微燃性冷媒を使用した低温機器の安全ガイドライン及び規格(JRA4072, JRA GL-18)
2017-2-16
石井 裕 （サンデン・アドバンステクノロジ―（株））
一般社団法人日本冷凍空調工業会
低温機器安全基準検討WG／低温機器リスクアセスメントＳＷＧ
石井 裕 （ｻﾝﾃﾞﾝ・AT㈱）阪江 覚（ダイキン工業㈱）佐藤知之（中野冷機㈱）黒田尚人（日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ㈱）小林健治（ホシザキ㈱）深野修司（㈱前川製作所）

宇野正記（日立JC空調㈱）目崎丈統（ダイキン工業㈱）吉井 啓（中野冷機㈱）佐藤 誠（福島工業㈱）関 和芳（ホシザキ㈱）大谷真弘（福島工業㈱）植木基二（東芝キヤリア㈱）小川太郎（パナソニック㈱）木下 卓（富士電機㈱）藤本 肇（三菱電機㈱）大塚千秋（㈱岡村製作所）
山口広一（東芝キヤリア㈱）栗田文彦（パナソニック㈱）佐藤新二（富士電機㈱）山下浩司（三菱電機㈱）© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

畑 利希（㈱岡村製作所）
秋子裕幸（中野冷機㈱）柳 裕文（パナソニック㈱）石黒茂時（ホシザキ㈱）山下哲也（三菱電機冷熱応用S㈱）

0

目次
1. 背景
2. 規格・ガイドラインの適用範囲
3. 低温機器の特徴
4. 主要な安全対策
5. 低温機器の各規定
6. その他要求事項
7. まとめ© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

1

1. 背景地球温暖化は我々の最も深刻な問題の一つ
冷凍空調分野，自然冷媒及びA2L冷媒に着目

図.1 世界の年平均気温及び海面水位の変化© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

2

1. 背景フロン排出抑制法

表.1 指定製品の規制目標

2016年10月14日のモントリオール議定書第28回締約国会合（MOP28）のキガリ改正では，2036年までにHFCの生産及び消費量の段階的削減義務（CO2換算）が採択© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

3

2. 規格・ガイドラインの適用範囲
規格・ガイドラインの適用範囲
微燃性冷媒(A2L)冷媒＊を使用する低温機器に充塡された
冷媒の漏えいに対する安全確保のための要求事項＊現在，A2Lは「特定不活性ガス」R32,R1234ｙｆ，R1234ze(E)に限定されるが，今後増える見込み
表2
冷媒名
R32
R1234yf
R1234ze（E）

燃焼速度（cm/s）
6.7
1.5
1.2

冷媒の種類と主要特性

最高許容表面温度（℃）
700
700
700

LFL(kg/m3)
0.307
0.2890.303

最大冷媒量（kg）（=195 m3×LFL）
59.8
56.3
59.0

分子量52114114

注記 燃焼速度はISO 817に，LFL，最大冷媒量はISO 5149-1による。

適用除外
高圧ガス保安法 冷凍保安規則による
冷凍能力3 トン未満及び20 トン以上の低温機器
総冷媒量が60 kgを超える低温機器⇒ コンビニのような小規模店舗を対象とする© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

4

3. 低温機器の特徴
低温機器は，いろいろな種類と形態がある⇒ 室内ユニット・室外ユニット
オープン・クローズ， 上部冷媒配管・ピット内冷媒配管 ⇒ 個々に安全対策が必要
オープン多段形ショーケース

< 室内機>【別置形】 < 室外機>

セミ多段式ショーケース

平形ショーケース【 オープン】

コンデンシングユニット【 クローズド】
扉付平形ショーケース

ウォークインショーケース

リーチインショーケース
図.2 低温機器の種類と形態© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

上部冷媒配管
ピット内冷媒配管
今回は，内蔵形を除く
5

4. 主要な安全対策
前提条件
漏えい冷媒の最大濃度は，最低燃焼レベルの1/4以下とする．
必要な主要安全機器とその要求事項は次のとおりである．

【漏えい検知器】
漏えい検知器の設置例を図3にしめす．
検知器の位置はショーケースの端から5 m以内で，間隔が10 mを超える場合は更にもう一台必要である．
検知範囲は,5 000から8 000 ppmである．
アイランドショーケースはケースの両側面に検知器が必要である．
検知器の取付位置は
ピット内冷媒配管：床から10 cm以下，上側冷媒配管：30 cm以下とする．
他，詳細はJRA4068に示す．

図.3 店舗内漏えい検知器設置例© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

6

4. 主要な安全対策 【サーキュレートファン】【サーキュレートファン】
床面近くの漏えい冷媒の蓄積を防ぐ
ピット内冷媒配管では必ず必要，上部冷媒配管では不要である．

a)斜め吹き出しサーキュレートファン
空気はケースの下から吸い，ケースの上から斜め上向きに吹き出す．
風量及び吹出風速は以下の式に従う
9.6 m3/minv≧－0.35×Q＋0.031×M＋5.65v≧ 2.0Q≧ 9.6v: 吹出風速(m/s)
Q: 風量(m3/min)
M: 分子量

(1)
(2)
(3)

M=114
（R1234yf）

M=52

分子量変化

（R32）

2.0 m/s

図.4 かくはん風量吹出風速図© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

7

4. 主要な安全対策 【サーキュレートファン】b)垂直吹き出しサーキュレートファン
空気はケースの下から吸い，ケースの上から垂直上向きに吹き出す．

風量及び吹出風速は以下の式に従う
v≧－0.35×Q＋0.031×M＋5.65(4)v≧0.0113×M+2.012(5)Q≧9.6(6)9.6 m3/min

M=114（R1234yf）

M=52

分子量変化

（R32）

3.3 m/s
2.6 m/sv:吹出風速(m/s)
Q: 風量(m3/min)
M: 分子量図.5 かくはん風量吹出風速図© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

8

4. 主要な安全対策【電磁弁／逆止弁】
電磁弁／逆止弁はクローズドショーケースに必要である．
冷媒漏えいがあった時，電磁弁が閉じ，漏えい冷媒の拡散を防止する．
逆止弁は，低温機器を停止した時に冷媒の逆流を防ぐ．
弁の冷媒漏えい量は300 cm3/min以下でなければならない．
但し，より少い冷媒漏えい量が望ましい．
〈例外事項〉 ポンプダウンを用いる時は，逆止弁，電磁弁は必要でない．

【インターロック】
各漏えい検知器，サーキュレートファン，電磁弁が接続されなければ，コンデンシングユニット及びショーケースはインターロックにより動かない回路とする．

【冷媒配管】
上部冷媒配管は，床上に可燃域を生じないので，望ましい．
ピット内冷媒配管は，通常ピット内にいくつかの冷媒配管があるので，冷媒漏えいがあった時に漏れ系統が検出できない．従って，単一配管が望ましい．
© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

95. 低温機器の各規定【ピット内冷媒配管の多段形オープンショーケース】
漏えい検知器及びサーキュレートファンが必要で図6 の様に配備する．
サーキュレートファンにより，排気はケースの上から斜め上方に吹き出される．

1

1 サーキュレートファン及びダクト
2 漏えい検知器
3 ピット内冷媒配管
漏えい検知器高さ : l1
l1: 10 cm 以下

壁23l1

図6 ピット内冷媒配管
多段形オープンショーケースの設置例© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

10

5. 低温機器の各規定【キックプレート】
キックプレートは図7に示すようにパネル長さに対し0.0374 m2/m 以上の開口部面積を持つパンチング穴または隙間等の開口部を設けなければならない．
漏えい検知器を接続する端子を設け，開口部より下部で，床上10 cm以内に漏えい検知器が取り付けられるようにする．

1 ショーケース本体
12 キックプレート
3 開口部（パンチング穴）
24 漏えい検知器
43
4
2
ショーケース断面

キックプレート正面

図7－キックプレート開口部の例© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

11

5. 低温機器の各規定【上部冷媒配管の多段形オープンショーケース】
ショーケースが壁から離れて設置されている場合，ケース上に30 cm 以上または天井までとする後部塞ぎ板は，ケースの後ろに漏えい冷媒が流れ落ちないように装備しなければならない．
目隠し板のすき間は20 mm 以上としなければならない．
後部塞ぎ板，目隠し板，すき間，漏えい検知器
512
及び冷媒配管を図8 に示す．
31 後部塞ぎ板
2 目隠し板3 すき間
4 漏えい検知器
5 上部冷媒配管
検知器高さ: l2l2: 30 cm 以下

壁4l２

図8 上部冷媒配管
多段形オープンショーケースの設置例© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

12

5. 低温機器の各規定【リーチインショーケース】
正面に扉があるクローズドショーケースである．
冷媒ガス側に逆止弁，液側に電磁弁をショーケースの外側に装備し，庫内検知器を排水口の30 cm以下に装備しなければならない．
冷媒漏えいが検知されると，電磁弁が閉じられ，急速冷媒漏えいが防止される．

【ピット内冷媒配管の場合】
サーキュレートファンが必要であり，キャビネットの斜め上向きに排気する．
逆止弁，サーキュレートファン，庫内・外漏えい検知器，冷媒配管，電磁弁を図9 に示す．

1 逆止弁（ガス）
2 サーキュレートファン
及びダクト
3 庫内漏えい検知器
4 庫外漏えい検知器
5 ピット内配管

壁6 電磁弁（液）検知器高さ: l1

l1 :10 cm 以下

図9 ピット内冷媒配管のリーチインショーケース設置例© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

13

5. 低温機器の各規定【上部冷媒配管の場合】
ショーケースが壁から離される場合は，後部塞ぎ板をケース上側に30 cm以上か，または天井まで装備し，ケースの裏側に冷媒が流れ落ちないように装備しなければならない．
目隠し板のすき間は20 mmとしなければならない．
後部塞ぎ板，目隠し板，すき間，庫内外漏えい検知器，逆止弁，電磁弁，冷媒配管を図10に示す．
126, 7
1 後部塞ぎ板
2 目隠し板
3 すき間4庫内漏えい検知器
5庫外漏えい検知器
6逆止弁（ガス）7電磁弁（液）8 上部冷媒配管
検知器高さ: l2
l2 : 30 cm 以下

834

壁5l2

図10 上部冷媒配管リーチインショーケースの設置例© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

14

5. 低温機器の各規定【ウォークインショーケース】
扉が前面に取り付けられ，商品は部屋の後ろに貯蔵される．
冷媒配管はケースの上側である．
逆止弁及び電磁弁はケースの外に設置しなければならない．
漏えい検知器は庫内の高さ30 cm以内に設置しなければならない．
逆止弁は，冷媒漏えいが検知されたときに，急速な冷媒漏えいを防止する．
漏えい検知器の設置を図11に示す．

断面図矢視11 漏えい検知器
平面図l21
断面図

図11 ウォークインショーケースの設置例© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

15

5. 低温機器の各規定【平形オープンショーケース】
上面がオープンで，冷媒配管はピット内である．
サーキュレートファンが必要であり，排気は図12の様に垂直上向きである．

1

1 サーキュレートファン
2 漏えい検知器
3 ピット内冷媒配管
検知器高さ: l1
l1: 10 cm 以下

1332

2

l12

l1 l1

アイランドショーケース

対面型ショーケース

図12 平型オープンショーケースの設置例© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

16

5.低温機器の各規定【平形クローズドショーケース】
ショーケースは上面がクローズドで，冷媒配管はピット内である．
サーキュレートファンが必要で，排気は図13の様に垂直上向きである．
扉付の二連及び単一の平型ショーケースで，漏えい検知器，逆止弁，電磁弁及びピット内冷媒配管を図13に示す．

4,6

14,64,622253353

l11

l1 l1
アイランドショーケース

1 サーキュレートファン
及びダクト
2庫内漏えい検知器
3庫外漏えい検知器
4逆止弁
5ピット内冷媒配管
6.電磁弁
検知器高さ: l1
l1 :10 cm以下

対面型ショーケース

図13 扉付平形ショーケースの設置例© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

175.低温機器の各規定 【コンデンシングユニット】【コンデンシングユニット】
コンデンシングユニットは次の設置状況毎に要求事項を規定する。
①狭小地設置②半地下設置③機械室設置① 狭小地設置の場合冷媒が漏えいした場合，冷媒が高濃度で滞留し可燃空間が発生する恐れがあるため，コンデンシングユニットは通気性のよい場所に設置しなければならない。
例えば，図14の場合は，コンデンシングユニットから漏えいした冷媒が開放空間に至るまで最低幅 0.6 m の通路を確保しなければならない。

図14 コンデンシングユニット狭小地の設置例© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

18

5.低温機器の各規定 【コンデンシングユニット】② 半地下設置の場合 （周囲より1.2mくぼんだ空間をいう）
半地下に設置する場合は，次に示す内容を満足するように設置するか， 1 又は2に記す安全対策のうち一つ以上を実施しなければならない。
a) コンデンシングユニットの空気吹き出し方向が鉛直上方の場合

m ≦0.4×G×A×hou(7)b) コンデンシングユニットの空気吹き出し方向が鉛直上方でない場合

m ≦0.5×G×A×hou(8)

１．吸引ダクトによる機械換気

半地下設置における安全対策として吸引ダクトを使用して換気を行う場合は，換気量は次式(9)に各記号よらなければならない。
2Q ≧ 250/G(9)２．コンデンシングユニットに搭載されたファンによる機械換気
コンデンシングユニットファンの空気の吹き出し
方向が鉛直上方でないコンデンシングユニットの場合は，次式(10) (11)を全て満足しなければならない。
ho ≦ 2.0(10)Lo ≦ 3.0(11)A：床面積（m ）m：低温機器の冷凍サイクル毎に充塡した全冷媒量（kg）
G：LFL（kg/m3）
ｈou：製品高さ（m）
Q：換気量（m3/h）
G：LFL（kg/m3）
ho ：半地下の深さ(m)Lo ：コンデンシングユニットの吹出口から，対向する壁面までの距離（m）© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

19

5.低温機器の各規定 【コンデンシングユニット】③ 機械室設置の場合機械室にコンデンシングユニットを設置する場合，機械換気装置を2系統以上設置し，換気能力の合計は式（12）又は式（13）に示す換気回数以上でなければならない。
【機械換気装置は，原則として外気押込み方式の換気装置】
外気が室の上部（冷凍設備・火気となる電気設備の最上面より高い位置）から押込まれ，室内空気及び漏えい冷媒ガスの混合気体が室の下部開口部（床面近くの位置）から排気できる方式としなければならない。
【外気押し込み方式の換気装置が適切でない場合】
室の下部から強制的に所定量の室内空気及び漏えい冷媒ガスの混合気体を排気し，室の上部開口部から外気を供給する方式としなければならない。
換気回数は，次の式（12）による。

n＝（12）

ただし，LFLが0.283 kg/m3を下回る冷媒を使用する場合，換気回数は，次の式(13)による。

n＝.
×（13）

各記号
n：換気回数（回/h）
Vh：機械室の相当容積（＝床面積に給気開口から床面までの高さを乗じた値）（m3）
G：LFL（kg/m3）© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

20

6.その他要求事項
低温機器の安全性確保をするために，次の事項を実施しなければならない
必要事項を記入したカタログ，技術資料，取扱説明書及び据付説明書を用意しなければならない．
現地で安全遵守事項が確実に履行されたことをチェックリストに記入しなければならない．
機器及び必要箇所には注意を喚起する警告ラベルを用意し，貼付しなければならない．
【定期点検】
サーキュレートファン，漏えい検知器のメンテナンス及び検査は年に１回行わなければならない．

© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

21

6. その他要求事項
図15
庫外検知器
図16 ウォークイン
ショーケース
図17 リーチイン・
扉付平形
ショーケース
図18 コンデンシングユニット
図19 警報装置
発報時の対応

警告ラベル
警告

わずかに燃える冷媒を使用していますので，漏えい検知器の動作を止めた場合又は漏えい検知器が取り外された場合は，安全のためコンデンシングユニットとのインターロックが取られていて，コンデンシングユニットが自動的に停止します。

警告
わずかに燃える冷媒を使用していますので，庫内に漏えいが発生した
場合，点検保守業者が到着するまでは扉を開けないでください。中に人がいた場合は，扉の開閉は最小限にし，速やかに退去してください。
扉の周囲に着火源を置かないでください。

警告
わずかに燃える冷媒を使用していますので，庫内に漏えいが発生した場合，点検保守業者が到着するまでは扉を開けないでください。
扉の周囲に着火源を置かないでください。

警告
わずかに燃える冷媒を使用していますので，取り扱いに注意してください。

警告
警報が作動した場合は，冷媒が室内に漏えいしていることが考えられます。
次の対応をしてください，・火気を使用している場合は止めてください。（わずかに燃える冷媒を使用しています）
・機器の管理責任者に警報が作動したことを知らせてください。
・念のために室内から退避してください。

© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

226.その他要求事項

チェックリスト

表3 ショーケース側

表4 コンデンシングユニット側設置日年月日

設置場所

施工者

（会社）

/（担当）

使用者

（会社）/（担当）

店舗名

系統 No.

冷凍機型式名コンデンシングユニット内容記載①有り／無し周囲の最低 1 方向に幅 0.6 m 以上の通路があるか？（いずれかに○・有り：OK。②に進んでください。
・無し：NG です。設置環境を変更してください。

を付ける）

半地下ではない／半地下②

半地下に設置か（いずれかに○を付ける）③

半地下の深さは 1.2 m 以上か？

・半地下ではない：⑪に進んでください。
・半地下：③に進んでください。
深さ 1.2m 未満／1.2m 以上
・1.2m 未満：⑪に進んでください。
・1.2m 以上：④に進んでください。

（いずれかに○を付ける）④

総冷媒量を記入してくださいｋg ・⑤に進んでください。

⑤

半地下の床面積を記入してください

m2 ・⑥に進んでください。

⑥

半地下の容積を記入してください（＝⑤×1.2 m）

m3 ・⑦に進んでください。

⑦

冷媒漏えい時最大濃度 （＝④／⑥）⑧

判定 （いずれかに○を付ける）
3

OK：⑦≦0.123 kg/m ／NG：⑦＞0.123 kg/m
⑨kg/m3 ・⑧に進んでください。
ＯＫ／ＮＧ
3

有り／無し

漏えい検知警報器が有るか？
（いずれかに○を付ける）⑩

・OK：⑪に進んでください。
・NG：⑨に進んでください。
・有りの場合は⑩に進んでください。
・無しは NG。漏えい検知器を取り付けてください。
有り／無し

漏えい検知警報器作動によって，室外機送風ファンまたは現地の吸引ファンを運転する機能が有るか？

・有りの場合は⑪に進んでください。
・無しは NG。左記の機能を取り付けてください。
冷媒漏えい

⑪

無し／有り

冷媒漏洩確認。漏えい想定箇所，特にフレア接続部（いずれかに○を・無し：OK。
付ける）
・有り：NG。据付指導書に従い処置してください。

© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

23

7. まとめ
安全対策【必須】 漏えい検知警報器 / インターロック
ピット内冷媒配管

上部冷媒配管

【必須】 サーキュレートファン
多段形オープンショーケース

リーチインショー
ケース

ウォークイン
ショーケース

庫外漏えい検知器
後部塞ぎ板

庫内・庫外漏えい検知器
後部塞ぎ板
電磁弁
逆止弁

庫内漏えい検知器
電磁弁
逆止弁

多段形オープンショーケース

庫外漏えい検知器

リーチイン
ショーケース

庫内・庫外漏えい検知器
電磁弁
逆止弁

注：クローズドショーケースでポンプダウンを実施する場合は，安全弁及び逆止弁は必要ない．

平形ショーケース

オープン形

クローズド形

庫外漏えい検知器（セミ多段式オープンショーケースを含む）

庫内漏えい検知器
電磁弁逆止弁図20 安全対策のまとめ© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

24

7. まとめ
低温機器に有用な安全手段を考案し，提案した．
各安全対策は，リスクアセスメントを実施し，安全であることを検証した．
JRA4072及びGL-18は，更に判り易くなるように，現在，再検討している段階である．
A2Lの低温機器は今まで市場に展開されていない．
今後，これらの結果を実用化し，A2Lの加速的な展開を期待する．
© 2017 JRAIA The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association. All Rights Reserved.

25