新店設置時のＦＴＡ数値割付表（ｵｰﾌﾟﾝｹｰｽ）

No

新店設置

R32

R1234yf

備考
出荷台数（年間）／市場ストック台数で考えると
但し、新店設置台数46471台（2014年度統計）/130万台=0.0357

5.1.1.1 ケース据付頻度

3.57.E-02 3.57.E-02

5.1.1.2 冷媒への着火確率

8.70.E-08 1.83.E-07 No6.1.1.3×No6.1.1.16

5.1.1.3 着火源が可燃域に存在する確率

1.74.E-05 3.65.E-05 No6.1.1.4×No6.1.1.5×No6.1.1.6×No6.1.1.7×（No6.1.1.8＋No6.1.1.9）

5.1.1.4 冷媒漏洩時に可燃濃度に達する確率

8.61.E-02 1.81.E-01 No6.1.1.10×No6.1.1.11

5.1.1.5 作業者の喫煙率

3.03E-01

3.03E-01 ADL（Activity of Daily Living）の数値使用。修理中に最大10%時間を喫煙

5.1.1.6 作業者が訓練を無視する確率

1.00E-01

1.00E-01 自身の安全に関することなのでADLの1/10

5.1.1.7 可燃域内の着火源存在確率

1.00E+00

1.00E+00

5.1.1.8 可燃空間生成がトリガー

1.67E-03

1.67E-03 No6.1.1.12×No6.1.1.13

5.1.1.9 着火源ONがトリガー

5.00E-03

5.00E-03 No6.1.1.14×No6.1.1.15

5.1.1.10 可燃空間の時間・体積

6.10E+02

1.28E+03 漏洩ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの最大値

5.1.1.11 空間的遭遇確率換算係数（喫煙）1.41E-04

1.41E-04

可燃域継続時間：31min、空間体積(W*D*H)＝84.7m^2*2.7m=228.69m3 (解析空間と同一)=1/31/228.69=1.41E-04

5.1.1.12 喫煙しながら作業する確率

1.E-01

1.E-01

ADL（Activity of Daily Living）の数値使用。修理中に最大10%時間を喫煙

5.1.1.13 喫煙中のﾏｯﾁ/ﾗｲﾀｰの着火時間率

1.67.E-02 1.67.E-02 ADL（Activity of Daily Living）の数値使用。修理中に最大10%時間を喫煙

5.1.1.14 ﾏｯﾁ・石油ﾗｲﾀｰを使用

5.E-02

5.E-02

ADL（Activity of Daily Living）の数値使用。修理中に最大10%時間を喫煙

5.1.1.15 据付作業中着火源周囲可燃空間継続時間率

1.E-01

1.E-01

作業時間の10%とする

5.1.1.16 冷媒漏えい発生確率

5.E-03

5.E-03No6.1.1.17+No6.1.1.18+No6.1.1.19+No6.1.1.19+No6.1.1.20+No6.1.1.21

5.1.1.17 運搬時の漏洩

1.E-03

1.E-03

ﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ 低温機器の場合は、0.001を使用

5.1.1.18 工事不良

1.E-03

1.E-03

ﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ 低温機器の場合は、0.001を使用

5.1.1.19 配管材料不良（転用配管含む）

1.E-03

1.E-03

ﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ 低温機器の場合は、0.001を使用

5.1.1.20 ﾁｬｰｼﾞﾎｰｽによる不良

1.E-03

1.E-03

ﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ 低温機器の場合は、0.001を使用

5.1.1.21 ﾊﾞﾙﾌﾞ誤動作

1.E-03

1.E-03

ﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ 低温機器の場合は、0.001を使用発火事故の発生確率（１台当り計算結果）

3.11.E-09 6.52.E-09

1

ＦＴＡ
新店据付時～引き渡しまで（オープンケース）2016/10/18
富士電機
ＦＴＡ資料01

据付時の着火R32
R1234yf

3.11E-09
6.52E-09

冷媒への着火5.1.1.2

ｹｰｽ据付頻度
5.1.1.1
R32
R1234yf

R32
R1234yf

3.57E-02
3.57E-02

8.70E-08
1.83E-07

着火源が可燃域に存在する確率
5.1.1.3

R32
R32

冷媒漏洩時に可燃濃度に達する確率
5.1.1.4

作業者の喫煙率
5.1.1.5

R32 3.03E-01
R1234yf 3.03E-01
R32 8.61E-02
R1234yf 1.81E-01
可燃空間の
時間・体積
5.1.1.10

R32 6.10E+02
R1234yf 1.28E+03

作業者が訓練を無視5.1.1.6

可燃域内の
着火源存在
確率
5.1.1.7

R32
1.00E-02
R1234yf 1.00E-02

R32 1.00E+00
R1234yf 1.00E+00

冷媒漏えい発生確率5.1.1.16

1.74E-05
3.65E-05

R32
R32

R32 6.67E-03
R1234yf 6.67E-03

着火源ONがトリガー
5.1.1.9

可燃空間生成がトリガー
5.1.1.8

R32 5.00E-03
R1234yf 5.00E-03

R32 1.67E-03
R1234yf 1.67E-03

空間的遭遇確率換算係数（喫煙）5.1.1.11

R32 1.41E-04
R1234yf 1.41E-04

喫煙しながら作業する確率
5.1.1.12

R32 1.00E-01
R1234yf 1.00E-01

喫煙中のﾏｯﾁ/
ﾗｲﾀｰの
着火時間率
5.1.1.13

R32 1.67E-02
R1234yf 1.67E-02

5.00E-03
5.00E-03

据付作業中着火
源周囲可燃空間
継続時間率
5.1.1.15

ﾏｯﾁ・石油ﾗｲ
ﾀｰを使用
5.1.1.14

R32 5.00E-02
R1234yf 5.00E-02

R32 1.00E-01
R1234yf 1.00E-01

2

運搬時の漏洩

工事不良

5.1.1.17

5.1.1.18

R32
R32

1.00E-03
1.00E-03

R32
R32

1.00E-03
1.00E-03

配管材料不
良
（転用配管
含む）

R32
R32

1.00E-03
1.00E-03

ﾁｬｰｼﾞﾎｰｽによる接続不良
5.1.1.20

R32
R32

1.00E-03
1.00E-03

ﾊﾞﾙﾌﾞ誤動作
5.1.1.21

R32
R32

1.00E-03
1.00E-03

新店設置時のＦＴＡ数値割付表（クローズケース）

No

新店設置

R32

R1234yf

備考
出荷台数（年間）／市場ストック台数で考えると
但し、新店設置台数46471台（2014年度統計）/130万台=0.0357

5.1.1.1 ケース据付頻度

3.57.E-02 3.57.E-02

5.1.1.2 冷媒への着火確率

1.87.E-09 3.92.E-09 No6.1.1.3×No6.1.1.16

5.1.1.3 着火源が可燃域に存在する確率

3.74.E-07 7.84.E-07 No6.1.1.4×No6.1.1.5×No6.1.1.6×No6.1.1.7×（No6.1.1.8＋No6.1.1.9）

5.1.1.4 冷媒漏洩時に可燃濃度に達する確率

1.85.E-03 3.88.E-03 No6.1.1.10×No6.1.1.11

5.1.1.5 作業者の喫煙率

3.03E-01

3.03E-01 ADL（Activity of Daily Living）の数値使用。修理中に最大10%時間を喫煙

5.1.1.6 作業者が訓練を無視する確率

1.00E-01

1.00E-01 自身の安全に関することなのでADLの1/10

5.1.1.7 可燃域内の着火源存在確率

1.00E+00

1.00E+00

5.1.1.8 可燃空間生成がトリガー

1.67E-03

1.67E-03 No6.1.1.12×No6.1.1.13

5.1.1.9 着火源ONがトリガー

5.00E-03

5.00E-03 No6.1.1.14×No6.1.1.15

5.1.1.10 可燃空間の時間・体積

8.96E+00

1.88E+01 漏洩ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの最大値

5.1.1.11 空間的遭遇確率換算係数（喫煙）2.06E-04

2.06E-04

可燃域継続時間：21.2min、空間体積(W*D*H)＝84.7m^2*2.7m=228.69m3 (解析空間と同一)=1/21.2/228.69=2.06E-04

5.1.1.12 喫煙しながら作業する確率

1.E-01

1.E-01

ADL（Activity of Daily Living）の数値使用。修理中に最大10%時間を喫煙

5.1.1.13 喫煙中のﾏｯﾁ/ﾗｲﾀｰの着火時間率

1.67.E-02 1.67.E-02 ADL（Activity of Daily Living）の数値使用。修理中に最大10%時間を喫煙

5.1.1.14 ﾏｯﾁ・石油ﾗｲﾀｰを使用

5.E-02

5.E-02

ADL（Activity of Daily Living）の数値使用。修理中に最大10%時間を喫煙

5.1.1.15 据付作業中着火源周囲可燃空間継続時間率

1.E-01

1.E-01

作業時間の10%とする

5.1.1.16 冷媒漏えい発生確率

5.E-03

5.E-03No6.1.1.17+No6.1.1.18+No6.1.1.19+No6.1.1.19+No6.1.1.20+No6.1.1.21

5.1.1.17 運搬時の漏洩

1.E-03

1.E-03

ﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ 低温機器の場合は、0.001を使用

5.1.1.18 工事不良

1.E-03

1.E-03

ﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ 低温機器の場合は、0.001を使用

5.1.1.19 配管材料不良（転用配管含む）

1.E-03

1.E-03

ﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ 低温機器の場合は、0.001を使用

5.1.1.20 ﾁｬｰｼﾞﾎｰｽによる不良

1.E-03

1.E-03

ﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ 低温機器の場合は、0.001を使用

5.1.1.21 ﾊﾞﾙﾌﾞ誤動作

1.E-03

1.E-03

ﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ 低温機器の場合は、0.001を使用発火事故の発生確率（１台当り計算結果）

6.67.E-11 1.40.E-10

3

ＦＴＡ
新店据付時～引き渡しまで（クローズケース）
据付時の着火R32
R1234yf

6.67E-11
1.40E-10

冷媒への着火5.1.1.2

ｹｰｽ据付頻度
5.1.1.1
R32

R32
R1234yf

3.57E-02

8.70E-08
1.83E-07

着火源が可燃域に存在する確率
5.1.1.3

R32
R1234yf

冷媒漏洩時に可燃濃度に達する確率
5.1.1.4

作業者の喫煙率
5.1.1.5

R32
R1234yf

R32
R1234yf

3.03E-01
3.03E-01

可燃域内の
着火源存在
確率
5.1.1.7

作業者が訓練を無視5.1.1.6

R32
R1234yf

1.00E-02
1.00E-02

R32
R1234yf

8.61E-02
1.81E-01

R32
R1234yf

8.96E+00
1.88E+01

R1234yf

R32

1.74E-05
3.65E-05
R32
R1234yf

6.67E-03
6.67E-03

R32

1.67E-03
1.67E-03

R1234yf

5.00E-03
5.00E-03

空間的遭遇確率換算係数（喫煙）5.1.1.11

R32
R1234yf

喫煙しながら作業する確率
5.1.1.12

2.06E-04
2.06E-04
R32

R1234yf

1.00E-01
1.00E-01

喫煙中のﾏｯﾁ/
ﾗｲﾀｰの
着火時間率
5.1.1.13

R32
R1234yf

1.67E-02
1.67E-02

5.00E-03
5.00E-03

着火源ONがトリガー
5.1.1.9

可燃空間生成がトリガー
5.1.1.8

1.00E+00
1.00E+00

R1234yf

可燃空間の
時間・体積
5.1.1.10

R32

冷媒漏えい発生確率5.1.1.16

据付作業中着火
源周囲可燃空間
継続時間率
5.1.1.15

ﾏｯﾁ・石油ﾗｲ
ﾀｰを使用
5.1.1.14

R32
R1234yf

5.00E-02
5.00E-02

R32
R1234yf

4

1.00E-01
1.00E-01

運搬時の漏洩

工事不良

配管材料不良（転用配管含む）

5.1.1.17

5.1.1.18

5.1.1.19

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

ﾁｬｰｼﾞﾎｰｽによる接続不良
5.1.1.20

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

ﾊﾞﾙﾌﾞ誤動作
5.1.1.21

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

改装店追加設置時のＦＴＡ数値割付表（オープンケース）
R32
No

項目

未対策ｹｰｽR1234yf
対策ｹｰｽ

未対策ｹｰｽ

対策ｹｰｽ

5.1.2.1

改装時にケースを追加又は入替する確率

8.09.E-02

8.09.E-02

8.09.E-02

8.09.E-02

5.1.2.2
5.1.2.3
5.1.2.4
5.1.2.5
5.1.2.6
5.1.2.7
5.1.2.8
5.1.2.9
5.1.2.10

冷媒への着火確率
作業者の喫煙による着火確率
入替作業中の冷媒漏えい発生確率
着火源が可燃域に存在する確率
冷媒漏えい時に可燃濃度になる確率
作業者の喫煙率
作業者が訓練を無視
可燃域内の着火源の存在確率
可燃空間の時間・体積

7.20.E-05
2.36.E-09
4.1.E-03
5.7.E-07
8.6.E-02
1.00E-01
1.00.E-02
1.00.E+00
6.10.E+02

5.74.E-07
2.36.E-09
4.1.E-03
5.7.E-07
8.6.E-02
1.00E-01
1.00.E-02
1.00.E+00
6.10.E+02

8.53.E-05
4.96.E-09
4.1.E-03
1.2.E-06
1.8.E-01
1.00E-01
1.00.E-02
1.00.E+00
1.28.E+03

5.76.E-07
4.96.E-09
4.1.E-03
1.2.E-06
1.8.E-01
1.00E-01
1.00.E-02
1.00.E+00
1.28.E+03

5.1.2.11

空間的遭遇率換算係数（喫煙）1.41.E-04

1.41.E-04

1.41.E-04

1.41.E-04

5.1.2.12
5.1.2.13
5.1.2.14
5.1.2.15
5.1.2.16
5.1.2.17

可燃空間生成がトリガ－
着火源ONがトリガ－
喫煙しながら作業する確率
喫煙中のﾏｯﾁ/ﾗｲﾀｰの着火時間率
ﾏｯﾁ/ﾗｲﾀｰを使用する確率
据付作業中着火源周囲可燃空間継続時間率

1.67.E-03
5.00.E-03
1.00E-01
1.67E-02
5.E-02
1.E-01

1.67.E-03
5.00.E-03
1.00E-01
1.67E-02
5.E-02
1.E-01

1.67.E-03
5.00.E-03
1.00E-01
1.67E-02
5.E-02
1.E-01

1.67.E-03
5.00.E-03
1.00E-01
1.67E-02
5.E-02
1.E-015.1.2.18

工事不良

1.E-03

1.E-03

1.E-03

1.E-035.1.2.19

配管材料不良1.E-03

1.E-03

1.E-03

1.E-035.1.2.20

ﾁｬｰｼﾞﾎｰｽによる不良

1.E-03

1.E-03

1.E-03

1.E-035.1.2.21

ﾊﾞﾙﾌﾞ誤動作

1.E-03

1.E-03

1.E-03

1.E-035.1.2.22
5.1.2.23
5.1.2.24
5.1.2.25
5.1.2.26
5.1.2.27

他系統の運転中のケースから冷媒が漏えいする確率
ろう付けバーナーによる着火確率
ろう付け時に冷媒が存在する確率
着火源（バーナー）が可燃域内に存在する確率
冷媒漏えい時に可燃濃度に達する確率
可燃空間の時間・体積

1.10.E-04
6.39.E-05
1.54.E-03
4.15.E-02
8.E-01
6.10.E+02

1.10.E-04
5.E-07
9.55.E-06
5.E-02
1.E+006.10.E+02

1.10.E-04
8.E-05
1.54.E-03
5.E-02
1.E+001.28.E+03

1.10.E-04
5.E-07
9.55.E-06
5.E-02
1.E+001.28.E+03

5.1.2.28

空間的遭遇確率換算係数(ﾊﾞｰﾅｰ)

1.36.E-03

1.64.E-03

7.79.E-04

7.79.E-04

5.1.2.29

時間的遭遇確率（バーナー着火時間率）

1.E-01

1.E-01

1.E-01

1.E-015.1.2.30
5.1.2.31
5.1.2.32
5.1.2.33
5.1.2.34
5.1.2.35
5.1.2.36
5.1.2.37
5.1.2.38
5.1.2.39

バーナーを使う据付の割合
バーナーでの着火確率
配管接続部から冷媒が漏えいする確率
同系統配管内に冷媒が残存している確率
設置時の他系統からの漏れ確率
溶断以外の切断箇所からの冷媒漏えいに気付かない確率
連結設置の確率ミスにより冷媒が残存する確率
操作弁の漏れ確率
他系統の運転中のケースから冷媒が漏えいする確率1.E+00
5.E-01
1.53.E-02
1.53.E-01
1.10.E-04
1.E-01
1.E+001.5.E-01
1.E-03
1.10.E-04

1.E+00
5.E-011.80.E-03
2.E-02
1.10.E-04
1.E-01
1.E+001.7.E-02
1.E-03
1.10.E-04

1.E+00
5.E-01
2.E-02
2.E-01
1.10.E-04
1.E-01
1.E+001.5.E-01
1.E-03
1.10.E-04

1.E+00
5.E-01
2.E-03
2.E-02
1.10.E-04
1.E-01
1.E+001.7.E-02
1.E-03
1.10.E-04

5.1.2.40

冷媒未回収

1.E-03

1.E-03

1.E-03

1.E-035.1.2.41

冷媒回収不十分（時間的制約によりやむを得ない場合）

1.5.E-01

1.5.E-01

1.5.E-01

1.5.E-01

5.1.2.42

冷媒回収不十分（ハード的要因、閉鎖回路等）

1.0.E-03

1.0.E-03

1.0.E-03

1.0.E-03

5.1.2.43

操作弁締め付け忘れ

1.0.E-03

1.0.E-03

1.0.E-03

1.0.E-03

5.1.2.44
5.1.2.45
5.1.2.46
5.1.2.47
5.1.2.48

ろう付け時に冷媒漏えいに気付かない確率
漏洩検知センサの携行教育による冷媒回収に対する意識強化
バーナーで配管を溶断して着火する確率
作業教育による配管内冷媒残存状態での熔断の禁止

1.E-01
1.E+00
1.E+008.E-06
1.E+00

1.E-01
5.E-02
1.E-01
9.E-08
1.E-01

1.E-01
1.E+00
1.E+008.E-06
1.E+00

1.E-01
5.E-02
1.E-01
9.E-08
1.E-01

備考

出荷台数（年間）／市場ストック台数で考えると改装店設置台数105138台／130万台=0.0809
No5.1.2.3+No5.1.2.23+No5.1.2.48
No5.1.2.4×No5.1.2.5
No5.1.2.18+No5.1.2.19+No5.1.2.20+No5.1.2.21
No5.1.2.7×No5.1.2.8×No5.1.2.9
No5.1.2.10×No5.1.2.11
ADL（Activity of Daily Living）の数値使用。修理中に最大10%時間を喫煙
自身の安全に関することなのでADLの1/10
漏洩ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの最大値
可燃域継続時間：31min、空間体積(W*D*H)＝84.7m^2*2.7m=228.69m3 (解析空間と同一)=1/31/228.69=1.41E-04
No5.1.2.14×No5.1.2.15
No5.1.2.16×No5.1.2.17
ADL（Activity of Daily Living）の数値使用。修理中に最大10%時間を喫煙
ADL（Activity of Daily Living）の数値使用。修理中に最大10%時間を喫煙
ADL（Activity of Daily Living）の数値使用。修理中に最大10%時間を喫煙
作業時間の10%とするﾁｪｯｸを行いながら手順書に従って、ｼｽﾃﾑを元の状態あるいは新しい状態に移行させる仕事におけるﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ
ｼﾞｪｰﾑｽﾞ・ﾘｰｽﾞﾝ著『組織事故』より引用
ﾁｪｯｸを行いながら手順書に従って、ｼｽﾃﾑを元の状態あるいは新しい状態に移行させる仕事におけるﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ
ｼﾞｪｰﾑｽﾞ・ﾘｰｽﾞﾝ著『組織事故』より引用
ﾁｪｯｸを行いながら手順書に従って、ｼｽﾃﾑを元の状態あるいは新しい状態に移行させる仕事におけるﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ
ｼﾞｪｰﾑｽﾞ・ﾘｰｽﾞﾝ著『組織事故』より引用
ﾁｪｯｸを行いながら手順書に従って、ｼｽﾃﾑを元の状態あるいは新しい状態に移行させる仕事におけるﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ
ｼﾞｪｰﾑｽﾞ・ﾘｰｽﾞﾝ著『組織事故』より引用
使用時の数値を使用
No5.1.2.24×No5.1.2.25（No5.1.2.32+No5.1.2.34）×No5.1.2.45
No5.1.2.26×No5.1.2.29×No5.1.2.30×No5.1.2.31
No5.1.2..27×No5.1.2.28
漏洩ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの最大値
可燃域継続時間：31min、空間体積(W*D*H)＝3*2*3=18m3 (解析空間と同一)=1/31/18=1.79E-03
時間的遭遇確率(ﾊﾞｰﾅｰ着火時間率)
ﾊﾞｰﾅｰを使用時間率は調査結果より撤去作業時間の10%とする
別の試算：(2min*2ヶ所(本)*4台)/真空引き時間140min=0.114 であり妥当な数値と推定
冷媒噴出部では着火しないため着火確率50%とする(周囲が可燃濃度になっていれば着火する)（No5.1.2.35＋No5.1.2.36）×No5.1.2.32
No5.1.2.37×（No5.1.2.38＋No5.1.2.39）
使用時の数値を使用予定
10回に1回程度
連結設置は100%として考える
No5.1.2.41＋No5.1.2.42＋No5.1.2.43
日冷工統計データによる使用時の数値を使用予定
ﾁｪｯｸを行いながら手順書に従って、ｼｽﾃﾑを元の状態あるいは新しい状態に移行させる仕事におけるﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ
ｼﾞｪｰﾑｽﾞ・ﾘｰｽﾞﾝ著『組織事故』より引用
下記資料より0.15とする
cr03-3-3資料参照
記載内容『ヒヤリングの結果、上記の作業時に、充填量に対し平均約１５％程度の冷媒がポンプダウンされずに排出されるとされており、これを年換算の排出係数とすると7.5%程度（15%/3年+15%/6年）と考えられる。』
ﾁｪｯｸを行いながら手順書に従って、ｼｽﾃﾑを元の状態あるいは新しい状態に移行させる仕事におけるﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ
ｼﾞｪｰﾑｽﾞ・ﾘｰｽﾞﾝ著『組織事故』より引用
ﾁｪｯｸを行いながら手順書に従って、ｼｽﾃﾑを元の状態あるいは新しい状態に移行させる仕事におけるﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ
ｼﾞｪｰﾑｽﾞ・ﾘｰｽﾞﾝ著『組織事故』より引用
10回に1回程度
漏洩検知器使用により、確率としては1ケタダウン
教育による作業者の意識向上で１桁ダウン
No5.1.2.29×No5.1.2.31×No5.1.2.49×No5.1.2.50×No5.1.2.33
教育による作業者の意識向上で１桁ダウン
ﾁｪｯｸを行いながら手順書に従って、ｼｽﾃﾑを元の状態あるいは新しい状態に移行させる仕事におけるﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ
ｼﾞｪｰﾑｽﾞ・ﾘｰｽﾞﾝ著『組織事故』より引用
No5.1.2.51×No5.1.2.52（No5.1.2.18+No5.1.2.19+No5.1.2.20+No5.1.2.21）×No5.1.2.45×No5.1.2.46

5.1.2.49

溶断する確率1.E-03

1.E-03

1.E-03

1.E-035.1.2.50
5.1.2.51

5.E-07
4.E-04

3.E-092.E-05

7.E-07
4.E-04

4.E-092.E-05

1.E-03

1.E-04

2.E-03

2.E-04No5.1.2.32×No5.1.2.56

5.1.2.53

バーナー作業、喫煙に伴わない着火確率
作業中に冷媒が漏えいする確率
作業者のバーナー作業、喫煙に伴わない着火源が可燃域内に存在する確率
フォークリフトの爪

0.E+000.E+000.E+000.E+005.1.2.54

電気スパーク2.31.E-08

2.31.E-08

2.31.E-08

2.31.E-08

5.1.2.55

活線作業
時間体積当たりの存在確率（喫煙・バーナー以外）
活線作業に関する教育発火事故の発生確率（１台当り計算結果）

1.99.E-06

1.99.E-06

1.37.E-06

1.37.E-06

フォークリフトは店内では使用しないためゼロ
電気工事人的作業ミス（ヒューマンエラー）1×10-3 スパーク継続時間2s/回
0.001*2/24/60/60＝2.31×10-8
ブレーカー落し忘れ他。ヒューマンエラーと同値とした

2.01.E-06

2.22.E-07

1.39.E-06

1.60.E-07

No5.1.2.55×No5.1.2.57+No5.1.2.54

1.E+005.83.E-06

1.E-014.65.E-08

1.E+006.90.E-06

1.E-01
4.66.E-08

教育による作業者の意識向上で１桁ダウン

5.1.2.52

5.1.2.56
5.1.2.57

5

ＦＴＡ
改装時の追加設置及び入替設置～引き渡しまで（オープンケース）
店内改装時の着火

未対策
R32
5.83E-06
R1234yf 6.90E-06

対策
4.65E-08
4.66E-08

冷媒への着火5.1.2.2

改装によるｹｰｽ追加
及び入替設置5.1.2.1
R32
8.09E-02
R1234yf 8.09E-02

R32
5.74E-07
R1234yf 8.53E-05

作業者の喫煙による着火
5.1.2.3

R32
2.36E-09
R1234yf 4.96E-09

ろう付けバーナーによる着火
5.1.2.23

R32
4.79E-07
R1234yf 4.77E-07
入替作業時の冷媒漏えい発生確率
5.1.2.4

着火源が可燃域に存在する確率
5.1.2.5

R32 4.11E-03
R1234yf 4.11E-03

R32
8.61E-02
R1234yf 1.81E-01

作業者
が訓練を無
視
5.1.2.8

作業者の喫煙率
5.1.2.7

R32
1.00E-01
R1234yf 1.00E-01

R32
1.00E-02
R1234yf 1.00E-02

R32
1.00E+00
R1234yf 1.00E+00

R32
5.00E-02
R1234yf 5.00E-02

空間的遭遇確率換算係数（喫煙）5.1.2.11

R32
6.10E+02
R1234yf 1.28E+03

R32
1.41E-04
R1234yf 1.41E-04

R32
1.00E+00
R1234yf 9.98E-01

着火源ONがトリガー
5.1.2.13

R32
R32

喫煙しながら作業する確率
5.1.2.14

喫煙中のﾏｯﾁ
/
ﾗｲﾀｰの
着火時間率
5.1.2.15

ﾏｯﾁ・石油ﾗｲﾀｰを使用
5.1.2.16

R32
1.00E-01
R1234yf 1.00E-01

R32
1.67E-02
R1234yf 1.67E-02

R32
5.00E-02
R1234yf 5.00E-02

R32
5.00E-02
R1234yf 5.00E-02

5.1.2.26

R32
1.67E-03
R1234yf 1.67E-03

R32
1.67E-03
R1234yf 1.67E-03
可燃空間
の時間・体
積
5.1.2.10

R32
5.02E-02
R1234yf 4.99E-02

R32
9.55E-06
R1234yf 9.55E-06
冷媒漏えい時に可燃濃度に達する確率

可燃域内の着火源存在確率
5.1.2.9

可燃空間生成がトリガー
5.1.2.12

冷媒漏えい
に気付かな
い確率
5.1.2.44

ろう付け時に冷媒が存在する確率
5.1.2.24

R32
5.74E-07
R1234yf 1.21E-06

冷媒漏洩時に可燃濃度に達する確率
5.1.2.6

着火源（バーナー）が可燃域内に存在する確率
5.1.2.25

5.00E-03
5.00E-03

据付作業中着火
源周囲可燃空間
継続時間率
5.1.2.17

R32
1.00E-01
R1234yf 1.00E-01

5.1.2.45

ろう付け時に冷媒漏
えいに気付かない確率
5.1.2.44

R32
5.00E-02
R1234yf 5.00E-02

R32
1.00E-01
R1234yf 1.00E-01

漏洩検知センサ携行

時間的遭遇確率(バーナー着
火時間率)5.1.2.29

バーナーを使う
据付の割合
5.1.2.30

バーナーでの着火確率5.1.2.31

R32
1.00E-01
R1234yf 1.00E-01

R32
1.00E+00
R1234yf 1.00E+00

R32
5.00E-01
R1234yf 5.00E-01

空間的遭遇確率換算係数(ﾊﾞｰﾅｰ)
5.1.2.28

可燃空間の時間・体積5.1.2.27

R32
6.10E+02
R1234yf 1.28E+03

R32
1.64E-03
R1234yf 7.79E-04

配管部から冷媒が漏えいする確率5.1.2.32

R32
1.80E-03
R1234yf 1.80E-03
設置時の他系統からの漏れ
5.1.2.34

同系統配管内に冷媒が残存している確率
5.1.2.33
工事不良
5.1.2.18

R32 1.00E-03
R1234yf 1.00E-03

他系統のｹｰｽからの
冷媒漏え
い

配管材料不
良
（転用配管含む）ﾁｬｰｼﾞﾎｰｽによる接続不良

ﾊﾞﾙﾌﾞ誤動作

5.1.2.20

5.1.2.21

R32 1.00E-03
R1234yf 1.00E-03

R32
1.00E-03
R1234yf 1.00E-03

R32
1.00E-03
R1234yf 1.00E-03

R32
1.80E-02
R1234yf 1.80E-02

R32
1.10E-04
R1234yf 1.10E-04

他系統のｹｰｽからの
冷媒漏えい

R32
1.70E-02
R1234yf 1.70E-02

連結設置
5.1.2.36

パイプカッター等での切断箇所から冷媒漏えいに気付かない確率

R32
1.10E-04
R1234yf 1.10E-04

ミスにより冷媒が残存する確率
5.1.2.38

R32
1.00E+00
R1234yf 1.00E+00

5.1.2.39

操作弁の漏れ
5.1.2.38

R32
1.10E-04
R1234yf 1.10E-04

5.1.2.35

バーナーで配管を溶断して着火する
確率5.1.2.47

R32
1.70E-02
R1234yf 1.70E-02

R32
1.00E-01
R1234yf 1.00E-01

5.1.2.42

時間的遭遇確率(バーナー着
火時間率)5.1.2.29

R32 1.00E-01
R1234yf 1.00E-01

R32
1.00E-01
R1234yf 1.00E-01

着火確率5.1.2.31

R32
1.00E-03
R1234yf 1.00E-03

R32
5.00E-01
R1234yf 5.00E-01

R32
1.00E-03
R1234yf 1.00E-03

同系統配管内に冷媒が残存している確率
5.1.2.33

溶断する確率
5.1.2.49

冷媒回収不十分（時間的制約）5.1.2.40

R32
1.80E-02
R1234yf 1.80E-02
ミスにより冷媒が残存する確率
5.1.2.37

5.1.2.42

R32
1.50E-01
R1234yf 1.50E-01

R32
1.00E-01
R1234yf 1.00E-01

バーナー作業、喫煙に伴わない着火確率5.1.2.50

R32
1.00E-03
R1234yf 1.00E-03

R32
1.00E-03
R1234yf #REF!

冷媒回収不十分（時間的制約）5.1.2.41

R32
1.50E-01
R1234yf 1.50E-01

操作弁締め付けﾐｽ
5.1.2.43

冷媒回収不十分（ハード要因閉鎖回路への残存）

R32
1.00E-03
R1234yf 1.00E-03

教育による冷媒回収への意識強化
5.1.2.45

操作弁の漏れ
5.1.2.38

R32
1.70E-02
R1234yf 1.70E-02

未回収
5.1.2.40

R32
1.00E-03
R1234yf 1.00E-03

R32
1.00E-03
R1234yf 1.00E-03

R32
1.80E-02
R1234yf 1.80E-02

連結設置
5.1.2.36

R32
1.00E+00
R1234yf #REF!

冷媒回収不十分（ハード要因閉鎖回路への残存）

未回収
5.1.2.39

R32
9.00E-08
R1234yf 7.65E-06

作業教育による配管内冷媒残存状態での熔断の禁止
5.1.2.48

操作弁締め付けﾐｽ

R32
2.78E-09
R1234yf 4.22E-09

作業者のバーナー作業、
喫煙に伴わない着火源が可燃域内に存在する確率
5.1.2.52

作業中に冷媒が漏えいする確率5.1.2.51

R32
1.79E-03
R1234yf 2.05.E-04
教育による冷媒回収への意識強化
5.1.2.46

R32
2.06E-05
R1234yf 2.06E-05

R32
1.00E-01
R1234yf 1.00E-01

工事不良
5.1.2.18

漏洩検知センサ携行
5.1.2.45

R32
5.00E-02
R1234yf 5.00E-02

R32
5.00E-02
R1234yf 5.00E-02

ﾁｬｰｼﾞﾎｰｽによる接続不良

配管材料不良（転用配管含む）ﾊﾞﾙﾌﾞ誤動作
5.1.2.21

5.1.2.20

R32
1.00E-03
R1234yf 1.00E-03

R32
1.00E-03
R1234yf 1.00E-03

6R32
1.00E-03
R1234yf 1.00E-03

時間体積当たりの存在確率（喫煙・バーナー以外）
5.1.2.56

可燃空間
の時間体
積
5.1.2.27

冷媒漏えい
に気付かな
い確率
5.1.2.44

R32
1.00E-03
R1234yf 1.00E-03

R32
2.22E-07
R1234yf 1.60E-07

R32
6.10E+02
R1234yf 1.28.E+03

他系統のｹｰｽからの
冷媒漏えい
5.1.2.22

R32
1.10E-04
R1234yf 1.10E-04

フォークリ
フトの爪

電気スパー
ク

5.1.2.53

5.1.2.54

R32
0.00E+00
R1234yf 0.00E+00

R32
2.31E-08
R1234yf 2.31E-08

活線作業

活線作業に関する教育

5.1.2.55

5.1.2.57

R32
1.99E-06
R1234yf 1.37.E-06

R32
1.00E-01
R1234yf 1.00.E-01

改装店追加設置時のＦＴＡ数値割付表（クローズケース）
R32
No

項目

未対策ｹｰｽR1234yf
対策ｹｰｽ

未対策ｹｰｽ

対策ｹｰｽ

5.1.2.1

改装時にケースを追加又は入替する確率

8.09.E-02

8.09.E-02

8.09.E-02

8.09.E-02

5.1.2.2
5.1.2.3
5.1.2.4
5.1.2.5
5.1.2.6
5.1.2.7
5.1.2.8
5.1.2.9
5.1.2.10

冷媒への着火確率
作業者の喫煙による着火確率
入替作業中の冷媒漏えい発生確率
着火源が可燃域に存在する確率
冷媒漏えい時に可燃濃度になる確率
作業者の喫煙率
作業者が訓練を無視
可燃域内の着火源の存在確率
可燃空間の時間・体積

9.47.E-06
5.07.E-11
4.1.E-03
1.2.E-08
1.8.E-03
1.00E-01
1.00.E-02
1.00.E+00
8.96.E+00

1.01.E-07
5.07.E-11
4.1.E-03
1.2.E-08
1.8.E-03
1.00E-01
1.00.E-02
1.00.E+00
8.96.E+00

1.15.E-05
1.06.E-10
4.1.E-03
2.6.E-08
3.9.E-03
1.00E-01
1.00.E-02
1.00.E+00
1.88.E+01

1.14.E-07
1.06.E-10
4.1.E-03
2.6.E-08
3.9.E-03
1.00E-01
1.00.E-02
1.00.E+00
1.88.E+01

5.1.2.11

空間的遭遇率換算係数（喫煙）2.06.E-04

2.06.E-04

2.06.E-04

2.06.E-04

5.1.2.12
5.1.2.13
5.1.2.14
5.1.2.15
5.1.2.16
5.1.2.17

可燃空間生成がトリガ－
着火源ONがトリガ－
喫煙しながら作業する確率
喫煙中のﾏｯﾁ/ﾗｲﾀｰの着火時間率
ﾏｯﾁ/ﾗｲﾀｰを使用する確率
据付作業中着火源周囲可燃空間継続時間率

1.67.E-03
5.00.E-03
1.00E-01
1.67E-02
5.E-02
1.E-01

1.67.E-03
5.00.E-03
1.00E-01
1.67E-02
5.E-02
1.E-01

1.67.E-03
5.00.E-03
1.00E-01
1.67E-02
5.E-02
1.E-01

1.67.E-03
5.00.E-03
1.00E-01
1.67E-02
5.E-02
1.E-015.1.2.18

工事不良

1.E-03

1.E-03

1.E-03

1.E-035.1.2.19

配管材料不良1.E-03

1.E-03

1.E-03

1.E-035.1.2.20

ﾁｬｰｼﾞﾎｰｽによる不良

1.E-03

1.E-03

1.E-03

1.E-035.1.2.21

ﾊﾞﾙﾌﾞ誤動作

1.E-03

1.E-03

1.E-03

1.E-035.1.2.22
5.1.2.23
5.1.2.24
5.1.2.25
5.1.2.26
5.1.2.27

他系統の運転中のケースから冷媒が漏えいする確率
ろう付けバーナーによる着火確率
ろう付け時に冷媒が存在する確率
着火源（バーナー）が可燃域内に存在する確率
冷媒漏えい時に可燃濃度に達する確率
可燃空間の時間・体積

1.10.E-04
1.81.E-06
1.54.E-03
1.17.E-03
2.E-02
8.96.E+00

1.10.E-04
1.E-089.55.E-06
1.E-03
2.E-02
8.96.E+00

1.10.E-04
4.E-06
1.54.E-03
2.E-03
5.E-02
1.88.E+01

1.10.E-04
2.E-089.55.E-06
2.E-03
5.E-02
1.88.E+01

5.1.2.28

空間的遭遇確率換算係数(ﾊﾞｰﾅｰ)

2.62.E-03

2.62.E-03

2.62.E-03

2.62.E-03

5.1.2.29

時間的遭遇確率（バーナー着火時間率）

1.E-01

1.E-01

1.E-01

1.E-015.1.2.30
5.1.2.31
5.1.2.32
5.1.2.33
5.1.2.34
5.1.2.35
5.1.2.36
5.1.2.37
5.1.2.38
5.1.2.39

バーナーを使う据付の割合
バーナーでの着火確率
配管接続部から冷媒が漏えいする確率
同系統配管内に冷媒が残存している確率
設置時の他系統からの漏れ確率
溶断以外の切断箇所からの冷媒漏えいに気付かない確率
連結設置の確率ミスにより冷媒が残存する確率
操作弁の漏れ確率
他系統の運転中のケースから冷媒が漏えいする確率1.E+00
5.E-01
1.53.E-02
1.53.E-01
1.10.E-04
1.E-01
1.E+001.5.E-01
1.E-03
1.10.E-04

1.E+00
5.E-011.80.E-03
2.E-02
1.10.E-04
1.E-01
1.E+001.7.E-02
1.E-03
1.10.E-04

1.E+00
5.E-01
2.E-02
2.E-01
1.10.E-04
1.E-01
1.E+001.5.E-01
1.E-03
1.10.E-04

1.E+00
5.E-01
2.E-03
2.E-02
1.10.E-04
1.E-01
1.E+001.7.E-02
1.E-03
1.10.E-04

5.1.2.40

冷媒未回収

1.E-03

1.E-03

1.E-03

1.E-035.1.2.41

冷媒回収不十分（時間的制約によりやむを得ない場合）

1.5.E-01

1.5.E-01

1.5.E-01

1.5.E-01

5.1.2.42

冷媒回収不十分（ハード的要因、閉鎖回路等）

1.0.E-03

1.0.E-03

1.0.E-03

1.0.E-03

5.1.2.43

操作弁締め付け忘れ

1.0.E-03

1.0.E-03

1.0.E-03

1.0.E-03

5.1.2.44
5.1.2.45
5.1.2.46
5.1.2.47
5.1.2.48

ろう付け時に冷媒漏えいに気付かない確率
漏洩検知センサの携行教育による冷媒回収に対する意識強化
バーナーで配管を溶断して着火する確率
作業教育による配管内冷媒残存状態での熔断の禁止

1.E-01
1.E+00
1.E+008.E-06
1.E+00

1.E-01
5.E-02
1.E-01
9.E-08
1.E-01

1.E-01
1.E+00
1.E+008.E-06
1.E+00

1.E-01
5.E-02
1.E-01
9.E-08
1.E-01

備考

出荷台数（年間）／市場ストック台数で考えると改装店設置台数105138台／130万台=0.0809
No5.1.2.3+No5.1.2.23+No5.1.2.48
No5.1.2.4×No5.1.2.5
No5.1.2.18+No5.1.2.19+No5.1.2.20+No5.1.2.21
No5.1.2.7×No5.1.2.8×No5.1.2.9
No5.1.2.10×No5.1.2.11
ADL（Activity of Daily Living）の数値使用。修理中に最大10%時間を喫煙
自身の安全に関することなのでADLの1/10
漏洩ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの最大値
可燃域継続時間：21.2min、空間体積(W*D*H)＝84.7m^2*2.7m=228.69m3 (解析空間と同一)=1/21.2/228.69=2.06E-04
No5.1.2.14×No5.1.2.15
No5.1.2.16×No5.1.2.17
ADL（Activity of Daily Living）の数値使用。修理中に最大10%時間を喫煙
ADL（Activity of Daily Living）の数値使用。修理中に最大10%時間を喫煙
ADL（Activity of Daily Living）の数値使用。修理中に最大10%時間を喫煙
作業時間の10%とするﾁｪｯｸを行いながら手順書に従って、ｼｽﾃﾑを元の状態あるいは新しい状態に移行させる仕事におけるﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ
ｼﾞｪｰﾑｽﾞ・ﾘｰｽﾞﾝ著『組織事故』より引用
ﾁｪｯｸを行いながら手順書に従って、ｼｽﾃﾑを元の状態あるいは新しい状態に移行させる仕事におけるﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ
ｼﾞｪｰﾑｽﾞ・ﾘｰｽﾞﾝ著『組織事故』より引用
ﾁｪｯｸを行いながら手順書に従って、ｼｽﾃﾑを元の状態あるいは新しい状態に移行させる仕事におけるﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ
ｼﾞｪｰﾑｽﾞ・ﾘｰｽﾞﾝ著『組織事故』より引用
ﾁｪｯｸを行いながら手順書に従って、ｼｽﾃﾑを元の状態あるいは新しい状態に移行させる仕事におけるﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ
ｼﾞｪｰﾑｽﾞ・ﾘｰｽﾞﾝ著『組織事故』より引用
使用時の数値を使用
No5.1.2.24×No5.1.2.25（No5.1.2.32+No5.1.2.34）×No5.1.2.45
No5.1.2.26×No5.1.2.29×No5.1.2.30×No5.1.2.31
No5.1.2..27×No5.1.2.28
漏洩ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの最大値
可燃域継続時間：21.2min、空間体積(W*D*H)＝3*2*3=18m3 (解析空間と同一)=1/21.2/18=2.62E-03
時間的遭遇確率(ﾊﾞｰﾅｰ着火時間率)
ﾊﾞｰﾅｰを使用時間率は調査結果より撤去作業時間の10%とする
別の試算：(2min*2ヶ所(本)*4台)/真空引き時間140min=0.114 であり妥当な数値と推定
冷媒噴出部では着火しないため着火確率50%とする(周囲が可燃濃度になっていれば着火する)（No5.1.2.35＋No5.1.2.36）×No5.1.2.32
No5.1.2.37×（No5.1.2.38＋No5.1.2.39）
使用時の数値を使用予定
10回に1回程度
連結設置は100%として考える
No5.1.2.41＋No5.1.2.42＋No5.1.2.43
日冷工統計データによる使用時の数値を使用予定
ﾁｪｯｸを行いながら手順書に従って、ｼｽﾃﾑを元の状態あるいは新しい状態に移行させる仕事におけるﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ
ｼﾞｪｰﾑｽﾞ・ﾘｰｽﾞﾝ著『組織事故』より引用
下記資料より0.15とする
cr03-3-3資料参照
記載内容『ヒヤリングの結果、上記の作業時に、充填量に対し平均約１５％程度の冷媒がポンプダウンされずに排出されるとされており、これを年換算の排出係数とすると7.5%程度（15%/3年+15%/6年）と考えられる。』
ﾁｪｯｸを行いながら手順書に従って、ｼｽﾃﾑを元の状態あるいは新しい状態に移行させる仕事におけるﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ
ｼﾞｪｰﾑｽﾞ・ﾘｰｽﾞﾝ著『組織事故』より引用
ﾁｪｯｸを行いながら手順書に従って、ｼｽﾃﾑを元の状態あるいは新しい状態に移行させる仕事におけるﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ
ｼﾞｪｰﾑｽﾞ・ﾘｰｽﾞﾝ著『組織事故』より引用
10回に1回程度
漏洩検知器使用により、確率としては1ケタダウン
教育による作業者の意識向上で１桁ダウン
No5.1.2.29×No5.1.2.31×No5.1.2.49×No5.1.2.50×No5.1.2.33
教育による作業者の意識向上で１桁ダウン
ﾁｪｯｸを行いながら手順書に従って、ｼｽﾃﾑを元の状態あるいは新しい状態に移行させる仕事におけるﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ
ｼﾞｪｰﾑｽﾞ・ﾘｰｽﾞﾝ著『組織事故』より引用
No5.1.2.51×No5.1.2.52（No5.1.2.18+No5.1.2.19+No5.1.2.20+No5.1.2.21）×No5.1.2.45×No5.1.2.46

5.1.2.49

溶断する確率1.E-03

1.E-03

1.E-03

1.E-035.1.2.50
5.1.2.51

7.E-094.E-044.E-11
2.E-05

1.E-084.E-04

6.E-11
2.E-05

2.E-05

2.E-06

3.E-05

3.E-06No5.1.2.32×No5.1.2.56

5.1.2.53

バーナー作業、喫煙に伴わない着火確率
作業中に冷媒が漏えいする確率
作業者のバーナー作業、喫煙に伴わない着火源が可燃域内に存在する確率
フォークリフトの爪

0.E+000.E+000.E+000.E+005.1.2.54

電気スパーク2.31.E-08

2.31.E-08

2.31.E-08

2.31.E-08

5.1.2.55

活線作業
時間体積当たりの存在確率（喫煙・バーナー以外）
活線作業に関する教育発火事故の発生確率（１台当り計算結果）

1.99.E-06

1.99.E-06

1.37.E-06

1.37.E-06

フォークリフトは店内では使用しないためゼロ
電気工事人的作業ミス（ヒューマンエラー）1×10-3 スパーク継続時間2s/回
0.001*2/24/60/60＝2.31×10-8
ブレーカ落し忘れ他。ヒューマンエラーと同値とした

2.01.E-06

2.22.E-07

1.39.E-06

1.60.E-07

No5.1.2.55×No5.1.2.57+No5.1.2.54

1.E+007.66.E-07

1.E-01
8.20.E-09

1.E+009.27.E-07

1.E-01
9.20.E-09

教育による作業者の意識向上で１桁ダウン

5.1.2.52

5.1.2.56
5.1.2.57

7

ＦＴＡ
改装時の追加設置及び入替設置～引き渡しまで（クローズケース）
店内改装時の着火

未対策
R32
7.66E-07
R1234yf 9.27E-07

対策
8.20E-09
9.20E-09
冷媒への着火5.1.2.2

改装によるｹｰｽ追加
及び入替設置5.1.2.1
R32
8.09E-02
R1234yf 8.09E-02

R32
1.01E-07
R1234yf 1.14E-07

作業者の喫煙による着火
5.1.2.3

R32
5.07E-11
R1234yf 1.06E-10

ろう付けバーナーによる着火
5.1.2.23

R32
1.12E-08
R1234yf 2.E-08
着火源が可燃域に存在する確率
5.1.2.5

入替作業時の冷媒漏えい発生確率5.1.2.4

R32 4.11E-03
R1234yf 4.11E-03

R32
1.85E-03
R1234yf 3.88E-03

作業者
が訓練を無
視
5.1.2.8

作業者の喫煙率
5.1.2.7

R32
1.00E-01
R1234yf 1.00E-01

R32
1.00E-02
R1234yf 1.00E-02

R32
1.00E+00
R1234yf 1.00E+00

R32
5.00E-02
R1234yf 5.00E-02

空間的遭遇確率換算係数（喫煙）5.1.2.11

R32
8.96E+00
R1234yf 2.E+01

R32
2.06E-04
R1234yf 2.06E-04

R32
2.35E-02
R1234yf 4.93E-02

着火源ONがトリガー
5.1.2.13

R32
R32

喫煙しながら作業する確率
5.1.2.14

喫煙中のﾏｯﾁ
/
ﾗｲﾀｰの
着火時間率
5.1.2.15

ﾏｯﾁ・石油ﾗｲﾀｰを使用
5.1.2.16

R32
1.00E-01
R1234yf 1.00E-01

R32
1.67E-02
R1234yf 1.67E-02

R32
5.00E-02
R1234yf 5.00E-02

R32
5.00E-02
R1234yf 5.00E-02

5.1.2.26

R32
1.67E-03
R1234yf 1.67E-03

R32
1.67E-03
R1234yf 1.67E-03
可燃空間
の時間・体
積
5.1.2.10

R32
1.17E-03
R1234yf 2.E-03

R32
9.55E-06
R1234yf 9.55E-06
冷媒漏えい時に可燃濃度に達する確率

可燃域内の着火源存在確率
5.1.2.9

可燃空間生成がトリガー
5.1.2.12

冷媒漏えい
に気付かな
い確率
5.1.2.44

ろう付け時に冷媒が存在する確率
5.1.2.24

R32
1.23E-08
R1234yf 2.59E-08

冷媒漏洩時に可燃濃度に達する確率
5.1.2.6

着火源（バーナー）が可燃域内に存在する確率
5.1.2.25

5.00E-03
5.00E-03
据付作業中着火
源周囲可燃空間
継続時間率
5.1.2.17

R32
1.00E-01
R1234yf 1.00E-01

漏洩検知センサ携行
5.1.2.45

ろう付け時に冷媒漏
えいに気付かない確率
5.1.2.44

R32
5.00E-02
R1234yf 5.00E-02

R32
1.00E-01
R1234yf 1.00E-01

時間的遭遇確率(バーナー着
火時間率)5.1.2.29

バーナーを使う
据付の割合
5.1.2.30

バーナーでの着火確率5.1.2.31

R32
1.00E-01
R1234yf 1.00E-01

R32
1.00E+00
R1234yf 1.00E+00

R32
5.00E-01
R1234yf 5.00E-01

空間的遭遇確率換算係数(ﾊﾞｰﾅｰ)
5.1.2.28

可燃空間の時間・体積5.1.2.27

R32
8.96E+00
R1234yf 1.88.E+01

R32
2.62E-03
R1234yf 2.62.E-03

配管部から冷媒が漏えいする確率5.1.2.32

R32
1.80E-03
R1234yf 1.80E-03
設置時の他系統からの漏れ
5.1.2.34

同系統配管内に冷媒が残存している確率
5.1.2.33
工事不良
5.1.2.18

R32 1.00E-03
R1234yf 1.00E-03

他系統のｹｰｽからの
冷媒漏え
い

配管材料不
良
（転用配管含む）ﾁｬｰｼﾞﾎｰｽによる接続不良

ﾊﾞﾙﾌﾞ誤動作

5.1.2.20

5.1.2.21

R32 1.00E-03
R1234yf 1.00E-03

R32
1.00E-03
R1234yf 1.00E-03

R32
1.00E-03
R1234yf 1.00E-03

R32
1.80E-02
R1234yf 1.80E-02

R32
1.10E-04
R1234yf 1.10E-04
5.1.2.36

バーナーで配管を溶断して着火する
確率5.1.2.47

R32
1.00E+00
R1234yf 1.00E+00

R32
1.70E-02
R1234yf 1.70E-02

R32
1.00E-01
R1234yf 1.00E-01

時間的遭遇確率(バーナー着
火時間率)5.1.2.29

R32 1.00E-01
R1234yf 1.00E-01

R32
1.00E-01
R1234yf 1.00E-01

着火確率5.1.2.31

R32
1.00E-03
R1234yf 1.00E-03

R32
5.00E-01
R1234yf 5.00E-01

5.1.2.42

R32
1.00E+00
R1234yf 1.00E+00

R32
1.00E-03
R1234yf 1.00E-03

冷媒回収不十分（時間的制約）5.1.2.40

R32
1.80E-02
R1234yf #REF!

R32
1.70E-02
R1234yf 1.70E-02

R32
1.50E-01
R1234yf 1.50E-01

R32
1.00E-01
R1234yf 1.00E-01

バーナー作業、喫煙に伴わない着火確率5.1.2.50

R32
1.00E-03
R1234yf #REF!

R32
1.00E-03
R1234yf 1.00E-03

冷媒回収不十分（時間的制約）5.1.2.41

R32
1.50E-01
R1234yf 1.50E-01

操作弁締め付けﾐｽ
5.1.2.43

冷媒回収不十分（ハード要因閉鎖回路への残存）
5.1.2.42

R32
1.00E-03
R1234yf 1.00E-03

教育による冷媒回収への意識強化
5.1.2.45

操作弁の漏れ
5.1.2.44

ミスにより冷媒が残存する確率
5.1.2.38

未回収
5.1.2.40

R32
1.00E-03
R1234yf #REF!

R32
1.00E-03
R1234yf 1.00E-03

R32
1.80E-02
R1234yf 1.80E-02

連結設置
5.1.2.37

R32
1.10E-04
R1234yf 1.10E-04

操作弁締め付けﾐｽ

冷媒回収不十分（ハード要因閉鎖回路への残存）
5.1.2.41

未回収
5.1.2.39

同系統配管内に冷媒が残存している確率
5.1.2.33

溶断する確率
5.1.2.49

5.1.2.39

操作弁の漏れ
5.1.2.42

ミスにより冷媒が残存する確率
5.1.2.38

R32
9.00E-08
R1234yf 9.00E-08

作業教育による配管内冷媒残存状態での熔断の禁止
5.1.2.48

他系統のｹｰｽからの
冷媒漏えい

R32
1.70E-02
R1234yf 1.70E-02

連結設置

パイプカッター等での切断箇所から冷媒漏えいに気付かない確率

R32
1.10E-04
R1234yf 1.10E-04

R32
4.08E-11
R1234yf 6.E-11

作業者のバーナー作業、
喫煙に伴わない着火源が可燃域内に存在する確率
5.1.2.52

作業中に冷媒が漏えいする確率5.1.2.51

R32
1.99E-06
R1234yf 3.01E-06
教育による冷媒回収への意識強化
5.1.2.46

R32
2.06E-05
R1234yf 2.06.E-05

R32
1.00E-01
R1234yf 1.00E-01

工事不良
5.1.2.18

漏洩検知センサ携行
5.1.2.45

R32
1.00E-01
R1234yf 1.00E-01

R32
5.00E-02
R1234yf 5.00E-02

ﾁｬｰｼﾞﾎｰｽによる接続不良
5.1.2.20

配管材料不良（転用配管含む）

時間体積当たりの存在確率（喫煙・バーナー以外）
5.1.2.56

可燃空間
の時間体
積
5.1.2.27

冷媒漏えい
に気付かな
い確率
5.1.2.44

ﾊﾞﾙﾌﾞ誤動作
5.1.2.21

R32
2.22E-07
R1234yf 1.60E-07

R32
8.96E+00
R1234yf 1.88E+01

他系統のｹｰｽからの
冷媒漏えい
5.1.2.22

フォークリ
フトの爪

電気スパー
ク

5.1.2.53

5.1.2.54

R32
0.00E+00
R1234yf 0.00E+00

R32
2.31E-08
R1234yf 2.31E-08

活線作業
5.1.2.55

R32
1.00E-03
R1234yf 1.00E-03

R32
1.00E-03
R1234yf 1.00E-03

8R32
1.00E-03
R1234yf 1.00E-03

R32
1.00E-03
R1234yf 1.00E-03

R32
1.10E-04
R1234yf 1.10E-04

R32
1.99E-06
R1234yf 1.37E-06

活線作業
に関する教
育

R32
1.00E-01
R1234yf 1.00E-01

微燃性冷媒リスクアセスメント

低温機器RA-SWG 2016/08/25
株式会社 岡村製作所

確率数値割付表使用時確率数値割付（対策・未対策）
クローズケースNo.

項目（32）・（1234ｙｆ）低温機器検討データ
R32冷媒
R1234yf冷媒
未対策
対策
未対策
対策

備考

5・2・1
5・2・2

店舗内で着火する。
可燃範囲内に着火源が存在する。

4.11E-10
3.74E-06

8.64E-10
7.85E-06=No5・2・2*No5・2・26=No5・2・3+No5・2・10+No5・2・23

5・2・3
5・2・4
5・2・5
5・2・6

店舗内可燃空間の発生がトリガー
時間的遭遇確率
燃焼式暖房機
カセットコンロ

2.31E-07
1.25E-04
4.17E-05
8.33E-05

4.83E-07
1.25E-04
4.17E-05
8.33E-05=No5・2・4*No5・2・7=No5・2・5+No5・2・6
4.17E-05 ＝0.0001*10ｈｒ/24ｈｒ
8.33E-05 ＝0.001*2ｈｒ/24ｈｒ

5・2・7

噴出漏れ時の空間的遭遇確率

1.85E-03

3.87E-03=No5・2・8+No5・2・9

5・2・8
5・2・9

可燃空間の時間・体積
空間的遭遇確率換算係数

8.96E+00
2.06E-04

1.88E+01
2.06E-04

R32・（R1234yf) 漏洩シュミレーションの最大値
可燃域継続時間：1/、21.2min、空間体積：（W*D*H)=84.7㎡*2.7m＝228.7㎥ ⇒ 2.06E-04

5・2・10
5・2・11
5・2・12
5・2・13
5・2・14
5・2・15
5・2・16

ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ内可燃空間の発生がトリガー
時間的遭遇確率
ガス給湯器
ガス炊飯器
ガスオーブン
ガスフライヤーガスコンロ

3.30E-06
5.21E-01
1.88E-01
8.33E-02
8.33E-02
8.33E-02
8.33E-02

6.93E-06
5.21E-01
1.88E-01
8.33E-02
8.33E-02
8.33E-02
8.33E-02=No5・2・11*No5・2・17=No5・2・12+No5・2・13+No5・2・14+No5・2・15+No5・2・16
1.88E-01 ＝0.9*5ｈｒ/24ｈｒ （湯沸器設置確率99％・ｶﾞｽ器具確率90％・10時間運転稼働率50％）
8.33E-02 ＝0.4*5ｈｒ/24ｈｒ （ｲﾝｽﾄｱ調理率80％・調理器具ｶﾞｽ比率50％・10時間運転稼働率50％）
8.33E-02 ＝0.4*5ｈｒ/24ｈｒ （ｲﾝｽﾄｱ調理率80％・調理器具ｶﾞｽ比率50％・10時間運転稼働率50％）
8.33E-02 ＝0.4*5ｈｒ/24ｈｒ （ｲﾝｽﾄｱ調理率80％・調理器具ｶﾞｽ比率50％・10時間運転稼働率50％）
8.33E-02 ＝0.4*5ｈｒ/24ｈｒ （ｲﾝｽﾄｱ調理率80％・調理器具ｶﾞｽ比率50％・10時間運転稼働率50％）

6.33E-06

1.33E-05=No5・2・18*No5・2・21

5・2・18 噴出漏れ時の空間的遭遇確率
5・2・19 可燃空間の時間体積
5・2・20 空間的遭遇確率換算係数

6.33E-03
8.96E+00
7.07E-04

1.33E-02
1.88E+01
7.07E-04=No5・2・19*No5・2・20
No5・2・8と同等値
可燃域継続時間：1/、21.2min、空間体積：（W*D*H)=16.9㎡*2.7m＝45.63㎥ ⇒ 1.03E-03

5・2・21 設置台数からの噴出漏れ確率
5・2・22 バックヤードの流れ込む確率

1.00E-01
1.00E-02

1.00E-01
1.00E-02

設置台数を10台とし、1台からの噴出漏れと想定し漏れ台数平均を1/10と仮定する。
着火源の存在するバックヤードに流れ込む確率を1/100と仮定す。

5・2・23 着火源の作動がトリガー
5・2・24 漏電スパーク
5・2・25 可燃空間の時間・体積

2.07E-07
2.31E-08
8.96E+00

4.34E-07
2.31E-08
1.88E+01=No5・2・24*No5・2・25
2.31E-10 ＝0.00001*2ｓ/24ｈｒ
R32シュミレーション結果より 噴出漏れ（610.2㎥・min）+急速漏れ（1.64.7㎥・min）＝774.9㎥・min

5・2・26 冷媒漏洩発生確率
5・2・27 急速漏れ10Kg/h発生確率

1.10E-04
8.87E-05

1.10E-04
8.87E-05=No5・2・27+No5・2・28
R32解析結果より 急速漏れ確率（2009～13年の年間発生確率の平均値）

5・2・28 噴出漏れ75Kg/h発生確率

2.13E-05

2.13E-05

R32解析結果より 噴出漏れ確率（2009～13年の年間発生確率の平均値）※ ピット漏れ可燃時空積610.2㎥/minに対し、庫内漏れ可燃時空積2103㎥/minの方が可燃時空積は大きいが庫内漏れの為ケース内FANﾓｰﾀｰが回転しているので可燃時空積が拡散される為、危険性の高い可燃時空積
610.2㎥/min

4.11E-10

8.64E-10

バックヤードに存在する冷媒が可燃濃度に使用時 5・2・17 達する確率

5・2・29 サーキュレートファン
5・2・30 警報
目標数値 2.00E-08
火災事故の発生確率 （1台当り計算結果）

9微燃性冷媒リスクアセスメント
使用時ＦＴＡ（店内設置 使用時対応ケース）（クローズ・未対策ケース）

店舗内で着火する。
5・2・1

可燃範囲内に着火源が存在する
5・2・2

R32

3.74E-06

1234ｙｆ

7.85E-06

R32

4.11E-101234ｙｆ

8.64E-10

目標値

2.00E-08

冷媒漏洩発生確率
5・2・26

店舗内
可燃空間の発生がトリガー
5・2・3

ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ内
可燃空間の発生がトリガー
5・2・10R32

2.31E-07

1234ｙｆ

4.83E-07

R32

1.10E-04

1234ｙｆ

1.10E-04

着火源の作動がトリガー
5・2・23R32

3.30E-06

R32

2.07E-07

1234ｙｆ

6.93E-06

1234ｙｆ

4.34E-07

急速漏れ
10Kg/ｈ発生確率
5・2・27

噴出漏れ時
の空間的遭
遇確率
5・2・7

時間的遭遇
確率
5・2・4

R32

1.85.E-03

1234ｙｆ

3.87.E-03

時間的遭遇
確率
5・2・11R32

1.25.E-04

R32

5.21E-01

R32

6.33.E-06

1234ｙｆ

1.25.E-04

1234ｙｆ

5.21.E-01

1234ｙｆ

1.33.E-05

R32

8.96.E+00

R32

2.06.E-04

1.88.E+01

1234ｙｆ2.06.E-04

噴出漏れ時の空間的遭遇確率5・2・18

ガス給湯器
5・2・12

燃焼式
暖房機
5・2・5

R32

4.17E-05

1234ｙｆ

4.17E-05

ガス炊飯器
5・2・13R32

6.33.E-03

1234ｙｆ

1.33.E-02

漏電
スパーク
5・2・24

1.88E-01

1234ｙｆ

1.88E-01

R32

8.33E-02

1234ｙｆ

8.33E-02

ガス
オーブン
5・2・14ガスフライ
ヤー
5・2・15

8.33E-05

R32

8.33E-02

R32

8.33E-02

R32

8.33E-02

1234ｙｆ

8.33E-05

1234ｙｆ

8.33E-02

1234ｙｆ

8.33E-02

1234ｙｆ

8.33E-02

1234ｙｆ

2.31E-08

R32

1.0E-01

1234ｙｆ

1.0E-01

R32

1.0E-021234ｙｆ

1.0E-02

バックヤード
に流れ込む
確率

ガスコンロ
5・2・16R32

2.31E-08

5・2・20

5・2・19

カセットコンロ
5・2・6

R32

空間的遭遇確
率換算係数

可燃空間の
時間・体積

5・2・22R32

8.96.E+00

R32

7.07.E-04

1234ｙｆ

1.88.E+01

1234ｙｆ

7.07.E-04

10

可燃空間の
時間・体積

5・2・25設置台数からの噴出もれ確率

5・2・21R32

8.87E-05

R32

2.13E-05

1234ｙｆ

2.13E-05

噴出漏れ
75Kg/h発生確率
5・2・28

空間的遭遇
確率換算係
数
5・2・9

1234ｙｆ

8.87E-05

ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞに存在する冷媒が可燃濃度に「達する確率

5・2・17

可燃空間の
時間・体積
5・2・8

R32
1234ｙｆR32

8.96E+00

1234ｙｆ

1.88E+01微燃性冷媒リスクアセスメント

低温機器RA-SWG 2016/10/21
株式会社 岡村製作所

確率数値割付表使用時確率数値割付（対策・未対策）
クローズケースNo.

項目（32）・（1234ｙｆ）低温機器検討データ
R32冷媒
R1234yf冷媒
未対策
対策
未対策
対策

備考

5・2・1
5・2・2

店舗内で着火する。
可燃範囲内に着火源が存在する。

4.11E-10
3.74E-06

8.45E-11
7.68E-07

8.64E-10
7.85E-06

1.77E-10 =No5・2・2*No5・2・26
1.61E-06 =No5・2・3+No5・2・10+No5・2・23

5・2・3
5・2・4
5・2・5
5・2・6

店舗内可燃空間の発生がトリガー
時間的遭遇確率
燃焼式暖房機
カセットコンロ

2.31E-07
1.25E-04
4.17E-05
8.33E-05

2.31E-07
1.25E-04
4.17E-05
8.33E-05

4.83E-07
1.25E-04
4.17E-05
8.33E-05

4.83E-07 =No5・2・4*No5・2・7
1.25E-04 =No5・2・5+No5・2・6
4.17E-05 4.17E-05 ＝0.0001*10ｈｒ/24ｈｒ
8.33E-05 8.33E-05 ＝0.001*2ｈｒ/24ｈｒ

5・2・7

噴出漏れ時の空間的遭遇確率

1.85E-03

1.85E-03

3.87E-03

3.87E-03 =No5・2・8+No5・2・9

5・2・8
5・2・9

可燃空間の時間・体積
空間的遭遇確率換算係数

8.96E+00
2.06E-04

8.96E+00
2.06E-04

1.88E+01
2.06E-04

1.88E+01 R32・（R1234yf) 漏洩シュミレーションの最大値
2.06E-04 可燃域継続時間：1/、21.2min、空間体積：（W*D*H)=84.7㎡*2.7m＝228.7㎥ ⇒ 2.06E-04

5・2・10
5・2・11
5・2・12
5・2・13
5・2・14
5・2・15
5・2・16

ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ内可燃空間の発生がトリガー
時間的遭遇確率
ガス給湯器
ガス炊飯器
ガスオーブン
ガスフライヤーガスコンロ

3.30E-06
5.21E-01
1.88E-01
8.33E-02
8.33E-02
8.33E-02
8.33E-02

3.30E-07
5.21E-02
1.88E-01
8.33E-02
8.33E-02
8.33E-02
8.33E-02

6.93E-06
5.21E-01
1.88E-01
8.33E-02
8.33E-02
8.33E-02
8.33E-02

6.93E-07 =No5・2・11*No5・2・17
5.21E-02 =No5・2・12+No5・2・13+No5・2・14+No5・2・15+No5・2・16
1.88E-01 1.88E-01 ＝0.9*5ｈｒ/24ｈｒ （湯沸器設置確率99％・ｶﾞｽ器具確率90％・10時間運転稼働率50％）
8.33E-02 8.33E-02 ＝0.4*5ｈｒ/24ｈｒ （ｲﾝｽﾄｱ調理率80％・調理器具ｶﾞｽ比率50％・10時間運転稼働率50％）
8.33E-02 8.33E-02 ＝0.4*5ｈｒ/24ｈｒ （ｲﾝｽﾄｱ調理率80％・調理器具ｶﾞｽ比率50％・10時間運転稼働率50％）
8.33E-02 8.33E-02 ＝0.4*5ｈｒ/24ｈｒ （ｲﾝｽﾄｱ調理率80％・調理器具ｶﾞｽ比率50％・10時間運転稼働率50％）
8.33E-02 8.33E-02 ＝0.4*5ｈｒ/24ｈｒ （ｲﾝｽﾄｱ調理率80％・調理器具ｶﾞｽ比率50％・10時間運転稼働率50％）

6.33E-06

6.33E-06

1.33E-05

1.33E-05 =No5・2・18*No5・2・21

5・2・18 噴出漏れ時の空間的遭遇確率
5・2・19 可燃空間の時間体積
5・2・20 空間的遭遇確率換算係数

6.33E-03
8.96E+00
7.07E-04

6.33E-03
8.96E+00
7.07E-04

1.33E-02
1.88E+01
7.07E-04

1.33E-02 =No5・2・19*No5・2・20
1.88E+01 No5・2・8と同等値
7.07E-04 可燃域継続時間：1/、21.2min、空間体積：（W*D*H)=16.9㎡*2.7m＝45.63㎥ ⇒ 1.03E-03

5・2・21 設置台数からの噴出漏れ確率
5・2・22 バックヤードの流れ込む確率

1.00E-01
1.00E-02

1.00E-01
1.00E-02

1.00E-01
1.00E-02

1.00E-01 設置台数を10台とし、1台からの噴出漏れと想定し漏れ台数平均を1/10と仮定する。
1.00E-02 着火源の存在するバックヤードに流れ込む確率を1/100と仮定す。

5・2・23 着火源の作動がトリガー
5・2・24 漏電スパーク
5・2・25 可燃空間の時間・体積

2.07E-07
2.31E-08
8.96E+00

2.07E-07
2.31E-08
8.96E+00

4.34E-07
2.31E-08
1.88E+01

4.34E-07 =No5・2・24*No5・2・25
2.31E-08 2.31E-10 ＝0.00001*2ｓ/24ｈｒ
1.88E+01 R32シュミレーション結果より 噴出漏れ（610.2㎥・min）+急速漏れ（1.64.7㎥・min）＝774.9㎥・min

5・2・26 冷媒漏洩発生確率
5・2・27 急速漏れ10Kg/h発生確率

1.10E-04
8.87E-05

1.10E-04
8.87E-05

1.10E-04
8.87E-05

1.10E-04 =No5・2・27+No5・2・28
8.87E-05 R32解析結果より 急速漏れ確率（2009～13年の年間発生確率の平均値）

5・2・28 噴出漏れ75Kg/h発生確率

2.13E-05

2.13E-05

2.13E-05

2.13E-05

バックヤードに存在する冷媒が可燃濃度に使用時 5・2・17 達する確率

5・2・29 サーキュレートファン
5・2・30 警報

1.00.E-01

1.000.E-01

目標数値 2.00E-08
火災事故の発生確率 （1台当り計算結果）

4.11E-10

8.45E-11

8.64E-10

1.77E-1011R32解析結果より 噴出漏れ確率（2009～13年の年間発生確率の平均値）※ ピット漏れ可燃時空積610.2㎥/minに対し、庫内漏れ可燃時空積2103㎥/minの方が可燃時空積は大きいが庫内漏れの為ケース内FANﾓｰﾀｰが回転しているので可燃時空積が拡散される為、危険性の高い可燃時空積
610.2㎥/min

微燃性冷媒リスクアセスメント
使用時ＦＴＡ（店内設置 使用時対応ケース）（クローズ・未対策ケース）

店舗内で着火する。
5・2・1

可燃範囲内に着火源が存在する
5・2・2

R32

3.74E-06

1234ｙｆ

7.85E-06

R32

4.11E-101234ｙｆ

8.64E-10

目標値

2.00E-08

冷媒漏洩発生確率
5・2・26

店舗内
可燃空間の発生がトリガー
5・2・3

ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ内
可燃空間の発生がトリガー
5・2・10R32

2.31E-07

1234ｙｆ

4.83E-07

R32

1.10E-04

1234ｙｆ

1.10E-04

着火源の作動がトリガー
5・2・23R32

3.30E-06

R32

2.07E-07

1234ｙｆ

6.93E-06

1234ｙｆ

4.34E-07

急速漏れ
10Kg/ｈ発生確率
5・2・27

噴出漏れ時
の空間的遭
遇確率
5・2・7

時間的遭遇
確率
5・2・4

R32

1.85.E-03

1234ｙｆ

3.87.E-03

時間的遭遇
確率
5・2・11R32

1.25.E-04

R32

5.21E-01

R32

6.33.E-06

1234ｙｆ

1.25.E-04

1234ｙｆ

5.21.E-01

1234ｙｆ

1.33.E-05

R32

8.96.E+00

R32

2.06.E-04

1.88.E+01

1234ｙｆ2.06.E-04

噴出漏れ時の空間的遭遇確率5・2・18

ガス給湯器
5・2・12

燃焼式
暖房機
5・2・5

R32

4.17E-05

1234ｙｆ

4.17E-05

ガス炊飯器
5・2・13R32

6.33.E-03

1234ｙｆ

1.33.E-02

漏電
スパーク
5・2・24

1.88E-01

1234ｙｆ

1.88E-01

R32

8.33E-02

1234ｙｆ

8.33E-02

ガス
オーブン
5・2・14ガスフライ
ヤー
5・2・15

8.33E-05

R32

8.33E-02

R32

8.33E-02

R32

8.33E-02

1234ｙｆ

8.33E-05

1234ｙｆ

8.33E-02

1234ｙｆ

8.33E-02

1234ｙｆ

8.33E-02

1234ｙｆ

2.31E-08

R32

1.0E-01

1234ｙｆ

1.0E-01

R32

1.0E-021234ｙｆ

1.0E-02

バックヤード
に流れ込む
確率

ガスコンロ
5・2・16R32

2.31E-08

5・2・20

5・2・19

カセットコンロ
5・2・6

R32

空間的遭遇確
率換算係数

可燃空間の
時間・体積

5・2・22R32

8.96.E+00

R32

7.07.E-04

1234ｙｆ

1.88.E+01

1234ｙｆ

7.07.E-04

12

可燃空間の
時間・体積

5・2・25設置台数からの噴出もれ確率

5・2・21R32

8.87E-05

R32

2.13E-05

1234ｙｆ

2.13E-05

噴出漏れ
75Kg/h発生確率
5・2・28

空間的遭遇
確率換算係
数
5・2・9

1234ｙｆ

8.87E-05

ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞに存在する冷媒が可燃濃度に「達する確率

5・2・17

可燃空間の
時間・体積
5・2・8

R32
1234ｙｆR32

8.96E+00

1234ｙｆ

1.88E+01微燃性冷媒リスクアセスメント
使用時ＦＴＡ（店内設置 使用時対応ケース）（クローズ・対策ケース）

店舗内で着火する。
5・2・1

可燃範囲内に着火源が存在する
5・2・2

R32

7.68E-07

1234ｙｆ

1.61E-06

R32

8.45E-111234ｙｆ

1.77E-10

目標値

2.00E-08

冷媒漏洩発生確率
5・2・26

店舗内
可燃空間の発生がトリガー
5・2・3

ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ内
可燃空間の発生がトリガー
5・2・10R32

2.31E-07

1234ｙｆ

4.83E-07

R32

1.10E-04

1234ｙｆ

1.10E-04

着火源の作動がトリガー
5・2・23R32

3.30E-07

R32

2.07E-07

1234ｙｆ

6.93E-07

1234ｙｆ

4.34E-07

急速漏れ
10Kg/ｈ発生確率
5・2・27

噴出漏れ時
の空間的遭
遇確率
5・2・7

時間的遭遇
確率
5・2・4

R32

1.85.E-03

1234ｙｆ

3.87.E-03

時間的遭遇
確率
5・2・11R32

1.25.E-04

R32

5.21E-02

R32

6.33.E-06

1234ｙｆ

1.25.E-04

1234ｙｆ

5.21.E-02

1234ｙｆ

1.33.E-05

R32

8.96.E+00

R32

2.06.E-04

1.88.E+01

1234ｙｆ2.06.E-04

噴出漏れ時の空間的遭遇確率5・2・18警報
5・2・30ガス給湯器
5・2・12

燃焼式
暖房機
5・2・5

R32

4.17E-05

1234ｙｆ

4.17E-05

ガス炊飯器
5・2・13R32

6.33.E-03

1234ｙｆ

1.33.E-02

漏電
スパーク
5・2・24

1.88E-01

1234ｙｆ

1.88E-01

R32

8.33E-02

1234ｙｆ

8.33E-02

R32

1.00.E-01

1234ｙｆ

1.00.E-01

ガス
オーブン
5・2・14ガスフライ
ヤー
5・2・15

8.33E-05

R32

8.33E-02

R32

8.33E-02

R32

8.33E-02

1234ｙｆ

8.33E-05

1234ｙｆ

8.33E-02

1234ｙｆ

8.33E-02

1234ｙｆ

8.33E-02

1234ｙｆ

2.31E-08

R32

1.0E-01

1234ｙｆ

1.0E-01

R32

1.0E-021234ｙｆ

1.0E-02

バックヤード
に流れ込む
確率

ガスコンロ
5・2・16R32

2.31E-08

5・2・20

5・2・19

カセットコンロ
5・2・6

R32

空間的遭遇確
率換算係数

可燃空間の
時間・体積

5・2・22R32

8.96.E+00

R32

7.07.E-04

1234ｙｆ

1.88.E+01

1234ｙｆ

7.07.E-04

13

可燃空間の
時間・体積

5・2・25設置台数からの噴出もれ確率

5・2・21R32

8.87E-05

R32

2.13E-05

1234ｙｆ

2.13E-05

噴出漏れ
75Kg/h発生確率
5・2・28

空間的遭遇
確率換算係
数
5・2・9

1234ｙｆ

8.87E-05

ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞに存在する冷媒が可燃濃度に「達する確率

5・2・17

可燃空間の
時間・体積
5・2・8

R32
1234ｙｆR32

8.96E+00

1234ｙｆ

1.88E+01微燃性冷媒リスクアセスメント

低温機器RA-SWG 2016/08/25
株式会社 岡村製作所

確率数値割付表使用時確率数値割付（対策・未対策）
オープンケース

No.

使用時

項目

（32）・（1234ｙｆ）低温機器検討データ
R32冷媒
R1234yf冷媒
未対策
対策
未対策
対策

備考

5・2・1
5・2・2

店舗内で着火する。
可燃範囲内に着火源が存在する。

2.80E-08
2.45E-04

5.51.E-11
5.01.E-07

5.76E-08
5.24E-04

1.09.E-10 =No5・2・2*No5・2・26
9.91.E-07 =No5・2・3+No5・2・10+No5・2・23

5・2・3
5・2・4
5・2・5
5・2・6

店舗内可燃空間の発生がトリガー
時間的遭遇確率
燃焼式暖房機
カセットコンロ

1.08E-05
1.25E-04
4.17E-05
8.33E-05

1.07.E-07
1.25.E-04
4.17.E-05
8.33.E-05

2.25E-05
1.25E-04
4.17E-05
8.33E-05

2.25.E-07 =No5・2・4*No5・2・7
1.25.E-04 =No5・2・5+No5・2・6
4.17.E-05 4.17E-05 ＝0.0001*10ｈｒ/24ｈｒ
8.33.E-05 8.33E-05 ＝0.001*2ｈｒ/24ｈｒ

5・2・7

噴出漏れ時の空間的遭遇確率

8.60E-02

8.60.E-04

1.80E-01

1.80.E-03 =No5・2・8+No5・2・9

5・2・8
5・2・9

可燃空間の時間・体積
空間的遭遇確率換算係数

6.10E+02
1.41E-04

6.10.E+02
1.41.E-04

1.28E+03
1.41E-04

1.28.E+03 R32・（R1234yf) 漏洩シュミレーションの最大値
1.41.E-04 可燃域継続時間：1/、31min、空間体積：（W*D*H)=84.7㎡*2.7m＝228.7㎥ ⇒ 1.41E-04

5・2・10
5・2・11
5・2・12
5・2・13
5・2・14
5・2・15
5・2・16

ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ内可燃空間の発生がトリガー
時間的遭遇確率
ガス給湯器
ガス炊飯器
ガスオーブン
ガスフライヤーガスコンロ

2.17E-04
5.21E-01
1.88E-01
8.33E-02
8.33E-02
8.33E-02
8.33E-02

2.15.E-07
5.21.E-02
1.88.E-01
8.33.E-02
8.33.E-02
8.33.E-02
8.33.E-02

4.72E-04
5.21E-01
1.88E-01
8.33E-02
8.33E-02
8.33E-02
8.33E-02

4.71.E-07 =No5・2・11*No5・2・17
5.21.E-02 =No5・2・12+No5・2・13+No5・2・14+No5・2・15+No5・2・16
1.88.E-01 1.88E-01 ＝0.9*5ｈｒ/24ｈｒ （湯沸器設置確率99％・ｶﾞｽ器具確率90％・10時間運転稼働率50％）
8.33.E-02 8.33E-02 ＝0.4*5ｈｒ/24ｈｒ （ｲﾝｽﾄｱ調理率80％・調理器具ｶﾞｽ比率50％・10時間運転稼働率50％）
8.33.E-02 8.33E-02 ＝0.4*5ｈｒ/24ｈｒ （ｲﾝｽﾄｱ調理率80％・調理器具ｶﾞｽ比率50％・10時間運転稼働率50％）
8.33.E-02 8.33E-02 ＝0.4*5ｈｒ/24ｈｒ （ｲﾝｽﾄｱ調理率80％・調理器具ｶﾞｽ比率50％・10時間運転稼働率50％）
8.33.E-02 8.33E-02 ＝0.4*5ｈｒ/24ｈｒ （ｲﾝｽﾄｱ調理率80％・調理器具ｶﾞｽ比率50％・10時間運転稼働率50％）

バックヤードに存在する冷媒が可燃濃度に達する確率
5・2・18 噴出漏れ時の空間的遭遇確率
5・2・19 可燃空間の時間体積
5・2・20 空間的遭遇確率換算係数

4.14E-04

4.13.E-06

9.05E-04

9.05.E-06 =No5・2・18*No5・2・21

4.14E-01
6.10E+02
7.07E-04

4.13.E-03
6.10.E+02
7.07.E-04

9.05E-01
1.28E+03
7.07E-04

9.05.E-03 =No5・2・19*No5・2・20
1.28.E+03 No5・2・8と同等値
7.07.E-04 可燃域継続時間：1/、31min、空間体積：（W*D*H)=16.9㎡*2.7m＝45.63㎥ ⇒ 7.07E-04

5・2・21 設置台数からの噴出漏れ確率
5・2・22 バックヤードの流れ込む確率

1.00E-01
1.00E-02

1.00.E-01
1.00.E-02

1.00E-01
1.00E-02

1.00.E-01 設置台数を10台とし、1台からの噴出漏れと想定し漏れ台数平均を1/10と仮定する。
1.00.E-02 着火源の存在するバックヤードに流れ込む確率を1/100と仮定す。

5・2・23 着火源の作動がトリガー
5・2・24 漏電スパーク
5・2・25 可燃空間の時間・体積

1.79E-05
2.31E-08
7.75E+02

1.79.E-07
2.31.E-08
7.75.E+02

2.95E-05
2.31E-08
1.28E+03

2.95.E-07 =No5・2・24*No5・2・25
2.31.E-08 2.31E-10 ＝0.00001*2ｓ/24ｈｒ
1.28.E+03 R32シュミレーション結果より 噴出漏れ（610.2㎥・min）+急速漏れ（1.64.7㎥・min）＝774.9㎥・min

5・2・26 冷媒漏洩発生確率
5・2・27 急速漏れ10Kg/h発生確率

1.10E-04
8.87E-05

1.10.E-04
8.87.E-05

1.10E-04
8.87E-05

1.10.E-04 =No5・2・27+No5・2・28
8.87.E-05 R32解析結果より 急速漏れ確率（2009～13年の年間発生確率の平均値）

2.13E-05

R32解析結果より 噴出漏れ確率（2009～13年の年間発生確率の平均値）※ ピット漏れ可燃時空積610.2㎥/minに対し、庫内漏れ可燃時空積2103㎥/minの方が可燃時空積は大きいが2.13.E-05
庫内漏れの為ケース内FANﾓｰﾀｰが回転しているので可燃時空積が拡散される為、危険性の高い可燃時空積
610.2㎥/minの数値を使用する。

5・2・17

5・2・28 噴出漏れ75Kg/h発生確率

2.13E-05

5・2・29 サーキュレートファン
5・2・30 警報

1.00.E-02
1.00.E-02
1.00.E-01

1.00.E-02
1.00.E-01

目標数値 2.00E-08
火災事故の発生確率 （1台当り計算結果）

2.80E-08

5.51E-11

5.76E-08

1.09E-1014微燃性冷媒リスクアセスメント
使用時ＦＴＡ（店内設置 使用時対応ケース）（オープン・未対策ケース）

店舗内で着火する。
5・2・1

可燃範囲内に着火源が存在する
5・2・2

R32

2.45E-04

1234ｙｆ

5.24E-04

R32

2.80E-08

1234ｙｆ

5.76E-08

目標値

2.00E-08

冷媒漏洩発生確率
5・2・26

店舗内
可燃空間の発生がトリガー
5・2・3

ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ内
可燃空間の発生がトリガー
5・2・10R32

1.08E-05

1234ｙｆ

2.25E-05

R32

1.10E-04

1234ｙｆ

1.10E-04

着火源の作動がトリガー
5・2・23R32

2.17E-04

R32

1.79E-05

1234ｙｆ

4.72E-04

1234ｙｆ

2.95E-05

急速漏れ
10Kg/ｈ発生確率
5・2・27

噴出漏れ時
の空間的遭
遇確率
5・2・7

時間的遭遇
確率
5・2・4

R32

8.60.E-02

1234ｙｆ1.80.E-01

時間的遭遇
確率
5・2・11R32

1.25.E-04

R32

5.21E-01

R32

4.14.E-04

1234ｙｆ

1.25.E-04

1234ｙｆ

5.21.E-01

1234ｙｆ9.05.E-04

R32

6.10.E+02

R32

1.41.E-04

1.28.E+03

1234ｙｆ

1.41.E-04

噴出漏れ時の空間的遭遇確率5・2・18

ガス給湯器
5・2・12

燃焼式
暖房機
5・2・5

R32

4.17E-05

1234ｙｆ

4.17E-05

ガス炊飯器
5・2・13R32

4.14.E-01

1234ｙｆ9.05.E-01

漏電
スパーク
5・2・24

1.88E-01

1234ｙｆ

1.88E-01

R32

8.33E-02

1234ｙｆ

8.33E-02

ガス
オーブン
5・2・14ガスフライ
ヤー
5・2・15

8.33E-05

R32

8.33E-02

R32

8.33E-02

R32

8.33E-02

1234ｙｆ

8.33E-05

1234ｙｆ

8.33E-02

1234ｙｆ

8.33E-02

1234ｙｆ

8.33E-02

1234ｙｆ

2.31E-08

R32

1.0E-01

1234ｙｆ

1.0E-01

R32

1.0E-021234ｙｆ

1.0E-02

バックヤード
に流れ込む
確率

ガスコンロ
5・2・16R32

2.31E-08

5・2・20

5・2・19

カセットコンロ
5・2・6

R32

空間的遭遇確
率換算係数

可燃空間の
時間・体積

5・2・22R32

6.10.E+02

R32

7.07.E-04

1234ｙｆ

1.28.E+03

1234ｙｆ

7.07.E-04

15

可燃空間の
時間・体積

5・2・25設置台数からの噴出もれ確率

5・2・21R32

8.87E-05

R32

2.13E-05

1234ｙｆ

2.13E-05

噴出漏れ
75Kg/h発生確率
5・2・28

空間的遭遇
確率換算係
数
5・2・9

1234ｙｆ

8.87E-05

ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞに存在する冷媒が可燃濃度に「達する確率

5・2・17

可燃空間の
時間・体積
5・2・8

R32
1234ｙｆR32

7.75E+02

1234ｙｆ

1.28E+03

微燃性冷媒リスクアセスメント
使用時ＦＴＡ（店内設置 使用時対応ケース）（オープン・対策ケース）

店舗内で着火する。
5・2・1

可燃範囲内に着火源が存在する
5・2・2

R32

5.01E-07

1234ｙｆ

9.91E-07

R32

5.51E-111234ｙｆ

1.09E-10

目標値

2.00E-08

冷媒漏洩発生確率
5・2・26

店舗内
可燃空間の発生がトリガー
5・2・3

ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ内
可燃空間の発生がトリガー
5・2・10R32

1.07E-07

1234ｙｆ

2.25E-07

R32

1.10E-04

1234ｙｆ

1.10E-04

着火源の作動がトリガー
5・2・23R32

2.15E-07

R32

1.79E-07

1234ｙｆ

4.71E-07

1234ｙｆ

2.95E-07

急速漏れ
10Kg/ｈ発生確率
5・2・27

噴出漏れ時
の空間的遭
遇確率
5・2・7

時間的遭遇
確率
5・2・4

R32

8.60.E-04

1234ｙｆ1.80.E-03

時間的遭遇
確率
5・2・11R32

1.25.E-04

R32

5.21E-02

R32

4.13.E-06

1234ｙｆ

1.25.E-04

1234ｙｆ

5.21.E-02

1234ｙｆ9.05.E-06

可燃空間の
時間・体積
5・2・8

R32
1234ｙｆR32

4.17E-05
4.17E-05

6.10.E+02

R32

1.41.E-04

1.28.E+03

1234ｙｆ

1.41.E-04

R32

2.13E-05

1234ｙｆ

2.13E-05

1.00.E-02
1.00.E-02

噴出漏れ時の空間的遭遇確率

警報
5・2・30ガス給湯器
5・2・12

燃焼式
暖房機
5・2・5

1234ｙｆR32

8.87E-05

噴出漏れ
75Kg/h発生確率
5・2・28

空間的遭遇確率換算係数
5・2・91234ｙｆ

8.87E-05

ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞに存在する冷媒が可燃濃度に「達する確率

5・2・17

サーキュ
レートファン
5・2・29R32
1234ｙｆ

ガス炊飯器
5・2・13R32

1.88E-01

1234ｙｆ

1.88E-01

R32

8.33E-02

1234ｙｆ

8.33E-02

5・2・18ガス
オーブン
5・2・14ガスフライ
ヤー
5・2・154.13.E-03

1234ｙｆ9.05.E-03

R32

1.00.E-01

1234ｙｆ

1.00.E-01

5・2・21

8.33E-05

R32

8.33E-02

R32

8.33E-02

R32

8.33E-02

1234ｙｆ

8.33E-05

1234ｙｆ

8.33E-02

1234ｙｆ

8.33E-02

1234ｙｆ

8.33E-02

R32

2.31E-08

1234ｙｆ

2.31E-08

R32

1.0E-01

1234ｙｆ

1.0E-01

R32

1.0E-021234ｙｆ

1.0E-02

空間的遭遇確
率換算係数

可燃空間の
時間・体積

5・2・20

5・2・19バックヤード
に流れ込む
確率

ガスコンロ
5・2・16

R32

漏電
スパーク
5・2・24
設置台数からの噴出もれ確率

サーキュ
レートファン
5・2・29
カセットコン
ロ
5・2・6

R32

5・2・22R32

1.00E-02

R32

6.10.E+02

R32

7.07.E-04

1234ｙｆ

1.00E-02

1234ｙｆ

1.28.E+03

1234ｙｆ

7.07.E-04

16

5・2・25

サーキュ
レートファン
5・2・29R32

7.75E+02

R32

1.00E-02

1234ｙｆ

1.28E+03

1234ｙｆ

1.00E-02

可燃空間の
時間・体積

表1 微燃性冷媒リスクアセスメント
修理時確率数値割付［別置オープンショーケース］
No.

2016.11.11

中野冷機株式会社（Ｒ32）低温機器検討データ

項目
R32

修
理

低温機器RA-SWG

確率数値割付表

R1234yf

備考

目標値（専門業者）

5.3.1

冷媒の存在に気が付かない

1.00E-01

1.00E-01

10回に1回は、ロウ付け前にｹﾞｰｼﾞﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞの確認を忘れるとした

5.3.2

サービスマンが漏洩に気付かない確率

1.00E-01

1.00E-01

10回に1回は気付かないとした

5.3.3

冷媒回収不十分

1.00E-03

1.00E-03

ヒューマンエラー（2.4 人的作業ミスの発生確率）

5.3.4

未回収

1.00E-03

1.00E-03

ヒューマンエラー（2.4 人的作業ミスの発生確率）

5.3.5

閉鎖回路に冷媒が残存

1.00E-03

1.00E-03

ヒューマンエラー（2.4 人的作業ミスの発生確率）

5.3.6

閉鎖回路部の部品交換

2.65E-03

2.65E-03

膨張弁・電磁弁交換比率

5.3.7

サービスマンの作業ミス

1.00E-03

1.00E-03

ヒューマンエラー（2.4 人的作業ミスの発生確率）

5.3.8

修理時に配管接続部品の破損による冷媒漏洩の発生確率

1.00E-04

1.00E-04

閉鎖回路内に冷媒が残存状態で部品交換作業時に交換部品を破損する確率なので、ヒューマンｴﾗｰ1.00E-03×0.1とする。

5.3.9

営業中に修理作業を行う確率

5.00E-01

5.00E-01

使用者から早急な復旧を依頼されて、営業中に修理作業を行う。

5.3.10

他系統から漏洩した冷媒の可燃域が届く確率

5.00E-01

5.00E-01

１系統にケース4台連結、10ｍ以内は漏洩冷媒が届く確率とすると、ケースが4台（2.5ｍ）以内で並ぶ確率は5/8、ただし、長尺ケース（3.6ｍ）出荷割合が最大であるので1/2とした。

5.3.11

ロウ付け修理時のバーナーによる可燃域内の着火源存在確率

1.00E+00

1.00E+00

作業時間=バーナー点火時間として1.0とした

5.3.12

他系統からの漏洩時のバーナーによる可燃域内の着火源存在確率

1.33E-01

1.33E-01

ロウ付け時間8分（2分/回×4回）でサービス時間を1ｈｒとした 8min/60min=1.33E-01

5.3.13

時間・体積あたりのロウ付けバーナの存在確率

3.70E-03

3.70E-03

ロウ付けバーナー使用回数4回、サービス時間1ｈｒ、作業空間18m3 （＝4回/60min・18m3）
ロウ付けバーナーはプロパンとアセチレンがある。プロパンは着火しない、アセチレンが不明。
使用比率が不明のため、アセチレン使用が100%とした（低温機器ﾃﾞｰﾀ[130回/年]÷ストック台数49,000台／10年）≒2.65E-3

5.3.14アセチレンバーナーを使用

1.00E+00

1.00E+00

5.3.15

バーナーでの着火確率5.00E-01

5.00E-01

冷媒噴出部では冷媒流速により着火しない条件があるため、着火確率50%とする

5.3.16

バーナー使用時にサービスマン側へ冷媒が漏洩する確率

6.60E-04

6.60E-04

冷媒が噴出してから10s以内に着火するとした
10s間噴出漏れ（75kg/h）の冷媒漏洩量から可燃空間体積を計算（SWG資料No.vr-08-04-1）
空間体積（サービススペース）=W×D×H=1×0.5×2=1m3

5.3.17

ロウ付けサービスの時間率 （2ｈｒ）

2.28E-04

2.28E-04＝2ｈｒ/24ｈｒ/365日

5.3.18

サービスマン側へ冷媒が漏洩する確率

8.62E-02

8.62E-02

シミュレーション結果から

5.3.21

燃焼式調理器具の着火源存在確率

8.33E-05

8.33E-05

5.3.22燃焼式暖房機の着火源存在確率

4.17E-05

4.17E-05

5.3.23電磁接触器の着火源存在確率

1.54E-05

1.54E-05

5.3.24

電動工具による火花の着火源存在確率

6.94E-07

6.94E-07

5.3.25

電気器具による漏電ｽﾊﾟｰｸの着火源存在確率

2.31E-08

2.31E-08

5.3.26

サービスマンの喫煙率

0.00E+00

0.00E+00

2015年のJT統計 日本人男性の喫煙率31.0％ ただしサービス中の室内での喫煙はない

5.3.27

噴出漏れ（75kg/h）発生確率

2.13E-05

2.13E-05

噴出漏れ確率（2009～13年の年間発生率の平均値）

5.3.28急速漏洩（10kg/h）発生確率

8.87E-05

8.87E-05

急速漏れ確率（2009～13年の年間発生率の平均値）

5.3.29

微少漏れ（1kg/h）発生確率

3.20E-03

3.20E-03

微少漏れ確率（2009～13年の年間発生率の平均値）

5.3.30

噴出漏れによる可燃空間の時間・体積

6.10E+02

1.28E+03

シミュレーション結果から 610.2［m3・min］

5.3.31

急速漏れによる可燃空間の時間・体積

1.65E+02

3.46E+02

シミュレーション結果から 164.7［m3・min］

5.3.32

急速漏れによる可燃空間の時間・体積
作業時間考慮した値

8.12E+01

1.71E+02

5.3.33

噴出洩れ時の空間的遭遇確率

8.62E-02

1.81E-01

5.3.34急速洩れ時の空間的遭遇確率

5.92E-03

1.24E-02

5.3.35

サーキュレートファンの故障確率

1.00E-02

1.00E-02

5.3.36

サーキュレートファンの電源を誤って切る確率。

1.00E-01

1.00E-01

サーキュレートファンを専用電源とすることで、修理作業者が誤って切ることを防止する。

5.3.37

冷媒漏洩センサの携行5.00E-02

5.00E-02

安全対策 教育により微燃性冷媒を使用している低温機器の修理時は修理内容に関わらず必ず冷媒漏洩センサを携行する事として、ポカミス1/10しか忘れないとした。

5.3.38

裸火・燃焼機器に関する教育

1.00E-01

1.00E-01

作業中、燃焼機器等の裸火の使用についての注意喚起、教育を実施する。

5.3.39活線作業に関する教育

1.00E-01

1.00E-01

活線作業での注意喚起、教育を実施する。

発火事故の発生確率（1台当り計算結果）＜未対策＞

8.86E-04

1.86E-03

2.00E-07

発火事故の発生確率（1台当り計算結果）＜対策＞

4.43E-08

9.30E-08

2.00E-07

計算内容 ＝普及率*使用時間率
燃焼式調理器具（試食用） 8.33E-5 ＝0.001*2hr/24ｈｒ
計算内容 ＝普及率*使用時間率*年間使用期間率（半年）
燃焼式暖房機（ｽﾄｰﾌﾞ） 4.17E-5 ＝0.0001*10hr/24ｈｒ
計算内容 ＝動作回数（回/日）*開閉時間率*5kVA以上の使用率
電磁接触器の開閉(除霜jﾋｰﾀ用) 1.54E-5 ＝10回/日*2秒/24ｈｒ*1/15
計算内容 ＝使用率*1回の作業時間
電動工具の火花 6.94E-7 ＝0.0001*10分/24ｈｒ
計算内容 ＝漏電発生確率（ヒューマンエラー＝1*E-3）*スパークの持続時間
漏電ｽﾊﾟｰｸ 2.31E-8 ＝0.001*2ｓ/24ｈｒ

シミュレーション結果から 164.7［m3・min］。可燃域継続時間121.65[分]が作業時間60[分]を越えるため、作業時間内の時間体積とする
164.7［m3・min］/121.65[分]×60[分]＝81.23［m3・min］
噴出洩れ時の空間的遭遇確率＝可燃域平均体積／設置体積＝610.2ｍ3・ｍin/30.95[分]/（84.7*2.7）ｍ3＝8.62E-02
急速洩れ時の空間的遭遇確率＝可燃域平均体積／設置体積＝164.7ｍ3分/121.65分/（84.7*2.7）ｍ3＝5.92E-03
サーキュレートファンを取付ることで噴出洩れ、急速漏れともに可燃域の生成がなくなるが、ファン故障により不動の確率を加味する。常時運転なので故障率が高い。メーカー保証期間は5万時間程度≒5.7年。

R32に対するR1234ｙｆの時空積の倍率
2.1

可燃空間平均体積（=610.2m3・min/30.95min=19.72m3）÷設置空間体積（84.7×2.7m3）=8.62E-217微燃性冷媒安全検討WG
2016.11.11（低温機器リスクアセスメントSWG）

微燃性冷媒リスクアセスメント
修理時FTA（低温機器［別置オープンショーケース］ 店内設置 対策ケース）

担当 中野冷機㈱Ｎｏ．１

FTA資料-SC03

修理・サービス作業中の冷媒への着火●印：Ｒ290とＲ32とで異なる割付
R32
R1234yf
R32

4.43E-08
9.30E-08

目標値(専門業者）

2.00E-07

喫煙しながらサービスは行わない

1.0E-01

ロウ付けバーナー、喫煙に伴わない冷媒への着火

修理部のロウ付けバ＾－ナーによる冷媒への着火
R32
R1234yf

R32
R1234yf

9.28E-13
1.62E-12

4.43E-08
9.30E-08

R32
R1234yf0

故障部品交換修理に伴う漏洩冷媒への着火
6.09E-13
1.27E-12
R32
R1234yf

3.20E-13
3.55E-13

R32
R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

0

ロウ付けバーナー、喫煙に伴わない着火源が可燃域に存
在する確率
5.3.A

漏洩箇所の修理に伴う漏洩冷媒への着火

R32
R1234yf

ロウ付け作業を伴わない冷媒漏洩の発生確率

冷媒漏洩センサの携行
5.3.37

1.09E-02
2.30E-02

R32
R1234yf

R32
R1234yf

5.00E-02
5.00E-02

8.10E-05
8.10E-05

0

ロウ付け作業に伴う冷媒漏洩確率
5.3.C

可燃範囲に着火源が存在する確率R32
R1234yf

故障部品の交換作業頻度
5.3.6
R32
R1234yf

2.00E-06
2.00E-06

1.15E-04
2.39E-04

0
R32
R1234yf0

修理作業による噴出洩れの発生確率

2.65E-03
2.65E-03

修理作業による
急速洩れの発生確率

R32
R1234yf0

サービスマンの喫煙に伴う着火
5.3.26

1.00E-06
1.00E-06

R32
R1234yf

8.00E-05
8.00E-05

0

サーキュレート
ファンが故障する
確率
5.3.35
R32
R1234yf

冷媒回路内に冷媒が残存している確率

冷媒の残存に
気付かない
5.3.1
R32
R1234yf

1.00E-02
1.00E-02

可燃性空間生成がトリガー

R32
R1234yf

着火源ＯＮがトリガー

R32
R1234yf

2.00E-03
2.00E-03

1.65E-06
1.65E-06

R32
R1234yf

0

1.13E-04
2.37E-04

0

サーキュレート
ファンが故障する
確率
5.3.35

1.00E-01
1.00E-01

冷媒回収忘れ

冷媒回収不十分
5.3.3

R32
R1234yf
R32
R1234yf

00

1.00E-03
1.00E-03

0

バーナー使用時にサービスマン側へ冷媒が漏洩する確率
5.3.16

可燃域内の着火源の存在確率
5.3.11

1.00E-03
1.00E-03

0

R32
R1234yf0

R32
R1234yf

1.00E-02
1.00E-02

1.00E-04
1.00E-04

0

0

急速洩れ
の発生確率

0

サーキュレート
ファンの電源を切る確率
5.3.36

バーナーでの着火確率
5.3.15

噴出洩れ
の発生確率

冷媒漏洩センサの携行
5.3.37配管接続部品の破損による冷媒漏洩の
発生確率

R32
R1234yf

8.00E-03
8.00E-03

R32
R1234yf

5.3.8
R32
R1234yf

1.00E+00
1.00E+00

R32
R1234yf

6.60E-04
6.60E-04

R32
R1234yf

5.00E-01
5.00E-01

R32
R1234yf

1.00E-01
1.00E-01

R32
R1234yf

5.00E-02
5.00E-02

R32
R1234yf

サーキュレート
ファンが故障する
確率
5.3.35
1.00E-02
1.00E-02

1.00E-04
1.00E-04

0

R32
R1234yf

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

サーキュレート
ファンの電源を切る確率
5.3.36

2.65E-06
2.65E-06

R32
R1234yf

0

1.00E-01
1.00E-01

R32
R1234yf

5.00E-02
5.00E-02

R32
R1234yf

R32
R1234yf

1.00E-01
1.00E-01

6.10E+02
1.28E+03

0

0

0

R32
R1234yf

3.70E-03
3.70E-03

R32
R1234yf

1.00E+00
1.00E+00

0

0

アセチレン
バーナーを使用
5.3.14

時間・体積当りの
ロウ付けバーナーの存在確率
5.3.13噴出洩れ発生時の可燃空間の時間・体積
5.3.30

裸火・燃焼機器に関する教育5.3.38

冷媒漏洩センサの携行
5.3.37

サービスマンが漏洩に気付かない
確率
5.3.2
R32
R1234yf

1.00E-01
1.00E-01

R32
R1234yf

配管接続部品の破損による冷媒
漏洩の発生確率

5.3.7

5.3.7

5.3.7

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

R32
R1234yf

2.65E-03
2.65E-03

R32
R1234yf

2.51E-10
2.51E-10

2.51E-16
2.51E-16

R32
R1234yf0

R32
R1234yf

1.00E-02
1.00E-02

R32
R1234yf

2.28E-04
2.28E-04

0

R32
R1234yf
R32
R1234yf

サービス作業に伴わない
冷媒漏洩
5.3.B

1.00E-06
1.00E-06

R32
R1234yf

1.33E-01
1.33E-01

急速洩れ発生時の可燃空間の時間・体積
5.3.32

R32
R1234yf

R32
R1234yf

8.12E+01
1.71E+02

2.00E-06
2.00E-060

他系統から漏洩した冷媒の可燃域が届く確率
5.3.10
R32
R1234yf

5.00E-01
5.00E-01

R32
R1234yf

8.62E-02
8.62E-02

R32
R1234yf

R32
R1234yf

2.51E-10
2.51E-100

修理作業ミスによる冷媒漏洩の発生確率

作業部位の間違いによる冷媒漏洩の
発生確率

5.3.7

5.3.7

5.3.7

1.00E-03
1.00E-03

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

1.28E-04
2.69E-04

R32
R1234yf

3.70E-03
3.70E-03

他系統からロウ付け作業に伴う冷媒漏洩確率5.3.C
R32
R1234yf

2.00E-06
2.00E-06

6.10E+02
1.28E+03

0

0

R32
R1234yf

1.00E+00
1.00E+00

R32
R1234yf

1.00E-01
1.00E-01

R32
R1234yf

R32
R1234yf

3.70E-03
3.70E-03

1.00E-01
1.00E-01

R32
R1234yf

R32
R1234yf

1.00E+00
1.00E+00

裸火・燃焼機器に関する教育5.3.385.00E-02
5.00E-020

サービスマンが漏洩に気付かない
確率
5.3.2

アセチレン
バーナーを使用
5.3.14

R32
R1234yf

噴出洩れ発生に荷可燃範囲内に着火源が存在する確率0

冷媒漏洩センサの携行
5.3.3700

時間・体積当りのロ付けバーナーの存在確率
5.3.130

サーキュレート
ファンの電源を切る確率
5.3.36

サービスマンが漏洩に気付かない
確率
5.3.2

0

R32
R1234yf

1.50E-05
3.16E-05

1.00E-01
1.00E-01

アセチレン
バーナーを使用
5.3.14噴出洩れ発生時の可燃空間の時間・体積
5.3.30
他系統からのサービス作業に伴わない
冷媒漏洩
5.3.B

R32
R1234yf0

時間・体積当りのロ付けバーナーの存在確率
5.3.130

他系統から冷媒漏洩確率

2.51E-10
2.51E-100

1.00E-03
1.00E-03

急速洩れ発生時に可燃範囲内に着火源が存在する確率

サーキュレート
ファンの電源を切る確率
5.3.36002.13E-05
2.13E-05

R32
R1234yf0

サービスマン側へ冷媒が漏洩する確率
5.3.18噴出洩れ（75ｋｇ/ｈ）
発生確率
5.3.27

8.87E-05
8.87E-05

1.15E-03
1.15E-030

可燃域内の着火源の存在確率
5.3.12
R32
R1234yf0

急速漏洩（10ｋｇ/ｈ）
発生確率
5.3.28R32
R1234yf

1.10E-04
1.10E-04
0

サービス作業に伴わない
冷媒漏洩発生確率

ロウ付けサービス
する時間率
5.3.17

5.3.7

1.00E-03
1.00E-03

着火源ＯＮがトリガー

R32
R1234yf

2.51E-10
2.51E-10

フレアナット緩みによる冷媒漏洩の発生確率

フレアナット締付け
作業ミスよる冷媒漏洩の発生確率

1.27E-03
1.42E-03

可燃空間生成がトリガー

R32
R1234yf

R32
R1234yf0

R32
R1234yf

サービス作業に伴わない
冷媒漏洩
5.3.B

サーキュレート
ファンが故障する
確率
5.3.35

1.00E-03
1.00E-03

5.3.7
R32
R1234yf

サービス作業に伴わない
他系統からの冷媒漏洩
R32
R1234yf

R32
R1234yf

バルブ操作ミスによる冷媒漏洩の発生確率

可燃範囲内に着火源が存在する確率サービス作業に伴わない
冷媒漏洩

0

冷媒回収用
ホースの亀裂による冷媒漏洩の発生確率0

閉鎖回路内の部品交換
5.3.6

1.00E-03
1.00E-030

冷媒回収作業ミスによる残存冷媒の存在確率

0

閉鎖回路内に
冷媒が残存
5.3.5

R32
R1234yf

0

0

0

0

閉鎖回路内に冷媒が残存

未回収
5.3.4

1.00E-01
1.00E-01

R32
R1234yf

R32
R1234yf

1.00E-01
1.00E-0100

サーキュレート
ファンの電源を切る確率
5.3.36
R32
R1234yf

1.00E-01
1.00E-01

1.13E-04
2.37E-04

冷媒漏洩センサの携行
5.3.37
R32
R1234yf

5.00E-02
5.00E-02

裸火・燃焼機器に関する教育5.3.38R32
R1234yf

1.00E-01
1.00E-0118

図1

修理時FTA（低温機器［別置オープンショーケース］ 店内設置 対策ケース）

Ｎｏ．２

ロウ付けバーナー、喫煙に伴わない着火源が可燃域に存在
する確率
5.3.A
R32
R1234yf

1.09E-02
2.30E-02

ロウ付けバーナー、喫煙に伴わない急速洩れ発生時の着火源が可燃域に存在する確率

R32
R1234yf

ロウ付けバーナー、喫煙に伴わない噴出洩れ発生時の着火源が可燃域に存在する確率

2.32E-03
4.88E-03

着火源ONがトリガー

可燃空間生成がトリガー

R32
R1234yf0

R32
R1234yf00

サーキュレート
ファンの電源を切る確率
5.3.36
1.00E-01
1.00E-01

R32
R1234yf

5.92E-03
1.24E-02

R32
R1234yf

3.70E-08
7.77E-08

R32
R1234yf

R32
R1234yf

1.25E-04
1.25E-04

00

サーキュレート
ファンの電源を切る確率
5.3.36

8.33E-05
8.33E-05

1.00E-01
1.00E-01

R32
R1234yf
R32
R1234yf

8.62E-02
1.81E-01

R32
R1234yf

R32
R1234yf

4.17E-05
4.17E-05

R32
R1234yf00

燃焼式調理器の着火源存在確率5.3.21

8.33E-05
8.33E-05

急速洩れ発生時の可燃空間の時間・体積
5.3.31

1.00E-01
1.00E-010

燃焼式暖房機の着火源の存在確率
5.3.22
R32
R1234yf

4.17E-05
4.17E-05

R32
R1234yf

R32
R1234yf

1.54E-05
1.54E-05

R32
R1234yf

4.17E-05
4.17E-05

0

1.41E-04
1.41E-04

R32
R1234yf

0

6.94E-07
6.94E-07

R32
R1234yf0

燃焼式調理器の着火源存在確率5.3.21

電気機器の漏電による着火源の存在確率
5.3.25
2.31E-08
2.31E-08

R32
R1234yf

19

8.33E-05
8.33E-05

図2

R32
R1234yf

4.17E-05
4.17E-05

噴出洩れ発生時の可燃空間の時間・体積
5.3.301.00E-01
1.00E-010

燃焼式暖房機の着火源の存在確率
5.3.22

時間・体積あたりの着火源存在確率0

サーキュレート
ファンの電源を切る確率
5.3.360

電動工具の火花
着火源の存在確率
5.3.24
R32
R1234yf

8.33E-05
8.33E-05

1.65E+02
3.46E+020電磁接触器の着火源の存在確率
5.3.23

R32
R1234yf

1.25E-04
1.25E-04

燃焼式暖房機の時間的遭遇確率5.3.22

時間・体積あたりの着火源存在確率0

サーキュレート
ファンの電源を切る確率
5.3.36

8.61E-03
1.81E-020

燃焼式調理器具の時間的遭遇確率5.3.210

R32R1234yf

5.00E-01
5.00E-010

燃焼式暖房機の着火源の存在確率
5.3.22

R32
R1234yf

5.39E-07
1.13E-06

燃焼式機器類の時間的遭遇確率

営業中に修理作業を行う確率5.3.9

噴出洩れ発生時の空間的遭遇確率5.3.330R32R1234yf

着火源ONがトリガー

R32
R1234yf

R32
R1234yf

燃焼式調理器の着火源存在確率5.3.21

R32
R1234yf

2.32E-03
4.88E-03

5.00E-01
5.00E-01

08.61E-03
1.81E-02

可燃空間生成がトリガー

0燃焼式機器類の時間的遭遇確率

営業中に修理作業を行う確率5.3.9

急速洩れ発生時の空間的遭遇確率5.3.34

R32
R1234yf

R32
R1234yf

R32
R1234yf

1.54E-05
1.54E-05

1.41E-04
1.41E-04

6.10E+02
1.28E+030電磁接触器の着火源の存在確率
5.3.23

R32
R1234yf0

電動工具の火花
着火源の存在確率
5.3.24
R32
R1234yf

6.94E-07
6.94E-07

電気機器の漏電による着火源の存在確率
5.3.25
R32
R1234yf

2.31E-08
2.31E-08

修理時FTA（低温機器［別置オープンショーケース］ 店内設置 対策ケース）

微燃性冷媒安全検討WG
2016.11.11（低温機器リスクアセスメントSWG）

微燃性冷媒リスクアセスメント
修理時FTA（低温機器［別置オープンショーケース］ 店内設置 未対策ケース）

担当 中野冷機㈱Ｎｏ．３

FTA資料-SC03

修理・サービス作業中の冷媒への着火●印：Ｒ290とＲ32とで異なる割付
R32
R1234yf
R32

8.86E-04
1.86E-03

目標値(専門業者）

2.00E-07

喫煙しながらサービスは行わない

1.0E-01

R32
R1234yf

R32
R1234yf

1.27E-07
2.66E-07

故障部品交換修理に伴う漏洩冷媒への着火

漏洩箇所の修理に伴う漏洩冷媒への着火

R32
R1234yf

サービスマンの喫煙に伴う着火
5.3.26

ロウ付けバーナー、喫煙に伴わない冷媒への着火

修理部のロウ付けバ＾－ナーによる冷媒への着火

1.20E-07
2.52E-07

R32
R1234yf

8.86E-04
1.86E-03

R32
R1234yf0

ロウ付けバーナー、喫煙に伴わない着火源が可燃域に存
在する確率
5.3.A

6.71E-09
1.38E-08

R32
R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

ロウ付け作業を伴わない冷媒漏洩の発生確率

1.09E-01
2.30E-01

R32
R1234yf

8.10E-03
8.10E-03

0

ロウ付け作業に伴う冷媒漏洩確率
5.3.C

可燃範囲に着火源が存在する確率R32
R1234yf

2.00E-04
2.00E-04

故障部品の交換作業頻度
5.3.6
R32
R1234yf

2.26E-01
4.75E-01

0
R32
R1234yf0

修理作業による噴出洩れの発生確率

2.65E-03
2.65E-03

R32
R1234yf

修理作業による
急速洩れの発生確率
1.00E-04
1.00E-04

R32
R1234yf

8.00E-03
8.00E-030冷媒回路内に冷媒が残存している確率

冷媒の残存に
気付かない
5.3.1
R32
R1234yf

可燃性空間生成がトリガー

着火源ＯＮがトリガー
0

R32
R1234yf

2.00E-03
2.00E-03

3.30E-04
3.30E-04

R32
R1234yf

R32
R1234yf

配管接続部品の破損による冷媒漏洩の発生確率

2.26E-01
4.75E-01

1.00E-01
1.00E-01

5.3.8
R32
R1234yf

R32
R1234yf
R32
R1234yf

バーナー使用時にサービスマン側へ冷媒が漏洩する確率
5.3.16

可燃域内の着火源の存在確率
5.3.11

1.00E-03
1.00E-03

1.00E-03
1.00E-03000

冷媒回収忘れ

冷媒回収不十分
5.3.3

R32
R1234yf

1.00E+00
1.00E+00

1.00E-04
1.00E-04

R32
R1234yf

バーナーでの着火確率
5.3.15

6.60E-04
6.60E-04

R32
R1234yf

5.00E-01
5.00E-01

0

R32
R1234yf0

閉鎖回路内に冷媒が残存

未回収
5.3.4

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

2.65E-06
2.65E-06

R32
R1234yf

0

6.10E+02
1.28E+03

時間・体積当りの
ロウ付けバーナーの存在確率
5.3.13
R32
R1234yf

3.70E-03
3.70E-03

0

R32
R1234yf

0

0

アセチレン
バーナーを使用
5.3.14

サービスマンが漏洩に気付かない
確率5.3.2

1.00E+00
1.00E+00

R32
R1234yf

1.00E-01
1.00E-01

R32
R1234yf

配管接続部品の破損による冷媒
漏洩の発生確率

5.3.7

5.3.7

フレアナット緩みによる冷媒漏洩の
発生確率

5.3.7

5.3.7

R32
R1234yf

R32
R1234yf

2.65E-03
2.65E-03

R32
R1234yf

2.51E-08
2.51E-08

2.51E-12
2.51E-12

R32
R1234yf

R32
R1234yf

2.51E-08
2.51E-08

R32
R1234yf

2.28E-04
2.28E-04

0

R32
R1234yf
R32
R1234yf

1.00E-04
1.00E-04

R32
R1234yf

1.33E-01
1.33E-01

急速洩れ発生時の可燃空間の時間・体積
5.3.32

R32
R1234yf

R32
R1234yf

8.12E+01
1.71E+020

他系統から漏洩した冷媒の可燃域が届く確率
5.3.10
R32
R1234yf

5.00E-01
5.00E-01

R32
R1234yf

2.51E-08
2.51E-08

0

修理作業ミスによる冷媒漏洩の発生確率

作業部位の間違いによる冷媒漏洩の
発生確率

5.3.7

5.3.7

5.3.7

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

2.56E-01
5.38E-01

R32
R1234yf

3.01E-02
6.32E-02

8.62E-02
8.62E-02

R32
R1234yf

3.70E-03
3.70E-03

アセチレン
バーナーを使用
5.3.14
R32
R1234yf

噴出洩れ発生に荷可燃範囲内に着火源が存在する確率

00

時間・体積当りのロ付けバーナーの存在確率
5.3.13

1.00E+00
1.00E+00

サービスマンが漏洩に気付かない
確率
5.3.2
R32
R1234yf

R32
R1234yf

他系統からロウ付け作業に伴う冷媒漏洩確率5.3.C
R32
R1234yf

2.00E-04
2.00E-04

2.26E-01
4.75E-01

1.00E-01
1.00E-010噴出洩れ発生時の可燃空間の時間・体積
5.3.30

他系統からのサービス作業に伴わない
冷媒漏洩
5.3.B

0

1.00E-03
1.00E-03

急速洩れ発生時に可燃範囲内に着火源が存在する確率02.00E-04
2.00E-04

他系統から冷媒漏洩確率

2.51E-08
2.51E-08

R32
R1234yf

00

2.13E-05
2.13E-05

R32
R1234yf

サービスマン側へ冷媒が漏洩する確率
5.3.18噴出洩れ（75ｋｇ/ｈ）
発生確率
5.3.27

8.87E-05
8.87E-05

1.15E-02
1.15E-020

可燃域内の着火源の存在確率
5.3.12
R32
R1234yf0

急速漏洩（10ｋｇ/ｈ）
発生確率
5.3.28R32
R1234yf

フレアナット締付け
作業ミスよる冷媒漏洩の発生確率

2.68E-01
5.49E-01
1.00E-03
1.00E-03

1.00E-03
1.00E-03

1.10E-04
1.10E-04
0

サービス作業に伴わない
冷媒漏洩発生確率

ロウ付けサービス
する時間率
5.3.17

R32
R1234yf

着火源ＯＮがトリガー

可燃空間生成がトリガー

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

0

R32
R1234yf

サービス作業に伴わない
冷媒漏洩
5.3.B

サービス作業に伴わない
冷媒漏洩
5.3.B

R32
R1234yf

5.3.7
R32
R1234yf

サービス作業に伴わない
他系統からの冷媒漏洩
R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

バルブ操作ミスによる冷媒漏洩の発生確率

可燃範囲内に着火源が存在する確率サービス作業に伴わない
冷媒漏洩

0

冷媒回収用
ホースの亀裂による冷媒漏洩の発生確率0

閉鎖回路内の部品交換
5.3.6

1.00E-03
1.00E-030

冷媒回収作業ミスによる残存冷媒の存在確率

0

閉鎖回路内に
冷媒が残存
5.3.5

R32
R1234yf00

噴出洩れ発生時の可燃空間の時間・体積
5.3.30

R32
R1234yf

6.10E+02
1.28E+03

20

00

時間・体積当りのロ付けバーナーの存在確率
5.3.13
R32
R1234yf

3.70E-03
3.70E-03

アセチレン
バーナーを使用
5.3.14

R32
R1234yf

1.00E+00
1.00E+00

図3

サービスマンが漏洩に気付かない
確率
5.3.2
R32
R1234yf

1.00E-01
1.00E-01

修理時FTA（低温機器［別置オープンショーケース］ 店内設置 未対策ケース）

Ｎｏ．４

ロウ付けバーナー、喫煙に伴わない着火源が可燃域に存在
する確率
5.3.A
R32
R1234yf

1.09E-01
2.30E-01

ロウ付けバーナー、喫煙に伴わない急速洩れ発生時の着火源が可燃域に存在する確率

R32
R1234yf

ロウ付けバーナー、喫煙に伴わない噴出洩れ発生時の着火源が可燃域に存在する確率

2.32E-02
4.88E-02

着火源ONがトリガー

可燃空間生成がトリガー

R32
R1234yf00

R32
R1234yf

5.92E-03
1.24E-02

R32
R1234yf

3.70E-07
7.77E-07

R32
R1234yf

R32
R1234yf

R32
R1234yf

00

1.25E-04
1.25E-04

R32
R1234yf
8.62E-02
1.81E-01

8.33E-05
8.33E-05

R32
R1234yf

R32
R1234yf

R32
R1234yf0

燃焼式調理器の着火源存在確率5.3.21

8.33E-05
8.33E-050

燃焼式暖房機の着火源の存在確率
5.3.22
R32
R1234yf

4.17E-05
4.17E-05

R32
R1234yf

1.54E-05
1.54E-05

R32
R1234yf

4.17E-05
4.17E-05

6.94E-07
6.94E-07

噴出洩れ発生時の可燃空間の時間・体積
5.3.301.41E-04
1.41E-04

R32
R1234yf00

燃焼式調理器の着火源存在確率5.3.21

電気機器の漏電に着火源の存在確率
5.3.25
R32
R1234yf

時間・体積あたりの着火源存在確率00

電動工具の火花
着火源の存在確率
5.3.24
R32
R1234yf

8.33E-05
8.33E-05

燃焼式暖房機の時間的遭遇確率5.3.22

1.65E+02
3.46E+020電磁接触器の着火源の存在確率
5.3.23

R32
R1234yf

2.31E-08
2.31E-08

R32
R1234yf21

図48.61E-02
1.81E-01

1.25E-04
1.25E-04

時間・体積あたりの着火源存在確率急速洩れ発生時の可燃空間の時間・体積
5.3.31

R32
R1234yf

5.00E-01
5.00E-01

燃焼式調理器具の時間的遭遇確率5.3.21

4.17E-05
4.17E-05

5.39E-06
1.13E-050

燃焼式暖房機の着火源の存在確率
5.3.2200R32R1234yf00

R32
R1234yf

着火源ONがトリガー

燃焼式機器類の時間的遭遇確率

営業中に修理作業を行う確率5.3.9

噴出洩れ発生時の空間的遭遇確率5.3.33
R32
R1234yf

燃焼式調理器の着火源存在確率5.3.21

R32
R1234yf

2.32E-02
4.88E-02

5.00E-01
5.00E-01

08.61E-02
1.81E-01

可燃空間生成がトリガー

燃焼式機器類の時間的遭遇確率

営業中に修理作業を行う確率5.3.9

急速洩れ発生時の空間的遭遇確率5.3.34

R32
R1234yf0燃焼式暖房機の着火源の存在確率
5.3.22

8.33E-05
8.33E-05

R32
R1234yf

4.17E-05
4.17E-050電磁接触器の着火源の存在確率
5.3.23

R32
R1234yf

1.54E-05
1.54E-05

R32
R1234yf

1.41E-04
1.41E-04

6.10E+02
1.28E+030

電動工具の火花
着火源の存在確率
5.3.24
R32
R1234yf

6.94E-07
6.94E-07

電気機器の漏電に着火源の存在確率
5.3.25
R32
R1234yf

2.31E-08
2.31E-08

修理時FTA（低温機器［別置オープンショーケース］ 店内設置 未対策ケース）

表1 微燃性冷媒リスクアセスメント
修理時確率数値割付［別置クローズドショーケース］
No.

2016.11.11

中野冷機株式会社（Ｒ32）低温機器検討データ

項目
R32

修
理

低温機器RA-SWG

確率数値割付表

R1234yf

備考

目標値（専門業者）

5.3.1

冷媒の存在に気が付かない

1.00E-01

1.00E-01

10回に1回は、ロウ付け前にｹﾞｰｼﾞﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞの確認を忘れるとした

5.3.2

サービスマンが漏洩に気付かない確率

1.00E-01

1.00E-01

10回に1回は気付かないとした

5.3.3

冷媒回収不十分

1.00E-03

1.00E-03

ヒューマンエラー（2.4 人的作業ミスの発生確率）

5.3.4

未回収

1.00E-03

1.00E-03

ヒューマンエラー（2.4 人的作業ミスの発生確率）

5.3.5

閉鎖回路に冷媒が残存

1.00E-03

1.00E-03

ヒューマンエラー（2.4 人的作業ミスの発生確率）

5.3.6

閉鎖回路部の部品交換

2.65E-03

2.65E-03

膨張弁・電磁弁交換比率

5.3.7

サービスマンの作業ミス

1.00E-03

1.00E-03

ヒューマンエラー（2.4 人的作業ミスの発生確率）

5.3.8

修理時に配管接続部品の破損による冷媒漏洩の発生確率

1.00E-04

1.00E-04

閉鎖回路内に冷媒が残存状態で部品交換作業時に交換部品を破損する確率なので、ヒューマンｴﾗｰ1.00E-03×0.1とする。

5.3.9

営業中に修理作業を行う確率

5.00E-01

5.00E-01

使用者から早急な復旧を依頼されて、営業中に修理作業を行う。

5.3.10

他系統から漏洩した冷媒の可燃域が届く確率

5.00E-01

5.00E-01

１系統にケース4台連結、10ｍ以内は漏洩冷媒が届く確率とすると、ケースが4台（2.5ｍ）以内で並ぶ確率は5/8、ただし、長尺ケース（3.6ｍ）出荷割合が最大であるので1/2とした。

5.3.11

ロウ付け修理時のバーナーによる可燃域内の着火源存在確率

1.00E+00

1.00E+00

作業時間=バーナー点火時間として1.0とした

5.3.12

他系統からの漏洩時のバーナーによる可燃域内の着火源存在確率

1.33E-01

1.33E-01

ロウ付け時間8分（2分/回×4回）でサービス時間を1ｈｒとした 8min/60min=1.33E-01

5.3.13

時間・体積あたりのロウ付けバーナの存在確率

3.70E-03

3.70E-03

ロウ付けバーナー使用回数4回、サービス時間1ｈｒ、作業空間18m3 （＝4回/60min・18m3）
ロウ付けバーナーはプロパンとアセチレンがある。プロパンは着火しない、アセチレンが不明。
使用比率が不明のため、アセチレン使用が100%とした（低温機器ﾃﾞｰﾀ[130回/年]÷ストック台数49,000台／10年）≒2.65E-3

5.3.14アセチレンバーナーを使用

1.00E+00

1.00E+00

5.3.15

バーナーでの着火確率5.00E-01

5.00E-01

冷媒噴出部では冷媒流速により着火しない条件があるため、着火確率50%とする

5.3.16

バーナー使用時にサービスマン側へ冷媒が漏洩する確率

6.60E-04

6.60E-04

冷媒が噴出してから10s以内に着火するとした
10s間噴出漏れ（75kg/h）の冷媒漏洩量から可燃空間体積を計算（SWG資料No.vr-08-04-1）
空間体積（サービススペース）=W×D×H=1×0.5×2=1m3

5.3.17

ロウ付けサービスの時間率 （2ｈｒ）

2.28E-04

2.28E-04＝2ｈｒ/24ｈｒ/365日

5.3.18

サービスマン側へ冷媒が漏洩する確率

1.85E-03

1.85E-03

シミュレーション結果から

5.3.21

燃焼式調理器具の着火源存在確率

8.33E-05

8.33E-05

5.3.22燃焼式暖房機の着火源存在確率

4.17E-05

4.17E-05

5.3.23電磁接触器の着火源存在確率

1.54E-05

1.54E-05

5.3.24

電動工具による火花の着火源存在確率

6.94E-07

6.94E-07

5.3.25

電気器具による漏電ｽﾊﾟｰｸの着火源存在確率

2.31E-08

2.31E-08

5.3.26

サービスマンの喫煙率

0.00E+00

0.00E+00

2015年のJT統計 日本人男性の喫煙率31.0％ ただしサービス中の室内での喫煙はない

5.3.27

噴出漏れ（75kg/h）発生確率

2.13E-05

2.13E-05

噴出漏れ確率（2009～13年の年間発生率の平均値）

5.3.28急速漏洩（10kg/h）発生確率

8.87E-05

8.87E-05

急速漏れ確率（2009～13年の年間発生率の平均値）

5.3.29

微少漏れ（1kg/h）発生確率

3.20E-03

3.20E-03

微少漏れ確率（2009～13年の年間発生率の平均値）

5.3.30

噴出漏れによる可燃空間の時間・体積

8.96E+00

1.88E+01

シミュレーション結果から 8.96［m3・min］

5.3.31

急速漏れによる可燃空間の時間・体積

0.00E+00

0.00E+00

シミュレーション結果から 可燃域の生成はなかった。

5.3.33

噴出洩れ時の空間的遭遇確率

1.85E-03

3.89E-03

5.3.34急速洩れ時の空間的遭遇確率

0.00E+00

0.00E+00

5.3.35

逆止弁、遮断弁の故障確率

1.00E-02

1.00E-02

5.3.37

冷媒漏洩センサの携行5.00E-02

5.00E-02

安全対策 教育により微燃性冷媒を使用している低温機器の修理時は修理内容に関わらず必ず冷媒漏洩センサを携行する事として、ポカミス1/10しか忘れないとした。

5.3.38

裸火・燃焼機器に関する教育

1.00E-01

1.00E-01

作業中、燃焼機器等の裸火の使用についての注意喚起、教育を実施する。

5.3.39活線作業に関する教育

1.00E-01

1.00E-01

活線作業での注意喚起、教育を実施する。

発火事故の発生確率（1台当り計算結果）＜未対策＞

1.10E-05

2.30E-05

2.00E-07

発火事故の発生確率（1台当り計算結果）＜対策＞

5.12E-09

1.08E-08

2.00E-07

可燃空間平均体積（=8.96m3・min/21.17min=0.423m3）÷設置空間体積（84.7×2.7m3）=1.85E-3

計算内容 ＝普及率*使用時間率
燃焼式調理器具（試食用） 8.33E-5 ＝0.001*2hr/24ｈｒ
計算内容 ＝普及率*使用時間率
燃焼式暖房機（ｽﾄｰﾌﾞ） 4.17E-5 ＝0.0001*10hr/24ｈｒ
計算内容 ＝動作回数（回/日）*開閉時間率*5kVA以上の使用率
電磁接触器の開閉(除霜jﾋｰﾀ用) 1.54E-5 ＝10回/日*2秒/24ｈｒ*1/15
計算内容 ＝使用率*1回の作業時間
電動工具の火花 6.94E-7 ＝0.0001*10分/24ｈｒ
計算内容 ＝漏電発生確率（ヒューマンエラー＝1*E-3）*スパークの持続時間
漏電ｽﾊﾟｰｸ 2.31E-8 ＝0.001*2ｓ/24ｈｒ

噴出洩れ時の空間的遭遇確率＝可燃域平均体積／設置体積＝8.96㎥・min/21.17分/（84.7*2.7）㎥＝1.85E-03
急速洩れ時の空間的遭遇確率＝可燃域平均体積／設置体積
可燃域生成はなし
密閉された庫内でガス漏れを検知した時は逆止弁、遮断弁を作動させてガス漏れを止めることで庫内に可燃域の生成はなくなる。逆止弁を使わずポンプ
ダウン制御する場合も電磁弁等を使用しているので、逆止弁・遮断弁の故障確率を加味する。

5.3.36

R32に対するR1234ｙｆの時空積の倍率
2.122微燃性冷媒安全検討WG
2016.11.11（低温機器リスクアセスメントSWG）

微燃性冷媒リスクアセスメント
修理時FTA（低温機器［別置クローズドショーケース］ 店内設置 未対策ケース）

担当 中野冷機㈱Ｎｏ．３

FTA資料-SC03

修理・サービス作業中の冷媒への着火●印：Ｒ290とＲ32とで異なる割付
R32
R1234yf
R32

1.10E-05
2.30E-05

目標値(専門業者）

2.00E-07

喫煙しながらサービスは行わない

1.0E-01

R32
R1234yf

R32
R1234yf

7.31E-07
1.46E-06

故障部品交換修理に伴う漏洩冷媒への着火

漏洩箇所の修理に伴う漏洩冷媒への着火

R32
R1234yf

サービスマンの喫煙に伴う着火
5.3.26

ロウ付けバーナー、喫煙に伴わない冷媒への着火

修理部のロウ付けバ＾－ナーによる冷媒への着火

7.31E-07
1.46E-06

R32
R1234yf

1.02E-05
2.15E-05

R32
R1234yf0

ロウ付けバーナー、喫煙に伴わない着火源が可燃域に存
在する確率
5.3.A

1.73E-11
3.50E-11

R32
R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

ロウ付け作業を伴わない冷媒漏洩の発生確率

1.26E-03
2.66E-03

R32
R1234yf

8.10E-03
8.10E-03

0

ロウ付け作業に伴う冷媒漏洩確率
5.3.C

可燃範囲に着火源が存在する確率R32
R1234yf

2.00E-04
2.00E-04

故障部品の交換作業頻度
5.3.6
R32
R1234yf

00

修理作業による噴出洩れの発生確率

3.65E-03
7.30E-03

修理作業による
急速洩れの発生確率

R32
R1234yf

1.00E-04
1.00E-04

R32
R1234yf

8.00E-03
8.00E-030冷媒回路内に冷媒が残存している確率

冷媒の残存に
気付かない
5.3.1
R32
R1234yf

可燃性空間生成がトリガー

R32
R1234yf

2.00E-03
2.00E-03

着火源ＯＮがトリガー

R32
R1234yf

3.30E-04
3.30E-04

R32
R1234yf

3.32E-03
6.97E-030

配管接続部品の破損による冷媒漏洩の発生確率

1.00E-01
1.00E-015.3.8

冷媒回収不十分
5.3.3

R32
R1234yf
R32
R1234yf

バーナー使用時にサービスマン側へ冷媒が漏洩する確率
5.3.16

可燃域内の着火源の存在確率
5.3.11

1.00E-03
1.00E-03

1.00E-03
1.00E-03000

冷媒回収忘れR32
R1234yf

R32
R1234yf

1.00E+00
1.00E+00

R32
R1234yf

1.00E-04
1.00E-04

バーナーでの着火確率
5.3.15

6.60E-04
6.60E-04

R32
R1234yf

5.00E-01
5.00E-01

00

R32
R1234yf0

閉鎖回路内に冷媒が残存

未回収
5.3.4

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

噴出洩れ発生時の可燃空間の時間・体積
5.3.302.65E-06
2.65E-06

R32
R1234yf

0

8.96E+00
1.88E+01

R32
R1234yf

3.70E-03
3.70E-03

R32
R1234yf00

サービスマンが漏洩に気付かない
確率
5.3.2

アセチレン
バーナーを使用
5.3.14
1.00E+00
1.00E+00

R32
R1234yf

1.00E-01
1.00E-01

R32
R1234yf

配管接続部品の破損による冷媒
漏洩の発生確率

5.3.7

5.3.7

フレアナット緩みによる冷媒漏洩の
発生確率

5.3.7

5.3.7

R32
R1234yf

R32
R1234yf

2.65E-03
2.65E-03

R32
R1234yf

4.86E-09
4.86E-09

4.86E-13
4.86E-13

R32
R1234yf

R32
R1234yf0

サービス作業に伴わない
冷媒漏洩発生確率

ロウ付けサービス
する時間率
5.3.17
R32
R1234yf

R32
R1234yf0

R32
R1234yf

1.00E-04
1.00E-04

R32
R1234yf

サービスマン側へ冷媒が漏洩する確率
5.3.18R32
R1234yf

R32
R1234yf00

急速洩れ発生時の可燃空間の時間・体積
5.3.31

R32
R1234yf

R32
R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

2.00E-04
2.00E-040

他系統から漏洩した冷媒の可燃域が届く確率
5.3.10
R32
R1234yf

5.00E-01
5.00E-01

R32
R1234yf

R32
R1234yf

4.86E-09
4.86E-09

他系統からロウ付け作業に伴う冷媒漏洩確率5.3.C
R32
R1234yf

2.00E-04
2.00E-04

作業部位の間違いによる冷媒漏洩の
発生確率

5.3.7

5.3.7

5.3.7

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

0.00E+00
0.00E+00

アセチレン
バーナーを使用
5.3.14
R32
R1234yf

噴出洩れ発生に荷可燃範囲内に着火源が存在する確率1.00E+00
1.00E+00

サービスマンが漏洩に気付かない
確率
5.3.2
R32
R1234yf

R32
R1234yf

3.32E-03
6.97E-03

1.00E-01
1.00E-010噴出洩れ発生時の可燃空間の時間・体積
5.3.30
他系統からのサービス作業に伴わない
冷媒漏洩
5.3.B

0

修理作業ミスによる冷媒漏洩の発生確率

3.32E-03
6.97E-03003.70E-03
3.70E-03

0

1.00E-03
1.00E-03

1.85E-03
1.85E-03

時間・体積当りのロ付けバーナーの存在確率
5.3.13
R32
R1234yf

R32
R1234yf

急速洩れ発生時に可燃範囲内に着火源が存在する確率0

他系統から冷媒漏洩確率

4.86E-09
4.86E-09

1.33E-01
1.33E-01

1.00E-03
1.00E-03

1.00E-03
1.00E-03

フレアナット締付け
作業ミスよる冷媒漏洩の発生確率

3.56E-03
7.21E-03

R32
R1234yf0

可燃域内の着火源の存在確率
5.3.12噴出洩れ（75ｋｇ/ｈ）
発生確率
5.3.27
2.13E-05
2.13E-05

2.46E-04
2.46E-04

2.13E-05
2.13E-05

2.28E-04
2.28E-04

R32
R1234yf

着火源ＯＮがトリガー

可燃空間生成がトリガー

4.86E-09
4.86E-09

1.00E-03
1.00E-03

0

R32
R1234yf

サービス作業に伴わない
冷媒漏洩
5.3.B

サービス作業に伴わない
冷媒漏洩
5.3.B

R32
R1234yf

5.3.7
R32
R1234yf

サービス作業に伴わない
他系統からの冷媒漏洩
R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

バルブ操作ミスによる冷媒漏洩の発生確率

可燃範囲内に着火源が存在する確率サービス作業に伴わない
冷媒漏洩

0

冷媒回収用
ホースの亀裂による冷媒漏洩の発生確率0

閉鎖回路内の部品交換
5.3.6

1.00E-03
1.00E-030

冷媒回収作業ミスによる残存冷媒の存在確率

0

閉鎖回路内に
冷媒が残存
5.3.5

R32
R1234yf00

時間・体積当りの
ロウ付けバーナーの存在確率
5.3.13

R32
R1234yf

8.96E+00
1.88E+0123

00

時間・体積当りのロ付けバーナーの存在確率
5.3.13
R32
R1234yf

3.70E-03
3.70E-03

サービスマンが漏洩に気付かない
確率
5.3.2

アセチレン
バーナーを使用
5.3.14
R32
R1234yf

図31.00E+00
1.00E+00

R32
R1234yf

1.00E-01
1.00E-01

修理時FTA（低温機器［別置クローズドショーケース］ 店内設置 未対策ケース）

Ｎｏ．４

ロウ付けバーナー、喫煙に伴わない着火源が可燃域に存在
する確率
5.3.A
R32
R1234yf

1.26E-03
2.66E-03

ロウ付けバーナー、喫煙に伴わない急速洩れ発生時の着火源が可燃域に存在する確率

R32
R1234yf

ロウ付けバーナー、喫煙に伴わない噴出洩れ発生時の着火源が可燃域に存在する確率0.00E+00
0.00E+00

着火源ONがトリガー

可燃空間生成がトリガー

R32
R1234yf00

R32
R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

R32
R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

R32
R1234yf

R32
R1234yf

R32
R1234yf

00

1.25E-04
1.25E-04

R32
R1234yf
1.85E-03
3.89E-03

8.33E-05
8.33E-05

R32
R1234yf

R32
R1234yf

R32
R1234yf0

燃焼式調理器の着火源存在確率5.3.21
8.33E-05
8.33E-050

燃焼式暖房機の着火源の存在確率
5.3.22
R32
R1234yf

4.17E-05
4.17E-05

R32
R1234yf

1.54E-05
1.54E-05

R32
R1234yf

4.17E-05
4.17E-05

6.94E-07
6.94E-07

噴出洩れ発生時の可燃空間の時間・体積
5.3.301.41E-04
1.41E-04

R32
R1234yf00

燃焼式調理器の着火源存在確率5.3.21

電気機器の漏電に着火源の存在確率
5.3.25
R32
R1234yf

時間・体積あたりの着火源存在確率00

電動工具の火花
着火源の存在確率
5.3.24
R32
R1234yf

8.33E-05
8.33E-05

燃焼式暖房機の時間的遭遇確率5.3.22

0.00E+00
0.00E+000電磁接触器の着火源の存在確率
5.3.23

R32
R1234yf

2.31E-08
2.31E-08

R32
R1234yf24

図4

1.26E-03
2.66E-03

1.25E-04
1.25E-04

時間・体積あたりの着火源存在確率急速洩れ発生時の可燃空間の時間・体積
5.3.31

R32
R1234yf0

燃焼式調理器具の時間的遭遇確率5.3.21

4.17E-05
4.17E-05

1.16E-07
2.43E-07

5.00E-01
5.00E-01

燃焼式暖房機の着火源の存在確率
5.3.2200R32R1234yf00

R32
R1234yf

着火源ONがトリガー

燃焼式機器類の時間的遭遇確率

営業中に修理作業を行う確率5.3.9

噴出洩れ発生時の空間的遭遇確率5.3.33
R32
R1234yf

燃焼式調理器の着火源存在確率5.3.21

R32
R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

5.00E-01
5.00E-01

0

1.26E-03
2.66E-03

可燃空間生成がトリガー

燃焼式機器類の時間的遭遇確率

営業中に修理作業を行う確率5.3.9

急速洩れ発生時の空間的遭遇確率5.3.34

R32
R1234yf

8.33E-05
8.33E-050

燃焼式暖房機の着火源の存在確率
5.3.22
R32
R1234yf

4.17E-05
4.17E-050電磁接触器の着火源の存在確率
5.3.23

R32
R1234yf

1.54E-05
1.54E-05

R32
R1234yf

1.41E-04
1.41E-04

8.96E+00
1.88E+010

電動工具の火花
着火源の存在確率
5.3.24
R32
R1234yf

6.94E-07
6.94E-07

電気機器の漏電に着火源の存在確率
5.3.25
R32
R1234yf

2.31E-08
2.31E-08

修理時FTA（低温機器［別置クローズドショーケース］ 店内設置 未対策ケース）

微燃性冷媒安全検討WG
2016.11.11（低温機器リスクアセスメントSWG）

微燃性冷媒リスクアセスメント
修理時FTA（低温機器［別置クローズドショーケース］ 店内設置 対策ケース）

担当 中野冷機㈱Ｎｏ．１

FTA資料-SC03

修理・サービス作業中の冷媒への着火●印：Ｒ290とＲ32とで異なる割付
R32
R1234yf
R32

5.12E-09
1.08E-08

目標値(専門業者）

2.00E-07

喫煙しながらサービスは行わない

1.0E-01

ロウ付けバーナー、喫煙に伴わない冷媒への着火

修理部のロウ付けバ＾－ナーによる冷媒への着火
R32
R1234yf

R32
R1234yf

1.88E-13
2.86E-13

5.12E-09
1.08E-08

R32
R1234yf0

故障部品交換修理に伴う漏洩冷媒への着火
1.76E-13
2.73E-13
R32
R1234yf

ロウ付け作業を伴わない冷媒漏洩の発生確率

冷媒漏洩センサの携行
5.3.37

1.26E-05
2.66E-05

R32
R1234yf

1.28E-14
1.36E-14

0.00E+00
0.00E+00

0

ロウ付けバーナー、喫煙に伴わない着火源が可燃域に存
在する確率
5.3.A

漏洩箇所の修理に伴う漏洩冷媒への着火

R32
R1234yf

R32
R1234yf

R32
R1234yf

5.00E-02
5.00E-02

8.10E-03
8.10E-03

0

ロウ付け作業に伴う冷媒漏洩確率
5.3.C

可燃範囲に着火源が存在する確率R32
R1234yf

2.00E-06
2.00E-06

故障部品の交換作業頻度
5.3.6
R32
R1234yf

3.31E-05
5.13E-05

0
R32
R1234yf0

修理作業による噴出洩れの発生確率

2.65E-03
2.65E-03

R32
R1234yf0

サービスマンの喫煙に伴う着火
5.3.26

修理作業による
急速洩れの発生確率
R32
R1234yf

1.00E-04
1.00E-04

8.00E-03
8.00E-03

0

逆止弁・遮断弁が故障する確率
5.3.35
R32
R1234yf

冷媒回路内に冷媒が残存している確率

冷媒の残存に気付かない
5.3.1

1.00E-02
1.00E-02

R32
R1234yf

可燃性空間生成がトリガー

R32
R1234yf

着火源ＯＮがトリガー

R32
R1234yf

2.00E-03
2.00E-03

1.65E-05
1.65E-05

R32
R1234yf

1.66E-05
3.48E-05

1.00E-01
1.00E-0100

冷媒回収忘れ

冷媒回収不十分
5.3.3

R32
R1234yf
R32
R1234yf

可燃域内の着火源の存在確率
5.3.11

1.00E-03
1.00E-03

1.00E-03
1.00E-03

00

R32
R1234yf

バーナー使用時にサービスマン側へ冷媒が漏洩する確率
5.3.16

1.00E+00
1.00E+00

R32
R1234yf

バーナーでの着火確率
5.3.15

6.60E-04
6.60E-04

配管接続部品の破損による冷媒漏洩の
発生確率

0

R32
R1234yf

5.3.8

冷媒漏洩センサの携行
5.3.37

5.00E-01
5.00E-01

R32
R1234yf

R32
R1234yf

1.00E-04
1.00E-04

5.00E-02
5.00E-02

00

R32
R1234yf

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

02.65E-06
2.65E-06

冷媒漏洩センサの携行
5.3.37

裸火・燃焼機器に関する教育5.3.38R32
R1234yf

R32
R1234yf

5.00E-02
5.00E-02

1.00E-01
1.00E-0100噴出洩れ発生時の可燃空間の時間・体積
5.3.30
R32
R1234yf0アセチレン
バーナーを使用
5.3.14

時間・体積当りの
ロウ付けバーナーの存在確率
5.3.13

8.96E+00
1.88E+01

R32
R1234yf

3.70E-03
3.70E-03

R32
R1234yf00

サービスマンが漏洩に気付かない
確率1.00E+00
1.00E+00

R32
R1234yf

1.00E-01
1.00E-01

R32
R1234yf

配管接続部品の破損による冷媒
漏洩の発生確率

5.3.7

5.3.7

5.3.7

R32
R1234yf

R32
R1234yf

2.65E-03
2.65E-03

R32
R1234yf

4.86E-11
4.86E-11

4.86E-17
4.86E-17

R32
R1234yf

R32
R1234yf

4.86E-11
4.86E-110

サービス作業に伴わない
冷媒漏洩発生確率

ロウ付けサービス
する時間率
5.3.17

1.00E-02
1.00E-02

R32
R1234yf

R32
R1234yf0

R32
R1234yf

サービス作業に伴わない
冷媒漏洩
5.3.B

1.00E-06
1.00E-06

R32
R1234yf

サービスマン側へ冷媒が漏洩する確率
5.3.18R32
R1234yf

R32
R1234yf00

急速洩れ発生時の可燃空間の時間・体積
5.3.31

R32
R1234yf

R32
R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

2.00E-06
2.00E-060

他系統から漏洩した冷媒の可燃域が届く確率
5.3.10
R32
R1234yf

5.00E-01
5.00E-01

R32
R1234yf

アセチレン
バーナーを使用
5.3.14

R32
R1234yf

4.86E-11
4.86E-11

他系統からロウ付け作業に伴う冷媒漏洩確率5.3.C
R32
R1234yf

2.00E-06
2.00E-06

作業部位の間違いによる冷媒漏洩の
発生確率

5.3.7

5.3.7

5.3.7

1.00E-03
1.00E-03

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

1.66E-05
3.48E-05

R32
R1234yf

1.00E+00
1.00E+00

R32
R1234yf

1.00E-01
1.00E-01

0

R32
R1234yf

8.96E+00
1.88E+01

冷媒漏洩センサの携行
5.3.37

裸火・燃焼機器に関する教育5.3.38R32
R1234yf

R32
R1234yf

5.00E-02
5.00E-02

R32
R1234yf

3.70E-03
3.70E-03

25

R32
R1234yf

アセチレン
バーナーを使用
5.3.14
R32
R1234yf

1.00E+00
1.00E+00

0

サービスマンが漏洩に気付かない
確率
5.3.2
R32
R1234yf

1.66E-05
3.48E-05

1.00E-01
1.00E-0100

時間・体積当りのロ付けバーナーの存在確率
5.3.13噴出洩れ発生に荷可燃範囲内に着火源が存在する確率00

サービスマンが漏洩に気付かない
確率5.3.2

噴出洩れ発生時の可燃空間の時間・体積
5.3.30
他系統からのサービス作業に伴わない
冷媒漏洩
5.3.B

0

修理作業ミスによる冷媒漏洩の発生確率0.00E+00
0.00E+00

003.70E-03
3.70E-03

0

1.00E-03
1.00E-03

1.85E-03
1.85E-03

時間・体積当りのロ付けバーナーの存在確率
5.3.13
R32
R1234yf

R32
R1234yf

急速洩れ発生時に可燃範囲内に着火源が存在する確率0

他系統から冷媒漏洩確率

4.86E-11
4.86E-11

R32
R1234yf0

噴出洩れ（75ｋｇ/ｈ）
発生確率
5.3.27
2.13E-05
2.13E-05

2.46E-04
2.46E-04

可燃域内の着火源の存在確率
5.3.12
1.33E-01
1.33E-01

5.3.7

1.00E-03
1.00E-03

着火源ＯＮがトリガー

2.13E-05
2.13E-05

2.28E-04
2.28E-04

R32
R1234yf

フレアナット緩みによる冷媒漏洩の発生確率

フレアナット締付け
作業ミスよる冷媒漏洩の発生確率2.63E-04
2.81E-04

可燃空間生成がトリガー

0

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

0

R32
R1234yf

サービス作業に伴わない
冷媒漏洩
5.3.B

逆止弁・遮断弁が故障する確率
5.3.35

R32
R1234yf

5.3.7
R32
R1234yf

サービス作業に伴わない
他系統からの冷媒漏洩
R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

バルブ操作ミスによる冷媒漏洩の発生確率

可燃範囲内に着火源が存在する確率サービス作業に伴わない
冷媒漏洩

0

冷媒回収用
ホースの亀裂による冷媒漏洩の発生確率0

閉鎖回路内の部品交換
5.3.6

1.00E-03
1.00E-030

冷媒回収作業ミスによる残存冷媒の存在確率

0

閉鎖回路内に
冷媒が残存
5.3.5

R32
R1234yf00

閉鎖回路内に冷媒が残存

未回収
5.3.4

1.00E-01
1.00E-01

図10

冷媒漏洩センサの携行
5.3.37
R32
R1234yf

5.00E-02
5.00E-02

裸火・燃焼機器に関する教育5.3.38R32
R1234yf

1.00E-01
1.00E-01

修理時FTA（低温機器［別置クローズドショーケース］ 店内設置 対策ケース）

Ｎｏ．２

ロウ付けバーナー、喫煙に伴わない着火源が可燃域に存在
する確率
5.3.A
R32
R1234yf

1.26E-05
2.66E-05

ロウ付けバーナー、喫煙に伴わない急速洩れ発生時の着火源が可燃域に存在する確率

R32
R1234yf

ロウ付けバーナー、喫煙に伴わない噴出洩れ発生時の着火源が可燃域に存在する確率0.00E+00
0.00E+00

着火源ONがトリガー

可燃空間生成がトリガー

R32
R1234yf000

逆止弁・遮断弁が故障する確率
5.3.35

R32
R1234yf

1.00E-02
1.00E-02

R32
R1234yf

R32
R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

0.00E+00
0.00E+00

R32
R1234yf

1.25E-04
1.25E-04

00

1.00E-02
1.00E-02

R32
R1234yf

1.85E-03
3.89E-03

8.33E-05
8.33E-05

燃焼式調理器具の時間的遭遇確率5.3.21

R32
R1234yf

R32
R1234yf

急速洩れ発生時の可燃空間の時間・体積
5.3.31

逆止弁・遮断弁が故障する確率
5.3.35
R32
R1234yf00

燃焼式調理器の着火源存在確率5.3.21
8.33E-05
8.33E-05

1.00E-02
1.00E-020

燃焼式暖房機の着火源の存在確率
5.3.22
R32
R1234yf

4.17E-05
4.17E-05

R32
R1234yf

R32
R1234yf

1.54E-05
1.54E-05

R32
R1234yf

4.17E-05
4.17E-05

6.94E-07
6.94E-07

1.41E-04
1.41E-04

R32
R1234yf0

R32
R1234yf

噴出洩れ発生時の可燃空間の時間・体積
5.3.30

逆止弁・遮断弁が故障する確率
5.3.3502.31E-08
2.31E-08

R32
R1234yf26

図2

8.33E-05
8.33E-05

1.00E-02
1.00E-020

燃焼式暖房機の着火源の存在確率
5.3.22燃焼式調理器の着火源存在確率5.3.21

電気機器の漏電に着火源の存在確率
5.3.25

R32
R1234yf

4.17E-05
4.17E-05

時間・体積あたりの着火源存在確率000

電動工具の火花
着火源の存在確率
5.3.24
R32
R1234yf

R32
R1234yf

0.00E+00
0.00E+000電磁接触器の着火源の存在確率
5.3.23

8.33E-05
8.33E-05

燃焼式暖房機の時間的遭遇確率5.3.22

時間・体積あたりの着火源存在確率00

1.25E-04
1.25E-040

燃焼式暖房機の着火源の存在確率
5.3.22

4.17E-05
4.17E-05

1.26E-05
2.66E-05

5.00E-01
5.00E-01

00

R32
R1234yf

R32
R1234yf

R32
R1234yf

燃焼式機器類の時間的遭遇確率

営業中に修理作業を行う確率5.3.9

噴出洩れ発生時の空間的遭遇確率5.3.33

1.16E-09
2.43E-09

R32
R1234yf
R32
R1234yf

燃焼式調理器の着火源存在確率5.3.21

着火源ONがトリガー

R32
R1234yf

逆止弁・遮断弁が故障する確率
5.3.355.00E-01
5.00E-01

0

R32
R1234yf

0.00E+00
0.00E+00

0

R32
R1234yf

1.26E-05
2.66E-05

可燃空間生成がトリガー

燃焼式機器類の時間的遭遇確率

営業中に修理作業を行う確率5.3.9

急速洩れ発生時の空間的遭遇確率5.3.34

R32
R1234yf

R32
R1234yf

R32
R1234yf

1.54E-05
1.54E-05

1.41E-04
1.41E-04

8.96E+00
1.88E+0100電磁接触器の着火源の存在確率
5.3.23

R32
R1234yf

電動工具の火花
着火源の存在確率
5.3.24
R32
R1234yf

6.94E-07
6.94E-07

電気機器の漏電に着火源の存在確率
5.3.25
R32
R1234yf

2.31E-08
2.31E-08

修理時FTA（低温機器［別置クローズドショーケース］ 店内設置 対策ケース）

低温機器RA-SWG
福島工業株式会社

微燃性冷媒リスクアセスメント 低温機器 オープンショーケース
No.

項目

未対策ケース
R32
R1234yf

確率数値割付表
対策ケース
R32
R1234yf単位

備考

ショーケースにて、 (年間出荷台数-(当年ストック数-前年ストック数))/当年ストック数 = 0.081
入替えを含んだ撤去率となる。または15年に1回入替えを行うと、1/15=0.067

6.4.1

年間撤去率

8.10E-02 8.10E-02

6.4.2
6.4.2.1
6.4.2.1-1
6.4.2.1-2
6.4.2.1-3

冷媒への着火確率
解体バーナーによる着火確率
着火源(バーナー)が可燃域内に存在する確率
冷媒漏えい時に可燃濃度に達する確率
可燃空間の時間・体積[m3・min]

6.10E+02 1.28E+03 6.10E+02 8.84E+02

m3・min

別置オープンショーケース

5.51E+02 1.16E+03 5.51E+02 7.98E+02

m3・minR32解析結果より、可燃時空積 550.5[㎥・min](2015/12/7 資料06 解析モデル ③庫内漏れ75kg/h (高さ180mm)) R1234yfの値はR32の2.1倍とした

冷媒配管ピット

6.10E+02 1.28E+03 6.10E+02 8.84E+02

m3・minR32解析結果より、可燃時空積 610.2[㎥・min](2015/12/7 資料06 解析モデル ④ピット漏れ75kg/h (スカート形状Ⅱ)） R1234yfの値はR32の2.1倍とした空間的遭遇確率換算係数（バーナー）

1.64E-03 7.83E-04 1.64E-03 7.83E-04 1/(m3・min)

ウォークイン冷蔵庫
6.4.2.1-4

別置オープンショーケース

ウォークイン冷蔵庫
冷媒配管ピット

R32解析結果より、可燃空間の継続時間＝1,678s=27.97min(2015/12/7 資料06 解析モデル ③庫内漏れ75kg/h (高さ180mm)より）
作業空間は 3×2×3m^3と想定 時間・体積あたりの空間的遭遇確率換算係数（バーナー）＝1.64E-03 7.83E-04 1.64E-03 7.83E-04 1/(m3・min)
1/27.97/(3*2*3)
R1234yfの可燃空間の継続時間はR32の√2.1倍とした
未対策の場合、6.4.2.1-2の「冷媒漏えい時に可燃濃度に達する確率が1を超えてしまったため、この値を調整
R32解析結果より、可燃空間の継続時間＝1,857s=30.95min(2015/12/7 資料06 解析モデル ④ピット漏れ75kg/h (スカート形状Ⅱ)より）
1.80E-03 1.24E-03 1.80E-03 1.24E-03 1/(m3・min)
作業空間は 3×2×3m^3と想定 時間・体積あたりの空間的遭遇確率換算係数（バーナー）＝1/30.95/(3*2*3)
R1234yfの可燃空間の継続時間はR32の√2.1倍とした
時間的遭遇確率(ﾊﾞｰﾅｰ着火時間率)
ﾊﾞｰﾅｰを使用時間率は撤去作業時間の10%とする
廃棄時はバーナー使用(確率100%)

6.4.2.1-5

時間的遭遇確率(バーナー着火時間率)

1.00E-01 1.00E-01

6.4.2.1-6
6.4.2.1-7

バーナーを使う撤去の割合
バーナーでの着火確率1.00E+00 1.00E+00
5.00E-01 5.00E-01

6.4.2.2
6.4.2.2-1
6.4.2.2-2
6.4.2.2-3

バーナー作業、喫煙に伴わない着火確率
作業者のバーナー作業、喫煙に伴わない着火源が可燃域内に存在する確率
時間的存在確率（バーナー・喫煙以外）
フォークリフトの爪

0.00E+00 0.00E+00

1/(m3・min) CVS等小型店舗ではフォークリフトは使用しない。

電気スパーク

2.31E-08 2.31E-08

1/(m3・min)

別置オープンショーケース
ウォークイン冷蔵庫
冷媒配管ピット
ボイラー/ガス・石油機器

2.31E-08 2.31E-08

1/(m3・min) 電気工事的作業ミス(ヒューマンエラー) 1×10－3、スパーク持続時間 2秒／回

4.71E-08 4.71E-08

1/(m3・min)

別置オープンショーケース

4.71E-08 4.71E-08

運転時間＝8h*365日＝2920h、併設普及率＝0.1%、可燃空間の継続時間＝1,857s=30.95min(解析結果)
1/(m3・min) 床面積84.7m2、空間高さ2.7m
存在確率＝0.001*2,920/(365*24)/30.95/(84.7*2.7)

ウォークイン冷蔵庫
冷媒配管ピット
活線作業

1.99E-06 1.37E-06

別置オープンショーケース

1.99E-06 1.37E-06

ウォークイン冷蔵庫

2.54E-07 2.54E-07

冷媒配管ピット

1.80E-06 1.24E-06

電動工具の使用

6.94E-07 6.94E-07

廃
6.4.2.2-4
棄

6.4.2.2-5

6.4.2.2-6

6.4.2.2-7

1/(m3・min) ブレーカ落とし忘れ他。ヒューマンエラーと同値とした
R32解析結果より、可燃空間の継続時間＝1,678s=27.97min、空間体積＝作業空間= 3×2×3m^3
時間・体積あたりの存在確率＝1.0E-03/(27.97*(3*2*3))
3
1/(m ・min) (2015/12/7 資料06 解析モデル ③庫内漏れ75kg/h (高さ180mm)より）
R1234yfの可燃空間の継続時間はR32の√2.1倍とした
作業時間140分、作業空間=庫内容積=5.2*2.25*2.4m^3として、
3
1/(m ・min) 時間・体積あたりの存在確率＝1.0E-03/(140*5.2*2.25*2.4))
R32解析結果より、可燃空間の継続時間＝1,857s=30.95min、空間体積＝作業空間= 3×2×3m^3
時間・体積あたりの存在確率＝1/(30.95*(3*2*3))
3
1/(m ・min) (2015/12/7 資料06 解析モデル ④ピット漏れ75kg/h (スカート形状Ⅱ)より）
R1234yfの可燃空間の継続時間はR32の√2.1倍とした
電気ドリル(ホールソー)、グラインダ等の電動工具使用率 0.01％、使用時間10分／回

27

低温機器RA-SWG
福島工業株式会社

微燃性冷媒リスクアセスメント 低温機器 オープンショーケース
No.

6.4.2.3
6.4.2.3-1
6.4.2.3-2
6.4.2.3-3

項目

作業者の喫煙に伴う着火確率
着火源が可燃域内に存在する確率
冷媒漏えい時に可燃濃度に達する確率
空間的遭遇確率換算係数（喫煙）確率数値割付表

未対策ケース
R32
R1234yf

別置オープンショーケース

1.56E-04 1.08E-04

冷媒配管ピット

1.41E-04 9.75E-05

作業者の喫煙率

3.03E-01 3.03E-01

6.4.2.3-5
6.4.2.3-6
6.4.2.3-7
6.4.2.3-8

作業者が訓練を無視
着火域内の着火源存在確率
可燃空間生成がトリガー
喫煙しながら作業する確率
喫煙中のマッチ/ライターの着火時間率（喫煙中にライターをつけている時間の割合）
着火源がトリガー
マッチ・石油ライターを使用
廃棄作業中着火源周囲可燃空間継続時間率

1.00E-02 1.00E-02
1.00E+00 1.00E+00

6.4.2.3-10
6.4.2.3-11
6.4.2.3-12
6.4a
6.4a.1
6.4a.1.1
6.4a.1.1-1

6.4a.1.1-2

6.4a.1.1-3

6.4a.1.2
6.4a.1.3

撤去作業時の冷媒漏えい発生確率
撤去作業に伴わない冷媒漏えい発生確率
冷媒漏えい発生確率
微小漏れ(1kg/h)発生確率
別置ショーケース
ウォークイン冷蔵庫
冷媒配管ピット
急速漏えい(10kg/h)発生確率
別置ショーケース
ウォークイン冷蔵庫
冷媒配管ピット
噴出漏れ(75kg/h)発生確率
別置ショーケース
ウォークイン冷蔵庫
冷媒配管ピット
漏えい中に撤去作業をする確率
撤去時間率

6.4a.2撤去作業に伴う冷媒漏えい発生確率
6.4a.2.1
冷媒回収作業自体による冷媒漏えい発生確率
6.4a.2.1-1 冷媒回収作業での冷媒漏えい発生確率
6.4a.2.1-2 接続不完全
6.4a.2.1-3 配管亀裂・不良
6.4a.2.1-4 外力による破損
6.4a.2.1-5 冷媒回収が必要な撤去比率
6.4a.2.2
配管取り外し時の冷媒漏えい発生確率
6.4a.2.2-1 製品に冷媒が残存する確率
廃6.4a.2.2-2 冷凍機油に冷媒が残存している確率
棄6.4a.2.2-3 ミスにより冷媒が残存している確率
6.4a.2.2-4 回収忘れ
6.4a.2.2-5 未回収
6.4a.2.2-6 閉鎖回路に残存した冷媒が漏えいする確率
6.4a.2.2-7 閉鎖回路に冷媒が残存する確率
6.4a.2.2-8 閉鎖回路部の部品取り外し
6.4a.2.2-9 冷媒回収不十分(時間的制約によりやむを得ない場合)
6.4a.2.2-10 回収時バルブ開け忘れ・故障
6.4a.2.2-11 機器の管路構成や冷媒回収経路に基づく物理的な回収不具合
6.4a.2.2-12 取り外し時バルブ開け忘れ・故障単位

備考

1/(m3・min)

1.56E-04 1.08E-04

6.4.2.3-4

6.4.2.3-9

対策ケース
R32
R1234yf

R32解析結果より、可燃空間の継続時間＝1,678s=27.97min、空間体積＝84.7m^2×2.7m=228.69m^3
時間・体積あたりの存在確率＝1/(27.97*228.69)
1/(m ・min) (2015/12/7 資料06 解析モデル ③庫内漏れ75kg/h (高さ180mm)より）
R1234yfの可燃空間の継続時間はR32の√2.1倍とした
R32解析結果より、可燃空間の継続時間＝1,857s=30.95min、空間体積＝84.7m^2×2.7m=228.69m^3
時間・体積あたりの存在確率＝1/(30.95*228.69)
3
1/(m ・min) (2015/12/7 資料06 解析モデル ④ピット漏れ75kg/h (スカート形状Ⅱ)より）
R1234yfの可燃空間の継続時間はR32の√2.1倍とした
たばこ産業の「平成26年全国たばこ喫煙者率調査」より、成人男性の平均喫煙率は30.3％
ビルマルR32は、2010年の統計(36.6%日本人男性喫煙者 JT調査)。
R290と同様の値を採用(自身の安全に関する事なのでADLの値の1/10になると推定)
100%
31.00E-01 1.00E-01

ADLの値を採用(修理中に最大10%の時間を喫煙)

1.67E-02 1.67E-02

ADLの値を採用(喫煙5分中に着火5秒の比率)

5.00E-02 5.00E-02
1.00E-01 1.00E-01

マッチとオイルライターは着火するとし、マッチ・オイルライターの比率を5%とした
作業時間の10%とする

微小漏れでは可燃域が生成されないため、確率を0とした
参考(漏えいの値は、2016/7/11 低温機器RA-SWG 市場ストック数/漏えい頻度最終値では、3.20E-03)
8.87E-05 8.87E-05
8.87E-05 8.87E-05

2016/7/11 低温機器RA-SWG 市場ストック数/漏えい頻度最終値より2.13E-05 2.13E-05
2.13E-05 2.13E-05

2016/7/11 低温機器RA-SWG 市場ストック数/漏えい頻度最終値より1.00E-01 1.00E-01
2.66E-04 2.66E-04

R290と同様の値を採用 ガスリーク回数／全サービス回数＝0.08≒0.1 サービスデータより年間に対する撤去時間の比率(撤去時間を真空引き時間で仮定)＝140min/(365*24*60)

1.00E-03
1.00E-03
1.00E-03
1.00E+00

ヒューマンエラー(人的作業ミスの発生確率 低温機器の場合は0.001を使用)
作業者の能力向上を考慮し、ヒューマンエラーと同値とした(低温機器の場合は0.001を使用)
作業者の能力向上を考慮し、ヒューマンエラーと同値とした(低温機器の場合は0.001を使用)
すべての場合に冷媒回収が必要なため100%

1.00E-03
1.00E-03
1.00E-03
1.00E+00

1.00E-03 1.00E-03

値不明のため、ヒューマンエラーと同じ値に設定(低温機器の場合は0.001を使用)

1.10E-01 1.10E-01

16%の漏えい量に対して、5%が回収できており、11%が未回収とした。

1.00E-03
1.00E-03
1.50E-01
1.41E-03
1.00E-03
1.41E-03

ヒューマンエラー(低温機器の場合は0.001を使用)
6.4a.2.2-5 未回収に対し十分小さい値
ポンプダウンされずに冷媒が放出される確率 低温RA改装時と同じ値を採用
ヒューマンエラー(1e-4→0.01に変更)+操作弁不良率(4.05e-4)(各社の実績の平均)とした
ヒューマンエラー(低温機器の場合は0.001を使用)
6.4a.2.2-10 と同じ値を使用

1.00E-03
1.00E-03
1.50E-01
1.41E-03
1.00E-03
1.41E-03

6.4.3.1

裸火、燃焼機器に関する教育

1.00E-01 1.00E-01

6.4.3.2

作業中の冷媒漏えいセンサー携行

5.00E-02 5.00E-02

6.4.3.3

活線作業に関する教育発火事故の発生確率（1台当り計算結果）

1.00E-01 1.00E-01
2.81E-06 2.87E-06 1.52E-08 1.63E-08

28

作業中、燃焼機器等の裸火の使用についての注意喚起、教育を実施する
作業中、冷媒漏えいセンサーを携行し、冷媒が漏れていないことを確認する。
20回に1回、携行を忘れるとする。低減率＝1/20
活線作業での注意喚起、教育を実施する。 撤去工事時は、低温機器の活線作業は禁止する。

低温機器RA-SWG
福島工業株式会社

微燃性冷媒リスクアセスメント
低温機器 廃棄時の着火FTA オープンショーケース (未対策)撤去作業時の冷媒への着火確率
6.4

R32
R1234yf

2.81E-06
2.87E-06

2.00E-07

目標値

冷媒への着火確率
6.4.2

年間撤去率
6.4.1

R32
R1234yf

解体バーナーによる着火確率
6.4.2.1

バーナー作業、喫煙に伴わない着火確率
6.4.2.2

R32
R1234yf

3.36E-05
3.36E-05

6.70E-04
6.70E-04

6.70E-04
6.70E-04

R32
R1234yf

R32
R1234yf

R32
R1234yf

5.00E-02
5.00E-02

1.68E-03
2.74E-03

6.10E+02
1.28E+03

0.00E+00
0.00E+00

電気スパーク
6.4.2.2-4

R32
R1234yf

2.31E-08
2.31E-08

ボイラー/
ガス・石油機器
6.4.2.2-5

R32
R1234yf

4.71E-08
4.71E-08

1.00E+00
1.00E+00

R32
R1234yf

5.00E-01
5.00E-01

冷媒漏洩時に可燃濃度に達する確率
6.4.2.3-2
R32
R1234yf

作業者の喫煙率
6.4.2.3-4

9.54E-02
1.38E-01
R32
R1234yf

可燃空間の時間・体積6.4.2.1-3

R32
R1234yf

6.10E+02
1.28E+03

空間的遭遇確率換算係数(ﾊﾞｰﾅｰ)
6.4.2.1-4

R32
R1234yf

R32
R1234yf

R32
R1234yf

1.00E+00
1.00E+00

1.64E-03
7.83E-04

可燃空間の時間・体積6.4.2.1-3

R32
R1234yf

6.10E+02
1.28E+03

電動工具の使用
6.4.2.2-7

活線作業
6.4.2.2-6

1.99E-06
1.37E-06

R32
R1234yf

6.94E-07
6.94E-07

3.03E-01
3.03E-01

作業者が訓練を無視6.4.2.3-5

R32
R1234yf

1.00E-02
1.00E-02

6.70E-04
6.70E-04

可燃域内の着火源存在確率
6.4.2.3-6
R32
R1234yf

1.00E+00
1.00E+00

可燃空間生成がトリガー
6.4.2.3-7
R32
R1234yf

空間的遭遇確率換
算係数（喫煙）6.4.2.3-3

R32
R1234yf

着火源が可燃域に存在する確率
6.4.2.3-1

撤去作業時の
冷媒漏えい発生確率6.4a

冷媒漏えい時に可燃濃度に達する確率
6.4.2.1-2
R32
R1234yf

2.75E-06
2.14E-06

R32
R1234yf

バーナーでの着火確率
6.4.2.1-7

バーナーを使う撤去の割合
6.4.2.1-6

R32
R1234yf

R32
R1234yf

フォークリフトの爪
6.4.2.2-3

R32
R1234yf
時間的遭遇確率(バーナー着火時
間率)6.4.2.1-5

1.29E-09
1.87E-09

R32
R1234yf

時間体積あたりの存在確率（バーナー・喫煙以外）
6.4.2.2-2

可燃空間の時間・体積6.4.2.1-3

1.00E-01
1.00E-01

1.12E-06
1.83E-06

作業者のバーナー作業、
喫煙に伴わない着火源が可燃域内に存在する確率
6.4.2.2-1

撤去作業時の
冷媒漏えい発生確率
6.4a

5.01E-02
5.02E-02

R32
R1234yf

R32
R1234yf

作業者の喫煙に伴う着火確率
6.4.2.3

R32
R1234yf

着火源（バーナー）が可燃域内に存在する確率
6.4.2.1-1

撤去作業時の
冷媒漏えい発生確率
6.4a
R32
R1234yf

3.47E-05
3.55E-05

R32
R1234yf

8.10E-02
8.10E-02

1.56E-04
1.08E-04

喫煙しながら作業する確率
6.4.2.3-8

R32
R1234yf

29

1.00E-01
1.00E-01

喫煙中のﾏｯﾁ/
ﾗｲﾀｰの
着火時間率
6.4.2.3-9
R32
R1234yf

1.67E-02
1.67E-02

R32
R1234yf

1.93E-06
2.79E-06

R32
R1234yf

6.67E-03
6.67E-03

着火源ONがトリガー
6.4.2.3-10

1.67E-03
1.67E-03

R32
R1234yf

ﾏｯﾁ・石油ﾗｲﾀｰを使用
6.4.2.3-11

R32
R1234yf

5.00E-02
5.00E-02

5.00E-03
5.00E-03

廃棄作業中着火源周
囲可燃空間継続時間率6.4.2.3-12

R32
R1234yf

1.00E-01
1.00E-01

低温機器RA-SWG
福島工業株式会社

微燃性冷媒リスクアセスメント 低温機器 オープンショーケース 廃棄時の冷媒漏洩発生確率FTA（メインFTA図の8a（太枠）につながる。）
撤去作業時の冷媒漏洩発生確率
6.4aR32
R1234yf

6.70E-04
6.70E-04

撤去作業に伴う冷媒漏洩発生確率
6.4a.2撤去作業に伴わない
冷媒漏洩発生確率
6.4a.1

R32
R1234yf

R32

1.10E-04
1.10E-04

R32
R1234yf

急速漏れ(10kg/h)
発生確率6.4a.1.1-2

微小漏れ(1kg/h)発生確率6.4a.1.1-1

R32
R1234yf

漏洩中に撤去作業をする
確率
6.4a.1.2

冷媒漏洩発生確率
6.4a.1.1

R1234yf

2.93E-09
2.93E-09

1.00E-01
1.00E-01

R32

2.66E-04
2.66E-04

R32
R1234yf

冷媒回収作業での冷媒漏洩発生確率
6.4a.2.1-1

噴出漏れ(75kg/h)
発生確率6.4a.1.1-3

R32
R32

0.00E+00
0.00E+00

R32
R1234yf

8.87E-05
8.87E-05

R32
R1234yf

3.00E-04
3.00E-04

R32
R1234yf

漏えい中に撤去作業をする
確率
6.4a.1.2

冷媒回収が必要な撤去比率
6.4a.2.1-5

R1234yf
R1234yf

配管取外時の冷媒漏洩発生確率
6.4a.2.2

冷媒回収作業自体
による冷媒漏洩発生確率
6.4a.2.1

撤去時間率
6.4a.1.3

R1234yf

6.70E-04
6.70E-04

3.00E-03
3.00E-03

R32
R1234yf

1.00E+00
1.00E+00

R32
R1234yf

製品に冷媒が残留する確率
6.4a.2.2-1

3.70E-04
3.70E-04

取り外し時
バルブ閉め忘れ・
故障
6.4a.2.2-12

1.00E-01
1.00E-01

R32
R1234yf

2.63E-01
2.63E-01

R32
R1234yf

1.41E-03
1.41E-03

2.13E-05
2.13E-05
配管亀裂・不良
6.4a.2.1-3

接続不完全
6.4a.2.1-2

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

外力による破損
6.4a.2.1-4

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

冷凍機油に冷媒が残留している確率
6.4a.2.2-2

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

R32
R1234yf

回収忘れ
6.4a.2.2-4

R32

1.10E-01
1.10E-01

R32
R1234yf

1.10E-01
1.10E-01

R32
R1234yf

閉鎖回路に
冷媒が残存
する確率
6.4a.2.2-7

R32
R1234yf30

1.50E-01
1.50E-01

閉鎖回路に残存した冷媒が漏えいする確率
6.4a.2.2-6

未回収
6.4a.2.2-5

R32

2.61E-01
2.61E-01

冷媒回収不十分
6.4a.2.2-9

R1234yf

R1234yf

機器の管路構成や冷媒回収経路に基づく物理的な回収不具合
6.4a.2.2-11

ﾐｽにより冷媒が残存している確率
6.4a.2.2-3

1.00E-03
1.00E-03

1.00E-06
1.00E-06

閉鎖回路部の部品取り外し6.4a.2.2-8

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

回収時バルブ
開け忘れ・故障
6.4a.2.2-10

R32
R1234yf

1.41E-03
1.41E-03

低温機器RA-SWG
福島工業株式会社

微燃性冷媒リスクアセスメント
低温機器 廃棄時の着火FTA オープンショーケース(対策ケース)(対策：裸火、燃焼機器に関する教育、漏えい検知器携行
活線作業に関する教育の実施)

撤去作業時の冷媒への着火確率
6.4

1.52E-08
1.63E-08

R32
R1234yf

2.00E-07

目標値

冷媒への着火確率
6.4.2

年間撤去率
6.4.1

R32
R32
R1234yf

8.10E-02
8.10E-02
解体バーナーによる着火確率
6.4.2.1

バーナー作業、喫煙に伴わない着火確率
6.4.2.2

R32
R1234yf

R32

1.68E-07
1.68E-07

6.70E-04
6.70E-04

作業者の喫煙に伴う着火確率
6.4.2.3

1.97E-08
3.28E-08

R32
R1234yf

2.50E-04
2.51E-04

R32
R1234yf

R32
R1234yf

R32

作業者のバーナー作業、
喫煙に伴わない着火源が可燃域内に存在する確率
6.4.2.2-1

撤去作業時の
冷媒漏えい発生確率6.4a

着火源（バーナー）が可燃域内に存在する確率
6.4.2.1-1

撤去作業時の
冷媒漏えい発生確率
6.4aR1234yf

1.88E-07
2.01E-07

R1234yf

6.70E-04
6.70E-04

R1234yf

2.94E-05
4.90E-05

R32
R1234yf

9.63E-07
7.65E-07

R32

時間体積あたりの存在確率（バーナー・喫煙以外）
6.4.2.2-2

作業中の
冷媒漏えい
センサー携行6.4.3.2

R1234yf

可燃空間の時間・体積6.4.2.1-3

1.99E-07
1.37E-07

R32
R1234yf

R32
R1234yf

5.00E-02
5.00E-02

R32
R1234yf

6.10E+02
1.28E+03
フォークリフトの爪
6.4.2.2-3

R32
R1234yf

ボイラー/
ガス・石油機器
6.4.2.2-5

電気スパーク
6.4.2.2-4

5.00E-03
5.00E-03
R32
R1234yf

時間的遭遇確率(バーナー着火時
間率)6.4.2.1-5

バーナーを使う撤去の割合
6.4.2.1-6

バーナーでの着火確率
6.4.2.1-7

0.00E+00
0.00E+00

R32
R1234yf

2.31E-08
2.31E-08

R32
R1234yf

4.71E-08
4.71E-08

裸火・燃焼機器に関する教育6.4.3.1

活線作業に
関する教育
6.4.3.3

活線作業
6.4.2.2-6

R32
R1234yf

1.99E-06
1.37E-06

R32
R1234yf

撤去作業時の
冷媒漏えい発生確率
6.4a

電動工具
の使用
6.4.2.2-7

1.00E-01
1.00E-01

R32
R1234yf

R32
R1234yf

R1234yf

1.00E-01
1.00E-01

R32
R1234yf

1.00E+00
1.00E+00

R32
R1234yf

5.00E-01
5.00E-01

冷媒漏洩時に可燃濃度に達する確率
6.4.2.3-2

5.01E-02
5.02E-02

R32
R1234yf

4.77E-03
6.91E-03
R32

R32
R1234yf

5.00E-02
5.00E-02

可燃空間の時間・体積6.4.2.1-3

R32
R1234yf

6.10E+02
1.28E+03

空間的遭遇確率換算係数(ﾊﾞｰﾅｰ)
6.4.2.1-4

R32
R1234yf

1.64E-03
7.83E-04

可燃空間の時間・体積6.4.2.1-3

R32
R1234yf

6.10E+02
1.28E+03

R1234yf

3.03E-01
3.03E-01

R32

1.56E-04
1.08E-04

R32
R1234yf

裸火・燃焼機器に関する教育6.4.3.1

R32
R1234yf

1.00E-01
1.00E-01

作業者が訓練を無視6.4.2.3-5

R32
R1234yf

6.70E-04
6.70E-04

R32
R1234yf

R1234yf

可燃域内の着火源存在確率
6.4.2.3-6

1.00E-02
1.00E-02

R32
R1234yf

1.00E+00
1.00E+00

R32
R1234yf

可燃空間生成がトリガー
6.4.2.3-7

R1234yf

喫煙中のﾏｯﾁ/
ﾗｲﾀｰの
着火時間率
6.4.2.3-9

喫煙しながら作業する確率
6.4.2.3-8

5.00E-02
5.00E-02

R32
R1234yf

31

1.00E-01
1.00E-01

R32
R1234yf

1.67E-02
1.67E-02

9.64E-09
1.40E-08

6.67E-03
6.67E-03

着火源ONがトリガー
6.4.2.3-10

R32

作業中の
冷媒漏えい
センサー携行6.4.3.2

空間的遭遇確率換
算係数（喫煙）6.4.2.3-3

R1234yf

1.00E-01
1.00E-01

作業者の喫煙率
6.4.2.3-4

R1234yf

作業中の冷媒漏えい
センサー携行6.4.3.2

R32

6.94E-07
6.94E-07

着火源が可燃域に存在する確率
6.4.2.3-1

R32
R32

冷媒漏えい時に可燃濃度に達する確率
6.4.2.1-2

6.46E-12
9.36E-12

1.67E-03
1.67E-03

ﾏｯﾁ・石油ﾗｲﾀｰを使用
6.4.2.3-11

R32
R1234yf

5.00E-02
5.00E-02

R32
R1234yf

5.00E-03
5.00E-03

廃棄作業中着火源周
囲可燃空間継続時間率6.4.2.3-12

R32
R1234yf

1.00E-01
1.00E-01

低温機器RA-SWG
福島工業株式会社

微燃性冷媒リスクアセスメント 低温機器 リーチインショーケース
No.

項目

未対策ケース
R32
R1234yf

確率数値割付表
対策ケース
R32
R1234yf単位

備考

ショーケースにて、 (年間出荷台数-(当年ストック数-前年ストック数))/当年ストック数 = 0.084
入替えを含んだ撤去率となる。または15年に1回入替えを行うと、1/15=0.067

6.4.1

年間撤去率

8.40E-02 8.40E-02

6.4.2
6.4.2.1
6.4.2.1-1
6.4.2.1-2
6.4.2.1-3

冷媒への着火確率
解体バーナーによる着火確率
着火源(バーナー)が可燃域内に存在する確率
冷媒漏えい時に可燃濃度に達する確率
可燃空間の時間・体積[m3・min]

8.96E+00 1.88E+01

m3・min

別置リーチインショーケース

8.96E+00 1.88E+01

m3・minR32解析結果より、可燃時空積 8.96[㎥・min](2016/8/2 資料02 冷媒20kg封入、 ファン停止、リーチインケース庫内R32ガス100％状態で解放。遮断弁故障、扉開後75kg/h漏れ継続より) R1234yfの値はR32の2.1倍とした

冷媒配管ピット

6.10E+02 1.28E+03

m3・minR32解析結果より、可燃時空積 610.2[㎥・min](2015/12/7 資料06 解析モデル ④ピット漏れ75kg/h (スカート形状Ⅱ)） R1234yfの値はR32の2.1倍とした空間的遭遇確率換算係数（バーナー）

1.80E-03 1.24E-03

1/(m3・min)

別置リーチインショーケース

2.62E-03 1.81E-03

R32解析結果より、可燃空間の継続時間＝1270s = 21.2min (2016/8/2 資料02 冷媒20kg封入、 ファン停
止、リーチインケース庫内R32ガス100％状態で解放。遮断弁故障、扉開後75kg/h漏れ継続より)
1/(m3・min) 作業空間は 3×2×3m^3と想定 時間・体積あたりの空間的遭遇確率換算係数（バーナー）＝
1/21.2/(3*2*3)

ウォークイン冷蔵庫
6.4.2.1-4

ウォークイン冷蔵庫
R32解析結果より、可燃空間の継続時間＝1,857s=30.95min(2015/12/7 資料06 解析モデル ④ピット漏れ75kg/h (スカート形状Ⅱ)より）
1/(m ・min) 作業空間は 3×2×3m^3と想定 時間・体積あたりの空間的遭遇確率換算係数（バーナー）＝1/30.95/(3*2*3)
R1234yfの可燃空間の継続時間はR32の√2.1倍とした
時間的遭遇確率(ﾊﾞｰﾅｰ着火時間率)
ﾊﾞｰﾅｰを使用時間率は撤去作業時間の10%とする
廃棄時はバーナー使用(確率100%)3

冷媒配管ピット

1.80E-03 1.24E-03

6.4.2.1-5

時間的遭遇確率(バーナー着火時間率)

1.00E-01 1.00E-01

6.4.2.1-6
6.4.2.1-7

バーナーを使う撤去の割合
バーナーでの着火確率1.00E+00 1.00E+00
5.00E-01 5.00E-01

6.4.2.2
6.4.2.2-1
6.4.2.2-2
6.4.2.2-3

バーナー作業、喫煙に伴わない着火確率
作業者のバーナー作業、喫煙に伴わない着火源が可燃域内に存在する確率
時間的存在確率（バーナー・喫煙以外）
フォークリフトの爪

0.00E+00 0.00E+00

1/(m3・min) CVS等小型店舗ではフォークリフトは使用しない。

電気スパーク

2.31E-08 2.31E-08

1/(m3・min)

別置オープンショーケース
ウォークイン冷蔵庫
冷媒配管ピット

2.31E-08 2.31E-08

1/(m3・min) 電気工事的作業ミス(ヒューマンエラー) 1×10－3、スパーク持続時間 2秒／回

ボイラー/ガス・石油機器

6.88E-08 4.74E-08

別置リーチインショーケース

6.88E-08 4.74E-08

ウォークイン冷蔵庫
冷媒配管ピット
活線作業

2.62E-06 1.81E-06

別置リーチインショーケース

2.62E-06 1.81E-06

ウォークイン冷蔵庫

2.54E-07 2.54E-07

冷媒配管ピット

1.80E-06 1.24E-06

電動工具の使用

6.94E-07 6.94E-07

廃
6.4.2.2-4
棄

6.4.2.2-5

6.4.2.2-6

6.4.2.2-7

運転時間＝8h*365日＝2920h
1/(m3・min) 併設普及率＝0.1%
R32解析結果より、可燃空間の継続時間＝1270s = 21.2min (2016/8/2 資料02 冷媒20kg封入、 ファン停
止、リーチインケース庫内R32ガス100％状態で解放。遮断弁故障、扉開後75kg/h漏れ継続より)
1/(m3・min) 床面積84.7m2、空間高さ2.7m
存在確率＝0.001*2,920/(365*24)/21.2/(84.7*2.7)
R1234yfの可燃空間の継続時間はR32の√2.1倍とした
1/(m3・min) ブレーカ落とし忘れ他。ヒューマンエラーと同値とした
R32解析結果より、可燃空間の継続時間＝1270s = 21.2min (2016/8/2 資料02 冷媒20kg封入、 ファン停
止、リーチインケース庫内R32ガス100％状態で解放。遮断弁故障、扉開後75kg/h漏れ継続より)
1/(m3・min) 空間体積＝作業空間= 3×2×3m^3
時間・体積あたりの存在確率＝1.0E-03/(21.2*(3*2*3))
R1234yfの可燃空間の継続時間はR32の√2.1倍とした
作業時間140分、作業空間=庫内容積=5.2*2.25*2.4m^3として、
1/(m3・min) 時間・体積あたりの存在確率＝1.0E-03/(140*5.2*2.25*2.4))
R32解析結果より、可燃空間の継続時間＝1,857s=30.95min、空間体積＝作業空間= 3×2×3m^3
時間・体積あたりの存在確率＝1/(30.95*(3*2*3))
3
1/(m ・min) (2015/12/7 資料06 解析モデル ④ピット漏れ75kg/h (スカート形状Ⅱ)より）
R1234yfの可燃空間の継続時間はR32の√2.1倍とした
電気ドリル(ホールソー)、グラインダ等の電動工具使用率 0.01％、使用時間10分／回

32

低温機器RA-SWG
福島工業株式会社

微燃性冷媒リスクアセスメント 低温機器 リーチインショーケース
No.

6.4.2.3
6.4.2.3-1
6.4.2.3-2
6.4.2.3-3

項目

作業者の喫煙に伴う着火確率
着火源が可燃域内に存在する確率
冷媒漏えい時に可燃濃度に達する確率
空間的遭遇確率換算係数（喫煙）未対策ケース
R32
R1234yf

2.06E-04 1.42E-04

冷媒配管ピット

1.41E-04 9.75E-05

6.4.2.3-4

作業者の喫煙率

3.03E-01 3.03E-01

6.4.2.3-5
6.4.2.3-6
6.4.2.3-7
6.4.2.3-8

作業者が訓練を無視
着火域内の着火源存在確率
可燃空間生成がトリガー
喫煙しながら作業する確率
喫煙中のマッチ/ライターの着火時間率（喫煙中にライターをつけている時間の割合）
着火源がトリガー
マッチ・石油ライターを使用
廃棄作業中着火源周囲可燃空間継続時間率

1.00E-02 1.00E-02
1.00E+00 1.00E+00

6.4.2.3-10
6.4.2.3-11
6.4.2.3-12
6.4a
6.4a.1
6.4a.1.1
6.4a.1.1-1

6.4a.1.1-2

6.4a.1.1-3

6.4a.1.2
6.4a.1.3

撤去作業時の冷媒漏えい発生確率
撤去作業に伴わない冷媒漏えい発生確率
冷媒漏えい発生確率
微小漏れ(1kg/h)発生確率
別置ショーケース
ウォークイン冷蔵庫
冷媒配管ピット
急速漏えい(10kg/h)発生確率
別置ショーケース
ウォークイン冷蔵庫
冷媒配管ピット
噴出漏れ(75kg/h)発生確率
別置ショーケース
ウォークイン冷蔵庫
冷媒配管ピット
漏えい中に撤去作業をする確率
撤去時間率

6.4a.2撤去作業に伴う冷媒漏えい発生確率
6.4a.2.1
冷媒回収作業自体による冷媒漏えい発生確率
6.4a.2.1-1 冷媒回収作業での冷媒漏えい発生確率
6.4a.2.1-2 接続不完全
6.4a.2.1-3 配管亀裂・不良
6.4a.2.1-4 外力による破損
6.4a.2.1-5 冷媒回収が必要な撤去比率
6.4a.2.2
配管取り外し時の冷媒漏えい発生確率
6.4a.2.2-1 製品に冷媒が残存する確率
廃6.4a.2.2-2 冷凍機油に冷媒が残存している確率
棄6.4a.2.2-3 ミスにより冷媒が残存している確率
6.4a.2.2-4 回収忘れ
6.4a.2.2-5 未回収
6.4a.2.2-6 閉鎖回路に残存した冷媒が漏えいする確率
6.4a.2.2-7 閉鎖回路に冷媒が残存する確率
6.4a.2.2-8 閉鎖回路部の部品取り外し
6.4a.2.2-9 冷媒回収不十分(時間的制約によりやむを得ない場合)
6.4a.2.2-10 回収時バルブ開け忘れ・故障
6.4a.2.2-11 機器の管路構成や冷媒回収経路に基づく物理的な回収不具合
6.4a.2.2-12 取り外し時バルブ開け忘れ・故障

対策ケース
R32
R1234yf単位

備考

1/(m3・min)

2.06E-04 1.42E-04

別置リーチインショーケース

6.4.2.3-9

確率数値割付表

R32解析結果より、可燃空間の継続時間＝1270s = 21.2min (2016/8/2 資料02 冷媒20kg封入、 ファン停
止、リーチインケース庫内R32ガス100％状態で解放。遮断弁故障、扉開後75kg/h漏れ継続より)
1/(m3・min) 空間体積＝84.7m^2×2.7m=228.69m^3
時間・体積あたりの存在確率＝1/(21.2*228.69)
R1234yfの可燃空間の継続時間はR32の√2.1倍とした
R32解析結果より、可燃空間の継続時間＝1,857s=30.95min、空間体積＝84.7m^2×2.7m=228.69m^3
時間・体積あたりの存在確率＝1/(30.95*228.69)
3
1/(m ・min) (2015/12/7 資料06 解析モデル ④ピット漏れ75kg/h (スカート形状Ⅱ)より）
R1234yfの可燃空間の継続時間はR32の√2.1倍とした
たばこ産業の「平成26年全国たばこ喫煙者率調査」より、成人男性の平均喫煙率は30.3％
ビルマルR32は、2010年の統計(36.6%日本人男性喫煙者 JT調査)。
R290と同様の値を採用(自身の安全に関する事なのでADLの値の1/10になると推定)
100%

1.00E-01 1.00E-01

ADLの値を採用(修理中に最大10%の時間を喫煙)

1.67E-02 1.67E-02

ADLの値を採用(喫煙5分中に着火5秒の比率)

5.00E-02 5.00E-02
1.00E-01 1.00E-01

マッチとオイルライターは着火するとし、マッチ・オイルライターの比率を5%とした
作業時間の10%とする

3.20E-03 3.20E-03
3.20E-03 3.20E-03

2016/7/11 低温機器RA-SWG 市場ストック数/漏えい頻度最終値より8.87E-05 8.87E-05
8.87E-05 8.87E-05

2016/7/11 低温機器RA-SWG 市場ストック数/漏えい頻度最終値より2.13E-05 2.13E-05
2.13E-05 2.13E-05

2016/7/11 低温機器RA-SWG 市場ストック数/漏えい頻度最終値より1.00E-01 1.00E-01
2.66E-04 2.66E-04

R290と同様の値を採用 ガスリーク回数／全サービス回数＝0.08≒0.1 サービスデータより年間に対する撤去時間の比率(撤去時間を真空引き時間で仮定)＝140min/(365*24*60)

1.00E-03 1.00E-03
1.00E-03 1.00E-03
1.00E-03 1.00E-03
1.00E+00 1.00E+00

ヒューマンエラー(人的作業ミスの発生確率 低温機器の場合は0.001を使用)
作業者の能力向上を考慮し、ヒューマンエラーと同値とした(低温機器の場合は0.001を使用)
作業者の能力向上を考慮し、ヒューマンエラーと同値とした(低温機器の場合は0.001を使用)
すべての場合に冷媒回収が必要なため100%

1.00E-03 1.00E-03

値不明のため、ヒューマンエラーと同じ値に設定(低温機器の場合は0.001を使用)

1.10E-01 1.10E-01

16%の漏えい量に対して、5%が回収できており、11%が未回収とした。

1.00E-03 1.00E-03
1.00E-03 1.00E-03
1.50E-01 1.50E-01
1.41E-03 1.41E-03
1.00E-03 1.00E-03
1.41E-03 1.41E-03

ヒューマンエラー(低温機器の場合は0.001を使用)
6.4a.2.2-5 未回収に対し十分小さい値
ポンプダウンされずに冷媒が放出される確率 低温RA改装時と同じ値を採用
ヒューマンエラー(1e-4→0.01に変更)+操作弁不良率(4.05e-4)(各社の実績の平均)とした
ヒューマンエラー(低温機器の場合は0.001を使用)
6.4a.2.2-10 と同じ値を使用

6.4.3.1

裸火、燃焼機器に関する教育

1.00E-01 1.00E-01

6.4.3.2

作業中の冷媒漏えいセンサー携行

5.00E-02 5.00E-02

6.4.3.3

活線作業に関する教育発火事故の発生確率（1台当り計算結果）

1.00E-01 1.00E-01
4.70E-08 6.83E-08 2.53E-10 3.78E-1033

作業中、燃焼機器等の裸火の使用についての注意喚起、教育を実施する
作業中、冷媒漏えいセンサーを携行し、冷媒が漏れていないことを確認する。
20回に1回、携行を忘れるとする。低減率＝1/20
活線作業での注意喚起、教育を実施する。 撤去工事時は、低温機器の活線作業は禁止する。

低温機器RA-SWG
福島工業株式会社

微燃性冷媒リスクアセスメント
低温機器 廃棄時の着火FTA リーチインショーケース (未対策)撤去作業時の冷媒への着火確率
6.4

R32
R1234yf

4.70E-08
6.83E-08

2.00E-07

目標値

冷媒への着火確率
6.4.2

年間撤去率
6.4.1

R32
R1234yf

解体バーナーによる着火確率
6.4.2.1

バーナー作業、喫煙に伴わない着火確率
6.4.2.2

R32
R1234yf

5.39E-07
7.81E-07

6.70E-04
6.70E-04

6.70E-04
6.70E-04

R32
R1234yf

R32
R1234yf

R32
R1234yf

5.00E-02
5.00E-02

3.05E-05
4.84E-05

8.96E+00
1.88E+01

0.00E+00
0.00E+00

電気スパーク
6.4.2.2-4

R32
R1234yf

2.31E-08
2.31E-08

ボイラー/
ガス・石油機器
6.4.2.2-5

R32
R1234yf

6.88E-08
4.74E-08

1.00E+00
1.00E+00

R32
R1234yf

5.00E-01
5.00E-01

冷媒漏洩時に可燃濃度に達する確率
6.4.2.3-2
R32
R1234yf

作業者の喫煙率
6.4.2.3-4

1.85E-03
2.68E-03
R32
R1234yf

可燃空間の時間・体積6.4.2.1-3

R32
R1234yf

8.96E+00
1.88E+01

空間的遭遇確率換算係数(ﾊﾞｰﾅｰ)
6.4.2.1-4

R32
R1234yf

R32
R1234yf

R32
R1234yf

1.61E-02
2.33E-02

1.80E-03
1.24E-03

可燃空間の時間・体積6.4.2.1-3

R32
R1234yf

8.96E+00
1.88E+01

電動工具の使用
6.4.2.2-7

活線作業
6.4.2.2-6

2.62E-06
1.81E-06

R32
R1234yf

6.94E-07
6.94E-07

3.03E-01
3.03E-01

作業者が訓練を無視6.4.2.3-5

R32
R1234yf

1.00E-02
1.00E-02

6.70E-04
6.70E-04

可燃域内の着火源存在確率
6.4.2.3-6
R32
R1234yf

1.00E+00
1.00E+00

可燃空間生成がトリガー
6.4.2.3-7
R32
R1234yf

空間的遭遇確率換
算係数（喫煙）6.4.2.3-3

R32
R1234yf

着火源が可燃域に存在する確率
6.4.2.3-1

撤去作業時の
冷媒漏えい発生確率6.4a

冷媒漏えい時に可燃濃度に達する確率
6.4.2.1-2
R32
R1234yf

3.41E-06
2.57E-06

R32
R1234yf

バーナーでの着火確率
6.4.2.1-7

バーナーを使う撤去の割合
6.4.2.1-6

R32
R1234yf

R32
R1234yf

フォークリフトの爪
6.4.2.2-3

R32
R1234yf
時間的遭遇確率(バーナー着火時
間率)6.4.2.1-5

2.50E-11
3.63E-11

R32
R1234yf

時間体積あたりの存在確率（バーナー・喫煙以外）
6.4.2.2-2

可燃空間の時間・体積6.4.2.1-3

1.00E-01
1.00E-01

2.05E-08
3.25E-08

作業者のバーナー作業、
喫煙に伴わない着火源が可燃域内に存在する確率
6.4.2.2-1

撤去作業時の
冷媒漏えい発生確率
6.4a

8.04E-04
1.17E-03

R32
R1234yf

R32
R1234yf

作業者の喫煙に伴う着火確率
6.4.2.3

R32
R1234yf

着火源（バーナー）が可燃域内に存在する確率
6.4.2.1-1

撤去作業時の
冷媒漏えい発生確率
6.4a
R32
R1234yf

5.59E-07
8.13E-07

R32
R1234yf

8.40E-02
8.40E-02

2.06E-04
1.42E-04

喫煙しながら作業する確率
6.4.2.3-8

R32
R1234yf

34

1.00E-01
1.00E-01

喫煙中のﾏｯﾁ/
ﾗｲﾀｰの
着火時間率
6.4.2.3-9
R32
R1234yf

1.67E-02
1.67E-02

R32
R1234yf

3.73E-08
5.41E-08

R32
R1234yf

6.67E-03
6.67E-03

着火源ONがトリガー
6.4.2.3-10

1.67E-03
1.67E-03

R32
R1234yf

ﾏｯﾁ・石油ﾗｲﾀｰを使用
6.4.2.3-11

R32
R1234yf

5.00E-02
5.00E-02

5.00E-03
5.00E-03

廃棄作業中着火源周
囲可燃空間継続時間率6.4.2.3-12

R32
R1234yf

1.00E-01
1.00E-01

低温機器RA-SWG
福島工業株式会社

微燃性冷媒リスクアセスメント 低温機器 リーチインショーケース 廃棄時の冷媒漏洩発生確率FTA（メインFTA図の8a（太枠）につながる。）
撤去作業時の冷媒漏洩発生確率
6.4aR32
R1234yf

6.70E-04
6.70E-04

撤去作業に伴う冷媒漏洩発生確率
6.4a.2撤去作業に伴わない
冷媒漏洩発生確率
6.4a.1

R32
R1234yf

R32

3.31E-03
3.31E-03

R32
R1234yf

急速漏れ(10kg/h)
発生確率6.4a.1.1-2

微小漏れ(1kg/h)発生確率6.4a.1.1-1

R32
R1234yf

漏洩中に撤去作業をする
確率
6.4a.1.2

冷媒漏洩発生確率
6.4a.1.1

R1234yf

8.82E-08
8.82E-08

1.00E-01
1.00E-01

R32

2.66E-04
2.66E-04

R32
R1234yf

冷媒回収作業での冷媒漏洩発生確率
6.4a.2.1-1

噴出漏れ(75kg/h)
発生確率6.4a.1.1-3

R32
R32

3.20E-03
3.20E-03

R32
R1234yf

8.87E-05
8.87E-05

R32
R1234yf

3.00E-04
3.00E-04

R32
R1234yf

漏えい中に撤去作業をする
確率
6.4a.1.2

冷媒回収が必要な撤去比率
6.4a.2.1-5

R1234yf
R1234yf

配管取外時の冷媒漏洩発生確率
6.4a.2.2

冷媒回収作業自体
による冷媒漏洩発生確率
6.4a.2.1

撤去時間率
6.4a.1.3

R1234yf

6.70E-04
6.70E-04

3.00E-03
3.00E-03

R32
R1234yf

1.00E+00
1.00E+00

R32
R1234yf

製品に冷媒が残留する確率
6.4a.2.2-1

3.70E-04
3.70E-04

取り外し時
バルブ閉め忘れ・
故障
6.4a.2.2-12

1.00E-01
1.00E-01

R32
R1234yf

2.63E-01
2.63E-01

R32
R1234yf

1.41E-03
1.41E-03

2.13E-05
2.13E-05
配管亀裂・不良
6.4a.2.1-3

接続不完全
6.4a.2.1-2

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

外力による破損
6.4a.2.1-4

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

冷凍機油に冷媒が残留している確率
6.4a.2.2-2

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

R32
R1234yf

回収忘れ
6.4a.2.2-4

R32

1.10E-01
1.10E-01

R32
R1234yf

1.10E-01
1.10E-01

R32
R1234yf

閉鎖回路に
冷媒が残存
する確率
6.4a.2.2-7

R32
R1234yf

35

1.50E-01
1.50E-01

閉鎖回路に残存した冷媒が漏えいする確率
6.4a.2.2-6

未回収
6.4a.2.2-5

R32

2.61E-01
2.61E-01

冷媒回収不十分
6.4a.2.2-9

R1234yf

R1234yf

機器の管路構成や冷媒回収経路に基づく物理的な回収不具合
6.4a.2.2-11

ﾐｽにより冷媒が残存している確率
6.4a.2.2-3

1.00E-03
1.00E-03

1.00E-06
1.00E-06

閉鎖回路部の部品取り外し6.4a.2.2-8

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

R32
R1234yf

1.00E-03
1.00E-03

回収時バルブ
開け忘れ・故障
6.4a.2.2-10

R32
R1234yf

1.41E-03
1.41E-03

低温機器RA-SWG
福島工業株式会社

微燃性冷媒リスクアセスメント
低温機器 廃棄時の着火FTA リーチインショーケース(対策ケース)(対策：裸火、燃焼機器に関する教育、漏えい検知器携行
活線作業に関する教育の実施)

撤去作業時の冷媒への着火確率
6.4

2.53E-10
3.78E-10

R32
R1234yf

2.00E-07

目標値

冷媒への着火確率
6.4.2

年間撤去率
6.4.1

R32
R32
R1234yf

8.40E-02
8.40E-02
解体バーナーによる着火確率
6.4.2.1

バーナー作業、喫煙に伴わない着火確率
6.4.2.2

R32
R1234yf

R32

2.69E-09
3.90E-09

6.70E-04
6.70E-04

作業者の喫煙に伴う着火確率
6.4.2.3

3.15E-10
5.96E-10

R32
R1234yf

4.02E-06
5.83E-06

R32
R1234yf

R32
R1234yf

R32

作業者のバーナー作業、
喫煙に伴わない着火源が可燃域内に存在する確率
6.4.2.2-1

撤去作業時の
冷媒漏えい発生確率6.4a

着火源（バーナー）が可燃域内に存在する確率
6.4.2.1-1

撤去作業時の
冷媒漏えい発生確率
6.4aR1234yf

3.01E-09
4.50E-09

R1234yf

6.70E-04
6.70E-04

R1234yf

4.70E-07
8.90E-07

R32
R1234yf

1.05E-06
9.46E-07

R32

時間体積あたりの存在確率（バーナー・喫煙以外）
6.4.2.2-2

作業中の
冷媒漏えい
センサー携行6.4.3.2

R1234yf

可燃空間の時間・体積6.4.2.1-3

2.62E-07
1.81E-07

R32
R1234yf

R32
R1234yf

5.00E-02
5.00E-02

R32
R1234yf

8.96E+00
1.88E+01
フォークリフトの爪
6.4.2.2-3

R32
R1234yf

ボイラー/
ガス・石油機器
6.4.2.2-5

電気スパーク
6.4.2.2-4

5.00E-03
5.00E-03
R32
R1234yf

時間的遭遇確率(バーナー着火時
間率)6.4.2.1-5

バーナーを使う撤去の割合
6.4.2.1-6

バーナーでの着火確率
6.4.2.1-7

0.00E+00
0.00E+00

R32
R1234yf

2.31E-08
2.31E-08

R32
R1234yf

6.88E-08
4.74E-08

裸火・燃焼機器に関する教育6.4.3.1

活線作業に
関する教育
6.4.3.3

活線作業
6.4.2.2-6

R32
R1234yf

2.62E-06
1.81E-06

R32
R1234yf

撤去作業時の
冷媒漏えい発生確率
6.4a

電動工具
の使用
6.4.2.2-7

1.00E-01
1.00E-01

R32
R1234yf

R32
R1234yf

R1234yf

1.00E-01
1.00E-01

R32
R1234yf

1.00E+00
1.00E+00

R32
R1234yf

5.00E-01
5.00E-01

冷媒漏洩時に可燃濃度に達する確率
6.4.2.3-2

8.04E-04
1.17E-03

R32
R1234yf

9.24E-05
1.34E-04
R32

R32
R1234yf

5.00E-02
5.00E-02

可燃空間の時間・体積6.4.2.1-3

R32
R1234yf

8.96E+00
1.88E+01

空間的遭遇確率換算係数(ﾊﾞｰﾅｰ)
6.4.2.1-4

R32
R1234yf

1.80E-03
1.24E-03

可燃空間の時間・体積6.4.2.1-3

R32
R1234yf

8.96E+00
1.88E+01

R1234yf

3.03E-01
3.03E-01

R32

2.06E-04
1.42E-04

R32
R1234yf

裸火・燃焼機器に関する教育6.4.3.1

R32
R1234yf

1.00E-01
1.00E-01

作業者が訓練を無視6.4.2.3-5

R32
R1234yf

6.70E-04
6.70E-04

R32
R1234yf

R1234yf

可燃域内の着火源存在確率
6.4.2.3-6

1.00E-02
1.00E-02

R32
R1234yf

1.00E+00
1.00E+00

R32
R1234yf

可燃空間生成がトリガー
6.4.2.3-7

R1234yf

喫煙中のﾏｯﾁ/
ﾗｲﾀｰの
着火時間率
6.4.2.3-9

喫煙しながら作業する確率
6.4.2.3-8

5.00E-02
5.00E-02

R32
R1234yf

36

1.00E-01
1.00E-01

R32
R1234yf

1.67E-02
1.67E-02

1.87E-10
2.70E-10

6.67E-03
6.67E-03

着火源ONがトリガー
6.4.2.3-10

R32

作業中の
冷媒漏えい
センサー携行6.4.3.2

空間的遭遇確率換
算係数（喫煙）6.4.2.3-3

R1234yf

1.00E-01
1.00E-01

作業者の喫煙率
6.4.2.3-4

R1234yf

作業中の冷媒漏えい
センサー携行6.4.3.2

R32

6.94E-07
6.94E-07

着火源が可燃域に存在する確率
6.4.2.3-1

R32
R32

冷媒漏えい時に可燃濃度に達する確率
6.4.2.1-2

1.25E-13
1.81E-13

1.67E-03
1.67E-03

ﾏｯﾁ・石油ﾗｲﾀｰを使用
6.4.2.3-11

R32
R1234yf

5.00E-02
5.00E-02

R32
R1234yf

5.00E-03
5.00E-03

廃棄作業中着火源周
囲可燃空間継続時間率6.4.2.3-12

R32
R1234yf

1.00E-01
1.00E-01