東海第二発電所 審査資料
資料番号
PD-C-1 改 36
提出年月日
平成 29 年 7 月 28 日

東海第二発電所

設計基準対象施設について

平成 29 年 7 月
日本原子力発電株式会社
本資料のうち，は商業機密又は核物質防護上の観点から公開できません。

下線部：今回提出資料
目

次

4条

地震による損傷の防止

5条

津波による損傷の防止

6条

外部からの衝撃による損傷の防止（その他外部事象）

6条

外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）6条

外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）

6条

外部からの衝撃による損傷の防止（火山）7条

発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止

8条

火災による損傷の防止

9条

溢水による損傷の防止等

10 条

誤操作の防止11 条

安全避難通路等

12 条

安全施設（静的機器の単一故障）

14 条

全交流動力電源喪失対策設備

16 条

燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設

17 条

原子炉冷却材圧力バウンダリ

23 条

計測制御系統施設（第 16 条に含む）

24 条

安全保護回路26 条

原子炉制御室等

31 条

監視設備

33 条

保安電源設備34 条

緊急時対策所

35 条

通信連絡設備
目次-1

東海第二発電所

外部からの衝撃による損傷の防止（火山）

本資料のうち，は商業機密又は核物質防護上の観点から公開できません。

第6条

外部からの衝撃による損傷の防止
（火山）

＜目

次＞

1．

基本方針

1．1

要求事項の整理

1．2

追加要求事項に対する適合性（手順等含む）(1)

位置，構造及び設備(2)

安全設計方針

(3)

適合性説明

2．

外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
別添資料１

3．

火山影響評価について

運用，手順説明資料
別添資料 2外部からの衝撃による損傷の防止（火山）

＜概

要＞

1．において，設計基準対象施設の設置許可基準規則，技術基準規則の追加要求事項を明確化するとともに，それら要求に対する東海第二発電所における適合性を示す。

2．において，設計基準対象施設について，追加要求事項に適合するために必要となる機能を達成するための設備又は運用等について説明する。

3．において，追加要求事項に適合するための運用，手順等を抽出し，必要となる運用対策等を整理する。

1.

基本方針

1.1

要求事項の整理
外部からの衝撃による損傷の防止について，設置許可基準規則第 6 条及び技術基準規則第 7 条において，追加要求事項を明確化する。（表 1）

1

1

表１

設置許可基準規則第 6 条及び技術基準規則第 7 条

要求事項

設置許可基準規則

技術基準規則第 6 条（外部からの衝撃による損傷の防止）

第 7 条（外部からの衝撃による損傷の防止）

安全施設は，想定される自然事象（地震及び津波を除く。次

設計基準対象施設が想定される自然現象（地震及び津波を除項において同じ。）が発生した場合においても安全機能を損く。）によりその安全性を損なうおそれがある場合は，防護

なわないものでなければならない。

措置，基礎地盤の改良その他の適切な措置を講じなければな

備考
追加要求事項らない。
２

重要安全施設は，当該重要安全施設に大きな影響を及ぼ

追加要求事項

すおそれがあると想定される自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮したものでなければならない。

2
３

安全施設は，工場等内又はその周辺において想定される

２周辺監視区域に隣接する地域に事業所，鉄道，道路その発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれが他の外部からの衝撃が発生するおそれがある要因がある場合

ある事象であって人為によるもの（故意によるものを除には，事業所における火災又は爆発事故，危険物を搭載したく。）に対して安全機能を損なわないものでなければならな

車両，船舶又は航空機の事故その他の敷地及び敷地周辺の状い。

況から想定される事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう，防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。
３

航空機の墜落により発電用原子炉施設の安全性を損なう

おそれがある場合は，防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。

追加要求事項2

1.2

追加要求事項に対する適合性（手順等含む）(1)

位置，構造及び設備

ロ

発電用原子炉施設の一般構造(3)

その他の主要な構造(a)

外部からの衝撃による損傷の防止
安全施設は，発電所敷地で想定される洪水，風（台風），竜巻，

凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮の自然現象（地震及び津波を除く。）又は地震及び津波を含む自然現象の組合せに遭遇した場合において，自然事象そのものがもたらす環境条件及びその結果として施設で生じ得る環境
条件においても安全機能を損なわない設計とする。
なお，発電所敷地で想定される自然現象のうち，洪水，地滑りについては，立地的要因により設計上考慮する必要はない。
また，自然現象の組合せにおいては，地震，津波，風（台風），
積雪及び火山の影響による荷重の組合せを設計上考慮する。
上記に加え，重要安全施設は，科学的技術的知見を踏まえ，当該
重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生じる応力について，それぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して適切に組み合わせる。
また，安全施設は，発電所敷地又はその周辺において想定される
航空機落下，ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突及び電磁的障害の発電用原子炉施設の安全性を損なわせる
原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損なわない設計とする。
33

なお，発電所敷地又はその周辺において想定される人為事象のうち，航空機落下については，確率的要因により設計上考慮する必要はない。また，ダムの崩壊については，立地的要因により考慮する必要はない。
ここで，想定される自然現象及び発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）に対して，安全施設が安全機能を損なわないために必要な安全施設以外の施設又は設備等（重大事故等対処設備を含む。）への措置を含める。

(a-2)
安全施設は，発電所の運用期間中において発電所の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象として設定した層厚 50cm，粒径 8mm 以下，密度 0.3g／cm ３ （乾燥状態）

1.5g／cm ３ （湿潤状態）の降下火砕物に対し，その直接的影響である構造物への静的負荷に対して安全裕度を有する設計とすること，水循環系の閉塞に対して狭隘部等が閉塞しない設計とすること，換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影
響（閉塞）に対して降下火砕物が侵入しにくい設計とすること，水循環系の内部における摩耗並びに換気系，電気系及び計測制御系に対する機械的影響（摩耗）に対して摩耗しにくい設計とすること，構造物の化学的影響（腐食），水循環系の化学的影響（腐食）並びに換気系，電気系及び計装制御系に対する化学的影響（腐食）に対して短期での腐食が発生しない設計とすること，発電所周辺の大気汚染に対して中央制御室の換気空調設備は降下火砕物が侵入しにくく，さらに外気を遮断できる設計とすること，電気系及び計装制御系の盤の絶縁低下に
44対して空気を取り込む機構を有する計装制御設備（安全保護系）の設
置場所の換気空調設備は降下火砕物が侵入しにくい設計とすることにより，安全機能を損なわない設計とする。
また，安全施設は，降下火砕物による静的負荷や腐食等の影響に対して，降下火砕物の除去や換気空調設備外気取入口のフィルタの取替
え，清掃，換気空調設備の停止又は閉回路循環運転の実施により安全機能を損なわない設計とする。
さらに，降下火砕物の間接的影響である 7 日間の外部電源喪失，発電所外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対し，発電所の安全性を維持するために必要となる電源の供給が継続できることにより安全機能を損なわない設計とする。
【別添資料１：(3.2：1-6)】

5

5

(2)

安全設計方針1.8

火山事象に関する基本方針

1.8.1

設計方針

(1)

火山事象に対する施設の基本方針
安全施設が火山事象に対して，発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な機能を損なわないよう，「添付書類六 7. 火山」で評価し抽出された発電所に影響を及ぼし得る火山事象である降下火砕物に対して，対策を行い，建屋による防護，構造健全性の維持又は代替設備の確保等によって，安全機能を損なわない設計とする。
【別添資料１：(3.2：1-6)】(2)

降下火砕物の設計条件

ａ．設計条件の検討
東海第二発電所の敷地において考慮する火山事象として，「添付書類六 7. 火山」に示すとおり降下火砕物のみである。
敷地における降下火砕物の層厚は，文献調査，地質調査及び降下火砕
物シミュレーション結果等から総合的に判断した結果から，層厚 50cmと評価する。また，密度及び粒径については，文献調査及び地質調査等の結果から，密度 0.3g／cm ３ （乾燥状態）～1.5g／cm ３ （湿潤状態），
粒径 8mm 以下と評価する。

ｂ．設計条件の設定
降下火砕物の設計条件は，「ａ．設計条件の検討」に示す各種調査，検討の結果を踏まえ堆積厚 50cm，密度 0.3g／cm ３ （乾燥状態）～1.5g／cm３ （湿潤状態），粒径 8mm 以下と設定する。
66

【別添資料１：(3.1：1-5)】(3)

火山活動から防護する施設
降下火砕物の影響から防護する施設は，発電用原子炉施設の安全性を確保するため，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」で規定されているクラス１，クラス２及びクラス３に該当する
構築物，系統及び機器とする。
【別添資料１：(3.3：1-6

(4)

15)】

降下火砕物による影響の選定
降下火砕物の特徴及び降下火砕物の影響から防護する施設の構造や設置状況等を考慮して，降下火砕物が直接及ぼす影響（以下「直接的影響」という。）とそれ以外の影響（以下「間接的影響」という。）を選定する。
ａ．降下火砕物の特徴
各種文献の調査結果より，降下火砕物は以下の特徴を有する。
(a)

火山ガラス片，鉱物結晶片から成る (1) 。ただし，砂よりもろく硬度は低い (2) 。

(b)

硫酸等を含む腐食性のガス（以下「腐食性ガス」という。）が付着している (1) 。ただし，金属腐食研究の結果より，直ちに金属腐食を生じさせることはない (3) 。

(c)

水に濡れると導電性を生じる (1) 。

(d)

湿った降下火砕物は乾燥すると固結する (1)。

(e)

降下火砕物粒子の融点は約 1,000℃であり，一般的な砂に比べ低い(1)。
【別添資料１：(3.4.1：1-16)】

ｂ．直接的影響77

降下火砕物の特徴から直接的影響の要因となる荷重，閉塞，摩耗，腐食，大気汚染，水質汚染及び絶縁低下を抽出し，評価対象施設の構造や設置状況等を考慮して直接的な影響因子を以下のとおり選定する。

(a)

荷重「荷重」について考慮すべき影響因子は，建屋及び屋外設備の上に堆積し静的な負荷を与える「構造物への静的負荷」，並びに建屋及び屋外設備に対し降灰時に衝撃を与える「粒子の衝突」である。
【別添資料１：(3.4.2：1-16)】
評価に当たっては以下の荷重の組み合わせ等を考慮する。

ⅰ)

施設に常時作用する荷重，運転時荷重
施設に作用する荷重として，自重等の常時作用する荷重，内圧等の運転時荷重を適切に組み合わせる。

ⅱ)

設計基準事故時荷重降下火砕物の影響から防護する施設は，降下火砕物によって安全機能を損なわない設計とするため，設計基準事故とは独立事象である。
また，評価対象施設のうち設計基準事故時荷重が生じ得る設備
としては，屋外設備の動的機器である海水ポンプ（残留熱除去系
海水系，ディーゼル発電機海水系）が考えられるが，設計基準事
故時において海水ポンプ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系）に有意な機械的荷重が発生しないことから，設計基準
事故時に生じる荷重の組合せは考慮しない。
8

8

ⅲ)

その他の自然現象の影響を考慮した荷重の組合せ
降下火砕物と組み合わせを考慮すべき火山以外の自然現象は，荷重の影響において風及び積雪であり，降下火砕物との荷重と適切に組み合わせる。
【別添資料１：(3.5：1-18

(b)

19)】

閉塞
「閉塞」について考慮すべき影響因子は，降下火砕物を含む海水が流路の狭隘部等を閉塞させる「水循環系の閉塞」及び降下火砕物を含む空気が機器の狭隘部や換気系の流路を閉塞させる「換気系，電気系
及び計装制御系の機械的影響（閉塞）」である。
【別添資料１：(3.4.2：1-17)】(c)

摩耗「摩耗」について考慮すべき影響因子は，降下火砕物を含む海水が流路に接触することにより配管等を摩耗させる「水循環系の内部における摩耗」及び降下火砕物を含む空気が動的機器の摺動部に侵入し摩耗させる「換気系，電気系及び計装制御系の機械的影響（摩耗）」である。
【別添資料１：(3.4.2：1-17)】(d)

腐食「腐食」について考慮すべき影響因子は，降下火砕物に付着した腐食性ガスにより建屋及び屋外施設の外面を腐食させる「構造物への化学的影響（腐食）」，換気系，電気系及び計装制御系において降下火
砕物を含む空気の流路等を腐食させる「換気系，電気系及び計装制御系に対する化学的影響（腐食）」，及び海水に溶出した腐食性成分に
99より海水管等を腐食させる「水循環系の化学的影響（腐食）」である。
【別添資料１：(3.4.2：1-17)】
(e)

大気汚染
「大気汚染」について考慮すべき影響因子は，降下火砕物により汚染された発電所周辺の大気が運転員の常駐する中央制御室内に侵入することによる居住性の劣化，及び降下火砕物の除去及び屋外設備の点
検等の屋外における作業環境を劣化させる「発電所周辺の大気汚染」
である。
【別添資料１：(3.4.2：1-17)】
(f)

水質汚染
「水質汚染」については，給水等に使用する工業用水に降下火砕物が混入することによる汚染が考えられるが，発電所では給水処理設備
により水処理した給水を使用しており，降下火砕物の影響を受けた工
業用水を直接給水として使用しないこと，また水質管理を行っていることから，安全施設の安全機能には影響しない。
【別添資料１：(3.4.2：1-17～18)】
(g)

絶縁低下
「絶縁低下」について考慮すべき影響因子は，湿った降下火砕物が，電気系及び計装制御系絶縁部に導電性を生じさせることによる「盤の絶縁低下」である。
【別添資料１：(3.4.2：1-18)】ｃ．間接的影響(a)

外部電源喪失及びアクセス制限
降下火砕物によって発電所に間接的な影響を及ぼす因子は，湿った降下火砕物が送電線の碍子，特高開閉所の充電露出部等に付着し絶縁低下1010を生じさせることによる広範囲にわたる送電網の損傷に伴う「外部電源喪失」，及び降下火砕物が道路に堆積することによる交通の途絶に伴う「アクセス制限」である。
【別添資料１：(3.4.3：1-18)】(5)

降下火砕物の直接的影響に対する設計
降下火砕物の影響から防護する施設が降下火砕物の影響により安全機能を損なわないよう，降下火砕物の影響を設計に考慮すべき施設（以下「評価対象施設」という。）を，各施設の構造や設置状況等（形状，機能，外気吸入や海水通水の有無等）を考慮して以下のとおり分類する。
・クラス１及びクラス２に属する構築物，系統及び機器
クラス１及びクラス２に属する施設を内包する建屋，屋外に設置されている施設，降下火砕物を含む海水の流路となる施設，降下火砕物を含む空気の流路となる施設，外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する施設
・クラス３に属する施設
降下火砕物の影響によりクラス１及びクラス２に属する施設に影響を及ぼし得る施設なお，それ以外のクラス３に属する施設については，降下火砕物による影響を受ける場合を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，又は安全上支障が生じない期間に降下火砕物の除去あるいは修復等の対応が可能とすることにより，安全機能を損なわない設計とするため，評価対象施設から除外する。
上記により抽出した評価対象施設を第1.8-1表に示す。
【別添資料１：(3.3：1-6～15)】1111

直接的影響については，想定される各影響因子に対して，影響を受ける
各評価対象施設が安全機能を損なわないよう以下の設計とする。

ａ．降下火砕物による荷重に対する設計(a)

構造物への静的負荷
評価対象施設のうち，構造物への静的負荷を考慮すべき施設は，降下火砕物が堆積する以下の施設である。
・クラス１及びクラス２に属する構築物，系統及び機器を内包している建屋
原子炉建屋，タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋
・屋外に設置されている施設
海水ポンプ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系），
海水ストレーナ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系），ディーゼル発電機（吸気口，排気消音器，排気管），中央制御室換気系冷凍機，ディーゼル発電機室ルーフベントファン

当該施設の許容荷重が，降下火砕物による荷重に対して安全裕度を有することにより，構造健全性を失わず安全機能を損なわない設計とする。若しくは，降下火砕物が堆積しにくい，又は直接堆積しない構造とすることで，安全機能を損なわない設計とする。
設計対象施設の建屋においては，建築基準法における一般地域の積
雪の荷重の考え方に準拠し，降下火砕物の除去を適切に行うことから，
降下火砕物の荷重を短期に生じる荷重とし，構造部材の材料強度による許容値を許容限界とする。
1212

また，建屋を除く評価対象施設においては，許容応力を「原子力発電所耐震設計技術指針ＪＥＡＧ4601-1987（日本電気協会）」に準拠する。

（b） 粒子の衝突
評価対象施設のうち，粒子の衝突を考慮すべき建屋及び屋外施設は，降下火砕物の衝突によって構造健全性が失われないことにより，安全機能を損なわない設計とする。
なお，粒子の衝突による影響については，「1.7 竜巻防護に関する基本方針」に包絡される。
【別添資料１：(3.6.1：1-19～20)】

ｂ．降下火砕物による荷重以外に対する設計
降下火砕物による荷重以外の影響は，構造物への化学的影響（腐食），
水循環系の閉塞，内部における摩耗及び化学的影響（腐食），電気系及び計装制御系に対する機械的影響（閉塞）及び化学的影響（腐食）等により安全機能を損なわない設計とする。
外気取入口からの降下火砕物の侵入に対する設計については，「c.
外気取入口からの降下火砕物の侵入に対する設計」に示す。
(a)

構造物への化学的影響（腐食）評価対象施設のうち，構造物への化学的影響（腐食）を考慮すべき
施設は，降下火砕物の直接的な付着による影響が考えられる以下の施設である。
・クラス１及びクラス２に属する構築物，系統及び機器を内包して
いる建屋
13

13

原子炉建屋，タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋
・屋外に設置されている施設
海水ポンプ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系），
海水ストレーナ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系），ディーゼル発電機（吸気口，排気消音器，排気管），中央
制御室換気系冷凍機，ディーゼル発電機室ルーフベントファン，
排気筒，非常用ガス処理系排気配管

金属腐食研究の結果より，降下火砕物に含まれる腐食性ガスによって直ちに金属腐食を生じないが，外装の塗装等によって短期での腐食により安全機能を損なわない設計とする。なお，降灰後の長期的な腐食の影響については，日常保守管理等により，状況に応じて補修が可能な設計とする。
【別添資料１：(3.6.2：1-21)】(b)

水循環系の閉塞，内部における摩耗及び化学的影響（腐食）評価対象施設のうち，水循環系の閉塞，内部における摩耗及び化学
的影響（腐食）を考慮すべき施設は，降下火砕物を含む海水の流路となる以下の施設である。
・降下火砕物を含む海水の流路となる施設
残留熱除去海水系設備（海水ポンプ，海水ストレーナ及び下流設備含む），ディーゼル発電機海水系設備（海水ポンプ，海水ス
トレーナ及び下流設備含む），海水取水設備

降下火砕物は粘土質ではないことから水中で固まり閉塞することはないが，当該施設については，降下火砕物の粒径に対し十分な流路幅1414を設けることにより，海水の流路となる施設が閉塞しない設計とする。
内部における摩耗については，降下火砕物は砂よりも硬度が低くもろいことから摩耗による影響は小さい。また当該施設については，定期的な内部点検及び日常保守管理により，状況に応じて補修が可能であり，摩耗により安全機能を損なわない設計とする。
化学的影響（腐食）については，金属腐食研究の結果より，降下火
砕物によって直ちに金属腐食を生じないが，耐食性のある材料の使用や塗装の実施等によって，腐食により安全機能を損なわない設計とする。なお，長期的な腐食の影響については，日常保守管理等により，状況に応じて補修が可能な設計とする。
【別添資料１：(3.6.2：1-21～22)】(c)

電気系及び計装制御系に対する機械的影響（閉塞）及び化学的影
響（腐食）評価対象施設のうち，電気系及び計装制御系に対する機械的影響（閉塞）及び化学的影響（腐食）を考慮すべき施設は，電気系及び計装制御系のうち屋外に設置されている以下の施設である。
・屋外に設置されている施設
海水ポンプ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系）（モータ）

機械的影響（閉塞）については，海水ポンプ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系）（モータ）本体は外気と遮断された全閉構
造，空気冷却器の冷却管内径及び冷却流路は降下火砕物粒径以上の幅を設ける構造とすることにより，機械的影響（閉塞）により安全機能を損なわない設計とする。
15

15

化学的影響（腐食）については，金属腐食研究の結果より，降下火
砕物によって直ちに金属腐食を生じないが，耐食性のある材料の使用や塗装の実施等によって，腐食により安全機能を損なうことのない設計とする。なお，長期的な腐食の影響については，日常保守管理等により，状況に応じて補修が可能な設計とする。
【別添資料１：(3.6.2：1-22～23)】(d)

絶縁低下及び化学的影響（腐食）評価対象施設のうち，絶縁低下及び化学的影響（腐食）を考慮すべき施設は，電気系及び計装制御系のうち外気から取り入れた屋内の空
気を機器内に取り込む機構を有する以下の施設である。
・外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する施設
計装制御設備（安全保護系）

当該機器の設置場所は中央制御室換気空調系にて空調管理されており，本換気空調設備の外気取入口にはバグフィルタを設置していることから，仮に室内に侵入した場合でも降下火砕物は微量であり，粒径は極めて細かな粒子である。
また，本換気空調設備については，外気取入ダンパを閉止し閉回路
循環運転を行うことにより侵入を阻止することも可能である。
これらフィルタの設置により降下火砕物の侵入に対する高い防護性能を有すること，また外気取入ダンパの閉止による侵入防止が可能な設計とすることにより，降下火砕物の付着に伴う絶縁低下及び化学的影響（腐食）による影響を防止し，計装制御設備（安全保護系）の安
全機能を損なわない設計とする。
16

16

【別添資料１：(3.6.2：1-23～24)】ｃ．外気取入口からの降下火砕物の侵入に対する設計
外気取入口からの降下火砕物の侵入に対して，以下のとおり安全機能を損なわない設計とする。
(a)

機械的影響（閉塞）評価対象施設のうち，外気取入口からの降下火砕物の侵入による機械的影響（閉塞）を考慮すべき施設は，降下火砕物を含む空気の流路となる以下の施設である。
・降下火砕物を含む空気の流路となる施設
ディーゼル発電機機関，ディーゼル発電機（吸気口），換気空調設備（外気取入口），排気筒，非常用ガス処理系排気配管

各施設の構造上の対応として，ディーゼル発電機（吸気口）の外気取入口は開口部を下向きの構造とすることにより，降下火砕物が流路に侵入しにくい設計とする。
排気筒は，降下火砕物が侵入した場合でも，排気筒の構造から排気流路が閉塞しない設計とする。非常用ガス処理系排気配管は，降下火
砕物の侵入防止を目的とする構造物を取り付けることにより，降下火
砕物の影響に対して機能を損なわない設計とする。
また，外気を取り入れる換気空調設備（外気取入口）及びディーゼ
ル発電機（吸気口）にそれぞれフィルタを設置することにより，フィルタメッシュより大きな降下火砕物が内部に侵入しにくい設計とし，さらに降下火砕物がフィルタに付着した場合でも取替又は清掃が可能な構造とすることで，降下火砕物により閉塞しない設計とする。
17

17

ディーゼル発電機機関は，フィルタを通過した小さな粒径の降下火砕物が侵入した場合でも，降下火砕物により閉塞しない設計とする。
【別添資料１：(3.6.3：1-24～25)】(b)

機械的影響（摩耗）評価対象施設のうち，外気取入口からの降下火砕物の侵入による機械的影響（摩耗）を考慮すべき施設は，外気から取り入れた屋内の空
気を機器内に取り込む機構及び摺動部を有する以下の施設である。

・外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構及び摺動部を有する施設ディーゼル発電機機関

降下火砕物は砂よりも硬度が低くもろいことから，摩耗の影響は小さい。
構造上の対応として，ディーゼル発電機（吸気口）の開口部を下向きとすることによりディーゼル発電機機関に降下火砕物が侵入しにくい構造とする。
また，仮にディーゼル発電機機関の内部に降下火砕物が侵入した場
合でも耐摩耗性のある材料を使用することで，摩耗により安全機能を損なわない設計とする。
外気を取り入れるディーゼル発電機（吸気口）にフィルタを設置することにより，フィルタメッシュより大きな降下火砕物が内部に侵入しにくい設計とし，摩耗により安全機能を損なわない設計とする。
【別添資料１：(3.6.3：1-25～26)】(c)

化学的影響（腐食）評価対象施設のうち，外気取入口からの降下火砕物の侵入による化18

18

学的影響（腐食）を考慮すべき施設は，降下火砕物を含む空気の流路となる以下の施設である。
・降下火砕物を含む空気の流路となる施設
ディーゼル発電機機関，換気空調設備（外気取入口），排気筒
非常用ガス処理系排気管

金属腐食研究の結果より，降下火砕物によって直ちに金属腐食を生じないが，塗装の実施等によって，腐食により安全機能を損なわない設計とする。なお，降灰後の長期的な腐食の影響については，日常保守管理等により，状況に応じて補修が可能な設計とする。
【別添資料１：(3.6.3：1-26】(d)

大気汚染（発電所周辺の大気汚染）
評価対象施設のうち，大気汚染を考慮すべき中央制御室は，降下火砕物により汚染された発電所周辺の大気が，中央制御室換気空調系の
外気取入口を通じて中央制御室に侵入しないようバグフィルタを設置することにより，降下火砕物が外気取入口に到達した場合であってもフィルタメッシュより大きな降下火砕物が内部に侵入しにくい設計とする。
また，中央制御室換気空調系については，外気取入ダンパの閉止及び閉回路循環運転を可能とすることにより，中央制御室内への降下火
砕物の侵入を防止すること，さらに外気取入遮断時において室内の居住性を確保するため，酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響評価を実施することにより，安全機能を損なわない設計とする。
【別添資料１：(3.6.3：1-26～27)】
19

19

(6)

降下火砕物の間接的影響に対する設計方針
降下火砕物による間接的影響として考慮する，広範囲にわたる送電網の損傷による7日間の外部電源喪失及び発電所外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対し，原子炉の停止並びに停止後の原子炉及び使用済燃料
プールの冷却に係る機能を担うために必要となる電源の供給が非常用ディーゼル発電機により継続できる設計とすることにより，安全機能を損なわない設計とする。
【別添資料１：(3.8：1-31)】

1.8.2

手順等

火山に対する防護については，降下火砕物に対する影響評価を行い，安全
施設が安全機能を損なわないよう手順等を定める。

(1)

発電所内に降灰が確認された場合には，建屋や屋外の設備等に長期
間降下火砕物による荷重を掛け続けないこと，また降下火砕物の付着による腐食等が生じる状況を緩和するために，評価対象施設等に堆積した降下火砕物の除去に係る手順を定める。

(2)

降灰が確認された場合には，状況に応じて外気取入ダンパの閉止，換気空調設備の停止又は閉回路循環運転により，建屋内への降下火砕
物の侵入を防止する手順を定める。

(3)

降灰が確認された場合には，換気空調設備の外気取入口のフィルタについて，フィルタ差圧又は流量を確認するとともに，状況に応じて20

20

清掃や取替を実施する。

(4)

降灰が確認された場合には，取水路前面へオイルフェンスを設置することで，取水路への降下火砕物の侵入を低減する手順を定める。

21

21

(3)

適合性説明
第六条
１

外部からの衝撃による損傷の防止

安全施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。次項において同じ。）が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。

２

重要安全施設は，当該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮したものでなければならない。

３

安全施設は，工場等内又はその周辺において想定される発電用原子炉
施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損なわないものでなければならない。

適合のための設計方針
第１項について発電所敷地で想定される自然現象（地震，津波を除く。）については，敷地及び敷地周辺の自然環境を基に洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積
雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮を選定し，敷地周辺で得られる過去の記録等を考慮する。また，これらの自然現象毎に関連して発生する可能性がある自然現象も含める。
安全施設は，発電所敷地で想定される自然現象が発生した場合においても安全機能を損なわない設計とする。ここで，発電所敷地で想定される自然現象に対して，安全施設が安全機能を損なわないために必要な安全施設以外の施設又は設備等（重大事故等対処設備を含む。）への措置を含める。また，発電所敷地で想定される自然現象又はその組合せに遭遇した場合において，
22

22自然現象そのものがもたらす環境条件及びその結果として安全施設で生じ得る環境条件を考慮する。
以下にこれら自然現象に対する設計方針を示す。

(9) 火山の影響
安全施設のうち，安全重要度クラス１，２に属する構築物，系統及び機器，機能を喪失することで上位クラスの安全機能に影響を及ぼす
可能性のある屋外設備は，降下火砕物による直接的影響及び間接的影
響のそれぞれに対し，安全機能を損なわないよう以下の設計とする。

ａ．直接的影響に対する設計
安全施設は，直接的影響である降下火砕物の構造物への静的負荷に対して安全裕度を有する設計とすること，水循環系の閉塞に対して狭隘部等が閉塞しない設計とすること，換気系，電気系及び計装制御系の機械的影響（閉塞）に対して降下火砕物が侵入しにくい設
計とすること，水循環系の内部における摩耗及び換気系，電気系及び計装制御系の機械的影響（摩耗）に対して摩耗しにくい設計とすること，構造物の化学的影響（腐食），水循環系の化学的影響（腐食）及び換気系，電気系及び計装制御系の化学的影響（腐食）に対して短期での腐食が発生しない設計とすること，発電所周辺の大気汚染に対して中央制御室の換気空調設備は降下火砕物が侵入しにく
く，さらに外気を遮断できる設計とすること，電気系及び計装制御
系の盤の絶縁低下に対して空気を取り込む機構を有する計測制御設
備（安全保護系）の設置場所の換気空調設備は降下火砕物が侵入しにくい設計とすることにより，安全機能を損なわない設計とする。
23

23

また，安全施設は，降下火砕物の除去や換気空調設備外気取入口のフィルタの点検，清掃や取替え，外気取入ダンパの閉止，換気空調設
備の停止又は閉回路循環運転，必要な保守管理等により安全機能を損なわない設計とする。

ｂ．間接的影響に対する設計
安全施設は，降下火砕物の間接的影響である 7 日間の外部電源喪失，発電所外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対し，原子炉の停止，並びに停止後の原子炉及び使用済燃料プールの冷却に係る機能を担うために必要となる電源の供給が非常用ディーゼル発電機により継続でき，安全機能を損なわない設計とする。

1.8.3

参考文献

(1)

広域的な火山防災対策に係る検討会（第 3 回）資料 2(2)「シラスコンクリートの特徴とその実用化の現状」武若耕司，コンク

内閣府

リート工学，Vol39，2004(3)「火山環境における金属材料の腐食」出雲茂人，末吉秀一他，防食技
術 Vol.39，1990

24

24

第 1.8－1 表

評価対象施設の抽出結果

設備区分

評価対象施設クラス１及びクラス２に属・原子炉建屋する構築物，系統及び機器

・タービン建屋を内包している建屋・使用済燃料乾式貯蔵建屋
・海水ポンプ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水

ク ラ ス１ 及 びク ラ ス ２ に 属 す る 構 築 物 ， 系 統 及 び 機 器系）
・海水ストレーナ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系）
屋外に設置されている施設

・ディーゼル発電機（吸気口，排気消音器，排気管）
・中央制御室換気系冷凍機
・ディーゼル発電機室ルーフベントファン
・排気筒
・非常用ガス処理系排気配管
・残留熱除去海水系設備

降下火砕物を含む海水の流（海水ポンプ，海水ストレーナ及び下流設備）路となる施設・ディーゼル発電機海水系設備（海水ポンプ，海水ストレーナ及び下流設備）
・ディーゼル発電機機関
・換気空調設備（外気取入口）

降下火砕物を含む空気の流中央制御室換気空調系路となる施設ディーゼル発電機室換気系
・排気筒
・非常用ガス処理系排気配管

外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機・計装制御設備（安全保護系）

構を有する施設

クラ ス３ に 属す る 構築 物， 系統及び 機 器

降下火砕物の影響を受ける施設であって，その停止等により，上位の安全重要度の施設の運転に影響を及ぼ・海水取水設備（除塵装置）
・換気空調設備（外気取入口）

す可能性のある屋外の施設【別添資料１：(3.3：1-9】25

25

別添資料 1

東海第二発電所

火山影響評価について

26

目

1.

2.

3.

基本方針
1.1

概要

1.2

火山影響評価の流れ

立地評価
2.1

原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出

2.2

抽出された火山の火山活動に関する個別評価

影響評価
3.1

火山事象の影響評価

3.2

火山事象（降下火砕物）に対する設計の基本方針

3.3

火山事象（降下火砕物）から防護する施設

3.4

降下火砕物による影響の選定

3.4.1

降下火砕物の特徴

3.4.2

直接的影響

3.4.3

間接的影響

3.5

設計荷重の設定

3.6

降下火砕物の直接的影響に対する設計方針

3.6.1

降下火砕物による荷重に対する設計方針

3.6.2

降下火砕物による荷重以外に対する設計方針

3.6.3

外気取入口からの降下火砕物の侵入に対する設計方針

3.7

降下火砕物の除去等の対策

3.7.1

降下火砕物に対応するための運用管理

3.7.2

手順

3.8
4.

次

降下火砕物の間接的影響に対する設計方針まとめ
6 条(火山)- i

27

資料
－１

降下火砕物の特徴について－２

評価すべき影響の要因と評価手法－３

直接的影響の評価結果－４

建屋構築物に係る影響評価－５

海水ポンプ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系）（モータ含む）に係る影響評価－６

海水ストレーナ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系）（下流設備含む）に係る影響評価－７

海水取水設備に係る影響評価－８

計装制御設備（安全保護系）に係る影響評価－９

換気空調設備に係る影響評価－１０

ディーゼル発電機に係る影響評価－１１

排気筒（非常用ガス処理系排気配管含む）に係る影響評価－１２

間接的影響の評価結果

参考資料
－１

原子炉の高温停止及び冷温停止に必要な設備について－２

許容堆積荷重の考え方について－３

降下火砕物の海水ポンプ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系）基礎部堆積による影響評価について－４

降下火砕物と積雪の重ね合わせの考え方について－５

原子力発電所で使用する塗料について－６

降下火砕物の金属腐食研究について－７

給水処理設備に係る影響評価について

6 条(火山)- ii

28

－８

降下火砕物のその他の設備への影響評価について－９

降下火砕物の除去に要する時間について－１０

降水による降下火砕物の固結の影響について－１１

火山影響評価ガイドとの整合性について

6 条(火山)- iii

29

1.

基本方針

1.1

概要
原子力規制委員会の定める「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則（平成 25 年 6 月 28 日原子力規制委員会規則第五号）」第六条において，外部からの衝撃による損傷防止として，安全施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならないとしており，敷地周辺の自然環境を基に想定される自然現象の一つとして，火山の影響を挙げている。
火山の影響により原子炉施設の安全性を損なうことのない設計であることを評価するため，火山影響評価を行い，原子炉施設へ影響を与えないことを評価する。

6 条(火山)-1-1

30

1.2

火山影響評価の流れ
火山影響評価は，「原子力発電所の火山影響評価ガイド」を参照し，第 1.2－1 図のフローに従い立地評価と影響評価の 2 段階で行う。
立地評価では，原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出を行い，抽出された火山の火山活動に関する個別評価を行う。具体的には設計対応不可能
な火山事象が東海第二発電所の運用期間中に影響を及ぼす可能性の評価を行う。
設計対応不可能な火山事象が影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価された場合は，原子力発電所に影響を与える可能性のある火山事象の抽出とその影響評価を行う。
影響評価では，個々の火山事象への設計対応及び運転対応の妥当性について「3.1

火山事象の影響評価」にて評価を行う。（第 1.2－2 図）

なお，立地評価及び原子力発電所に影響を与える可能性のある火山事象の抽出とその影響評価については，「添付書類六 7.火山」にて示す。

第 1.2－1 図火山影響評価の基本フロー
6 条(火山)-1-2

31

3.2 火山事象の影響評価
3.2 降下火砕物に対する設計の基本方針

3.3 火山事象から防護する施設

3.3 火山事象から防護する施設
3.4.1 降下火砕物の特徴
3.4.2 直接的影響
・構造物への静的負荷
・水循環系の閉塞，内部における摩耗・換気系・電気系及び計装制御系に対する機械的及び化学的影響
・発電所の大気汚染
・化学的腐食・絶縁低下

3.4.2 間接的影響
・外部電源喪失・アクセス制限

3.1 降下火砕物の条件設定
3.5 荷重の設定・堆積厚，密度，粒径3.3 火山事象から防護する施設
3.6.1 直接的影響に対する設計方針
3.6.2 間接的影響に対する設計方針

3.7 降下火砕物の除去等の対策

第 1.2－2 図

影響評価のフロー6 条(火山)-1-3

32

2．立地評価
2.1

原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出
地理的領域（160km）に位置する第四紀火山（32 火山）について，完新世の活動の有無，将来の活動性を検討した結果，原子力発電所に影響を及ぼし得る火山として，高原山，那須岳，男体・女峰火山群，日光白根山，赤城山，燧ケ岳，安達太良山，磐梯山，沼沢，吾妻山，榛名山，笹森山，子持山の 13 火山を抽出した。

2.2

抽出された火山の火山活動に関する個別評価
原子力発電所に影響を及ぼし得る火山として抽出した 13 火山について，

設計対応不可能な火山事象（火砕物密度流，溶岩流，岩屑なだれ，地滑り及び斜面崩壊，新しい火口の開口，地殻変動）が影響を及ぼす可能性について個別評価を行った。
火砕物密度流については，敷地と火砕密度流の到達可能性範囲の距離から発電所に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価した。
溶岩流，岩屑なだれ，地滑り及び斜面崩壊については，敷地と火山の距離
から発電所に影響を及ぼす可能性はないと評価した。
新しい火口の開口，地殻変動については，敷地は火山フロントより前弧側（東方）に位置すること，敷地周辺では火成活動は確認されていないことから，この事象が発電所の運転期間中に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価した。
以上から，設計対応不可能な火山事象が発電所に影響を及ぼす可能性はな
く，この結果から，抽出した 13 火山はモニタリングの対象とならないと判断した。

6 条(火山)-1-4

33

3．影響評価3.1

火山事象の影響評価
将来の活動可能性のある火山若しくは将来の活動可能性を否定できない火山について，東海第二発電所の運用期間中の噴火規模を考慮し，原子力発電所の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象を抽出した結果，降下火砕物のみが東海第二発電所に影響を及ぼし得る火山事象となった。よって，降下火砕物による安全施設への影響評価を行う。
影響評価に用いる条件は，文献調査，地質調査及び降下火砕物シミュレー
ション結果等から総合的に判断し，第 3.1－1 表のとおり，堆積厚さ 50cm，
粒径 8mm 以下，密度 0.3 g／cm３ （乾燥状態）～1.5g／cm３ （湿潤状態）と設定した。

第 3.1－1 表

降下火砕物の設計条件

項目

設定条件

堆積厚さ

50cm
３

密度

粒径

備考

３

0.3g/cm ～ 1.5g/cm（乾燥状態） （湿潤状態）
8mm 以下垂直荷重に対する健全性評価に使用
水循環系の閉塞及び換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響評価に使用

6 条(火山)-1-5

34

3.2

火山事象（降下火砕物）に対する設計の基本方針
将来の活動可能性を否定できない火山について，東海第二発電所の運用期

間中の噴火規模を考慮し，東海第二発電所の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象を抽出した結果，「3.1

火山事象の影響評価」に示すとおり該当する

火山事象は降下火砕物のみであり，地理的領域（160km）の広範囲に影響を及
ぼす降下火砕物に対し，安全施設の安全機能を損なわない設計とする。以下に火山事象（降下火砕物）に対する設計の基本方針を示す。
(1)

降下火砕物による直接的な影響（荷重，閉塞，摩耗，腐食等）に対して，安全機能を損なわない設計とする。

(2)

発電所内の構築物，系統及び機器における降下火砕物の除去等の対応が可能な設計とする。

(3)

降下火砕物による間接的な影響である 7 日間の外部電源の喪失，発電所
外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対し，発電所の安全性を維持するために必要となる電源の供給が継続でき，安全機能を損なわない設計
とする。

3.3

火山事象（降下火砕物）から防護する施設「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則（平成 25 年 6 月 28 日原子炉規制委員会規則第五号）」第六条において，「安全施設は，想定される自然現象が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。」とされていることから，降下火砕物の影響から防護する施設は，発電用原子炉施設の安全性を確保するため，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」で規定されているクラス１，クラス２及びクラス３に該当する構築物，系統及び機器とする。
6 条(火山)-1-635

当該施設が降下火砕物の影響により安全機能を損なわないよう，降下火砕物の影響を評価すべき施設（以下「評価対象施設」という。）として各施設の構造や設置状況等を考慮して以下のとおり抽出する。
(1)

クラス１及びクラス２に属する構築物，系統及び機器
ａ．クラス１及びクラス２に属する構築物，系統及び機器を内包している
建屋
ｂ．屋外に設置されている施設
ｃ．降下火砕物を含む海水の流路となる施設
ｄ．降下火砕物を含む空気の流路となる施設
ｅ．外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する施設(2)

クラス３に属する構築物，系統及び機器
ａ．降下火砕物の影響によりクラス１及びクラス２に属する施設に影響を及ぼし得る施設

なお，それ以外の，クラス３に属する施設については，降下火砕物による影響を受ける場合を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，又は安全上支障が生じない期間に降下火砕物の除去あるいは修復等の対応が可能とすることにより，安全機能を損なわない設計とするため，評価対象施設から除外する。
また，降下火砕物の間接的影響を考慮し，原子炉の高温停止，冷温停止に必要となる機能を達成するために必要となる施設を評価対象施設として抽出した。（参考資料－１）
評価対象施設の抽出フローを第 3.3－1 図に，抽出結果を第 3.3－1 表，第3.3－2 表に示すとともに，評価対象施設の設置場所を第 3.3－2 図に示す。

6 条(火山)-1-7

36

【クラス１及びクラス２に属する構築物，系統及び機器を内包している建屋】

安全施設

クラス１及びクラス２に属する構築物，系統及び機器①屋外に設置されている
施設

Yes

No

6 条(火山)-1-8

降下火砕物の影響によりクラス１及びクラス２に属する施設に影響を及ぼし得る施設・原子炉建屋・タービン建屋・使用済燃料乾式貯蔵建屋：評価対象施設

No

Yes②屋外に開口している施設（降下火砕物を含む空気の流路となる施設）

No③外気から取り入れ屋内の空気を機器内に取り込む機構を
有する施設

No

Yes

Yes

・原子炉容器 他

Yes

No
・海水取水設備 ※１
・換気空調設備 ※２（外気取入口）降下火砕物による影響を受ける場
合を考慮して，代替設備により必要な機能を確保できること，または安全上支障が生じない期間に降
下火砕物の除去あるいは修復等による対応が可能とすることにより，安全機能を損なわない設計とする。

【①屋外に設置されている施設】
・海水ポンプ ， 海水ストレーナ（残留熱除去系
海水系，ディーゼル発電機海水系） ※１
・ディーゼル発電機（吸気口，排気消音器，排気管）
・中央制御室換気系冷凍機
・ディーゼル発電機室ルーフベントファン
・排気筒 ※２ ・非常用ガス処理系排気配管 ※２※１：降下火砕物を含む海水の流路となる施設

第 3.3－1 図【②屋外に開口している施設】
・ディーゼル発電機機関
・換気空調設備（外気取入口）【③外気から取り入れ屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する施設】
・計装制御設備（安全保護系）※２：降下火砕物を含む空気の流路となる施設評価対象施設の抽出フロー37

第 3.3－1 表

評価対象施設の抽出結果

設備区分

評価対象施設クラス１及びクラス２に属・原子炉建屋する構築物，系統及び機器

・タービン建屋を内包している建屋・使用済燃料乾式貯蔵建屋
・海水ポンプ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系）

クラ ス１ 及 びク ラ ス２ に属 する 構築 物 ，系 統 及び 機器

・海水ストレーナ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系）
屋外に設置されている施設

・ディーゼル発電機（吸気口，排気消音器，排気管）
・中央制御室換気系冷凍機
・ディーゼル発電機室ルーフベントファン
・排気筒
・非常用ガス処理系排気配管
・残留熱除去海水系設備

降下火砕物を含む海水の流（海水ポンプ，海水ストレーナ及び下流設備）路となる施設・ディーゼル発電機海水系設備（海水ポンプ，海水ストレーナ及び下流設備）
・ディーゼル発電機機関
・換気空調設備（外気取入口）

降下火砕物を含む空気の流中央制御室換気空調系路となる施設ディーゼル発電機室換気系
・排気筒
・非常用ガス処理系排気配管

外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機・計装制御設備（安全保護系）

構を有する施設

クラ ス３ に 属す る 構築 物， 系統 及び機 器

降下火砕物の影響を受ける施設であって，その停止等により，上位の安全重要度の施設の運転に影響を及ぼ・海水取水設備（除塵装置）
・換気空調設備（外気取入口）

す可能性のある屋外の施設

6 条(火山)-1-9

38

第 3.3－2 表

評価対象施設の抽出について（１／４）
降下 火砕 物 の影 響を 受 ける 施 設

安全 機能 の 重要 度分 類

（屋 外に 設 置さ れて い る施 設 ，屋外 に
開口 して い る施 設 ，又 は 外気 か ら取 り

分類
定義

機能

その損傷又は故障により発生 する 事 象に よっ て ，(a) 炉心 の 著し い損 傷，又は(b) 燃 料 の 大 量 の 破 損 を引き起こすおそれのある
構築 物， 系 統及 び機 器

１）原 子 炉冷 却材 圧 力バ ウ ンダ リ

構築 物， 系 統又 は機 器

入れた屋内の空気を取り込む機構を有す る施 設 ）PS-1

機能２） 過剰 反 応度の印 加 防止 機 能３） 炉心 形 状の維持 機 能１） 原子 炉 の緊急停 止 機能２） 未臨 界 維持機能
３）原 子 炉冷 却材 圧 力バ ウ ンダ リ

6 条(火山)-1-10の過 圧防 止 機能４） 原子 炉 停止後の 除 熱機 能MS-1１） 異常 状 態発 生時 に 原子炉 を緊 急 に停 止し ， 残
留熱 を除 去 し， 原子 炉 冷
却材 圧力 バ ウン ダリ の 過圧を 防止 し ，敷 地周 辺 公
衆へ の過 度 の放 射線 の 影
響を 防止 す る構 築物 ， 系
統及 び機 器

砕物の影響を受ける可能性がある施評価 対象 施 設

設で ，ク ラス １ 及び クラ ス ２に 属す る施設 に影 響 を及 ぼし 得 る施 設

原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器・配管 系（計 装 等の 小口 径 配管・機器は除 く。）－－－

制御 棒カ ッ プリ ング

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

炉心 支持 構 造物（ 炉心 シ ュラ ウド ，シ ュラウド サポ ー ト， 上部 格 子板 ， 炉心 支持 板，
制 御棒 案 内 管 ）， 燃 料 集 合体 （ た だ し ，燃料を 除く 。）
原子 炉停 止 系の 制御 棒 によ る 系（制 御 棒及び制 御棒 駆 動系 （ス ク ラム 機 能））原子 炉停 止 系（制 御棒 に よる 系 ，ほ う 酸水
注入 系）
逃が し安 全 弁（ 安全 弁 とし て の開 機能 ）

－

－

－

残留 熱を 除 去す る系 統（ 残留 熱除 去 系 ，原子炉 停止 時 冷却 モー ド ）

－

－

－

原子 炉隔 離 時冷 却系

－

－

－

高圧 炉心 ス プレ イ系

－

－

－

逃が し安 全 弁（ 手動 逃 がし 機 能）

－

－

－

自動 減圧 系 （手 動逃 が し機 能 ）

－

－

－

非常 用炉 心 冷却 系（ 低 圧炉 心 スプ レイ 系）

－

－

－

非常 用炉 心 冷却 系（ 低 圧注 水 系）

－

－

－

非常 用炉 心 冷却 系（ 高 圧炉 心 スプ レイ 系）

－

－

－

非常 用炉 心 冷却 系（ 自 動減 圧 系）

－

－

－

原子 炉格 納 容器

－

－

－

原子 炉格 納 容器 隔離 弁

－

－

－

原子 炉格 納 容器 スプ レ イ冷 却 系－－５） 炉心 冷 却機能

６）放 射 性物 質の 閉 じ込 め 機能 放クラス３に属する施設のうち降下火－射 線 の 遮 へ い及び 放 出 低 減 機

原子 炉建 屋原子 炉建 屋－原子 炉建 屋能

非常 用ガ ス 処理 系

排気 筒， 非 常用 ガス 処 理系 排 気配 管

排気 筒， 非 常用 ガス 処 理系 排 気配 管－

非常 用再 循 環ガ ス処 理 系

－

－

－

可燃 性ガ ス 濃度 制御 系

－

－

－

39

第 3.3－2 表

評価対象施設の抽出について（２／４）
降下 火砕 物 の影 響を 受 ける 施 設

安全 機能 の 重要 度分 類

（屋 外に 設 置さ れて い る施 設 ，屋外 に
開口 して い る施 設 ，又 は 外気 か ら取 り

分類
定義

機能

構築 物， 系 統又 は機 器

入れた屋内の空気を取り込む機構を有す る施 設 ）１）工 学 的安 全施 設 及び 原 子炉 停
止系 への 作 動信号の 発 生機 能

MS-1

２）安全上必須なその他の構築 物， 系 統及 び機 器

安全 保護 系

計装 制御 設 備（ 安全 保 護系 ）ディ ーゼ ル 発電 機
非常 用所 内 電源 系（ Ｍ Ｓ－ １ 関連 のも の） （ 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 ， 高 圧 炉 心
スプ レイ 系 ディ ーゼ ル 発電 機 ）制御 室及 び その 遮へ い・非 常用 換気 空 調系 換気 空調 設 備（中 央制 御 室換 気空 調 系，
（Ｍ Ｓ－ １ 関連 のも の ）ディ ーゼ ル 発電 機室 換 気系 ）２） 安全 上 特に重要 な 関連 機 能非常用補機冷却水系（ＭＳ－１関連のもの）直流 電源 系 （Ｍ Ｓ－ １ 関連 の もの ）海水 ポン プ ，海 水ス ト レー ナ（下 流設 備含む ）（残留熱除去系海水系，非常用ディー
ゼル発電機海水系，高圧炉心スプレイ系デ ィー ゼ ル発 電機 海 水系 ）－クラス３に属する施設のうち降下火砕物の影響を受ける可能性がある施
設で ，ク ラス １ 及び クラ ス ２に 属す る

評価 対象 施 設

施設 に影 響 を及 ぼし 得 る施 設－－－

海水 取水 設 備（ 除塵 装 置）－

計装 制御 設 備（ 安全 保 護系 ）ディ ーゼ ル 発電 機
（非常用ディーゼル発電機，高圧炉心ス
プレ イ系 デ ィー ゼル 発 電機 ）換気 空調 設 備（ 中 央制 御室 換 気空 調系 ，ディー ゼル 発 電機 室換 気 系）
海水 ポン プ ，海 水 スト レー ナ（下 流 設備 含む）
（残留熱除去系海水系，非常用ディーゼ
ル発電機海水系，高圧炉心スプレイ系ディー ゼル 発 電機 海水 系 ）海水 取水 設 備（ 除塵 装 置）－

6 条(火山)-1-1140

第 3.3－2 表

評価対象施設の抽出について（３／４）
降下 火砕 物 の影 響を 受 ける 施 設

安全 機能 の 重要 度分 類

（屋 外に 設 置さ れて い る施 設，屋 外に開口 して い る施 設，又は 外 気か ら 取り

分類
定義

機能

構築 物， 系 統又 は機 器

入れた屋内の空気を取り込む機構を有す る施 設 ）PS-2

１）その損傷又は故障により発生する事象によって，炉心 の著 し い損 傷 又は燃料の大量の破損を直ちに引き起こすおそれは ない が，敷 地外 へ の過度の放射性物質の放出のおそれのある構築
物， 系統 及 び機 器

１）原子 炉 冷却材を 内 蔵す る機 能（ ただ し ， 原子炉 冷 却 材 圧力
バ ウン ダ リ から除 外 さ れ てい
る 計装 等 の 小口径 の も の 及び
バ ウン ダ リ に直接 接 続 さ れて
いな いも の は除く。）
２）原子 炉 冷却材圧 力 バウ ンダ リに 直接 接 続 されて い な い もの
で あっ て ， 放射性 物 質 を 貯蔵する 機能

主蒸 気系 （ 格納 容器 隔 離弁 の 外側 のみ ）原子 炉冷 却 材浄 化系（ 格 納容 器 隔離 弁の 外側の み）
放射 性廃 棄 物処 理施 設（ 放射 能イ ン ベン ト
リの 大き い もの ）注 １ ）
注１ ）現状 では ，放射 性 気体 廃棄 物 処理 系
が考 えら れ る。
使用 済燃 料 プー ル（使 用 済燃 料貯 蔵 ラッ ク
使用 済燃 料 乾式 貯蔵 容 器

6 条(火山)-1-12MS-2２）通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に作動を要求されるもの
であ って ，その 故障 に より，炉心 冷 却が 損な わ れる可 能性 の 高い 構築 物 ，
系統 及び 機 器
１）Ｐ Ｓ－ ２ の構 築物 ，系統
及び機器の損傷又は故障により敷地周辺公衆に与える放射線の影響を十分小さくするようにす る構 築 物，系統 及 び
機器２）異常状態への対応上特に重 要な 構 築物 ，系 統及
び機 器

PS-3

１）異常状態の起因事象となるものであって，ＰＳ－
１及びＰＳ－２以外の構築
物， 系統 及 び機 器３） 燃料 を 安全に取 り 扱う 機 能

燃料 取扱 設 備

１）安全 弁 及び逃が し 弁の 吹き 止
まり 機能

逃が し安 全 弁（吹 き止 ま り機 能に 関 連す る

１） 燃料 プ ール水の 補 給機 能２） 放射 性 物質放出 の 防止 機 能１）事故 時の プラン ト状 態 把握 機
能クラス３に属する施設のうち降下火砕物の影響を受ける可能性がある施施設 に影 響 を及 ぼし 得 る施 設－

ター ビン 建 屋

－

－

－

－

－

－

－

－

－

使用 済燃 料 乾式 貯蔵 建 屋

部分 ）評価 対象 施 設

設で，ク ラス １及 び クラ ス２ に 属す る－
使用 済燃 料 乾式 貯蔵 建 屋

－

－

－

－

－

－

非常 用補 給 水系

－

－

－

放射 性気 体 廃棄 物処 理 系の 隔 離弁－

ター ビン 建 屋－

排気 筒（非 常 用ガ ス処 理 系排 気管 の 支持 機
能以 外）
燃料集合体落下事故時放射能放出を低減する 系
事故 時監 視 計器 の一 部 注 ２ ）
注２ ）現状 では ，格納 容 器雰 囲気 放 射線 モ
ニタ が考 え られ る。

排気 筒

－

排気 筒

原子 炉建 屋－原子 炉建 屋－－－２） 異常 状 態の緩和 機 能

ＢＷ Ｒに は 対象 機能 な し

－

－

－

３）制御 室外 からの 安全 防 止機 能制御 室外 原 子炉 停止 装 置（安 全停 止 に関 連
する もの ）－－－

１ ）原 子炉 冷 却材 保持 機 能（Ｐ Ｓ－１ ，Ｐ Ｓ －２以外 の もの ）

計装 配管

－

－

－

試料 採取 管－－－２） 原子 炉 冷却材の 循 環機 能原子 炉再 循 環系

－

－

－

３） 放射 性 物質の貯 蔵 機能

サプ レッ シ ョン プー ル 水排 水 系，復 水貯 蔵
タン ク ，放 射性 廃 棄物 処理 施 設（ 放 射能 イ
ンベ ント リ の小 さい も の） 注３ ）
注３ ）現状 では ，液体 及 び固 体の 放 射性 廃
棄物 処理 系 が考 えら れ る。

－

－

－

41

第 3.3－2 表

評価対象施設の抽出について（４／４）
降下 火砕 物 の影 響を 受 ける 施 設

安全 機能 の 重要 度分 類

（屋 外に 設 置さ れて い る施 設，屋外に 開口 し てい る施 設，又 は外 気

分類
定義

機能

構築 物， 系 統又 は機 器から取り入れた屋内の空気を取り込 む機 構 を有 する 施 設）

PS-3

評価 対象 施 設

施設 に影 響 を及 ぼし 得 る施 設

－

－

－

－

－

－

復水 系（ 復 水器 を含 む。）

－

－

－

４）電源供給機能（非常用を除

給水 系

－

－

－

く。）

循環 水系

－

－

－

送電 線

－

－

－

変圧 器

－

－

－

開閉 所

－

－

－

原子 炉制 御 系（制 御棒 価 値ミ ニマ イ ザを 含 む。）

－

－

－

原子 炉核 計 装－－－

原子 炉プ ロ セス 計装

－

－

－

所内 ボイ ラ－－－

計装 用圧 縮 空気 系

－

－

－

燃料 被覆 管－－－原子 炉冷 却 材浄 化系

－

－

－

復水 浄化 系－－－

逃が し安 全 弁（ 逃が し 弁機 能 ）

－

－

－

ター ビン バ イパ ス弁

－

－

－

－

－

－

全保 護機 能 を除く。）

6 条(火山)-1-13

６） プラ ン ト運転補 助 機能１）核 分 裂生 成物 の 原子 炉 冷却 材
中へ の放 散 防止機能
２） 原子 炉 冷却材の 浄 化機 能

MS-3１）原 子 炉圧 力の 上 昇の 緩 和機 能原子 炉冷 却 材再 循環 系（ 再循 環ポ ン プト リ ップ
２） 出力 上 昇の抑制 機 能３） 原子 炉 冷却材の 補 給機 能２）異常状態への対応上必要な 構築 物 ，系 統及 び 機器

設で ，ク ラス １ 及び クラ ス ２に 属す る

発電 機及 び その 励磁 装 置５）プラ ン ト計測・制御 機 能（ 安１）運転時の異常な過渡変化が あっ て も，Ｍ Ｓ－ １ ，Ｍ
Ｓ－２とあいまって，事象を緩和する構築物，系統及び機 器

砕物の影響を受ける可能性がある施

ター ビン

１）異常状態の起因事象となるものであって，ＰＳ－
１及びＰＳ－２以外の構築
物， 系統 及 び機 器２）原子炉冷却材放射性物
質濃度を通常運転に支障のない程度に低く抑える構築
物， 系統 及 び機 器

クラス３に属する施設のうち降下火機能 ）制御 棒引 抜 監視 装置

－

－

－

制御 棒駆 動 水圧 系

－

－

－

原子 炉隔 離 時冷 却系

－

－

－

原子 力発 電 所緊 急時 対 策所

－

－

－

試料 採取 系－－－

通信 連絡 設 備－－－

１）緊 急 時対 策上 重 要な も の及 び

放射 能監 視 設備

－

－

－

異常 状態 の 把握機能

事故 時監 視 計器 の一 部

－

－

－

消火 系

－

－

－

安全 避難 通 路－－－

非常 用照 明

－

－

－

42

43

44

3.4

降下火砕物による影響の選定
降下火砕物の特徴及び評価対象施設の構造や設置状況を考慮して，降下火

砕物が直接及ぼす影響（以下「直接的影響」という。）と発電所外での影響（以下「間接的影響」という。）を選定する。

3.4.1

降下火砕物の特徴

各種文献の調査結果より，降下火砕物は以下の特徴を有する。
(1)

火山ガラス片，鉱物結晶片から成る。ただし，砂よりもろく硬度は低い。

(2)

硫酸等を含む腐食性のガス（以下「腐食性ガス」という。）が付着している。ただし，金属腐食研究の結果より，直ちに金属腐食を生じさせること
はない。

(3)

水に濡れると導電性を生じる。

(4)

湿った降下火砕物は乾燥すると固結する。

(5)

降下火砕物粒子の融点は約 1,000℃であり，一般的な砂に比べ低い。
（資料－１）

3.4.2

直接的影響

降下火砕物の特徴から直接的影響の要因となる荷重，閉塞，摩耗，腐食，
大気汚染，水質汚染及び絶縁低下を抽出し，評価対象施設の構造や設置状況等を考慮して直接的な影響因子を以下のとおり選定する。

(1)

荷重「荷重」について考慮すべき影響因子は，建屋及び屋外設備の上に堆積し静的な負荷を与える「構造物への静的負荷」，並びに建屋及び屋外設備に対し降灰時に衝撃を与える「粒子の衝突」である。
6 条(火山)-1-16

45

(2)

閉塞
「閉塞」について考慮すべき影響因子は，降下火砕物を含む海水が流路の狭隘部等を閉塞させる「水循環系の閉塞」及び降下火砕物を含む空気が機器の狭隘部や換気系の流路を閉塞させる「換気系，電気系及び計装制御
系の機械的影響（閉塞）」である。

(3)

摩耗「摩耗」について考慮すべき影響因子は，降下火砕物を含む海水が流路に接触することにより配管等を摩耗させる「水循環系の内部における摩耗」及び降下火砕物を含む空気が動的機器の摺動部に侵入し摩耗させる「換気系，電気系及び計装制御系の機械的影響（摩耗）」である。

(4)

腐食「腐食」について考慮すべき影響因子は，降下火砕物に付着した腐食性ガスにより建屋及び屋外施設の外面を腐食させる「構造物への化学的影響（腐食）」，換気系，電気系及び計装制御系において降下火砕物を含む空気の流路等を腐食させる「換気系，電気系及び計装制御系に対する化学的影響（腐食）」及び海水に溶出した腐食性成分により海水管等を腐食させる「水循環系の化学的影響（腐食）」である。

(5)

大気汚染
「大気汚染」について考慮すべき影響因子は，降下火砕物により汚染された発電所周辺の大気が運転員の常駐する中央制御室内に侵入することによる居住性の劣化並びに降下火砕物の除去及び屋外設備の点検等の屋外における作業環境を劣化させる「発電所周辺の大気汚染」である。

(6)

水質汚染
「水質汚染」については，給水等に使用する工業用水に降下火砕物が混入することによる汚染が考えられるが，発電所では給水処理設備により水6 条(火山)-1-17

46

処理した給水を使用しており，降下火砕物の影響を受けた工業用水を直接給水として使用しないこと，また水質管理を行っていることから，安全施設の安全機能には影響しない。（参考資料－６）
(7)

絶縁低下
「絶縁低下」について考慮すべき影響因子は，湿った降下火砕物が，電気系及び計装制御系絶縁部に導電性を生じさせることによる「盤の絶縁低下」である。

3.4.3

間接的影響
降下火砕物によって発電所に間接的な影響を及ぼす因子は，湿った降下

火砕物が送電線の碍子，特高開閉所の充電露出部等に付着し絶縁低下を生じさせることによる広範囲にわたる送電網の損傷に伴う「外部電源喪失」，及び降下火砕物が道路に堆積することによる交通の途絶に伴う「アクセス制限」である。

3.5

設計荷重の設定
設計荷重は，以下のとおり設定する。

(1)

評価対象施設に常時作用する荷重，運転時荷重
評価対象施設に作用する荷重として，自重等の常時作用する荷重，内圧等の運転時荷重であり，降下火砕物との荷重と適切に組み合わせる。

(2)

設計基準事故時荷重
評価対象施設は，降下火砕物によって安全機能を損なわない設計とする
ため，設計基準事故とは独立事象である。
なお，評価対象施設のうち設計基準事故時荷重が生じ得る設備としては，
屋外設備の動的機器である海水ポンプ（残留熱除去系海水系，ディーゼル
6 条(火山)-1-1847

発電機海水系）が考えられるが，設計基準事故時において海水ポンプ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系）に有意な機械的荷重は発生しないことから，設計基準事故時に生じる荷重の組み合わせは考慮しない。
(3)

その他の自然現象の影響を考慮した荷重の組み合わせ
降下火砕物と組み合わせを考慮すべき自然現象は，荷重の影響において風及び積雪であり，降下火砕物との荷重と適切に組み合わせる。
（参考資料－２）

3.6

降下火砕物の直接的影響に対する設計方針
直接的影響については，評価対象施設の構造や設置状況等（形状，機能，

外気吸入や海水通水の有無等）を考慮し，想定される各影響因子に対して，影響を受ける各評価対象施設が安全機能を損なわない以下の設計とする。
（資料－２）

3.6.1

降下火砕物による荷重に対する設計方針(1)

構造物への静的負荷
評価対象施設のうち，降下火砕物が堆積する建屋及び屋外施設は，以下である。
ａ．クラス１及びクラス２に属する施設を内包する建屋
原子炉建屋，タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋
ｂ．屋外に設置されている施設
海水ポンプ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系），海水
ストレーナ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系），ディーゼル発電機，中央制御室換気系冷凍機，ディーゼル発電機室ルーフ
ベントファン6 条(火山)-1-19

48

当該施設の許容荷重が，降下火砕物による荷重に対して安全裕度を有することにより，構造健全性を失わず安全機能を損なわない設計とする。若しくは，降下火砕物が堆積しにくい，又は直接堆積しない構造とすること
で，安全機能を損なわない設計とする。
設計対象施設の建屋においては，建築基準法における一般地域の積雪の荷重の考え方に準拠し，降下火砕物の除去を適切に行うことから，降下火
砕物の荷重を短期に生じる荷重とし，建築基準法における材料強度による許容値を許容限界とする。
また，建屋を除く評価対象施設においては，許容応力を「原子力発電所
耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－１９８７（日本電気協会）」に準拠
する。
（資料－４

(2)

６，９，１０）粒子の衝突
評価対象施設のうち，粒子の衝突を考慮すべき建屋及び屋外施設は，降下

火砕物の衝突によって構造健全性が失われないことにより，安全機能を損なわない設計とする。
なお，粒子の衝突による影響については，竜巻の影響について評価している設計飛来物に包絡される。

3.6.2

降下火砕物による荷重以外に対する設計方針

降下火砕物による荷重以外の影響は，構造物への化学的影響（腐食），水
循環系の閉塞，内部における摩耗及び化学的影響（腐食），電気系及び計装制御系に対する機械的影響（閉塞）及び化学的影響（腐食）等により安全機
6 条(火山)-1-20

49

能を損なわない設計とする。
外気取入口からの降下火砕物の侵入に対する設計については，「3.6.3 外
気取入口からの降下火砕物の侵入に対する設計」に示す。
(1)

構造物への化学的影響（腐食）評価対象施設のうち，降下火砕物による構造物への化学的影響（腐食）を考慮すべき施設は，降下火砕物の直接的な付着による影響が考えられる
以下の施設である。
ａ．クラス１及びクラス２に属する構築物，系統及び機器を内包している建屋
原子炉建屋，タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋
ｂ．屋外に設置されている施設
海水ポンプ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系），海
水ストレーナ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系），ディーゼル発電機，中央制御室換気系冷凍機，ディーゼル発電機室ルー
フベントファン，排気筒，非常用ガス処理系排気配管

金属腐食研究の結果より，降下火砕物に含まれる腐食性ガスによって直ちに金属腐食を生じないが，外装の塗装等によって短期での腐食により安全機能を損なわない設計とする。なお，降灰後の長期的な腐食の影響については，日常保守管理等により，状況に応じて補修が可能な設計とする。
（資料－４

(2)

６，９～１１

参考資料－４，５）

水循環系の閉塞，内部における摩耗及び化学的影響（腐食）評価対象施設のうち，水循環系の閉塞，内部における摩耗及び化学的影
響（腐食）を考慮すべき施設は，降下火砕物を含む海水の流路となる以下
6 条(火山)-1-21

50

の施設である。
ａ．降下火砕物を含む海水の流路となる施設
残留熱除去海水系設備（海水ポンプ，海水ストレーナ及び下流設備含む），ディーゼル発電機海水系設備（海水ポンプ，海水ストレーナ
及び下流設備含む），海水取水設備

降下火砕物は粘土質ではないことから水中で固まり閉塞することはない
が，当該施設については，降下火砕物の粒径に対し十分な流路幅を設ける
ことにより，海水の流路となる施設が閉塞しない設計とする。
内部における摩耗については， 降下火砕物は砂よりも硬度が低くもろいことから摩耗による影響は小さい。また当該施設については，定期的な内部点検及び日常保守管理により，状況に応じて補修が可能であり，摩耗により安全機能を損なわない設計とする。
化学的影響（腐食）については，金属腐食研究の結果より，降下火砕物によって直ちに金属腐食を生じないが，耐食性のある材料の使用や塗装の実施等によって，腐食により安全機能を損なわない設計とする。なお，長期的な腐食の影響については，日常保守管理等により，状況に応じて補修が可能な設計とする。
（資料－５

(3)

７，参考資料－４，５，９）

電気系及び計装制御系に対する機械的影響（閉塞）及び化学的影響（腐食）
評価対象施設のうち，電気系及び計装制御系に対する機械的影響（閉塞）及び化学的影響（腐食）を考慮すべき施設は，電気系及び計装制御系のうち屋外に設置されている以下の施設である。
6 条(火山)-1-22

51

ａ．屋外に設置されている施設
海水ポンプ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系）（モータ）

機械的影響（閉塞）については，海水ポンプ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系）（モータ）本体は外気と遮断された全閉構造，空気冷却器の冷却管内径及び冷却流路は降下火砕物粒径以上の幅を設ける構造とすることにより，機械的影響（閉塞）により安全機能を損なわない設計とする。
化学的影響（腐食）については，金属腐食研究の結果より，降下火砕物によって直ちに金属腐食を生じないが，耐食性のある材料の使用や塗装の実施等によって，腐食により安全機能を損なうことのない設計とする。なお，長期的な腐食の影響については，日常保守管理等により，状況に応じて補修が可能な設計とする。
（資料－５，参考資料－４，５）(4)絶縁低下及び化学的影響（腐食）評価対象施設のうち，絶縁低下及び化学的影響（腐食）を考慮すべき施
設は，電気系及び計装制御系のうち外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する以下の施設である。

ａ．外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する施設
計装制御設備（安全保護系）

当該機器の設置場所は中央制御室換気空調系にて空調管理されており，
6 条(火山)-1-23

52

本換気空調設備の外気取入口にはバグフィルタを設置していることから，
仮に室内に侵入した場合でも降下火砕物は微量であり，粒径は極めて細かな粒子である。
また，本換気空調設備については，外気取入ダンパを閉止し閉回路循環運転を行うことにより侵入を阻止することも可能である。
これらフィルタの設置により降下火砕物の侵入に対する高い防護性能を有すること，また外気取入ダンパの閉止による侵入防止が可能な設計とすることにより，降下火砕物の付着に伴う絶縁低下及び化学的影響（腐食）による影響を防止し，計装制御設備（安全保護系）の安全機能を損なわない設計とする。
（資料－８）

3.6.3

外気取入口からの降下火砕物の侵入に対する設計方針

外気取入口からの降下火砕物の侵入に対して，以下のとおり安全機能を損なわない設計とする。
(1)

機械的影響（閉塞）評価対象施設のうち，外気取入口からの降下火砕物の侵入による機械的影響（閉塞）を考慮すべき施設は，降下火砕物を含む空気の流路となる以下の施設である。
ａ．降下火砕物を含む空気の流路となる施設
ディーゼル発電機機関，ディーゼル発電機（吸気口），換気空調設
備（外気取入口），排気筒，非常用ガス処理系排気配管

各施設の構造上の対応として，ディーゼル発電機（吸気口）の外気取入
口は開口部を下向きの構造とすることにより，降下火砕物が流路に侵入し
6 条(火山)-1-2453

にくい設計とする。
排気筒は，降下火砕物が侵入した場合でも，排気筒の構造から排気流路が閉塞しない設計とする。非常用ガス処理系排気配管は，降下火砕物の侵入防止を目的とする構造物を取り付けることにより，降下火砕物の影響に対して機能を損なわない設計とする。
また，外気を取り入れる換気空調設備（外気取入口）及びディーゼル
発電機（吸気口）にそれぞれフィルタを設置することにより，フィルタ
メッシュより大きな降下火砕物が内部に侵入しにくい設計とし，さらに降下火砕物がフィルタに付着した場合でも取替又は清掃が可能な構造とすることで，降下火砕物により閉塞しない設計とする。
ディーゼル発電機機関は，フィルタを通過した小さな粒径の降下火砕物が侵入した場合でも，降下火砕物により閉塞しない設計とする。
（資料－９

(2)

１１）

機械的影響（摩耗）評価対象施設のうち，外気取入口からの降下火砕物の侵入による機械的影響（摩耗）を考慮すべき施設は，外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構及び摺動部を有する以下の施設である。
ａ．外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構及び摺動部を有する施設
ディーゼル発電機機関

降下火砕物は砂よりも硬度が低くもろいことから，摩耗の影響は小さい。
構造上の対応として，ディーゼル発電機（吸気口）の開口部を下向きと

6 条(火山)-1-25

54

することによりディーゼル発電機機関に降下火砕物が侵入しにくい構造とする。
また，仮にディーゼル発電機機関の内部に降下火砕物が侵入した場合でも耐摩耗性のある材料を使用することで，摩耗により安全機能を損なわない設計とする。
外気を取り入れるディーゼル発電機（吸気口）にフィルタを設置することにより，フィルタメッシュより大きな降下火砕物が内部に侵入しにくい設計とし，摩耗により安全機能を損なわない設計とする。
（資料－１０）(3)

化学的影響（腐食）評価対象施設のうち，外気取入口からの降下火砕物の侵入による化学的影響（腐食）を考慮すべき施設は，降下火砕物を含む空気の流路となる以下の施設である。

ａ．降下火砕物を含む空気の流路となる施設
ディーゼル発電機機関，中央制御室換気空調系，ディーゼル発電機室
換気系，排気筒

金属腐食研究の結果より，降下火砕物によって直ちに金属腐食を生じな
いが，塗装の実施等によって，腐食により安全機能を損なわない設計とする。なお，降灰後の長期的な腐食の影響については，日常保守管理等により，状況に応じて補修が可能な設計とする。
（資料－９

(4)

１１，参考資料－４，５）

大気汚染（発電所周辺の大気汚染）
6 条(火山)-1-26

55

評価対象施設のうち，大気汚染を考慮すべき中央制御室は，降下火砕
物により汚染された発電所周辺の大気が，中央制御室空調装置の外気取入口を通じて中央制御室に侵入しないようバグフィルタを設置すること
により，降下火砕物が外気取入口に到達した場合であってもフィルタメ
ッシュより大きな降下火砕物が内部に侵入しにくい設計とする。
また，中央制御室空調装置については，外気取入ダンパの閉止及び閉回路循環運転を可能とすることにより，中央制御室内への降下火砕物の侵入を防止すること，さらに外気取入遮断時において室内の居住性を確保するため，酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響評価を実施することにより，安全機能を損なわない設計とする。
（資料－９）

6 条(火山)-1-27

56

3.7

降下火砕物の除去等の対策

3.7.1

降下火砕物に対応するための運用管理

降下火砕物に備え，手順を整備し，第 3.7.1－1 図のフローのとおり段階的に対応することとしている。その体制については，地震，津波，火山事象等の自然災害に対し，保安規定に基づく保安管理体制として整備し，その中で体制の移行基準，活動内容についても明確にする。なお，多くの火山では，
噴火前に，震源の浅い火山性地震の頻度が急増し，火山性微動の活動が始まるため，事前に対策準備が可能である。

(1) 通常時の対応
・資機材の配備状況(2) 近隣火山に噴火兆候がある場合（噴火警報レベル「レベル４」以上）
・火山情報等の収集情報(3) 気象庁による降灰予報発令時 ※１（発電所への「やや多量」 ※２ 又は「多量」 ※３ の降灰予報発令時）・火山注意喚起の実施又は火山非常体制の発令・建屋等の開口部閉鎖(4) 降下火砕物の降灰が確認された場合
・状況把握及び巡視点検・降下火砕物の侵入防止処置及び除去作業※１

降灰予報の情報に係らず，発電所に影響を及ぼす降灰が認められた場合は，状況に応じた対応を行う。

※２

降灰時の厚さ 0.1mm 以上 1.0mm 未満※３降灰時の厚さ 1.0mm 以上

第 3.7.1－1 図

降下火砕物に対応するための運用管理フロー

6 条(火山)-1-28

57

(1)

通常時の対応火山の噴火事象発生に備え，担当箇所は降下火砕物の除去等に使用する資機材等（シャベル，ゴーグル及び防護マスク等）については，定期的に配備状況を確認する。

(2)

近隣火山の噴火兆候がある場合
近隣火山で噴火警戒レベル３（注意），４（避難準備）となる引上げが発表され発電所において災害の発生のおそれがあると判断された場合，担当箇所は防災管理者の承認を得た上で，監視強化準備体制を発令し，発電所の保安管理体制下において，火山情報等を把握し，連絡体制を強化（要員の確認）する。

(3)

降下火砕物の飛来のおそれがある場合
近隣火山で噴火警戒レベル５（避難）が発表され発電所において災害の発生のおそれがあると判断された場合，防災管理者は監視強化体制を発令
し，発電所の各マネージャーは，発電所の保安管理下において，資機材の配備状況確認等に必要な要員を招集する。
また，取水路前面にオイルフェンスを設置することで，取水路への降下
火砕物の流入量を低減する，とともに屋外機器・建屋等の降下火砕物の除去のため，発電所内に保管しているスコップ，ほうき，マスク等の資機材の配備状況の確認を行う。

(4)

降下火砕物が堆積する状況となった場合
降下火砕物が確認され発電所の安全機能を有する設備が損傷等により機能を失うおそれがある場合，防災管理者は発生事象の災害区分を「警戒事態」とし，発電所警戒本部を設置する。
6 条(火山)-1-29

58

発電所警戒本部の指揮の下，発電所及び屋外廻りの監視を強化する。また，屋外機器・建屋等の降下火砕物の除去を行うとともに，換気空調設備のフィルタを確認し，フィルタの取替，清掃を行う。
さらに，降下火砕物により安全機能を有する設備が損傷等により機能を失った場合，災害区分を「非常事態」に移行し，発電所対策本部を設置してその指揮の下，必要な処置を行う。

3.7.2

手順

火山に対する防護については，降下火砕物に対する影響評価を行い，安全
施設が安全機能を損なわないように手順を定める。

(1)

発電所内に降灰が確認された場合には，建屋や屋外の設備等に長期間降
下火砕物による荷重を掛け続けないこと，また降下火砕物の付着による腐食等が生じる状況を緩和するために，評価対象施設等に堆積した降下火砕物の除去に係る手順を定める。

(2)

降灰が確認された場合には，状況に応じて外気取入ダンパの閉止，換気
空調設備の停止又は閉回路循環運転により，建屋内への降下火砕物の侵入を防止する手順を定める。

(3)

降灰が確認された場合には，換気空調設備の外気取入口のフィルタについて，フィルタ差圧又は流量を確認するとともに，状況に応じて清掃や取替を実施する。

(4)

降灰が確認された場合には，取水路前面にオイルフェンスを設置するこ6 条(火山)-1-30

59

とで，取水路への降下火砕物の流入量を低減する手順を定める。

3.8

降下火砕物の間接的影響に対する設計方針
広範囲にわたる送電網の損傷による 7 日間の外部電源喪失及び発電所外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対し，原子炉の停止並びに停止後の原子炉及び使用済燃料プールの冷却に係る機能を担うために必要となる電源の供給が非常用ディーゼル発電機（2 基）及びそれぞれに必要な耐震Ｓクラ
スの軽油貯蔵タンク（2 基：800kL 以上）により継続できる設計とすることにより，安全機能を損なわない設計とする。

4.

まとめ
降下火砕物による直接的影響及び間接的影響のすべての項目について評価した結果，降下火砕物による直接的及び間接的影響はなく，原子炉施設の安全機能を損なうことはないことを確認した。
降下火砕物の飛来のおそれがある場合は，火山事象対策を行うための体制を構築し，発電所及び屋外廻りの監視の強化，降下火砕物の除去等を実施する。

6 条(火山)-1-31

60

降下火砕物の特徴について
表１

降下火砕物の特徴

特徴※１

影響モード

影響因子
・堆積による構造物への静的負荷※２

マグマが噴火時に破砕･急冷したものであり，ガラス片・鉱物結晶からなる。

荷重・粒子の衝突閉塞・水循環系の閉塞

摩耗・水循環系の内部における摩耗

6 条(火山)-1-資料 1-1

・ 換 気 系 ，電 気 系 及 び 計 装 制 御 系 に 対 す る 機 械 的 影 響
亜硫酸ガス（ＳＯ２），硫化水素（Ｈ２Ｓ），フッ化水素（ＨＦ）等の火山ガス成分が付着している。

腐食
大気汚染

水に濡れると硫酸イオン等が溶出する。

水質汚染

乾燥した降下火砕物は絶縁体だが，水に濡れると酸性を呈し導電性を生じる

絶縁低下

溶出した硫酸イオンは降下火砕物に含まれるカルシウムイオンと反応し硫酸カ
ルシウム（石膏）となるため，湿った降下火砕物は乾燥すると固結する。
降下火砕物粒子の融点は約 1,000℃であり，一般的な砂に比べ低い。

・ 換 気 系 ，電 気 系 及 び 計 装 制 御 系 に 対 す る 化 学 的 影 響
・化学的腐食※３
・発電所周辺の大気汚染
・給水の汚染・開閉所の絶縁低下

閉塞

・固結※４

閉塞

・高温部における溶融及び固着※５※１：（参考資料）広域的な火山防災対策に係る検討会（平成２５年５月１６日）※２：降下火砕物の主成分はガラスであり，粘性を生じさせるような鉱物は含まれていない。
※３：降下火砕物による金属腐食の研究報告では，４種類の金属材料（Ｚｎメッキ，Ａ ，ＳＳ４１，Ｃｕ）に対して，桜島の降下火砕物による金属腐食の程度は，実際の自然条件より厳しい条件においても表面厚さに対して十数オーダーの腐食であり，設計時の腐食代（数㎜オーダー）を考慮すると，構造健全性に影響を与えることはないと考えられる。

※５：発電所内で 1,000℃を超える所はないので，降下火砕物は溶融しない。

資料－１※４：流水等により除去が可能である。

61

資料－２
評価すべき影響の要因と評価手法

降下火砕物による直接的影響の要因については，原子力発電所の構造物への静的負荷，粒子の衝突，水循環系の閉塞及びその内部における摩耗，換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的及び化学的影響，並びに原子力発電所周辺の大気汚染等の影響が挙げられるが，東海第二発電所で想定される降下火砕
物の条件を考慮し，表１に示す項目について評価を実施する。

(1)

直接的影響の要因の選定と評価手法①

構造物への静的負荷
評価対象とした建屋構築物，屋外機器について，降下火砕物の静的な堆積を想定し，許容堆積荷重または許容応力値以下であることを確認す
る。荷重条件として，湿潤状態における降下火砕物に建築基準法の考え方を参考とした東海村における平均的な積雪荷重を重畳させ，弾性範囲内とする。なお，構造物の形状により降下火砕物が堆積し難い場合は，
降下火砕物の影響はないと判断する。

②

粒子の衝突
想定する降下火砕物は微細な粒子である。粒子の衝突による影響については，「 竜巻に対する防護」で評価している設計飛来物（4cm×4cm×4cm）に包絡されており，衝突により建屋構築物，屋外機器に影響を与えないことを確認している。したがって，詳細検討は不要とする。

6 条(火山)-1-資料 2-1

62③

水循環系の閉塞評価対象とした機器について，降下火砕物が内部流体中に混入する可能性を検討し，可能性のある機器に対し，狭隘部の寸法を明らかにし，
降下火砕物の粒径との関係から流路閉塞の可能性を評価する。

④

水循環系の内部における摩耗評価対象とした機器について，降下火砕物が内部流体中に混入する可能性を検討し，可能性のある機器に対し，狭隘部の寸法を明らかにし，接液面との材質等との関係から摩耗の可能性を評価する。

⑤

換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響
評価対象とした機器について，屋外に連通する開口部の形状等から，降下火砕物が侵入する可能性とその影響程度について検討する。換気系のフィルタについては，清掃，取替え可能な構造となっていること，また閉塞の有無を点検できることを確認する。
さらに，必要に応じて換気系からの給気先への影響についても検討する。

⑥

換気系，電気系及び計装制御系に対する化学的影響
評価対象とした機器について，降下火砕物の付着に伴う腐食により，その機能に影響がないことを内外面の材質，塗装の有無等によって評価する。

⑦

発電所周辺の大気汚染汚染された大気が換気空調系を通じて中央制御室に侵入し，居住性を6 条(火山)-1-資料 2-263阻害することがないか検討する。

⑧

化学的腐食
評価対象とした建屋・構築物，屋外機器について，降下火砕物が接触し，又は降下火砕物から溶出した成分によって腐食等が発生しないこと
を機器表面の材質，塗装の有無等によって評価する。

⑨

水質汚染（給水の汚染）発電所では給水処理装置により水処理した給水を使用しており，降下
火砕物の影響を受ける可能性のある海水及び淡水を直接給水として使用していない。また，給水は水質管理を行っており，給水の汚染が設備に影響を与える可能性はない。したがって，詳細検討は不要とする。

⑩

絶縁低下
電気系及び計装制御系の盤のうち屋内の空気を取り込む機構を有する
ものについては，影響がないことを評価する。

評価すべき直接的影響の要因については，その内容によりすべての評価対象施設に対して評価する必要がない項目もあることから，各評価対象施設と評価
すべき直接的要因について，表２のとおり整理し，評価対象施設の特性を踏まえて必要な評価項目を選定した。

6 条(火山)-1-資料 2-3

64

表１
Ｎｏ

影響を与える可能性のある因子

降下火砕物が設備に影響を与える可能性のある因子評価方法と詳細検討の要否

詳細検討
すべきもの

6 条(火山)-1-資料 2-4①

構築物への静的負荷

建屋構築物，屋外機器において降下火砕物堆積荷重による影響を考慮する。なお，降雨，降雪などにより水を含んだ場合の負荷が大きくなるため，水を含んだ場合（湿潤状態）における負荷を考慮する。

○

②

粒子の衝突

想定する降下火砕物の粒径は8mmと微細である。粒子の衝突については「竜巻に対する防護」で評価している設計
飛来物（0.04m×0.04m×0.04m）に包絡されており，衝突により建屋構築物，屋外機器に影響を与えないことを確認している。

－③

水循環系の閉塞

海水系において影響を考慮すべき要因であり，降下火砕物の粒径によって懸念される狭隘部等における閉塞への影響を考慮する。また，必要に応じて，海水を供給している下流の設備への影響についても考慮する。

○④

水循環系の内部における摩耗

海水系において影響を考慮すべき要因であり，降下火砕物による設備内部における摩耗の影響を考慮する。また，必要に応じて，海水を供給している下流設備への影響についても考慮する。

○⑤

換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響（閉塞・摩耗）

屋外設備において影響を考慮すべき要因である。なお，必要に応じて，換気系の給気を供給している範囲への影響についても考慮する○⑥

換気系，電気系及び計装制御系に対する化学的影響

屋外設備等において影響を考慮すべき要因である。なお，必要に応じて，換気系の給気を供給している範囲への影響についても考慮する。

○⑦

発電所周辺の大気汚染

運転員が常時滞在する中央制御室において影響を考慮すべき要因である。

○

⑧

化学的腐食

・建屋構築物，屋外機器において降下火砕物の付着により懸念される腐食についての影響を評価する。
・海水系において考慮すべき要因であり，降下火砕物が海水中に溶出した場合に懸念される腐食についての影響を評価する。また，必要に応じて，海水を供給している下流の設備への影響についても考慮する。

○⑨

水質汚染（給水の汚染）発電所では給水処理装置により水処理した給水を使用しており，降下火砕物の影響を受ける可能性のある海水及び淡水を直接給水として使用していない。また，給水は水質管理を行っており，給水の汚染が設備に影響を与える可能性はない。（参考資料－６）

－

⑩

絶縁低下

電気及び計装制御系の盤のうち屋内にある空気を取り込む機構を有するものについての影響を考慮する。

○

65

表２

評価対象施設と降下火砕物による直接的影響の要因対比（１／２）
直接的影響の要因①構造物への静的負荷③水循環系の閉塞④水循環系の内部における
摩耗⑤換気系，電気系
及び計装制御系に対する機械的
影響⑥換気系，電気系及び計装制御系に対する
化学的影響⑦発電所周辺の大気汚染⑧化学的影響⑩絶縁低下

・原子炉建屋・タービン建屋・使用済燃料乾式貯蔵建屋

○

－
※2

－
※2

－
※3

－
※3

－
※4

○

－
※5

・海水ポンプ（残留熱除去系
海水系，ディーゼル発電機
海水系）

○

○
（ポンプ）

○
（ポンプ）

○
（モータ）

○
（モータ）

－
※4

○
（ポンプ．モータ）－※5・海水ストレーナ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発
電機海水系）○○（下流設備含む）○（下流設備含
む）

－
※3

－
※3

－
※4

○
（下流設備含む）－※5・海水取水設備

－
※1

○

○

－
※3

－
※3

－
※4

○

－
※5

・計装制御設備（安全保護系）

－
※6

－
※2

－
※2

－
※3

－
※3

－
※4

○

○

評価対象施設6 条(火山)-1-資料 2-5○：影響因子に対する個別評価を実施【除外理由】－：評価対象外※1：静的負荷の影響を受けにくい構造※2：水循環系の機能と直接関連がない※3：屋外に面した換気系，電気系及び計装制御系の機能と直接関連がない※4：中央制御室の居住性と直接関連がない※5：絶縁低下と直接関連がない※6：屋内設置設備であり，静的負荷の影響を直接受けない

66

表２

評価対象施設と降下火砕物による直接的影響の要因対比（２／２）
直接的影響の要因①構造物への静的負荷③水循環系の閉塞④水循環系の内部における
摩耗⑤換気系，電気系
及び計装制御系に対する機械的
影響⑥換気系，電気系及び計装制御系に対する
化学的影響⑦発電所周辺の大気汚染⑧化学的影響

⑩絶縁低下

屋内
設備

－
※6

－
※2

－
※2

○

○

○

－
（⑥で評価）

－
※5

屋外
設備

○

－
※2

－
※2

○

－
（⑧で評価）

－
※4

○

－
※5

屋内
設備

－
※6

○
（海水ポンプ下流側設備として評価）○（海水ストレーナ下流側設備として評価）○－（⑧で評価）

－
※4

○

－
※5

屋外
設備

○

－
※2

－
※2

○

－
（⑧で評価）

－
※4

○

－
※5

－
※1

－
※2

－
※2

○

－
※3

－
※4

○

－
※5

評価対象施設6 条(火山)-1-資料 2-6・換気空調設備・ディーゼル
発電機

・排気筒
・非常用ガス処理系排気配管○：影響因子に対する個別評価を実施【除外理由】－：評価対象外※1：静的負荷の影響を受けにくい構造※2：水循環系の機能と直接関連がない※3：屋外に面した換気系，電気系及び計装制御系の機能と直接関連がない※4：中央制御室の居住性と直接関連がない※5：絶縁低下と直接関連がない※6：屋内設置設備であり，静的負荷の影響を直接受けない

67

資料－３
直接的影響の評価結果

資料－２の表２に基づき評価した結果，評価対象施設において降下火砕物の直接的影響がないことを確認した。評価結果を表１に示す。
なお，詳細な評価結果を資料－４～１１に示す。また，降下火砕物の影響を受ける可能性のある，その他の施設についての評価結果を参考資料－６

７に

示す。

6 条(火山)-1-資料 3-1

68

表１

評価対象施設の評価結果（１／２）

6 条(火山)-1-資料 3-2

評価対象施設

確認結果

確認
結果

個別
評価

・原子炉建屋・タービン建屋・使用済燃料乾式貯蔵建屋

降下火砕物等の堆積荷重は，各建屋の許容堆積荷重以下であることから，各建屋の健全性に影響を及ぼすことはない。また，各建屋は，外装塗装及び屋上防水がなされていることから，降下火砕物による化学的腐食により直ちに影響を及ぼすことはない。

○

資料－４

・海水ポンプ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系）

降下火砕物等の堆積荷重により発生する応力は，海水ポンプモータフレームの許容応力値以下であることから，
海水ポンプ（モータ含む）の健全性に影響を及ぼすことはない。また，海水ポンプ（モータ含む）は防汚塗装等（ライニング含む）の対応を実施しており，降下火砕物による化学的腐食により直ちに影響を及ぼすことはない。
ポンプの狭隘部は降下火砕物の粒径より大きく，軸受には異物逃がし溝が設けられているため，流水部の閉塞，軸受部での軸固着はなく，機能に影響を及ぼすことはない。

○

資料－５

・海水ストレーナ（残留熱除去系海水系，ディー
ゼル発電機海水系）

降下火砕物の堆積荷重により発生する応力は，海水ストレーナの許容応力値以下であることから，海水ストレー
ナの健全性に影響を及ぼすことはない。
想定する降下火砕物の粒径は，ストレーナメッシュ径以下であり，ストレーナが閉塞することはない。
また，下流設備であるディーゼル発電機用空気冷却器等の熱交換器伝熱管についても，降下火砕物の粒径以上の内径を確保することにより，伝熱管が閉塞することはない。
海水ストレーナはステンレス製で内部に防食亜鉛を設ける等の対応を実施しており，海水と金属が直接接することはなく，化学的腐食により短期的に機器の機能に影響を及ぼすことはない。また，下流設備の熱交換器の伝熱管は耐食性のある材料を用いていること及び連続通水状態であり，著しい腐食環境にならないことから，化学的腐食により短期的に機器の機能に影響を及ぼすことはない。
また，外装塗装がなされていることから，降下火砕物による化学的腐食により直ちに影響を及ぼすことはない。

○

資料－６

・海水取水設備想定する降下火砕物の粒径は海水取水設備のバーピッチ及びメッシュ間隔より小さいため閉塞することはない。
また，海水取水設備は防汚塗装がなされていることから，降下火砕物による化学的腐食により直ちに影響を及ぼすことはない。

○

資料－７

69

表１
評価対象施設・計装制御設備（安全保護系）6 条(火山)-1-資料 3-3・換気空調設備・ディーゼル発電機

・排気筒（非常用ガス処
理系排気配管含む）

評価対象施設の評価結果（２／２）
確認結果

計装制御設備（安全保護系）が設置されている部屋は，中央制御室換気空調系にて空調管理されており，本空調
系の外気取入口にはガラリが取り付けられており降下火砕物が侵入し難い構造となっている。また，外気取入口にはバグフィルタが設置されているため侵入する降下火砕物は微細なものに限られ，大量に盤内に侵入する可能性は小さく，その付着等により絶縁低下及び化学的腐食を発生させることはないことから，計装制御設備（安全保護系）の機能に影響を及ぼすことはない。
中央制御室換気系冷凍機及びディーゼル発電機室ルーフベントファンについては，全体を防護する構造物を設置することで降下火砕物が直接堆積しない設計とする。
外気取入口にはガラリ及びフィルタが取り付けられており降下火砕物が侵入し難い構造となっている。また，フィルタは交換・清掃が可能である。
外気取入口（フィルタ部）は，化学的腐食が生じた場合でもその機能に有意な影響を与えにくい構造である。
また，中央制御室換気空調系は，外気取入ダンパを閉止した閉回路循環運転が可能であり，中央制御室の居住性を維持することができる。
降下火砕物の堆積荷重により発生する応力は，吸気口の許容応力値以下であることから，吸気口の健全性に影響を及ぼすことはない。なお，ディーゼル発電機排気消音器及び排気管は降下火砕物が堆積し難い形状になっているため，影響はない。
また，耐食性のある材料の使用や塗装の実施から，化学的腐食により直ちに影響を及ぼすことはない。吸気口及び排気管は降下火砕物が侵入し難い構造であり，また，吸気口はフィルタにより降下火砕物が捕集されること，及び侵入した場合でも降下火砕物の硬度が低く破砕しやすいことから，機能に影響を及ぼすことはない。また，
吸気フィルタは必要に応じて清掃及び交換することができる。
なお，降下火砕物がディーゼル機関に侵入した場合でも，シリンダ部の摩耗に与える影響は小さい。
排気筒は降下火砕物が侵入しても排気流路を閉塞されることはなく，機能に影響を及ぼすことはない。
非常用ガス処理系排気配管については，降下火砕物に対して健全性を損なわない設計とすることから，機能に影響を及ぼすことはない。
排気筒外面は外装塗装を実施しており，降下火砕物による化学的腐食により短期的に影響を及ぼすことはない。

確認
結果

詳細
評価

○

資料－８

○

資料－９

○

資料－10

○

資料－11

70

資料－４
建屋構築物に係る影響評価

降下火砕物による原子炉建屋，タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋への影響について，以下のとおり評価する。

(1)

評価項目及び内容①

構造物への静的負荷
降下火砕物の堆積荷重により原子炉建屋，タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋の健全性に影響がないことを評価する。なお，堆積荷重
は積雪との重畳を考慮する。

②

構造物への化学的影響（腐食）降下火砕物の構造物への付着や堆積による化学的腐食により，構造物への影響がないことを評価する。

(2)

評価条件
①

降下火砕物条件
ａ．堆積量：50cm
ｂ．密度：1.5g／cm３ （湿潤状態）②

積雪条件
ａ．堆積量：10.5cm（建築基準法の考え方を参考とした東海村における平均的な積雪量）
ｂ．単位荷重：堆積量 1cm ごとに 20N／m２ （建築基準法より）③

堆積荷重
降下火砕物の堆積荷重は以下のとおりとなる。

6 条(火山)-1-資料 4-1

71

0.5(m) × 1,500(kg/m ) × 9.80665(m/s ) = 7,355(N/m )次に重畳する積雪荷重は以下のとおりとなる。

10.5(cm) × 20(N/m /cm) = 210(N/m )以上を足し合わせ，構造物への堆積荷重は 7,565(N／m２ )となる。

(3)

評価結果
①

構造物への静的負荷
屋根トラスフレームモデルを用いた解析を行い，材料強度の基準強度に達する荷重を，許容堆積荷重として設定した。
表１のとおり，各建屋は降下火砕物と積雪を足し合わせた荷重に対して裕度を有しているため，原子炉建屋，タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋の健全性を損なうことはない。

表１②

降下火砕物等の荷重による建屋健全性評価結果

対象建屋

評価部位

許容堆積荷重
［N/m２ ］

原子炉建屋

屋根トラス

12,000タービン建屋

屋根トラス

8,600

使用済燃料
乾式貯蔵建屋

屋根トラス

48,000降下火砕物等堆積荷重［N/m２ ］

評価結果

〇

7,565

〇

〇

構造物への化学的影響（腐食）
原子炉建屋，タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋は外壁塗装及び屋上防水がなされていることから，降下火砕物による化学的腐食により短期的に影響を及ぼすことはない。
また，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については，堆積した6 条(火山)-1-資料 4-272

降下火砕物を除去し，除去後の点検等において，必要に応じて補修作業を実施する。

(4)

個別評価から除外した直接的影響の要因
個別評価から除外した直接的影響の要因及び理由を表２に示す。

表２

個別評価から除外した直接的影響の要因及び理由

直接的影響の要因

理由

水循環系の閉塞

水循環系の機能と直接関連がない

水循環系の内部における摩擦

水循環系の機能と直接関連がない

換気系，電気系及び計装制御系に対する

屋外に面した換気系，電気系及び計装制

機械的影響

御系の機能と直接関連がない

換気系，電気系及び計装制御系に対する

屋外に面した換気系，電気系及び計装制

化学的影響

御系の機能と直接関連がない

発電所の大気汚染

中央制御室の居住性と直接関連がない

絶縁低下

絶縁低下と直接関連がない

6 条(火山)-1-資料 4-3

73

資料－５
海水ポンプ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系）（モータ含む）に係る影響評価

降下火砕物による海水ポンプ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系）（モータ含む）への影響について，以下のとおり評価する。

＜評価対象＞
・残留熱除去系海水系
・ディーゼル発電機海水系（非常用，高圧炉心スプレイ系）(1)

評価項目及び内容①

構造物への静的負荷
降下火砕物が堆積した場合に堆積荷重が厳しい条件となるモータフレームについて健全性に影響がないことを評価する。なお，堆積荷重は積
雪との重畳を考慮する。

②

水循環系の閉塞降下火砕物が混入した海水を海水ポンプにより取水した場合でも，流水部，軸受部等が閉塞せず，機器の機能に影響がないことを評価する。

③

水循環系の内部における摩耗
降下火砕物が混入した海水を海水ポンプにより取水した場合でも，降下火砕物と内部構造物との摩耗により機器の機能に影響がないことを評価する。

④

換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響
降下火砕物の電動機冷却空気への侵入により，地絡・短絡及び空気冷

6 条(火山)-1-資料 5-174却器冷却管等への侵入による閉塞等，機器の機能に影響がないことを評価する。
⑤

化学的腐食（換気系，電気系及び計装制御系に対する化学的影響を含む）
降下火砕物の付着，堆積による構造物の化学的腐食及び降下火砕物が混入した海水を取水したことによる構造物内部の化学的腐食により，機器の機能に影響がないことを評価する。

(2)

評価条件
①

降下火砕物条件
ａ．堆積量：50cm②

ｂ．粒

径：8mm 以下

ｃ．密

度：1.5g／cm３ （湿潤状態）

ｄ．荷

重：7,355N／m２

積雪条件
ａ．堆積量：10.5cm（建築基準法の考え方を参考とした東海村における平均的な積雪量）
ｂ．単位荷重：堆積量 1cm ごとに 20N／m２ （建築基準法より）
ｃ．荷

(3)

重：210N／m２

評価結果①

構造物への静的負荷
降下火砕物の堆積荷重の影響に係る評価部位は，荷重の影響を受けや
すいモータフレームとし，堆積面積は保守的に基礎部面積とする。なお，海水ポンプ上部には降下火砕物が一様に堆積し，荷重の偏りは発生

6 条(火山)-1-資料 5-275

しないこと及び周囲が壁に覆われて風荷重が考慮不要であることから，
評価応力は圧縮応力のみとする。（表１，図１，図２）
表１

海水ポンプモータの評価条件
評価条件

項目
残留熱除去系海水系

ディーゼル発電機海水系

モータ荷重13,700kg

630kg

ポンプロータ荷重

1,500kg

600kg

モータフレーム外径Ｄ1,680mm1,100mm

モータフレーム内径ｄ1,648mm1,076mm

基礎部

モータフレーム

図１

残留熱除去系海水系ポンプ

評価部位概要図

基礎部

モータフレーム

図２

ディーゼル発電機用海水ポンプ

評価部位概要図

6 条(火山)-1-資料 5-376

【残留熱除去系海水系】
ａ．降下火砕物と積雪による垂直荷重
モータ上面の降下火砕物が堆積する面積 A は次のとおり。

A = 2.4 × 2.4 = 5.76(m )よって，降下火砕物による垂直荷重 F1 は次のとおり。

F = 7,355 × 5.76 = 4.24 × 10 (N)同様に，積雪による荷重 F2 は次のとおり。

F = 210 × 5.76 = 1.21 × 10 (N)ｂ．モータ及びポンプロータによる軸方向荷重
軸方向荷重 F = (13,700 + 1,500) × 9.80665 = 1.49 × 10 (N)ｃ．フレームに生じる圧縮応力
モータフレームの断面積 S は次のとおり。

S=

4

× (D

d )=

π
× (1,680
4

1,648 ) = 8.36 × 10 (m )D：フレーム外径（mm）
d：フレーム内径（mm）
よって，圧縮応力 σ は次のとおり。

σ=F +F +F
4.24 × 10 + 1.21 × 10 + 1.49 × 10=
= 2.31MPaS
8.36 × 10

ｄ．評価結果当該ポンプの許容応力σ c は，ＪＥＡＧ4601 の「その他の支持構造物」におけるⅢ Ａ S の許容応力より，6 条(火山)-1-資料 5-477

σ = 229MPa
よって，σ ＜ σc となり，発生応力は許容応力を十分下回っており，残留熱除去系海水系海水ポンプの健全性を損なうことはない。
【ディーゼル発電機海水系】
ａ．降下火砕物と積雪による垂直荷重
モータ上面の降下火砕物が堆積する面積 A は次のとおり。

A = 1.3 × 1.3 = 1.69(m )よって，降下火砕物による垂直荷重 F1 は次のとおり。

F = 7,355 × 1.69 = 12.43 × 10 (N)同様に，積雪による荷重 F2 は次のとおり。

F = 210 × 1.69 = 3.55 × 10 (N)ｂ．モータ及びポンプロータによる軸方向荷重
軸方向荷重 F = (630 + 600) × 9.80665 = 1.21 × 10 (N)ｃ．フレームに生じる圧縮応力
モータフレームの断面積 S は次のとおり。

S=

4

× (D

d )=

π
× (1,1004

1,076 ) = 4.10 × 10 (m )D：フレーム外径（mm）
d：フレーム内径（mm）
よって，圧縮応力 σ は次のとおり。
σ=F +F +F
12.43 × 10 + 3.55 × 10 + 1.21 × 10=
S
4.10 × 10= 0.61MPa

ｄ．評価結果当該ポンプの許容応力 σc は，ＪＥＡＧ4601 の「その他の支持構造

6 条(火山)-1-資料 5-578

物」におけるⅢ Ａ S の許容応力より，
σ = 240MPa
よって，σ ＜ σc となり，発生応力は許容応力を十分下回っておりディーゼル発電機用海水ポンプの健全性を損なうことはない。
③

水循環系の閉塞
ａ．流水部の閉塞
海水ポンプ流水部の最も狭い箇所は，ディーゼル発電機用海水ポン
プ流水部の約 24mm であり，想定する降下火砕物の粒径（8mm）より大きいため，閉塞には至らない。
ｂ．軸受部への影響
海水ポンプの軸受の隙間は，約 1.0mm の許容値で管理されている。
一部の降下火砕物は，軸受けの隙間より，軸受け内部に侵入する可能性があるが，異物逃がし溝（最小約 3.7mm）が設けられており，軸受部の閉塞には至らない。また，異物逃がし溝より粒径の大きい降下火砕
物は軸受隙間に入り込まずにポンプ揚水とともに吐出口へ流されるため閉塞することはない。

6 条(火山)-1-資料 5-679約 45mm

図３

残留熱除去系海水系ポンプ軸受部

図４

残留熱除去系海水系ポンプ断面図

約 24mm

図５

ディーゼル発電機用海水ポンプ軸受部

図６ディーゼル発電機用海水ポンプ断面図

6 条(火山)-1-資料 5-780③

水循環系の摩耗
降下火砕物は砂等に比べて破砕し易く ※１ ，硬度が小さい ※２ 。これまで
砂等を原因とした摩耗の影響によって，海水ポンプ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系）の機能が喪失した事例はなく，砂より硬度が小さい降下火砕物が設備に影響を与える可能性は小さい。

※１ 武若耕司(2004)：シラスコンクリートの特徴とその実用化の現状，コンクリート工学，Vol.42，No.3，p.38-47※２ 恒松修二・井上耕三・松田応作(1976)：シラスを主原料とする結晶化ガラス，窯業協会誌84[6]，p.32-40④

換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響【残留熱除去系海水系】
ａ．電動機への冷却空気侵入による地絡・短絡
海水ポンプモータは図７に示すとおり電動機本体を全閉構造とし，空気冷却器を電動機側面に設置して外気を直接電動機内部に取り込まない全閉防まつ屋外型の冷却方式であり，降下火砕物が電動機内部に侵入することはない。
ｂ．空気冷却器冷却管への侵入による閉塞
図７に示すとおり，冷却管の内径（約 26mm）は想定する降下火砕物の粒径（8mm）より大きいため，降下火砕物が侵入としても冷却管が閉塞することはなく機能を損なうことはない。

6 条(火山)-1-資料 5-8

81

図７

残留熱除去系海水系ポンプ電動機の冷却方式【ディーゼル発電機海水系】
ａ．電動機冷却空気への侵入による地絡・短絡
海水ポンプモータは図８に示すとおり電動機本体を全閉構造とし，電動機上端ファン（外扇）によりハウジングを冷却する構造のため外気を直接電動機内部に取り込まない冷却方式であり，降下火砕物が電動機内部に侵入することはない。

ｂ．冷却流路への侵入による閉塞
図８に示すとおり電動機上端ファン（外扇）にはキャップが取り付けられており降下火砕物が侵入しにくい構造となっている。
降下火砕物が侵入したとしても，冷却流路の出口径（約 28mm）は想定する降下火砕物の粒径（8mm）より大きいため，冷却流路が閉塞することはなく機能を損なうことはない。

6 条(火山)-1-資料 5-9

82

図８

⑤

ディーゼル発電機用海水ポンプ電動機の冷却方式

化学的腐食（換気系，電気系及び計装制御系に対する化学的影響を含む）
海水ポンプ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系）の接液
部は，耐食性に優れたオーステナイト系ステンレス鋼を採用していること，並びに連続通水状態であり，著しい腐食環境になることはなく，化学的腐食により直ちに機能に影響を及ぼすことはない。
また，海水ポンプ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系）（モータ）についても外装塗装を実施しており，降下火砕物と金属が直接接触することはなく，化学的腐食により短期的に影響を及ぼすことはない。
なお，長期的な影響については，堆積した降下火砕物を除去し，除去後の点検において，必要に応じて補修作業を実施する。

(4)

個別評価から除外した直接的影響の要因
個別評価から除外した直接的影響の要因及び理由を表２に示す。

6 条(火山)-1-資料 5-10

83

表２

個別評価から除外した直接的影響の要因及び理由

直接的影響の要因

理由

発電所の大気汚染

中央制御室の居住性と直接関連がない

絶縁低下

絶縁低下と直接関連がない

6 条(火山)-1-資料 5-11

84

資料－６
海水ストレーナ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系）（下流設備含む）に係る影響評価

降下火砕物による海水ストレーナ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機
海水系）（下流設備含む）への影響について，以下のとおり評価する。

＜評価対象＞
・残留熱除去系海水系
・ディーゼル発電機海水系（非常用，高圧炉心スプレイ系）(1)

評価項目及び内容①

構造物への静的負荷
降下火砕物の堆積荷重により海水ストレーナの健全性に影響がないことを評価する。なお，堆積荷重は積雪との重畳を考慮する。

②

水循環系の閉塞降下火砕物が混入した海水を取水することにより，海水ストレーナ（下流設備含む）が閉塞しないことを評価する。

③

水循環系の内部における摩耗
降下火砕物が混入した海水を取水することによる降下火砕物と構造物との摩耗により機器の機能に影響がないことを評価する。

④

化学的影響
降下火砕物の付着による構造物の腐食及び降下火砕物が混入した海水を取水することによる構造物内部の腐食により，機器の機能に影響がないことを評価する。
6 条(火山)-1-資料 6-1

85

(2)

評価条件
①

降下火砕物条件
ａ．堆積量：50cm②

ｂ．粒

径：8mm 以下

ｃ．密

度：1.5g／cm３ （湿潤状態）

ｄ．荷

重：7,355N／m２

積雪条件
ａ．堆積量：10.5cm（建築基準法の考え方を参考とした東海村における平均的な積雪量）
ｂ．単位荷重：堆積量 1cm ごとに 20N／m２ （建築基準法より）
ｃ．荷

(3)

重：210N／m２

評価結果①

構造物への静的負荷
降下火砕物の堆積荷重の影響に係る評価部位は，荷重の影響を受けやすい支持脚とし，堆積面積は保守的に基礎部面積とする。なお，海水ス
トレーナ上部には降下火砕物が一様に堆積し，荷重の偏りは発生しない
こと及び周囲が壁に覆われて風荷重が考慮不要であることから，評価応
力は圧縮応力のみとする。（表１，図１）

6 条(火山)-1-資料 6-2

86

表１

海水ストレーナの評価条件
評価条件

項目
残留熱除去系海水系

ディーゼル発電機海水系

9,850kg2,030kg

機器重量（運転質量）
bx1

150mm

bx1

100mm

bx2

25mm

bx2

15mm

by1

174mm

by1

95mm

by2

25mm

by2

15mm

2

1

2

2

1

2

支持脚寸法

海水ストレーナ評価部位概要図（共通）

2035

図１

2140

図２

海水ストレーナ堆積部分（残留熱除去系海水系）

6 条(火山)-1-資料 6-3

87

1070

1360

図３

海水ストレーナ堆積部分（ディーゼル発電機海水系）【残留熱除去系海水系】
ａ．降下火砕物と積雪による垂直荷重
ストレーナ上面の降下火砕物が堆積する面積 A は次のとおり。

A = 2.140 × 2.035 = 4.35(m )よって，降下火砕物による垂直荷重 F1 は次のとおり。

F = 7,355 × 4.35 = 3.20 × 10 (N)同様に，積雪による荷重 F2 は次のとおり。

F = 210 × 4.35 = 9.14 × 10 (N)ｂ．機器重量による垂直荷重
機器重量荷重 F = 9,850 × 9.80665 = 9.66 × 10 (N)ｃ．支持脚に生じる圧縮応力
支持脚の断面積 S は次のとおり。

S = (150 × 25 × 2 + 25 × 174) × 4 = 4.74 × 10 (m )よって，圧縮応力 σ は次のとおり。

σ=F +F +F
3.20 × 10 + 9.14 × 10 + 9.66 × 10=
= 2.74(MPa)S
4.74 × 10
6 条(火山)-1-資料 6-4

88

ｄ．評価結果
当該海水ストレーナ支持脚の許容応力 σc は，ＪＥＡＧ4601 の「その他の支持構造物」におけるⅢ AS の許容応力より，

σ = 184MPa
よって，σ ＜ σc となり，発生応力は許容応力を十分下回っており残留熱除去系海水系ストレーナの健全性を損なうことはない。

【ディーゼル発電機海水系】
ａ．降下火砕物と積雪による垂直荷重
ストレーナ上面の降下火砕物が堆積する面積 A は次のとおり。

A = 1.360 × 1.070 = 1.46(m )よって，降下火砕物による垂直荷重 F1 は次のとおり。

F = 7,355 × 1.46 = 10.74 × 10 (N)同様に，積雪による荷重 F2 は次のとおり。

F = 210 × 1.46 = 3.07 × 10 (N)ｂ．機器重量による垂直荷重
機器重量荷重 F = 2,030 × 9.80665 = 1.99 × 10 (N)ｃ．支持脚に生じる圧縮応力
支持脚の断面積 S は次のとおり。

S = (100 × 15 × 2 + 15 × 95) × 4 = 1.77 × 10 (m )よって，圧縮応力 σ は次のとおり。

σ=F +F +F
10.74 × 10 + 3.07 × 10 + 1.99 × 10=
= 1.75(MPa)S
1.77 × 10

6 条(火山)-1-資料 6-5

89

ｄ．評価結果
当該海水ストレーナ支持脚の許容応力 σc は，ＪＥＡＧ4601 の「その他の支持構造物」におけるⅢ AS の許容応力より，

σ = 184MPa
よって，σ ＜ σc となり，発生応力は許容応力を十分下回っておりディーゼル発電機用海水ストレーナの健全性を損なうことはない。

②

水循環系の閉塞
海水ストレーナ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系）は
粒径 8mm の降下火砕物に対して，ストレーナのメッシュ径を降下火砕物の粒径以上とすることで，降下火砕物の影響に対して機能を損なわない設計とする。
海水ストレーナ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系）より下流の機器の伝熱管等は，表２のとおり，降下火砕物の粒径以上の内径を確保することにより閉塞することがない設計とする。
また，降灰が確認された場合は，取水路内への降下火砕物の流入量を低減するために，取水路前面にオイルフェンスを設置する。

表２

海水ストレーナより下流の機器の伝熱管
機

伝熱管内径
（狭隘部）

器
空気冷却器

取替（8mm 以上）

潤滑油冷却器13.6mm

清水冷却器

13.6mm

燃料弁冷却油冷却器

13.6mmディーゼル発電機用冷却器（非常用，高圧炉心スプレイ系）

残留熱除去系熱交換器

20.4mm

RCIC，RHR，LPCS，HPCS ポンプ室空調器

13.5mm

格納容器雰囲気モニタリング系冷却器取替（8mm 以上）

6 条(火山)-1-資料 6-690③

水循環系の内部における摩耗
降下火砕物は砂等に比べて破砕し易く ※１ ，硬度が小さい ※２ 。これまで
砂等を原因とした摩耗の影響によって，海水ストレーナ（残留熱除去系
海水系，ディーゼル発電機海水系）及び下流設備の機能が喪失した事例
はなく，砂より硬度が小さい降下火砕物が設備に影響を与える可能性は小さい。

※１ 武若耕司(2004)：シラスコンクリートの特徴とその実用化の現状，コンクリート工学，Vol.42，No.3，p.38-47※２ 恒松修二・井上耕三・松田応作(1976)：シラスを主原料とする結晶化ガラス，窯業協会誌84[6]，p.32-40

④

化学的腐食
海水ストレーナ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系）はステンレス製で内部に防食亜鉛を設けていること，並びに連続通水状態
であり，著しい腐食環境になることはなく，化学的腐食により直ちに機能に影響を及ぼすことはなく，下流設備（伝熱管）は耐食性のある材料を用いていることから，腐食により機能に影響を及ぼすことはない。
なお，長期的な影響については，堆積した降下火砕物を除去し，除去後の点検において，必要に応じて補修作業を実施する。

(4)

個別評価から除外した直接的影響の要因

個別評価から除外した直接的影響の要因及び理由を表２に示す。

6 条(火山)-1-資料 6-7

91

表２

個別評価から除外した直接的影響の要因及び理由

直接的影響の要因

理由

換気系，電気系及び計装制御系に対する

屋外に面した換気系，電気系及び計装制

機械的影響

御系の機能と直接関連がない

換気系，電気系及び計装制御系に対する

屋外に面した換気系，電気系及び計装制

化学的影響

御系の機能と直接関連がない

発電所の大気汚染

中央制御室の居住性と直接関連がない

絶縁低下

絶縁低下と直接関連がない

6 条(火山)-1-資料 6-8

92

資料－７
海水取水設備に係る影響評価

降下火砕物による海水取水設備への影響について，以下のとおり評価する。

(1)

評価項目及び内容①

水循環系の閉塞降下火砕物が混入した海水を取水することにより，除塵装置が閉塞しないことを評価する。

②

水循環系の内部における摩耗
降下火砕物が混入した海水を取水することによる降下火砕物と構造物との摩耗により機器の機能に影響がないことを評価する。

③

化学的腐食
降下火砕物の付着による構造物の腐食及び降下火砕物が混入した海水を取水することによる構造物内部の腐食により機器の機能に影響がない
ことを評価する。

(2)

評価条件
降下火砕物粒径：8mm 以下

(3)

評価結果
①

水循環系の閉塞
図１に示すとおり，海水ポンプ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発
電機海水系）前面には，バースクリーン，回転バースクリーン，トラベ
リングスクリーンからなる海水取水設備（除塵装置）を設置している。
6 条(火山)-1-資料 7-1

93スクリーンにはそれぞれバー枠，網枠が設置されており，それらのバーピッチ及び網枠メッシュに対して，想定する降下火砕物の粒径は十分
小さく，また，粘性を生じさせる粘土鉱物等は含まれていないことから，海水取水設備（除塵装置）が閉塞することはなく，機能を損なうことはない。各海水取水設備のバーピッチ及びメッシュ間隔を表１に示す。

①バースクリーン②回転バースクリーン
図１

表１③トラベリングスクリーン

海水取水設備概略図

海水取水設備のバーピッチ及びメッシュ間隔

設備①バースクリーン②回転バースクリーン③トラベリングスクリーン間隔

バーピッチ：140mm

バーピッチ：25mm

網枠メッシュ：10mm②

水循環系の内部における摩耗
降下火砕物は砂等に比べて破砕し易く ※１ ，硬度が小さい ※２ 。これまで
砂等を原因とした摩耗の影響によって，海水取水設備の機能が喪失した事例はなく，砂より硬度が小さい降下火砕物が設備に影響を与える可能性は小さい

6 条(火山)-1-資料 7-2

94※１ 武若耕司(2004)：シラスコンクリートの特徴とその実用化の現状，コンクリート工学，Vol.42，No.3，p.38-47※２ 恒松修二・井上耕三・松田応作(1976)：シラスを主原料とする結晶化ガラス，窯業協会誌84[6]，p.32-40

③

化学的腐食
海水取水設備は防汚塗装等を施しており，化学的腐食により短期的に影響を及ぼすことはない。また，電気，計装設備等の付帯設備については端子箱等に納入されており，降下火砕物の直接的影響は受けない。
なお，長期的な影響については，堆積した降下火砕物を除去し，除去後の点検において，必要に応じて補修作業を実施する。

(4)

個別評価から除外した直接的影響の要因
個別評価から除外した直接的影響の要因及び理由を表２に示す。

表２

個別評価から除外した直接的影響の要因及び理由

直接的影響の要因

理由

構造物への堆積負荷

静的負荷の影響を受けにくい構造

換気系，電気系及び計装制御系に対する

屋外に面した換気系，電気系及び計装制

機械的影響

御系の機能と直接関連がない

換気系，電気系及び計装制御系に対する

屋外に面した換気系，電気系及び計装制

化学的影響

御系の機能と直接関連がない

発電所の大気汚染

中央制御室の居住性と直接関連がない

絶縁低下

絶縁低下と直接関連がない

6 条(火山)-1-資料 7-3

95

資料－８
計装制御設備（安全保護系）に係る影響評価

降下火砕物により電気系及び計装制御系の盤のうち空気を取り込む機構を有する計装制御設備（安全保護系）への影響について，以下のとおり評価する。
空気を取り込む機構の考え方については，資料－８（添付資料－１）に示す。

(1)

評価項目及び内容①

化学的腐食
降下火砕物が盤内に侵入する可能性及び侵入した場合の計装制御設備（安全保護系）の腐食により機器の機能に影響がないことを評価する。

②

絶縁低下
降下火砕物が盤内に侵入する可能性及び侵入した場合の計装制御設備（安全保護系）の絶縁低下により機器の機能に影響がないことを評価す
る。

(2)

評価条件
降下火砕物粒径：8mm 以下

(3)

評価結果
①

化学的腐食
計装制御設備（安全保護系）については，その発熱量に応じて盤内に換気ファンを設置している場合があるため，換気に伴い降下火砕物が計装制御設備（安全保護系）の盤内に侵入する可能性がある。
6 条(火山)-1-資料 8-1

96計装制御設備（安全保護系）が設置されているエリアは，中央制御室
換気空調系にて空調管理されており，外気取入口にはバグフィルタ（ＪＩＳ Ｚ 8901 試験用紛体 11 種に対して 80％以上の捕集効率）が設置されているため，室内に侵入する降下火砕物は微量で，微細な粒子と推定される。
このため，仮に室内に侵入する場合でも降下火砕物は微細なものに限られ，大量に盤内に侵入する可能性は小さいことから，化学的腐食により短期的に影響を及ぼすことはない。さらに，降下火砕物が確認された
場合は，外気取入ダンパを閉止し閉回路循環運転を行うことにより降下
火砕物の侵入を阻止することが可能であることから，計装制御設備（安全保護系）の機能を損なうことはない。

②

絶縁低下
計装制御設備（安全保護系）については，その発熱量に応じて盤内に換気ファンを設置している場合があるため，換気に伴い降下火砕物が計装制御設備（安全保護系）の盤内に侵入する可能性がある。
計装制御設備（安全保護系）が設置されているエリアは，中央制御室
換気空調系にて空調管理されており，外気取入口にはバグフィルタ（ＪＩＳ Ｚ 8901 試験用紛体 11 種に対して 80％以上の捕集効率）が設置されているため，室内に侵入する降下火砕物は微量で，微細な粒子と推定される。
微細な粒子が計装制御設備（安全保護系）の盤内に侵入した場合，その付着等により短絡等の影響が懸念される箇所は数の線間距離となっている集積回路の内部であり，これらはモールド（樹脂）で保護されているため降下火砕物が侵入することはないため，絶縁低下を発生させる
6 条(火山)-1-資料 8-297ことはない。
また，端子台等の充電部が露出している箇所については，端子間の距
離が数 mm 程度あることから，降下火砕物の付着等により短絡等を発生させることはない。さらに，降下火砕物が確認された場合は，外気取入
ダンパを閉止し閉回路循環運転を行うことにより侵入を阻止することが可能であることから，計装制御設備（安全保護系）の機能を損なうこと
はない。

図１

中央制御室換気空調系（閉回路循環運転）概要図

6 条(火山)-1-資料 8-3

98

(4)

個別評価から除外した直接的影響の要因
個別評価から除外した直接的影響の要因及び理由を表２に示す。

表１

個別評価から除外した直接的影響の要因及び理由

直接的影響の要因

理由
屋内設置設備であり，静的負荷の影響を構造物への静的負荷

直接受けない水循環系の閉塞

水循環系の機能と直接関連がない

水循環系の内部における摩擦

水循環系の機能と直接関連がない

換気系，電気系及び計装制御系に対する

屋外に面した換気系，電気系及び計装制

機械的影響

御系の機能と直接関連がない

換気系，電気系及び計装制御系に対する

屋外に面した換気系，電気系及び計装制

化学的影響

御系の機能と直接関連がない

発電所の大気汚染

中央制御室の居住性と直接関連がない

絶縁低下

絶縁低下と直接関連がない

6 条(火山)-1-資料 8-499添付資料－１
電気系及び計装制御系の盤のうち空気を取り込む機構を有する盤について

電気系及び計装制御系の盤のうち空気を取り込む機構を有する盤についての考え方を以下に示す。

〇外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する盤
屋内の空気を機器内に取り込む機構とは換気ファンのことであり，安全保
護系盤への信号発生元であるロジック盤は発熱量が高いため，盤内に換気ファンが設置されている。（図１）
換気口

換気ファン

図１

安全保護系ロジック盤〇外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有しない盤
中央制御室に設置されている安全保護系盤はアナログリレー式のため，換気ファンは設置されていない。
6 条(火山)-1-資料 8-5100

また，原子炉制御盤等には換気口はなく，裏側が開放されているため換気
ファンは設置されていない。（図２～５）

換気口

図２

図３

安全保護系盤

原子炉制御盤（換気口無し）

6 条(火山)-1-資料 8-6

101

資料－９
換気空調設備に係る影響評価

降下火砕物による換気空調設備への影響について，以下のとおり評価する。

＜評価対象＞
・中央制御室換気空調系（外気取入口・冷凍機）
・ディーゼル発電機室換気系（外気取入口・ルーフベントファン）(1)

評価項目及び内容①

構造物への静的負荷
屋外に設置されている中央制御室換気系冷凍機及びディーゼル発電機
室ルーフベントファンについては，降下火砕物の堆積を考慮した防護対策を実施する。

②

換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響
降下火砕物が換気空調設備（給気系外気取入口）への侵入等により，機器の機能に影響がないことを評価する。

③

換気系，電気系及び計装制御系に対する化学的影響（化学的腐食含む）
降下火砕物の付着による構造物の腐食により，機器の機能に影響がないことを評価する。

④

大気汚染
降下火砕物により汚染された発電所周辺の大気が換気空調設備を経て運転員が常時居住している中央制御室へ侵入することがないことを評価する。

6 条(火山)-1-資料 9-1

102

(2)

評価条件
①

降下火砕物条件
ａ．堆積量：50cm②

ｂ．粒

径：8mm 以下

ｃ．密

度：1.5g／cm３ （湿潤状態）

ｄ．荷

重：7,355N／m２

積雪条件
ａ．堆積量：10.5cm（建築基準法の考え方を参考とした東海村における平均的な積雪量）
ｂ．単位荷重：堆積量 1cm ごとに 20N／m２ （建築基準法より）
ｃ．荷

(3)

重：210N／m２

評価結果①

構造物への静的負荷
中央制御室換気系冷凍機及びディーゼル発電機室ルーフベントファン
については，図１のように全体を防護する構造物を設置し，降下火砕物が直接堆積しない設計とする。また，構造物は降下火砕物の荷重を考慮
し，降下火砕物荷重により健全性を損なわない設計とする。

ディーゼル発電機室
ルーフベントファン

図１

中央制御室
換気系冷凍機

換気空調設備防護イメージ

6 条(火山)-1-資料 9-2

103

②

換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響
中央制御室換気空調設備の外気取入口にはガラリが取り付けられており，降下火砕物が侵入しにくい構造となっている。また，外気取入口にはバグフィルタ（ＪＩＳ Ｚ 8901 試験用紛体 11 種に対して 80％以上の捕集効率）が設置されており，想定する降下火砕物は十分除去されることから，給気を供給する系統及び機器に対して，降下火砕物が与える影響は小さい。また，外気取入口は，地上面又は直下にある平面部から50cm 以上の高さを確保していることから，堆積によって外気取入口が閉塞に至ることはない。
ディーゼル発電機室換気系については，適切なバグフィルタを設置する。また，バグフィルタには差圧計を設置し，必要に応じて清掃及び取り替えることが可能な設計とする。
ルーフベントファンは，開口部が横方向を向いているため降下火砕物により閉塞することはない。
その他の換気空調設備（外気取入口）には，バグフィルタが設置されており，必要に応じて清掃及び取り替えることが可能な設計とする。
また，各換気空調設備（外気取入口）は，外気取入口の直近にある平面部から 50cm 以上を確保していることから，周囲に降下火砕物が堆積したとしても，閉塞に至ることは無い。

図２

外気取入口（中央制御室換気空調系）
6 条(火山)-1-資料 9-3

104

図３

図４

③

換気空調設備（外気取入口）イメージ図

ディーゼル発電機室換気系

概要図

換気系，電気系及び計装制御系に対する化学的腐食
中央制御室換気系冷凍機及びディーゼル発電機室ルーフベントファン
への化学的影響については，図１のように全体を防護する構造物を設置することにより，降下火砕物が直接堆積することはないため，直ちに化
学的腐食により機能に影響を及ぼすことはない。

④

大気汚染
運転員が常駐している中央制御室は，中央制御室換気空調設備によっ
6 条(火山)-1-資料 9-4

105

て空調管理されており，外気取入口にはガラリが設置されている。これにより下方から吸い込む構造となっていることから，降下火砕物が侵入しにくい構造となっている。また，外気取入口にはバグフィルタ（ＪＩＳ Ｚ 8901 試験用紛体 11 種に対して 80％以上の捕集効率）が設置されており，想定する降下火砕物は十分除去されることから，降下火砕物が与える影響は少ない。
また，大気汚染による人に対する居住性の観点から，運転員が常駐する中央制御室については，外気取入口ダンパを閉止し，閉回路循環運転をすることにより，中央制御室の居住性を維持できる。
外気取入ダンパを閉止した場合の中央制御室の酸素濃度等の評価を以下に示す。

ａ．酸素濃度「空気調和・衛生工学便覧

第 13 版

第5編

空気調和設備設計」に基づき，酸素濃度について評価した。
【評価条件】
・在室人員は運転員定数に保守性を加え 11 人とする。
・中央制御室バウンダリ内体積

2,700m３・空気流入はないものとする。
・初期酸素濃度20.95％

・１人あたりの呼吸量は，事故時の運転操作を想定し，歩行時の呼吸量を適用して，24L／min とする。
・１人あたりの酸素消費量は，呼気の酸素濃度 16.40％から 65.52L／
h とする。
・管理濃度は 19％以上とする。（鉱山保安法施行規則）
6 条(火山)-1-資料 9-5106【評価結果】
上記評価条件から求めた酸素濃度は，表１のとおりであり，72 時
間外気取入を遮断したままでも，中央制御室内に滞在する運転員の操
作環境に影響を与えない。

表１

中央制御室再循環運転における酸素濃度

時間

12時間

24時間

48時間

73時間

管理値

酸素濃度

20.6%

20.3%

19.6%

19.0%

19.0%

ｂ．二酸化炭素濃度「空気調和・衛生工学便覧

第 13 版

第5編

空気調和設備設計」に基づき，二酸化炭素濃度について評価した。
【評価条件】
・在室人員は運転員定数に保守性を加え 11 人とする。
・中央制御室バウンダリ内体積

2,700m３・空気流入はないものとする。
・初期二酸化炭素濃度0.03％・１人あたりの二酸化炭素吐出量は，事故時の運転操作を想定し，中等作業での吐出量を適用して 0.046m３ ／h とする。
・管理濃度は 1.0％未満とする。（鉱山保安法施行規則）【評価結果】
上記評価条件から求めた二酸化炭素濃度は，表２のとおりであり，
51 時間外気取入を遮断したままでも，中央制御室内に滞在する運転6 条(火山)-1-資料 9-6

107

員の操作環境に影響を与えない。
表２

中央制御室再循環運転における二酸化炭素濃度

時間

12時間

24時間

48時間

51時間

管理値

二酸化炭素濃度

0.26%

0.48%

0.93%

0.99%

1.00%

図５

図６

中央制御室換気空調系（通常運転）概要図

中央制御室換気空調系（閉回路循環運転）概要図

6 条(火山)-1-資料 9-7

108

(4)

個別評価から除外した直接的影響の要因

個別評価から除外した直接的影響の要因及び理由を表２に示す。

表３

個別評価から除外した直接的影響の要因及び理由

直接的影響の要因
構造物への静的負荷

理由
屋内設置設備であり，静的負荷の影響を直接受けない水循環系の閉塞

水循環系の機能と直接関連がない

水循環系の内部における摩擦

水循環系の機能と直接関連がない

化学的影響
絶縁低下

換気系，電気系及び計装制御系に対する化学的影響として評価
絶縁低下と直接関連がない

6 条(火山)-1-資料 9-8109添付資料－１
バグフィルタの取替手順について

換気空調系の外気取入口のバグフィルタの取替作業を行う際は，対象となる系統の運転を停止し，ダンパを閉め，系統を隔離してから行う。また，バグフ
ィルタの取替作業は建屋（ガラリ）内で行うため，降下火砕物の影響を受けにくい。
バグフィルタ取替作業時は，作業前に建屋（ガラリ）内を養生し，作業後は清掃を行う。
これらに加え，バグフィルタ取り替えを行う場合，以下の対応を行う。

・フィルタの取替作業は建屋（ガラリ）内で行うが，降下火砕物の影響を考慮し保護具（マスク，めがね）を装備する。
・取替作業終了後は降下火砕物の再浮遊の影響を低減させるため，作業エリアの清掃を行う。

図１

バグフィルタ取替作業イメージ

6 条(火山)-1-資料 9-9110添付資料－２
観測された諸噴火の最盛期における噴出率と継続時間について

富士山（宝永噴火1707年）の噴出は，断続的に16日間継続している。

図１

富士山（宝永噴火 1707 年）の噴出率の推移（宮地他（2002））

火山観測データが存在する最近の観測記録では，噴火の継続時間はほとんどが数時間程度であり，長いものでも 36 時間程度である。

表１

観測された諸噴火の最盛期における噴出率と継続時間

6 条(火山)-1-資料 9-10

111

資料－１０ディーゼル発電機に係る影響評価

降下火砕物によるディーゼル発電機への影響について，以下のとおり評価する。

＜評価対象＞
・非常用ディーゼル発電機，・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機(1)

評価項目及び内容①

構造物への静的負荷
降下火砕物の堆積荷重によりディーゼル発電機（吸気口）の健全性に影響がないことを評価する。なお，堆積荷重は積雪との重畳を考慮する。また，風の影響を考慮し，曲げ応力に対する評価も行う。
また，屋外に設置されている排気消音器及び排気管は，降下火砕物が堆積し難い形状をしているため，荷重の影響を受けることはない。

②

換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響
降下火砕物のディーゼル発電機への侵入等により，ディーゼル発電機の機能に影響がないことを評価する。

③

化学的腐食
降下火砕物の付着，堆積による構造物の腐食により，機器の機能に影響がないことを評価する。

(2)

評価条件
6 条(火山)-1-資料 10-1

112

①

降下火砕物条件
ａ．堆積量：50cm②

ｂ．粒

径：8mm 以下

ｃ．密

度：1.5g／cm３ （湿潤状態）

ｄ．荷

重：7,355N／m２

積雪条件
ａ．堆積量：10.5cm（建築基準法の考え方を参考とした東海村における平均的な積雪量）
ｂ．単位荷重：堆積量 1cm ごとに 20N／m２ （建築基準法より）
ｃ．荷③

重：210N／m２

風条件
ａ．風速：30m／s

(3)

評価結果
①

構造物への静的負荷

ａ．圧縮応力
堆積荷重の影響に係る評価部位は支持脚とする。なお，非常用ディー
ゼル発電機吸気口及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機吸気口は同形状，同寸法である。（表１，図１）
表１

吸気口の評価条件

項目

非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用

吸気口荷重

800kg
bx1

150mm

bx2

15mm

支持脚寸法

6 条(火山)-1-資料 10-2

113

Y

支持脚

bx1

bx2

X

図１

吸気口

評価部位概要図（共通）(a) 降下火砕物と積雪による垂直荷重
吸気口の降下火砕物が堆積する面積 A は次のとおり。

A=π
× 1.540 = 1.87(m )4

よって，降下火砕物及び積雪による垂直荷重 F1 は次のとおり。

F = 7,355 × 1.87 = 1.38 × 10 (N)同様に，積雪による荷重 F2 は次のとおり。

F = 210 × 1.87 = 3.93 × 10 (N)(b) 機器重量による垂直荷重
機器重量荷重 F = 800 × 9.80665 = 7.85 × 10 (N)(c) 支持脚に生じる圧縮応力
支持脚の断面積 S は次のとおり。

S = {(150 × 150)

(120 × 120)} × 4 = 3.24 × 10 (m )よって，圧縮応力 σ は次のとおり。
6 条(火山)-1-資料 10-3

114

σ=

F +F +F
1.38 × 10 + 3.93 × 10 + 7.85 × 10=
S
3.24 × 10= 0.68(MPa)(d) 評価結果
当該吸気口支持脚の許容応力 σc は，ＪＥＡＧ4601 の「その他の支持構造物」におけるⅢ AS の許容応力より，
σ = 229MPa
よって，σ＜ σc となり，発生応力は許容応力を十分下回っており，
ディーゼル発電機吸気口の健全性を損なうことはない。

ｂ．曲げ応力
堆積荷重の影響に係る評価部位は平板，胴板，支持脚とする。なお，
非常用ディーゼル発電機吸気口及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機吸気口は同形状，同寸法である。
(a)等分布荷重による評価
平板は等分布荷重による評価を行う。平板評価における荷重条
件を表２に示す。
表２

平板評価における荷重条件

荷重条件

降下火砕物等堆積荷重

降下火砕物と積雪による鉛直荷重

7,565N／m２

平板は円形であるため，等分布荷重は作用する周辺支持円盤として評価する。平板モデル図を図２に示す。

6 条(火山)-1-資料 10-4

115

図２

(b)

平板モデル図１質点系モデルによる評価
降下火砕物等堆積荷重，自重（鉛直荷重）及び風荷重（水平荷重）の影響に係る評価部位は，胴板，支持脚とする。ＪＥＡＧ
4601 の「四脚たて置円筒形容器」の応力評価を準用し，風荷重による応力を求める。ディーゼル発電機吸気口のモデル図を図３
に示す。

図３

ディーゼル発電機吸気口

モデル図

6 条(火山)-1-資料 10-5

116

(c)

評価結果
評価結果を表３に示す。発生応力は許容応力を十分下回っており，ディーゼル発電機吸気口の健全性を損なうことはない。許容値は，平板については，弾性範囲である設計降伏点とし，胴板については，ＪＥＡＧ4601 の「クラス２，３容器」における許容応力状態Ⅲ Ａ S から算出した許容応力，支持脚については，ＪＥ
ＡＧ4601 の「その他の支持構造物」における許容応力状態Ⅲ Ａ S
から算出した許容応力を用いた。

表３

降下火砕物等の荷重による健全性評価結果

評価部位

応力

発生応力
（MPa）

許容応力
（MPa）

平板

曲げ

追而

223

一次

追而

223

一次応力（膜＋曲げ）

追而

335

座屈

追而

232

追而

胴板

支持脚

②

換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響
ａ．ディーゼル機関への影響評価
ディーゼル発電機の吸入空気は図４に示すように吸気口下部から吸い込まれる流れとなっているため，降下火砕物が侵入し難い構造であり，吸気口に附属する吸気フィルタ（粒径 5～75μm 程度において約56％以上捕集可能であり粒径が大きいほど捕集率が上がる）で比較的

6 条(火山)-1-資料 10-6117

大粒径の降下火砕物は捕集される。想定する降下火砕物の粒径は 8mm以下であり，粒径が数μm～数十μm 程度のものについては，図２に示すように過給機，空気冷却器に侵入するものの，機器の間隙は降下
火砕物の粒径に比べて十分大きいことから閉塞することはない。
また，機関シリンダ内に降下火砕物が侵入した場合でも，粒径がシリンダライナとピストンリングの間隙（油膜厚さ相当：数μm～十数μm）と同程度のものは，当該間隙内に侵入し，摩耗発生が懸念されるが，降下火砕物は砂と比較しても破砕し易く ※１ ，硬度が低い ※２ こと，またシリンダライナ及びピストンリングはブリネル硬さで 230 程度（ＳＵＳ材 180 程度）の耐摩耗性を有する鋳鉄材であり，これまでの定期点検において有意な摩耗は確認されていないことから降下火砕
物による摩耗が設備に影響を与える可能性は小さい。長期的な影響についても，シリンダライナとピストンリングの間隙内に侵入した降下
火砕物は，シリンダとピストン双方の往復運動が繰り返されるごとに，更に細かな粒子に破砕され，破砕された粒子はシリンダライナとピストンリング間隙に付着している潤滑油により機関外へ除去される。また，潤滑油系には機関付フィルタが設置されているが，メッシ
ュ寸法が約 100μm であり，取り込んだ降下火砕物によって閉塞することはなく，長期的な影響も少ないと考えられる。加えて，潤滑油に降下火砕物が混入した場合の影響については，吸気により侵入する降下火砕物はフィルタを通過する際に大部分が捕集され，その後は排気により機関外へ排出されるため，潤滑油に混入する降下火砕物は微細なものに限られ，なおかつ少量なので潤滑油への影響は少ないと考えられる。
また，シリンダから排出される排気ガスの温度は，約 500～600℃
6 条(火山)-1-資料 10-7

118

であることから，融点が 1,000℃である降下火砕物の溶融による影響はない。

以上のことから，ディーゼル機関に降下火砕物が侵入した場合においても，運転を阻害するに至らない。なお，降下火砕物が確認された場合
は，必要に応じて点検等を行う。

※１ 武若耕司(2004)：シラスコンクリートの特徴とその実用化の現状，コンクリート工学，Vol.42，No.3，p.38-47※２ 恒松修二・井上耕三・松田応作(1976)：シラスを主原料とする結晶化ガラス，窯業協会誌84[6]，p.32-4

ｂ．空気冷却器への影響評価
降下火砕物が混入した吸入空気が空気冷却器を通過する際に，冷却器内が結露することにより，冷却器伝熱管表面に水滴とともに降下火砕物が付着し，熱効率が低下することが考えられる。
結露の有無については吸気管吸気温度（冷却器出口温度）が目安となるが，吸気管吸気温度（冷却器出口温度）は年間を通じて約 20℃
45℃であり，吸入空気の温度（外気温度）よりも常に高い状態で運転している。
したがって，空気冷却器内の結露により降下火砕物が付着する可能性は極めて低く，降下火砕物による空気冷却器への影響はない。

ｃ．排気管への影響評価
排気管は図５に示すとおり，横方向を向いており降下火砕物が侵入し難い構造となっている。また，運転中は排気していること，待機中であっても外気を吸い込む構造ではないため，降下火砕物が侵入することはない。
6 条(火山)-1-資料 10-8

119

②

化学的腐食
ディーゼル発電機吸気口，排気消音器及び排気管は，外装塗装を実施しており，降下火砕物と金属が直接接触することはなく，化学的腐食により短期的に影響を及ぼすことはない。また，その内外面の腐食によりディーゼル発電機の機能に有意な影響を与えにくい構造である。
なお，長期的な影響については，堆積した降下火砕物を除去し，除去後の点検等において必要に応じて補修作業を実施する。

③

関連設備
軽油貯蔵タンクは地下埋設化することにより，降下火砕物の影響により健全性を損なわない設計とする。また，燃料移送ポンプ等についても同様に地下埋設化とし降下火砕物の影響により健全性を損なわない設計とする。
ベント管は開口部を下向きにする等の降下火砕物が侵入し難い構造とし，地表からの吹き上がりによる侵入も考慮した位置にベント管の開口部を設置することにより降下火砕物の影響を受けない設計とする。

6 条(火山)-1-資料 10-9

120

図４

ディーゼル機関吸気系統構造図

6 条(火山)-1-資料 10-10

121

図５

(4)

ディーゼル発電機

排気管

個別評価から除外した直接的影響の要因

個別評価から除外した直接的影響の要因及び理由を表２に示す。

表３

個別評価から除外した直接的影響の要因及び理由

直接的影響の要因

理由

発電所の大気汚染

中央制御室の居住性と直接関連がない

絶縁低下

絶縁低下と直接関連がない

6 条(火山)-1-資料 10-11122添付資料－１
非常用ディーゼル発電機吸気フィルタの閉塞について

非常用ディーゼル発電機の吸気は吸気フィルタ（粒径 5～75μm 程度において約 56％以上捕集可能であり粒径が大きいほど捕集率が上がる）を介して吸入しているため，降下火砕物の侵入による非常用ディーゼル発電機への影響は小さいと考えられる。なお，非常用ディーゼル発電機の吸気フィルタは，下方から吸気する構造となっており，降下火砕物により容易に閉塞しないものであると考えられるが，万一閉塞した場合の影響について，以下のとおり評価する。

1.

閉塞までに要する時間について
非常用ディーゼル発電機の吸気フィルタが閉塞するまでの時間を，米国セントヘレンズ火山噴火の濃度値（33,400(1)／m３ ）を用いて試算した。

セントヘレンズの火山噴火データを用いた試算
表１より，吸気フィルタの閉塞時間を試算した結果，約 7 時間となった。
表１

吸気フィルタ閉塞までの時間①非常用ディーゼル発電機吸気フィルタ捕集容量[g／m２ ]1,580②非常用ディーゼル発電機吸気フィルタ表面積[m２ ]2.9③非常用ディーゼル発電機吸気フィルタでのダスト捕集量[g]
＝①×②

4,582

④降下火砕物の大気中濃度[μg／m３ ]33,400※⑤非常用ディーゼル発電機吸気流量[m３ ／h]

19,200⑥閉塞までの時間[h]7.14＝③／④／⑤※米国セントヘレンズ火山で発生（1980 年 5 月）した火山噴火地点から約 135km 離れた場所における大気中の火山灰濃度（1 日平均値）

6 条(火山)-1-資料 10-12

123

2.

フィルタ取替に必要な時間について
フィルタ取替は下記に示すとおり，複雑な作業が必要はなく，フィルタ取替に要する時間は要員 4 名で 3 時間程度を見込んでいる。また，あらかじめフィルタを取り付けたフィルタ枠の予備品を持つことによりフィルタ清掃の手間を省くことができ，さらなる取替時間の短縮が可能である。なお，吸気フィルタは 1 系統につき 2 基設置されている。

【吸気フィルタ取替手順：1 基あたり約 1.5 時間（90 分）】
ａ．フィルタエレメント吊上げ用治具を設置する（約 5 分）
ｂ．フィルタケーシングの上蓋を開放する（約 10 分）
ｃ．フィルタケーシングからフィルタエレメントを抜き出す（約 25 分）
ｄ．フィルタエレメントの内部確認及び清掃を行う（約 30 分）
ｅ．フィルタエレメントを挿入する（約 15 分）
ｆ．フィルタケーシングの上蓋を復旧する（約 5 分）

図１

3.

非常用ディーゼル発電機吸気フィルタ 概略図

非常用ディーゼル発電機切替に必要な時間について
非常用ディーゼル発電機切替に必要な時間は下記に示すとおり，負荷切替時間を考慮しても約 0.5 時間である。
6 条(火山)-1-資料 10-13124

【非常用ディーゼル発電機切替手順：約 0.5 時間（30 分）】
ａ．待機側の非常用ディーゼル発電機起動・並列（約 5 分）
ｂ．運転中のＲＨＲ停止時冷却モードを停止（約 2 分）
ｃ．計測制御系負荷切替（約 10 分）
ｄ．待機側のＲＨＲ停止時冷却モード起動（約 3 分）
ｅ．運転中の非常用ディーゼル発電機解列・停止（約 10 分）

4.

まとめ
セントヘレンズ火山噴火の濃度におけるフィルタ閉塞時間（約 7.14 時間）に対して，フィルタ取替・清掃は約 3.0 時間，非常用ディーゼル発電機の切替は約 0.5 時間で対応可能であり，フィルタ閉塞前に，フィルタの取替・清掃は可能である。フィルタ取替のタイムチャートを図２に示す。
また，閉塞時間の試算においては，ディーゼル発電機吸気口は下方向から吸気することにより降下火砕物を吸い込みにくい構造としている点を考慮せず，大気中濃度のまますべて吸い込まれてフィルタに補集されることを前提とした計算をしているため，実際にはフィルタが閉塞するまでの時間にはさらに余裕があると考えられる。

6 条(火山)-1-資料 10-141256 条(火山)-1-資料 10-15
図２ディーゼル発電機吸気口フィルタ取替のタイムチャート

126

資料－１１排気筒（非常用ガス処理系排気配管含む）に係る影響評価

降下火砕物による排気筒及び非常用ガス処理系排気配管への影響について，
以下のとおり評価する。

(1)

評価項目及び内容①

換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響
降下火砕物の排気筒への侵入により，その機能に影響がないことを評価する。具体的には，降下火砕物が侵入したとしても流路が閉塞しない
ことを確認する。

②

換気系，電気系及び計装制御系に対する化学的影響（化学的腐食含む）
降下火砕物の付着に伴う構造物の腐食により，機器の機能に影響がな
いことを確認する。

(2)

評価条件
①

(3)

堆積量：50cm

評価結果①

換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響
ａ．排気筒
降下火砕物が排気筒に侵入した場合，図１に示すとおり排気筒の底部から流路まで約 21m あり，降下火砕物が 50cm 堆積した場合でも流路が閉塞することはなく，排気筒の機能を損なうことはない。

6 条(火山)-1-資料 11-1

127

約 21m

図１

排気筒下部の構造

ｂ．非常用ガス処理系排気配管
非常用ガス処理系排気配管は図２に示すとおり，降下火砕物の侵入防止を目的とする構造物を取り付けることにより，降下火砕物の影響に対して機能を損なわない設計とする。また，取り付ける構造物は降
下火砕物が堆積し難い形状とすることにより，降下火砕物の影響に対して健全性を損なわない設計とする。
構造物
設置予定

非常用ガス
処理系排気配管

図２

非常用ガス処理系排気配管

概略図

6 条(火山)-1-資料 11-2

128

②

換気系，電気系及び計装制御系に対する化学的影響（化学的腐食含む）
排気筒（非常用ガス処理系排気配管含む）は，外装塗装を実施しており，降下火砕物による化学的腐食により短期的に影響を及ぼすことはない。
なお，長期的な影響については，堆積した降下火砕物を除去し，除去後の点検等において，必要に応じて補修作業を実施する。

(4)

個別評価から除外した直接的影響の要因
個別評価から除外した直接的影響の要因及び理由を表２に示す。

表１

個別評価から除外した直接的影響の要因及び理由

直接的影響の要因

理由

構造物への静的負荷

静的負荷の影響を受けにくい構造

水循環系の閉塞

水循環系の機能と直接関連がない

水循環系の内部における摩擦

水循環系の機能と直接関連がない

換気系，電気系及び計装制御系に対する

屋外に面した換気系，電気系及び計装制

化学的影響

御系の機能と直接関連がない

発電所の大気汚染

中央制御室の居住性と直接関連がない

絶縁低下

絶縁低下と直接関連がない

6 条(火山)-1-資料 11-3

129

資料－１２
間接的影響の評価結果

間接的影響について，以下のとおり評価する。

(1)

評価項目及び内容
降下火砕物による間接的影響は，広範囲にわたる送電網の損傷による 7日間の外部電源喪失及び発電所外の交通の途絶によるアクセス制限に対する評価を行う。

(2)

評価結果
外部電源の喪失に対して，ディーゼル発電機（2 基）及び耐震 S クラスの燃料貯蔵タンク（2 基：800kL 以上）を有する設計とする。
これにより，7 日間の外部電源喪失及び外部との交通の途絶に対して，
原子炉の停止，停止後の原子炉及び使用済燃料貯蔵プールの冷却に係る機能を担うために必要とされる電力の供給が継続できることから影響はない。

6 条(火山)-1-資料 12-1

130

参考資料－１

原子炉の高温停止及び冷温停止に必要な設備について降下火砕物に起因する外部電源喪失事象により，原子炉の停止が想定されることから，原子炉の高温停止及び冷温停止に必要な機能を以下のとおり抽出し
た。

(1)

原子炉停止

：原子炉停止系（制御棒による系）

(2)

崩壊熱除去

：残留熱除去系，原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプ
レイ系，逃がし安全弁（手動逃がし機能）(3)

放射能放出防止：原子炉格納容器隔離弁，非常用再循環ガス処理系，非常用ガス処理系(4)

上記系統の関連系（安全保護系，非常用所内電源系，中央制御室換気空調系，残留熱除去系海水系，非常用ディーゼル発電機海水系，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系，直流電源系等）

以上の機能を達成するために必要な設備は，表１に示すとおり「1.2

追加要求事項に対する適合性」にて抽出した構築物，系統又は機器に含まれていることを確認した。

6 条(火山)-1-参考 1-1131

表１ 原子炉の高温停止及び冷温停止に必要な設備に関する防護対象（1/2）
安全機能の重要度分類

設備設置場所分類

高温停止及び冷温停止に必要な機能
定義

１）原子炉冷却材圧力バウンダリ機能

PS-1

その損傷又は故障により発生する事象によって，(a) 炉心の著しい損傷
又は(b) 燃料の大量の破損を引き起こすおそれのある構築物，系統及び機器

構築物，系統又は機器

建屋内設置※１

原子炉冷却材圧力バウンダリを構築する機器・配管系（計装等の小口径配管・機器は除く。）
・原子炉圧力容器，原子炉再循環ポンプ，配管・弁，隔離弁 等○

機能２）過剰反応度の印加防止機能

３）炉心形状の維持機能

１）原子炉の緊急停止機能
２）未臨界維持機能

6 条(火山)-1-参考 1-2３）原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止
機能４）原子炉停止後の除熱機能

制御棒カップリング
・制御棒カップリング，制御棒駆動機構カップリング
炉心支持構造物・炉心シュラウド，シュラウドサポート，上部格子板，炉心支持板，制御棒案内管 等
燃料集合体（ただし，燃料を除く。）
・上部タイプレート，下部タイプレート，スペーサ
原子炉停止系の制御棒による系（制御棒及び制御棒駆動系（スクラム機能））
・制御棒，制御棒案内管，制御棒駆動機構
原子炉停止系（制御棒による系，ほう酸水注入系）
・制御棒，制御棒駆動機構カップリング，ほう酸水注入系 等

屋外設備等

○
○
○
○

原子炉停止

○

原子炉停止

逃がし安全弁（安全弁開機能）○

残留熱を除去する系統
・残留熱除去系（ポンプ，熱交換器，原子炉停止時冷却モードのルートとなる配管，弁），原
子炉隔離時冷却系（ポンプ，サプレッション・プール，タービン，サプレッション・プール
から注水先までの配管，弁），高圧炉心スプレイ系（ポンプ，サプレッション・プール，サプレッション・プールからスプレイ先までの配管，弁，スプレイヘッダ） 等

○

崩壊熱除去

非常用炉心冷却系
・低圧炉心スプレイ系（ポンプ，サプレッション・プール，サプレッション・プールからスプ

MS-1１）異常状態発生時に原子炉を緊急に停止し，残留熱を除去し，原子炉冷却材バウンダリの過圧を防止し，敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する構築物，系統及び機器

５）炉心冷却機能

レイ先までの配管，弁，スプレイヘッダ），残留熱除去系（低圧注水モード）（ポンプ，サ○プレッション・プール，サプレッション・プールから注水先までの配管，弁（熱交換器バイ
パスライン含む），注水ヘッダ） 等
原子炉格納容器・格納器本体，貫通部 等
原子炉格納容器隔離弁
原子炉格納容器スプレイ冷却系
・ポンプ，熱交換器，サプレッション・プール 等
６）放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮
へい及び放出低減機能

原子炉建屋
非常用再循環ガス処理系
・排風機 等
非常用ガス処理系
・排風機 等○○○○○

放射能放出防止○

放射能放出防止非常用ガス処理系○

・排気筒（非常用ガス処理系排気管の支持機能）
可燃ガス濃度制御系※１ ： 原子炉建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋

放射能放出防止（屋外）○

放射能放出防止132

表１ 原子炉の高温停止及び冷温停止に必要な設備に関する防護対象（2/2）
安全機能の重要度分類

設備設置場所分類

高温停止及び冷温停止に必要な機能
定義

機能１）工学的安全施設及び原子炉停止系への作
動信号の発生機能

MS-1２）安全上必須なその他の構築物，系統及び機器
２）安全上特に重要な関連機能

構築物，系統又は機器
安全保護系
非常用所内電源系（ＭＳ－１関連のもの）
・ディーゼル機関，発電機 等
非常用所内電源系（ＭＳ－１関連のもの）
・非常用ディーゼル発電機燃料移送系
・軽油貯蔵タンク制御室及びその遮蔽・非常用換気空調系（ＭＳ－１関連のもの）
・中央制御室及び中央制御室遮蔽，中央制御室換気空調系 等
非常用補機冷却水系（ＭＳ－１関連のもの）
・残留熱除去系海水系，非常用ディーゼル発電機海水系，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系 等直流電源系（ＭＳ－１関連のもの）

6 条(火山)-1-参考 1-3・蓄電池 等
１）その損傷又は故障により発生する事象によっ １）原子炉冷却材を内蔵する機能（ただし，主蒸気系（格納容器隔離弁の外側のみ）て，炉心の著しい損傷又は燃料の大量の破損
原子炉冷却材圧力バウンダリから除外さを直ちに引き起こすおそれはないが，敷地外れている計装等の小口径のもの及びバウへの過度の放射性物質の放出のおそれのあるンダリに直接接続されていないものは除 原子炉冷却材浄化系（格納容器隔離弁の外側のみ）
構築物，系統及び機器

建屋内設置※１

屋外設備等

○

関連系

○

関連系
○
（屋外）

○

関連系
○
（屋外）

○
○

○
（T/B）

○

２）原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続 放射性廃棄物処理施設（放射能インベントリの大きいもの）○されていないものであって，放射性物質 使用済燃料プール（使用済燃料貯蔵ラックを含む。）○

を貯蔵する機能○

３）燃料を安全に取り扱う機能
２）通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に １）安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能
作動を要求されるものであって，その故障により，炉心冷却が損なわれる可能性の高い構
築物，系統及び機器
１）ＰＳ－２の構築物，系統及び機器の損傷又は １）燃料プール水の補給機能故障により敷地周辺公衆に与える放射線の影
響を十分小さくするようにする構築物，系統及び機器
２）放射性物質放出の防止機能

使用済燃料乾式貯蔵容器
燃料取扱設備・燃料交換機，原子炉建屋クレーン 等○

逃がし安全弁（吹き止まり機能に関連する部分）○

非常用補給水系・残留熱除去系（ポンプ，サプレッション・プール，サプレッション・プールから燃料プール○までの配管，弁）放射性気体廃棄物処理系の隔離弁

○
（T/B）

排気筒（非常用ガス処理系排気管の支持機能以外）

MS-2

○
（屋外）

燃料集合体落下事故時放射能放出を低減する系
・原子炉建屋（原子炉棟），非常用再循環ガス処理系及び非常用ガス処理系
２）異常状態への対応上特に重要な構築物，系統 １）事故時のプラント状態の把握機能
及び機器
２）制御室外からの安全停止機能※１：原子炉建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋○

事故時監視計器の一部○

制御室外原子炉停止装置（安全停止に関連するもの）

○

関連系

関連系

く。）
PS-2

関連系

133

参考資料－２
許容堆積荷重の考え方について

屋根トラスフレームモデルを用いて，降下火砕物の許容堆積荷重を以下の方法で算出した。（「図１」参照）
１．許容堆積荷重の算出方法
建屋の構造部材に発生する応力が弾性範囲内であることを確認するため，
屋根トラスフレームモデルを用いた解析を行い，材料強度の基準強度に達す
る荷重を算出 ※ し，許容堆積荷重として設定した。屋根トラスのフレームモ
デル（タービン建屋）を図２に示す。
※「平成 12 建設省告示第 2464 号」に基づき F 値×1.1 倍

許容堆積荷重：各部材の材料強度の基準
強度に達する荷重-VL

許容堆積荷重：1.5VL-VL=0.5VL
1.5：部材の許容応力度の比(短期/長期＝1.5)※※建築基準法施行令

図１

許容堆積荷重の考え方

イメージ図

6 条(火山)-1-参考 2-1

134

135

参考２：告示 平成 12 建設省告示第 2464 号 抜粋
第3
一

鋼材等の材料強度の基準強度
鋼材等の材料強度の基準強度は，次号に定めるもののほか，第 1 の表の数値とする。ただし，炭素鋼の構造用鋼材，丸鋼及び異形鉄筋のうち，同表に掲げるＪＩＳに定めるものについては，同表の数値のそれぞれ 1.1 倍以下の数値とすることができる。

6 条(火山)-1-参考 2-3136参考資料－３
海水ポンプ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系）
基礎部堆積による影響評価について

１．評価内容降下火砕物が海水ポンプ基礎部に堆積し，モータフレーム開口部から降下火砕物が侵入，堆積することにより，海水ポンプの運転を阻害する可能性について評価する。
２．評価結果図 1，図 2 に示すとおり，仮にモータフレーム内に降下火砕物が 50cm 堆積した場合でも，ポンプ回転体露出部まで到達することはなく，海水ポンプの運転を阻害することはない。
また，屋外にポンプを停止させるインターロック機能を持つ計器類もないため，海水ポンプの運転に影響はない。

6 条(火山)-1-参考 3-1

137※モータフレーム開口部は代表箇所を記載

図１

残留熱除去系海水系ポンプ※モータフレーム開口部は代表箇所を記載

図２

ディーゼル発電機用海水ポンプ

6 条(火山)-1-参考 3-2138参考資料－４
降下火砕物と積雪の重ね合わせの考え方について「原子力発電所の火山影響評価ガイド」では，降雨・降雪などの自然現象は，降下火砕物等堆積物の静的負荷を著しく増大させる可能性があるとしており，
降下火砕物による荷重評価では降下火砕物荷重が保守的となるよう湿潤状態を考慮している。また，冬季には積雪により湿潤状態以上の荷重が生じる可能性があることから，湿潤状態の降下火砕物に積雪を重ね合わせた評価を実施している。

重ね合わせる降雪量については自然現象の重ね合わせを考慮している建築基
準法を参考とすると，同法では添付資料－１のとおり多雪区域 ※1 においては暴
風時あるいは地震時の荷重評価を実施する際，積雪の重ね合わせた評価を求めているが，多雪区域以外の区域においては積雪の重ね合わせを要求していない。
また，荷重を評価する際，風圧力や地震力を主たる荷重，重ね合わせる積雪
荷重を従の荷重とし，従の荷重は稀に起こる積雪荷重ではなく平均的な積雪荷重としており，平均的な積雪荷重は短期積雪荷重の 0.35 倍としている。
同法を参考とすると東海第二発電所は多雪区域ではないことから積雪との重ね合わせを考慮する必要はなく，また，降下火砕物及び積雪はともに予見性があり緩和措置を講じる十分な時間猶予がある事象であるが，積雪により湿潤状態の降下火砕物以上の荷重の負荷が生じる可能性があることを踏まえ，同法の考え方（主と従の考え方）を参考として評価を実施する。
降下火砕物と積雪の重ね合わせにおいて，降下火砕物の荷重条件は積雪の荷重条件より厳しく，発生した際の荷重が比較的大きいことから，降下火砕物が主荷重となる。したがって，今回の評価においては降下火砕物を主の荷重，積6 条(火山)-1-参考 4-1

139雪を従の荷重として評価を実施する。
従の荷重となる東海村における平均的な積雪量は，茨城県建築基準法施行細則（昭和 45 年 3 月 9 日茨城県規則第 9 号）による東海村の垂直積雪量 30cm に
0.35 を乗じた 10.5cm となる。また，平均的な積雪荷重を与えるための係数 0.35を適用することは平均的な値として保守性を有していることを添付資料－２に示す。
10.5cm は水戸地方気象台の年最大積雪深の平均値（1945 年～2012 年）と同等の値である。参考として積雪量のヒストグラムを図１に示す。
なお，念のため，より保守的な評価条件として水戸地方気象台の年最大積雪
深の最大値である 32cm（1945 年～2012 年）を重ね合わせた場合においても添付資料－３のとおり建屋及び設備に影響がないことを確認している。

観測場所：水戸地方気象台
統計期間：1945 年～2012 年 ※7

平均値：8.8cm
中央値：7.0cm

6

頻度（回）

5
4
3
2
1
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

年最大積雪深（ｃｍ）※ 観測を行っていない年については統計から除外

図１

積雪量ヒストグラム※1 垂直積雪量が 1m を超える場合又は 1 年ごとの積雪の継続期間が 30 日を超える場合で，管轄の特定行政庁が規則で指定した区域（建築基準法より）6 条(火山)-1-参考 4-2140添付資料－１
建築基準法における自然現象の組み合わせによる荷重の考え方「建築物荷重指針・同解説(2004)」によると，建築基準法における組み合わ
せは，基本的には Turkstra の経験則 ※1 と同様の考え方であり，同経験則に従えば，考慮すべきは主たる荷重が最大を取る時点の荷重の組み合わせであり，従たる荷重の値としては，その確率過程的な意味での平均的な値を採用することができるとしている。
組み合わせは，一般には短期においてのみであり，固定荷重と積載荷重に組み合わせる自然現象による荷重は単独の「積雪」，「風」及び「地震」である。
また，それらを組み合わせることはない。建築基準法における荷重の考え方を
表１に示す。

表１

建築基準法施行令からの抜粋
第 86 条第 2 項ただし書の力の種類

荷重及び外力について想定する状態

一般の場合

規定により特定行政庁が指定する多雪区域における場合

常時長期に生ずる力

Ｇ＋Ｐ
Ｇ＋Ｐ

積雪時

短期に生ずる力

Ｇ＋Ｐ＋0.7Ｓ

積雪時

Ｇ＋Ｐ＋Ｓ

Ｇ＋Ｐ＋Ｓ

暴風時

Ｇ＋Ｐ＋Ｗ

Ｇ＋Ｐ＋0.35Ｓ＋Ｗ

地震時

Ｇ＋Ｐ＋Ｋ

Ｇ＋Ｐ＋0.35Ｓ＋Ｋ

ここで， Ｇ：第 84 条に規定する固定荷重によって生ずる力
Ｐ：第 85 条に規定する積載荷重によって生ずる力
Ｓ：第 86 条に規定する積雪荷重によって生ずる力
Ｗ：第 87 条に規定する風圧力によって生ずる力
Ｋ：第 88 条に規定する地震力によって生ずる力

6 条(火山)-1-参考 4-3

141東海第二発電所は該当しないが，建築基準法では，その地方における垂直積
雪量が 1m を超える場合又は 1 年ごとの積雪の継続時間が 30 日を超える場合は，管轄の特定行政庁が規定でその地方を多雪区域に指定するとともに，その地方における積雪荷重を規定している。一方，東海第二発電所が存在する多雪区域
指定のない地域においては，暴風時及び地震時の積雪荷重に関する組み合わせを考慮する必要はないとされている。
構築物の構造計算に当たって考慮すべき積雪荷重として，次の 4 つの状態が設定されている。 ※2①

短期に発生する積雪状態
この状態に対する積雪荷重は，短期積雪荷重と呼ばれており，冬季の最大積雪としておおむね 3 日程度の継続期間を想定した 50 年再現期待値として設定される値である。
Ｓ＝ｄ・ρ
ここで，
Ｓ：短期積雪荷重（N／m２ ）ｄ：垂直積雪量 ※3（cm）
ρ：積雪の単位荷重 ※4（N／cm／m２ ）②

長期に発生する積雪状態
この状態に対する積雪荷重は，長期積雪荷重と呼ばれ，おおむね 3 か月程度の継続期間を想定したものである。この荷重は多雪区域における建築
物の構造計算を行うときにのみ用いられる荷重であり，その値は短期積雪
荷重の 0.7 倍である。

6 条(火山)-1-参考 4-4

142

③

冬季の平均的な積雪状態
この状態は，多雪区域において積雪時に強い季節風等の暴風又は地震に襲われたときに想定するものである。この場合の荷重・外力を「主の荷重」と「従の荷重」に区分すると，風圧力又は地震力を「主の荷重」，積雪荷重を「従の荷重」とみなすことができる。
「従の荷重」として想定する積雪はその地方における冬季の平均的な積雪で，①項の短期積雪荷重の 0.35 倍である。

④

極めて稀に発生する積雪状態
この状態に対する積雪荷重は，構築物が想定すべき最大級の荷重として，①項の短期積雪荷重の 1.4 倍である。

※1 基準期間中の最大値はある荷重（主荷重）の最大値とその他の荷重（従荷重）の任意時刻における値との和によって近似的に評価できるとするもの※2 「2007 年版

建築物の構造関係技術基準解説書」※3 東海村における垂直積雪量は 30cm（茨城県建築基準法施行細則（昭和 45 年 3 月 9 日茨城県規則第9 号）より）※4 積雪量 1cm 当たり 20N/m２ （建築基準法より）6 条(火山)-1-参考 4-5143添付資料－２
建築基準法における平均的な積雪量について

建築基準法において従の荷重として積雪を重ね合わせる場合，その積雪量（荷重）は，その地方における冬季の平均的な積雪量であり，短期積雪荷重の 0.35
倍としている。

平均的な積雪荷重を与えるための係数 0.35 については，有識者によりその妥当性が考察されており，それらの結果を踏まえ，「 建築物荷重指針・同解説(2004)」
では，暴風時又は地震時において組み合わせるべき雪荷重の値として，表１のとおり積雪期間 3 ヶ月以上の地点では 0.3 を推奨しており，積雪期間が 1 ヶ月
以上 3 ヶ月未満の場合は，積雪期間に応じて直線補正すればよいとしている。

表１

組み合わせ荷重のための係数

積雪期間

1 ヶ月未満

1 ヶ月以上 3 ヶ月未満

3 ヶ月以上係数0

積雪期間に応じて直線補正

0.3

上記考察の一例として神田 ※ 1 により，積雪深の推移過程を矩形と仮定して，許容応力度設計下で風荷重または地震荷重と組み合わせる時の荷重係数が試算されている。そこでは，積雪期間を 3 ヶ月，平年の積雪深（年最大積雪深の平均値）を 50 年期待値の 1／2（年最大積雪深の平均値＝0.5）としたときの荷重係数は，0.2～0.36 になることが得られており，比較的積雪深が大きく積雪期
間が長い場合には 0.35 を用い，積雪深，期間に応じて 0.1 以下程度まで低減して用いることが合理的であるとされている。

6 条(火山)-1-参考 4-6

144

神田の評価手法に水戸地方気象台の観測データ等（積雪期間を 1 ヶ月 ※2 ，平年の積雪深を 50 年期待値の 0.35※3）を当てはめてみると，荷重係数は 0.05～
0.19 となる。

※1 神田 順：雪荷重用荷重組合せ係数に関する一考察，日本建築学会大会学術講演梗概集
B,pp,127-128,1990※2 気象庁 HP より，雪日数（雪が降った日）の最大値は 32 日であり，保守的に積雪期間として設定※3 年最大積雪深の平均値（10.5cm）／50 年期待値（30cm）＝0.35
なお，30cm は茨城県建築基準法施行細則（昭和 45 年 3 月 9 日茨城県規則第 9 号）における東海村の垂直積雪量6 条(火山)-1-参考 4-7145添付資料－３
水戸地方気象台の年最大積雪深の最大値を重ね合わせた評価結果

1.

荷重条件
積雪量：32cm（水戸地方気象台の年最大積雪深の最大値（1941 年～2012 年））
積雪荷重＝32cm×20N／m ２ ／cm＝640N／m２
降下火砕物荷重＝0.5m×1,500kg／m３ ×9.80665m／s２ ＝7,355N／m２
重ね合わせた荷重＝7,355N／m２ ＋640N／m２ ＝7,995N／m２

2.
(1)

評価結果
建屋
表１に示すとおり許容堆積荷重の余裕は，降下火砕物等による堆積荷重を上回っているため，原子炉建屋等へ影響を及ぼすことはない。

表１

最大積雪深を考慮した場合の建屋健全性評価結果

対象建屋

評価部位

許容堆積荷重
［N/m２ ］

原子炉建屋

屋根トラス

12,000タービン建屋

屋根トラス

8,600

使用済燃料
乾式貯蔵建屋

屋根トラス

48,000注１

降下火砕物等堆積荷重［N/m２ ］

評価結果

〇

7,995

〇

〇

東海第二発電所の立地地域は，建築基準法施行令に基づく地震荷重と積雪荷重の組み合わせを要しない地域であり，降下火砕物の堆積は積雪頻度と同等以下であることから，地震荷重との組み合わせは考慮しない。ただし，降下火砕物の除去による堆積荷重の低減は速やかに実施する。

6 条(火山)-1-参考 4-8

146

(2)

設備
表２に示すとおり海水ポンプ，海水ストレーナ，ディーゼル発電機吸気口の評価値は，許容値と比較し十分小さく，機能に影響を及ぼすことはない。

表２

最大積雪深を考慮した場合の設備健全性評価結果
評価値
［MPa］

許容値 ※
［MPa］

評価結果

2.34

229

○

ディーゼル発電機

0.63

240

○

残留熱除去系

2.78

184

○

1.79

184

○

0.71

229

○

対象設備

海水
ポンプ

海水
ストレーナ

残留熱除去系

部位

応力の
種類

モータ
フレーム

圧縮

支持脚

圧縮

ディーゼル発電機
ディーゼル発電機吸気口

支持脚

圧縮

※ 許容値は，ＪＥＡＧ4601-1987 における「その他の支持構造物」のⅢ AS の許容応力に基づく6 条(火山)-1-参考 4-9147参考資料－５
原子力発電所で使用する塗料について

炭素鋼，低合金鋼及びステンレス鋼の機器，配管，制御盤及びダクト等の屋
外設備の外表面に対する塗装には，耐食性等を考慮した塗料を使用している。
屋外設備については，海塩粒子等の腐食性有害物質が付着しやすく，厳しい腐食環境にさらされるため，エポキシ樹脂系等の塗料が複数層で塗布されている。エポキシ樹脂系は，耐薬品性 ※ が強く，酸性物質を帯びた降下火砕物が付着，堆積したとしても，直ちに金属表面等の腐食が進むことはない。
また，海水ポンプ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系）及び残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系配管等の海水と直接接する系統については，ポリエチレン系やゴム系等のライニングが施されている。
したがって，降下火砕物の屋外設備への付着や堆積及び海水系等への混入により，直ちに金属表面の腐食が進むことはない。

※：塗装のハンドブック（石塚末豊，中道敏彦 編集）によると，「酸，アルカリなどに水分の加わった強度腐食環境での塗装には，フェノール樹脂塗料，塩化ゴム系塗料，エポキシ
樹脂塗料，タールエポキシ樹脂塗料，ウレタン樹脂塗料，シリコーンアルキド樹脂塗料，
フッ素樹脂塗料などの耐薬品性のある塗料が使用される。」と記載あり。

6 条(火山)-1-参考 5-1

148

表１

使用塗料の例
塗料の種類

設備名称
下塗り

中塗り

上塗り

変性エポキシ樹脂系

ウレタンゴム系

ポリウレタン樹脂系

使用済燃料乾式貯蔵建屋

ウレタンゴム系

ウレタンゴム系

ウレタンゴム系

ディーゼル発電機
吸気口－－

フタル酸樹脂系

変性エポキシ樹脂系

塩化ゴム系

塩化ゴム系

変性エポキシ樹脂系

塩化ゴム系

塩化ゴム系

原子炉建屋
タービン建屋

海水ポンプ（残留熱除去系
海水系，ディーゼル発電機
海水系）
海水ストレーナ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発
電機海水系）

6 条(火山)-1-参考 5-2149参考資料－６
降下火砕物の金属腐食研究について

桜島降下火砕物による金属腐食研究成果を東海第二発電所における降下火砕物による金属腐食の影響評価に適用する考え方について，以
下に示す。

1.

適用の考え方降 下 火 砕 物 に よ る 金 属 腐 食 に つ い て は ，主 と し て 火 山 ガ ス（ Ｓ Ｏ ２ ）が付着した降下火砕物の影響によるものである。
降下火砕物による腐食影響において引用した研究文献「火山環境における金属材料の腐食」では，実降下火砕物である桜島降下火砕物を用いて，実際の火山環境に近い状態を模擬するため，高濃度の亜 硫 酸 ガ ス（ Ｓ Ｏ ２ ）雰 囲 気 を 保 っ た 状 態 で 金 属 腐 食 試 験 を 行 な っ たものであり，降下火砕物の腐食成分濃度を高濃度で模擬した腐食試
験結果であることから，東海第二発電所で考慮する火山についても
本研究結果が十分適用可能と考える。

2.
(1)

研究文献「火山環境における金属材料の腐食」の概要
試験概要「 火 山 環 境 に お け る 金 属 材 料 の 腐 食（ 出 雲 茂 人 ，末 吉 秀 一 他 ），防 食 技 術 Vol.39,pp.247-253，1990」に よ る と ，降 下 火 砕 物 を 水 で洗浄し，可溶性の成分を除去した後，金属試験片に堆積させ，高濃 度 の Ｓ Ｏ ２ ガ ス 雰 囲 気 （ 150～ 200ppm） で ， 加 熱 （ 温 度 4 0℃ ， 湿
度 95％ を 4 時 間 ），冷 却（ 温 度 20℃ ，湿 度 80％ を 2 時 間 ）を 最 大6 条(火山)-1-参考 6-1

150

18 回 繰 り 返 す こ と に よ り ， 結 露 ， 蒸 発 を 繰 り 返 し 金 属 試 験 片 の 腐食を観察している。
(2)

試験結果
図１に示すとおり，降下火砕物の堆積量が多い場合は，降下火
砕物の堆積なし又は堆積量が少ない場合と比較して，金属試験片の 腐 食 が 促 進 さ れ る が ，腐 食 量 は 表 面 厚 さ に し て 十 数 μ m 程 度 と の結果が得られ，降下火砕物層では結露しやすいこと並びに保水効
果が大きいことにより腐食が促進されると結論づけられている。

(3)

試験結果からの考察
降下火砕物による腐食については，主として火山ガスが付着した降下火砕物の影響によるものであり，本研究においては，金属試験片の表面に降下火砕物を堆積させ，実際の火山環境を模擬して高濃度のＳＯ２雰囲気中で暴露し，腐食実験を行っている。
腐食の要因となる火山ガスを常に高濃度の雰囲気に保った状態で行っている試験であり，自然環境に存在する降下火砕物よりも
高 い 腐 食 条 件 ※ で 金 属 腐 食 量 を 求 め て お り ，東 海 第 二 発 電 所 で 考 慮する降下火砕物についても十分適用可能である。

※ ・ 三 宅 島 火 山 の 噴 火 口 付 近 の 観 測 記 ： 20

3 0 p p m （「 三 宅 島 火 山 ガ ス に 関 す る 検 討 会 報告書」より）
・桜 島 火 山 上 空 の 噴 煙 中 火 山 ガ ス の 観 測 記 録 ：1 7

6 8 p p m（「 京 大 防 災 研 究 年 報 」よ り ）6 条(火山)-1-参考 6-2

151

Ash-０ ： 降 下 火 砕 物 の な い 状 態
Ash-１ ： 表 面 が 見 え る 程 度 に 積 も っ た 状 態
Ash-２ ： 表 面 が 見 え な く な る 程 度 に 積 も っ た 状 態
Ash-３ ： 約 0.8mm の 厚 さ に 積 も っ た 状 態

図 1

ＳＳ４１の腐食による質量変化

6 条(火山)-1-参考 6-3152参考資料－７
給水処理設備に係る影響評価について

水質汚染については，工業用水に降下火砕物が混入することによる汚染が考えられる。
図１に示すとおり，給水に使用する工業用水はろ過装置，純水装置を経て純水貯蔵タンクに供給される。ろ過水貯蔵タンクに貯留された水は飲料水及び雑用水に供給されるが，降下火砕物襲来時に必要な構築物，系統及び機器は含まれていない。
純水貯蔵タンクに貯留された純水は補給水系に供給され，復水貯蔵タンク及
びほう酸水注入系等へ給水されるが，いずれも，点検時の水張りや系統内でリークが生じた際に補給等が必要になるもので，降下火砕物襲来時に補給が必要ではなく，水質汚染はプラントの安全機能に影響を及ぼさない。

各負 荷へ
主な 負荷
・屋 外消 火 系

工業用水

工業用水
受水槽

P

原水
タンク

P

ろ過装置

原水
ポンプ

工業用水
ポンプ

各負 荷へ
主な 負荷
・飲 料水
・雑 用水

各負荷へ

P

主な 負荷
・復 水貯 蔵 タン ク
・ほ う酸 水 注入 系
・原 子炉 建 屋補 機冷 却水系
・Ｄ Ｇ清 水 膨張 タン ク 等

純水移送
ポンプ

図１

純水貯蔵
タンク

P

純水装置

ろ過水貯
蔵タンク

純水用ろ過水ポンプ

外部から供給される水源の概略系統図

6 条(火山)-1-参考 7-1

153参考資料－８
降下火砕物のその他設備への影響評価について

降下火砕物のその他設備への影響について，以下のとおり評価する。
1.

評価対象設備降下火砕物の影響を受ける可能性のあるその他設備について評価を実施する。

(1)

モニタリング設備

(2)

消火設備

(3)

通信連絡設備(4)

緊急時対策所

2.
(1)

評価結果
モニタリング設備
モニタリング設備の検出器は，図１のとおり半球型の構造であり降下火砕物が堆積し難い構造である。
したがって，降下火砕物によりモニタリング設備の機能に影響を及ぼすことはない。

図１

モニタリング設備検出器
6 条(火山)-1-参考 8-1

154

(2)

消火設備
電動消火ポンプ及びディーゼル駆動消火ポンプは屋内（タービン建屋）に設置されている。それらが設置されている部屋の給気設備は図２のとおり空気が曲がりながら流れる構造となっており，建屋壁面にはルーバーも設置されているため，多量の降下火砕物が侵入する可能性は小さいと考えられるが，適宜現場の状況を確認し，必要に応じルーバーを閉止もしくは換気空調系を停止することで，降下火砕物の侵入を防止する。
ディーゼル駆動消火ポンプの排気管は，図３のとおり，開口部が横方向であり，降下火砕物は侵入し難い構造となっている。また，運転中は排気していること，待機中であっても外気を吸い込む構造ではないため，降下
火砕物が侵入することはない。

給気
ルーバー（防水板内）
ルーバー

防水板

図２

ディーゼル駆動消火ポンプ室給気口

6 条(火山)-1-参考 8-2

155

排気

図３

(3)

ディーゼル駆動消火ポンプ排気管

通信連絡設備
通信連絡設備は，表１のとおり多様化を図っており，降下火砕物の影響によりすべての通信機能を喪失することは考え難い。

表１

主な通信設備

発電所外通信連絡設備

発電所内通信連絡設備

・電力保安通信用電話設備

・電力保安通信用電話設備

・衛星電話設備

・衛星電話設備

・加入電話

・無線連絡設備

・テレビ会議システム

・運転指令設備・統合原子力防災ネットワークに接続

・携行型有線電話設備する通信連絡設備6 条(火山)-1-参考 8-3

156

(4)

緊急時対策所
緊急時対策所については，降下火砕物等の荷重に対して，健全性を損なわない設計とする。
また，大気汚染に対する居住性の観点から，外気取入遮断時の緊急時対策所の居住環境について，「 空気調和・衛生工学便覧

第 13 版

第5編

空

気調和設備設計」に基づき，酸素濃度及び炭酸ガス濃度について評価した。
ａ．酸素濃度【評価条件】
・在室人数：100 人（緊急時対策本部に収容する最大の対策要員数)
・緊急時対策所バウンダリ内体積：2,900m３ （基本設計値）
・空気流入はないものとする。
・初期酸素濃度：20.95％
・１人あたりの呼吸量は，歩行時の呼吸量を適用して，24L／min とする。
・１人あたりの酸素消費量は，呼気の酸素濃度 16.40％から 65.52L／
h とする。
・管理濃度は 19％以上とする。（鉱山保安法施行規則）【評価結果】
表１

緊急時対策所における酸素濃度の時間変化

時間

2時間

4時間

6時間

8.6時間

管理値

酸素濃度

20.4%

20.0%

19.5%

19.0%

19.0%

ｂ．炭酸ガス濃度【評価条件】
・在室人数：100 人（緊急時対策本部に収容する最大の対策要員数)
6 条(火山)-1-参考 8-4

157

・緊急時対策所バウンダリ内体積：2,900m３ （基本設計値）
・空気流入はないものとする。
・初期二酸化炭素濃度0.03％・１人あたりの二酸化炭素吐出量は，中等作業での吐出量を適用して0.046m３ ／h とする。
・管理濃度は 1.0％未満とする。（鉱山保安法施行規則）【評価結果】
表２

緊急時対策所おける炭酸ガス濃度

時間

1時間

2時間

4時間

6.1時間

管理値

二酸化炭素濃度

0.19%

0.35%

0.67%

1.00%

1.00%

以上の結果から，緊急時対策所において，外気取入を遮断した場合においても 6 時間程度の居住性が確保される結果となった。なお，本評価は保守的に外気取入を遮断して評価しているが，間欠して外気を取り入れることで，緊急時対策所の居住性がより長時間維持される。

6 条(火山)-1-参考 8-5158参考資料－９
降下火砕物の除去に要する時間について

降下火砕物の除去に要する時間について，土木工事の人力作業を参考に評価した結果を以下に示す。

1.

評価条件
堆積面積 1m３ あたりの作業人工等の評価条件を表１に示す。

表１

降下火砕物の除去に要する時間の評価条件
項目①堆積面積（ｍ ２ ）評価値
原子炉建屋（附属棟含む）

約4,490タービン建屋

約7,320

使用済燃料乾式貯蔵建屋

約1,400

合計

約13,210②堆積厚さ（ｍ）

0.5
３③堆積量＝①×②（ｍ ）３④１ｍ 当たりの作業人工

※

6,605
0.39

※：「国土交通省土木積算基準（Ｈ２４）」における人力掘削での人工

2.

評価結果
降下火砕物の除去に要する作業量は以下のとおり。

0.39 人 日 ･m × 6,605m = 約 2,576 人日以上の結果から，降下火砕物の除去に人員を約 120 人動員した場合，3 週間程度で降下火砕物を除去できる。また，人員を増やすことによりさらに期間の短縮が可能である。

6 条(火山)-1-参考 9-1

159参考資料－１０
降水による降下火砕物の固結の影響について

降下火砕物は，湿ったのちに乾燥すると固結する特徴を持っており，影響モードとして閉塞が考えられるが，一般的に流水等で除去可能である。
降下火砕物が固結した場合の評価対象施設に対する影響モードとしては，水循環系の閉塞及び換気系，電気系及び計装制御系に対する閉塞が考えられるが，水循環系においては大量の海水が通水しているため，固結による影響はない。
換気系，電気系及び計装制御系に対する閉塞としては，換気空調系のフィル
タの閉塞が考えられるが，換気空調系の外気取入口はガラリ等が設置されており下方向から吸い込む構造となっていることから，平時に比べ降水の際は降下
火砕物の侵入は減少すると考えられる。なお，侵入した降下火砕物は外気取入口のフィルタによって除去されるが，湿った降下火砕物がフィルタに付着し固結した場合においても，フィルタ部の取替が可能なことから，固結による影響はない。
一方，評価対象施設に対して間接的な影響を与え得る事象としては，降下火砕物による排水路の閉塞時の降水事象が考えられるが，評価対象施設に有意な影響を及ぼし得る大雨に対しては，雨水が排水路に流れ込むことで，降下火砕物は除去されるため影響はない。なお，少量の降水に対しては有意な影響を及ぼさないと考えられる。

6 条(火山)-1-参考 10-1

160

参考資料－１１
火山影響評価ガイドとの整合性について

原子力発電所の火山影響評価ガイドと降下火砕物に対する設備影響の評価の整合性について，以下の表に示す。

6 条(火山)-1-参考 11-1

161

原子力発電所の火山影響評価ガイド

東海第二発電所

火山影響評価

１． 総則
本評価ガイドは、原子力発電所への火山影響を適切に評価するため、原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出、抽出された火山の火山活動に関する個別評価、原子力発電所に影響を及ぼし得る火山事象の抽出及びその影響評価のための方法と確認事
項をとりまとめたものである。
１．１

一般

１．はじめに

原子力規制委員会の定める「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び原子力規制委員会の定める「発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及設 備 の 基 準 に 関 す る 規 則 」第 ６ 条 に お い て 、外 部 か ら の 衝 撃 に よ る 損 傷 の 防 止 と し て 、び 設 備 の 基 準 に 関 す る 規 則（ 平 成 2 5 年 6 月 2 8 日 原 子 力 規 制 委 員 会 規 則 第 五 号 ）」安 全 施 設 は 、 想 定 さ れ る 自 然 現 象 （ 地 震 及 び 津 波 を 除 く 。） が 発 生 し た 場 合 に お い て も第六条において，外部からの衝撃による損傷防止として，安全施設は，想定さ安全機能を損なわないものでなければならないとしており、敷地周辺の自然環境を基れ る 自 然 現 象 （ 地 震 及 び 津 波 を 除 く 。） が 発 生 し た 場 合 に お い て も 安 全 機 能 を 損に想定される自然現象の一つとして、火山の影響を挙げている。

なわないものでなければならないとしており，敷地周辺の自然現象を基に想定

火山の影響評価としては、最近では使用済燃料中間貯蔵施設の安全審査において評

6 条(火山)-1-参考 11-2

価 実 績 が あ り 、 2009 年 に 日 本 電 気 協 会 が 「 原 子 力 発 電 所 火 山 影 響 評 価 技 術 指 針 」（ JEAG4625-2009 ） を 制 定 し 、 2012年 に IAEA

が Safety

Standards“ Volcanic

Hazardsin Site Evaluation for Nuclear Installations” ( No. SSG-21)を 策 定 し た 。

される自然現象の一つとして、火山の影響を挙げている。
火山の影響により原子炉施設の安全性を損なうことのない設計であることを 評 価 す る た め の「 原 子 力 発 電 所 の 火 山 影 響 評 価ガ イ ド 」を 参 照 し ，以 下 の とおり火山影響評価を行い，安全機能が維持されることを確認した。

近年、火山学は基本的記述科学から、以前は不可能であった火山システムの観察と複雑な火山プロセスの数値モデルの使用に依存する定量的科学へと発展しており、これ・立地評価

らの知見を基に、原子力発電所への火山影響を適切に評価する一例を示すため、本評

・影響評価

価ガイドを作成した。
本評価ガイドは、新規制基準が求める火山の影響により原子炉施設の安全性を損なうことのない設計であることの評価方法の一例である。また、本評価ガイドは、火山影響評価の妥当性を審査官が判断する際に、参考とするものである。
１．２ 適用範囲
本評価ガイドは、実用発電用原子炉及びその附属施設に適用する。
１．３ 関連法規等
本評価ガイドは、以下を参考としている。
（１）実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（ 平 成 25 年 原 子 力 規 制 委 員 会 規 則 第 5号 ）（２）使用済燃料中間貯蔵施設の安全審査における「自然環境」の考え方について（ 平 成 20 年 10 月 27 日 原 子 力 安 全 委 員 会 了 承 ）（ ３ ） 日 本 電 気 協 会 「 原 子 力 発 電 所 火 山 影 響 評 価 技 術 指 針 」（ J E A G 4 6 2 5 - 2 0 0 9 ）（ ４ ） IAEA Safety Standards “ Volcanic Hazards in Site Evaluation for Nuclear
Installations” (No. SSG-21, 2012)

162

原子力発電所の火山影響評価ガイド
２．原子力発電所に影響を及ぼす火山影響評価の流れ
火山影響評価は、図1 に従い、立地評価と影響評価の2 段階で行う。
立地評価では、まず原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出を行い、影響を及ぼし得る火山が抽出された場合には、抽出された火山の火山活動に関する個別評価を行う。即ち、設計対応不可能な火山事象が原子力発電所の運用期間中に影響を及 ぼ す 可 能 性 の 評 価 を 行 う 。 (解 説 -1)
影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価された場合は、火山活動のモニタリングと火山活動の兆候把握時の対応を適切に行うことを条件として、個々の火山事象に対する影響評価を行う。一方、設計対応不可能な火山事象が原子力発電所運用期間
中に影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価されない場合は、原子力発電所の立地は不適と考えられる。
影響評価では、個々の火山事象への設計対応及び運転対応の妥当性について評価

6 条(火山)-1-参考 11-3を行う。
解 説 -1. IAEA SSG-21 で は 、 火 砕 物 密 度 流 、 溶 岩 流 、 岩 屑 な だ れ ・ 地 滑 り 及 び 斜 面
崩壊、新しい火道の開通及び地殻変動を設計対応が不可能な火山事象としており、本評価ガイドでも、これを適用する。

東海第二発電所

火山影響評価２．原子力発電所に影響を及ぼす火山影響評価の流れ（ガイドどおり）163

原子力発電所の火山影響評価ガイド【 立 地 評 価 】（ 項 目 名 の み 記 載 ）東海第二発電所

火山影響評価【立地評価】

３．原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出
３．１ 文献調査
３．２ 地形・地質調査及び火山学的調査

立 地 評 価 及 び 原 子 力 発 電 所 に 影 響 を 及 ぼ し 得 る 火 山 事 象 の 抽 出 の 結 果 ，降 下 火 砕 物 のみが東海第二発電所に影響を及ぼし得る火山事象であるという結果となった。

３．３ 将来の火山活動可能性
４．原子力発電所の運用期間における火山活動に関する個別評価
４．１ 設計対応不可能な火山事象を伴う火山活動の評価
４．２ 地球物理学的及び地球化学的調査
５．火山活動のモニタリング
５．１ 監視対象火山

6 条(火山)-1-参考 11-4

５．２ 監視項目
５．３ 定期的評価
５．４ 火山活動の兆候を把握した場合の対処

よって，以降の評価は降下火砕物による影響評価について記す。

164

原子力発電所の火山影響評価ガイド
６．原子力発電所への火山事象の影響評価
原子力発電所の運用期間中において設計対応不可能な火山事象によって原子力発電

東海第二発電所

火山影響評価【影響評価】
６．原子力発電所への火山事象の影響評価

所 の 安 全 性 に 影 響 を 及 ぼ す 可 能 性 が 十 分 小 さ い と 評 価 さ れ た 火 山 に つ い て 、そ れ が 噴 火
し た 場 合 、原 子 力 発 電 所 の 安 全 性 に 影 響 を 与 え る 可 能 性 の あ る 火 山 事 象 を 表 １ に 従 い 抽出し、その影響評価を行う。
た だ し 、降 下 火 砕 物 に 関 し て は 、火 山 抽 出 の 結 果 に か か わ ら ず 、原 子 力 発 電 所 の 敷 地
及びその周辺調査から求められる単位面積あたりの質量と同等の火砕物が降下するもの と す る 。な お 、敷 地 及 び 敷 地 周 辺 で 確 認 さ れ た 降 下 火 砕 物 で 、噴 出 源 が 同 定 で き 、その噴出源が将来噴火する可能性が否定できる場合は考慮対象から除外する。
ま た 、降 下 火 砕 物 は 浸 食 等 で 厚 さ が 低 く 見 積 も ら れ る ケ ー ス が あ る の で 、文 献 等 も 参
考 に し て 、 第 四 紀 火 山 の 噴 火 に よ る 降 下 火 砕 物 の 堆 積 量 を 評 価 す る こ と 。（ 解 説 - 1 4 ）
抽 出 さ れ た 火 山 事 象 に 対 し て 、4 章 及 び 5 章 の 調 査 結 果 等 を 踏 ま え て 、原 子 力 発 電 所

6 条(火山)-1-参考 11-5

へ の 影 響 評 価 を 行 う た め の 、 各 事 象 の 特 性 と 規 模 を 設 定 す る 。（ 解 説 - 1 5 ）
以下に、各火山事象の影響評価の方法を示す。
解 説 -14. 文 献 等 に は 日 本 第 四 紀 学 会 の 「 日 本 第 四 紀 地 図 」 を 含 む 。
解 説 -15． 原 子 力 発 電 所 と の 位 置 関 係 に つ い て
表 1 に 記 載 の 距 離 は 、原 子 力 発 電 所 火 山 影 響 評 価 技 術 指 針（ JEAG4625）か ら
引 用 し た 。 JEAG4625 で は 、 調 査 対 象 火 山 事 象 と 原 子 力 発 電 所 と の 距 離 は 、 わが国における第四紀火山の火山噴出物の既往最大到達距離を参考に設定してい る 。ま た 、噴 出 中 心 又 は 発 生 源 の 位 置 が 不 明 な 場 合 に は 、第 四 紀 火 山 の 火 山
噴出物等の既往最大到達距離と噴出物の分布を参考にしてその位置を想定する。
例 え ば 、噴 出 中 心 と 原 子 力 発 電 所 と の 距 離 が 、表 中 の 位 置 関 係 に 記 載 の 距 離
よ り 短 け れ ば 、火 山 事 象 に よ り 原 子 力 発 電 所 が 影 響 を 受 け る 可 能 性 が あ る と 考えられる。

原 子 力 発 電 所 に 影 響 を 及 ぼ し 得 る 火 山 に つ い て ，運 用 期 間 中 の 噴 火 規 模 を 考 慮
し，敷地において考慮する火山事象として，降下火砕物の堆積量を評価した。
考 慮 す べ き 降 下 火 砕 物 の 層 厚 は ，地 質 調 査 ，文 献 調 査 及 び 降 下 火 砕 物 シ ミ ュ レー シ ョ ン 結 果 か ら 総 合 的 に 判 断 し 50cm と し た 。

165

原子力発電所の火山影響評価ガイド

東海第二発電所

６．１ 降下火砕物

６．１ 降下火砕物（１）降下火砕物の影響（１）降下火砕物の影響(a) 直 接 的 影 響

火山影響評価(a) 直 接 的 影 響

降下火砕物は、最も広範囲に及ぶ火山事象で、ごくわずかな火山灰の堆積で

降 下 火 砕 物 は ，最 も 広 範 囲 に 及 ぶ 火 山 事 象 で ，ご く わ ず か な 火 山 灰 の 堆 積 で も ，も、原子力発電所の通常運転を妨げる可能性がある。降下火砕物により、原子原子力発電所の通常運転を妨げる可能性がある。原子力発電所の構造物への静的力発電所の構造物への静的負荷、粒子の衝突、水循環系の閉塞及びその内部に負 荷 （ 降 雨 等 の 影 響 を 含 む 。）， 粒 子 の 衝 突 等 ， 降 下 火 砕 物 が 設 備 に 影 響 を 与 え る

おける磨耗、換気系、電気系及び計装制御系に対する機械的及び化学的影響、可能性のある因子を網羅的に抽出・評価し，その中から詳細に検討すべき影響因並びに原子力発電所周辺の大気汚染等の影響が挙げられる。

子を選定した。

降雨・降雪などの自然現象は、火山灰等堆積物の静的負荷を著しく増大させ影響評価において必要となる降下火砕物の粒径及び密度については，地質調査る可能性がある。火山灰粒子には、化学的腐食や給水の汚染を引き起こす成分

及び文献調査を基に設定した。なお、降下火砕物の密度については，降雨の影響（塩素イオン、フッ素イオン、硫化物イオン等）が含まれている。

を考慮した。

(b) 間 接 的 影 響

6 条(火山)-1-参考 11-6

前述のように、降下火砕物は広範囲に及ぶことから、原子力発電所周辺の社会インフラに影響を及ぼす。この中には、広範囲な送電網の損傷による長期の
外部電源喪失や原子力発電所へのアクセス制限事象が発生しうることも考慮する必要がある。

（ b） 間 接 的 影 響
降下火砕物は広範囲に及ぶことから，広範囲にわたる送電網の損傷による長期の外部電源喪失の可能性や原子力発電所への交通の途絶の可能性も考慮し，間接的影響を確認した。

（２）降下火砕物による原子力発電所への影響評価
降 下 火 砕 物 の 影 響 評 価 で は 、降 下 火 砕 物 の 堆 積 物 量 、堆 積 速 度 、堆 積 期 間 及 び 火
山 灰 等 の 特 性 な ど の 設 定 、並 び に 降 雨 等 の 同 時 期 に 想 定 さ れ る 気 象 条 件 が 火 山 灰 等（２）降下火砕物による原子力発電所への影響評価

特 性 に 及 ぼ す 影 響 を 考 慮 し 、そ れ ら の 原 子 炉 施 設 又 は そ の 付 属 設 備 へ の 影 響 を 評 価

降下火砕物の影響評価を考慮すべき施設（評価対象施設）としては，重要安全

し 、必 要 な 場 合 に は 対 策 が と ら れ 、 求 め ら れ て い る 安 全 機 能 が 担 保 さ れ る こ と を 評

施設のうち，屋外の構築物，系統及び機器，又は，屋外設置であるが屋外に開口

価 す る 。（ 解 説 - 1 6 、 1 7 、 1 8 ）

している設備を抽出し，評価対象施設としている。ただし，その構築物，系統及び機器であっても，機能喪失することで，当該施設の運転に影響を及ぼす場合は評価対象施設として抽出する。なお、建物については、クラス１及びクラス２の安全施設及びその機能に影響を及ぼし得る建物を評価対象施設として抽出した。
抽出した評価対象施設について影響を評価し，原子炉施設の安全性を損なわないことを確認した。

166

原子力発電所の火山影響評価ガイド（３）確認事項

東海第二発電所

火山影響評価（３）降下火砕物の影響の確認結果(a) 直 接 的 影 響 の 確 認 事 項① 降下火砕物堆積荷重に対して、安全機能を有する構築物、系統及び機器の健全性が維持されること。
② 降下火砕物により、取水設備、原子炉補機冷却海水系統、格納容器ベント設備等の安全上重要な設備が閉塞等によりその機能を喪失しないこと。

(a) 直 接 的 影 響 の 確 認 事 項① 降下火砕物堆積荷重に対して，原子炉建屋，海水ポンプ（残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系）等の健全性が維持されることを確認した。
② 降下火砕物により，海水ポンプ（残留熱除去系海水系，ディーゼル③ 外気取入口からの火山灰の侵入により、換気空調系統のフィルタの目詰まり、非発電機海水系），海水ストレーナ（残留熱除去系海水系，ディーゼ

常用ディーゼル発電機の損傷等による系統・機器の機能喪失がなく、加えて中央

ル発電機海水系），非常用ディーゼル発電機，取水設備等が閉塞等

制御室における居住環境を維持すること。
④ 必要に応じて、原子力発電所内の構築物、系統及び機器における降下火砕物の除去等の対応が取れること。

によりその機能を喪失しないことを確認した。
③ 降下火砕物が外気取入口に侵入した場合であっても，フィルタによって大部分の降下火砕物は除去されることから，給気を供給する系

6 条(火山)-1-参考 11-7

統及び機器の機能喪失がなく，加えて，中央制御室換気空調系については，外気取入ダンパを閉止し閉回路循環運転をすることにより，(b) 間 接 的 影 響 の 確 認 事 項

中央制御室の居住性に影響を及ぼさないことを確認した。

原子力発電所外での影響（長期間の外部電源の喪失及び交通の途絶）を考慮し、燃④ 必要に応じて，構築物，系統及び機器における降下火砕物の除去，料油等の備蓄又は外部からの支援等により、原子炉及び使用済燃料プールの安全性を

換気空調系フィルタの清掃・取替が可能な設計であることを確認し損なわないように対応が取れること。

た。

解 説 -16． 原 子 力 発 電 所 内 及 び そ の 周 辺 敷 地 に お い て 降 下 火 砕 物 の 堆 積 が 観 測 さ れ な い 場
合は、次の方法により堆積物量を設定する。

(b) 間 接 的 影 響 の 確 認 事 項
原子力発電所外での影響（長期間の外部電源の喪失及び交通の途絶）

類似する火山の降下火砕物堆積物の情報を基に求める。

を考慮した場合においても，発電所内に貯蔵されている燃料油等によ対 象 と な る 火 山 の 噴 火 量 、噴 煙 柱 高 、全 体 粒 度 分 布 、及 び そ の 領 域 に おり，７日間は原子炉及び使用済燃料プールの安全性を損なわないように

け る 風 速 分 布 の 変 動 を 高 度 及 び 関 連 パ ラ メ ー タ の 関 数 と し て 、原 子 力 発

対応が取れることを確認した。

電所における降下火砕物の数値シミュレーションを行うことより求める 。数 値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に 際 し て は 、過 去 の 噴 火 履 歴 等 の 関 連 パ ラ メ
ー タ 、並 び に 類 似 の 火 山 降 下 火 砕 物 堆 積 物 等 の 情 報 を 参 考 と す る こ と ができる。
解 説 -17． 堆 積 速 度 、 堆 積 期 間 に つ い て は 、 類 似 火 山 の 事 象 や シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 等 に 基 づ
いて、原子力発電所への間接的な影響も含めて評価する。
解 説 -18． 火 山 灰 の 特 性 と し て は 粒 度 分 布 、 化 学 的 特 性 等 が あ る 。

167

原子力発電所の火山影響評価ガイド

東海第二発電所

火山影響評価【 立 地 評 価 の 結 果 を 考 慮 し 評 価 す る 項 目 】（ 項 目 名 の み 記 載 ）６．２ 火砕物密度流原子力発電所に影響を及ぼし得る火山について，運用期間中の噴火規模を考慮し，６．３ 溶岩流

敷 地 に お い て 考 慮 す る 火 山 事 象 を 評 価 し た 結 果 ，降 下 火 砕 物 以 外 の 火 山 事 象 に つ い て

６．４ 岩屑なだれ、地滑り及び斜面崩壊

は，原子炉施設の安全機能に影響を及ぼすことはないと評価した。

６．５ 火山性土石流、火山泥流及び洪水
６．６ 火山から発生する飛来物（噴石）６．７ 火山ガス
６．８ 新しい火口の開口
６．９ 津波及び静振６．１０ 大気現象

6 条(火山)-1-参考 11-8

６．１１ 地殻変動
６．１２ 火山性地震とこれに関連する事象
６．１３ 熱水系及び地下水の異常

７． 附則
この規定は、平成２５年７月８日より施行する。
評 価 方 法 は 、本 評 価 ガ イ ド に 掲 げ る も の 以 外 で あ っ て も 、そ の 妥 当 性 が 適 切 に 示
さ れ た 場 合 に は 、そ の 方 法 を 用 い る こと を 妨 げ な い 。ま た 、本 評 価 ガ イ ド は 、今 後の 新 た な 知 見 と 経 験 の 蓄 積 に 応 じ て 、そ れ ら を 適 切 に 反 映 す る よ う に 見 直 し て 行 くものとする。

以上168

別添資料 2

東海第二発電所

運用，手順説明資料
外部からの衝撃による損傷の防止
（火山）

169

（第六条

火山）

安 全 施 設 は ， 想 定 さ れ る 自 然 現 象 （ 地 震 及 び 津 波 を 除 く 。 次 項 に つ い て 同 じ 。） が 発 生 し た 場 合 に お い ても安全機能を損なわないものでなければならない。
２

重 要 安 全 施 設 は ，当 該 重 要 安 全 施 設 に 大 き な 影 響 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と 想 定 さ れ る 自 然 現 象 に よ り 当 該
重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故に生ずる応力を適切に考慮したものでなければならない。

6 条(火山)-2-1

安 全 施 設 は ，想 定 さ れ る 自 然 現 象（ 地 震 及 び

重 要 安 全 施 設 は ，当 該 重 要 安 全 施 設 に 大 き な

津 波 を 除 く 。 次 項 に お い て 同 じ 。） が 発 生 し影響を及ぼすおそれがあると想定される自た場合においても安全機能を損なわないも然現象により当該重要安全施設に作用するのでなければならない。

衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮したものでなければならない。

170

・安全施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。次項において同じ。）が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。
添付六，八への反映次項（設計に関する事項）
工・保東海第二発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出
東海第二発電所の運用期間中における火山活動に関する個別評価

影響を及ぼす可能性がない火山事象
・火砕物密度流・溶岩流・岩屑なだれ，地滑り及び斜面崩壊
・火山土石流，火山泥流及び洪水・火山から発生する飛来物（噴石）・火山ガス・新しい火口の開口・津波及び静震・大気現象
・地殻変動
・火山性地震とこれに関する事象
・熱水系及び地下水の異常6 条(火山)-2-2

除外
降下火砕物の影響を受けた場合においてもクラス１及びクラス２に属する施設に影響を及ぼさない施設【降下火砕物】
堆積厚：50cm
密度：0.3 g/cm３（乾燥状態）～1.5 g/cm３（湿潤状態）
粒径：8.0mm 以下

影響を及ぼし得る火山事象
安全施設

クラス１及びクラス２に属する構築物，系統及び機器

クラス３に属する施設
評価対象施設【クラス１及びクラス２に属する構築物，系統及び機器】
・ク ラ ス １ 及 び ク ラ ス ２ に 属 す る 構 築 物 ， 系 統 及 び 機 器 を 内 包 し て い る 建 屋
・屋外に設置されている施設
・降下火砕物を含む海水の流路となる施設
・降下火砕物を含む空気の流路となる施設
・外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する施設【クラス３に属する構築物，系統及び機器】
降下火砕物の影響を受ける施設であって，その停止等により，上位の安全重要度の施設の運転に影響を及ぼす可能性のある屋外の施設

降下火砕物による影響の選定
・直接的影響・間接的影響

代替設備により必要な機能が確保され，安全上支障が生じない期間に降下火砕物の除去あるいは修復等の対応を可能とし，安全機能を損なわない。

荷重

構造物への静的負荷

閉塞

水循環系の閉塞

設計荷重の設定

降下火砕物の除去（建屋等）
オイルフェンス設置

換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響（閉塞）摩耗

水循環系の内部における摩耗

影響なし

換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響（摩耗）
直接的影響

腐食

・バグフィルタ，吸気フィル
タの清掃，取替
・外気取入ダンパの閉止
・換気空調系の停止

構造物への化学的影響（腐食）工・保降下火砕物の除去（建屋等）

工・保

中央制御室の閉回路循環運転

工・保換気系，電気系及び計装制御系に対する化学的影響（腐食）【後段規制との対応】
工：工認（基本設計方針，添付資料）
保：保安規定（運用手順書に係る事項，下位文書含む）
核：核防規定（下位文書含む）

大気汚染

発電所周辺の大気汚染【添付六，八の反映次項】

水質汚染

給水の汚染

影響なし

絶縁低下

計装制御設備（安全保護系）の絶縁低下

影響なし

外部電源喪失影響なし

アクセス制限影響なし

水循環系の化学的影響（腐食）：添付六，八に反映

影響なし：当該条文に関係しない（他条文での反映事項他）

工・保

間接的影響

添付六，八への反映次項（手順に関する事項）

171

添付六，八への反映次項（設計に関する事項）

・重要安全施設は，当該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮したものでなければならない

工・保東海第二発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出
東海第二発電所の運用期間中における火山活動に関する個別評価

影響を及ぼす可能性がない火山事象

6 条(火山)-2-3

・火砕物密度流・溶岩流・岩屑なだれ，地滑り及び斜面崩壊
・火山土石流，火山泥流及び洪水・火山から発生する飛来物（噴石）・火山ガス・新しい火口の開口・津波及び静震・大気現象
・地殻変動
・火山性地震とこれに関する事象
・熱水系及び地下水の異常【降下火砕物】
層厚：50cm
密度：0.3 g/cm３（乾燥状態）～1.5 g/cm３（湿潤状態）
粒径：8.0mm 以下

影響を及ぼし得る火山事象
重要安全施設クラス１及びクラス２に属する構築物，系統及び機器のうち，自然現象の影響を受けやすい施設
評価対象施設【クラス１及びクラス２に属する構築物，系統及び機器】
・クラス１及びクラス２に属する構築物，系統及び機器を内包している建屋
・屋外に設置されている施設

降下火砕物による影響の選定
・直接的影響【後段規制との対応】
工：工認（基本設計方針，添付資料）
保：保安規定（運用手順書に係る事項，下位文書含む）
核：核防規定（下位文書含む）

直接的影響

荷重

構造物への静的負荷

設計荷重の設定

降下火砕物の除去工・保【添付六，八の反映次項】：添付六，八に反映：当該条文に関係しない（他条文での反映事項他）

添付六，八への反映次項（手順に関する事項）

172

設置許可基準対象条文

対象項目

第 6 条 外部からの衝撃による損傷の防止

降下火砕物の除去作業
及び除去後における降下火砕物による静的荷重や腐食等の影響に対する保守管理

区分

運用・手順

体制

6 条(火山)-2-4

外気取入ダンパの閉
止 ，換 気 空 調 系 の 停 止 ，
閉回路循環運転

運用対策等
・降下火砕物が確認された場合には，建屋や屋外の設備等に長期間降下火砕物の荷重を掛け続けないこと，また降下火砕物の付着による腐食等が生じる状
況を緩和するために，評価対象施設等に堆積した降下火砕物の除去を実施する。
・降下火砕物による影響がみられた場合、必要に応じて補修を行う。
（担当室による保守・点検の体制）（降下火砕物確認時の体制）

保守・点検

・日常点検
・定期点検
・火山事象時及び火山事象後の巡視点検

教育・訓練

・運用・手順・保守・点検に関する教育

運用・手順

・降下火砕物が確認された場合には，状況に応じて外気取入ダンパの閉止，換気空調設備の停止又は閉回
路循環運転により，建屋内への降下火砕物の侵入を
防止する。

体制
保守・点検
教育・訓練

（運転員の当直体制）（降下火砕物確認時の体制）－
・運用・手順・体制・保守点検に関する教育173

設置許可基準対象条文

対象項目

第六条
外部からの衝撃による損傷の防止

バグフィルタ，吸気フ
ィルタ取替・清掃作業

区分

運用対策等

運用・手順

・降下火砕物が確認された場合には，換気空調設備の
外気取入口のバグフィルタについて，差圧を確認す
るとともに，状況に応じて清掃や取替を実施する。
・ディーゼル発電機運転時は，吸気フィルタの巡視点検を行い，必要に応じて取替・清掃を行う。

体制（運転員の当直体制）（降下火砕物確認時の体制）

6 条(火山)-2-5

保守・点検

・火山事象時の巡視点検

教育・訓練

・防護施設の保守・点検に関する教育174