PT8-0113

40/40L、LB 及び 40/40L4、L4B
紫外線/赤外線併用式(UV/IR)炎検知器
取扱説明書

FM、CSAClass I Div. 1 Groups B、C、D
Class II/III Div. 1 Groups E、F、G

ATEX、IECEx
Ex II 2G D
Ex db eb op is IIC T4 Gb
Ex tb op is IIIC T96°C Db
第 15 版

＜販売元＞

本

社

〒174-8744 東京都板橋区小豆沢 2-7-6

TEL：(03) 3966-1117㈹；
ホームページ

FAX：(03) 3966-1030

http://www.rikenkeiki.co.jp/＜製造元＞

8200 Market Blvd, Chanhassen, MN 55317, USA
TEL：+1 (973) 239 8398； FAX：+1 (973) 239 7614
ホームページ：www.spectrex.net；

iE-mail：spectrex@spectrex.net

SharpEyeTM UV/IR 炎検知器取扱説明書

法律上の注意事項
SharpEye 炎検知器に関して説明されている本書の内容は、Rosemount に帰属します。
ハードウェア、ソフトウェア、及び文書のいかなる部分も、Rosemount の書面による事前の許可なく、いかなる形式または方法によっても複製、送信、及び転記、検索システムへの保存、及びいかなる言語又はコン
ピューター言語への翻訳を禁じます。
本書の正確さと明確さを確保する目的で多大な努力が払われていますが、Rosemount は本書に含まれる何らかの不作為、または本書に含まれる情報の誤用から生じる不利益について責任を負いません。本書の内容については入念に確認作業が行われており、必要な情報がすべて含まれ、きわめて高い信頼性が確保されております。Rosemount は信頼性、機能性、または設計内容を向上させる目的で本書の中で説明する製品に変更を加える権利を有し、本書の改訂や変更に関して事前に通知する義務を負いません。Rosemount 社は、本書に記載するアプリケーション、あるいは製品又は回路の使用により生じる法的責任を一切負わず、また、
Rosemount 社は同社の特許権に基づくライセンスやその他の権利を譲渡するものではありません。

警告：本製品の使用、保守、または点検修理について現在または今後責任を負う全ての方は、本書をよく読んで下さい。
本器は、細かい位置合わせとセンサーや関連回路の校正を要するため、現場で修理できるものではありません。内部回路を変更又は修理したり、その設定を変更しないで下さい。変更すると、システムの性能を損ない、Spectrex による製品保証が無効になります。

保証
Spectrex は、購入者/販売業者に、SharpEye 製品の Spectrex 支給部品の保証を適用する事に同意します。
Spectrex は、購入者/販売業者に対し、納入日から 5 年間は製品の材質と仕上がりに欠陥がないことを保証します。工場からの輸送時に生じる破損や、乱用、誤用、不適切な設置、管理の不備、あるいは制御できない「不可抗力」による他の損傷については、保証対象外となります。Spectrex は欠陥製品を輸送費前払いの上で受け取り、出荷時に既にその欠陥があったことが判明した場合には、必要に応じて修理、あるいは交換をします。
前記の修理と交換は、当保証による Spectrex の責務であり、この範囲は欠陥があると認められた部品の修理又は交換に限られ、間接的損害やその他の損害に対する責任は含まれないものとします。往復の輸送にかかる全ての運送料と税金については、お客様負担とします。この保証は、明示又は暗示を問わず他の全ての保証を
含みません

ii

目次
40/40L、LB 及び 40/40L4、L4B 紫外線/赤外線併用式(UV/IR)炎検知器 取扱説明書 ................... i
法律上の注意事項 ...........................................................................................................................ii
保証 .................................................................................................................................................ii
発行履歴 ......................................................................................................................................... iii
図の一覧 ........................................................................................................................................ vii
表の一覧 ....................................................................................................................................... viii
本書について ..................................................................................................................................ix
略語と頭字語 .................................................................................................................................. x1

製品概要 ..................................................................................................................................... 1
1.1

はじめに ............................................................................................................................. 11.2

型式 .................................................................................................................................... 3

1.3

特長 .................................................................................................................................... 6

1.4

動作説明 ............................................................................................................................. 6

1.4.1

検知原理 ..................................................................................................................... 61.4.2

検知窓保温機能 .......................................................................................................... 7

1.4.3

HART プロトコル ....................................................................................................... 7

1.4.4

RS-485 Modbus .......................................................................................................... 8

1.4.5

認証規格 ..................................................................................................................... 8

1.5
1.5.1

検知感度 ................................................................................................................... 101.5.2

検出視野角 ............................................................................................................... 12

1.5.3

炎以外の光源に対する影響 ...................................................................................... 13

1.5.4

LED によるステータス表示 ...................................................................................... 141.5.5

出力信号 ................................................................................................................... 15

1.5.6

検知器のステータス ................................................................................................ 161.5.7

終端抵抗としての予備接点 ...................................................................................... 17

1.6

2

性能 .................................................................................................................................. 10

自己診断機能 ................................................................................................................... 17

1.6.1

自己診断 (通常動作時) ............................................................................................ 17

1.6.2

動作試験 (BIT) ......................................................................................................... 18

検知器の設置 ............................................................................................................................ 21
2.1

取り付けに関する留意事項 .............................................................................................. 21

2.2

製品の開梱 ....................................................................................................................... 22

2.2.1

型式の確認 ............................................................................................................... 22iv

TM 40/40L、2017 年 2 月改定 (15)2.3

必要な工具 ....................................................................................................................... 222.4

防爆認証に関する説明 ..................................................................................................... 23

2.5

ケーブル / 導管 (コンジット) ........................................................................................ 24

2.5.1
2.6
2.6.1
2.7
2.7.1
2.8

3

取付台の取付 (P/N 40/40-001) ........................................................................................ 25
取付台の構造及び寸法 ............................................................................................. 25
配線 .................................................................................................................................. 27
検知器の配線の確認 ................................................................................................ 28
各種機能 ........................................................................................................................... 29

2.8.1

警報遅延機能 ........................................................................................................... 29

2.8.2

アドレスの設定 ........................................................................................................ 30

2.8.3

各種機能設定 ........................................................................................................... 30

2.8.4

検知窓保温機能 ........................................................................................................ 31

操作方法 ................................................................................................................................... 32
3.1

始動方法 ........................................................................................................................... 32

3.2

安全措置 ........................................................................................................................... 33

3.2.1
3.3

4

導管の設置 ............................................................................................................... 24

初期設定 ................................................................................................................... 33
各種動作試験 ................................................................................................................... 33

3.3.1

自動 BIT ................................................................................................................... 34

3.3.2

手動 BIT ................................................................................................................... 34

3.3.3

炎シミュレーター (FS-1200) を使用した試験 ....................................................... 34

保守とトラブルシューティング ............................................................................................... 36
4.1

保守 .................................................................................................................................. 36

4.1.1

日常点検 ................................................................................................................... 36

4.1.2

定期点検 ................................................................................................................... 364.1.3

保守記録の保存 ........................................................................................................ 37

4.2

トラブルシューティング ................................................................................................. 38

付録集 .............................................................................................................................................. 39
A

仕様 .......................................................................................................................................... 40
A.1

技術仕様 ........................................................................................................................... 40A.2

電気設備仕様 ................................................................................................................... 41A.3

出力 .................................................................................................................................. 42

A.4

認証 .................................................................................................................................. 44

A.5

機械仕様 ........................................................................................................................... 44

A.6

環境仕様 ........................................................................................................................... 45v

TM 40/40L、2017 年 2 月改定 (15)BC

配線の方法 ................................................................................................................................ 47
B.1

電気配線の概要 ................................................................................................................ 47

B.2

一般的な配線構造 ............................................................................................................ 49

RS-485 通信ネットワーク ....................................................................................................... 53
C.1

D

付属品 ....................................................................................................................................... 54
D.1

E

RS-485 の概要 ................................................................................................................. 53

炎シミュレーター (FS-1200) .......................................................................................... 54

D.1.1

炎シミュレーターキットの内容確認 ....................................................................... 55

D.1.2

開梱 .......................................................................................................................... 55

D.1.3

操作説明 ................................................................................................................... 55

D.1.4

範囲 .......................................................................................................................... 56

D.1.5

バッテリーの充電 .................................................................................................... 56

D.1.6

バッテリーの交換 .................................................................................................... 57

D.1.7

技術仕様 ................................................................................................................... 58

D.2

取付台 - P/N 40/40-001 ................................................................................................... 59

D.3

ダクト取付台 - P/N 777670 ............................................................................................ 60

D.4

日除けカバー (ステンレス製) - P/N 777163 ................................................................... 61

D.5

エアーシールド - P/N777650 .......................................................................................... 62

SIL 2 機能 ................................................................................................................................. 63
E.1

SIL2 機能について ........................................................................................................... 63

E.1.1

安全関連パラメーター ............................................................................................. 63

E.1.2

設定、設置、操作、及び点検のための指針 ............................................................ 63vi

TM 40/40L、2017 年 2 月改定 (15)図の一覧
図 1：外部導線の取付図 .................................................................................................................... 4
図 2：水平視野角 ............................................................................................................................. 12
図 3：垂直視野角 ............................................................................................................................. 12
図 4：LED ........................................................................................................................................ 14
図 5：取付台への取付イメージ ....................................................................................................... 25
図 6：取付台の構造 ......................................................................................................................... 25
図 7：取付台の寸法 ......................................................................................................................... 26
図 8：端子台 .................................................................................................................................... 27
図 9：検知窓と反射器 ..................................................................................................................... 37
図 10：配線端子 .............................................................................................................................. 49
図 11：4 線コントローラーの一般的な配線 (配線オプション 1 又は 2) ........................................ 50
図 12：0-20mA 出力配線オプション 1 (シンク 4 線) - 初期設定 ................................................... 51
図 13：0-20mA 出力配線オプション 1 (ソース 3 線に変換) ........................................................... 51
図 14：0-20mA 出力配線オプション 1 (非絶縁シンク 3 線) ........................................................... 52
図 15：0-20mA 出力配線オプション 2 と 3 (HART プロトコルで使用可能なソース 3 線) ............ 52
図 16：RS-485 ネットワーク .......................................................................................................... 53
図 17：炎シミュレーター (FS-1200) .............................................................................................. 54
図 18：炎シミュレーター(FS-1200) のバッテリー交換 ................................................................. 56
図 19：取付台 .................................................................................................................................. 59
図 20：ダクト取付台 ....................................................................................................................... 60
図 21: 日除けカバー (ステンレス製) .............................................................................................. 61
図 22：エアーシールド ................................................................................................................... 62vii

TM 40/40L、2017 年 2 月改定 (15)表の一覧
表 1-1：型式の選定表 ........................................................................................................................ 3
表 1-2：ケーブルグランドの選定表 .................................................................................................. 4
表 1-3：配線オプション .................................................................................................................... 5
表 2：検知器の型式 ........................................................................................................................... 5
表 3：各燃料に対する検知距離 ....................................................................................................... 11
表 4：各光源に対する耐性 .............................................................................................................. 13
表 5：LED と検知器のステータス ................................................................................................... 14
表 6：出力タイプ ............................................................................................................................. 15
表 7: 検知器のステータス ............................................................................................................... 16
表 8: 検知器のステータスと出力 .................................................................................................... 16
表 9：自動 BIT が正常に完了した場合の出力 ................................................................................. 19
表 10: 自動 BIT において異常が確認された場合の出力 ................................................................. 19
表 11：手動 BIT が正常に完了した場合の動作 ............................................................................... 20
表 12：手動 BIT において異常が確認された場合の動作 ................................................................ 20
表 13：工具 ...................................................................................................................................... 22
表 14：40/40L、LB、L4、L4B の配線オプション .......................................................................... 28
表 15：設定オプション ................................................................................................................... 30
表 16：初期設定 .............................................................................................................................. 33
表 17：炎シミュレーター (UV/IR) を用いた試験における、本器の正常な動作 ........................... 35
表 18：トラブルシューティング表 ................................................................................................. 38
表 19: 電気設備仕様 ........................................................................................................................ 41
表 20: 接点定格 ............................................................................................................................... 42
表 21：0-20mA 電流出力 ................................................................................................................. 43
表 22：電磁両立性 (EMC) .............................................................................................................. 46
表 23: 銅線における 68°F (20ºC)での最大 DC 抵抗 ....................................................................... 47
表 24：配線の長さ ........................................................................................................................... 48
表 25：配線接続 .............................................................................................................................. 50
表 26：検出感度 .............................................................................................................................. 56viii

本書について本書では、SharpEye 40/40 シリーズ紫外線 / 赤外線併用式 (UV/IR) L、LB、L4、L4B
炎検知器とその機能について解説し、本器の設置、操作、及び保守を行うための方法を示しています。
本書には以下の章と付録が含まれます。
第 1 章「製品概要」では、本製品の概要、検知原理、及び性能の概要について記載します。

第 2 章「検知器の設置」は、設置前の準備、配線、及び各モードの設定を含む本器の設置方法について記載します。



第 3 章「操作方法」では、本器の始動と動作テストの方法をご説明します。さらに
この章では、本器の操作時に講じる必要のある安全措置について記載します。



第 4 章「保守とトラブルシューティング」では、基本的な保守手順、及びトラブル
シューティングと対策について記載します。



付録 A「仕様」では本器の技術仕様とその他仕様について記載します。



付録 B「配線の方法」は、本器を接続する配線方法、及び一般的な配線例を記載します。

付録 C「RS-485 通信ネットワーク」では、RS-485 通信ネットワークの概要について記載します。

付録 D「付属品」では、本器の付属品 (別売品) について記載します。



付録 E「SIL 2 機能」では、SIL 2 (EN 61508) (TÜV) の要求事項に準拠するための条件について記載します。

ix

SharpEyeTM UV/IR 炎検知器取扱説明書

1

製品概要➣ 本章の内容

1.1

はじめに

1 ページ

型式

3 ページ

特長

6 ページ

動作説明

6 ページ

性能

10 ページ

自己診断機能17 ページ

はじめに
40/40 シリーズの UV/IR 炎検知器には、以下の 2 つのバージョンがあります。


SharpEye 40/40 シリーズ紫外線 / 赤外線併用式 (UV/IR)の L、LB は、紫外センサーと赤外センサーを組み合わせて使用しており、赤外センサーは 2.5～3.0 µm の波長で動作し、炭化水素系の燃料やガスによる炎、水酸基及び水素による炎の他、金属及び無機物による炎を検知できます。



SharpEye 40/40 シリーズ紫外線 / 赤外線併用式 (UV/IR)の L4、L4B は 40/40L とほぼ同一ですが、赤外センサーが 4.5 µm 付近の波長で動作し、炭化水素炎のみを検知できます。

動作試験 (BIT) 機能は、型式 40/40LB と型式 40/40L4B にのみ搭載されています。
SharpEye 40/40 シリーズの全検知器には、着氷や雪及び結露などの条件下でも優れた性能を維持できるよう、検知窓に保温機能を備えています。
本器は各種設定を変更することにより、あらゆる環境、アプリケーション、及び要求事項に対応できます。RS-485 ベースの Modbus 通信あるいは HART 通信 (0-20mA 出力を備えた型式に限る) を用いると、このような各種設定の変更や、他の保守やモニタリ
ングタスクの実施が可能になります。
本器の筐体は耐圧防爆構造 (EExd) であり、端子台はセンサーと電子機器が周囲環境にさらされるのを防ぐため、安全増防爆構造 (EExe) を満たしています。
【TIIS 仕様】
本器は日本国内の防爆検定合格品（TIIS 認証）です。
Ex de IIC T4 (-20°C～＋50°C)

1

SharpEyeTM UV/IR 炎検知器取扱説明書【ATEX / IECEX 仕様】
本器は海外の防爆検定合格品（ATEX / IECE 認証）です。
【標準仕様】Ex II 2G D
Ex db eb op is IIC T4 Gb
Ex tb op is IIIC T96°C Db-55°C ≤ Ta ≤ +75°C
又はEx II 2G D
Ex db eb op is IIC T4 Gb
Ex tb op is IIIC T106°C Db-55°C ≤ Ta ≤ +85°C
本器は、警報システム又は自動消火システムに直接接続される自立ユニットとしても機能する設計になっています。本器は、多くの検知器や他の装置が共通の制御部によって統合されたシステムの一部として構成することも可能です。

2

1.3特長

紫外/ 赤外センサー併用式



動作試験 (BIT) 機能：自動 (及び手動) (1.6.2「動作テスト(BIT)」を参照して下さい)

検知窓に保温機能を搭載：着氷、雪、結露などの環境条件にも対応



出力：


無電圧接点 (警報、故障、予備)

通信ネットワーク RS-485 (Modbus 互換)

0-20mA (ステップ出力)
注：出力仕様の詳細については、表 1-3 を参照して下さい。

通信プロトコル：HART (1.4.3「HART プロトコル」を参照して下さい)。



Exde：配線が簡単な一体型の端子台

SIL 2 (TÜV) (型式 40/40LB 及び L4B のみ)

防爆認証： ATEX、IECEx、FM、CSA、TIIS



性能認証：



1.4



EN54-10 (VdS)

FM3260 (FM)

付属品は ATEX と IECEx の防爆認証を取得しています。

動作説明
本セクションは、本器の検知原理や通信仕様、認証規格等について説明します。

1.4.1



検知原理 (6 ページ)



検知窓保温機能 (7 ページ)

HART プロトコル (7 ページ)

RS-485 Modbus (8 ページ)



認証規格 (8 ページ)

検知原理
型式 40/40L、LB、L4、L4B の炎検知器は、炎や火炎の発生を検知するための装置で、直接あるいは他の制御装置を通じて警報や消火システムを作動させます。
紫外線 / 赤外線併用式炎検知器は、炎に存在する 2 種類の放射スペクトルを検知する
デュアルスペクトル光検知器です。本器は、紫外線 (UV) と赤外線 (IR) の 2 種類の波
長帯の放射スペクトルを計測することにより、対象区域を監視します。
本器は 2 つの独立したセンサー回路を持ち、それぞれのセンサー回路に組み込まれている炎特有の放射光の波長、強度、および継続時間により分析し、検知されます。

6



検知波長
型式 40/40L 及び LB の赤外センサーは、高温の水素に特有の、波長 2.5～3.0 μm の放射ピークを検知するため、炭化水素炎、ガス炎、水酸基炎、及び水素炎に加え金属炎や無機炎の検知が可能です。
型式 40/40L4 及び L4B の赤外センサーは、高温の CO2 が赤外線 (IR) 波長帯で示す
スペクトル特性、すなわち、4.4～4.6 μm の波長におけるピーク強度を検知し、有機物が燃焼した際の炎を識別します。
紫外センサーは、0.185～0.260 µm の紫外線を検知します。この紫外線センサー回路は、太陽放射や炎以外の光源からの紫外線によって誤警報をしないように特別な論理回路を内蔵しています。さらに、紫外線センサー回路の感度も動作温度範囲中では安定しています。



検知レベル
紫外線及び赤外線のセンサー回路の両方で同時に、検知器のプリセット警告レベル
を超える強度の光を検知すると、警告信号を発します。
紫外線及び赤外線のセンサー回路の両方で同時に、検知器のプリセット警報レベルを超える強度の光を検知すると、警報信号を発します。
紫外線及び赤外線のセンサー回路の両方で同時に、検知器の突発的炎検知のプリ
セットレベルを超える強度の光を検知すると、直ちに警報信号を発します。

あらかじめセットした 2 つの波長帯と検出光強度に加え、実際の炎の特徴であるゆらぎ
パターンを検知することにより、実際の炎を除く全ての光源は検出されずに誤警報を回避することができます。

1.4.2

検知窓保温機能
本器の検知窓は保温機能を搭載しています。ヒーターによって検知窓の温度を周囲の温度よりも 3～5°C 上昇させることで着氷、結露、及び着雪などを防止して、これらの環境条件での性能を向上させます。
保温機能は、以下のうちのいずれかに設定可能です。


常時停止



常時作動



温度変化に応じて自動で作動 (初期設定)： 設定した保温開始温度を下回ると、窓を加熱します (初期設定：5°C)。この温度は、0～50°C の間で設定可能です。温度
が開始温度よりも 15°C 高くなると停止します。

詳細については、2.8「各種設定」を参照して下さい。

1.4.3

HART プロトコル
本器は、HART プロトコルを使用することが可能です。
HART 通信は、現場の機器と上位システムの間の通信に使用する、双方向型の産業分野で使用されている通信プロトコルです。HART は、スマートプロセス機器の国際標準であり、世界中のプラントに設置されているスマートフィールドデバイスの多くは HART対応です。HART は、配線オプション 1、2、3 を選択された場合に使用可能です (配線オプションについては表 1-3 を参照して下さい)。
HART 技術は、使いやすく高い信頼性があります。

7

HART 接続を通じて、以下を行うことができます。


検知器の設定

検知器のトラブルシューティング



検知器の診断と状態のチェック

詳細については、『HART Manual』(TM 777030)を参照して下さい。

1.4.4

RS-485 Modbus
本器は RS-485 Modbus 互換出力を備えています。これによりネットワーク (最大 247
台の検知器) から上位コンピュータあるいはユニバーサルコントローラへデータ通信を行うことができ、中央監視が可能となります。この機能により、設置コスト削減、容易な保守、また現場のみならず遠隔地からの診断ツールの利用が可能になります。

1.4.5

認証規格
本器は、以下の規格承認を受けています。

1.4.5.1



ATEX / IECEx (8 ページ)FM / CSA (9 ページ)SIL 2 (型式 40/40LB 及び L4B のみ) (9 ページ)EN54-10 (9 ページ)



TIIS (9 ページ)

Inmetro (UL) (9 ページ)TR CU/EAC(9 ページ)

ATEX / IECEx
本器は、以下の防爆性能の承認を受けています。


ATEX per SIRA 07ATEX1250X and IECEx per IECEx SIR 07.0085X
Ex II 2G D
Ex db eb op is IIC T4 Gb
Ex tb op is IIIC T96°C Db(–55°C ≤ Ta ≤ +75°C)
又は
Ex II 2G D
Ex db eb op is IIC T4 Gb
Ex tb op is IIIC T106°C Db(–55°C ≤ Ta ≤ +85°C)






以下の付属品も防爆性能の認証 (ATEX / IECEx)を受けています。
取付台 P/N 40/40 – 001
日除けカバー P/N 777163、P/N 777268
ダクト取付台 P/N 777670
エアーシールド P/N 777650

8本器は、IIC に分類されるガス及び蒸気が存在する Zone 1 と Zone 2 での使用に対応し、IIIC に分類される粉塵が存在する Zone 21 と Zone 22 での使用にも対応しています。

1.4.5.2

FM / CSA
本器は、以下の通り FM / CSA 防爆及び FM3260 (炎検知器の性能規格) の認証を受けています。

1.4.5.3

Class I, Division 1, Groups B, C and D, T5 Ta = 85°C



粉塵防爆：Class II/III Division 1, Groups E, F and G

防水防塵：IP67/IP66, NEMA 250 Type 6P



詳細は『FM Report Project』(ID3029553)、及び『CSA Report』(No. 2451134)を参照して下さい。

SIL 2 (40/40LB 及び L4B のみ)
本器は、IEC 61508.4 3.5.12 項に則った SIL 2 の認証を受けています。
SIL 2 による警報条件は、以下の通りです。


0-20mA 出力の電流ループによる警報信号

又は

1.4.5.4



警報接点と故障接点による警報信号。



詳細及び設定、設置、操作、点検修理のガイドラインについては、E「SIL 2 機能」と『TÜV Report』(No. 968/EZ348.06/16) を参照して下さい。

EN54-10
本器は、EM54-10 及び CPD の承認を受けています。

1.4.5.5

EN54-10 (EN54-10)



この試験には、機能試験、環境試験、EMI / EMC 試験及びソフトウェアのチェックが含まれます。



詳細については、40/40L、LB に関しては『VdS Report』(No. BMA 12120)、40/40L4、
L4B に関しては『VdS Report』(No. BMA 12120) 及び『VdS Report』(No. BMA 12121)
を参照して下さい。

TIIS
本器は、以下の TIIS の認証を受けています。


1.4.5.6

Ex de IIC T4 (Ta -20～+50°C)

Inmetro (UL)
本器は、以下の Inmetro (UL)の認証を受けています。


ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT NBR IEC 60079-1, ABNT NBR IEC 60079-7,
ABNT NBR IEC 60079-18, ABNT NBR IEC 60079-31, and INMETRO decree No.
179 as of May 18th, 2010.



詳細については、適合証明書番号 UL-BR 16.065XX を参照してください。

9

1.4.5.7

TR CU/EAC
本器は TR CU 012/2011 の認証を受けています。
1Ex d e IIC T5 Gb X
Ex tb IIIC T96°C Db X
–55°C ≤ Ta ≤ +75°C
又は
1Ex d e IIC T4 Gb X
Ex tb IIIC T106°C Db X
–55°C ≤ Ta ≤ +75°C

詳細については、TR CU 証明書番号ТRCU C-US.МЮU C-US4333 を参照してく
ださい

1.5

性能
このセクションは、本器の性能面について以下の項目を説明します。

1.5.1



検知感度 (10 ページ)



検出視野角 (12 ページ)

炎以外の光源に対する影響 (13 ページ)LED によるステータス表示 (14 ページ)

出力信号 (15 ページ)



検知器のステータス (16 ページ)

終端抵抗としての予備接点 (17 ページ)

検知感度
本器の検出感度は、代表的な燃料の特定サイズの炎 (基準炎) を確実に検知できる最長距離で示します。

1.5.1.1

基準炎
33 cm 角 (0.1m2) の n-ヘプタン火皿の炎で、最大風速が 2m /秒と定義されています。

1.5.1.2

検出オプション
本器には以下の 2 つの応答レベルがあります。


警告 (事前警報)

警報

基準炎による警報条件での検知距離は、型式 40/40L、LB で 15 m、40/40L4、L4B では
28 m です。
警告条件での検知距離は、警報時よりも約 10%程度長くなります。

10注：(1)

警報出力は炎を検知している間作動し、炎が検知されなくなってから約 5 秒後に停止します (自動復帰) (初期設定)。警報設定の詳細については、1.5.6.1「警報設定」を参照して下さい。
(2)

警報出力は、解除するまで警報を保持するように設定することも可能です (自己保持設定)。詳細については、1.5.6.1「警報設定」を参照して下さい。

1.5.6.1(3)

正常に BIT が完了するまで、BIT 故障ステータスを維持します。

(4)

予備接点は、設定により警告状態又は警報状態 (初期設定) で作動させることが
能です。

(5)

出力は、配線オプションにより異なります。

警報設定
本器の警報出力は炎を検知している間作動し、炎を検知しなくなると自動で警報を解除します (自動復帰設定) (初期設定)。また、警報出力を解除するまで警報を保持するように設定することも可能です (自己保持設定)。
自己保持設定を選択した場合、炎検知時に手動で解除する (電源の切断又は手動 BIT)
まで警報を保持します (警報の解除方法については、3.1「始動」を参照して下さい)。
自己保持設定は、警報接点、0-20mA 出力、LED 表示に影響します。また、予備接点の場合は、設定が「有効」の場合のみ自己保持します (予備接点の設定については、2.8.3「各種機能設定」を参照して下さい)。
注：

1.5.7



予備接点：配線オプション 4 及び 5 の場合のみ。

0-20mA：配線オプション 1、2、3 の場合のみ。

終端抵抗としての予備接点
予備接点は、終端として使用できます。但し、本器が故障状態にない場合に限ります。
また、予備接点は配線オプション 4 及び 5 の場合でのみ使用可能です。

1.6

自己診断機能本器は、2 種類の自己診断を行います。

1.6.1



自己診断 (通常動作時) (17 ページ)



動作試験 (BIT) (18 ページ)

自己診断 (通常動作時)
通常動作中、本器は連続的に自己診断を行い、故障があった場合にはその故障を表示します。この試験は、SIL 2 の要求事項に準拠します。
本器は以下について連続的に試験します。


入力電圧レベル内部レギュレータ電圧レベル



電子回路のノイズ又は切断によるセンサー及びセンサー回路の電圧レベル17

0-20mA レベル出力

接点とヒーターの動作プロセッサーの監視

ソフトウェア

メモリー

クロック周波数

故障検出時の出力動作
故障を検出した場合の出力動作は、以下の通りです。


故障接点：


配線オプション 1、2、4： オープン

配線オプション 3、5： クローズ



0-20mA 出力：故障 (0 mA 又は 2 mA) を出力します (配線オプション 1、2、3 の場合のみ)。



LED：黄色、点滅 (4Hz)

故障のリセット

故障出力は、本器の電源を切断するまで保持されます。電源を回復した場合、リセット
されます。

1.6.2

動作試験 (BIT)
本器の動作試験 (BIT) では、以下の状態を確認します。


電子回路



センサー



窓の汚れ

また、以下のモードで BIT を実行するように設定できます。


自動(初期設定)及び手動



手動のみ

注: 手動 BIT を行った場合、接点や 0-20mA 出力に影響します。必要に応じて、制御システム側にて誤警報とならないよう措置をとって下さい。

1.6.2.1

BIT ステータス


BIT の結果が BIT 実施前のステータスと同じ場合 (「通常」又は「BIT 故障」)、ス
テータスは変化しません。



BIT の結果が BIT 実施前のステータスとは異なる場合 「( 通常」から「BIT 故障」へ、又はその反対)、ステータスは変化します。

注： 「BIT 故障」ステータスにおいては、本器は炎を検知し続けます。

18

2

検知器の設置➣ 本章の内容

取り付けに関する留意事項

21 ページ製品の開梱

22 ページ

必要な工具22 ページ

防爆認証に関する説明

23 ページケーブル / 導管 (コンジット)

24 ページ

取付台の取付 (部品番号 40/40-001)

25 ページ配線

27 ページ

各種機能

29 ページ

本章は、本器の設置のための基本的なガイドラインです。特に注意を払うべき事項、ならびに適正な資格を有する作業者が守るべき一般的な規則について説明するもので、あらゆる慣行や規則を網羅するものではありません。必要に応じて本器をご利用になる地
域の法律や規則に従って下さい。

2.1

取り付けに関する留意事項
性能を確保して効率的な設置を確実に行うために、本書を考慮して下さい。








感度: 感度のレベルを決定するため、以下について考慮して下さい。


想定される検知距離とその場合の炎の大きさ



可燃物質の種類配線：

ワイヤーゲージ (線番) は、本器から制御装置までの距離と、同一電源線にある本器の数に応じて設計する必要があります。B「配線の方法」を参照して下さい。



EMC 指令に完全に適合させ RFI 及び EMI により生じる干渉から保護するため、本器までのケーブルはシールドケーブルを使用し、さらに本器を接地する必要があります。シールドは、本器の端部で接地するものとします。

設置間隔と位置：監視区域内に設置する本器の台数と位置は、以下を考慮して決めて下さい。


監視区域の規模

検知器の感度

検知器の視界を遮る障害物の境界線



検知器の検出視野角

環境：


粉塵、雪、及び雨は本器の感度を低下させ、より頻繁な保守作業が必要になります。



高輝度の赤外線がちらつく場合、誤検知をする可能性があります。

21



本器の修理は、適切な教育訓練を受けた作業者が EN 60079-19 などの該当する実施
規則に従い行って下さい。



本器の認証は、本器の構造に使用されている以下の材質に依拠しています。



筐体： 316L ステンレススチール又はアルミニウム



検知窓： サファイアガラス

本器に対し有害な物質に接触する恐れがある場合、使用者は適切な予防措置をとり、本器に悪影響が及ばないように注意を払う責任があります。
有害な物質：金属を腐食させる可能性のある酸性の液体又はガス、あるいはポリマー材料に影響を及ぼす可能性のある溶剤を指します。
適切な予防措置： 日常的に行う点検の中で定期的に確認、又は機器がある特定の物質に耐性があることを安全データシートにて確認して
下さい。

2.5
2.5

ケーブル / 導管 (コンジット)
ケーブルの設置については、以下の指針に従って下さい。

2.5.1



本器に接続する全てのケーブルは、EMC 要求事項に準拠させるため、シールドケー
ブルを使用して下さい (D1.5「技術仕様」を参照して下さい)。



最も近い接地点で本器を接地して下さい (設置場所から 3 m 以内)。



ケーブル入口を下方に向けて本器を設置して下さい。

導管の設置
ケーブル配線用の電線管を設置する際には、以下の注意事項に従って下さい。


本器内の結露を防止するため、ドレイン孔を含む導管を下方に向けて本器を設置し
て下さい。



取付台 (別売品) を使用する場合、ケーブル入口付近には フレキシブルな導管を使用して下さい。



本器を NFPA 72E のグループ B に定義される雰囲気に設置する場合には、導管入口を密閉して下さい。



導管を通るケーブルを引き出す際には、絡まりや応力がかからないように注意して下さい。設置後に調節できるよう、ケーブルに本器設置場所から約 30 cm 程度の余長をもたせて下さい。



導管のケーブルを引き出した後、導通試験を行って下さい。

24

取付台の寸法は、図 7 の通りです。

図 7：取付台の寸法➣ 取付台取付方法：
1.

指定の位置に取付台を配置し、4 箇所（φ7 mm）の穴にねじを通して固定して下さい。
注： 保守のために本器を取り外す場合、取付台を取り外す必要はありません。

2.

本体を開梱します。

3.

ケーブル入口を下方に向け、本体を取付プレートに設置します。5/16-18 UNC x 1
インチネジで、本器を取付台に固定します。

4.

3/16 インチの六角レンチを使用し、本体を回転させることができるように水平方向
及び垂直方向の止めネジを緩めます。本器を監視区域に向け、その区域の視界を遮るものがないことを確認して下さい。取付台の止めネジを締め、本器をその位置に固定して下さい (本器が正しい位置にあることを確認して下さい)。

26



2.8

予備出力は、常時非励磁の N.O. (SPST 接点) です。予備接点は警報接点と並行して作動して別の外部装置を作動させるか、あるいは設定によっては警告信号を供給することができます。

各種機能
下記を使用し、RS-485 又は HART プロトコルを利用することが可能です。

通信用ミニ PC (P/N 777820)(別売品)：Spectrex ホストソフトウェアによりあらかじめ設定を読み込んだミニ
ノートパソコンを使用すれば、全 40/40 シリーズの再設定や診断を行う
ことが可能です。
通信用ミニ PC をご使用の際は、マニュアル (TM777070) を参照して下さい。
RS-485 通信用ケーブル (P/N 794079-5)(別売品)：RS-485 / USB コンバーターを備えた RS-485 通信用ケーブルをSpectrex ホストソフトウェアと共に使用すれば、あらゆる PC 又はノートパソコンに接続して全 40/40 シリーズの再設定や、診断を実行することが可能です。RS-485 通信用ケーブルをご使用の際は、マニュアル (TM777050)を参照して下さい。



HART プロトコル： マニュアル (TM 777030)を参照して下さい。

RS-485 又は HART プロトコルを用いて、下記の設定確認や変更を行うことができます。


警報遅延



アドレスの設定

検知器のステータス



検知窓保温機能

各機能の初期設定は、以下の通りです (詳細は表 15 及び表 16 を参照)。

2.8.1



警報遅延：3 秒



警報の自己保持：無効

予備接点：無効

自動 BIT：有効

警報 BIT：無効

予備 BIT：無効



EOL：無効

検知窓保温機能：自動

検知窓保温開始温度：5°C

警報遅延機能本器は、警報を一定の時間遅らせて作動するよう設定することが可能です。
初期設定は 3 秒です。

29

2.8.4

検知窓保温機能
本器の検知窓は、保温機能を搭載し、着氷、雪、結露の影響による検知性能の低下を防ぎます。機能の設定は、以下の設定オプションから。選択可能です。


オフ： 常時停止

オン： 常時作動



自動： 温度変化に応じて自動で作動(初期設定)

自動モードでは窓の加熱開始温度を設定することができ、0°C～30°C の間で設定できます (初期設定：5°C)。指定した温度を下回ると窓を加熱し始めます。また、温度が開始温度よりも 15°C 以上高くなると加熱を停止します。

31

SharpEyeTM UV/IR 炎検知器取扱説明書

3

操作方法➣ 本章の内容

始動方法

32 ページ安全措置

33 ページ

各種動作試験

34 ページ

本章では、本器の始動方法と動作試験の方法について説明します。本器を操作する前に、必ず確認して下さい。

3.1

始動方法
本章では、本器の始動方法について説明します。所定の性能を発揮させるため、以下の指示に必ず従って下さい。

➣ 検知器の始動方法：(1)

電源を入れます。

(2)

本器の始動動作が終わるまで、約 60 秒間待ちます。
電源投入後、以下の通り動作を開始します。


黄色の状態表示 LED が 4 Hz で点滅します。



BIT を実行します。

問題なく上記動作が完了すると、緑色の LED が 1 Hz で点滅し、故障接点が閉じ、4 mA を出力します。
(3)

通常測定モードに入ります。

注： 本器の初期設定は、自動復帰設定です。自己保持設定に変更した場合には、下記手順にしたがって警報を解除できます。警報設定については 1.5.6.1「警報設定」
を参照して下さい。

➣ 自己保持警報状態における本器のリセット方法:


以下のいずれかを行って下さい。


電源遮断 (端子番号 1 又は端子番号 2)
又は

手動 BIT 実施

32

3.3

各種動作試験
本セクションでは、本器が正常に動作していることを確認するための試験手順について説明します。本器は、動作試験 (BIT) (自動/手動)、又は Spectrex 炎シミュレーター
FS-1200 を使用して試験を行うことができます。
本器は内部試験を連続的に行い、また 15 分毎に自動 BIT 試験を行います。詳細については、1.6.2「動作試験 (BIT)」を参照して下さい。
本セクションには以下のテーマが含まれます。

3.3.1



自動 BIT (34 ページ)

手動 BIT (34 ページ)炎シミュレーター (FS-1200)を使用した試験 (34 ページ)

自動 BIT
本器は、自動 BIT を 15 分毎に行います。自動 BIT では、正常に試験が完了した場合、出力及び LED 表示は変更されません。詳細については 1.6.2「動作試験 (BIT)」を参照
して下さい。
本器の LED 表示、及び HART 又は RS-485 を用いて、本器が通常測定モードであることを確認して下さい。通常測定モードについては、3.1「始動方法」を参照して下さい。

3.3.2

手動 BIT
重要：警報 BIT や予備 BIT を有効に設定した場合 (初期設定では無効)、警報、予備接点、及び 0-20mA 出力が手動 BIT 実施中に作動します (詳細については 2.8.4「各種機能設定」を参照して下さい)。必要に応じて、BIT 中に作動する可能性のある自動
消火システム及び他の外部装置を遮断して下さい。

➣ 手動 BIT 実施方法：
1.

本器が通常測定モードであることを確認します。

2.

端子 2 と端子 3 を外部で接続させ (又は、非危険箇所で端子間を短絡させ)、BIT を開始して下さい。

手動 BIT が正常に完了した場合の動作は、表 11 及び 2.8.3「各種機能設定」を参照してください。
手動 BIT にて異常を確認した場合の動作は、表 12 を参照して下さい。

3.3.3

炎シミュレーター (FS-1200)を使用した試験
炎シミュレーター (FS-1200) は、実際の炎条件を再現することが可能です。これにより、本器の動作試験を行うことが可能です。詳細については、D.1「炎シミュレーター
(FS-1200)」を参照して下さい。
➣ 重要：炎シミュレーター (FS-1200) により炎条件にさらされると、警報接点、予備接点、及び 0-20mA 出力がシミュレーション中に作動します。必要に応じて、この処理中に作動する可能性のある自動消火システム又は他の外部装置を遮断し、誤警報とならないような措置をとって下さい。

34

SharpEyeTM UV/IR 炎検知器取扱説明書

4

保守とトラブルシューティング➣ 本章の内容

保守36 ページ

トラブルシューティング

38 ページ

本章は、保守点検作業、及びよく起こりえる不具合やその対策について説明します。記載事項に従わず、万が一問題が生じた場合、保証が無効になる可能性があります。装置
に関するサポートが必要な場合は、Spectrex 社あるいは弊社営業所に連絡して下さい。

4.1

保守
このセクションでは、本器の良好な作動状態を維持するための基本的な保守手順について説明します。これは以下のテーマを含みます。

4.1.1



日常点検 (36 ページ)

定期点検 (36 ページ)

保守記録の保存 (37 ページ)

日常点検
保守は、設置箇所の状況を理解している方が行うものとします。また、本器の保守には一般的な工具が必要です。

4.1.1.1

清掃
本器を可能な限りきれいな状態に保って下さい。本器の検知窓と反射器を、定期的に掃除して下さい。
清掃頻度は、使用環境条件や設置環境によって異なります。また、清掃方法は、以下の通りです。
検知窓及び反射器の清掃方法：

4.1.2

1.

窓/レンズの清掃を含む保守を進める前に、本器への電源を遮断します。

2.

水と洗剤を用いて検知窓の汚れを落とし、清浄な水で汚れや洗剤を落とします。

3.

粉塵、埃、あるいは水分が窓に蓄積している場合には、最初に光学部品用の柔らかい布と洗剤で汚れを取り除き、清浄な水で汚れや洗剤を落とします。

定期点検
日常点検に加え、本器を 6 カ月ごとあるいは使用する地域の条例や規制で決められた通りに定期的に点検を行って下さい。また、本器のバックカバーを何らかの理由で開けた
場合には、必ず下記の 4.1.2.1 及び 4.1.2.2 を実施して下さい。

4.1.2.1

点検後の始動システムに電源を投入するたびに、3.1「始動方法」に記載されている手順に従い、指導を行って下さい。

36

SharpEyeTM UV/IR 炎検知器取扱説明書

付録集

39

SharpEyeTM UV/IR 炎検知器取扱説明書

A仕様➣ この付録の内容

技術仕様

40 ページ

電気設備仕様41 ページ

出力

42 ページ認証

44 ページ機械仕様

44 ページ

環境仕様

45 ページ

A.1

技術仕様
40/40L、LB

検知スペクトル

紫外線： 0.185～0.260 μm、赤外線：2.5～3.0 μm

40/40L4、L4B

紫外線：0.185～0.260 μm、赤外線：4.4～4.6 μm

40/40L、LB の検知範囲

燃料

m

燃料

m

(基準炎 (33 cm 角 (0.1m2) の火

ガソリン

15

水素*

10

n-ヘプタン

15

メタン*

8

LPG*

13

エタノール 95%

7.5

JP5

11

IPA

7.5

灯油

11

メタノール

7.5

ディーゼル燃料

11

紙

5

ポリプロピレン10皿の炎) に対して精度を保障す
る範囲)* 高さ 0.75 m、幅 0.25 m の火炎プリューム
40/40L4、L4B の検知範囲
2(基準炎 (33 cm 角 (0.1m ) の火
皿の炎)に対して精度を保証する
範囲)

燃料

m

燃料

m

ガソリン

28

ポリプロピレン

18n-ヘプタン

28

LPG*

18

IPA

21

メタン*

18

JP5

21

エタノール 95%

17

灯油

21

メタノール

17

ディーゼル燃料21

紙10* 高さ 0.75 m、幅 0.25 m の火炎プリューム
応答時間

約5秒

調整遅延時間最大 30 秒間

40

A.4

認証
危険箇所の認可 FM、CSAClass I Div. 1 Groups B、C and D;Class II/III Div. 1 Groups E、F, and G
 ATEX、IECEx
EX II 2 G D
Ex db eb op is IIC T4 Gb
Ex tb op is IIIC T96°C Db(-55°C ≤ Ta ≤ +75°C)
又はEX II 2 G D
Ex db eb op is IIC T4 Gb
Ex tb op is IIIC T106°C Db(-55°C ≤ Ta ≤ +85°C)
 TIISEx de IIC T4 (-20°C～+50°C)
 TR CU / EAC
Ex de IIC T4 (-20°C～+50°C)
1Ex d e IIC T5 Gb X
Ex tb IIIC T96°C Db X
–55°C ≤ Ta ≤ +75°C
又は
1Ex d e IIC T4 Gb X
Ex tb IIIC T106°C Db X
–55°C ≤ Ta ≤ +85°C

機能の承認




A.5

EN54-10 (Vds 承認)
FM3260 (FM 承認)

機械仕様
筐体

防水及び防塵ステンレススチール 316
又は
アルミニウム ：銅を含有しない(1％以下)、
赤色エポキシエナメル研磨
NEMA 250 type 6p
IP 66/ IP 67 (EN 60529)

電子モジュール

絶縁保護コーティング

ケーブル接続口(2 箇所)



寸法101.6 mm×117 mm×157mm(4 インチ×4.6 インチ×6.18 インチ)

重量




¾インチ- 14NPT 導管
又は
M25×1.5 導管（国内仕様：M25 のみ）

ステンレススチール：2.8kg (6.1lb)
アルミニウム：1.3kg (2.8lb.)

44

A.6

環境仕様
SharpEye 40/40L、LB、L4、L4B は、過酷な環境条件にも耐える設計となっています。
高温





低温





湿度




塩水噴霧




粉塵




振動




機械的衝撃




電磁両立性
(EMC)

MIL-STD-810C、method 501.1、procedure II に適合する設計
動作温度: +167°F (+75°C)
保管温度: +185°F (+85°C)
MIL-STD-810C、method 502.1、procedure I に適合する設計
動作温度: -57°F (-50°C)
保管温度: -65°F (-55°C)
MIL-STD-810C、method 507.1、procedure IV に適合する設計
動作温度範囲において最大 95%までの相対湿度
MIL-STD-810C、method 509.1、procedure I に適合する設計
5%の食塩水に 48 時間に暴露
MIL-STD-810C、method 510.1、procedure I に適合する設計
1750fpm の速度で 0.3 フレーム/立法フィートの粉塵濃度に 12 時間
暴露
MIL-STD-810C、method 514.2、procedure VIII に適合する設計
5～30Hz の周波数範囲で 1.1g の加速度、及び 30～500Hz の周波数範囲で 3g の加速度で振動
MIL-STD-810C、method 516.2、procedure I に適合する設計
30g の正弦半波の衝撃を 11ms

表 22 を参照

45SharpEyeTM UV/IR 炎検知器取扱説明書

D

付属品➣ この付録の内容

炎シミュレーター (FS-1200)

54 ページ

取付台 - P/N 40/40-001

59 ページ

ダクト取付台 - P/N 777670

60 ページ

日除けカバー (ステンレス製) - P/N 777163

61 ページエアーシールド - P/N777650

62 ページ

この付録では、SharpEye 40/40 シリーズ紫外線 / 赤外線併用式 (UV/IR)で炎を最大限に検知できるようにするための付属品について説明します。

D.1

炎シミュレーター (FS-1200)
炎シミュレーター (FS-1200) は、SharpEye 40/40 シリーズ紫外線 / 赤外線併用式(UV/IR)と共に使用するために特別に設計されています。
この炎シミュレーター (FS-1200) は、本器に対応し、本器で炎と認識可能な特徴的な
時系列パターンで紫外線と赤外線を放射します。これにより、直火に関連する危険にさらすことなく、本器を試験することが可能になります。

図 16: SharpEye UV/IR 炎シミュレーター (FS-1200)

54

D.1.1

炎シミュレーターキットの内容確認
炎シミュレーターのキット中には以下の内容物があります (P/N : 380114-2)。

D.1.2

D.1.3



炎シミュレーター (FS-1200)

バッテリー充電器



工具



マニュアル (TM380102)

開梱


納品書



炎シミュレーター (FS－1200) (バッテリー内臓)

バッテリー充電器



工具



マニュアル



検査成績書



EC 宣言書



保管ケース

操作説明
警告： 危険箇所では、バッテリーの充電のため、又は他のいかなる理由があっても、炎シミュレーター (FS-1200) の密閉プラグ等を開かないで下さい。
注意： 以下の試験は実際の炎条件をシミュレートするものであり、消火システム又は他の警報を作動させる可能性があります。作動させない場合は、試験を実施す
る前にこれらを遮断/抑制し、シミュレーション後に再び接続して下さい。

➣ 炎のシミュレーション方法：
1.

炎検知器の型式と感度に従い、検知器から正しい距離を保って下さい。

2.

炎シミュレーター (FS-1200) を本器窓の中心に向けて、ボタンを押して下さい。

3.

警報を確認するまでに 50 秒間、炎シミュレーター (FS-1200) を本器の中心に向け
て下さい。

4.

赤外光の放射終了後 20 秒経過後、試験を繰り返すことができます。

55

➣ バッテリーの充電方法：
1.

炎シミュレーター (FS-1200) を、40°C を超えない非防爆エリアで台の上に置きます。

2.

止めネジを外して下さい。

3.

バックカバー(4) を反時計回りに回します。

4.

ロッキングディスク(3)を時計回りに外します。

5.

炎シミュレーターから充電器を外します。

6.

バッテリーを充電器に接続します。充電器は、付属の FRIWO MPP15 を使用します。16.8 V (4.2 V × 4)、700 mA で充電します。

7.

緑色の LED になるまで、最大 2-3 時間の充電が必要になります。

8.

充電器を外して下さい。

9.

充電器を炎シミュレーターに取付けます。

10. ロッキングディスク(3)を回します。
11. バックカバー(4)を回しします。
12. ネジでバックカバーを止めます。

D.1.6

バッテリーの交換操作➣ バッテリーの交換：
1

40°C を超えない非防爆エリアで炎シミュレーターを台の上に置きます。

2

ネジを外して下さい。

3

バックカバー(4) を反時計回りに回します。

4

ロッキングディスク(3)を時計回りに外します。

5

炎シミュレーターからバッテリーを外します。

6

炎検知器本体に新しいバッテリーを取付けます7

ロッキングディスク(3)を回します。

8

バックカバー(4)を回しします。

9

ネジでバックカバーを止めます。

詳細については、TM 380002 を参照して下さい。

57

D.2

取付台 - P/N 40/40-001
取付台を使用することにより、検知器を監視範囲方向に適切な角度で設置することができます。

図 18：取付台

59

D.3

ダクト取付台 - P/N 777670
ダクト取付台は、アルミニウムとステンレスの筐体で、40 / 40 シリーズ（40/40L、LB、
L4、L4B）の使用に適しています。高温の場所あるいは本器が内部に設置できないような場所の炎検知が可能になります。
ダクト取付台により、高温の場所あるいは本器が内部に設置できないような場所の炎検知が可能になります。これは特殊な検知窓を備えた特別なダクト取付構造を備えており、
高温ダクト用途での設置を可能にします。
ダクト取付台を検知器に備え付けられると、検知器の検出視野角は各方向に水平 65°、
垂直 65°に限定されます。
ダクト取付台は、-55～+200ºC (-67～+392ºF)までの温度に耐えることができます。
詳細については、TM 777670 を参照して下さい。

図 19：ダクト取付台

60

D.4

日除けカバー (ステンレス製) - P/N 777163
日除けカバー (ステンレス製)は、本器を雪や雨などのさまざまな天候から保護します。

図 20: 日除けカバー (ステンレス製)

61

SharpEyeTM UV/IR 炎検知器取扱説明書

E

SIL 2 機能
➣ この付録の内容
SIL2 機能について

E.1

63 ページ

SIL2 機能について
この付録では、SIL 2 に関する EN 61508 の要求事項に準拠する特殊条件について詳細に説明します。
本器は、低頻度又は高頻度の作動要求モードの用途でのみ使用できます。これについて
は、IEC 61508.4 第 3.5.12 章を参照して下さい。

E.1.1

安全関連パラメーター
30 日ごとに以下の機能検査を行って下さい。


HFT：0



PFD：警報接点が警報用に使用される場合、1.9×10-4 (約 2% : SIL 2)です。



PFD：0-20mA 出力インターフェースが警報に使用される場合、
1.9×10-4 (約 2% : SIL 2)です。



E.1.2

SFF：SIL 2 については EN 61508 の条件を 97%満たします。

設定、設置、操作、及び点検のための指針
SIL 2 による警報条件は、以下により実施されます。


20 mA の電流ループによる警報信号又は

E.1.2.1

E.1.2.2

警報接点と故障接点による警報信号

安全操作の条件(1)

炎検知器は、承認されたハードウェアとソフトウェアのモジュールのみを含みます。

(2)

24V の電源は、EN 60950 の PELV / SELV の要求事項を満たす必要があります。

(3)

自動 BIT (動作テスト) が作動します。

(4)

設定パラメーターを確認し(E.1.2.2「警報における 0-20mA 出力インターフェースの使用」に記載のポイント 1 及び E.1.2.3「警報における警報リレー接点の使用」に記載のポイント 1)、本器の機能 (炎検知、0-20mA 出力インターフェースの機能、接点機能) を十分に点検する必要があります。

警報における 0-20mA 出力インターフェースの使用(1)

以下のパラメーターを設定します。


自動 BIT 試験 = オン

0-20mA 出力端子に接続

63

(2) 以下の許容出力電流を、±5%の精度で監視する必要があります。


通常状態 = 4 mA



警告状態 = 16 mA



警報状態 = 20 mA(3) 出力電流は、0-20mA 出力のオーバーランとアンダーランについて監視されるものとします。
(4) 0-20mA 出力は、低頻度作動要求モードと高頻度作動要求モードで使用されます。


E.1.2.3

警報における警報リレー接点の使用(1)E.1.2.4

本器は過電流または低電流に達した場合、故障を示すように設計されている。

以下のパラメーターを設定します。


自動 BIT 試験 = オン



警報接点端子の N.C 接点に接続



故障接点端子に接続(2)リレー接点(「警報」及び「故障接点」)は、規定の公称リレー接点電流の 0.6 の定格のヒューズで保護されるものとします。

(3)

SIL 2 で許容される最大接点定格は、DC 30 V です。

(4)

炎警報が生じる場合には、警報接点の接点が開くものとします。

(5)

警報の送信と評価を行っている間、リレー接点が開くことに注意して下さい。

その他
(1)

本器の完全な機能(炎検知、0-20mA 出力インターフェースの機能、接点)は、少な
くとも 6 カ月ごと、あるいは 12 カ月ごとに検査する必要があります(E1.1「安全関連パラメーター」を参照して、本器のオフとオンを切り替えるタイミングを確認して下さい)。

(2)

検知窓については、適切な間隔で汚れを点検して下さい。

(3)

HART と RS-485 インターフェースは、安全関連データの送信に使用してはいけません。

64