対面的対話議事録
No.

書類名頁

1 要求水準書 196

大項目 中項目 小項目第3編
第9章

9.1

16

第2編
第1章

1.1

3 要求水準書 162

第2編
第6章

6.2

2 要求水準書

4 要求水準書 119

第2編
第4章

4.3

項目名

質問内容

回答

施設の美観や衛生・清潔さを保つ前提の上で（イ）定期清掃の範囲については、お見込みのとおりです。
（イ）定期清掃でご指定の清掃方法については、外来者が使 （ウ）特別清掃の作業範囲・作業方法については、協議とし用する範囲を基本と考えてよろしいでしょうか。
ます。
（ウ）特別清掃については、表3－6（特別清掃）の作業範囲・作業方法を協議とさせていただけないでしょうか。
9.1.3 (2)清掃業務 炉室・工場棟内清掃、外壁・サッシ、吹込みダクト等の清掃については、重機が必要となるケースも想定され、維持管理費にも影響しますので、作業範囲・作業方法を協議させていただきたいという主旨です。
表2-9 エネル 「分散型自動制御システム（DCS）」については、PLC計装シ DCSを指定した理由は、PLC計装システムは採用事例が少なギー回収型廃 ステムの方が性能・信頼性・コストで優れているものと認識 く、稼働実績の年数が短いためです。
棄物処理施設 していますが、分散型自動制御システム（DCS）をご指定の理 PLC計装システムに自己診断機能が搭載されていることを条件
1.2.11の仕様概要 由につきまして、ご教示をお願いいたします。また、PLC計装 に提案を可とします。
システムを提案させていただけないでしょうか。
計装設備「ウ 屋根を設ける。」について、復水器上部（排気側)に屋 復水器上部の屋根の設置について、効率低下及び騒音低減
根を設けるとリサーキュレーションによる効率低下、制御性 等、具体的な数値を提示し、さらに蒸気復水器にルーバーをや横排気による騒音性能の悪化が懸念されること、また、同 設置する等により過冷却、凍結、積雪、塩害等の対策を施す様の施設で、積雪寒冷地において屋根なしの施工実績が多数 計画とし、その内容を連合が認めることを条件に屋根を設けあることから、屋根を設けない形での計画を提案いたしまない提案を可とします。
蒸気復水器の台数制御については、機器承諾時に合理的かつ(19)低圧蒸気 す。
6.2.8
復水器ヤード また、第3章 3.6 3.6.10(3)主要項目コ 制御方式「回転数制 定量的な理由を提示し、連合が認めた場合には回転数制御の御及び台数制御による自動制御」についても、台数制御によ みとする提案を可とします。
りリサーキュレーションを起こし、逆に効率が低下する可能性があり、蒸気流れに悪影響を及ぼす懸念があるため、「回転数制御による自動制御」が望ましいです。

4.3.3 (1)形式

貯留ピット投入扉の形式として、直接投入用【観音扉式】と 要求水準書のとおりとします。
ありますが、粗大ごみは臭気は可燃ごみよりも少なく、ごみ投入扉相当の密閉性は不要と考えています。このため、既設同様【シャッタ方式】で提案させていただけないでしょうか。
また、転落防止については、他所で実績のあるチェーン方式で提案させていただけないでしょうか
観音扉式の場合、シュートを設置するため扉をプラットホーム側に2～3ｍ程度前に配置する必要があり、プラットホーム有効エリアの確保が困難です。

1No.

書類名

5 要求水準書頁

17

6 要求水準書 120

7 要求水準書 159

8 要求水準書 182

大項目 中項目 小項目

第2編
第1章

第4章

第2編
第6章

第3編
第3章

1.2

4.3

6.2

3.4

項目名

質問内容

回答

「気温2℃、相対湿度80％で白煙が目視されないこと」とあり 要求水準書のとおりとします。
ますが、本条件では白煙防止空気の量が多く、白煙防止装置の使用有無により、煙突排ガス排出速度の差が大きくなります。
このため、排ガス排出速度が速い場合に発生する笛吹現象と、遅い場合に発生するダウンウォッシュ現象のいずれかが発生する懸念があります。
1.2.12 (7)白煙防止 また、『エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル（令和２年４月改訂）』において、「原則として白煙防止条件を設定せず、より高効率なエネルギー回収を推進するよう努めること。』とあることから、「白煙防止の条件を設定しない」条件への変更、もしくは、気温及び相対湿度の条件緩和をご検討いただけないでしょうか。
「オ ごみピット上部にトップライト又はサイドライトを設け 提案を可とします。
る。」とありますが、トップライト等を設置すると、外気との温度差による結露・腐食の発生等の懸念がある他、トップ
4.3.5 (5)特記事項 ライト等から差し込んだ光により空中のごみの粉塵がきらめき、クレーン操作の妨げになる場合もありますので、人工照明のみとしていただけないでしょうか。
要求水準書第１編3.1.8 施設整備及び運営・維持管理の基本 要求水準書のとおりとします。
方針に「ライフサイクルコストが少なく、経済性に優れる施設とする。」とあります。
表2-46 内部仕上表によると、①玄関ホール、見学者通路、見学者ホールの床は「天然木貼付 フローリングシート」②大会
6.2.7 (2)内部仕上
議室の壁は、「腰：天然木貼り」 とありますが、上記基本方針及び耐久性、維持管理のし易さの観点から天然木目調材料等でのでの提案をお認めいただけないでしょうか。

－(2)頻度については、年12回以上実施する。ただし、運営開始 要求水準書のとおりとします。
後1年の間、年24回(2回/月）実施するとありますが、1年目の 運営初年度については、運営初期の状況を把握するために必性状分析の頻度が多いように見受けられます。維持管理費に 要なものと考えています。
搬入物の性状 影響しますので、ご指定頻度の設定理由をご教示ください。
分析等頻度の設定理由を踏まえ、必要な分析頻度をご協議させていただきたく存じます。

2

No.

書類名頁

9 要求水準書 191

10 要求水準書 183

11 要求水準書 108

12 要求水準書 145

13 要求水準書 161

大項目 中項目 小項目

第3編
第5章

第3章

第2編
第3章

第2編
第5章

第2編
第6章

5.2

3.5

3.12

5.2

6.2－－項目名

質問内容

回答

表3-5の環境保全監視項目は、環境測定分析と理解しますが、 頻度は法的に必要な回数を満足したうえで、要求水準書のと頻度は法的に必要な回数よりも分析の頻度が多いように見受 おりとします。現施設と同様の頻度です。
けられます。維持管理費に影響しますので、ご指定頻度の設(1)環境保全 定理由をご教示ください。頻度の設定理由を踏まえ、項目毎
計画に必要な分析頻度についてご協議させていただきたく存じます。

(3)

3.12.4 (2)数量

5.2.3 (4)ITV装置「運営事業者は、プラットホーム内に安全作業管理を行う監 提案を可とします。
視員を常駐させ」とありますが、プラットホーム内で車両への監視・誘導・指示を行う要員のうちの一人を、監視員として選任することでよろしいでしょうか
集じん灰貯留槽1基に対し、その下流にある混練機は「【2】基」とご指定されてますが、混練機は故障リスクが少なく、かつバッチ運転であり、万が一故障が発生しても修理対応が可能なため、ごみ処理運転への影響はないものと考えています。2基設置の理由につきまして、ご教示をお願いいたします。また、１基設置を提案させていただけないでしょうか。

2基設置での24時間連続運転で自動による交互運転（1ヶ月程度で切替え）を想定しており、それにより２～３年に１回の分解清掃、摩耗部の溶接補修や部品交換が容易となり、安定運転に寄与するものと考えています。
混錬機の数量については、要求水準書のとおりとします。

表2-40,41,42にて「モニタ設置台数が30台以上」と指定され 要求水準書と同等以上の運用が可能であることを条件に提案ていますが、監視の容易性の観点から大画面モニタを複数設 を可とします。計量棟関連のモニタ設置も同様とします。
置し、分割表示することで同等以上の運用が可能と考えられるため、事業者提案とさせていただけないでしょうか。

「ウ 監視窓の洗浄を目的に、自動洗浄装置とごみピット側か 要求水準書のとおりとします。
ら安全に清掃ができる歩廊及び洗浄装置を設置する。」とあ 現施設でも埃の飛散等により頻繁に汚れており、同様の想定りますが、マテリアルリサイクル推進施設については、対象 をしています。
ごみが不燃ごみ・粗大ごみのため生ごみ発酵等による蒸気発(14)クレーン 生等が無いことから過去実績上からも自動洗浄装置はほとん
6.2.8
操作室
どの施設で採用しておりません。ごみピット側から安全に清掃ができる歩廊及び洗浄装置は設置の上、自動洗浄装置は無しとして提案してもよろしいでしょうか。

3

No.

書類名

14 要求水準書

15 要求水準書頁

5387

16 入札説明書 5

17 入札説明書

第2編第3章

第2編
第3章

第2章

44

18 要求水準書 183

建設工事請19 負契約書（案）

大項目 中項目 小項目

12

別紙4

第3章

20

3.1

3.6

953.5

3

項目名

質問内容

回答

「(3)歩廊、階段、機器との開口部には150mm以上の巾木を設 足場からの墜落防止のための措置を強化するため、改正労働置するとあります」について、作業員の安全性確保の観点か 安全衛生規則が平成27年から施行されています。そのため、ら、当社においては50～100mm程度の巾木を設置しています 巾木を150㎜で設定しています。手摺、中桟付とする場合は、が、150mm以上の巾木の設定理由につきまして、ご教示をお願 100mmも可とします。また、機器との開口部は、隙間が10mm以内の場合は、巾木無しで可とし、隙間が10mm超の場合は100mm
3.1.1 歩廊、階段等 いいたします。機器との開口部は、隙間が10mm以内の場合は、安全性に問題がないため、巾木無しとし、隙間が10mm超 も可とします。の場合は50mmの巾木を設置することとして提案してもよろしいでしょうか。
当社システムでは、連続ブロー水は二次燃焼室に全量噴霧処理するため、ブロータンク及びブロー水冷却装置は機能上不要です。ブロータンク及びブロー水冷却装置設置の理由につきまして、ご教示をお願いいたします。

二次燃焼室の温度低下等を懸念していることから、排水処理設備での処理を想定しています。また、連続ブロー以外のドレン（缶底ブロー、蒸気系ブロー、スートブロワブロー等）も冷却し排水処理を行うことを想定しています。

変動費用（運営業務委託料A・C）は、ごみ搬入量実績でお支払頂くと考えて宜しいでしょうか。弊社の先行事例では、ごみ搬入量をもとに変動費用を頂いている事例しかございませ
本施設の運 ん。
営・維持管理 ごみ計量機は計量法認定品がありますが、ごみ処理量を量る業務に係る対 ごみクレーンでは認定品を存じ上げておりません。また、ごみクレーンの重量測定はクレーン稼働による揺れによる秤量
価誤差等で、計量法第10条に定められている正確な計量の理念に対しては、ごみ計量機よりも劣ると思料いたします。

入札説明書のとおりとします。
なお、処理量については、ごみ計量機による測定量からごみピットに投入されない最終処分場処理量、処理不適物の量及び不燃有価物の量を差し引いた量となります。

3.6.8 (4)付属品

(2)

(1)

-－

「物価変動による請負代金額の見直しに使用する指標は、請 指標を別々に設けることは協議事項としますが、請負代金額負代金総額に対してのみ定める、とのご回答ですが、機械、 の見直しについては、請負代金全体で判断します。
①設計・建設 土木建築工事と性質の異なる工種を含む本工事の物価変動状業務に係る対 況を反映する指標を設定することは極めて困難と思料します。指標は、交付金申請に用いる工事積算内訳書の費目ごと価に設けるとしていただけないでしょうか。

(6)

工事の中止

運営事業者は収集業者との契約主体ではなく、収集車の状態 前段は要求水準書のとおりとします。の管理責任も無いことから、直接の指導は致しかねます。ま 後段については、必要に応じて、連合も立会うものとしま
た、収集業者指導時にトラブル発生の懸念もあります。その す。
ため、必要に応じ貴連合に立合をいただくこととしていただ
けないでしょうか。
「発注者による工事用地の確保ができない」場合とあります 工事用地は、一部に道有地があり、購入協議を進めているとが、現状、発注者による工事用地確保について遅延又は未達 ころです。仮に着工までに購入が間に合わない場合でも占用が発生する懸念はあるのでしょうか。
により着工は可能と伺っています。

4No.

書類名頁

添付
20 要求水準書 資料
3-1

21 要求水準書 100

大項目 中項目 小項目－第2編
第3章

－

3.9－

項目名

質問内容

回答

工事計画においてペトトル川の法面が崩れないかを検討する 資料はありませんので、既存の地質調査結果を参考に想定し地質調査報告 ため、平板載荷試験等の法面の地耐力がわかる資料をご提示 てください。
いただけないでしょうか。
書

3.9.8 (5)要求水準書に基づき、既存煙突の再利用を計画しています。
「既存煙突の再利用にあたっては、工事によりメルトタワー21の運営に支障をきたさないこと」とあるため、本工事の竣工に先立ち煙突内容の更新を行い、更新後の煙突内筒がメルトタワー21の運営に使用されることになります。煙突内筒に関しては部分引渡しを行い（施工瑕疵は部分引渡が起点になる）、本工事の竣工までの維持管理責任は発注者にあると考えてよろしいでしょうか。

5

更新後の煙突内筒が既存施設の運営に支障を与えないことを条件としたうえで、部分引渡しから本工事の竣工までの維持管理責任はお見込みの通りですが、この期間内に補修・更新等が必要となった場合は、施工瑕疵にあたるかどうかの協議を連合と行い、施工瑕疵にあたる場合は、事業者の責任において、補修・更新等を行うものとします。ただし、煙突内筒の更新時期は、既存施設による使用期間が極力短くなるように計画してください。