形式：CX-NM1
通信設定：前面のディップスイッチにより設定
・データ：RTU（Binary）、ASCII
・パリティ：なし、偶数、奇数・伝送速度：4800、9600、19.2k、38.4k（bps）
RS-485部
・通信規格：EIA RS-485準拠
・伝送距離：500m以下
・伝送ケーブル：シールド付より対線（CPEV-S 0.9φ）
RUN表示ランプ：赤／緑2色LED
交信正常時緑色点灯、データ受信時赤色点灯（ディップスイッチにて切換）
ERR表示ランプ：赤／緑2色LED
交信異常時（異常データ受信、通信異常設定時に点灯（約0.1s）） 緑色点灯／点滅、データ送信時赤色点灯（ディップスイッチにて切換）
RUN接点：RUN表示ランプが緑色点灯時ON（Modbus 交信正常時ON）■RUN接点出力
定格負荷：250V AC 0.5A（cosφ＝1）
30V DC 0.5A（抵抗負荷）
最大開閉電圧：250V AC 30V DC
最大開閉電力：250VA（AC） 150W（DC）
最小適用負荷：1V DC 1mA
機械的寿命：2000万回（300回／分）
誘導負荷を駆動する場合は接点保護とノイズ消去を行って下さい。
■適用圧着端子サイズ (M3ねじ）

リモートI／O変換器 CX シリーズ
通信カード
（Modbus用）
27.5

CATOX用130109（mm）

形式：CX－NM1－N
ご注文時指定事項
・形式コード：CX－NM1－N

供給電源
N：供給電源回路なし

付属品

3max

4min
φ3.26max・終端抵抗器110Ω（0.25W）

機器仕様
接続方式
・通信部：コネクタ形ユーロ端子台
・内部通信バス：ベース（形式：CX－BS□）に接続
・電源部：ベース（形式：CX－BS□）より供給
・RUN接点出力：M3ねじ端子接続（締付トルク 0.5N・m）
推奨圧着端子：R1.25－3（日本圧着端子製造、ニチフ）（スリーブ付圧着端子使用不可）（適用圧着端子サイズの図を参照）
・適用電線：0.75～1.25mm2
端子ねじ材質：鉄にニッケルメッキ
アイソレーション：Modbus－内部通信バス・内部電源－RUN接点出力－FG間
入力データ設定：異常時の入力値を側面ディップスイッチにより設定
通信2重化時における上位機器からの出力切換可否：側面ディップスイッチにより設定（詳細は取扱説明書参照）
ノードアドレス設定：01～F7 ロータリスイッチにより設定
メイン／サブ切換：側面のディップスイッチにより設定
スロット割付設定：側面のディップスイッチにより設定

http://www.m-system.co.jp/12max

（mm）

設置仕様
消費電流：100mA
使用温度範囲：-10～+55℃
使用湿度範囲：30～90%RH（結露しないこと）
使用周囲雰囲気：腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
取付：ベース（形式：CX－BS□）に取付
質量：約200g

性能
絶縁抵抗：100MΩ以上／500V DC
耐電圧：Modbus－内部通信バス・内部電源－RUN接点出力－
FG間
1500V AC 1分間

CX-NM1仕様書

NS-A563 Rev.4 Page 1/7

形式：CX-NM1
パネル図
■側面図

3 4 567 8 9A⑤ノードアドレス設定（上位）用ロータリスイッチ

BCDEBCDEF 01 2

3 4 56①RUN表示ランプ

SA2

F 01 2SA1

7 8 9A■前面図⑥ノードアドレス設定（下位）用ロータリスイッチ②ERR表示ランプ③設定用
ジャックコネクタ

FGSLD
DG
DBDA④コネクタ形
ユーロ端子台45⑦通信設定用
ディップスイッチ

1236

SW6

SW6-1
SW6-2

SW6-3
SW6-4なし
OFF（＊）
OFF（＊）

伝送速度（bps）
19.2 k
9600
ONOFF
OFF
ON

4800
ONON

●機能設定（SW3）
通信カードの機能を設定します。
・メイン／サブ切換（SW3-1）
CX シリーズでは、通信カードを 2 枚まで実装でき、通信の 2重化が可能です。2 枚実装する場合には、必ず一方を OFF：メイン に、他方を ON：サブ に設定しなければなりません。
また、1 枚のみの実装の場合は OFF：メイン に設定しなければなりません。
SW
SW3-1

パリティ
奇数偶数ONOFFOFFON

入力データRTU（Binary）
OFF（＊）

SW6-5不可ONONASCII
ON■ディップスイッチの設定●スロット割付の設定（SW1、2）
CX シリーズの入出力カードには、入出力点数により、占有エリア（データ量）の異なる 4 種のタイプがあります。
このため、各スロットにどのタイプの入出力カードを実装するかを SW1 および SW2 にて設定します。
SW1 および SW2 により、スロット 1 からスロット 8 を任意に設定することができます。スロット 9 以降はスロット 8 と同じタイプのカードとなります（各スロットの設定は、2 ビットにて設定します）。
SW
SW1-2
SW1-4
SW1-6
SW1-8
SW2-2
SW2-4
SW2-6
SW2-8
OFF
OFFONON

占有エリア（データ数）
スロット 1
スロット 2スロット 3
スロット 4スロット 5スロット 6スロット 7スロット 814816

http://www.m-system.co.jp/

メイン／サブ切換
メインサブOFF（＊）
ON・入力データ（SW3-2）
入力カードに異常が発生し、通信カードとの通信ができない場合に入力値を設定します。 OFF の場合は最終値で保持し、入力カードとの通信ができるまで更新されません。 ON の場合は、入力カードとの通信が連続して異常（不可）の場合、入力値を 0 にします。
SW
SW3-2

SW1-1
SW1-3
SW1-5
SW1-7
SW2-1
SW2-3
SW2-5
SW2-7
OFFONOFFON

ON

ON●データ設定（SW6-5）
SW

SW187654321ON●パリティ設定（SW6-3、4）SW

SW287654321ON●伝送速度設定（SW6-1、2）
38.4 kOFF（＊）
OFF（＊）

SW3432187654321■前面スイッチの設定●ノードアドレス設定（SA1、SA2）
2 個のロータリスイッチにより、ノードアドレスを 16 進で設定します。

SW⑧機能・スロット割付設定用
ディップスイッチ

入力データホールド
OFF（＊）

0セット
ON・動作モード切換（SW3-3）
出力切換動作時は、通信の 2 重化時に出力カードに対して、メイン、サブのどちらの設定を有効にするかを上位（PC またはPLC）からの設定により切換可能です。
通常動作時は、出力カードの出力に対してメインの設定が有効になります。
メインが通信断の場合、サブの設定が有効になります。
注）通信の 2 重化時には、必ず同じ動作モードに設定してご使用下さい。
SWSW3-3動作モード
通常動作
OFF（＊）

出力切換動作
ON・LED 表示切換（SW3-4）
前面の RUN、ERR の LED の表示内容を切換えます。
表示ランプ
RUN
ERR
OFF（＊）
正常時緑色点灯
異常時緑色点灯／点滅
ON
データ受信時赤色点灯
データ送信時赤色点灯
SW3-4（＊）は工場出荷時の設定

CX-NM1仕様書

NS-A563 Rev.4 Page 2/7形式：CX-NM1
通信ケーブルの配線ऴ୺఍߅)0451$$9ʵ/.

$9ʵ/.

5Yʴʗ3Yʴ
5Yʵʗ3Yʵ4(3Yʴ
3Yʵ%"%#%(4-%'(%"%#%(4-%'('('(Modbusファンクションコード
■ Data and Control Functions
CODE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
101112

NAME
Read Coil Status
Read Input Status
Read Holding Registers
Read Input Registers
Force Single Coil
Preset Single Registers
Read Exception Status
Diagnostics
Program 484
Poll 484
Fetch Comm. Event Counter
Fetch Comm. Event Log

131415161718192021222324

Program Controller
Poll Controller
Force Multiple Coils
Preset Multiple Registers
Report Slave ID
Program 884 ／ M84
Reset Comm. Link
Read General Reference
Write General Reference
Mask Write 4X Register
Read ／ Write 4X Registers
Read FIFO Queue

○○
○
○
○
○

Digital output from the slave（read ／ write）
Status of digital inputs to the slave（read only）
General purpose register within the slave（read ／ write）
Collected data from the ﬁeld by the slave（read only）
Digital output from the slave（read ／ write）
General purpose register within the slave（read ／ write）○○○

Fetch a status word and an event counterA status word, an event counter, a message count anda ﬁeld of event bytes○○○

Digital output from the slave（read ／ write）
General purpose register within the slave（read ／ write）
Slave type ／ RUN status

○○
○
○
○
○
○

Function code is not allowable for the slave
Address is not available within the slave
Data is not valid for the function■ Exception Codes
CODE01
02
03
04
05
06
07
08

NAME
Illegal Function
Illegal Data Address
Illegal Data Value
Slave Device Failure
Acknowledge
Slave Device Busy
Negative Acknowledge
Memory Parity Error

http://www.m-system.co.jp/CX-NM1仕様書

NS-A563 Rev.4 Page 3/7

形式：CX-NM1■ Diagnostic Subfunctions
CODE0001020304

NAME
Return Query Data
Restart Comm. Option
Return Diagnostic Register
Change Input Delimiter Character
Force Slave to Listen Only Mode○○○○○

Loop back test
Reset the slave and clear all counters
Contents of the diagnostic data（2 bytes）
Delimiter character of ASCII message
Force the slave into Listen Only Mode

Modbus I／O割付Coil（0X）
Input（1X）

Input Register（3X）
Holding Register（4X）

ADDRESS1 〜 10241025
1 〜 1024
1025 〜 1040
1041 〜 1056
1057 〜 1072
1 〜 256
257 〜 768
1 〜 256
257 〜 768

DATA TYPE

IFI
FDATA
Digital output（接点出力）
出力切換信号（SW3-3：ON の場合のみ有効）
Digital input（接点入力）
カード情報
異常情報
データ異常情報
Analog Input（アナログ入力）
Analog Input（アナログ入力）
Analog output（アナログ出力）
Analog output（アナログ出力）■ DATA TYPE
I ：Int 0 〜 10000（0 〜 100%）
F ：Floating
注）上記以外のアドレスにはアクセスしないで下さい。誤動作の原因になります。
①カード情報各カードの装着（有無）状態を示します。
カードが装着されている場合、対応するビットが1 、未装着（未実装）の場合、 0となります。

②異常情報
各カードの異常を示します。
・CX □− TS8、CX □− RS8 の入力がバーンアウト
・CX □− DA16A の入力電源が異常、または未接続
・CX □− YS4 の出力電流が異常（負荷未接続など）
上記の状態が発生した場合、対応するビットが 1 となります。
③データ異常情報
各入力カードの入力値が -15% 以下または 115% 以上の場合、対応するビットが1 となります。

④出力切換信号出力カードに対して、メイン、サブのどちらの設定を有効にするかを設定します。
出力切換信号（メイン）1

出力切換信号（サブ）
00

1

1100

http://www.m-system.co.jp/

動 作
メインの設定が有効
入出力カードの RUN ランプが赤色点灯
サブの設定が有効
入出力カードの RUN ランプが緑色点灯
メインの設定が有効
入出力カードの RUN ランプが橙色点灯
出力不可
入出力カードの RUN ランプが消灯

CX-NM1仕様書

NS-A563 Rev.4 Page 4/7

形式：CX-NM1
伝送データ
本体側面のディップスイッチにより、各入出力カードの伝送データ数（占有エリア）を設定することができます。
例えば、下記のように設定した場合
スロット 14スロット 24スロット 34スロット 41スロット 51スロット 61スロット 71
入出力データは次のように割付けられます。
ADDRESS
Input Register（3X） 1 〜 4、257 〜 264
Holding Register（4X） 5 〜 8、265 〜 272
9 〜 12、273 〜 280
13、281 〜 282
14、283 〜 284
15、285 〜 286
16、287 〜 288

カード位置
スロット 1スロット 2スロット 3スロット 4スロット 5スロット 6
スロット 7

Coil（0X）
Input（1X）

ADDRESS1 〜 6465 〜 128
129 〜 192
193 〜 208
209 〜 224
225 〜 240
241 〜 256

カード位置
スロット 1スロット 2スロット 3スロット 4スロット 5スロット 6スロット 7（注）Coil（0X）、Input（1X）の割付は、伝送データ数（占有エリア）
が 1 または 4 の場合には、伝送データ数を 16 倍したアドレスを割付けます。伝送データ数が 8 または16 の場合には、強制的に 64（4 × 16）のアドレスを割付けます。

入出力データ■カード情報、異常情報、データ異常情報
150

Card 1（スロット 1）
Card 2（スロット 2）
Card 3（スロット 3）
・・・
Card 16（スロット 16）
各スロットの入出力カードの有無および異常を示します。

■アナログデータ（形式：CX□－SV8、YV8、DS4、YS4など）
150

16ビットのバイナリデータ
基本的に、各カードで設定されている入出力レンジの0〜100%を0〜10000のバイナリ（2進）で示します。
-15〜0%の負の値は2の補数で示します。

http://www.m-system.co.jp/

CX-NM1仕様書

NS-A563 Rev.4 Page 5/7

形式：CX-NM1■アナログデータ（形式：CX□－RS8、TS8）150

16ビットのバイナリデータ
基本的に、温度単位が摂氏（℃）の場合には10倍した整数部を示します。例えば、25.5℃の場合は 255 がデータとなります。
また、温度単位が華氏（゜F）の場合には整数部がそのままデータとなります。例えば、135.4゜Fの場合は 135 がデータとなります。
負の値は2の補数で示します。

■16点用接点データ（形式：CX□－DA16、DC16など）
150

入力 1（出力 1）
入力 2（出力 2）
入力 3（出力 3）・・・
入力16（出力16）
0：OFF
1：ON

外形寸法図（単位：mm）・端子番号図

13027.5

位置決めガイド
回転軸56126.2

6ーM3
端子ねじ
4

http://www.m-system.co.jp/

1093

端子カバー

CX-NM1仕様書

NS-A563 Rev.4 Page 6/7

形式：CX-NM1
ブロック図・端子接続図ϊʔυΞυϨεදࣔ ઃఆ༻ϩʔλϦϥϯϓεΠονଞͷ.PECVT‫΁ثػ‬36/઀఺ग़ྗ'(4-%%(%#%"ઈճԑ࿏੍‫ޚ‬ճ࿏௨৴ճ࿏֤छઃఆ༻σΟοϓεΠονి‫ݯ‬ճ࿏಺෦௨৴όείωΫλ಺෦ి‫ݯ‬

36/ʴ 36/ʵ ઃఆ༻δϟοΫεςϨΦδϟοΫ●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承下さい。
●ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認下さい。
●本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取り下さい。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧下さい。
お問合わせ先ホットライン：0120-18-6321

http://www.m-system.co.jp/CX-NM1仕様書

NS-A563 Rev.4 Page 7/7