平成30年1月25日
日本原子力発電㈱TK-1-035 改1

東海第二発電所 「添付資料Ⅴ-1-1-2-2 津波への配慮に関する説明書」に関わる説明予定表
補足説明資料

添付資料
名称Ⅴ-1-1-2-2-1

概要

耐津波の設計方針【共通，基準，24m】

22
月

1月25
木

30
火

1木

6火8木

2月
13 15
火 木

20
火

22
木

27
火

1木

6火

8木

3月
15
木

4月
20
火

23
木

27
火

29
木

上下

5月
上

備考

下

○
入力津波に関わる解析及びその結果に影響を与える因子の継続
7.1 工事計画変更許可後の変的な評価，漂流物の継続的な調更手続きの要否について査に関わり，変更手続きの要否の補足説明○

Ⅴ-1-1-2-2-2

基準津波の概要【基準】○Ⅴ-1-1-2-2-3

入力津波の設定【基準，24m】○1.1 潮位観測記録の考え方に 潮位観測記録に基づく潮位のばついてらつき等の考え方の補足説明○

1.2 遡上・浸水域の評価の考
遡上解析に関わる補足説明
え方について○1.3 港湾内の局所的な海面の 港湾内の局所的な海面の励起の隆起について確認結果の補足○○

1.4 津波シミュレーションに 遡上解析及び管路解析のモデル
おける解析モデルについての補足説明○

入力津波を求める際の影響を与
1.5 入力津波のパラメータス
える因子に関わる考慮事項の補
タディの考慮について足説明○

5.1 地震と津波の組合せで考 津波荷重と組み合わせる地震荷慮する荷重について重の考え方の補足説明○

入力津波による津波防護対象施設への影響評価【共通，基準，24m】

○

○

○

○

2/22 工認申し送り事項（通しNo58）含む○

3.3 電源喪失による除塵装置
津波による荷重を受けた時の除の機能喪失に伴う取水性への影
塵装置の健全性の説明
響について

○

【 】内の記載は以下のとおり。
・共通：基準津波及び敷地に遡上する津波に共通する記載事項を含む。
・基準：基準津波に関わる記載事項を含む。
・24m：敷地に遡上する津波に関わる記載事項を含む。

○

2/15 共通事項，遡上波，経路からの津波
2/22 外郭防護１，外郭防護２，内郭防護，取水性への影響
3/1 取水性への影響
3/29,4/E 防潮堤ルート変更後の解析結果反映○

3.2 海水ポンプの波力に対す 津波による荷重を受けた時の海る強度評価について水ポンプの健全性の説明

4.2 漂流物による影響確認に 漂流物調査及び評価に関わる補ついて足説明

2/8 評価方針（工認申し送り事項（通しNo172））
3/8 評価結果（工認申し送り事項（通しNo172））○○

3.1 砂移動による影響評価に
砂移動評価に関わる補足説明ついて

3/29,4/E 防潮堤ルート変更後の解析結果反映○

海水引込み管～ＳＡ用海水ピッ
1.6 ＳＡ用海水ピットの構造 ト～緊急用海水取水管の構造にを踏まえた影響の有無の検討 関わる管路解析モデルへの影響検討の補足説明

2.1 津波防護対象設備の選定 津波防護対象設備及びその配置及び配置についての補足説明○○

5.2 耐津波設計における現場 解析モデル，入力津波に関わる確認プロセスについて
現場調査の補足説明

Ⅴ-1-1-2-2-4

13
火○2/22含む工認申し送り事項（通しNo147,159）

1

東海第二発電所 「添付資料Ⅴ-1-1-2-2 津波への配慮に関する説明書」に関わる説明予定表
補足説明資料

添付資料
Ⅴ-1-1-2-2-4

入力津波による津波防護対象施設への影響評価
5.6【共通，基準，24m】

名称概要

浸水量評価について

外郭防護２での浸水量評価の補足説明

22月

1月
25
木

30
火

1木

6火

8木

2月
13 15火 木

4.1 設計に用いる遡上波の流 設計に用いる遡上波の流速の補速について
足説明【4月20火

23木

27
火

29木

上下

5月
上備考下○

それぞれの設備の説明時期に合わせて説明

○

○

○

○

○

2/15

工認申し送り事項（通しNo339）含む

3/8

工認申し送り事項（通しNo182）含む○

5.12 浸水防護施設の評価にお 衝突荷重，風荷重，積雪荷重のける衝突荷重，風荷重及び積雪 算出とその根拠に関わる補足説
荷重について明○

5.13 スロッシングによる貯留 スロッシングを考慮した貯留堰
堰貯水量に対する影響評価の容量に関わる補足説明○

5.14 止水ゴム等の耐水性能に 止水ゴム等の耐水性能に係る補ついて足説明

○

○

○

6.1.1 鋼製防護壁の設計に関設計内容の補足説明
する補足説明○6.1.4 鋼製防護壁アンカーに鋼製アンカー部の補足説明
関する補足説明○】内の記載は以下のとおり。
・共通：基準津波及び敷地に遡上する津波に共通する記載事項を含む。
・基準：基準津波に関わる記載事項を含む。
・24m：敷地に遡上する津波に関わる記載事項を含む。

3月
15木

○

津波荷重＋地震荷重の時の荷重5.10 津波防護施設の強度計算の考え方，津波荷重＋地震荷重における津波荷重，余震荷重及＋衝突荷重の時の荷重の考え方
び衝突荷重の組合せについての補足説明

5.18 津波に対する止水機能を 止水機能を有する施設の評価に有する施設の評価について関わる補足説明13
火1/25 工認への申し送り事項（通しNo230,173）【TK-1-040 改0 漂流物荷重について】

5.7 自然現象を考慮する浸水 浸水防護施設の評価で考慮する防護施設の選定について自然荷重の考え方の補足説明

5.17 強度計算における津波時各施設の津波時及び重畳時の作及び重畳時の荷重作用状況につ用荷重に係る補足説明
いて

○

○

5.5 津波防護施設のアンカー ケミカルアンカーに関わる規の設計に用いる規格基準類の適 格・基準とその適用性の補足説
用性について明

5.11 浸水防護施設の設計にお 各施設の評価対象断面の設定にける評価対象断面の選定
係る補足説明8木○

5.4 津波波力の選定に用いた 津波波力の選定に用いた規格・規格・基準類の適用性について 基準に関わる補足説明

5.8 浸水防護に関する施設の 各施設の基本設計方針，要求機機能設計・構造設計に係る許容 能，機能設計，構造強度設計，限界について許容限界に係る補足説明
5.9 浸水防護施設等の評価に 液状化検討対象層，豊浦標準砂
係る地盤物性値及び地質構造に に係る物性値の設定に係る補足
ついて説明

6
火

○

○

漂流物衝突力に係る補足説明

1木○

津波防護に関する施設の設計方針【基準，24m】

漂流物衝突力について

27
火

○

5.16 地殻変動後の基準津波襲
地殻変動を考慮した海水ポンプ
来時における海水ポンプの取水の取水性の補足説明
性への影響について
高潮の影響について、設計上の5.19 津波荷重の算出における参照する裕度として考慮してい高潮の考慮についてることの補足説明

4.3

22
木
○

5.15 東海発電所の取放水路の 東海発電所の取放水路の埋戻し埋戻の施工管理要領について に係る補足説明

Ⅴ-1-1-2-2-520
火2

東海第二発電所 「添付資料Ⅴ-1-1-2-2 津波への配慮に関する説明書」に関わる説明予定表
補足説明資料

添付資料
名称Ⅴ-1-1-2-2-5

津波防護に関する施設の設
6.1.5
計方針
説明
【基準，24m】

概要

設計内容の補足説明（地震時の止水機構に関する補足 追従性に関わる実証試験の計画，入力波形，結果の説明を含む。）

22
月

1月
25
木

30
火

1木

6
火

8木

2月
13 15
火 木

20
火

22
木

27
火

1木

6
火

○8木

13火

3月
15
木

4月
20火

○

6.2.1 鉄筋コンクリート防潮設計内容の補足説明
壁の設計に関する補足説明

○

5月
上備考

下

2/8 試験計画
3/8 入力地震波（工認申し送り事項（通し○ No229,233））
4/E 工認申し送り事項（通しNo234）
5/E 試験結果○
3/8 工認への申し送り事項（通しNo195,196）含む○○6.7.1 構内排水路逆流防止設
設計内容の補足説明
備に関する補足説明○○

6.8.1 貯留堰の設計に関する設計内容の補足説明
補足説明○

6.8.2 貯留堰取付護岸に関す設計内容の補足説明
る補足説明○

6.9.1 浸水防止蓋，水密ハッチ，水密扉，逆止弁の設計に関 設計内容の補足説明
する補足説明フロート式逆止弁の地震荷重を6.9.2 逆止弁の漏えい試験に受けた後を想定した漏えい試験
ついての補足説明○○

3/20,3/27 工認への申し送り事項（通しNo188,189）含む
2/15含む○○○

工認への申し送り事項（通しNo214）○○

6.9.3 逆止弁を構成する各部 フロート式逆止弁の評価部位に材の評価について関わる補足説明○○

6.10.1 津波監視カメラの設計
設計内容の補足説明に関する補足資料○

6.10.2 取水ピット水位計及び設計内容の補足説明
潮位計の設計に関する補足資料○

6.10.3て○加振試験の補足説明

6.10.4 津波監視設備の設備構 検出器を含む設備構成と電源系成及び電源構成について
統の補足説明○○6.12 止水ジョイント部の相対 止水ジョイント部の設計に係る変位に関する補足説明資料
補足説明○

6.13 止水ジョイント部の漂流 止水ジョイント部の漂流物衝突物対策に関する補足説明資料 対策に係る補足説明○】内の記載は以下のとおり。
・共通：基準津波及び敷地に遡上する津波に共通する記載事項を含む。
・基準：基準津波に関わる記載事項を含む。
・24m：敷地に遡上する津波に関わる記載事項を含む。

下○

設計内容の補足説明（ＭＳ－１
6.6.1 放水路ゲートの設計にとしての多種性又は多様性の説関する補足説明
明，耐震性の補足を含む。）

【

上

○

6.5.1 防潮扉の設計に関する設計内容の補足説明
補足説明

6.11 耐震計算における材料物
地盤物性のばらつきの影響に係性値のばらつきの影響に関するる補足説明
補足説明資料29
木○

6.3.1 鉄筋コンクリート防潮壁（放水路エリア）の設計に関 設計内容の補足説明
する補足説明6.4.1 鋼管杭鉄筋コンクリー
ト防潮壁の設計に関する補足説 設計内容の補足説明
明加振試験の条件につい27
火○6.2.3 フラップゲートに関す
設計内容の補足説明
る補足説明

6.9.4 津波荷重（突き上げ）
津波荷重（突き上げ）での荷重の強度評価における鉛直方向荷の考え方の補足説明
重の考え方について23
木3