雨水貯留タンクの製品の例
提供：浄水器協会会員

雨水・中水活用システム総合カタログ

Rainwater Harvesting

ウィズ・ミズ

災害用雨水
雨水・中水活用システム

活用システム

災害用雨水・
中水活用システム
災害用貯留システム

限りある水資源の中で私たちは生きている。
雨は大気から大地、河川等を経て海域に向かう水の循環の源となり、河川・地下水の水量の確保、水質の浄化、水辺環境や生態系の保全に大きな役割を果たします。

地球の資源を有効活用
水資源を大切にしたいから、雨水や生活排水も有効に使いたい。
｢雨水・中水活用システム｣は雨水やお風呂の水を貯めて散水やトイレなどに活用する環境配慮型システムです。

CO2

地球レベルの水循環系削減

国土の水循環系

雨水・中水
中水
活用

環境型型
住宅

都市の水循環系

災害対策

雨水活用システム

水循環系と雨水循環系

雨水・中水活用の目的

推奨

利用

Nutzung

浸透利用蓄雨

環境蓄雨

蒸散

Versickerung

Verdunstung

貯留:Ruckhaltung

処理

Behandlung

災害蓄雨

流出抑制

治水蓄雨

必須

蓄雨の構成

公助

自助

Gedrosselte
Ableitung

蓄雨とは、雨水活用を行うために『雨をとどめる』
ことで「防災蓄雨」「治水蓄雨」「環境蓄雨」「利水蓄雨」
で構成されます。

雨水活用の概念図（Rainwater Harvesting）

1.雨水・中水活用のメリット

省 エ ネ

雨水を有効活用することで水道施設にかかわるエネルギーを軽減し、二酸化炭素の排出量削減につなげます。屋上・壁面緑化による断熱効果は住まいの省エネにつながります。

節

水

最も多くをしめるのがトイレで使用する水です。
これを雨水でまかなうことにより効果的に節水することができます。

・トイレ活用適緑化

環境負荷の少ない緑化ができます。
植物の蒸散作用は周辺の温度を下げるため、ヒートアイランド対策につながります。

・緑化散水活用適

冷却雨水・中水活用システムにより、太陽光による屋根の温度の上昇抑制を効果的にできます。

・屋根散水活用適

水害予防雨水活用システムが普及すれば、大雨の時にタンクに雨水が貯まり、排水量を一時的に抑えるため、都市型洪水による下水道負担を軽減します。

・屋根冷却活用適

緊急用水

災害の時に水道水の供給が一時的に止まってもトイレなどの活用や緊急用水として使用することができます。

・緊急用水活用適自治体によっては、雨水タンク設置費用の一部を助成しています。
※市町村によって個別の条件がありますので、ご購入前にお住まいの自治体の役所までお問い合わせください。
「雨水の利用に関する法律」と「水循環基本法」が成立しました。
（平成26年法律第16号）−1−

活用マークについて2. 雨水・中水活用の分類

雨水・中水活用システム
雨水や中水（お風呂の残り水）を塩素消毒し、加圧ポンプを使用してトイレ洗浄水や散水用水などとして有効活用するシステムです。
水道水との併用式のため、安定した量の水を加圧ポンプにより供給します。

降雨

1 蓄雨

▲雨水活用システム図

5 雨水を活用

住宅の「たてとい」から雨水を集めます。

トイレ洗浄や草花の散水・屋上緑化などに活用します。

※中水利用の場合は風呂水も集めます。
※中水利用

トイレ

風呂排水

4 加圧
ポンプで加圧して、トイレのタンクなどに送水します。

2 前処理（不足分は水道水を補給）
3 雨水タンクタンク

雨が降ると雨水がタンクに貯まります。
塩素消毒器（中水の場合は活性炭を含む）
で水質が安定します。
タンクが満水だとそのまま排出されます。不足分は水道水から補給します。

前処理層の上層水だけを雨水タンクに送ります。

都市型雨水・中水活用システム
各住宅で貯まった雨水を公共の場など大きな貯留槽へ集めます。
公園や学校などに導入すると、普段はトイレ洗浄や散水に活用し、万一災害が起こった際は、被災者への生活用水として使えます。

一般住宅

ビルの屋上緑化

学校・公園など公共施設

散水

トイレ

洗浄

トイレ

洗浄

散水

洗車
散水
加圧

前処理
タンク

加圧

前処理

前処理

タンク

防火用水タンク
大型貯留槽

各住宅で余った雨水加圧大型貯留槽に送水−2−

災害時の生活用水
防火用水で活用加圧

3. 雨水・中水活用システムの構造と「集雨〜活用」
までの雨水処理レベル
雨水処理には大きく分けて、雨水中のゴミを除去する｢整雨｣と細菌などを除去・抑制する｢制菌｣の工程・レベルがあります。
本システムは効率よく雨水処理を行えるように、それぞれがユニット化されています。

整雨

制菌

雨水の使い道

整雨レベル

浸透、雨池

Ⅰ

Ⅲ

器具等の下洗い、洗浄、清掃

Ⅳ

風呂
（災害用）

制菌A

洗面、シャワー（災害用）

薬液などで除菌・消毒⑥

ポンプ☆豊富なシステム商品のバリエーションをご用意しています。
☆トータルな雨水・中水活用システムのご提案ができます。
☆散水等の周辺システムのご提案ができます。

冷却水、スプリンクラー

ろ過膜で除菌③④⑤【特長】

トイレ流し水、非常用水、洗濯制菌
B

整雨レベル

配雨

③

庭木等水やり、打ち水、散水、泥落とし、ビオトープ池適切な● 集雨● 保雨● 配雨フィルター

取水フィルター②

整雨レベル

貯 留タンク・貯 留 槽

Ⅱ

取水装置

ゴミ除けスクリーン

集雨面

①

整雨レベル

制菌C

⑤

薬筒

⑥（塩素剤入り）

雨水前処理槽
入水流①雨フィルター③入水流
槽排①浴
浴槽排水前処理槽
フィルター
接続
上水活性炭
活性炭槽
吸水ストレーナ④（糸巻きフィルター）＜EC220HS-3000Lの例＞

4. 雨水処理のユニット化■ 雨水取水器■ 塩素消毒槽
タンク内の細菌などを塩素により除去。
水質が安定します。

EC2011-1①②

EC2011-2

EC2012-2■ 前処理槽■ 活性炭槽（中水タンクの場合）

雨水中の汚れをフィルターで除去。
槽内の上槽水だけをタンクに送ります。

浴槽水利用の場合、活性炭により中水の浄化を行います。

抗菌フィルターを内蔵しています。

−3−

③③①②

5.「設置前」〜「設置後」のサポート

シミュレーションの表示例

付属設備の提案① シミュレーションによる設置前の検討＊最適なシステムの選定＊設置効果の試算▼② 自動散水など付属設備のご提案＊最適な散水システムの選定▼③ 補助金・助成金制度のご提案＊システム設置に関するご提案▼④ 施工サポート＊施工に係る部材のご提案▼●施行の手順
1.タンクの設置

2.各配管の施工

3.施工完了⑤ メンテナンス（有償）＊フィルター・塩素剤など消耗部品の交換＊タンク内清掃など
学校などで採用されています。

6. 組合せによるバリエーション「災害用システム」●災害用雨水活用システム■災害時等に雨水を緊急用水としてトイレの洗浄や一時的な飲用水を確保して利用できます。
逆浸透膜浄水機器では通常時には水道水を浄水し、緊急時に一時的に雨水を浄水します。
（（一社）浄水器協会「災害用浄水機器に関する性能試験方法の規格（JWPASS.100・S.1１0・S.1２0・S.２10）」に準拠）●災害用貯留システム■災害時における排水機能や衛生面の確保が必要な場合に、排水を「切替マス」の簡単な操作で貯留するシステムです。
■防災資料により、貯留量の目安は50L/日/1人としています。
■建設大臣官房官庁営繕部監修の「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」
では、官庁施設や災害対策基本法の規定により定められた施設には、災害時にも排水機能確保を図ることが目標とされ、設備の導入が必要とされています。
非常用に設置した「切替マス」のプラグの操作で別経路切替で排水機能を確保します。
※「切替マス」
はアロン化成株式会社の商品です。

貯留槽●災害用雨水活用システムと災害用貯留システムの併用■雨水活用システムと災害用貯留システムの組み合わせにより、災害用トイレの使用が可能となり、また非常時の排水機能は「切替マス」の簡単な操作により貯留槽で確保します。
トイレは、災害用の特殊な便器の設置提案が可能です。
■このシステムは、民間への普及として、BCP（事業継続計画）において自然災害や大火災等の災害時緊急事態に備える企業の危機管理の新しい手法としての活躍が期待されています。
貯留槽−4−

地下埋設型EC2101HS-6000L ￥2,000,000（税別） 受
雨水タンク（水道水併用型）＊埋設型＊前処理槽付■ セット明細※［］内は中水タンクの場合です。

＊前処理槽×1［2］＊活性炭ユニットなし＊雨水100管(排水口100)＊ポンプ×1250W
吐出量 37L/min
全揚程12mの時

EC220HS-6000L ￥2,200,000（税別） 受
中水タンク（水道水併用型）＊タンク内フロートスイッチ付＊埋設型＊前処理槽付＊雨水100管(排水口100)、風呂水50管(排水口75)■仕水道水を補給しない場合にポンプの空転を防止します。

＊塩素消毒器×1［活性炭槽×1］

EC2101HS-3000L ￥1,500,000（税別） 受
雨水タンク（水道水併用型）＊埋設型＊前処理槽付様

有効タンク容量/ 約6,500L（中水・雨水約5,000L、水道水約1,500L）
タンク重さ/ 約370kg（満水時約6,500kg）
タンク材質/ FRP■ セット明細※［］内は中水タンクの場合です。

＊前処理槽×1［2］＊活性炭ユニットなし＊雨水100管(排水口100)＊ポンプ×1250W
吐出量 37L/min
全揚程12mの時

EC220HS-3000L ￥1,700,000（税別） 受
中水タンク（水道水併用型）＊タンク内フロートスイッチ付＊埋設型＊前処理槽付＊雨水100管(排水口100)、風呂水50管(排水口75)■仕水道水を補給しない場合にポンプの空転を防止します。

＊塩素消毒器×1［活性炭槽×1］

EC2101HS-2000L ￥1,400,000（税別） 受
雨水タンク（水道水併用型）

様

有効タンク容量/ 約4,000L（中水・雨水約3,000L、水道水約1,000L）
タンク重さ/ 約200kg（満水時約4,500kg）
タンク材質/ DCPD（ジシクロペンタジエン樹脂）■ セット明細※［］内は中水タンクの場合です。

＊前処理槽×1＊ポンプ×1＊埋設型＊前処理槽付＊活性炭ユニットなし＊雨水100管(排水口100)250W
吐出量 37L/min
全揚程12mの時＊タンク内フロートスイッチ付

水道水を補給しない場合にポンプの空転を防止します。

＊塩素消毒器×1■仕様

有効タンク容量/ 約2,000L（雨水約1,500L、水道水約500L）
タンク重さ/ 約100kg（満水時約2,100kg）
タンク材質/ DCPD（ジシクロペンタジエン樹脂）

EC2101HS-1200L ￥1,300,000（税別） 受
雨水タンク（水道水併用型）＊埋設型＊前処理槽付＊活性炭ユニットなし＊雨水100管（排水口100）■ セット明細※［］内は中水タンクの場合です。

＊前処理槽×1［2］＊ポンプ×1250W
吐出量 37L/min
全揚程12mの時＊塩素消毒器×1［活性炭槽×1］■仕様

有効タンク容量/ 約1,200L (雨水約900L、水道水約300L)
タンク重さ/ 約80kg (満水時約1,280kg)
タンク材質/ DCPD（ジシクロペンタジエン樹脂）

浮上防止金具EC2010HS-3000L オープン価格
浮上防止金具

＊EC2101HS-3000L・EC220HS-3000L用
アイボルト（Ｍ10）

アイボルト
（Ｍ10）
高ナット（Ｍ10×12）

高ナット（Ｍ10×12）

調整ボルト
（Ｍ12）
アイボルト（Ｍ12）

調整ボルト
（Ｍ12）

浮上防止ロッドＰ

アイボルト（Ｍ12）

浮上防止金具

100365100

ターンバックル（Ｗ1/2）（395）
20064°

150 137

150 137

200395

ターンバックル（Ｗ1/2）
アンカー鉄筋（Ｄ13）（現地用意）

アンカー鉄筋（Ｄ13）（現地用意）
60°

100

アンカー鉄筋D13
曲げ加工のＲは1.5d以上（Ｄ13はＲ20以上）

Ｒ20＊EC2101HS-1200L用＊EC2101HS-2000L用＊EC2101HS-6000L・EC220HS-6000L用

365

受 印は受注生産品です。納期をご確認ください。

−5−100200
アンカー鉄筋Ｄ13（現地用意）

150 200

浮上防止金具EC2010HS-6000L オープン価格
浮上防止金具150 200

EC2010HS-1200L オープン価格
EC2010HS-2000L オープン価格

Ｐ 矢視図（1：50）
170（内側）

嵩上げ300H以内
薬筒
MHφ350

中水接続口φ203485

MHφ600MHφ600

6000L

2062

1660

350

雨水接続口φ125×φ100
消毒槽

オーバーフロー水位
最高貯水高

H1WL
H2WL

570

雨水オーバーフローφ100
雨水前処理槽たてとい接続φ100520

上水補給接続口φ131107 50

吸水フロート ボールタップφ13P

MHφ450G.L P

LWL

最低貯水高（上水補給水位）

フロートスイッチ

3685
薬筒

1790

350

1230

たてとい接続φ100

消毒槽
中水接続口φ201005 50

雨水前処理槽PMHφ450G.L P

上水補給接続口φ13
雨水オーバーフローφ100

ボールタップφ13オーバーフロー水位

MHφ600 MHφ600

H1WL
H2WL

最高貯水高3000L

MHφ350355

3115
吸水フロート405

嵩上げ300H以内

雨水接続口φ100
最低貯水高（上水補給水位）

LWL

フロートスイッチ

3315

2000L

1200L

抗菌フィルター適合機種品番価格前処理槽【抗菌性試験により効果を確認】

中水タンク

雨水タンク

雨水側 前処理槽

中水側 前処理槽① ECXH24-1-350X100X15 ￥3,500② ECXH24-1-350X50X15￥3,500（税別）─EC2101S-6000L
EC2101S-3000L③ ECXH24-1-350X15 穴無 ￥3,200（税別） EC2101S-2000L
EC2101S-1200L

─

雨水タンクに雨水を貯め、本品を浸漬。
定期的に雨水を採取し、Ａｇ濃度の測定と菌の検査を実施。

EC2101S-6000L
EC220S-6000L
EC2101S-3000L
EC220S-3000L（税別） EC2101S-2000L
EC220S-1200L
EC2101S-1200L
EC220S-6000L
EC220S-3000L
EC220S-1200L
EC220S-6000L
EC220S-3000L
EC220S-1200L＊品番の最後は 外径X内径X厚み（穴無は内径表示無）、四角タイプの場合 長さX厚み＊雨水・中水活用システムの前処理槽や取水器にセットします。銀イオン（Ag）
により細菌の増殖を抑制します。

一般細菌数測定結果−6−

Ag溶出量測定結果

地上設置型
EC2011S-1000L ￥580,000（税別） 受
雨水タンク

・地上設置型・水道水補給なし
・ポンプ 130W 吐出量21L/min（全揚程 12ｍの時）・フロートスイッチ付（ポンプの空転防止装置）
・専用架台付・丸たてとい60の場合：市販の異径ソケット（図面参照）で接続してください。
角たてといの場合：既設たてといメーカーの角丸ソケット（市販）で接続してください。

■セット明細40Aコック付

・初期雨水除去装置×1 ・ポンプ×1
130W 吐出量 21L/min
全揚程 12mの時（■ ご注意■仕※受注生産品です。
※別途工事費・送料が必要です。
※塩素消毒剤、活性炭なしの仕様です。

有効タンク容量/ 1,000L
タンク重さ/ (架台含む）約64kg（満水時約1,064kg）
タンク材質/ ポリエチレン）

様・タンク内フロートスイッチ付

水道水を補給しない場合に（ポンプの空転を防止します。）

EC231S-H-60-330L ￥110,000（税別）

330L

雨水タンク
＊2層タンク仕様で災害発生時には上部層に水道水を貯留するタンクとして使用できます。
＊省スペース地上設置型

50以上
500

水道水

■仕 様
有効タンク容量/ 330L
タンク重さ/ 約23kg（満水時約350kg）
タンク材質/ ポリエチレン＊転倒防止金具部材もあります。
お問合せください。

雨水

上タンクの有効利用水量（蛇口から排出できる水）
約95L

480

下タンクの有効利用水量（蛇口から排出できる水）
約147L

1300
820

初めに水を溜める部分初めに水を溜める部分
約88L

800

EC2010AS-G-60-250L ￥86,000（税別）
EC2010AS-H-60-250L ￥86,000（税別）250L

雨水タンク500＊省スペース地上設置型＊適合たてといはEC2012-2Sを参照＊架台一体型取水器付取水器付590■仕 様
タンク容量/ 250L
タンク重さ/ 約22kg（満水時約272kg）
タンク材質/ ポリエチレン

1190

1055

180
750

G（グリーン）H（グレー）

EC2010AS-H-140L ￥59,000（税別）

140L＊省スペース地上設置型＊適合たてといはEC2012-2Sを参照＊架台一体型取水器付取水器
付様990

タンク容量/ 140L（有効タンク容量100L）
タンク重さ/ 約13kg（満水時約160kg）
タンク材質/ ポリエチレン

260

912

■仕60360

雨水タンク600

受 印は受注生産品です。納期をご確認ください。

−７−

1000L

システムの構成異径ソケット75X50

たてといφ60

初期雨水除去装置
エアー抜き50

初期雨水除去装置

流入管
VU50

水位計
フロートスイッチケーブル10m

初期雨水ポンプ

1160

異径ソケット65X50
1045

雨水タンク

異径ソケット65X50
オーバーフロー
VU50

ポンプ
1000

40A コック

115

EC2010AS-G-60-110L ￥25,000（税別）
EC2010AS-H-60-110L ￥25,000（税別）

110L

雨水タンク
＊省スペース地上設置型＊適合たてといはEC2012-2Sを参照＊別途架台をご用意ください。

取水器付
取水器付
400

■仕 様
タンク容量/ 110L
タンク重さ/ 約5.8kg（満水時約115.8kg）
タンク材質/ ポリエチレン

650

605

G（グリーン）※架台をご用意ください。

H（グレー）

抗菌フィルター品

番

適合機種

価 格

雨水タンク

中水タンク
廃番EC220S-1188L① ECXH24-1-300X15 穴無￥2,800（税別）

EC2101S-750L
廃番EC2101S-1188L② ECXH24-1-80X50X15￥580（税別）①EC2014S-400L②EC2010AS-G(H)-60-250L③EC2010AS-H-140L④EC2010AS-G(H)-60-110L【抗菌性試験により効果を確認】⑤（EC2012-2S-G(H)・PEC2012-2-G(H)・EC2012-2S-G(H)-75）③ ECXH24-2-1000X15 穴無、
四角タイプ￥12,000（税別） 用途に合わせてカット＊品番の最後は 外径X内径X厚み（穴無は内径表示無）、四角タイプの場合 直径X厚み＊雨水・中水利用システムの前処理槽や取水器にセットします。銀イオン（Ag）
により細菌の増殖を抑制します。

㻠㻜㻜㻚㻜䠝䡃⁐ฟ㔞㻝㻡㻜㻜㻜ᐃ⤖ᯝ୍⯡㝿⳦ᩘ୍⯡⣽⳦ᩘ䠄䠟䠢䠱㻛䡉䡈䠅㻟㻡㻜㻚㻜㻟㻜㻜㻚㻜䠝䡃⃰ᗘ䠄䡌䡌䠾䠅

雨水タンクに雨水を貯め、本品を浸漬。定期的に雨水を採取し、Ａｇ濃度の測定と菌の検査を実施。
結果、バイオフィルムが確認されなかった。

㻞㻡㻜㻚㻜㻞㻜㻜㻚㻜㻝㻡㻜㻚㻜㻝㻜㻜㻚㻜ᐃ⤖ᯝ㻝㻜㻜㻜㻜㻡㻜㻜㻜㻡㻜㻚㻜㻜㻜㻚㻜㻜㻡㻜㻝㻜㻜㻝㻡㻜㻜

一般細菌数測定結果

Ag溶出量測定結果−8−㻡㻜㻝㻜㻜
⤒㐣᪥ᩘ䠄᪥䠅⤒㐣᪥ᩘ䠄᪥䠅㻝㻡㻜

雨水取水器・部材
EC2011-2 オープン価格
雨水取水器

■ 施工例

３７８
φ１７１

＊初期雨水除去装置付＊対応たてとい：外径Φ40〜165（市販の異径ソケットが必要）※壁面とたてとい隙間が120㎜以上必要です

１００
１００流入管１００６５５７６４３７

オーバーフロー管

オーバーフロー管

１００
初期雨水除去装置

１５０
タンク
１５０

１６５塩ビ管
φ１50用ソケット

オリフィス
コック13A
φ１６５VU150

６５６５７５７５

初期雨水排水

１００
１５０EC2011-1 オープン価格

初期雨水除去装置（分流タイプ）
付

雨水取水器

降り始めの雨水を分流した後、きれいな雨水をタンクに導きます。

φ８９＊初期雨水除去装置付＊対応たてとい：外径Φ40〜７6（市販の異径ソケットが必要）※壁面とたてとい隙間が４0㎜以上必要です

雨水

６
φ７４８５

１７６整流板
上段リング

下段リング
（孔付）
②分水率調節ツマミで下段②分水率リングの孔が開閉でき、調節ツマミ 初期雨水の量が調節できる。
①下水道へ
内管

φ７６③タンクへ

EC2012-2S-G ￥5,600（税別）
EC2012-2S-H ￥5,600（税別）
雨水取水器セット＊ワイヤバンド(D20-30)3個、ドレンホースφ30×400mm付

G(グリーン)H(グレー)○適合たてとい一覧(主に戸建住宅)
たてとい形状
PC30

S30

Y60

MY60

F35

K35

60X60mm

60X60mm

60X60mm

V60

60X60mm

T30

60X60mm

60X60mm

55X75mm

60X60mmメーカー
パナソニック（株）
積水化学工業（株）

電気化学工業
（株）
三菱樹脂
（株）

タキロン（株）丸たてとい55・60・76mm（VP、VU75には合いません）

EC2012-2S-G-75 ￥5,800（税別）
EC2012-2S-H-75 ￥5,800（税別）○適合たてとい一覧
たてとい形状雨水取水器セット

丸たてとい VP75

＊丸たてといVP75・VU75用（外径89㎜・内径７７㎜）

丸たてとい VU75
（外径89㎜・内径８３㎜）

ステンレス製丸たてとい（外径89.1㎜・内径87.5㎜）−9−①初期雨水は整流板にあたり、内壁に沿ってそのまま、下水道へ流れる。

③雨量が多くなると、上段リングにあたり、内管を通ってタンクへ流れる。

部材
ECXH240-2C2-ZA￥9,000（税別）

ECXH240-2U-ZA ￥4,000
配管識別シール（雨水用）

飲用不可シール＊雨水用水栓の飲用禁止表示に使用します。
＊寸法：110×50＊10枚入＊配管の識別に使用します。
＊10枚入

ECXH240-2W-ZA ￥4,000（税別）
配管識別シール（水道水用）＊10枚入

ECXH240-2C-ZA￥5,000（税別）

飲用不可シール＊寸法：14×24＊10枚入●本シールは雨水活用建築ガイドライン AIJES-W0002-2019（日本建築学会発行）に準拠しています。

RXH92-ZA オープン価格

EC2011-4-1000 ￥15,000（税別）受水位計

遮光シート（ドットスクリーン）Φ95＊タンク内の水位が上下すると、浮き棒に連動した水位針が動きます。

本体ネジ
Ｇ 11/２ 山11
アダプター径 φ50
キャップネジ φ82×Ｐ5

ドットスクリーンの効果＊塩化ビニル樹脂＊寸法：W4320×H950
A：ドットスクリーンを使用していない場合
B：ドットスクリーンを使用した場合同条件にてカットサンプルの裏側に熱電対を貼り付けて温度を計測

126

最大2600
A：70.0℃

B：43.4℃

温度差 -26.6℃・形状、寸法の異なる受注生産も可能です。

ECXH23-ZA オープン価格

ECXH23-1-ZA オープン価格

手押しポンプ

手押しポンプ架台＊雨水・中水利用システムとの組合せが可能です。
＊押上げ揚程15m＊ステンレス製＊配管付＊鉄製・溶融亜鉛メッキ■仕φ131

吸込配管

様462

液
質/ 清水pH5.8〜8.6 砂50ｍｇ/L※1
液温/ 5〜40℃※2
設置場所/ 屋内・屋外(ポンプ据付位置は水面より上)
口径/ 吸込口径：25㎜ 吐出口径：20㎜
吸込条件/ 吸上全揚程：−8m以内
H-Q性能/ 揚水量：約380mL/1ストローク
押上揚程/ 15m※3
材
質/ 本体：SCS 弁：ゴム質
量/ 6ｋｇ

40170
22067

φ25170※1 砂の大きさ0.3mm以下※2 5℃以下となる場合、凍結防止対策をほどこしてください。
※3 押上げが10ｍを超えるとパッキンからにじみ漏れする場合があります。

220

YXH10-13-ZA オープン価格
YXH10-20-ZA オープン価格YXH11-20-ZA オープン価格
樹脂製水栓

雨水専用栓

＊樹脂製

＊青銅製

4350
Φ28Φ3215175566131450673474.9
40.4

PF1/2
PF3/421G3/4φ18

受 印は受注生産品です。納期をご確認ください。

−10−

参考資料
家庭用水の使用内訳

雨水貯留槽の施設規模と年間使用可能日数

一般家庭の水道使用量の多くを占めるのが、トイレと風呂算出条件 ・対象地域：東京

・対象年：2001 年（1994〜2003 年間の平均降水量年）
・雨水利用量：200L/ 日(トイレ水洗用 40L/人Ｘ4 人 + 散水等 40L 想定 )・集水面積 100 ㎡※7 ㎥のタンクがあれば年間を通して利用可能の水です。
これを雨水・中水でまかなうことにより、大きな節水効果が得られます。

洗顔・
その他
6％

炊事
18％

400

年間利用可能日数 (日 )洗濯15％（（一社）雨水貯留浸透技術協会調べ）風呂40％

トイレ21％

350300
250
200
150
100
5000.0

1.0

2.0

3.0

（平成27年度 東京都水道局調べ）

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

貯留量(㎥)

降雨量や最適なタンク容量などご要望に応じた雨水活用プランをお調べし、ご提案します。
緑化散水システム、冷却システム、屋根散水、トイレ流し水との組合せなど、ご要望に応じた雨水活用システムプランをご提案します。お気軽にご相談ください。

雨水タンク設置の助成金制度

自治体から補助金や助成金が出る場合があります。
詳しくは雨水タンクを設置する地域の自治体、または当社までお問い合わせください。

「WIZ・MIZ」
は（一社）
日本建築学会が発行する雨水活用建築ガイドライン（AIJES-W0002-2019）
・雨水活用技術基準（AIJES-W0003-2016）に準拠しています。

安全に関するご注意【本システム共通の注意事項】●

施工・ご使用の前に施工・取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●

ご使用される方には取扱説明書を必ずお渡しください。マンションには積載荷重に適応したものを設置してください。

●

システムの設置条件によっては、上水補給水管への逆流防止対策について、所轄官庁と事前協議が必要となる場合があります。

●

本システムの水は飲み水ではありません。飲むと体調不良の原因になります。

●

本システムの水は手洗い用または温水洗浄便座には使用できません。使用すると体調不良の原因になります。

●

用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。

●

住宅の耐荷重強度や設置場所の状態などを確認の上、適切な構造で設置してください。

●

地下埋設型雨水タンクで設計外圧に耐えられない場合にはピット構造にする等、別途耐荷重対策を講じてください。

●

タンク設置の下面が防水処理、排水処理されている事を確認してください。万一、水漏れが起きた場合に●ストレーナ・フィルターは定期的に洗浄してください。

●

分解は保守・点検の決められた箇所以外行わないでください。

●

雨水活用システム・給水用具については、維持管理を適正に行ってください。

大きな被害につながるおそれがあります。

●

上部積載物に見合うマンホールを選定してください。

●

ポンプはコンクリートベースに水平に振動がないように設置し、上に乗ったり、物を置いたりしないでください。

●

ポンプは雨水タンクの水面より上に設置してください。

●

雷が発生しているときは、電源プラグを抜くか、供給電源を遮断してください。

●

冠水や積雪で浸水する恐れのない場所に設置してください。

●

抗菌フィルターなどの消耗部品は汚れ具合・消耗に応じて交換してください。

●

凍結が予測される場合は、給水器具の水を抜くなど凍結予防を行ってください。

【EC2010AS / EC2015S の注意事項】●

凍結が予想される場合はタンクと水栓内の水を抜いてください。

●

冬季・寒冷地域では保温材を巻くなどして凍結予防を行ってください。

●

タンクの底に貯まったゴミは定期的に掃除してください。

●

マンションの外壁・雨といは共有物です。居住者個人の判断で雨とい及び壁面への工事はできません。

※改良などのため、仕様・形状など予告なく変更することがあります。
※雨水・中水活用システムは受注生産品です。キャンセル・配車変更の場合はキャンセル料が発生することがあります。
※表示価格は2020年9月現在のものです。

https://www.sanei.ltd/

BOJ