原子力発電所の運転および廃止措置状況
原子力安全対策課
平 成 30 年 ７ 月 ３ 日 現 在

１．運転中のプラント（設備容量 8 基 計 773.8 万 kW）
項 目
日本原子力発電㈱敦 賀 発 電 所

２号機

関 西 電 力 ㈱美 浜 発 電 所

３号機

３号機
関 西 電 力 ㈱大 飯 発 電 所
４号機

１号機

２号機
関 西 電 力 ㈱高 浜 発 電 所
３号機

４号機

利用率・稼働率（％）
平成 30 年度 運開後累計

現状

発電所名

定期検査中

０．０

６０．３

０．０

６０．３

０．０

５９．１

０．０

５９．７

(H23. 8.29～未定)

定期検査中(H23. 5.14～未定)

運転中

１０３．１

６４．８

起動：H30.3.14、並列：H30.3.16
営業運転再開：H30.4.10

１００．０６４．７

運転中

５５．０

６７．５

起動：H30.5.9、並列：H30.5.11
営業運転再開：H30.6.5

５５．３

６７．２

０．０

５８．２

０．０

５８．６

０．０

５８．９

０．０

５９．４

運転中

１０５．９

７１．３

起動：H29.6.6、並列：H29.6.9
営 業 運 転 再 開 ： H29.7.4

１００．０

７０．５

５５．１

７０．２

５２．２

６９．６

４２．２

６３．４

３８．４

６３．２

定期検査中
(H23. 1.10～未定)

定期検査中(H23.11.25～未定)

定期検査中(H30. 5.18～H30.10 上旬予定)

合計

発電電力量（億 kWh）
平成 30 年度
運開後累計
０．０

１,９２２．９

０．０

１,７８０．２

２６．５

１,７７９．２

１４．１

１,７７４．９０．０

１,８３８．６

０．０

１,８１９．２

２０．１

１,８１９．７

１０．４

１,７６９．９

７１．３

１４，５０５．０(注１) 利用率・稼働率・電力量は平成 30 年６月末現在、累計は営業運転開始以降。また、利用率・稼働率は四捨五入、電力量は切り捨て(注２) 利用率等の合計値は、大飯発電所１、２号機を除いた計算値

２．運転を終了したプラント
項 目

現状

利用率・稼働率累計（％）

廃止(H30. 3. 1)(定期検査中※(H22.12.10～))５５．３

廃止(H30. 3. 1)(定期検査中※(H23.12.16～))

６１．１

発電所名
関 西 電 力 ㈱大 飯 発 電 所

１号機
２号機

発電電力量累計（億 kWh）
２，２１７．３

５６．１

２，４０７．９

６１．６＊ 法律上、定期検査は廃止措置計画の認可を受けた日をもって終了とみなされる。(利用率等は運転開始から運転終了(H30.3.1 9:00)までの累計値)

発電時間

発電電力量
（上段）設備利用率＝

認可出力×暦時間（下段）時間稼働率＝×100（％）

1

暦時間×100（％）

３．各発電所の特記事項（７月３日時点）（１）運転中のプラント
発電所名
敦賀２号機

特記事項
○一次冷却材中の放射能濃度上昇
・発電停止（H23.5.7 17:00）、原子炉停止（H23.5.7 20:00）

第 18 回定期検査中（H23.8.29 ～ 未定）
美浜３号機

第 25 回定期検査中（H23.5.14 ～ 未定）
・発電停止（H23.5.14 11:00）、原子炉停止（H23.5.14 12:59）

第 15 回定期検査（H25.9.15 ～ H30.6.5）
大飯４号機

・発電停止（H25.9.15 23:00）、原子炉停止（H25.9.16 1:33）
・原子炉起動（H30.5.9 17:00）、臨界（H30.5.10 3:00）
・調整運転開始（H30.5.11 17:00）
・営業運転再開（H30.6.5 16:00）

高浜１号機

第 27 回定期検査中（H23.1.10 ～ 未定）

高浜２号機

第 27 回定期検査中（H23.11.25 ～ 未定）

・発電停止（H23.1.10 10:03）、原子炉停止（H23.1.10 12:20）
・発電停止（H23.11.25 23:02）、原子炉停止(H23.11.26 2:26)

第 21 回定期検査中（H30.5.18 ～ H30.10 上旬予定）
・発電停止（H30.5.18 11:04）、原子炉停止(H30.5.18 14:08)

高浜４号機〇蒸気発生器伝熱管の傷・定期検査中、３台ある蒸気発生器の伝熱管全数について、渦流探傷検査を実施したと
ころ、Ａ－蒸気発生器の伝熱管２本の高温側管板部に有意な欠陥信号が認められた。
・過去の調査結果等から、原因は、蒸気発生器製作時に伝熱管を管板部で拡管する際に発生した引張り残留応力と運転時の内圧が相まって、伝熱管内面で応力腐食割れが発生・進展したものと推定された。
・対策として、当該伝熱管の施栓を実施し、使用しないこととする。
（平成 30 年６月 22 日 発表済）

（２）運転を終了したプラント
発電所名
大飯１号機
大飯２号機

特記事項

第 24 回定期検査中（H22.12.10 ～ 未定※１）
廃止措置を安全に行うために必要な設備※２の点検中（H30.6.28～）
第 24 回定期検査中（H23.12.16 ～ 未定※１）
廃止措置を安全に行うために必要な設備※２の点検中（H30.6.29～）※１：関西電力は、今後、原子力規制委員会に廃止措置計画の認可申請を行うこととしており、定期検査は廃止措置計画の認可をもって終了とみなされる。
※２：燃料取扱設備、廃棄物処理設備 など（３）廃止措置中のプラント
発電所名
ふげん

特記事項

廃止措置中（H20.2.12 ～ ）2廃止措置中（H30.3.28 ～ ）・２次冷却材ナトリウム一保管用タンク設置準備作業中（H30.5.16 ～ ）・燃料取出し作業に向けた準備作業（模擬訓練）（H30.6.19 ～ 6.21）〇管理区域内における負傷
・６月１日、もんじゅの原子炉補助建屋において換気空調設備の点検に向けて現場の状況を確認していた原子力機構職員が、気体廃棄物処理系配管室（管理区域）の一部の区画が薄暗かったため床の高低差に気付かず、気体廃棄物処理系ドライヤ室の中間階（管理区域）に落下し、左ひざを負傷した。
・対策として、部屋に入室する際には必ず照明を点灯すること及び携帯式照明を携行することを周知徹底するとともに、床面の高低差等により落下の可能性がある箇所を調査し、落下防止のための注意喚起表示及び鎖等による落下防止対策を実施した。
（添付資料－１）
廃止措置中（H29.4.19 ～ ）・タービン・発電機解体作業中（H30.5.7 ～）・制御棒駆動ユニット解体作業中（H30.5.7 ～）・機械工作室エリア周辺機器解体作業中（H30.5.7 ～）廃止措置中（H29.4.19 ～ ）・残存放射能調査作業中（H30.3.26 ～ ）・２次系設備の解体撤去作業中（H30.4.2 ～ ）廃止措置中（H29.4.19 ～ ）・２次系設備の解体撤去作業中（H30.3.12 ～ ）・残存放射能調査作業中（H30.3.26 ～ ）

もんじゅ

敦賀１号機

美浜１号機

美浜２号機

４．原子力規制委員会への申請状況（７月３日時点）（１）新規制基準適合性に係る申請を行ったプラント
発電所
敦賀

美浜

大飯

２号機

３号機

３、４号機

１、２号機

高浜
３、４号機

申請
原子炉設置変更許可
工事計画認可保安規定変更認可
原子炉設置変更許可補正書提出日

許認可日

-----

H27.11. 5--

H27. 3.17

H28. 5.31,H28. 6.23
H28. 2.29,H28. 5.31，
H28. 8.26,H28.10. 7
H28. 5.18,H28.11.18,
H29. 2. 3,H29. 4.24
H28.12. 1,H29. 4.26,
H29. 6.26,H29. 7.18,
H29. 8.15
H28.12. 1,H29. 8.25
H28. 1.22,H28. 2.10,
H28. 4.12
H27.11.16,H28. 1.22,
H28. 2.29,H28. 4.27,
H28. 5.27
H26.10.31,H26.12. 1,
H27. 1.28
H27. 2. 2,H27. 4.15,
H27. 7.16,H27. 7.28
H27. 2. 2,H27. 4.15,H27. 9.29
H27. 6.19,H27. 9.29

H28.10. 5

工事計画認可H27.11.26

保安規定変更認可

H27. 3.17

原子炉設置変更許可

H25. 7. 8

工事計画認可H25. 7. 8H25. 8. 5※1

保安規定変更認可

H25. 7. 8原子炉設置変更許可

H27. 3.17

工事計画認可H27. 7. 3

保安規定変更認可-原子炉設置変更許可

H25. 7. 8
３号機

工事計画認可４号機

保安規定変更認可※１※２申請日
H27.11. 5

H25. 7. 8
H25. 8. 5※2
H25. 7. 8
H25. 8. 5※2
H25. 7. 8

H28.12.1 の補正書に H25.8.5 の申請内容を含めたため、H25.8.5 の申請を取り下げた。
H27. 2.2 の補正書に H25.8.5 の申請内容を含めたため、H25.8.5 の申請を取り下げた。

3H28.10.26
H29. 5.24
H29. 8.25
H29. 9. 1
H28. 4.20
H28. 6.10
H27. 2.12
H27. 8. 4
H27.10. 9
H27.10. 9特定重大事故等対処施設の設置※
美浜発電所
３号機

申請
原子炉設置変更許可
原子炉設置変更許可
工事計画認可原子炉設置変更許可
工事計画認可

１、２号機
高浜
３、４号機

申請日

補正書提出日

許認可日

H30. 4.20
H28.12.22
H30. 3. 8
H26.12.25
H29. 4.26

H29. 4.26，H29.12.15
H28. 6. 3, H28. 7.12-

H30. 3. 7
H28. 9.21-※ 原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突やその他のテロリズム等により、原子炉を冷却する機能が喪失し、炉心が著しく損傷した場合に備えて、格納容器の破損を防止するための機能を有する施設
本体施設の工事計画認可から５年間の経過措置期間（法定猶予期間）までに設置することが要求されている。

（２）運転期間の延長に係る申請を行ったプラント
発電所

美浜

高浜

３号機

申請

申請日
※

運転期間延長認可（運転期間 60 年）

H27.11.26

保安規定変更認可（高経年化技術評価など）

H27.11.26

運転期間延長認可（運転期間 60 年）※

H27. 4.30

保安規定変更認可（高経年化技術評価など）

H27. 4.30

１、２号機

補正書提出日H28. 3.10,H28. 5.31,
H28. 8.26,H28.10.28
H28. 3.10,H28. 5.31，
H28. 8.26,H28.10.28
H27. 7. 3,H27.11.16,
H28. 2.29,H28. 4.27,
H28. 6.13
H27. 7. 3,H27.11.16,
H28. 2.29,H28. 4.27,
H28. 6.13

認可日
H28.11.16
H28.11.16
H28. 6.20
H28. 6.20※ 原子炉等規制法において、運転期間は 40 年とされているが、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けることで、１回に限り20 年を上限として延長が可能とされている。

５．燃料輸送実績（６月２日～７月３日）＜新燃料輸送＞発電所名概要
大飯３号機 新燃料集合体 26 体を三菱原子燃料(株)より受け入れ（６月 19 日）＜使用済燃料輸送＞なし

６．低レベル放射性廃棄物輸送実績（６月２日～７月３日）
発電所名

概要

青森県の日本原燃(株)低レベル放射性廃棄物埋設センターに、均質固化
高浜発電所 体 40 本、充填固化体 1,480 本（輸送容器 190 個）を搬出（H30.６.９発電所出港）

4添付資料－１
平成３０年度安全協定に基づく軽微な異常事象
高速増殖原型炉もんじゅ 管理区域内における負傷・発生日：平成 30 年６月５日（異常事象に該当すると判断した日）
・終結日：平成 30 年６月 14 日（対策が完了した日）・放射能による周辺環境への影響：なし
・国の取扱い：報告対象外
・安全協定上の取扱い：異常事象（第７条第 10 号「原子炉施設等において人に障害が発生したとき」）【概要】
平成 30 年６月１日、もんじゅの原子炉補助建屋において換気空調設備の点検に向けて現場の状況を確認していた原子力機構職員が、気体廃棄物処理系配管室（管理区域）の一部の区画が薄暗かったため床の高低差に気付かず、気体廃棄物処理系ドライヤ室の中間階（管理区域）に落下し、左ひざを負傷した。
対策として、部屋に入室する際には必ず照明を点灯すること及び携帯式照明を携行することを周知徹底するとともに、床面の高低差等により落下の可能性がある箇所を調査し、落下防止のための注意喚起表示及び鎖等による落下防止対策を実施した。
１．発生状況
平成 30 年６月１日 15 時５分頃、もんじゅの原子炉補助建屋にある気体廃棄物処理系配管室（管理区域）において、原子力機構職員が換気空調設備（ダンパ※）の点検の事前準備として現場の状況を確認していたところ、一部の区画が薄暗かったため、床の高低差に気付かず、約 1.7ｍ下の気体廃棄物処理系ドライヤ室の中間階（管理区域）に落下し、左ひざを負傷した。
このため、病院に入院して治療を受けていたが、６月５日、約２週間の加療が必要と診断された。
なお、被災者に放射性物質の付着や被ばくはなかった。
※風量の調整や遮断を行うために換気空調用ダクトの途中等に設置されている設備

２．調査結果
作業状況を確認したところ、当該職員は、気体廃棄物処理系配管室において図面に基づきダクトを辿りながら今年度点検を行う予定のダンパの設置状況を確認していた。その際、薄暗い区画の奥にダクトが見えたため、区画内に入って確認した後、隣接室の状況を確認するため移動しようとしたところ、約 1.7ｍの高低差を視認できず、気体廃棄物処理系ドライヤ室の中間階に落下した。当該職員は、現場確認にあたり携帯式照明を持っておらず、また、ダクトのある区画に入る際に照明を点けていなかった。
３．原因
被災者が、照明等を点けずに薄暗い区画に入ったため、隣接室との高低差を視認できず、落下したものと推定された。
４． 対策
もんじゅの全所員及び協力会社に対し、本事象について注意喚起するとともに、現場作業時に照明を点灯することや携帯式照明を携行することを周知徹底した。
また、当該箇所および落下の可能性のある箇所について、落下防止のための注意喚起表示や鎖等を設置した。
5もんじゅ

管理区域内における負傷

気体廃棄物処理系配管室（ＥＬ１８．７５ｍ）

気体廃棄物処理系
配管室

落下経路（ＥＬ１８．７５ｍ）

約0.6ｍ

気体廃棄物処理系
ドライヤ室

中間階

（ＥＬ１４．５ｍ）

写真Ｂ 写真Ａ（（約1.1ｍ（ＥＬ約１７ｍ）

照明用スイッチ

約0.4ｍ（ＥＬ１４．５ｍ）：撮影方向）：移動・落下経路）

気体廃棄物処理系ドライヤ室（ＥＬ１４．５ｍ）

平面図

断面図（写真Ａの撮影方向と同じ）

落下時の状況

ダクトを確認した区画
確認したダクト

約1.9ｍ
写真Ｃ

約0.9ｍ

写真Ｂ
落下した際に左足がフックに接触

写真Ｃ

写真Ａ
（照明を点灯した状態）

（参考）１．記者発表実績（６月２日～７月３日）
年月日 番号概 要
大飯発電所４号機の営業運転再開について（第15回定期検査）
H30.６.５ 14
高浜発電所の低レベル放射性廃棄物の輸送について
H30.６.５ 15
美浜発電所、大飯発電所、高浜発電所の原子炉設置変更許可申請について
H30.６.11 16（原子炉等規制法の規則改正の反映）
大飯発電所３号機の新燃料輸送について
H30.６.19 17
高浜発電所４号機の定期検査状況について
H30.６.22 18（蒸気発生器伝熱管の渦流探傷検査結果）
２．主な出来事（６月２日～７月３日）
年月日
概 要
知事は、更田原子力規制委員会委員長と面談し、もんじゅの監視体制の強化に加え、規制庁職員は本庁に偏っているため地方に人員を異動して現場主義を徹底す
H30.６.18
ること、再稼働を許可した規制委員会が国民に対して発電所の安全性が向上していることを明確に発信すること等を求めた。