Podtech/llm-jp-corpus-v4-ja_sip_comprehensive_pdf huggingface dataset:
１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（３８４））
２．日 時：平成２９年９月２９日

１３時３０分～１６時１５分
１６時３０分～１８時１５分

３．場 所：原子力規制庁

９階Ｃ会議室

４．出席者
原子力規制庁：（新基準適合性審査チーム）
名倉安全管理調査官、伊藤安全審査官、江嵜安全審査官、津金安全審査官、日南川安
全審査官、正岡安全審査官、吉村安全審査官、千明技術研究調査官、郡安技術参与、山浦技術参与、安田審査官（地震・津波研究部門）
石田統括技術研究調査官、大橋上席技術研究調査官、山﨑主任技術研究調査官
事業者：
日本原子力発電株式会社：発電管理室 副室長 他１２名
東北電力株式会社：火力原子力本部

原子力部 原子力設備 主任

東京電力ホールディングス株式会社：原子力設備管理部 機器耐震技術グループ 主任
中部電力株式会社：原子力本部 原子力土建部 設計管理グループ課長

北陸電力株式会社：原子力本部原子力部 原子力耐震技術チーム 担当
中国電力株式会社：電源事業本部 原子力耐震グループ 担当
電源開発株式会社：設備技術室 設備耐震技術タスク

担当 他１名５．要旨（１）日本原子力発電から、東海第二発電所の設置許可基準規則への適合性のうち「第３９条地震による損傷の防止」及び「第４３条 共通（基準津波を超え敷地に遡上する津波に対する津波防護方針）」について、本日の提出資料に基づき説明があった。原子力規制庁
から主に以下の点について指摘を行った。
＜基準津波を超え敷地に遡上する津波に対する津波防護方針（第４３条）＞○ 衝突を想定した津波漂流物の代表性を確認する観点から、浚渫台船の構造、仕様、作業期間及び作業頻度について整理して提示すること。
○ シートジョイントの耐候性試験について、試験結果の提示時期の見通しを整理して提示すること。
○ 外郭防護については、津波の敷地への浸水プロセスとしては防潮堤を越えて到達するものと取水路及び放水路からの経路の地下部からの流入及び漏水が考えられるため、防護対象への浸水経路と浸水対策について整理して提示すること。
○ 西側接続口の立坑について、高圧電源装置の電源ケーブルの区分を確認した上で、浸水防止対策について整理して提示すること。
○ 防潮堤内における津波漂流物に関し、地上部に露出している配管等に対する設計上の考慮について整理して提示すること。
○ 遡上津波の浸水域を踏まえた広い防護範囲に対して、浸水防護対策と内部溢水対策との関係を整理して提示すること。
○ 局所的な水位の励起に対する考え方について整理して提示すること。
○ 津波漂流物の衝突評価の対象として車両を代表例として示している点について、構造特性も踏まえた妥当性を整理して提示すること。
○ 敷地遡上津波に対する津波防護設計について、第４３条の基準適合性で説明する設備の範囲を整理して提示すること。
＜地震による損傷の防止（第４条及び第３９条）＞○ 海水引込み管について、全体像を提示するとともに、軸方向以外の変位に対する考慮について整理して提示すること。
○ スタンドパイプに対する極限解析について、多数のスタンドパイプを上部で連結支持する構造であることを踏まえ、上部から入力荷重がかかった際の荷重の伝達の流れ、長さの違い、溶接部の斜度、補強板との関係を考慮した代表性の考え方について整理して提示すること。
○ 解析で得られたひずみ分布図を示すとともに、応力-ひずみ曲線の位置づけを整理して提示すること。
○ 変位測定位置の考え方について整理して提示すること。
○ 試験装置図について整理して提示すること。
○ 動的機能維持評価について、配管系の固有値が柔である場合 20Hz 以上の高周波数域の振動モードの影響をどのように判断するのか、影響確認の考え方について整理して提示すること。
（２）日本原子力発電から、本日の指摘等について了解した旨の回答があった。
６．その他
提出資料：
・東海第二発電所 地震による損傷の防止
・東海第二発電所 重大事故等対処設備について・東海第二発電所 重大事故等対処設備について（補足説明資料）
・東海第二発電所 耐津波設計方針について（第４９５回審査会合（平成２９年８月１０日）時の指摘事項に対する回答）
・東海第二発電所 耐震設計方針について（審査会合時の指摘事項に対する回答）
・東海第二発電所 重大事故等対処設備について（基準津波を超え敷地に遡上する津波に対する津波防護方針）
１．件

名「新規制基準適合性審査の進め方に係る意見交換（柏崎刈羽６，７号機（９０））」
２．日 時：平成２８年９月２８日 １３時３０分～１４時１５分
３．場 所：原子力規制庁 １３階 Ｄ会議室
４．出席者
原子力規制庁：（新基準適合性審査チーム）
江嵜安全審査官、岸野安全審査官、櫻井安全審査官、中原安全審査官、安田安全審査官、郡安技術参与、安達係員、大塚係員、糸賀原子力規制専門員（安全技術管理官（地震・津波）付）
鈴木技術参与
事業者：
東京電力ホールディングス株式会社：原子力設備管理部 建築耐震グルー
プマネージャー 他４名
５．要旨（１）東京電力ホールディングス株式会社から、新規制基準適合性審査における「4条 地震による損傷の防止」における、地震応答解析モデルのうち建屋側面地盤回転ばねに係る資料の作成状況について説明があった。
（２）原子力規制庁から、本日の説明を踏まえて資料を作成するよう指摘した。
（３）東京電力ホールディングス株式会社より、了解した旨の回答があった。
６．その他
資料なし
社会医療法人全仁会

倉敷平成病院

英道

副院長・救急部長︵脳神経外科︶篠山

特に危険なのが︑ 歳以上の中高年︵まっすぐ歩けない︑じっと立ってい見えない︑視野の半分が欠ける︑物がが 回 ら な い︶︑視 覚 障 害︵片 方 の 目 が脳卒中とを包括する急性脳血管症候群︑の人︑高血圧の人︵︑言語/以上︶障害の出た人︑症状が１時間以上続いる事ができない︶︑嚥下障害︑めまい︑に有りませんでしたか？

ブレイン・アタックという考えでの救た人︑糖尿病のある人︑心房細動といちょっと気が遠くなる等です︒人によ急性期の一過性脳虚血発作と虚血性つまり︑一過性脳虚血発作は︑取りう不整脈のある人︑一過性脳虚血発作って症状は様々です︒それでも特徴的病気の前ぶれかも知れません︒

す︒２分以内に治る事もありますし︑返しのつかない脳梗塞の前ぶれと考えを起こすのが２回目以上の人などです︒

なのは︑突発するという事です︒

状が急に起こって平均 分で消失しま

えん げ二重に見える︶︑歩行または立位障害％は 分以内に消失します︒アメリられるのです︒一過性脳虚血発作を起脳梗塞という重大な病気ですが︑前ぶ一過性脳虚血発作といって︑神経症

カ脳卒中協会およびアメリカ心臓協会

こした人の 〜 ％が３か月以内に脳所的な脳︑脊髄︑または網膜の虚血に数は︑最初の２日以内に脳梗塞になっ梗塞を発症しています︒そのうち約半脱水ぎみになると血液がドロドロ血むしろラッキーな事かも知れません︒

れが有るのは︑考えようによっては︑コロの１が出ない内に︑急いで救急受脳梗塞の前ぶれかも知れません︒サイこんな事があなたの身に起こったら︑よって生じる神経機能障害の一過性エています︒６人に１人ぐらいが将来脳が︑これが要注意︒実は重大な脳梗塞でいて︑サイコロであと１が出れば上夏休みにみんなでスゴロクを楽しんに︑こまめに水分補給をする事です︒

ますよね︒ポイントは︑のどが渇く前

考えで︑不安定狭心症と急性心筋梗塞

心疾患でもハート・アタックというれる︑１が出たら振り出しに戻るとい外なら大丈夫︑１以外なら飛び越えらろ後ろに下がったりして︒でも︑１以事が有ります︒６が出たりして︑むしか顔の片方の麻痺やしびれ︑言語障害が入らないといったものです︒そのほ下やしびれです︒右の手と右の足に力一番多いのが︑片方の手足の筋力低救急を受診したらいいのでしょうか︒

診しましょう︒になって︑一過性脳虚血発作の発生率の前ぶれだったりします︒救急疾患ととを︑急性冠症候群と総称して救急診う場面︑割とよく１が出て︑ドボン︑︵話しにくい︑言葉が出ない︑ろれつそれでは︑どんな症状が出た時に︑がりという場面︑なかなか１が出ない療を整備した事によって︑救命率が向逆転負けといった事︑みなさん今まで上しました︒

同一線上にあります︒

しての一過性脳虚血発作と脳梗塞とは一時的で︑すぐ治ってしまうのです

梗塞になるという計算ですが︑この確

140 6090

ピソード﹂︵ Eastonら︑２００９︶と定義しています︒

14が上がります︒今の時期よく汗をかき30率をどう思いますか？

1050

急診療が勧告されています︒

は︑﹁急性脳梗塞をともなわない︑局

healthy talk15

実は大丈夫じゃないんです︒重大な﹁なんか︑ちょっと︑おかしかったけど︑すぐ治った﹂⁝これって大丈夫？
ヘルシートーク16
１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（７１８））
２．日 時：平成３０年２月２８日
３．場 所：原子力規制庁

１７時００分～１８時００分

９階Ｃ会議室

４．出席者
原子力規制庁：（新基準適合性審査チーム）
伊藤安全審査官、竹田安全審査官、髙嶋原子力規制専門員
事業者：
日本原子力発電株式会社：発電管理室 副室長（他４名）
５．要旨（１）日本原子力発電株式会社から、本日提出のあった「東海第二発電所 重大事故等対処設備について」及び『東海第二発電所「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について』を用いて、「58 条 計装設備」及び「1.15 事故時の計装に関する手順等」について説明があった。原子
力規制庁から主に以下の点について指摘を行った。
○ 水素濃度計等の計測器に関し、重大事故時の使用環境における適用性の観点から、測定原理の詳細を整理して提示すること。
６．その他
提出資料：
・ 東海第二発電所 重大事故等対処設備について・ 東海第二発電所 重大事故等対処設備について（補足説明資料）
・ 東海第二発電所「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について・ 玄海原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表【対象項目：第58条】

・ 柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表【対象項目：
1.15

事故時の計装に関する手順等】
healthytalk

色々な頭痛〜しっかりした鑑別が大切です〜
倉敷平成病院

います︒どちらか一方の眼の奥・眼痛みが引き起こされると考えられての血管が拡張し炎症を起こすことで脈解離・側頭動脈炎・一酸化炭素中毒・内 血 腫・髄 膜 炎・薬 物 乱 用 頭 痛・動出 血・脳 出 血・脳 腫 瘍・外 傷 後 頭 蓋

二次性頭痛の原因には︑くも膜下二次性頭痛の周囲で眼をえぐられるような激痛

高血圧・緑内障・副鼻腔炎・顎関節症・○群発頭痛 何らかの原因で眼の奥を 感 じ ま す︒頭 痛 以 外 に 眼 の 充 血・心身症など様々な病気があります︒

度で︑数日〜数週間︑毎日同時刻に誘発されます︒１年に１〜２回の頻②今までに経験したことがない頭痛︑①突然起きた頭痛︑紹介します︒

社会医療法人全仁会

流涙・鼻閉・発汗などを伴うことが１カ月に１〜数回︑多くて１週間に起きるなどの周期性があります︒対③いつもと違う頭痛︑恵美

頭痛の原因は様々です︒一次性頭
１ 〜 数 回 位 の 頻 度 で 繰 り 返 し ま す︒

処法として︑頭痛の誘発因子を避ける︑④頻度と強さが増していく頭痛︑本倉痛︵他の病気がない頭痛︶︑二次性頭対処法として︑誘因を避ける︑頭を予防薬・頓用薬の使用︑純酸素吸入⑤五十歳以降に初めて起きた頭痛︑神経内科痛︵他の病気により生じる頭痛︶に分冷やす︑静かな場所で休む︑規則正法などがあります︒

次に二次性頭痛を疑うポイントをけられます︒頭痛の約９割が一次性しい生活を心掛ける︑予防薬・頓用あります︒アルコールや喫煙などで頭痛であり︑二次性頭痛は約１割と薬などがあります︒⑥神 経 脱 落 症 状︵麻 痺・感 覚 障 害・言われます︒

一次性頭痛には主に片頭痛︑緊張ことで引き起こされると考えられて首の筋肉が緊張し︑血流が悪くなる○緊張型頭痛 頭の横の筋肉や︑肩・ることが重要になります︒

るため︑どのタイプの頭痛か鑑別す⑧精神症状︵興奮︑意識障害など︶を⑦癌や免疫不全の患者に起きる頭痛︑構音障害など︶を伴う頭痛︑型頭痛︑群発頭痛があります︒ここで︑います︒精神的・身体的なストレスそれぞれの頭痛で治療方法が異なそれぞれの特徴について説明します︒

が大きく関与すると言われ︑長時間一次性頭痛○片頭痛 何らかの原因で脳の血管同じ姿勢をとり続けている人に起こ受診し適切な治療を受けましょう︒

気になる頭痛を感じたら︑病院を行うことが大事になります︒

んと見分けて︑原因に対する治療をあります︒頭痛の原因が何かをきち

耳鼻科・歯科の疾患が原因の場合も

要 に な り ま す︒ま た︑中 に は 眼 科・必要な場合があるため早期発見が重次性頭痛の場合はすぐに入院治療が治療ができる場合が多いですが︑二一次性頭痛の場合は基本的に外来には特に注意が必要とされます︒

髄膜刺激症状を伴う頭痛︑⑨発 熱・項 部 硬 直︵首 が 硬 く な る︶・伴う頭痛︑が拡張し︑血管の周囲にある神経を後 頭 部・額・こ め か み の 辺 り・頭 全りやすいとされます︒首の後ろからると考えられています︒こめかみや体がグーッと締め付けられるような刺激することで痛みが引き起こされ目の辺りでズキンズキンとした痛み痛みを感じます︒日常生活で痛みが痛みが持続する場合があります︒対を感じます︒日常的な動作で頭痛は眠不足などで誘発されます︒頭痛以処法として︑長時間同じ姿勢をとら強くなることは稀で︑間歇的に痛み外に嘔気・嘔吐・下痢・閃輝暗点︵視ない︑首や肩の凝りをほぐすストレ

強くなり︑光・音・気圧や気温の変化・界の周囲にギザギザと輝く模様が見ッチ︑ストレスを避ける︑気分転換︑を感じる場合と︑数か月から数週間え る︶な ど を 伴 う こ と が あ り ま す︒

枕の高さ調節などがあります︒

ス ト レ ス・特 定 の 食 べ 物・生 理・睡一旦痛み出すと４時間〜３日継続し︑群発頭痛

目の奥が強く痛む
締め付けられるように痛む
ズキズキと強く痛む
（拍動性）

緊張型頭痛

片頭痛

図１：一次性頭痛の部位と特徴

18
旅館サービス研修 感想レポート
2022 年度 8-9 月受講生 S.O.さん (IT サービス会社)
本研修は旅館水生の庄で研修を行った。本研修を受講して主に周りを見る力と仕事の効率化の２点が身についた。研修前は普段行っている業務とは反対のことが多いた
め自分の力になるか心配であったが、普段行っている業務に応用できるものが多かった。まず１点目に身についたこととして、周りを見て気を配る力が身についたと感じた。
私より目上の方が多かったので、基本的には皿洗いや掃除などの肉体労働は私がやる事が多く、目上の方が業務をやっていたら自分から代わる積極性や周りを見据える力が付いた。2 点目に身についたこととしては、仕事の効率化である。仕事を一通りおぼえた後は、如何にして仕事の効率を上げ、スピードを上げるかが大切であると感じた。
私自身の仕事が一通り終わると、仲居さんをはじめとした他人の仕事を手伝うといったことを行った。他人の仕事を手伝うと私が忙しいときに手伝ってくださる。このような日々の仕事の手伝いの積み重ねが仲居さんとの信頼関係につながった。
サービス研修で学んだことに関しては、実際仕事をするうえでも大切かつ役にたつことであると考える。周りを見る力に関しては、自分から仕事を探す積極性や自分がプロジェクトのどのような役割にいるのかといった状況把握能力やスケジュール管理能力につながると考えている。仕事の効率化に関しては、生産性の向上や、相手との信頼関係の構築につながると考える。以上のような点をふまえて、私のような新入社員にとって有意義な時間であったと考える。

以上
資料番号 ＰＤ－８－３２ 改１

東海第二発電所火災による損傷防止（安全機能を有する機器等の抽出について）

平成３０年３月９日
日本原子力発電株式会社

1安全機能を有する構築物，系統及び機器の抽出について(1) 指摘事項 ： 安全機能を有する構築物，系統及び機器の抽出フローについて再整理すること（分岐の追加，火災による影響の評価の記載を見直すこと）。
(2) 回
答 ： 抽出フローを再整理した。

①【火災防護対策を講じる対象】
重要度分類のクラス１，２及び安全評価上その機能を期待するクラス３に属する構築物，系統及び機器：安全機能を有する構築物，系統及び機器②③
原子炉の高温停止及び低温停止に必要な機器

火災区域の設定

Yes

No

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機器

⑤へ

No

Yes

⑤

②からその他の構築物，系統及び機器④
原子炉の高温停止及び低温停止に必要な機器

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機器

火災の発生防止，感知・消火及び影響軽減のそれぞれを考慮した対策
１．火災防護審査基準に基づく火災の発生防止対策の実施
２．感知・消火は，部屋ごとの条件（感知性，煙充満，機器の火災影響の有無（不燃性，FC等））から決定
・感知 ： 火災影響あり ⇒ 異なる２種類
火災影響なし ⇒ 消防法・建築基準法
・消火 ： 火災影響あり(煙充満あり) ⇒ ハロン消火設備，火災影響あり(煙充満なし) ⇒ 消火器
火災影響なし ⇒ 消防法・建築基準法
３．原子炉の高温停止及び低温停止に必要な機器は，火災防護審査基準のa．b．c．に基づく系統分離対策を実施

消防法，建築基準法等による対策

2

安全機能を有する構築物，系統及び機器の抽出について(1) 指摘事項 ： 重要度分類のPS-2「原子炉冷却材を内蔵する機能」（MSIV～MSV）が放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能に該当するか否かについて整理すること。
(2) 回
答 ： 重要度分類のPS-2「原子炉冷却材を内蔵する機能」（MSIV～MSV）は，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能とする。
ただし，機器を駆動若しくは制御するケーブルについては，以下の方針とする。
「原子炉冷却材を内蔵する機能」（MSIV～MSV）におけるケーブルについて
原子炉冷却材を内蔵する機能（MSIV～MSV）のうち，機器を駆動若しくは制御するケーブルについては，以下の理由により火災防護審査基準の放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能として抽出しない。
①MSIV～MSVまでの配管・弁筐体に原子炉冷却材が内蔵されており，ケーブル自体は原子炉冷却材を内蔵していない。
②通常時，MSVは開状態であるため，開状態では原子炉冷却材を内蔵する機能に影響を与えない。
③万が一，MSVが誤動作により閉した場合であっても，原子炉冷却材はMSIV～MSV配管内に内蔵される。
④したがって，開状態又は閉状態であっても原子炉冷却材の内蔵機能に影響を及ぼすおそれはない。

①【火災防護対策を講じる対象】
重要度分類のクラス１，２及び安全評価上その機能を期待する
クラス３に属する構築物，系統及び機器②：安全機能を有する構築物，系統及び機器
PS-2「原子炉冷却材を内蔵する機能」③
原子炉の高温停止及び低温停止に必要な機器

火災区域の設定

Yes

No

⑤へ

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機器

配管・弁 Yes④
原子炉の高温停止及び低温停止に必要な機器

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機器

対策は次頁

No

ケーブル

⑤②からその他の構築物，系統及び機器

消防法，建築基準法等による対策

3

安全機能を有する構築物，系統及び機器の抽出について火災区域の設定【対応方針】
火災防護審査基準 1.基本事項に基づき，PS-2「原子炉冷却材を内蔵する機能」（MSIV～MSV）に該当する機器（配管，弁）が設置されるタービン建屋を火災区域に設定する。

発生防止【対応方針】
火災防護審査基準 2.1火災発生防止に基づき， PS-2「原子炉冷却材を内蔵する機能」（MSIV～MSV）に該当する機器（配管，弁）に対して発生防止対策を実施する。
なお， PS-2「原子炉冷却材を内蔵する機能」（MSIV～MSV）のうち，機器を駆動若しくは制御するためのケーブルは，前頁のとおり，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能に該当しないため，日本電気協会電気技術規程・指針に基づき火災の発生防止対策を実施する。

感知・消火【対策方針】
PS-2「原子炉冷却材を内蔵する機能」（MSIV～MSV）に該当する機器（配管，弁）は，金属等の不燃性材料で構成する機械品であるため，火災による機能喪失は考えにくい。
また，前頁のとおり，万が一，MSVが誤動作しても「原子炉冷却材を内蔵する機能」に影響を及ぼすおそれはない。
以上より， PS-2「原子炉冷却材を内蔵する機能」（MSIV～MSV）に該当する機器（配管，弁）は，火災の影響を受けないことから，消防法，建築基準法に基づく感知・消火設備を設置する。

影響軽減【対策方針】
火災防護審査基準 2.3.1(3)に基づき， 「原子炉冷却材を内蔵する機能」（MSIV～MSV）に該当する機器（配管，弁）が設置される火災区域は，３時間以上の耐火能力を有する耐火壁によって他の火災区域から分離する。

4
写

保 医 発 0 8 2 1 第 １ 号
令 和 元 年 ８ 月 2 1 日

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長殿

都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

厚生労働省保険局医療課長（公印省略）

データの提出に遅延等が認められた保険医療機関におけるデータ提出加算の取扱いについて「診療報酬の算定方法」（平成20年厚生労働省告示第59号）第１章第２部第２節入院基本料等加算に規定する項目のうち、A245 データ提出加算については、データの提出（データの再照会に係る提出も含む。）に遅延等が認められた保険医療機関は、当該月の翌々月において当該加算が算定できないこと等とされているところである。
今般、別添の保険医療機関において、令和元年７月22日に提出すべき平成31年４月から令和元年６月分のデータの提出に遅延等が認められたため、令和元年９月のデータ提出加算を算定することができないことから、その取扱いに遺漏のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。

別住所

保険医療機関名
社会医療法人恵佑会第2病院

003‐0027 北海道札幌市白石区本通13丁目北7番1号

医療法人同愛会熊谷外科病院

360‐0023 埼玉県熊谷市佐谷田3811番地1

医療法人社団仁圭会林外科病院

160‐015

医療法人社団爽玄会碑文谷病院

152‐0003 東京都目黒区南2-9-7

医療法人景星会赤羽赤羽東口病院

115‐0045 東京都北区赤羽1-38-5

医療法人杏林会リハビリパーク板橋病院

174‐0063 東京都板橋区前野町1-21-20

医療法人社団慈誠会練馬駅リハビリテーション病院

176‐0001 東京都練馬区練馬1-17-1

医療法人社団三奉会井上病院

121‐0813 東京都足立区竹の塚5-12-11

医療法人社団孝山会滝山病院

193‐0802 東京都八王子市犬目町641番地

医療法人研水会高根台病院

254‐0912 神奈川県平塚市高根191番地

医療法人山内龍馬財団山内病院

251‐0055 神奈川県藤沢市南藤沢4-6

湘南第一病院252‐0804 神奈川県藤沢市湘南台1丁目19番地の7

医療法人社団鴨居病院

226‐0003 神奈川県横浜市緑区鴨居5-27-10

医療法人社団総生会麻生リハビリ総合病院

215‐0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生6-23-50

医療法人社団御上会野洲病院

520‐2331 滋賀県野洲市小篠原1094

医療法人健和会うえだ下田部病院

569‐0046 大阪府高槻市登町33番1号

社会福祉法人大阪暁明館大阪暁明館病院

554‐0012 大阪府大阪市此花区西九条5-4-8

医療法人藤仁会藤立病院

535‐0002 大阪府大阪市旭区大宮5-4-24

田所病院

657‐0842 兵庫県神戸市灘区船寺通1-2-1

はくほう会セントラル病院

661‐0953 兵庫県尼崎市東園田町4丁目23番地の1

医療法人医誠会橿原リハビリテーション病院

634‐0032 奈良県橿原市田中町104番地の1

医療法人清生会谷口病院

682‐0022 鳥取県倉吉市上井町1-13

隠岐広域連合立隠岐島前病院

684‐0303 島根県隠岐郡西ノ島町大字美田2071番地1

医療法人光洋会赤間病院

811‐4147 福岡県宗像市石丸1丁目6番7号

医療法人整和会副島整形外科病院

847‐0082 佐賀県唐津市和多田天満町一丁目2番1号

医療法人健正会大久保病院

851‐0113 長崎県長崎市戸石町1470番地1

青洲会病院

859‐4825 長崎県平戸市田平町山内免612-4

山都町包括医療センターそよう病院

861‐3902 熊本県上益城郡山都町滝上476番地2

宗正病院

885‐0075 宮崎県都城市八幡町15街区3号

独立行政法人地域医療機能推進機構宮崎江南病院

880‐8585 宮崎県宮崎市大坪西1丁目2番1号

医療法人孝誠会うすき整形外科病院

890‐0073 鹿児島県鹿児島市宇宿1丁目32番1号

健翔会病院

890‐0068 鹿児島県鹿児島市東郡元町5番10号

宮古島徳洲会病院

906‐0014 沖縄県宮古島市平良字松原552番地の1

添

適用期間

東京都新宿区大京町27番地

令和元年９月１日から
令和元年９月30日
写保 医 発 0 2 1 4 第 3 号
平 成 3 1 年 2 月 1 4 日

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長殿

都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

厚生労働省保険局医療課長（公印省略）

データの提出に遅延等が認められた保険医療機関におけるデータ提出加算の取扱いについて「診療報酬の算定方法」（平成20年厚生労働省告示第59号）第１章第２部第２節入院基本料等加算に規定する項目のうち、A245 データ提出加算については、データの提出（データの再照会に係る提出も含む。）に遅延等が認められた保険医療機関は、当該月の翌々月において当該加算が算定できないこと等とされているところである。
今般、別添の保険医療機関において、平成31年１月22日に提出すべき平成30年10月から12月分のデータの提出に遅延等が認められたため、平成31年３月のデータ提出加算を算定することができないことから、その取扱いに遺漏のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。

別

保険医療機関名

住所

医療法人唐沢病院

070‐0034 北海道旭川市4条通9丁目左8号

石巻市立病院986‐0825 宮城県石巻市穀町15番1号

大崎市民病院鳴子温泉分院

989‐6801 宮城県大崎市鳴子温泉字末沢字1番地

公益財団法人宮城厚生協会泉病院

981‐3212 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘二丁目1番地の1

一般財団法人太田綜合病院附属太田熱海病院

963‐1309 福島県郡山市熱海町熱海五丁目240番地

医療法人社団茶畑会相馬中央病院

976‐0016 福島県相馬市沖ノ内三丁目5番地の18

医療法人桜丘会水戸ブレインハートセンター

310‐0004 茨城県水戸市青柳町4028

医療法人三誠会川口誠和病院

334‐0074 埼玉県川口市江戸3丁目35番46号

医療法人社団曙会流山中央病院

270‐0114 千葉県流山市東初石2-132-2

医療法人社団隆靖会墨田中央病院

131‐0046 東京都墨田区京島3丁目67番1号

一般社団法人巨樹の会蒲田リハビリテーション病院143‐0015 東京都大田区大森西4-14-5

医療法人社団健整会米倉脊椎・関節病院

123‐0873 東京都足立区扇3-13-14

医療法人徳洲会東京西徳洲会病院

196‐0003 東京都昭島市松原町3丁目1-1

社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会湘南平塚病院

254‐0036 神奈川県平塚市宮松町18-1

医療法人景雲会春日居サイバーナイフ・リハビリ病院

406‐0014 山梨県笛吹市春日居町国府436

医療法人仁和会整形外科上田花園病院

386‐0023 長野県上田市中央西1-15-25

医療法人清友会笠松病院

500‐8288 岐阜県岐阜市中鶉3丁目11番地

静岡市立静岡病院

420‐8630 静岡県静岡市葵区追手町10番93号

東和病院

546‐0031 大阪府大阪市東住吉区田辺4丁目13番15号

社会医療法人愛仁会しんあい病院569‐1123 大阪府高槻市芥川町2丁目3番5号

医療法人博悠会名取病院

555‐0043 大阪府大阪市西淀川区大野2丁目1番32号

医療法人啓明会相原病院

562‐0004 大阪府箕面市牧落3丁目4番30号

社会医療法人きつこう会多根記念眼科病院

550‐0024 大阪府大阪市西区境川1丁目1番39号

医療法人社団日翔会生野愛和病院

544‐0015 大阪府大阪市生野区巽南5丁目7番64号

社会医療法人協和会北大阪病院532‐0004 大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目7番17号

吉川病院

673‐1231 兵庫県三木市吉川町稲田1番地の2

一般財団法人津山慈風会津山中央記念病院

708‐0024 岡山県津山市二階町71番地

医療法人平野同仁会津山第一病院

708‐0871 岡山県津山市中島438番地

医療法人せいざん青山病院

737‐0001 広島県呉市阿賀北五丁目15番3号

医療法人同仁会同仁病院

782‐0035 高知県香美市土佐山田町百石町2-5-20

武田病院

814‐0104 福岡県福岡市城南区別府4-5-8

一般社団法人唐津東松浦医師会唐津東松浦医師会医療センター

847‐0041 佐賀県唐津市千代田町2566番地11

医療法人社団同心会人吉リハビリテーション病院

868‐0052 熊本県人吉市下新町359番地

小国町外一ヶ町公立病院組合小国公立病院

869‐2501 熊本県阿蘇郡小国町大字宮原1743番地

独立行政法人地域医療機能推進機構湯布院病院

879‐5193 大分県由布市湯布院町川南252

医療法人徳洲会沖永良部徳洲会病院

891‐9213 鹿児島県大島郡知名町瀬利覚2208

医療法人寿仁会沖縄セントラル病院

902‐0076 沖縄県那覇市与儀1-26-6

医療法人ユカリア沖縄かんな病院

904‐1304 沖縄県国頭郡宜野座村字漢那469番地

添

適用期間

平成31年３月１日から平成31年３月31日
写事務連絡
令和４年２月３日

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課( 部)御中

厚生労働省保険局医療課

疑義解釈資料の送付について（その 91）

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（令和２年厚生労働省告示第 57 号）
等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和２年３月５日保医発 0305 第１号）等により、令和２年４月１日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義照会資料を別添のとおり取りまとめたので、参考までに送付いたします。

（別添）医科診療報酬点数表関係【SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出】【SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）抗原検出】
問１

SARS-CoV-2 核酸検出や SARS-CoV-2 抗原検出について、都道府県等から無償譲渡された検査キット等を用いた場合であっても、医師が必要と判断し、実施した場合は検査料を算定できるか。

（答）都道府県等から無償譲渡された検査キット等を用いた場合であっても、医師が必要と判断し、実施した場合は算定して差し支えない。
写

保 医 発 12 20 第 １ 号
平成 30 年 12 月 20 日

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長（ 公 印 省 略 ）ベンダムスチン塩酸塩製剤の保険請求上の取扱いについて

ベンダムスチン塩酸塩製剤は、トレアキシン点滴静注用２５ｍｇ（以下「２５ｍｇ製剤」という。）及び同１００ｍｇ（以下「１００ｍｇ製剤」という。）が薬価基準に収載されているところ、今般、製造販売業者であるシンバイオ製薬株式会社から、品質上の問題のために２５ｍｇ製剤の供給が一時的に停止となる旨の報告があった。
当該製造販売業者は２５ｍｇ製剤の供給を再開するまでの間、２５ｍｇ製剤に代えて１００ｍｇ製剤を供給するとしていることを踏まえ、従来から２５ｍｇ製剤を使用してきた保険医療機関において、２５ｍｇ製剤の代替として１００ｍｇ製剤を使用した場合の保険請求上の取扱いについては、当分の間、下記のとおりとするので、関係者に対し周知徹底方お願いする。
なお、今般の取扱いは、２５ｍｇ製剤の代替として１００ｍｇ製剤を使用することにより、従来からの患者負担が増加することのないようにする趣旨で行うものであることに留意されたい。
記１

従来から２５ｍｇ製剤を使用してきた保険医療機関において、２５ｍｇ製剤の代替として１００ｍｇ製剤を使用した場合には、以下の例のとおり、当該患者の体表面積から計算される投与量に対し、当該保険医療機関において従来使用してきたベンダムスチン塩酸塩製剤の組み合わせにより投与したものとして、保険請求を行う
こと。

（例）
ベンダムスチン塩酸塩の投与量が１４４ｍｇの患者（体表面積１．６ｍ２の低悪性度Ｂ細胞性非ホジキンリンパ腫の患者で、抗ＣＤ２０抗体併用の場合の１日投与量がこれに該当）に対して、１００ｍｇ製剤を１瓶及び２５ｍｇ製剤を２瓶使用していた保険医療機関においては、今般の２５ｍｇ製剤の供給の一時停止により１００ｍｇ製剤を２瓶使用したとしても、１００ｍｇ製剤１瓶及び２５ｍｇ製剤２瓶を使用したものとしてそれぞれの薬価基準により保険請求を行う。
２

一つのバイアルを複数の患者に使用する場合の薬剤料の請求については、「疑義解釈資料の送付について（その 13）」（平成 29 年７月 28 日厚生労働省保険局医療課事務連絡）に記載のとおりであること。
水耕栽培による既存建築物の屋上緑化
福島工業高等専門学校物質工学科
准教授 鴨下祐也

1東京都における自然の保護と回復に関する条例
第十三条 (施設等の緑化義務)
道路、公園、河川、学校、庁舎等の公共公益施設を設置し、又は管理する者及び事務所、事業所、住宅等の建築物を所有し、又は管理する者は、当該施設、建築物及びこれらの敷地について、植樹するなど、それらの緑化をしなければならない。

壁面緑化実施例
東京ビルディング（東京中央郵便局裏）

東京都杉並区

安易な工法で施工すると・・
防 水
施工中に他業者が防水層を痛めた
排 水
排水管が異物で詰った
居室まで水が入ってきた塔屋に当たった雨で、表土が流れた
土 壌
経年分解で沈下し植物が枯れた
植 物
木が大きく育ちすぎて伐採した窓を覆う予定だったが、もともと涼しい１階ばかりが覆われ、一番冷やしたい最上階までつるが伸びなかった。
維持管理
思ったよりも維持管理費が高くついた植物は生物、管理にはメンテフリーはない

《問題点と水耕栽培による解決》
土壌を用いた屋上緑化の問題点

水耕栽培による解決資材などで重量が増し、 軽量な装置で緑化できる
建物が崩壊
強風によって土が飛ぶ 培養液で栽培するため土は飛ばない
防根対策の不備がある場 根が直接コンクリートと接触しない
合、根がコンクリートを突き破る

～緑化装置重量～製作した屋上緑化の装置重および既存の装置製作した水耕栽培装置
グリーンベール
王子セダムマット
Gウェイブ
EGマット（含水時）
天然芝マット

単位面積あたりの重量
［㎏/㎡］
１．５
４０～５０
４２
５３
１５（４０）
６６

製作した装置はより軽量で、既存の建築物への導入が容易になる。

壁面緑化実施状況
福島工業高等専門学校物質工学科屋上(9/26)

涼しげな室内実用化に向けた課題• 国土交通省の見解としては、この方法は緑化の範疇に入る。しかし、自治体レベルの緑化からは想定外な方式のため、認めがたいようである。
• 今後実用化に向けて、空調コスト削減の効果を立証し、自治体から緑化の1方式としての認定を得たい。

10

企業への期待• 室温の抑制効果を実測したい。
（完全に同じ造りの部屋（小屋）に緑化設備を設置したものと、未設置のもので温度及び所要冷房コストを比較したい）• 緑化システムを開発中の企業、屋上壁面緑化分野への展開を考えている企業には、本技術の導入が有効と思われる。

11

お問い合わせ先• 福島工業高等専門学校物質工学科•
准教授 鴨下祐也

ＴＥＬ 0246-46-0823
ＦＡＸ 0246-46-0825
e-mail kamo＠fukushima-nct.ac.jp
12
１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（２６９））
２．日 時：平成２９年８月８日 １３時３０分～１７時５５分
３．場 所：原子力規制庁

１３階会議室Ｂ

４．出席者
原子力規制庁：（新基準適合性審査チーム）
山口安全管理調査官、宮本管理官補佐、義崎管理官補佐、伊藤安全審査官、大塚安全審査官、角谷安全審査官、田尻安全審査官、津金安全審査官、
穂藤保安規定係長、皆川保安規定係長、髙嶋原子力規制専門員（シビアアクシデント研究部門）
舟山首席技術研究調査官
事業者：
日本原子力発電株式会社：坂井執行役員（発電管理室長代理） 他１４名
東北電力株式会社：火力原子力本部

原子力部 原子力運営 担当 他１名

中部電力株式会社：原子力本部 原子力部

安全技術グループ 副長 他１名

北陸電力株式会社：志賀原子力発電所 発電部 放射線安全課 担当
中国電力株式会社：電源事業本部 副長（炉心技術）
電源開発株式会社：炉心・安全室 炉心技術タスク

担当

５．要旨
（１）日本原子力発電から、東海第二発電所の設置許可基準規則等への適合性のうち「２６条／５９条原子炉制御室」について、提出資料に基づき説明があった。

原子力規制庁から主に以下の点について指摘を行った。
○ 原子炉建屋屋上及び防潮堤上部に設置する監視カメラの監視不可範囲に監視が必要な設備、機器等がないか確認して提示すること。
○ 中央制御室のプラントの状態監視等に必要な最低限の要員３名がいつ待避室へ移動するのか、また、その他の要員がいつ緊急時対策所へ移動するのかを整理して提示すること。
（有効性評価のタイムチャートに記載すること。
）○ 中央制御室照明設備の概要図について、照明設備の配置及び設備仕様を適正化すること。
○ 中央制御室待避室を５時間正圧化する根拠を整理して提示すること。
○ 中央制御室待避室のデータ表示装置で確認できる主なパラメータについて、選定の考え方を整理して提示すること。
○ 中央制御室待避室の寸法等を確認して提示すること。
○ チェンジングエリア用資機材の置場を確認して図に示すこと。また、チェンジングエリア用資機材の数量の考え方を提示すること。

○中央制御室待避室の準備手順着手の判断基準であるサプレッション・プール
水位指示値＋６．４ｍの根拠を整理して提示すること。

○

チェンジングエリアの被ばく低減に関して、可搬型空気浄化装置から送られる風が逆流しないように区画が仕切られているか確認して提示すること。

○ チェンジングエリアの入退室ルート間の汚染拡大防止について詳細を整理して提示すること。
○ 中央制御室へのアクセスルートについて、通常時のサービス建屋経由のアクセスルート及び重大事故等時のアクセスルートの説明を追記して提示すること。
○ 炉心損傷判断後に現場作業等を行う際の全面マスク着用の判断基準については、根拠を提示するとともに全交流動力電源喪失時においても包含されることがわかるように整理して提示すること。
○ 線量計算地点及び周辺監視区域境界の変更前後の比較を追記して提示すること。
○ 放射性物質の大気拡散条件について、最も短い実効放出継続時間を全核種１時間としている根拠を整理して提示すること。
（２）日本原子力発電から、東海第二発電所の設置許可基準規則等への適合性のうち「３１条／６０条監視設備」について、提出資料に基づき説明があった。原

子力規制庁から主に以下の点について指摘を行った。
○ 可搬型モニタリングポストの設置について、先行プラントの審査での有効性評価のタイムチャートへの記載方法等を確認して提示すること。
○ 可搬型モニタリングポストの設置台数及び設置場所について明確に提示すること。
○ 事故発生からプルーム通過後までの対応要員の動きについて、優先順位の考え方を整理して提示すること。
（３）日本原子力発電から、本日の指摘等について了解した旨の回答があった。
６．その他
提出資料：
・東海第二発電所 設計基準対象施設について
・東海第二発電所に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（原子炉制御室等（第２６条））
・比較表（原子炉制御室）
・東海第二発電所 新規制基準適合への対応状況（監視設備（第３１条））
・比較表（３１条 監視設備）

・東海第二発電所 重大事故等対処設備について・比較表（６０条 監視測定設備）
・東海第二発電所 重大事故等対処設備について（補足説明資料）
・東海第二発電所 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について
１． 件

名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（９３６））

２．日 時：平成３０年５月１１日
３．場 所：原子力規制庁

１３時３０分～１４時３０分

８階会議卓Ａ

４．出席者
原子力規制庁：（新基準適合性審査チーム）
山口安全管理調査官、宮本主任安全審査官、穗藤安全審査官
事業者：
日本原子力発電株式会社：発電管理室 副室長 （他７名）
５．要旨（１）日本原子力発電から、東海第二発電所の設置許可基準規則等への適合性のうち、「１２条安全施設」について、本日の提出資料に基づき説明があった。

（２）原子力規制庁から、主に以下の点について指摘を行った。
○

東海発電所と共用する東海第二発電所の雑固体廃棄物焼却設備及び雑固体廃棄物減容処理設備について共用範囲が不明確な点があるが、東海発電所の許可、廃止措置計画等における当該設備の共用の考え方を整理した上で、東海第二発電所の設置許可として明確化等の変更を行う点を整理して提示すること。

（３）日本原子力発電から、雑固体廃棄物減容処理設備等の共用範囲の明確化については、東海発電所側の整理を行った上で対応する旨の回答があった。
６．その他
提出資料：
・雑固体廃棄物に係る東海発電所との共用設備について
入第８７５－２号
令和５年９月２０日

関係各団体の長様

埼玉県総務部入札課長（公印省略）

電子入札共同システムにおいて紙入札を行う場合の方法について（参考送付）

県の公共調達改革の推進につきましては、日頃格別の御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
電子入札における紙入札の具体的方法等について改正しましたので参考に送付します。
詳細については、下記の埼玉県ホームページを御確認ください。

記○埼玉県入札課ホームページアドレス
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0211/kitei.html

担 当 ：入札課 企画・公共調達改革担当
電 話 ：048-830-2723、2734
E-mail:a2720-02@pref.saitama.lg.jp

柳下、大竹
トールボット干渉計を用いた
大口径ガラス基盤の透過波面計測
宇都宮大学 オプティクス教育研究センター
コーディネータ/客員 小野明教授
早崎芳夫
教授
谷田貝豊彦
特任教授
武田光夫
1

１．研究背景■ガラス基盤の製造
・用途

http://www.sharp.co.jp/

カメラフィルター，太陽電池パネル，スマートフォンパネル

・脈理，泡，基盤厚さの検査
サンプリング目視，マイクロメータ

熟練者

定量化検査
大口径基盤の計測

On-siteで使用

http://www.dainan-op.co.jp/

21

従来技術 その1
目視検査

偏光応用目視検査装置

自動車窓ガラス目視検査

ネオアーク社

問題点 簡便ではあるが、定量化できない感度にバラツキが出る
3

従来技術 その2
波動光学的方法

光弾性装置

谷田貝センター長 光の百科事典より(株)溝尻光学

問題点: 光学系が大型で生産ラインで使いづらい。
4

2

２．目的
生産ラインで使えるように小型で堅牢で定量的な歪検査機を開発する。
■このために単純な光学的手法を採用した。
・大口径基盤の計測
発散・収斂光トールボット法
反射系軸外し光学系■ワンショット画像だけで定量解析できる。
・定量化，On-site計測（ワンショット定量化計測）
2次元回折格子
フーリエ変換法■簡単に自己校正がおこなえる。
5３．基本原理

トールボット像光強度63フーリエ変換

フィルタリング，逆フーリエ変換

波面の微分値7波面の計算（微分波面の積分処理）

84４．実験装置■反射系軸外しトールボット干渉計測装置

980 mm■取得トールボット像

80 mm
105

■タールボット像のフーリエ変換

X方向の解析
フィルタリング領域

Y方向の解析
フィルタリング領域

11■球面波の位相画像（微分値）
X方向

Y方向

位相：
126５．実験結果■球面波の曲率定量化計測

計測精度： σ = 0.0031 [m-1]13曲率半径 -4.49 m-8.99 m■波面（積分値）
理論値との最少二乗誤差：
0.027λ∞+8.99 m+4.49 m

147

■サンプル計測１ ーテンパックス材ー

15■微分値
X方向■波面（積分値）
Y方向

Index
0.00111
0Thickness[um]1.450168■サンプル計測２ ー白板ガラスー

17■微分値■波面（積分値）

X方向

Y方向

[rad]
5.38[rad]1.64-3.46-5.67

Index
Thickness[um]0.00395 7.6400189新技術の特徴・従来技術との比較• 従来技術にも種々の歪み測定方法はある。しかし、一枚の画像を撮るだけで高精度な測定が行える方法は見当たらない。
• 従来の各種方法は構造が複雑で外乱に弱い。今回開発した方法は床面振動や、大気揺らぎ、温度変動等に影響を受け難い。ロバスト性が高い。
• 構造が簡単なので他方法に比べ安価である。
• 広い面積の検査をワンショットで行える。
19

想定される用途• 透明ガラス板、プラスチック板材の歪み検査• 現在は目視検査を行っているが、目の疲労の問題、検査
員毎のばらつき等の問題から自動化が望ましい。
• 本技術では定量データが得られるので、前工程にフィードバックして不良品低減化が行える。
• 様々な分野で高精度歪み測定器として活用できる想定される業界• 利用者・対象
電子デバイス製造工場における透明窓材検査工程
ガラス板、透明プラスチック板の製造工場、検査工程

・ 市場規模不明
2010

実用化に向けた課題• 現在、 実験室レベルでは期待された結果が得られている。今後プロトタイプを製作し、実用化評価を行う必要がある。

• プロトタイプ開発費用が確保されていない。

21

企業への期待• 的確な応用先が見つかっていない。どの様なニーズがあるか情報を知りたい。
• そのニーズに合わせたプロトタイプを開発する必要がある。

2211

本技術に関する知的財産権• 発明の名称：透過波面計測装置及び透過波面計測方法• 出願番号 ：特願2013-174970• 出願人：宇都宮大学• 発明者：喜入朋宏，武田光夫，谷田貝豊彦，小野明

23

お問い合わせ先
宇都宮大学
コーディネーター 小野明
ＴＥＬ 028－689 － 7078
ＦＡＸ 028－689 － 7075
e-mail akira-ono＠cc.utsunomiya-u.ａｃ.ｊｐ

2412
１．件

名「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（柏崎刈羽６，７号機（５７３））」
２．日 時：平成２９年５月２３日 １１時００分～１１時４０分
３．場 所：原子力規制庁 ８階 Ｄ会議室
４．出席者
原子力規制庁：（新基準適合性審査チーム）
川﨑課長補佐、忠内管理官補佐、江嵜安全審査官、岸野安全審査官、櫻井安全審査官、村上安全審査官、安田安全審査官、安達安全審査官、郡安技術参与
事業者：
東京電力ホールディングス株式会社：原子力設備管理部
他６名

土木調査担当５．要旨（１）東京電力ホールディングス株式会社から、柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉の設置許可基準規則等への適合性のうち「5条 津波による損傷の防止」のうち非常用取水設備の施設区分及び設計の考え方について説明があった。
（２）原子力規制庁から、今後必要に応じて指摘等行っていく旨伝えた。
（３）東京電力ホールディングス株式会社より、了解した旨の回答があった。
６．その他
提出資料：
・柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉
能別重要度分類について

発電用原子炉施設の安全上の機
１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（６５８））
２．日 時：平成３０年２月７日 １５時１５分～１６時３０分
３．場 所：原子力規制庁

８階Ａ会議室

４．出席者
原子力規制庁：（新基準適合性審査チーム）
山口安全管理調査官、宮本管理官補佐、穗藤保安規定係長
事業者：
日本原子力発電株式会社：発電管理室 プラント管理グループマネージャー
（他５名）
５．要旨
（１）日本原子力発電株式会社から、東海第二発電所の設置許可基準規則等への適合性のうち、燃料有効長頂部（TAF）の値に誤りの原因及び対策等について説明があった。原子力規制庁から主に以下の指摘を行った。
＜燃料有効長頂部（TAF）の値の誤り＞○ 燃料有効長頂部（TAF）の値の誤りについて、原因、対策及び水平展開を踏まえ、設置許可申請書の品質が保持されることを整理して提示すること。
○ 本事象に係る対策及び水平展開の実施スケジュールについて提示すること。
（２）日本原子力発電株式会社から、本日の指摘等について了解した旨の回答があった。
６． その他
提出資料：
・運転期間延長認可申請書及び設置許可変更認可申請の審査資料における燃料有効長頂部の寸法値に係る原因分析結果
企業価値を最⼤化するSDGs戦略︓
地域企業のための実践セミナー〜Well-beingで多様な⼈材が活躍する持続可能な企業へ 〜
開催主体︓産業廃棄物処理事業振興財団
開催⽬的︓企業運営をしていく上での⼿法の⼀つであるSDGsの本質を理解し、働きがいの向上や企業成⻑に結びつく計画を、講義やグループ討議(学⽣参加)を踏まえて作成する。
開催⽅式︓対⾯及びリモートのハイブリッド⽅式。４回シリーズ。
開催⽇程︓セミナー１（10⽉21⽇）、セミナー２（11⽉21⽇）、セミナー３（12⽉9⽇）、セミナー４（1⽉16⽇）
開催会場︓産業廃棄物処理事業振興財団会議室、WEB
講

師︓セミナー１︓⼆⽊玲⼦（全国産業資源循環連合会 ⼥性部協議会）、中川優（元⽇本能率協会）、⼭⼝⽟緒（エンタープライズ⼭要）
セミナー２︓袖野玲⼦（芝浦⼯⼤）、中川優（元⽇本能率協会）
セミナー３︓⽥中桂⼦（ローズリー資源）、中⼭佳南（加⼭興業）、加納睦也（光和精鉱）
セミナー４︓武本佳弥（全国産業資源循環連合会 ⼥性部協議会）

受 講 料︓12万円（税込）0セミナー１︓10⽉21⽇ (⽉) 13:30〜17:00
13:30

開会挨拶

13:30〜14:00 基調講演（30分、⼆⽊講師）
14:00〜15:00

講義①「SDGsで雇⽤を維持する 〜働きがいも、経済成⻑も〜」「数値⽬標」 (60分、中川講師）

15:00〜15:10

休憩

15:10〜15:40 講義②「取組の実例紹介」(30分、⼭⼝講師)
15:40〜16:30 グループ討議「各社の実態と課題」（50分、ファシリテーター︓中川講師）

・グループ討議についての説明（中川講師）

・グループに分かれて討議➤ ①⾃⼰紹介、②リーダーの決定、③各メンバーの意⾒共有

16:30〜16:50 グループ発表（20分）
16:50〜17:00 次回までの課題（10分、中川講師)
1

セミナー２︓11⽉21⽇ (⽊) 13:30〜17:00
13:30〜14:20

講義①「SDGs経営とサーキュラーエコノミー」（50分、袖野講師)

14:20〜15:10 講義②「ビジネス発展プラン作成」（50分、中川講師)
15:10〜15:20

休憩

15:20〜16:30

グループ討議【学⽣参加】（70分、ファシリテーター︓武本講師）
・学⽣の環境産業へ望むこと
・学⽣と参加者（企業）との意⾒交換

16:30〜16:50 グループ発表（20分）
16:50〜17:00 次回までの課題・質疑応答（10分）※会社に持ち帰り内部で「取組プラン素案」を作成する

2

セミナー３︓12⽉９⽇（⽉）13:30〜17:00
13:30〜14:00 「先導的取組紹介①」（30分、⽥中講師)
14:00〜14:30 「先導的取組紹介②」（30分、加⼭興業中⼭講師)
14:30〜15:00 「先導的取組紹介③」（30分、光和精鉱加納講師）
15:00〜15:10

休憩

15:10〜16:10 グループ討議【学⽣参加】（60分、ファシリテーター︓武本講師）
・先導的取組紹介を踏まえた意⾒交換
・参加者のSDGsプラン素案に対する学⽣の意⾒・事業活動全般についての学⽣との意⾒交換
16:10〜16:50 グループ発表（40分）
16:50〜17:00 次回までの課題・質疑応答（10分）※会社に持ち帰り内部で「取組プラン案」を完成させる
3

セミナー４︓1⽉１６⽇（⽊）13:30〜17:00
13:30〜14:30 「SDGｓアクションプランを社会的価値に変える⽅法」（武本講師） (60分)
14:30〜14:40

休憩

14:40〜16:00

グループ討議（80分）（ファシリテーター︓武本講師）
・参加者の取組プラン案について
・効果的発信活⽤⽅法について

16:00〜16:40 グループ発表（40分）
16:40〜16:55 総評（⼆⽊講師）
16:55〜17:00 財団閉会挨拶

4
柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉
火山影響評価について【補足説明資料１】

平成29年8月
東京電力ホールディングス株式会社

２．１

広域火山灰の影響可能性

2017年6月16日
まとめ資料 資料5-2
P.81修正(4)阿蘇4テフラ

地震波トモグラフィ解析結果において，カルデラ中央部に小規模な低速度領域は認められるものの，カルデラ中央部に苦鉄質火山噴出物の給源火口が分布することから，大規模な珪長質マグマ溜まりはないと考えられる。（Sudoand Kong, 2001）
比抵抗構造解析結果において，阿蘇カルデラの地下10km以浅に低比抵抗域は認められないことから，地下10km以浅に大規模なマグマ溜まりはないと考えられる。（高倉ほか，2000）

阿蘇カルデラ地下浅部の地震波速度構造の解析に使用した震源と観測点配置（Sudo and Kong,2001,）

阿蘇カルデラ地下浅部の地震波速度構造（Sudo and Kong,2001）

阿蘇カルデラ地下浅部の比抵抗構造（高倉ほか，2000）1

２．１

広域火山灰の影響可能性(4)阿蘇4テフラ

2017年6月16日
まとめ資料 資料5-2
P.82修正破局的噴火の活動間隔（約2万年）は，最新の破局的噴火の経過時間（約9万年）と比べて短い。
阿蘇カルデラの現在の噴火活動は，最新の破局的噴火以降，阿蘇山において草千里ヶ浜軽石等の多様な噴火様式の小規模噴火が発生していることから，阿蘇山における後カルデラ噴火ステージと考えられる。
苦鉄質火山噴出物及び珪長質火山噴出物の給源火口の分布から，大規模な珪長質マグマ溜まりはないものと考えられる。（三好ほか，2005）

阿蘇中央火口丘の火口の溶岩の構造別分布（三好ほか，2005）

以上より，阿蘇カルデラについては，現在のマグマ溜まりは破局的噴火直前の状態ではなく，現在の噴火ステージが継続するものと考えられ，阿蘇４テフラと同規模噴火の発生可能性は十分に低く，降下火砕物が敷地に影響を及ぼす可能性は十分に低いと評価した。

2
頻尿を改善し、尿もれと上手に付き合い、外出を楽しんだり良い睡眠をとりましょう

頻尿とは？
第27号

令和5年冬号・頻尿・・・一般的には1日の排尿回数が8回以上の場合をいい、尿もれを伴うことがあります。

・夜間頻尿・・・就寝中に2回以上の排尿があること。不眠で悩まれている方も多いのではないでしょうか。

『新年のご挨拶』
あけましておめでとうございます。

尿もれ（尿失禁）とは？

この冬は、新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行が懸念されています。新しい生活様式にも自分の意思とは関係なく尿がもれてしまうことで、40歳以上の女性40%、高齢の女性30%、慣れたように感じますが、様々な制限が残り不安やストレスを抱えておられるのではないでしょうか。

高齢の男性15%と意外と多くの方が経験しています。不安で外出をためらう、恥ずかしいとウィズコロナで生活を送るためには、バランスのとれた食事や睡眠で体調を整えるだけでなく、人知れず悩んでいる方は、お気軽に訪問スタッフにご相談ください。

心にも栄養が必要になります。皆様が、生活に心の栄養になるものを見つけ笑顔で過ごすことができればと思います。
本年もよろしくお願い申し上げます。

令和５年

管理者

辻川ゆかり

●尿もれの種類と原因●①腹圧性尿失禁（女性に最も多い）
重い荷物を持ち上げた時、咳やくしゃみをした時など、お腹に力が入った時におこる尿もれです。
≪男性≫

今回は寒い冬に気を付けてほしい「ヒートショック」と、令和4年春にご協力いただいたアンケートでの要望が多かった

原因「頻尿」や「尿もれ」に ついてご紹介します。

骨盤の底にある骨盤底筋というヒートショックとは？

≪女性≫

筋肉が弱くなるために起こります。
加齢や出産を契機に出現します。

大きな気温の変化によって、血圧が急激に上下し、心臓や血管の疾患が起こることを過重労働や排便時のいきみなども、ヒートショックといいます。家の中の温度差が原因で起こり、真冬に暖かい部屋から骨盤底筋を弱める原因です。

寒い浴室やトイレに入った時は注意が必要です。

ヒ ー ト シ ョ ッ ク 予 防 対 策
入浴★骨盤底筋は尿道口を締めて尿もれを防ぐ役割があります。
ト イ レ

・脱衣所を暖め、温度差を減らす

・暖房器具を設置する

・お風呂の温度は、38～40℃

・いきみすぎないように注意

・食後１時間以上経ってから、入浴を・トイレ近くの部屋を寝室に

引用：社会医療法人川北医療財団ホームページ②切迫性尿失禁
急に尿意を感じて、急いでトイレに向かっても間に合わず尿もれすることです。

・入浴前に、水分補給

原因

・湯舟につかる前に、必ずかけ湯排尿は脳の指令によって調整され・お風呂から出るときは、ゆっくりとていますが、調整がうまくいかない時に起こります。
また、膀胱が過活動になり、水の音や寒さなどで膀胱が勝手に収縮して尿意を催すことがあります。
脳疾患や前立腺肥大症（男性）、膀胱瘤や子宮脱（女性）などが原因になることがあります。

引用：小林製薬ホームページ

③溢流性（いつりゅうせい）尿失禁
尿を出したいのに出せず、尿が少しずつもれ出てしまうことです。

やってみよう！骨盤底筋体操

≪男性≫

原因

過活動膀胱や前立腺肥大における尿もれでは、骨盤底筋を鍛えることで改善する場合があります。続けることで効果がでる簡単な体操なので、是非、お試し下さい。

男性の前立腺肥大症による通過障害や、直腸や子宮病変の手術後などに膀胱周囲の神経の機能が低下している場合にも起こります。

★骨盤底筋とは？骨盤の底にある筋肉です。尿道や肛門、膣を閉める働きがあります。

＊医療機関への受診が必要となる場合が多いです
引用：エリエール ホームページ④機能性尿失禁

排尿機能は正常だけど、歩行障害があるのでトイレに間に合わない、認知機能障害がありトイレで排尿できないことが原因の尿もれです。このタイプの尿もれには、トイレ近くの部屋を寝室に替えたり、トイレの場所がわかるように張り紙を貼ることで解決することもあります。

【椅子に座って行う場合】【横になって行う場合】①あお向けに横になり、両足を肩幅程度に開いて両膝を立てます。

①椅子の背もたれに腰と背中をあずけ、深く腰掛けます。
この時肩の力は抜きましょう。

日常生活でできる頻尿、尿もれ対策■水分摂取時間の調整をしましょう
外出前や寝る3〜4時間前に水分を多く摂らないようにしましょう。

■適切な量を飲水しましょう
尿が濃いと膀胱を刺激しやすくなるため、１日に約1.5L程度の水分を摂りましょう。
水分の摂りすぎにも注意しましょう。

②尿道・肛門を『きゅっ』と締めたり 緩めたりを２～３回繰り返します。

■カフェインを含む飲み物を避けましょう

きゅっコーヒー、紅茶、緑茶などカフェインを含む飲み物は利尿作用があるため、尿意を催しやすくなります。

■冷やさないようにしましょう
身体が冷えると頻尿や尿もれがおこりやすくなります。室内を暖かくしたり、寝具や着衣の調整を行いましょう。 生姜や発酵食品を摂り身体を温めましょう。

■水仕事の前に排尿を済ませましょう
水の音を聞いたり冷たい水に触れると尿意を感じますので、庭の水やりや洗濯、洗い物などを行う前にトイレを済ませましょう。

きゅっ③次はゆっくり『ぎゅうっ』と締め、５秒間ほど静止します。
その後ゆっくり緩めます。この動きを２～３回繰り返すします。

■スムーズな排便を心がけましょう ※第２０号をご参考ください

1・2・3・4・5

1・2・3・4・5

ぎゅうっ

骨盤底筋に負担をかけないようトイレで5分以上いきみ続けないように！

■尿もれパットを使用しましょう
軽い尿もれの場合は、尿もれケアパッドを使用したり、量が多い場合はリハビリパンツの着用も検討してみてください。最初は使用することに抵抗をお持ちになり、ためらわれる方も多いようですが、思い切って使ってみると、その快適さや安心感で「早く使用すればよかった」と話される方もおられます。
引用・参考文献：日本泌尿器科学会、国立長寿ナビ

ぎゅうっ慣れてきたら締める時間を少しずつ延ばしてみましょう！
発行元：ヘイセイ訪問看護ステーション

担当者：小山・田邉・櫻井

倉敷市老松町4丁目4-7

TEL:086-427-3251
通所リハビリテーション紗千恵

体 活 動 レ ベ ル が﹁ふ つ う﹂
以上の成人女性や身体活動レベルが低い成人男性︶の場合︑図にあるように主食は ５ 〜 ７ つ︵S V︶︑副 菜
は ５ 〜 ６ つ︵ ︶︑主 菜 はSV
３ 〜 ５ つ︵S V︶︑牛 乳・乳 製 品 は ２ つ︵S V︶︑果物 は ２ つ︵S V︶が １ 日 の阿部

食べたらよいかについてお話したい

目 安 に な り ま す︒
︵エ ネ ル

介護福祉士と思います︒

倉敷平成病院

日々の食事で知っておきたい栄養知識
社会医療法人全仁会

生命の維持や成長のために欠かせないのが毎日の食事です︒食事を抜ギー必要量２２００〜２４

大栄養素をバランス良く取るのが良脂 質﹂で す が︑食 生 活 に お い て は 六

われている﹁炭水化物・たんぱく質・られているのが︑三大栄養素とも言のうち︑特に重要なものと位置づけ間の身体になくてはならない栄養素したりと様々な役割をもちます︒人の組織を作ったり︑生態維持を調整は︑エネルギーの源となったり︑体れ吸収されます︒吸収された食べ物取り込まれた食べ物は消化・分解さ悪影響が出ます︒食事として体内に能 を 維 持 す る た め の 栄 養 が 不 足 し︑︵ こ= の図では運動を表します︶する
ことにより初めてバランスが確保でると倒れてしまうこと︑コマは回転味があり︑食事のバランスが悪くな図がコマの形になっているのには意材 料 と す る 料 理 の こ と を い い ま す︒

主 菜 は 魚・肉・大 豆・大 豆 製 品 を 主

海 藻・き の こ を 主 材 料 と す る 料 理︑

麺 な ど で あ り︑副 菜 は 野 菜・い も・されています︒主食はごはん・パン・プ に 区 分 し︑区 分 ご と に﹁つ︵ SV︶﹂という単位を用いて１日の目安が示

乳 製 品・果 物﹂の ５ つ の 料 理 グ ル ー

順に上から﹁主食・副菜・主菜・牛乳・気軽にご相談ください︒

興味のある方はいつでもお機能︑栄養面のサポートを運動機能の評価習慣︑口腔集団での運動︑３ヶ月毎にください︒個別リハビリやター予防リハビリへご相談には倉敷在宅総合ケアセンってきたなど不安がある際最近身体が動きにくくなます︒にしていただければと思い日々の食事の際に︑参考

食事バランスガイドでは毎日の食いとされています︒六大栄養素は﹁炭きることから︑食事と運動の両方がいたり︑忙しさに流されて食事を食００ に相当︶

水 化 物・た ん ぱ く 質・脂 質﹂の 三 大大切であるというメッセージが込め
倉敷在宅総合ケアセンター

事を１日に食べると良い目安の多い

栄 養 素 に﹁ビ タ ミ ン・ミ ネ ラ ル・食られています︒また︑水やお茶等の予防リハビリ

べられなかったりすると︑身体や機物 繊 維﹂を 足 し た ６ つ の 栄 養 素 の こ

水分も１日の食事の中で欠かせない︵086︶427 1128

させていただいています︒とをさします︒

要素という意味からコマの軸として表現されています︒
成 人︵厳 密 に は 高 齢 者 を 除 い た 身︵倉敷平成病院リハビリテーション︶︵担当 大島︶−

今回は︑厚生労働省が定めている︑食事バランスガイドを参考にしながら︑健康のために﹁何を﹂﹁どれだけ﹂

参考文献

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp
ヘe- ルスネット 情報提供 厚- 生労働省

19kcalTel

運 動 の す す め Recommendationof themovement

家 庭 で できる
平成 30 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.５）（平成 30 年７月４日）【通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護】○ 栄養改善加算について
問１ 平成 30 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問 34 については、通所サー
ビスの利用者のうち、栄養改善加算を算定した者に対しては、管理栄養士による居宅療養管理指導を算定することができないものと理解してよいか。
（答）
通所サービスで設けている「栄養改善加算」については、低栄養状態の改善等を目的として栄養ケア計画に基づき、利用者ごとに栄養食事相談等の栄養管理を行うものである。
一方、「管理栄養士による居宅療養管理指導」については、低栄養状態にある者や特別食を必要とする者に対して栄養ケア計画に基づき、利用者ごとに栄養食事相談等の栄養管理を行うものである。
したがって、栄養改善加算を算定した者に対して、低栄養状態を改善する等の観点で管理栄養士による居宅療養管理指導を行った場合、栄養管理の内容が重複するものと考えられるため、栄養改善加算を算定した者に対しては、管理栄養士による居宅療養管理指導を算定することができない。

1

【介護療養型医療施設】○ 生活機能回復訓練室と精神科作業療法の専用施設の兼用について
問２

介護療養型医療施設の精神科作業療法の専用施設と、当該介護療養型医療施設内の生活機能回復訓練室、機能訓練室、食堂等との兼用について、どのように取り扱えばよいか。
（答）
入所者に対するサービス提供に支障を来さず、かつ、必要な面積を満たす場合には、いずれの場合も兼用することは差し支えない。また、複数のスペースで、精神科作業療法等のサービスを提供することについては、入所者に対するサービス提供に支障を来さず、かつ、全体として必要な面積を満たす場合には、差し支えないものであること。
なお、介護療養型医療施設の精神科作業療法の専用施設を他の施設と兼用する場合、それらを区画せず、１つのオープンスペースとすることも差し支えない。
【施設サービス、特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、短期入所生活介護】○ 身体拘束廃止未実施減算、夜勤職員配置加算（ロボット）について
問３ 平成 30 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）の問 87 から 90 に対する回答
については、他のサービスにも同様の加算があるが、介護老人福祉施設のみに適用されるのか。
（答）
問 87 の回答については、施設サービス、特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、地域密着型特定施設入居者生活介護及び認知症対応型共同生活介護に適用される。
問 88 から 90 までの回答については、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設及び短期入所生活介護に適用される。

（参考）平成 30 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）【介護老人福祉施設】○ 身体拘束廃止未実施減算
問 87

新たに基準に追加された体制をとるためには準備が必要であると考えられるが、何時の時点から減算を適用するか。
（答）
施行以後、最初の身体拘束廃止に係る委員会を開催するまでの３ヶ月の間に指針2

等を整備する必要があるため、それ以降の減算になる。
○ 夜勤職員配置加算（ロボット）
問 88

最低基準を 0.9 人上回るとは、どのような換算をおこなうのか。

（答）
・月全体の総夜勤時間数の 90％について、夜勤職員の最低基準を１以上上回れば足りるという趣旨の規定である。
・具体的には、1 ヶ月 30 日、夜勤時間帯は一日 16 時間であるとすると、合計 480時間のうちの 432 時間において最低基準を１以上上回っていれば、夜勤職員配置加算を算定可能とする。なお、90％の計算において生じた小数点 1 位以下の端数は切り捨てる。
問 89

入所者数の 15％以上設置ということだが、見守り機器を設置しているベッドが空床であってもよいのか。
（答）
空床は含めない。
問 90

見守り機器は、どのようなものが該当するのか。

（答）・個別の指定はなく、留意事項通知で定める機能を有するものが該当する。
例えば、平成 28 年度補正予算「介護ロボットの導入支援及び導入効果実証研究事業」で実証を行った機器のほか、訪室回数の減少、介助時間の減少、ヒヤリハット・介護事故の減少等の効果が期待できる機器が該当する。
・介護老人福祉施設等は、訪室回数や介助時間の減少等の実証効果を製造業者等に確認するとともに、少なくとも９週間以上見守り機器を活用し、導入機器を安全かつ有効に活用するための委員会において、ヒヤリハット･介護事故が減少していることを確認し、必要な分析・検討等を行った上で、都道府県等に届出を行い、加算を算定すること。
・なお、見守り機器をベッドに設置する際には、入所者のプライバシーに配慮する観点から、入所者又は家族等に必要な説明を行い、同意を得ること。
※９週間については、少なくとも３週間毎にヒヤリハット・介護事故の状況を確認することとする。

3
第 11 回 首都圏北部４大学 新技術説明会(キャラバン隊)のご案内

この度、国立大学法人、茨城大学・宇都宮大学・群馬大学・埼玉大学の４大学連携による「新技術説明会（キャラバン隊）」を開催します。地域の企業ニーズを踏まえ、「ＥＣＯ技術の創出に向けて ～再資源化、高度加工技術、新エネルギー～」に関係した技術をキーワードに、各大学の研究者が研究内容や特許の紹介を行います。
ご多忙のところ恐縮ですが、是非、ご参加下さいますようご案内申し上げます。

◆日時：2011 年１月２１日(金) 13：00～16：30（受付：12:30～）◆場

所：

茨城県日立市 ホテル天地閣 ２階会議室

平安の間（茨城県日立市旭町 2-6-13 駐車場有り）

◆参加費：

無 料

◆プログラム＊ 開会挨拶（13:00～13:15）
１．特 別 講 演（13:15～13:45）「低炭素社会の実現に向けたエネルギー・環境技術」（仮題）(株)日立製作所電力システム社

技師長 兼 CTO

２．新技術説明（発表 25 分、質疑応答 5 分）
1
2
3
45

＊

13:45～
14:15
14:15～
14:45
14:55～
15:25
15:25～
15:55
15:55～
16:25

池口

ＪＲ日立駅で下車、海岸口を出て南（水戸側）へ歩いて約４分です。

隆 氏※説明テーマの概要は、裏面をご覧下さい

埼玉大学

大学院理工学研究科

准教授

山根敏

群馬大学

大学院工学研究科助教

佐藤和好

宇都宮大学

農学部

准教授

有賀一広

茨城大学

工学部教授

垣本直人

福島工業高等専門学校

物質工学科

准教授

鴨下祐也

省エネ支援のための鋼厚板溶接および薄板チタン溶接の高能率化
安価な未利用資源と廃棄物からのエネルギーと高付加価値製品の併産
地理情報システム GIS を用いた森林バイオマ
ス（林地残材）の詳細な推定手法
リチウムイオン二次電池による太陽光発電出力の平準化の検討
水耕栽培による既存建築物の屋上緑化

閉会挨拶（16:25～16:30）※当日、発表者への技術相談も受け付けます（相談可能な分野については、裏面をご覧下さい）
・主催

首都圏北部４大学連合(茨城大学･宇都宮大学･群馬大学･埼玉大学), 首都圏北部地域産業活性化準協議会（特定非営利活動法人北関東産官学研究会・茨城県・栃木県・群馬県・(財)日立地区産業支援センター・(株)ひたちなかテクノセン
ター・(財)栃木県産業振興センター・特定非営利活動法人群馬県ものづくり研究会）
・後援 関東経済産業局, 埼玉県, (財)茨城県中小企業振興公社, (財)埼玉県中小企業振興公社, (財)群馬県産業支援機構,（予定） 常陽銀行, 埼玉りそな銀行, 武蔵野銀行, 埼玉縣信用金庫, 群馬銀行, 東和銀行, 足利銀行, 栃木銀行
本件に関する問合せは、茨城大学 イノベーション創成機構 ４ｕ担当（池本、橋本）までお願い致します。
TEL：0294-38-5057 FAX：0294-38-5240 e-mail: 4u@mx.ibaraki.ac.jp（お申し込み：下欄に必要事項を記入し、事前にＦＡＸにてお申し込みをお願い致します）

FAX：0294-38-5240

茨城大学 イノベーション創成機構 行申込期限

１月１９日（水）１．参加申込
貴社名

業種

TEL

住 所

紹介元：

参加者名
役

職

e-mail２．個別相談申込

発表終了後、別室で個別相談が可能です。相談可能な分野は、裏面をご参照下さい。

大学名および発表者名

大学※本申込記載事項は、首都圏北部４大学新技術説明会の開催に際してのみ利用致します。

先生
第 20 回 首都圏北部４大学連合 キャラバン隊

開催結果報告平成 26 年 9 月 22 日
埼玉大学

１．説明会概要
9 月 9 日(火)、首都圏北部４大学連合（４ｕ：埼玉大学・茨城大学･宇都宮大学･群馬大学・）とコラ
ボ産学官埼玉支部主催による第 20 回首都圏北部４大学キャラバン隊（４ｕ×コラボ産学官埼玉支部

キャラバン隊「ひざづめ技術課題相談会」）を、添付の開催案内にて、埼玉大学を担当校として開催した。
今回は、開催地・埼玉県の産学官連携支援機関の１つであるコラボ産学官埼玉支部と共催し、本学の連携校として日本工業大学にも参加いただき、機械・電気・環境・食料アグリ・バイオの５分野を５大学で分担した。教員の選出に当たっては、若手で埼玉県内企業との連携を希望する教員を優先した。このように選出した教員情報をコラボ産学官埼玉支部に連絡し、主として埼玉県信用金庫のネットワークから技術課題を持つ企業に参加を依頼した。参加申し込みされた企業の技術課題情報は、当日のディスカッションの構想検討のため、事前に参加する大学教員に連絡した。
本キャラバン隊開催当日は、参加した 5 大学の教員からの自己紹介を含めた技術概要のプレゼンテーションに続き、5 分野・5 教員毎のグループに分かれ参加企業の皆様（各グループに 5～6 社）とのディスカッションを行った。このとき、各大学がファシリテーター役を務め、参加された企業の技術課題面の解決と共に参加者全員の話題となるように留意した。この中から、企業個々の具体的要望を引き出し、日を改めて個別の相談へと進む事例ができた。
相談会の後同会場で交流会を開催し、相談会に引き続いての論議をされる方、グループディスカッションとは別の教員と御挨拶される方など、活発な交流を図っていただくと共に懇親を深めた。
２．説明会状況（１）参加者：69 名（企業参加者

33 名、大学とコラボ産学官埼玉支部関係者 36 名）（２）個別相談件数（予定数を含む）：14 件（5 教員全てにあり）（３）経費：事前の PR 費（案内パンフレット印刷費、HP 掲載費）や参加者旅費は各大学にて自弁し、当日の昼休み茶代と交流会飲食費はコラボ産学官埼玉支部に負担いただいた
３．今後の予定とまとめ（１）今後の予定
各大学にて、当日のディスカッションの結果から、参加企業と教員との個別具体的相談及びディスカッションの結果企業ニーズに合う別教員の探索や調整を行う。
次回は来年 1 月頃群馬県内にて、群馬大学を担当校として開催の予定。
（２）まとめグループディスカッションの中でどれだけ自社のニーズを披露いただけるか、教員と特定の企業間の個別相談をグループ共通の話題に変え全員参加で論議できるか等々、今回の企画検討上の懸念事項は多かったが、終えてみると関係各位の前向きな取り組みにより、グループディスカッションの場と個々の連携方法などをうまく使い分け、おおむね満足いただけるものとすることができた。グループディスカ
ッションを受け、個別の相談に進む件数も 14 件、それも参加した 5 大学教員全員にわたっており、「ひ1ざづめ」の効果があったと考えられる。今後、各大学でマッチングに向けフォローしていきたい。
グループディスカッションで技術の概要の把握とお互いの相性を確認し、その後個別のマッチング相談へと進むのが理想型と考え、本キャラバン隊をベースにさらに改善に努めたい。
事前の申込では、相談したい教員を複数挙げた企業も数社あった。ニーズが具体的ではなかったり、大学との連携に不慣れで最適な教員（及びシーズ）を決めにくかったことが理由と考えられる。ただ、本キャラバン隊当日の教員によるプレゼンテーション後には、グループディスカッションする教員を 1人に絞った企業がほとんどだったので、書面やネットによる（教員やシーズ）情報提供の限界と直接教員の話を聞く有効性が再確認できたと考えられる。教員と企業とが近距離で交流できるキャラバン隊は有効であり、今後より役立つものにしていきたい。
４．謝辞
第 20 回首都圏北部４大学連合キャラバン隊（４ｕ×コラボ産学官埼玉支部「ひざづめ技術課題相談会」）の開催にご協力いただいた関係部門・各位に感謝いたします。
５．会場風景5 大学とコラボ産学官埼玉支部の展示

教員の自己紹介とプレゼンテーション

グループディスカッション（群馬大学）

グループディスカッション（埼玉大学）

2

グループディスカッション（宇都宮大学）

グループディスカッション（茨城大学）

グループディスカッション（日本工業大学）

交流会
以3上
１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（１０７３））
２．日 時：平成３０年６月２５日

１０時００分～１２時２５分
１３時３０分～１９時００分

３．場 所：原子力規制庁

９階Ｄ会議室

４．出席者
原子力規制庁：（新基準適合性審査チーム）
名倉安全管理調査官、江嵜企画調査官、吉村上席安全審査官、津金主任安全審査官、照井安全審査官、宇田川原子力規制専門職、岸野主任安全審査官、植木主任安全審査官、千明主任安全審査官、日南川安全審査官、三浦安全審査官、竹内技術参与、堀野技術参与（技術基盤グループ 地震・津波研究部門）
山﨑主任技術研究調査官
事業者：
日本原子力発電株式会社：開発計画室 北川執行役員

他２４名

東北電力株式会社：原子力部（原子力業務） 副長 他７名
東京電力ホールディングス株式会社：原子力設備管理部 建築耐震グループ
中部電力株式会社：原子力土建部 設計管理グループ
北陸電力株式会社：土木部

副長 他８名課長 他３名耐震建築技術チーム 担当 他３名

中国電力株式会社：電源事業本部（耐震建築） 担当
電源開発株式会社：原子力技術部 原子力建築室 担当 他３名
５．要旨（１）日本原子力発電から、本日の提出資料に基づき、東海第二発電所の工事計画認可申請に係る耐震性に関する説明書、津波への配慮に関する説明書ついて説明があった。
（２）原子力規制庁から主に以下の点について指摘を行った。
＜耐震設計の基本設計方針＞○ チャンネルボックスの運転状態での構造健全性評価の扱いを考慮の上、チャンネルボック
スに対する基本設計方針を整理して提示すること。
＜地盤の支持性能について＞○ Ｄ１ｇ－１層の動的変形特性をＡｇ２層の数値で代用する考え方の妥当性について、工学的観点から整理して提示すること。
○ Ａｇ１層のＮ値が低いものがあることについて、土質データ等を踏まえた要因を考察し、整理して提示すること。
○ 地盤改良において未改良部が発生した場合について、所定の目標値に達することの必要性を踏まえて対処方針を再整理して提示すること。
○ Ｄ１ｃ－１層がＳＡのアクセスルート、保管場所等の解析断面にもないことを確認した上で、その旨わかるように図を提示すること。

○ 耐震評価における地下水位設定方針において、原子炉建屋の止水壁内の地下水位低減措置の措置内容、確実性等も含め方針を整理して提示すること。
○ ＦＬＩＰ解析用液状化強度特性における繰り返し載荷回数の考え方を、整理し提示すること。
○ 使用済燃料乾式貯蔵建屋の試験結果の代表性について、Ｎ値だけでなく細粒分含有率や液状化強度比等も踏まえ、整理して提示すること。
○ 設定した液状化強度特性が試験データの下限を概ね包絡していることで信頼性があるとしているが、包絡していないデータがあるのであれば、それによる影響についての考察等を整理して提示すること。
＜建物・構築物の耐震計算について＞○ 原子炉建屋と原子炉建屋原子炉棟が、鉄筋コンクリート構造として一体であること踏まえ、原子炉原子炉棟基礎に対する荒川 mean 式の適用性について、整理して提示すること。
○ 大間１号の原子炉格納施設の荷重の組合せを踏まえた設計・評価方針について、整理して提示すること。
＜屋外重要土木構造物の耐震安全性評価について＞○ 新設の地盤改良体内部の「電路」の位置づけと要求機能、「電路」による地盤改良体への影響等を踏まえて、地盤改良体を含む間接支持構造物の設計上評価すべき事項を整理して提示すること。
○ 既設の地盤改良体について、その役割、目的等を踏まえた評価上の扱いを整理して提示すること。
○ 地盤改良体について、地震時の損傷モードと設計対象構造物の要求性能の観点から照査方法を検討し、耐震性評価の算定結果の代表性、網羅性を踏まえた観点から、整理して提示すること。
○ 格納容器圧力逃がし装置用配管カルバート直下の人工岩盤の幅について、施工性の観点を踏まえその妥当性を整理して提示すること。
○ 地震による人工岩盤と原子炉建屋間の干渉について整理して提示すること。
○ 格納容器圧力逃がし装置用配管カルバート荷重の組合せについて、「偶発荷重（地震荷重）」の定義を整理し提示すること。また、「動水圧」等の表記について、条件等を整理して提示すること。
＜津波への配慮に関する説明書＞○ 鋼製防護壁の解析結果を示す図表に、符号の定義、荷重の方向等を明確にし、整理して提示すること。
○ 照査項目、照査部材に対する許容値の表を、解析結果を示すのに先立って、整理して提示すること。
○ 解析結果のコンター図の抽出箇所を図中に明記すること。
○ 鋼殻と中詰めコンクリートとの間での荷重の伝達メカニズムについて、考察を加えて整理して提示すること。
○ 評価対象鉄筋等と外力（水平方向モーメント等）の関係を明確にするとともに、それら鉄筋等の応力度算定の考え方（抵抗機構）を具体的に提示すること。

（３）日本原子力発電から、本日の指摘等について了解した旨の回答があった。
６．その他
提出資料：
・東海第二発電所 耐震性に関する説明書に係る補足説明資料 地盤の支持性能について
・原子炉建屋基礎盤の耐震評価
・建物・構築物の耐震計算についての補足説明資料

補足-370-12【原子炉建屋基礎盤の耐震性評価の関する補足説明】
・工事計画に係る補足説明資料 耐震性に関する説明書のうち 補足-340—8【屋外重要土木構造物の耐震安全性評価について】
・【論点６】設置変更許可段階で示したFLIP解析用液状化強度特性の代表性及び網羅性※資料番号：TK-1-1079

改0・【論点６】設置変更許可段階で示したFLIP解析用液状化強度特性の代表性及び網羅性※資料番号：TK-1-1080

改0・東海第二発電所 工事計画に係る説明資料（V-1-1-2-2 津波への配慮に関する説明書）
・東海第二発電所 鋼製防護壁の接合部アンカーに関する補足説明
・【論点７】鋼製防護壁の上部・下部構造の接合部の評価
今後の展開

前橋工科大学工学部◆◆◆王研究室

本大学学科改編によりシステム生体工学が研究室に配属され、若い活気に溢れ研究の■研究テーマテーマもさらに広くなると期待します。
環●呼吸心拍の無拘束無侵襲測定システムの開発研究●視覚障害者支援用点字読み取りセンサの開発研究●生体組織柔らかさセンサシステム開発研究 等○研究の展開図2 未熟児用無拘束無侵襲呼吸心拍モニタリングシステムの臨床実験の風景（東北大学付属病院にて）生体計測、信号処理、医療・福祉機器、機能性材料開発研究も行っています。

計測・制御、信号処理、福祉医療機器の開発

そのほか、PVDFの圧電性質を利用して、■主な設備

王 鋒 准教授

プログラマブルフィルタ、LRCメータ、レーザ変位計、各種アンプ

TEL：027-265-7369

FAX：027-265-7369

e-mail：f.wang＠maebashi-it.ac.jp

置し、被検者が寝ているときベッドに加える押メカトロニクス技術を応用して健康・福祉のし付け力の変化を検出して、信号処理を施し向上に貢献するて呼吸と心拍に関連する信号を取り出しま◆近年、長寿高齢化社会を迎え、健康や生す。無拘束状態で睡眠時の呼吸および心拍数を検出することに成功しております。

み、新しい診断・治療および介護支援装置の開発研究を行っています。
具体的には、まず一般家庭用ベッドにおいまた、点字読み取りセンサシステムなどの実メカトロニクス、機能性材料と福祉医学の学際領域用化に向け現在研究を進めています。
さらに、生体組織の柔らかさを測定するセン◆◆

私たちの研究室では、高齢化社会においてサや、非観血型血液性状を測定する手法など、新しい計測方法も模索しています。
○産学連携についてはじめ機能性材料を利用し、センシング、信号

私たちの研究成果が少しでも世の中のニー処理などメカトロニクスの工学技術を駆使しズに貢献できるために、計測・制御、健康福祉て新しいセンサシステムとアクチュエータを開機器の開発など幅広く技術相談、共同研究を発して、医療診断、健康モニタリングシステム進めてゆきたいと思います。

術を展開して、信号処理法、計測センサシス

心臓鼓動がベッドを押し付ける力の変動に注テムを改良改善して、計測の精度をあげて未熟児用無拘束無侵襲呼吸心拍モニタリング

るものです。高分子圧電体の一種であるポリシステムの研究を進めています。

前橋工科大学目し、その変動から呼吸・心拍の検出を試み行っています。

宇都宮大学

さらにこの呼吸・心拍無拘束無侵襲測定技

人がベッドに寝ているときに呼吸運動および茨城大学断・治療および介護支援装置の開発研究を
図１ 就寝時呼吸・心拍の無拘束無侵襲測定の実験風景術の開発研究を行ってきました。
この研究は、また、視覚障害者および晴眼者の点字習得あるいは触読を支援するかつ生活を支援するために、点字の読み取りセンサシステムの埼玉大学利用して柔軟薄型の圧力センサを開発しました。
この圧力センサをベッドのシーツの下に設

4u Vol.3

ります。
特徴と強みや福祉機器への応用に取り込み、新しい診て使用可能、かつセンサの存在が睡眠状態167て医療施設に接続・通報することが可能となフロンティア康モニタリングや福祉機器への応用に取り込フッ化ビニリデンPVDFフィルムの圧電性質をを検出したとき自動的にインターネットを通じ献できると期待されています。

を目指し、高分子圧電材料、形状記憶合金をンサ・アクチュエータを開発し、医療診断、健ける呼吸および心拍の無拘束無侵襲測定技の成果は、低侵襲手術やがんの触診などに貢健康維持や生活の質の向上に貢献すること要求に応じて、私たちの研究室では、新しいセに影響を及ぼさないことを目指し、睡眠時にお期発見につながる技術としたい。
将来、このようなシステムを一般家庭に設置すれば、異常社会基盤活の質への要求が高まっています。
これらの生体組織の柔らかさを測定するセンサシステ
ムの研究も進められています。
将来、
この研究

製造
︵ものづくり︶技術

研究概要

処理方法を改良し、検出精度をさらに向上させます。
これにより睡眠時無呼吸症候群の早エネルギー鋒

現在研究をしている呼吸・心拍モニタリング
システムについては、今後センサの構造と信号ナノテクノロジー・材料■産業界の相談に対応できる技術分野

境■キーワード王

情報通信科が誕生してから4年目になり、これから学生

URL：http://www.maebashi-it.ac.jp/lab/kyouin/4̲sisutem/wang.php

連 絡 先
前橋工科大学システム生体工学科

ライフサイエンス

首都圏北部4大学研究室紹介●製造（ものづくり）技術

図3 センサシステム開発に常用する電子機器（LRCメータ、プ
ログラマブルフィルタ、差動アンプ、アイソレーションアンプ等）

4u Vol.3168
希土類ドープ光ファイバを用いた高機能レーザ光源
高橋 佳孝
群馬大学 理工学研究院 電子情報部門 准教授

概要
1. 研究背景
2. 高速波長可変レーザ
3. 直交二周波レーザ
4. まとめ2013/11/26 とちぎ光技術研究発表会

Faculty of Science and Technology, Gunma University

1

研究背景
光計測用光源
波長可変レーザ光源
光ヘテロダイン計測用光源

・比較的大型・波長選択性小希土類ドープ光ファイバを用いた高機能レーザ
・比較的小型・波長選択の自由度が高い
・設置自由度が高い
2013/11/26 とちぎ光技術研究発表会

Faculty of Science and Technology, Gunma University21

希土類ドープ光ファイバレーザ
高速波長可変レーザ
直交二周波レーザ・多波長計測、波長掃引形計測
分光吸収計測、環境分析、OCT、レーザ誘起蛍光法など

・光ヘテロダイン計測
・その他新しい計測手法
2013/11/26 とちぎ光技術研究発表会

Faculty of Science and Technology, Gunma University

3

高速波長可変レーザEr3+ドープファイバレーザ・吸収線（H2O, CH3OH, etc）
・普及した部品が利用可能
Tm3+- Ho3+ドープファイバレーザ・吸収線（H2O, CO2, CH4, etc）
・アイセーフ領域

2013/11/26 とちぎ光技術研究発表会

Faculty of Science and Technology, Gunma University42波長可変機構
Fabry-Perot 型
出射側ミラーの位置や反射率を制御

Littrow 型
回折格子の角度を制御

Littman/Metcalf 型
回折格子に帰還するミラーの角度を制御

2013/11/26 とちぎ光技術研究発表会

Faculty of Science and Technology, Gunma University

5Er3+ドープファイバレーザ

Er3+ドープファイバ
コア組成

Er2O3-Al2O3-GeO2-SiO2

Er3+500 ppm/wt

濃度

クラッド径250 mm

モード径5.56 mm

長さ15 m2013/11/26 とちぎ光技術研究発表会

波長可変特性

Faculty of Science and Technology, Gunma University

63高速波長可変l = 1550 nm

400 Hzまでの走査を確認

2013/11/26 とちぎ光技術研究発表会

Faculty of Science and Technology, Gunma University7

Tm3+-Ho3+ドープファイバレーザ

Tm3+-Ho3+ドープファイバ
ダブルクラッド (120/250 mm)

構成
Tm3+

波長可変特性濃度

40000 ppm/mol

Ho3+ 濃度500 ppm/mol

コア径

6.5 mm

長さ6m

2013/11/26 とちぎ光技術研究発表会

Faculty of Science and Technology, Gunma University

84高速波長可変l = 2013 nm

300 Hzまでの走査を確認
2013/11/26 とちぎ光技術研究発表会

Faculty of Science and Technology, Gunma University

9

高速波長可変レーザ － まとめ
波長可変レーザ
・Er3+ドープファイバレーザ: 1530-1570 nm
・Tm3+- Ho3+ドープファイバレーザ: 2000-2080 nm
高速掃引操作・400 Hzまでの掃引を確認

2013/11/26 とちぎ光技術研究発表会

Faculty of Science and Technology, Gunma University

105直交二周波レーザ
動作原理

非相反位相差付与
RQR 型

QRQ 型

2013/11/26 とちぎ光技術研究発表会

Faculty of Science and Technology, Gunma University

11

RQR型共振器構成
SOA代替構成

2013/11/26 とちぎ光技術研究発表会

Faculty of Science and Technology, Gunma University

126

QRQ型共振器構成
SOA代替構成

2013/11/26 とちぎ光技術研究発表会

Faculty of Science and Technology, Gunma University

13

スペクトルの狭窄化
FBFなし

FBFあり（Dl < 0.3 nm at 1.55 mm）

・FBPによる狭窄化・発振波長の最適化

2013/11/26 とちぎ光技術研究発表会

Faculty of Science and Technology, Gunma University

147

BPFによるヘテロダイン信号の抽出
BPF（6-7 MHz）導入

Heterodyne signal

Extra component
at 500 kHz

BPFによるヘテロダイン信号の抽出
2013/11/26 とちぎ光技術研究発表会

Faculty of Science and Technology, Gunma University15直交二周波レーザ － まとめ
非相反位相差付与方式
・RQR型
・QRQ型
提案のSOA代替による検証
・直交出力の確認
・FBFによるスペクトル狭窄化・BPFにヘテロダイン信号の抽出
2013/11/26 とちぎ光技術研究発表会

Faculty of Science and Technology, Gunma University

168実用化に向けて希土類ドープ光ファイバを用いた高機能レーザ
・高速波長可変レーザ
・直交二周波レーザ
・発振スペクトルの狭帯域化、シングルモード化
・用途に応じた波長を得るための利得媒質の選択・小型、あるいはフレキシブルな構成とするための光学系の改良
・分光吸収計測、環境分析、OCT、レーザ誘起蛍光法などへの応用
・シーズとして新しい計測手法の開発

2013/11/26 とちぎ光技術研究発表会Faculty of Science and Technology, Gunma University

17

お問い合わせ先

国立大学法人群馬大学
研究・産学連携戦略推進機構
産学官連携コーディネーター 合谷 純一
TEL:0277-30-1669 FAX：0277-30-1192
E-mail goya@gunma-u.ac.jp

2013/11/26 とちぎ光技術研究発表会

Faculty of Science and Technology, Gunma University

189
吉野町立認定こども園の教育及び保育の基本（案）

吉野町教育大綱 基本理念 「ふるさと吉野への郷土愛、【資料 ２－②】

愛着心あふれるひとづくり」

吉野町学校（園）教育の指導方針園・小・中における育むべき力「学び・考え・探求する力」「個性が輝き、他者と共生する力」「健康・安全でたくましい心身」「地域から学び、協働する力」

教育保育理念（案）すべての子ども達が愛されることを基盤に、「心豊かに未来に向かってたくましく生きぬく力」の基礎を育む。
・乳幼児にふさわしい生活と遊びを保障する。

・一人一人のよさと可能性を伸ばす。

・様々な体験を通して『ふるさと吉野』のよさに気づかせる。

教育保育目標（案）

健やかな体と豊かな心を育み、自分らしくいきいきと活動する園児を育成する。

目指す園児像（案）

わくわくのびのびいきいき
夢中になって遊びよく考える子
ども

心豊かに人と関わる子ども
健やかでたくましい子ども

目指すこども園像（案）

みんなとつながるこども園◯安全で安心できる園◯明るく楽しい園◯保護者や地域とつながり、信頼される園
P1（パネル1）

P2（パネル2）

令和2年3月4日

参議院予算委員会

立憲・国民．新緑風会・社民森 ゆうこ

出典：内閣官房

新型インフルエンザ等対策政府行動計画概要

P3（パネル3）

令和2年3月4日

参議院予算委員会

立憲・国民．新緑風会・社民森 ゆうこ

出典：内閣官房

新型インフルエンザ等対策政府行動計画概要

P4（パネル4）

令和2年3月4日 参議院予算委員会 立憲・国民．新緑風会・社民 森 ゆうこ 出典：内閣官房 新型インフルエンザ等対策政府行動計画概要

P5（パネル5）

令和2年3月4日

参議院予算委員会

立憲・国民．新緑風会・社民森 ゆうこ

出典：内閣官房

新型インフルエンザ等対策政府行動計画概要
１． 件

名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（１１５６））

２． 日

時：平成３０年７月２６日 １７時４７分～１７時５０分

３．場 所：原子力規制庁

８階Ａ会議室

４．出席者
原子力規制庁：（新基準適合性審査チーム）
矢野審査チーム員、髙嶋原子力規制専門員
事業者：
日本原子力発電株式会社：発電管理室 プラント管理グループ 主任
５．要旨（１）日本原子力発電株式会社から、平成２６年５月２０日に申請、平成２９年１１月２４日及び平成３０年２月１３日に一部補正のなされた東海第二発電所の工事計画認可申請について、当該申請書に係る補足説明資料の一部が提出された。
（２）原子力規制庁から、事業者の準備が整ったものからヒアリングを進め、必要に応じて指摘を行っていく旨を伝えた。
（３）日本原子力発電から、了解した旨の回答があった。
６．その他
提出資料：
・V-5-9 計算機プログラム（解析コード）の概要・ＴＯＮＢＯＳ・V-3-別添1 竜巻への配慮が必要な施設の強度に関する説明書
・V-3-9-2-3-3-1 管の基本板厚計算書
・工事計画に係る補足説明資料 補足-440-1【竜巻への配慮が必要な施設の強度に関する説明書の全般の補足説明】
平成31年度 収支予算
収入の部
科 目

予算額

内訳

前年度繰越資金1,063,480

1,063,480

町交付金

1,690,000

1,690,000 地域自治包括交付金

町補助金

2,960,000

摘 要

200,000 日本で最も美しい村づくり支援補助金(総合政策課)
60,000 地域福祉活動推進助成補助金(社会福祉協議会)
2,700,000 獣害対策防護柵整備事業補助金(産業観光振興課)

地区等交付金

100,000

100,000 国栖地区自治会交付金

委託金

650,000

300,000 国栖地区簡易水道 草刈事業委託費
350,000 国栖の杜 管理委託費

56,52030,000 国栖の杜 施設貸出使用料
25,000 視察研修負担金（福祉部会・地域活性化部会）

雑入

1,520 預金利息等
計

6,520,000

6,520,000

予算額

内訳

支出の部
科 目
美しい村推進部会

660,000

地域福祉推進部会

120,000

農業振興部会3,100,000

防災・防犯部会

70,000

地域活性化部会

370,000
2,200,000

総務部会

計6,520,000

摘 要

150,000 景観整備事業
50,000 地場産業PR事業
50,000 空き家活用事業
50,000 国栖の里散策ツアー事業
10,000 看板撤去事業
300,000 国栖プロモーション動画制作事業
50,000 語り部養成事業
70,000 サロン・セミナー事業
50,000 視察研修
100,000 特産品研究事業
3,000,000 獣害対策防護柵設置事業
50,000 防災備品整備
20,000 災害講習会
20,000 国栖の郷散策ツアー
350,000 国栖の杜 活用事業計画
179,600 国栖の杜周辺整備事業
800,000 国栖の杜 管理費（光熱水費）
10,000 協議会だより発行
70,000 各部会会議開催
180,400 国栖地区簡易水道施設清掃業務
252,000 備品費
708,000 予備費
6,520,000
事務連絡
令 和 元 年 10 月 ９ 日

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課( 部)御中

厚生労働省保険局医療課

疑義解釈資料の送付について（その 17）

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（平成 30 年厚生労働省告示第 43号）等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（平成 30 年３月５日保医発 0305 第２号）等により、平成 30 年４月１日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義照会資料を別添のとおり取りまとめたので、参考までに送付いたします。

〈 別 添〉

医科診療報酬点数表関係【乳房再建術】
問１ 乳腺腫瘍に対する乳房切除術又は乳腺悪性腫瘍手術後の乳房再建術を行う症例で、乳房用ではなく一般用の組織拡張器を挿入することは可能か。
（答）区分番号「Ｋ０２２」 組織拡張器による再建手術（一連につき） １ 乳房（再建手術）の場合においては、乳房用の組織拡張器を挿入した場合に限り算定できることとしてきたところであるが、特定保険医療材料 139 組織拡張器（２）乳房用に該当する製品が令和元年７月に企業により自主回収となったことや、関連学会の推奨を踏まえ、当該機能区分に相当する製品が安定供給されるまでの間、一般用の組織拡張器を乳腺腫瘍に対する乳房切除術又は乳腺悪性腫瘍手術後の乳房再建術を行う症例に使用しても差し支えない。

医科 1
ヘイセイ訪問看護だより
ひまわり第25号

令和4年冬号

体内時計を整えるための９か条【朝】体内時計をリセットするための行動
１

あけましておめでとうございます。
昨年も一昨年からのコロナウイルスの影響により、 岡山でも緊急事態宣言が発令されるなど様々な制限がありました。 皆様にも訪問をさせて頂くにあたり、 手洗い、換気、 訪問時間の変更などに対してご理解、 ご協力を頂き感謝をしております。

起床時間は２時間以上ずれないように

２×

カーテンを開け
朝の光を取り入れる

３

朝食でエネルギー補給

今年も感染対策を十分にして、 スタッフ一同マスクの下はとびきりの笑顔で訪問をさせて頂こうと思います。 本年もよろしくお願い申し上げます。

管理者 辻川 ゆかり『質の良い睡眠で健やかに』「最近よく眠れない」「寝ているのにスッキリしない」…ということはありませんか？不眠は種類や原因も様々ですが、【日中〜夕】しっかり活動してメリハリのある行動
４ 家事や外出などの軽い運動習慣をその一つに『体内時計の乱れ』 があります。

５

昼寝は午後３時までの20 〜 30 分

６

就寝２時間前までに食事をすませる

体内時計とは…人間に備わる、１日周期でリズムを刻む機能
眠りを誘うホルモン「メラトニン」が体内時計にはたらきかけ、私たちは 夜眠くなり、朝目覚めます。（睡眠・覚醒リズム）

メラトニン は、光によって調節されます。

朝の光を浴びると、体内時計の針がリセットされ、メラトニンの分泌が止まります。また、目覚めてから 14 ～ 16 時間くらい経過すると、再び分泌されます。

夜間のメラトニン分泌量が低下すると…

体内時計の乱れ睡眠・覚醒リズムの乱れ【夜】脳とからだの興奮をさける行動
７

夜は暖色系の蛍光灯を

８ 就寝前の飲酒、喫煙は禁物

×９

眠たくなってから入床×体内時計を整えるためには、生活習慣を改善することが大切です。
次のページで、自身の生活習慣を見直してみましょう。

良い睡眠のためには生活リズムを整え、リラックスできる時間を作りましょう。

◎病気が原因の不眠には治療が必要ですので、一度主治医に相談して下さい◎

次ページにリラックス体操を紹介していますので、やってみてくださいね。

④ 深呼吸リラックス体操

息をゆっくりと鼻から吸って口から吐きましょう（3 回）① 首の後ろを温める
ホットタオルやホットパックなどで首の後ろを１～ 2 分温めます② 腕まわしストレッチ
首や肩関節をゆっくり回して⇒力を抜きます (4〜5 回 )首や肩を口を閉じ鼻からゆっくり吸う

口か ら 静 か に
ゆっ く り 吐 く

ゆっくり回して＝活動モード＝休 息 モ ー ド

リラックス！

「１・２・３」「１・２・３・４・５・６」
良い睡眠をｚｚ ｚ③ 足首曲げゆっくりつま先まで気持ちよ〜く伸びをして⇒力を抜きます (2〜3 回 )新 人 紹 介理学療法士

ひらさかともこ

平坂 知子

発行元：ヘイセイ訪問看護ステーション

令和 3 年 10 月１日より異動となりました。
訪 問 は 初 め て で す が、今 ま で の 病 棟・通 所 で の経 験 を 生 か し て、ご 利 用 の 皆 様 の 在 宅 生 活 が より良いものとなるようお手伝いをさせていただ
きます。
よろしくお願い致します。

よろしくお願いします！
広報係：真鍋・新里・櫻井

倉敷市老松町4丁目4-7

TEL:086-427-3251
【2019 年 4 月 3 日 国民民主党第 44 回総務会】

政策案件の議決結果報告【閣法審査】
案件名
民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案
航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する
法律案
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律案

態度
賛成
賛成
賛成
賛成
賛成

【議員立法審査】
案件名
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案（追加部分）（国民投票法一部改正案）
この件に関するお問い合わせは国民民主党本部
政務調査会 03-3597-2880 までおねがいします。

態度
賛成
© 2004 – 2005 Plantronics, Inc. All rights reserved. Plantronics, the logo design, Plantronics and the logo design combined, andVoyager are trademarks or registered trademarks of Plantronics, Inc. The Bluetooth name and the Bluetooth trademarks are owned
by Bluetooth SIG, Inc., and are used by Plantronics, Inc. under license. Patents U.S. 5,210,791 and Patents Pending. Printed inUSA. 69299-03 (8.05)

Voyager510
写保医発０８０８第１号
令和５年８月８日

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長（ 公 印 省 略 ）使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）が令和５年厚生労働省告示第250号をもって改正され、令和５年８月９日から適用することとされたところですが、その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

１

薬価基準の一部改正について(１) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品（内用薬１品目及び注射薬１品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。
(２)(１)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分品目数

内用薬

７，５５４

注

射 薬

３，５９３

外用薬

歯科用薬剤

２，０９９２６計
１３，２７３

２

薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
シュンレンカ錠 300mg 及び同皮下注 463.5mg① 本製剤の特殊性に鑑み、本製剤を使用した患者に係る診療報酬明細書等の取扱いにおいては、当該患者の秘密の保護に十分配慮すること。
② 本製剤の効能又は効果は「多剤耐性 HIV-1 感染症」であり、効能又は効果に関連する注意において、「「過去の治療において、本剤を含まない既存の抗レトロウイルス療法による適切な治療を行ってもウイルス学的抑制が得られなかった患者」及び「薬剤耐性検査（遺伝子型解析あるいは表現型解析）を実施し、本剤を含まない複数の抗 HIV薬に耐性を示す患者」のいずれも満たす患者に投与すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。また、本製剤の投与開始に当たっては、直近の薬剤耐性検査の実施年月日及び薬剤耐性が認められた全ての抗 HIV 薬の品名を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

（参考）

薬価基準告示
Ｎｏ

薬価基準名

成分名

規格単位

薬価

1 内用薬

シュンレンカ錠300mg

レナカパビルナトリウム300mg１錠

94,814.20

2 注射薬

シュンレンカ皮下注463.5mg

レナカパビルナトリウム

1.5mL２瓶１組

3,208,604