優良省エネルギー設備顕彰受賞設備
第９回研修会報告（社）東京都冷凍空調設備協会
技術委員

関口 恭一

平成22年７月１日
（木）
〜７月２日
（金）
にかけて、日設連主催の優良省エネルギー設備顕彰受賞設備
第９回研修会が開催され、当協会から、中西会長、久保技術委員長、関口技術委員が参加しました。
今回の見学場所は以下の２施設です。
１．マミーマート所沢山口店（埼玉県所沢市小手指台）：受賞設備
２．国立極地研究所（東京都立川市緑町）
研修会の参加者は、北は北海道から南は沖縄県まで、総勢42名の方々で、大宮駅ソニックシティビル前に集合、バスで初日の目的地であるマミー

マミーマート所沢山口店マートへ向かいました。
１．マミーマート所沢山口店
株式会社マミーマートは、埼玉を中心に、東京、千葉、栃木に45店舗を展開し、１店舗の平均が2000m2の生鮮食料品主体のスーパーマーケットチェーンです。受賞内容は「全店舗のエネルギーの見える化システムと省エネ巡回指導」というテーマで、東光電気株式会社による施工、第28回優良省エネルギー設備顕彰（財）省エネルギーセンター
最優秀賞に輝いたものです。
本設備での省エネの進め方のポイントはシステム説明会

1）店舗の電力使用状況を見える化し、エネルギー管理者に改善ポイントを提供。
2）デマンド電力を監視し契約電力を削減。
3）月報の発行、店舗巡回を通して省エネ運転方式を指導。
4）遠隔監視で全店舗のエネルギー使用量を比較、省エネ意識の醸成。
であり、ただシステムを入れるだけでなく、従業員一人ひとりが意識改革をし、行動をするということが大切だとの力強い説明がありました。
システムは、東光電気株式会社のエコ.Web（デをしています。その主な機能は
1）受電元の電力を計測し、デマンド値が警報レベルを超えると推定した場合には、店長の携帯に警報メールを配信。
2）一日の電力使用量をトレンドグラフにし、始業前、営業時間、終業前後、閉店時など、時間帯ごとの使用状況を把握。
3）各店舗の電力使用量を遠隔管理サーバに収集し、店舗ごとの使用状況（使用量・削減率・原単位など）をグラフ化、ランキング化。

マンド監視装置）を採用し、使用電力の見える化
26

冷凍空調設備2010年９月15日号

システム構成図（東光電気㈱資料による）屋上に並ぶ空調機器

見える化システム

具体的な省エネ施策は３年を見込んでいたようですが、3,500万円の投

1）氷蓄熱方式の採用

資に対し5,900万円の電力料金の削減となり、回

2）チラーのインバーター化

収年数0.6年と予想を大きく超える結果が得られ3）パッケージエアコンの間欠運転制御ています。省エネはこれで終わりではありません。

4）閉店30分前空調停止

改善点の維持と、見える化によって明らかになっ

5）高効率照明器の採用た更なる改善により、４〜５％の上積みを見込ん

6）照明のゾーニングとタイマー制御でいるとのことです。

7）デマンド対象機器のスイッチにシール貼付け

本事例は、エネルギーの見える化と人の意識改8）ショーケース冷凍システムの商品陳列改善、革、行動を組み合わせたもので、少ない投資で大ナイトカバーの徹底、霜取りタイミング変更など、実にきめ細かく改善を積み上げていることが良くわかりました。
この結果、省エネシステム導入初年度において、きな成果を上げる好例と言えます。
株式会社マミーマートの見学終了後、一行を乗せたバスは、宿泊地である川越へ向かい、夕食までの時間、 時 薫るまち 川越と呼ばれる小江全店舗で、電力使用量374万kWh／年の削減（削減戸川越を散策し、しばしのタイムスリップに浸り率5.4％）、契約電力1,157kWの削減（削減率6.8％）、ました。

ここ所沢山口店でも、電力使用量15.5万kWh／年

夕食では、日本全国から集まった参加者が車座の削減（削減率3.8％）、契約電力96kWの削減（削となり、情報交換やお国自慢など、盛りだくさん減率11.2％）を達成しています。投資回収は２〜の話の花が咲き、懇親を深めました。

2010年９月15日号

冷凍空調設備27

２．国立極地研究所室に供されています。

翌日は、川越を後に一路立川にある国立極地研

熱源は日本熱源システム株式会社のスクリュー究所へ向かいました。当研究所は、文部科学省に冷凍機で、−40℃系統は法定冷凍能力49.0トン、属し、極地に関する科学の総合研究と極地観測の電動機出力75kWのアンモニア単段機2台、−70℃推進を目的に設置され、大学共同利用機関として、系統は法定冷凍能力29.7トン、電動機出力

また南極観測事業の中核的実施機関としての役割55kW×２のアンモニア−R23の２元冷凍機１台でを担っています。昨年５月、東京都板橋区加賀から現在の地に移転しました。
当研究所ならではの目玉施設は何と言っても低温室で、南極で掘削、採取した氷床コアの貯蔵やその研究などに利用されています。氷床コアに記憶された情報は、現在から遡ること数10万年の気象変動がわかり、さらに未来の予測にも役立っています。
この低温室設備は、株式会社東洋製作所の施工によるもので、−40℃と−70℃の２系統あり、300mmの防熱が施された全16室の貯蔵室、実験

国立極地研究所前で

小江戸川越

同研究所展示施設

蔵造りの町並みシステム全体フロー（㈱東洋製作所資料による）28

冷凍空調設備2010年９月15日号

構成されています。極地研究というミッションの性格から、当初から安全や環境へ配慮した設計がなされており、冷媒はアンモニア、さらに冷媒充填量を最小限にするため、ブライン冷却方式を採用しています。また、万一漏洩した場合には、水で希釈して排出するシステムも組み込まれています。さらに、設備全体の運転状況がモニターできるシステムや、メンテナンス体制も充実しているとのことでした。
写真撮影はできず、機械室の雰囲気を画像で伝えることはできませんが、まだ新しいことに加え、深大寺本堂常日頃きちんと管理されている様子がうかがえ、アンモニア臭も全くない清潔な設備という印象を能しながら、木々の緑に２日間の疲れも癒されま受けました。

した。
関口恭一 ㈱日立ビルシステム ソリューション ○２日間、２施設の見学は無事終了、帰路に昼食事業部 主管技師

休憩で深大寺に立ち寄りました。深大寺そばを堪近冷工が「空調機メーカーサービス情報」新版を刊行（社）近畿冷凍空調工業会サービス問題研究委員会において平成16年６月に初版「空調機メーカーサービス情報」を発行し、その後改訂を重ね、店舗用エアコ
ン・ビル用マルチの他に、この度チリングユニット、ルームエアコンも対象機器に加え大幅改訂した新版を発行致しました。
（H.22.9.1発行

全120ページ）

掲載内容
１．メーカーごとの各種お問い合わせ先①技術相談窓口②部品購入窓口⑤ホームページアドレス③研修窓口④サービス受付窓口⑥携帯HPサービス

２．各メーカーごとのエラーコード表対象機器①店舗用エアコン②ビル用マルチ③チリングユニット④ルームエアコン

３．掲載メーカー

価

①ダイキン

②三菱電機

③日立

④パナソニック⑤東芝キヤリア

⑥三洋電機

⑦三菱重工

⑧GHP（アイシン精機、三菱重工、ヤンマー、三洋電機、日立、ヤマハ）

格
★一般価格

￥3,500（税込み、送料別）（ファイル表紙に「（社）近畿冷凍空調工業会」名入り、各種問い合わせ先は主として近畿地区用）
発行予定日
平成22年９月１日【お申し込み・問い合わせ先】（社）近畿冷凍空調工業会
電話 06−6251−1669

2010年９月15日号〒541-0054

大阪市中央区南本町４−３−６ 大阪府商工会館

FAX 06−6251−4724

E-mail：info@kinreiko.com

冷凍空調設備29