ENDEFRESITPTFPT500.241-002-101 Installation Manual
FPT500.241-002-101 Installationsanleitung
FPT500.241-002-101 Manuel d'installation
FPT500.241-002-101 Manual de instalación
FPT500.241-002-101 Manuale di Installazione
FPT500.241-002-101 Manual de instalação

Power Supply, 3-Phase, 24V, 500W,
Stromversorgung, 3-Phase, 24V, 500W
Alimentation d'Énergie, 3-Phase, 24V, 500W
Fuente De Alimentación, 3-Phase, 24V, 500W
Gruppo di alimentazione, 3-Phase, 24V, 500W
Fonte De Alimentação, 3-Phase, 24V, 500W.
Doc. ID: PU-451.015.00-xxD (2020-09-30 HE1)

Read this first!

English

Before operating this device, please read this manual thoroughly and retain this manual for
future reference! This device may only be installed and put into operation by qualified
personnel. If damage or malfunction should occur during operation, immediately turn power
off and send device to the factory for inspection. The device does not contain serviceableparts. The information presented in this document is believed to be accurate and reliable andmay change without notice. For any clarifications the English translation will be used.

WARNING-Vor Inbetriebnahme lesen!

-A lire avant mise sous tension!

FrançaisVeuillez lire ces instructions de montage et d'entretien avant de mettre l'alimentation soustension. Conservez ce manuel qui vous sera toujours utile. Cette alimentation ne doit êtreinstallée que par du personnel qualifié et compétent. En cas de dommage ou
dysfonctionnement, coupez immédiatement la tension d’alimentation et retournez l’appareil àl’usine pour vérification. ! L’alimentation ne contient pas de pièces échangeables Les
données indiquées dans ce document servent uniquement à donner une description duproduit et n'ont aucune valeur juridique. En cas de divergences, le texte anglais fait foi.
Prendre en compte les points suivants, afind'éviter toute détérioration électrique, incendie,
dommage aux personnes ou mort:
Mettre l’alimentation hors tension avant toute intervention sur celle-ci et s'assurer qu'il n'ya pas risque de redémarrage.
Ne pas ouvrir, modifier ou réparer l'alimentation.
Ne pas faire fonctionner l'appareil dans un environnement humide ou dans unenvironnement où il peut y avoir de la condensation.
Ne pas toucher le carter pendant le fonctionnement ou directement après la mise horstension. Surface chaude risquant d’entraîner des blessures.

Lea primero!

-Leggere prima questa parte!

Italiano

Español

Conserve este manual como referencia para futuras consultas. La fuente de alimentación solo
puede ser instalada y puesta en funcionamiento por personal cualificado. Por favor lea
detenidamente este manual antes de conectar la fuente de alimentación. Si se produce un fallo
o mal funcionamiento durante la operación, desconecte inmediatamente la tensión dealimentación. En ambos casos, el equipo debe ser inspeccionado en fábrica. La información
presentada en este documento es exacta y fiable en cuanto a la descripción del producto ypuede cambiar sin aviso. En casa de duda, prevalece el texto inglés.

AVERTISSEMENT-Missachtung nachfolgender Punkte kann einen elektrischen
Schlag, Brände, schwere Unfälle oder Tod zur Folge haben:
Schalten Sie die Eingangsspannung vor Installations-, Wartungs- oder Änderungsarbeitenab und sichern Sie diese gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.
Führen Sie keine Änderungen oder Reparaturversuche am Gerät durch. Gerät nicht öffnen!
Betreiben Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung oder in einer Umgebung, bei der mit
Betauung oder Kondensation zu rechnen ist.
Gehäuse nicht während des Betriebes oder kurz nach dem Abschalten berühren. Heiße
Oberflächen können Verletzungen verursachen.

WARNUNG

Risk of electrical shock, fire, personal injury, or death:

Turn power off before working on the device. Protect against inadvertent re-powering.
Do not open, modify or repair the device.
Do not use in wet locations or in areas where moisture or condensation can be expected.
Do not touch during power-on and immediately after power-off. Hot surfaces may causeburns.

DeutschBitte lesen Sie diese Warnungen und Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb
nehmen. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachlesen auf. Das Gerät darf nur durch
fachkundiges und qualifiziertes Personal installiert werden. Bei Funktionsstörungen oderBeschädigungen schalten Sie sofort die Versorgungsspannung ab und senden das Gerät zurÜberprüfung ins Werk. Das Gerät beinhaltet keine Servicebauteile. Die angegebenen Daten
dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im
Rechtssinne aufzufassen. Im Zweifelsfall gilt der englische Text.

ADVERTENCI A-Riesgo de descarga eléctrica, incendio, accidente
grave o muerte:

Desconectar la tensión de red antes de trabajar en la fuente de alimentación. Evite una
posible reconexión involuntaria.
No realizar ninguna modificación o reparación de la unidad. No abrir la unidad.
No usar el equipo en ambientes húmedos. No operar el equipo en ambientes donde seespere la formación de rocío o condensación.
No tocar durante el funcionamiento ni inmediatamente después del apagado. El calor de lasuperficie puede causar quemaduras graves.

Leia primeiro!

Portuguès

Prima di collegare il sistema di alimentazione elettrica si prega di leggere attentamente leseguenti avvertenze. Conservare le istruzioni per la consultazione futura. Il sistema dialimentazione elettrica deve essere installato solo da personale competente e qualificato. Se
durante il funzionamento si verificano anomalie o guasti, scollegare immediatamente latensione di alimentazione. In entrambi i casi è necessario far controllare l'apparecchio dal
produttore! I dati sono indicati solo a scopo descrittivo del prodotto e non vanno consideraticome caratteristiche garantite dell'apparecchio. In caso di differenze o problemi è valido iltesto inglese

Recomendamos a leitura cuidadosa das seguintes advertências e observações, antes decolocar em funcionamento a fonte de alimentação. Guarde as Instruções para futura consulta,em casos de dúvida. A fonte de alimentação deverá ser instalada apenas por profissionais daárea, tecnicamente qualificados. Se por acaso, durante a utilização ocorrer algum defeito defuncionamento ou dano, desligue imediatamente a tensão de alimentação. Em ambos os casos,será necessária uma verificação na Fábrica! Os dados mencionados têm como finalidade
somente a descrição do produto, e não devem ser interpretados como propriedades garantidas
no sentido jurídico. Em caso de duvidas aplica-se o texto em inglês.

Il mancato rispetto delle seguenti norme può
provocare folgorazione elettrica, incendi, gravi
incidenti e perfino la morte:
Prima di eseguire interventi di installazione, di manutenzione o di modifica scollegare latensione di rete ed adottare tutti i provvedimenti necessari per impedirne il ricollegamento
non intenzionale.
Non tentare di aprire, di modificare o di riparare da soli l'apparecchio.
Non far funzionare l'apparecchio in un ambiente umido. Non far funzionare l'apparecchio
in un ambiente soggetto alla formazione di condensa o di rugiada.
Non toccare quando acceso e subito dopo lo spegnimento. La superficie calda puòcausare scottature.

A não observância ou o incumprimento dos pontos a seguir
mencionados, poderá causar uma descarga elétrica, incêndios,acidentes graves ou morte:
Antes de trabalhos de instalação, manutenção ou modificação, desligue a tensão dealimentação, protegendo-a contra uma nova ligação involuntária.
Não efectue nenhuma modificação ou tentativa de reparação no aparelho. Quando
necessário contacte o seu distribuidor. Não abra o aparelho.
Não usar o aparelho em ambientes húmidos. Não usar o aparelho em ambientes propensosa condensações.
Não tocar enquanto estiver em funcionamento, nem após a desligar. A superficie poderá
estar quente e provocar lesões.

AVVERTENZ A--

ATENÇÃO-Headquarters: PULS GmbH, Elektrastr. 6, 81925 Munich, Germany, www.pulspower.com
Germany +49 89 9278 0
China+86 512 62881820

France+33 478 668 941
Austria+43 2764 3213
North America+1 630 587 9780
Singapore+65 6684 2310
The information in this document is believed to be accurate and reliable and may change without notice.

Switzerland+41 56 450 18 10
United Kingdom +44 1525 841001

ENFPT500.241-002-101 Installation Manual

Product Description
The FPT500.241-002-101 is a stand-alone power supply for three-phase mains systems, which
provides a stabilized and galvanically separated PELV/ES1 output voltage. The negative potential of
the outputs is permanently connected to PE within the unit.
The device is incorporated in a housing rated for IP65 and IP67, which provides protection againstelectrical, mechanical and fire hazards.

Intended Use
This indoor use device is intended for commercial use, such as in industrial control, process control,monitoring, measurement or the like.
Do not use this device in equipment, where malfunctioning may cause severe personal injury or
threaten human life without additional appropriate safety devices, that are suited for the endapplication.
If used in a manner outside of its specification, the protection provided by the device may be impaired.
Do not connect the negative potential of the output to PE .

Installation Instructions
Install the device onto a flat surface with the terminals on the bottom of the device. Other mounting
orientations require a reduction in output current.
The device is designed for pollution degree 3 areas in controlled environments.
Install the device on a large enough flat surface so that any sharp edges on the back cannot cause
injury. Use 4 screws for wall mounting, 2 on top and 2 on bottom mounting holes. Recommended
screw size M4.
The enclosure of the device provides a degree of ingress protection of IP65 and IP67 when installedwith all mating connectors firmly connected.
The device is designed as “Class of Protection I” equipment according to IEC 61140. Do not use
without a proper PE (Protective Earth) connection.
For TN,TT mains systems with earthed neutral and IT star mains systems with insulation monitoring
the device is designed for overvoltage category III zones up to 2000m (6560ft) and for overvoltage
category II zones up to 5000m (16400ft). For TN, TT, IT delta mains systems or IT star mains systems
without insulation monitoring the device is intended for overvoltage category II zones up to 2000m(6560ft).
The device is designed to be safe in case of a single phase loss and does not require an external
protection.
A disconnecting means shall be provided for the input of the device.
The device is designed for convection cooling and does not require an external fan. Do not obstruct
airflow and do not cover ventilation fins!
The device is designed for altitudes up to 5000m (16400ft). Above 2000m (6560ft) a reduction in
output current is required and the operation is limited according mains systems description above.
Keep the following minimum installation clearances: 50mm on top and bottom, 10mm on the front and10mm left and right side.
The device is designed, tested and approved for branch circuits up to 20A (UL) and 32A (IEC) without
additional protection device. If an external fuse is utilized, do not use circuit breakers smaller than 6A
B- or C-Characteristic to avoid a nuisance tripping of the circuit breaker.
The maximum surrounding air temperature is +70°C (+158°F). The operational temperature is thesame as the ambient or surrounding air temperature and is defined 2cm below the device.
The device is designed to operate in areas between 5% and 95% relative humidity.
Cleaning only with a damp cloth.

Functional Description
The output is electronically protected against no-load, overload and short circuit and can supply any
kind of loads, including unlimited inductive and capacitive loads. If capacitors with a capacitance>100mF are connected, the unit might charge the capacitor in an intermittent mode.
Do not apply return voltages from the load to the output terminals higher than 35V.
The green Status LED reports an output above 90% of the adjusted voltage of a running device.
The DC OK relay monitors the output voltage and the contact is closed when the Status LED is on.
Contact ratings: 60Vdc 0.3A, 30Vdc 1A, 30Vac 0.5A for resistive loads.
The device is equipped with an over-temperature protection. In case of a high temperature, the output
shuts down and starts automatically again after cooling off.
Do not parallel devices for higher output currents.
Do not connect the outputs of multiple devices in a series connection for higher output voltages.
In case of an internal defect, a redundant circuit limits the maximum output voltage to 32.5V. The
output shuts down and automatically attempts to restart.
LED bargraph and push-buttons:
The LED bar has two functions included. In normal operation, the LED bar displays the actual output
power as percentage value. 100% equals an output power of 500W. LEDs up to and including 100%are green, the LEDs above 100% are orange.
The second function of the LED bar is to display the set point of the output voltage. Therefore, press
the “Set Mode” button for 3s. All LEDs will be on for a short period of time and the one, which equals
the output voltage, remains on.
To change the output voltage, press the “Set Mode” button for 1s and change the output voltage bypressing the up or down buttons. The voltage can be set to the following predefined values: 24V,
24.5V, 25V, 25.5V, 26V, 26.5V, 27V and 28V as printed aside the LEDs. The Status LED indicates
24V. The voltage is set immediately and the value stored until the next change.
Without further pressing of push-buttons, the LED bar will return to output power mode after 15s.
Mating connectors:
For the mating input voltage connector (X1) use the connector HANQ4/2 from Harting consisting offour parts. Use order numbers 19 12 008 0429 (1x housing), 09 12 006 3141 (1x insert), 09 32 000
6204 (4x crimp contacts) and 19 12 000 5156 (1x cable gland). Pin assignment for the input connector(X1): Pin 1 for L1, Pin 2 for L2, Pin 3 for L3 and the Pin with the PE symbol for PE.
For the mating DC OK signal connector (X2) use a standards M12 A-coded 5 pin female connector.
Pin assignment for the DC OK connector (X2): Pin 1 and Pin 4 for relay contact.
The output voltage terminal (X3) utilizes the connector HAN Q4/0 from the company Harting consistingof three parts. Use order number 19200030427 for the housing, order number 09120043051 for theinsert and order number 09320006105 for the crimp contacts with a cross section of 2.5mm2 (AWG14) or 09320006107 for the crimp contacts with a cross section of 4mm2 (AWG 12). Pin assignment
for the output connector (X3): Pin 1 not connected, Pin 2 for negative output pole, Pin 3 for the positive
output pole and the Pin 4 is not connected.

Technical Data
All values are typical figures specified at 3x 400Vac 50Hz input voltage,symmetrical phase voltages, 24V, 500W output load, 25°C ambient
temperature and after a 5 minutes run-in time unless otherwise noted.
Output voltage
DC 24V
NominalAdjustment range
24 – 28Vdc
Factory setting 24.5V
Output power
Continuous:
600W
At +45°C ambient
500W
At +55°C ambient
350W
At +70°C ambient
Short-term, up to 5s:
1000W
Below +55°C ambient
700W
At +70°C ambient
Derate linearly between +45°C and +70°C
Input voltage AC
3AC 380 - 480V
±15%
Mains frequency
50 – 60Hz±6%Input current AC
1.1 / 0.9A
At 3x400 / 480Vac
Power factor
0.94 / 0.95
At 3x400 / 480Vac
At 3x400 / 480Vac,
Input inrush current
1.5 / 1.5A peaktemp. independent
Efficiency
95.8 / 95.6%
At 3x400 / 480Vac
Losses20.8 / 23.0W
At 3x400 / 480Vac
Hold-up time
24 / 24ms
At 3x400 / 480Vac
Temperature range-25 to +70°C
Size (LxWxH)
183x182x59mm
Without connectors
Weight
1200g / 2.7lb

Functional Diagram

Output Characteristic
Output voltage
28V
24V

Adjustment range
A13V
B

A: continuous current
B: intermittent current

0V0A

12.5A

23A 27A Output current

Temperature Range
Allowed output power
1000W
700W
600W
500W
350W

B

A: continuous
B: short term (max. 5s)

A0-25

0+45 +55 +70°C
Ambient temperature

Hole Pattern for Mounting

All dimensions in mm; connectors X1 to X3 from left to right