気影響

燃焼式湯沸器4.1.18.1.4

接触時の静電気が要因となる着火源
4.1.18.6

エネ大／換気影響

1.6.E-03

携帯電話
4.1.18.2.3

エネ大／換気影響

スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源
4.1.18.5

コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源
4.1.18.4

エネ大トラッキング
4.1.18.2.1

2.13.E-01

他機種のヒータ過熱が要因となる着火源
4.1.18.3

エネ大／換気影響

ガスフライヤー4.1.18.1.3

ガスレンジ
4.1.18.1.2

エネ大／換気影響

機器発火が要因となる着火源
4.1.18.2

エネ大
エネ大／換気影響

4.1.E-03

エネ小
エネ小／換気影響

4.1.E-03

エネ小
エネ小／換気影響

エネ小0.0.E+00

3.2.E-02

エネ小／換気影響

エネ小1.6.E-02

エネ小／換気影響

燃焼式湯沸器4.1.18.5.5

ガスレンジ
4.1.18.5.4

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

喫煙具、たばこ4.1.18.1.8

ライター（喫煙具への着火）
4.1.18.1.7

エネ大

エネ小
エネ大

0.0.E+00

エネ大

エネ大

0.0.E+00

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響
エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

食品に装飾する火4.1.18.1.11

エネ大

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ小エネ大／換気影響

エネ大
エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

8.1.E-03

エネ小
エネ小／換気影響

扇風機
4.1.18.11
エネ大

エネ小／換気影響
6.9.E-03

エネ小
エネ小／換気影響

炊飯器
4.1.18.10

エネ大

エネ大
エネ大／換気影響
1.7.E-01

エネ大／換気影響

エネ小
エネ小／換気影響

ライター（その他への着火）
4.1.18.1.10

電子レンジ
4.1.18.5.9

3.3.E-02

エネ小／換気影響

2.6.E-02

6.9.E-03

エネ小／換気影響

エネ大／換気影響
8.1.E-03

エネ小

2.5.E-01

エネ大

エネ大／換気影響

エネ大

エネ大／換気影響

ディスペンサー4.1.18.5.8

ハンドミキサー4.1.18.5.7

ライター（ガスバーナへの着火）
4.1.18.1.9

ブラシモータ（製品外）
4.1.18.5.6

エネ大

2.4.E-09

エネ小
エネ小／換気影響

8.1.E-03

1.7.E-01

6.0.E-03

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.34

裸火が要因となる着火源
4.1.34.1

燃焼式暖房機
4.1.34.1.1
エネ大

1.0.E-04

1.6.E-01

エネ大2.6.E-09

エネ大

9.3.E-01

エネ大／換気影響

0.0.E+00

エネ大／換気影響

エネ小0.0.E+00

エネ小0.0.E+00

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ大

エネ大

エネ大／換気影響

エネ大

エネ大／換気影響

4.7.E-01

4.7.E-01

扇風機
4.1.34.2.2
1.3.E-10

エネ大／換気影響

9.33.E-01

エネ小3.43.E-01

エネ小／換気影響

0.00.E+00

エネ大

1.3.E-09

エネ大

0.0.E+00

エネ大

0.0.E+00

エネ大

0.0.E+00

エネ大／換気影響

0.0.E+00

エネ大／換気影響エネ小エネ小

3.7.E-03

エネ小

3.4.E-01

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小／換気影響

ハンドミキサー4.1.34.4.1
エネ大
エネ大／換気影響

3.6.E-11

エネ大

エネ大

エネ大

エネ大

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響エネ大

0.0.E+00

エネ大／換気影響

エネ大

電子レンジ
4.1.34.2.4
エネ大

1.2.E-01

エネ大／換気影響

1.6.E-02

エネ大／換気影響エネ大

ガスフライヤー4.1.34.5.3

エネ大

エネ小／換気影響

ガスバーナー
4.1.34.1.6

換気扇
4.1.34.5.2

照明
4.1.34.5.1

エネ大／換気影響

エネ小

ガス炊飯器
4.1.34.1.5

その他厨房機器
4.1.34.4.3

充電器（スマホ等）
4.1.34.4.2

エネ小／換気影響

燃焼式湯沸器4.1.34.1.4

接触時の静電気が要因となる着火源
4.1.34.6

エネ大／換気影響

1.5.E-03

携帯電話
4.1.34.2.3

エネ大／換気影響

スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源
4.1.34.5

コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源
4.1.34.4

エネ大トラッキング
4.1.34.2.1

1.58.E-01

他機種のヒータ過熱が要因となる着火源
4.1.34.3

エネ大／換気影響

ガスフライヤー4.1.34.1.3

ガスレンジ
4.1.34.1.2

エネ大／換気影響

機器発火が要因となる着火源
4.1.34.2

エネ大
エネ大／換気影響

1.8.E-03

エネ小
エネ小／換気影響

1.8.E-03

エネ小
エネ小／換気影響

エネ小0.0.E+00

1.5.E-02

エネ小／換気影響

エネ小7.4.E-03

エネ小／換気影響

燃焼式湯沸器4.1.34.5.5

ガスレンジ
4.1.34.5.4

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

喫煙具、たばこ4.1.34.1.8

ライター（喫煙具への着火）
4.1.34.1.7

エネ大

エネ小
エネ大

0.0.E+00

エネ大

エネ大

0.0.E+00

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響
エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

食品に装飾する火4.1.34.1.11

エネ大

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ小エネ大／換気影響

エネ大
エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

4.4.E-03

エネ小
エネ小／換気影響

扇風機
4.1.34.11
エネ大

エネ小／換気影響
3.2.E-03

エネ小
エネ小／換気影響

炊飯器
4.1.34.10

エネ大

エネ大
エネ大／換気影響
8.4.E-02

エネ大／換気影響

エネ小
エネ小／換気影響

ライター（その他への着火）
4.1.34.1.10

電子レンジ
4.1.34.5.9

1.6.E-02

エネ小／換気影響

1.2.E-02

4.1.E-03

エネ小／換気影響

エネ大／換気影響
3.7.E-03

エネ小

1.2.E-01

エネ大

エネ大／換気影響

エネ大

エネ大／換気影響

ディスペンサー4.1.34.5.8

ハンドミキサー4.1.34.5.7

ライター（ガスバーナへの着火）
4.1.34.1.9

ブラシモータ（製品外）
4.1.34.5.6

エネ大

1.1.E-09

エネ小
エネ小／換気影響

3.7.E-03

8.4.E-02

2.7.E-03

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.39

裸火が要因となる着火源
4.1.39.1

燃焼式暖房機
4.1.39.1.1
エネ大

1.0.E-04

1.0.E-04

エネ大

3.3.E-09

エネ大

1.3.E+00

エネ大／換気影響

0.0.E+00

エネ大／換気影響

エネ小0.0.E+00

エネ小0.0.E+00

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ大

エネ大

エネ大／換気影響

エネ大

エネ大／換気影響

6.4.E-01

6.4.E-01

扇風機
4.1.39.2.2
2.8.E-10

エネ大／換気影響

1.27.E+00

エネ小2.51.E-02

エネ小／換気影響

0.00.E+00

エネ大

2.9.E-09

エネ大

0.0.E+00

エネ大

0.0.E+00

エネ大

0.0.E+00

エネ大／換気影響

0.0.E+00

エネ大／換気影響エネ小エネ小

4.1.E-03

エネ小

1.5.E-02

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小／換気影響

ハンドミキサー4.1.39.4.1
エネ大
エネ大／換気影響

8.1.E-11

エネ大

エネ大

エネ大

エネ大

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響エネ大

0.0.E+00

エネ大／換気影響

エネ大

電子レンジ
4.1.39.2.4
エネ大

0.0.E+00

エネ大／換気影響

0.0.E+00

エネ大／換気影響エネ大

ガスフライヤー4.1.39.5.3

エネ大

エネ小／換気影響

ガスバーナー
4.1.39.1.6

換気扇
4.1.39.5.2

照明
4.1.39.5.1

エネ大／換気影響

エネ小

ガス炊飯器
4.1.39.1.5

その他厨房機器
4.1.39.4.3

充電器（スマホ等）
4.1.39.4.2

エネ小／換気影響

燃焼式湯沸器4.1.39.1.4

接触時の静電気が要因となる着火源
4.1.39.6

エネ大／換気影響

1.6.E-03

携帯電話
4.1.39.2.3

エネ大／換気影響

スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源
4.1.39.5

コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源
4.1.39.4

エネ大トラッキング
4.1.39.2.1

1.65.E-03

他機種のヒータ過熱が要因となる着火源
4.1.39.3

エネ大／換気影響

ガスフライヤー4.1.39.1.3

ガスレンジ
4.1.39.1.2

エネ大／換気影響

機器発火が要因となる着火源
4.1.39.2

エネ大
エネ大／換気影響

0.0.E+00

エネ小
エネ小／換気影響

4.1.E-03

エネ小
エネ小／換気影響

エネ小0.0.E+00

0.0.E+00

エネ小／換気影響

エネ小0.0.E+00

エネ小／換気影響

燃焼式湯沸器4.1.39.5.5

ガスレンジ
4.1.39.5.4

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

喫煙具、たばこ4.1.39.1.8

ライター（喫煙具への着火）
4.1.39.1.7
0.0.E+00

エネ大

エネ大

0.0.E+00

エネ大

エネ大
エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

食品に装飾する火4.1.39.1.11

エネ大

エネ大

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ小エネ大／換気影響

エネ大
エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小
エネ小／換気影響

扇風機
4.1.39.11

エネ小／換気影響
0.0.E+00

0.0.E+00

エネ小／換気影響

炊飯器
4.1.39.10

エネ大

エネ小

0.0.E+00

エネ大／換気影響

エネ小／換気影響

ライター（その他への着火）
4.1.39.1.10

電子レンジ
4.1.39.5.9

エネ大／換気影響
0.0.E+00

0.0.E+00

6.9.E-03

エネ小／換気影響

エネ大エネ小／換気影響
エネ大／換気影響

エネ小0.0.E+00

エネ大／換気影響
エネ小エネ大
エネ大／換気影響

エネ大

エネ大／換気影響

ディスペンサー4.1.39.5.8

ハンドミキサー4.1.39.5.7

ライター（ガスバーナへの着火）
4.1.39.1.9

ブラシモータ（製品外）
4.1.39.5.6

エネ大

0.0.E+00

エネ小
エネ小／換気影響

8.1.E-03

0.0.E+00

6.0.E-03

確率数値割付表

庫内漏れ（リーチインショーケース扉急開放）
庫外漏れ（平形ショーケース機械室漏れ(4分全量漏れ)）

床面積 [m2]

30.2

天井高さ [m]2.2空間体積 [m3]66.4

作業時間 [h]16

時空積[m3･min]風速[0.0m/s]

上下隙間＋扉開閉タイミング考慮

5.00

6.92

風速
[2.5m/s]

扉開閉タイミング考慮

0.50

0.42

風速
[0.0m/s]

上下隙間考慮

11.04

26.63

機器検討データ
R290冷媒No.

可燃性域継続時間
［min］

項目
未対策

対策

未対策

対策

可燃域継続 可燃域継続 着火源作動 着火源存在 着火源使用 着火源作動
着火源の存
時間
時間
時間
時間
回数
回数
在係数k
Tv[h]
Tv[h]
ΔTIc[h]ΔTI[h]
n[回]
nc[回]

着火エネルギー区別
換気影響区別0：ｴﾈﾙｷﾞｰ小／換気なし
1：ｴﾈﾙｷﾞｰ大／換気なし
2：ｴﾈﾙｷﾞｰ小／換気あり
3：ｴﾈﾙｷﾞｰ大／換気あり

集計用

備考

店舗内で着火する確率

1.01.E-04

9.30.E-10

No.4.1.1 + No4.1.30

4.1.1

ファン稼働時に着火する確率

5.97.E-05

9.29.E-10

No.4.1.2 + No4.1.14

4.1.2

庫内漏えいして着火する確率

5.89.E-05

9.29.E-10

No.4.1.3 + No4.1.8

4.1.3

庫内漏えいして着火する確率（庫外ファン影響あり）

3.59.E-06

5.67.E-11

No.4.1.4 * No.4.1.5 * No.4.1.6 * No.4.1.7 * No.4.1.12 * No.4.1.22 * No.4.1.26

4.1.4a

空間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響なし

1.27.E-02

1.27.E-02

4.1.4b

空間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響なし

1.27.E-02

1.27.E-02

4.1.4c

空間的遭遇確率 エネルギー小8.96.E-03

8.96.E-03

4.1.5a4.1.5b
4.1.5c
4.1.5d
4.1.5e4.1.5f
4.1.5g

時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響なし
時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響あり
時間的遭遇確率 エネルギー小時間的遭遇確率 総和
時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響あり比率
時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響なし比率
時間的遭遇確率 エネルギー小比率

6.98.E-01
0.00.E+00
3.62.E-02
7.34.E-01
9.51.E-01
0.00.E+00
4.93.E-02

6.98.E-01
0.00.E+00
3.62.E-02
7.34.E-01
9.51.E-01
0.00.E+00
4.93.E-02

4.1.5.1
4.1.5.1a4.1.5.1b4.1.5.1c

裸火が要因となる着火源
裸火が要因となる着火源 エネルギー大／換気影響なし
裸火が要因となる着火源 エネルギー大／換気影響あり
裸火が要因となる着火源 エネルギー小6.97.E-01
6.97.E-01
0.00.E+00
0.00.E+00

6.97.E-01
6.97.E-01
0.00.E+00
0.00.E+00

4.1.5.1.1

燃焼式暖房機1.00.E-04

1.00.E-04

8.29E-03

8.29E-03

2.E+01

2.E+011

1

1.E-041

4.1.5.1.2

ガスレンジ

2.91.E-01

2.91.E-01

8.29E-03

8.29E-03

8.E-02

8.E-0260

1

1.E+001

4.1.5.1.3

ガスフライヤー2.91.E-01

2.91.E-01

8.29E-03

8.29E-03

8.E-02

8.E-0260

1

1.E+001

4.1.5.1.4

燃焼式湯沸器0.00.E+00

0.00.E+00

8.29E-03

8.29E-03

4.1.5.1.5

ガス炊飯器

1.08.E-01

1.08.E-01

8.29E-03

8.29E-03

8.E-01

8.E-0151

5.E-011

4.1.5.1.6

ガスバーナー

2.07.E-03

2.07.E-03

8.29E-03

8.29E-03

3.E-03

3.E-03101

3.E-011

4.1.5.1.7
4.1.5.1.8

ライター（喫煙具への着火）
喫煙具、タバコ

0.00.E+00
0.00.E+00

0.00.E+00
0.00.E+00

8.29E-03
8.29E-03

8.29E-03
8.29E-03

4.1.5.1.9

ライター（ガスバーナへの着火）

1.81.E-03

1.81.E-03

8.29E-03

8.29E-03

1.E-03

1.E-03101

3.E-011

4.1.5.1.10

ライター（その他への着火）

3.63.E-04

3.63.E-04

8.29E-03

8.29E-03

1.E-03

1.E-032

1

3.E-011

4.1.5.1.11

食品に装飾する火（ケーキのローソクや花火を想定）

1.56.E-03

1.56.E-03

8.29E-03

8.29E-03

3.E-02

3.E-022

1

3.E-011

空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大／換気影響あり)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^(1/2)
【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする
11
13
10

1
3
0

1

1
1

11
13
10

着火エネルギー大の確率の総和
着火エネルギー大／換気影響ありの総和
着火エネルギー小の確率の総和
着火エネルギーの確率の総和（確率が1を超える場合は比率で計算する）
着火エネルギー大の比率
着火エネルギー大／換気影響ありの比率
着火エネルギー小の比率
No.4.1.5.1a +No.4.1.5.1b +No.4.1.5.1c
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が3の総和
着火エネルギー区別が0の総和
輻射式の灯油ストーブを想定
使用時間：16h／日 人がいる時間が9:00～25:00
存在確率：0.01%
使用時間：5分／回
使用回数：60回／日 営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回
使用時間：5分／回
使用回数：60回／日 営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回
燃焼部分に十分な空気吸込みがあるから着火源にならない
使用時間：45分／回
使用回数：5回／日
存在確率：50% ガスと電気の比率を1対１と想定
使用時間：10秒／回
使用回数：10回／日
存在確率：30%
厨房で喫煙しない
厨房で喫煙しない■ガスバーナへの着火に使用
使用時間：5秒／回
使用回数：10回／日
存在確率：30%■誕生日ケーキに使用する
使用時間：5秒／回
使用回数：2回／日
存在確率：30%■誕生日ケーキに使用する
使用時間：2分／回
使用回数：2回／日
存在確率：30%

機器検討データ
R290冷媒
No.

項目
未対策

対策

未対策

対策

可燃域継続 可燃域継続 着火源作動 着火源存在 着火源使用 着火源作動
着火源の存
時間
時間
時間
時間
回数
回数
在係数k
Tv[h]
Tv[h]
ΔTIc[h]ΔTI[h]
n[回]
nc[回]

着火エネルギー区別
換気影響区別0：ｴﾈﾙｷﾞｰ小／換気なし
1：ｴﾈﾙｷﾞｰ大／換気なし
2：ｴﾈﾙｷﾞｰ小／換気あり
3：ｴﾈﾙｷﾞｰ大／換気あり

4.1.5.2
4.1.5.2a4.1.5.2b4.1.5.2.1
4.1.5.2.2
4.1.5.2.3

機器発火が要因となる着火源
機器発火が要因となる着火源 エネルギー大
機器発火が要因となる着火源 エネルギー小トラッキング
扇風機
携帯電話

2.54.E-10
2.54.E-10
0.00.E+00
1.28.E-11
1.31.E-10
3.63.E-12

2.54.E-10
2.54.E-10
0.00.E+00
1.28.E-11
1.31.E-10
3.63.E-12

8.29E-03
8.29E-03
8.29E-03

8.29E-03
8.29E-03
8.29E-03

2.E-092.E-084.E-101
01
1
1

4.1.5.2.4

電子レンジ

1.07.E-10

1.07.E-10

8.29E-03

8.29E-03

1.E-081

4.1.5.3

他機種のヒータ過熱（自己発火温度以上）が要因となる着火源

1.44.E-03

1.44.E-03

8.29E-03

8.29E-03

4.1.5.4
4.1.5.4a
4.1.5.4b

コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源
コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源 エネルギー大コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源 エネルギー小3.66.E-04
0.00.E+00
3.66.E-04

3.66.E-04
0.00.E+00
3.66.E-04

4.1.5.4.1

ハンドミキサー1.83.E-04

1.83.E-04

5.86E-03

5.86E-03

1.E-06

1.E-061

1

5.E-010

4.1.5.4.2

充電器（スマホ等）

1.83.E-04

1.83.E-04

5.86E-03

5.86E-03

1.E-06

1.E-061

1

5.E-010

4.1.5.4.3

その他厨房機器（業冷、製氷機等）

0.00.E+00

0.00.E+00

5.86E-03

5.86E-03

4.1.5.5
4.1.5.5a4.1.5.5b

スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源
スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源 エネルギー大
スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源 エネルギー小3.55.E-02
0.00.E+00
3.55.E-02

3.55.E-02
0.00.E+00
3.55.E-02

4.1.5.5.1

照明

1.46.E-03

1.46.E-03

5.86E-03

5.86E-03

1.E-06

1.E-064

1

1.E+0004.1.5.5.2

換気扇

7.32.E-04

7.32.E-04

5.86E-03

5.86E-03

1.E-06

1.E-062

1

1.E+0004.1.5.5.3

ガスフライヤー0.00.E+00

0.00.E+00

5.86E-03

5.86E-03

4.1.5.5.4

ガスレンジ

0.00.E+00

0.00.E+00

5.86E-03

5.86E-03

4.1.5.5.5

燃焼式湯沸かし器

1.31.E-02

1.31.E-02

5.86E-03

5.86E-03

1.E-06

1.E-0640

1

9.E-010

4.1.5.5.6

ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

5.14.E-04

5.14.E-04

5.86E-03

5.86E-03

1.E-06

1.E-06144

1

1.E-020

4.1.5.5.7

ハンドミキサー3.66.E-04

3.66.E-04

5.86E-03

5.86E-03

1.E-06

1.E-062

1

5.E-010

4.1.5.5.8

ディスペンサー9.08.E-03

9.08.E-03

5.86E-03

5.86E-03

1.E-06

1.E-0650

1

5.E-010

4.1.5.5.9

電子レンジ

8.74.E-03

8.74.E-03

5.86E-03

5.86E-03

1.E-06

1.E-0630

1

8.E-010

4.1.5.5.10

炊飯機

1.17.E-03

1.17.E-03

5.86E-03

5.86E-03

1.E-06

1.E-0641

8.E-010

4.1.5.5.11

扇風機

3.66.E-04

3.66.E-04

5.86E-03

5.86E-03

1.E-06

1.E-062

1

5.E-010

2.E+002.E+0011

1.E-02

5.86E-03

備考

11
10

1

11

1
0

11
10

0
1
0

5.86E-03

集計用

3.E-103.E-1041

2.E-01

0

11
10

10

No.4.1.5.2a + No4.1.5.2b
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が0の総和
1部屋あたり20箇所。着火事故件数：202件/17年（NITE事故情報）。出荷台数：297,936千台/年（JEMA統計(2013)）。製品寿命：10年。
1部屋あたり1台。着火事故件数：221件/17年（NITE事故情報）。出荷台数：1,599千台/年（JEITA自主調査(2004)）。製品寿命：10年。
1部屋あたり4台。着火事故件数：23件/17年（NITE事故情報）。出荷台数：23,989千台/年（JEITA自主調査(2012)）。製品寿命：10年。
1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60
使用時間：15分／回 4回／1日（6時間でDF） 60分／日 1/24=0.041666666666 = ΔTIc[h]=ΔTI[h]存在確率：100年に一度 = 1%
No.4.1.5.4a + No4.1.5.4b
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が0の総和■一日に2回コンセント抜き差しの内、1回を電源入れたまま操作する
使用時間：5msec／回
使用回数：2回／日
存在確率：50%■一日に2回コンセント抜き差しの内、1回を電源入れたまま操作する
使用時間：5msec／回
使用回数：2回／日
存在確率：50%
抜き差ししない
No.4.1.5.5a + No4.1.5.5b
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が0の総和
1日/4回スイッチONOFF、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数kONの時にしか着火源にならないため回数は4回
1日/1回スイッチONOFF、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k
裸火の着火源と連続的に発生しするため、分ける必要なし。
スイッチON/OFFの時間は裸火に比べると無視できる程短いため、着火源とみなさない。
裸火の着火源と連続的に発生しするため、分ける必要なし。
スイッチON/OFFの時間は裸火に比べると無視できる程短いため、着火源とみなさない。
使用時間：5msec／回
使用時間：40回/日
存在確率：90%
一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k
使用時間：5msec／回
使用時間：2回/日
存在確率：50%
使用時間：5msec／回
使用時間：50回/日
存在確率：50%
使用時間：5msec／回
使用時間：30回/日
存在確率：80%
使用時間：5msec／回
使用時間：4回/日 昼2回、夜2回ご飯を炊くと想定存在確率：80%
使用時間：5msec／回
使用時間：2回/日 昼と夜の調理開始時それぞれでONすると想定
存在確率：50%
従業員：4人
帯電タイミング：朝一、休憩後の2回帯電時に機器等に触れたタイミングで静電気が発生する※一回放電したら帯電しない⇒店内は湿度高いため
4×2=8回（MAX）
8回の内4回は厨房内で放電する
放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187

4.1.5.6

接触時の静電気が要因となる着火源

2.74.E-04

2.74.E-04

4.1.6
4.1.6.1
4.1.6.2
4.1.6.3

冷媒漏えい発生確率
噴出漏れ発生確率
急速漏れ発生確率
微少漏れ発生確率

5.68.E-03
2.02.E-06
6.31.E-04
5.05.E-03

5.68.E-03
2.02.E-06
6.31.E-04
5.05.E-03

No4.1.7 + No4.1.8 + No4.1.9
2014年～2017年の噴出漏れ発生件数25件を、期間4年と普及台数3,100,000台で除して算出
2014年～2017年の急速漏れ発生件数7823件を、期間4年と普及台数3,100,000台で除して算出
2014年～2017年の微少漏れ発生件数62644件を、期間4年と普及台数3,100,000台で除して算出

4.1.7

庫内漏えい時に庫外に冷媒が漏れる確率

1.00.E+00

1.00.E-05

4.1.7.1

冷媒回路が開のままの確率

1.00.E+00

1.00.E-04

4.1.7.2

漏えい時警報対策

1.00.E+00

1.00.E-01

No.4.1.7.1 * No.4.1.7.2
ビル用マルチエアコンの弁の故障率を4.05E-04（日冷工：「微燃性冷媒を使用したビル用マルチエアコンのリスク評価報告書」（2017．9））、そのうち弁が開状態で故障する確率を1.0E-04とする。
警報対策による効果を1/10とする

4.1.8

庫内漏えいして着火する確率（庫外ファン影響なし）

5.53.E-05

8.72.E-10

No.4.1.9 * No.4.110 * No.4.1.6 * No.4.1.7 * No.4.1.12 * No.4.1.22 * No.4.1.27

4.1.9a

空間的遭遇確率 エネルギー大2.08.E-02

2.08.E-02

4.1.9b

空間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響なし

2.08.E-02

2.08.E-02

4.1.9c

空間的遭遇確率 エネルギー小1.47.E-02

1.47.E-02

空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大／換気影響あり)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^(1/2)
【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする

機器検討データ
R290冷媒
No.

項目
未対策

対策

未対策

対策

可燃域継続 可燃域継続 着火源作動 着火源存在 着火源使用 着火源作動
着火源の存
時間
時間
時間
時間
回数
回数
在係数k
Tv[h]
Tv[h]
ΔTIc[h]ΔTI[h]
n[回]
nc[回]

着火エネルギー区別
換気影響区別0：ｴﾈﾙｷﾞｰ小／換気なし
1：ｴﾈﾙｷﾞｰ大／換気なし
2：ｴﾈﾙｷﾞｰ小／換気あり
3：ｴﾈﾙｷﾞｰ大／換気あり

4.1.10a4.1.10b4.1.10c
4.1.10d4.1.10e
4.1.10f
4.1.10g

時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響なし
時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響あり
時間的遭遇確率 エネルギー小時間的遭遇確率 総和
時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響あり比率
時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響なし比率
時間的遭遇確率 エネルギー小比率

9.35.E-01
0.00.E+00
1.24.E-02
9.47.E-01
9.87.E-01
0.00.E+00
1.31.E-02

9.35.E-01
0.00.E+00
1.24.E-02
9.47.E-01
9.87.E-01
0.00.E+00
1.31.E-02

4.1.10.1
4.1.10.1a
4.1.10.1b4.1.10.1c

裸火が要因となる着火源
裸火が要因となる着火源 エネルギー大／換気影響なし
裸火が要因となる着火源 エネルギー大／換気影響あり
裸火が要因となる着火源 エネルギー小9.33.E-01
9.33.E-01
0.00.E+00
0.00.E+00

9.33.E-01
9.33.E-01
0.00.E+00
0.00.E+00

4.1.10.1.1

燃焼式暖房機1.01.E-04

1.01.E-04

8.34E-02

8.34E-02

2.E+01

2.E+011

1

1.E-041

4.1.10.1.2

ガスレンジ

4.67.E-01

4.67.E-01

8.34E-02

8.34E-02

8.E-02

8.E-0260

1

1.E+001

4.1.10.1.3

ガスフライヤー8.E-02

8.E-0260

1

1.E+00

1

集計用

備考

11
13
10

着火エネルギー大の確率の総和
着火エネルギー大／換気影響ありの総和
着火エネルギー小の確率の総和
着火エネルギーの確率の総和（確率が1を超える場合は比率で計算する）
着火エネルギー大の比率
着火エネルギー大／換気影響ありの比率
着火エネルギー小の比率

4.67.E-01

4.67.E-01

8.34E-02

8.34E-02

燃焼式湯沸器
ガス炊飯器
ガスバーナー
ライター（喫煙具への着火）
喫煙具、タバコライター（ガスバーナへの着火）
ライター（その他への着火）
食品に装飾する火4.1.10.1.11（ケーキのローソクや花火を想定）

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

8.34E-02
8.34E-02
8.34E-02
8.34E-02
8.34E-02
8.34E-02
8.34E-02

8.34E-02
8.34E-02
8.34E-02
8.34E-02
8.34E-02
8.34E-02
8.34E-02

1
1
1
1
1
1
1

No.4.1.10.1a +No.4.1.10.1b +No.4.1.10.1c
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が3の総和
着火エネルギー区別が0の総和
輻射式の灯油ストーブを想定
使用時間：16h／日 人がいる時間が9:00～25:00
存在確率：0.01%
使用時間：5分／回
使用回数：60回／日 営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回
使用時間：5分／回
使用回数：60回／日 営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
厨房で喫煙しない
厨房で喫煙しない
存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない

0.00.E+00

0.00.E+00

8.34E-02

8.34E-02

1

存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない

4.1.10.2
4.1.10.2a
4.1.10.2b4.1.10.2.1
4.1.10.2.2
4.1.10.2.3
4.1.10.2.4

機器発火が要因となる着火源
機器発火が要因となる着火源 エネルギー大
機器発火が要因となる着火源 エネルギー小トラッキング
扇風機
携帯電話
電子レンジ

1.48.E-09
1.48.E-09
0.00.E+00
1.29.E-10
1.32.E-09
3.65.E-11
0.00.E+00

1.48.E-09
1.48.E-09
0.00.E+00
1.29.E-10
1.32.E-09
3.65.E-11
0.00.E+00

1110

8.34E-02
8.34E-02
8.34E-02
8.34E-02

8.34E-02
8.34E-02
8.34E-02
8.34E-02

1
0
1
1
1
1

4.1.10.3

他機種のヒータ過熱（自己発火温度以上）が要因となる着火源

1.49.E-03

1.49.E-03

8.34E-02

8.34E-021

11

4.1.10.4
4.1.10.4a
4.1.10.4b
4.1.10.4.1

コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源
コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源 エネルギー大コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源 エネルギー小ハンドミキサー1.84.E-03
0.00.E+00
1.84.E-03
0.00.E+00

1.84.E-03
0.00.E+00
1.84.E-03
0.00.E+00

11
10

5.89E-02

5.89E-021
0
0

4.1.10.4.2

充電器（スマホ等）

1.84.E-03

1.84.E-03

5.89E-02

5.89E-02

4.1.10.4.3

その他厨房機器（業冷、製氷機等）

0.00.E+00

0.00.E+00

5.89E-02

5.89E-02

0

4.1.10.5
4.1.10.5a
4.1.10.5b
4.1.10.5.1
4.1.10.5.2
4.1.10.5.3
4.1.10.5.4
4.1.10.5.5

スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源
スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源 エネルギー大
スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源 エネルギー小照明
換気扇
ガスフライヤーガスレンジ
燃焼式湯沸かし器

7.80.E-03
0.00.E+00
7.80.E-03
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

7.80.E-03
0.00.E+00
7.80.E-03
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

5.89E-02
5.89E-02
5.89E-02
5.89E-02
5.89E-02

5.89E-02
5.89E-02
5.89E-02
5.89E-02
5.89E-02

1
0
0
0
0
0
0

4.1.10.5.6

ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

4.12.E-03

4.12.E-03

5.89E-02

5.89E-02

4.1.10.5.7
4.1.10.5.8
4.1.10.5.9
4.1.10.5.10

ハンドミキサー
ディスペンサー
電子レンジ
炊飯機

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

5.89E-02
5.89E-02
5.89E-02
5.89E-02

5.89E-02
5.89E-02
5.89E-02
5.89E-02

3.68.E-03

3.68.E-03

5.89E-02

5.89E-02

4.1.10.1.4
4.1.10.1.10
4.1.10.1.6
4.1.10.1.7
4.1.10.1.8
4.1.10.1.9
4.1.10.1.10

4.1.10.5.11 扇風機

4.1.10.6

接触時の静電気が要因となる着火源

2.74.E-03

2.74.E-03

1
3
0

5.89E-02

5.89E-02

2.E-092.E-084.E-102.E+00

1.E-06

1.E-06

2.E+00

1.E-06

1.E-06

1

1

144

1

1

1

1.E-02

5.E-01

1.E-02

11
13
10

0

11
10

0
0
0
0
0

1.E-06

3.E-10

1.E-06

3.E-102

41

1

5.E-01

2.E-0100

10No.4.1.10.2a + No4.1.10.2b
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が0の総和
1部屋あたり20箇所。着火事故件数：202件/17年（NITE事故情報）。出荷台数：297,936千台/年（JEMA統計(2013)）。製品寿命：10年。
1部屋あたり1台。着火事故件数：221件/17年（NITE事故情報）。出荷台数：1,599千台/年（JEITA自主調査(2004)）。製品寿命：10年。
1部屋あたり4台。着火事故件数：23件/17年（NITE事故情報）。出荷台数：23,989千台/年（JEITA自主調査(2012)）。製品寿命：10年。
存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
使用時間：15分／回 4回／1日（6時間でDF） 60分／日 1/24=0.041666666666 = ΔTIc[h]=ΔTI[h]存在確率：100年に一度 = 1%
No.4.1.10.4a + No4.1.10.4b
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が0の総和
存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない■一日に2回コンセント抜き差しの内、1回を電源入れたまま操作する
使用時間：5msec／回
使用回数：2回／日
存在確率：50%
抜き差ししない
No.4.1.10.5a + No4.1.10.5b
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が0の総和
存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k
存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
使用時間：5msec／回
使用時間：2回/日 昼と夜の調理開始時それぞれでONする
存在確率：50%
従業員：4人
帯電タイミング：朝一、休憩後の2回帯電時に機器等に触れたタイミングで静電気が発生する※一回放電したら帯電しない⇒店内は湿度高いため
4×2=8回（MAX）
8回の内4回は厨房内で放電する
放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187

機器検討データ
R290冷媒
No.

項目
未対策

対策

未対策

対策

可燃域継続 可燃域継続 着火源作動 着火源存在 着火源使用 着火源作動
着火源の存
時間
時間
時間
時間
回数
回数
在係数k
Tv[h]
Tv[h]
ΔTIc[h]ΔTI[h]
n[回]
nc[回]

着火エネルギー区別
換気影響区別0：ｴﾈﾙｷﾞｰ小／換気なし
1：ｴﾈﾙｷﾞｰ大／換気なし
2：ｴﾈﾙｷﾞｰ小／換気あり
3：ｴﾈﾙｷﾞｰ大／換気あり

集計用

備考

4.1.11

庫外ファン停止率

3.66.E-01

6.25.E-08

4.1.11.1

通常運転時のファン停止率

3.19.E-01

0.00.E+00

4.1.11.2

デフロスト時のファン停止率

4.17.E-02

0.00.E+00

4.1.11.3

ファン故障率3.14.E-05

6.25.E-08

4.1.11.4

ファン以外の故障時のファン停止率

5.00.E-03

0.00.E+00

4.1.11.6

ファン故障時の警報対策

1.00.E+00

1.00.E-01

4.1.12

庫外ファン稼働率

6.34.E-01

1.00.E+00

1-庫外ファン停止率（No.4.1.11）

4.1.13

庫外ファン稼働時に可燃域が発生する確率

1.00.E-01

0.00.E+00

風量が足りない場合に可燃域が発生する⇒ 未対策：10%の機種が必要風量以下⇒ 対策有：全機種必要風量以上

4.1.134.1.13.1
4.1.13.2

遮断弁が開のままになる確率
遮断弁が開のまま故障する確率
漏えい時警報対策―――

1.00.E-05
1.00.E-04
1.00.E-01

No.4.1.13.1 * No.4.1.13.2
A2Lのビル用マルチRA-SWG資料より弁の故障率を4.05E-04、そのうち弁が開状態で故障する確率を1.0E-04とする。
警報対策による効果を1/10とする

4.1.14

庫外漏えいして着火する確率8.30.E-07

0.00.E+00

No.4.1.12 * No.4.123 * No.4.1.6 * No.4.1.17 * No.4.1.18 * No.4.1.13 * No.4.1.23

4.1.17a

空間的遭遇確率 エネルギー大3.63.E-02

3.63.E-02

4.1.17b

空間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響なし

3.63.E-02

3.63.E-02

4.1.17c

空間的遭遇確率 エネルギー小2.57.E-02

2.57.E-02

4.1.18a4.1.18b4.1.18c
4.1.18d
4.1.18e4.1.18f
4.1.18g

時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響なし
時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響あり
時間的遭遇確率 エネルギー小時間的遭遇確率 総和
時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響あり比率
時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響なし比率
時間的遭遇確率 エネルギー小比率

1.49.E+00
0.00.E+00
7.04.E-01
2.19E+00
6.79.E-01
0.00.E+00
3.21.E-01

1.49.E+00
0.00.E+00
7.04.E-01
2.19E+00
6.79.E-01
0.00.E+00
3.21.E-01

4.1.18.1
4.1.18.1a
4.1.18.1b
4.1.18.1c

裸火が要因となる着火源
裸火が要因となる着火源 エネルギー大／換気影響なし
裸火が要因となる着火源 エネルギー大／換気影響あり
裸火が要因となる着火源 エネルギー小1.48.E+00
1.48.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

1.48.E+00
1.48.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

4.1.18.1.1

燃焼式暖房機1.01.E-04

1.01.E-04

1.84E-01

1.84E-01

2.E+01

2.E+011

1

1.E-041

4.1.18.1.2

ガスレンジ

6.36.E-01

6.36.E-01

1.84E-01

1.84E-01

8.E-02

8.E-0260

1

1.E+001

4.1.18.1.3

ガスフライヤー6.36.E-01

6.36.E-01

1.84E-01

1.84E-01

8.E-02

8.E-0260

1

1.E+001

4.1.18.1.4

燃焼式湯沸器0.00.E+00

0.00.E+00

1.84E-01

1.84E-01

4.1.18.1.5

ガス炊飯器

1.30.E-01

1.30.E-01

1.84E-01

1.84E-01

8.E-01

8.E-0151

5.E-011

4.1.18.1.6

ガスバーナー

3.32.E-02

3.32.E-02

1.84E-01

1.84E-01

3.E-03

3.E-03101

3.E-011

4.1.18.1.7
4.1.18.1.8

ライター（喫煙具への着火）
喫煙具、タバコ

0.00.E+00
0.00.E+00

0.00.E+00
0.00.E+00

1.84E-01
1.84E-01

1.84E-01
1.84E-01

4.1.18.1.9

ライター（ガスバーナへの着火）

3.30.E-02

3.30.E-02

1.84E-01

1.84E-01

1.E-03

1.E-03101

3.E-01

1

6.91.E-03

6.91.E-03

1.84E-01

1.84E-01

1.E-03

1.E-032

1

3.E-01

1

8.10.E-03

8.10.E-03

1.84E-01

1.84E-01

3.E-02

3.E-022

1

3.E-011

4.1.18.1.10 ライター（その他への着火）

4.1.18.1.11

食品に装飾する火（ケーキのローソクや花火を想定）

No4.1.11.1 + No.4.1.11.2 + No.4.1.11.3 + No.4.1.11.4
通常運転時間：24h-1h（デフロスト）=23h
サーモサイクルを10分ONして5分OFFとする（仮決め）
23時間の内、5/(10+5)=1/3時間停止している → 23*1/3/24 =0.319【対策】サーモサイクル中にファンを停止しない
DF時間：15分／回 4回／1日（6時間でDF） 60分／日 1/24=0.041666666666【対策】デフロスト時もファン稼働させる
ビルマルチRAでの業務用換気扇の故障率0.025%
現在の業冷は平均で1.25個（仮）として0.025%^1.25=0.0000314【対策】庫外ファンは2個以上設置する。 2個設置するとして、2個がどちらも故障する確率は0.025%X0.025%=6.25E-04%
未対策は庫外ファン以外の故障ではファンを止める
庫外ファン以外の故障率：製品故障率 0.5%（仮） 耐用年数
【対策】庫外ファン以外の故障ではファンを止めない
ファン故障時の警報対策による係数対策無しだと1.0 対策ありだと0.1空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大／換気影響あり)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^(1/2)
【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする
11
13
10

1
3
0

1

1
1

11
13
10

着火エネルギー大の確率の総和
着火エネルギー大／換気影響ありの総和
着火エネルギー小の確率の総和
着火エネルギーの確率の総和（確率が1を超える場合は比率で計算する）
着火エネルギー大の比率
着火エネルギー大／換気影響ありの比率
着火エネルギー小の比率
No.4.1.18.1a +No.4.1.18.1b +No.4.1.18.1c
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が3の総和
着火エネルギー区別が0の総和
輻射式の灯油ストーブを想定
使用時間：16h／日 人がいる時間が9:00～25:00
存在確率：0.01%
使用時間：5分／回
使用回数：60回／日 営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回
使用時間：5分／回
使用回数：60回／日 営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回
燃焼部分に十分な空気吸込みがあるから着火源にならない
使用時間：45分／回
使用回数：5回／日
存在確率：50% ガスと電気の比率を1対１と想定
使用時間：10秒／回
使用回数：10回／日
存在確率：30%
厨房で喫煙しない
厨房で喫煙しない■ガスバーナへの着火に使用
使用時間：5秒／回
使用回数：10回／日
存在確率：30%■誕生日ケーキに使用する
使用時間：2分／回
使用回数：2回／日
存在確率：30%■誕生日ケーキに使用する
使用時間：2分／回
使用回数：2回／日
存在確率：30%

機器検討データ
R290冷媒
No.

項目
未対策

対策

未対策

対策

可燃域継続 可燃域継続 着火源作動 着火源存在 着火源使用 着火源作動
着火源の存
時間
時間
時間
時間
回数
回数
在係数k
Tv[h]
Tv[h]
ΔTIc[h]ΔTI[h]
n[回]
nc[回]

着火エネルギー区別
換気影響区別0：ｴﾈﾙｷﾞｰ小／換気なし
1：ｴﾈﾙｷﾞｰ大／換気なし
2：ｴﾈﾙｷﾞｰ小／換気あり
3：ｴﾈﾙｷﾞｰ大／換気あり

4.1.18.2
4.1.18.2a
4.1.18.2b
4.1.18.2.1
4.1.18.2.2
4.1.18.2.3

機器発火が要因となる着火源
機器発火が要因となる着火源 エネルギー大
機器発火が要因となる着火源 エネルギー小トラッキング
扇風機
携帯電話

5.64.E-09
5.64.E-09
0.00.E+00
2.85.E-10
2.90.E-09
8.06.E-11

5.64.E-09
5.64.E-09
0.00.E+00
2.85.E-10
2.90.E-09
8.06.E-11

1.84E-01
1.84E-01
1.84E-01

1.84E-01
1.84E-01
1.84E-01

2.E-092.E-084.E-101
01
1
1

4.1.18.2.4

電子レンジ

2.37.E-09

2.37.E-09

1.84E-01

1.84E-01

1.E-081

4.1.18.3

他機種のヒータ過熱（自己発火温度以上）が要因となる着火源

1.55.E-03

1.55.E-03

1.84E-01

1.84E-01

4.1.18.4
4.1.18.4a
4.1.18.4b

コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源
コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源 エネルギー大コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源 エネルギー小8.13.E-03
0.00.E+00
8.13.E-03

8.13.E-03
0.00.E+00
8.13.E-03

4.1.18.4.1

ハンドミキサー4.07.E-03

4.07.E-03

1.30E-01

1.30E-01

1.E-06

1.E-061

1

5.E-010

4.1.18.4.2

充電器（スマホ等）

4.07.E-03

4.07.E-03

1.30E-01

1.30E-01

1.E-06

1.E-061

1

5.E-010

4.1.18.4.3

その他厨房機器（業冷、製氷機等）

0.00.E+00

0.00.E+00

1.30E-01

1.30E-01

4.1.18.5
4.1.18.5a
4.1.18.5b

スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源
スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源 エネルギー大
スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源 エネルギー小6.89.E-01
0.00.E+00
6.89.E-01

6.89.E-01
0.00.E+00
6.89.E-01

4.1.18.5.1

照明

3.21.E-02

3.21.E-02

1.30E-01

1.30E-01

1.E-06

1.E-064

1

1.E+0004.1.18.5.2

換気扇

1.62.E-02

1.62.E-02

1.30E-01

1.30E-01

1.E-06

1.E-062

1

1.E+0004.1.18.5.3

ガスフライヤー0.00.E+00

0.00.E+00

1.30E-01

1.30E-01

4.1.18.5.4

ガスレンジ

0.00.E+00

0.00.E+00

1.30E-01

1.30E-01

4.1.18.5.5

燃焼式湯沸かし器

2.51.E-01

2.51.E-01

1.30E-01

1.30E-01

1.E-06

1.E-0640

1

9.E-010

4.1.18.5.6

ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

6.91.E-03

6.91.E-03

1.30E-01

1.30E-01

1.E-06

1.E-06144

1

1.E-020

4.1.18.5.7

ハンドミキサー8.10.E-03

8.10.E-03

1.30E-01

1.30E-01

1.E-06

1.E-062

1

5.E-010

4.1.18.5.8

ディスペンサー1.68.E-01

1.68.E-01

1.30E-01

1.30E-01

1.E-06

1.E-0650

1

5.E-010

4.1.18.5.9

電子レンジ

1.74.E-01

1.74.E-01

1.30E-01

1.30E-01

1.E-06

1.E-0630

1

8.E-010

4.1.18.5.10 炊飯機

2.57.E-02

2.57.E-02

1.30E-01

1.30E-01

1.E-06

1.E-0641

8.E-010

4.1.18.5.11 扇風機

8.10.E-03

8.10.E-03

1.30E-01

1.30E-01

1.E-06

1.E-062

1

5.E-010

4.1.18.6

接触時の静電気が要因となる着火源

6.01.E-03

6.01.E-03

2.E+002.E+0011

1.E-02

1.30E-01

備考

11
10

1

11

1
0

11
10

0
1
0

1.30E-01

集計用

3.E-103.E-1041

2.E-01

0

11
10

10

No.4.1.18.2a + No4.1.18.2b
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が0の総和
1部屋あたり20箇所。着火事故件数：202件/17年（NITE事故情報）。出荷台数：297,936千台/年（JEMA統計(2013)）。製品寿命：10年。
1部屋あたり1台。着火事故件数：221件/17年（NITE事故情報）。出荷台数：1,599千台/年（JEITA自主調査(2004)）。製品寿命：10年。
1部屋あたり4台。着火事故件数：23件/17年（NITE事故情報）。出荷台数：23,989千台/年（JEITA自主調査(2012)）。製品寿命：10年。
1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60
使用時間：15分／回 4回／1日（6時間でDF） 60分／日 1/24=0.041666666666 = ΔTIc[h]=ΔTI[h]存在確率：100年に一度 = 1%
No.4.1.18.4a + No4.1.18.4b
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が0の総和■一日に2回コンセント抜き差しの内、1回を電源入れたまま操作する
使用時間：5msec／回
使用回数：2回／日
存在確率：50%■一日に2回コンセント抜き差しの内、1回を電源入れたまま操作する
使用時間：5msec／回
使用回数：2回／日
存在確率：50%
抜き差ししない
No.4.1.18.5a + No4.1.18.5b
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が0の総和
1日/4回スイッチONOFF、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数kONの時にしか着火源にならないため回数は4回
1日/1回スイッチONOFF、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k
裸火の着火源と連続的に発生しするため、分ける必要なし。
スイッチON/OFFの時間は裸火に比べると無視できる程短いため、着火源とみなさない。
裸火の着火源と連続的に発生しするため、分ける必要なし。
スイッチON/OFFの時間は裸火に比べると無視できる程短いため、着火源とみなさない。
使用時間：5msec／回
使用時間：40回/日
存在確率：90%
一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k
使用時間：5msec／回
使用時間：2回/日
存在確率：50%
使用時間：5msec／回
使用時間：50回/日
存在確率：50%
使用時間：5msec／回
使用時間：30回/日
存在確率：80%
使用時間：5msec／回
使用時間：4回/日 昼2回、夜2回ご飯を炊くと想定。
存在確率：80%
使用時間：5msec／回
使用時間：2回/日 昼と夜の調理開始時それぞれでONする
存在確率：50%
従業員：4人
帯電タイミング：朝一、休憩後の2回帯電時に機器等に触れたタイミングで静電気が発生する※一回放電したら帯電しない⇒店内は湿度高いため
4×2=8回（MAX）
8回の内4回は厨房内で放電する
放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187

機器検討データ
R290冷媒
No.

項目
未対策

対策

未対策

対策

可燃域継続 可燃域継続 着火源作動 着火源存在 着火源使用 着火源作動
着火源の存
時間
時間
時間
時間
回数
回数
在係数k
Tv[h]
Tv[h]
ΔTIc[h]ΔTI[h]
n[回]
nc[回]

着火エネルギー区別
換気影響区別0：ｴﾈﾙｷﾞｰ小／換気なし
1：ｴﾈﾙｷﾞｰ大／換気なし
2：ｴﾈﾙｷﾞｰ小／換気あり
3：ｴﾈﾙｷﾞｰ大／換気あり

集計用

備考

4.1.22

庫内漏えい率8.89.E-01

8.89.E-01

庫内漏れは全てが微少漏れとして計算

4.1.23

庫外漏えい率

1.11.E-01

1.11.E-01

庫外漏えい率＝1-庫内漏えい率（No.4.1.22）

4.1.24下ユニット率

6.31.E-01

6.31.E-01

63.1% 、対象機（業冷、製氷機）の普及台数（日冷工統計）より算出
業務用冷蔵庫は上ユニット、下ユニットがほぼ同じ比率、製氷機は比率が不明なため、最悪条件としてすべて下ユニットとして計算

4.1.25上ユニット率3.69.E-01

3.69.E-01

1-下ユニット率（No.4.1.24）

4.1.26

庫外ファンで撹拌される確率

1.22.E-01

1.22.E-01

上ユニットは拡販されない（縦型業冷）
下ユニットでも業冷は拡販されない（横型業冷）製氷機のうち50%が拡販されると考えると、製氷機の台数割合 24.5%×0.5 =12.25%

4.1.27

庫外ファンで撹拌されない確率

8.78.E-01

8.78.E-01

1-庫外ファンで撹拌される確率（No.4.1.26）

4.1.30

ファン停止時に着火する確率

4.11.E-05

8.98.E-13

No.4.1.31 + No4.1.37

4.1.31

庫内漏えいして着火する確率3.59.E-05

6.12.E-17

No.4.1.33 * No.4.1.34 * No.4.1.6 * No.4.1.7 * No.4.1.11 * No.4.1.22

4.1.33a

空間的遭遇確率 エネルギー大2.08.E-02

2.08.E-02

4.1.33b

空間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響なし

2.08.E-02

2.08.E-02

4.1.33c

空間的遭遇確率 エネルギー小1.47.E-02

1.47.E-02

4.1.34a4.1.34b4.1.34c
4.1.34d
4.1.34e
4.1.34f
4.1.34g

時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響なし
時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響あり
時間的遭遇確率 エネルギー小時間的遭遇確率 総和
時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響あり比率
時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響なし比率
時間的遭遇確率 エネルギー小比率

1.09.E+00
0.00.E+00
3.43.E-01
1.43.E+00
7.61.E-01
0.00.E+00
2.39.E-01

1.09.E+00
0.00.E+00
3.43.E-01
1.43.E+00
7.61.E-01
0.00.E+00
2.39.E-01

4.1.34.1
4.1.34.1a
4.1.34.1b
4.1.34.1c

裸火が要因となる着火源
裸火が要因となる着火源 エネルギー大／換気影響なし
裸火が要因となる着火源 エネルギー大／換気影響あり
裸火が要因となる着火源 エネルギー小1.09.E+00
1.09.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

1.09.E+00
1.09.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

4.1.34.1.1

燃焼式暖房機1.01.E-04

1.01.E-04

8.34E-02

8.34E-02

2.E+01

2.E+011

1

1.E-041

4.1.34.1.2

ガスレンジ

4.67.E-01

4.67.E-01

8.34E-02

8.34E-02

8.E-02

8.E-0260

1

1.E+001

4.1.34.1.3

ガスフライヤー4.67.E-01

4.67.E-01

8.34E-02

8.34E-02

8.E-02

8.E-0260

1

1.E+001

4.1.34.1.4

燃焼式湯沸器0.00.E+00

0.00.E+00

8.34E-02

8.34E-02

4.1.34.1.5

ガス炊飯器

1.17.E-01

1.17.E-01

8.34E-02

8.34E-02

8.E-01

8.E-0151

5.E-011

4.1.34.1.6

ガスバーナー

1.58.E-02

1.58.E-02

8.34E-02

8.34E-02

3.E-03

3.E-03101

3.E-011

4.1.34.1.7
4.1.34.1.8

ライター（喫煙具への着火）
喫煙具、タバコ

0.00.E+00
0.00.E+00

0.00.E+00
0.00.E+00

8.34E-02
8.34E-02

8.34E-02
8.34E-02

4.1.34.1.9

ライター（ガスバーナへの着火）

1.55.E-02

1.55.E-02

8.34E-02

8.34E-02

1.E-03

1.E-03101

3.E-01

1

3.17.E-03

3.17.E-03

8.34E-02

8.34E-02

1.E-03

1.E-032

1

3.E-01

1

8.34E-02

8.34E-02

3.E-02

3.E-022

1

3.E-011

4.1.34.1.10 ライター（その他への着火）

空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大／換気影響あり)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^(1/2)
【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする
11
13
10

1
3
0

11
13
10

1

1
1

4.1.34.1.11

食品に装飾する火（ケーキのローソクや花火を想定）

4.36.E-03

4.36.E-03

4.1.34.2
4.1.34.2a
4.1.34.2b
4.1.34.2.1
4.1.34.2.2
4.1.34.2.3

機器発火が要因となる着火源
機器発火が要因となる着火源 エネルギー大
機器発火が要因となる着火源 エネルギー小トラッキング
扇風機
携帯電話

2.55.E-09
2.55.E-09
0.00.E+00
1.29.E-10
1.32.E-09
3.65.E-11

2.55.E-09
2.55.E-09
0.00.E+00
1.29.E-10
1.32.E-09
3.65.E-11

8.34E-02
8.34E-02
8.34E-02

8.34E-02
8.34E-02
8.34E-02

2.E-092.E-084.E-101
01
1
1

4.1.34.2.4

電子レンジ

1.07.E-09

1.07.E-09

8.34E-02

8.34E-02

1.E-081

4.1.34.3

他機種のヒータ過熱（自己発火温度以上）が要因となる着火源

1.49.E-03

1.49.E-03

8.34E-02

8.34E-02

4.1.34.4
4.1.34.4a
4.1.34.4b

コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源
コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源 エネルギー大コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源 エネルギー小3.68.E-03
0.00.E+00
3.68.E-03

3.68.E-03
0.00.E+00
3.68.E-03

4.1.34.4.1

ハンドミキサー1.84.E-03

1.84.E-03

5.89E-02

5.89E-02

1.E-06

1.E-061

1

5.E-010

4.1.34.4.2

充電器（スマホ等）

1.84.E-03

1.84.E-03

5.89E-02

5.89E-02

1.E-06

1.E-061

1

5.E-010

4.1.34.4.3

その他厨房機器（業冷、製氷機等）

0.00.E+00

0.00.E+00

5.89E-02

5.89E-02

2.E+002.E+0011

1.E-02

11
10

1

11

1
0

11
10

0

着火エネルギー大の確率の総和
着火エネルギー大／換気影響ありの総和
着火エネルギー小の確率の総和
着火エネルギーの確率の総和（確率が1を超える場合は比率で計算する）
着火エネルギー大の比率
着火エネルギー大／換気影響ありの比率
着火エネルギー小の比率
No.4.1.34.1a +No.4.1.34.1b +No.4.1.34.1c
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が3の総和
着火エネルギー区別が0の総和
輻射式の灯油ストーブを想定
使用時間：16h／日 人がいる時間が9:00～25:00
存在確率：0.01%
使用時間：5分／回
使用回数：60回／日 営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回
使用時間：5分／回
使用回数：60回／日 営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回
燃焼部分に十分な空気吸込みがあるから着火源にならない
使用時間：45分／回
使用回数：5回／日
存在確率：50% ガスと電気の比率を1対１と想定
使用時間：10秒／回
使用回数：10回／日
存在確率：30%
厨房で喫煙しない
厨房で喫煙しない■ガスバーナへの着火に使用
使用時間：5秒／回
使用回数：10回／日
存在確率：30%■誕生日ケーキに使用する
使用時間：2分／回
使用回数：2回／日
存在確率：30%■誕生日ケーキに使用する
使用時間：2分／回
使用回数：2回／日
存在確率：30%
No.4.1.34.2a + No4.1.34.2b
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が0の総和
1部屋あたり20箇所。着火事故件数：202件/17年（NITE事故情報）。出荷台数：297,936千台/年（JEMA統計(2013)）。製品寿命：10年。
1部屋あたり1台。着火事故件数：221件/17年（NITE事故情報）。出荷台数：1,599千台/年（JEITA自主調査(2004)）。製品寿命：10年。
1部屋あたり4台。着火事故件数：23件/17年（NITE事故情報）。出荷台数：23,989千台/年（JEITA自主調査(2012)）。製品寿命：10年。
1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60
使用時間：15分／回 4回／1日（6時間でDF） 60分／日 1/24=0.041666666666 = ΔTIc[h]=ΔTI[h]存在確率：100年に一度 = 1%
No.4.1.34.4a + No4.1.34.4b
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が0の総和■一日に2回コンセント抜き差しの内、1回を電源入れたまま操作する
使用時間：5msec／回
使用回数：2回／日
存在確率：50%■一日に2回コンセント抜き差しの内、1回を電源入れたまま操作する
使用時間：5msec／回
使用回数：2回／日
存在確率：50%
抜き差ししない

機器検討データ
R290冷媒
No.

項目
未対策

対策

未対策

対策

可燃域継続 可燃域継続 着火源作動 着火源存在 着火源使用 着火源作動
着火源の存
時間
時間
時間
時間
回数
回数
在係数k
Tv[h]
Tv[h]
ΔTIc[h]ΔTI[h]
n[回]
nc[回]

着火エネルギー区別
換気影響区別0：ｴﾈﾙｷﾞｰ小／換気なし
1：ｴﾈﾙｷﾞｰ大／換気なし
2：ｴﾈﾙｷﾞｰ小／換気あり
3：ｴﾈﾙｷﾞｰ大／換気あり

4.1.34.5
4.1.34.5a
4.1.34.5b

スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源
スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源 エネルギー大
スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源 エネルギー小3.37.E-01
0.00.E+00
3.37.E-01

3.37.E-01
0.00.E+00
3.37.E-01

4.1.34.5.1

照明

1.47.E-02

1.47.E-02

5.89E-02

5.89E-02

1.E-06

1.E-064

1

1.E+0004.1.34.5.2

換気扇

7.35.E-03

7.35.E-03

5.89E-02

5.89E-02

1.E-06

1.E-062

1

1.E+0004.1.34.5.3

ガスフライヤー0.00.E+00

0.00.E+00

5.89E-02

5.89E-02

4.1.34.5.4

ガスレンジ

0.00.E+00

0.00.E+00

5.89E-02

5.89E-02

4.1.34.5.5

燃焼式湯沸かし器

1.24.E-01

1.24.E-01

5.89E-02

5.89E-02

1.E-06

1.E-0640

1

9.E-010

4.1.34.5.6

ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

4.12.E-03

4.12.E-03

5.89E-02

5.89E-02

1.E-06

1.E-06144

1

1.E-020

4.1.34.5.7

ハンドミキサー3.68.E-03

3.68.E-03

5.89E-02

5.89E-02

1.E-06

1.E-062

1

5.E-010

4.1.34.5.8

ディスペンサー8.43.E-02

8.43.E-02

5.89E-02

5.89E-02

1.E-06

1.E-0650

1

5.E-010

4.1.34.5.9

電子レンジ

8.38.E-02

8.38.E-02

5.89E-02

5.89E-02

1.E-06

1.E-0630

1

8.E-010

4.1.34.5.10 炊飯機

1.17.E-02

1.17.E-02

5.89E-02

5.89E-02

1.E-06

1.E-0641

8.E-010

4.1.34.5.11 扇風機

3.68.E-03

3.68.E-03

5.89E-02

5.89E-02

1.E-06

1.E-062

1

5.E-010

4.1.34.6

接触時の静電気が要因となる着火源

2.74.E-03

2.74.E-03

10

5.89E-02

5.89E-02

3.E-103.E-1041

2.E-01

0

集計用

備考

11
10

10

No.4.1.34.5a + No4.1.34.5b
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が0の総和
1日/4回スイッチONOFF、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数kONの時にしか着火源にならないため回数は4回
1日/1回スイッチONOFF、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k
裸火の着火源と連続的に発生しするため、分ける必要なし。
スイッチON/OFFの時間は裸火に比べると無視できる程短いため、着火源とみなさない。
裸火の着火源と連続的に発生しするため、分ける必要なし。
スイッチON/OFFの時間は裸火に比べると無視できる程短いため、着火源とみなさない。
使用時間：5msec／回
使用時間：40回/日
存在確率：90%
一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k
使用時間：5msec／回
使用時間：2回/日
存在確率：50%
使用時間：5msec／回
使用時間：50回/日
存在確率：50%
使用時間：5msec／回
使用時間：30回/日
存在確率：80%
使用時間：5msec／回
使用時間：4回/日 昼2回、夜2回ご飯を炊くと想定。
存在確率：80%
使用時間：5msec／回
使用時間：2回/日 昼と夜の調理開始時それぞれでONする
存在確率：50%
従業員：4人
帯電タイミング：朝一、休憩後の2回帯電時に機器等に触れたタイミングで静電気が発生する※一回放電したら帯電しない⇒店内は湿度高いため
4×2=8回（MAX）
8回の内4回は厨房内で放電する
放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187

4.1.37

庫外漏えいして着火する確率

5.26.E-06

8.98.E-13

4.1.39a4.1.39b4.1.39c
4.1.39d4.1.39e4.1.39f
4.1.39g

時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響なし
時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響あり
時間的遭遇確率 エネルギー小時間的遭遇確率 総和
時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響あり比率
時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響なし比率
時間的遭遇確率 エネルギー小比率

1.27.E+00
0.00.E+00
2.51.E-02
1.30.E+00
9.81.E-01
0.00.E+00
1.93.E-02

1.27.E+00
0.00.E+00
2.51.E-02
1.30.E+00
9.81.E-01
0.00.E+00
1.93.E-02

4.1.39.1
4.1.39.1a
4.1.39.1b4.1.39.1c

裸火が要因となる着火源
裸火が要因となる着火源 エネルギー大／換気影響なし
裸火が要因となる着火源 エネルギー大／換気影響あり
裸火が要因となる着火源 エネルギー小1.27.E+00
1.27.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

1.27.E+00
1.27.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

4.1.39.1.1

燃焼式暖房機1.01.E-04

1.01.E-04

1.84E-01

1.84E-01

2.E+01

2.E+011

1

1.E-041

4.1.39.1.2

ガスレンジ

6.36.E-01

6.36.E-01

1.84E-01

1.84E-01

8.E-02

8.E-0260

1

1.E+001

4.1.39.1.3

ガスフライヤー6.36.E-01

6.36.E-01

1.84E-01

1.84E-01

8.E-02

8.E-0260

1

1.E+001

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

1.84E-01
1.84E-01
1.84E-01
1.84E-01
1.84E-01
1.84E-01
1.84E-01

1.84E-01
1.84E-01
1.84E-01
1.84E-01
1.84E-01
1.84E-01
1.84E-01

1
1
1
1
1
1
1

No.4.1.39.1a +No.4.1.39.1b +No.4.1.39.1c
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が3の総和
着火エネルギー区別が0の総和
輻射式の灯油ストーブを想定
使用時間：16h／日 人がいる時間が9:00～25:00
存在確率：0.01%
使用時間：5分／回
使用回数：60回／日 営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回
使用時間：5分／回
使用回数：60回／日 営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
厨房で喫煙しない
厨房で喫煙しない
存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない

0.00.E+00

0.00.E+00

1.84E-01

1.84E-01

1

存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない

4.1.39.1.4
4.1.39.1.5
4.1.39.1.6
4.1.39.1.7
4.1.39.1.8
4.1.39.1.9
4.1.39.1.10

燃焼式湯沸器
ガス炊飯器
ガスバーナー
ライター（喫煙具への着火）
喫煙具、タバコライター（ガスバーナへの着火）
ライター（その他への着火）
食品に装飾する火4.1.39.1.11（ケーキのローソクや花火を想定）

No.4.1.24 * No.4.1.17 * No.4.1.39 * No.4.1.6 * No.4.1.23 * No.4.1.11
11
13
10

1
3
0

11
13
10

着火エネルギー大の確率の総和
着火エネルギー大／換気影響ありの総和
着火エネルギー小の確率の総和
着火エネルギーの確率の総和（確率が1を超える場合は比率で計算する）
着火エネルギー大の比率
着火エネルギー大／換気影響ありの比率
着火エネルギー小の比率

機器検討データ
R290冷媒
No.

項目
未対策

対策

未対策

対策

可燃域継続 可燃域継続 着火源作動 着火源存在 着火源使用 着火源作動
着火源の存
時間
時間
時間
時間
回数
回数
在係数k
Tv[h]
Tv[h]
ΔTIc[h]ΔTI[h]
n[回]
nc[回]

着火エネルギー区別
換気影響区別0：ｴﾈﾙｷﾞｰ小／換気なし
1：ｴﾈﾙｷﾞｰ大／換気なし
2：ｴﾈﾙｷﾞｰ小／換気あり
3：ｴﾈﾙｷﾞｰ大／換気あり

4.1.39.2
4.1.39.2a4.1.39.2b4.1.39.2.1
4.1.39.2.2
4.1.39.2.3
4.1.39.2.4

機器発火が要因となる着火源
機器発火が要因となる着火源 エネルギー大
機器発火が要因となる着火源 エネルギー小トラッキング
扇風機
携帯電話
電子レンジ

3.27.E-09
3.27.E-09
0.00.E+00
2.85.E-10
2.90.E-09
8.06.E-11
0.00.E+00

3.27.E-09
3.27.E-09
0.00.E+00
2.85.E-10
2.90.E-09
8.06.E-11
0.00.E+00

1.84E-01
1.84E-01
1.84E-01
1.84E-01

1.84E-01
1.84E-01
1.84E-01
1.84E-01

4.1.39.3

他機種のヒータ過熱（自己発火温度以上）が要因となる着火源

1.55.E-03

1.55.E-03

1.84E-01

1.84E-01

4.1.39.4
4.1.39.4a
4.1.39.4b
4.1.39.4.1

コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源
コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源 エネルギー大コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源 エネルギー小ハンドミキサー4.07.E-03
0.00.E+00
4.07.E-03
0.00.E+00

4.07.E-03
0.00.E+00
4.07.E-03
0.00.E+00

1.30E-01

1.30E-01

4.1.39.4.2

充電器（スマホ等）

4.07.E-03

4.07.E-03

1.30E-01

1.30E-01

4.1.39.4.3

その他厨房機器（業冷、製氷機等）

0.00.E+00

0.00.E+00

1.30E-01

1.30E-01

0

4.1.39.5
4.1.39.5a
4.1.39.5b
4.1.39.5.1
4.1.39.5.2
4.1.39.5.3
4.1.39.5.4
4.1.39.5.5

スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源
スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源 エネルギー大
スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源 エネルギー小照明
換気扇
ガスフライヤーガスレンジ
燃焼式湯沸かし器

1.50.E-02
0.00.E+00
1.50.E-02
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

1.50.E-02
0.00.E+00
1.50.E-02
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

1.30E-01
1.30E-01
1.30E-01
1.30E-01
1.30E-01

1.30E-01
1.30E-01
1.30E-01
1.30E-01
1.30E-01

1
0
0
0
0
0
0

4.1.39.5.6

ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

6.91.E-03

6.91.E-03

1.30E-01

1.30E-01

4.1.39.5.7
4.1.39.5.8
4.1.39.5.9
4.1.39.5.10

ハンドミキサー
ディスペンサー
電子レンジ
炊飯機

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

1.30E-01
1.30E-01
1.30E-01
1.30E-01

1.30E-01
1.30E-01
1.30E-01
1.30E-01

8.10.E-03

8.10.E-03

1.30E-01

1.30E-01

4.1.39.5.11 扇風機

4.1.39.6

接触時の静電気が要因となる着火源

6.01.E-03

6.01.E-03

1.30E-01

1.30E-01

2.E-092.E-084.E-102.E+00

1.E-06

1.E-06

2.E+00

1.E-06

1.E-06

1

1

144

1

1

1

1.E-02

5.E-01

1.E-02

集計用

備考

1
0
1
1
1
1

11
10

1

11

1
0
0

11
10

0

11
10

0
0
0
0
0

1.E-06

3.E-10

1.E-06

3.E-102

41

1

5.E-01

2.E-0100

10No.4.1.39.2a + No4.1.39.2b
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が0の総和
1部屋あたり20箇所。着火事故件数：202件/17年（NITE事故情報）。出荷台数：297,936千台/年（JEMA統計(2013)）。製品寿命：10年。
1部屋あたり1台。着火事故件数：221件/17年（NITE事故情報）。出荷台数：1,599千台/年（JEITA自主調査(2004)）。製品寿命：10年。
1部屋あたり4台。着火事故件数：23件/17年（NITE事故情報）。出荷台数：23,989千台/年（JEITA自主調査(2012)）。製品寿命：10年。
存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
使用時間：15分／回 4回／1日（6時間でDF） 60分／日 1/24=0.041666666666 = ΔTIc[h]=ΔTI[h]存在確率：100年に一度 = 1%
No.4.1.39.4a + No4.1.39.4b
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が0の総和
存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない■一日に2回コンセント抜き差しの内、1回を電源入れたまま操作する
使用時間：5msec／回
使用回数：2回／日
存在確率：50%
抜き差ししない
No.4.1.39.5a + No4.1.39.5b
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が0の総和
存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーが小さく着火領域が可燃空間の1/2となるため可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方に2^0.5を除する。
Pt=(1-(1-(ΔTI+(ΔTv/2^0.5))/24)^n)X着火源の存在係数k
存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
使用時間：5msec／回
使用時間：2回/日 昼と夜の調理開始時それぞれでONする
存在確率：50%
従業員：4人
帯電タイミング：朝一、休憩後の2回帯電時に機器等に触れたタイミングで静電気が発生する※一回放電したら帯電しない⇒店内は湿度高いため
4×2=8回（MAX）
8回の内4回は厨房内で放電する
放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187

店舗内で着火する確率
未対策

9.83.E-05

対策

9.19.E-10～～

ファン稼働時に着火する確率
4.1.1
未対策

5.85.E-05

対策

9.18.E-10

庫内漏えいして着火する確率
4.1.2

庫外漏えいして着火する確率
4.1.14未対策

5.82.E-05

対策

9.18.E-10

庫内漏えいして着火する確率（庫外ファン影響あり）
4.1.3

空間的
遭遇確率
4.1.4

時間的遭遇確率
（店舗内）
4.1.5

未対策

3.45.E-06

未対策

5.48.E-05

対策

5.45.E-11

対策

8.64.E-10

庫外ファン
稼働率
4.1.12

庫内漏えい時に庫外に冷媒が漏れる確率4.1.7

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

庫内
漏えい率
4.1.22

空間的
遭遇確率
4.1.9

庫外ファンで撹拌される確率4.1.26

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.10

庫外ファン
稼働率
4.1.12

庫内漏えい時に庫外に冷媒が漏れる確率4.1.7

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

1.27.E-02

エネ大

6.96.E-01

未対策

5.68.E-03

未対策

1.00.E+00

未対策

6.34.E-01

未対策

8.89.E-01

未対策

1.22.E-01

エネ大2.08.E-02

エネ大9.35.E-01

未対策

5.68.E-03

未対策

1.00.E+00

未対策

6.34.E-01

未対策

8.89.E-01

未対策

8.78.E-01

1.27.E-02

エネ大／換気影響

0.00.E+00

対策

5.68.E-03

対策

1.00.E-05

対策

1.00.E+00

対策

8.89.E-01

対策

1.22.E-01

エネ大／換気影響

2.08.E-02

エネ大／換気影響

0.00.E+00

対策

5.68.E-03

対策

1.00.E-05

対策

1.00.E+00

対策

8.89.E-01

対策

8.78.E-01

エネ小8.96.E-03

エネ小0.00.E+00

エネ小1.47.E-02

エネ小0.00.E+00

エネ小／換気影響

0.00.E+00

エネ小／換気影響

0.00.E+00

エネ小／換気影響

0.00.E+00

エネ小／換気影響

0.00.E+00

噴出漏れ
発生確率
4.1.6.1

0.00.E+00

庫外ファンで撹拌されない確率4.1.27

庫内
漏えい率
4.1.22

エネ大

急速漏れ
発生確率
4.1.6.2

2.49.E-07

対策

庫内漏えいして着火する確率（庫外ファン影響な し）
4.1.8

エネ大／換気影響

微小漏れ
発生確率4.1.6.3

未対策

冷媒回路が開のままの確率4.1.7.1

漏えい時警報対策
4.1.7.2

噴出漏れ
発生確率
4.1.6.1

急速漏れ
発生確率
4.1.6.2

微小漏れ
発生確率
4.1.6.3

冷媒回路が開のままの確率4.1.7.1

漏えい時警報対策
4.1.7.2

未対策

5.05.E-03

未対策

6.31.E-04

未対策

2.02.E-06

未対策

1.00.E+00

未対策

1.00.E+00

未対策

5.05.E-03

未対策

6.31.E-04

未対策

2.02.E-06

未対策

1.00.E+00

未対策

1.00.E+00

対策

5.05.E-03

対策

6.31.E-04

対策

2.02.E-06

対策

1.00.E-04

対策

1.00.E-01

対策

5.05.E-03

対策

6.31.E-04

対策

2.02.E-06

対策

1.00.E-04

対策

1.00.E-01

庫外ファン稼働率
4.1.12

空間的遭遇確率
4.1.17

冷媒漏えい発生確率4.1.6

下ユニット率
4.1.24

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.18

庫外ファン稼働時に可燃域が発生する確率
4.1.13

庫外漏えい率
4.1.23

未対策

6.34.E-01

未対策

6.31.E-01

未対策

5.68.E-03

エネ大

1.07.E-02

エネ大9.19.E-01

未対策

1.00.E-01

未対策

1.11.E-01

対策

1.00.E+00

対策

6.31.E-01

対策

5.68.E-03

エネ大／換気影響

1.07.E-02

エネ大／換気影響

0.00.E+00

対策

0.00.E+00

対策

1.11.E-01

エネ小7.59.E-03

エネ小0.00.E+00

エネ小／換気影響

0.00.E+00

エネ小／換気影響

0.00.E+00

微小漏れ
発生確率
4.1.6.3

急速漏れ
発生確率
4.1.6.2

噴出漏れ
発生確率
4.1.6.1

未対策

5.05.E-03

未対策

6.31.E-04

未対策

2.02.E-06

対策

5.05.E-03

対策

6.31.E-04

対策

2.02.E-06

店舗内で着火する確率
未対策

9.83.E-05

対策

9.19.E-10～～

ファン停止時に着火する確率
4.1.30
未対策

3.98.E-05

対策

2.12.E-13

庫外漏えいして着火する確率
4.1.37

庫内漏えいして着火する確率
4.1.31

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.34

空間的遭遇確率
4.1.33未対策

3.86.E-05

未対策

1.24.E-06

対策

6.58.E-17

対策

2.11.E-13

庫内漏えい時に庫外に冷媒が漏れる確率4.1.7

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

庫外ファン停止率
4.1.11

庫内漏えい率
4.1.22エネ大

2.08.E-02

エネ大

1.00.E+00

未対策

5.68.E-03

未対策

1.00.E+00

未対策

3.66.E-01

未対策

8.89.E-01

エネ大／換気影響

2.08.E-02

エネ大／換気影響

0.00.E+00

対策

5.68.E-03

対策

1.00.E-05

対策

6.25.E-08

対策

8.89.E-01

エネ小1.47.E-02

エネ小0.00.E+00

エネ小／換気影響

0.00.E+00

エネ小／換気影響

0.00.E+00

微小漏れ
発生確率
4.1.6.3

噴出漏れ
発生確率
4.1.6.1

急速漏れ
発生確率
4.1.6.2

通常運転時のファン停止率
4.1.11.1

漏えい時警報対策
4.1.7.2

冷媒回路が開のままの確率4.1.7.1

デフロスト時のファン停止率
4.1.11.2

ファン
故障率4.1.11.3

ファン以外の故障時のファン停止率
4.1.11.4

未対策

5.05.E-03

未対策

6.31.E-04

未対策

2.02.E-06

未対策

1.00.E+00

未対策

1.00.E+00

未対策

3.19.E-01

未対策

4.17.E-02

未対策

3.14.E-05

未対策

5.00.E-03

対策

5.05.E-03

対策

6.31.E-04

対策

2.02.E-06

対策

1.00.E-04

対策

1.00.E-01

対策

0.00.E+00

対策

0.00.E+00

対策

6.25.E-08

対策

0.00.E+00

空間的遭遇確率
4.1.17

下ユニット率
4.1.24

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.39

冷媒漏えい発生確率
4.1.6

庫外ファン停止率
4.1.11

庫外漏えい率
4.1.23

未対策

6.31.E-01

エネ大

1.07.E-02

エネ大7.92.E-01

未対策

5.68.E-03

未対策

1.11.E-01

未対策

3.66.E-01

対策

6.31.E-01

エネ大／換気影響

1.07.E-02

エネ大／換気影響

0.00.E+00

対策

5.68.E-03

対策

1.11.E-01

対策

6.25.E-08

エネ小7.59.E-03

エネ小0.00.E+00

エネ小／換気影響

0.00.E+00

エネ小／換気影響

0.00.E+00

微小漏れ
発生確率
4.1.6.3

急速漏れ
発生確率
4.1.6.2

噴出漏れ
発生確率
4.1.6.1

ファン以外の故障時のファン停止率
4.1.11.4

ファン故障率
4.1.11.3

デフロスト時のファン停止率
4.1.11.2

通常運転時のファン停止率
4.1.11.1

未対策

5.05.E-03

未対策

6.31.E-04

未対策

2.02.E-06

未対策

5.00.E-03

未対策

3.14.E-05

未対策

4.17.E-02

未対策

3.19.E-01

対策

5.05.E-03

対策

6.31.E-04

対策

2.02.E-06

対策

0.00.E+00

対策

6.25.E-08

対策

0.00.E+00

対策

0.00.E+00

時間的遭遇確率
（店舗内）
4.1.5

裸火が
要因とな る着火源
4.1.5.1

燃焼式暖房機
4.1.5.1.1
エネ大

1.0.E-04

1.1.E-01

エネ大2.5.E-10

エネ大

5.8.E-01

エネ大／換気影響

0.0.E+00

エネ大／換気影響

エネ小0.0.E+00

エネ小0.0.E+00

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ大

エネ大

エネ大／換気影響

エネ大

エネ大／換気影響

2.9.E-01

2.9.E-01

扇風機
4.1.5.2.2
1.3.E-11

エネ大／換気影響

5.83.E-01

エネ小

0.00.E+00

エネ小／換気影響

0.00.E+00

エネ大

1.3.E-10

エネ大

0.0.E+00

エネ大

0.0.E+00

エネ大

0.0.E+00

エネ大／換気影響

0.0.E+00

エネ大／換気影響エネ小エネ小

0.0.E+00

エネ小0.0.E+00

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小／換気影響

ハンドミキサー4.1.5.4.1
エネ大
エネ大／換気影響

3.6.E-12

エネ大

エネ大

エネ大

エネ大

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響エネ大

0.0.E+00

エネ大／換気影響

エネ大

電子レンジ
4.1.5.2.4
エネ大

1.1.E-01

エネ大／換気影響

2.1.E-03

エネ大／換気影響エネ大

ガスフライヤー4.1.5.5.3

エネ大

エネ小／換気影響

ガスバーナー
4.1.5.1.6

換気扇
4.1.5.5.2

照明
4.1.5.5.1

エネ大／換気影響

エネ小

ガス炊飯器
4.1.5.1.5

その他厨房機器
4.1.5.4.3

充電器（スマホ等）
4.1.5.4.2

エネ小／換気影響

燃焼式湯沸器4.1.5.1.4

接触時の静電気が要因とな る着火源
4.1.5.6

エネ大／換気影響

1.4.E-03

携帯電話
4.1.5.2.3

エネ大／換気影響

スイッチON/OFF時のスパークが要因とな る着火源
4.1.5.5

コンセント抜き差し時のスパークが要因とな る着火源
4.1.5.4

エネ大トラッキング
4.1.5.2.1

1.13.E-01

他機種のヒータ過熱が要因とな る着火源
4.1.5.3

エネ大／換気影響

ガスフライヤー4.1.5.1.3

ガスレンジ
4.1.5.1.2

エネ大／換気影響

機器発火が要因とな る着火源
4.1.5.2

エネ大
エネ大／換気影響

0.0.E+00

エネ小
エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小
エネ小／換気影響

エネ小0.0.E+00

0.0.E+00

エネ小／換気影響

エネ小0.0.E+00

エネ小／換気影響

燃焼式湯沸器4.1.5.5.5

ガスレンジ
4.1.5.5.4

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

喫煙具、たばこ4.1.5.1.8

ライター（喫煙具への着火）
4.1.5.1.7
0.0.E+00

エネ大

エネ大

0.0.E+00

エネ大

エネ大
エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

食品に装飾する火4.1.5.1.11

エネ大

エネ大

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ小エネ大／換気影響

エネ大
エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

1.6.E-03

エネ小
エネ小／換気影響

扇風機
4.1.5.5.11

エネ小／換気影響
0.0.E+00

0.0.E+00

エネ小／換気影響

炊飯器
4.1.5.5.10

エネ大

エネ小

0.0.E+00

エネ大／換気影響

エネ小／換気影響

ライター（そ の他への着火）
4.1.5.1.10

電子レンジ
4.1.5.5.9

エネ大／換気影響
0.0.E+00

0.0.E+00

0.0.E+00

エネ小／換気影響

エネ大エネ小／換気影響
エネ大／換気影響

エネ小0.0.E+00

エネ大／換気影響
エネ小エネ大
エネ大／換気影響

エネ大

エネ大／換気影響

ディスペンサー4.1.5.5.8

ハンドミキサー4.1.5.5.7

ライター（ガ スバーナへの着火）
4.1.5.1.9

ブラシモータ（製品外）
4.1.5.5.6

エネ大

1.1.E-10

エネ小
エネ小／換気影響

0.0.E+00

0.0.E+00

0.0.E+00

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.10

裸火が要因とな る着火源
4.1.10.1

燃焼式暖房機
4.1.10.1.1
エネ大

1.0.E-04

1.0.E-04

エネ大

1.5.E-09

エネ大

9.3.E-01

エネ大／換気影響

0.0.E+00

エネ大／換気影響

エネ小0.0.E+00

エネ小0.0.E+00

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ大

エネ大

エネ大／換気影響

エネ大

エネ大／換気影響

4.7.E-01

4.7.E-01

扇風機
4.1.10.2.2
1.3.E-10

エネ大／換気影響

9.33.E-01

エネ小

0.00.E+00

エネ小／換気影響

0.00.E+00

エネ大

1.3.E-09

エネ大

0.0.E+00

エネ大

0.0.E+00

エネ大

0.0.E+00

エネ大／換気影響

0.0.E+00

エネ大／換気影響エネ小エネ小

0.0.E+00

エネ小0.0.E+00

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小／換気影響

ハンドミキサー4.1.10.4.1
エネ大
エネ大／換気影響

3.6.E-11

エネ大

エネ大

エネ大

エネ大

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響エネ大

0.0.E+00

エネ大／換気影響

エネ大

電子レンジ
4.1.10.2.4
エネ大

0.0.E+00

エネ大／換気影響

0.0.E+00

エネ大／換気影響エネ大

ガスフライヤー4.1.10.5.3

エネ大

エネ小／換気影響

ガスバーナー
4.1.10.1.6

換気扇
4.1.10.5.2

照明
4.1.10.5.1

エネ大／換気影響

エネ小

ガス炊飯器
4.1.10.1.5

その他厨房機器
4.1.10.4.3

充電器（スマホ等）
4.1.10.4.2

エネ小／換気影響

燃焼式湯沸器4.1.10.1.4

接触時の静電気が要因とな る着火源
4.1.10.6

エネ大／換気影響

1.5.E-03

携帯電話
4.1.10.2.3

エネ大／換気影響

スイッチON/OFF時のスパークが要因とな る着火源
4.1.10.5

コンセント抜き差し時のスパークが要因とな る着火源
4.1.10.4

エネ大

トラッキング
4.1.10.2.1

1.59.E-03

他機種のヒータ過熱が要因とな る着火源
4.1.10.3

エネ大／換気影響

ガスフライヤー4.1.10.1.3

ガスレンジ
4.1.10.1.2

エネ大／換気影響

機器発火が要因とな る着火源
4.1.10.2

エネ大
エネ大／換気影響

0.0.E+00

エネ小
エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小
エネ小／換気影響

エネ小0.0.E+00

0.0.E+00

エネ小／換気影響

エネ小0.0.E+00

エネ小／換気影響

燃焼式湯沸器4.1.10.5.5

ガスレンジ
4.1.10.5.4

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

喫煙具、たばこ4.1.10.1.8

ライター（喫煙具への着火）
4.1.10.1.7
0.0.E+00

エネ大

エネ大

0.0.E+00

エネ大

エネ大
エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

食品に装飾する火4.1.10.1.11

エネ大

エネ大

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ小エネ大／換気影響

エネ大
エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小
エネ小／換気影響

扇風機
4.1.10.11

エネ小／換気影響
0.0.E+00

0.0.E+00

エネ小／換気影響

炊飯器
4.1.10.10

エネ大

エネ小

0.0.E+00

エネ大／換気影響

エネ小／換気影響

ライター（そ の他への着火）
4.1.10.1.10

電子レンジ
4.1.10.5.9

エネ大／換気影響
0.0.E+00

0.0.E+00

0.0.E+00

エネ小／換気影響

エネ大エネ小／換気影響
エネ大／換気影響

エネ小0.0.E+00

エネ大／換気影響
エネ小エネ大
エネ大／換気影響

エネ大

エネ大／換気影響

ディスペンサー4.1.10.5.8

ハンドミキサー4.1.10.5.7

ライター（ガ スバーナへの着火）
4.1.10.1.9

ブラシモータ（製品外）
4.1.10.5.6

エネ大

0.0.E+00

エネ小
エネ小／換気影響

0.0.E+00

0.0.E+00

0.0.E+00

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.18

裸火が要因とな る着火源
4.1.18.1

燃焼式暖房機
4.1.18.1.1
エネ大

1.0.E-04

1.3.E-01

エネ大5.6.E-09

エネ大

7.9.E-01

エネ大／換気影響

0.0.E+00

エネ大／換気影響

エネ小0.0.E+00

エネ小0.0.E+00

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ大

エネ大

エネ大／換気影響

エネ大

エネ大／換気影響

4.0.E-01

4.0.E-01

扇風機
4.1.18.2.2
2.8.E-10

エネ大／換気影響

7.91.E-01

エネ小

0.00.E+00

エネ小／換気影響

0.00.E+00

エネ大

2.9.E-09

エネ大

0.0.E+00

エネ大

0.0.E+00

エネ大

0.0.E+00

エネ大／換気影響

0.0.E+00

エネ大／換気影響エネ小エネ小

0.0.E+00

エネ小0.0.E+00

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小／換気影響

ハンドミキサー4.1.18.4.1
エネ大
エネ大／換気影響

8.1.E-11

エネ大

エネ大

エネ大

エネ大

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響エネ大

0.0.E+00

エネ大／換気影響

エネ大

電子レンジ
4.1.18.2.4
エネ大

1.1.E-01

エネ大／換気影響

9.8.E-03

エネ大／換気影響エネ大

ガスフライヤー4.1.18.5.3

エネ大

エネ小／換気影響

ガスバーナー
4.1.18.1.6

換気扇
4.1.18.5.2

照明
4.1.18.5.1

エネ大／換気影響

エネ小

ガス炊飯器
4.1.18.1.5

その他厨房機器
4.1.18.4.3

充電器（スマホ等）
4.1.18.4.2

エネ小／換気影響

燃焼式湯沸器4.1.18.1.4

接触時の静電気が要因とな る着火源
4.1.18.6

エネ大／換気影響

1.5.E-03

携帯電話
4.1.18.2.3

エネ大／換気影響

スイッチON/OFF時のスパークが要因とな る着火源
4.1.18.5

コンセント抜き差し時のスパークが要因とな る着火源
4.1.18.4

エネ大トラッキング
4.1.18.2.1

1.28.E-01

他機種のヒータ過熱が要因とな る着火源
4.1.18.3

エネ大／換気影響

ガスフライヤー4.1.18.1.3

ガスレンジ
4.1.18.1.2

エネ大／換気影響

機器発火が要因とな る着火源
4.1.18.2

エネ大
エネ大／換気影響

0.0.E+00

エネ小
エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小
エネ小／換気影響

エネ小0.0.E+00

0.0.E+00

エネ小／換気影響

エネ小0.0.E+00

エネ小／換気影響

燃焼式湯沸器4.1.18.5.5

ガスレンジ
4.1.18.5.4

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

喫煙具、たばこ4.1.18.1.8

ライター（喫煙具への着火）
4.1.18.1.7
0.0.E+00

エネ大

エネ大

0.0.E+00

エネ大

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

食品に装飾する火4.1.18.1.11

エネ大

エネ大

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ小エネ大／換気影響

エネ大
エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

3.1.E-03

エネ小
エネ小／換気影響

扇風機
4.1.18.11

エネ小／換気影響
0.0.E+00

0.0.E+00

エネ小／換気影響

炊飯器
4.1.18.10

エネ大

エネ小

0.0.E+00

エネ大／換気影響

エネ小／換気影響

ライター（そ の他への着火）
4.1.18.1.10

電子レンジ
4.1.18.5.9

エネ大／換気影響
0.0.E+00

0.0.E+00

0.0.E+00

エネ小／換気影響

エネ大エネ小／換気影響
エネ大／換気影響

エネ小0.0.E+00

エネ大

エネ小
エネ大
エネ大／換気影響

エネ大

エネ大／換気影響

ディスペンサー4.1.18.5.8

ハンドミキサー4.1.18.5.7

ライター（ガ スバーナへの着火）
4.1.18.1.9

ブラシモータ（製品外）
4.1.18.5.6

エネ大

2.4.E-09

エネ小
エネ小／換気影響

0.0.E+00

0.0.E+00

0.0.E+00

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.34

裸火が要因とな る着火源
4.1.34.1

燃焼式暖房機
4.1.34.1.1
エネ大

1.0.E-04

1.4.E-01

エネ大2.6.E-09

エネ大

9.3.E-01

エネ大／換気影響

0.0.E+00

エネ大／換気影響

エネ小0.0.E+00

エネ小0.0.E+00

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ大

エネ大

エネ大／換気影響

エネ大

エネ大／換気影響

4.7.E-01

4.7.E-01

扇風機
4.1.34.2.2
1.3.E-10

エネ大／換気影響

9.33.E-01

エネ小

0.00.E+00

エネ小／換気影響

0.00.E+00

エネ大

1.3.E-09

エネ大

0.0.E+00

エネ大

0.0.E+00

エネ大

0.0.E+00

エネ大／換気影響

0.0.E+00

エネ大／換気影響エネ小エネ小

0.0.E+00

エネ小0.0.E+00

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小／換気影響

ハンドミキサー4.1.34.4.1
エネ大
エネ大／換気影響

3.6.E-11

エネ大

エネ大

エネ大

エネ大

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響エネ大

0.0.E+00

エネ大／換気影響

エネ大

電子レンジ
4.1.34.2.4
エネ大

1.2.E-01

エネ大／換気影響

1.6.E-02

エネ大／換気影響エネ大

ガスフライヤー4.1.34.5.3

エネ大

エネ小／換気影響

ガスバーナー
4.1.34.1.6

換気扇
4.1.34.5.2

照明
4.1.34.5.1

エネ大／換気影響

エネ小

ガス炊飯器
4.1.34.1.5

その他厨房機器
4.1.34.4.3

充電器（スマホ等）
4.1.34.4.2

エネ小／換気影響

燃焼式湯沸器4.1.34.1.4

接触時の静電気が要因とな る着火源
4.1.34.6

エネ大／換気影響

1.5.E-03

携帯電話
4.1.34.2.3

エネ大／換気影響

スイッチON/OFF時のスパークが要因とな る着火源
4.1.34.5

コンセント抜き差し時のスパークが要因とな る着火源
4.1.34.4

エネ大トラッキング
4.1.34.2.1

1.39.E-01

他機種のヒータ過熱が要因とな る着火源
4.1.34.3

エネ大／換気影響

ガスフライヤー4.1.34.1.3

ガスレンジ
4.1.34.1.2

エネ大／換気影響

機器発火が要因とな る着火源
4.1.34.2

エネ大
エネ大／換気影響

0.0.E+00

エネ小
エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小
エネ小／換気影響

エネ小0.0.E+00

0.0.E+00

エネ小／換気影響

エネ小0.0.E+00

エネ小／換気影響

燃焼式湯沸器4.1.34.5.5

ガスレンジ
4.1.34.5.4

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

喫煙具、たばこ4.1.34.1.8

ライター（喫煙具への着火）
4.1.34.1.7
0.0.E+00

エネ大

エネ大

0.0.E+00

エネ大

エネ大
エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

食品に装飾する火4.1.34.1.11

エネ大

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ小エネ大／換気影響

エネ大
エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

4.4.E-03

エネ小
エネ小／換気影響

扇風機
4.1.34.11
エネ大

エネ小／換気影響
0.0.E+00

0.0.E+00

エネ小／換気影響

炊飯器
4.1.34.10

エネ大

エネ小

0.0.E+00

エネ大／換気影響

エネ小／換気影響

ライター（そ の他への着火）
4.1.34.1.10

電子レンジ
4.1.34.5.9

エネ大／換気影響
0.0.E+00

0.0.E+00

0.0.E+00

エネ小／換気影響

エネ大エネ小／換気影響
エネ大／換気影響

エネ小0.0.E+00

エネ大／換気影響
エネ小エネ大
エネ大／換気影響

エネ大

エネ大／換気影響

ディスペンサー4.1.34.5.8

ハンドミキサー4.1.34.5.7

ライター（ガ スバーナへの着火）
4.1.34.1.9

ブラシモータ（製品外）
4.1.34.5.6

エネ大

1.1.E-09

エネ小
エネ小／換気影響

0.0.E+00

0.0.E+00

0.0.E+00

時間的遭遇確率（店舗内）
4.1.39

裸火が要因とな る着火源
4.1.39.1

燃焼式暖房機
4.1.39.1.1
1.0.E-04

1.0.E-04

エネ大

3.3.E-09

エネ大

7.9.E-01

エネ大／換気影響

0.0.E+00

エネ大／換気影響

エネ小0.0.E+00

エネ小0.0.E+00

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小／換気影響

0.0.E+00

扇風機
4.1.39.2.2

トラッキング
4.1.39.2.1
エネ大

エネ大

0.00.E+00

エネ小／換気影響

0.00.E+00

2.9.E-09

0.0.E+00

エネ大

0.0.E+00

エネ大

0.0.E+00

エネ大／換気影響

0.0.E+00

エネ大／換気影響エネ小エネ小

0.0.E+00

エネ小0.0.E+00

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小／換気影響

ハンドミキサー4.1.39.4.1
エネ大

8.1.E-11

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

ガスバーナー
4.1.39.1.6

ガス炊飯器
4.1.39.1.5
エネ大

0.0.E+00

エネ大／換気影響

4.0.E-01

エネ大

電子レンジ
4.1.39.2.4
エネ大

0.0.E+00

エネ大／換気影響

0.0.E+00

エネ大／換気影響

エネ大その他厨房機器
4.1.39.4.3

充電器（スマホ等）
4.1.39.4.2
エネ大

エネ小

4.0.E-01

接触時の静電気が要因とな る着火源
4.1.39.6

エネ大携帯電話
4.1.39.2.3
エネ大スイッチON/OFF時のスパークが要因とな る着火源
4.1.39.5

エネ大／換気影響

1.5.E-03

エネ大／換気影響

燃焼式湯沸器4.1.39.1.4

エネ大／換気影響

2.8.E-10

7.91.E-01

エネ小コンセント抜き差し時のスパークが要因とな る着火源
4.1.39.4

エネ大エネ大

1.57.E-03

他機種のヒータ過熱が要因とな る着火源
4.1.39.3

エネ大／換気影響

ガスフライヤー4.1.39.1.3

ガスレンジ
4.1.39.1.2
エネ大

機器発火が
要因とな る着火源
4.1.39.2

エネ大
エネ大／換気影響

エネ大
エネ大／換気影響
0.0.E+00

エネ小
エネ小／換気影響

エネ大

エネ大／換気影響
0.0.E+00

換気扇
4.1.39.5.2

照明
4.1.39.5.1
エネ大

エネ小
エネ小／換気影響

エネ大／換気影響
エネ小0.0.E+00

ガスフライヤー4.1.39.5.3
エネ大

エネ大／換気影響
0.0.E+00

エネ小／換気影響

エネ小0.0.E+00

エネ小／換気影響

燃焼式湯沸器4.1.39.5.5

ガスレンジ
4.1.39.5.4

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

喫煙具、たばこ4.1.39.1.8

ライター（喫煙具への着火）
4.1.39.1.7
0.0.E+00

エネ大

エネ大

0.0.E+00

エネ大

エネ大
エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

食品に装飾する火4.1.39.1.11

エネ大

エネ大

エネ大／換気影響

エネ大／換気影響

エネ小エネ大／換気影響

エネ大
エネ大／換気影響

エネ小

エネ小

エネ小／換気影響

エネ小／換気影響

0.0.E+00

エネ小
エネ小／換気影響

扇風機
4.1.39.11

エネ小／換気影響
0.0.E+00

0.0.E+00

エネ小／換気影響

炊飯器
4.1.39.10

エネ大

エネ小

0.0.E+00

エネ大／換気影響

エネ小／換気影響

ライター（そ の他への着火）
4.1.39.1.10

電子レンジ
4.1.39.5.9

エネ大／換気影響
0.0.E+00

0.0.E+00

0.0.E+00

エネ小／換気影響

エネ大エネ小／換気影響
エネ大／換気影響

エネ小0.0.E+00

エネ大／換気影響
エネ小エネ大
エネ大／換気影響

エネ大

エネ大／換気影響

ディスペンサー4.1.39.5.8

ハンドミキサー4.1.39.5.7

ライター（ガ スバーナへの着火）
4.1.39.1.9

ブラシモータ（製品外）
4.1.39.5.6

エネ大

0.0.E+00

エネ小
エネ小／換気影響

0.0.E+00

0.0.E+00

0.0.E+00

確率数値割付表

庫内漏れ（リーチインショーケース扉急開放）
庫外漏れ（平形ショーケース機械室漏れ(4分全量漏れ)）

床面積 [m2]

30.2

天井高さ [m]2.2空間体積 [m3]66.4

作業時間 [h]16

時空積[m3･min]風速[0.0m/s]

上下隙間＋扉開閉タイミング考慮

5.00

6.92

風速
[2.5m/s]

扉開閉タイミング考慮

0.50

0.42

風速
[0.0m/s]

上下隙間考慮

3.02

2.15

機器検討データ
R1234yf冷媒
No.

可燃性域継続時間
［min］

項目
未対策

対策

未対策

対策

可燃域継続 可燃域継続 着火源作動 着火源存在 着火源使用 着火源作動
着火源の存
時間
時間
時間
時間
回数
回数
在係数k
Tv[h]
Tv[h]
ΔTIc[h]ΔTI[h]
n[回]
nc[回]

着火エネルギー区別
換気影響区別0：ｴﾈﾙｷﾞｰ小／換気なし
1：ｴﾈﾙｷﾞｰ大／換気なし
2：ｴﾈﾙｷﾞｰ小／換気あり
3：ｴﾈﾙｷﾞｰ大／換気あり

備考

店舗内で着火する確率

9.83.E-05

9.19.E-10

No.4.1.1 + No4.1.30

4.1.1

ファン稼働時に着火する確率5.85.E-05

9.18.E-10

No.4.1.2 + No4.1.14

4.1.2

庫内漏えいして着火する確率5.82.E-05

9.18.E-10

No.4.1.3 + No4.1.8

4.1.3

庫内漏えいして着火する確率（庫外ファン影響あり）

3.45.E-06

5.45.E-11

No.4.1.4 * No.4.1.5 * No.4.1.6 * No.4.1.7 * No.4.1.12 * No.4.1.22 * No.4.1.26

4.1.4a

空間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響なし

1.27.E-02

1.27.E-02

4.1.4b

空間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響なし

1.27.E-02

1.27.E-02

4.1.4c

空間的遭遇確率 エネルギー小8.96.E-03

8.96.E-03

4.1.5a4.1.5b
4.1.5c
4.1.5d
4.1.5e4.1.5f
4.1.5g

時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響なし
時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響あり
時間的遭遇確率 エネルギー小時間的遭遇確率 総和
時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響あり比率
時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響なし比率
時間的遭遇確率 エネルギー小比率

6.96.E-01
0.00.E+00
0.00.E+00
6.96.E-01
1.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

6.96.E-01
0.00.E+00
0.00.E+00
6.96.E-01
1.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

4.1.5.1
4.1.5.1a4.1.5.1b4.1.5.1c

裸火が要因となる着火源
裸火が要因となる着火源 エネルギー大／換気影響なし
裸火が要因となる着火源 エネルギー大／換気影響あり
裸火が要因となる着火源 エネルギー小6.94.E-01
6.94.E-01
0.00.E+00
0.00.E+00

6.94.E-01
6.94.E-01
0.00.E+00
0.00.E+00

4.1.5.1.1

燃焼式暖房機1.00.E-04

1.00.E-04

8.29E-03

8.29E-03

2.E+01

2.E+011

1

1.E-041

4.1.5.1.2

ガスレンジ

2.91.E-01

2.91.E-01

8.29E-03

8.29E-03

8.E-02

8.E-0260

1

1.E+001

4.1.5.1.3

ガスフライヤー2.91.E-01

2.91.E-01

8.29E-03

8.29E-03

8.E-02

8.E-0260

1

1.E+001

4.1.5.1.4

燃焼式湯沸器0.00.E+00

0.00.E+00

8.29E-03

8.29E-03

4.1.5.1.5

ガス炊飯器

1.08.E-01

1.08.E-01

8.29E-03

8.29E-03

8.E-01

8.E-0151

5.E-011

4.1.5.1.6

ガスバーナー

2.07.E-03

2.07.E-03

8.29E-03

8.29E-03

3.E-03

3.E-03101

3.E-011

4.1.5.1.7
4.1.5.1.8

ライター（喫煙具への着火）
喫煙具、タバコ

0.00.E+00
0.00.E+00

0.00.E+00
0.00.E+00

8.29E-03
8.29E-03

8.29E-03
8.29E-03

1
1

4.1.5.1.9

ライター（ガスバーナへの着火）

0.00.E+00

0.00.E+00

8.29E-03

8.29E-03

1

4.1.5.1.10

ライター（その他への着火）

0.00.E+00

0.00.E+00

8.29E-03

8.29E-03

1

4.1.5.1.11

食品に装飾する火（ケーキのローソクや花火を想定）

1.56.E-03

1.56.E-03

8.29E-03

8.29E-03

空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大／換気影響あり)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^(1/2)
【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする
着火エネルギー大の確率の総和
着火エネルギー大／換気影響ありの総和
着火エネルギー小の確率の総和
着火エネルギーの確率の総和（確率が1を超える場合は比率で計算する）
着火エネルギー大の比率
着火エネルギー大／換気影響ありの比率
着火エネルギー小の比率
1
3
0

1

3.E-02

3.E-022

1

3.E-01

1

No.4.1.5.1a +No.4.1.5.1b +No.4.1.5.1c
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が3の総和
着火エネルギー区別が0の総和
輻射式の灯油ストーブを想定
使用時間：16h／日 人がいる時間が9:00～25:00
存在確率：0.01%
A2L冷媒では着火源とみなす （燃焼式機器）
使用時間：5分／回
使用回数：60回／日 営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回
使用時間：5分／回
使用回数：60回／日 営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回
A2L冷媒では着火源とみなす（燃焼式機器）が、燃焼部分に十分な空気吸込みがあるから着火源にならない
使用時間：45分／回
使用回数：5回／日
存在確率：50% ガスと電気の比率を1対１と想定
A2L冷媒では着火源とみなす（燃焼式機器）
使用時間：10秒／回
使用回数：10回／日
存在確率：30%
A2L冷媒では着火源とみなす（燃焼式機器）
厨房で喫煙しない
厨房で喫煙しない■ガスバーナへの着火に使用
使用時間：5秒／回
使用回数：10回／日
存在確率：30%
A2L冷媒では着火源ではない（電子ライターのため） 2022/1/11 冷機応用FTAについての意見（２）より■誕生日ケーキに使用する
使用時間：5秒／回
使用回数：2回／日
存在確率：30%
A2L冷媒では着火源ではない（電子ライターのため） 2022/1/11 冷機応用FTAについての意見（２）より■誕生日ケーキに使用する
使用時間：2分／回
使用回数：2回／日
存在確率：30%
A2L冷媒では着火源とみなす（燃焼式機器）

機器検討データ
R1234yf冷媒
No.

項目
未対策

対策

未対策

対策

可燃域継続 可燃域継続 着火源作動 着火源存在 着火源使用 着火源作動
着火源の存
時間
時間
時間
時間
回数
回数
在係数k
Tv[h]
Tv[h]
ΔTIc[h]ΔTI[h]
n[回]
nc[回]

着火エネルギー区別
換気影響区別0：ｴﾈﾙｷﾞｰ小／換気なし
1：ｴﾈﾙｷﾞｰ大／換気なし
2：ｴﾈﾙｷﾞｰ小／換気あり
3：ｴﾈﾙｷﾞｰ大／換気あり

4.1.5.2
4.1.5.2a4.1.5.2b

機器発火が要因となる着火源
機器発火が要因となる着火源 エネルギー大
機器発火が要因となる着火源 エネルギー小2.54.E-10
2.54.E-10
0.00.E+00

2.54.E-10
2.54.E-10
0.00.E+00

4.1.5.2.1

トラッキング

1.28.E-11

1.28.E-11

8.29E-03

8.29E-03

2.E-091

4.1.5.2.2

扇風機

1.31.E-10

1.31.E-10

8.29E-03

8.29E-03

2.E-081

4.1.5.2.3

携帯電話

3.63.E-12

3.63.E-12

8.29E-03

8.29E-03

4.E-101

4.1.5.2.4

電子レンジ

1.07.E-10

1.07.E-10

8.29E-03

8.29E-03

1.E-081

4.1.5.3

他機種のヒータ過熱（自己発火温度以上）が要因となる着火源

1.44.E-03

1.44.E-03

8.29E-03

8.29E-03

4.1.5.4
4.1.5.4a
4.1.5.4b
4.1.5.4.1
4.1.5.4.2
4.1.5.4.3

コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源
コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源 エネルギー大コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源 エネルギー小ハンドミキサー充電器（スマホ等）
その他厨房機器（業冷、製氷機等）

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

4.1.5.5
4.1.5.5a4.1.5.5b
4.1.5.5.1
4.1.5.5.2

スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源
スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源 エネルギー大
スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源 エネルギー小照明
換気扇

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

4.1.5.5.3

ガスフライヤー0.00.E+00

4.1.5.5.4

ガスレンジ

4.1.5.5.5
4.1.5.5.6
4.1.5.5.7
4.1.5.5.8
4.1.5.5.9
4.1.5.5.10
4.1.5.5.11

燃焼式湯沸かし器
ブラシモーター（製品外） ※常時着火源
ハンドミキサー
ディスペンサー
電子レンジ
炊飯機
扇風機

4.1.5.6
4.1.6
4.1.6.1
4.1.6.2
4.1.6.3

10

2.E+002.E+0011

1.E-02

1

備考

No.4.1.5.2a + No4.1.5.2b
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が0の総和
1部屋あたり20箇所。着火事故件数：202件/17年（NITE事故情報）。出荷台数：297,936千台/年（JEMA統計(2013)）。製品寿命：10年。
A2L冷媒では着火源とみなす
1部屋あたり1台。着火事故件数：221件/17年（NITE事故情報）。出荷台数：1,599千台/年（JEITA自主調査(2004)）。製品寿命：10年。
A2L冷媒では着火源とみなす
1部屋あたり4台。着火事故件数：23件/17年（NITE事故情報）。出荷台数：23,989千台/年（JEITA自主調査(2012)）。製品寿命：10年。
A2L冷媒では着火源とみなす
1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60
A2L冷媒では着火源とみなす
使用時間：15分／回 4回／1日（6時間でDF） 60分／日 1/24=0.041666666666 = ΔTIc[h]=ΔTI[h]存在確率：100年に一度 = 1%?
A2L冷媒では着火源とみなす（ヒーター内蔵機器）
No.4.1.5.4a + No4.1.5.4b
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が0の総和
A2L冷媒では着火源ではない
A2L冷媒では着火源ではない
A2L冷媒では着火源ではない

5.86E-03
5.86E-03
5.86E-03

1
0
0
0
0

5.86E-03
5.86E-03

5.86E-03
5.86E-03

10
0
00.00.E+00

5.86E-03

5.86E-03

0.00.E+00

0.00.E+00

5.86E-03

5.86E-03

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

5.86E-03
5.86E-03
5.86E-03
5.86E-03
5.86E-03
5.86E-03
5.86E-03

5.86E-03
5.86E-03
5.86E-03
5.86E-03
5.86E-03
5.86E-03
5.86E-03

0
0
0
0
0
0
0

No.4.1.5.5a + No4.1.5.5b
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が0の総和
A2L冷媒では着火源ではない
A2L冷媒では着火源ではない
裸火の着火源と連続的に発生しするため、分ける必要なし。
スイッチON/OFFの時間は裸火に比べると無視できる程短いため、着火源とみなさない。
裸火の着火源と連続的に発生しするため、分ける必要なし。
スイッチON/OFFの時間は裸火に比べると無視できる程短いため、着火源とみなさない。
A2L冷媒では着火源ではない
A2L冷媒では着火源ではない
A2L冷媒では着火源ではない
A2L冷媒では着火源ではない
A2L冷媒では着火源ではない
A2L冷媒では着火源ではない
A2L冷媒では着火源ではない

接触時の静電気が要因となる着火源

0.00.E+00

0.00.E+00

5.86E-03

5.86E-030A2L冷媒では着火源ではない

冷媒漏えい発生確率
噴出漏れ発生確率
急速漏れ発生確率
微小漏れ発生確率

5.68.E-03
2.02.E-06
6.31.E-04
5.05.E-03

5.68.E-03
2.02.E-06
6.31.E-04
5.05.E-03

No4.1.7 + No4.1.8 + No4.1.9
2014年～2017年の噴出漏れ発生件数25件を、期間4年と普及台数3,100,000台で除して算出
2014年～2017年の急速漏れ発生件数7823件を、期間4年と普及台数3,100,000台で除して算出
2014年～2017年の微少漏れ発生件数62644件を、期間4年と普及台数3,100,000台で除して算出

4.1.7

庫内漏えい時に庫外に冷媒が漏れる確率

1.00.E+00

1.00.E-05

4.1.7.1

冷媒回路が開のままの確率

1.00.E+00

1.00.E-04

4.1.7.2

漏えい時警報対策

1.00.E+00

1.00.E-01

No.4.1.7.1 * No.4.1.7.2
ビル用マルチエアコンの弁の故障率を4.05E-04（日冷工：「微燃性冷媒を使用したビル用マルチエアコンのリスク評価報告書」（2017．9））、そのうち弁が開状態で故障する確率を1.0E-04とする。
警報対策による効果を1/10とする

4.1.8

庫内漏えいして着火する確率（庫外ファン影響なし）

5.48.E-05

8.64.E-10

No.4.1.9 * No.4.110 * No.4.1.6 * No.4.1.7 * No.4.1.12 * No.4.1.22 * No.4.1.27

4.1.9a

空間的遭遇確率 エネルギー大2.08.E-02

2.08.E-02

4.1.9b

空間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響なし

2.08.E-02

2.08.E-02

4.1.9c

空間的遭遇確率 エネルギー小1.47.E-02

1.47.E-02

5.86E-03
5.86E-03
5.86E-03

空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大／換気影響あり)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^(1/2)
【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする

機器検討データ
R1234yf冷媒
No.

項目
未対策

対策

未対策

対策

可燃域継続 可燃域継続 着火源作動 着火源存在 着火源使用 着火源作動
着火源の存
時間
時間
時間
時間
回数
回数
在係数k
Tv[h]
Tv[h]
ΔTIc[h]ΔTI[h]
n[回]
nc[回]

着火エネルギー区別
換気影響区別0：ｴﾈﾙｷﾞｰ小／換気なし
1：ｴﾈﾙｷﾞｰ大／換気なし
2：ｴﾈﾙｷﾞｰ小／換気あり
3：ｴﾈﾙｷﾞｰ大／換気あり

4.1.10a4.1.10b4.1.10c
4.1.10d4.1.10e
4.1.10f
4.1.10g

時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響なし
時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響あり
時間的遭遇確率 エネルギー小時間的遭遇確率 総和
時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響あり比率
時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響なし比率
時間的遭遇確率 エネルギー小比率

9.35.E-01
0.00.E+00
0.00.E+00
9.35.E-01
1.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

9.35.E-01
0.00.E+00
0.00.E+00
9.35.E-01
1.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

4.1.10.1
4.1.10.1a
4.1.10.1b4.1.10.1c

裸火が要因となる着火源
裸火が要因となる着火源 エネルギー大／換気影響なし
裸火が要因となる着火源 エネルギー大／換気影響あり
裸火が要因となる着火源 エネルギー小9.33.E-01
9.33.E-01
0.00.E+00
0.00.E+00

9.33.E-01
9.33.E-01
0.00.E+00
0.00.E+00

4.1.10.1.1

燃焼式暖房機1.01.E-04

1.01.E-04

8.34E-02

8.34E-02

2.E+01

2.E+011

1

1.E-041

4.1.10.1.2

ガスレンジ

4.67.E-01

4.67.E-01

8.34E-02

8.34E-02

8.E-02

8.E-0260

1

1.E+001

4.1.10.1.3

ガスフライヤー8.E-02

8.E-0260

1

1.E+001

備考

着火エネルギー大の確率の総和
着火エネルギー大／換気影響ありの総和
着火エネルギー小の確率の総和
着火エネルギーの確率の総和（確率が1を超える場合は比率で計算する）
着火エネルギー大の比率
着火エネルギー大／換気影響ありの比率
着火エネルギー小の比率

4.67.E-01

4.67.E-01

8.34E-02

8.34E-02

燃焼式湯沸器
ガス炊飯器
ガスバーナー
ライター（喫煙具への着火）
喫煙具、タバコライター（ガスバーナへの着火）
ライター（その他への着火）
食品に装飾する火4.1.10.1.11（ケーキのローソクや花火を想定）

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

8.34E-02
8.34E-02
8.34E-02
8.34E-02
8.34E-02
8.34E-02
8.34E-02

8.34E-02
8.34E-02
8.34E-02
8.34E-02
8.34E-02
8.34E-02
8.34E-02

1
1
1
1
1
1
1

No.4.1.10.1a +No.4.1.10.1b +No.4.1.10.1c
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が3の総和
着火エネルギー区別が0の総和
輻射式の灯油ストーブを想定
使用時間：16h／日 人がいる時間が9:00～25:00
存在確率：0.01%
A2L冷媒では着火源とみなす （燃焼式機器）
使用時間：5分／回
使用回数：60回／日 営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回
使用時間：5分／回
使用回数：60回／日 営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回
A2L冷媒では着火源とみなす（燃焼式機器）が、燃焼部分に十分な空気吸込みがあるから着火源にならない
A2L冷媒では着火源とみなす（燃焼式機器）が、存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
A2L冷媒では着火源とみなす（燃焼式機器）が、存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
厨房で喫煙しない
厨房で喫煙しない
A2L冷媒では着火源とみなす（燃焼式機器）が、存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
A2L冷媒では着火源とみなす（燃焼式機器）が、存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない

0.00.E+00

0.00.E+00

8.34E-02

8.34E-02

1

A2L冷媒では着火源とみなす（燃焼式機器）が、存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない

4.1.10.2
4.1.10.2a
4.1.10.2b

機器発火が要因となる着火源
機器発火が要因となる着火源 エネルギー大
機器発火が要因となる着火源 エネルギー小1.48.E-09
1.48.E-09
0.00.E+00

1.48.E-09
1.48.E-09
0.00.E+00

4.1.10.2.1

トラッキング

1.29.E-10

1.29.E-10

8.34E-02

8.34E-02

2.E-091

4.1.10.2.2

扇風機

1.32.E-09

1.32.E-09

8.34E-02

8.34E-02

2.E-081

4.1.10.2.3

携帯電話

3.65.E-11

3.65.E-11

8.34E-02

8.34E-02

4.E-101

4.1.10.2.4

電子レンジ

0.00.E+00

0.00.E+00

8.34E-02

8.34E-02

4.1.10.3

他機種のヒータ過熱（自己発火温度以上）が要因となる着火源

1.49.E-03

1.49.E-03

8.34E-02

8.34E-02

4.1.10.4
4.1.10.4a
4.1.10.4b
4.1.10.4.1
4.1.10.4.2
4.1.10.4.3

コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源
コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源 エネルギー大コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源 エネルギー小ハンドミキサー充電器（スマホ等）
その他厨房機器（業冷、製氷機等）

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

4.1.10.5
4.1.10.5a
4.1.10.5b
4.1.10.5.1
4.1.10.5.2

スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源
スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源 エネルギー大
スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源 エネルギー小照明
換気扇

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

4.1.10.5.3

ガスフライヤー0.00.E+00

4.1.10.5.4

ガスレンジ

4.1.10.5.5
4.1.10.5.6
4.1.10.5.7
4.1.10.5.8
4.1.10.5.9
4.1.10.5.10
4.1.10.5.11

燃焼式湯沸かし器
ブラシモーター（製品外） ※常時着火源
ハンドミキサー
ディスペンサー
電子レンジ
炊飯機
扇風機

4.1.10.6

接触時の静電気が要因となる着火源

4.1.10.1.4
4.1.10.1.10
4.1.10.1.6
4.1.10.1.7
4.1.10.1.8
4.1.10.1.9
4.1.10.1.10

1
3
0

1
0

1
2.E+002.E+0011

1.E-02

1

No.4.1.10.2a + No4.1.10.2b
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が0の総和
1部屋あたり20箇所。着火事故件数：202件/17年（NITE事故情報）。出荷台数：297,936千台/年（JEMA統計(2013)）。製品寿命：10年。
A2L冷媒では着火源とみなす
1部屋あたり1台。着火事故件数：221件/17年（NITE事故情報）。出荷台数：1,599千台/年（JEITA自主調査(2004)）。製品寿命：10年。
A2L冷媒では着火源とみなす
1部屋あたり4台。着火事故件数：23件/17年（NITE事故情報）。出荷台数：23,989千台/年（JEITA自主調査(2012)）。製品寿命：10年。
A2L冷媒では着火源とみなす
A2L冷媒では着火源とみなすが、存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
使用時間：15分／回 4回／1日（6時間でDF） 60分／日 1/24=0.041666666666 = ΔTIc[h]=ΔTI[h]存在確率：100年に一度 = 1%
A2L冷媒では着火源とみなす（ヒーター内蔵機器）
No.4.1.10.4a + No4.1.10.4b
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が0の総和
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）

5.89E-02
5.89E-02
5.89E-02

1
0
0
0
0

5.89E-02
5.89E-02

5.89E-02
5.89E-02

10
0
00.00.E+00

5.89E-02

5.89E-02

00.00.E+00

0.00.E+00

5.89E-02

5.89E-02

00.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

5.89E-02
5.89E-02
5.89E-02
5.89E-02
5.89E-02
5.89E-02
5.89E-02

5.89E-02
5.89E-02
5.89E-02
5.89E-02
5.89E-02
5.89E-02
5.89E-02

0
0
0
0
0
0
0

No.4.1.10.5a + No4.1.10.5b
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が0の総和
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
裸火の着火源と連続的に発生しするため、分ける必要なし。
スイッチON/OFFの時間は裸火に比べると無視できる程短いため、着火源とみなさない。
裸火の着火源と連続的に発生しするため、分ける必要なし。
スイッチON/OFFの時間は裸火に比べると無視できる程短いため、着火源とみなさない。
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）

0.00.E+00

0.00.E+00

5.89E-02

5.89E-02

0A2L冷媒では着火源とはみなさない（静電気スパーク）

5.89E-02
5.89E-02
5.89E-02

機器検討データ
R1234yf冷媒
No.

項目
未対策

対策

4.1.11

庫外ファン停止率

3.66.E-01

6.25.E-08

4.1.11.1

通常運転時のファン停止率

3.19.E-01

0.00.E+00

4.1.11.2

デフロスト時のファン停止率

4.17.E-02

0.00.E+00

未対策

対策

可燃域継続 可燃域継続 着火源作動 着火源存在 着火源使用 着火源作動
着火源の存
時間
時間
時間
時間
回数
回数
在係数k
Tv[h]
Tv[h]
ΔTIc[h]ΔTI[h]
n[回]
nc[回]

着火エネルギー区別
換気影響区別0：ｴﾈﾙｷﾞｰ小／換気なし
1：ｴﾈﾙｷﾞｰ大／換気なし
2：ｴﾈﾙｷﾞｰ小／換気あり
3：ｴﾈﾙｷﾞｰ大／換気あり

備考

No4.1.11.1 + No.4.1.11.2 + No.4.1.11.3 + No.4.1.11.4
・通常運転時（サーモサイクル）・デフロスト・庫外ファン故障時
・ファン以外の故障時に庫外ファンを停止させる（現状）
通常運転時間：24h-1h（デフロスト）=23h
サーモサイクルを10分ONして5分OFFとする（仮決め）
23時間の内、5/(10+5)=1/3時間停止している → 23*1/3/24 =0.319【対策】サーモサイクル中にファンを停止しない
DF時間：15分／回 4回／1日（6時間でDF） 60分／日 1/24=0.041666666666【対策】デフロスト時もファン稼働させる
ビルマルチRAでの業務用換気扇の故障率0.025%
現在の業冷は平均で1.25個（仮）として0.025%^1.25=0.0000314【対策】庫外ファンは2個以上設置する。 2個設置するとして、2個がどちらも故障する確率は0.025%X0.025%=6.25E-04%
未対策は庫外ファン以外の故障ではファンを止める
庫外ファン以外の故障率：製品故障率 0.5%（仮） 耐用年数

4.1.11.3

ファン故障率3.14.E-05

6.25.E-08

4.1.11.4

ファン以外の故障時のファン停止率

5.00.E-03

0.00.E+00

4.1.11.6

ファン故障時の警報対策

1.00.E+00

1.00.E-01

4.1.12

庫外ファン稼働率

6.34.E-01

1.00.E+00

1-庫外ファン停止率（No.4.1.11）

4.1.13

庫外ファン稼働時に可燃域が発生する確率

1.00.E-01

0.00.E+00

風量が足りない場合に可燃域が発生する⇒ 未対策：10%の機種が必要風量以下⇒ 対策有：全機種必要風量以上

4.1.134.1.13.1
4.1.13.2

遮断弁が開のままになる確率
遮断弁が開のまま故障する確率
漏えい時警報対策―――

1.00.E-05
1.00.E-04
1.00.E-01'No.4.1.13.1 * No.4.1.13.2
A2Lのビル用マルチRA-SWG資料より弁の故障率を4.05E-04、そのうち弁が開状態で故障する確率を1.0E-04とする。
警報対策による効果を1/10とする

4.1.14

庫外漏えいして着火する確率

2.49.E-07

0.00.E+00

No.4.1.12 * No.4.123 * No.4.1.6 * No.4.1.17 * No.4.1.18 * No.4.1.13 * No.4.1.23

4.1.17a

空間的遭遇確率 エネルギー大1.07.E-02

1.07.E-02

4.1.17b

空間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響なし

1.07.E-02

1.07.E-02

4.1.17c

空間的遭遇確率 エネルギー小7.59.E-03

7.59.E-03

4.1.18a4.1.18b4.1.18c
4.1.18d
4.1.18e4.1.18f
4.1.18g

時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響なし
時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響あり
時間的遭遇確率 エネルギー小時間的遭遇確率 総和
時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響あり比率
時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響なし比率
時間的遭遇確率 エネルギー小比率

9.19.E-01
0.00.E+00
0.00.E+00
9.19.E-01
1.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

9.19.E-01
0.00.E+00
0.00.E+00
9.19.E-01
1.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

4.1.18.1
4.1.18.1a
4.1.18.1b
4.1.18.1c

裸火が要因となる着火源
裸火が要因となる着火源 エネルギー大／換気影響なし
裸火が要因となる着火源 エネルギー大／換気影響あり
裸火が要因となる着火源 エネルギー小9.17.E-01
9.17.E-01
0.00.E+00
0.00.E+00

9.17.E-01
9.17.E-01
0.00.E+00
0.00.E+00

4.1.18.1.1

燃焼式暖房機1.00.E-04

1.00.E-04

5.03E-02

5.03E-02

2.E+01

2.E+011

1

1.E-041

4.1.18.1.2

ガスレンジ

3.95.E-01

3.95.E-01

5.03E-02

5.03E-02

8.E-02

8.E-0260

1

1.E+001

4.1.18.1.3

ガスフライヤー3.95.E-01

3.95.E-01

5.03E-02

5.03E-02

8.E-02

8.E-0260

1

1.E+001

4.1.18.1.4

燃焼式湯沸器0.00.E+00

0.00.E+00

5.03E-02

5.03E-02

4.1.18.1.5

ガス炊飯器

1.13.E-01

1.13.E-01

5.03E-02

5.03E-02

8.E-01

8.E-0151

5.E-011

4.1.18.1.6

ガスバーナー

9.81.E-03

9.81.E-03

5.03E-02

5.03E-02

3.E-03

3.E-03101

3.E-011

4.1.18.1.7
4.1.18.1.8

ライター（喫煙具への着火）
喫煙具、タバコ

0.00.E+00
0.00.E+00

0.00.E+00
0.00.E+00

5.03E-02
5.03E-02

5.03E-02
5.03E-02

1
1

4.1.18.1.9

ライター（ガスバーナへの着火）

0.00.E+00

0.00.E+00

5.03E-02

5.03E-02

1

0.00.E+00

0.00.E+00

5.03E-02

5.03E-02

1

3.13.E-03

3.13.E-03

5.03E-02

5.03E-02

4.1.18.1.10 ライター（その他への着火）

4.1.18.1.11

食品に装飾する火（ケーキのローソクや花火を想定）【対策】庫外ファン以外の故障ではファンを止めない
ファン故障時の警報対策による係数対策無しだと1.0 対策ありだと0.1空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大／換気影響あり)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^(1/2)
【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする
着火エネルギー大の確率の総和
着火エネルギー大／換気影響ありの総和
着火エネルギー小の確率の総和
着火エネルギーの確率の総和（確率が1を超える場合は比率で計算する）
着火エネルギー大の比率
着火エネルギー大／換気影響ありの比率
着火エネルギー小の比率
1
3
0

1

3.E-02

3.E-022

1

3.E-01

1

No.4.1.18.1a +No.4.1.18.1b +No.4.1.18.1c
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が3の総和
着火エネルギー区別が0の総和
輻射式の灯油ストーブを想定
使用時間：16h／日 人がいる時間が9:00～25:00
存在確率：0.01%
A2L冷媒では着火源とみなす （燃焼式機器）
使用時間：5分／回
使用回数：60回／日 営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回
使用時間：5分／回
使用回数：60回／日 営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回
A2L冷媒では着火源とみなす（燃焼式機器）が、燃焼部分に十分な空気吸込みがあるから着火源にならない
使用時間：45分／回
使用回数：5回／日
存在確率：50% ガスと電気の比率を1対１と想定
A2L冷媒では着火源とみなす （燃焼式機器）
使用時間：10秒／回
使用回数：10回／日
存在確率：30%
A2L冷媒では着火源とみなす （燃焼式機器）
厨房で喫煙しない
厨房で喫煙しない■ガスバーナへの着火に使用
使用時間：5秒／回
使用回数：10回／日
存在確率：30%
A2L冷媒では着火源ではない（電子ライターのため） 2022/1/11 冷機応用FTAについての意見（２）より■誕生日ケーキに使用する
使用時間：2分／回
使用回数：2回／日
存在確率：30%
A2L冷媒では着火源ではない（電子ライターのため） 2022/1/11 冷機応用FTAについての意見（２）より■誕生日ケーキに使用する
使用時間：2分／回
使用回数：2回／日
存在確率：30%
A2L冷媒では着火源とみなす （燃焼式機器）

機器検討データ
R1234yf冷媒
No.

項目
未対策

対策

未対策

対策

可燃域継続 可燃域継続 着火源作動 着火源存在 着火源使用 着火源作動
着火源の存
時間
時間
時間
時間
回数
回数
在係数k
Tv[h]
Tv[h]
ΔTIc[h]ΔTI[h]
n[回]
nc[回]

着火エネルギー区別
換気影響区別0：ｴﾈﾙｷﾞｰ小／換気なし
1：ｴﾈﾙｷﾞｰ大／換気なし
2：ｴﾈﾙｷﾞｰ小／換気あり
3：ｴﾈﾙｷﾞｰ大／換気あり

4.1.18.2
4.1.18.2a
4.1.18.2b

機器発火が要因となる着火源
機器発火が要因となる着火源 エネルギー大
機器発火が要因となる着火源 エネルギー小1.54.E-09
1.54.E-09
0.00.E+00

1.54.E-09
1.54.E-09
0.00.E+00

4.1.18.2.1

トラッキング

7.79.E-11

7.79.E-11

5.03E-02

5.03E-02

2.E-091

4.1.18.2.2

扇風機

7.94.E-10

7.94.E-10

5.03E-02

5.03E-02

2.E-081

4.1.18.2.3

携帯電話

2.20.E-11

2.20.E-11

5.03E-02

5.03E-02

4.E-101

4.1.18.2.4

電子レンジ

6.48.E-10

6.48.E-10

5.03E-02

5.03E-02

1.E-081

4.1.18.3

他機種のヒータ過熱（自己発火温度以上）が要因となる着火源

1.47.E-03

1.47.E-03

5.03E-02

5.03E-02

4.1.18.4
4.1.18.4a
4.1.18.4b
4.1.18.4.1
4.1.18.4.2
4.1.18.4.3

コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源
コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源 エネルギー大コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源 エネルギー小ハンドミキサー充電器（スマホ等）
その他厨房機器（業冷、製氷機等）

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

4.1.18.5
4.1.18.5a
4.1.18.5b
4.1.18.5.1
4.1.18.5.2

スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源
スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源 エネルギー大
スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源 エネルギー小照明
換気扇

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

4.1.18.5.3

ガスフライヤー0.00.E+00

4.1.18.5.4

ガスレンジ

4.1.18.5.5
4.1.18.5.6
4.1.18.5.7
4.1.18.5.8
4.1.18.5.9
4.1.18.5.10
4.1.18.5.11

燃焼式湯沸かし器
ブラシモーター（製品外） ※常時着火源
ハンドミキサー
ディスペンサー
電子レンジ
炊飯機
扇風機

4.1.18.6
4.1.2210

2.E+002.E+0011

1.E-02

1

備考

No.4.1.18.2a + No4.1.18.2b
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が0の総和
1部屋あたり20箇所。着火事故件数：202件/17年（NITE事故情報）。出荷台数：297,936千台/年（JEMA統計(2013)）。製品寿命：10年。
A2L冷媒では着火源とみなす
1部屋あたり1台。着火事故件数：221件/17年（NITE事故情報）。出荷台数：1,599千台/年（JEITA自主調査(2004)）。製品寿命：10年。
A2L冷媒では着火源とみなす
1部屋あたり4台。着火事故件数：23件/17年（NITE事故情報）。出荷台数：23,989千台/年（JEITA自主調査(2012)）。製品寿命：10年。
A2L冷媒では着火源とみなす
1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60
A2L冷媒では着火源とみなす
使用時間：15分／回 4回／1日（6時間でDF） 60分／日 1/24=0.041666666666 = ΔTIc[h]=ΔTI[h]存在確率：100年に一度 = 1%
A2L冷媒では着火源とみなす（ヒーター内蔵機器）
No.4.1.18.4a + No4.1.18.4b
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が0の総和
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）

3.56E-02
3.56E-02
3.56E-02

1
0
0
0
0

3.56E-02
3.56E-02

3.56E-02
3.56E-02

10
0
00.00.E+00

3.56E-02

3.56E-02

0.00.E+00

0.00.E+00

3.56E-02

3.56E-02

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

3.56E-02
3.56E-02
3.56E-02
3.56E-02
3.56E-02
3.56E-02
3.56E-02

3.56E-02
3.56E-02
3.56E-02
3.56E-02
3.56E-02
3.56E-02
3.56E-02

0
0
0
0
0
0
0

No.4.1.18.5a + No4.1.18.5b
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が0の総和
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
裸火の着火源と連続的に発生しするため、分ける必要なし。
スイッチON/OFFの時間は裸火に比べると無視できる程短いため、着火源とみなさない。
裸火の着火源と連続的に発生しするため、分ける必要なし。
スイッチON/OFFの時間は裸火に比べると無視できる程短いため、着火源とみなさない。
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）

接触時の静電気が要因となる着火源

0.00.E+00

0.00.E+00

3.56E-02

3.56E-02

0A2L冷媒では着火源とはみなさない（静電気スパーク）

庫内漏えい率8.89.E-01

8.89.E-01

庫内漏れ全てが微少漏れであるとして計算

4.1.23

庫外漏えい率

1.11.E-01

1.11.E-01

庫外漏えい率＝1-庫内漏えい率（No.4.1.22）

4.1.24下ユニット率

6.31.E-01

6.31.E-01

63.1% 、対象機（業冷、製氷機）の普及台数（日冷工統計）より算出
業務用冷蔵庫は上ユニット、下ユニットがほぼ同じ比率、製氷機は比率が不明なため、最悪条件としてすべて下ユニットとして計算

4.1.25上ユニット率3.69.E-01

3.69.E-01

1-下ユニット率（No.4.1.24）

4.1.26

庫外ファンで撹拌される確率

1.22.E-01

1.22.E-01

上ユニットは拡販されない（縦型業冷）
下ユニットでも業冷は拡販されない（横型業冷）製氷機のうち50%が拡販されると考えると、製氷機の台数割合 24.5%×0.5 =12.25%

4.1.27

庫外ファンで撹拌されない確率

8.78.E-01

8.78.E-01

1-庫外ファンで撹拌される確率（No.4.1.26）

4.1.30

ファン停止時に着火する確率

3.98.E-05

2.12.E-13

No.4.1.31 + No4.1.37

4.1.31

庫内漏えいして着火する確率

3.86.E-05

6.58.E-17

No.4.1.33 * No.4.1.34 * No.4.1.6 * No.4.1.7 * No.4.1.11 * No.4.1.22

4.1.33a

空間的遭遇確率 エネルギー大2.08.E-02

2.08.E-02

4.1.33b

空間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響なし

2.08.E-02

2.08.E-02

4.1.33c

空間的遭遇確率 エネルギー小1.47.E-02

1.47.E-02

3.56E-02
3.56E-02
3.56E-02

空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする ⇒弁が開のまま故障する場合のため時空積、可燃域継続時間変化なし
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー大／換気影響あり)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする
空間体積[m3]=床面積[m2] X 2.2[m]空間的遭遇確率(着火エネルギー小)=時空積[m3・min]/可燃域継続時間[min]/空間体積[m3]/2^(1/2)
【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする

機器検討データ
R1234yf冷媒
No.

項目
未対策

対策

未対策

対策

可燃域継続 可燃域継続 着火源作動 着火源存在 着火源使用 着火源作動
着火源の存
時間
時間
時間
時間
回数
回数
在係数k
Tv[h]
Tv[h]
ΔTIc[h]ΔTI[h]
n[回]
nc[回]

着火エネルギー区別
換気影響区別0：ｴﾈﾙｷﾞｰ小／換気なし
1：ｴﾈﾙｷﾞｰ大／換気なし
2：ｴﾈﾙｷﾞｰ小／換気あり
3：ｴﾈﾙｷﾞｰ大／換気あり

4.1.34a4.1.34b4.1.34c
4.1.34d
4.1.34e
4.1.34f
4.1.34g

時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響なし
時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響あり
時間的遭遇確率 エネルギー小時間的遭遇確率 総和
時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響あり比率
時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響なし比率
時間的遭遇確率 エネルギー小比率

1.07.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
1.07.E+00
1.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

1.07.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
1.07.E+00
1.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

4.1.34.1
4.1.34.1a
4.1.34.1b
4.1.34.1c

裸火が要因となる着火源
裸火が要因となる着火源 エネルギー大／換気影響なし
裸火が要因となる着火源 エネルギー大／換気影響あり
裸火が要因となる着火源 エネルギー小1.07.E+00
1.07.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

1.07.E+00
1.07.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

4.1.34.1.1

燃焼式暖房機1.01.E-04

1.01.E-04

8.34E-02

8.34E-02

2.E+01

2.E+011

1

1.E-041

4.1.34.1.2

ガスレンジ

4.67.E-01

4.67.E-01

8.34E-02

8.34E-02

8.E-02

8.E-0260

1

1.E+001

4.1.34.1.3

ガスフライヤー4.67.E-01

4.67.E-01

8.34E-02

8.34E-02

8.E-02

8.E-0260

1

1.E+001

4.1.34.1.4

燃焼式湯沸器0.00.E+00

0.00.E+00

8.34E-02

8.34E-02

4.1.34.1.5

ガス炊飯器

1.17.E-01

1.17.E-01

8.34E-02

8.34E-02

8.E-01

8.E-0151

5.E-011

4.1.34.1.6

ガスバーナー

1.58.E-02

1.58.E-02

8.34E-02

8.34E-02

3.E-03

3.E-03101

3.E-011

4.1.34.1.7
4.1.34.1.8

ライター（喫煙具への着火）
喫煙具、タバコ

0.00.E+00
0.00.E+00

0.00.E+00
0.00.E+00

8.34E-02
8.34E-02

8.34E-02
8.34E-02

1
1

4.1.34.1.9

ライター（ガスバーナへの着火）

0.00.E+00

0.00.E+00

8.34E-02

8.34E-02

1

0.00.E+00

0.00.E+00

8.34E-02

8.34E-02

1

8.34E-02

8.34E-02

4.1.34.1.10 ライター（その他への着火）

備考

着火エネルギー大の確率の総和
着火エネルギー大／換気影響ありの総和
着火エネルギー小の確率の総和
着火エネルギーの確率の総和（確率が1を超える場合は比率で計算する）
着火エネルギー大の比率
着火エネルギー大／換気影響ありの比率
着火エネルギー小の比率
1
3
0

1

4.1.34.1.11

食品に装飾する火（ケーキのローソクや花火を想定）

4.36.E-03

4.36.E-03

4.1.34.2
4.1.34.2a
4.1.34.2b

機器発火が要因となる着火源
機器発火が要因となる着火源 エネルギー大
機器発火が要因となる着火源 エネルギー小2.55.E-09
2.55.E-09
0.00.E+00

2.55.E-09
2.55.E-09
0.00.E+00

4.1.34.2.1

トラッキング

1.29.E-10

1.29.E-10

8.34E-02

8.34E-02

2.E-091

4.1.34.2.2

扇風機

1.32.E-09

1.32.E-09

8.34E-02

8.34E-02

2.E-081

4.1.34.2.3

携帯電話

3.65.E-11

3.65.E-11

8.34E-02

8.34E-02

4.E-101

4.1.34.2.4

電子レンジ

1.07.E-09

1.07.E-09

8.34E-02

8.34E-02

1.E-081

4.1.34.3

他機種のヒータ過熱（自己発火温度以上）が要因となる着火源

1.49.E-03

1.49.E-03

8.34E-02

8.34E-02

3.E-02

3.E-022

1

3.E-011

10

2.E+002.E+0011

1.E-02

1

No.4.1.34.1a +No.4.1.34.1b +No.4.1.34.1c
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が3の総和
着火エネルギー区別が0の総和
輻射式の灯油ストーブを想定
使用時間：16h／日 人がいる時間が9:00～25:00
存在確率：0.01%
A2L冷媒では着火源とみなす （燃焼式機器）
使用時間：5分／回
使用回数：60回／日 営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回
使用時間：5分／回
使用回数：60回／日 営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回
A2L冷媒では着火源とみなす（燃焼式機器）が、燃焼部分に十分な空気吸込みがあるから着火源にならない
使用時間：45分／回
使用回数：5回／日
存在確率：50% ガスと電気の比率を1対１と想定
A2L冷媒では着火源とみなす （燃焼式機器）
使用時間：10秒／回
使用回数：10回／日
存在確率：30%
A2L冷媒では着火源とみなす （燃焼式機器）
厨房で喫煙しない
厨房で喫煙しない■ガスバーナへの着火に使用
使用時間：5秒／回
使用回数：10回／日
存在確率：30%
A2L冷媒では着火源ではない（電子ライターのため） 2022/1/11 冷機応用FTAについての意見（２）より■誕生日ケーキに使用する
使用時間：2分／回
使用回数：2回／日
存在確率：30%
A2L冷媒では着火源ではない（電子ライターのため） 2022/1/11 冷機応用FTAについての意見（２）より■誕生日ケーキに使用する
使用時間：2分／回
使用回数：2回／日
存在確率：30%
A2L冷媒では着火源とみなす （燃焼式機器）
No.4.1.34.2a + No4.1.34.2b
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が0の総和
1部屋あたり20箇所。着火事故件数：202件/17年（NITE事故情報）。出荷台数：297,936千台/年（JEMA統計(2013)）。製品寿命：10年。
A2L冷媒では着火源とみなす
1部屋あたり1台。着火事故件数：221件/17年（NITE事故情報）。出荷台数：1,599千台/年（JEITA自主調査(2004)）。製品寿命：10年。
A2L冷媒では着火源とみなす
1部屋あたり4台。着火事故件数：23件/17年（NITE事故情報）。出荷台数：23,989千台/年（JEITA自主調査(2012)）。製品寿命：10年。
A2L冷媒では着火源とみなす
1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60
A2L冷媒では着火源とみなす
使用時間：15分／回 4回／1日（6時間でDF） 60分／日 1/24=0.041666666666 = ΔTIc[h]=ΔTI[h]存在確率：100年に一度 = 1%
A2L冷媒では着火源とみなす（ヒーター内蔵機器）

機器検討データ
R1234yf冷媒
No.

項目
未対策

対策

4.1.34.4
4.1.34.4a
4.1.34.4b
4.1.34.4.1
4.1.34.4.2
4.1.34.4.3

コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源
コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源 エネルギー大コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源 エネルギー小ハンドミキサー充電器（スマホ等）
その他厨房機器（業冷、製氷機等）

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

4.1.34.5
4.1.34.5a
4.1.34.5b
4.1.34.5.1
4.1.34.5.2

スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源
スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源 エネルギー大
スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源 エネルギー小照明
換気扇

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

4.1.34.5.3

ガスフライヤー0.00.E+00

4.1.34.5.4

ガスレンジ

4.1.34.5.5
4.1.34.5.6
4.1.34.5.7
4.1.34.5.8
4.1.34.5.9
4.1.34.5.10
4.1.34.5.11

燃焼式湯沸かし器
ブラシモーター（製品外） ※常時着火源
ハンドミキサー
ディスペンサー
電子レンジ
炊飯機
扇風機

4.1.34.6

未対策

対策

可燃域継続 可燃域継続 着火源作動 着火源存在 着火源使用 着火源作動
着火源の存
時間
時間
時間
時間
回数
回数
在係数k
Tv[h]
Tv[h]
ΔTIc[h]ΔTI[h]
n[回]
nc[回]

着火エネルギー区別
換気影響区別0：ｴﾈﾙｷﾞｰ小／換気なし
1：ｴﾈﾙｷﾞｰ大／換気なし
2：ｴﾈﾙｷﾞｰ小／換気あり
3：ｴﾈﾙｷﾞｰ大／換気あり

備考

No.4.1.34.4a + No4.1.34.4b
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が0の総和
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）

5.89E-02
5.89E-02
5.89E-02

1
0
0
0
0

5.89E-02
5.89E-02

5.89E-02
5.89E-02

10
0
00.00.E+00

5.89E-02

5.89E-02

0.00.E+00

0.00.E+00

5.89E-02

5.89E-02

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

5.89E-02
5.89E-02
5.89E-02
5.89E-02
5.89E-02
5.89E-02
5.89E-02

5.89E-02
5.89E-02
5.89E-02
5.89E-02
5.89E-02
5.89E-02
5.89E-02

0
0
0
0
0
0
0

No.4.1.34.5a + No4.1.34.5b
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が0の総和
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
裸火の着火源と連続的に発生しするため、分ける必要なし。
スイッチON/OFFの時間は裸火に比べると無視できる程短いため、着火源とみなさない。
裸火の着火源と連続的に発生しするため、分ける必要なし。
スイッチON/OFFの時間は裸火に比べると無視できる程短いため、着火源とみなさない。
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）

接触時の静電気が要因となる着火源

0.00.E+00

0.00.E+00

5.89E-02

5.89E-02

0A2L冷媒では着火源とはみなさない（静電気スパーク）

5.89E-02
5.89E-02
5.89E-02

4.1.37

庫外漏えいして着火する確率

1.24.E-06

2.11.E-13

No.4.1.24 * No.4.1.17 * No.4.1.39 * No.4.1.6 * No.4.1.23 * No.4.1.11

4.1.39a4.1.39b4.1.39c
4.1.39d4.1.39e4.1.39f
4.1.39g

時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響なし
時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響あり
時間的遭遇確率 エネルギー小時間的遭遇確率 総和
時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響あり比率
時間的遭遇確率 エネルギー大／換気影響なし比率
時間的遭遇確率 エネルギー小比率

7.92.E-01
0.00.E+00
0.00.E+00
7.92.E-01
1.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

7.92.E-01
0.00.E+00
0.00.E+00
7.92.E-01
1.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

着火エネルギー大の確率の総和
着火エネルギー大／換気影響ありの総和
着火エネルギー小の確率の総和
着火エネルギーの確率の総和（確率が1を超える場合は比率で計算する）
着火エネルギー大の比率
着火エネルギー大／換気影響ありの比率
着火エネルギー小の比率

4.1.39.1
4.1.39.1a
4.1.39.1b4.1.39.1c

裸火が要因となる着火源
裸火が要因となる着火源 エネルギー大／換気影響なし
裸火が要因となる着火源 エネルギー大／換気影響あり
裸火が要因となる着火源 エネルギー小7.91.E-01
7.91.E-01
0.00.E+00
0.00.E+00

7.91.E-01
7.91.E-01
0.00.E+00
0.00.E+00

4.1.39.1.1

燃焼式暖房機1.00.E-04

1.00.E-04

5.03E-02

5.03E-02

2.E+01

2.E+011

1

1.E-041

4.1.39.1.2

ガスレンジ

3.95.E-01

3.95.E-01

5.03E-02

5.03E-02

8.E-02

8.E-0260

1

1.E+001

4.1.39.1.3

ガスフライヤー3.95.E-01

3.95.E-01

5.03E-02

5.03E-02

8.E-02

8.E-0260

1

1.E+001

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

5.03E-02
5.03E-02
5.03E-02
5.03E-02
5.03E-02
5.03E-02
5.03E-02

5.03E-02
5.03E-02
5.03E-02
5.03E-02
5.03E-02
5.03E-02
5.03E-02

1
1
1
1
1
1
1

No.4.1.39.1a +No.4.1.39.1b +No.4.1.39.1c
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が3の総和
着火エネルギー区別が0の総和
輻射式の灯油ストーブを想定
使用時間：16h／日 人がいる時間が9:00～25:00
存在確率：0.01%
A2L冷媒では着火源とみなす （燃焼式機器）
使用時間：5分／回
使用回数：60回／日 営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回
使用時間：5分／回
使用回数：60回／日 営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回
A2L冷媒では着火源とみなす（燃焼式機器）が、燃焼部分に十分な空気吸込みがあるから着火源にならない
A2L冷媒では着火源とみなす（燃焼式機器）が、存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
A2L冷媒では着火源とみなす（燃焼式機器）が、存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
厨房で喫煙しない
厨房で喫煙しない
A2L冷媒では着火源とみなす（燃焼式機器）が、存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
A2L冷媒では着火源とみなす（燃焼式機器）が、存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない

0.00.E+00

0.00.E+00

5.03E-02

5.03E-02

1

A2L冷媒では着火源とみなす（燃焼式機器）が、存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない

4.1.39.1.4
4.1.39.1.5
4.1.39.1.6
4.1.39.1.7
4.1.39.1.8
4.1.39.1.9
4.1.39.1.10

燃焼式湯沸器
ガス炊飯器
ガスバーナー
ライター（喫煙具への着火）
喫煙具、タバコライター（ガスバーナへの着火）
ライター（その他への着火）
食品に装飾する火4.1.39.1.11（ケーキのローソクや花火を想定）

130

機器検討データ
R1234yf冷媒
No.

項目
未対策

対策

未対策

対策

可燃域継続 可燃域継続 着火源作動 着火源存在 着火源使用 着火源作動
着火源の存
時間
時間
時間
時間
回数
回数
在係数k
Tv[h]
Tv[h]
ΔTIc[h]ΔTI[h]
n[回]
nc[回]

着火エネルギー区別
換気影響区別0：ｴﾈﾙｷﾞｰ小／換気なし
1：ｴﾈﾙｷﾞｰ大／換気なし
2：ｴﾈﾙｷﾞｰ小／換気あり
3：ｴﾈﾙｷﾞｰ大／換気あり

4.1.39.2
4.1.39.2a4.1.39.2b

機器発火が要因となる着火源
機器発火が要因となる着火源 エネルギー大
機器発火が要因となる着火源 エネルギー小8.94.E-10
8.94.E-10
0.00.E+00

8.94.E-10
8.94.E-10
0.00.E+00

4.1.39.2.1

トラッキング

7.79.E-11

7.79.E-11

5.03E-02

5.03E-02

2.E-091

4.1.39.2.2

扇風機

7.94.E-10

7.94.E-10

5.03E-02

5.03E-02

2.E-081

4.1.39.2.3

携帯電話

2.20.E-11

2.20.E-11

5.03E-02

5.03E-02

4.E-101

4.1.39.2.4

電子レンジ

0.00.E+00

0.00.E+00

5.03E-02

5.03E-02

4.1.39.3

他機種のヒータ過熱（自己発火温度以上）が要因となる着火源

1.47.E-03

1.47.E-03

5.03E-02

5.03E-02

4.1.39.4
4.1.39.4a
4.1.39.4b
4.1.39.4.1
4.1.39.4.2
4.1.39.4.3

コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源
コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源 エネルギー大コンセント抜き差し時のスパークが要因となる着火源 エネルギー小ハンドミキサー充電器（スマホ等）
その他厨房機器（業冷、製氷機等）

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

4.1.39.5
4.1.39.5a
4.1.39.5b
4.1.39.5.1
4.1.39.5.2

スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源
スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源 エネルギー大
スイッチON/OFF時のスパークが要因となる着火源 エネルギー小照明
換気扇

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

4.1.39.5.3

ガスフライヤー0.00.E+00

4.1.39.5.4

ガスレンジ

4.1.39.5.5
4.1.39.5.6
4.1.39.5.7
4.1.39.5.8
4.1.39.5.9
4.1.39.5.10
4.1.39.5.11

燃焼式湯沸かし器
ブラシモーター（製品外） ※常時着火源
ハンドミキサー
ディスペンサー
電子レンジ
炊飯機
扇風機

4.1.39.6

接触時の静電気が要因となる着火源

101
2.E+002.E+0011

1.E-02

1

備考

No.4.1.39.2a + No4.1.39.2b
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が0の総和
1部屋あたり20箇所。着火事故件数：202件/17年（NITE事故情報）。出荷台数：297,936千台/年（JEMA統計(2013)）。製品寿命：10年。
A2L冷媒では着火源とみなす
1部屋あたり1台。着火事故件数：221件/17年（NITE事故情報）。出荷台数：1,599千台/年（JEITA自主調査(2004)）。製品寿命：10年。
A2L冷媒では着火源とみなす
1部屋あたり4台。着火事故件数：23件/17年（NITE事故情報）。出荷台数：23,989千台/年（JEITA自主調査(2012)）。製品寿命：10年。
A2L冷媒では着火源とみなす
A2L冷媒では着火源とみなすが、存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
使用時間：15分／回 4回／1日（6時間でDF） 60分／日 1/24=0.041666666666 = ΔTIc[h]=ΔTI[h]存在確率：100年に一度 = 1%
A2L冷媒では着火源とみなす（ヒーター内蔵機器）
No.4.1.39.4a + No4.1.39.4b
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が0の総和
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）

3.56E-02
3.56E-02
3.56E-02

1
0
0
0
0

3.56E-02
3.56E-02

3.56E-02
3.56E-02

10
0
00.00.E+00

3.56E-02

3.56E-02

00.00.E+00

0.00.E+00

3.56E-02

3.56E-02

00.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00
0.00.E+00

3.56E-02
3.56E-02
3.56E-02
3.56E-02
3.56E-02
3.56E-02
3.56E-02

3.56E-02
3.56E-02
3.56E-02
3.56E-02
3.56E-02
3.56E-02
3.56E-02

0
0
0
0
0
0
0

No.4.1.39.5a + No4.1.39.5b
着火エネルギー区別が1の総和
着火エネルギー区別が0の総和
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
裸火の着火源と連続的に発生しするため、分ける必要なし。
スイッチON/OFFの時間は裸火に比べると無視できる程短いため、着火源とみなさない。
裸火の着火源と連続的に発生しするため、分ける必要なし。
スイッチON/OFFの時間は裸火に比べると無視できる程短いため、着火源とみなさない。
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）
A2L冷媒では着火源とみなさない（電気スパーク）

0.00.E+00

0.00.E+00

3.56E-02

3.56E-02

0A2L冷媒では着火源とはみなさない（静電気スパーク）

3.56E-02
3.56E-02
3.56E-02

RE-1,Re-1 (未対策,対策)
冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
屋外修理FTA

冷媒：R290

屋外修理時の冷媒への着火確率[回/年/台]5-1

店内修理と同じ内容（数値）の項目については、

許容値：3.22E-08(居酒屋：1.72E-07)

1/5

同じNo（数値）を使用していますので、

R290 1.44E-04 未対策
R290 7.22E-09 対策あり

店内修理の割付表を参照願います。
（屋外修理の割付表では省略しています）

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2

冷凍回路修理を伴う修理時の着火確率
5.3

R290 4.65E-08 未対策
R290 4.46E-08 対策あり

業務用
冷蔵庫及び製氷機
の故障確率
5-2.1

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動により換気
5-2.z.4

R290 9.76E-02 未対策
R290 9.76E-02 対策あり

R290
―
未対策
R290 1.00E+00 対策あり

R290 1.47E-03 未対策
R290 2.93E-08 対策あり

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2.2（店内・屋外 共通）

冷凍回路修理を伴なわない修理発生確率
5-2.2.1

店内2頁へ
R290 4.94E-08 未対策
R290 4.74E-08 対策あり

冷媒放出、充填、真空引き、冷凍回路部品交換以外の作業での着火確率5-2.3.2

冷凍回路修理を伴う修理発生確率
5-2.3.1

R290 9.42E-01 未対策
R290 9.42E-01 対策あり

製品又はユニット移動時の着火確率（店内移動、庫外漏えい）
5.3.6

R290 5.82E-02 未対策
R290 5.82E-02 対策あり

←移動時、屋外でのリスクは少ない
ので店内で判断
庫内漏えいは着火源がないので省略

冷媒放出、真空引き作業による着火確率（屋外）
5.3.3

5頁へ
R290 6.75E-08 未対策
R290 7.51E-10 対策あり

R290 4.94E-08 未対策
R290 4.74E-08 対策あり

冷媒放出、真空引き作業は庫外で行うため、作業による庫内冷媒漏れはない。

【庫内漏えい】冷媒放出、真空引き作業による着火確率（屋外）5.3.3.1

店内2頁へ
R290 4.94E-08 未対策
R290 4.74E-08 対策あり

【庫外漏えい】冷媒放出、真空引き作業による着火確率（屋外）5.3.3.2

R290 2.62E-11 未対策
R290 2.97E-14 対策あり

R290 3.16E-04 未対策
R290 3.52E-07 対策あり

4頁へ
R290 2.36E-06 未対策
R290 2.37E-09 対策あり

R290 2.50E-02 未対策
R290 1.01E-07 対策あり

R290 3.16E-04 未対策
R290 3.52E-07 対策あり

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2.2（店内・屋外 共通）

冷媒充填作業による着火確率
（屋外）
5.3.5

冷凍回路部品交換作業による着火確率（屋外）5.3.4←着火確率への影響大

着火確率への影響大→屋外に持ち出すのは小型の製品か、取り外したユニットのため、全て下ユニットを想定する。

バーナーによる冷凍回路部品交換による着火確率（屋外）5.3.4.1

切断、カシメによる冷凍回路部品交換による着火確率（屋外）5.3.4.2

2頁へ
R290 2.50E-02 未対策
R290 1.01E-07 対策あり

3頁へ
R290 7.67E-09 未対策
R290 2.51E-13 対策あり

下ユニット率（屋外）
5.c.3
R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり
修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率（屋外）
5.ｃ.1
R290 1.62E-07 未対策
R290 1.62E-07 対策あり

庫内
冷媒漏えい割合（屋外）5.c.1.1
R290 2.50E-01 未対策
R290 2.50E-01 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2

時間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー大)5.3.3.1.1.2
R290 2.81E-02 未対策
R290 3.22E-05 対策あり

屋外着火源
（着火エネルギー大、庫内漏えい)
5.b.1
5頁へ
R290 1.28E-06 未対策
R290 1.28E-06 対策あり

空間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5.e.1
R290 5.44E-03 未対策
R290 5.44E-03 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3

R290
未対策―
R290 1.00E-01 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3
R290 1.14E-04 未対策
R290 1.14E-04 対策あり

冷媒回収機の誤使用（屋外）(庫内漏えい)
5.a.5
R290 9.38E-03 未対策
R290 9.38E-03 対策あり

R290 2.23E-03 未対策
R290 2.04E-06 対策あり

冷凍回路修理を伴わない作業起因着火源（屋外）（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5.a.3

空間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)5.e.3
R290 3.85E-03 未対策
R290 3.85E-03 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率（屋外）
5.c.2
R290 4.86E-07 未対策
R290 4.86E-07 対策あり

修理作業に伴う
冷媒漏えい発生確率（屋外）(冷媒放出、真空引き作業)
5.3.3.2.1.1

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー大)5.3.3.2.2.2
R290 9.22E-02 未対策
R290 1.04E-04 対策あり

R290 5.03E-01 未対策
R290 5.03E-01 対策あり

ホースによる機外冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率5.d.2

庫外
冷媒漏えい割合（屋外）
5.c.2.1

空間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5.e.2
R290 6.47E-03 未対策
R290 6.47E-03 対策あり

屋外着火源
(着火エネルギー大、庫外漏えい)
5.b.2

5頁へ
R290 5.03E-01 未対策
R290 5.03E-01 対策あり

R290 7.50E-01 未対策
R290 7.50E-01 対策あり

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.3.3.2.2.4
R290 6.55E-03 未対策
R290 5.85E-06 対策あり

冷凍回路修理を伴わない作業起因着火源（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.a.4

空間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.e.4
R290 4.58E-03 未対策
R290 4.58E-03 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3

5頁へ
R290
―
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

対策
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収機の使用禁止
5-2.z.7

R290 5.68E-03 未対策
R290 5.68E-03 対策あり

時間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)5.3.3.1.1.4

真空ポンプ（屋外）(庫内漏えい)
5.a.9
R290 1.88E-02 未対策
R290 1.88E-02 対策あり

R290 2.23E-03 未対策
R290 1.86E-04 対策あり

R290
―
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

作業起因静電気（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)5.a.3.1

電動ドライバ（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)5.a.3.2

5頁へ
R290 4.15E-04 未対策
R290 4.56E-06 対策あり

5頁へ
R290 1.81E-03 未対策
R290 1.81E-04 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2
R290 5.68E-03 未対策
R290 5.68E-03 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3

R290 1.14E-04 未対策
R290 1.14E-04 対策あり

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)
5-2.d.3
R290 1.00E-06 未対策
R290 1.00E-06 対策あり

真空ポンプの排気による冷媒漏えい
5-2.d.4
R290 1.00E-02 未対策
R290 1.00E-02 対策あり

冷媒放出不足5-2.k.2.1

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3
R290―
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

対策
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収機の使用禁止
5-2.z.7―
R290
未対策
R290 1.00E-01 対策あり

R290 5.00E-02 未対策
R290 5.00E-02 対策あり

冷媒回収機の誤使用（屋外）(庫外漏えい)
5.a.6
R290 3.07E-02 未対策
R290 3.07E-02 対策あり

真空ポンプ
（屋外）(庫外漏えい)
5.a.10R290 6.15E-02 未対策
R290 6.15E-02 対策あり

R290 2.58E-06 未対策
R290 2.58E-06 対策あり

R290 6.55E-03 未対策
R290 5.32E-04 対策あり

R290
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

作業起因静電気（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.a.4.1

電動ドライバ（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.a.4.2

5頁へ
R290 1.38E-03 未対策
R290 1.51E-05 対策あり

5頁へ
R290 5.17E-03 未対策
R290 5.17E-04 対策あり

RE-1,Re-1 (未対策,対策)
冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
屋外修理FTA

冷媒回路内の残存冷媒を放出してしまう確率
5-2.k

R290 5.00E-02 未対策
R290 2.02E-07 対策あり

冷媒：R290

バーナーによる冷凍回路部品交換による着火確率（屋外）5.3.4.1

冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率（屋外）(バーナーによる部品交換作業)
5.3.4.1.3

R290 5.00E-02 未対策
R290 2.02E-07 対策あり

R290 1.79E-08 未対策
R290 1.93E-10 対策あり

R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

2/5

R290 2.50E-02 未対策
R290 1.01E-07 対策あり

冷媒回路内残存冷媒着火確率(バーナーによる部品交換作業)
5-2.3.4.1.2

バーナーとの空間的遭遇確率5-2.3.4.1.2.1

バーナーでの部品交換作業で喫煙はしないバーナーにより冷凍回路部品取外す確率
5-2.3.4.1.1
R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

【庫内漏えい】冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率（屋外）
5.3.4.1.3.1【庫外漏えい】冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率（屋外）
5.3.4.1.3.7

R290 1.43E-10 未対策
R290 1.56E-12 対策あり

R290 1.78E-08 未対策
R290 1.92E-10 対策あり

屋外に持ち出すのは小型の製品か、取り外したユニットのため、全て下ユニットを想定する。

バーナーとの
時間的遭遇確率5-2.3.4.1.2.2
下ユニット率（屋外）
5.c.3

R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率（屋外）5.c.1
閉回路内に残存した冷媒を放出してしまう確率
5-2.k.1
R290 2.65E-09 未対策
R290 2.65E-09 対策あり

閉回路存在に気付かない確率
5-2.k.1.3
R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

閉回路部品を交換する確率5-2.k.1.2
R290 2.65E-03 未対策
R290 2.65E-03 対策あり

閉回路存在確率5-2.k.1.1
R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

冷媒放出不足5-2.k.2

R290 1.62E-07 未対策
R290 1.62E-07 対策あり

空間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5.e.1
R290 5.44E-03 未対策
R290 5.44E-03 対策あり

時間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー大)5.3.4.1.3.4

R290 1.60E-01 未対策
R290 1.76E-03 対策あり

空間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)5.e.3
R290 3.85E-03 未対策
R290 3.85E-03 対策あり

時間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)5.3.4.1.3.6

R290 2.23E-03 未対策
R290 2.04E-06 対策あり

バーナーによる部品交換作業時
庫外冷媒漏えい発生確率（屋外）5.3.4.1.3.8

空間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5.e.2

R290 1.15E-05 未対策
R290 1.15E-05 対策あり

R290 6.47E-03 未対策
R290 6.47E-03 対策あり

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー大)5.3.4.1.3.12

R290 2.34E-01 未対策
R290 2.58E-03 対策あり

空間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.e.4
R290 4.58E-03 未対策
R290 4.58E-03 対策あり

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.3.4.1.3.14

R290 6.55E-03 未対策
R290 5.85E-06 対策あり

R290 5.00E-02 未対策
R290 2.00E-07 対策あり

冷媒放出不足5-2.k.2.1

庫内
冷媒漏えい割合（屋外）5.c.1.1

屋外着火源(着火エネルギー大、庫内漏えい)
5.b.1

R290 2.50E-01 未対策
R290 2.50E-01 対策あり

5頁へ
R290 1.28E-06 未対策
R290 1.28E-06 対策あり

R290 5.00E-02 未対策
R290 5.00E-02 対策あり

対策
防爆形真空ポンプによる残存冷媒の排除
5-2.z.1

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2
R290 5.68E-03 未対策
R290 5.68E-03 対策あり

―
R290
未対策
R290 2.00E-03 対策あり

対策
窒素パージによる残存冷媒の排除5-2.z.11
R290
未対策―
R290 2.00E-03 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3

バーナー（屋外）(庫内漏えい)
5.a.7

―
未対策
R290
R290 1.10E-02 対策あり

R290 1.60E-01 未対策
R290 1.60E-01 対策あり

バーナー使用時の修理作業に伴なう
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.4.1.3.9

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3
R290―
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

作業起因静電気（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)5.a.3.1
5頁へ
R290 4.15E-04 未対策
R290 4.56E-06 対策あり

R290 1.10E-05 未対策
R290 1.10E-05 対策あり

電動ドライバ（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)5.a.3.2
5頁へ
R290 1.81E-03 未対策
R290 1.81E-04 対策あり

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率（屋外）
5.c.2

屋外着火源
(着火エネルギー大、庫外漏えい)
5.b.2
5頁へ
R290 2.58E-06 未対策
R290 2.58E-06 対策あり

R290 4.86E-07 未対策
R290 4.86E-07 対策あり

庫外
冷媒漏えい割合（屋外）
5.c.2.1

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3

バーナー（屋外）(庫外漏えい)
5.a.8

R290 1.00E-06 未対策
R290 1.00E-06 対策あり

R290 7.50E-01 未対策
R290 7.50E-01 対策あり

R290
―
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

R290 2.34E-01 未対策
R290 2.34E-01 対策あり

冷媒放出忘れ5-2.3.4.2.3.10

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2

R290 1.00E-05 未対策
R290 1.00E-05 対策あり

R290 5.68E-03 未対策
R290 5.68E-03 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3

R290 1.14E-04 未対策
R290 1.14E-04 対策あり

R290
―
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

作業起因静電気（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.a.4.1

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)
5-2.d.3

R290 1.14E-04 未対策
R290 1.14E-04 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3

5頁へ
R290 1.38E-03 未対策
R290 1.51E-05 対策あり

電動ドライバ（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.a.4.2
5頁へ
R290 5.17E-03 未対策
R290 5.17E-04 対策あり

RE-1,Re-1 (未対策,対策)
冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
屋外修理FTA

冷媒：R290

切断、カシメによる冷凍回路
部品交換による着火確率（屋外）5.3.4.2

3/5

R290 7.67E-09 未対策
R290 2.51E-13 対策あり

切断、カシメによる冷凍回路部品交換確率
5-2.3.4.2.1
冷媒回路内残存冷媒着火確率（屋外）(切断、カシメによる部品交換作業)
5.3.4.2.2

冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率（屋外）(切断、カシメによる部品交換作業)
5.3.4.2.3

R290 1.50E-08 未対策
R290 8.80E-17 対策あり

R290 3.46E-10 未対策
R290 5.02E-13 対策あり

R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

【庫内漏えい】着火確率（屋外）(切断、カシメによる部品交換作業)
5.3.4.2.3.1【庫外漏えい】着火確率（屋外）(切断、カシメによる部品交換作業)
5.3.4.2.3.7

R290 1.39E-12 未対策
R290 2.40E-15 対策あり

R290 3.44E-10 未対策
R290 4.99E-13 対策あり

下ユニット率（屋外）
5.c.3
R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率（屋外）
5.c.1

空間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5.e.1

R290 1.62E-07 未対策
R290 1.62E-07 対策あり

R290 5.44E-03 未対策
R290 5.44E-03 対策あり

庫内
冷媒漏えい割合（屋外）5.c.1.1

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2

R290 2.50E-01 未対策
R290 2.50E-01 対策あり

R290 5.68E-03 未対策
R290 5.68E-03 対策あり

時間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー大)5.3.4.2.3.4

R290 1.28E-06 未対策
R290 1.28E-06 対策あり

屋外着火源
(着火エネルギー大、庫内漏えい)
5.b.1

時間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)5.3.4.2.3.6

空間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)5.e.3
R290 3.85E-03 未対策
R290 3.85E-03 対策あり

R290 2.23E-03 未対策
R290 2.04E-06 対策あり

庫外冷媒漏えい発生確率（屋外）
5.3.4.2.3.8

空間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5.e.2

R290 1.15E-05 未対策
R290 1.15E-05 対策あり

R290 6.47E-03 未対策
R290 6.47E-03 対策あり

冷凍回路部品交換時の作業に伴う
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.4.2.3.9

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率（屋外）
5.c.2

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3

R290 4.86E-07 未対策
R290 4.86E-07 対策あり

5頁へ
R290 4.15E-04 未対策
R290 4.56E-06 対策あり

R290 1.14E-04 未対策
R290 1.14E-04 対策あり

R290 2.58E-06 未対策
R290 2.58E-06 対策あり

電動ドライバ（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)5.a.3.2

庫外
冷媒漏えい割合（屋外）
5.c.2.1

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)
5-2.d.3

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2
R290 5.68E-03 未対策
R290 5.68E-03 対策あり

R290 1.00E-06 未対策
R290 1.00E-06 対策あり

冷媒放出忘れ5-2.3.4.2.3.10

R290 1.00E-05 未対策
R290 1.00E-05 対策あり

R290 1.00E-02 未対策
R290 1.00E-02 対策あり

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー大)5.3.4.2.2.4

冷媒回路内の残存冷媒を放出してしまう確率
5-2.k
R290 5.00E-02 未対策
R290 2.02E-07 対策あり

R290 2.58E-06 未対策
R290 2.58E-06 対策あり

冷媒放出不足5-2.k.2

5頁へ
R290 2.58E-06 未対策
R290 2.58E-06 対策あり

R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.3.4.2.2.6

空間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5.e.2
R290 6.47E-03 未対策
R290 6.47E-03 対策あり

R290 6.55E-03 未対策
R290 5.85E-06 対策あり

閉回路部品を交換する確率5-2.k.1.2

閉回路存在確率5-2.k.1.1

冷媒放出不足5-2.k.2.1

対策
防爆形真空ポンプによる残存冷媒の排除
5-2.z.1

対策
窒素パージによる残存冷媒の排除5-2.z.11

R290 2.65E-03 未対策
R290 2.65E-03 対策あり

R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

R290 5.00E-02 未対策
R290 5.00E-02 対策あり

―
R290
未対策
R290 2.00E-03 対策あり

―
R290
未対策
R290 2.00E-03 対策あり

空間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.e.4
R290 4.58E-03 未対策
R290 4.58E-03 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3

屋外着火源(着火エネルギー大、庫外漏えい)
5.b.2

R290 5.00E-02 未対策
R290 2.00E-07 対策あり

―
R290
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

R290 1.38E-03 未対策
R290 1.51E-05 対策あり

残存冷媒量
による係数
5-2.3.4.2.2.1

閉回路存在に気付かない確率
5-2.k.1.3

R290 6.55E-03 未対策
R290 5.85E-06 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3

5頁へ
R290 7.50E-01 未対策
R290 7.50E-01 対策あり

R290 1.14E-04 未対策
R290 1.14E-04 対策あり

R290 2.65E-09 未対策
R290 2.65E-09 対策あり

R290 4.58E-03 未対策
R290 4.58E-03 対策あり

作業起因静電気（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.a.4.1

5頁へ
R290 1.81E-03 未対策
R290 1.81E-04 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3

閉回路内に残存した冷媒を放出してしまう確率
5-2.k.1

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.3.4.2.3.15

空間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)
5.e.4

5頁へ
―
R290
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

作業起因静電気（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)5.a.3.1

修理作業の時間率
5-2.c.1.3

R290 2.58E-06 未対策
R290 2.58E-06 対策あり

屋外着火源
(着火エネルギー大、庫外漏えい)
5.b.2

R290 1.10E-05 未対策
R290 1.10E-05 対策あり

5頁へ
R290 1.28E-06 未対策
R290 1.28E-06 対策あり

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー大)5.3.4.2.3.13

作業起因静電気（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.a.4.1
5頁へ
R290 1.38E-03 未対策
R290 1.51E-05 対策あり

電動ドライバ（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.a.4.2
5頁へ
R290 5.17E-03 未対策
R290 5.17E-04 対策あり

R290
未対策
―
R290 1.10E-02 対策あり

電動ドライバ（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.a.4.2
5頁へ
R290 5.17E-03 未対策
R290 5.17E-04 対策あり

RE-1,Re-1 (未対策,対策)
冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
屋外修理FTA

冷媒：R290

冷媒充填作業による着火確率
（屋外）
5.3.5

4/5

R290 2.36E-06 未対策
R290 2.37E-09 対策あり

【庫外漏えい】着火確率（屋外）(冷媒充填作業)5.3.5.2【庫内漏えい】着火確率（屋外）(冷媒充填作業)5.3.5.1
R290 5.19E-08 未対策
R290 6.16E-13 対策あり

R290 2.30E-06 未対策
R290 2.37E-09 対策あり

下ユニット率（屋外）
5.c.3
R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

庫内冷媒漏えい発生確率（屋外）
5.3.5.1.1

空間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5.e.1

R290 5.00E-04 未対策
R290 5.16E-06 対策あり

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率（屋外）
5.c.1
R290 1.62E-07 未対策
R290 1.62E-07 対策あり

R290 5.44E-03 未対策
R290 5.44E-03 対策あり

時間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー大)5.3.5.1.2.2

R290 1.88E-02 未対策
R290 2.19E-05 対策あり

空間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)5.e.3
R290 3.85E-03 未対策
R290 3.85E-03 対策あり

時間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)5.3.5.1.2.4

R290 4.15E-04 未対策
R290 5.01E-08 対策あり

ろう付け不良による
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.3.5.1.1.1
屋外着火源(着火エネルギー大、庫内漏えい)
5.b.1

作業起因静電気（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)5.a.3.1

5頁へ
R290 1.28E-06 未対策
R290 1.28E-06 対策あり

庫内
冷媒漏えい割合（屋外）5.c.1.1
R290 2.50E-01 未対策
R290 2.50E-01 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2
R290 5.68E-03 未対策
R290 5.68E-03 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3

R290 1.14E-04 未対策
R290 1.14E-04 対策あり

ろう付け不良発生確率
5-2.3.5.1.1.2
R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

庫内
冷媒漏えい修理割合
5-2.3.5.1.1.3

R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

対策
ろう付け後のリークテスト実施
5-2.z.9―
未対策
R290
R290 1.00E-02 対策あり

R290 5.70E-03 未対策
R290 5.21E-03 対策あり

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率（屋外）
5.c.2

R290 5.00E-04 未対策
R290 5.00E-06 対策あり

―
R290
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

―
R290
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

R290
未対策
―
R290 1.00E-01 対策あり

R290 1.88E-02 未対策
R290 1.88E-02 対策あり

空間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5.e.2
R290 6.47E-03 未対策
R290 6.47E-03 対策あり

空間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.e.4
R290 4.58E-03 未対策
R290 4.58E-03 対策あり

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.3.5.2.2.4

R290 1.38E-03 未対策
R290 1.66E-07 対策あり

冷媒充填作業時の作業に伴う冷媒漏えい発生確率
5-2.3.5.2.1.1
屋外着火源(着火エネルギー大、庫外漏えい)
5.b.2

R290 5.70E-03 未対策
R290 5.21E-03 対策あり

5頁へ

対策
漏えい検知器の携帯検知器による作業中断
5-2.z.3

真空ポンプ（屋外）(庫内漏えい)
5.a.9

R290 4.86E-07 未対策
R290 4.86E-07 対策あり

R290 6.15E-02 未対策
R290 7.01E-05 対策あり

作業起因静電気（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.a.4.1

5頁へ

R290 4.15E-04 未対策
R290 4.56E-06 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3

対策
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収機の使用禁止
5-2.z.7

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー大)5.3.5.2.2.2

庫外冷媒漏えい発生確率（屋外）5.3.5.2.1

5頁へ

R290 2.58E-06 未対策
R290 2.58E-06 対策あり

庫外
冷媒漏えい割合（屋外）
5.c.2.1
R290 7.50E-01 未対策
R290 7.50E-01 対策あり

ろう付け不良による
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.5.2.1.2

店内6頁へ
R290 5.00E-04 未対策
R290 5.00E-06 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2
R290 5.68E-03 未対策
R290 5.68E-03 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3
R290 1.14E-04 未対策
R290 1.14E-04 対策あり

充填ホース接続部からの冷媒漏えい発生確率5-2.d.5（共通）

ろう付け不良発生確率
5-2.3.5.1.1.2
R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

庫外
冷媒漏えい修理割合
5-2.3.5.2.1.3
R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

対策
ろう付け後のリークテスト実施
5-2.z.9
R290
未対策―
R290 1.00E-02 対策あり

R290 5.20E-03 未対策
R290 5.20E-03 対策あり

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)
5-2.d.3
R290 1.00E-06 未対策
R290 1.00E-06 対策あり

R290 1.38E-03 未対策
R290 1.51E-05 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3―
R290
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

―
R290
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

真空ポンプ
（屋外）(庫外漏えい)
5.a.10

対策
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収機の使用禁止
5-2.z.7

R290 6.15E-02 未対策
R290 6.15E-02 対策あり

未対策
R290
―
R290 1.00E-01 対策あり

RE-1,Re-1 (未対策,対策)

製品又はユニット移動時の着火確率（店内移動、庫外漏えい）
5.3.6

冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
屋外修理FTA

冷媒：R290

5/5R290 6.75E-08 未対策
R290 7.51E-10 対策あり

店内着火源 [移動速度考慮](着火エネルギー大、庫外漏えい)
5.b.3

下ユニット率（屋外）
5.c.3
R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

庫外冷媒漏えい発生確率（店内移動、庫外漏えい）
5.3.6.1

R290 1.00E-05 未対策
R290 1.00E-05 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5.e.5
R290 2.29E-02 未対策
R290 2.29E-02 対策あり

時間的遭遇確率 [移動速度考慮](庫外漏えい、着火エネルギー大)5.3.6.2
R290 2.47E-01 未対策
R290 2.71E-03 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.e.6
R290 1.62E-02 未対策
R290 1.62E-02 対策あり

R290 2.47E-01 未対策
R290 2.47E-01 対策あり

時間的遭遇確率 [移動速度考慮](庫外漏えい、着火エネルギー小)5.3.6.3

R290 9.57E-05 未対策
R290 9.57E-05 対策あり

移動時の落下による冷媒漏えい発生確率5.3.6.1.2
R290 1.00E-05 未対策
R290 1.00E-05 対策あり

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率（店内移動、庫外漏えい）
5.3.6.1.1
R290 4.86E-08 未対策
R290 4.86E-08 対策あり

―
R290
未対策
R290 1.10E-02 対策あり
庫外
冷媒漏えい割合
5.c.2.1
R290 7.50E-01 未対策
R290 7.50E-01 対策あり

R290 1.91E-04 未対策
R290 1.91E-04 対策あり

店内着火源 [移動速度考慮]（着火エネルギー大、庫外漏えい)
5.b.3
R290 2.47E-01 未対策
R290 2.47E-01 対策あり

店内着火源 [移動速度考慮]（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5.b.4
R290 1.90E-02 未対策
R290 1.90E-02 対策あり

店内着火源 [移動速度考慮](静電気)（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5.b.8

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3

対策
静電気防止手袋の着用
5-2.z.5―
R290
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

―
R290
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

ガスフライヤー5.b.3.10

フライヤスイッチ
5.b.3.4

電子レンジ
5.b.3.5

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

燃焼式湯沸器（スパーク）
5.b.3.11

電灯
5.b.3.6

R290 4.30E-17 未対策
R290 4.30E-17 対策あり

ガス炊飯器
5.b.3.12

R290 1.38E-03 未対策
R290 1.38E-03 対策あり

R290 8.37E-02 未対策
R290 8.37E-02 対策あり

R290 8.37E-02 未対策
R290 8.37E-02 対策あり

R290 3.38E-02 未対策
R290 3.38E-02 対策あり

ライター
（喫煙具への着火）
5.b.3.15

ライター（ガスバーナへの着火）
5.b.3.16

ライター（その他への着火）
5.b.3.17

食品に装飾する火（花火、ローソク）
5.b.3.18

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 1.32E-04 未対策
R290 1.32E-04 対策あり

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

燃焼式暖房機
5.b.3.13

R290 4.24E-02 未対策
R290 4.24E-02 対策あり

R290 7.08E-05 未対策
R290 7.08E-05 対策あり

白熱球
5.b.3.7
R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

喫煙具、タバコ
5.b.3.14
R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 9.66E-05 未対策
R290 5.66E-05 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2
R290 5.68E-03 未対策
R290 5.68E-03 対策あり

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

ガスレンジ
5.b.3.9

デフロストヒータ
5.b.3.8
対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3

換気扇スイッチ
5.b.3..3

照明スイッチ
5.b.3.2

コンセントスパーク5.b.3.1

R290 6.46E-02 未対策
R290 7.65E-04 対策あり

作業起因静電気(庫外漏えい)5-2.a.4.1.1

ローソク
5.b.3.19

カセットボンベバーナー
5.b.3.20

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 1.34E-03 未対策
R290 1.34E-03 対策あり

フード用換気扇
5.b.3.21
R290 1.91E-04 未対策
R290 1.91E-04 対策あり

R290 4.55E-02 未対策
R290 4.55E-02 対策あり

製品、ユニット移動の時間率
5.3.6.1.3
R290 1.14E-05 未対策
R290 1.14E-05 対策あり

作業起因静電気（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)5.a.3.1

電動ドライバ（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)5.a.3.2

R290 4.15E-04 未対策
R290 4.56E-06 対策あり

作業起因静電気（屋外）(庫内漏えい)
5.a.3.1.1
R290 4.15E-04 未対策
R290 4.15E-04 対策あり

R290 1.81E-03 未対策
R290 1.81E-04 対策あり

対策
静電気防止手袋の着用
5-2.z.5

電動ドライバ（屋外）(庫内漏えい)
5.a.3.2.1

―
未対策
R290
R290 1.10E-02 対策あり

R290 1.81E-03 未対策
R290 1.81E-03 対策あり

作業起因静電気（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.a.4.1

対策
ブラシモータの使用禁止
5-2.z.6―
R290
未対策
R290 1.00E-01 対策あり

電動ドライバ（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.a.4.2

R290 1.38E-03 未対策
R290 1.51E-05 対策あり

R290 5.17E-03 未対策
R290 5.17E-04 対策あり

屋外着火源
(着火エネルギー大、庫内漏えい)
5.b.1

屋外着火源
(着火エネルギー大、庫外漏えい)
5.b.2

R290 1.28E-06 未対策
R290 1.28E-06 対策あり

ホースによる機外冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率5.d.2
R290 5.03E-01 未対策
R290 5.03E-01 対策あり

R290 2.58E-06 未対策
R290 2.58E-06 対策あり

喫煙具、タバコ
5.b.1.14

喫煙具、タバコ
5.b.2.14

R290 1.28E-06 未対策
R290 1.28E-06 対策あり

R290 2.58E-06 未対策
R290 2.58E-06 対策あり

ホースによる
機外冷媒廃棄の割合
5.d.2.1

直接冷媒廃棄する割合
5.d.2.2

R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

冷媒漏えいに気付かない確率5-2.ｆ

対策
可燃性冷媒放出方法の教育
5-2.z.12

ホース
取り外し時の漏えい(ホースによる屋外放出)
5-2.d.2.3

R290
―
未対策
R290 1.00E+00 対策あり

R290 7.00E-04 未対策
R290 7.00E-04 対策あり

店内着火源 [移動速度考慮]（静電気）(着火エネルギー小、庫外漏えい)
5.b.8

店内着火源 [移動速度考慮](着火エネルギー小、庫外漏えい)
5.b.4
R290 1.90E-02 未対策
R290 1.90E-02 対策あり

R290 9.66E-05 未対策
R290 5.66E-05 対策あり

R290 1.00E-01 未対策
R290 1.00E-01 対策あり

作業起因静電気（屋外）(庫外漏えい)
5.a.4.1.1
R290 1.38E-03 未対策
R290 1.38E-03 対策あり

対策
静電気防止手袋の着用
5-2.z.5

電動ドライバ（屋外）(庫外漏えい)
5.a.4.2.1

R290
未対策
―
R290 1.10E-02 対策あり

R290 5.17E-03 未対策
R290 5.17E-03 対策あり

対策
ブラシモータの使用禁止
5-2.z.6
R290
未対策―
R290 1.00E-01 対策あり

ブラシモータ
(ON・OFF動作)
5.b.4.1
R290 1.12E-03 未対策
R290 1.12E-03 対策あり

ディスペンサ5.b.4.2

R290 1.78E-02 未対策
R290 1.78E-02 対策あり

静電気
人体・全機器共通
5.b.8.1

対策
換気による静電気発生係数
5-2.z.13

R290 9.66E-05 未対策
R290 9.66E-05 対策あり

R290
未対策
―
R290 5.86E-01 対策あり

ホース先端の設置場所が不適切な確率
5-2.d.2.2
R290 5.00E-02 未対策
R290 5.00E-02 対策あり

ホース接続不良による漏えい発生確率(機器への接続)
5-2.d.2.4
R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

RE-1,Re-1 (未対策,対策)

確率数値割付表

冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
屋外修理FTA

冷媒：R290【店舗内数値パラメータ】(店内) [風速0.0m/s](屋外) [風速0.0m/s](屋外) [屋外風速影響](店内) [風速0.0m/s](店内) [風速1.0m/s](屋外) [風速0.0m/s](屋外) [屋外風速影響]

庫内漏れ

庫外漏れ
（4分全量漏れ）床面積[m2]

空間体積[m3]66.374220
220
66.37466.374
220
220

30.17
100.0
100.0
30.17
30.17
100.0
100.0

可燃域継続時間[min]

平均可燃空間体積[m3]

時空積[m3・min]

店内FTAの風速などを考慮した数値を共用
2.64
2.46
6.50
0.57
1.20
0.68
店内FTAの風速などを考慮した数値を共用
1.67
1.52
2.54
8.75
2.93
25.62
1.87
1.42
2.67

移動時は冷媒が漏えいしても移動速度の影響で周囲に冷媒が拡散する[移動速度考慮]

機器検討データ
R290
No.

項目
未対策

対策

許容値

3.22E-08

3.22E-08

屋外修理時の冷媒への着火確率

1.44E-04

7.22E-09

4.65E-08

4.46E-08

漏えい
起因

備考

作業時間 可燃域継 着火源作 着火源存 着火源使 着火源作
着火エネ
着火源
遭遇
着火源の
（使用時間） 続時間
動時間
在時間
用回数
ルギー区
動回数
起因 パターン
存在係数k
Ts[h]
Tv[h]
ΔTIc[h] ΔTI[h]
n[回]
nc[回]
分

店内修理と同じ内容（数値）の項目については、省略しました。
店内修理の割付表（シート「割付表̲店内」）を参照願います。

日冷工資料より、業務用冷蔵庫＋製氷機＝3,102,773台、使用時の許容値は100年に1回とし、1/(3,102,773*100)≒3.22E-09
作業時は、専門業者が行うためより安全と判断し、1桁高い、3.22E-08とする
居酒屋（酒場、ビアホール）のシナリオは、飲食サービス業全体の18.8%（=93,787/499,542）、
居酒屋の割合にすると、1/(3,102,773*(93,787/499,542)*100)≒1.72E-08
作業時は1桁高い、1.72E-07 となる。
集計値=No5-2.1*(No5-2.2+No5.3)

5-1

5-2.2
5.3
5-2.3.2
5.3.3
5.3.3.1

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率
冷凍回路修理を伴う修理時の着火確率
冷媒放出、充填、真空引き、冷凍回路部品交換以外の作業での着火確率
冷媒放出、真空引き作業による着火確率（屋外）【庫内漏えい】冷媒放出、真空引き作業による着火確率（屋外）1.47E-03

2.93E-08

4.94E-08

4.74E-08

3.16E-04

3.52E-07

2.62E-11

2.97E-14

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には換気を行うことを教育する。
'集計値=No5-2.1*(No5-2.2+No5.3)*No5-2.z.4
集計値=No5-2.2.1*No5-2.2.2 （店内修理と共通）
集計値=No5-2.3.1*（No5-2.3.2 + No.5.3.6 + No5.3.3+No5.3.4+No5.3.5)
集計値=No5-2.2.2 （店内修理と共通）
集計値= No5.3.3.1 + No5.3.3.2
集計値=No5.c.1 * (No5.e.1* No5.3.3.1.1.2 + No.5.e.3 * No.5.3.3.1.1.4)
集計値= No5.a.5 + No5.a.9 + No5.b.1
対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収機の使用を禁止する。
'集計値= (No5.a.5 + No5.a.9) * No5-2.z.7 * No5-2.z.3 + No5.b.1

5.3.3.1.1.2

時間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー大)

2.81E-02

3.22E-05

5.3.3.1.1.4

時間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)2.23E-03

2.04E-06

5.3.3.2【庫外漏えい】冷媒放出、真空引き作業による着火確率（屋外）3.16E-04

3.52E-07

5.3.3.2.1.1

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率（屋外）(冷媒放出、真空引き作業)

5.03E-01

5.03E-01

5.3.3.2.2.2

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー大)

9.22E-02

1.04E-04

5.3.3.2.2.4

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)6.55E-03

5.85E-06

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
'集計値= No5.a.4 * No5-2.z.3

2.50E-02

1.01E-07

2.50E-02

1.01E-07

集計値= No5.3.4.1 + No5.3.4.2
集計値= (No5-2.3.4.1.2 + No5.3.4.1.3) * No5-2.3.4.1.1

1.79E-08

1.93E-10

1.43E-10

1.56E-12

集計値= No5.a.3
対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
'集計値= No5.a.3*No5-2.z.3
集計値= (No5.3.3.2.1.1 + No5.c.2) * (No5.3.3.2.2.2 * 5.e.2 + No5.3.3.2.2.4 * 5.e.4) * No.5.c.3
集計値= No5.d.2 + No5-2.d.3 +No5-2.d.4 * 5-2.k.2.1
集計値= No5.a.6 + No5.a.10 + No5.b.2
対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断すること、
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収機の使用を禁止する。
'集計値= (No5.a.6 + No5.a.10) * No5-2.z.7 * No5-2.z.3 + No5.b.2
集計値= No5.a.4

5.3.4
5.3.4.1
5.3.4.1.3
5.3.4.1.3.1

冷凍回路部品交換作業による着火確（屋外）
バーナーによる冷凍回路部品交換による着火確率（屋外）
冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率（屋外）(バーナーによる部品交換作業)【庫内漏えい】冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率（屋外）

集計値= No5.3.4.1.3.1 + No5.3.4.1.3.7
集計値= (No5.3.4.1.3.4 * No5.e.1 + No5.3.4.1.3.6 * No5.e.3) * No5.c.1
集計値= No5.b.1+ No5.a.7

5.3.4.1.3.4

時間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー大)

1.60E-01

1.76E-03

5.3.4.1.3.6

時間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)2.23E-03

2.04E-06

1.78E-08

1.92E-10

1.15E-05

1.15E-05

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
'集計値= No5.b.1 + No5.a.7 * No5-2.z.3
集計値= No5.a.3.1 + No5.a.3.2

5.3.4.1.3.7
5.3.4.1.3.8【庫外漏えい】冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率（屋外）
バーナーによる部品交換作業時
庫外冷媒漏えい発生確率（屋外）対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
'集計値= (No5.a.3.1 + No5.a.3.2) * No5-2.z.3
集計値=No5.3.4.1.3.8 * (No5.3.4.1.3.12 * No5.e.2 + No5.3.4.1.3.14 * No5.e.4)
集計値=No5-2.3.4.1.3.9*No5.c.2
集計値= No5.b.2 + No5-2.a.8

5.3.4.1.3.12

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー大)

2.34E-01

2.58E-03

5.3.4.1.3.14

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)6.55E-03

5.85E-06

7.67E-09

2.51E-13

1.50E-08

8.80E-17

2.58E-06

2.58E-06

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
'集計値= No5.b.2 + No5.a.8 * No5-2.z.3
集計値= No5.a.4.1+No5.a.4.2

5.3.4.2
5.3.4.2.2
5.3.4.2.2.4

切断、カシメによる冷凍回路部品交換による着火確率（屋外）
冷媒回路内残存冷媒着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)
時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー大)対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値= (No5.a.4.1+No5.a.4.2) * No5-2.z.3
集計値= (No5.3.4.2.2 + No5.3.4.2.3) * No5-2.3.4.2.1
集計値= No5-2.3.4.2.2.1 * No5-2.k * (No5.3.4.2.2.4 * No5.e.2 + No5.3.4.2.2.6 * No5.e.4)
集計値=No5.b.2
集計値= No5.a.4.1+No5.a.4.2

5.3.4.2.2.6

5.3.4.2.3
5.3.4.2.3.1
5.3.4.2.3.4

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)
冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率（屋外）(切断、カシメによる部品交換作業)【庫内漏えい】着火確率（屋外）(切断、カシメによる部品交換作業)
時間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー大)

6.55E-03

5.85E-06

3.46E-10

5.02E-13

1.39E-12

2.40E-15

1.28E-06

1.28E-06

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
'集計値= (No5.a.4.1+No5.a.4.2) * No5-2.z.3
集計値= No5.3.4.2.3.1+ No5.3.4.2.3.7
集計値=No5.c.1* (No5.3.4.2.3.4 * No.5.e.1+ No.5.3.4.2.3.6 * No.5.e.3)
集計値= No5.b.1
集計値= No5.a.3.1 + No5.a.3.2

5.3.4.2.3.6

時間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)2.23E-03

2.04E-06

5.3.4.2.3.7【庫外漏えい】着火確率（屋外）(切断、カシメによる部品交換作業）

3.44E-10

4.99E-13

5.3.4.2.3.8

庫外冷媒漏えい発生確率（屋外）1.15E-05

1.15E-05

5.3.4.2.3.13

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー大)

2.58E-06

2.58E-06

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
'集計値= (No5.a.3.1 + No5.a.3.2) * No5-2.z.3
集計値=No5.3.4.2.3.8 * (No5.3.4.2.3.13 * No5.e.2 + No5.3.4.2.3.15 * No5.e.4) * No.5.c.3
集計値=No5-2.3.4.2.3.9 * No5.c.2
集計値= No5.b.2
集計値= No5.a.4.1 + No5.a.4.2

5.3.4.2.3.15

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)6.55E-03

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
'集計値= (No5.a.4.1 + No5.a.4.2) * No5-2.z.3

5.85E-06

1 / 4 ページ

機器検討データ
R290
No.

5.3.5

項目
未対策

対策

冷媒充填作業による着火確率（屋外）【庫内漏えい】着火確率（屋外）(冷媒充填作業)
庫内冷媒漏えい発生確率（屋外）2.36E-06

2.37E-09

5.19E-08

6.16E-13

5.00E-04

5.16E-06

5.3.5.1.2.2

時間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー大)

1.88E-02

2.19E-05

5.3.5.1.2.4

時間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)4.15E-04

5.01E-08

2.30E-06

2.37E-09

5.70E-03

5.21E-03

5.3.5.1
5.3.5.1.1

漏えい
起因

備考

作業時間 可燃域継 着火源作 着火源存 着火源使 着火源作
着火エネ
着火源
遭遇
着火源の
（使用時間） 続時間
動時間
在時間
用回数
動回数
ルギー区
起因 パターン
存在係数k
Ts[h]
Tv[h]
ΔTIc[h] ΔTI[h]
n[回]
nc[回]
分

集計値= No5.3.5.1+No5.3.5.2
集計値= No5.3.5.1.1+ (No5.3.5.1.2.2 * 5.e.1+ No5.3.5.1.2.4 * 5.e.3)
集計値= No5-2.3.5.1.1.1 + 5.c.1
集計値= No5.a.9 + No5.b.1
対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収機の使用を禁止する。
'集計値= (No5.a.9 * No5-2.z.7) * No5-2.z.3 + No5.b.1
集計値= No5.a.3.1

5.3.5.2
5.3.5.2.1【庫外漏えい】着火確率（屋外）(冷媒充填作業)
庫外冷媒漏えい発生確率（屋外）対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断すること教育する。
'集計値= No5.a.3.1 * No5-2.z.3
集計値= No5.3.5.2.1 * (No5.3.5.2.2.2 * No5.e.2 + No5.3.5.2.2.4 * No5.e.4) * No.5.c.3

5.3.5.2.2.2

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー大)

6.15E-02

7.01E-05

5.3.5.2.2.4

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)1.38E-03

1.66E-07

6.75E-08

7.51E-10

1.00E-05

1.00E-05

4.86E-08

4.86E-08

1.00E-05

1.00E-05

集計値=No5-2.3.5.2.1.1+No5.c.2
集計値= No5.a.10 + No5.b.2
対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収機の使用を禁止する。
'集計値= (No5.a.10 * No5-2.z.7) * No5-2.z.3+ No5.b.2
集計値= No5.a.4.1

5.3.6
5.3.6.1
5.3.6.1.1
5.3.6.1.2

製品又はユニット移動時の着火確率（店内移動、庫外漏えい）
庫外冷媒漏えい発生確率（店内移動、庫外漏えい）
修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率（店内移動、庫外漏えい）
移動時の落下による冷媒漏えい発生確率対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断すること教育する。
''集計値= No5.a.4.1 * No5-2.z.3
集計値=No.5.3.6.1 * ( 5.e.5 * No.5.3.6.2 + 5.e.6 * No.5.3.6.3) * 5.c.3
集計値=No.5.3.6.1.1 * No.5.3.6.1.2
集計値=No5.c.2.1 * No.5-2.c.1.2 * No.5.3.6.1.3

5.3.6.1.3

製品、ユニット移動の時間率

1.14E-05

1.14E-05

5.3.6.2

時間的遭遇確率 [移動速度考慮](庫外漏えい、着火エネルギー大)

2.47E-01

2.71E-03

製品又はユニット落下の発生確率はヒューマンエラー1/1000とする。
落下した場合の1％が冷媒漏えいに至るとし、10^-3×10^-2＝10^-5とした。
移動時間は 6min = 0.1hr とする。
漏えいした冷媒が作業時間と出会う確率（遭遇確率）=0.1hr/24hr/365日
集計値= No5.b.3
対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値= No5.b.3 * No5-2.z.3
集計値= No5.b.4 + No5.b.8 + No5-2.a.4.1.1

5.3.6.3

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)6.46E-02

7.65E-04

5.a.3

冷凍回路修理を伴わない作業起因着火源（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)2.23E-03

1.86E-04

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する
作業起因静電気の対策として軍手などの静電気を防止することが可能な手袋を着用し、静電気の発生を防止しなければいけないことを教育する。
集計値= No5.b.4 * No5-2.z.3 + No5.b.8 + No5-2.a.4.1.1 * 5-2.z.5
集計値=No5.a.3.1+No5.a.3.2
集計値=No5.a.3.1.1

5.a.3.1

作業起因静電気（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)4.15E-04

作業起因静電気の対策として、軍手などの静電気を防止することが可能な手袋を着用し、静電気の発生を防止しなければいけないことを教育する。
集計値=No5.a.3.1.1 * No5-2.z.5

4.56E-06

作業時間Ts＝1[h]店内と比較し、屋外は湿度が低いため、屋外作業中にも1回放電を放つとした。
冷媒放出、真空引き作業、冷凍回路部品交換作業、冷媒充填作業のいづれかで発生すると想定し、着火源の存在係数を1/3にする。
静電気によるスパーク時間を1μsとする。⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.78E-10

5.a.3.1.1

作業起因静電気（屋外）(庫内漏えい)4.15E-04

4.15E-04

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

6.66E-03 2.78E-10 2.78E-10

11

6.23E-02

小東京の気象データを店舗内温度に換算して求めた
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ 1mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する。
(『報告書本体 4.2.2項 1) 』参照)
集計値= No5.a.3.2.1

5.a.3.2

電動ドライバ（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)1.81E-03

電動ドライバの対策として、ブラシモータを使用してはならないことを教育する。
集計値= No5.a.3.2.1 * No5-2.z.6

1.81E-04

5.a.3.2.1

電動ドライバ（屋外）(庫内漏えい)1.81E-03

1.81E-03

5.a.4

冷凍回路修理を伴わない作業起因着火源（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)6.55E-03

5.32E-04

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

6.66E-03 8.33E-04 8.33E-04

10

10

2.50E-02

小作業時間Ts＝1[h]作業時に電動ドライバーにて、製品のパネルなどを取り外したり、交換部品の取外し、取付けを行うことを想定する。電動ドライバーの使用率を50％とする。
着火源となる電動ドライバーはブラシモーター式のみであり、その存在確率を5％とする。
よって、着火源の存在係数kは50％ x 5%=2.5%とする。 電動ドライバーの使用は1回あたり3秒、10回使用とする。
ブラシモーターの放電エネルギーは小さいため，可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書本体 4.2.4項 3)』参照)
集計値= No5.a.4.1 + No5.a.4.2
集計値= No5.a.4.1.1

5.a.4.1

作業起因静電気（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)1.38E-03

作業起因静電気の対策として軍手などの静電気を防止することが可能な手袋を着用し、静電気の発生を防止しなければいけないことを教育する。
集計値=No5.a.4.1.1 * No5-2.z.5

1.51E-05

作業時間Ts＝1[h]店内と比較し、屋外は湿度が低いため、屋外作業中にも1回放電を放つとした。
冷媒放出、真空引き作業、冷凍回路部品交換作業、冷媒充填作業のいづれかで発生すると想定し、着火源の存在係数を1/3にする。
静電気によるスパーク時間を1μsとする。⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.78E-10

5.a.4.1.1

作業起因静電気（屋外）(庫外漏えい)1.38E-03

1.38E-03

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

2.21E-02 2.78E-10 2.78E-10

11

6.23E-02

小東京の気象データを店舗内温度に換算して求めた
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ 1mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する。
(『報告書本体 4.2.2項 1) 』参照)
集計値= No5.a.4.2.1

5.a.4.2

電動ドライバ（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.17E-03

電動ドライバの対策として、ブラシモータを使用してはならないことを教育する。
集計値= No5.a.4.2.1 * No5-2.z.6

5.17E-04

5.a.4.2.1

電動ドライバ（屋外）(庫外漏えい)5.17E-03

5.17E-03

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

2.21E-02 8.33E-04 8.33E-04

10

10

2.50E-02

小5.a.5

冷媒回収機の誤使用（屋外）(庫内漏えい)9.38E-03

9.38E-03

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

9.42E-03 1.4E-06

1.4E-06

2

2

0.5

大

5.a.6

冷媒回収機の誤使用（屋外）(庫外漏えい)3.07E-02

3.07E-02

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

3.12E-02 1.4E-06

1.4E-06

2

2

0.5

大

5.a.7

バーナー（屋外）(庫内漏えい)1.60E-01

1.60E-01

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

9.42E-03 3.3E-02

3.3E-02

4

4

1

大

5.a.8

バーナー（屋外）(庫外漏えい)2.34E-01

2.34E-01

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

3.12E-02 3.3E-02

3.3E-02

4

4

1

大

5.a.9

真空ポンプ（屋外）(庫内漏えい)1.88E-02

1.88E-02

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

9.42E-03 1.4E-06

1.4E-06

2

2

1

大

5.a.10真空ポンプ（屋外）(庫外漏えい)6.15E-02

6.15E-02

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

3.12E-02 1.4E-06

1.4E-06

2

2

1

大

2 / 4 ページ

作業時間Ts＝1[h]作業時に電動ドライバーにて、製品のパネルなどを取り外したり、交換部品の取外し、取付けを行うことを想定する。電動ドライバーの使用率を50％とする。
着火源となる電動ドライバーはブラシモーター式のみであり、その存在確率を5％とする。
よって、着火源の存在係数kは50％ x 5%=2.5%とする。 電動ドライバーの使用は1回あたり3秒、10回使用とする。
ブラシモーターの放電エネルギーは小さいため，可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書本体 4.2.4項 3)』参照)
R290などの可燃性冷媒を20日前までの届け出なしに冷媒回収機により回収することは禁止されているが、誤って冷媒回収機を使用してしまうことを想定する。冷媒回収機の電源スイッチが着火源となる。
誤って冷媒回収機を使用してしまう確率を50％と想定する。よって、着火源存在係数k=0.5とする。
電源スイッチのON・OFFは作業開始、終了時の合計2回、放電時間各5ms⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06とする。
R290などの可燃性冷媒を20日前までの届け出なしに冷媒回収機により回収することは禁止されているが、誤って冷媒回収機を使用してしまうことを想定する。冷媒回収機の電源スイッチが着火源となる。
誤って冷媒回収機を使用してしまう確率を50％と想定する。よって、着火源存在係数k=0.5とする。
電源スイッチのON・OFFは作業開始、終了時の合計2回、放電時間各5ms⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06とする。
バーナーによるによる冷凍回路部品の交換を想定する．
故障部品交換の為，2ヶ所の部品の取り外しと取付の計4回バーナーにより熱すると想定し，バーナーの使用回数は4回，1回の使用時間を2minと想定する．
バーナーによるによる冷凍回路部品の交換を想定する．
故障部品交換の為，2ヶ所の部品の取り外しと取付の計4回バーナーにより熱すると想定し，バーナーの使用回数は4回，1回の使用時間を2minと想定する．
非防爆形真空ポンプの電源スイッチが着火源
電源スイッチのON・OFFは作業開始、終了時の合計2回
放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
非防爆形真空ポンプの電源スイッチが着火源
電源スイッチのON・OFFは作業開始、終了時の合計2回
放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06

機器検討データ
R290
No.

5.b.1

項目

屋外着火源
(着火エネルギー大、庫内漏えい)

未対策

対策

1.28E-06

1.28E-06

漏えい
起因

備考

作業時間 可燃域継 着火源作 着火源存 着火源使 着火源作
着火エネ
着火源
遭遇
着火源の
（使用時間） 続時間
動時間
在時間
用回数
動回数
ルギー区
起因 パターン
存在係数k
Ts[h]
Tv[h]
ΔTIc[h] ΔTI[h]
n[回]
nc[回]
分
集計値= No5.b.1.14『報告書本体4.2.3項』参照
・作業中に喫煙する確率をADLレポートの訓練を無視する確率を参考に10%とする。
・一日の内、喫煙をする時間は睡眠時間を除いた時間とし、20歳〜64歳までの男性の平均睡眠時間は、7.25[h]である。
・作業者は１人とし、1本あたりの喫煙時間5[min]、内赤火になる時間40[s]（委員実測値））、ライター着火時間5[s]→計45[s]間着火する可能性があるとする。
5.b.1.14

喫煙具、タバコ

1.28E-06

1.28E-06

5.b.2

屋外着火源
(着火エネルギー大、庫外漏えい)

2.58E-06

2.58E-06

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

9.42E-03 1.25E-02 1.25E-02

1.08

1.08

0.0282

大可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店外の可燃域継続時間を使用
着火源存在時間ΔTI[h] = 45 [s]/60/60 = 0.0125 [h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 45 [s]/60/60 = 0.0125 [h]
着火源使用回数n[回] = 18.1[本/人]×1[h]/(24[h]-7.25[h]) = 1.08[回]
着火源作動回数nc[回] = 着火源使用回数n[回] = 1.08 [回]
着火源の存在係数[-] = 0.282[-]×0.1[-]×1[人] = 0.0282 [-]集計値= No5.b.2.14『報告書本体 4.2.3項』参照
・作業中に喫煙する確率をADLレポートの訓練を無視する確率を参考に10%とする。
・一日の内、喫煙をする時間は睡眠時間を除いた時間とし、20歳〜64歳までの男性の平均睡眠時間は、7.25[h]である。
・作業者は１人とし、1本あたりの喫煙時間5[min]、内赤火になる時間40[s]（委員実測値））、ライター着火時間5[s]→計45[s]間着火する可能性があるとする。

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

5.b.2.14

喫煙具、タバコ

2.58E-06

2.58E-06

1.00E+00

3.12E-02 1.25E-02 1.25E-02

1.08

1.08

0.0282

大5.b.3

店内着火源（移動速度考慮）(着火エネルギー大、庫外漏えい)

2.47E-01

2.47E-01

5.b.3.1

コンセントスパーク

9.57E-05

9.57E-05

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

2.78E-02 1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

大

5.b.3.2

照明スイッチ

1.91E-04

1.91E-04

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

2.78E-02 1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

大

5.b.3.3

換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

1.00E+00

2.78E-02 1.4E-06

1.4E-06

0

1

1

大

5.b.3.4

フライヤスイッチ

0.00E+00

0.00E+00

1.00E+00

2.78E-02 1.4E-06

1.4E-06

10

1

0

大

5.b.3.5

電子レンジ

4.30E-17

4.30E-17

1.00E+00

2.78E-02 1.67E-01 1.67E-01 3.09E-07 1.00E+00

1.00E+00

大5.b.3.6

電灯

0.00E+00

0.00E+00

1.00E+00

2.78E-02

0

0

0

1

1

大

5.b.3.7

白熱球

0.00E+00

0.00E+00

1.00E+00

2.78E-02

0

0

0

1

1

大

5.b.3.8

デフロストヒータ

1.38E-03

1.38E-03

1.00E+00

2.78E-02

2.3

2.3

1

1

0.01

5.b.3.9

ガスレンジ

8.37E-02

8.37E-02

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

2.78E-02 8.33E-02 8.33E-02

60

1

0.35

5.b.3.10

ガスフライヤー

8.37E-02

8.37E-02

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

2.78E-02 8.33E-02 8.33E-02

60

1

0.35

5.b.3.11

燃焼式湯沸器（スパーク）

3.38E-02

3.38E-02

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

2.78E-02 1.4E-06

1.4E-06

40

1

0.9

5.b.3.12

ガス炊飯器

4.24E-02

4.24E-02

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

2.78E-02 7.5E-01

7.5E-0151

0.5

1.00E+00

2.78E-02161

10.0001

1.00E+00

2.78E-02

1.00E+00

2.78E-02

1.00E+00

2.78E-02 1.39E-03 1.39E-03

10

1

0

大

1.00E+00

2.78E-02 3.33E-02 3.33E-02

2

1

0

大

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店外の可燃域継続時間を使用
着火源存在時間ΔTI[h] = 45 [s]/60/60 = 0.0125 [h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 45 [s]/60/60 = 0.0125 [h]
着火源使用回数n[回] = 18.1[本/人]×1[h]/(24[h]-7.25[h]) = 1.08[回]
着火源作動回数nc[回] = 着火源使用回数n[回] = 1.08 [回]
着火源の存在係数[-] = 0.282[-]×0.1[-]×1[人] = 0.0282 [-]集計値=No5.b.3.1〜No5.b.3.21 の合計値。
店内動時は冷媒が漏えいしても移動速度の影響で周囲に冷媒が拡散する。
そのため、移動速度を考慮し、風速1m/sの時空積とする。

作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)

作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)

作業外
作業外

作業外

作業外
作業外
作業外

作業外

④
(③)
④
(③)
④
(③)
④
(③)
④
(③)
④
(③)

④
(③)
④
(③)
④
(③)
④
(③)
④
(③)

16

燃焼式暖房機7.08E-05

7.08E-05

喫煙具、タバコ

0.00E+00

0.00E+00

5.b.3.15

ライター（喫煙具への着火）

0.00E+00

0.00E+00

5.b.3.16

ライター（ガスバーナへの着火）

0.00E+00

0.00E+00

5.b.3.17

ライター（その他への着火）

0.00E+00

0.00E+00

5.b.3.18

食品に装飾する火（花火、ローソク）

1.32E-04

1.32E-04

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

2.78E-02 3.33E-02 3.33E-02

2

1

0.3

大

5.b.3.19

ローソク

0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

2.78E-02 3.33E-02 3.33E-02

2

1

0

大

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

2.78E-02 2.78E-03 2.78E-03

10

1

0.3

大

1.00E+00

2.78E-02 1.39E-06 1.39E-06

2

1

1

大

5.b.3.20

カセットボンベバーナー

1.34E-03

1.34E-03

5.b.3.21

フード用換気扇

1.91E-04

1.91E-04

5.b.4

店内着火源
(着火エネルギー小、庫外漏えい)

1.90E-02

1.90E-02

5.b.4.1

ブラシモータ
(ON・OFF動作)

1.12E-03

1.12E-03

作業
(作業外)
作業
(作業外)

作業
(作業外)

作業外
作業外

作業外

作業外

④
(③)
④
(③)

④
(③)

1.00E+00

一般的に常時運転のため、ON・OFF無し
No5.b.3.10 (ガスフライヤー（換気影響あり）) に含める→存在確率0とする
電子レンジの発火事故時の炎が着火源
1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））⇒着火源使用回数n[回/日]=2.5X17/376,406/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60※可燃域継続時間は割付表上【数値パラメータ】参照
蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない
白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
レンジフードでの換気が十分な場合は、撹拌されて着火しないため0となる。換気が不十分な店を想定する。
使用時間：5分／回
使用回数：60回／日 ： 営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回
大換気あり 存在確率：35% ： 換気が不十分なのは個人店と想定。個人店比率が70%、
そのうちの半分が換気不十分と仮定※換気不十分でも風速はあるはずなので、風速0m/sと1m/sの比率を考慮した可燃域継続時間としている
レンジフードでの換気が十分な場合は、撹拌されて着火しないため0となる。換気が不十分な店を想定する。
使用時間：5分／回
使用回数：60回／日 ： 営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回
大換気あり 存在確率：35% ： 換気が不十分なのは個人店と想定。個人店比率が70%、
そのうちの半分が換気不十分と仮定※換気不十分でも風速はあるはずなので、風速0m/sと1m/sの比率を考慮した可燃域継続時間としている
燃焼部分に十分な空気吸込みがあるから着火源にならないが、着火時は十分な空気吸込みがないため、着火時の電気スパークは着火源とする。
使用時間：5msec/回
大使用時間：40回/日
存在確率：90%
使用時間：45分／回
使用回数：5回／日
大
存在確率：50%
普及率0.01% 使用 16 h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]= 16 [h]大5.b.3.13

作業外

1日/2回スイッチONOFF、
但し着火に関わる回数は2回（ON→OFF のみ着火源になる）
放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06

大5.b.3.14

作業外平形ショーケース機械室もれ・冷媒500g・4分全量漏れより清掃のため1日2回清掃のため計4回抜き差し、
但し着火に関わる回数は2回（指すときは着火源にならない）。
50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜き差しする。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06

厨房で喫煙しない
厨房で喫煙しない

1.96E-02 1.4E-06

1.4E-06

144

1

0.01

小

No5-2.b.1.20のカセットボンベバーナーに着火を含める→存在確率0とする着火源存在時間が短いため、5-2.b.2.18に含める→存在確率0とする■食品に装飾する火を想定（誕生日ケーキに使用する）
使用時間：2分／回
使用回数：2回／日
存在確率：30%
A3店内修理FTA̲ホシザキ̲2022.05.13
使用時間：10秒／回
使用回数：10回／日
存在確率：30%
1日/2回スイッチONOFF、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
OFF時のみ放電
集計値=No5.b.4.1+No5.b.4.2
一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、
コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーは小さいため，可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書本体 4.2.4項 3)』参照)

5.b.4.2

ディスペンサー

1.78E-02

1.78E-02

5.b.8

店内着火源（静電気）(着火エネルギー小、庫外漏えい)

9.66E-05

5.66E-05

5.b.8.1

静電気
人体・全機器共通

9.66E-05

9.66E-05

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.96E-02 1.4E-06

1.4E-06

50

1

0.5

小

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.96E-02 2.78E-10 2.78E-10

41

1.87E-01

小

使用時間：5msec／回
使用回数：50回/日
存在確率：50%
集計値=No5.b.8.1
対策として、 換気による静電気発生係数も加味する。
'集計値=No5.b.8.1* No5-2.z.13
従業員：4人
帯電タイミング：朝一、休憩後の2回帯電時に機器等に触れたタイミングで静電気が発生する※一回放電したら帯電しない⇒店内は湿度高いため
4×2=8回（MAX）
8回の内4回は厨房内で放電する
放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10

5.c.1

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率（屋外）1.62E-07

静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数
k=1X0.187=0.187
集計値=No5.c.1.1*No5-2.c.1.2*No5-2.c.1.3

1.62E-07

5.c.1.1

庫内冷媒漏えい割合（屋外）2.50E-01

2.50E-01

5.c.2

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率（屋外）4.86E-07

4.86E-07

5.c.2.1

庫外冷媒漏えい割合（屋外）7.50E-01

7.50E-01

5.c.3

下ユニット率（屋外）1.00E+00

1.00E+00

5.d.2

ホースによる機外冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率

5.03E-01

5.03E-01

5.d.2.1

ホースによる
機外冷媒廃棄の割合

5.00E-01

5.00E-01

5.d.2.2

直接冷媒廃棄する割合

5.00E-01

5.00E-01

5.d.3

移動時の落下による冷媒漏えい発生確率

1.00E-05

1.00E-05

業務用冷蔵庫・製氷機の冷媒漏えいの内、50％が庫内漏えいを想定する（庫内漏れしない（蒸発器が庫外にある）製氷機もあるが、全体としては少ないので50％とする）
ユニット取り外し可能な製品を50％と想定すると、取り外し後は全て庫外漏えいになる。
庫内漏えいは、50％−（50％×50％）＝25％になる。
集計値=No5.c.2.1*No5-2.c.1.2*No5-2.c.1.3
冷媒漏えいの内、50％が庫外漏えいを想定するユニット取り外し可能な製品を50％と想定すると、取り外し後は全て庫外漏えいになる。
庫外漏えいは、50％＋（50％×50％）＝75％になる。
対象機（業冷、製氷機）の普及台数より算出（業冷縦を上ユニット、業冷横と製氷機を下ユニットとする）→上ユニットは自然滞留時に拡販されるため時空積、可燃域継続時間が限りなく0に近いため
下ユニットのみ考慮する
屋外への移動は、小型製品又は取り外し可能なユニットの作業になるため、すべて下ユニットとする。
集計値= No5.d.2.2 + No5.d.2.1 * (No5-2.d.2.3 + 5-2.f * (No5-2.d.2.2 + No5-2.d.2.4))
対策として可燃性冷媒の機器からの放出方法を教育する
集計値= No5.d.2.2 + No5.d.2.1 * (No5-2.d.2.3 + 5-2.f * No5-2.z.12 * ( No5-2.d.2.2 + No5-2.d.2.4 ))ホースによる機外冷媒廃棄の割合を50%とする
直接冷媒廃棄の割合＝（1-「ホースによる機外冷媒廃棄の割合」）とする
製品又はユニット落下の発生確率はヒューマンエラー1/1000とする。
落下した場合の1％が冷媒漏えいに至るとし、10^-3×10^-2＝10^-5とした。

3 / 4 ページ

機器検討データ
R290
No.

項目
未対策

対策

漏えい
起因

作業時間 可燃域継 着火源作 着火源存 着火源使 着火源作
着火エネ
着火源
遭遇
着火源の
（使用時間） 続時間
動時間
在時間
用回数
動回数
ルギー区
起因 パターン
存在係数k
Ts[h]
Tv[h]
ΔTIc[h] ΔTI[h]
n[回]
nc[回]
分

5.e.1

空間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー大)

5.44E-03

5.44E-03

大5.e.2

空間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー大)

6.47E-03

6.47E-03

大5.e.3

空間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)

備考

冷媒漏えい解析結果より算出※空間体積・可燃域継続時間・時空積は割付表上【数値パラメータ】参照
空間的遭遇確率(静電気以外)=平均可燃空間体積[m3]/空間体積[m3]
冷媒漏えい解析結果より算出※空間体積・可燃域継続時間・時空積は割付表上【数値パラメータ】参照
空間的遭遇確率(静電気以外)=平均可燃空間体積[m3]/空間体積[m3]
冷媒漏えい解析結果より算出※空間体積・可燃域継続時間・時空積は割付表上【数値パラメータ】参照

3.85E-03

3.85E-03

小静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ 1mJ程度であり、着火する領域はグラフから
可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する
冷媒漏えい解析結果より算出※空間体積・可燃域継続時間・時空積は割付表上【数値パラメータ】参照

5.e.4

空間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)4.58E-03

4.58E-03

小5.e.5

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

2.29E-02

2.29E-02

大静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ 1mJ程度であり、着火する領域はグラフから
可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する(『報告書本体 4.2.2項 1)』参照)
冷媒漏えい解析結果より算出※空間体積・可燃域継続時間・時空積は割付表上【数値パラメータ】参照
空間的遭遇確率(静電気以外)=平均可燃空間体積[m3]/空間体積[m3]
冷媒漏えい解析結果より算出※空間体積・可燃域継続時間・時空積は割付表上【数値パラメータ】参照

5.e.6

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)1.62E-02

1.62E-02

小4 / 4 ページ

静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ 1mJ程度であり、着火する領域はグラフから
可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する(『報告書本体 4.2.2項 1)』参照)

RF-1,Rf-1 (未対策,対策)
冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
店内修理FTA

冷媒：R290

店内修理時の冷媒への着火確率[回/年/台]5-2
R290 1.48E-04 未対策
R290 1.73E-08 対策あり

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2

2頁へR290 4.94E-08 未対策
R290 4.74E-08 対策あり

冷媒放出、充填、真空引き、冷凍回路部品交換以外の作業での着火確率5-2.3.2
R290 4.94E-08 未対策
R290 4.74E-08 対策あり

許容値：3.22E-08(居酒屋：1.72E-07)

冷凍回路修理を伴う修理時の着火確率
5-2.3

R290 4.65E-08 未対策
R290 4.46E-08 対策あり

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2.2

1/6

業務用
冷蔵庫及び製氷機
の故障確率
5-2.1

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動により換気
5-2.z.4

R290 9.76E-02 未対策
R290 9.76E-02 対策あり

R290
―
未対策
R290 1.00E+00 対策あり

R290 1.52E-03 未対策
R290 1.33E-07 対策あり

冷凍回路修理を伴なわない修理発生確率
5-2.2.1

冷凍回路修理を伴う修理発生確率
5-2.3.1

R290 9.42E-01 未対策
R290 9.42E-01 対策あり

R290 5.82E-02 未対策
R290 5.82E-02 対策あり

↓着火確率への影響大

冷凍回路部品交換作業による着火確率5-2.3.4

冷媒放出、真空引き作業による着火確率5-2.3.3

冷媒充填作業による着火確率5-2.3.5
5頁へ
R290 1.64E-04 未対策
R290 2.77E-07 対策あり

R290 2.50E-02 未対策
R290 3.97E-07 対策あり

R290 9.56E-04 未対策
R290 1.56E-06 対策あり
↓着火確率への影響大

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2.2
2頁へ
R290 4.94E-08 未対策
R290 4.74E-08 対策あり

【庫内漏えい】冷媒放出、真空引き作業による着火確率5-2.3.3.1【庫外漏えい】冷媒放出、真空引き作業による着火確率5-2.3.3.2

冷媒放出、真空引き作業は庫外で行うため、作業による庫内冷媒漏れはない。

R290 1.45E-08 未対策
R290 2.30E-11 対策あり

バーナーによる冷凍回路部品交換による着火確率5-2.3.4.1
3頁へ

R290 9.56E-04 未対策
R290 1.56E-06 対策あり

R290 2.50E-02 未対策
R290 2.49E-07 対策あり

切断、カシメによる冷凍回路部品交換による着火確率5-2.3.4.2
4頁へ
R290 1.01E-05 未対策
R290 1.48E-07 対策あり

下ユニット率5-2.c.3

R290 6.31E-01 未対策
R290 6.31E-01 対策あり
修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.ｃ.1
R290 3.24E-07 未対策
R290 3.24E-07 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.3.1.1.2
R290 1.00E+00 未対策
R290 1.50E-03 対策あり

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.1
R290 4.17E-02 未対策
R290 4.17E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.3.1.1.4
R290 1.07E-01 未対策
R290 2.84E-04 対策あり

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.3
R290 2.95E-02 未対策
R290 2.95E-02 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2
R290 5.68E-03 未対策
R290 5.68E-03 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3
R290 1.14E-04 未対策
R290 1.14E-04 対策あり

R290 3.24E-07 未対策
R290 3.24E-07 対策あり

庫外
冷媒漏えい割合
5-2.c.2.1

庫内
冷媒漏えい割合
5-2.c.1.1
R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.c.2

店内着火源(着火エネルギー大、庫内漏えい)
5-2.b.1
6頁へ
R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

対策
冷媒放出、充填作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2
R290―
未対策
R290 1.00E-03 対策あり

冷媒回収機の誤使用(庫内漏えい)5-2.a.5
R290 1.53E-01 未対策
R290 1.53E-01 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3
R290―
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

対策
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収機の使用禁止
5-2.z.7
R290
未対策―
R290 1.00E-01 対策あり

真空ポンプ
(庫内漏えい)5-2.a.9

店内着火源（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.3

店内着火源
（静電気）
(着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.7

6頁へ
R290 1.07E-01 未対策
R290 1.07E-01 対策あり

6頁へ
R290 6.06E-04 未対策
R290 3.55E-04 対策あり

対策
冷媒放出、充填作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2
R290―
未対策
R290 1.00E-03 対策あり

対策
店内機器停止による静電気発生低減率
5-2.z.14
R290―
未対策
R290 5.00E-01 対策あり

R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2
R290 5.68E-03 未対策
R290 5.68E-03 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3

R290 1.14E-04 未対策
R290 1.14E-04 対策あり

修理作業に伴う
冷媒漏えい発生確率(冷媒放出、真空引き作業)
5-2.3.3.2.1.1

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.3.2.2.2

R290 3.85E-02 未対策
R290 3.85E-02 対策あり

回収袋を介した冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率5-2.d.1
6頁へ
R290 3.80E-02 未対策
R290 3.80E-02 対策あり

R290 1.00E+00 未対策
R290 1.55E-03 対策あり

冷媒放出不足5-2.k.2.1

R290 3.63E-02 未対策
R290 3.63E-02 対策あり

R290 1.17E-01 未対策
R290 3.14E-04 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.4
R290 2.57E-02 未対策
R290 2.57E-02 対策あり

ホースによる屋外冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率5-2.d.2
6頁へ
R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)
5-2.d.3
R290 1.00E-06 未対策
R290 1.00E-06 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.2

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.3.2.2.4

真空ポンプの排気による冷媒漏えい
5-2.d.4
R290 1.00E-02 未対策
R290 1.00E-02 対策あり

R290 5.00E-02 未対策
R290 5.00E-02 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3
R290―
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

対策
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収機の使用禁止
5-2.z.7―
未対策
R290
R290 1.00E-01 対策あり

R290 3.06E-01 未対策
R290 3.06E-01 対策あり

冷媒回収機の誤使用(庫外漏えい)5-2.a.6
R290 1.67E-01 未対策
R290 1.67E-01 対策あり

真空ポンプ
(庫外漏えい)5-2.a.10
R290 3.34E-01 未対策
R290 3.34E-01 対策あり

店内着火源
(着火エネルギー大、庫外漏えい)
5-2.b.2

店内着火源
（静電気）
(着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8

6頁へ
R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

6頁へ
R290 6.72E-04 未対策
R290 3.94E-04 対策あり

対策
冷媒放出、充填作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2
R290―
未対策
R290 1.00E-03 対策あり

対策
店内機器停止による静電気発生低減率
5-2.z.14
R290―
未対策
R290 5.00E-01 対策あり

店内着火源
（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4
6頁へ
R290 1.17E-01 未対策
R290 1.17E-01 対策あり

対策
冷媒放出、充填作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2
R290―
未対策
R290 1.00E-03 対策あり

RF-1,Rf-1 (未対策,対策)

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2.2

冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
店内修理FTA2/6

冷媒：R290
R290 4.94E-08 未対策
R290 4.74E-08 対策あり

【庫外漏えい】冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2.2.2【庫内漏えい】冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2.2.1
R290 1.51E-08 未対策
R290 1.45E-08 対策あり

R290 3.43E-08 未対策
R290 3.29E-08 対策あり

下ユニット率5-2.c.3

R290 6.31E-01 未対策
R290 6.31E-01 対策あり
修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1

R290 3.24E-07 未対策
R290 3.24E-07 対策あり

庫内
冷媒漏えい割合
5-2.c.1.1
R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2
R290 5.68E-03 未対策
R290 5.68E-03 対策あり

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.1
R290 4.17E-02 未対策
R290 4.17E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.2.2.1.1.2

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.3

R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

R290 2.95E-02 未対策
R290 2.95E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.2.2.1.1.4

R290 1.67E-01 未対策
R290 1.07E-01 対策あり

店内着火源
(着火エネルギー大、庫内漏えい)
5-2.b.1

店内着火源（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.3

店内着火源
（静電気）
(着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.7

6頁へ

6頁へ
R290 1.07E-01 未対策
R290 1.07E-01 対策あり

6頁へ
R290 6.06E-04 未対策
R290 3.55E-04 対策あり

R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3

コンセントスパーク(庫内漏えい)5-2.a.1

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3

R290―
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

R290 4.17E-02 未対策
R290 4.17E-02 対策あり

R290
―
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

冷凍回路修理を伴わない作業起因着火源（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.a.3
R290 5.94E-02 未対策
R290 2.25E-03 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3
R290 1.14E-04 未対策
R290 1.14E-04 対策あり

作業起因静電気(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.a.3.1

電動ドライバ(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.a.3.2

6頁へ
R290 4.15E-02 未対策
R290 4.56E-04 対策あり

6頁へ
R290 1.79E-02 未対策
R290 1.79E-03 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.2

庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.2.2.2.1

R290 1.32E-06 未対策
R290 1.32E-06 対策あり

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)
5-2.d.3
R290 1.00E-06 未対策
R290 1.00E-06 対策あり

R290 3.63E-02 未対策
R290 3.63E-02 対策あり

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.c.2

R290 3.24E-07 未対策
R290 3.24E-07 対策あり

庫外
冷媒漏えい割合
5-2.c.2.1
R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2
R290 5.68E-03 未対策
R290 5.68E-03 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3

R290 1.14E-04 未対策
R290 1.14E-04 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.2.2.2.2.2
R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.4
R290 2.57E-02 未対策
R290 2.57E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.2.2.2.2.4

R290 1.82E-01 未対策
R290 1.17E-01 対策あり

店内着火源
(着火エネルギー大、庫外漏えい)
5-2.b.2

店内着火源（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4

店内着火源
（静電気）
(着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8

6頁へ

6頁へ
R290 1.17E-01 未対策
R290 1.17E-01 対策あり

6頁へ
R290 6.72E-04 未対策
R290 3.94E-04 対策あり

R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3

コンセントスパーク(庫外漏えい)5-2.a.2

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3

R290―
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

R290 4.60E-02 未対策
R290 4.60E-02 対策あり

R290
―
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

冷凍回路修理を伴わない作業起因着火源（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.a.4
R290 6.44E-02 未対策
R290 2.39E-03 対策あり

作業起因静電気(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.a.4.1

電動ドライバ(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.a.4.2

6頁へ
R290 4.55E-02 未対策
R290 5.00E-04 対策あり

6頁へ
R290 1.89E-02 未対策
R290 1.89E-03 対策あり

RF-1,Rf-1 (未対策,対策)
冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
店内修理FTA

冷媒：R290冷媒回路内残存冷媒着火確率(バーナーによる部品交換作業)
5-2.3.4.1.2
R290 5.00E-02 未対策
R290 2.02E-07 対策あり

冷媒回路内の残存冷媒を放出してしまう確率
5-2.k

R290 5.00E-02 未対策
R290 2.02E-07 対策あり

バーナーとの空間的遭遇確率5-2.3.4.1.2.1
R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

バーナーによる冷凍回路部品交換による着火確率5-2.3.4.1

3/6

R290 2.50E-02 未対策
R290 2.49E-07 対策あり

冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率(バーナーによる部品交換作業)
5-2.3.4.1.3

バーナーにより冷凍回路部品取外す確率
5-2.3.4.1.1

R290 2.99E-07 未対策
R290 2.96E-07 対策あり

R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

【庫内漏えい】冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率
5-2.3.4.1.3.1【庫外漏えい】冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率
5-2.3.4.1.3.7

R290 1.47E-08 未対策
R290 1.45E-08 対策あり

R290 2.85E-07 未対策
R290 2.81E-07 対策あり

バーナーとの
時間的遭遇確率5-2.3.4.1.2.2
下ユニット率5-2.c.3

R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

R290 6.31E-01 未対策
R290 6.31E-01 対策あり

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1
閉回路内に残存した冷媒を放出してしまう確率
5-2.k.1
R290 2.65E-09 未対策
R290 2.65E-09 対策あり

閉回路存在に気付かない確率
5-2.k.1.3
R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

閉回路部品を交換する確率5-2.k.1.2
R290 2.65E-03 未対策
R290 2.65E-03 対策あり

閉回路存在確率5-2.k.1.1
R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

冷媒放出不足5-2.k.2

R290 3.24E-07 未対策
R290 3.24E-07 対策あり

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.1
R290 4.17E-02 未対策
R290 4.17E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.1.3.4
R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.3
R290 2.95E-02 未対策
R290 2.95E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.1.3.6

R290 1.25E-01 未対策
R290 1.07E-01 対策あり

バーナーによる部品交換作業時
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.4.1.3.8

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.2

R290 1.13E-05 未対策
R290 1.13E-05 対策あり

R290 3.63E-02 未対策
R290 3.63E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.1.3.12
R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.4
R290 2.57E-02 未対策
R290 2.57E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.1.3.14
R290 1.36E-01 未対策
R290 1.17E-01 対策あり

R290 5.00E-02 未対策
R290 2.00E-07 対策あり

冷媒放出不足5-2.k.2.1

庫内
冷媒漏えい割合
5-2.c.1.1
R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

R290 5.00E-02 未対策
R290 5.00E-02 対策あり

対策
防爆形真空ポンプによる残存冷媒の排除
5-2.z.1

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2
R290 5.68E-03 未対策
R290 5.68E-03 対策あり

―
R290
未対策
R290 2.00E-03 対策あり

対策
窒素パージによる残存冷媒の排除5-2.z.11
未対策
R290―
R290 2.00E-03 対策あり

店内着火源
(着火エネルギー大、庫内漏えい)
5-2.b.1

店内着火源（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.3

店内着火源
（静電気）
(着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.7

6頁へ
R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

6頁へ
R290 1.07E-01 未対策
R290 1.07E-01 対策あり

6頁へ
R290 6.06E-04 未対策
R290 3.55E-04 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3―
R290
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3

バーナー(庫内漏えい)5-2.a.7
R290 5.90E-01 未対策
R290 5.90E-01 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3
R290―
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

電動ドライバ(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.a.3.2
6頁へ
R290 1.79E-02 未対策
R290 1.79E-03 対策あり

バーナー使用時の修理作業に伴なう
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.4.1.3.9
R290 1.10E-05 未対策
R290 1.10E-05 対策あり

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.c.2

R290 3.24E-07 未対策
R290 3.24E-07 対策あり

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)
5-2.d.3

庫外
冷媒漏えい割合
5-2.c.2.1

R290 1.00E-06 未対策
R290 1.00E-06 対策あり

R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

冷媒放出忘れ5-2.3.4.2.3.10

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2

R290 1.00E-05 未対策
R290 1.00E-05 対策あり

R290 5.68E-03 未対策
R290 5.68E-03 対策あり

R290 1.14E-04 未対策
R290 1.14E-04 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3

R290 1.14E-04 未対策
R290 1.14E-04 対策あり

店内着火源
(着火エネルギー大、庫外漏えい)
5-2.b.2

店内着火源（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4

6頁へ
R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

6頁へ
R290 1.17E-01 未対策
R290 1.17E-01 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3
R290―
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

バーナー
(庫外漏えい)5-2.a.8
R290 6.25E-01 未対策
R290 6.25E-01 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3
R290―
未対策
R290 1.10E-02 対策あり

店内着火源
（静電気）
(着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8
6頁へ
R290 6.72E-04 未対策
R290 3.94E-04 対策あり

電動ドライバ(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.a.4.2
6頁へ
R290 1.89E-02 未対策
R290 1.89E-03 対策あり

RF-1,Rf-1 (未対策,対策)
冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
店内修理FTA

冷媒：R290

切断、カシメによる冷凍回路部品交換による着火確率5-2.3.4.2

4/6

R290 1.01E-05 未対策
R290 1.48E-07 対策あり

切断、カシメによる冷凍回路部品交換確率
5-2.3.4.2.1
冷媒回路内残存冷媒着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)
5-2.3.4.2.2

冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)
5-2.3.4.2.3

R290 1.99E-05 未対策
R290 7.96E-11 対策あり

R290 2.99E-07 未対策
R290 2.96E-07 対策あり

R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

【庫内漏えい】着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)
5-2.3.4.2.3.1【庫外漏えい】着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)
5-2.3.4.2.3.7

R290 1.47E-08 未対策
R290 1.45E-08 対策あり

R290 2.85E-07 未対策
R290 2.81E-07 対策あり

下ユニット率5-2.c.3

R290 6.31E-01 未対策
R290 6.31E-01 対策あり

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.1

R290 3.24E-07 未対策
R290 3.24E-07 対策あり

庫内
冷媒漏えい割合
5-2.c.1.1
R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

R290 4.17E-02 未対策
R290 4.17E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.2.3.4
R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.3
R290 2.95E-02 未対策
R290 2.95E-02 対策あり

R290 1.25E-01 未対策
R290 1.07E-01 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2
店内着火源(着火エネルギー大、庫内漏えい)
5-2.b.1

R290 5.68E-03 未対策
R290 5.68E-03 対策あり

店内着火源
（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.3

6頁へ
R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.2.3.6

6頁へ
R290 1.07E-01 未対策
R290 1.07E-01 対策あり

店内着火源
（静電気）
(着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.7

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3

電動ドライバ(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.a.3.2
6頁へ

R290
未対策
―
R290 1.10E-02 対策あり

R290 1.13E-05 未対策
R290 1.13E-05 対策あり

R290 3.63E-02 未対策
R290 3.63E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.2.3.13
R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

冷凍回路部品交換時の作業に伴う
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.4.2.3.9

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.c.2

R290 3.24E-07 未対策
R290 3.24E-07 対策あり

店内着火源
(着火エネルギー大、庫外漏えい)
5-2.b.2

R290 1.10E-05 未対策
R290 1.10E-05 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.4
R290 2.57E-02 未対策
R290 2.57E-02 対策あり

店内着火源
（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4

6頁へ
R290 6.06E-04 未対策
R290 3.55E-04 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3
R290 1.14E-04 未対策
R290 1.14E-04 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.2

庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.4.2.3.8

R290 1.79E-02 未対策
R290 1.79E-03 対策あり

6頁へ
庫外
冷媒漏えい割合
5-2.c.2.1
R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2
R290 5.68E-03 未対策
R290 5.68E-03 対策あり

R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)
5-2.d.3
R290 1.00E-06 未対策
R290 1.00E-06 対策あり

6頁へ
R290 1.17E-01 未対策
R290 1.17E-01 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3
未対策
R290―
R290 1.10E-02 対策あり

R290 1.00E-05 未対策
R290 1.00E-05 対策あり

残存冷媒量
による係数
5-2.3.4.2.2.1
R290 1.00E-02 未対策
R290 1.00E-02 対策あり

R290 5.00E-02 未対策
R290 2.02E-07 対策あり

閉回路内に残存した冷媒を放出してしまう確率
5-2.k.1

冷媒放出不足5-2.k.2

R290 2.65E-09 未対策
R290 2.65E-09 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.2.2.4

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.2

R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

R290 3.63E-02 未対策
R290 3.63E-02 対策あり

店内着火源
(着火エネルギー大、庫外漏えい)
5-2.b.2

R290 5.00E-02 未対策
R290 2.00E-07 対策あり

6頁へ
R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.2.2.6

R290 1.36E-01 未対策
R290 1.17E-01 対策あり

店内着火源
（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4
6頁へ
R290 1.17E-01 未対策
R290 1.17E-01 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.4
R290 2.57E-02 未対策
R290 2.57E-02 対策あり

店内着火源
（静電気）
(着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8
6頁へ
R290 6.72E-04 未対策
R290 3.94E-04 対策あり

電動ドライバ(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.a.4.2

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3

6頁へ
閉回路存在に気付かない確率
5-2.k.1.3
R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

閉回路部品を交換する確率5-2.k.1.2

閉回路存在確率5-2.k.1.1

冷媒放出不足5-2.k.2.1

対策
防爆形真空ポンプによる残存冷媒の排除
5-2.z.1

対策
窒素パージによる残存冷媒の排除5-2.z.11

R290 2.65E-03 未対策
R290 2.65E-03 対策あり

R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

R290 5.00E-02 未対策
R290 5.00E-02 対策あり

―
R290
未対策
R290 2.00E-03 対策あり

―
R290
未対策
R290 2.00E-03 対策あり

R290 1.36E-01 未対策
R290 1.17E-01 対策あり

店内着火源
（静電気）
(着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8
6頁へ
R290 6.72E-04 未対策
R290 3.94E-04 対策あり

電動ドライバ(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.a.4.2
6頁へ

冷媒放出忘れ5-2.3.4.2.3.10

R290 1.14E-04 未対策
R290 1.14E-04 対策あり

冷媒回路内の残存冷媒を放出してしまう確率
5-2.k

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.2.3.15

R290 1.89E-02 未対策
R290 1.89E-03 対策あり

R290
未対策
―
R290 1.10E-02 対策あり

R290 1.89E-02 未対策
R290 1.89E-03 対策あり

RF-1,Rf-1 (未対策,対策)
冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
店内修理FTA

冷媒：R290

冷媒充填作業による着火確率5-2.3.5

5/6

R290 1.64E-04 未対策
R290 2.77E-07 対策あり

【庫外漏えい】着火確率(冷媒充填作業)
5-2.3.5.2【庫内漏えい】着火確率(冷媒充填作業)
5-2.3.5.1
R290 2.24E-05 未対策
R290 3.41E-10 対策あり

R290 1.42E-04 未対策
R290 2.77E-07 対策あり

下ユニット率5-2.c.3

R290 6.31E-01 未対策
R290 6.31E-01 対策あり

庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.3.5.1.1

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.1

R290 5.00E-04 未対策
R290 5.32E-06 対策あり

R290 4.17E-02 未対策
R290 4.17E-02 対策あり

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1

ろう付け不良による
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.3.5.1.1.1

R290 3.24E-07 未対策
R290 3.24E-07 対策あり

R290 5.00E-04 未対策
R290 5.00E-06 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.5.1.2.2
R290 1.00E+00 未対策
R290 1.34E-03 対策あり

対策
冷媒放出、充填作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2

店内着火源(着火エネルギー大、庫内漏えい)
5-2.b.1
6頁へ

R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2

庫内
冷媒漏えい修理割合
5-2.3.5.1.1.3

R290 5.68E-03 未対策
R290 5.68E-03 対策あり

R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

R290 1.14E-04 未対策
R290 1.14E-04 対策あり

R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

店内着火源
（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.3

対策
ろう付け後のリークテスト実施
5-2.z.9―
R290
未対策
R290 1.00E-02 対策あり

R290 1.07E-01 未対策
R290 2.84E-04 対策あり

店内着火源
（静電気）
(着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.7

6頁へ
R290 1.07E-01 未対策
R290 1.07E-01 対策あり

庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.5.2.1

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.5.2.2.2

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.2

R290 5.70E-03 未対策
R290 5.21E-03 対策あり

R290 1.00E+00 未対策
R290 2.10E-03 対策あり

R290 3.63E-02 未対策
R290 3.63E-02 対策あり

R290 3.24E-07 未対策
R290 3.24E-07 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3
R290
未対策―
R290 1.10E-02 対策あり

真空ポンプ
(庫内漏えい)5-2.a.9
R290 3.06E-01 未対策
R290 3.06E-01 対策あり

対策
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収機の使用禁止
5-2.z.7―
R290
未対策
R290 1.00E-01 対策あり

対策
冷媒放出、充填作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2
未対策
R290―
R290 1.00E-03 対策あり

店内着火源
(着火エネルギー大、庫外漏えい)
5-2.b.2

R290 5.70E-03 未対策
R290 5.21E-03 対策あり

6頁へ

対策
店内機器停止による静電気発生低減率
5-2.z.14
R290―
未対策
R290 5.00E-01 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.4
R290 2.57E-02 未対策
R290 2.57E-02 対策あり

対策
冷媒放出、充填作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2

店内着火源
（静電気）
(着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8

6頁へ
R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

ろう付け不良による
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.5.2.1.2

修理作業の時間率
5-2.c.1.3
R290 1.14E-04 未対策
R290 1.14E-04 対策あり

R290 1.17E-01 未対策
R290 3.14E-04 対策あり

ろう付け不良発生確率
5-2.3.5.1.1.2
R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

R290 5.20E-03 未対策
R290 5.20E-03 対策あり

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)
5-2.d.3
R290 1.00E-06 未対策
R290 1.00E-06 対策あり

真空ポンプ
(庫外漏えい)5-2.a.10
R290 3.34E-01 未対策
R290 3.34E-01 対策あり

対策
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収機の使用禁止
5-2.z.7―
R290
未対策
R290 1.00E-01 対策あり

庫外
冷媒漏えい修理割合
5-2.3.5.2.1.3
R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

対策
ろう付け後のリークテスト実施
5-2.z.9
R290
未対策―
R290 1.00E-02 対策あり

6頁へ
R290
未対策
―
R290 1.00E-03 対策あり

R290 6.72E-04 未対策
R290 3.94E-04 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3

対策
店内機器停止による静電気発生低減率
5-2.z.14

R290
未対策
―
R290 1.10E-02 対策あり

R290
―
未対策
R290 5.00E-01 対策あり

店内着火源
（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4
6頁へ
R290 1.17E-01 未対策
R290 1.17E-01 対策あり

充填ホース接続部からの冷媒漏えい発生確率5-2.d.5
6頁へ

R290 5.00E-04 未対策
R290 5.00E-06 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2
R290 5.68E-03 未対策
R290 5.68E-03 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.5.2.2.4

冷媒充填作業時の作業に伴う冷媒漏えい発生確率
5-2.3.5.2.1.1

R290 6.06E-04 未対策
R290 3.55E-04 対策あり

庫外
冷媒漏えい割合
5-2.c.2.1

ろう付け不良発生確率
5-2.3.5.1.1.2

R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3

R290 2.95E-02 未対策
R290 2.95E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.5.1.2.4

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.c.2

未対策
R290―
R290 1.00E-03 対策あり

庫内
冷媒漏えい割合
5-2.c.1.1

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.3

対策
冷媒放出、充填作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2
R290
未対策―
R290 1.00E-03 対策あり

RF-1,Rf-1 (未対策,対策)
冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
店内修理FTA

作業起因静電気(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.a.3.1

電動ドライバ(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.a.3.2

作業起因静電気(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.a.4.1

電動ドライバ(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.a.4.2

R290 4.15E-02 未対策
R290 4.56E-04 対策あり

R290 1.79E-02 未対策
R290 1.79E-03 対策あり

R290 4.55E-02 未対策
R290 5.00E-04 対策あり

R290 1.89E-02 未対策
R290 1.89E-03 対策あり

対策
静電気防止手袋の着用
5-2.z.5

作業起因静電気(庫内漏えい)5-2.a.3.1.1
R290 4.15E-02 未対策
R290 4.15E-02 対策あり

コンセントスパーク5-2.b.1.1
R290 6.15E-04 未対策
R290 6.15E-04 対策あり

デフロストヒータ
5-2.b.1.8

R290
未対策
―
R290 1.10E-02 対策あり

R290 1.79E-02 未対策
R290 1.79E-02 対策あり

R290 4.55E-02 未対策
R290 4.55E-02 対策あり

電動ドライバ(庫外漏えい)5-2.a.4.2.1

R290
未対策
―
R290 1.10E-02 対策あり

R290 1.89E-02 未対策
R290 1.89E-02 対策あり

R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

照明スイッチ
5-2.b.1.2
R290 1.23E-03 未対策
R290 1.23E-03 対策あり

ガスレンジ
5-2.b.1.9

換気扇スイッチ
5-2.b.1.3

フライヤスイッチ
5-2.b.1.4

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

ガスフライヤー5-2.b.1.10

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

燃焼式湯沸器（スパーク）
5-2.b.1.11
R290 1.93E-01 未対策
R290 1.93E-01 対策あり

ライター
（喫煙具への着火）
5-2.b.1.15

ライター（ガスバーナへの着火）
5-2.b.1.16

ライター（その他への着火）
5-2.b.1.17

食品に装飾する火（花火、ローソク）
5-2.b.1.18

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 4.66E-04 未対策
R290 4.66E-04 対策あり

店内着火源
(着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.3

店内着火源
（静電気）
(着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.7

R290 1.07E-01 未対策
R290 1.07E-01 対策あり

R290 6.06E-04 未対策
R290 3.55E-04 対策あり

ディスペンサ5-2.b.3.2

R290 1.01E-01 未対策
R290 1.01E-01 対策あり

電子レンジ
5-2.b.1.5
R290 8.06E-17 未対策
R290 8.06E-17 対策あり

ガス炊飯器
5-2.b.1.12
R290 6.37E-02 未対策
R290 6.37E-02 対策あり

ローソク
5-2.b.1.19
R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 1.17E-01 未対策
R290 1.17E-01 対策あり

R290 1.11E-01 未対策
R290 1.11E-01 対策あり

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

燃焼式暖房機
5-2.b.1.13
R290 7.08E-05 未対策
R290 7.08E-05 対策あり

カセットボンベバーナー
5-2.b.1.20
R290 7.76E-03 未対策
R290 7.76E-03 対策あり

白熱球
5-2.b.1.7
R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

喫煙具、タバコ
5-2.b.1.14
R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

フード用換気扇
5-2.b.1.21
R290 1.23E-03 未対策
R290 1.23E-03 対策あり

コンセントスパーク5-2.b.2.1
R290 6.86E-04 未対策
R290 6.86E-04 対策あり

デフロストヒータ
5-2.b.2.8

照明スイッチ
5-2.b.2.2
R290 1.37E-03 未対策
R290 1.37E-03 対策あり

ガスレンジ
5-2.b.2.9

静電気
人体・全機器共通
5-2.b.7.1

対策
換気による静電気発生係数5-2 .z .13

回収袋による
屋外冷媒廃棄の割合
5-2.d.1.1

R290 6.06E-04 未対策
R290 6.06E-04 対策あり

―
R290
未対策
R290 5.86E-01 対策あり

R290 1.00E+00 未対策
R290 1.00E+00 対策あり

静電気
人体・全機器共通
5-2.b.8.1

対策
換気による静電気発生係数5-2 .z .13

R290 6.72E-04 未対策
R290 6.72E-04 対策あり

―
R290
未対策
R290 5.86E-01 対策あり

ガスフライヤー5-2.b.2.10

フライヤスイッチ
5-2.b.2.4

電子レンジ
5-2.b.2.5

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 2.12E-01 未対策
R290 2.12E-01 対策あり

ライター
（喫煙具への着火）
5-2.b.2.15

ライター（ガスバーナへの着火）
5-2.b.2.16

ライター（その他への着火）
5-2.b.2.17

食品に装飾する火（花火、ローソク）
5-2.b.2.18

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 5.11E-04 未対策
R290 5.11E-04 対策あり

電灯
5-2.b.2.6

R290 8.58E-17 未対策
R290 8.58E-17 対策あり

ガス炊飯器
5-2.b.2.12

燃焼式湯沸器（スパーク）
5-2.b.2.11

R290 5.07E-01 未対策
R290 5.07E-01 対策あり

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

燃焼式暖房機
5-2.b.2.13

R290 6.81E-02 未対策
R290 6.81E-02 対策あり

ローソク
5-2.b.2.19

R290 7.08E-05 未対策
R290 7.08E-05 対策あり

カセットボンベバーナー
5-2.b.2.20

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 8.60E-03 未対策
R290 8.60E-03 対策あり

ホースによる屋外冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率5-2.d.2

回収袋による
冷媒放出作業の繰り返し回数
5-2.d.1.6
R290 7.00E+00 未対策
R290 7.00E+00 対策あり

同じ失敗を繰り返す確率5-2.d.1.7

R290 5.00E-01 未対策
R290 5.00E-01 対策あり

冷媒回収袋の破損
5-2.d.1.2

回収袋内冷媒量割合
5-2.d.1.8

R290 5.00E-03 未対策
R290 5.00E-03 対策あり

R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

R290 1.43E-01 未対策
R290 1.43E-01 対策あり

R290 1.00E-01 未対策
R290 1.00E-01 対策あり

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290
未対策
―
R290 1.00E-01 対策あり

R290 5.07E-01 未対策
R290 5.07E-01 対策あり

ホース
取り外し時の漏えい(回収袋、冷媒充填)
5-2.d.1.5

冷媒漏えいに気付かない確率5-2.ｆ

換気扇スイッチ
5-2.b.2..3

対策
ブラシモータの使用禁止
5-2.z.6

R290 1.38E-03 未対策
R290 1.38E-03 対策あり

R290 3.80E-02 未対策
R290 3.80E-02 対策あり

R290 6.72E-04 未対策
R290 3.94E-04 対策あり

ディスペンサ5-2.b.4.2

電灯
5-2.b.1.6

回収袋を介した冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率5-2.d.1

店内着火源
（静電気）
(着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8

店内着火源(着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4

R290 5.66E-03 未対策
R290 5.66E-03 対策あり

未対策
R290
―
R290 1.00E-01 対策あり

対策
静電気防止手袋の着用
5-2.z.5

店内着火源(着火エネルギー大、庫外漏えい)
5-2.b.2

R290 4.81E-01 未対策
R290 4.81E-01 対策あり

ブラシモータ
(ON・OFF動作)
5-2.b.4.1

作業起因静電気(庫外漏えい)5-2.a.4.1.1

店内着火源(着火エネルギー大、庫内漏えい)
5-2.b.1

R290 4.81E-01 未対策
R290 4.81E-01 対策あり

R290 5.28E-03 未対策
R290 5.28E-03 対策あり

対策
ブラシモータの使用禁止
5-2.z.6

電動ドライバ(庫内漏えい)5-2.a.3.2.1

R290 1.38E-03 未対策
R290 1.38E-03 対策あり

ブラシモータ
(ON・OFF動作)
5-2.b.3.1

6/6

冷媒：R290対策
可燃性冷媒放出方法の教育
5-2.z.12

回収袋内冷媒量割合
5-2.d.1.8

R290 5.00E-02 未対策
R290 5.00E-02 対策あり

R290 5.00E-02 未対策
R290 5.00E-02 対策あり

R290 1.43E-01 未対策
R290 1.43E-01 対策あり

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

フード用換気扇
5-2.b.2.21
R290 1.37E-03 未対策
R290 1.37E-03 対策あり

充填ホース接続部からの冷媒漏えい発生確率5-2.d.5

ホースによる
屋外冷媒廃棄の割合
5-2.d.2.1

ホース
取り外し時の漏えい（回収袋、冷媒充填）
5-2.d.1.5

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 5.00E-03 未対策
R290 5.00E-03 対策あり

ホース
取り外し時の漏えい(ホースによる屋外放出)
5-2.d.2.3

冷媒漏えいに気付かない確率5-2.ｆ

R290 7.00E-04 未対策
R290 7.00E-04 対策あり

R290 1.00E-01 未対策
R290 1.00E-01 対策あり

冷媒漏えいに気付かない確率5-2.ｆ
R290 1.00E-01 未対策
R290 1.00E-01 対策あり

ホース接続不良による漏えい発生確率(機器への接続)
5-2.d.2.4
回収袋内の冷媒放出位置が不適切
5-2.d.1.4

喫煙具、タバコ
5-2.b.2.14

R290 5.20E-03 未対策
R290 5.20E-03 対策あり

R290 5.00E-02 未対策
R290 5.00E-02 対策あり

ホース接続不良による漏えい発生確率
5-2.d.1.3

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

ホース先端の設置場所が不適切な確率
5-2.d.2.2

R290
―
未対策
R290 1.00E+00 対策あり

白熱球
5-2.b.2.7

R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

対策
可燃性冷媒放出方法の教育
5-2.z.12
R290
未対策―
R290 1.00E+00 対策あり

充填ホース接続不良による漏えい発生確率
5-2.d.5.1

バルブ誤操作
5-2.d.5.2

R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

R290 1.00E-03 未対策
R290 1.00E-03 対策あり

RF-1,Rf-1 (未対策,対策)

確率数値割付表

冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
店内修理FTA

冷媒：R290【店舗内数値パラメータ】[風速0.0m/s]
隙間・風速の影響考慮[風速0.1m/s][風速0.0m/s]
隙間・風速の影響考慮[風速0.1m/s]

庫内漏れ

庫外漏れ
（4分全量漏れ）床面積[m2]空間体積

可燃域継続時間[min]

平均可燃空間体積[m3]

時空積[m3・min]

61.53

3.59

221.1330.17[m3]66.37430.17

66.374

10.00

2.77

27.67

30.17

66.374101.534.05

411.7030.17

66.374

11.04

2.41

26.63

修理時（繁忙時に店内修理をする可能性は低いため、扉開タイミングを考慮しない）

機器検討データ
R290
No.

項目
未対策

対策

漏えい
起因

日冷工資料より、業務用冷蔵庫＋製氷機＝3,102,773台、使用時の許容値は100年に1回とし、1/(3,102,773*100)≒ 3.22E-09
作業時は、専門業者が行うためより安全と判断し、1桁高い、3.22E-08とする
居酒屋（酒場、ビアホール）のシナリオは、飲食サービス業全体の18.8%（=93,787/499,542）、
居酒屋の割合にすると、1/(3,102,773*(93,787/499,542)*100)≒1.72E-08
作業時は1桁高い、1.72E-07 となる。

許容値
3.22E-08

3.22E-08

備考

作業時間 可燃域継 着火源作 着火源存 着火源使 着火源作
着火エネ
着火源
遭遇
着火源の
（使用時間） 続時間
動時間
在時間
用回数
動回数
ルギー区
起因 パターン
存在係数k
Ts[h]
Tv[h]
ΔTIc[h] ΔTI[h]
n[回]
nc[回]
分

集計値=No5-2.1*(No5-2.2+No5-2.3)
5-2

店内修理時の冷媒への着火確率

1.48E-04

1.73E-08

5-2.1

業務用冷蔵庫及び製氷機の故障確率

9.76E-02

9.76E-02

5-2.2

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率

4.65E-08

4.46E-08

5-2.2.1
5-2.2.2
5-2.2.2.1

冷凍回路修理を伴なわない
修理発生確率冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率【庫内漏えい】冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率

9.42E-01

9.42E-01

4.94E-08

4.74E-08

1.51E-08

1.45E-08対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には換気を行うことを教育する。
'集計値=No5-2.1*(No5-2.2+No5-2.3) * No5-2.z.4『市場の故障件数の日冷工集計値(2014〜2017年度)』及び、『日冷工資料より、業務用冷蔵庫及び製氷機の2008〜2019年度国内出荷実績合計3,102,773台』より算出、(ロウ付け作業有故障件数年平均＋ロウ付け作業無故障件数年平均)/(普及台数)=（302,703）／（3,102,773台）≒0.0976≒9.76％
集計値=No5-2.2.1*No5-2.2.2
日冷工集計結果より、2014〜2017年度年ロウ付け作業が必要な故障件数年平均 17617件、ロウ付け作業が不要な故障件数年平均285,086件、冷凍回路修理を伴わない（ロウ付作業が不要な）修理割合：94.2％=285,086/（17617+285,086）
集計値=No5-2.2.2.1+No5-2.2.2.2
集計値= No5-2.c.1 * (No5-2.2.2.1.1.2 * No5-2.e.1+ No5-2.2.2.1.1.4 * No5-2.e.3)
集計値=No5-2.b.1+ No5-2.a.1

5-2.2.2.1.1.2

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

1.00E+00

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する
集計値=No5-2.b.1 + No5-2.a.1 * 5-2.z.3

1.00E+00

1を超える場合は1とする。
集計値=No5-2.b.3+No5-2.b.7+No5-2.a.3
5-2.2.2.1.1.4

5-2.2.2.2
5-2.2.2.2.1

5-2.2.2.2.2.2

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)【庫外漏えい】冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率
庫外冷媒漏えい発生確率
時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.67E-01

1.07E-01

3.43E-08

3.29E-08

1.32E-06

1.32E-06

1.00E+00

1.00E+00

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値No5-2.b.3+No5-2.b.7+(No5-2.a.3*5-2.z.3)
集計値= No5-2.2.2.2.1 * (No5-2.2.2.2.2.2 * No5-2.e.2 + No5-2.2.2.2.2.4 * No5-2.e.4) * No5-2.c.3
集計値=No5-2.d.3+No5-2.c.2
集計値=No5-2.b.2 + No5-2.a.2
対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する
集計値=No5-2.b.2 + No5-2.a.2 * No5-2.z.3
1を超える場合は1とする。
集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+No5-2.a.4

5-2.2.2.2.2.4

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)1.82E-01

1.17E-01

5-2.3

冷凍回路修理を伴う修理時の着火確率

1.52E-03

1.33E-07

5-2.3.1
5-2.3.2
5-2.3.3
5-2.3.3.1

冷凍回路修理を伴なう
修理発生確率
冷媒放出、充填、真空引き、冷凍回路部品交換以外の作業での着火確率
冷媒放出、真空引き作業による着火確率【庫内漏えい】冷媒放出、真空引き作業による着火確率5.82E-02

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+(No5-2.a.4*No5-2.z.3)
集計値=No5-2.3.1*（No5-2.3.2+No5-2.3.3+No5-2.3.4+No5-2.3.5)
日冷工集計結果より、2014〜2017年度業務用冷蔵庫・製氷機のロウ付け作業が必要な故障件数年平均 17617件、ロウ付け作業が不要な故障件数年平均 285,086件、冷凍回路修理を伴う（ロウ付作業が必要な）修理割合：5.82％=17,617/（17,617+285,086）

5.82E-02

4.94E-08

4.74E-08

9.56E-04

1.56E-06

1.45E-08

2.30E-11

集計値=No5-2.2.2
集計値=No5-2.3.3.1+No5-2.3.3.2
集計値=No5-2.c.1 * (No5-2.3.3.1.1.2 * No5-2.e.1 + 5-2.e.3 * 5-2.3.3.1.1.4)
集計値= No5-2.a.5 + No5-2.a.9 + No5-2.b.1
1を超える場合は1とする。

5-2.3.3.1.1.2

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

1.00E+00

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断すること、
冷媒放出、充填作業時には、下記の①②を実施することを教育する。
①店舗内の修理対象機器以外の着火源となる可能性のある全ての機器への通電を遮断した状態にする②厨房内の着火源となるもの（ガス機器、ライター、バーナーなど）を確実に使用しないように店側に伝える
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収機の使用禁止する。
'集計値= (No5-2.a.5 + No5-2.a.9) * No5-2.z.3 * No5-2.z.7 + No5-2.b.1* No5-2.z.2

1.50E-03

集計値= No5-2.b.7 + No5-2.b.3

5-2.3.3.1.1.4

5-2.3.3.2
5-2.3.3.2.1.1

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)【庫外漏えい】冷媒放出、真空引き作業による着火確率
修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(冷媒放出、真空引き作業)

1.07E-01

2.84E-04

9.56E-04

1.56E-06

3.85E-02

3.85E-02

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断すること、
冷媒放出、充填作業時には、下記の①②を実施することを教育する。
①店舗内の修理対象機器以外の着火源となる可能性のある全ての機器への通電を遮断した状態にする②厨房内の着火源となるもの（ガス機器、ライター、バーナーなど）を確実に使用しないように店側に伝える
また、機器のブレーカをOFFすることによる静電気が発生する確率低下を加味する。
'集計値= No5-2.b.7 * No5-2.z.14 + No5-2.b.3 * No5-2.z.2
集計値= (No5-2.3.3.2.1.1 + No5-2.c.2) * (No5-2.3.3.2.2.2 * 5-2.e.2 + No5-2.3.3.2.2.4 * 5-2.e.4) * No.5-2.c.3
集計値=No5-2.d.1+No5-2.d.2+No5-2.d.3+No5-2.d.4*5-2.k.2.1
集計値= No5-2.a.6 + No5-2.a.10 + No5-2.b.2
1を超える場合は1とする。

5-2.3.3.2.2.2

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.00E+00

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断すること、
冷媒放出、充填作業時には、下記の①②を実施することを教育する。
①店舗内の修理対象機器以外の着火源となる可能性のある全ての機器への通電を遮断した状態にする②厨房内の着火源となるもの（ガス機器、ライター、バーナーなど）を確実に使用しないように店側に伝える
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収機の使用禁止する。
'集計値= (No5-2.a.6+No5-2.a.10) * No5-2.z.3 * No5-2.z.7 + No5-2.b.2 * No5-2.z.2

1.55E-03

集計値= No5-2.b.8 + No5-2.b.4

5-2.3.3.2.2.4

5-2.3.4
5-2.3.4.1
5-2.3.4.1.1
5-2.3.4.1.2
5-2.3.4.1.2.1
5-2.3.4.1.2.2
5-2.3.4.1.3
5-2.3.4.1.3.1

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)冷凍回路部品交換作業による着火確
バーナーによる冷凍回路部品交換による着火確率
バーナーにより冷凍回路部品取外す確率
冷媒回路内残存冷媒着火確率(バーナーによる部品交換作業)
バーナーとの空間的遭遇確率バーナーとの
時間的遭遇確率
冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率(バーナーによる部品交換作業)【庫内漏えい】冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率

1.17E-01

3.14E-04

2.50E-02

3.97E-07

2.50E-02

2.49E-07

5.00E-01

5.00E-01

5.00E-02

2.02E-07

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

2.99E-07

2.96E-07

1.47E-08

1.45E-08

冷媒放出、充填作業時には、下記の①②を実施することを教育する。
①店舗内の修理対象機器以外の着火源となる可能性のある全ての機器への通電を遮断した状態にする②厨房内の着火源となるもの（ガス機器、ライター、バーナーなど）を確実に使用しないように店側に伝える
また、機器のブレーカをOFFすることによる静電気が発生する確率低下を加味する。
'集計値= No5-2.b.8 * No5-2.z.14 + No5-2.b.4 * No5-2.z.2
集計値=No5-2.3.4.1+No5-2.3.4.2
集計値=(No5-2.3.4.1.2+No5-2.3.4.1.3)*No5-2.3.4.1.1
冷凍回路部品取外す際にバーナーを使用する確率を50％とする
集計値=No5-2.3.4.1.2.1*No5-2.3.4.1.2.2*No5-2.k
バーナーに冷凍回路部品を外すと同時に冷媒漏えいするため空間的遭遇確率、
時間的遭遇確率共に『1』とする
冷凍回路内に冷媒が残存した状態でバーナーにより冷凍回路部品を取り外すことを想定する。
バーナーで冷凍回路部品を外すと同時に冷媒漏えいし、バーナーの炎と接触するため
時間的遭遇確率を『1』とする
集計値=No5-2.3.4.1.3.1+No5-2.3.4.1.3.7
集計値= No5-2.c.1 *（No5-2.3.4.1.3.4 * No5-2e.1 + No5-2.3.4.1.3.6 * No5-2.e.3)

1 / 6 ページ

機器検討データ
R290
No.

項目
未対策

対策

漏えい
起因

備考

作業時間 可燃域継 着火源作 着火源存 着火源使 着火源作
着火エネ
着火源
遭遇
着火源の
（使用時間） 続時間
動時間
在時間
用回数
動回数
ルギー区
起因 パターン
存在係数k
Ts[h]
Tv[h]
ΔTIc[h] ΔTI[h]
n[回]
nc[回]
分

集計値=No5-2.b.1+ No5-2.a.7
5-2.3.4.1.3.4

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

1.00E+00

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値=No5-2.b.1 + No5-2.a.7 * No5-2.z.3

1.00E+00

1を超える場合は1とする。
集計値=No5-2.b.3 + No5-2.b.7 + No5-2.a.3.2
5-2.3.4.1.3.6

5-2.3.4.1.3.7
5-2.3.4.1.3.8
5-2.3.4.1.3.9

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)【庫外漏えい】冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率
バーナーによる部品交換作業時
庫外冷媒漏えい発生確率
バーナー使用時の修理作業に伴なう
庫外冷媒漏えい発生確率

1.25E-01

1.07E-01

2.85E-07

2.81E-07

1.13E-05

1.13E-05

1.10E-05

1.10E-05

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値=No5-2.b.3 + No5-2.b.7 + No5-2.a.3.2 * No5-2.z.3
集計値=No5-2.3.4.1.3.8 * (No5-2.3.4.1.3.12 * No5-2.e.2 + No5-2.3.4.1.3.14 * No5-2.e.4) * No.5-2.c.3
集計値=No5-2.3.4.1.3.9*No5-2.c.2
集計値=No5-2.3.4.2.3.10+No5-2.d.3
集計値=No5-2.b.2 +No5-2.a.8

5-2.3.4.1.3.12

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.00E+00

1.00E+00

5-2.3.4.1.3.14

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)1.36E-01

1.17E-01

1.01E-05

1.48E-07

5.00E-01

5.00E-01

1.99E-05

7.96E-11

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値=No5-2.b.2 + No5-2.a.8 * No5-2.z.3
集計値= No5-2.b.4 + No5-2.b.8 + No5-2.a.4.2

5-2.3.4.2
5-2.3.4.2.1
5-2.3.4.2.2

切断、カシメによる冷凍回路部品交換による着火確率
切断、カシメによる冷凍回路部品交換確率
冷媒回路内残存冷媒着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)

5-2.3.4.2.2.1

残存冷媒量による係数

1.00E-02

1.00E-02

5-2.3.4.2.2.4

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.00E+00

1.00E+00

5-2.3.4.2.2.6

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)1.36E-01

1.17E-01

2.99E-07

2.96E-07

1.47E-08

1.45E-08

1.00E+00

1.00E+00

5-2.3.4.2.3
5-2.3.4.2.3.1
5-2.3.4.2.3.4

冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)【庫内漏えい】着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)
時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値= No5-2.b.4 + No5-2.b.8 + No5-2.a.4.2 * No5-2.z.3
集計値=(No5-2.3.4.2.2+No5-2.3.4.2.3)*No5-2.3.4.2.1
冷凍回路部品取外す際に切断する確率を50％とする
集計値= No5-2.3.4.2.2.1 * No5-2.k * (No5-2.3.4.2.2.4 * No5-2.e.2 + No5-2.3.4.2.2.6 * No5-2.e.4)
閉鎖回路に残存する冷媒量は全体量の1/100以下、
これが漏れた場合時空積は1/100になると想定集計値=No5-2.b.2
1を超える場合は1とする。
集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+No5-2.a.4.2
対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+No5-2.a.4.2 * No5-2.z.3
集計値=No5-2.3.4.2.3.1+No5-2.3.4.2.3.7
集計値= No5-2.c.1 * (No5-2.3.4.2.3.4 * 5-2.e.1 + No5-2.3.4.2.3.6 * No5-2.e.3)
集計値=No5-2.b.1
集計値= No5-2.b.3+ No5-2.b.7+ No5-2.a.3.2

5-2.3.4.2.3.6

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)1.25E-01

1.07E-01

5-2.3.4.2.3.7【庫外漏えい】着火確率(切断、カシメによる部品交換作業）

2.85E-07

2.81E-07

5-2.3.4.2.3.8

庫外冷媒漏えい発生確率

1.13E-05

1.13E-05

5-2.3.4.2.3.9

冷凍回路部品交換時の作業に伴う
庫外冷媒漏えい発生確率

1.10E-05

1.10E-05

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値= No5-2.b.3+ No5-2.b.7+ No5-2.a.3.2* No5-2.z.3
集計値=No5-2.3.4.2.3.8 * (No5-2.3.4.2.3.13 * No5-2.e.2 + No5-2.3.4.2.3.15 * No5-2.e.4) * No.5-2.c.3
集計値=No5-2.3.4.2.3.9*No5-2.c.2
集計値=No5-2.d.3+No5-2.3.4.2.3.10
部品交換を行うのは冷媒放出、真空引き、窒素パージを行った後にこの作業となる。
冷媒放出忘れによる冷媒漏えいが発生するのはすべての工程を実行しなかった場合となる。
よって冷媒放出をしていない状態で部品交換作業をしてしまう確率はヒューマンエラーの1/1000とし、更に真空引き、窒素パージをし忘れる確率を各1/10とする。
よって(1/1,000)*(1/10)*(1/10)=1/100,000とする
集計値=No5-2.b.2
1を超える場合は1とする。
集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+No5-2.a.4

5-2.3.4.2.3.10

冷媒放出忘れ1.00E-05

1.00E-05

5-2.3.4.2.3.13

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.00E+00

1.00E+00

5-2.3.4.2.3.15

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)1.36E-01

1.17E-01

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断する'集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+No5-2.a.4*No5-2.z.3

冷媒充填作業による着火確率【庫内漏えい】着火確率(冷媒充填作業)
庫内冷媒漏えい発生確率

1.64E-04

2.77E-07

集計値=No5-2.3.5.1+No5-2.3.5.2
集計値 = No5-2.3.5.1.1* (No5-2.3.5.1.2.2 * 5-2.e.1+ No5-2.3.5.1.2.4 * 5-2.e.3)

2.24E-05

3.41E-10

5.00E-04

5.32E-06

集計値=No5-2.3.5.1.1.1+5-2.c.1
集計値=No5-2.3.5.1.1.2*No5-2.3.5.1.1.3

ろう付け不良による
庫内冷媒漏えい発生確率

5.00E-04

5.00E-06

対策としてリークテストの実施の教育を行う。
'集計値=No5-2.3.5.1.1.2*No5-2.3.5.1.1.3*No5-2.z.9
ヒューマンエラーによるろう付け不良発生確率：1/1000
業務用冷蔵庫・製氷機の冷媒漏えいの内、50％が庫内漏えいを想定する（庫内漏れしない（蒸発器が庫外にある）製氷機もあるが、全体としては少ないので50％とする）

5-2.3.5
5-2.3.5.1
5-2.3.5.1.1
5-2.3.5.1.1.1
5-2.3.5.1.1.2

ろう付け不良発生確率

1.00E-03

1.00E-03

5-2.3.5.1.1.3

庫内
冷媒漏えい修理割合

5.00E-01

5.00E-01

集計値= No5-2.a.9 + No5-2.b.1

5-2.3.5.1.2.2

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

1.00E+00

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断すること、
冷媒放出、充填作業時には、下記の①②を実施することを教育する。
①店舗内の修理対象機器以外の着火源となる可能性のある全ての機器への通電を遮断した状態にする②厨房内の着火源となるもの（ガス機器、ライター、バーナーなど）を確実に使用しないように店側に伝える
非防爆形真空ポンプの使用禁止する。
'集計値= No5-2.a.9 * No5-2.z.3 * No5-2.z.7+ No5-2.b.1 * No5-2.z.2

1.34E-03

集計値= No5-2.b.7 + No5-2.b.3

5-2.3.5.1.2.4

5-2.3.5.2
5-2.3.5.2.1
5-2.3.5.2.1.1

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)【庫外漏えい】着火確率(冷媒充填作業)
庫外冷媒漏えい発生確率
冷媒充填作業時の作業に伴う冷媒漏えい発生確率

1.07E-01

2.84E-04

1.42E-04

2.77E-07

5.70E-03

5.21E-03

5.70E-03

5.21E-03

冷媒放出、充填作業時には、下記の①②を実施することを教育する。
①店舗内の修理対象機器以外の着火源となる可能性のある全ての機器への通電を遮断した状態にする②厨房内の着火源となるもの（ガス機器、ライター、バーナーなど）を確実に使用しないように店側に伝える
また、機器のブレーカをOFFすることによる静電気が発生する確率低下を加味する。
集計値= No5-2.b.7 * No5-2.z.14 + No5-2.b.3 * No5-2.z.2
集計値 = No5-2.3.5.2.1 * (No5-2.3.5.2.2.2 * No5-2.e.2 + No5-2.3.5.2.2.4 * No5-2.e.4) * No.5-2.c.3
集計値=No5-2.3.5.2.1.1+No5-2.c.2
集計値=No5-2.3.5.2.1.2+No5-2.d.5+No5-2.d.3
集計値=No5-2.3.5.1.1.2*No5-2.3.5.2.1.3

5-2.3.5.2.1.2

ろう付け不良による
庫外冷媒漏えい発生確率

5.00E-04

5.00E-06

5-2.3.5.2.1.3

庫外
冷媒漏えい修理割合

5.00E-01

5.00E-01

対策としてリークテストの実施の教育を行う。
'集計値=No5-2.3.5.1.1.2*No5-2.3.5.2.1.3*No5-2.z.9
冷凍回路修理の50%が庫外冷凍回路修理と想定する
集計値=No5-2.a.10 + No5-2.b.2

5-2.3.5.2.2.2

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.00E+00

2.10E-03

5-2.3.5.2.2.3

着火源存在確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)3.01E-03

8.05E-06

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断すること、
冷媒放出、充填作業時には、下記の①②を実施することを教育する。
①店舗内の修理対象機器以外の着火源となる可能性のある全ての機器への通電を遮断した状態にする②厨房内の着火源となるもの（ガス機器、ライター、バーナーなど）を確実に使用しないように店側に伝える
非防爆形真空ポンプの使用禁止する。
'集計値= No5-2.a.10 * No5-2.z.3 * No5-2.z.7 + No5-2.b.2 * No5-2.z.2
集計値=No5-2.3.5.2.2.4+No5-2.e.4
集計値=No5-2.b.8 + No5-2.b.4

5-2.3.5.2.2.4

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)1.17E-01

冷媒放出、充填作業時には、下記の①②を実施することを教育する。
①店舗内の修理対象機器以外の着火源となる可能性のある全ての機器への通電を遮断した状態にする②厨房内の着火源となるもの（ガス機器、ライター、バーナーなど）を確実に使用しないように店側に伝える
また、機器のブレーカをOFFすることによる静電気が発生する確率低下を加味する。
''集計値=No5-2.b.8 * No5-2.z.14 + No5-2.b.4 * No5-2.z.2

3.14E-04

2 / 6 ページ

機器検討データ
R290
No.

項目
未対策

5-2.a.1

コンセントスパーク(庫内漏えい)4.17E-02

対策

4.17E-02

漏えい
起因

作業
(作業外)

備考

作業時間 可燃域継 着火源作 着火源存 着火源使 着火源作
着火エネ
着火源
遭遇
着火源の
（使用時間） 続時間
動時間
在時間
用回数
動回数
ルギー区
起因 パターン
存在係数k
Ts[h]
Tv[h]
ΔTIc[h] ΔTI[h]
n[回]
nc[回]
分

作業

①
(②)

1.00E+00

1.67E-01 1.39E-06 1.39E-06

1

1

2.50E-01

大製品に電圧が印可された状態で電源コンセントを抜いた時に発生するアークを想定する.
部屋の上部にコンセント差込口がある場合と、下部にコンセント差込口がある場合をそれぞれ50％とし、下部にコンセントがある場合に下部に生成される可燃域にさらされるとした。
また、50%がブレーカを切らずにコンセントを外すとした。
ブレーカを切らずにコンセントを外す理由としてはブレーカが不明や、100V機種はブレーカを切ると同ブレーカに接続されている他の機器の電源も切れてしまうためブレーカを切れない、不注意がある。
よって，着火源の存在係数 kは50％×50％=25％とする。
スパーク発生時間＝5ms、作業時間を1時間とした。
作業時間Ts＝1[h]アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/1000/60/60=1.39E-06

5-2.a.2

コンセントスパーク(庫外漏えい)4.60E-02

4.60E-02

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

1.84E-01 1.39E-06 1.39E-06

1

1

2.50E-01

大製品に電圧が印可された状態で電源コンセントを抜いた時に発生するアークを想定する.
部屋の上部にコンセント差込口がある場合と、下部にコンセント差込口がある場合をそれぞれ50％とし、下部にコンセントがある場合に下部に生成される可燃域にさらされるとした。
また、50%がブレーカを切らずにコンセントを外すとした。
ブレーカを切らずにコンセントを外す理由としてはブレーカが不明や、100V機種はブレーカを切ると同ブレーカに接続されている他の機器の電源も切れてしまうためブレーカを切れない、不注意がある。
よって，着火源の存在係数 kは50％×50％=25％とする。
スパーク発生時間＝5ms、作業時間を1時間とした。
作業時間Ts＝1[h]アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/1000/60/60=1.39E-06

5-2.a.3

冷凍回路修理を伴わない作業起因着火源(庫内漏えい、着火エネルギー小)

集計値=No5-2.a.3.1 + No5-2.a.3.2
5.94E-02

2.25E-03
集計値=No5-2.a.3.1.1

5-2.a.3.1

作業起因静電気(庫内漏えい、着火エネルギー小)4.15E-02

作業起因静電気の対策として軍手などの静電気を防止することが可能な手袋を着用し、静電気の発生を防止しなければいけないことを教育する。
集計値=No5-2.a.3.1.1 * No5-2.z.5

4.56E-04

作業時間Ts＝1[h]静電気の放電は作業の最初に修理する製品に触った際と修理後に製品のパネルをつける際起きるとし、合計2回強い放電を放つとした。
想定する作業は、製品下のアジャストボルトを手回しであげるなど。
静電気によるスパーク時間を1μsとする。⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.78E-10

5-2.a.3.1.1

作業起因静電気(庫内漏えい)4.15E-02

4.15E-02

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

1.18E-01 2.78E-10 2.78E-10

22

1.87E-01

小東京の気象データを店舗内温度に換算して求めた
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ 1mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する。
(『報告書本体 4.2.2項 1)』参照)

5-2.a.3.2

電動ドライバ(庫内漏えい、着火エネルギー小)1.79E-02

集計値=No5-2.a.3.2.1
対策としてブラシモータを使用してはならないことを教育する。
集計値=No5-2.a.3.2.1*No5-2.z.6

1.79E-03

5-2.a.3.2.1

電動ドライバ(庫内漏えい)1.79E-02

1.79E-02

5-2.a.4

作業起因着火源(庫外漏えい、着火エネルギー小)6.44E-02

2.39E-03

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

1.18E-01 8.33E-04 8.33E-04

10

10

2.50E-02

小作業時間Ts＝1[h]作業時に電動ドライバーにて、製品のパネルなどを取り外したり、交換部品の取外し、取付けを行うことを想定する。電動ドライバーの使用率を50％とする。
着火源となる電動ドライバーはブラシモーター式のみであり、その存在確率を5％とする。
よって、着火源の存在係数kは50％ x 5%=2.5%とする。 電動ドライバーの使用は1回あたり3秒、10回使用とする。
ブラシモーターの放電エネルギーは小さいため，可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書本体 4.2.4項 3)』参照)
集計値=No5-2.a.4.1 + No5-2.a.4.2
集計値=No5-2.a.4.1.1

5-2.a.4.1

作業起因静電気(庫外漏えい、着火エネルギー小)4.55E-02

作業起因静電気の対策として軍手などの静電気を防止することが可能な手袋を着用し、静電気の発生を防止しなければいけないことを教育する。
集計値=No5-2.a.4.1.1*No5-2.z.5

5.00E-04

作業時間Ts＝1[h]静電気の放電は作業の最初に修理する製品に触った際と修理後に製品のパネルをつける際起きるとし、合計2回強い放電を放つとした。
想定する作業は、製品下のアジャストボルトを手回しであげるなど。
静電気によるスパーク時間を1μsとする。⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.78E-10

5-2.a.4.1.1

作業起因静電気(庫外漏えい)4.55E-02

4.55E-02

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

1.30E-01 2.78E-10 2.78E-10

22

1.87E-01

小東京の気象データを店舗内温度に換算して求めた
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ 1mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する。
(『報告書本体 4.2.2項 1)』参照)

5-2.a.4.2

電動ドライバ(庫外漏えい、着火エネルギー小)1.89E-02

集計値=No5-2.a.4.2.1
対策としてブラシモータを使用してはならないことを教育する。
集計値=No5-2.a.4.2.1*No5-2.z.6

1.89E-03

5-2.a.4.2.1

電動ドライバ(庫外漏えい)1.89E-02

1.89E-02

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

1.30E-01 8.33E-04 8.33E-04

10

10

2.50E-02

小

5-2.a.5

冷媒回収機の誤使用(庫内漏えい)1.53E-01

1.53E-01

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

1.67E-01 1.4E-06

1.4E-06

2

2

0.5

大

5-2.a.6

冷媒回収機の誤使用(庫外漏えい)1.67E-01

1.67E-01

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

1.84E-01 1.4E-06

1.4E-06

2

2

0.5

大

5-2.a.7

バーナー(庫内漏えい)5.90E-01

5.90E-01

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

1.67E-01 3.3E-02

3.3E-02

4

4

1

大

5-2.a.8

バーナー(庫外漏えい)6.25E-01

6.25E-01

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

1.84E-01 3.3E-02

3.3E-02

4

4

1

大

5-2.a.9

真空ポンプ(庫内漏えい)3.06E-01

3.06E-01

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

1.67E-01 1.4E-06

1.4E-06

2

2

1

大

5-2.a.10

真空ポンプ(庫外漏えい)3.34E-01

3.34E-01

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

1.84E-01 1.4E-06

1.4E-06

2

2

1

大

5-2.b.1

店内着火源(着火エネルギー大、庫内漏えい)

1.00E+00

1.00E+00

5-2.b.1.1

コンセントスパーク

6.15E-04

6.15E-04

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.67E-01 1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

大

5-2.b.1.2

照明スイッチ

1.23E-03

1.23E-03

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.67E-01 1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

大

5-2.b.1.3

換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

1.00E+00

1.67E-01 1.4E-06

1.4E-06

0

1

1

大

5-2.b.1.4

フライヤスイッチ

0.00E+00

0.00E+00

1.00E+00

1.67E-01 1.4E-06

1.4E-06

10

1

0

大

5-2.b.1.5

電子レンジ

8.06E-17

8.06E-17

5-2.b.1.6

電灯

0.00E+00

0.00E+00

5-2.b.1.7

白熱球

0.00E+00

0.00E+00

5-2.b.1.8

デフロストヒータ

1.38E-03

1.38E-03

5-2.b.1.9

ガスレンジ

4.81E-01

4.81E-01

5-2.b.1.10

ガスフライヤー

4.81E-01

4.81E-01

作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)

作業外
作業外

作業外

作業外
作業外
作業外
作業外
作業外

④
(③)
④
(③)
④
(③)
④
(③)
④
(③)
④
(③)
④
(③)
④
(③)

1.00E+00

1.67E-01 1.67E-01 1.67E-01 3.09E-07 1.00E+00

1.00E+00

大1.00E+00

1.67E-01

0001.00E+00

1.67E-01

0

0

0

1

1

大

1

1

大

1.00E+00

1.67E-01

2.3

2.3

1

1

0.01

大

1.00E+00
1.00E+00

1.67E-01 8.33E-02 8.33E-02

60

1

1

大

1.67E-01 8.33E-02 8.33E-02

60

1

1

大

3 / 6 ページ

作業時間Ts＝1[h]作業時に電動ドライバーにて、製品のパネルなどを取り外したり、交換部品の取外し、取付けを行うことを想定する。電動ドライバーの使用率を50％とする。
着火源となる電動ドライバーはブラシモーター式のみであり、その存在確率を5％とする。
よって、着火源の存在係数kは50％ x 5%=2.5%とする。 電動ドライバーの使用は1回あたり3秒、10回使用とする。
ブラシモーターの放電エネルギーは小さいため，可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書本体 4.2.4項 3)』参照)
R290などの可燃性冷媒を20日前までの届け出なしに冷媒回収機により回収することは禁止されているが、誤って冷媒回収機を使用してしまうことを想定する。冷媒回収機の電源スイッチが着火源となる。
誤って冷媒回収機を使用してしまう確率を50％と想定する。よって、着火源存在係数k=0.5とする。
電源スイッチのON・OFFは作業開始、終了時の合計2回、放電時間各5ms⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06とする。
R290などの可燃性冷媒を20日前までの届け出なしに冷媒回収機により回収することは禁止されているが、誤って冷媒回収機を使用してしまうことを想定する。冷媒回収機の電源スイッチが着火源となる。
誤って冷媒回収機を使用してしまう確率を50％と想定する。よって、着火源存在係数k=0.5とする。
電源スイッチのON・OFFは作業開始、終了時の合計2回、放電時間各5ms⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06とする。
バーナーによるによる冷凍回路部品の交換を想定する．
故障部品交換の為，2ヶ所の部品の取り外しと取付の計4回バーナーにより熱すると想定し，バーナーの使用回数は4回，1回の使用時間を2minと想定する．
バーナーによるによる冷凍回路部品の交換を想定する．
故障部品交換の為，2ヶ所の部品の取り外しと取付の計4回バーナーにより熱すると想定し，バーナーの使用回数は4回，1回の使用時間を2minと想定する．
非防爆形真空ポンプの電源スイッチが着火源
電源スイッチのON・OFFは作業開始、終了時の合計2回
放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
非防爆形真空ポンプの電源スイッチが着火源
電源スイッチのON・OFFは作業開始、終了時の合計2回
放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
集計値=No5-2.b.1.1〜No5-2.b.1.21 の合計値。
1を超える場合は1とする。
平形ショーケース機械室もれ・冷媒500g・4分全量漏れより清掃のため1日2回清掃のため計4回抜き差し、
但し着火に関わる回数は2回（指すときは着火源にならない）。
50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜き差しする。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1日/2回スイッチONOFF、
但し着火に関わる回数は2回（ON→OFF のみ着火源になる）
放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
一般的に常時運転のため、ON・OFF無し
No5-2.b.1.10 (ガスフライヤー) に含める→存在確率0とする
電子レンジの発火事故時の炎が着火源
1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））⇒着火源使用回数n[回/日]=2.5X17/376,406/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60※可燃域継続時間は割付表上【数値パラメータ】参照
蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない
白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
使用時間：5分／回
使用回数：60回／日：営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回
使用時間：5分／回
使用回数：60回／日：営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回

機器検討データ
R290
No.

項目
未対策

対策

漏えい
起因

5-2.b.1.11

燃焼式湯沸器（スパーク）

1.93E-01

1.93E-01

作業(作業外)

5-2.b.1.12

ガス炊飯器

6.37E-02

6.37E-02

作業(作業外)

5-2.b.1.13

燃焼式暖房機7.08E-05

7.08E-05

5-2.b.1.14

喫煙具、タバコ

0.00E+00

0.00E+00

5-2.b.1.15

ライター（喫煙具への着火）

0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.67E-01 1.4E-06

1.4E-06

40

1

0.9

大

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.67E-01 7.5E-01

7.5E-01

5

1

0.5

大

1.00E+00

1.67E-01

161

10.0001

大

作業外
作業外
作業外

5-2.b.1.16

ライター（ガスバーナへの着火）

0.00E+00

0.00E+00

5-2.b.1.17

ライター（その他への着火）

0.00E+00

0.00E+00

5-2.b.1.18

食品に装飾する火（花火、ローソク）

4.66E-04

4.66E-04

作業
(作業外)

作業外

5-2.b.1.19

ローソク

0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業外

④
(③)
④
(③)
④
(③)
④
(③)
④
(③)

16

1.00E+00

1.67E-01 1.39E-03 1.39E-03

10

1

0

大

1.00E+00

1.67E-01 3.33E-02 3.33E-02

2

1

0

大

④
(③)

1.00E+00

1.67E-01 3.33E-02 3.33E-02

2

1

0.3

大

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.67E-01 3.33E-02 3.33E-02

2

1

0

大

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.67E-01 2.78E-03 2.78E-03

10

1

0.3

大

作業外

カセットボンベバーナー

7.76E-03

7.76E-03

5-2.b.1.21

フード用換気扇

1.23E-03

1.23E-03

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.67E-01 1.39E-06 1.39E-06

2

1

1

大

5-2.b.2

店内着火源(着火エネルギー大、庫外漏えい)

1.00E+00

1.00E+00

5-2.b.2.1

コンセントスパーク

6.86E-04

6.86E-04

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.84E-01 1.4E-06

1.4E-06

2

1

0.5

大

5-2.b.2.2

照明スイッチ

1.37E-03

1.37E-03

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.84E-01 1.4E-06

1.4E-06

2

1

1

大

5-2.b.2.3

換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

1.00E+00

1.84E-01 1.4E-06

1.4E-06

0

1

1

大

5-2.b.2.4

フライヤスイッチ

0.00E+00

0.00E+00

1.00E+00

1.84E-01 1.4E-06

1.4E-06

10

1

0

大

5-2.b.2.5

電子レンジ

8.58E-17

8.58E-17

5-2.b.2.6

電灯

0.00E+00

0.00E+00

5-2.b.2.7

白熱球

0.00E+00

0.00E+00

5-2.b.2.8

デフロストヒータ

1.38E-03

1.38E-03

作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)

作業外
作業外

作業外

作業外
作業外
作業外

④
(③)
④
(③)
④
(③)
④
(③)
④
(③)
④
(③)
④
(③)
④
(③)

1.00E+00

1.84E-01 1.67E-01 1.67E-01 3.09E-07 1.00E+00

1.00E+00

大1.00E+00

1.84E-01

0

0

0

1

1

大

1.00E+00

1.84E-01

0

0

0

1

1

大

1.00E+00

1.84E-01

2.3

2.3

1

1

0.01

大

1.00E+00
1.00E+00

1.84E-01 8.33E-02 8.33E-02

60

1

1

大

1.84E-01 8.33E-02 8.33E-02

60

1

1

大

5-2.b.2.9

ガスレンジ

5.07E-01

5.07E-01

5-2.b.2.10

ガスフライヤー

5.07E-01

5.07E-01

5-2.b.2.11

燃焼式湯沸器（スパーク）

2.12E-01

2.12E-01

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.84E-01 1.4E-06

1.4E-06

40

1

0.9

大

5-2.b.2.12

ガス炊飯器

6.81E-02

6.81E-02

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.84E-01 7.5E-01

7.5E-01

5

1

0.5

大

1.00E+00

1.84E-01

161

10.0001大5-2.b.2.13

燃焼式暖房機7.08E-05

7.08E-05

5-2.b.2.14

喫煙具、タバコ

0.00E+00

0.00E+00

5-2.b.2.15

ライター（喫煙具への着火）

0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)

作業外
作業外

作業外
作業外
作業外
作業外

1.84E-01 1.39E-03 1.39E-03

10

1

0

大

1.84E-01 3.33E-02 3.33E-02

2

1

0

大

④
(③)

1.00E+00

1.84E-01 3.33E-02 3.33E-02

2

1

0.3

大

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.84E-01 3.33E-02 3.33E-02

2

1

0

大

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.84E-01 2.78E-03 2.78E-03

10

1

0.3

大

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.84E-01 1.39E-06 1.39E-06

2

1

1

大

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

5-2.b.2.18

食品に装飾する火（花火、ローソク）

5.11E-04

5.11E-04

作業
(作業外)

作業外

5-2.b.2.19

ローソク

0.00E+00

0.00E+00

作業(作業外)

カセットボンベバーナー

8.60E-03

8.60E-03

5-2.b.2.21

フード用換気扇

1.37E-03

1.37E-03

作業(作業外)

5-2.b.3

店内着火源(着火エネルギー小、庫内漏えい)

1.07E-01

1.07E-01

5-2.b.3.1

ブラシモータ
(ON・OFF動作)

5.28E-03

5.28E-03

作業
(作業外)

作業外

作業外

④
(③)

No5-2.b.1.20のカセットボンベバーナーに着火を含める→存在確率0とする着火源存在時間が短いため、5-2.b.2.18に含める→存在確率0とする■誕生日ケーキに使用する
使用時間：2分／回
使用回数：2回／日
存在確率：30%
No5-2.b.1.18 (食品に装飾する火（花火、ローソク）) に含める→存在確率0とする
使用時間：10秒／回
使用回数：10回／日
存在確率：30%
1日/2回スイッチONOFF、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.39E-06
OFF時のみ放電
集計値=No5-2.b.2.1〜No5-2.b.2.21 の合計値。
1を超える場合は1とする。
平形ショーケース機械室もれ・冷媒500g・4分全量漏れより清掃のため1日2回清掃のため計4回抜き差し、
但し着火に関わる回数は2回（指すときは着火源にならない）。
50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜き差しする。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
1日/2回スイッチONOFF、
但し着火に関わる回数は2回（ON→OFF のみ着火源になる）
放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
一般的に常時運転のため、ON・OFF無し
No5-2.b.2.10 (ガスフライヤー) に含める→存在確率0とする
電子レンジの発火事故時の炎が着火源
1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））⇒着火源使用回数n[回/日]=2.5X17/376,406/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60※可燃域継続時間は割付表上【数値パラメータ】参照
蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない
白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
使用時間：5分／回
使用回数：60回／日：営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回
使用時間：5分／回
使用回数：60回／日：営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回
燃焼部分に十分な空気吸込みがあるから着火源にならないが、着火時は十分な空気吸込みがないため、着火時の電気スパークは着火源とする。
使用時間：5msec/回
使用時間：40回/日
存在確率：90%
使用時間：45分／回
使用回数：5回／日
存在確率：50%
普及率0.01%
使用時間： 16 h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]= 16 [h]
厨房で喫煙しない
厨房で喫煙しない

1.00E+00

ライター（ガスバーナへの着火）
ライター（その他への着火）

5-2.b.2.20

16

1.00E+00

5-2.b.2.16
5-2.b.2.17

作業
(作業外)

④
(③)
④
(③)
④
(③)
④
(③)
④
(③)

燃焼部分に十分な空気吸込みがあるから着火源にならないが、着火時は十分な空気吸込みがないため、着火時の電気スパークは着火源とする。
使用時間：5msec/回
使用時間：40回/日
存在確率：90%
使用時間：45分／回
使用回数：5回／日
存在確率：50%
普及率0.01%
使用時間： 16 h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]= 16 [h]
厨房で喫煙しない
厨房で喫煙しない

作業(作業外)

5-2.b.1.20

備考

作業時間 可燃域継 着火源作 着火源存 着火源使 着火源作
着火エネ
着火源
遭遇
着火源の
（使用時間） 続時間
動時間
在時間
用回数
動回数
ルギー区
起因 パターン
存在係数k
Ts[h]
Tv[h]
ΔTIc[h] ΔTI[h]
n[回]
nc[回]
分

1.00E+00

1.18E-01 1.4E-06

1.4E-06

144

1

0.01

小

No5-2.b.1.20のカセットボンベバーナーに着火を含める→存在確率0とする着火源存在時間が短いため、5-2.b.2.18に含める→存在確率0とする■食品に装飾する火を想定（誕生日ケーキに使用する）
使用時間：2分／回
使用回数：2回／日
存在確率：30%
No5-2.b.1.18 (食品に装飾する火（花火、ローソク）) に含める→存在確率0とする
使用時間：10秒／回
使用回数：10回／日
存在確率：30%
1日/2回スイッチONOFF、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
OFF時のみ放電
集計値=No5-2.b.3.1+No5-2.b.3.2
一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、
コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーは小さいため，可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書本体 4.2.4項 3)』参照)

5-2.b.3.2

ディスペンサー

1.01E-01

1.01E-01

作業(作業外)

5-2.b.4

店内着火源(着火エネルギー小、庫外漏えい)

1.17E-01

1.17E-01

作業(作業外)

5-2.b.4.1

ブラシモータ
(ON・OFF動作)

5.66E-03

5.66E-03

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.18E-01 1.4E-06

1.4E-06

50

1

0.5

小

④
(③)

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.30E-01 1.4E-06

1.4E-06

144

1

0.01

小

使用時間：5msec／回
使用回数：50回/日
存在確率：50%
集計値=No5-2.b.4.1+No5-2.b.4.2
一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、
コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーは小さいため，可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書本体 4.2.4項 3)』参照)

5-2.b.4.2

ディスペンサー

1.11E-01

1.11E-01

5-2.b.7

店内着火源（静電気）(着火エネルギー小、庫内漏えい)

6.06E-04

3.55E-04

5-2.b.7.1

静電気
人体・全機器共通

6.06E-04

6.06E-04

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.30E-01 1.4E-06

1.4E-06

50

1

0.5

小

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.18E-01 2.78E-10 2.78E-10

41

1.87E-01

小

使用時間：5msec／回
使用回数：50回/日
存在確率：50%
集計値=No5-2.b.7.1
対策として、 換気による静電気発生係数も加味する。
'集計値=No5-2.b.7.1* No5-2.z.13
従業員：4人
帯電タイミング：朝一、休憩後の2回帯電時に機器等に触れたタイミングで静電気が発生する※一回放電したら帯電しない⇒店内は湿度高いため
4×2=8回（MAX）
8回の内4回は厨房内で放電する
放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10

5-2.b.8

店内着火源（静電気）(着火エネルギー小、庫外漏えい)

6.72E-04

3.94E-04

5-2.b.8.1

静電気
人体・全機器共通

6.72E-04

6.72E-04

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.30E-01 2.78E-10 2.78E-10

41

1.87E-01

小静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数
k=1X0.187=0.187
集計値=No5-2.b.8.1
対策として、 換気による静電気発生係数も加味する。
'集計値=No5-2.b.8.1* No5-2.z.13
従業員：4人
帯電タイミング：朝一、休憩後の2回帯電時に機器等に触れたタイミングで静電気が発生する※一回放電したら帯電しない⇒店内は湿度高いため
4×2=8回（MAX）
8回の内4回は厨房内で放電する
放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数
k=1X0.187=0.187

4 / 6 ページ

機器検討データR290
No.

5-2.c.1
5-2.c.1.1

項目

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率
庫内冷媒漏えい割合

未対策

対策

3.24E-07

3.24E-07

5.00E-01

使用時冷媒漏えい
発生確率5.68E-03

5.68E-03

5-2.c.1.3

修理作業の時間率

1.14E-04

1.14E-04

5-2.c.2.1

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率
庫外冷媒漏えい割合

5-2.c.3

下ユニット率

3.24E-07

3.24E-07

5.00E-01

5.00E-01

6.31E-01

6.31E-01

備考

作業時間 可燃域継 着火源作 着火源存 着火源使 着火源作
着火エネ
着火源
遭遇
着火源の
（使用時間） 続時間
動時間
在時間
用回数
動回数
ルギー区
起因 パターン
存在係数k
Ts[h]
Tv[h]
ΔTIc[h] ΔTI[h]
n[回]
nc[回]
分
集計値=No5-2.c.1.1*No5-2.c.1.2*No5-2.c.1.3

業務用冷蔵庫・製氷機の冷媒漏えいの内、50％が庫内漏えいを想定する（庫内漏れしない（蒸発器が庫外にある）製氷機もあるが、全体としては少ないので50％とする）

5.00E-01

5-2.c.1.2

5-2.c.2

漏えい
起因

冷機応用製品リスクアセスメントSWG参加会社による業務用冷蔵庫・製氷機市場漏洩件数調査により算出
2014〜2017年度の冷媒漏えい件数を調査し、1年あたりの冷媒漏えい件数を算出し、市場普及台数台を用いて冷媒漏えい発生確率を算出。
冷媒漏えい確率：17,623(件/年) / 3,102,773(台) = 0.00568
噴出漏れ件数：6件/年（=25/4）
急速漏れ件数：1,956件/年（=7,823/4）
微小漏れ件数：15,661件/年（=62,644/4）
漏えいした冷媒が作業時間と出会う確率（遭遇確率）=1hr/24hr/365日
冷凍回路修理を伴わない作業、冷媒放出・真空引き作業、冷凍回路部品交換作業、冷媒充填作業の作業時間は各1時間を想定する。
集計値=No5-2.c.2.1*No5-2.c.1.2*No5-2.c.1.3
冷媒漏えいの内、50％が庫外漏えいを想定する対象機（業冷、製氷機）の普及台数より算出（業冷縦を上ユニット、業冷横と製氷機を下ユニットとする）→上ユニットは自然滞留時に拡販されるため時空積、可燃域継続時間が限りなく0に近いため
下ユニットのみ考慮する
集計値= (No5-2.d.1.1 * No5-2.d.1.6 * No5-2.d.1.7) *［(No5-2.d.1.5 + No5-2.d.1.2 * No5-2.d.1.8) + (5-2.f * (No5-2.d.1.3 + No5-2.d.1.4 * No5-2.d.1.8))]

5-2.d.1

回収袋を介した冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率3.80E-02

3.80E-02

5-2.d.1.1

回収袋による
屋外冷媒廃棄の割合

1.00E+00

1.00E+00

5-2.d.1.2

冷媒回収袋の破損

1.00E-03

1.00E-03

5-2.d.1.3

ホース接続不良による漏えい発生確率5.00E-02

5.00E-02

5-2.d.1.4

回収袋内の冷媒放出位置が不適切

5.00E-02

5.00E-02

5-2.d.1.5

ホース取り外し時の漏えい(回収袋、冷媒充填)

5.00E-03

5.00E-03

対策として可燃性冷媒の機器からの放出方法を教育する
集計値= (No5-2.d.1.1 * No5-2.d.1.6 * No5-2.d.1.7) * ［(No5-2.d.1.5 + No5-2.d.1.2 * No5-2.d.1.8) +(No5-2.f * No5-2.z.12 * (No5-2.d.1.3 + No5-2.d.1.4 * No5-2.d.1.8))]
１MPa 未満の圧縮ガス又は0.2MPa 未満の液化ガスならば、高圧ガスの製造には当たらないため回収袋でも冷媒回収可能。
回収袋による冷媒廃棄の割合を100％と仮定する
冷媒回収袋が破損している確率。ヒューマンエラーと同程度(1/1000)で発生すると仮定する
冷媒回収袋へのホース接続不良による冷媒漏えいを想定する。
冷媒回収袋へのホース接続作業は可燃性冷媒機器特有の作業となるため、ヒューマンエラー『5.00×10-2』とする。
誤って店内にて冷媒回収袋から冷媒を放出してしまった場合を想定する。
冷媒回収袋からの冷媒放出作業は可燃性冷媒機器特有の作業となるため、ヒューマンエラー『5.00×10-2』とする。
ホース内に残った冷媒が流出する。
ホースは1/4インチ・内径は5 mmとすると断面積Sは
S=π×5^2/4×10^-6=1.96×10^-5 (m2)となる。
ホース長さは1mを想定する。
20℃の飽和液冷媒の場合，密度は500.1 kg/m3、
ホース内冷媒量=S×ホース長さ×ρ=1.96×10^-5(m2)×1(m)×500.1 (kg/m3)×1000 (g/kg)=9.8 (g)20℃の飽和ガス冷媒の場合，密度は18.1 kg/m3、
ホース内冷媒量=S×ホース長さ×ρ=1.96×10^-5(m2)×1(m)×18.1 (kg/m3)×1000 (g/kg)=0.35 (g)ホース内が液20%、ガス80%と想定し、ホース内冷媒量=9.8×0.2+0.35×0.8=2.24 g
ショーケースへの冷媒充填量500gに対してホース内冷媒量2.24 gとなるので、ホース取外し時の冷媒冷媒漏えいを2.24/500 = 4.48E-03≒5.00E-03とする。

5-2.d.1.6

回収袋による冷媒放出作業の繰り返し回数

7.00E+00

回収袋による冷媒放出作業は複数回繰り返さなければ、機器内の冷媒を全て放出できない。
回収袋のサイズ＝45 L（仮）R290 の大気圧密度≒1.8 kg/m3
冷媒量＝0.5 kgでは、R290 の大気圧での体積＝0.5/1.8＝0.2778 m3＝277.8 L
回収袋での冷媒回収の回数＝277.8/45＝6.17 回 ≒7 回 。
よって回収袋による冷媒放出作業は 7 回繰り返すと想定する。

7.00E+00

5-2.d.1.7

同じ失敗を繰り返す確率

5.00E-01

5.00E-01

5-2.d.1.8

回収袋内冷媒量割合

1.43E-01

1.43E-01

5-2.d.2

ホースによる屋外冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率0.00E+00

0.00E+00

5-2.d.2.1

ホースによる
屋外冷媒廃棄の割合

0.00E+00

0.00E+00

5-2.d.2.2

ホース先端の設置場所が不適切な確率

5.00E-02

5.00E-02

5-2.d.2.3

ホース取り外し時の漏えい(ホースによる屋外放出)

7.00E-04

7.00E-04

回収袋による冷媒放出作業は複数回繰り返えすこととなるが、繰り返し作業の中でヒューマンエラーによる冷媒漏えいが発生した場合、次からの作業は気を付けるため、再度、同じヒューマンエラーが発生する可能性は、低下すると考えられる。
同じ失敗を繰り返す確率を『0.5』と想定する。
回収袋に冷媒を移した後の回収袋からの冷媒漏えい量は機器からの冷媒漏えい量の『1／回収袋による冷媒放出作業の繰り返し回数』となる。
よって、回収袋内冷媒量割合を『1／回収袋による冷媒放出作業の繰り返し回数(5-2.d.1.6)』とする。
集計値= No5-2.d.2.1 * (No5-2.d.2.3 + (No5-2.d.2.4 + No5-2.d.2.2) * 5-2.f)
対策として可燃性冷媒の機器からの放出方法を教育する
集計値= No5-2.d.2.1 * (No5-2.d.2.3 + (No5-2.d.2.4 + No5-2.d.2.2) * 5-2.f * No5-2.z.12)
ホースによる屋外冷媒廃棄の割合は1-『回収袋による冷媒廃棄の割合』とする
冷媒のホースによる屋外放出時に放出されるホース先端が店外まで伸びてい場合や、ホースから冷媒を放出した際にホース先端が固定されておらずホースがあばれて店内に冷媒が漏れてしまう場合を想定する。
冷媒のホースによる屋外放出作業は可燃性冷媒機器特有の作業となるため、ヒューマンエラー『5.00×10-2』とする。
ホース内に残った冷媒が流出する。
ホースは1/4インチ・内径は5 mmとすると断面積Sは
S=π×5^2/4×10^-6=1.96×10^-5 (m2)となる。
ホース長さは10mを想定する。
ホース内冷媒は20℃大気圧ガスと想定する。
ホース内冷媒量=S×ホース長さ×ρ=1.96×10^-5(m2)×10(m)×1.8 (kg/m3)×1000 (g/kg)= 0.35 (g)
冷機応用製品への冷媒充填量500gに対してホース内冷媒量0.35 gとなるので、ホース取外し時の冷媒冷媒漏えいを『0.35/500』とする。

5-2.d.2.4

ホース接続不良による漏えい発生確率(機器への接続)

1.00E-03

1.00E-03

5-2.d.3

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)

1.00E-06

1.00E-06

5-2.d.4

真空ポンプの排気による冷媒漏えい

1.00E-02

1.00E-02

5-2.d.5

充填ホース接続部からの冷媒漏えい発生確率

5.20E-03

5.20E-03

5-2.d.5.1

充填ホース接続不良による漏えい発生確率

1.00E-03

1.00E-03

5-2.d.5.2

バルブ誤操作

1.00E-03

1.00E-03

5-2.e.1

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

4.17E-02

4.17E-02

大

5-2.e.2

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

3.63E-02

3.63E-02

大

5-2.e.3

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)2.95E-02

2.95E-02

小冷媒回収袋へのホース接続不良による冷媒漏えいを想定する。
機器へのホース接続は従来から行っている作業であるため、ヒューマンエラー『1.00×10-3』とする。
作業中に誤って配管を破損させてしまい冷媒漏えいが発生すことを想定。
ヒューマンエラー発生確率：1/1000
近くに露出配管がある確率：1/10
配管と接触した場合に冷媒漏えいに至る確率：1/100
上記を乗じて算出。
店内での真空ポンプによる真空引きにより、機械内に残った冷媒が放出する。
機器内の冷媒は大気圧となっており、微量と考え、『1.00×10-2』とする。
集計値=No5-2.d.1.5+ (No5-2.d.5.1 + No5-2.d.5.2) * No5-2.f
冷媒充 時のホース接続不良による冷媒漏えいを想定する。
冷媒充 時のホース接続は従来から行っている作業であるため、ヒューマンエラー『1.00×10-3』とする。
冷媒充 後にバルブを閉じずにホースを外してしまうことを想定する。
冷媒充 後にバルブを閉じる作業は従来から行っている作業であるため、ヒューマンエラー『1.00×10-3』とする。
冷媒漏えい解析結果より算出※空間体積・可燃域継続時間・時空積は割付表上【数値パラメータ】参照
空間的遭遇確率(静電気以外)=平均可燃空間体積[m3]/空間体積[m3]
冷媒漏えい解析結果より算出※空間体積・可燃域継続時間・時空積は割付表上【数値パラメータ】参照
空間的遭遇確率(静電気以外)=平均可燃空間体積[m3]/空間体積[m3]
冷媒漏えい解析結果より算出※空間体積・可燃域継続時間・時空積は割付表上【数値パラメータ】参照
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ 1mJ程度であり、着火する領域はグラフから
可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する(『報告書本体 4.2.2項 1)』参照)
冷媒漏えい解析結果より算出※空間体積・可燃域継続時間・時空積は割付表上【数値パラメータ】参照

5-2.e.4

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)2.57E-02

2.57E-02

1.00E-01

1.00E-01

5.00E-02

2.02E-07

5-2.k.1.1

冷媒漏えいに気付かない確率
冷媒回路内の残存冷媒を放出してしまう確率
閉回路内に残存した冷媒を放出してしまう確率
閉回路存在確率5-2.k.1.2

5-2.f
5-2.k

小

静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ 1mJ程度であり、着火する領域はグラフから
可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する(『報告書本体 4.2.2項 1)』参照)
作業者が冷媒漏えいに気が付かない確率を1/10とする
集計値=No5-2.k.1+No5-2.k.2
集計値=No5-2.k.1.1*No5-2.k.1.2*No5-2.k.1.3

2.65E-09

2.65E-09

1.00E-03

1.00E-03

閉回路部品を交換する確率

2.65E-03

2.65E-03

5-2.k.1.3

閉回路存在に気付かない確率

1.00E-03

1.00E-03

5-2.k.2

冷媒放出不足5.00E-02

2.00E-07対策として5-2.z.1『防爆形真空ポンプによる残存冷媒の排除』、
5-2.z.12『窒素パージによる残存冷媒の排除』よる
冷媒放出不足軽減率を乗じる
集計値=No5-2.k.2.1*5-2.z.1*5-2.z.11

5-2.k.2.1

冷媒放出不足5.00E-02

5.00E-02

可燃性冷媒特有作業ヒューマンエラー(5/100)で冷媒放出不足となる

5-2.k.1

業務用冷蔵庫、製氷機の1/1000の機器に閉回路が存在すると想定閉回路内にある部品は膨張弁・電磁弁と想定する。(弁が閉じた状態で機械が停止し、弁の間の配管に冷媒が残存する。)
膨張弁・電磁弁交換比率 （日冷工：微燃性冷媒を使用した低温機器のリスク評価報告書(2017.11))[130回/年]÷ストック台数49,000台／10年）≒2.65E-3
ヒューマンエラー(1/1000)で閉回路存在に気付かない
集計値=No5-2.k.2.1

5 / 6 ページ

機器検討データ
R290
No.

項目
未対策

対策

漏えい
起因

備考

作業時間 可燃域継 着火源作 着火源存 着火源使 着火源作
着火エネ
着火源
遭遇
着火源の
（使用時間） 続時間
動時間
在時間
用回数
動回数
ルギー区
起因 パターン
存在係数k
Ts[h]
Tv[h]
ΔTIc[h] ΔTI[h]
n[回]
nc[回]
分

残存冷媒の排除するため冷媒放出後、下記の作業をすることを教育する
防爆形の真空ポンプで冷媒回路を真空引きする。
・時間的遭遇確率（対策）= 時間的遭遇確率(未対策)×対策を実施しない人の割合＋
時間的遭遇確率（未対策）×対策の効果の割合×（1-対策を実施しない人の割合）= 時間的遭遇確率(未対策)×(対策を実施しない人の割合＋対策の効果の割合×(1-対策を実施しない人の割合))
5-2.z.1

5-2.z.2

対策
防爆形真空ポンプによる残存冷媒の排除

対策
冷媒放出、充填作業時の店内着火源の排除――

2.00E-03

・対策を実施しない人の割合：0.001(修理業者は機器メーカの管理が行き届き、すべての修理業者が教育を受けると考えるが、実施しない人がヒューマンエラー1/1000の確率でいると想定)・対策の効果の割合：0.001(対策を行なっても、ヒューマンエラー1/1000の確率で冷媒が残存すると想定)対策の効果=対策を無視する人の確率＋対策の効果の割合×(1-対策を無視する人の確率)= 0.001+0.001×(1-0.001) = 0.002[-]
冷媒放出、充填作業時には、下記の①②を実施することを教育する。
①店舗内の修理対象機器以外の着火源となる可能性のある全ての機器への通電を遮断した状態にする②厨房内の着火源となるもの（ガス機器、ライター、バーナーなど）を確実に使用しないように店側に伝える・対策を実施しない人の割合：0.001(修理業者は機器メーカの管理が行き届き、すべての修理業者が教育を受けると考えるが、実施しない人がヒューマンエラー1/1000の確率でいると想定)・対策の効果の割合：0 (対策を行えば着火源は排除される)対策の効果=対策を実施しない人の割合＋対策の効果の割合×(1-対策を実施しない人の割合)= 0.001+0×(1-0.001) = 0.001[-]

1.00E-03

5-2.z.3

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断―

1.10E-02

5-2.z.4

対策
漏えい検知器の携帯検知により換気―

1.00E+00

漏えい検知器を携帯し、検知器が作動した場合に作業を中断し、検知器が冷媒を検知しなくなるまで、作業を再開してはいけないことを教育する。効果として着火源存在確率が低下する。
・対策を実施しない人の割合：0.001(修理業者は機器メーカの管理が行き届き、すべての修理業者が教育を受けると考えるが、実施しない人がヒューマンエラー1/1000の確率でいると想定)・対策の効果の割合：0.01 (保守点検の標準効果と同等とする)対策の効果=対策を実施しない人の割合＋対策の効果の割合×(1-対策を実施しない人の割合)= 0.001+0.01×(1-0.001) = 0.011[-]換気による効果が不明なため『1』とする。
修理時には軍手などの静電気を防止することが可能な手袋を着用し，静電気の発生を防止しなければいかないことを教育する。
・対策を実施しない人の割合：0.001(修理業者は機器メーカの管理が行き届き、すべての修理業者が教育を受けると考えるが、実施しない人がヒューマンエラー1/1000の確率でいると想定)・対策の効果の割合：0.01 (静電気は1/100の確率で発生する)対策の効果=対策を実施しない人の割合＋対策の効果の割合×(1-対策を実施しない人の割合)= 0.001+0.01×(1-0.001) = 0.011[-]5-2.z.5

対策
静電気防止手袋の使用―

1.10E-02

5-2.z.6

対策
ブラシモータの使用禁止―

1.00E-01

電動ドライバーを使用する場合にはブラシモータを使用する電動ドライバーを使用しないことを教育する。
教育と同様の対策効果とし、対策効果を1.00×10-1とする．

5-2.z.7

対策
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収機の使用禁止―

1.00E-01

非防爆形真空ポンプ、冷媒回収機を使用しないことを教育する。
教育と同様の対策効果とし、対策効果を1.00×10-1とする．
可燃性冷媒を使用していることを機械に表示し、注意喚起し、可燃性冷媒取扱に関する教育をする。
効果があるのは配管破損と作業に伴う着火源の扱いに対する注意のみであり効果範囲が極めて狭い為『1』(効果なし)とする。

5-2.z.8

対策
可燃性冷媒注意喚起ラベルによる注意喚起―

1.00E+00

5-2.z.9

対策
ろう付け後のリークテスト実施―

1.00E-02《注意喚起表示内容》
火災の危険あり／可燃性物質
・冷媒が滞留しないような十分な換気を行う。
・冷媒が充 された状態での火気使用厳禁。
・配管を傷つけたり，損傷させたりしない。
経産省のマニュアルの検査・評価試験と同等とし，0.01 とする。
本対策なしとして『1』とする。

5-2.z.10対策
扉の低速開放―1.00E+00
残存冷媒の排除するため冷媒放出後、窒素ガスで冷媒回路をパージすることを教育する

5-2.z.11

対策
窒素パージによる残存冷媒の排除―

2.00E-03

5-2.z.12

対策
可燃性冷媒放出方法の教育―

1.00E+00

5-2.z.13

対策
換気による静電気発生係数―5.86.E-01

5-2.z.14

対策
店内機器停止による静電気発生低減率―

5.00.E-01

・対策を実施しない人の割合：0.001(修理業者は機器メーカの管理が行き届き、すべての修理業者が教育を受けると考えるが、実施しない人がヒューマンエラー1/1000の確率でいると想定)・対策の効果の割合：0.001(対策を行なっても、ヒューマンエラー1/1000の確率で冷媒が残存すると想定)対策の効果=対策を無視する人の確率＋対策の効果の割合×(1-対策を無視する人の確率)= 0.001+0.001×(1-0.001) = 0.002[-]
可燃性冷媒の機器からの放出方法を教育する
作業中は店舗内の換気を作動状態にし，屋外に繋がる扉を開放状態にして通風をよくする。
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率は店内18.7%、屋外3.2%と想定しているが、通風を良くすることにより、店内湿度は店内、屋外の平均湿度となるものと想定し、静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる確率は10.95%［=(18.7+3.2)/2］になるとする。
よって，対策時の静電気による着火確率を10.95/18.7倍とする。
冷媒放出、充填作業時には店内機器への通電を遮断する対策(5-2.z.2)を実施するため、通常時に比べ、客が機器に触れ、静電気が発生する確率が低下すると考えられる。確率の低下率は50%とする。

6 / 6 ページ

RE-2,Re-2 (未対策,対策)
冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
屋外修理FTA

冷媒：R1234yf

屋外修理時の冷媒への着火確率[回/年/台]5-1

店内修理と同じ内容（数値）の項目については、

許容値：3.22E-08(居酒屋：1.72E-07)

店内修理の割付表を参照願います。

4.60E-09 未対策
4.28E-09 対策あり

（屋外修理の割付表では省略しています）
業務用
冷蔵庫及び製氷機
の故障確率
5-2.1

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2

冷凍回路修理を伴う修理時の着火確率
5.3

4.13E-08 未対策
4.13E-08 対策あり

1/5

同じNo（数値）を使用していますので、9.76E-02 未対策
9.76E-02 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動により換気
5-2.z.4
未対策
1.00E+00 対策あり

5.88E-09 未対策
2.59E-09 対策あり

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2.2（店内・屋外 共通）

冷凍回路修理を伴なわない修理発生確率
5-2.2.1

店内2頁へ
4.39E-08 未対策
4.39E-08 対策あり

冷媒放出、充填、真空引き、冷凍回路部品交換以外の作業での着火確率5-2.3.2

冷凍回路修理を伴う修理発生確率
5-2.3.1

9.42E-01 未対策
9.42E-01 対策あり

製品又はユニット移動時の着火確率（店内移動、庫外漏えい）
5.3.6

5.82E-02 未対策
5.82E-02 対策あり

←移動時、屋外でのリスクは少ない
ので店内で判断
庫内漏えいは着火源がないので省略

冷媒回収、真空引き作業による着火確率（屋外）
5.3.3

5頁へ
4.87E-08 未対策
5.36E-10 対策あり

4.39E-08 未対策
4.39E-08 対策あり

冷媒放出、真空引き作業は庫外で行うため、作業による庫内冷媒漏れはない。

【庫内漏えい】冷媒回収、真空引き作業による着火確率（屋外）5.3.3.1

店内2頁へ
4.39E-08 未対策
4.39E-08 対策あり

【庫外漏えい】冷媒回収、真空引き作業による着火確率（屋外）5.3.3.2

2.74E-17 未対策
2.74E-17 対策あり

1.59E-12 未対策
1.59E-12 対策あり

4頁へ
3.58E-12 未対策
3.19E-12 対策あり

8.45E-09 未対策
9.29E-11 対策あり

1.59E-12 未対策
1.59E-12 対策あり

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2.2（店内・屋外 共通）

冷媒充填作業による着火確率
（屋外）
5.3.5

冷凍回路部品交換作業による着火確率（屋外）5.3.4←着火確率への影響大

着火確率への影響大→屋外に持ち出すのは小型の製品か、取り外したユニットのため、全て下ユニットを想定する。

バーナーによる冷凍回路部品交換による着火確率（屋外）5.3.4.1
2頁へ
8.45E-09 未対策
9.29E-11 対策あり

切断、カシメによる冷凍回路部品交換による着火確率（屋外）5.3.4.2
3頁へ
1.57E-13 未対策
3.40E-15 対策あり

下ユニット率（屋外）
5.c.3
1.00E+00 未対策
1.00E+00 対策あり
修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率（屋外）
5.ｃ.1
1.62E-07 未対策
1.62E-07 対策あり

庫内
冷媒漏えい割合（屋外）5.c.1.1
2.50E-01 未対策
2.50E-01 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2

時間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー大)5.3.3.1.1.2
3.10E-08 未対策
3.10E-08 対策あり

屋外着火源
（着火エネルギー大、庫内漏えい)
5.b.1
5頁へ
3.10E-08 未対策
3.10E-08 対策あり

空間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5.e.1
5.44E-03 未対策
5.44E-03 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3

未対策―
1.00E-01 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3
1.14E-04 未対策
1.14E-04 対策あり

冷媒回収機の誤使用（屋外）(庫内漏えい)
5.a.5
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

冷凍回路修理を伴わない作業起因着火源（屋外）（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5.a.3

空間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)
5.e.3
3.85E-03 未対策
3.85E-03 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率（屋外）
5.c.2
5.41E-08 未対策
5.41E-08 対策あり

修理作業に伴う
冷媒漏えい発生確率（屋外）(冷媒回収、真空引き作業)
5.3.3.2.1.1

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー大)5.3.3.2.2.2
9.47E-08 未対策
9.47E-08 対策あり

2.60E-03 未対策
2.60E-03 対策あり

ホースによる機外冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率5.d.2

庫外
冷媒漏えい割合（屋外）
5.c.2.1

5頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

7.50E-01 未対策
7.50E-01 対策あり

冷媒回収機による冷媒回収の
冷媒漏えい発生確率5-2.d.6

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.3.3.2.2.4

空間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5.e.2
6.47E-03 未対策
6.47E-03 対策あり

屋外着火源
(着火エネルギー大、庫外漏えい)
5.b.2

2.10E-03 未対策
2.10E-03 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

冷凍回路修理を伴わない作業起因着火源（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.a.4

空間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.e.4
4.58E-03 未対策
4.58E-03 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3

5頁へ未対策
1.10E-02 対策あり

対策
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収機の使用禁止
5-2.z.7

5.68E-03 未対策
5.68E-03 対策あり

時間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)5.3.3.1.1.4

真空ポンプ（屋外）(庫内漏えい)
5.a.9
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり―
未対策
1.10E-02 対策あり

作業起因静電気（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)5.a.3.1

電動ドライバ（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)5.a.3.2

5頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

5頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率（屋外）
5.c.2.2
6.32E-04 未対策
6.32E-04 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3

1.14E-04 未対策
1.14E-04 対策あり

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)
5-2.d.3
1.00E-06 未対策
1.00E-06 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3

真空ポンプの排気による冷媒漏えい
5-2.d.4
1.00E-02 未対策
1.00E-02 対策あり

冷媒回収不足5-2.k.2.1

5.00E-02 未対策
5.00E-02 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

未対策
1.10E-02 対策あり

未対策
1.10E-02 対策あり

作業起因静電気（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.a.4.1

電動ドライバ（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.a.4.2

対策
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収機の使用禁止
5-2.z.7

5頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

5頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり―
未対策
1.00E-01 対策あり

冷媒回収機の誤使用（屋外）(庫外漏えい)
5.a.6

9.47E-08 未対策
9.47E-08 対策あり

真空ポンプ
（屋外）(庫外漏えい)
5.a.100.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

RE-2,Re-2 (未対策,対策)
冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
屋外修理FTA

冷媒回路内の残存冷媒を放出してしまう確率
5-2.k

5.00E-02 未対策
2.02E-07 対策あり

冷媒：R1234yf

バーナーによる冷凍回路部品交換による着火確率（屋外）5.3.4.1

バーナーでの部品交換作業で喫煙はしない冷媒回路内残存冷媒着火確率(バーナーによる部品交換作業)
5-2.3.4.1.2

冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率（屋外）(バーナーによる部品交換作業)
5.3.4.1.3

バーナーにより冷凍回路部品取外す確率
5-2.3.4.1.1

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

1.69E-08 未対策
1.86E-10 対策あり

5.00E-01 未対策
5.00E-01 対策あり

バーナーとの空間的遭遇確率5-2.3.4.1.2.1
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

2/5

8.45E-09 未対策
9.29E-11 対策あり

【庫内漏えい】冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率（屋外）
5.3.4.1.3.1【庫外漏えい】冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率（屋外）
5.3.4.1.3.7

1.41E-10 未対策
1.55E-12 対策あり

1.68E-08 未対策
1.84E-10 対策あり

屋外に持ち出すのは小型の製品か、取り外したユニットのため、全て下ユニットを想定する。

バーナーとの
時間的遭遇確率5-2.3.4.1.2.2
下ユニット率（屋外）
5.c.3

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

1.00E+00 未対策
1.00E+00 対策あり

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率（屋外）5.c.1
閉回路内に残存した冷媒を放出してしまう確率
5-2.k.1
2.65E-09 未対策
2.65E-09 対策あり

閉回路存在に気付かない確率
5-2.k.1.3
1.00E-03 未対策
1.00E-03 対策あり

閉回路部品を交換する確率5-2.k.1.2
2.65E-03 未対策
2.65E-03 対策あり

閉回路存在確率5-2.k.1.1
1.00E-03 未対策
1.00E-03 対策あり

冷媒放出不足5-2.k.2

1.62E-07 未対策
1.62E-07 対策あり

空間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5.e.1
5.44E-03 未対策
5.44E-03 対策あり

時間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー大)5.3.4.1.3.4

1.60E-01 未対策
1.76E-03 対策あり

空間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)
5.e.3
3.85E-03 未対策
3.85E-03 対策あり

時間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)5.3.4.1.3.6

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

バーナーによる部品交換作業時
庫外冷媒漏えい発生確率（屋外）5.3.4.1.3.8

空間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5.e.2

1.11E-05 未対策
1.11E-05 対策あり

6.47E-03 未対策
6.47E-03 対策あり

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー大)5.3.4.1.3.12

2.34E-01 未対策
2.57E-03 対策あり

空間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.e.4
4.58E-03 未対策
4.58E-03 対策あり

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.3.4.1.3.14

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

5.00E-02 未対策
2.00E-07 対策あり

冷媒放出不足5-2.k.2.1

庫内
冷媒漏えい割合（屋外）5.c.1.1

屋外着火源(着火エネルギー大、庫内漏えい)
5.b.1

2.50E-01 未対策
2.50E-01 対策あり

5頁へ
3.10E-08 未対策
3.10E-08 対策あり

5.00E-02 未対策
5.00E-02 対策あり

対策
防爆形真空ポンプによる残存冷媒の排除
5-2.z.1

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2
5.68E-03 未対策
5.68E-03 対策あり―
未対策
2.00E-03 対策あり

対策
窒素パージによる残存冷媒の排除5-2.z.11
未対策―
2.00E-03 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3―
未対策
1.10E-02 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3

バーナー（屋外）(庫内漏えい)
5.a.7
1.60E-01 未対策
1.60E-01 対策あり

バーナー使用時の修理作業に伴なう
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.4.1.3.9

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3―
未対策
1.10E-02 対策あり

1.10E-05 未対策
1.10E-05 対策あり

作業起因静電気（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)5.a.3.1

電動ドライバ（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)5.a.3.2

5頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

5頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率（屋外）
5.c.2

庫外
冷媒漏えい割合（屋外）
5.c.2.1

1.00E-06 未対策
1.00E-06 対策あり

7.50E-01 未対策
7.50E-01 対策あり

1.14E-04 未対策
1.14E-04 対策あり
1.00E-05 未対策
1.00E-05 対策あり

5頁へ
9.47E-08 未対策
9.47E-08 対策あり

5.41E-08 未対策
5.41E-08 対策あり

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)
5-2.d.3

冷媒放出忘れ5-2.3.4.2.3.10

屋外着火源(着火エネルギー大、庫外漏えい)
5.b.2

使用時
冷媒漏えい発生確率（屋外）
5.c.2.2
6.32E-04 未対策
6.32E-04 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3

1.14E-04 未対策
1.14E-04 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3―
未対策
1.10E-02 対策あり

バーナー
（屋外）(庫外漏えい)
5.a.8
2.34E-01 未対策
2.34E-01 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3―
未対策
1.10E-02 対策あり

作業起因静電気（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.a.4.1

電動ドライバ（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.a.4.2

5頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

5頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

RE-2,Re-2 (未対策,対策)
冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
屋外修理FTA

冷媒：R1234yf

切断、カシメによる冷凍回路
部品交換による着火確率（屋外）5.3.4.2

3/5

1.57E-13 未対策
3.40E-15 対策あり

切断、カシメによる冷凍回路部品交換確率
5-2.3.4.2.1
冷媒回路内残存冷媒着火確率（屋外）(切断、カシメによる部品交換作業)
5.3.4.2.2

冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率（屋外）(切断、カシメによる部品交換作業)
5.3.4.2.3

3.06E-13 未対策
1.24E-18 対策あり

5.00E-01 未対策
5.00E-01 対策あり

6.80E-15 未対策
6.80E-15 対策あり

【庫外漏えい】着火確率（屋外）(切断、カシメによる部品交換作業)
5.3.4.2.3.7【庫内漏えい】着火確率（屋外）(切断、カシメによる部品交換作業)
5.3.4.2.3.1
2.74E-17 未対策
2.74E-17 対策あり

6.77E-15 未対策
6.77E-15 対策あり

下ユニット率（屋外）
5.c.3
1.00E+00 未対策
1.00E+00 対策あり

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率（屋外）
5.c.1

空間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5.e.1

1.62E-07 未対策
1.62E-07 対策あり

庫内
冷媒漏えい割合（屋外）5.c.1.1
2.50E-01 未対策
2.50E-01 対策あり

5.44E-03 未対策
5.44E-03 対策あり

時間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー大)5.3.4.2.3.4

3.10E-08 未対策
3.10E-08 対策あり

屋外着火源
(着火エネルギー大、庫内漏えい)
5.b.1

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2

5頁へ
3.10E-08 未対策
3.10E-08 対策あり

5.68E-03 未対策
5.68E-03 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3

1.14E-04 未対策
1.14E-04 対策あり

空間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)
5.e.3
3.85E-03 未対策
3.85E-03 対策あり

時間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)5.3.4.2.3.6

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

庫外冷媒漏えい発生確率（屋外）
5.3.4.2.3.8

空間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5.e.2

1.11E-05 未対策
1.11E-05 対策あり

6.47E-03 未対策
6.47E-03 対策あり

冷凍回路部品交換時の作業に伴う
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.4.2.3.9

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率（屋外）
5.c.2

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3

5.41E-08 未対策
5.41E-08 対策あり

5頁へ
9.47E-08 未対策
9.47E-08 対策あり

作業起因静電気（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)5.a.3.1

電動ドライバ（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)5.a.3.2

5頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

5頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

庫外
冷媒漏えい割合（屋外）
5.c.2.1
7.50E-01 未対策
7.50E-01 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率（屋外）
5.c.2.2
6.32E-04 未対策
6.32E-04 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)
5-2.d.3
1.00E-06 未対策
1.00E-06 対策あり

冷媒回収忘れ5-2.3.4.2.3.10

1.14E-04 未対策
1.14E-04 対策あり

1.00E-05 未対策
1.00E-05 対策あり

残存冷媒量
による係数
5-2.3.4.2.2.1
1.00E-02 未対策
1.00E-02 対策あり
時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー大)5.3.4.2.2.4

5.00E-02 未対策
2.02E-07 対策あり

9.47E-08 未対策
9.47E-08 対策あり

閉回路内に残存した冷媒を放出してしまう確率
5-2.k.1

冷媒回収不足5-2.k.2

2.65E-09 未対策
2.65E-09 対策あり

5頁へ
9.47E-08 未対策
9.47E-08 対策あり
閉回路存在に気付かない確率
5-2.k.1.3
1.00E-03 未対策
1.00E-03 対策あり

閉回路部品を交換する確率5-2.k.1.2
2.65E-03 未対策
2.65E-03 対策あり

閉回路存在確率5-2.k.1.1

1.00E-03 未対策
1.00E-03 対策あり

冷媒回収不足5-2.k.2.1

5.00E-02 未対策
5.00E-02 対策あり

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.3.4.2.2.6

空間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5.e.2
6.47E-03 未対策
6.47E-03 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

対策
防爆形真空ポンプによる残存冷媒の排除
5-2.z.1―
未対策
2.00E-03 対策あり

対策
窒素パージによる残存冷媒の排除5-2.z.11―
未対策
2.00E-03 対策あり

空間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.e.4
4.58E-03 未対策
4.58E-03 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3

屋外着火源(着火エネルギー大、庫外漏えい)
5.b.2

5.00E-02 未対策
2.00E-07 対策あり

9.47E-08 未対策
9.47E-08 対策あり

屋外着火源
(着火エネルギー大、庫外漏えい)
5.b.2

1.10E-05 未対策
1.10E-05 対策あり―
未対策
1.10E-02 対策あり

冷媒回路内の残存冷媒を放出してしまう確率
5-2.k

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー大)5.3.4.2.3.13

作業起因静電気（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.a.4.1

電動ドライバ（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.a.4.2

5頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

5頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

未対策―
1.10E-02 対策あり

空間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.e.4
4.58E-03 未対策
4.58E-03 対策あり

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.3.4.2.3.15

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3―
未対策
1.10E-02 対策あり

作業起因静電気（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.a.4.1

電動ドライバ（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.a.4.2

5頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

5頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

RE-2,Re-2 (未対策,対策)
冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
屋外修理FTA

冷媒：R1234yf

冷媒充填作業による着火確率
（屋外）
5.3.5

4/5

3.58E-12 未対策
3.19E-12 対策あり

【庫外漏えい】着火確率（屋外）(冷媒充填作業)5.3.5.2【庫内漏えい】着火確率（屋外）(冷媒充填作業)5.3.5.1
8.45E-14 未対策
8.72E-16 対策あり

3.49E-12 未対策
3.19E-12 対策あり

下ユニット率（屋外）
5.c.3
1.00E+00 未対策
1.00E+00 対策あり

庫内冷媒漏えい発生確率（屋外）
5.3.5.1.1

空間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5.e.1

5.00E-04 未対策
5.16E-06 対策あり

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率（屋外）
5.c.1
1.62E-07 未対策
1.62E-07 対策あり

庫内
冷媒漏えい割合（屋外）5.c.1.1
2.50E-01 未対策
2.50E-01 対策あり

5.44E-03 未対策
5.44E-03 対策あり

時間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー大)5.3.5.1.2.2

3.10E-08 未対策
3.10E-08 対策あり

5.68E-03 未対策
5.68E-03 対策あり

1.14E-04 未対策
1.14E-04 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

5.00E-04 未対策
5.00E-06 対策あり

ろう付け不良発生確率
5-2.3.5.1.1.2
1.00E-03 未対策
1.00E-03 対策あり

屋外着火源
(着火エネルギー大、庫内漏えい)
5.b.1

作業起因静電気（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)5.a.3.1

5頁へ
3.10E-08 未対策
3.10E-08 対策あり

5頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知器による作業中断
5-2.z.3

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3

庫内
冷媒漏えい修理割合
5-2.3.5.1.1.3

5.00E-01 未対策
5.00E-01 対策あり

対策
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収機の使用禁止
5-2.z.7

対策
ろう付け後のリークテスト実施
5-2.z.9―
未対策
1.00E-02 対策あり―
未対策
1.10E-02 対策あり

真空ポンプ
（屋外）(庫内漏えい)
5.a.9
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー大)5.3.5.2.2.2

庫外冷媒漏えい発生確率（屋外）5.3.5.2.1

5.70E-03 未対策
5.21E-03 対策あり

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率（屋外）
5.c.2

未対策
―
1.00E-01 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3

3.85E-03 未対策
3.85E-03 対策あり

時間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)5.3.5.1.2.4

ろう付け不良による
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.3.5.1.1.1―
未対策
1.10E-02 対策あり
使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2

空間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)5.e.3

5.41E-08 未対策
5.41E-08 対策あり

庫外
冷媒漏えい割合（屋外）
5.c.2.1
7.50E-01 未対策
7.50E-01 対策あり

9.47E-08 未対策
9.47E-08 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3
1.14E-04 未対策
1.14E-04 対策あり

6.47E-03 未対策
6.47E-03 対策あり

空間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.e.4
4.58E-03 未対策
4.58E-03 対策あり

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.3.5.2.2.4

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

冷媒充填作業時の作業に伴う冷媒漏えい発生確率
5-2.3.5.2.1.1
5.70E-03 未対策
5.21E-03 対策あり

ろう付け不良による
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.5.2.1.2
5.00E-04 未対策
5.00E-06 対策あり

屋外着火源
(着火エネルギー大、庫外漏えい)
5.b.2

作業起因静電気（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.a.4.1

5頁へ
9.47E-08 未対策
9.47E-08 対策あり

5頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

充填ホース接続部からの冷媒漏えい発生確率5-2.d.5（共通）対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3

店内6頁へ
5.20E-03 未対策
5.20E-03 対策あり―
未対策
1.10E-02 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率（屋外）
5.c.2.2
6.32E-04 未対策
6.32E-04 対策あり

空間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5.e.2

ろう付け不良発生確率
5-2.3.5.1.1.2
1.00E-03 未対策
1.00E-03 対策あり

庫外
冷媒漏えい修理割合
5-2.3.5.2.1.3
5.00E-01 未対策
5.00E-01 対策あり

対策
ろう付け後のリークテスト実施
5-2.z.9
未対策―
1.00E-02 対策あり

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)
5-2.d.3
1.00E-06 未対策
1.00E-06 対策あり

真空ポンプ
（屋外）(庫外漏えい)
5.a.100.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

対策
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収機の使用禁止
5-2.z.7
未対策―
1.00E-01 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3―
未対策
1.10E-02 対策あり

RE-2,Re-2 (未対策,対策)

製品又はユニット移動時の着火確率（店内移動、庫外漏えい）
5.3.6

冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
屋外修理FTA

冷媒：R1234yf

5/5

4.87E-08 未対策
5.36E-10 対策あり

店内着火源 [移動速度考慮](着火エネルギー大、庫外漏えい)
5.b.3

下ユニット率（屋外）
5.c.3
1.00E+00 未対策
1.00E+00 対策あり

庫外冷媒漏えい発生確率（店内移動、庫外漏えい）
5.3.6.1

1.00E-05 未対策
1.00E-05 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5.e.5
2.29E-02 未対策
2.29E-02 対策あり

時間的遭遇確率 [移動速度考慮](庫外漏えい、着火エネルギー大)5.3.6.2
2.11E-01 未対策
2.32E-03 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)
5.e.6
1.62E-02 未対策
1.62E-02 対策あり

R290 2.11E-01 未対策
R290 2.11E-01 対策あり

時間的遭遇確率 [移動速度考慮](庫外漏えい、着火エネルギー小)5.3.6.3
照明スイッチ
5.b.3.2

コンセントスパーク5.b.3.1

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

移動時の落下による冷媒漏えい発生確率5.3.6.1.2
1.00E-05 未対策
1.00E-05 対策あり

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率（店内移動、庫外漏えい）
5.3.6.1.1
4.86E-08 未対策
4.86E-08 対策あり

7.50E-01 未対策
7.50E-01 対策あり

ガスレンジ
5.b.3.9

デフロストヒータ
5.b.3.8
対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3―
未対策
1.10E-02 対策あり

庫外
冷媒漏えい割合
5.c.2.1

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

店内着火源 [移動速度考慮]（着火エネルギー大、庫外漏えい)
5.b.3
2.11E-01 未対策
2.11E-01 対策あり

店内着火源 [移動速度考慮]（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5.b.4
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

店内着火源 [移動速度考慮](静電気)（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5.b.8

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

ライター
（喫煙具への着火）
5.b.3.15
対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3―
未対策
1.10E-02 対策あり

対策
静電気防止手袋の着用
5-2.z.5―
未対策
1.10E-02 対策あり

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

ガスフライヤー5.b.3.10
R290 8.37E-02 未対策
R290 8.37E-02 対策あり

フライヤスイッチ
5.b.3.4

電子レンジ
5.b.3.5

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

燃焼式湯沸器（スパーク）
5.b.3.11

電灯
5.b.3.6

R290 4.30E-17 未対策
R290 4.30E-17 対策あり

ガス炊飯器
5.b.3.12

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

燃焼式暖房機
5.b.3.13

R290 4.24E-02 未対策
R290 4.24E-02 対策あり

R290 7.08E-05 未対策
R290 7.08E-05 対策あり

白熱球
5.b.3.7
R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

喫煙具、タバコ
5.b.3.14
R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2
5.68E-03 未対策
5.68E-03 対策あり

R290 8.37E-02 未対策
R290 8.37E-02 対策あり

換気扇スイッチ
5.b.3..3

ライター（ガスバーナへの着火）
5.b.3.16

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

作業起因静電気(庫外漏えい)5-2.a.4.1.1

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

ライター
（その他への着火）
5.b.3.17
R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

食品に装飾する火（花火、ローソク）
5.b.3.18

ローソク
5.b.3.19

R290 1.32E-04 未対策
R290 1.32E-04 対策あり

カセットボンベバーナー
5.b.3.20

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290 1.34E-03 未対策
R290 1.34E-03 対策あり

フード用換気扇
5.b.3.21
R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

製品、ユニット移動の時間率
5.3.6.1.3
1.14E-05 未対策
1.14E-05 対策あり

作業起因静電気（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)5.a.3.1
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

作業起因静電気（屋外）(庫内漏えい)
5.a.3.1.1
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

対策
静電気防止手袋の着用
5-2.z.5―
未対策
1.10E-02 対策あり

屋外着火源
(着火エネルギー大、庫内漏えい)
5.b.1

電動ドライバ（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)5.a.3.2
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

電動ドライバ（屋外）(庫内漏えい)
5.a.3.2.1
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

対策
ブラシモータの使用禁止
5-2.z.6―
未対策
1.00E-01 対策あり

屋外着火源
(着火エネルギー大、庫外漏えい)
5.b.2

3.10E-08 未対策
3.10E-08 対策あり

喫煙具、タバコ
5.b.1.14

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

ライター
（喫煙具への着火）
5.b.1.15

3.10E-08 未対策
3.10E-08 対策あり

9.47E-08 未対策
9.47E-08 対策あり

喫煙具、タバコ
5.b.2.14

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

ホースによる機外冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率5.d.2
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

ライター
（喫煙具への着火）
5.b.2.15

9.47E-08 未対策
9.47E-08 対策あり

ホースによる
機外冷媒廃棄の割合
5.d.2.1
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

作業起因静電気（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.a.4.1

電動ドライバ（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)5.a.4.2

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

対策
静電気防止手袋の着用
5-2.z.5
未対策―
1.10E-02 対策あり

電動ドライバ（屋外）(庫外漏えい)
5.a.4.2.1
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

対策
ブラシモータの使用禁止
5-2.z.6

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

未対策―
1.00E-01 対策あり

ブラシモータ
(ON・OFF動作)
5.b.4.1
R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

店内着火源 [移動速度考慮]（静電気）(着火エネルギー小、庫外漏えい)
5.b.8

店内着火源 [移動速度考慮](着火エネルギー小、庫外漏えい)
5.b.4

冷媒漏えいに気付かない確率5-2.ｆ

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

1.00E-01 未対策
1.00E-01 対策あり

作業起因静電気（屋外）(庫外漏えい)
5.a.4.1.1

直接冷媒廃棄する割合
5.d.2.2

ディスペンサ5.b.4.2

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

静電気
人体・全機器共通
5.b.8.1

対策
換気による静電気発生係数5-2 .z .13

R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

R290
未対策
―
R290 5.86E-01 対策あり

ホース先端の設置場所が不適切な確率
5-2.d.2.2
5.00E-02 未対策
5.00E-02 対策あり

ホース接続不良による漏えい発生確率(機器への接続)
5-2.d.2.4
1.00E-03 未対策
1.00E-03 対策あり

対策
可燃性冷媒放出方法の教育
5-2.z.12

ホース
取り外し時の漏えい(ホースによる屋外放出)
5-2.d.2.3―
未対策
1.00E+00 対策あり

7.00E-04 未対策
7.00E-04 対策あり

RE-2,Re-2 (未対策,対策)

確率数値割付表

冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
屋外修理FTA

冷媒：R1234yf【数値パラメータ】

床面積[m2](店内) [風速0.0m/s](屋外) [風速0.0m/s](屋外) [屋外風速影響](店内) [風速0.0m/s](店内) [風速1.0m/s](屋外) [風速0.0m/s](屋外) [屋外風速影響]

庫内漏れ

庫外漏れ
（4分全量漏れ）

30.17
100.0
100.0
30.17
30.17
100.0
100.0

空間体積

[m3]
66.374220
220
66.37466.374220220

可燃域継続時間[min]

平均可燃空間体積[m3]

時空積[m3・min]

店内FTAの風速などを考慮した数値を共用
2.64
2.46
6.50
0.57
1.20
0.68
店内FTAの風速などを考慮した数値を共用
1.67
1.52
2.54
8.75
2.93
25.62
1.87
1.42
2.67

移動時は冷媒が漏えいしても移動速度の影響で周囲に冷媒が拡散する[移動速度考慮]

機器検討データ

R-1234yf
No.

項目
未対策

対策

許容値

3.22E-08

3.22E-08

屋外修理時の冷媒への着火確率

4.60E-09

4.28E-09

4.13E-08

4.13E-08

漏えい
起因

備考

作業時間 可燃域継 着火源作 着火源存 着火源使 着火源作
着火エネ
着火源
遭遇
着火源の
（使用時間） 続時間
動時間
在時間
用回数
ルギー区
動回数
起因 パターン
存在係数k
Ts[h]
Tv[h]
ΔTIc[h] ΔTI[h]
n[回]
nc[回]
分

店内修理と同じ内容（数値）の項目については、省略しました。
店内修理の割付表（シート「割付表̲店内」）を参照願います。

日冷工資料より、業務用冷蔵庫＋製氷機＝3,102,773台、使用時の許容値は100年に1回とし、1/(3,102,773*100)≒ 3.22E-09
作業時は、専門業者が行うためより安全と判断し、1桁高い、 3.22E-08とする
居酒屋（酒場、ビアホール）のシナリオは、飲食サービス業全体の18.8%（=93,787/499,542）、
居酒屋の割合にすると、1/(3,102,773*(93,787/499,542)*100)≒1.72E-08
作業時は1桁高い、1.72E-07 となる。
集計値=No5-2.1*(No5-2.2+No5.3)

5-1

5-2.2
5.3
5-2.3.2
5.3.3
5.3.3.1

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率
冷凍回路修理を伴う修理時の着火確率
冷媒回収、充填、真空引き、冷凍回路部品交換以外の作業での着火確率
冷媒回収、真空引き作業による着火確率（屋外）【庫内漏えい】冷媒回収、真空引き作業による着火確率（屋外）5.88E-09

2.59E-09

4.39E-08

4.39E-08

1.59E-12

1.59E-12

2.74E-17

2.74E-17

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には換気を行うことを教育する。
'集計値=No5-2.1*(No5-2.2+No5.3)*No5-2.z.4
集計値=No5-2.2.1*No5-2.2.2 （店内修理と共通）
集計値=No5-2.3.1*（No5-2.3.2 + No.5.3.6 + No5.3.3+No5.3.4+No5.3.5)
集計値=No5-2.2.2 （店内修理と共通）
集計値= No5.3.3.1 + No5.3.3.2
集計値=No5.c.1 * (No5.e.1* No5.3.3.1.1.2 + No.5.e.3 * No.5.3.3.1.1.4)
集計値= No5.a.5 + No5.a.9 + No5.b.1

5.3.3.1.1.2

時間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー大)

3.10E-08

3.10E-08

5.3.3.1.1.4

時間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

1.59E-12

1.59E-12

2.60E-03

2.60E-03

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
'集計値= (No5.a.5 + No5.a.9) * No5-2.z.3 + No5.b.1
集計値= No5.a.3

5.3.3.2
5.3.3.2.1.1【庫外漏えい】冷媒回収、真空引き作業による着火確率（屋外）
修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率（屋外）(冷媒回収、真空引き作業)対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
'集計値= No5.a.3*No5-2.z.3
集計値= (No5.3.3.2.1.1 + No5.c.2) * (No5.3.3.2.2.2 * 5.e.2 + No5.3.3.2.2.4 * 5.e.4) * No.5.c.3
集計値= No5.d.2 + No5-2.d.3 +No5-2.d.4 * 5-2.k.2.1+ No5-2.d.6
集計値= No5.a.6 + No5.a.10 + No5.b.2

5.3.3.2.2.2

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー大)

9.47E-08

9.47E-08

5.3.3.2.2.4

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
'集計値= No5.a.4 * No5-2.z.3

8.45E-09

9.29E-11

8.45E-09

9.29E-11

集計値= No5.3.4.1 + No5.3.4.2
集計値= (No5-2.3.4.1.2 + No5.3.4.1.3) * No5-2.3.4.1.1

1.69E-08

1.86E-10

1.41E-10

1.55E-12対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
'集計値= (No5.a.6 + No5.a.10) * No5-2.z.3 + No5.b.2
集計値= No5.a.4

5.3.4
5.3.4.1
5.3.4.1.3
5.3.4.1.3.1

冷凍回路部品交換作業による着火確（屋外）
バーナーによる冷凍回路部品交換による着火確率（屋外）
冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率（屋外）(バーナーによる部品交換作業)【庫内漏えい】冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率（屋外）

集計値= No5.3.4.1.3.1 + No5.3.4.1.3.7
集計値= (No5.3.4.1.3.4 * No5.e.1 + No5.3.4.1.3.6 * No5.e.3) * No5.c.1
集計値= No5.b.1+ No5.a.7

5.3.4.1.3.4

時間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー大)

1.60E-01

1.76E-03

5.3.4.1.3.6

時間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

1.68E-08

1.84E-10

1.11E-05

1.11E-05

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
'集計値= No5.b.1 + No5.a.7 * No5-2.z.3
集計値= No5.a.3.1 + No5.a.3.2

5.3.4.1.3.7
5.3.4.1.3.8【庫外漏えい】冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率（屋外）
バーナーによる部品交換作業時
庫外冷媒漏えい発生確率（屋外）対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
'集計値= (No5.a.3.1 + No5.a.3.2) * No5.z.3
集計値=No5.3.4.1.3.8 * (No5.3.4.1.3.12 * No5.e.2 * No5.3.4.1.3.14 * No5.e.4)
集計値=No5-2.3.4.1.3.9*No5.c.2
集計値= No5-2.b.2 + No5-2.a.8

5.3.4.1.3.12

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー大)

2.34E-01

2.57E-03

5.3.4.1.3.14

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

1.57E-13

3.40E-15

3.06E-13

1.24E-18

9.47E-08

9.47E-08

0.00E+00

0.00E+00

6.80E-15

6.80E-15

2.74E-17

2.74E-17

3.10E-08

3.10E-08対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
'集計値= No5-2.b.2 + No5-2.a.8 * No5-2.z.3
集計値= No5.a.4.1+No5.a.4.2

5.3.4.2
5.3.4.2.2
5.3.4.2.2.4

切断、カシメによる冷凍回路部品交換による着火確率（屋外）
冷媒回路内残存冷媒着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)
時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー大)対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
'集計値= (No5.a.4.1+No5.a.4.2) * No5.z.3
集計値= (No5.3.4.2.2 + No5.3.4.2.3) * No5-2.3.4.2.1
集計値= No5-2.3.4.2.2.1 * No5-2.k * (No5.3.4.2.2.4 * No5.e.2 + No5.3.4.2.2.6 * No5.e.4)
集計値=No5.b.2
集計値= No5.a.4.1+No5.a.4.2

5.3.4.2.2.6

5.3.4.2.3
5.3.4.2.3.1
5.3.4.2.3.4

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)
冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率（屋外）(切断、カシメによる部品交換作業)【庫内漏えい】着火確率（屋外）(切断、カシメによる部品交換作業)
時間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー大)対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
'集計値= (No5.a.4.1+No5.a.4.2) * No5-2.z.3
集計値= No5.3.4.2.3.1+ No5.3.4.2.3.7
集計値=No5.c.1* (No5.3.4.2.3.4 * No.5.e.1+ No.5.3.4.2.3.6 * No.5.e.3)
集計値= No5.b.1
集計値= No5.a.3.1 + No5.a.3.2

5.3.4.2.3.6

時間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

5.3.4.2.3.7【庫外漏えい】着火確率（屋外）(切断、カシメによる部品交換作業）

6.77E-15

6.77E-15

5.3.4.2.3.8

庫外冷媒漏えい発生確率（屋外）1.11E-05

1.11E-05

5.3.4.2.3.13

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー大)

9.47E-08

9.47E-08対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
'集計値= (No5.a.3.1 + No5.a.3.2) * No5-2.z.3
集計値=No5.3.4.2.3.8 * (No5.3.4.2.3.13 * No5.e.2 + No5.3.4.2.3.15 * No5.e.4) * No.5.c.3
集計値=No5-2.3.4.2.3.9 * No5.c.2
集計値= No5.b.2
集計値= No5.a.4.1 + No5.a.4.2

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

冷媒充填作業による着火確率（屋外）【庫内漏えい】着火確率（屋外）(冷媒充填作業)
庫内冷媒漏えい発生確率（屋外）5.00E-04

5.16E-06

集計値= No5-2.3.5.1.1.1 + 5.c.1
集計値= No5.a.9 + No5.b.1

5.3.5.1.2.2

時間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー大)

3.10E-08

3.10E-08対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
'集計値= No5.a.9 * No5-2.z.3 + No5.b.1

5.3.5.1.2.4

時間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

5.3.4.2.3.15
5.3.5
5.3.5.1
5.3.5.1.1

0.00E+00

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
'集計値= (No5.a.4.1 + No5.a.4.2) * No5-2.z.3

3.58E-12

3.19E-12

8.45E-14

8.72E-16

集計値= No5.3.5.1+No5.3.5.2
集計値= No5.3.5.1.1+ (No5.3.5.1.2.2 * 5.e.1+ No5.3.5.1.2.4 * 5.e.3)

集計値= No5.a.3.1
対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
'集計値= No5.a.3.1 * No5-2.z.3

1 / 4 ページ

機器検討データ

R-1234yf
No.

項目
未対策

5.3.5.2
5.3.5.2.1【庫外漏えい】着火確率（屋外）(冷媒充填作業)
庫外冷媒漏えい発生確率（屋外）

対策

漏えい
起因

備考

作業時間 可燃域継 着火源作 着火源存 着火源使 着火源作
着火エネ
着火源
遭遇
着火源の
（使用時間） 続時間
動時間
在時間
用回数
動回数
ルギー区
起因 パターン
存在係数k
Ts[h]
Tv[h]
ΔTIc[h] ΔTI[h]
n[回]
nc[回]
分

集計値= No5.3.5.2.1 * (No5.3.5.2.2.2 * No5.e.2 + No5.3.5.2.2.4 * No5.e.4) * No.5.c.3

3.49E-12

3.19E-12

5.70E-03

5.21E-03

集計値=No5-2.3.5.2.1.1+No5.c.2
集計値= No5.a.10 + No5.b.2
対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
'集計値= No5.a.10 * No5-2.z.3+ No5.b.2

5.3.5.2.2.2

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー大)

9.47E-08

9.47E-08

5.3.5.2.2.4

時間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

4.87E-08

5.36E-10

1.00E-05

1.00E-05

4.86E-08

4.86E-08

1.00E-05

1.00E-05

1.14E-05

1.14E-05

集計値= No5.a.4.1

5.3.6
5.3.6.1
5.3.6.1.1
5.3.6.1.2

製品又はユニット移動時の着火確率（店内移動、庫外漏えい）
庫外冷媒漏えい発生確率（店内移動、庫外漏えい）
修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率（店内移動、庫外漏えい）
移動時の落下による冷媒漏えい発生確率5.3.6.1.3

製品、ユニット移動の時間率

5.3.6.2

時間的遭遇確率 [移動速度考慮](庫外漏えい、着火エネルギー大)対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
''集計値= No5.a.4.1 * No5-2.z.3
集計値= No.5.3.6.1 * ((No.5.e.5 * No.5.3.6.2 + No.5.e.6 * No.5.3.6.3) * 5.c.3
集計値= No.5.3.6.1.1 * No.5.3.6.1.2
集計値= No5.c.2.1 * No.5-2.c.1.2 * No.5.3.6.1.3
製品又はユニット落下の発生確率はヒューマンエラー1/1000とする。
落下した場合の1％が冷媒漏えいに至るとし、10^-3×10^-2＝10^-5とした。
移動時間は 6min = 0.1hr とする。
漏えいした冷媒が作業時間と出会う確率（遭遇確率）=0.1hr/24hr/365日
集計値= No5.b.3

2.11E-01

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
'集計値= No5.b.3 * No5-2.z.3

2.32E-03

集計値= No5.b.4 + No5.b.8 + No5-2.a.4.1.1

5.3.6.3

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

5.a.3

冷凍回路修理を伴わない作業起因着火源（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
作業起因静電気の対策として軍手などの静電気を防止することが可能な手袋を着用し、静電気の発生を防止しなければいけないことを教育する。
集計値= No5.b.4 * No5-2.z.3 + No5.b.8 + No5-2.a.4.1.1 * 5-2.z.5
集計値= No5.a.3.1 + No5.a.3.2
集計値=No5.a.3.1.1

5.a.3.1

作業起因静電気（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

作業起因静電気の対策として軍手などの静電気を防止することが可能な手袋を着用し、静電気の発生を防止しなければいけないことを教育する。
集計値=No5.a.3.1.1 * No5-2.z.5

0.00E+00

A2L冷媒では着火源にならない
作業時間Ts＝1[h]店内と比較し、屋外は湿度が低いため、屋外作業中にも1回放電を放つとした。
冷媒放出、真空引き作業、冷凍回路部品交換作業、冷媒充填作業のいづれかで発生すると想定し、着火源の存在係数を1/3にする。
静電気によるスパーク時間を1μsとする。⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.78E-10
5.a.3.1.1

作業起因静電気（屋外）(庫内漏えい)0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

6.66E-03 2.78E-10 2.78E-10

1

1

0.00E+00

小東京の気象データを店舗内温度に換算して求めた
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ 1mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する。
(『報告書本体 4.2.2項 1) 』参照)
集計値= No5.a.3.2.1

5.a.3.2

電動ドライバ（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

電動ドライバの対策としてブラシモータを使用してはならないことを教育する。
集計値= No5.a.3.2.1 * No5-2.z.6

0.00E+00

5.a.3.2.1

電動ドライバ（屋外）(庫内漏えい)0.00E+00

0.00E+00

5.a.4

冷凍回路修理を伴わない作業起因着火源（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

6.66E-03 8.33E-04 8.33E-04

10

10

0.00E+00

小A2L冷媒では着火源にならない
作業時間Ts＝1[h]作業時に電動ドライバーにて、製品のパネルなどを取り外したり、交換部品の取外し、取付けを行うことを想定する。電動ドライバーの使用率を50％とする。
着火源となる電動ドライバーはブラシモーター式のみであり、その存在確率を5％とする。
よって、着火源の存在係数kは50％ x 5%=2.5%とする。 電動ドライバーの使用は1回あたり3秒、10回使用とする。
ブラシモーターの放電エネルギーは小さいため，可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書本体 4.2.4項 3)』参照)
集計値= No5.a.4.1 + No5.a.4.2
集計値=No5.a.4.1.1

5.a.4.1

作業起因静電気（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

作業起因静電気の対策として軍手などの静電気を防止することが可能な手袋を着用し、静電気の発生を防止しなければいけないことを教育する。
集計値=No5.a.4.1.1 * No5-2.z.5

0.00E+00

A2L冷媒では着火源にならない
作業時間Ts＝1[h]店内と比較し、屋外は湿度が低いため、屋外作業中にも1回放電を放つとした。
冷媒放出、真空引き作業、冷凍回路部品交換作業、冷媒充填作業のいづれかで発生すると想定し、着火源の存在係数を1/3にする。
静電気によるスパーク時間を1μsとする。⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.78E-10
5.a.4.1.1

作業起因静電気（屋外）(庫外漏えい)0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

2.21E-02 2.78E-10 2.78E-10

1

1

0.00E+00

小東京の気象データを店舗内温度に換算して求めた
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ 1mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する。
(『報告書本体 4.2.2項 1) 』参照)
集計値= No5.a.4.2.1

5.a.4.2

電動ドライバ（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

電動ドライバの対策としてブラシモータを使用してはならないことを教育する。
集計値= No5.a.4.2.1 * No5-2.z.6

0.00E+00

5.a.4.2.1

電動ドライバ（屋外）(庫外漏えい)0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

2.21E-02 8.33E-04 8.33E-04

10

10

0.00E+00

小5.a.5

冷媒回収機の誤使用（屋外）(庫内漏えい)0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

9.42E-03 1.4E-06

1.4E-06

2

2

0

大

5.a.6

冷媒回収機の誤使用（屋外）(庫外漏えい)0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

3.12E-02 1.4E-06

1.4E-06

2

2

0

大

5.a.7

バーナー（屋外）(庫内漏えい)1.60E-01

1.60E-01

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

9.42E-03 3.3E-02

3.3E-02

4

4

1

大

5.a.8

バーナー（屋外）(庫外漏えい)2.34E-01

2.34E-01

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

3.12E-02 3.3E-02

3.3E-02

4

4

1

大

5.a.9

真空ポンプ（屋外）(庫内漏えい)0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

9.42E-03 1.4E-06

1.4E-06

2

2

0

大

5.a.10真空ポンプ（屋外）(庫外漏えい)0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

3.12E-02 1.4E-06

1.4E-06

2

2

0

大

2 / 4 ページ

A2L冷媒では着火源にならない
作業時間Ts＝1[h]作業時に電動ドライバーにて、製品のパネルなどを取り外したり、交換部品の取外し、取付けを行うことを想定する。電動ドライバーの使用率を50％とする。
着火源となる電動ドライバーはブラシモーター式のみであり、その存在確率を5％とする。
よって、着火源の存在係数kは50％ x 5%=2.5%とする。 電動ドライバーの使用は1回あたり3秒、10回使用とする。
ブラシモーターの放電エネルギーは小さいため，可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書本体 4.2.4項 3)』参照)
A2L冷媒では着火源にならない
R290などの可燃性冷媒を20日前までの届け出なしに冷媒回収機により回収することは禁止されているが、誤って冷媒回収機を使用してしまうことを想定する。冷媒回収機の電源スイッチが着火源となる。
誤って冷媒回収機を使用してしまう確率を50％と想定する。よって、着火源存在係数k=0.5とする。
電源スイッチのON・OFFは作業開始、終了時の合計2回、放電時間各5ms⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06とする。
A2L冷媒では着火源にならない
R290などの可燃性冷媒を20日前までの届け出なしに冷媒回収機により回収することは禁止されているが、誤って冷媒回収機を使用してしまうことを想定する。冷媒回収機の電源スイッチが着火源となる。
誤って冷媒回収機を使用してしまう確率を50％と想定する。よって、着火源存在係数k=0.5とする。
電源スイッチのON・OFFは作業開始、終了時の合計2回、放電時間各5ms⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06とする。
バーナーによるによる冷凍回路部品の交換を想定する．
故障部品交換の為，2ヶ所の部品の取り外しと取付の計4回バーナーにより熱すると想定し，バーナーの使用回数は4回，1回の使用時間を2minと想定する。作業時間Ts＝1[h]バーナーによるによる冷凍回路部品の交換を想定する．
故障部品交換の為，2ヶ所の部品の取り外しと取付の計4回バーナーにより熱すると想定し，バーナーの使用回数は4回，1回の使用時間を2minと想定する。作業時間Ts＝1[h]A2L冷媒では着火源にならない
非防爆形真空ポンプの電源スイッチが着火源
電源スイッチのON・OFFは作業開始、終了時の合計2回
放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06+Q89
A2L冷媒では着火源にならない
非防爆形真空ポンプの電源スイッチが着火源
電源スイッチのON・OFFは作業開始、終了時の合計2回
放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06

機器検討データ

R-1234yf
No.

5.b.1

5.b.1.14

項目

屋外着火源(着火エネルギー大、庫内漏えい)

喫煙具、タバコ

未対策

対策

3.10E-08

3.10E-08

0.00E+00

0.00E+00

5.b.1.15

ライター（喫煙具への着火）

3.10E-08

3.10E-08

5.b.2

屋外着火源
(着火エネルギー大、庫外漏えい)

9.47E-08

9.47E-08

5.b.2.14

喫煙具、タバコ

0.00E+00

0.00E+00

5.b.2.15

ライター（喫煙具への着火）

9.47E-08

9.47E-08

5.b.3

店内着火源（移動速度考慮）(着火エネルギー大、庫外漏えい)

2.11E-01

2.11E-01

漏えい
起因

備考

作業時間 可燃域継 着火源作 着火源存 着火源使 着火源作
着火エネ
着火源
遭遇
着火源の
（使用時間） 続時間
動時間
在時間
用回数
動回数
ルギー区
起因 パターン
存在係数k
Ts[h]
Tv[h]
ΔTIc[h] ΔTI[h]
n[回]
nc[回]
分
集計値= No5.b.1.14 + No5.b.1.15

作業
(作業外)

作業
(作業外)

作業外

作業外

④
(③)

④
(③)

A2L冷媒では着火源にならない『報告書本体4.2.3項』参照
・作業中に喫煙する確率をADLレポートの訓練を無視する確率を参考に10%とする。
・一日の内、喫煙をする時間は睡眠時間を除いた時間とし、20歳〜64歳までの男性の平均睡眠時間は、7.25[h]である。
・作業者は１人とし、1本あたりの喫煙時間5[min]、内赤火になる時間40[s]（委員実測値））、ライター着火時間5[s]間着火する可能性があるとする。
1.00E+00

9.42E-03 1.11E-02 1.11E-02

1.08

1.08

0

大

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店外の可燃域継続時間を使用
着火源存在時間ΔTI[h] = 40 [s]/60/60 = 0.0111[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 40 [s]/60/60 = 0.0111[h]着火源使用回数n[回] = 18.1[本/人]×1[h]/(24[h]-7.25[h]) = 1.08[回]
着火源作動回数nc[回] = 着火源使用回数n[回] = 1.08 1 [回]着火源の存在係数[-] = 0.282[-]×0.1[-]×1[人] = 0.0282 [-]『報告書本体4.2.3項』参照
・作業中に喫煙する確率をADLレポートの訓練を無視する確率を参考に10%とする。
・一日の内、喫煙をする時間は睡眠時間を除いた時間とし、20歳〜64歳までの男性の平均睡眠時間は、7.25[h]である。
・作業者は１人とし、1本あたりの喫煙時間5[min]、内赤火になる時間40[s]（委員実測値））、ライター着火時間5[s]]間着火する可能性があるとする。
・ライターのうち着火源になるのは石油ライターのみであり、その割合5 %を考慮する

1.00E+00

9.42E-03 1.39E-03 1.39E-03

1.08

1.08

0.00141

大

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店外の可燃域継続時間を使用
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[s]/60/60 = 0.00139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[s]/60/60 = 0.00139[h]
着火源使用回数n[回] = 18.1[本/人]×1[h] / (24[h] - 7.25[h]) = 1.08 [回]
着火源作動回数nc[回] = 着火源使用回数n[回] = 1.08 [回]
着火源の存在係数[-] = 0.282[-]×0.1[-]×1[人]×0.05 = 0.00141 [-]
集計値= No5.b.2.14 + No5.b.2.15

作業
(作業外)

作業
(作業外)

作業外

作業外

④
(③)

④
(③)

A2L冷媒では着火源にならない『報告書本体4.2.3項』参照
・作業中に喫煙する確率をADLレポートの訓練を無視する確率を参考に10%とする。
・一日の内、喫煙をする時間は睡眠時間を除いた時間とし、20歳〜64歳までの男性の平均睡眠時間は、7.25[h]である。
・作業者は１人とし、1本あたりの喫煙時間5[min]、内赤火になる時間40[s]（委員実測値））、ライター着火時間5[s]間着火する可能性があるとする。
1.00E+00

3.12E-02 1.11E-02 1.11E-02

1.08

1.08

0

大

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店外の可燃域継続時間を使用
着火源存在時間ΔTI[h] = 40 [s]/60/60 = 0.0111[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 40 [s]/60/60 = 0.0111[h]着火源使用回数n[回] = 18.1[本/人]×1[h]/(24[h]-7.25[h]) = 1.08[回]
着火源作動回数nc[回] = 着火源使用回数n[回] = 1.08 1 [回]着火源の存在係数[-] = 0.282[-]×0.1[-]×1[人] = 0.0282 [-]『報告書本体4.2.3項』参照
・作業中に喫煙する確率をADLレポートの訓練を無視する確率を参考に10%とする。
・一日の内、喫煙をする時間は睡眠時間を除いた時間とし、20歳〜64歳までの男性の平均睡眠時間は、7.25[h]である。
・作業者は１人とし、1本あたりの喫煙時間5[min]、内赤火になる時間40[s]（委員実測値））、ライター着火時間5[s]]間着火する可能性があるとする。
・ライターのうち着火源になるのは石油ライターのみであり、その割合5 %を考慮する

1.00E+00

3.12E-02 1.39E-03 1.39E-03

1.08

1.08

0.00141

大

可燃域継続時間Tv[h] 【数値パラメータ】店外の可燃域継続時間を使用
着火源存在時間ΔTI[h] = 5[s]/60/60 = 0.00139[h]
着火源作動時間ΔTIc[h] = 5[s]/60/60 = 0.00139[h]
着火源使用回数n[回] = 18.1[本/人]×1[h] / (24[h] - 7.25[h]) = 1.08 [回]
着火源作動回数nc[回] = 着火源使用回数n[回] = 1.08 [回]
着火源の存在係数[-] = 0.282[-]×0.1[-]×1[人]×0.05 = 0.00141 [-]
集計値=No5.b.3.1〜No5.b.3.21 の合計値。
店内動時は冷媒が漏えいしても移動速度の影響で周囲に冷媒が拡散する。
そのため、移動速度を考慮し、風速1m/sの時空積とする。

5.b.3.1

コンセントスパーク

0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

2.78E-02 1.4E-06

1.4E-06

2

1

0

大

5.b.3.2

照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

2.78E-02 1.4E-06

1.4E-06

2

1

0

大

5.b.3.3

換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

1.00E+00

2.78E-02 1.4E-06

1.4E-06

0

1

0

大

5.b.3.4

フライヤスイッチ

0.00E+00

0.00E+00

1.00E+00

2.78E-02 1.4E-06

1.4E-06

10

1

0

大

5.b.3.5

電子レンジ

4.30E-17

4.30E-17

1.00E+00

2.78E-02 1.67E-01 1.67E-01 3.09E-07 1.00E+00

1.00E+00

大5.b.3.6

電灯

0.00E+00

0.00E+00

1.00E+00

2.78E-02

0

0

0

1

1

大

5.b.3.7

白熱球

0.00E+00

0.00E+00

1.00E+00

2.78E-02

0

0

0

1

1

大

5.b.3.8

デフロストヒータ

0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

2.78E-02

2.3

2.3

1

1

0

5.b.3.9

ガスレンジ

8.37E-02

8.37E-02

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

2.78E-02 8.33E-02 8.33E-02

60

1

0.35

5.b.3.10

ガスフライヤー

8.37E-02

8.37E-02

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

2.78E-02 8.33E-02 8.33E-02

60

1

0.35

5.b.3.11

燃焼式湯沸器（スパーク）

0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

2.78E-02 5.0E-02

5.0E-0240

1

0

5.b.3.12

ガス炊飯器

4.24E-02

4.24E-02

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

7.5E-0151

0.5

5.b.3.13

燃焼式暖房機7.08E-05

7.08E-05

161

10.0001

5.b.3.14

喫煙具、タバコ

0.00E+00

0.00E+00

5.b.3.15

ライター（喫煙具への着火）

0.00E+00

0.00E+00

5.b.3.16

ライター（ガスバーナへの着火）

0.00E+00

0.00E+00

5.b.3.17

ライター（その他への着火）

0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業外

5.b.3.18

食品に装飾する火（花火、ローソク）

1.32E-04

1.32E-04

作業(作業外)

5.b.3.19

ローソク

0.00E+00

0.00E+00

5.b.3.20

カセットボンベバーナー

1.34E-03

5.b.3.21

フード用換気扇

5.b.4

店内着火源
(着火エネルギー小、庫外漏えい)

5.b.4.1

ブラシモータ
(ON・OFF動作)

作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)

作業外
作業外

作業外

作業外
作業外

④
(③)
④
(③)
④
(③)
④
(③)
④
(③)

2.78E-02 7.5E-01
2.78E-02

1.00E+00

2.78E-02

1.00E+00

2.78E-02

1.00E+00

2.78E-02 1.39E-03 1.39E-03

10

1

1

大

④
(③)

1.00E+00

2.78E-02 3.33E-02 3.33E-02

2

1

0

大

作業外

④
(③)

1.00E+00

2.78E-02 3.33E-02 3.33E-02

2

1

0.3

大

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

2.78E-02 3.33E-02 3.33E-02

2

1

0

大

1.34E-03

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

2.78E-02 2.78E-03 2.78E-03

10

1

0.3

大

0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

2.78E-02 1.39E-06 1.39E-06

2

1

0

大

0.00E+00

0.00E+00

作業(作業外)

0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業外
作業外
作業外

④
(③)
④
(③)
④
(③)
④
(③)

16

厨房で喫煙しない
厨房で喫煙しない

④
(③)

作業外

④
(③)

1.00E+00

白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない

A2L冷媒では着火源にならない
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
レンジフードでの換気が十分な場合は、撹拌されて着火しないため0となる。換気が不十分な店を想定する。
使用時間：5分／回
大
使用回数：60回／日 ： 営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回換気あり 存在確率：35% ： 換気が不十分なのは個人店と想定。個人店比率が70%、そのうちの半分が換気不十分と仮定※換気不十分でも風速はあるはずなので、風速0m/sと1m/sの比率を考慮した可燃域継続時間としている
レンジフードでの換気が十分な場合は、撹拌されて着火しないため0となる。換気が不十分な店を想定する。
使用時間：5分／回
大
使用回数：60回／日 ： 営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回換気あり 存在確率：35% ： 換気が不十分なのは個人店と想定。個人店比率が70%、そのうちの半分が換気不十分と仮定※換気不十分でも風速はあるはずなので、風速0m/sと1m/sの比率を考慮した可燃域継続時間としている
A2L冷媒では着火源にならない'燃焼部分に十分な空気吸込みがあるから着火源にならないが、着火時は十分な空気吸込みがないため、着火時の電気スパークは着火源とする。
大
使用時間：5msec/回
使用時間：40回/日
存在確率：90%
使用時間：45分／回
使用回数：5回／日
大
存在確率：50%
普及率0.01% 使用 16 h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]= 16 [h]大1.00E+00

作業外

A2L冷媒では着火源にならない
1日/2回スイッチONOFF、
但し着火に関わる回数は2回（ON→OFF のみ着火源になる）
放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
A2L冷媒では着火源にならない
一般的に常時運転のため、ON・OFF無し
A2L冷媒では着火源にならない
No5-2.b.2.10 (ガスフライヤー（換気影響あり）) に含める→存在確率0とする
電子レンジの発火事故時の炎が着火源
1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））⇒着火源使用回数n[回/日]=2.5X17/376,406/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60※可燃域継続時間は割付表上【数値パラメータ】参照
蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない

大1.00E+00

作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)

A2L冷媒では着火源にならない
平形ショーケース機械室もれ・冷媒500g・4分全量漏れより清掃のため1日2回清掃のため計4回抜き差し、
但し着火に関わる回数は2回（指すときは着火源にならない）。
50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜き差しする。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06

1.96E-02 1.4E-06

1.4E-06

144

1

0

小

No5-2.b.1.20のカセットボンベバーナーに着火を含める→存在確率0とする
A2L冷媒では着火源にならない（電子ライターのため）。
■誕生日ケーキに使用する（花火、ローソクへの着火）
使用時間：2分／回
使用回数：2回／日
存在確率：30%■食品に装飾する火を想定（誕生日ケーキに使用する）
使用時間：2分／回
使用回数：2回／日
存在確率：30%
No5.b.3.18に含める→存在確率0とする■誕生日ケーキに使用する
使用時間：2分／回
使用回数：2回／日
存在確率：30%
使用時間：10秒／回
使用回数：10回／日
存在確率：30%
A2L冷媒では着火源にならない
1日/2回スイッチONOFF、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
OFF時のみ放電
集計値=No5.b.4.1+No5.b.4.2
A2L冷媒では着火源にならない
一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、
コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーは小さいため，可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書本体 4.2.4項 3)』参照)

5.b.4.2

ディスペンサー

0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.96E-02 1.4E-06

1.4E-06

3 / 4 ページ

50

1

0

小

A2L冷媒では着火源にならない
使用時間：5msec／回 50回/日使用
使用期間：
存在確率：50%? 根拠なし

機器検討データ

R-1234yf
No.

項目
未対策

対策

5.b.8

店内着火源（静電気）(着火エネルギー小、庫外漏えい)

0.00E+00

0.00E+00

5.b.8.1

静電気
人体・全機器共通

0.00E+00

0.00E+00

漏えい
起因

作業
(作業外)

備考

作業時間 可燃域継 着火源作 着火源存 着火源使 着火源作
着火エネ
着火源
遭遇
着火源の
（使用時間） 続時間
動時間
在時間
用回数
動回数
ルギー区
起因 パターン
存在係数k
Ts[h]
Tv[h]
ΔTIc[h] ΔTI[h]
n[回]
nc[回]
分

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.96E-02 2.78E-10 2.78E-10

4

1

0.00E+00

小

集計値=No5.b.8.1
対策として、 換気による静電気発生係数も加味する。
'集計値=No5.b.8.1* No5-2.z.13
A2L冷媒では着火源にならない
従業員：4人
帯電タイミング：朝一、休憩後の2回帯電時に機器等に触れたタイミングで静電気が発生する※一回放電したら帯電しない⇒店内は湿度高いため
4×2=8回（MAX）
8回の内4回は厨房内で放電する
放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数
k=1X0.187=0.187

5.c.1

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率（屋外）1.62E-07

1.62E-07

5.c.1.1

庫内冷媒漏えい割合（屋外）2.50E-01

2.50E-01

5.c.2

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率（屋外）5.41E-08

5.41E-08

集計値=No5.c.1.1*No5-2.c.1.2*No5-2.c.1.3
業務用冷蔵庫・製氷機の冷媒漏えいの内、50％が庫内漏えいを想定する（庫内漏れしない（蒸発器が庫外にある）製氷機もあるが、全体としては少ないので50％とする）
ユニット取り外し可能な製品を50％と想定すると、取り外し後は全て庫外漏えいになる。
庫内漏えいは、50％−（50％×50％）＝25％になる。
集計値=No5.c.2.1*No5.c.2.2*No5-2.c.1.3
冷媒漏えいの内、50％が庫外漏えいを想定するユニット取り外し可能な製品を50％と想定すると、取り外し後は全て庫外漏えいになる。
庫外漏えいは、50％＋（50％×50％）＝75％になる。
冷機応用製品リスクアセスメントSWG参加会社による業務用冷蔵庫・製氷機市場漏洩件数調査により算出
2014〜2017年度の冷媒漏えい件数を調査し、1年あたりの冷媒漏えい件数を算出し、市場普及台数台を用いて冷媒漏えい発生確率を算出。
冷媒漏えい確率：17,623(件/年) / 3,102,773(台) = 0.00568
噴出漏れ件数：6件/年（=25/4）
急速漏れ件数：1,956件/年（=7,823/4）
微小漏れ件数：15,661件/年（=62,644/4）
屋外では床面積が広いので、微少漏えいの場合，可燃域が生成されない。
よって，使用時の庫外漏えいの確率は微小漏れ件数を除いた件数を対象として算出する。
冷媒漏えい確率(庫外)： 6+1956=1962 (件/年) / 3,102,773(台) = 6.32E-4

5.c.2.1

庫外冷媒漏えい割合（屋外）7.50E-01

7.50E-01

5.c.2.2

使用時庫外冷媒漏えい
発生確率（屋外）

6.32E-04

6.32E-04

5.c.3

下ユニット率（屋外）1.00E+00

1.00E+00

5.d.2

ホースによる機外冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率0.00E+00

0.00E+00

5.d.2.1

ホースによる
機外冷媒廃棄の割合

0.00E+00

0.00E+00

5.d.2.2

直接冷媒廃棄する割合

0.00E+00

0.00E+00

5.d.3

移動時の落下による冷媒漏えい発生確率

1.00E-05

1.00E-05

5.e.1

空間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー大)

5.44E-03

5.44E-03

大5.e.2

空間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー大)

6.47E-03

6.47E-03

大5.e.3

空間的遭遇確率（屋外）(庫内漏えい、着火エネルギー小)3.85E-03

3.85E-03

小5.e.4

空間的遭遇確率（屋外）(庫外漏えい、着火エネルギー小)4.58E-03

4.58E-03

小5.e.5

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

2.29E-02

2.29E-02

大対象機（業冷、製氷機）の普及台数より算出（業冷縦を上ユニット、業冷横と製氷機を下ユニットとする）→上ユニットは自然滞留時に拡販されるため時空積、可燃域継続時間が限りなく0に近いため
下ユニットのみ考慮する
屋外への移動は、小型製品又は取り外し可能なユニットの作業になるため、すべて下ユニットとする。
集計値= No5.d.2.2 + No5.d.2.1 * (No5-2.d.2.3 + 5-2.f * (No5-2.d.2.2 + No5-2.d.2.4))
対策として可燃性冷媒の機器からの放出方法を教育する
集計値= No5.d.2.2 + No5.d.2.1 * (No5-2.d.2.3 + 5-2.f * No5-2.z.12 * ( No5-2.d.2.2 + No5-2.d.2.4 ))A2Lの冷媒は、放出せず、冷媒回収機で回収するものとする。
ホースによる機外冷媒廃棄の割合を0 %とする
A2Lの冷媒は、放出せず、冷媒回収機で回収するものとする。
直接冷媒廃棄の割合＝0 とする製品又はユニット落下の発生確率はヒューマンエラー1/1000とする。
落下した場合の1％が冷媒漏えいに至るとし、10^-3×10^-2＝10^-5とした。
冷媒漏えい解析結果より算出※空間体積・可燃域継続時間・時空積は割付表上【数値パラメータ】参照
空間的遭遇確率(静電気以外)=平均可燃空間体積[m3]/空間体積[m3]
冷媒漏えい解析結果より算出※空間体積・可燃域継続時間・時空積は割付表上【数値パラメータ】参照
空間的遭遇確率(静電気以外)=平均可燃空間体積[m3]/空間体積[m3]
冷媒漏えい解析結果より算出※空間体積・可燃域継続時間・時空積は割付表上【数値パラメータ】参照
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ 1mJ程度であり、着火する領域はグラフから
可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する(『報告書本体 4.2.2項 1)』参照)
冷媒漏えい解析結果より算出※空間体積・可燃域継続時間・時空積は割付表上【数値パラメータ】参照
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ 1mJ程度であり、着火する領域はグラフから
可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する(『報告書本体 4.2.2項 1)』参照)
冷媒漏えい解析結果より算出※空間体積・可燃域継続時間・時空積は割付表上【数値パラメータ】参照
空間的遭遇確率(静電気以外)=平均可燃空間体積[m3]/空間体積[m3]
冷媒漏えい解析結果より算出※空間体積・可燃域継続時間・時空積は割付表上【数値パラメータ】参照

5.e.6

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)1.62E-02

1.62E-02

小4 / 4 ページ

静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ 1mJ程度であり、着火する領域はグラフから
可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する(『報告書本体 4.2.2項 1)』参照)

RF-2,Rf-2 (未対策,対策)
冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
店内修理FTA

冷媒：R1234yf

店内修理時の冷媒への着火確率[回/年/台]5-2
1.26E-06 未対策
6.85E-09 対策あり

1/6
許容値：3.22E-08(居酒屋：1.72E-07)

業務用
冷蔵庫及び製氷機
の故障確率
5-2.1
冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2

冷凍回路修理を伴う修理時の着火確率
5-2.3

4.13E-08 未対策
4.13E-08 対策あり

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2.2
2頁へ
4.39E-08 未対策
4.39E-08 対策あり

冷媒回収、充填、真空引き、冷凍回路部品交換以外の作業での着火確率5-2.3.2
4.39E-08 未対策
4.39E-08 対策あり

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2.2
2頁へ
4.39E-08 未対策
4.39E-08 対策あり

9.76E-02 未対策
9.76E-02 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知器作動により換気
5-2.z.4
未対策
1.00E+00 対策あり

1.28E-05 未対策
2.89E-08 対策あり

冷凍回路修理を伴なわない修理発生確率
5-2.2.1

冷凍回路修理を伴う修理発生確率
5-2.3.1

9.42E-01 未対策
9.42E-01 対策あり

冷媒回収、真空引き作業による着火確率5-2.3.3

5.82E-02 未対策
5.82E-02 対策あり

↓着火確率への影響大←着火確率への影響大

冷凍回路部品交換作業による着火確率5-2.3.4

5頁へ
1.52E-04 未対策
1.20E-07 対策あり

9.36E-06 未対策
2.73E-07 対策あり

5.96E-05 未対策
5.96E-08 対策あり

【庫内漏えい】冷媒回収、真空引き作業による着火確率5-2.3.3.1

冷媒充填作業による着火確率5-2.3.5【庫外漏えい】冷媒回収、真空引き作業による着火確率5-2.3.3.2

冷媒放出、真空引き作業は庫外で行うため、作業による庫内冷媒漏れはない。

1.35E-08 未対策
1.35E-11 対策あり

バーナーによる冷凍回路部品交換による着火確率5-2.3.4.1

切断、カシメによる冷凍回路部品交換による着火確率5-2.3.4.2

3頁へ

5.96E-05 未対策
5.96E-08 対策あり

1.37E-07 未対策
1.37E-07 対策あり

4頁へ
9.22E-06 未対策
1.37E-07 対策あり

下ユニット率5-2.c.3

6.31E-01 未対策
6.31E-01 対策あり
修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.ｃ.1
3.24E-07 未対策
3.24E-07 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.3.1.1.2
1.00E+00 未対策
1.00E-03 対策あり

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.1
4.17E-02 未対策
4.17E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.3.1.1.4
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.3
2.95E-02 未対策
2.95E-02 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2
5.68E-03 未対策
5.68E-03 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3
1.14E-04 未対策
1.14E-04 対策あり

3.24E-07 未対策
3.24E-07 対策あり

庫外
冷媒漏えい割合
5-2.c.2.1

庫内
冷媒漏えい割合
5-2.c.1.1
5.00E-01 未対策
5.00E-01 対策あり

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.c.2

店内着火源(着火エネルギー大、庫内漏えい)
5-2.b.1
6頁へ
1.00E+00 未対策
1.00E+00 対策あり

対策
冷媒回収、充填作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2―
未対策
1.00E-03 対策あり

冷媒回収機の誤使用(庫内漏えい)5-2.a.5
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3
未対策
1.10E-02 対策あり

対策
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収機の使用禁止
5-2.z.7
R290
未対策―
R290 1.00E-01 対策あり

真空ポンプ
(庫内漏えい)5-2.a.9

店内着火源（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.3

店内着火源
（静電気）
(着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.7

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

対策
冷媒回収、充填作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2―
未対策
1.00E-03 対策あり

対策
店内機器停止による静電気発生低減率
5-2.z.14―
未対策
5.00E-01 対策あり

5.00E-01 未対策
5.00E-01 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2
5.68E-03 未対策
5.68E-03 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3

1.14E-04 未対策
1.14E-04 対策あり

修理作業に伴う
冷媒漏えい発生確率(冷媒回収、真空引き作業)
5-2.3.3.2.1.1

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.3.2.2.2

2.60E-03 未対策
2.60E-03 対策あり

回収袋を介した冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率5-2.d.1
6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

1.00E+00 未対策
1.00E-03 対策あり

ホースによる屋外冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率5-2.d.2
6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

冷媒回収不足5-2.k.2.1

3.63E-02 未対策
3.63E-02 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.4
2.57E-02 未対策
2.57E-02 対策あり

冷媒回収機による冷媒回収の
冷媒漏えい発生確率5-2.d.6
6頁へ
2.10E-03 未対策
2.10E-03 対策あり

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)
5-2.d.3
1.00E-06 未対策
1.00E-06 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.2

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.3.2.2.4

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3

真空ポンプの排気による冷媒漏えい
5-2.d.4―
未対策
1.10E-02 対策あり

1.00E-02 未対策
1.00E-02 対策あり

対策
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収機の使用禁止
5-2.z.7

5.00E-02 未対策
5.00E-02 対策あり―
未対策
1.00E-01 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり
冷媒回収機の誤使用(庫外漏えい)5-2.a.6
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

真空ポンプ
(庫外漏えい)5-2.a.10
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

店内着火源
(着火エネルギー大、庫外漏えい)
5-2.b.2

店内着火源
（静電気）
(着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8

6頁へ
1.00E+00 未対策
1.00E+00 対策あり

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

対策
冷媒回収、充填作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2―
未対策
1.00E-03 対策あり

対策
店内機器停止による静電気発生低減率
5-2.z.14―
未対策
5.00E-01 対策あり

店内着火源
（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4
6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

対策
冷媒回収、充填作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2―
未対策
1.00E-03 対策あり

RF-2,Rf-2 (未対策,対策)

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2.2

冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
店内修理FTA2/6

冷媒：R1234yf
4.39E-08 未対策
4.39E-08 対策あり

【庫外漏えい】冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2.2.2【庫内漏えい】冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率5-2.2.2.1
1.35E-08 未対策
1.35E-08 対策あり

3.04E-08 未対策
3.04E-08 対策あり

下ユニット率5-2.c.3

6.31E-01 未対策
6.31E-01 対策あり
修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1

3.24E-07 未対策
3.24E-07 対策あり

庫内
冷媒漏えい割合
5-2.c.1.1
5.00E-01 未対策
5.00E-01 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2
5.68E-03 未対策
5.68E-03 対策あり

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.1
4.17E-02 未対策
4.17E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.2.2.1.1.2

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.3

1.00E+00 未対策
1.00E+00 対策あり

2.95E-02 未対策
2.95E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.2.2.1.1.4

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

店内着火源
(着火エネルギー大、庫内漏えい)
5-2.b.1

店内着火源（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.3

店内着火源
（静電気）
(着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.7

6頁へ

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

1.00E+00 未対策
1.00E+00 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3―
未対策
1.10E-02 対策あり

コンセントスパーク(庫内漏えい)5-2.a.1
R290 0.00E+00 未対策
R290 0.00E+00 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3―
未対策
1.10E-02 対策あり

冷凍回路修理を伴わない作業起因着火源（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.a.3
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3
1.14E-04 未対策
1.14E-04 対策あり

作業起因静電気(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.a.3.1

電動ドライバ(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.a.3.2

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.2

庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.2.2.2.1

1.32E-06 未対策
1.32E-06 対策あり

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)
5-2.d.3
1.00E-06 未対策
1.00E-06 対策あり

3.63E-02 未対策
3.63E-02 対策あり

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.c.2

3.24E-07 未対策
3.24E-07 対策あり

庫外
冷媒漏えい割合
5-2.c.2.1
5.00E-01 未対策
5.00E-01 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2
5.68E-03 未対策
5.68E-03 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3

1.14E-04 未対策
1.14E-04 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.2.2.2.2.2
1.00E+00 未対策
1.00E+00 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.4
2.57E-02 未対策
2.57E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.2.2.2.2.4

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

店内着火源
(着火エネルギー大、庫外漏えい)
5-2.b.2a

店内着火源（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4

店内着火源
（静電気）
(着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8

6頁へ

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

1.00E+00 未対策
1.00E+00 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3―
未対策
1.10E-02 対策あり

コンセントスパーク(庫外漏えい)5-2.a.2
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3―
未対策
1.10E-02 対策あり

冷凍回路修理を伴わない作業起因着火源（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.a.4
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

作業起因静電気(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.a.4.1

電動ドライバ(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.a.4.2

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

RF-2,Rf-2 (未対策,対策)
冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
店内修理FTA

冷媒：R1234yf

冷媒回路内残存冷媒着火確率(バーナーによる部品交換作業)
5-2.3.4.1.2
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

冷媒回路内の残存冷媒を放出してしまう確率
5-2.k

5.00E-02 未対策
2.02E-07 対策あり

バーナーとの空間的遭遇確率5-2.3.4.1.2.1
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

バーナーによる冷凍回路部品交換による着火確率5-2.3.4.1

3/6

1.37E-07 未対策
1.37E-07 対策あり

冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率(バーナーによる部品交換作業)
5-2.3.4.1.3
2.73E-07 未対策
2.73E-07 対策あり

バーナーにより冷凍回路部品取外す確率
5-2.3.4.1.1
5.00E-01 未対策
5.00E-01 対策あり

【庫内漏えい】冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率
5-2.3.4.1.3.1【庫外漏えい】冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率
5-2.3.4.1.3.7

1.35E-08 未対策
1.35E-08 対策あり

2.60E-07 未対策
2.60E-07 対策あり

バーナーとの
時間的遭遇確率5-2.3.4.1.2.2
下ユニット率5-2.c.3

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

6.31E-01 未対策
6.31E-01 対策あり

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1
閉回路内に残存した冷媒を放出してしまう確率
5-2.k.1
2.65E-09 未対策
2.65E-09 対策あり

閉回路存在に気付かない確率
5-2.k.1.3
1.00E-03 未対策
1.00E-03 対策あり

閉回路部品を交換する確率5-2.k.1.2
2.65E-03 未対策
2.65E-03 対策あり

閉回路存在確率5-2.k.1.1
1.00E-03 未対策
1.00E-03 対策あり

冷媒回収不足5-2.k.2

3.24E-07 未対策
3.24E-07 対策あり

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.1
4.17E-02 未対策
4.17E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.1.3.4
1.00E+00 未対策
1.00E+00 対策あり

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.3
2.95E-02 未対策
2.95E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.1.3.6

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

バーナーによる部品交換作業時
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.4.1.3.8

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.2

1.13E-05 未対策
1.13E-05 対策あり

3.63E-02 未対策
3.63E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.1.3.12
1.00E+00 未対策
1.00E+00 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.4
2.57E-02 未対策
2.57E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.1.3.14
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

5.00E-02 未対策
2.00E-07 対策あり

冷媒回収不足5-2.k.2.1

庫内
冷媒漏えい割合
5-2.c.1.1
5.00E-01 未対策
5.00E-01 対策あり

5.00E-02 未対策
5.00E-02 対策あり

対策
防爆形真空ポンプによる残存冷媒の排除
5-2.z.1

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2
5.68E-03 未対策
5.68E-03 対策あり―
未対策
2.00E-03 対策あり

対策
窒素パージによる残存冷媒の排除5-2.z.11
未対策―
2.00E-03 対策あり

店内着火源
(着火エネルギー大、庫内漏えい)
5-2.b.1

店内着火源（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.3

店内着火源
（静電気）
(着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.7

6頁へ
1.00E+00 未対策
1.00E+00 対策あり

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3―
未対策
1.10E-02 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3

バーナー(庫内漏えい)5-2.a.7
5.90E-01 未対策
5.90E-01 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3―
未対策
1.10E-02 対策あり

電動ドライバ(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.a.3.2
6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

バーナー使用時の修理作業に伴なう
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.4.1.3.9
1.10E-05 未対策
1.10E-05 対策あり

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)
5-2.d.3
1.00E-06 未対策
1.00E-06 対策あり

冷媒放出忘れ5-2.3.4.2.3.10

1.14E-04 未対策
1.14E-04 対策あり
1.00E-05 未対策
1.00E-05 対策あり

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.c.2

3.24E-07 未対策
3.24E-07 対策あり

庫外
冷媒漏えい割合
5-2.c.2.1
5.00E-01 未対策
5.00E-01 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2
5.68E-03 未対策
5.68E-03 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3

1.14E-04 未対策
1.14E-04 対策あり

店内着火源
(着火エネルギー大、庫外漏えい)
5-2.b.2

店内着火源（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4

6頁へ
1.00E+00 未対策
1.00E+00 対策あり

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3―
未対策
1.10E-02 対策あり

バーナー
(庫外漏えい)5-2.a.8
6.25E-01 未対策
6.25E-01 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3―
未対策
1.10E-02 対策あり

店内着火源
（静電気）
(着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8
6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

電動ドライバ(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.a.4.2
6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

RF-2,Rf-2 (未対策,対策)
冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
店内修理FTA

冷媒：R1234yf

切断、カシメによる冷凍回路部品交換による着火確率5-2.3.4.2

4/6

9.22E-06 未対策
1.37E-07 対策あり

切断、カシメによる冷凍回路部品交換確率
5-2.3.4.2.1
冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)
5-2.3.4.2.3

冷媒回路内残存冷媒着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)
5-2.3.4.2.2
1.82E-05 未対策
7.36E-11 対策あり

5.00E-01 未対策
5.00E-01 対策あり

2.73E-07 未対策
2.73E-07 対策あり

【庫外漏えい】着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)
5-2.3.4.2.3.7【庫内漏えい】着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)
5-2.3.4.2.3.1
1.35E-08 未対策
1.35E-08 対策あり

2.60E-07 未対策
2.60E-07 対策あり

下ユニット率5-2.c.3

6.31E-01 未対策
6.31E-01 対策あり

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.1

3.24E-07 未対策
3.24E-07 対策あり

庫内
冷媒漏えい割合
5-2.c.1.1
5.00E-01 未対策
5.00E-01 対策あり

4.17E-02 未対策
4.17E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.2.3.4
1.00E+00 未対策
1.00E+00 対策あり

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.3
2.95E-02 未対策
2.95E-02 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2
5.68E-03 未対策
5.68E-03 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.2.3.6

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

店内着火源
(着火エネルギー大、庫内漏えい)
5-2.b.1

店内着火源（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.3

店内着火源
（静電気）
(着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.7

6頁へ
1.00E+00 未対策
1.00E+00 対策あり

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3
1.14E-04 未対策
1.14E-04 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3
未対策―
1.10E-02 対策あり

電動ドライバ(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.a.3.2
6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.2

庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.4.2.3.8

1.13E-05 未対策
1.13E-05 対策あり

3.63E-02 未対策
3.63E-02 対策あり

3.24E-07 未対策
3.24E-07 対策あり

5.00E-01 未対策
5.00E-01 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3

1.00E+00 未対策
1.00E+00 対策あり

冷凍回路部品交換時の作業に伴う
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.4.2.3.9

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.c.2

庫外
冷媒漏えい割合
5-2.c.2.1

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.2.3.13

1.10E-05 未対策
1.10E-05 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2
5.68E-03 未対策
5.68E-03 対策あり

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)
5-2.d.3

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.4
2.57E-02 未対策
2.57E-02 対策あり

店内着火源
（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4

店内着火源
（静電気）
(着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8

6頁へ
1.00E+00 未対策
1.00E+00 対策あり

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

1.00E-06 未対策
1.00E-06 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3

冷媒回収忘れ5-2.3.4.2.3.10

未対策―
1.10E-02 対策あり

1.00E-05 未対策
1.00E-05 対策あり

残存冷媒量
による係数
5-2.3.4.2.2.1
1.00E-02 未対策
1.00E-02 対策あり

5.00E-02 未対策
2.02E-07 対策あり

閉回路内に残存した冷媒を放出してしまう確率
5-2.k.1

冷媒回収不足5-2.k.2

2.65E-09 未対策
2.65E-09 対策あり

閉回路存在に気付かない確率
5-2.k.1.3
1.00E-03 未対策
1.00E-03 対策あり

5.00E-02 未対策
2.00E-07 対策あり

閉回路部品を交換する確率5-2.k.1.2
2.65E-03 未対策
2.65E-03 対策あり

閉回路存在確率5-2.k.1.1

1.00E-03 未対策
1.00E-03 対策あり

冷媒回収不足5-2.k.2.1

5.00E-02 未対策
5.00E-02 対策あり

対策
防爆形真空ポンプによる残存冷媒の排除
5-2.z.1―
未対策
2.00E-03 対策あり

対策
窒素パージによる残存冷媒の排除5-2.z.11―
未対策
2.00E-03 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.4.2.2.4

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.2

1.00E+00 未対策
1.00E+00 対策あり

3.63E-02 未対策
3.63E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.2.2.6

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.4
2.57E-02 未対策
2.57E-02 対策あり

店内着火源
(着火エネルギー大、庫外漏えい)
5-2.b.2

店内着火源（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4

店内着火源
（静電気）
(着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8

6頁へ
1.00E+00 未対策
1.00E+00 対策あり

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

店内着火源
(着火エネルギー大、庫外漏えい)
5-2.b.2

1.14E-04 未対策
1.14E-04 対策あり

冷媒回路内の残存冷媒を放出してしまう確率
5-2.k

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.4.2.3.15

電動ドライバ(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.a.4.2
6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3
未対策―
1.10E-02 対策あり

電動ドライバ(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.a.4.2
6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

RF-2,Rf-2 (未対策,対策)
冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
店内修理FTA

冷媒：R1234yf

冷媒充填作業による着火確率5-2.3.5

5/6

1.52E-04 未対策
1.20E-07 対策あり

【庫外漏えい】着火確率(冷媒充填作業)
5-2.3.5.2【庫内漏えい】着火確率(冷媒充填作業)
5-2.3.5.1
2.09E-05 未対策
2.22E-10 対策あり

1.31E-04 未対策
1.19E-07 対策あり

下ユニット率5-2.c.3

6.31E-01 未対策
6.31E-01 対策あり

庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.3.5.1.1

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.1

5.00E-04 未対策
5.32E-06 対策あり

4.17E-02 未対策
4.17E-02 対策あり

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1

ろう付け不良による
庫内冷媒漏えい発生確率
5-2.3.5.1.1.1

3.24E-07 未対策
3.24E-07 対策あり

5.00E-04 未対策
5.00E-06 対策あり

5.00E-01 未対策
5.00E-01 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2
5.68E-03 未対策
5.68E-03 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3

1.14E-04 未対策
1.14E-04 対策あり

1.00E+00 未対策
1.00E-03 対策あり

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.3
2.95E-02 未対策
2.95E-02 対策あり

対策
冷媒回収、充填作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2

店内着火源(着火エネルギー大、庫内漏えい)
5-2.b.1

庫内
冷媒漏えい修理割合
5-2.3.5.1.1.3

5.00E-01 未対策
5.00E-01 対策あり
対策
ろう付け後のリークテスト実施
5-2.z.9―
未対策
1.00E-02 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

6頁へ
1.00E+00 未対策
1.00E+00 対策あり

店内着火源
（着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.3

店内着火源
（静電気）
(着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.7

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.5.2.1

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.5.2.2.2

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)
5-2.e.2

5.70E-03 未対策
5.21E-03 対策あり

1.00E+00 未対策
1.00E-03 対策あり

3.63E-02 未対策
3.63E-02 対策あり

3.24E-07 未対策
3.24E-07 対策あり

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3
未対策―
1.10E-02 対策あり

真空ポンプ
(庫内漏えい)5-2.a.9
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

対策
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収機の使用禁止
5-2.z.7―
未対策
R290
R290 1.00E-01 対策あり

対策
冷媒回収、充填作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2
未対策―
1.00E-03 対策あり

対策
店内機器停止による静電気発生低減率
5-2.z.14―
未対策
5.00E-01 対策あり

5.00E-01 未対策
5.00E-01 対策あり

店内着火源
(着火エネルギー大、庫外漏えい)
5-2.b.2

5.70E-03 未対策
5.21E-03 対策あり

ろう付け不良による
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.3.5.2.1.2
5.00E-04 未対策
5.00E-06 対策あり

使用時
冷媒漏えい発生確率
5-2.c.1.2
5.68E-03 未対策
5.68E-03 対策あり

修理作業の時間率
5-2.c.1.3
1.14E-04 未対策
1.14E-04 対策あり

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.e.4
2.57E-02 未対策
2.57E-02 対策あり

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.5.2.2.4

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

冷媒充填作業時の作業に伴う冷媒漏えい発生確率
5-2.3.5.2.1.1

6頁へ
1.00E+00 未対策
1.00E+00 対策あり
庫外
冷媒漏えい割合
5-2.c.2.1

ろう付け不良発生確率
5-2.3.5.1.1.2
1.00E-03 未対策
1.00E-03 対策あり

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.3.5.1.2.4

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率
5-2.c.2

未対策―
1.00E-03 対策あり

庫内
冷媒漏えい割合
5-2.c.1.1

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)
5-2.3.5.1.2.2

ろう付け不良発生確率
5-2.3.5.1.1.2
1.00E-03 未対策
1.00E-03 対策あり

5.00E-01 未対策
5.00E-01 対策あり

対策
ろう付け後のリークテスト実施
5-2.z.9
未対策―
1.00E-02 対策あり

未対策―
1.00E-03 対策あり

店内着火源
（静電気）
(着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8

店内着火源（着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

6頁へ
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

充填ホース接続部からの冷媒漏えい発生確率5-2.d.5
6頁へ
5.20E-03 未対策
5.20E-03 対策あり

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)
5-2.d.3
1.00E-06 未対策
1.00E-06 対策あり

真空ポンプ
(庫外漏えい)5-2.a.10
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

対策
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収機の使用禁止
5-2.z.7―
未対策
1.00E-01 対策あり

庫外
冷媒漏えい修理割合
5-2.3.5.2.1.3

対策
冷媒回収、充填作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断
5-2.z.3
未対策―
1.10E-02 対策あり

対策
店内機器停止による静電気発生低減率
5-2.z.14―
未対策
5.00E-01 対策あり

対策
冷媒回収、充填作業時の店内着火源の排除
5-2.z.2
未対策―
1.00E-03 対策あり

RF-2,Rf-2 (未対策,対策)

作業起因静電気(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.a.3.1

冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
店内修理FTA

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

コンセントスパーク5-2.b.1.1
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

デフロストヒータ
5-2.b.1.8
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

ライター
（喫煙具への着火）
5-2.b.1.15
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

未対策―
1.10E-02 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

未対策―
1.00E-01 対策あり

作業起因静電気(庫外漏えい)5-2.a.4.1.1
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

対策
静電気防止手袋の着用
5-2.z.5
未対策―
1.10E-02 対策あり

0.00E+00未対策
0.00E+00
対策あり

1.00E+00 未対策
1.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

ガスレンジ
5-2.b.1.9
4.81E-01 未対策
4.81E-01 対策あり

ライター
（ガスバーナへの着火）
5-2.b.1.16
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

換気扇スイッチ
5-2.b.1.3

フライヤスイッチ
5-2.b.1.4

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

ガスフライヤー5-2.b.1.10

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

燃焼式湯沸器（スパーク）
5-2.b.1.11

4.81E-01 未対策
4.81E-01 対策あり

ライター
（その他への着火）
5-2.b.1.17

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

食品に装飾する火（花火、ローソク）
5-2.b.1.18

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

4.66E-04 未対策
4.66E-04 対策あり

電子レンジ
5-2.b.1.5

電灯
5-2.b.1.6

白熱球
5-2.b.1.7

8.06E-17 未対策
8.06E-17 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

ガス炊飯器
5-2.b.1.12
6.37E-02 未対策
6.37E-02 対策あり

ローソク
5-2.b.1.19
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

燃焼式暖房機
5-2.b.1.13
7.08E-05 未対策
7.08E-05 対策あり

カセットボンベバーナー
5-2.b.1.20
7.76E-03 未対策
7.76E-03 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり―
未対策
5.86E-01 対策あり

回収袋による
屋外冷媒廃棄の割合
5-2.d.1.1
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

フード用換気扇
5-2.b.1.21
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

デフロストヒータ
5-2.b.2.8
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

ライター
（喫煙具への着火）
5-2.b.2.15
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

照明スイッチ
5-2.b.2.2
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

ガスレンジ
5-2.b.2.9
5.07E-01 未対策
5.07E-01 対策あり

ライター
（ガスバーナへの着火）
5-2.b.2.16
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

ホースによる屋外冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率5-2.d.2

回収袋を介した冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率5-2.d.1

対策
換気による静電気発生係数5-2 .z .13

喫煙具、タバコ
5-2.b.1.14

コンセントスパーク5-2.b.2.1

回収袋による
冷媒放出作業の繰り返し回数
5-2.d.1.6
7.00E+00 未対策
7.00E+00 対策あり

5.00E-01 未対策
5.00E-01 対策あり

ホース
取り外し時の漏えい(回収袋、冷媒充填)
5-2.d.1.5

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

5.00E-03 未対策
5.00E-03 対策あり

対策
換気による静電気発生係数5-2 .z .13―
未対策
5.86E-01 対策あり

冷媒漏えいに気付かない確率5-2.ｆ
R290 1.00E-01 未対策
R290 1.00E-01 対策あり

冷媒回収袋の破損
5-2.d.1.2
1.00E-03 未対策
1.00E-03 対策あり

回収袋内冷媒量割合
5-2.d.1.8
1.43E-01 未対策
1.43E-01 対策あり

対策
可燃性冷媒放出方法の教育
5-2.z.12

5.00E-02 未対策
5.00E-02 対策あり

回収袋内の冷媒放出位置が不適切
5-2.d.1.4
5.00E-02 未対策
5.00E-02 対策あり

1.43E-01 未対策
1.43E-01 対策あり

電子レンジ
5-2.b.2.5

電灯
5-2.b.2.6

白熱球
5-2.b.2.7

8.58E-17 未対策
8.58E-17 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

ライター
（その他への着火）
5-2.b.2.17

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

食品に装飾する火（花火、ローソク）
5-2.b.2.18

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

5.11E-04 未対策
5.11E-04 対策あり

ガス炊飯器
5-2.b.2.12
6.81E-02 未対策
6.81E-02 対策あり

ローソク
5-2.b.2.19
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

冷媒漏えいに気付かない確率5-2.ｆ
1.00E-01 未対策
1.00E-01 対策あり

1.00E-03 未対策
1.00E-03 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

喫煙具、タバコ
5-2.b.2.14

燃焼式暖房機
5-2.b.2.13
7.08E-05 未対策
7.08E-05 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

フード用換気扇
5-2.b.2.21

カセットボンベバーナー
5-2.b.2.20
8.60E-03 未対策
8.60E-03 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

冷媒回収機による冷媒回収の
冷媒漏えい発生確率5-2.d.6
2.10E-03 未対策
2.10E-03 対策あり

ホース
取り外し時の漏えい（回収袋、冷媒充填）
5-2.d.1.5

ホース
取り外し時の漏えい(ホースによる屋外放出)
5-2.d.2.3

5.00E-02 未対策
5.00E-02 対策あり

回収袋内冷媒量割合
5-2.d.1.8

フライヤスイッチ
5-2.b.2.4

燃焼式湯沸器（スパーク）
5-2.b.2.11

5.07E-01 未対策
5.07E-01 対策あり

ディスペンサ5-2.b.4.2

冷媒回収機
による冷媒回収の割合
5-2.d.6.1

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

ホース接続不良による漏えい発生確率(機器への接続)
5-2.d.2.4
ホース接続不良による漏えい発生確率
5-2.d.1.3

ガスフライヤー5-2.b.2.10

ブラシモータ
(ON・OFF動作)
5-2.b.4.1

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

ホースによる
屋外冷媒廃棄の割合
5-2.d.2.1

ホース先端の設置場所が不適切な確率
5-2.d.2.2

R290
―
未対策
R290 1.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

5.20E-03 未対策
5.20E-03 対策あり

1.00E+00 未対策
1.00E+00 対策あり

5.00E-03 未対策
5.00E-03 対策あり
回収不足
5-2.d.6.2

7.00E-04 未対策
7.00E-04 対策あり

店内着火源
（静電気）
(着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.8

換気扇スイッチ
5-2.b.2..3

ディスペンサ5-2.b.3.2

充填ホース接続部からの冷媒漏えい発生確率5-2.d.5

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

同じ失敗を繰り返す確率5-2.d.1.7

ブラシモータ
(ON・OFF動作)
5-2.b.3.1

未対策―
1.00E-01 対策あり

1.00E+00 未対策
1.00E+00 対策あり

照明スイッチ
5-2.b.1.2

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

対策
ブラシモータの使用禁止
5-2.z.6

電動ドライバ(庫外漏えい)5-2.a.4.2.1

店内着火源(着火エネルギー大、庫外漏えい)
5-2.b.2a （上段）
5-2.b.2b （下段）0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

対策
ブラシモータの使用禁止
5-2.z.6

電動ドライバ(庫内漏えい)5-2.a.3.2.1

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

店内着火源
(着火エネルギー大、庫内漏えい)
5-2.b.1a （上段）
5-2.b.1b （下段）

店内着火源
（静電気）
(着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.7

静電気
人体・全機器共通
5-2.b.7.1

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

対策
静電気防止手袋の着用
5-2.z.5

作業起因静電気(庫内漏えい)5-2.a.3.1.1

0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

店内着火源
(着火エネルギー小、庫外漏えい)
5-2.b.4

店内着火源(着火エネルギー小、庫内漏えい)
5-2.b.3

電動ドライバ(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.a.4.2

冷媒：R1234yf
0.00E+00 未対策
0.00E+00 対策あり

静電気
人体・全機器共通
5-2.b.8.1

作業起因静電気(庫外漏えい、着火エネルギー小)5-2.a.4.1

電動ドライバ(庫内漏えい、着火エネルギー小)5-2.a.3.2

冷媒漏えいに気付かない確率5-2.ｆ
対策
可燃性冷媒放出方法の教育
5-2.z.12―
未対策
1.00E+00 対策あり

1.00E-03 未対策
1.00E-03 対策あり

バルブ誤操作
5-2.d.5.2
1.00E-03 未対策
1.00E-03 対策あり

1.00E-01 未対策
1.00E-01 対策あり

充填ホース接続不良による漏えい発生確率
5-2.d.5.1
1.00E-03 未対策
1.00E-03 対策あり

バルブ誤操作
5-2.d.5.2

ホース接続不良による漏えい発生確率(機器への接続)
5-2.d.2.4
1.00E-03 未対策
1.00E-03 対策あり

1.00E-03 未対策
1.00E-03 対策あり

冷媒漏えいに気付かない確率5-2.ｆ
1.00E-01 未対策
1.00E-01 対策あり

6/6

RF-2,Rf-2 (未対策,対策)

確率数値割付表

冷機応用製品リスクアセスメント【居酒屋】
店内修理FTA

冷媒：R1234yf【店舗内数値パラメータ】[風速0.0m/s]
隙間・風速の影響考慮[風速0.1m/s][風速0.0m/s]
隙間・風速の影響考慮[風速0.1m/s]

庫内漏れ
庫外漏れ
（4分全量漏れ）床面積[m2]空間体積

可燃域継続時間[min]

平均可燃空間体積[m3]

時空積[m3・min]

61.53

3.59

221.1330.17[m3]66.37430.17

66.374

10.00

2.77

27.67

30.17

66.374101.534.05

411.7030.17

66.374

11.04

2.41

26.63

修理時（繁忙時に店内修理をする可能性は低いため、扉開タイミングを考慮しない）
修理時（使用時（修理に伴わない）の時空積も考慮すると複雑になるため、微小漏れを考慮しない）

機器検討データ
R-1234yf
No.

項目
未対策

対策

許容値

3.22E-08

3.22E-08

5-2

店内修理時の冷媒への着火確率

1.26E-06

6.85E-09

5-2.1

業務用冷蔵庫及び製氷機の故障確率

9.76E-02

9.76E-02

5-2.2

冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率

4.13E-08

4.13E-08

漏えい
起因

備考

作業時間 可燃域継 着火源作 着火源存 着火源使 着火源作
着火エネ
着火源
遭遇
着火源の
（使用時間） 続時間
動時間
在時間
用回数
動回数
ルギー区
起因 パターン
存在係数k
Ts[h]
Tv[h]
ΔTIc[h] ΔTI[h]
n[回]
nc[回]
分

日冷工資料より、業務用冷蔵庫＋製氷機＝3,102,773台、使用時の許容値は100年に1回とし、1/(3,102,773*100)≒ 3.22E-09
作業時は、専門業者が行うためより安全と判断し、1桁高い、3.22E-08とする
居酒屋（酒場、ビアホール）のシナリオは、飲食サービス業全体の18.8%（=93,787/499,542）、
居酒屋の割合にすると、1/(3,102,773*(93,787/499,542)*100)≒1.72E-08
作業時は1桁高い、1.72E-07 となる。
集計値=No5-2.1 * (No5-2.2 + No5-2.3)

5-2.2.1
5-2.2.2
5-2.2.2.1

冷凍回路修理を伴なわない
修理発生確率冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率【庫内漏えい】冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率

9.42E-01

9.42E-01

4.39E-08

4.39E-08

1.35E-08

1.35E-08対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には換気を行うことを教育する。
'集計値=No5-2.1 * (No5-2.2 + No5-2.3) * No5-2.z.4『市場の故障件数の日冷工集計値(2014〜2017年度)』及び、『日冷工資料より、業務用冷蔵庫及び製氷機の2008〜2019年度国内出荷実績合計3,102,773台』より算出、(ロウ付け作業有故障件数年平均＋ロウ付け作業無故障件数年平均)/(普及台数)=（302,703）／（3,102,773台）≒0.0976≒9.76％
集計値=No5-2.2.1*No5-2.2.2
日冷工集計結果より、2014〜2017年度年ロウ付け作業が必要な故障件数年平均 17617件、ロウ付け作業が不要な故障件数年平均285,086件、冷凍回路修理を伴わない（ロウ付作業が不要な）修理割合：94.2％=285,086/（17617+285,086）
集計値=No5-2.2.2.1 + No5-2.2.2.2
集計値= No5-2.c.1 * (No5-2.2.2.1.1.2 * No5-2.e.1 + No5-2.2.2.1.1.4 * No5-2.e.3)
集計値=No5-2.b.1 + No5-2.a.1

5-2.2.2.1.1.2

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

1.00E+00

1.00E+00

5-2.2.2.1.1.4

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

3.04E-08

3.04E-08

1.32E-06

1.32E-06

集計値=No5-2.d.3+No5-2.c.2
集計値=No5-2.b.2 + No5-2.a.2
対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
集計値=No5-2.b.2 + No5-2.a.2 * No5-2.z.3

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
集計値=No5-2.b.1 + No5-2.a.1 * 5-2.z.3
集計値=No5-2.b.3+No5-2.b.7+No5-2.a.3

5-2.2.2.2
5-2.2.2.2.1【庫外漏えい】冷凍回路修理を伴わない修理時の着火確率
庫外冷媒漏えい発生確率対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
'集計値No5-2.b.3+No5-2.b.7+(No5-2.a.3*5-2.z.3)
集計値= No5-2.2.2.2.1 * (No5-2.2.2.2.2.2 * No5-2.e.2 + No5-2.2.2.2.2.4 * No5-2.e.4) * No5-2.c.3

5-2.2.2.2.2.2

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.00E+00

1.00E+00

5-2.2.2.2.2.4

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

5-2.3

冷凍回路修理を伴う修理時の着火確率

1.28E-05

2.89E-08

集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+No5-2.a.4

5-2.3.1
5-2.3.2
5-2.3.3
5-2.3.3.1

冷凍回路修理を伴なう
修理発生確率
冷媒回収、充填、真空引き、冷凍回路部品交換以外の作業での着火確率
冷媒回収、真空引き作業による着火確率【庫内漏えい】冷媒回収、真空引き作業による着火確率5.82E-02

5.82E-02

4.39E-08

4.39E-08

5.96E-05

5.96E-08

1.35E-08

1.35E-11

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
'集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+(No5-2.a.4*No5-2.z.3)
集計値=No5-2.3.1 *（No5-2.3.2 + No5-2.3.3 + No5-2.3.4 + No5-2.3.5)
日冷工集計結果より、2014〜2017年度業務用冷蔵庫・製氷機のロウ付け作業が必要な故障件数年平均 17617件、ロウ付け作業が不要な故障件数年平均 285,086件、冷凍回路修理を伴う（ロウ付作業が必要な）修理割合：5.82％=17,617/（17,617+285,086）
集計値=No5-2.2.2
集計値=No5-2.3.3.1+No5-2.3.3.2
集計値=No5-2.c.1 * (No5-2.3.3.1.1.2 * No5-2.e.1 + 5-2.e.3 * 5-2.3.3.1.1.4)
集計値= No5-2.a.5 + No5-2.a.9 + No5-2.b.1

5-2.3.3.1.1.2

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

1.00E+00

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断すること、
冷媒放出、充填作業時には、下記を実施することを教育する。
厨房内の着火源となるもの（ガス機器、ライター、バーナーなど）を確実に使用しないように店側に伝える'集計値= (No5-2.a.5 + No5-2.a.9) * No5-2.z.3 + No5-2.b.1 * No5-2.z.2

1.00E-03

集計値= No5-2.b.7 + No5-2.b.3

5-2.3.3.1.1.4

5-2.3.3.2
5-2.3.3.2.1.1

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)【庫外漏えい】冷媒回収、真空引き作業による着火確率
修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(冷媒回収、真空引き作業)

0.00E+00

0.00E+00

5.96E-05

5.96E-08

2.60E-03

2.60E-03

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断すること、
冷媒放出、充填作業時には、下記の①②を実施することを教育する。
①店舗内の修理対象機器以外の着火源となる可能性のある全ての機器への通電を遮断した状態にする②厨房内の着火源となるもの（ガス機器、ライター、バーナーなど）を確実に使用しないように店側に伝える
また、機器のブレーカをOFFすることによる静電気が発生する確率低下を加味する。
'集計値= No5-2.b.7 * No5-2.z.14 + No5-2.b.3 * No5-2.z.2
集計値= (No5-2.3.3.2.1.1 + No5-2.c.2) * (No5-2.3.3.2.2.2 * 5-2.e.2 + No5-2.3.3.2.2.4 * 5-2.e.4) * No.5-2.c.3
集計値= No5-2.d.1+ No5-2.d.2+ No5-2.d.3+ No5-2.d.4*5- 2.k.2.1+ No5-2.d.6
集計値= No5-2.a.6 + No5-2.a.10 + No5-2.b.2

5-2.3.3.2.2.2

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.00E+00

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断すること、
冷媒放出、充填作業時には、下記を実施することを教育する。
厨房内の着火源となるもの（ガス機器、ライター、バーナーなど）を確実に使用しないように店側に伝える'集計値= (No5-2.a.6+No5-2.a.10) * No5-2.z.3 + No5-2.b.2 * No5-2.z.2

1.00E-03

集計値= No5-2.b.8 + No5-2.b.4

5-2.3.3.2.2.4

5-2.3.4
5-2.3.4.1
5-2.3.4.1.1
5-2.3.4.1.2
5-2.3.4.1.2.1
5-2.3.4.1.2.2

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)冷凍回路部品交換作業による着火確
バーナーによる冷凍回路部品交換による着火確率
バーナーにより冷凍回路部品取外す確率
冷媒回路内残存冷媒着火確率(バーナーによる部品交換作業)
バーナーとの空間的遭遇確率バーナーとの
時間的遭遇確率0.00E+00

0.00E+00

9.36E-06

2.73E-07

1.37E-07

1.37E-07

5.00E-01

5.00E-01

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

冷媒放出、充填作業時には、下記の①②を実施することを教育する。
①店舗内の修理対象機器以外の着火源となる可能性のある全ての機器への通電を遮断した状態にする②厨房内の着火源となるもの（ガス機器、ライター、バーナーなど）を確実に使用しないように店側に伝える
また、機器のブレーカをOFFすることによる静電気が発生する確率低下を加味する。
'集計値= No5-2.b.8 * No5-2.z.14 + No5-2.b.4 * No5-2.z.2
集計値=No5-2.3.4.1+No5-2.3.4.2
集計値=(No5-2.3.4.1.2+No5-2.3.4.1.3)*No5-2.3.4.1.1
冷凍回路部品取外す際にバーナーを使用する確率を50％とする
集計値=No5-2.3.4.1.2.1*No5-2.3.4.1.2.2*No5-2.k
A2L 冷媒においては，バーナー作業中に冷媒が噴出しても，噴出部では冷媒の燃焼速度よりも冷媒噴出速度の方が圧倒的に速いため着火しないため空間的遭遇確率は0とする。
A2L 冷媒においては，バーナー作業中に冷媒が噴出しても，噴出部では冷媒の燃焼速度よりも冷媒噴出速度の方が圧倒的に速いため着火しないため時間的遭遇確率は0とする。

1 / 6 ページ

機器検討データ
R-1234yfNo.

5-2.3.4.1.3
5-2.3.4.1.3.1

項目

冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率(バーナーによる部品交換作業)【庫内漏えい】冷媒回路内残存冷媒以外
の着火確率

未対策

対策

2.73E-07

2.73E-07

1.35E-08

1.35E-08

漏えい
起因

備考

作業時間 可燃域継 着火源作 着火源存 着火源使 着火源作
着火エネ
着火源
遭遇
着火源の
（使用時間） 続時間
動時間
在時間
用回数
動回数
ルギー区
起因 パターン
存在係数k
Ts[h]
Tv[h]
ΔTIc[h] ΔTI[h]
n[回]
nc[回]
分
集計値=No5-2.3.4.1.3.1+No5-2.3.4.1.3.7

集計値= No5-2.c.1 * (No5-2.3.4.1.3.4 * No5-2e.1 + No5-2.3.4.1.3.6 * No5-2.e.3)
集計値=No5-2.b.1 +No5-2.a.7

5-2.3.4.1.3.4

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

1.00E+00

1.00E+00

5-2.3.4.1.3.6

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

2.60E-07

2.60E-07

1.13E-05

1.13E-05

1.10E-05

1.10E-05

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
'集計値=No5-2.b.1 + No5-2.a.7 * No5-2.z.3
集計値=No5-2.b.3 + No5-2.b.7 + No5-2.a.3.2

5-2.3.4.1.3.7
5-2.3.4.1.3.8
5-2.3.4.1.3.9【庫外漏えい】冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率
バーナーによる部品交換作業時
庫外冷媒漏えい発生確率
バーナー使用時の修理作業に伴なう
庫外冷媒漏えい発生確率対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
'集計値=No5-2.b.3 + No5-2.b.7 + No5-2.a.3.2 * No5-2.z.3
集計値=No5-2.3.4.1.3.8 * (No5-2.3.4.1.3.12 * No5-2.e.2 * No5-2.3.4.1.3.14 * No5-2.e.4) * No.5-2.c.3
集計値=No5-2.3.4.1.3.9*No5-2.c.2
集計値=No5-2.3.4.2.3.10+No5-2.d.3
集計値=No5-2.b.2 +No5-2.a.8

5-2.3.4.1.3.12

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.00E+00

1.00E+00

5-2.3.4.1.3.14

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

9.22E-06

1.37E-07

5.00E-01

5.00E-01

1.82E-05

7.36E-11

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
'集計値=No5-2.b.2 + No5-2.a.8 * No5-2.z.3
集計値= No5-2.b.4 + No5-2.b.8 + No5-2.a.4.2

5-2.3.4.2
5-2.3.4.2.1
5-2.3.4.2.2

切断、カシメによる冷凍回路部品交換による着火確率
切断、カシメによる冷凍回路部品交換確率
冷媒回路内残存冷媒着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)

5-2.3.4.2.2.1

残存冷媒量による係数

1.00E-02

1.00E-02

5-2.3.4.2.2.4

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.00E+00

1.00E+00

5-2.3.4.2.2.6

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

2.73E-07

2.73E-07

1.35E-08

1.35E-08

1.00E+00

1.00E+00

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
'集計値= No5-2.b.4 + No5-2.b.8 + No5-2.a.4.2 * No5-2.z.3
集計値=(No5-2.3.4.2.2+No5-2.3.4.2.3)*No5-2.3.4.2.1
冷凍回路部品取外す際に切断する確率を50％とする
集計値= No5-2.3.4.2.2.1 * No5-2.k * (No5-2.3.4.2.2.4 * No5-2.e.2 + No5-2.3.4.2.2.6 * No5-2.e.4)
閉鎖回路に残存する冷媒量は全体量の1/100以下、
これが漏れた場合時空積は1/100になると想定集計値=No5-2.b.2
集計値=No5-2.b.4 + No5-2.b.8 + No5-2.a.4.2

5-2.3.4.2.3
5-2.3.4.2.3.1
5-2.3.4.2.3.4

冷媒回路内残存冷媒以外の着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)【庫内漏えい】着火確率(切断、カシメによる部品交換作業)
時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
'集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+No5-2.a.4.2 * No5-2.z.3
集計値=No5-2.3.4.2.3.1+No5-2.3.4.2.3.7
集計値= No5-2.c.1 * (No5-2.3.4.2.3.4 * 5-2.e.1 + No5-2.3.4.2.3.6 * No5-2.e.3)
集計値=No5-2.b.1
集計値= No5-2.b.3 + No5-2.b.7 + No5-2.a.3.2

5-2.3.4.2.3.6

5-2.3.4.2.3.7
5-2.3.4.2.3.8
5-2.3.4.2.3.9

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)【庫外漏えい】着火確率(切断、カシメによる部品交換作業）
庫外冷媒漏えい発生確率
冷凍回路部品交換時の作業に伴う
庫外冷媒漏えい発生確率0.00E+00

0.00E+00

2.60E-07

2.60E-07

1.13E-05

1.13E-05

1.10E-05

1.10E-05

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
'集計値= No5-2.b.3 + No5-2.b.7 + No5-2.a.3.2 * No5-2.z.3
集計値=No5-2.3.4.2.3.8 * (No5-2.3.4.2.3.13 * No5-2.e.2) + No5-2.3.4.2.3.15 * No5-2.e.4) * No.5-2.c.3
集計値=No5-2.3.4.2.3.9*No5-2.c.2
集計値=No5-2.d.3+No5-2.3.4.2.3.10
部品交換を行うのは冷媒放出、真空引き、窒素パージを行った後にこの作業となる。
冷媒放出忘れによる冷媒漏えいが発生するのはすべての工程を実行しなかった場合となる。
よって冷媒放出をしていない状態で部品交換作業をしてしまう確率はヒューマンエラーの1/1000とし、更に真空引き、窒素パージをし忘れる確率を各1/10とする。よって(1/1,000)*(1/10)*(1/10)=1/100,000とする
集計値=No5-2.b.2

5-2.3.4.2.3.10

冷媒回収忘れ1.00E-05

1.00E-05

5-2.3.4.2.3.13

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.00E+00

1.00E+00

5-2.3.4.2.3.15

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断することを教育する。
'集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+No5-2.a.4*No5-2.z.3

冷媒充填作業による着火確率【庫内漏えい】着火確率(冷媒充填作業)
庫内冷媒漏えい発生確率

1.52E-04

1.20E-07

2.09E-05

2.22E-10

集計値=No5-2.3.5.1+No5-2.3.5.2
集計値 = No5-2.3.5.1.1* (No5-2.3.5.1.2.2 * 5-2.e.1 + No5-2.3.5.1.2.4 * 5-2.e.3)

5.00E-04

5.32E-06

集計値=No5-2.3.5.1.1.1+5-2.c.1
集計値=No5-2.3.5.1.1.2*No5-2.3.5.1.1.3

ろう付け不良による
庫内冷媒漏えい発生確率

5.00E-04

5.00E-06

対策としてリークテストの実施の教育を行う。
'集計値=No5-2.3.5.1.1.2*No5-2.3.5.1.1.3*No5-2.z.9
ヒューマンエラーによるろう付け不良発生確率：1/1000
業務用冷蔵庫・製氷機の冷媒漏えいの内、50％が庫内漏えいを想定する（庫内漏れしない（蒸発器が庫外にある）製氷機もあるが、全体としては少ないので50％とする）

集計値=No5-2.b.4+No5-2.b.8+No5-2.a.4

5-2.3.5
5-2.3.5.1
5-2.3.5.1.1
5-2.3.5.1.1.1
5-2.3.5.1.1.2

ろう付け不良発生確率

1.00E-03

1.00E-03

5-2.3.5.1.1.3

庫内
冷媒漏えい修理割合

5.00E-01

5.00E-01

5-2.3.5.1.2.2

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

集計値=No5-2.a.9 + No5-2.b.1
1.00E+00

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断すること、
冷媒放出、充填作業時には、下記を実施することを教育する。
厨房内の着火源となるもの（ガス機器、ライター、バーナーなど）を確実に使用しないように店側に伝える'集計値=No5-2.a.9 * No5-2.z.3 + No5-2.b.1* No5-2.z.2

1.00E-03

集計値= No5-2.b.7 + No5-2.b.3

5-2.3.5.1.2.4

5-2.3.5.2
5-2.3.5.2.1
5-2.3.5.2.1.1

時間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)【庫外漏えい】着火確率(冷媒充填作業)
庫外冷媒漏えい発生確率
冷媒充填作業時の作業に伴う冷媒漏えい発生確率0.00E+00

冷媒放出、充填作業時には、下記の①②を実施することを教育する。
①店舗内の修理対象機器以外の着火源となる可能性のある全ての機器への通電を遮断した状態にする②厨房内の着火源となるもの（ガス機器、ライター、バーナーなど）を確実に使用しないように店側に伝える
また、機器のブレーカをOFFすることによる静電気が発生する確率低下を加味する。
集計値= No5-2.b.7 * No5-2.z.14 + No5-2.b.3 * No5-2.z.2

0.00E+00

1.31E-04

1.19E-07

5.70E-03

5.21E-03

5.70E-03

5.21E-03

5.00E-04

5.00E-06

5.00E-01

5.00E-01

集計値 = No5-2.3.5.2.1 * (No5-2.3.5.2.2.2 * No5-2.e.2 + No5-2.3.5.2.2.4 * No5-2.e.4) * No.5-2.c.3
集計値=No5-2.3.5.2.1.1+No5-2.c.2
集計値=No5-2.3.5.2.1.2+No5-2.d.5+No5-2.d.3
集計値=No5-2.3.5.1.1.2*No5-2.3.5.2.1.3

5-2.3.5.2.1.2

5-2.3.5.2.1.3

ろう付け不良による
庫外冷媒漏えい発生確率
庫外
冷媒漏えい修理割合

対策としてリークテストの実施の教育を行う。
'集計値=No5-2.3.5.1.1.2*No5-2.3.5.2.1.3*No5-2.z.9
冷凍回路修理の50%が庫外冷凍回路修理と想定する
集計値=No5-2.a.10 + No5-2.b.2

5-2.3.5.2.2.2

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

1.00E+00

対策として冷媒漏えい検知器を携帯し、検知時には作業を中断すること、
冷媒放出、充填作業時には、下記を実施することを教育する。
厨房内の着火源となるもの（ガス機器、ライター、バーナーなど）を確実に使用しないように店側に伝える'集計値=No5-2.a.10 * No5-2.z.3 + No5-2.b.2 * No5-2.z.2

1.00E-03

集計値=No5-2.b.8 + No5-2.b.4

5-2.3.5.2.2.4

時間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

冷媒放出、充填作業時には、下記の①②を実施することを教育する。
①店舗内の修理対象機器以外の着火源となる可能性のある全ての機器への通電を遮断した状態にする②厨房内の着火源となるもの（ガス機器、ライター、バーナーなど）を確実に使用しないように店側に伝える
また、機器のブレーカをOFFすることによる静電気が発生する確率低下を加味する。
''集計値=No5-2.b.8 * No5-2.z.14 + No5-2.b.4 * No5-2.z.2

0.00E+00

2 / 6 ページ

機器検討データ
R-1234yf
No.

項目
未対策

5-2.a.1

コンセントスパーク(庫内漏えい)0.00E+00

対策

0.00E+00

漏えい
起因

作業
(作業外)

備考

作業時間 可燃域継 着火源作 着火源存 着火源使 着火源作
着火エネ
着火源
遭遇
着火源の
（使用時間） 続時間
動時間
在時間
用回数
動回数
ルギー区
起因 パターン
存在係数k
Ts[h]
Tv[h]
ΔTIc[h] ΔTI[h]
n[回]
nc[回]
分

作業

①
(②)

1.00E+00

1.67E-01 1.39E-06 1.39E-06

1

1

0

大

A2L冷媒では着火源にならない
製品に電圧が印可された状態で電源コンセントを抜いた時に発生するアークを想定する.
部屋の上部にコンセント差込口がある場合と、下部にコンセント差込口がある場合をそれぞれ50％とし、下部にコンセントがある場合に下部に生成される可燃域にさらされるとした。
また、50%がブレーカを切らずにコンセントを外すとした。
ブレーカを切らずにコンセントを外す理由としてはブレーカが不明や、100V機種はブレーカを切ると同ブレーカに接続されている他の機器の電源も切れてしまうためブレーカを切れない、不注意がある。
よって，着火源の存在係数 kは50％×50％=25％とする。
スパーク発生時間＝5ms、作業時間を1時間とした。
作業時間Ts＝1[h]アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/1000/60/60=1.39E-06

5-2.a.2

コンセントスパーク(庫外漏えい)0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

1.84E-01 1.39E-06 1.39E-06

1

1

0

大

A2L冷媒では着火源にならない
製品に電圧が印可された状態で電源コンセントを抜いた時に発生するアークを想定する.
部屋の上部にコンセント差込口がある場合と、下部にコンセント差込口がある場合をそれぞれ50％とし、下部にコンセントがある場合に下部に生成される可燃域にさらされるとした。
また、50%がブレーカを切らずにコンセントを外すとした。
ブレーカを切らずにコンセントを外す理由としてはブレーカが不明や、100V機種はブレーカを切ると同ブレーカに接続されている他の機器の電源も切れてしまうためブレーカを切れない、不注意がある。
よって，着火源の存在係数 kは50％×50％=25％とする。
スパーク発生時間＝5ms、作業時間を1時間とした。
作業時間Ts＝1[h]アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=5/1000/60/60=1.39E-06

5-2.a.3

冷凍回路修理を伴わない作業起因着火源(庫内漏えい、着火エネルギー小)

集計値=No5-2.a.3.1 + No5-2.a.3.2
0.00E+00

0.00E+00
集計値=No5-2.a.3.1.1

5-2.a.3.1

作業起因静電気(庫内漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

作業起因静電気の対策として軍手などの静電気を防止することが可能な手袋を着用し、静電気の発生を防止しなければいけないことを教育する。
集計値=No5-2.a.3.1.1 * No5-2.z.5 * No5-2.z.15

0.00E+00

A2L冷媒では着火源にならない
作業時間Ts＝1[h]静電気の放電は作業の最初に修理する製品に触った際と修理後に製品のパネルをつける際起きるとし、合計2回強い放電を放つとした。
想定する作業は、製品下のアジャストボルトを手回しであげるなど。
静電気によるスパーク時間を1μsとする。⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.78E-10
5-2.a.3.1.1

作業起因静電気(庫内漏えい)0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

1.18E-01 2.78E-10 2.78E-10

2

2

0

小

東京の気象データを店舗内温度に換算して求めた
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ 1mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する。
(『報告書本体 4.2.2項 1)』参照)

5-2.a.3.2

電動ドライバ(庫内漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

5-2.a.3.2.1

電動ドライバ(庫内漏えい)0.00E+00

0.00E+00

5-2.a.4

作業起因着火源(庫外漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

1.18E-01 8.33E-04 8.33E-04

10

10

0

小

集計値=No5-2.a.3.2.1
対策としてブラシモータを使用してはならないことを教育する。
集計値=No5-2.a.3.2.1*No5-2.z.6
A2L冷媒では着火源にならない
作業時間Ts＝1[h]作業時に電動ドライバーにて、製品のパネルなどを取り外したり、交換部品の取外し、取付けを行うことを想定する。電動ドライバーの使用率を50％とする。
着火源となる電動ドライバーはブラシモーター式のみであり、その存在確率を5％とする。
よって、着火源の存在係数kは50％ x 5%=2.5%とする。 電動ドライバーの使用は1回あたり3秒、10回使用とする。
ブラシモーターの放電エネルギーは小さいため，可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書本体 4.2.4項 3)』参照)
集計値=No5-2.a.4.1 + No5-2.a.4.2
集計値=No5-2.a.4.1.1

5-2.a.4.1

作業起因静電気(庫外漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

作業起因静電気の対策として軍手などの静電気を防止することが可能な手袋を着用し、静電気の発生を防止しなければいけないことを教育する。
集計値=No5-2.a.4.1.1*No5-2.z.5 * No5-2.z.15

0.00E+00

A2L冷媒では着火源にならない
作業時間Ts＝1[h]静電気の放電は作業の最初に修理する製品に触った際と修理後に製品のパネルをつける際起きるとし、合計2回強い放電を放つとした。
想定する作業は、製品下のアジャストボルトを手回しであげるなど。
静電気によるスパーク時間を1μsとする。⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.78E-10
5-2.a.4.1.1

作業起因静電気(庫外漏えい)0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

1.30E-01 2.78E-10 2.78E-10

2

2

0

小

東京の気象データを店舗内温度に換算して求めた
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ 1mJ程度であり、着火する領域はグラフから可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する。
(『報告書本体 4.2.2項 1)』参照)

5-2.a.4.2

電動ドライバ(庫外漏えい、着火エネルギー小)0.00E+00

0.00E+00

5-2.a.4.2.1

電動ドライバ(庫外漏えい)0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

1.30E-01 8.33E-04 8.33E-04

10

10

0

小

5-2.a.5

冷媒回収機の誤使用(庫内漏えい)0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

1.67E-01 1.4E-06

1.4E-06

2

2

0

大

5-2.a.6

冷媒回収機の誤使用(庫外漏えい)0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

1.84E-01 1.4E-06

1.4E-06

2

2

0

大

5-2.a.7

バーナー(庫内漏えい)5.90E-01

5.90E-01

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

1.67E-01 3.3E-02

3.3E-02

4

4

1

大

5-2.a.8

バーナー(庫外漏えい)6.25E-01

6.25E-01

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

1.84E-01 3.3E-02

3.3E-02

4

4

1

大

5-2.a.9

真空ポンプ(庫内漏えい)0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

1.67E-01 1.4E-06

1.4E-06

2

2

0

大

5-2.a.10

真空ポンプ(庫外漏えい)0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業

①
(②)

1.00E+00

1.84E-01 1.4E-06

1.4E-06

2

2

0

大

5-2.b.1

店内着火源(着火エネルギー大、庫内漏えい)

1.00E+00

1.00E+00

5-2.b.1.1

コンセントスパーク

0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.67E-01 1.4E-06

1.4E-06

2

1

0

大

5-2.b.1.2

照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.67E-01 1.4E-06

1.4E-06

2

1

0

大

5-2.b.1.3

換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

1.00E+00

1.67E-01 1.4E-06

1.4E-06

0

1

0

大

5-2.b.1.4

フライヤスイッチ

0.00E+00

0.00E+00

1.00E+00

1.67E-01 1.4E-06

1.4E-06

10

1

0

大

5-2.b.1.5

電子レンジ

8.06E-17

8.06E-17

1.00E+00

1.67E-01 1.67E-01 1.67E-01 3.09E-07 1.00E+00

1.00E+00

大5-2.b.1.6

電灯

0.00E+00

0.00E+00

1.00E+00

1.67E-01

0

0

0

1

1

大

5-2.b.1.7

白熱球

0.00E+00

0.00E+00

1.00E+00

1.67E-01

0

0

0

1

1

大

5-2.b.1.8

デフロストヒータ

0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)

作業外
作業外

作業外

作業外
作業外
作業外

④
(③)
④
(③)
④
(③)
④
(③)
④
(③)
④
(③)

1.00E+00

1.67E-01

2.3

2.3

3 / 6 ページ

1

1

0

大

集計値=No5-2.a.4.2.1
対策としてブラシモータを使用してはならないことを教育する。
集計値=No5-2.a.4.2.1*No5-2.z.6
A2L冷媒では着火源にならない
作業時間Ts＝1[h]作業時に電動ドライバーにて、製品のパネルなどを取り外したり、交換部品の取外し、取付けを行うことを想定する。電動ドライバーの使用率を50％とする。
着火源となる電動ドライバーはブラシモーター式のみであり、その存在確率を5％とする。
よって、着火源の存在係数kは50％ x 5%=2.5%とする。 電動ドライバーの使用は1回あたり3秒、10回使用とする。
ブラシモーターの放電エネルギーは小さいため，可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書本体 4.2.4項 3)』参照)
A2L冷媒では着火源にならない
R290などの可燃性冷媒を20日前までの届け出なしに冷媒回収機により回収することは禁止されているが、誤って冷媒回収機を使用してしまうことを想定する。冷媒回収機の電源スイッチが着火源となる。
誤って冷媒回収機を使用してしまう確率を50％と想定する。よって、着火源存在係数k=0.5とする。
電源スイッチのON・OFFは作業開始、終了時の合計2回、放電時間各5ms⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06とする。
A2L冷媒では着火源にならない
R290などの可燃性冷媒を20日前までの届け出なしに冷媒回収機により回収することは禁止されているが、誤って冷媒回収機を使用してしまうことを想定する。冷媒回収機の電源スイッチが着火源となる。
誤って冷媒回収機を使用してしまう確率を50％と想定する。よって、着火源存在係数k=0.5とする。
電源スイッチのON・OFFは作業開始、終了時の合計2回、放電時間各5ms⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06とする。
バーナーによるによる冷凍回路部品の交換を想定する．
故障部品交換の為，2ヶ所の部品の取り外しと取付の計4回バーナーにより熱すると想定し，バーナーの使用回数は4回，1回の使用時間を2minと想定する。作業時間Ts＝1[h]バーナーによるによる冷凍回路部品の交換を想定する．
故障部品交換の為，2ヶ所の部品の取り外しと取付の計4回バーナーにより熱すると想定し，バーナーの使用回数は4回，1回の使用時間を2minと想定する。作業時間Ts＝1[h]A2L冷媒では着火源にならない
非防爆形真空ポンプの電源スイッチが着火源
電源スイッチのON・OFFは作業開始、終了時の合計2回
放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
A2L冷媒では着火源にならない
非防爆形真空ポンプの電源スイッチが着火源
電源スイッチのON・OFFは作業開始、終了時の合計2回
放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
集計値=No5-2.b.1.1〜No5-2.b.1.21 の合計値。
A2L冷媒では着火源にならない
平形ショーケース機械室もれ・冷媒500g・4分全量漏れより清掃のため1日2回清掃のため計4回抜き差し、
但し着火に関わる回数は2回（指すときは着火源にならない）。
50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜き差しする。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
A2L冷媒では着火源にならない
1日/2回スイッチONOFF、
但し着火に関わる回数は2回（ON→OFF のみ着火源になる）
放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
A2L冷媒では着火源にならない
一般的に常時運転のため、ON・OFF無し
A2L冷媒では着火源にならない
No5-2.b.2.10 (ガスフライヤー（換気影響あり）) に含める→存在確率0とする
電子レンジの発火事故時の炎が着火源
1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））⇒着火源使用回数n[回/日]=2.5X17/376,406/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60※可燃域継続時間は割付表上【数値パラメータ】参照
蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない
白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない
A2L冷媒では着火源にならない
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01

機器検討データ
R-1234yf
No.

項目
未対策

対策

備考
作業時間 可燃域継 着火源作 着火源存 着火源使 着火源作
着火エネ
着火源
遭遇
着火源の
（使用時間） 続時間
動時間
在時間
用回数
動回数
ルギー区
起因 パターン
存在係数k
Ts[h]
Tv[h]
ΔTIc[h] ΔTI[h]
n[回]
nc[回]
分
使用時間：5分／回
作業④
作業外
1.00E+00 1.67E-01 8.33E-02 8.33E-0260
11
大使用回数：60回／日 ： 営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回
(作業外)
(③)
使用時間：5分／回④
作業
作業外
1.00E+00 1.67E-01 8.33E-02 8.33E-0260
11
大使用回数：60回／日 ： 営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回
(作業外)
(③)
A2L冷媒では着火源にならない'燃焼部分に十分な空気吸込みがあるから着火源にならないが、着火時は十分な空気吸込みがないため、着火時の電気スパークは着火源とする。
作業④
作業外
1.00E+00 1.67E-01 5.0E-02 5.0E-0240
10
大使用時間：5msec/回
(作業外)
(③)
使用時間：40回/日
存在確率：90%
使用時間：45分／回
作業④
使用回数：5回／日
作業外
1.00E+00 1.67E-01 7.5E-01 7.5E-01
5
1
0.5
大
(作業外)
(③)
存在確率：50%
普及率0.01% 使用 16 h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]= 16 [h]④
作業
作業外
1.00E+00 1.67E-01
16
16
1
1
0.0001
大
(作業外)
(③)
漏えい
起因

5-2.b.1.9

ガスレンジ

4.81E-01

4.81E-01

5-2.b.1.10

ガスフライヤー

4.81E-01

4.81E-01

5-2.b.1.11

燃焼式湯沸器（スパーク）

0.00E+00

0.00E+00

5-2.b.1.12

ガス炊飯器

6.37E-02

6.37E-02

5-2.b.1.13

燃焼式暖房機7.08E-05

7.08E-05

5-2.b.1.14

喫煙具、タバコ

0.00E+00

0.00E+00

5-2.b.1.15

ライター（喫煙具への着火）

0.00E+00

0.00E+00

5-2.b.1.16

ライター（ガスバーナへの着火）

0.00E+00

0.00E+00

5-2.b.1.17

ライター（その他への着火）

0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業外

5-2.b.1.18

食品に装飾する火（花火、ローソク）

4.66E-04

4.66E-04

作業(作業外)

5-2.b.1.19

ローソク

0.00E+00

0.00E+00

5-2.b.1.20

カセットボンベバーナー

7.76E-03

5-2.b.1.21

フード用換気扇

5-2.b.2

店内着火源(着火エネルギー大、庫外漏えい)

作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)

作業外

④
(③)
④
(③)
④
(③)

厨房で喫煙しない

1.00E+00

1.67E-01

1.00E+00

1.67E-01

1.00E+00

1.67E-01 1.39E-03 1.39E-03

10

1

0

大

④
(③)

1.00E+00

1.67E-01 3.33E-02 3.33E-02

2

1

0

大

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.67E-01 3.33E-02 3.33E-02

2

1

0.3

大

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.67E-01 3.33E-02 3.33E-02

2

1

0

大

7.76E-03

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.67E-01 2.78E-03 2.78E-03

10

1

0.3

大

0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.67E-01 1.39E-06 1.39E-06

2

1

0

大

1.00E+00

1.00E+00

作業外
作業外

厨房で喫煙しない

5-2.b.2.1

コンセントスパーク

0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.84E-01 1.4E-06

1.4E-06

2

1

0

大

5-2.b.2.2

照明スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.84E-01 1.4E-06

1.4E-06

2

1

0

大

5-2.b.2.3

換気扇スイッチ

0.00E+00

0.00E+00

1.00E+00

1.84E-01 1.4E-06

1.4E-06

0

1

0

大

5-2.b.2.4

フライヤスイッチ

0.00E+00

0.00E+00

1.00E+00

1.84E-01 1.4E-06

1.4E-06

10

1

0

大

5-2.b.2.5

電子レンジ

8.58E-17

8.58E-17

1.00E+00

1.84E-01 1.67E-01 1.67E-01 3.09E-07 1.00E+00

1.00E+00

大5-2.b.2.6

電灯

0.00E+00

0.00E+00

1.00E+00

1.84E-01

0

0

0

1

1

大

5-2.b.2.7

白熱球

0.00E+00

0.00E+00

1.00E+00

1.84E-01

0

0

0

1

1

大

5-2.b.2.8

デフロストヒータ

0.00E+00

0.00E+00

1.00E+00

1.84E-01

2.3

2.3

1

1

0

大

5-2.b.2.9

ガスレンジ

5.07E-01

5.07E-01

1.00E+00

1.84E-01 8.33E-02 8.33E-02

60

1

1

大

5-2.b.2.10

ガスフライヤー

5.07E-01

5.07E-01

1.00E+00

1.84E-01 8.33E-02 8.33E-02

60

1

1

大

5-2.b.2.11

燃焼式湯沸器（スパーク）

0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.84E-01 5.0E-02

5.0E-02

40

1

0

大

5-2.b.2.12

ガス炊飯器

6.81E-02

6.81E-02

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.84E-01 7.5E-01

7.5E-01

5

1

0.5

大

5-2.b.2.13

燃焼式暖房機7.08E-05

7.08E-05

1.00E+00

1.84E-01

161

10.0001大5-2.b.2.14

喫煙具、タバコ

0.00E+00

0.00E+00

1.00E+00

1.84E-01

5-2.b.2.15

ライター（喫煙具への着火）

0.00E+00

0.00E+00

1.00E+00

1.84E-01

5-2.b.2.16

ライター（ガスバーナへの着火）

0.00E+00

0.00E+00

1.00E+00

1.84E-01 1.39E-03 1.39E-03

10

1

0

大

5-2.b.2.17

ライター（その他への着火）

0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.84E-01 3.33E-02 3.33E-02

2

1

0

大

5-2.b.2.18

食品に装飾する火（花火、ローソク）

5.11E-04

5.11E-04

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.84E-01 3.33E-02 3.33E-02

2

1

0.3

大

5-2.b.2.19

ローソク

0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.84E-01 3.33E-02 3.33E-02

2

1

0

大

5-2.b.2.20

カセットボンベバーナー

8.60E-03

8.60E-03

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.84E-01 2.78E-03 2.78E-03

10

1

0.3

大

5-2.b.2.21

フード用換気扇

0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.84E-01 1.39E-06 1.39E-06

2

1

0

大

5-2.b.3

店内着火源(着火エネルギー小、庫内漏えい)

0.00E+00

0.00E+00

5-2.b.3.1

ブラシモータ
(ON・OFF動作)

0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)

作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)
作業
(作業外)

作業
(作業外)

作業外
作業外

作業外

作業外
作業外
作業外
作業外
作業外

作業外
作業外
作業外
作業外

作業外

④
(③)
④
(③)
④
(③)
④
(③)
④
(③)
④
(③)
④
(③)
④
(③)

④
(③)
④
(③)
④
(③)
④
(③)

④
(③)

1.00E+00

16

No5-2.b.1.20のカセットボンベバーナーに着火を含める→存在確率0とする
A2L冷媒では着火源にならない（電子ライターのため）。
■誕生日ケーキに使用する（花火、ローソクへの着火）
使用時間：2分／回
使用回数：2回／日
存在確率：30%■食品に装飾する火を想定（誕生日ケーキに使用する）
使用時間：2分／回
使用回数：2回／日
存在確率：30%
No5-2.b.1.18に含める→存在確率0とする■誕生日ケーキに使用する
使用時間：2分／回
使用回数：2回／日
存在確率：30%
使用時間：10秒／回
使用回数：10回／日
存在確率：30%
A2L冷媒では着火源にならない
1日/2回スイッチONOFF、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
OFF時のみ放電
集計値=No5-2.b.2.1〜No5-2.b.2.21 の合計値。
A2L冷媒では着火源にならない
平形ショーケース機械室もれ・冷媒500g・4分全量漏れより清掃のため1日2回清掃のため計4回抜き差し、
但し着火に関わる回数は2回（指すときは着火源にならない）。
50％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜き差しする。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
A2L冷媒では着火源にならない
1日/2回スイッチONOFF、
但し着火に関わる回数は2回（ON→OFF のみ着火源になる）
放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
A2L冷媒では着火源にならない
一般的に常時運転のため、ON・OFF無し
A2L冷媒では着火源にならない
No5-2.b.2.10 (ガスフライヤー（換気影響あり）) に含める→存在確率0とする
電子レンジの発火事故時の炎が着火源
1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、
市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））⇒着火源使用回数n[回/日]=2.5X17/376,406/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60※可燃域継続時間は割付表上【数値パラメータ】参照
蛍光灯・LED表面温度100℃以下 発火源とならない
白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下 発火源とならない
A2L冷媒では着火源にならない
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
使用時間：5分／回
使用回数：60回／日 ： 営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回
使用時間：5分／回
使用回数：60回／日 ： 営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回
A2L冷媒では着火源にならない'燃焼部分に十分な空気吸込みがあるから着火源にならないが、着火時は十分な空気吸込みがないため、着火時の電気スパークは着火源とする。
使用時間：5msec/回
使用時間：40回/日
存在確率：90%'使用時間：45分／回
使用回数：5回／日
存在確率：50%
普及率0.01% 使用 16 h/日 ΔTIc[h]=ΔTI[h]= 16 [h]
厨房で喫煙しない
厨房で喫煙しない

1.18E-01 1.4E-06

1.4E-06

144

1

0

小

No5-2.b.1.20のカセットボンベバーナーに着火を含める→存在確率0とする
A2L冷媒では着火源にならない（電子ライターのため）。
■誕生日ケーキに使用する（花火、ローソクへの着火）
使用時間：2分／回
使用回数：2回／日
存在確率：30%■食品に装飾する火を想定（誕生日ケーキに使用する）
使用時間：2分／回
使用回数：2回／日
存在確率：30%
No5-2.b.1.18に含める→存在確率0とする■誕生日ケーキに使用する
使用時間：2分／回
使用回数：2回／日
存在確率：30%
使用時間：10秒／回
使用回数：10回／日
存在確率：30%
A2L冷媒では着火源にならない
1日/2回スイッチONOFF、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
OFF時のみ放電
集計値=No5-2.b.3.1+No5-2.b.3.2
A2L冷媒では着火源にならない
一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、
コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーは小さいため，可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書本体 4.2.4項 3)』参照)

5-2.b.3.2

ディスペンサー

0.00E+00

0.00E+00

作業(作業外)

5-2.b.4

店内着火源(着火エネルギー小、庫外漏えい)

0.00E+00

0.00E+00

作業(作業外)

5-2.b.4.1

ブラシモータ
(ON・OFF動作)

0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.18E-01 1.4E-06

1.4E-06

50

1

0

小

④
(③)

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.30E-01 1.4E-06

1.4E-06

144

1

0

小

A2L冷媒では着火源にならない
使用時間：5msec／回
使用回数：50回/日
存在確率：50%
集計値=No5-2.b.4.1+No5-2.b.4.2
A2L冷媒では着火源にならない
一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、
コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大ON6回・OFF6回とし、合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。
アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
ブラシモーターの放電エネルギーは小さいため，可燃域継続時間と平均可燃空間体積双方を2^0.5 で除する。
(『報告書本体 4.2.4項 3)』参照)

5-2.b.4.2

ディスペンサー

0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.30E-01 1.4E-06

1.4E-06

4 / 6 ページ

50

1

0

小

A2L冷媒では着火源にならない
使用時間：5msec／回
使用回数：50回/日
存在確率：50%

機器検討データ
R-1234yf
No.

項目
未対策

対策

5-2.b.7

店内着火源（静電気）(着火エネルギー小、庫内漏えい)

0.00E+00

0.00E+00

5-2.b.7.1

静電気
人体・全機器共通

0.00E+00

0.00E+00

漏えい
起因

作業
(作業外)

備考

作業時間 可燃域継 着火源作 着火源存 着火源使 着火源作
着火エネ
着火源
遭遇
着火源の
（使用時間） 続時間
動時間
在時間
用回数
動回数
ルギー区
起因 パターン
存在係数k
Ts[h]
Tv[h]
ΔTIc[h] ΔTI[h]
n[回]
nc[回]
分

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.18E-01 2.78E-10 2.78E-10

4

1

0

小

集計値=No5-2.b.7.1
対策として、 換気による静電気発生係数も加味する。
'集計値=No5-2.b.7.1* No5-2.z.13
A2L冷媒では着火源にならない
従業員：4人
帯電タイミング：朝一、休憩後の2回帯電時に機器等に触れたタイミングで静電気が発生する※一回放電したら帯電しない⇒店内は湿度高いため
4×2=8回（MAX）
8回の内4回は厨房内で放電する
放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10

5-2.b.8

店内着火源（静電気）(着火エネルギー小、庫外漏えい)

0.00E+00

0.00E+00

5-2.b.8.1

静電気
人体・全機器共通

0.00E+00

0.00E+00

作業
(作業外)

作業外

④
(③)

1.00E+00

1.30E-01 2.78E-10 2.78E-10

4

1

0.00E+00

小静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数
k=1X0.187=0.187
集計値=No5-2.b.8.1
対策として、 換気による静電気発生係数も加味する。
'集計値=No5-2.b.8.1* No5-2.z.13
A2L冷媒では着火源にならない
従業員：4人
帯電タイミング：朝一、休憩後の2回帯電時に機器等に触れたタイミングで静電気が発生する※一回放電したら帯電しない⇒店内は湿度高いため
4×2=8回（MAX）
8回の内4回は厨房内で放電する
放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数
k=1X0.187=0.187

5-2.c.1
5-2.c.1.1

修理作業に伴わない
庫内冷媒漏えい発生確率
庫内冷媒漏えい割合

3.24E-07
5.00E-01

使用時冷媒漏えい
発生確率5.68E-03

5.68E-03

5-2.c.1.3

修理作業の時間率

1.14E-04

1.14E-04

5-2.c.2.1

修理作業に伴わない
庫外冷媒漏えい発生確率
庫外冷媒漏えい割合

5-2.c.3

下ユニット率

業務用冷蔵庫・製氷機の冷媒漏えいの内、50％が庫内漏えいを想定する（庫内漏れしない（蒸発器が庫外にある）製氷機もあるが、全体としては少ないので50％とする）

5.00E-01

5-2.c.1.2

5-2.c.2

集計値=No5-2.c.1.1*No5-2.c.1.2*No5-2.c.1.3

3.24E-07

3.24E-07

3.24E-07

5.00E-01

5.00E-01

6.31E-01

6.31E-01

冷機応用製品リスクアセスメントSWG参加会社による業務用冷蔵庫・製氷機市場漏洩件数調査により算出
2014〜2017年度の冷媒漏えい件数を調査し、1年あたりの冷媒漏えい件数を算出し、市場普及台数台を用いて冷媒漏えい発生確率を算出。
冷媒漏えい確率：17,623(件/年) / 3,102,773(台) = 0.00568
噴出漏れ件数：6件/年（=25/4）
急速漏れ件数：1,956件/年（=7,823/4）
微小漏れ件数：15,661件/年（=62,644/4）
漏えいした冷媒が作業時間と出会う確率（遭遇確率）=1hr/24hr/365日
冷凍回路修理を伴わない作業、冷媒放出・真空引き作業、冷凍回路部品交換作業、冷媒充填作業の作業時間は各1時間を想定する。
集計値=No5-2.c.2.1*No5-2.c.1.2*No5-2.c.1.3
冷媒漏えいの内、50％が庫外漏えいを想定する対象機（業冷、製氷機）の普及台数より算出（業冷縦を上ユニット、業冷横と製氷機を下ユニットとする）→上ユニットは自然滞留時に拡販されるため時空積、可燃域継続時間が限りなく0に近いため
下ユニットのみ考慮する
集計値= (No5-2.d.1.1 * No5-2.d.1.6 * No5-2.d.1.7) *［(No5-2.d.1.5 + No5-2.d.1.2 * No5-2.d.1.8) + (5-2.f * (No5-2.d.1.3 + No5-2.d.1.4 * No5-2.d.1.8))]

5-2.d.1

回収袋を介した冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率5-2.d.1.1

回収袋による
屋外冷媒廃棄の割合

5-2.d.1.2
5-2.d.1.3

0.00E+00

対策として可燃性冷媒の機器からの放出方法を教育する
集計値= (No5-2.d.1.1 * No5-2.d.1.6 * No5-2.d.1.7) * ［(No5-2.d.1.5 + No5-2.d.1.2 * No5-2.d.1.8) +(No5-2.f * No5-2.z.12 * (No5-2.d.1.3 + No5-2.d.1.4 * No5-2.d.1.8))]

0.00E+00

0.00E+00

0.00E+00

冷媒回収袋の破損

1.00E-03

1.00E-03

ホース接続不良による漏えい発生確率5.00E-02

5.00E-02

5-2.d.1.4

回収袋内の冷媒放出位置が不適切

5.00E-02

5.00E-02

5-2.d.1.5

ホース取り外し時の漏えい(回収袋、冷媒充填)

5.00E-03

5.00E-03

１MPa 未満の圧縮ガス又は0.2MPa 未満の液化ガスならば、高圧ガスの製造には当たらないため回収袋でも冷媒回収可能だが、回収袋による屋外冷媒廃棄の割合は0％とする。
高圧ガス保安法においてA2L冷媒(特定不活性ガス)は回収機での回収が可能となっており、
既存A1冷媒と同様に冷媒回収機での冷媒回収が行われると考えられる為、冷媒回収機による冷媒回収を100%とする。
冷媒回収袋が破損している確率。ヒューマンエラーと同程度(1/1000)で発生すると仮定する
冷媒回収袋へのホース接続不良による冷媒漏えいを想定する。
冷媒回収袋へのホース接続作業は可燃性冷媒機器特有の作業となるため、ヒューマンエラー『5.00×10-2』とする。
誤って店内にて冷媒回収袋から冷媒を放出してしまった場合を想定する。
冷媒回収袋からの冷媒放出作業は可燃性冷媒機器特有の作業となるため、ヒューマンエラー『5.00×10-2』とする。
ホース内に残った冷媒が流出する。
ホースは1/4インチ・内径は5 mmとすると断面積Sは
S=π×5^2/4×10^-6=1.96×10^-5 (m2)となる。
ホース長さは1mを想定する。
20℃の飽和液冷媒の場合，密度は500.1 kg/m3、
ホース内冷媒量=S×ホース長さ×ρ=1.96×10^-5(m2)×1(m)×500.1 (kg/m3)×1000 (g/kg)=9.8 (g)20℃の飽和ガス冷媒の場合，密度は18.1 kg/m3、
ホース内冷媒量=S×ホース長さ×ρ=1.96×10^-5(m2)×1(m)×18.1 (kg/m3)×1000 (g/kg)=0.35 (g)ホース内が液20%、ガス80%と想定し、ホース内冷媒量=9.8×0.2+0.35×0.8=2.24 g
ショーケースへの冷媒充填量500gに対してホース内冷媒量2.24 gとなるので、ホース取外し時の冷媒冷媒漏えいを2.24/500 = 4.48E-03≒5.00E-03とする。

5-2.d.1.6

回収袋による冷媒放出作業の繰り返し回数

7.00E+00

回収袋による冷媒放出作業は複数回繰り返さなければ、機器内の冷媒を全て放出できない。
回収袋のサイズ＝45 L（仮）R290 の大気圧密度≒1.8 kg/m3
冷媒量＝0.5 kgでは、R290 の大気圧での体積＝0.5/1.8＝0.2778 m3＝277.8 L
回収袋での冷媒回収の回数＝277.8/45＝6.17 回 ≒7 回 。
よって回収袋による冷媒放出作業は 7 回繰り返すと想定する。

7.00E+00

5-2.d.1.7

同じ失敗を繰り返す確率

5.00E-01

5.00E-01

5-2.d.1.8

回収袋内冷媒量割合

1.43E-01

1.43E-01

5-2.d.2

ホースによる屋外冷媒廃棄の冷媒漏えい発生確率0.00E+00

0.00E+00

5-2.d.2.1

ホースによる
屋外冷媒廃棄の割合

0.00E+00

0.00E+00

5-2.d.2.2

ホース先端の設置場所が不適切な確率

5.00E-02

5.00E-02

5-2.d.2.3

ホース取り外し時の漏えい(ホースによる屋外放出)

7.00E-04

7.00E-04

回収袋による冷媒放出作業は複数回繰り返えすこととなるが、繰り返し作業の中でヒューマンエラーによる冷媒漏えいが発生した場合、次からの作業は気を付けるため、再度、同じヒューマンエラーが発生する可能性は、低下すると考えられる。
同じ失敗を繰り返す確率を『0.5』と想定する。
回収袋に冷媒を移した後の回収袋からの冷媒漏えい量は機器からの冷媒漏えい量の『1／回収袋による冷媒放出作業の繰り返し回数』となる。
よって、回収袋内冷媒量割合を『1／回収袋による冷媒放出作業の繰り返し回数(5-2.d.1.6)』とする。
集計値= No5-2.d.2.1 * (No5-2.d.2.3 + (No5-2.d.2.4 + No5-2.d.2.2) * 5-2.f)
対策として可燃性冷媒の機器からの放出方法を教育する
集計値= No5-2.d.2.1 * (No5-2.d.2.3 + (No5-2.d.2.4 + No5-2.d.2.2) * 5-2.f * No5-2.z.12)
ホースによる屋外冷媒廃棄は0%とする。
高圧ガス保安法においてA2L冷媒(特定不活性ガス)は回収機での回収が可能となっており、
既存A1冷媒と同様に冷媒回収機での冷媒回収が行われると考えられる為、冷媒回収機による冷媒回収を100%とする。
冷媒のホースによる屋外放出時に放出されるホース先端が店外まで伸びてい場合や、ホースから冷媒を放出した際にホース先端が固定されておらずホースがあばれて店内に冷媒が漏れてしまう場合を想定する。
冷媒のホースによる屋外放出作業は可燃性冷媒機器特有の作業となるため、ヒューマンエラー『5.00×10-2』とする。
ホース内に残った冷媒が流出する。
ホースは1/4インチ・内径は5 mmとすると断面積Sは
S=π×5^2/4×10^-6=1.96×10^-5 (m2)となる。
ホース長さは10mを想定する。
ホース内冷媒は20℃大気圧ガスと想定する。
ホース内冷媒量=S×ホース長さ×ρ=1.96×10^-5(m2)×10(m)×1.8 (kg/m3)×1000 (g/kg)= 0.35 (g)
冷機応用製品への冷媒充填量500gに対してホース内冷媒量0.35 gとなるので、ホース取外し時の冷媒冷媒漏えいを『0.35/500』とする。

5-2.d.2.4

ホース接続不良による漏えい発生確率(機器への接続)

1.00E-03

1.00E-03

5-2.d.3

修理作業に伴う冷媒漏えい発生確率(配管破損)

1.00E-06

1.00E-06

5-2.d.4

真空ポンプの排気による冷媒漏えい

1.00E-02

1.00E-02

5-2.d.5

充填ホース接続部からの冷媒漏えい発生確率

5.20E-03

5.20E-03

5-2.d.5.1

充填ホース接続不良による漏えい発生確率

1.00E-03

1.00E-03

5-2.d.5.2

バルブ誤操作

1.00E-03

1.00E-03

5-2.d.6

冷媒回収機による冷媒回収の
冷媒漏えい発生確率2.10E-03

2.10E-03

5-2.d.6.1

冷媒回収機
による冷媒回収の割合

1.00E+00

1.00E+00

5-2.d.6.2

回収不足

1.00E-03

1.00E-03

冷媒回収袋へのホース接続不良による冷媒漏えいを想定する。
機器へのホース接続は従来から行っている作業であるため、ヒューマンエラー『1.00×10-3』とする。
作業中に誤って配管を破損させてしまい冷媒漏えいが発生すことを想定。
ヒューマンエラー発生確率：1/1000
近くに露出配管がある確率：1/10
配管と接触した場合に冷媒漏えいに至る確率：1/100
上記を乗じて算出。
店内での真空ポンプによる真空引きにより、機械内に残った冷媒が放出する。
機器内の冷媒は大気圧となっており、微量と考え、『1.00×10-2』とする。
集計値=No5-2.d.1.5+ (No5-2.d.5.1 + No5-2.d.5.2) * No5-2.f
冷媒充 時のホース接続不良による冷媒漏えいを想定する。
冷媒充 時のホース接続は従来から行っている作業であるため、ヒューマンエラー『1.00×10-3』とする。
冷媒充 後にバルブを閉じずにホースを外してしまうことを想定する。
冷媒充 後にバルブを閉じる作業は従来から行っている作業であるため、ヒューマンエラー『1.00×10-3』とする。
集計値=No5-2.d.6.1*(No5-2.d.6.2+No5-2.d.5.2+(No5-2.d.2.4*No5-2.f))
高圧ガス保安法においてA2L冷媒(特定不活性ガス)は回収機での回収が可能となっており、
既存A1冷媒と同様に冷媒回収機での冷媒回収が行われると考えられる為、冷媒回収機による冷媒回収を100%とする。
完全に冷媒回収が完了する前に冷媒回収ホースを外してしまうことを想定する。
冷媒回収機による作業は従来から行っている作業であるため、ヒューマンエラー『1.00×10-3』とする。

5 / 6 ページ

機器検討データ
R-1234yf
No.

項目
未対策

対策

漏えい
起因

5-2.e.1

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー大)

4.17E-02

4.17E-02

大

5-2.e.2

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー大)

3.63E-02

3.63E-02

大

5-2.e.3

空間的遭遇確率(庫内漏えい、着火エネルギー小)2.95E-02

2.95E-02

小5-2.e.4

5-2.f
5-2.k
5-2.k.1
5-2.k.1.1

空間的遭遇確率(庫外漏えい、着火エネルギー小)2.57E-02

2.57E-02

冷媒漏えいに気付かない確率
冷媒回路内の残存冷媒を放出してしまう確率
閉回路内に残存した冷媒を放出してしまう確率
閉回路存在確率1.00E-01

1.00E-01

5.00E-02

2.02E-07

2.65E-09

2.65E-09

1.00E-03

1.00E-03

備考

作業時間 可燃域継 着火源作 着火源存 着火源使 着火源作
着火エネ
着火源
遭遇
着火源の
（使用時間） 続時間
動時間
在時間
用回数
動回数
ルギー区
起因 パターン
存在係数k
Ts[h]
Tv[h]
ΔTIc[h] ΔTI[h]
n[回]
nc[回]
分

小

冷媒漏えい解析結果より算出※空間体積・可燃域継続時間・時空積は割付表上【数値パラメータ】参照
空間的遭遇確率(静電気以外)=平均可燃空間体積[m3]/空間体積[m3]
冷媒漏えい解析結果より算出※空間体積・可燃域継続時間・時空積は割付表上【数値パラメータ】参照
空間的遭遇確率(静電気以外)=平均可燃空間体積[m3]/空間体積[m3]
冷媒漏えい解析結果より算出※空間体積・可燃域継続時間・時空積は割付表上【数値パラメータ】参照
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ 1mJ程度であり、着火する領域はグラフから
可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する(『報告書本体 4.2.2項 1)』参照)
冷媒漏えい解析結果より算出※空間体積・可燃域継続時間・時空積は割付表上【数値パラメータ】参照
静電気の放電ｴﾈﾙｷﾞｰ 1mJ程度であり、着火する領域はグラフから
可燃空間の約1/2となるため、可燃域継続時間と平均可燃空間体積を2^0.5で除する(『報告書本体 4.2.2項 1)』参照)
作業者が冷媒漏えいに気が付かない確率を1/10とする
集計値=No5-2.k.1+No5-2.k.2
集計値=No5-2.k.1.1*No5-2.k.1.2*No5-2.k.1.3
業務用冷蔵庫、製氷機の1/1000の機器に閉回路が存在すると想定閉回路内にある部品は膨張弁・電磁弁と想定する。(弁が閉じた状態で機械が停止し、弁の間の配管に冷媒が残存する。)
膨張弁・電磁弁交換比率 （日冷工：微燃性冷媒を使用した低温機器のリスク評価報告書(2017.11))[130回/年]÷ストック台数49,000台／10年）≒2.65E-3
ヒューマンエラー(1/1000)で閉回路存在に気付かない
集計値=No5-2.k.2.1

5-2.k.1.2

閉回路部品を交換する確率

2.65E-03

2.65E-03

5-2.k.1.3

閉回路存在に気付かない確率

1.00E-03

1.00E-03

5-2.k.2

冷媒回収不足5.00E-02

2.00E-07

5-2.k.2.1

冷媒回収不足5.00E-02

5.00E-02

可燃性冷媒特有作業ヒューマンエラー(5/100)で冷媒回収不足となる
残存冷媒の排除するため冷媒放出後、下記の作業をすることを教育する
真空ポンプで冷媒回路を真空引きする。
・時間的遭遇確率（対策）= 時間的遭遇確率(未対策)×対策を実施しない人の割合＋
時間的遭遇確率（未対策）×対策の効果の割合×（1-対策を実施しない人の割合）= 時間的遭遇確率(未対策)×(対策を実施しない人の割合＋対策の効果の割合×(1-対策を実施しない人の割合))

5-2.z.1

対策
防爆形真空ポンプによる残存冷媒の排除―

2.00E-03

・対策を実施しない人の割合：0.001(修理業者は機器メーカの管理が行き届き、すべての修理業者が教育を受けると考えるが、実施しない人がヒューマンエラー1/1000の確率でいると想定)・対策の効果の割合：0.001(対策を行なっても、ヒューマンエラー1/1000の確率で冷媒が残存すると想定)対策の効果=対策を無視する人の確率＋対策の効果の割合×(1-対策を無視する人の確率)= 0.001+0.001×(1-0.001) = 0.002[-]

5-2.z.2

対策
冷媒回収、充填作業時の店内着火源の排除―対策として5-2.z.1『防爆形真空ポンプによる残存冷媒の排除』、
5-2.z.12『窒素パージによる残存冷媒の排除』よる
冷媒回収不足軽減率を乗じる
集計値=No5-2.k.2.1*5-2.z.1*5-2.z.11

冷媒回収、充填作業時には、下記を実施することを教育する。
厨房内の着火源となるもの（ガス機器、ライター、バーナーなど）を確実に使用しないように店側に伝える・対策を実施しない人の割合：0.001(修理業者は機器メーカの管理が行き届き、すべての修理業者が教育を受けると考えるが、実施しない人がヒューマンエラー1/1000の確率でいると想定)・対策の効果の割合：0 (対策を行えば着火源は排除される)対策の効果=対策を実施しない人の割合＋対策の効果の割合×(1-対策を実施しない人の割合)= 0.001+0×(1-0.001) = 0.001[-]

1.00E-03

5-2.z.3

対策
漏えい検知器の携帯検知による作業中断―

1.10E-02

5-2.z.4

対策
漏えい検知器の携帯検知により換気―

1.00E+00

漏えい検知器を携帯し、検知器が作動した場合に作業を中断し、検知器が冷媒を検知しなくなるまで、作業を再開してはいけないことを教育する。効果として着火源存在確率が低下する。
・対策を実施しない人の割合：0.001(修理業者は機器メーカの管理が行き届き、すべての修理業者が教育を受けると考えるが、実施しない人がヒューマンエラー1/1000の確率でいると想定)・対策の効果の割合：0.01 (保守点検の標準効果と同等とする)対策の効果=対策を実施しない人の割合＋対策の効果の割合×(1-対策を実施しない人の割合)= 0.001+0.01×(1-0.001) = 0.011[-]換気による効果が不明なため『1』とする。

5-2.z.5

対策
静電気防止手袋の使用―

1.10E-02

5-2.z.6

対策
ブラシモータの使用禁止―

1.00E-01

5-2.z.7

対策
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収機の使用禁止―

1.00E-01

A2Lでは電動工具は着火源にならないので不要
修理時には軍手などの静電気を防止することが可能な手袋を着用し，静電気の発生を防止しなければいかないことを教育する。
・対策を実施しない人の割合：0.001(修理業者は機器メーカの管理が行き届き、すべての修理業者が教育を受けると考えるが、実施しない人がヒューマンエラー1/1000の確率でいると想定)・対策の効果の割合：0.01 (静電気は1/100の確率で発生する)対策の効果=対策を実施しない人の割合＋対策の効果の割合×(1-対策を実施しない人の割合)= 0.001+0.01×(1-0.001) = 0.011[-]
A2Lでは電動工具は着火源にならないので不要
電動ドライバーを使用する場合にはブラシモータを使用する電動ドライバーを使用しないことを教育する。
教育と同様の対策効果とし、対策効果を1.00×10-1とする．
A2Lでは真空ポンプ、冷媒回収機は着火源にならないので不要
非防爆形真空ポンプ、冷媒回収機を使用しないことを教育する。
教育と同様の対策効果とし、対策効果を1.00×10-1とする．
可燃性冷媒を使用していることを機械に表示し、注意喚起し、可燃性冷媒取扱に関する教育をする。
効果があるのは配管破損と作業に伴う着火源の扱いに対する注意のみであり効果範囲が極めて狭い為『1』(効果なし)とする。

5-2.z.8

対策
可燃性冷媒注意喚起ラベルによる注意喚起―

1.00E+00

5-2.z.9

対策
ろう付け後のリークテスト実施―

1.00E-02《注意喚起表示内容》
火災の危険あり／可燃性物質
・冷媒が滞留しないような十分な換気を行う。
・冷媒が充 された状態での火気使用厳禁。
・配管を傷つけたり，損傷させたりしない。
経産省のマニュアルの検査・評価試験と同等とし，0.01 とする。
本対策なしとして『1』とする。

5-2.z.10対策
扉の低速開放―1.00E+00
残存冷媒の排除するため冷媒放出後、窒素ガスで冷媒回路をパージすることを教育する

5-2.z.11

対策
窒素パージによる残存冷媒の排除―

2.00E-03

5-2.z.12

対策
可燃性冷媒放出方法の教育―

1.00E+00

5-2.z.13

対策
換気による静電気発生係数―5.86.E-01

5-2.z.14

対策
店内機器停止による静電気発生低減率―

5.00.E-01

・対策を実施しない人の割合：0.001(修理業者は機器メーカの管理が行き届き、すべての修理業者が教育を受けると考えるが、実施しない人がヒューマンエラー1/1000の確率でいると想定)・対策の効果の割合：0.001(対策を行なっても、ヒューマンエラー1/1000の確率で冷媒が残存すると想定)対策の効果=対策を無視する人の確率＋対策の効果の割合×(1-対策を無視する人の確率)= 0.001+0.001×(1-0.001) = 0.002[-]
可燃性冷媒の機器からの放出方法を教育する
A2Lでは静電気は着火源にならないので不要
作業中は店舗内の換気を作動状態にし，屋外に繋がる扉を開放状態にして通風をよくする。
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率は店内18.7%、屋外3.2%と想定しているが、通風を良くすることにより、店内湿度は店内、屋外の平均湿度となるものと想定し、静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる確率は10.95%［=(18.7+3.2)/2］になるとする。
よって，対策時の静電気による着火確率を10.95/18.7倍とする。
A2Lでは静電気は着火源にならないので不要
冷媒放出、充填作業時には店内機器への通電を遮断する対策(5-2.z.2)を実施するため、通常時に比べ、客が機器に触れ、静電気が発生する確率が低下すると考えられる。確率の低下率は50%とする。

6 / 6 ページ01

業務用冷蔵庫1

2

廃棄時の着火FTA

3

4

8

9

10

11

12

13

14

7

←庫内漏れ

5.39E-07

R290

←庫外漏れ

2

7

冷媒への着火確率

上：庫内漏れ、下：庫外漏れ

営業中の店舗6

回収ステージの上下に示す確率については、

RＧ-1 未対策

5【Ａ３ 居酒屋】

3.22E-08

許容値

撤去作業発生率

冷媒への着火確率

7.1

7.2

1.55E-01

R290

3.47E-06

R290

3
年間撤去率

店舗の閉店率

7.1.1

7.1.2

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う着火確率8.33E-02

R290

7.19E-02

R290

着火確率

7.3

7.4

4

4.71E-07

R290

5

解体バーナに伴う解体バーナを除く

着火確率

撤去作業に伴う着火確率

7.3.1

7.3.2

R290

3.00E-06

R290

喫煙に伴う着火確率
7.3.3

4.71E-07

R290

7.3.1.4の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

営業中の店舗での撤去作業では考慮しない着火源

R290

7.3.2.2の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

7.3.3.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

6
製品回収作業時の可燃域内に存在する確率

7.3.1.1

7

バーナ・喫煙以外の冷媒漏えい発生確率

作業による着火源が7.3.1.1

可燃空間内に存在する確率

7.3.1.4

1.65E-04

R290

製品回収作業時の着火源(バーナ)が冷媒漏えい発生確率

R290(庫内)

1.81E-04

R290(庫外)

1.72E-04

1.65E-04

R290

製品回収作業時の空間内に存在する確率

冷媒漏えい発生確率

3.57E-03

R290(庫内)

2.26E-04

R290(庫外)

2.14E-03

R290(庫外)

2.16E-04

漏えい時に可燃空間が発下ユニット確率

生する空間的遭遇確率

放電エネルギー小7.3.2.14

漏えい時に可燃空間が発生する

バーナの存在確率

空間的遭遇確率(閉店した店舗)

7.3.1.5

7.3.1.8

R290(庫内)

2.40E-03

R290(庫外)

2.29E-03

R290(庫内)

4.17E-02

R290(庫内)

4.34E-03

R290(庫外)

3.63E-02

R290(庫外)

4.74E-03

6.31E-01

R290(庫外)

空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.1.6

7.3.1.7

生する空間的遭遇確率
7.3.2.3

7.3.3.5

R290(庫内)

4.17E-02

R290(庫内)

5.42E-03

R290(庫外)

1.11E-03

R290(庫外)

3.63E-02

R290(庫外)

5.94E-03

着火源存在確率

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率7.3.2.6

7.3.2.11

7.3.2.13

R290(庫内)

4.17E-02

R290(庫内)

5.75E-02

R290(庫内)

2.95E-02

R290(庫内)

4.00E-02

R290(庫外)

3.63E-02

R290(庫外)

6.30E-02

R290(庫外)

2.57E-02

R290(庫外)

4.32E-02

R290(庫内)

2.77E+01

R290(庫内)

1.51E-03

R290(庫外)

2.66E+01

R290(庫外)

1.36E-03

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.4

7.3.2.5(閉店した店舗)

1.18E-03

12
可燃空間の存在する確率

7.3.3.2

R290(庫内)

漏えい時に可燃空間が発漏えい時に可燃空間が発11

生する空間的遭遇確率

7.3.2.15

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.12

7.3.2.16

可燃空間の空間的遭遇確率時間・体積

換算係数(喫煙)

7.3.3.3

7.3.3.4

R290(庫内)

2.77E+01

R290(庫内)

1.51E-03

R290(庫外)

2.66E+01

R290(庫外)

1.36E-03

製品回収中に喫煙する確率R290(庫内)

2.77E+01

R290(庫内)

1.51E-03

R290(庫内)

1.38E+01

R290(庫内)

2.13E-03

R290(庫外)

2.66E+01

R290(庫外)

1.36E-03

R290(庫外)

1.33E+01

R290(庫外)

1.93E-03

によるスパーク

電動カッター・

時間的遭遇確率バーナを使用する撤去の割合

7.3.1.9

7.3.1.10

R290(庫内)

2.17E-02

R290(庫内)

2.00E-01

R290(庫外)

2.37E-02

R290(庫外)

2.00E-01

7.3.2.8

7.3.2.9

7.3.2.7(バーナ着火時間率)

電動工具の使用

グラインダの使用作業者からの静電気の発生7.3.2.10

R290(庫内)

4.17E-02

R290(庫内)

1.58E-02

R290(庫内)

1.79E-02

R290(庫内)

2.20E-02

R290(庫外)

4.60E-02

R290(庫外)

1.70E-02

R290(庫外)

1.89E-02

R290(庫外)

2.43E-02

1/2

喫煙率

喫煙の時間的遭遇確率

7.3.3.12

7.3.3.8

7.3.3.7

14
コンセント取外し

1.65E-04

R290

可燃域内に着火源が漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

7.3.1.11

放電エネルギー大10

7.3.1.1

7.3.3.1

R290(庫内)

漏えい時に可燃空間が発13

喫煙に伴う着火源が可燃

7.3.2.2

R290(庫内)

1.00E-01

R290(庫内)

1.92E-01

R290(庫内)

2.82E-01

R290(庫外)

1.00E-01

R290(庫外)

2.11E-01

R290(庫外)

2.82E-01

1

0

2

3

4

6

7

8

9

回収ステージメインの7.3.1.1につながる製品回収作業時の

1

5

11

12

13

14

回収ステージメインの7.4につながる撤去作業に伴わない

同じくサブツリー7.4下につながる

冷媒漏えい発生確率

10

着火確率
7.4

7.3.1.1

R290

1.65E-04
3.00E-06

R290

7.4.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。
2
製品回収作業時の撤去作業によらない着火源が冷媒漏えい発生確率

可燃空間内に存在する確率

7.3.1.1

3

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に漏えいが撤去作業中に発生する確率

発生する確率

7.3.1.2

7.3.1.3

6.48E-07

R290

下ユニット確率

1.64E-04

7.3.1.11

4

撤去作業に伴わない撤去作業中に冷媒が撤去作業に伴う

冷媒漏えい発生確率

漏えいする確率

冷媒漏えい発生確率7.3.1.2.1

7.3.1.2.2

7.3.1.3.1

1.65E-04

R290

R290

R290(庫内)

2.31E-02

R290(庫外)

1.34E-02

漏えい時に可燃空間が発漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

生する空間的遭遇確率

放電エネルギー大放電エネルギー小7.4.9

7.4.106.31E-01

R290(庫外)

R290(庫内)

2.29E-02

R290(庫内)

1.91E-04

R290(庫外)

2.10E-02

R290(庫外)

1.80E-04

漏えい時に可燃空間が発生す

5R290

5.68E-03

R290

1.14E-04

R290

1.64E-04

る空間的遭遇確率

着火源存在確率

漏えい時に可燃空間が発

7.4.2

7.4.5

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率

7.4.6

7.4.8

6

7

7.4.1

噴出漏れ発生確率

急速漏れ発生確率

微少漏れ発生確率

7.3.1.2.3

7.3.1.2.4

7.3.1.2.5

R290

2.01E-06

6.30E-04

R290

R290

R290(庫内)

4.17E-02

R290(庫内)

5.49E-01

R290(庫内)

2.95E-02

R290(庫内)

6.49E-03

R290(庫外)

3.63E-02

R290(庫外)

5.79E-01

R290(庫外)

2.57E-02

R290(庫外)

7.00E-03

可燃空間の空間的遭遇確率

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

時間・体積

換算係数

7.4.3

7.4.4

7.4.7

7.4.11

R290(庫内)

2.77E+01

R290(庫内)

1.51E-03

R290(庫内)

1.38E+01

R290(庫内)

2.13E-03

R290(庫外)

2.66E+01

R290(庫外)

1.36E-03

R290(庫外)

1.33E+01

R290(庫外)

1.93E-03

5.05E-03

8

撤去作業に伴う

9

冷媒漏えい発生確率

電源コンセント

燃焼式暖房機の使用

照明スイッチ

換気扇スイッチ

電子レンジ

静電気人体・冷蔵庫扉

静電気人体・その他扉

7.4.5.2

7.4.5.1

7.4.5.3

7.4.5.4

7.4.5.5

7.4.8.2

7.4.8.1

サブツリーのの7.3.1.3.1につながる

7.3.1.3.1

1.64E-04

R290

R290(庫内)

3.15E-04

R290(庫内)

5.00E-07

R290(庫内)

1.23E-03

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

8.06E-17

R290(庫内)

6.05E-04

R290(庫内)

6.05E-04

R290(庫外)

3.52E-04

R290(庫外)

5.29E-07

R290(庫外)

1.37E-03

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

8.58E-17

R290(庫外)

6.72E-04

R290(庫外)

6.72E-04

6

7

他の什器などへの衝突

転倒

7.3.1.3.1.1

7.3.1.3.1.2

R290

8.20E-05

R290

燃焼式湯沸かし器

電灯

白熱球

デフロストヒーター（他の機器）

ガスフライヤー

ガス炊飯器

ブラシモーター（製品外）

ブラシモーター（製品外）

7.4.5.6

7.4.5.7

7.4.5.8

7.4.5.9

7.4.5.10

7.4.5.11※ON・OFF時に着火用※常時着火源7.4.8.3

7.4.8.4

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

1.38E-03

R290(庫内)

1.23E-03

R290(庫内)

6.37E-02

R290(庫内)

5.28E-03

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

1.38E-03

R290(庫外)

1.37E-03

R290(庫外)

6.81E-02

R290(庫外)

5.65E-03

R290(庫外)

0.00E+00

8.20E-05

12
ガスレンジ
7.4.5.12

13

14

R290(庫内)

4.81E-01

R290(庫外)

5.07E-01←営業中の店舗での撤去作業では考慮しない着火源

2/2

0

1

業務用冷蔵庫2

廃棄時の着火FTA

4

7

8

9

10

11

12

13

14

7

←庫内漏れ

1.63E-08

R290

←庫外漏れ

2

6

冷媒への着火確率

上：庫内漏れ、下：庫外漏れ

営業中の店舗5

回収ステージの上下に示す確率については、

Rg-1 対策1

3【Ａ３ 居酒屋】

撤去作業発生率

3.22E-08許容値

冷媒への着火確率

0

7.1

7.2

1.55E-01

R290

1.05E-07

R290

0.2

0

3
年間撤去率

店舗の閉店率

7.1.1

7.1.2

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う着火確率8.33E-02

R290

7.19E-02

R290

着火確率

7.3

7.4

営業中の店舗での撤去作業では考慮しない着火源

41.37E-08

R290

9.16E-08

R290

0
5

解体バーナに伴う解体バーナを除く

着火確率

撤去作業に伴う着火確率

7.3.1

7.3.2

R290

喫煙に伴う着火確率
7.3.3

1.37E-08

R290

7.3.1.4の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

R290

7.3.2.2の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

7.3.3.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

6
製品回収作業時のR290(庫内)

1.48E-09

R290(庫外)

1.72E-04

可燃空間内に存在する確率

1.70E-05

R290

対策 遮断弁の使用
7.5.6

R290(庫内)

バーナの存在確率

空間的遭遇確率(閉店した店舗)

7.3.1.5

7.3.1.8

R290(庫内)

4.34E-03

R290(庫外)

3.63E-02

R290(庫外)

4.74E-03

1.97E-03

R290(庫外)

2.29E-03

換算係数7.3.1.7対策 扉をゆっくり

2.77E+01

R290(庫内)

1.51E-03

R290(庫外)

2.66E+01

R290(庫外)

1.36E-03

対策 遮断弁の使用
7.5.6

R290(庫内)

1.00E-05

開ける

R290(庫外)

2.16E-04

1.70E-05

R290

可燃域内に着火源が存在する確率

7.3.3.2(閉店した店舗)
7.3.3.5

R290(庫内)

7.83E-04

R290(庫外)

8.99E-04

R290(庫内)

1.00E-05

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率7.3.2.6

7.3.2.11

7.3.2.13

R290(庫内)

3.42E-02

R290(庫内)

5.75E-02

R290(庫外)

3.63E-02

R290(庫外)

6.30E-02

空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.4

7.3.2.5

8.20E-01

R290(庫内)

2.42E-02

R290(庫内)

3.24E-02

R290(庫外)

2.57E-02

R290(庫外)

3.50E-02

7.5.5の対策は庫内漏れのみに適用

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.12

7.3.2.16

R290(庫内)

3.42E-02

R290(庫内)

4.44E-03

R290(庫外)

3.63E-02

R290(庫外)

5.94E-03

換算係数(喫煙)

7.3.3.3

7.3.3.4

R290(庫内)

2.77E+01

R290(庫内)

1.51E-03

R290(庫外)

2.66E+01

R290(庫外)

1.36E-03

製品回収中に

7.5.5

2.77E+01

R290(庫内)

1.51E-03

R290(庫内)

1.38E+01

R290(庫内)

2.13E-03

R290(庫外)

2.66E+01

R290(庫外)

1.36E-03

R290(庫外)

1.33E+01

R290(庫外)

1.93E-03

R290(庫内)

喫煙する確率

喫煙の時間的遭遇確率

喫煙率

7.3.3.7

7.3.3.8

7.3.3.12

8.20E-01

対策 扉をゆっくり

7.5.4

空間的遭遇確率

時間・体積

開ける

R290(庫内)

開ける

可燃空間の

対策 扉をゆっくり

対策 扉をゆっくり

R290(庫内)

1.52E-09

生する空間的遭遇確率

漏えい時に可燃空間が発

可燃空間の

7.5.5

R290(庫内)

14

R290(庫内)

漏えい時に可燃空間が発

7.3.2.15

7.5.5の対策は庫内漏れのみに適用

R290(庫内)

8.02E-01

放電エネルギー小着火源存在確率7.3.2.3

12

13

R290(庫内)

7.3.1.1

7.3.3.1

生する空間的遭遇確率

7.5.6

生する空間的遭遇確率

7.5.5の対策は庫内漏れのみに適用

7.3.1.6

冷媒漏えい発生確率

漏えい時に可燃空間が発放電エネルギー大6.31E-01

製品回収作業時の空間内に存在する確率

R290

対策 遮断弁の使用

漏えい時に可燃空間が発

3.42E-02

時間・体積

2.01E-03

喫煙に伴う着火源が可燃

の使用
7.5.3

7.5.5の対策は庫内漏れのみに適用

R290(庫内)

空間的遭遇確率R290(庫外)

生する空間的遭遇確率

1.00E-05

11

可燃空間の

2.75E-08

対策携帯形漏えい検知器

8.02E-01

R290
R290(庫内)

7.3.2.14

R290(庫外)
漏えい時に可燃空間が発生する

の使用
7.5.3

漏えい時に可燃空間が発下ユニット確率7.3.1.11

10

対策携帯形漏えい検知器

作業による着火源が7.3.1.1

7.3.2.2

8.02E-01

R290

バーナ・喫煙以外の冷媒漏えい発生確率

の使用
7.5.3

7.3.1.4

1.70E-05

R290

対策携帯形漏えい検知器

可燃域内に存在する確率

7.3.1.1

7

製品回収作業時の着火源(バーナ)が冷媒漏えい発生確率

R290(庫内)

1.00E-01

R290(庫内)

1.92E-01

R290(庫内)

2.82E-01

R290(庫外)

1.00E-01

R290(庫外)

2.11E-01

R290(庫外)

2.82E-01

開ける
7.5.5

8.20E-01

コンセント取外しによるスパーク

グラインダの使用

時間的遭遇確率バーナを使用する撤去の割合

7.3.1.9

7.3.1.10

8.20E-01

R290(庫内)

7.5.2

R290(庫内)

4.17E-02

R290(庫内)

1.58E-02

R290(庫外)

4.60E-02

R290(庫外)

1.70E-02

教育メーカー 及び 使用者依頼の廃棄処理業者による回収

電動工具の使用
7.3.2.8

7.5.2

R290(庫内)

2.17E-02

R290(庫内)

2.00E-01

R290(庫外)

2.37E-02

R290(庫外)

2.00E-01

メーカー 及び 使用者依頼の廃棄処理業者による回収

7.3.2.9

7.3.2.7(バーナ着火時間率)

教育

電動カッター・

R290

8.20E-01

1/2

作業者からの静電気の発生

R290
教育

7.5.4

7.3.2.10

R290(庫内)

1.79E-02

R290(庫内)

2.20E-02

R290(庫外)

1.89E-02

R290(庫外)

2.43E-02

静電防止手袋の着用

R290

8.02E-01

8.20E-01

1

0

2

3

4

6

7

8

9

回収ステージメインの7.3.1.1につながる製品回収作業時の

1

5

11

12

13

14

回収ステージメインの7.4につながる撤去作業に伴わない

同じくサブツリー7.4下につながる

冷媒漏えい発生確率

10

着火確率
7.4

7.3.1.1

R290

1.70E-05
9.16E-08

R290

7.4.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。
2
製品回収作業時の撤去作業によらない着火源が冷媒漏えい発生確率

3

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に漏えいが撤去作業中に発生する確率

発生する確率

7.3.1.2

7.3.1.3

6.48E-07

R290

R290

下ユニット確率

1.64E-05

7.3.1.11

4

撤去作業に伴わない撤去作業中に冷媒が撤去作業に伴う

冷媒漏えい発生確率

漏えいする確率

冷媒漏えい発生確率7.3.1.2.1

7.3.1.2.2

7.3.1.3.1

R290(庫内)

1.89E-07

R290(庫外)

1.34E-02

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

生する空間的遭遇確率

放電エネルギー大放電エネルギー小7.4.9

7.4.10対策 注意ラベルの貼付
7.5.1

R290

5.68E-03

R290

1.14E-04

R290

1.64E-04

R290

1.00E-01

1.88E-02

R290(庫内)

1.57E-04

R290(庫外)

2.10E-02

R290(庫外)

1.80E-04

噴出漏れ発生確率

急速漏れ発生確率

微少漏れ発生確率

着火源存在確率

漏えい時に可燃空間が発

7.4.5

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率

7.4.6

7.4.8

R290(庫内)

3.42E-02

R290(庫内)

5.49E-01

R290(庫内)

2.42E-02

R290(庫内)

6.49E-03

R290(庫外)

3.63E-02

R290(庫外)

5.79E-01

R290(庫外)

2.57E-02

R290(庫外)

7.00E-03

7.3.1.2.3

7.3.1.2.4

7.3.1.2.5

2.01E-06

6.30E-04

R290

R290

空間的遭遇確率

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

時間・体積

換算係数

7.4.3

7.4.4

7.4.7

7.4.11対策 扉をゆっくり
開ける

7.5.5

R290(庫内)

R290

7.5.5の対策は庫内漏れのみに適用

可燃空間の

開ける

1.00E-05

R290(庫内)

7.4.2

7.5.5の対策は庫内漏れのみに適用

7

7.5.6

る空間的遭遇確率6

対策 扉をゆっくり

対策 遮断弁の使用

R290(庫内)

漏えい時に可燃空間が発生す

5

8.02E-01

R290

漏えい時に可燃空間が発

6.31E-01

R290(庫外)

の使用
7.5.3

7.4.1

1.70E-05

R290

対策携帯形漏えい検知器

可燃空間内に存在する確率

7.3.1.1

7.5.5

8.20E-01

R290(庫内)

2.77E+01

R290(庫内)

1.51E-03

R290(庫内)

1.38E+01

R290(庫内)

2.13E-03

R290(庫外)

2.66E+01

R290(庫外)

1.36E-03

R290(庫外)

1.33E+01

R290(庫外)

1.93E-03

R290(庫内)

8.20E-01

5.05E-03

8

撤去作業に伴う

9

電源コンセント

燃焼式暖房機の使用

照明スイッチ

換気扇スイッチ

電子レンジ

静電気人体・冷蔵庫扉

静電気人体・その他扉

7.4.5.2

7.4.5.1

7.4.5.3

7.4.5.4

7.4.5.5

7.4.8.2

7.4.8.1

サブツリーのの7.3.1.3.1につながる

冷媒漏えい発生確率7.3.1.3.1

1.64E-04

R290

R290(庫内)

3.15E-04

R290(庫内)

5.00E-07

R290(庫内)

1.23E-03

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

8.06E-17

R290(庫内)

6.05E-04

R290(庫内)

6.05E-04

R290(庫外)

3.52E-04

R290(庫外)

5.29E-07

R290(庫外)

1.37E-03

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

8.58E-17

R290(庫外)

6.72E-04

R290(庫外)

6.72E-04

6

7

他の什器などへの衝突

転倒

7.3.1.3.1.1

7.3.1.3.1.2

R290

8.20E-05

燃焼式湯沸かし器

電灯

白熱球

デフロストヒーター（他の機器）

ガスフライヤー

ガス炊飯器

ブラシモーター（製品外）

ブラシモーター（製品外）

7.4.5.6

7.4.5.7

7.4.5.8

7.4.5.9

7.4.5.10

7.4.5.11※ON・OFF時に着火用※常時着火源7.4.8.3

7.4.8.4

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

1.38E-03

R290(庫内)

1.23E-03

R290(庫内)

6.37E-02

R290(庫内)

5.28E-03

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

1.38E-03

R290(庫外)

1.37E-03

R290(庫外)

6.81E-02

R290(庫外)

5.65E-03

R290(庫外)

0.00E+00

8.20E-05

R290

12
ガスレンジ
7.4.5.12

対策 遮断弁の使用
7.5.6

R290

13

対策 遮断弁が開のままの確率
7.5.6.1

14

R290

1.00E-04

1.00E-05

R290(庫内)

4.81E-01

R290(庫外)

5.07E-01

対策 漏えい時警報対策
7.5.6.2

R290←営業中の店舗での撤去作業では考慮しない着火源

1.00E-012/2

風速

床面積(m2)

数値パラメータ（厨房の為隙間と風を考慮）

空間体積(m3)

0.1 (m/s)

可燃域

上下隙間あり平均可燃空 時空積

継続時間

間体積

(m3・

(min)

(m3)

min)

RG-1

庫内漏れ 扉急開放

30.17

66.374

10.00

2.77

27.67

Rg-1

庫外漏れ機械室 (4分全量漏れ)

30.17

66.374

11.04

2.41

26.63

業務用冷蔵庫廃棄時の着火FTA【A3 居酒屋】

確率数値割付表

営業中の店舗
算出式：出典)使用状況・形態

報告書本体

3章参照

R290検討データ

遭遇
パター

未対策ケースン
ハザードおよび関連する要因

対策ケース

作業時間
Ts[h]

値

単位

値

単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

付属書B3.2.3 1）より出荷実績合計3,102,773台。100年に1回とすると

1/(3102773*100)。

許容値

3.22E-08

7

回収ステージの冷媒への着火確率

5.39E-07

7.1

撤去作業発生率

7.1.1

年間撤去率

8.33E-02--

12年使用後に撤去するとして、1/12＝0.0833

7.1.2

店舗の閉店率7.19E-02--

附属書B6.6.2 1）1.1）より閉店率は32,489÷3÷150,719＝7.19×10-2とした

1.63E-08

集計値
集計値

7.2

冷媒への着火確率

集計値

7.3

撤去作業に伴う着火確率

集計値

7.3.1

解体バーナに伴う着火確率

営業中の店舗においてバーナーでの機器解体は無いとし、確率は0とする。

7.3.1.1

製品回収作業時の冷媒漏えい発生確率

集計値

7.3.1.2

撤去作業に伴わない漏えいが撤去作業中に発生する確率

集計値

7.3.1.2.1

撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に発生する確率

7.3.1.2.2

撤去作業中に冷媒が漏えいする確率1.14E-04

作業時間を1時間とし、1/(365×24)=1.14E-04

7.3.1.2.3

噴出漏れ発生確率

2.01E-06

附属書B3.4.1より

2.01×10-6

7.3.1.2.4

急速漏れ発生確率

6.30E-04

附属書B3.4.1より6.30×10-4

7.3.1.2.5

微少漏れ発生確率

5.05E-03

附属書B3.4.1より

5.05×10-3

7.3.1.3
7.3.1.3.1

集計値

撤去作業に伴う冷媒漏えい発生時に集計値作業を行う確率
撤去作業に伴う冷媒漏えい発生確率

1.64E-04

集計値
撤去作業で機器を移動させる際に、誤って他の什器などへの衝突により、接合部から冷媒が漏えいするとした。
作業者のヒューマンエラーを起因(R1)とし、そのうち10%(R2)が冷媒配管への衝突が発生するとし、冷媒配管への衝突のうち10%(R3)が漏え

7.3.1.3.1.1

他の什器などへの衝突いを生じさせるとする。

8.20E-05

R1×(R2/100)×(R3/100)
このうち、メーカー依頼の廃棄業者(全体の20％)のヒューマンエラーR1＝0.001、残りの80％のヒューマンエラーR1'＝0.01、とした。
(0.2×R1×(R2/100)×(R3/100))+((1-0.2)×R1'×(R2/100)×(R3/100))＝8.20E-05

撤去作業で機器の転倒があり、冷媒が漏えいするとした。
作業者のヒューマンエラーを起因(R1)として転倒が発生するとし、
7.3.1.3.1.2

転倒

転倒による冷媒漏えいは簡単には発生しないとして、1%(R2)が漏えいを生じさせるとする。

8.20E-05

R1×(R2/100)
このうち、メーカー依頼の廃棄業者(全体の20％)のヒューマンエラーR1＝0.001、残りの80％のヒューマンエラーR1'＝0.01、とした。
(0.2×R1×(R2/100))+((1-0.2)×R1'×(R2/100))＝8.2E-05

7.3.1.4

着火源(バーナ)が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.3.1.5

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書本体第5章参照
床面積30.17m3の値を近似式にて算出。

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

2.77E+01

m3・min

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

2.66E+01

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

1.51E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

1.36E-03

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17m2 × 可燃域継続時間）とした。

回収・廃棄の際は、冷蔵庫/製氷機が扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとし7.3.1.6

7.3.1.7

7.3.1.8て、作業中に扉を開放するとした。
報告書本体第5章参照
床面積30.17m3の値を近似式にて算出。庫外漏れ。

集計値

バーナの存在確率(閉店した店舗)

店舗営業中にバーナを使用した撤去はないとした。

1/7

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

未対策ケースン
ハザードおよび関連する要因

対策ケース

作業時間
Ts[h]

値

単位

値

単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

バーナ使用時間を2分とし、10回使用したとして、作業時間を1時間とした。4回使用したとして、作業時間を24分とした。
バーナを4回使用するのは、空調機2台の配管を液管とガス管をそれぞれバーナで外すことを想定。 可燃域1時間で作業時間1時間の為、時間的遭遇確率は1とする。
7.3.1.9

時間的遭遇確率(バーナ着火時間率)(庫内漏れ)②

2.17E-02

1

3.33E-02

0.166667

3.33E-02

4

1

1.00E+00

バーナ使用時間を2分とし、10回使用したとして、作業時間を1時間とした。4回使用したとして、作業時間を24分とした。
バーナを4回使用するのは、空調機2台の配管を液管とガス管をそれぞれバーナで外すことを想定。 可燃域1時間で作業時間1時間の為、時間的遭遇確率は1とする。
7.3.1.9

時間的遭遇確率(バーナ着火時間率)(庫外漏れ)②

2.37E-02

1

3.33E-02

0.184

3.33E-02

4

1

1.00E+00

ビル内店舗など設置環境が特異なものが下記文献から「駅ビル・商業ビル・飲食ビル」が19％とあり、バーナを使用する撤去の割合(庫内漏れ)

2.00E-01

値を繰り上げて0.2とした。
出展）ARES 不動産証券化ジャーナルVol.40 「店舗出退店の実態と商業施設を取り巻くマクロ要因」

7.3.1.10

ビル内店舗など設置環境が特異なものが下記文献から「駅ビル・商業ビル・飲食ビル」が19％とあり、バーナを使用する撤去の割合(庫外漏れ)

2.00E-01

7.3.1.11

下ユニット確率

6.31E-01

7.3.2

解体バーナを除く撤去作業に伴う着火確率

集計値

7.3.2.2

バーナ・喫煙以外の着火源が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.3.2.3

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

値を繰り上げて0.2とした。
出展）ARES 不動産証券化ジャーナルVol.40 「店舗出退店の実態と商業施設を取り巻くマクロ要因」
附属書B6.6.1より

63.1% ： 対象機（業冷、製氷機）の普及台数より算出

上ユニットは可燃域なし

報告書本体第5章参照
可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

2.77E+01

床面積30.17m3の値を近似式にて算出。

m3・min

回収・廃棄の際は、冷蔵庫/製氷機が扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとし7.3.2.4

7.3.2.5

7.3.2.6て、作業中に扉を開放するとした。
報告書本体第5章参照

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

2.66E+01

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

1.51E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

1.36E-03

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17 m2 × 可燃域継続時間）とした。

床面積30.17m3の値を近似式にて算出。庫外漏れ。

着火源存在確率(庫内漏れ)

集計値

着火源存在確率(庫外漏れ)

集計値
冷蔵庫及び製氷機の電源は着火源となるスパークが発生するコンセントは1個のため、冷蔵庫/製氷機1台当たりのコンセント数を1個とした。
スパーク発生時間＝5ms、作業時間を1時間とした。（報告書本体4章

4.2.4 項 1)参照）

上部にコンセントがある場合と、下部にコンセントがある場合をそれぞれ50％とし、下部にコンセントがある場合に下部に生成される可燃域にさらされるとした。
また、50%がブレーカを切らずにコンセントを外すとした。理由はブレーカが不明や、100V機種はブレーカを切ると他の機器の電源も切る可
コンセント取り外しによるスパーク(庫内漏れ)②

4.17E-02

1

1.39E-06

0.166667

1.39E-06

1

1

2.50E-01 能性があるため。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = 1-(1-((0.0000014+1)/1))^2
着火源存在係数c = 0.5 × 0.5 = 0.25
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c =Pt' × 0.25

7.3.2.7
冷蔵庫及び製氷機の電源は着火源となるスパークが発生するコンセントは1個のため、冷蔵庫/製氷機1台当たりのコンセント数を1個とした。
スパーク発生時間＝5ms、作業時間を1時間とした。（報告書本体4章

4.2.4 項 1)参照）

上部にコンセントがある場合と、下部にコンセントがある場合をそれぞれ50％とし、下部にコンセントがある場合に下部に生成される可燃域にさらされるとした。
また、50%がブレーカを切らずにコンセントを外すとした。理由はブレーカが不明や、100V機種はブレーカを切ると他の機器の電源も切る可
コンセント取り外しによるスパーク(庫外漏れ)②

4.60E-02

1

1.39E-06

0.184

1.39E-06

1

1

2.50E-01 能性があるため。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = 1-(1-((0.0000014+1)/1))^2
着火源存在係数c = 0.5 × 0.5 = 0.25
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c =Pt' × 0.25

2/7

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

未対策ケースン
ハザードおよび関連する要因

対策ケース

作業時間
Ts[h]

値

単位

値

単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

撤去作業時に電動ドライバーにて、製品のスカートパネルやカバーをを取り外したり、警報線などの電線取り外しを行うことを前提とし、使用率を50％として、1回あたり3秒、10回使用とする.
想定する作業は、製品下のスカートパネルや端子台のねじをドライバーで緩めたり閉めたりする作業。
なお、着火源となる電動ドライバはブラシ式のみであり、その存在確率を5％とする。
電動工具の使用(庫内漏れ)②

1.79E-02

1

8.33E-04

0.117851

8.33E-0410

1

2.50E-02
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = (1-(1-((0.00083+ΔTv)/1))^10
着火源存在係数c = 0.5 × 0.05 = 0.025
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.025

7.3.2.8

撤去作業時に電動ドライバーにて、製品のスカートパネルやカバーをを取り外したり、警報線などの電線取り外しを行うことを前提とし、使用率を50％として、1回あたり3秒、10回使用とする.
想定する作業は、製品下のスカートパネルや端子台のねじをドライバーで緩めたり閉めたりする作業。
なお、着火源となる電動ドライバはブラシ式のみであり、その存在確率を5％とする。
電動工具の使用(庫外漏れ)②

1.89E-02

1

8.33E-04

0.130108

8.33E-0410

1

2.50E-02
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = (1-(1-((0.00083+ΔTv)/1))^10
着火源存在係数c = 0.5 × 0.05 = 0.025
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.025
製品上部に垂れ壁があった際や、下部の配管が邪魔をして製品を引き出せない場合に、電動グラインダーを用いて撤去する場合を前提とし、店舗にある製品のうち垂れ壁と干渉するケースの存在を30％として、撤去に伴い干渉する壁を壊す際に電動カッターやグラインダーを用いる使用率を10％として、1回あたり15秒、4回使用とすると、作業時間を1時間として電動カッター・グラインダの使用(庫内漏れ)②

1.58E-02

1

4.17E-03

0.166667

4.17E-03

4

1

3.00E-02 想定する作業は、製品上の垂れ壁の軽天をグラインダで切る、または製品下の配管をグラインダで切断したりする作業。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = (1-(1-((0.00417+ΔTv)/1))^4
着火源存在係数c = 0.03
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.03

7.3.2.9

製品上部に垂れ壁があった際や、下部の配管が邪魔をして製品を引き出せない場合に、電動グラインダーを用いて撤去する場合を前提とし、店舗にある製品のうち垂れ壁と干渉する製品の存在を30％として、撤去に伴い干渉する壁を壊す際に電動カッターやグラインダーを用いる使用率を10％として、1回あたり15秒、4回使用とすると、作業時間を1時間として電動カッター・グラインダの使用(庫外漏れ)②

1.70E-02

1

4.17E-03

0.184

4.17E-03

4

1

3.00E-02 想定する作業は、製品上の垂れ壁の軽天をグラインダで切る、または製品下の配管をグラインダで切断したりする作業。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = (1-(1-((0.00417+ΔTv)/1))^4
着火源存在係数c = 0.03
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.03
撤去作業を60分、作業者2名として、静電気によるスパーク時間を1μsとして、静電気の放電が撤去する製品を触った際に起きるとして、作業時間中に1回放電するとした。（報告書本体4章

4.2.2 項 2)参照）

撤去をする際に、作業者が製品に触れる回数を以下と考えた。
本体に止める作業で２回、扉の開け閉めで４回、扉が開かないよう養生する作業か付属部品の取り外しで４回、製品を引き出す作業で２回、製品を台車に乗せる作業で３回、製品を搬出する際の持ち替えで５回。
静電気の発生(庫内漏れ)②

2.20E-02

1

2.78E-10

0.117851

2.78E-10

1

1

1.87E-01

作業時間を1時間として計算。
想定する作業は、製品下のアジャストボルトを手回しであげる、ケースを養生して搬出する作業。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = 1-(1-((1.96×10^-10 +ΔTv)/1))^20
着火源存在係数c = 0.187
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.187

7.3.2.10

撤去作業を60分、作業者2名として、静電気によるスパーク時間を1μsとして、静電気の放電が撤去する製品を触った際に起きるとして、作業時間中に1回放電するとした。（報告書本体4章

4.2.2 項 2)参照）

撤去をする際に、作業者が製品に触れる回数を以下と考えた。
本体に止める作業で２回、扉の開け閉めで４回、扉が開かないよう養生する作業か付属部品の取り外しで４回、製品を引き出す作業で２回、製品を台車に乗せる作業で３回、製品を搬出する際の持ち替えで５回。
静電気の発生(庫外漏れ)②

2.43E-02

1

2.78E-100.130108

2.78E-10

1

1

1.87E-01

作業時間を1時間として計算。
想定する作業は、製品下のアジャストボルトを手回しであげる、ケースを養生して搬出する作業。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = 1-(1-((1.96×10^-10 +ΔTv)/1))^20
着火源存在係数c = 0.187
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.187

7.3.2.11

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書本体第5章参照
床面積30.17m3の値を近似式にて算出。

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

1.38E+01

m3・min

回収・廃棄の際は、冷蔵庫/製氷機が扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に扉を開放するとした。

7.3.2.12

また、1/2を乗じる。

3/7

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

未対策ケースン
ハザードおよび関連する要因

対策ケース

作業時間
Ts[h]

値

単位

1.33E+01

m3・min

値

単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

報告書本体第5章参照
可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

床面積30.17m3の値を近似式にて算出。
また、1/2を乗じる。

7.3.2.13

着火源存在確率

集計値

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.3.2.14

集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.3.2.15

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
7.3.2.16

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

2.13E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

1.93E-03

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17 m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

7.3.3

喫煙に伴う着火確率

営業中の店舗において喫煙は無いとし、確率は0とする。

7.3.3.1

喫煙に伴う着火源が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.3.3.2

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書本体第5章参照

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

2.77E+01

床面積30.17m3の値を近似式にて算出。

m3・min

回収・廃棄の際は、冷蔵庫/製氷機が扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に扉を開放するとした。

7.3.3.3

7.3.3.4
7.3.3.5

2.66E+01

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(喫煙)(庫内漏れ)

1.51E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(喫煙)(庫外漏れ)

1.36E-03

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17m2 × 可燃域継続時間）とした。

床面積30.17m3の値を近似式にて算出。庫外漏れ。

可燃空間内に着火源が存在する確率

集計値

製品回収中に喫煙する確率(庫内漏れ)
7.3.3.7

報告書本体第5章参照

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

営業中の店舗で撤去作業員が店内で喫煙することは考えにくいが、店舗が営業廃止となり閉店した店舗内で回収作業員が喫煙する確率をADL

1.00E-01(閉店した店舗)
製品回収中に喫煙する確率(庫外漏れ)レポートの訓練を無視する確率を参考に10%の確率で喫煙することとした。
営業中の店舗で撤去作業員が店内で喫煙することは考えにくいが、店舗が営業廃止となり閉店した店舗内で回収作業員が喫煙する確率をADL

1.00E-01(閉店した店舗)レポートの訓練を無視する確率を参考に10%の確率で喫煙することとした。
・JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、製品回収作業は男性が従事するとして、成人男性の平均喫煙本数：男性18.1本/日、喫煙者率： 男性28.2％
・一日のうち、喫煙する時間は睡眠時間を除いた時間とし、睡眠時間は6.4時間とした。
引用) 平成27年度国民健康・栄養調査 第3部 生活習慣調査の結果 第87表 (1日の平均睡眠時間、年齢階級別、人数、割合、性別)より、20歳
7.3.3.8

喫煙の時間的遭遇確率(庫内漏れ)②

1.92E-011

1.25E-02

0.166667

1.25E-02

1.08E+00 1.00E+00 1.00E+00 以上男性平均より算出。
・製品回収時間を1時間、平均喫煙本数が18.1本、作業にあたる時間を(24時間-平均睡眠時間)とすると、着火源使用回数n[回] = 1[h]×18.1[本]/(24[h]-7.25[h]) = 1.08 、着火源作動回数も同数とする。
・たばこ1本当たりの喫煙時間：5分、このうち着火源となるタバコが赤火に時間を40秒とした。(当WG調査より)ライターの点火時間を5秒とし、着火源作動時間(ΔTic)=赤火時間＋ライター点灯時間=45秒(0.0125h)とした。

・JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、製品回収作業は男性が従事するとして、成人男性の平均喫煙本数：男性18.1本/日、喫煙者率： 男性28.2％
・一日のうち、喫煙する時間は睡眠時間を除いた時間とし、睡眠時間は6.4時間とした。
引用) 平成27年度国民健康・栄養調査 第3部 生活習慣調査の結果 第87表 (1日の平均睡眠時間、年齢階級別、人数、割合、性別)より、20歳
喫煙の時間的遭遇確率②

2.11E-011

1.25E-02

0.184

1.25E-02

1.08E+00 1.00E+00 1.00E+00 以上男性平均より算出。
・製品回収時間を1時間、平均喫煙本数が18.1本、作業にあたる時間を(24時間-平均睡眠時間)とすると、着火源使用回数n[回] = 1[h]×18.1[本]/(24[h]-7.25[h]) = 1.08 、着火源作動回数も同数とする。
・たばこ1本当たりの喫煙時間：5分、このうち着火源となるタバコが赤火に時間を40秒とした。(当WG調査より)ライターの点火時間を5秒とし、着火源作動時間(ΔTic)=赤火時間＋ライター点灯時間=45秒(0.0125h)とした。

7.3.3.12

喫煙率

2.82E-01

JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、成人男性の喫煙率は28.2% 作業は男性従事とした。

喫煙率(庫外漏れ)

2.82E-01

JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、成人男性の喫煙率は28.2% 作業は男性従事とした。

7.4

撤去作業に伴わない着火確率

集計値

7.4.1

撤去作業によらない着火源が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.4.2

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書本体第5章参照

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

2.77E+01

床面積30.17m3の値を近似式にて算出。

m3・min

回収・廃棄の際は、冷蔵庫/製氷機が扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとし

7.4.3て、作業中に扉を開放するとした。

4/7

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

未対策ケース

ン

7.4.5

作業時間
Ts[h]

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

単位

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

2.66E+01

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

1.51E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17 m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

1.36E-03

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17m2 × 可燃域継続時間）とした。

着火源存在確率(庫内漏れ)

5.49E-01

集計値

着火源存在確率(庫外漏れ)

5.79E-01

集計値

値

単位

着火源
存在時間

値

ハザードおよび関連する要因

7.4.4

対策ケース

報告書本体第5章参照
床面積30.17m3の値を近似式にて算出。

輻射式の灯油ストーブを想定'
燃焼式暖房機の使用(庫内漏れ)③

5.00E-07

1

6.67E-01

0.166667

6.67E-01

1

1

1.00E-04 存在確率0.01％ 使用時間：9:00～25:00 16h／日
根拠：人がいる時間

7.4.5.1

輻射式の灯油ストーブを想定'
燃焼式暖房機の使用(庫外漏れ)③

5.29E-07

1

6.67E-01

0.184

6.67E-01

1

1

1.00E-04 存在確率0.01％ 使用時間：9:00～25:00 16h／日
根拠：人がいる時間
廃棄のため1回だけコンセントを抜く。発生確率は100％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜き差しする。

電源コンセント(庫内漏れ)③

3.15E-04

1

1.39E-06

0.166667

1.39E-06

1

1

1.00E+00

アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数c【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする

7.4.5.2⇒可燃域継続時間=0

廃棄のため1回だけコンセントを抜く。発生確率は100％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜き差しする。
電源コンセント(庫外漏れ)③

3.52E-04

1

1.39E-06

0.184

1.39E-06

1

1

1.00E+00

アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数c【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする

1日/2回スイッチONOFF、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06

照明スイッチ(庫内漏れ)③

1.23E-03

1

1.39E-06

0.166667

1.39E-06

2

1

1.00E+00

照明スイッチ(庫外漏れ)③

1.37E-03

1

1.39E-06

0.184

1.39E-06

2

1

1.00E+00

換気扇スイッチ(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.166667

0.00E+00

00

1.00E+00 一般的に常時運転=スイッチON・OFF無しのため、着火源存在確率は０とした。

換気扇スイッチ(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.184

0.00E+00

00

1.00E+00 一般的に常時運転=スイッチON・OFF無しのため、着火源存在確率は0とした。

7.4.5.3

7.4.5.4⇒可燃域継続時間=0

Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数c
1日/2回スイッチONOFF、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数c

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
電子レンジ(庫内漏れ)③

8.06E-17

1

1.67E-01

0.166667

1.67E-01

3.09E-07

1

1.00E+00

Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60⇒着火源使用回数n[回/日]=2.5×17/376,406/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60

7.4.5.5

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60

電子レンジ(庫外漏れ)③

8.58E-17

1

1.67E-01

0.184

1.67E-01

3.09E-07

1

1.00E+00

燃焼式湯沸かし器(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.117851

1.39E-06

10

1

1.00E+00 存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない
1.00E+00 存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない⇒着火源使用回数n[回/日]=2.5×17/376,406/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60

7.4.5.6
7.4.5.7
7.4.5.8

燃焼式湯沸かし器((庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.130108

1.39E-06101

電灯(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.166667

0.00E+00

00

1.00E+00 蛍光灯・LED表面温度100℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

電灯(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.184

0.00E+00

00

1.00E+00 蛍光灯・LED表面温度100℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

白熱球(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.166667

0.00E+00

00

1.00E+00 白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

白熱球(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.184

0.00E+00

00

1.00E+00 白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01

デフロストヒーター（他の機器）(庫内漏れ)③

1.38E-03

1

2.30E+00

0.166667

2.30E+00

1

1

1.00E-02

デフロストヒーター（他の機器）(庫外漏れ)③

1.38E-03

1

2.30E+00

0.184

2.30E+00

1

1

1.00E-02

ガスフライヤー(庫内漏れ)③

1.23E-03

1

1.39E-06

0.166667

1.39E-06

2

1

1.00E+00

ガスフライヤー(庫外漏れ)③

1.37E-03

1

1.39E-06

0.184

1.39E-06

2

1

1.00E+00

ガス炊飯器(庫内漏れ)③

6.37E-02

1

7.50E-01

0.166667

7.50E-01

51

5.00E-01 存在確率50％

使用時間45分/回

1日5回使用を想定

ガス炊飯器(庫外漏れ)③

6.81E-02

1

7.50E-01

0.184

7.50E-01

51

5.00E-01 存在確率50％

使用時間45分/回

1日5回使用を想定

ガスレンジ(庫内漏れ)③

4.81E-01

1

8.33E-02

0.166667

8.33E-0260

1

1.00E+00

存在確率100％

使用時間5分/回

1日60回使用を想定

ガスレンジ(庫外漏れ)③

5.07E-01

1

8.33E-02

0.184

8.33E-0260

1

1.00E+00

7.4.5.9

Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数c
ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.3[h] ※0.01は暫定 100年に1回の事故⇒着火源の存在係数＝0.01
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数c
朝に一回点火したらつけっぱなしと考え、一日にON・OFF計2回、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k7.4.5.10

7.4.5.11

7.4.5.12

7.4.6

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

朝に一回点火したらつけっぱなしと考え、一日にON・OFF計2回、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k

営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回存在確率100％

使用時間5分/回

1日60回使用を想定

営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回
集計値報告書本体第5章参照

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

1.38E+01

床面積30.17m3の値を近似式にて算出。

m3・min

回収・廃棄の際は、冷蔵庫/製氷機が扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとし

7.4.7て、作業中に扉を開放するとした。
可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

1.33E+01

報告書本体第5章参照

m3・min

床面積30.17m3の値を近似式にて算出。

5/7

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

未対策ケースン
ハザードおよび関連する要因
7.4.8
7.4.8.1

対策ケース

作業時間
Ts[h]

値

着火源存在確率(庫内漏れ)

6.49E-03

着火源存在確率(庫外漏れ)

7.00E-03

単位

値

単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

集計値
集計値

静電気人体・その他扉(庫内漏れ)③

6.05E-04

1

2.78E-10

0.117851

2.78E-10

4

1

1.87E-01 4.2.8.17静電気人体・冷蔵庫外装と同等の回数とする。

静電気人体・その他扉(庫外漏れ)③

6.72E-04

1

2.78E-100.130108

2.78E-10

4

1

1.87E-01 4.2.8.17静電気人体・冷蔵庫外装と同等の回数とする。

従業員：4人
帯電タイミング：朝一、休憩後の2回帯電時に機器等に触れたタイミングで静電気が発生する※一回放電したら帯電しない
7.4.8.2

静電気人体・冷蔵庫扉(庫内漏れ)③

6.05E-04

1

2.78E-10

0.117851

2.78E-10

4

1

1.87E-01 ⇒店内は湿度高いため
4×2=8回（MAX）
8回の内4回は厨房内で放電する
放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187

従業員：4人
帯電タイミング：朝一、休憩後の2回帯電時に機器等に触れたタイミングで静電気が発生する※一回放電したら帯電しない
7.4.8.2

静電気人体・冷蔵庫扉(庫外漏れ)③

6.72E-04

1

2.78E-100.130108

2.78E-10

4

1

1.87E-01 ⇒店内は湿度高いため
4×2=8回（MAX）
8回の内4回は厨房内で放電する
放電時間を1μs⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=2.8E-10
静電気放電の危険性がある湿度30％以下になる発生率の年間平均18.7％より、着火源の存在係数k=1X0.187=0.187

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大
ON6回・OFF6回とし、ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火(庫内漏れ) ③

5.28E-03

1

1.39E-06

0.117851

1.39E-06

144

1

1.00E-02 合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数c7.4.8.3

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大
ON6回・OFF6回とし、ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火(庫外漏れ) ③

5.65E-03

1

1.39E-06

0.130108

1.39E-06

144

1

1.00E-02 合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数c7.4.8.4

ブラシモーター（製品外） ※常時着火源(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.117851

0.00E+00

1

1

2.50E-02 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

ブラシモーター（製品外） ※常時着火源(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.130108

0.00E+00

1

1

2.50E-02 ブラシモーター（製品外） ※常時着火源

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.4.9

集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.4.10

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
7.4.11

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

2.13E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

1.93E-03

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

7.5

対策

可燃性冷媒機器の回収時対策の実施

7.5.1

対策

注意ラベルの貼付

教育メーカー 及び 使用者依頼の廃棄処理業者による回

7.5.2

収

可燃性冷媒の使用に対する注意喚起ラベルが貼付されているため，従来よりも丁寧に機器を取り扱うものとし，

1.00E-01

対策効果を1/10 とする。
メーカー依頼の廃棄処理業者(全体の20%)に対して注意喚起する。注意喚起効果は1/10。

8.20E-01

0.2×0.1+(1-0.2)×1=8.20E-01
携帯形漏えい検知器による注意喚起により着火源の使用を直ちに中止するとし、着火源遭遇確率に対する効果は1/100とした。

7.5.3

対策

携帯形漏えい検知器の使用

8.02E-01

また、メーカー依頼の廃棄処理業者(全体の20%)は全員が携行するとした。
0.2×0.01+(1-0.2)×1=8.02E-01
静電防止手袋(軍手など)による静電気の発生を防止する。

7.5.4

教育

静電防止手袋の着用

メーカー依頼の廃棄処理業者(全体の20%)に対して注意喚起する。教育後，静電防止手袋を着用しない人はヒューマンエラー程度とし，対策

8.02E-01

効果を1/100 とする。
0.2×0.01+(1-0.2)×1=8.02E-01
扉をゆっくり開けることで

7.5.5

教育

扉をゆっくりと開ける

8.20E-01

可燃域形成を防止する。

メーカー依頼の廃棄処理業者（全体の20％）に対して注意喚起する。
0.2×0.1+（1-0.2）×1=8.20E-01

6/7※庫内漏れのみ適用

注意喚起は1/10

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

未対策ケースン
ハザードおよび関連する要因

遮断弁が開のままになる確率

対策ケース

作業時間
Ts[h]

値

単位

値

単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

7.5.6

対策

遮断弁の使用1.00E-05

7.5.6.1

対策

遮断弁が開のままの確率

1.00E-04

附属書B6.6.3項の6 ４）より弁の故障率を4.05E-04、そのうち弁が開状態で故障する確率を1.0E-04とする。

7.5.6.2

対策

漏えい時警報対策

1.00E-01

警報対策による効果を1/10とする

7/7

0

1

業務用冷蔵庫1

2

廃棄時の着火FTA

RＧ-２

3

4

8

9

10

11

12

13

14

7

←庫内漏れ

8.59E-08

R290

←庫外漏れ

2

7

冷媒への着火確率

上：庫内漏れ、下：庫外漏れ

営業廃止の店舗

6

回収ステージの上下に示す確率については、

未対策

5【Ａ３ 居酒屋】

3.22E-08

許容値

撤去作業発生率

冷媒への着火確率

7.1

7.2

1.55E-01

R290

5.53E-07

R290

3
年間撤去率

店舗の閉店率

7.1.1

7.1.2

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う着火確率8.33E-02

R290

7.19E-02

R290

着火確率

7.3

5.24E-07

R290

5

解体バーナに伴う解体バーナを除く

着火確率

撤去作業に伴う着火確率

7.3.1

7.3.2

2.38E-08

R290

7.4

営業廃止の店舗での撤去作業では考慮しない着火源

4

喫煙に伴う着火確率
7.3.3

4.71E-07

R290

7.3.1.4の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

2.89E-08

R290

R290

7.3.2.2の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

2.98E-08

7.3.3.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

6
製品回収作業時の可燃域内に存在する確率

7.3.1.1

7

バーナ・喫煙以外の冷媒漏えい発生確率

作業による着火源が7.3.1.1

可燃空間内に存在する確率

7.3.1.4

1.65E-04

R290

製品回収作業時の着火源(バーナ)が冷媒漏えい発生確率

喫煙に伴う着火源が可燃

製品回収作業時の空間内に存在する確率

冷媒漏えい発生確率7.3.2.2

R290(庫内)

1.81E-04

R290(庫外)

1.09E-04

1.65E-04

R290

7.3.1.1

7.3.3.1

R290(庫内)

3.57E-03

R290(庫内)

2.26E-04

R290(庫外)

2.14E-03

R290(庫外)

1.36E-04
下ユニット確率下ユニット確率7.3.1.11

下ユニット確率7.3.1.11

R290(庫外)

漏えい時に可燃空間が発漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

生する空間的遭遇確率

放電エネルギー大放電エネルギー小7.3.2.14

7.3.2.15

6.31E-01
6.31E-01

R290(庫外)
漏えい時に可燃空間が発生する

バーナの存在確率

空間的遭遇確率(閉店した店舗)

7.3.1.5

7.3.1.8

R290(庫内)

4.17E-02

R290(庫内)

4.34E-03

R290(庫外)

3.63E-02

R290(庫外)

4.74E-03

空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.1.6

7.3.1.7

R290(庫内)

2.77E+01

R290(庫内)

1.51E-03

1.18E-03

R290(庫内)

4.17E-02

R290(庫内)

5.42E-03

1.11E-03

R290(庫外)

3.63E-02

R290(庫外)

5.94E-03

着火源存在確率

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率7.3.2.6

7.3.2.11

7.3.2.13

R290(庫内)

5.75E-02

R290(庫内)

2.95E-02

R290(庫内)

4.00E-02

R290(庫外)

3.63E-02

R290(庫外)

6.30E-02

R290(庫外)

2.57E-02

R290(庫外)

4.32E-02

R290(庫外)

2.66E+01

R290(庫外)

1.36E-03

7.3.2.5

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.12

7.3.2.16

可燃空間の空間的遭遇確率時間・体積

換算係数(喫煙)

7.3.3.3

7.3.3.4

R290(庫内)

2.77E+01

R290(庫内)

1.51E-03

R290(庫外)

2.66E+01

R290(庫外)

1.36E-03

製品回収中に喫煙する確率R290(庫内)

2.77E+01

R290(庫内)

1.51E-03

R290(庫内)

1.38E+01

R290(庫内)

2.13E-03

R290(庫外)

2.66E+01

R290(庫外)

1.36E-03

R290(庫外)

1.33E+01

R290(庫外)

1.93E-03

によるスパーク

電動カッター・

時間的遭遇確率バーナを使用する撤去の割合

7.3.1.9

7.3.1.10

R290(庫内)

2.17E-02

R290(庫内)

2.00E-01

R290(庫外)

2.37E-02

R290(庫外)

2.00E-01

7.3.2.8

7.3.2.9

7.3.2.7(バーナ着火時間率)

電動工具の使用

グラインダの使用作業者からの静電気の発生7.3.2.10

R290(庫内)

4.17E-02

R290(庫内)

1.58E-02

R290(庫内)

1.79E-02

R290(庫内)

2.20E-02

R290(庫外)

4.60E-02

R290(庫外)

1.70E-02

R290(庫外)

1.89E-02

R290(庫外)

2.43E-02

1/2

6.31E-01

喫煙率

喫煙の時間的遭遇確率

7.3.3.12

7.3.3.8

7.3.3.7

14
コンセント取外し

R290(庫外)

R290(庫外)

4.17E-02

換算係数(閉店した店舗)

R290(庫内)

R290(庫内)

7.3.2.4

7.3.3.2

7.3.1.11

2.29E-03

7.3.2.3

空間的遭遇確率

存在する確率2.40E-03

漏えい時に可燃空間が発時間・体積

生する空間的遭遇確率

R290(庫外)

生する空間的遭遇確率

可燃空間の可燃域内に着火源が7.3.3.512
可燃空間の漏えい時に可燃空間が発

R290(庫内)

漏えい時に可燃空間が発

11

13

1.65E-04

R290

R290(庫内)

1.00E-01

R290(庫内)

1.92E-01

R290(庫内)

2.82E-01

R290(庫外)

1.00E-01

R290(庫外)

2.11E-01

R290(庫外)

2.82E-01

1

0

2

3

4

6

7

8

9

回収ステージメインの7.3.1.1につながる製品回収作業時の

1

5

11

12

13

14

回収ステージメインの7.4につながる撤去作業に伴わない

同じくサブツリー7.4下につながる

冷媒漏えい発生確率

10

着火確率
7.4

7.3.1.1

R290

1.65E-04
2.89E-08

R290

7.4.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。
2
製品回収作業時の撤去作業によらない着火源が冷媒漏えい発生確率

可燃空間内に存在する確率

7.3.1.1

3

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に漏えいが撤去作業中に発生する確率

発生する確率

7.3.1.2

7.3.1.3

6.48E-07

R290

下ユニット確率

1.64E-04

7.3.1.11

4

撤去作業に伴わない撤去作業中に冷媒が撤去作業に伴う

冷媒漏えい発生確率

漏えいする確率

冷媒漏えい発生確率7.3.1.2.1

7.3.1.2.2

7.3.1.3.1

1.65E-04

R290

R290

7.4.1

2.20E-04

R290(庫外)

1.31E-04

漏えい時に可燃空間が発漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

生する空間的遭遇確率

放電エネルギー大放電エネルギー小7.4.9

7.4.106.31E-01

R290(庫外)

R290(庫内)

R290(庫内)

6.45E-05

R290(庫内)

1.56E-04

R290(庫外)

6.26E-05

R290(庫外)

1.45E-04

漏えい時に可燃空間が発生す

5R290

5.68E-03

R290

1.14E-04

R290

1.64E-04

る空間的遭遇確率

着火源存在確率

漏えい時に可燃空間が発

7.4.2

7.4.5

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率

7.4.6

7.4.8

6

R290(庫内)

4.17E-02

R290(庫内)

1.55E-03

R290(庫内)

2.95E-02

R290(庫内)

5.28E-03

R290(庫外)

3.63E-02

R290(庫外)

1.72E-03

R290(庫外)

2.57E-02

R290(庫外)

5.65E-03

7.5.5の対策は庫内漏れのみに適用

7

噴出漏れ発生確率

急速漏れ発生確率

微少漏れ発生確率

7.3.1.2.3

7.3.1.2.4

7.3.1.2.5

R290

2.01E-06

6.30E-04

R290

R290

7.5.5の対策は庫内漏れのみに適用

可燃空間の空間的遭遇確率

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

時間・体積

換算係数

7.4.3

7.4.4

7.4.7

7.4.11

R290(庫内)

2.77E+01

R290(庫内)

1.51E-03

R290(庫内)

1.38E+01

R290(庫内)

2.13E-03

R290(庫外)

2.66E+01

R290(庫外)

1.36E-03

R290(庫外)

1.33E+01

R290(庫外)

1.93E-03

5.05E-03

8

撤去作業に伴う

9

冷媒漏えい発生確率

電源コンセント

燃焼式暖房機の使用

照明スイッチ

換気扇スイッチ

電子レンジ

静電気人体・冷蔵庫扉

静電気人体・その他扉

7.4.5.2

7.4.5.1

7.4.5.3

7.4.5.4

7.4.5.5

7.4.8.2

7.4.8.1

サブツリーのの7.3.1.3.1につながる

7.3.1.3.1

1.64E-04

R290

R290(庫内)

3.15E-04

R290(庫内)

5.00E-07

R290(庫内)

1.23E-03

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

3.52E-04

R290(庫外)

5.29E-07

R290(庫外)

1.37E-03

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

6

7

他の什器などへの衝突

転倒

7.3.1.3.1.1

7.3.1.3.1.2

R290

8.20E-05

R290

燃焼式湯沸かし器

電灯

白熱球

デフロストヒーター（他の機器）

ガスフライヤー

ガス炊飯器

ブラシモーター（製品外）

ブラシモーター（製品外）

7.4.5.6

7.4.5.7

7.4.5.8

7.4.5.9

7.4.5.10

7.4.5.11※ON・OFF時に着火用※常時着火源7.4.8.3

7.4.8.4

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

5.28E-03

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

5.65E-03

R290(庫外)

0.00E+00

8.20E-05

12
ガスレンジ
7.4.5.12

13

14

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

営業廃止の店舗での撤去作業では考慮しない着火源

2/2

0

1

業務用冷蔵庫2

廃棄時の着火FTA

4

7

8

9

10

11

12

13

14

7

←庫内漏れ

2.53E-09

R290

←庫外漏れ

2

6

冷媒への着火確率

上：庫内漏れ、下：庫外漏れ

営業廃止の店舗

5

回収ステージの上下に示す確率については、

Rg-2 対策1

3【Ａ３ 居酒屋】

3.22E-08

許容値

撤去作業発生率

冷媒への着火確率

7.1

7.2

1.55E-01

R290

1.63E-08

R290

3
年間撤去率

店舗の閉店率

7.1.1

7.1.2

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う着火確率8.33E-02

R290

7.19E-02

R290

着火確率

7.3

1.54E-08

R290

5

解体バーナに伴う解体バーナを除く

着火確率

撤去作業に伴う着火確率

7.3.1

7.3.2

7.44E-10

R290

7.4

営業廃止の店舗での撤去作業では考慮しない着火源

4

喫煙に伴う着火確率
7.3.3

1.37E-08

R290

7.3.1.4の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

8.97E-10

R290

R290

7.3.2.2の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

9.31E-10

7.3.3.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

6
製品回収作業時のR290(庫内)

1.48E-09

R290(庫外)

1.09E-04

可燃空間内に存在する確率

1.70E-05

R290

R290(庫内)

2.75E-08

R290(庫外)

2.01E-03

8.02E-01

R290

対策携帯形漏えい検知器

喫煙に伴う着火源が可燃

製品回収作業時の

の使用
7.5.3

空間内に存在する確率

冷媒漏えい発生確率

8.02E-01

R290

R290(庫内)

漏えい時に可燃空間が発下ユニット確率1.00E-05

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

7.3.1.11

対策 遮断弁の使用

放電エネルギー大6.31E-01

漏えい時に可燃空間が発生する

バーナの存在確率

空間的遭遇確率(閉店した店舗)

7.3.1.5

7.3.1.8

R290(庫内)

1.97E-03

R290(庫外)

2.29E-03

1.52E-09

R290(庫外)

1.36E-04

R290(庫内)

3.42E-02

R290(庫内)

4.34E-03

R290(庫外)

3.63E-02

R290(庫外)

4.74E-03

生する空間的遭遇確率

12
時間・体積

換算係数

7.3.1.6

7.3.1.7対策 扉をゆっくり

2.77E+01

R290(庫内)

1.51E-03

R290(庫外)

2.66E+01

R290(庫外)

1.36E-03

7.5.6

R290(庫内)

可燃域内に着火源が生する空間的遭遇確率

存在する確率

7.3.3.2(閉店した店舗)

7.3.2.15

1.00E-05

1.70E-05

R290

7.3.1.11

R290(庫外)

6.31E-01

7.3.3.5

R290(庫内)

7.83E-04

R290(庫外)

8.99E-04

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率7.3.2.6

7.3.2.11

7.3.2.13

R290(庫内)

3.42E-02

R290(庫内)

5.75E-02

R290(庫外)

3.63E-02

R290(庫外)

6.30E-02

7.5.5の対策は庫内漏れのみに適用

R290(庫内)

放電エネルギー小着火源存在確率7.3.2.3

7.5.5の対策は庫内漏れのみに適用

空間的遭遇確率対策 遮断弁の使用

漏えい時に可燃空間が発

R290(庫内)

1.00E-05

漏えい時に可燃空間が発漏えい時に可燃空間が発

開ける

可燃空間の

空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.4

7.3.2.5

7.5.5

R290(庫内)

8.20E-01

R290(庫内)

2.42E-02

R290(庫内)

3.24E-02

R290(庫外)

2.57E-02

R290(庫外)

3.50E-02

7.5.5の対策は庫内漏れのみに適用

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.12

7.3.2.16

R290(庫内)

3.42E-02

R290(庫内)

4.44E-03

R290(庫外)

3.63E-02

R290(庫外)

5.94E-03

換算係数(喫煙)

7.3.3.3

7.3.3.4

R290(庫内)

2.77E+01

R290(庫内)

1.51E-03

R290(庫外)

2.66E+01

R290(庫外)

1.36E-03

製品回収中に

7.5.5

2.77E+01

R290(庫内)

1.51E-03

R290(庫内)

1.38E+01

R290(庫内)

2.13E-03

R290(庫外)

2.66E+01

R290(庫外)

1.36E-03

R290(庫外)

1.33E+01

R290(庫外)

1.93E-03

R290(庫内)

喫煙する確率

喫煙の時間的遭遇確率

喫煙率

7.3.3.7

7.3.3.8

7.3.3.12

8.20E-01

対策 扉をゆっくり

7.5.5

空間的遭遇確率

時間・体積

開ける

R290(庫内)

開ける

可燃空間の

対策 扉をゆっくり

対策 扉をゆっくり

R290(庫内)

R290(庫内)

7.5.5の対策は庫内漏れのみに適用

11

可燃空間の

生する空間的遭遇確率

7.5.6

7.3.2.14

6.31E-01
R290(庫外)

14

7.3.1.1

7.3.3.1

下ユニット確率

7.5.6

7.3.1.11

13

の使用
7.5.3

対策 遮断弁の使用

下ユニット確率R290(庫外)対策携帯形漏えい検知器

作業による着火源が7.3.1.1

7.3.2.2

8.02E-01

R290

バーナ・喫煙以外の冷媒漏えい発生確率

の使用
7.5.3

7.3.1.4

1.70E-05

R290

対策携帯形漏えい検知器

可燃域内に存在する確率

7.3.1.1

7

製品回収作業時の着火源(バーナ)が冷媒漏えい発生確率

R290(庫内)

1.00E-01

R290(庫内)

1.92E-01

R290(庫内)

2.82E-01

R290(庫外)

1.00E-01

R290(庫外)

2.11E-01

R290(庫外)

2.82E-01

開ける
7.5.5

8.20E-01

コンセント取外しによるスパーク

グラインダの使用

時間的遭遇確率バーナを使用する撤去の割合

7.3.1.9

7.3.1.10

8.20E-01

R290(庫内)

7.5.2

R290(庫内)

4.17E-02

R290(庫内)

1.58E-02

R290(庫外)

4.60E-02

R290(庫外)

1.70E-02

教育メーカー 及び 使用者依頼の廃棄処理業者による回収

電動工具の使用
7.3.2.8

7.5.2

R290(庫内)

2.17E-02

R290(庫内)

2.00E-01

R290(庫外)

2.37E-02

R290(庫外)

2.00E-01

メーカー 及び 使用者依頼の廃棄処理業者による回収

7.3.2.9

7.3.2.7(バーナ着火時間率)

教育

電動カッター・

R290

8.20E-01

1/2

作業者からの静電気の発生

R290
教育

7.5.4

7.3.2.10

R290(庫内)

1.79E-02

R290(庫内)

2.20E-02

R290(庫外)

1.89E-02

R290(庫外)

2.43E-02

静電防止手袋の着用

R290

8.02E-01

8.20E-01

1

0

2

3

4

6

7

8

9

回収ステージメインの7.3.1.1につながる製品回収作業時の

1

5

11

12

13

14

回収ステージメインの7.4につながる撤去作業に伴わない

同じくサブツリー7.4下につながる

冷媒漏えい発生確率

10

着火確率
7.4

7.3.1.1

R290

1.70E-05
8.97E-10

R290

7.4.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。
2
製品回収作業時の撤去作業によらない着火源が冷媒漏えい発生確率

3

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に漏えいが撤去作業中に発生する確率

発生する確率

7.3.1.2

7.3.1.3

6.48E-07

R290

R290

下ユニット確率

1.64E-05

7.3.1.11

4

撤去作業に伴わない撤去作業中に冷媒が撤去作業に伴う

冷媒漏えい発生確率

漏えいする確率

冷媒漏えい発生確率7.3.1.2.1

7.3.1.2.2

7.3.1.3.1

R290(庫内)

1.80E-09

R290(庫外)

1.31E-04

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

生する空間的遭遇確率

放電エネルギー大放電エネルギー小7.4.9

7.4.10対策 注意ラベルの貼付

R290

1.14E-04

R290

1.64E-04

R290

1.00E-01

5.29E-05

R290(庫内)

1.28E-04

R290(庫外)

6.26E-05

R290(庫外)

1.45E-04

着火源存在確率

漏えい時に可燃空間が発

7.4.2

7.4.5

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率

7.4.6

7.4.8

R290(庫内)

3.42E-02

R290(庫内)

1.55E-03

R290(庫内)

2.42E-02

R290(庫内)

5.28E-03

R290(庫外)

3.63E-02

R290(庫外)

1.72E-03

R290(庫外)

2.57E-02

R290(庫外)

5.65E-03

7.5.5の対策は庫内漏れのみに適用

対策 扉をゆっくり
噴出漏れ発生確率

急速漏れ発生確率

微少漏れ発生確率

7.3.1.2.3

7.3.1.2.4

7.3.1.2.5

2.01E-06

6.30E-04

R290

R290

7.5.5の対策は庫内漏れのみに適用

可燃空間の空間的遭遇確率

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

時間・体積

換算係数

7.4.3

7.4.4

7.4.7

7.4.11開ける

対策 扉をゆっくり
開ける

7.5.5

R290(庫内)

R290

1.00E-05

R290(庫内)る空間的遭遇確率

6

7

7.5.6

R290(庫内)

漏えい時に可燃空間が発生す

5.68E-03

対策 遮断弁の使用

7.5.1

5
R290

8.02E-01

R290

漏えい時に可燃空間が発

6.31E-01

R290(庫外)

の使用
7.5.3

7.4.1

1.70E-05

R290

対策携帯形漏えい検知器

可燃空間内に存在する確率

7.3.1.1

7.5.5

8.20E-01

R290(庫内)

2.77E+01

R290(庫内)

1.51E-03

R290(庫内)

1.38E+01

R290(庫内)

2.13E-03

R290(庫外)

2.66E+01

R290(庫外)

1.36E-03

R290(庫外)

1.33E+01

R290(庫外)

1.93E-03

R290(庫内)

8.20E-01

5.05E-03

8

撤去作業に伴う

9

電源コンセント

燃焼式暖房機の使用

照明スイッチ

換気扇スイッチ

電子レンジ

静電気人体・冷蔵庫扉

静電気人体・その他扉

7.4.5.2

7.4.5.1

7.4.5.3

7.4.5.4

7.4.5.5

7.4.8.2

7.4.8.1

サブツリーのの7.3.1.3.1につながる

冷媒漏えい発生確率7.3.1.3.1

1.64E-04

R290

R290(庫内)

3.15E-04

R290(庫内)

5.00E-07

R290(庫内)

1.23E-03

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

3.52E-04

R290(庫外)

5.29E-07

R290(庫外)

1.37E-03

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

6

7

他の什器などへの衝突

転倒

7.3.1.3.1.1

7.3.1.3.1.2

R290

8.20E-05

燃焼式湯沸かし器

電灯

白熱球

デフロストヒーター（他の機器）

ガスフライヤー

ガス炊飯器

ブラシモーター（製品外）

ブラシモーター（製品外）

7.4.5.6

7.4.5.7

7.4.5.8

7.4.5.9

7.4.5.10

7.4.5.11※ON・OFF時に着火用※常時着火源7.4.8.3

7.4.8.4

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫内)

5.28E-03

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

R290(庫外)

5.65E-03

R290(庫外)

0.00E+00

8.20E-05

R290

12
ガスレンジ
7.4.5.12

対策 遮断弁の使用
7.5.6

R290

13

対策 遮断弁が開のままの確率
7.5.6.1

14

R290

1.00E-04

1.00E-05

R290(庫内)

0.00E+00

R290(庫外)

0.00E+00

対策 漏えい時警報対策
7.5.6.2

R290

営業廃止の店舗での撤去作業では考慮しない着火源

1.00E-012/2

風速

床面積(m2)

数値パラメータ（厨房の為隙間と風を考慮）

空間体積(m3)

0.1 (m/s)

可燃域

上下隙間あり平均可燃空 時空積

継続時間

間体積

(m3・

(min)

(m3)

min)

RG-2

庫内漏れ 扉急開放

30.17

66.374

10.00

2.77

27.67

Rg-2

庫外漏れ機械室 (4分全量漏れ)

30.17

66.374

11.04

2.41

26.63

業務用冷蔵庫廃棄時の着火FTA【A3 居酒屋】

確率数値割付表

営業廃止の店舗
算出式：出典)使用状況・形態

報告書本体

3章参照

R290検討データ

遭遇
パター

未対策ケースン
ハザードおよび関連する要因

対策ケース

作業時間
Ts[h]

値

単位

値

単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

付属書B3.2.3 1）より出荷実績合計3,102,773台。100年に1回とすると

1/(3102773*100)。

許容値

3.22E-08

7

回収ステージの冷媒への着火確率

8.59E-08

7.1

撤去作業発生率

7.1.1

年間撤去率

8.33E-02--

12年使用後に撤去するとして、1/12＝0.0833

7.1.2

店舗の閉店率7.19E-02--

附属書B6.6.2 1）1.1）より閉店率は32,489÷3÷150,719＝7.19×10-2とした

2.53E-09

集計値
集計値

7.2

冷媒への着火確率

集計値

7.3

撤去作業に伴う着火確率

集計値

7.3.1

解体バーナに伴う着火確率

集計値

7.3.1.1

製品回収作業時の冷媒漏えい発生確率

集計値

7.3.1.2

撤去作業に伴わない漏えいが撤去作業中に発生する確率

集計値

7.3.1.2.1

撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に発生する確率

7.3.1.2.2

撤去作業中に冷媒が漏えいする確率1.14E-04

作業時間を1時間とし、1/(365×24)=1.14E-04

7.3.1.2.3

噴出漏れ発生確率

2.01E-06

附属書B3.4.1より

2.01×10-6

7.3.1.2.4

急速漏れ発生確率

6.30E-04

附属書B3.4.1より6.30×10-4

7.3.1.2.5

微少漏れ発生確率

5.05E-03

附属書B3.4.1より

5.05×10-3

7.3.1.3
7.3.1.3.1

集計値

撤去作業に伴う冷媒漏えい発生時に集計値作業を行う確率
1.64E-04

撤去作業に伴う冷媒漏えい発生確率

集計値
撤去作業で機器を移動させる際に、誤って他の什器などへの衝突により、接合部から冷媒が漏えいするとした。
作業者のヒューマンエラーを起因(R1)とし、そのうち10%(R2)が冷媒配管への衝突が発生するとし、冷媒配管への衝突のうち10%(R3)が漏え

7.3.1.3.1.1

いを生じさせるとする。

8.20E-05

他の什器などへの衝突

R1×(R2/100)×(R3/100)
このうち、メーカー依頼の廃棄業者(全体の20％)のヒューマンエラーR1＝0.001、残りの80％のヒューマンエラーR1'＝0.01、とした。
(0.2×R1×(R2/100)×(R3/100))+((1-0.2)×R1'×(R2/100)×(R3/100))＝8.20E-05
撤去作業で機器の転倒があり、冷媒が漏えいするとした。
作業者のヒューマンエラーを起因(R1)として転倒が発生するとし、

7.3.1.3.1.2

転倒による冷媒漏えいは簡単には発生しないとして、1%(R2)が漏えいを生じさせるとする。

8.20E-05

転倒

R1×(R2/100)
このうち、メーカー依頼の廃棄業者(全体の20％)のヒューマンエラーR1＝0.001、残りの80％のヒューマンエラーR1'＝0.01、とした。
(0.2×R1×(R2/100))+((1-0.2)×R1'×(R2/100))＝8.2E-05

7.3.1.4

着火源(バーナ)が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.3.1.5

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書本体第5章参照

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

2.77E+01

床面積30.17m3の値を近似式にて算出。

m3・min

回収・廃棄の際は、冷蔵庫/製氷機が扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとし7.3.1.6

7.3.1.7

7.3.1.8て、作業中に扉を開放するとした。
報告書本体第5章参照

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

2.66E+01

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

1.51E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17 m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

1.36E-03

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17 m2 × 可燃域継続時間）とした。

床面積30.17m3の値を近似式にて算出。庫外漏れ。

集計値

バーナの存在確率(閉店した店舗)

店舗営業中にバーナを使用した撤去はないとした。
バーナ使用時間を2分とし、作業時間を1時間とした。4回使用したとして、作業時間を1時間とした。
バーナを4回使用するのは、空調機2台の配管を液管とガス管をそれぞれバーナで外すことを想定。 可燃域1時間で作業時間1時間の為、時間的遭遇確率は1とする。

7.3.1.9

時間的遭遇確率(バーナ着火時間率)(庫内漏れ)③

2.17E-02

1

3.33E-02

0.166667

3.33E-02

4

1

1.00E+00

1/6

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

未対策ケースン
ハザードおよび関連する要因

対策ケース

作業時間
Ts[h]

値

単位

値

単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

バーナ使用時間を2分とし、作業時間を1時間とした。4回使用したとして、作業時間を1時間とした。
バーナを4回使用するのは、空調機2台の配管を液管とガス管をそれぞれバーナで外すことを想定。 可燃域1時間で作業時間1時間の為、時間的遭遇確率は1とする。
7.3.1.9

時間的遭遇確率(バーナ着火時間率)(庫外漏れ)③

2.37E-02

1

3.33E-02

0.184

3.33E-02

4

1

1.00E+00

ビル内店舗など設置環境が特異なものが下記文献から「駅ビル・商業ビル・飲食ビル」が19％とあり、バーナを使用する撤去の割合(庫内漏れ)

2.00E-01

値を繰り上げて0.2とした。
出展）ARES 不動産証券化ジャーナルVol.40 「店舗出退店の実態と商業施設を取り巻くマクロ要因」

7.3.1.10

ビル内店舗など設置環境が特異なものが下記文献から「駅ビル・商業ビル・飲食ビル」が19％とあり、バーナを使用する撤去の割合(庫外漏れ)

2.00E-01

下ユニット確率

6.31E-01

値を繰り上げて0.2とした。
出展）ARES 不動産証券化ジャーナルVol.40 「店舗出退店の実態と商業施設を取り巻くマクロ要因」

7.3.1.11

附属書B6.6.1より

7.3.2

解体バーナを除く撤去作業に伴う着火確率

集計値

7.3.2.2

バーナ・喫煙以外の着火源が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.3.2.3

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

63.1% ： 対象機（業冷、製氷機）の普及台数より算出

上ユニットは可燃域なし

報告書本体第5章参照
床面積30.17m3の値を近似式にて算出。

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

2.77E+01

m3・min

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

2.66E+01

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

1.51E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17 m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

1.36E-03

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17m2 × 可燃域継続時間）とした。

回収・廃棄の際は、冷蔵庫/製氷機が扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとし7.3.2.4

7.3.2.5

7.3.2.6て、作業中に扉を開放するとした。
報告書本体第5章参照
床面積30.17m3の値を近似式にて算出。庫外漏れ。

着火源存在確率(庫内漏れ)

集計値

着火源存在確率(庫外漏れ)

集計値
冷蔵庫及び製氷機の電源は着火源となるスパークが発生するコンセントは1個のため、冷蔵庫/製氷機1台当たりのコンセント数を1個とした。
スパーク発生時間＝5ms、作業時間を1時間とした。（報告書本体4章

4.2.4 項 1)参照）

上部にコンセントがある場合と、下部にコンセントがある場合をそれぞれ50％とし、下部にコンセントがある場合に下部に生成される可燃域にさらされるとした。
また、50%がブレーカを切らずにコンセントを外すとした。理由はブレーカが不明や、100V機種はブレーカを切ると他の機器の電源も切る可
コンセント取り外しによるスパーク(庫内漏れ)②

4.17E-02

1

1.39E-06

0.166667

1.39E-06

1

1

2.50E-01 能性があるため。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = 1-(1-((0.0000014+1)/1))^2
着火源存在係数c = 0.5 × 0.5 = 0.25
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c =Pt' × 0.25

7.3.2.7
冷蔵庫及び製氷機の電源は着火源となるスパークが発生するコンセントは1個のため、冷蔵庫/製氷機1台当たりのコンセント数を1個とした。
スパーク発生時間＝5ms、作業時間を1時間とした。（報告書本体4章

4.2.4 項 1)参照）

上部にコンセントがある場合と、下部にコンセントがある場合をそれぞれ50％とし、下部にコンセントがある場合に下部に生成される可燃域にさらされるとした。
また、50%がブレーカを切らずにコンセントを外すとした。理由はブレーカが不明や、100V機種はブレーカを切ると他の機器の電源も切る可
コンセント取り外しによるスパーク(庫外漏れ)②

4.60E-02

1

1.39E-06

0.184

1.39E-06

1

1

2.50E-01 能性があるため。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = 1-(1-((0.0000014+1)/1))^2
着火源存在係数c = 0.5 × 0.5 = 0.25
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c =Pt' × 0.25
撤去作業時に電動ドライバーにて、製品のスカートパネルやカバーをを取り外したり、警報線などの電線取り外しを行うことを前提とし、使用率を50％として、1回あたり3秒、10回使用とする.
想定する作業は、製品下のスカートパネルや端子台のねじをドライバーで緩めたり閉めたりする作業。
なお、着火源となる電動ドライバはブラシ式のみであり、その存在確率を5％とする。

電動工具の使用(庫内漏れ)②

1.79E-02

1

8.33E-04

0.117851

8.33E-0410

1

2.50E-02
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = (1-(1-((0.00083+ΔTv)/1))^10
着火源存在係数c = 0.5 × 0.05 = 0.025

7.3.2.8

1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.025

2/6使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

未対策ケースン
ハザードおよび関連する要因

対策ケース

作業時間
Ts[h]

値

単位

値

単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

撤去作業時に電動ドライバーにて、製品のスカートパネルやカバーをを取り外したり、警報線などの電線取り外しを行うことを前提とし、使用率を50％として、1回あたり3秒、10回使用とする.
想定する作業は、製品下のスカートパネルや端子台のねじをドライバーで緩めたり閉めたりする作業。
なお、着火源となる電動ドライバはブラシ式のみであり、その存在確率を5％とする。
電動工具の使用(庫外漏れ)②

1.89E-02

1

8.33E-04

0.130108

8.33E-0410

1

2.50E-02
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = (1-(1-((0.00083+ΔTv)/1))^10
着火源存在係数c = 0.5 × 0.05 = 0.025
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.025
製品上部に垂れ壁があった際や、下部の配管が邪魔をして製品を引き出せない場合に、電動グラインダーを用いて撤去する場合を前提とし、店舗にある製品のうち垂れ壁と干渉するケースの存在を30％として、撤去に伴い干渉する壁を壊す際に電動カッターやグラインダーを用いる使用率を10％として、1回あたり15秒、4回使用とすると、作業時間を1時間として電動カッター・グラインダの使用(庫内漏れ)②

1.58E-02

1

4.17E-03

0.166667

4.17E-03

4

1

3.00E-02 想定する作業は、製品上の垂れ壁の軽天をグラインダで切る、または製品下の配管をグラインダで切断したりする作業。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = (1-(1-((0.00417+ΔTv)/1))^4
着火源存在係数c = 0.03
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.03

7.3.2.9

製品上部に垂れ壁があった際や、下部の配管が邪魔をして製品を引き出せない場合に、電動グラインダーを用いて撤去する場合を前提とし、店舗にある製品のうち垂れ壁と干渉する製品の存在を30％として、撤去に伴い干渉する壁を壊す際に電動カッターやグラインダーを用いる使用率を10％として、1回あたり15秒、4回使用とすると、作業時間を1時間として電動カッター・グラインダの使用(庫外漏れ)②

1.70E-02

1

4.17E-03

0.184

4.17E-03

4

1

3.00E-02 想定する作業は、製品上の垂れ壁の軽天をグラインダで切る、または製品下の配管をグラインダで切断したりする作業。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = (1-(1-((0.00417+ΔTv)/1))^4
着火源存在係数c = 0.03
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.03
撤去作業を60分、作業者2名として、静電気によるスパーク時間を1μsとして、静電気の放電が撤去する製品を触った際に起きるとして、作業時間中に1回放電するとした。（報告書本体4章

4.2.2 項 2)参照）

撤去をする際に、作業者が製品に触れる回数を以下と考えた。
本体に止める作業で２回、扉の開け閉めで４回、扉が開かないよう養生する作業か付属部品の取り外しで４回、製品を引き出す作業で２回、製品を台車に乗せる作業で３回、製品を搬出する際の持ち替えで５回。
静電気の発生(庫内漏れ)②

2.20E-02

1

2.78E-10

0.117851

2.78E-10

1

1

1.87E-01

作業時間を1時間として計算。
想定する作業は、製品下のアジャストボルトを手回しであげる、ケースを養生して搬出する作業。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = 1-(1-((1.96×10^-10 +ΔTv)/1))^20
着火源存在係数c = 0.187
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.187

7.3.2.10

撤去作業を60分、作業者2名として、静電気によるスパーク時間を1μsとして、静電気の放電が撤去する製品を触った際に起きるとして、作業時間中に1回放電するとした。（報告書本体4章

4.2.2 項 2)参照）

撤去をする際に、作業者が製品に触れる回数を以下と考えた。
本体に止める作業で２回、扉の開け閉めで４回、扉が開かないよう養生する作業か付属部品の取り外しで４回、製品を引き出す作業で２回、製品を台車に乗せる作業で３回、製品を搬出する際の持ち替えで５回。
静電気の発生(庫外漏れ)②

2.43E-02

1

2.78E-100.130108

2.78E-10

1

1

1.87E-01

作業時間を1時間として計算。
想定する作業は、製品下のアジャストボルトを手回しであげる、ケースを養生して搬出する作業。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = 1-(1-((1.96×10^-10 +ΔTv)/1))^20
着火源存在係数c = 0.187
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.187

7.3.2.11

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書本体第5章参照
床面積30.17m3の値を近似式にて算出。

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

1.38E+01

m3・min

回収・廃棄の際は、冷蔵庫/製氷機が扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に扉を開放するとした。

7.3.2.12

また、1/2を乗じる。
報告書本体第5章参照
可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

1.33E+01

m3・min

床面積30.17m3の値を近似式にて算出。
また、1/2を乗じる。

7.3.2.13

着火源存在確率

集計値

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.3.2.14

集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)

3/6

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

未対策ケースン
ハザードおよび関連する要因

対策ケース

作業時間
Ts[h]

値

単位

値

単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.3.2.15

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
7.3.2.16

備考

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

2.13E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17 m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

1.93E-03

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

7.3.3

喫煙に伴う着火確率

営業中の店舗において喫煙は無いとし、確率は0とする。

7.3.3.1

喫煙に伴う着火源が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.3.3.2

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書本体第5章参照

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

2.77E+01

床面積30.17m3の値を近似式にて算出。

m3・min

回収・廃棄の際は、冷蔵庫/製氷機が扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に扉を開放するとした。

7.3.3.3

7.3.3.4
7.3.3.5

2.66E+01

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(喫煙)(庫内漏れ)

1.51E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17 m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(喫煙)(庫外漏れ)

1.36E-03

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17m2 × 可燃域継続時間）とした。

床面積30.17m3の値を近似式にて算出。

可燃空間内に着火源が存在する確率

集計値

製品回収中に喫煙する確率(庫内漏れ)
7.3.3.7

報告書本体第5章参照

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

営業中の店舗で撤去作業員が店内で喫煙することは考えにくいが、店舗が営業廃止となり閉店した店舗内で回収作業員が喫煙する確率をADL

1.00E-01(閉店した店舗)
製品回収中に喫煙する確率(庫外漏れ)レポートの訓練を無視する確率を参考に10%の確率で喫煙することとした。
営業中の店舗で撤去作業員が店内で喫煙することは考えにくいが、店舗が営業廃止となり閉店した店舗内で回収作業員が喫煙する確率をADL

1.00E-01(閉店した店舗)レポートの訓練を無視する確率を参考に10%の確率で喫煙することとした。
・JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、製品回収作業は男性が従事するとして、成人男性の平均喫煙本数：男性18.1本/日、喫煙者率： 男性28.2％
・一日のうち、喫煙する時間は睡眠時間を除いた時間とし、睡眠時間は6.4時間とした。
引用) 平成27年度国民健康・栄養調査 第3部 生活習慣調査の結果 第87表 (1日の平均睡眠時間、年齢階級別、人数、割合、性別)より、20歳
7.3.3.8

喫煙の時間的遭遇確率(庫内漏れ)②

1.92E-011

1.25E-02

0.166667

1.25E-02

1.08E+00 1.08E+00 1.00E+00 以上男性平均より算出。
・製品回収時間を1時間、平均喫煙本数が18.1本、作業にあたる時間を(24時間-平均睡眠時間)とすると、着火源使用回数n[回] = 1[h]×18.1[本]/(24[h]-7.25[h]) = 1.08 、着火源作動回数も同数とする。
・たばこ1本当たりの喫煙時間：5分、このうち着火源となるタバコが赤火に時間を40秒とした。(当WG調査より)ライターの点火時間を5秒とし、着火源作動時間(ΔTic)=赤火時間＋ライター点灯時間=45秒(0.0125h)とした。

・JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、製品回収作業は男性が従事するとして、成人男性の平均喫煙本数：男性18.1本/日、喫煙者率： 男性28.2％
・一日のうち、喫煙する時間は睡眠時間を除いた時間とし、睡眠時間は6.4時間とした。
引用) 平成27年度国民健康・栄養調査 第3部 生活習慣調査の結果 第87表 (1日の平均睡眠時間、年齢階級別、人数、割合、性別)より、20歳
7.3.3.8

喫煙の時間的遭遇確率②

2.11E-011

1.25E-02

0.184

1.25E-02

1.08E+00 1.08E+00 1.00E+00 以上男性平均より算出。
・製品回収時間を1時間、平均喫煙本数が18.1本、作業にあたる時間を(24時間-平均睡眠時間)とすると、着火源使用回数n[回] = 1[h]×18.1[本]/(24[h]-7.25[h]) = 1.08 、着火源作動回数も同数とする。
・たばこ1本当たりの喫煙時間：5分、このうち着火源となるタバコが赤火に時間を40秒とした。(当WG調査より)ライターの点火時間を5秒とし、着火源作動時間(ΔTic)=赤火時間＋ライター点灯時間=45秒(0.0125h)とした。

7.3.3.12

喫煙率

2.82E-01

JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、成人男性の喫煙率は28.2% 作業は男性従事とした。

喫煙率(庫外漏れ)

2.82E-01

JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、成人男性の喫煙率は28.2% 作業は男性従事とした。

7.4

撤去作業に伴わない着火確率

集計値

7.4.1

撤去作業によらない着火源が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.4.2

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書本体第5章参照
床面積30.17m3の値を近似式にて算出。

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

2.77E+01

m3・min

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

2.66E+01

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

1.51E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17 m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

1.36E-03

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17m2 × 可燃域継続時間）とした。

着火源存在確率(庫内漏れ)

1.55E-03

集計値

着火源存在確率(庫外漏れ)

1.72E-03

集計値

回収・廃棄の際は、冷蔵庫/製氷機が扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとし

7.4.3

7.4.4

7.4.5

て、作業中に扉を開放するとした。
報告書本体第5章参照
床面積30.17m3の値を近似式にて算出。

4/6

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

未対策ケースン
ハザードおよび関連する要因

対策ケース

作業時間
Ts[h]

値

単位

値

単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

6.67E-01

0.166667

6.67E-01

11

備考

輻射式の灯油ストーブを想定'
燃焼式暖房機の使用(庫内漏れ)③

5.00E-07

1

1.00E-04 存在確率0.01％ 使用時間：9:00～25:00 16h／日
根拠：人がいる時間

7.4.5.1

輻射式の灯油ストーブを想定'
燃焼式暖房機の使用(庫外漏れ)③

5.29E-07

1

6.67E-01

0.184

6.67E-01

1

1

1.00E-04 存在確率0.01％ 使用時間：9:00～25:00 16h／日
根拠：人がいる時間
廃棄のため1回だけコンセントを抜く。発生確率は100％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜き差しする。

電源コンセント(庫内漏れ)③

3.15E-04

1

1.39E-06

0.166667

1.39E-06

1

1

1.00E+00

アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数c【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする

7.4.5.2⇒可燃域継続時間=0

廃棄のため1回だけコンセントを抜く。発生確率は100％の確率で掃除機本体のスイッチ操作をせずにコンセントを抜き差しする。
電源コンセント(庫外漏れ)③

3.52E-04

1

1.39E-06

0.184

1.39E-06

1

1

1.00E+00

アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数c【対策】漏洩時は警報を発報し、庫内冷却器への配管を遮断対応をする⇒可燃域継続時間=0

1日/2回スイッチONOFF、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06

照明スイッチ(庫内漏れ)③

1.23E-03

1

1.39E-06

0.166667

1.39E-06

2

1

1.00E+00

照明スイッチ(庫外漏れ)③

1.37E-03

1

1.39E-06

0.184

1.39E-06

2

1

1.00E+00

換気扇スイッチ(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.166667

0.00E+00

00

1.00E+00 一般的に常時運転=スイッチON・OFF無しのため、着火源存在確率は０とした。

換気扇スイッチ(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.184

0.00E+00

00

1.00E+00 一般的に常時運転=スイッチON・OFF無しのため、着火源存在確率は0とした。

電子レンジ(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.67E-01

0.166667

1.67E-01

3.09E-07

1

1.00E+00 営業廃止した店舗では電子レンジは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

電子レンジ(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.67E-01

0.184

1.67E-01

3.09E-07

1

1.00E+00 営業廃止した店舗では電子レンジは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

燃焼式湯沸かし器(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.117851

1.39E-06

10

1

1.00E+00 営業廃止した店舗では稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

燃焼式湯沸かし器(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.130108

1.39E-06

10

1

1.00E+00 営業廃止した店舗では稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

電灯(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.166667

0.00E+00

00

1.00E+00 蛍光灯・LED表面温度100℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

電灯(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.184

0.00E+00

00

1.00E+00 蛍光灯・LED表面温度100℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

白熱球(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.166667

0.00E+00

00

1.00E+00 白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

白熱球(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.184

0.00E+00

00

1.00E+00 白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

デフロストヒーター（他の機器）(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

2.30E+00

0.166667

2.30E+00

1

1

1.00E-02 営業廃止した店舗では稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

デフロストヒーター（他の機器）(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

2.30E+00

0.184

2.30E+00

1

1

1.00E-02 営業廃止した店舗では稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

ガスフライヤー(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.166667

1.39E-06

2

1

1.00E+00 営業廃止した店舗では稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

ガスフライヤー(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.184

1.39E-06

2

1

1.00E+00 営業廃止した店舗では稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

ガス炊飯器(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

7.50E-01

0.166667

7.50E-01

51

5.00E-01 営業廃止した店舗では稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

ガス炊飯器(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

7.50E-01

0.184

7.50E-01

51

5.00E-01 営業廃止した店舗では稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

ガスレンジ(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

8.33E-02

0.166667

8.33E-0260

1

3.50E-01 営業廃止した店舗では稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

ガスレンジ(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

8.33E-02

0.184

8.33E-0260

1

3.50E-01 営業廃止した店舗では稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数c7.4.5.3
1日/2回スイッチONOFF、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数c7.4.5.4

7.4.5.5
7.4.5.6
7.4.5.7
7.4.5.8
7.4.5.9
7.4.5.10
7.4.5.11
7.4.5.12
7.4.6

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書本体第5章参照
床面積30.17m3の値を近似式にて算出。

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

1.38E+01

m3・min

回収・廃棄の際は、冷蔵庫/製氷機が扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に扉を開放するとした。

7.4.7

また、1/2を乗じる。
報告書本体第5章参照
可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

1.33E+01

着火源存在確率(庫内漏れ)

5.28E-03

着火源存在確率(庫外漏れ)

5.65E-03

m3・min

床面積30.17m3の値を近似式にて算出。
また、1/2を乗じる。

7.4.8

集計値
集計値

静電気人体・その他扉(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-10

0.117851

2.78E-1001

1.87E-01

静電気人体・その他扉(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-100.130108

2.78E-1001

1.87E-01

静電気人体・冷蔵庫扉(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-10

0.117851

2.78E-1001

1.87E-01

静電気人体・冷蔵庫扉(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-100.130108

2.78E-1001

1.87E-01

7.4.8.1

7.4.8.2

厨房内作業者に起因するを想定。
営業廃止した店舗で厨房内作業者は存在していないので、着火源存在確率は0とした。
厨房内作業者に起因するを想定。
営業廃止した店舗で厨房内作業者は存在していないので、着火源存在確率は0とした。
厨房内作業者に起因するを想定。
営業廃止した店舗で厨房内作業者は存在していないので、着火源存在確率は0とした。
厨房内作業者に起因するを想定。
営業廃止した店舗で厨房内作業者は存在していないので、着火源存在確率は0とした。
一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大
ON6回・OFF6回とし、ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火(庫内漏れ) ③

5.28E-03

1

1.39E-06

0.117851

1.39E-06

144

1

1.00E-02 合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする

7.4.8.3

Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数c5/6

使用状況・形態

R290検討データ

遭遇
パター

未対策ケースン
ハザードおよび関連する要因

対策ケース

作業時間
Ts[h]

値

単位

値

単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

一般的なコンプレッサーの使用基準が運転5分以上・停止5分以上が規定されていることから、コンプレッサーの発停頻度が1時間あたり最大
ON6回・OFF6回とし、ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火(庫外漏れ) ③

5.65E-03

1

1.39E-06

0.130108

1.39E-06

144

1

1.00E-02 合わせてモーターもON・OFFすると想定し一時間でON計6回、１日あたり144回。 アーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06 普及率1%とする
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数c
ブラシ式の存在確率を5％とする。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n

ブラシモーター（製品外） ※常時着火源(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.117851

0.00E+00

1

1

2.50E-02

Pt' = (1-(1-((0.00083+1)/1))^10
着火源存在係数c = 0.5 × 0.05
内部リレー動作時のアーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
常時着火源としては0する

7.4.8.4

ブラシ式の存在確率を5％とする。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
ブラシモーター（製品外） ※常時着火源(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.130108

0.00E+00

1

1

2.50E-02

Pt' = (1-(1-((0.00083+1)/1))^10
着火源存在係数c = 0.5 × 0.05
内部リレー動作時のアーク各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
常時着火源としては0する

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.4.9

集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.4.10

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
7.4.11

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

2.13E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

1.93E-03

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

7.5

対策

可燃性冷媒機器の回収時対策の実施

7.5.1

対策

注意ラベルの貼付

教育メーカー 及び 使用者依頼の廃棄処理業者による回

7.5.2

可燃性冷媒の使用に対する注意喚起ラベルが貼付されているため，従来よりも丁寧に機器を取り扱うものとし，

1.00E-01

収対策効果を1/10 とする。
メーカー依頼の廃棄処理業者(全体の20%)に対して注意喚起する。注意喚起効果は1/10。

8.20E-01

0.2×0.1+(1-0.2)×1=8.20E-01
携帯形漏えい検知器による注意喚起により着火源の使用を直ちに中止するとし、着火源遭遇確率に対する効果は1/100とした。

7.5.3

対策

携帯形漏えい検知器の使用

8.02E-01

また、メーカー依頼の廃棄処理業者(全体の20%)は全員が携行するとした。
0.2×0.01+(1-0.2)×1=8.02E-01
静電防止手袋(軍手など)による静電気の発生を防止する。

7.5.4

教育

静電防止手袋の着用

メーカー依頼の廃棄処理業者(全体の20%)に対して注意喚起する。教育後，静電防止手袋を着用しない人はヒューマンエラー程度とし，対策

8.02E-01

効果を1/100 とする。
0.2×0.01+(1-0.2)×1=8.20E-01
扉をゆっくり開けることで

7.5.5

教育

扉をゆっくりと開ける

8.20E-01

可燃域形成を防止する。

メーカー依頼の廃棄処理業者（全体の20％）に対して注意喚起する。
0.2×0.1+（1-0.2）×1=8.20E-01

遮断弁が開のままになる確率

注意喚起は1/10※庫内漏れのみ適用

7.5.6

対策

遮断弁の使用1.00E-05

7.5.6.1

対策

遮断弁が開のままの確率

1.00E-04

附属書B6.6.3 6）より弁の故障率を4.05E-04、そのうち弁が開状態で故障する確率を1.0E-04とする。

7.5.6.2

対策

漏えい時警報対策

1.00E-01

警報対策による効果を1/10とする

6/6

0

1

業務用冷蔵庫1

2

廃棄時の着火FTA

RＧ-3 未対策

3

【Ａ2Ｌ

4

7

8

9

10

11

12

13

14

冷媒への着火確率

上：庫内漏れ、下：庫外漏れ

7

←庫内漏れ

3.28E-07

R1234yf

←庫外漏れ

2

6

回収ステージの上下に示す確率については、営業中の店舗5居酒屋】

3.22E-08

許容値

撤去作業発生率

冷媒への着火確率

7.1

7.2

1.55E-01

R1234yf

2.11E-06

R1234yf3
年間撤去率

店舗の閉店率

7.1.1

7.1.2

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う着火確率8.33E-02

R1234yf

着火確率7.3

7.19E-02

R1234yf

7.4

4

5.75E-08

R1234yf5

解体バーナに伴う解体バーナを除く

着火確率

撤去作業に伴う着火確率

7.3.1

7.3.2

R1234yf

2.06E-06

R1234yf

喫煙に伴う着火確率
7.3.3

5.75E-08

R1234yf

7.3.1.4の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

営業中の店舗での撤去作業では考慮しない着火源

R1234yf

7.3.2.2の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

7.3.3.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

6
製品回収作業時の可燃域内に存在する確率

7.3.1.1

7

バーナ・喫煙以外の冷媒漏えい発生確率

作業による着火源が7.3.1.1

可燃空間内に存在する確率

7.3.1.4

製品回収作業時の空間内に存在する確率

冷媒漏えい発生確率7.3.1.1

7.3.3.1

R1234yf(庫内)

1.36E-05

R1234yf(庫内)

1.65E-04

R1234yf(庫内)6.59E-04

R1234yf(庫内)

2.26E-04

R1234yf(庫外)1.40E-06

R1234yf(庫外)1.64E-04

R1234yf(庫外)4.08E-05

R1234yf(庫外)2.05E-05

漏えい時に可燃空間が発漏えい時に可燃空間が発下ユニット確率

生する空間的遭遇確率

放電エネルギー小7.3.2.14

10

漏えい時に可燃空間が発生する

バーナの存在確率

空間的遭遇確率(閉店した店舗)

7.3.1.5

7.3.1.8

R1234yf(庫内)6.59E-04

R1234yf(庫外)6.46E-05

R1234yf(庫内)

4.17E-02

R1234yf(庫内)

3.25E-04

R1234yf(庫外)1.07E-02

R1234yf(庫外)1.30E-04

R1234yf(庫外)6.31E-01

空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.1.6

7.3.1.7

生する空間的遭遇確率
7.3.2.3

7.3.3.5
R1234yf(庫内)

4.17E-02

R1234yf(庫内)

5.42E-03

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)1.07E-02

R1234yf(庫外)1.91E-03

着火源存在確率

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率7.3.2.6

7.3.2.11

7.3.2.13

R1234yf(庫内)

4.17E-02

R1234yf(庫内)

1.58E-02

R1234yf(庫内)

2.95E-02

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)1.07E-02

R1234yf(庫外)6.02E-03

R1234yf(庫外)7.59E-03

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫内)

2.77E+01

R1234yf(庫内)

1.51E-03

R1234yf(庫外)2.15E+00

R1234yf(庫外)4.99E-03

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.4

7.3.2.5(閉店した店舗)

0.00E+00

12
可燃空間の存在する確率

7.3.3.2
R1234yf(庫内)

漏えい時に可燃空間が発漏えい時に可燃空間が発11

生する空間的遭遇確率

7.3.2.15

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.12

7.3.2.16

可燃空間の空間的遭遇確率時間・体積

換算係数(喫煙)

7.3.3.3

7.3.3.4

R1234yf(庫内)

2.77E+01

R1234yf(庫内)

1.51E-03

R1234yf(庫外)2.15E+00

R1234yf(庫外)4.99E-03

製品回収中に喫煙する確率R1234yf(庫内)

2.77E+01

R1234yf(庫内)

1.51E-03

R1234yf(庫内)

1.38E+01

R1234yf(庫内)

2.13E-03

R1234yf(庫外)2.15E+00

R1234yf(庫外)4.99E-03

R1234yf(庫外)1.07E+00

R1234yf(庫外)7.06E-03

によるスパーク

電動カッター・

時間的遭遇確率バーナを使用する撤去の割合

7.3.1.9

7.3.1.10

R1234yf(庫内)

2.17E-02

R1234yf(庫内)

1.50E-02

R1234yf(庫外)8.68E-03

R1234yf(庫外)1.50E-02

7.3.2.8

7.3.2.9

7.3.2.7(バーナ着火時間率)

電動工具の使用

グラインダの使用作業者からの静電気の発生7.3.2.10

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

1.58E-02

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)6.02E-03

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

1/2

喫煙率

喫煙の時間的遭遇確率

7.3.3.12

7.3.3.8

7.3.3.7

14
コンセント取外し

1.65E-04

R1234yf

可燃域内に着火源が漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

7.3.1.11

放電エネルギー大13

喫煙に伴う着火源が可燃

7.3.2.2

1.65E-04

R1234yf

製品回収作業時の着火源(バーナ)が冷媒漏えい発生確率

R1234yf(庫内)

1.00E-01

R1234yf(庫内)

1.92E-01

R1234yf(庫内)

2.82E-01

R1234yf(庫外)1.00E-01

R1234yf(庫外)6.77E-02

R1234yf(庫外)2.82E-01

1

0

2

3

4

6

7

8

9

回収ステージメインの7.3.1.1につながる製品回収作業時の

1

5

11

12

13

14

回収ステージメインの7.4につながる撤去作業に伴わない

同じくサブツリー7.4下につながる

冷媒漏えい発生確率

10

着火確率
7.4

7.3.1.1
R1234yf(庫内)

1.65E-04

R1234yf(庫外)1.64E-04

2.06E-06

R1234yf

7.4.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。
2
製品回収作業時の撤去作業によらない着火源が冷媒漏えい発生確率

可燃空間内に存在する確率

7.3.1.1

3

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に漏えいが撤去作業中に発生する確率

発生する確率

7.3.1.2

7.3.1.3

4

R1234yf(庫内)

6.48E-07

R1234yf(庫外)7.22E-08

撤去作業に伴わない撤去作業中に冷媒が撤去作業に伴う

冷媒漏えい発生確率

漏えいする確率

冷媒漏えい発生確率7.3.1.2.1

7.3.1.2.2

7.3.1.3.1

1.65E-04

R1234yf

R1234yf

7.4.1

下ユニット確率

1.64E-04

7.3.1.11

2.22E-03

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

生する空間的遭遇確率

放電エネルギー大放電エネルギー小7.4.9

7.4.10R1234yf(庫内)

2.27E-02

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)3.52E-03

R1234yf(庫外)0.00E+00

漏えい時に可燃空間が発生す

5
R1234yf(庫内)

5.68E-03

R1234yf(庫外)6.32E-04

R1234yf

1.14E-04

R1234yf

1.64E-04

る空間的遭遇確率

着火源存在確率

漏えい時に可燃空間が発

7.4.2

7.4.5

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率

7.4.6

7.4.8

6

7

2.27E-02

R1234yf(庫外)漏えい時に可燃空間が発

6.31E-01

R1234yf(庫外)R1234yf(庫内)

噴出漏れ発生確率

急速漏れ発生確率

微少漏れ発生確率

7.3.1.2.3

7.3.1.2.4

7.3.1.2.5

R1234yf

2.01E-06

6.30E-04

R1234yf

R1234yf

R1234yf(庫内)

4.17E-02

R1234yf(庫内)

5.46E-01

R1234yf(庫内)

2.95E-02

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)1.07E-02

R1234yf(庫外)3.28E-01

R1234yf(庫外)7.59E-03

R1234yf(庫外)0.00E+00

可燃空間の空間的遭遇確率

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

時間・体積

換算係数

7.4.3

7.4.4

7.4.7

7.4.11

R1234yf(庫内)

2.77E+01

R1234yf(庫内)

1.51E-03

R1234yf(庫内)

1.38E+01

R1234yf(庫内)

2.13E-03

R1234yf(庫外)2.15E+00

R1234yf(庫外)4.99E-03

R1234yf(庫外)1.07E+00

R1234yf(庫外)7.06E-03

5.05E-03

8

撤去作業に伴う

9

冷媒漏えい発生確率

電源コンセント

燃焼式機器の使用

照明スイッチ

換気扇スイッチ

電子レンジ

静電気人体・冷蔵庫扉

静電気人体・その他扉

7.4.5.2

7.4.5.1

7.4.5.3

7.4.5.4

7.4.5.5

7.4.8.2

7.4.8.1

サブツリーのの7.3.1.3.1につながる

7.3.1.3.1

1.64E-04

R1234yf

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

5.00E-07

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

8.06E-17

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)3.56E-07

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)4.86E-17

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

6

7

他の什器などへの衝突

転倒

7.3.1.3.1.1

7.3.1.3.1.2

R1234yf

8.20E-05

R1234yf

燃焼式湯沸かし器

電灯

白熱球

デフロストヒーター（他の機器）

ガスフライヤー

ガス炊飯器

ブラシモーター（製品外）

ブラシモーター（製品外）

7.4.5.6

7.4.5.7

7.4.5.8

7.4.5.9

7.4.5.10

7.4.5.11※ON・OFF時に着火用※常時着火源7.4.8.5

7.4.8.6

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

1.23E-03

R1234yf(庫内)

6.37E-02

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)3.50E-04

R1234yf(庫外)4.49E-02

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

8.20E-05

12
ガスレンジ
7.4.5.12

13

14

R1234yf(庫内)

4.81E-01

R1234yf(庫外)2.83E-01←営業中の店舗での撤去作業では考慮しない着火源

2/2

0

1

業務用冷蔵庫1

2

廃棄時の着火FTA

Rg-3 対策

3

【Ａ2Ｌ

4

7

8

9

10

11

12

13

14

冷媒への着火確率

上：庫内漏れ、下：庫外漏れ

7

←庫内漏れ

4.70E-09

R1234yf

←庫外漏れ

2

6

回収ステージの上下に示す確率については、営業中の店舗5居酒屋】

3.22E-08

許容値

撤去作業発生率

冷媒への着火確率

7.1

7.2

1.55E-01

R1234yf

3.03E-08

R1234yf3
年間撤去率

店舗の閉店率

7.1.1

7.1.2

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う着火確率8.33E-02

R1234yf

7.19E-02

R1234yf

着火確率

7.3

7.4

営業中の店舗での撤去作業では考慮しない着火源

45.42E-10

R1234yf5

解体バーナに伴う解体バーナを除く

着火確率

撤去作業に伴う着火確率

7.3.1

7.3.2

R1234yf

喫煙に伴う着火確率
7.3.3

5.42E-10

R1234yf

7.3.1.4の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

2.98E-08

R1234yf

R1234yf

7.3.2.2の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

7.3.3.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

6
製品回収作業時のR1234yf(庫内)

1.11E-05

作業による着火源が7.3.1.1

可燃空間内に存在する確率

R1234yf(庫外)1.40E-06

の使用
7.5.3

3.34E-05

R1234yf(庫内)

5.41E-09

R1234yf(庫外)3.29E-05

R1234yf(庫外)4.08E-05

対策 遮断弁の使用

下ユニット確率

7.5.6

7.3.1.11

漏えい時に可燃空間が発生する

バーナの存在確率

空間的遭遇確率(閉店した店舗)

7.3.1.5

7.3.1.8

1.00E-05

対策 遮断弁の使用

放電エネルギー大3.42E-02

R1234yf(庫内)

3.25E-04

R1234yf(庫外)1.07E-02

R1234yf(庫外)1.30E-04

R1234yf(庫内)

5.41E-04

R1234yf(庫外)6.46E-05

換算係数7.3.1.7

R290(庫内)

1.00E-05

対策 扉をゆっくり

2.77E+01

R1234yf(庫内)

1.51E-03

R1234yf(庫外)2.15E+00

R1234yf(庫外)4.99E-03

開ける

0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率7.3.2.11

7.3.2.13

R1234yf(庫内)

3.42E-02

R1234yf(庫内)

1.58E-02

R1234yf(庫外)1.07E-02

R1234yf(庫外)6.02E-03

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.4

7.3.2.5

7.5.5
R1234yf(庫内)

8.20E-01

2.42E-02

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)7.59E-03

R1234yf(庫外)0.00E+00

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.12

7.3.2.16

R1234yf(庫内)

1.51E-03

R1234yf(庫内)

1.38E+01

R1234yf(庫内)

2.13E-03

R1234yf(庫外)2.15E+00

R1234yf(庫外)4.99E-03

R1234yf(庫外)1.07E+00

R1234yf(庫外)7.06E-03

R1234yf(庫内)7.5.5
コンセント取外しによるスパーク

電動カッター・グラインダの使用撤去の割合

7.3.1.9

7.3.1.10

R1234yf(庫内)

2.17E-02

R1234yf(庫内)

1.50E-02

R1234yf(庫外)8.68E-03

R1234yf(庫外)1.50E-02

R1234yf(庫内)

8.20E-01

7.3.2.9

7.3.2.7
バーナを使用する

可燃域内に着火源が存在する確率

7.3.3.2(閉店した店舗)
R1234yf(庫内)

3.42E-02

R1234yf(庫内)

5.42E-03

R1234yf(庫外)1.07E-02

R1234yf(庫外)1.91E-03

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

1.58E-02

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)6.02E-03

電動工具の使用
7.3.2.8

1/2

可燃空間の

空間的遭遇確率時間・体積

換算係数(喫煙)

7.3.3.3

7.3.3.4

R1234yf(庫内)

2.77E+01

R1234yf(庫内)

1.51E-03

R1234yf(庫外)2.15E+00

R1234yf(庫外)4.99E-03

7.5.5

開ける

時間的遭遇確率3.34E-05

開ける

2.77E+01

7.5.5(バーナ着火時間率)

2.05E-05

R1234yf対策 扉をゆっくり

対策 扉をゆっくり

8.20E-01

R1234yf(庫外)生する空間的遭遇確率

1.00E-05

7.5.5の対策は庫内漏れのみに適用

R1234yf(庫内)開ける

R1234yf(庫内)R290(庫内)

R1234yf(庫内)対策 扉をゆっくり

14

1.85E-04

7.3.3.5
R1234yf(庫内)

7.3.2.6

7.5.5の対策は庫内漏れのみに適用

R1234yf(庫内)R1234yf(庫内)

漏えい時に可燃空間が発

7.3.2.15

着火源存在確率7.3.2.3

12

7.3.1.6

7.5.6

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

7.5.5の対策は庫内漏れのみに適用

時間・体積対策 遮断弁の使用

放電エネルギー小7.3.1.1

7.3.3.1

8.02E-01

生する空間的遭遇確率

7.5.6

漏えい時に可燃空間が発R1234yf(庫内)

空間的遭遇確率

冷媒漏えい発生確率7.5.5の対策は庫内漏れのみに適用

11

可燃空間の

製品回収作業時の空間内に存在する確率

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

6.31E-01

R1234yf(庫外)

喫煙に伴う着火源が可燃

の使用
7.5.3

R1234yf

漏えい時に可燃空間が発

7.3.2.14

R290(庫内)対策携帯形漏えい検知器

8.02E-01

R1234yf

R1234yf(庫内)

1013

対策携帯形漏えい検知器

7.3.2.2

8.02E-01

R1234yf

バーナ・喫煙以外の冷媒漏えい発生確率

の使用
7.5.3

7.3.1.4

3.34E-05

R1234yf

対策携帯形漏えい検知器

可燃域内に存在する確率

7.3.1.1

7

製品回収作業時の着火源(バーナ)が冷媒漏えい発生確率

作業者からの静電気の発生7.3.2.10

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

製品回収中に喫煙する確率

喫煙の時間的遭遇確率

喫煙率

7.3.3.7

7.3.3.8

7.3.3.12

8.20E-01
R1234yf(庫内)

1.00E-01

R1234yf(庫内)

1.92E-01

R1234yf(庫内)

2.82E-01

R1234yf(庫外)1.00E-01

R1234yf(庫外)6.77E-02

R1234yf(庫外)2.82E-01

1

0

2

3

4

6

7

8

9

回収ステージメインの7.3.1.1につながる製品回収作業時の

1

5

11

12

13

14

回収ステージメインの7.4につながる撤去作業に伴わない

同じくサブツリー7.4下につながる

冷媒漏えい発生確率

10

着火確率
7.4

7.3.1.1
R1234yf(庫内)

3.34E-05

R1234yf(庫外)3.29E-05

2.98E-08

R1234yf

7.4.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。
2
製品回収作業時の撤去作業によらない着火源が冷媒漏えい発生確率

3

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に漏えいが撤去作業中に発生する確率

発生する確率

7.3.1.2

7.3.1.3

4

R1234yf(庫内)

6.48E-07

R1234yf(庫外)7.22E-08

R1234yf撤去作業に伴わない撤去作業中に冷媒が撤去作業に伴う

冷媒漏えい発生確率

漏えいする確率

冷媒漏えい発生確率7.3.1.2.1

7.3.1.2.2

7.3.1.3.1

下ユニット確率3.28E-05

7.3.1.11

R1234yf(庫内)

1.87E-07

R1234yf(庫外)2.22E-03

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

生する空間的遭遇確率

放電エネルギー大放電エネルギー小7.4.9

7.4.10対策 注意ラベルの貼付

5.68E-03

R1234yf(庫外)6.32E-04

R1234yf

1.14E-04

R1234yf

1.64E-04

R1234yf

2.00E-01

1.87E-02

R1234yf(庫内)

0.00E+00

3.52E-03

R1234yf(庫外)0.00E+00

着火源存在確率

漏えい時に可燃空間が発

7.4.2

7.4.5

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率

7.4.6

7.4.8

R1234yf(庫内)

3.42E-02

R1234yf(庫内)

5.46E-01

R1234yf(庫内)

2.42E-02

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)1.07E-02

R1234yf(庫外)3.28E-01

R1234yf(庫外)7.59E-03

R1234yf(庫外)0.00E+00

7.5.5の対策は庫内漏れのみに適用

7

噴出漏れ発生確率

急速漏れ発生確率

微少漏れ発生確率

7.3.1.2.3

7.3.1.2.4

7.3.1.2.5

2.01E-06

6.30E-04

R1234yf

R1234yf

空間的遭遇確率

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

時間・体積

換算係数

7.4.3

7.4.4

7.4.7

7.4.11対策 扉をゆっくり
開ける

7.5.5
R1234yf(庫内)R1234yf

7.5.5の対策は庫内漏れのみに適用

可燃空間の

開ける

1.00E-05

R290(庫内)る空間的遭遇確率6

対策 扉をゆっくり

7.5.6

R1234yf(庫外)漏えい時に可燃空間が発生すR1234yf(庫内)対策 遮断弁の使用

R1234yf(庫内)

7.5.1

5

8.02E-01

R1234yf

漏えい時に可燃空間が発

6.31E-01

R1234yf(庫外)

の使用
7.5.3

7.4.1

3.34E-05

R1234yf

対策携帯形漏えい検知器

可燃空間内に存在する確率

7.3.1.1

7.5.5

8.20E-01

R1234yf(庫内)

2.77E+01

R1234yf(庫内)

1.51E-03

R1234yf(庫内)

1.38E+01

R1234yf(庫内)

2.13E-03

R1234yf(庫外)2.15E+00

R1234yf(庫外)4.99E-03

R1234yf(庫外)1.07E+00

R1234yf(庫外)7.06E-03

R1234yf(庫内)

8.20E-01

5.05E-03

8

撤去作業に伴う

9

電源コンセント

燃焼式機器の使用

照明スイッチ

換気扇スイッチ

電子レンジ

静電気人体・冷蔵庫扉

静電気人体・その他扉

7.4.5.2

7.4.5.1

7.4.5.3

7.4.5.4

7.4.5.5

7.4.8.2

7.4.8.1

サブツリーのの7.3.1.3.1につながる

冷媒漏えい発生確率7.3.1.3.1

1.64E-04

R1234yf

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

5.00E-07

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

8.06E-17

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)3.56E-07

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)4.86E-17

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

6

7

他の什器などへの衝突

転倒

7.3.1.3.1.1

7.3.1.3.1.2

R1234yf

8.20E-05

燃焼式湯沸かし器

電灯

白熱球

デフロストヒーター（他の機器）

ガスフライヤー

ガス炊飯器

ブラシモーター（製品外）

ブラシモーター（製品外）

7.4.5.6

7.4.5.7

7.4.5.8

7.4.5.9

7.4.5.10

7.4.5.11※ON・OFF時に着火用※常時着火源7.4.8.5

7.4.8.6

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

1.23E-03

R1234yf(庫内)

6.37E-02

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)3.50E-04

R1234yf(庫外)4.49E-02

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

8.20E-05

R1234yf

12
ガスレンジ
7.4.5.12

対策 遮断弁の使用
7.5.6

R290

13

対策 遮断弁が開のままの確率
7.5.6.1

14

R290

1.00E-04

1.00E-05

R1234yf(庫内)

4.81E-01

R1234yf(庫外)2.83E-01

対策 漏えい時警報対策
7.5.6.2

R290←営業中の店舗での撤去作業では考慮しない着火源

1.00E-012/2

風速

床面積(m2)

数値パラメータ（厨房の為隙間と風を考慮）A2L

空間体積(m3)

0.1 (m/s)

可燃域

上下隙間あり平均可燃空 時空積

継続時間

間体積

(m3・

(min)

(m3)

min)

RG-3
Rg-3
業務用冷蔵庫庫内漏れ 扉急開放

30.17

66.37410.002

2.766

27.67

庫外漏れ機械室 (4分全量漏れ)

30.17

66.374

3.02

0.71

2.15

廃棄時の着火FTA【A2L 居酒屋】

確率数値割付表

営業中の店舗
算出式：出典)使用状況・形態

報告書本体

3章参照

R1234yf検討データ

遭遇
パター

未対策ケースン
ハザードおよび関連する要因

対策ケース

作業時間
Ts[h]

値

単位

値

単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

付属書B3.2.3 1）より出荷実績合計3,102,773台。100年に1回とすると

1/(3102773*100)。

許容値

3.22E-08

7

回収ステージの冷媒への着火確率

3.28E-07

7.1

撤去作業発生率

7.1.1

年間撤去率

8.33E-02--

12年使用後に撤去するとして、1/12＝0.0833

7.1.2

店舗の閉店率7.19E-02--

附属書B6.6.2 1）1.1）より閉店率は32,489÷3÷150,719＝7.19×10-2とした

4.70E-09

集計値
集計値

7.2

冷媒への着火確率

集計値

7.3

撤去作業に伴う着火確率

集計値

7.3.1

解体バーナに伴う着火確率

営業中の店舗においてバーナーでの機器解体は無いとし、確率は0とする。

7.3.1.1

製品回収作業時の冷媒漏えい発生確率

集計値

7.3.1.2

撤去作業に伴わない漏えいが撤去作業中に発生する確率

集計値

7.3.1.2.1

撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に発生する確率

7.3.1.2.2

撤去作業中に冷媒が漏えいする確率1.14E-04

作業時間を1時間とし、1/(365×24)=1.14E-04

7.3.1.2.3

噴出漏れ発生確率

2.01E-06

附属書B3.4.1より

2.01×10-6

7.3.1.2.4

急速漏れ発生確率

6.30E-04

附属書B3.4.1より6.30×10-4

7.3.1.2.5

微少漏れ発生確率

5.05E-03

附属書B3.4.1より

5.05×10-3

7.3.1.3
7.3.1.3.1

集計値

撤去作業に伴う冷媒漏えい発生時に集計値作業を行う確率
撤去作業に伴う冷媒漏えい発生確率

1.64E-04

集計値
撤去作業で機器を移動させる際に、誤って他の什器などへの衝突により、接合部から冷媒が漏えいするとした。
作業者のヒューマンエラーを起因(R1)とし、そのうち10%(R2)が冷媒配管への衝突が発生するとし、冷媒配管への衝突のうち10%(R3)が漏えいを生じさせる

7.3.1.3.1.1

他の什器などへの衝突とする。

8.20E-05

R1×(R2/100)×(R3/100)
このうち、メーカー依頼の廃棄業者(全体の20％)のヒューマンエラーR1＝0.001、残りの80％のヒューマンエラーR1'＝0.01、とした。
(0.2×R1×(R2/100)×(R3/100))+((1-0.2)×R1'×(R2/100)×(R3/100))＝8.20E-05

撤去作業で機器の転倒があり、冷媒が漏えいするとした。
作業者のヒューマンエラーを起因(R1)として転倒が発生するとし、
7.3.1.3.1.2

転倒

転倒による冷媒漏えいは簡単には発生しないとして、1%(R2)が漏えいを生じさせるとする。

8.20E-05

R1×(R2/100)
このうち、メーカー依頼の廃棄業者(全体の20％)のヒューマンエラーR1＝0.001、残りの80％のヒューマンエラーR1'＝0.01、とした。
(0.2×R1×(R2/100))+((1-0.2)×R1'×(R2/100))＝8.2E-05

撤去作業でケースを移動させる際に床面のピット配管へ衝突し、冷媒が漏えいするとした。
作業者のヒューマンエラーを起因(R1)としてピット配管へ衝突が発生するとし、ピット配管は必ず床面へ露出しているとした。(把握困難な為)
また、ヒューマンエラーが起因しているため、ピット配管への衝突のうち、1%(R2)が漏えいを生じさせるとする。
7.3.1.3.1.3

ピット配管への衝突

8.10E-05

これは冷凍機が下置きの場合のみ発生するが、下置きの割合は100％(R3)とした。(冷凍機上置き/下置きの比率は把握困難な為、安全を考慮して)
R1×(R2/100)×(R3/100)
このうち、メーカー依頼の廃棄業者(全体の20％)のヒューマンエラーR1＝0.001、残りの80％のヒューマンエラーR1'＝0.01、とした。
(0.2×R1×(R2/100)×(R3/100))+((1-0.2)×R1'×(R2/100)×(R3/100))＝4.10E-05

7.3.1.4

着火源(バーナ)が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.3.1.5

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書本体第5章参照

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

2.77E+01

床面積30.17m3の値を近似式にて算出。

m3・min

回収・廃棄の際は、冷蔵庫/製氷機が扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に

7.3.1.6

7.3.1.7

扉を開放するとした。
報告書本体第5章参照

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

2.15E+00

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

1.51E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

4.99E-03

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17m2 × 可燃域継続時間）とした。

床面積30.17m3の値を近似式にて算出。

1/5

使用状況・形態

R1234yf検討データ

遭遇
パター

未対策ケースン
ハザードおよび関連する要因
7.3.1.8

対策ケース

作業時間
Ts[h]

値

単位

値

単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

集計値

バーナの存在確率(閉店した店舗)

店舗営業中にバーナを使用した撤去はないとした。
バーナ使用時間を2分とし、10回使用したとして、作業時間を1時間とした。4回使用したとして、作業時間を24分とした。
バーナを4回使用するのは、空調機2台の配管を液管とガス管をそれぞれバーナで外すことを想定。 可燃域1時間で作業時間1時間の為、時間的遭遇確率は1とする。

時間的遭遇確率(バーナ着火時間率)(庫内漏れ)②

2.17E-02

1

3.33E-02

0.166703

3.33E-02

4

1

1.00E+00

7.3.1.9

バーナ使用時間を2分とし、10回使用したとして、作業時間を1時間とした。4回使用したとして、作業時間を24分とした。
バーナを4回使用するのは、空調機2台の配管を液管とガス管をそれぞれバーナで外すことを想定。 可燃域1時間で作業時間1時間の為、時間的遭遇確率は1とする。
時間的遭遇確率(バーナ着火時間率)(庫外漏れ)②

8.68E-03

1

3.33E-02

0.050303

3.33E-02

4

1

1.00E+00

ビル内店舗など設置環境が特異なものが下記文献から「駅ビル・商業ビル・飲食ビル」が19％とあり、店舗退店に時間的制約があり撤去作業と他の機器のバーナ作業が伴う確率をバーナを使用する撤去の割合(庫内漏れ)

1.50E-02

0.0719×0.19＝0.014、値を繰り上げて0.015とした。
出展）ARES 不動産証券化ジャーナルVol.40 「店舗出退店の実態と商業施設を取り巻くマクロ要因」

7.3.1.10

ビル内店舗など設置環境が特異なものが下記文献から「駅ビル・商業ビル・飲食ビル」が19％とあり、店舗退店に時間的制約があり撤去作業と他の機器のバーナ作業が伴う確率をバーナを使用する撤去の割合(庫外漏れ)

1.50E-02

下ユニット確率

6.31E-01

0.0719×0.19＝0.014、値を繰り上げて0.015とした。
出展）ARES 不動産証券化ジャーナルVol.40 「店舗出退店の実態と商業施設を取り巻くマクロ要因」

7.3.1.11

附属書B6.6.1より

7.3.2

解体バーナを除く撤去作業に伴う着火確率

集計値

7.3.2.2

バーナ・喫煙以外の着火源が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.3.2.3

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

63.1% ： 対象機（業冷、製氷機）の普及台数より算出

上ユニットは可燃域なし

報告書本体第5章参照
床面積30.17m3の値を近似式にて算出。

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

2.77E+01

m3・min

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

2.15E+00

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

1.51E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

4.99E-03

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17 m2 × 可燃域継続時間）とした。

着火源存在確率(庫内漏れ)

1.58E-02

着火源存在確率(庫外漏れ)

6.02E-03

回収・廃棄の際は、冷蔵庫/製氷機が扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に

7.3.2.4

7.3.2.5

7.3.2.6
7.3.2.7
7.3.2.8

扉を開放するとした。
報告書本体第5章参照
床面積30.17m3の値を近似式にて算出。庫外漏れ。

集計値
集計値

コンセント取り外しによるスパーク(庫内漏れ)②

0.00E+00

1

1.39E-06

0.166703

1.39E-06

1

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

コンセント取り外しによるスパーク(庫外漏れ)②

0.00E+00

1

1.39E-06

0.050303

電動工具の使用(庫内漏れ)②

0.00E+00

1

8.33E-04

0.117876

1.39E-06

1

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

8.33E-04101

電動工具の使用(庫外漏れ)②

0.00E+00

1

8.33E-04

0.035569

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

8.33E-04

10

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない
製品上部に垂れ壁があった際や、下部の配管が邪魔をして製品を引き出せない場合に、電動グラインダーを用いて撤去する場合を前提とし、店舗にある製品のうち垂れ壁と干渉するケースの存在を30％として、撤去に伴い干渉する壁を壊す際に電動カッターやグラインダーを用いる使用率を10％として、1回あたり15秒、4回使用とすると、作業時間を1時間として電動カッター・グラインダの使用(庫内漏れ)②

1.58E-02

1

4.17E-03

0.166703

4.17E-03

4

1

3.00E-02 想定する作業は、製品上の垂れ壁の軽天をグラインダで切る、または製品下の配管をグラインダで切断したりする作業。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = (1-(1-((0.00417+ΔTv)/1))^4
着火源存在係数c = 0.03

7.3.2.9

1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.03
製品上部に垂れ壁があった際や、下部の配管が邪魔をして製品を引き出せない場合に、電動グラインダーを用いて撤去する場合を前提とし、店舗にある製品のうち垂れ壁と干渉する製品の存在を30％として、撤去に伴い干渉する壁を壊す際に電動カッターやグラインダーを用いる使用率を10％として、1回あたり15秒、4回使用とすると、作業時間を1時間として電動カッター・グラインダの使用(庫外漏れ)②

6.02E-03

1

4.17E-03

0.050303

4.17E-03

4

1

3.00E-02 想定する作業は、製品上の垂れ壁の軽天をグラインダで切る、または製品下の配管をグラインダで切断したりする作業。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = (1-(1-((0.00417+ΔTv)/1))^4
着火源存在係数c = 0.03
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.03

7.3.2.10

静電気の発生(庫内漏れ)②

0.00E+00

1

2.78E-10

0.117876

2.78E-10

1

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

静電気の発生(庫外漏れ)②

0.00E+00

1

2.78E-100.035569

2.78E-10

1

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

2/5

使用状況・形態

R1234yf検討データ

遭遇
パター

未対策ケースン
ハザードおよび関連する要因
7.3.2.11

対策ケース

作業時間
Ts[h]

値

単位

値

単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

備考

集計値
報告書本体第5章参照
床面積30.17m3の値を近似式にて算出。

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

1.38E+01

m3・min

回収・廃棄の際は、冷蔵庫/製氷機が扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に扉を開放するとした。

7.3.2.12

また、1/2を乗じる。
報告書本体第5章参照
可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

1.07E+00

m3・min

床面積30.17m3の値を近似式にて算出。庫外漏れ。
また、1/2を乗じる。

7.3.2.13

着火源存在確率

集計値

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.3.2.14

集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.3.2.15

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
7.3.2.16

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

2.13E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

7.06E-03

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17 m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

7.3.3

喫煙に伴う着火確率

営業中の店舗において喫煙は無いとし、確率は0とする。

7.3.3.1

喫煙に伴う着火源が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.3.3.2

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書本体第5章参照

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

2.77E+01

床面積30.17m3の値を近似式にて算出。

m3・min

回収・廃棄の際は、冷蔵庫/製氷機が扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に扉を開放するとした。

7.3.3.3

7.3.3.4
7.3.3.5

2.15E+00

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(喫煙)(庫内漏れ)

1.51E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(喫煙)(庫外漏れ)

4.99E-03

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17m2 × 可燃域継続時間）とした。

床面積30.17m3の値を近似式にて算出。

可燃空間内に着火源が存在する確率

集計値

製品回収中に喫煙する確率(庫内漏れ)
7.3.3.7

報告書本体第5章参照

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

営業中の店舗で撤去作業員が店内で喫煙することは考えにくいが、店舗が営業廃止となり閉店した店舗内で回収作業員が喫煙する確率をADLレポートの訓練

1.00E-01(閉店した店舗)
製品回収中に喫煙する確率(庫外漏れ)を無視する確率を参考に10%の確率で喫煙することとした。
営業中の店舗で撤去作業員が店内で喫煙することは考えにくいが、店舗が営業廃止となり閉店した店舗内で回収作業員が喫煙する確率をADLレポートの訓練

1.00E-01(閉店した店舗)を無視する確率を参考に10%の確率で喫煙することとした。
・JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、製品回収作業は男性が従事するとして、成人男性の平均喫煙本数：男性18.1本/日、喫煙者率： 男性

28.2％
・一日のうち、喫煙する時間は睡眠時間を除いた時間とし、睡眠時間は6.4時間とした。
引用) 平成27年度国民健康・栄養調査 第3部 生活習慣調査の結果 第87表 (1日の平均睡眠時間、年齢階級別、人数、割合、性別)より、20歳以上男性平均よ
喫煙の時間的遭遇確率(庫内漏れ)②

1.92E-011

1.25E-02

0.166703

1.25E-02

1.08E+00 1.08E+00 1.00E+00 り算出。
・製品回収時間を1時間、平均喫煙本数が18.1本、作業にあたる時間を(24時間-平均睡眠時間)とすると、着火源使用回数n[回] = 1[h]×18.1[本]/(24[h]-7.25[h]) = 1.08 、着火源作動回数も同数とする。
・たばこ1本当たりの喫煙時間：5分、このうち着火源となるタバコが赤火に時間を40秒とした。(当WG調査より)ライターの点火時間を5秒とし、着火源作動時間(ΔTic)=赤火時間＋ライター点灯時間=45秒(0.0125h)とした。

7.3.3.8
・JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、製品回収作業は男性が従事するとして、成人男性の平均喫煙本数：男性18.1本/日、喫煙者率： 男性

28.2％
・一日のうち、喫煙する時間は睡眠時間を除いた時間とし、睡眠時間は6.4時間とした。
引用) 平成27年度国民健康・栄養調査 第3部 生活習慣調査の結果 第87表 (1日の平均睡眠時間、年齢階級別、人数、割合、性別)より、20歳以上男性平均よ
喫煙の時間的遭遇確率②

6.77E-02

1

1.25E-02

0.050303

1.25E-02

1.08E+00 1.08E+00 1.00E+00 り算出。
・製品回収時間を1時間、平均喫煙本数が18.1本、作業にあたる時間を(24時間-平均睡眠時間)とすると、着火源使用回数n[回] = 1[h]×18.1[本]/(24[h]-7.25[h]) = 1.08 、着火源作動回数も同数とする。
・たばこ1本当たりの喫煙時間：5分、このうち着火源となるタバコが赤火に時間を40秒とした。(当WG調査より)ライターの点火時間を5秒とし、着火源作動時間(ΔTic)=赤火時間＋ライター点灯時間=45秒(0.0125h)とした。

7.3.3.12

喫煙率

2.82E-01

JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、成人男性の喫煙率は28.2% 作業は男性従事とした。

喫煙率(庫外漏れ)

2.82E-01

JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、成人男性の喫煙率は28.2% 作業は男性従事とした。

3/5

使用状況・形態

R1234yf検討データ

遭遇
パター

未対策ケースン
ハザードおよび関連する要因

対策ケース

作業時間
Ts[h]

値

単位

値

単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

7.4

撤去作業に伴わない着火確率

集計値

7.4.1

撤去作業によらない着火源が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.4.2

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書本体第5章参照
床面積30.17m3の値を近似式にて算出。

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

2.77E+01

m3・min

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

2.15E+00

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

1.51E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17 m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

4.99E-03

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17m2 × 可燃域継続時間）とした。

着火源存在確率(庫内漏れ)

5.46E-01

集計値

着火源存在確率(庫外漏れ)

3.28E-01

集計値

回収・廃棄の際は、冷蔵庫/製氷機が扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に

7.4.3

7.4.4

7.4.5

扉を開放するとした。
報告書本体第5章参照
床面積30.17m3の値を近似式にて算出。

輻射式の灯油ストーブを想定'
燃焼式機器の使用(庫内漏れ)③

5.00E-07

1

6.67E-01

0.166703

6.67E-01

1

1

1.00E-04 存在確率0.01％ 使用時間：9:00～25:00 16h／日
根拠：人がいる時間

7.4.5.1

輻射式の灯油ストーブを想定'
燃焼式機器の使用(庫外漏れ)③

3.56E-07

1

6.67E-01

0.050303

6.67E-01

1

1

1.00E-04 存在確率0.01％ 使用時間：9:00～25:00 16h／日

電源コンセント(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.166703

1.39E-06

1

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

電源コンセント(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.050303

1.39E-06

1

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

照明スイッチ(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.166703

1.39E-06

2

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

照明スイッチ(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.050303

1.39E-06

2

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

換気扇スイッチ(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.166703

0.00E+00

00

1.00E+00 一般的に常時運転=スイッチON・OFF無しのため、着火源存在確率は０とした。

換気扇スイッチ(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.050303

0.00E+00

00

1.00E+00 一般的に常時運転=スイッチON・OFF無しのため、着火源存在確率は0とした。

電子レンジ(庫内漏れ)③

8.06E-17

1

1.67E-01

0.166703

1.67E-01

3.09E-07

1

1.00E+00

根拠：人がいる時間
7.4.5.2
7.4.5.3
7.4.5.4

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60⇒着火源使用回数n[回/日]=2.5×17/376,406/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60

7.4.5.5

1店舗当たり2.5台、事故件数17件/年（'NITE調査結果）、市場普及台数376,406台（JEMA調査数値（2016年））
Pt=可燃域継続時間[min]X2.5X17/376,406/365/24/60

電子レンジ(庫外漏れ)③

4.86E-17

1

1.67E-01

0.050303

1.67E-01

3.09E-07

1

1.00E+00

燃焼式湯沸かし器(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.117876

1.39E-06

10

1

1.00E+00 存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない⇒着火源使用回数n[回/日]=2.5×17/376,406/365
炎は10分間出ていると想定⇒着火源存在時間ΔTI[h]＝10/60

7.4.5.6
7.4.5.7
7.4.5.8
7.4.5.9

燃焼式湯沸かし器((庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.035569

1.39E-06

10

1

1.00E+00 存在高さが23.8cmより十分高いため着火源とはみなさない

電灯(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.166703

0.00E+00

00

1.00E+00 蛍光灯・LED表面温度100℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

電灯(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.050303

0.00E+00

00

1.00E+00 蛍光灯・LED表面温度100℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

白熱球(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.166703

0.00E+00

00

1.00E+00 白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

白熱球(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.050303

0.00E+00

00

1.00E+00 白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

デフロストヒーター（他の機器）(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

2.30E+00

0.166703

2.30E+00

1

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

デフロストヒーター（他の機器）(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

2.30E+00

0.050303

2.30E+00

1

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

ガスフライヤー(庫内漏れ)③

1.23E-03

1

1.39E-06

0.166703

1.39E-06

2

1

1.00E+00

ガスフライヤー(庫外漏れ)③

3.50E-04

1

1.39E-06

0.050303

1.39E-06

2

1

1.00E+00

ガス炊飯器(庫内漏れ)③

6.37E-02

1

7.50E-01

0.166703

7.50E-01

51

5.00E-01 存在確率50％

使用時間45分/回

1日5回使用を想定

ガス炊飯器(庫外漏れ)③

4.49E-02

1

7.50E-01

0.050303

7.50E-01

51

5.00E-01 存在確率50％

使用時間45分/回

1日5回使用を想定

存在確率100％

使用時間5分/回

1日60回使用を想定

朝に一回点火したらつけっぱなしと考え、一日にON・OFF計2回、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k7.4.5.10

7.4.5.11

ガスレンジ(庫内漏れ)③

4.81E-01

1

8.33E-02

0.166703

8.33E-0260

1

1.00E+00

ガスレンジ(庫外漏れ)③

2.83E-01

1

8.33E-02

0.050303

8.33E-0260

1

1.00E+00

7.4.5.12

7.4.6

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

朝に一回点火したらつけっぱなしと考え、一日にON・OFF計2回、放電時間各5msec⇒ΔTIc[h]=ΔTI[h]=1.4E-06
Pt=(1-(1-(ΔTI+ΔTv)/24)^n)X着火源の存在係数k

営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回存在確率100％

使用時間5分/回

1日60回使用を想定

営業時間では6回／hの注文と仮定し、10時間の営業で60回
集計値報告書本体第5章参照
床面積30.17m3の値を近似式にて算出。

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

1.38E+01

m3・min

回収・廃棄の際は、冷蔵庫/製氷機が扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に扉を開放するとした。

7.4.7

また、1/2を乗じる。
報告書本体第5章参照
可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

1.07E+00

m3・min

床面積30.17m3の値を近似式にて算出。
また、1/2を乗じる。

7.4.8

着火源存在確率(庫内漏れ)

0.00E+00

集計値

着火源存在確率(庫外漏れ)

0.00E+00

集計値

4/5

使用状況・形態

R1234yf検討データ

遭遇
パター

未対策ケースン

7.4.8.2
7.4.8.3
7.4.8.4

作業時間
Ts[h]

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

③

0.00E+00

1

2.78E-10

0.117876

2.78E-10

4

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

静電気人体・その他扉(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-100.035569

2.78E-10

4

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

静電気人体・冷蔵庫扉(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-10

0.117876

2.78E-10

4

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

静電気人体・冷蔵庫扉(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-100.035569

2.78E-10

4

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火(庫内漏れ) ③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.117876

1.39E-06

144

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

値

単位

値

単位

c[-]

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火(庫外漏れ) ③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.035569

1.39E-06

144

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

ブラシモーター（製品外） ※常時着火源(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.117876

0.00E+00

1

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

ブラシモーター（製品外） ※常時着火源(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.035569

0.00E+00

1

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.4.9

集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.4.10

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
7.4.11

備考

静電気人体・その他扉(庫内漏れ)

ハザードおよび関連する要因
7.4.8.1

対策ケース

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

2.13E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

7.06E-03

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

7.5

対策

可燃性冷媒機器の回収時対策の実施

7.5.1

対策

注意ラベルの貼付

2.00E-01

7.5.3

対策

携帯形漏えい検知器の使用

8.02E-01

集計値
可燃性冷媒の使用に対する注意喚起ラベルが貼付されているため，従来よりも丁寧に機器を取り扱うものとし，対策効果を1/5 とする。
携帯形漏えい検知器による注意喚起により着火源の使用を直ちに中止するとし、着火源遭遇確率に対する効果は1/100とした。
また、メーカー依頼の廃棄処理業者(全体の20%)は全員が携行するとした。
0.2×0.01+(1-0.2)×1=8.02E-01
扉をゆっくり開けることで

7.5.5

教育

扉をゆっくりと開ける

8.20E-01

可燃域形成を防止する。

メーカー依頼の廃棄処理業者（全体の20％）に対して注意喚起する。
0.2×0.1+（1-0.2）×1=8.20E-01

5/5※庫内漏れのみ適用

注意喚起は1/10

01

業務用冷蔵庫1

2

廃棄時の着火FTA

RＧ-4 未対策

3

【Ａ2Ｌ

4

7

8

9

10

11

12

13

14

冷媒への着火確率

上：庫内漏れ、下：庫外漏れ

7

←庫内漏れ

1.15E-08

R1234yf

←庫外漏れ

2

6

回収ステージの上下に示す確率については、営業廃止の店舗

5居酒屋】

3.22E-08

許容値

撤去作業発生率

冷媒への着火確率

7.1

7.2

1.55E-01

R1234yf

7.43E-08

R1234yf3
年間撤去率

店舗の閉店率

7.1.1

7.1.2

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う着火確率8.33E-02

R1234yf

7.19E-02

R1234yf

着火確率7.3

7.43E-08

R1234yf5

解体バーナに伴う解体バーナを除く

着火確率

撤去作業に伴う着火確率

7.3.1

7.3.2

1.58E-08

R1234yf

7.4

営業廃止の店舗での撤去作業では考慮しない着火源

4

喫煙に伴う着火確率
7.3.3

5.75E-08

R1234yf

7.3.1.4の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

1.99E-12

R1234yf

R1234yf

7.3.2.2の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

9.16E-10

7.3.3.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

6
製品回収作業時の可燃域内に存在する確率

7.3.1.1

7

バーナ・喫煙以外の冷媒漏えい発生確率

作業による着火源が7.3.1.1

可燃空間内に存在する確率

7.3.1.4

喫煙に伴う着火源が可燃

製品回収作業時の空間内に存在する確率

冷媒漏えい発生確率7.3.2.2

1.65E-04

R1234yf

製品回収作業時の着火源(バーナ)が冷媒漏えい発生確率7.3.1.1

7.3.3.1

R1234yf(庫内)

1.81E-04

R1234yf(庫内)

1.65E-04

R1234yf(庫内)6.59E-04

R1234yf(庫内)

1.06E-05

R1234yf(庫外)1.18E-05

R1234yf(庫外)1.64E-04

R1234yf(庫外)4.08E-05

R1234yf(庫外)5.32E-07
下ユニット確率下ユニット確率7.3.1.11

下ユニット確率7.3.1.11

R1234yf(庫外)漏えい時に可燃空間が発漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

生する空間的遭遇確率

放電エネルギー大放電エネルギー小7.3.2.14

7.3.2.15

6.31E-01
6.31E-01

R1234yf(庫外)漏えい時に可燃空間が発生する

バーナの存在確率

空間的遭遇確率(閉店した店舗)

7.3.1.5

7.3.1.8

R1234yf(庫内)

4.17E-02

R1234yf(庫内)

4.34E-03

R1234yf(庫外)1.07E-02

R1234yf(庫外)1.74E-03

空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.1.6

7.3.1.7

R1234yf(庫内)

2.77E+01

R1234yf(庫内)

1.51E-03

0.00E+00

R1234yf(庫内)

4.17E-02

R1234yf(庫内)

2.54E-04

0.00E+00

R1234yf(庫外)1.07E-02

R1234yf(庫外)7.86E-05

着火源存在確率

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率7.3.2.6

7.3.2.11

7.3.2.13

R1234yf(庫内)

1.58E-02

R1234yf(庫内)

2.95E-02

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)1.07E-02

R1234yf(庫外)6.02E-03

R1234yf(庫外)7.59E-03

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)2.15E+00

R1234yf(庫外)4.99E-03

7.3.2.5

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.12

7.3.2.16

可燃空間の空間的遭遇確率時間・体積

換算係数(喫煙)

7.3.3.3

7.3.3.4

R1234yf(庫内)

2.77E+01

R1234yf(庫内)

1.51E-03

R1234yf(庫外)2.15E+00

R1234yf(庫外)4.99E-03

製品回収中に喫煙する確率R1234yf(庫内)

2.77E+01

R1234yf(庫内)

1.51E-03

R1234yf(庫内)

1.38E+01

R1234yf(庫内)

2.13E-03

R1234yf(庫外)2.15E+00

R1234yf(庫外)4.99E-03

R1234yf(庫外)1.07E+00

R1234yf(庫外)7.06E-03

によるスパーク

電動カッター・

時間的遭遇確率バーナを使用する撤去の割合

7.3.1.9

7.3.1.10

R1234yf(庫内)

2.17E-02

R1234yf(庫内)

2.00E-01

R1234yf(庫外)8.68E-03

R1234yf(庫外)2.00E-01

7.3.2.8

7.3.2.9

7.3.2.7(バーナ着火時間率)

電動工具の使用

グラインダの使用作業者からの静電気の発生7.3.2.10

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

1.58E-02

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)6.02E-03

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

1/2

6.31E-01

喫煙率

喫煙の時間的遭遇確率

7.3.3.12

7.3.3.8

7.3.3.7

14
コンセント取外し

R1234yf(庫外)R1234yf(庫外)4.17E-02

換算係数(閉店した店舗)

R1234yf(庫内)R1234yf(庫内)

7.3.2.4

7.3.3.2

7.3.1.11

6.46E-05

7.3.2.3

空間的遭遇確率

存在する確率6.59E-04

漏えい時に可燃空間が発時間・体積

生する空間的遭遇確率

R1234yf(庫外)生する空間的遭遇確率

可燃空間の可燃域内に着火源が7.3.3.512
可燃空間の漏えい時に可燃空間が発R1234yf(庫内)

漏えい時に可燃空間が発

11

13

1.65E-04

R1234yf

R1234yf(庫内)

1.00E-01

R1234yf(庫内)

9.02E-03

R1234yf(庫内)

2.82E-01

R1234yf(庫外)1.00E-01

R1234yf(庫外)2.79E-03

R1234yf(庫外)2.82E-01

1

0

2

3

4

6

7

8

9

回収ステージメインの7.3.1.1につながる製品回収作業時の

1

5

11

12

13

14

回収ステージメインの7.4につながる撤去作業に伴わない

同じくサブツリー7.4下につながる

冷媒漏えい発生確率

10

着火確率
7.4

7.3.1.1
R1234yf(庫内)

1.65E-04

R1234yf(庫外)1.64E-04

1.99E-12

R1234yf

7.4.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。
2
製品回収作業時の撤去作業によらない着火源が冷媒漏えい発生確率

可燃空間内に存在する確率

7.3.1.1

3

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に漏えいが撤去作業中に発生する確率

発生する確率

7.3.1.2

7.3.1.3

4

R1234yf(庫内)

6.48E-07

R1234yf(庫外)7.22E-08

撤去作業に伴わない撤去作業中に冷媒が撤去作業に伴う

冷媒漏えい発生確率

漏えいする確率

冷媒漏えい発生確率7.3.1.2.1

7.3.1.2.2

7.3.1.3.1

1.65E-04

R1234yf

R1234yf

7.4.1

下ユニット確率

1.64E-04

7.3.1.11

2.08E-08

R1234yf(庫外)3.38E-09

漏えい時に可燃空間が発漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

生する空間的遭遇確率

放電エネルギー大放電エネルギー小7.4.9

7.4.106.31E-01

R1234yf(庫外)R1234yf(庫内)R1234yf(庫内)

2.08E-08

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)5.36E-09

R1234yf(庫外)0.00E+00

漏えい時に可燃空間が発生す

5
R1234yf(庫内)

5.68E-03

R1234yf(庫外)6.32E-04

R1234yf

1.14E-04

R1234yf

1.64E-04

る空間的遭遇確率

着火源存在確率

漏えい時に可燃空間が発

7.4.2

7.4.5

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率

7.4.6

7.4.8

6

R1234yf(庫内)

4.17E-02

R1234yf(庫内)

5.00E-07

R1234yf(庫内)

2.95E-02

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)1.07E-02

R1234yf(庫外)5.00E-07

R1234yf(庫外)7.59E-03

R1234yf(庫外)0.00E+00

7.5.5の対策は庫内漏れのみに適用

7

噴出漏れ発生確率

急速漏れ発生確率

微少漏れ発生確率

7.3.1.2.3

7.3.1.2.4

7.3.1.2.5

R1234yf

2.01E-06

6.30E-04

R1234yf

R1234yf

7.5.5の対策は庫内漏れのみに適用

可燃空間の空間的遭遇確率

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

時間・体積

換算係数

7.4.3

7.4.4

7.4.7

7.4.11

R1234yf(庫内)

2.77E+01

R1234yf(庫内)

1.51E-03

R1234yf(庫内)

1.38E+01

R1234yf(庫内)

2.13E-03

R1234yf(庫外)2.15E+00

R1234yf(庫外)4.99E-03

R1234yf(庫外)1.07E+00

R1234yf(庫外)7.06E-03

5.05E-03

8

撤去作業に伴う

9

冷媒漏えい発生確率

電源コンセント

燃焼式機器の使用

照明スイッチ

換気扇スイッチ

電子レンジ

静電気人体・冷蔵庫扉

静電気人体・その他扉

7.4.5.2

7.4.5.1

7.4.5.3

7.4.5.4

7.4.5.5

7.4.8.2

7.4.8.1

サブツリーのの7.3.1.3.1につながる

7.3.1.3.1

1.64E-04

R1234yf

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

5.00E-07

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)5.00E-07

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

6

7

他の什器などへの衝突

転倒

7.3.1.3.1.1

7.3.1.3.1.2

R1234yf

8.20E-05

R1234yf

燃焼式湯沸かし器

電灯

白熱球

デフロストヒーター（他の機器）

ガスフライヤー7.4.5.6

7.4.5.7

7.4.5.8

7.4.5.9

7.4.5.10

ブラシモーター（製品外）※ON・OFF時に着火用※常時着火源7.4.8.5

7.4.8.6

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

8.20E-05

ガスレンジ
7.4.5.12

14

ブラシモーター（製品外）

7.4.5.11

R1234yf(庫内)

12

13

ガス炊飯器

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

営業廃止の店舗での撤去作業では考慮しない着火源

2/2

0

1

業務用冷蔵庫1

2

廃棄時の着火FTA

Rｇ-4 対策

3

【Ａ2Ｌ

4

7

8

9

10

11

12

13

14

冷媒への着火確率

上：庫内漏れ、下：庫外漏れ

7

←庫内漏れ

1.10E-10

R1234yf

←庫外漏れ

2

6

回収ステージの上下に示す確率については、営業廃止の店舗

5居酒屋】

3.22E-08

許容値

撤去作業発生率

冷媒への着火確率

7.1

7.2

1.55E-01

R1234yf

7.07E-10

R1234yf3
年間撤去率

店舗の閉店率

7.1.1

7.1.2

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う着火確率8.33E-02

R1234yf

7.19E-02

R1234yf

着火確率7.3

7.07E-10

R1234yf5

解体バーナに伴う解体バーナを除く

着火確率

撤去作業に伴う着火確率

7.3.1

7.3.2

1.58E-10

R1234yf

7.4

営業廃止の店舗での撤去作業では考慮しない着火源

4

喫煙に伴う着火確率
7.3.3

5.42E-10

R1234yf

7.3.1.4の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

4.54E-14

R1234yf

R1234yf

7.3.2.2の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

7.14E-12

7.3.3.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。

6
製品回収作業時のR1234yf(庫内)

1.48E-09

R1234yf(庫外)1.18E-05

可燃空間内に存在する確率

の使用
7.5.3

R1234yf(庫内)

3.34E-05

R1234yf(庫内)

5.41E-09

R1234yf(庫外)3.29E-05

R1234yf(庫外)4.08E-05

8.02E-01

R1234yf

R290(庫内)

製品回収作業時の空間内に存在する確率

冷媒漏えい発生確率7.3.1.1

7.3.3.1

8.02E-01

1.00E-05

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

7.3.1.11

対策 遮断弁の使用

放電エネルギー大6.31E-01

漏えい時に可燃空間が発生する

バーナの存在確率

空間的遭遇確率(閉店した店舗)

7.3.1.5

7.3.1.8

R1234yf(庫内)

8.69E-11

R1234yf(庫外)5.32E-07

3.34E-05

R1234yf

R1234yf(庫内)

5.41E-04

R1234yf(庫外)6.46E-05

R1234yf(庫内)

4.34E-03

R1234yf(庫外)1.07E-02

R1234yf(庫外)1.74E-03

生する空間的遭遇確率

12
換算係数

7.3.1.6

7.3.1.7

R290(庫内)

1.00E-05

対策 扉をゆっくり

2.77E+01

R1234yf(庫内)

1.51E-03

R1234yf(庫外)2.15E+00

R1234yf(庫外)4.99E-03

開ける

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率7.3.2.11

7.3.2.13

R1234yf(庫内)

3.42E-02

R1234yf(庫内)

1.58E-02

R1234yf(庫外)1.07E-02

R1234yf(庫外)6.02E-03

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.4

7.3.2.5

7.5.5
R1234yf(庫内)

8.20E-01

2.42E-02

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)7.59E-03

R1234yf(庫外)0.00E+00

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

7.3.2.12

7.3.2.16

R1234yf(庫内)

1.51E-03

R1234yf(庫内)

1.38E+01

R1234yf(庫内)

2.13E-03

R1234yf(庫外)2.15E+00

R1234yf(庫外)4.99E-03

R1234yf(庫外)1.07E+00

R1234yf(庫外)7.06E-03

R1234yf(庫内)7.5.5
コンセント取外しによるスパーク

電動カッター・グラインダの使用

7.3.1.10

R1234yf(庫内)

2.17E-02

R1234yf(庫内)

2.00E-01

R1234yf(庫外)8.68E-03

R1234yf(庫外)2.00E-01

R1234yf(庫内)

8.20E-01

7.3.2.9

7.3.2.7

撤去の割合

R1234yf(庫外)R1234yf(庫内)

3.42E-02

R1234yf(庫内)

2.54E-04

R1234yf(庫外)1.07E-02

R1234yf(庫外)7.86E-05

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

1.58E-02

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)6.02E-03

電動工具の使用
7.3.2.8

1/2

可燃空間の

空間的遭遇確率時間・体積

換算係数(喫煙)

7.3.3.3

7.3.3.4

R1234yf(庫内)

2.77E+01

R1234yf(庫内)

1.51E-03

R1234yf(庫外)2.15E+00

R1234yf(庫外)4.99E-03

7.5.5

開ける

7.3.1.9(閉店した店舗)

6.31E-01

開ける

2.77E+01

7.5.5

バーナを使用する

7.3.3.2

7.3.1.11対策 扉をゆっくり

対策 扉をゆっくり

時間的遭遇確率

存在する確率

1.00E-05

7.5.5の対策は庫内漏れのみに適用

R1234yf(庫内)開ける(バーナ着火時間率)

R290(庫内)

R1234yf(庫内)対策 扉をゆっくり

8.20E-01

生する空間的遭遇確率

7.3.3.5

7.3.2.6

7.5.5の対策は庫内漏れのみに適用

R1234yf(庫内)7.5.6

可燃域内に着火源が7.3.2.15

着火源存在確率7.3.2.3

7.5.5の対策は庫内漏れのみに適用

時間・体積

放電エネルギー小漏えい時に可燃空間が発漏えい時に可燃空間が発

3.42E-02

空間的遭遇確率対策 遮断弁の使用

漏えい時に可燃空間が発

7.5.5の対策は庫内漏れのみに適用

R1234yf(庫内)

可燃空間の生する空間的遭遇確率

7.5.6

7.3.2.14

6.31E-01

11

R1234yf(庫内)

喫煙に伴う着火源が可燃

の使用
7.5.3

R1234yf

漏えい時に可燃空間が発下ユニット確率

R1234yf(庫外)

14対策携帯形漏えい検知器

下ユニット確率

7.5.6

7.3.1.11

13

対策携帯形漏えい検知器

対策 遮断弁の使用

下ユニット確率

R1234yf(庫外)作業による着火源が7.3.1.1

7.3.2.2

8.02E-01

R1234yf

バーナ・喫煙以外の冷媒漏えい発生確率

の使用
7.5.3

7.3.1.4

3.34E-05

R1234yf

対策携帯形漏えい検知器

可燃域内に存在する確率

7.3.1.1

7

製品回収作業時の着火源(バーナ)が冷媒漏えい発生確率

作業者からの静電気の発生7.3.2.10

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

製品回収中に喫煙する確率

喫煙の時間的遭遇確率

喫煙率

7.3.3.7

7.3.3.8

7.3.3.12

8.20E-01
R1234yf(庫内)

1.00E-01

R1234yf(庫内)

9.02E-03

R1234yf(庫内)

2.82E-01

R1234yf(庫外)1.00E-01

R1234yf(庫外)2.79E-03

R1234yf(庫外)2.82E-01

1

0

2

3

4

6

7

8

9

回収ステージメインの7.3.1.1につながる製品回収作業時の

1

5

11

12

13

14

回収ステージメインの7.4につながる撤去作業に伴わない

同じくサブツリー7.4下につながる

冷媒漏えい発生確率

10

着火確率
7.4

7.3.1.1
R1234yf(庫内)

3.34E-05

R1234yf(庫外)3.29E-05

4.54E-14

R1234yf

7.4.1の庫内漏れ・庫外漏れの確率を各50%で加重平均した。
2
製品回収作業時の撤去作業によらない着火源が冷媒漏えい発生確率

3

撤去作業に伴わない撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に漏えいが撤去作業中に発生する確率

発生する確率

7.3.1.2

7.3.1.3

4

R1234yf(庫内)

6.48E-07

R1234yf(庫外)7.22E-08

R1234yf撤去作業に伴わない撤去作業中に冷媒が撤去作業に伴う

冷媒漏えい発生確率

漏えいする確率

冷媒漏えい発生確率7.3.1.2.1

7.3.1.2.2

7.3.1.3.1

下ユニット確率3.28E-05

7.3.1.11

R1234yf(庫内)

1.71E-13

R1234yf(庫外)3.38E-09

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

生する空間的遭遇確率

放電エネルギー大放電エネルギー小7.4.9

7.4.10対策 注意ラベルの貼付

R1234yf(庫外)6.32E-04

R1234yf

1.14E-04

R1234yf

1.64E-04

R1234yf

2.00E-01

1.71E-08

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)5.36E-09

R1234yf(庫外)0.00E+00

着火源存在確率

漏えい時に可燃空間が発

7.4.2

7.4.5

生する空間的遭遇確率

着火源存在確率

7.4.6

7.4.8

R1234yf(庫内)

3.42E-02

R1234yf(庫内)

5.00E-07

R1234yf(庫内)

2.42E-02

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)1.07E-02

R1234yf(庫外)5.00E-07

R1234yf(庫外)7.59E-03

R1234yf(庫外)0.00E+00

7.5.5の対策は庫内漏れのみに適用

対策 扉をゆっくり
噴出漏れ発生確率

急速漏れ発生確率

微少漏れ発生確率

7.3.1.2.3

7.3.1.2.4

7.3.1.2.5

2.01E-06

6.30E-04

R1234yf

R1234yf

7.5.5の対策は庫内漏れのみに適用

可燃空間の空間的遭遇確率

可燃空間の空間的遭遇確率

時間・体積

換算係数

時間・体積

換算係数

7.4.3

7.4.4

7.4.7

7.4.11開ける

対策 扉をゆっくり
開ける

7.5.5
R1234yf(庫内)R1234yf

1.00E-05

R290(庫内)る空間的遭遇確率

6

7

7.5.6

R1234yf(庫内)

漏えい時に可燃空間が発生す

5.68E-03

対策 遮断弁の使用

7.5.1

5R1234yf(庫内)

8.02E-01

R1234yf

漏えい時に可燃空間が発

6.31E-01

R1234yf(庫外)

の使用
7.5.3

7.4.1

3.34E-05

R1234yf

対策携帯形漏えい検知器

可燃空間内に存在する確率

7.3.1.1

7.5.5

8.20E-01

R1234yf(庫内)

2.77E+01

R1234yf(庫内)

1.51E-03

R1234yf(庫内)

1.38E+01

R1234yf(庫内)

2.13E-03

R1234yf(庫外)2.15E+00

R1234yf(庫外)4.99E-03

R1234yf(庫外)1.07E+00

R1234yf(庫外)7.06E-03

R1234yf(庫内)

8.20E-01

5.05E-03

8

撤去作業に伴う

9

電源コンセント

燃焼式機器の使用

照明スイッチ

換気扇スイッチ

電子レンジ

静電気人体・冷蔵庫扉

静電気人体・その他扉

7.4.5.2

7.4.5.1

7.4.5.3

7.4.5.4

7.4.5.5

7.4.8.2

7.4.8.1

サブツリーのの7.3.1.3.1につながる

冷媒漏えい発生確率7.3.1.3.1

1.64E-04

R1234yf

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

5.00E-07

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)5.00E-07

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

6

7

他の什器などへの衝突

転倒

7.3.1.3.1.1

7.3.1.3.1.2

R1234yf

8.20E-05

燃焼式湯沸かし器

電灯

白熱球

デフロストヒーター（他の機器）

ガスフライヤー

ガス炊飯器

ブラシモーター（製品外）

ブラシモーター（製品外）

7.4.5.6

7.4.5.7

7.4.5.8

7.4.5.9

7.4.5.10

7.4.5.11※ON・OFF時に着火用※常時着火源7.4.8.5

7.4.8.6

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

8.20E-05

R1234yf

12
ガスレンジ
7.4.5.12

対策 遮断弁の使用
7.5.6

R290

13

対策 遮断弁が開のままの確率
7.5.6.1

14

R290

1.00E-04

1.00E-05

R1234yf(庫内)

0.00E+00

R1234yf(庫外)0.00E+00

対策 漏えい時警報対策
7.5.6.2

R290

営業廃止の店舗での撤去作業では考慮しない着火源

1.00E-012/2

風速

床面積(m2)

数値パラメータ（厨房の為隙間と風を考慮）A2L

空間体積(m3)

0.1 (m/s)

可燃域

平均可燃空 時空積

継続時間

間体積

(m3・

(min)

(m3)

min)

RG-4
Rg-4
業務用冷蔵庫上下隙間あり庫内漏れ 扉急開放

30.17

66.37410.002

2.766

27.67

庫外漏れ機械室 (4分全量漏れ)

30.17

66.374

3.02

0.71

2.15

廃棄時の着火FTA【A2L 居酒屋】

確率数値割付表

営業廃止の店舗
算出式：出典)使用状況・形態

報告書本体

3章参照

R1234yf検討データ

遭遇
パター

未対策ケースン
ハザードおよび関連する要因

対策ケース

作業時間
Ts[h]

値

単位

値

単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

付属書B3.2.3 1）より出荷実績合計3,102,773台。100年に1回とすると

1/(3102773*100)。

許容値

3.22E-08

7

回収ステージの冷媒への着火確率

1.15E-08

7.1

撤去作業発生率

7.1.1

年間撤去率

8.33E-02--

12年使用後に撤去するとして、1/12＝0.0833

7.1.2

店舗の閉店率7.19E-02--

附属書B6.6.2 1）1.1）より閉店率は32,489÷3÷150,719＝7.19×10-2とした

1.10E-10

集計値
集計値

7.2

冷媒への着火確率

集計値

7.3

撤去作業に伴う着火確率

集計値

7.3.1

解体バーナに伴う着火確率

7.3.1.1

製品回収作業時の冷媒漏えい発生確率

集計値

7.3.1.2

撤去作業に伴わない漏えいが撤去作業中に発生する確率

集計値

7.3.1.2.1

撤去作業に伴う漏えいが撤去作業中に発生する確率

7.3.1.2.2

撤去作業中に冷媒が漏えいする確率1.14E-04

作業時間を1時間とし、1/(365×24)=1.14E-04

7.3.1.2.3

噴出漏れ発生確率

2.01E-06

附属書B3.4.1より

2.01×10-6

7.3.1.2.4

急速漏れ発生確率

6.30E-04

附属書B3.4.1より6.30×10-4

7.3.1.2.5

微少漏れ発生確率

5.05E-03

附属書B3.4.1より

5.05×10-3

7.3.1.3
7.3.1.3.1

0.00E+00

集計値

集計値

撤去作業に伴う冷媒漏えい発生時に集計値作業を行う確率
撤去作業に伴う冷媒漏えい発生確率

1.64E-04

集計値
撤去作業で機器を移動させる際に、誤って他の什器などへの衝突により、接合部から冷媒が漏えいするとした。
作業者のヒューマンエラーを起因(R1)とし、そのうち10%(R2)が冷媒配管への衝突が発生するとし、冷媒配管への衝突のうち10%(R3)が漏えいを生じさせる

7.3.1.3.1.1

他の什器などへの衝突とする。

8.20E-05

R1×(R2/100)×(R3/100)
このうち、メーカー依頼の廃棄業者(全体の20％)のヒューマンエラーR1＝0.001、残りの80％のヒューマンエラーR1'＝0.01、とした。
(0.2×R1×(R2/100)×(R3/100))+((1-0.2)×R1'×(R2/100)×(R3/100))＝8.20E-05
撤去作業で機器の転倒があり、冷媒が漏えいするとした。
作業者のヒューマンエラーを起因(R1)として転倒が発生するとし、

7.3.1.3.1.2

転倒

転倒による冷媒漏えいは簡単には発生しないとして、1%(R2)が漏えいを生じさせるとする。

8.20E-05

R1×(R2/100)
このうち、メーカー依頼の廃棄業者(全体の20％)のヒューマンエラーR1＝0.001、残りの80％のヒューマンエラーR1'＝0.01、とした。
(0.2×R1×(R2/100))+((1-0.2)×R1'×(R2/100))＝8.2E-05

撤去作業でケースを移動させる際に床面のピット配管へ衝突し、冷媒が漏えいするとした。
作業者のヒューマンエラーを起因(R1)としてピット配管へ衝突が発生するとし、ピット配管は必ず床面へ露出しているとした。(把握困難な為)
また、ヒューマンエラーが起因しているため、ピット配管への衝突のうち、1%(R2)が漏えいを生じさせるとする。
7.3.1.3.1.3

ピット配管への衝突

8.10E-05

これは冷凍機が下置きの場合のみ発生するが、下置きの割合は100％(R3)とした。(冷凍機上置き/下置きの比率は把握困難な為、安全を考慮して)
R1×(R2/100)×(R3/100)
このうち、メーカー依頼の廃棄業者(全体の20％)のヒューマンエラーR1＝0.001、残りの80％のヒューマンエラーR1'＝0.01、とした。
(0.2×R1×(R2/100)×(R3/100))+((1-0.2)×R1'×(R2/100)×(R3/100))＝4.10E-05

7.3.1.4

着火源(バーナ)が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.3.1.5

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書本体第5章参照
床面積30.17m3の値を近似式にて算出。

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

2.77E+01

m3・min

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

2.15E+00

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

1.51E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17 m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

4.99E-03

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17 m2 × 可燃域継続時間）とした。

回収・廃棄の際は、冷蔵庫/製氷機が扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に

7.3.1.6

7.3.1.7

扉を開放するとした。
報告書本体第5章参照
床面積30.17m3の値を近似式にて算出。庫外漏れ。

1/5

使用状況・形態

R1234yf検討データ

遭遇
パター

未対策ケースン
ハザードおよび関連する要因
7.3.1.8

対策ケース

作業時間
Ts[h]

値

単位

値

単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

集計値

バーナの存在確率(閉店した店舗)

店舗営業中にバーナを使用した撤去はないとした。
バーナ使用時間を2分とし、作業時間を1時間とした。4回使用したとして、作業時間を1時間とした。
バーナを4回使用するのは、空調機2台の配管を液管とガス管をそれぞれバーナで外すことを想定。 可燃域1時間で作業時間1時間の為、時間的遭遇確率は1とする。

7.3.1.9

時間的遭遇確率(バーナ着火時間率)(庫内漏れ)③

2.17E-02

1

3.33E-02

0.166703

3.33E-02

4

1

1.00E+00

バーナ使用時間を2分とし、作業時間を1時間とした。4回使用したとして、作業時間を1時間とした。
バーナを4回使用するのは、空調機2台の配管を液管とガス管をそれぞれバーナで外すことを想定。 可燃域1時間で作業時間1時間の為、時間的遭遇確率は1とする。
7.3.1.9

時間的遭遇確率(バーナ着火時間率)(庫外漏れ)③

8.68E-03

1

3.33E-02

0.050303

3.33E-02

4

1

1.00E+00

ビル内店舗など設置環境が特異なものが下記文献から「駅ビル・商業ビル・飲食ビル」が19％とあり、バーナを使用する撤去の割合(庫内漏れ)

2.00E-01

値を繰り上げて0.2とした。
出展）ARES 不動産証券化ジャーナルVol.40 「店舗出退店の実態と商業施設を取り巻くマクロ要因」

7.3.1.10

ビル内店舗など設置環境が特異なものが下記文献から「駅ビル・商業ビル・飲食ビル」が19％とあり、バーナを使用する撤去の割合(庫外漏れ)

2.00E-01

下ユニット確率

6.31E-01

値を繰り上げて0.2とした。
出展）ARES 不動産証券化ジャーナルVol.40 「店舗出退店の実態と商業施設を取り巻くマクロ要因」

7.3.1.11

附属書B6.6.1より

7.3.2

解体バーナを除く撤去作業に伴う着火確率

集計値

7.3.2.2

バーナ・喫煙以外の着火源が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.3.2.3

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

63.1% ： 対象機（業冷、製氷機）の普及台数より算出

上ユニットは可燃域なし

報告書本体第5章参照
可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

2.77E+01

床面積30.17m3の値を近似式にて算出。

m3・min

回収・廃棄の際は、冷蔵庫/製氷機が扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に

7.3.2.4

7.3.2.5

7.3.2.6
7.3.2.7
7.3.2.8

扉を開放するとした。
報告書本体第5章参照

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

2.15E+00

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

1.51E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17 m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

4.99E-03

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17m2 × 可燃域継続時間）とした。

着火源存在確率(庫内漏れ)

1.58E-02

着火源存在確率(庫外漏れ)

6.02E-03

床面積30.17m3の値を近似式にて算出。庫外漏れ。

集計値
集計値

コンセント取り外しによるスパーク(庫内漏れ)②

0.00E+00

1

1.39E-06

0.166703

1.39E-06

1

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

コンセント取り外しによるスパーク(庫外漏れ)②

0.00E+00

1

1.39E-06

0.050303

電動工具の使用(庫内漏れ)②

0.00E+00

1

8.33E-04

0.117876

1.39E-06

1

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

8.33E-04101

電動工具の使用(庫外漏れ)②

0.00E+00

1

8.33E-04

0.035569

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

8.33E-04

10

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない
製品上部に垂れ壁があった際や、下部の配管が邪魔をして製品を引き出せない場合に、電動グラインダーを用いて撤去する場合を前提とし、店舗にある製品のうち垂れ壁と干渉する製品の存在を30％として、撤去に伴い干渉する壁を壊す際に電動カッターやグラインダーを用いる使用率を10％として、1回あたり15秒、4回使用とすると、作業時間を1時間として電動カッター・グラインダの使用(庫内漏れ)②

1.58E-02

1

4.17E-03

0.166703

4.17E-03

4

1

3.00E-02 想定する作業は、製品上の垂れ壁の軽天をグラインダで切る、または製品下の配管をグラインダで切断したりする作業。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = (1-(1-((0.00417+ΔTv)/1))^4
着火源存在係数c = 0.03

7.3.2.9

1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.03
製品上部に垂れ壁があった際や、下部の配管が邪魔をして製品を引き出せない場合に、電動グラインダーを用いて撤去する場合を前提とし、店舗にある製品のうち垂れ壁と干渉する製品の存在を30％として、撤去に伴い干渉する壁を壊す際に電動カッターやグラインダーを用いる使用率を10％として、1回あたり15秒、4回使用とすると、作業時間を1時間として電動カッター・グラインダの使用(庫外漏れ)②

6.02E-03

1

4.17E-03

0.050303

4.17E-03

4

1

3.00E-02 想定する作業は、製品上の垂れ壁の軽天をグラインダで切る、または製品下の配管をグラインダで切断したりする作業。
・着火源存在時間と可燃空間が遭遇する確率Pt' = 1-(1-( (着火源存在時間ΔTi + 可燃域継続時間 ΔTv)/ 作業時間 Ts) ^ 着火源使用回数n
Pt' = (1-(1-((0.00417+ΔTv)/1))^4
着火源存在係数c = 0.03
1日の着火源遭遇確率Pt = Pt' × c = Pt' × 0.03

7.3.2.10
7.3.2.11

静電気の発生(庫内漏れ)②

0.00E+00

1

2.78E-10

0.117876

2.78E-10

1

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

静電気の発生(庫外漏れ)②

0.00E+00

1

2.78E-100.035569

2.78E-10

1

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

2/5

使用状況・形態

R1234yf検討データ

遭遇
パター

未対策ケースン
ハザードおよび関連する要因

対策ケース

作業時間
Ts[h]

値

単位

値

単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

報告書本体第5章参照
床面積30.17m3の値を近似式にて算出。
可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

1.38E+01

m3・min

回収・廃棄の際は、冷蔵庫/製氷機が扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に扉を開放するとした。

7.3.2.12

また、1/2を乗じる。
報告書本体第5章参照
可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

1.07E+00

m3・min

床面積30.17m3の値を近似式にて算出。
また、1/2を乗じる。

7.3.2.13

着火源存在確率

集計値

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.3.2.14

集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.3.2.15

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
7.3.2.16

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

2.13E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17 m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

7.06E-03

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

7.3.3

喫煙に伴う着火確率

営業中の店舗において喫煙は無いとし、確率は0とする。

7.3.3.1

喫煙に伴う着火源が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.3.3.2

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書本体第5章参照

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

2.77E+01

床面積30.17m3の値を近似式にて算出。

m3・min

回収・廃棄の際は、冷蔵庫/製氷機が扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に扉を開放するとした。

7.3.3.3

7.3.3.4
7.3.3.5

2.15E+00

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(喫煙)(庫内漏れ)

1.51E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17 m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(喫煙)(庫外漏れ)

4.99E-03

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17m2 × 可燃域継続時間）とした。

床面積30.17m3の値を近似式にて算出。

可燃空間内に着火源が存在する確率

集計値

製品回収中に喫煙する確率(庫内漏れ)
7.3.3.7

報告書本体第5章参照

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

営業中の店舗で撤去作業員が店内で喫煙することは考えにくいが、店舗が営業廃止となり閉店した店舗内で回収作業員が喫煙する確率をADLレポートの訓練

1.00E-01(閉店した店舗)
製品回収中に喫煙する確率(庫外漏れ)を無視する確率を参考に10%の確率で喫煙することとした。
営業中の店舗で撤去作業員が店内で喫煙することは考えにくいが、店舗が営業廃止となり閉店した店舗内で回収作業員が喫煙する確率をADLレポートの訓練

1.00E-01(閉店した店舗)を無視する確率を参考に10%の確率で喫煙することとした。
・JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、製品回収作業は男性が従事するとして、成人男性の平均喫煙本数：男性18.1本/日、喫煙者率： 男性

28.2％
・一日のうち、喫煙する時間は睡眠時間を除いた時間とし、睡眠時間は7.25時間とした。
引用) 平成27年度国民健康・栄養調査 第3部 生活習慣調査の結果 第87表 (1日の平均睡眠時間、年齢階級別、人数、割合、性別)より、20歳以上男性平均よ
喫煙の時間的遭遇確率(庫内漏れ)②

9.02E-03

1

1.39E-03

0.166703

1.39E-03

1.08E+00 1.08E+00

5.00E-02 り算出。
・製品回収時間を1時間、平均喫煙本数が18.1本、作業にあたる時間を(24時間-平均睡眠時間)とすると、着火源使用回数n[回] = 1[h]×18.1[本]/(24[h]-7.25[h]) = 1.08 、着火源作動回数も同数とする。
・着火源となるのはライターの灯火のみ。ライターの点火時間を5秒とし、着火源作動時間(ΔTic)=5秒

7.3.3.8

また、着火源となるのは石油ライターのみであり、存在確率は全ライターの5％である。存在確率c＝0.05
・JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、製品回収作業は男性が従事するとして、成人男性の平均喫煙本数：男性18.1本/日、喫煙者率： 男性

28.2％
・一日のうち、喫煙する時間は睡眠時間を除いた時間とし、睡眠時間は7.25時間とした。
引用) 平成27年度国民健康・栄養調査 第3部 生活習慣調査の結果 第87表 (1日の平均睡眠時間、年齢階級別、人数、割合、性別)より、20歳以上男性平均よ
喫煙の時間的遭遇確率(庫外もれ)②

2.79E-03

1

1.39E-03

0.050303

1.39E-03

1.08E+00 1.08E+00

5.00E-02 り算出。
・製品回収時間を1時間、平均喫煙本数が18.1本、作業にあたる時間を(24時間-平均睡眠時間)とすると、着火源使用回数n[回] = 1[h]×18.1[本]/(24[h]-7.25[h]) = 1.08 、着火源作動回数も同数とする。
・着火源となるのはライターの灯火のみ。ライターの点火時間を5秒とし、着火源作動時間(ΔTic)=5秒
また、着火源となるのは石油ライターのみであり、存在確率は全ライターの5％である。存在確率c＝0.05

7.3.3.12

喫煙率

2.82E-01

JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、成人男性の喫煙率は28.2% 作業は男性従事とした。

喫煙率(庫外漏れ)

2.82E-01

JT調査

2017年「全国たばこ喫煙者率調査」より、成人男性の喫煙率は28.2% 作業は男性従事とした。

7.4

撤去作業に伴わない着火確率

集計値

7.4.1

撤去作業によらない着火源が可燃空間内に存在する確率

集計値

7.4.2

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

3/5

使用状況・形態

R1234yf検討データ

遭遇
パター

未対策ケースン
ハザードおよび関連する要因

対策ケース

作業時間
Ts[h]

値

単位

値

単位

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

c[-]

備考

報告書本体第5章参照
可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

2.77E+01

床面積30.17m3の値を近似式にて算出。

m3・min

回収・廃棄の際は、冷蔵庫/製氷機が扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に

7.4.3

7.4.4

7.4.5

扉を開放するとした。
報告書本体第5章参照

可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

2.15E+00

m3・min

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

1.51E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17 m2 × 可燃域継続時間）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

4.99E-03

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17m2 × 可燃域継続時間）とした。

着火源存在確率(庫内漏れ)

5.00E-07

集計値

着火源存在確率(庫外漏れ)

5.00E-07

集計値

床面積30.17m3の値を近似式にて算出。

輻射式の灯油ストーブを想定'
燃焼式機器の使用(庫内漏れ)③

5.00E-07

1

6.67E-01

0.166703

6.67E-01

1

1

1.00E-04 存在確率0.01％ 使用時間：9:00～25:00 16h／日
根拠：人がいる時間

7.4.5.1
輻射式の灯油ストーブを想定'
燃焼式機器の使用(庫外漏れ)③

5.00E-07

1

6.67E-01

0.166703

6.67E-01

1

1

1.00E-04 存在確率0.01％ 使用時間：9:00～25:00 16h／日
根拠：人がいる時間

7.4.5.2
7.4.5.3
7.4.5.4

電源コンセント(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.166703

1.39E-06

1

1

電源コンセント(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.050303

1.39E-06

1

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない
0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

照明スイッチ(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.166703

1.39E-06

2

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

照明スイッチ(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.050303

1.39E-06

2

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

換気扇スイッチ(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.166703

0.00E+00

00

0.00E+00 一般的に常時運転=スイッチON・OFF無しのため、着火源存在確率は０とした。

換気扇スイッチ(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.050303

0.00E+00

00

0.00E+00 一般的に常時運転=スイッチON・OFF無しのため、着火源存在確率は0とした。

電子レンジ(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.67E-01

0.166703

1.67E-01

3.09E-07

1

0.00E+00 営業廃止した店舗では電子レンジは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

電子レンジ(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.67E-01

0.050303

1.67E-01

3.09E-07

1

0.00E+00 営業廃止した店舗では電子レンジは稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

燃焼式湯沸かし器(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.117876

1.39E-06

10

1

0.00E+00 営業廃止した店舗では稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

燃焼式湯沸かし器((庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.035569

1.39E-06

10

1

0.00E+00 営業廃止した店舗では稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

電灯(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.166703

0.00E+00

00

0.00E+00 蛍光灯・LED表面温度100℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

電灯(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.050303

0.00E+00

00

0.00E+00 蛍光灯・LED表面温度100℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

白熱球(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.166703

0.00E+00

00

0.00E+00 白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

白熱球(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.050303

0.00E+00

00

0.00E+00 白熱球の表面温度は180℃程度で200℃以下

発火源とならないため、着火源存在確率は0とした。

デフロストヒーター（他の機器）(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

2.30E+00

0.166703

2.30E+00

1

1

0.00E+00 営業廃止した店舗では稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

デフロストヒーター（他の機器）(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

2.30E+00

0.050303

2.30E+00

1

1

0.00E+00 営業廃止した店舗では稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

ガスフライヤー(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.166703

1.39E-06

2

1

0.00E+00 営業廃止した店舗では稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

ガスフライヤー(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.050303

1.39E-06

2

1

0.00E+00 営業廃止した店舗では稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

ガス炊飯器(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

7.50E-01

0.166703

7.50E-01

5

1

0.00E+00 営業廃止した店舗では稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

ガス炊飯器(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

7.50E-01

0.050303

7.50E-01

5

1

0.00E+00 営業廃止した店舗では稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

ガスレンジ(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

8.33E-02

0.166703

8.33E-0260

1

0.00E+00 営業廃止した店舗では稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

ガスレンジ(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

8.33E-02

0.050303

8.33E-0260

1

0.00E+00 営業廃止した店舗では稼働していないとし、着火源存在確率は0とした。

7.4.5.5

7.4.5.6
7.4.5.7
7.4.5.8

7.4.5.9

7.4.5.10

7.4.5.11

7.4.5.12

7.4.6

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値
報告書本体第5章参照
床面積30.17m3の値を近似式にて算出。

可燃空間の時間・体積(庫内漏れ)

1.38E+01

m3・min

回収・廃棄の際は、冷蔵庫/製氷機が扉付の場合、扉を開けて中の棚が移動中に落下しないように、棚を外して庫内にまとめる作業があるとして、作業中に扉を開放するとした。
また、1/2を乗じる。

7.4.7

報告書本体第5章参照
可燃空間の時間・体積(庫外漏れ)

1.07E+00

m3・min

床面積30.17m3の値を近似式にて算出。
また、1/2を乗じる。

7.4.8

着火源存在確率(庫内漏れ)

0.00E+00

集計値

着火源存在確率(庫外漏れ)

0.00E+00

集計値

4/5

使用状況・形態

R1234yf検討データ

遭遇
パター

未対策ケースン

7.4.8.2
7.4.8.3
7.4.8.4

作業時間
Ts[h]

着火源

可燃域

着火源

着火源

着火源

着火源

存在時間

継続時間

作動時間

使用回数

作動回数

存在係数

ΔTI[h]

ΔTv[h]

ΔTIC[h]

n[回]

nc[回]

③

0.00E+00

1

2.78E-10

0.117876

2.78E-10

4

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

静電気人体・その他扉(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-100.035569

2.78E-10

4

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

静電気人体・冷蔵庫扉(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-10

0.117876

2.78E-10

4

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

静電気人体・冷蔵庫扉(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

2.78E-100.035569

2.78E-10

4

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火(庫内漏れ) ③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.117876

1.39E-06

144

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

値

単位

値

単位

c[-]

ブラシモーター（製品外） ※ON・OFF時に着火(庫外漏れ) ③

0.00E+00

1

1.39E-06

0.035569

1.39E-06

144

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

ブラシモーター（製品外） ※常時着火源(庫内漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.117876

0.00E+00

1

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

ブラシモーター（製品外） ※常時着火源(庫外漏れ)③

0.00E+00

1

0.00E+00

0.035569

0.00E+00

1

1

0.00E+00 報告書本体の4.2.1項のTable 4-2よりA2Lでは着火源とはならない

漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.4.9

集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー大(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率
7.4.10

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
漏えい時に可燃空間が発生する空間的遭遇確率

集計値

放電エネルギー小(庫内漏れ)
7.4.11

備考

静電気人体・その他扉(庫内漏れ)

ハザードおよび関連する要因
7.4.8.1

対策ケース

空間的遭遇確率換算係数(庫内漏れ)

2.13E-03

1/(m3・min)

庫内漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

空間的遭遇確率換算係数(庫外漏れ)

7.06E-03

1/(m3・min)

庫外漏れの場合の換算係数（１／（2.2m × 30.17m2 × 可燃域継続時間×1/√2）とした。

7.5

対策

可燃性冷媒機器の回収時対策の実施

7.5.1

対策

注意ラベルの貼付

2.00E-01

7.5.3

対策

携帯形漏えい検知器の使用

8.02E-01

集計値
可燃性冷媒の使用に対する注意喚起ラベルが貼付されているため，従来よりも丁寧に機器を取り扱うものとし，対策効果を1/5 とする。
携帯形漏えい検知器による注意喚起により着火源の使用を直ちに中止するとし、着火源遭遇確率に対する効果は1/100とした。
また、メーカー依頼の廃棄処理業者(全体の20%)は全員が携行するとした。
0.2×0.01+(1-0.2)×1=8.02E-01
扉をゆっくり開けることで

7.5.5

教育

扉をゆっくりと開ける

8.20E-01

可燃域形成を防止する。

メーカー依頼の廃棄処理業者（全体の20％）に対して注意喚起する。
0.2×0.1+（1-0.2）×1=8.20E-01

5/5※庫内漏れのみ適用

注意喚起は1/10