取 扱 説 明 書eタイム 3プラス対 応

ハ イ ブ リッド
給湯・暖房システム
ガス熱源機 RHBH-CEM242AFF2-1
タンクユニット RTU-C301
RHP-C60（A）
ヒートポンプユニット
RHP-C60（B）

特定保守製品
この機器は消費生活用製品安全法で指定された「特定保守製品」ですので 、所有者登録と法定点検が必要です。
詳しくは17〜20ページをご覧ください。

主な機能紹介
安全上のご注意
各部のなまえとはたらき
タッチパネルの取り扱い注意・液晶表示の注意
お使いになる前の準備
給湯を使う
おふろを入れる
おふろに入って操作する
おふろから出たあとにBGM 機能の使いかた
インターホンの使いかた
温水温度暖房を使う
暖房を使う
床暖房を使う

ご愛用の皆様へ
このたびはハイブリッド給湯・暖房システムをお買い上げいただきましてありがとうございます。
● ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき正しくお使いください。
● 別添の保証書とともにこの「取扱説明書」を大切に保管してください。
● この製品は国内専用です。

家庭用

便利な使いかた
画面や音の設定を変更する
エネチェックを使う
知っておいてください主な機能紹介
主な機能紹介1

お使いになる前の準備■ 初めてお使いのとき ■

くわしくは

35ページ

■ 時計を合わせる ■

くわしくは

36ページ

初めて使うときは、次の準備が必要です。
① 給水元栓を全開にする② 給湯栓を開け、水が出ることを確認する③ 電源プラグをコンセントに差し込む④ ガス栓を全開にする

現在時刻を合わせます。
（現在時刻を合わせないと省エネ運転などが行えません。）■ 自動運転で入れる ■■ 湯量（水位）を調節する ■

くわしくは

42ページ

くわしくは

47ページ

スイッチ、ポンで湯はりができ、湯はりが終
わると音楽と音声でお知らせします。

お好みに合わせて、おふろの湯量（水位）を設定して湯はりができます。

■ 温度を調節する ■■ 保温時間を変更する ■

くわしくは

51ページ

お好みに合わせて、おふろの温度を設定して湯はりができます。

くわしくは

54ページ

おふろを保温する時間が変更できます。

主な機能紹介■ 給湯温度を調節する ■
くわしくは

38ページ

シャワー・台所・洗面所などの給湯温度を調節します。

■ 優先スイッチの使いかた ■
くわしくは

41ページ

給湯温度が調節できるリモコンを切り替えます。

■ おふろをあつくする ■■ おふろをぬるくする ■■ お湯をふやす ■

くわしくは

59ページ

浴槽に注水して、おふろをぬるくします。

くわしくは

くわしくは

57ページ

おいだき運転を行い、おふろをあつくします。

■ おふろの配管を洗浄する ■
くわしくは

60ページ

設定温度のお湯をふやします。

残り湯を押し流します

61ページ

おふろのお湯を抜くと配管内に残ったお湯を自動的に排出します。

2

主な機能紹介
主な機能紹介温水温度暖房を使う■ 温水温度暖房をする ■■ タイマー運転をする（温水温度
暖房予約）■

くわしくは

69ページ

パネルヒーターなどを使ってお部屋を暖かくします。

■ 浴室暖房を使う ■

くわしくは

80ページ

浴室内を暖かくして、おふろが楽しめます。

■ 床暖房をする ■

くわしくは

88ページ

■ 夜間省エネ暖房をする ■■ 浴室暖房を自動湯はり
運転と連動する ■

くわしくは

71ページ

くわしくは

74ページ

くわしくは

84ページ

おふろの自動湯はりと同時に浴室内を暖かくします。

■ その他の暖房の使いかた ■

くわしくは

86ページ

■ タイマー運転をする（床暖房予約）■
90ページ
くわしくは

■ ひかえめ運転
をする ■
3

くわしくは

93ページ

■ お好きな時間におふろを入れる「予約運転」■■ おふろで音楽を聴く ■主な機能紹介便利な使いかた
くわしくは

95ページ

くわしくは

63ページ

■ リフレッシュにも効果がある「ゆらぎのシャワーを使う」■■ 不在日数を設定する ■

くわしくは

97ページ

くわしくは

99ページ

■ リモコン表示を節電する「セーブモード」■■ インターホンの使いかた ■くわしくは101ページ

くわしくは

67ページ

画面や音の設定を変更する■ 画面を白黒反転する ■くわしくは

105ページ■ 画面のコントラストを調節する ■■ 画面の明るさを調節する ■くわしくは

107ページ

くわしくは109ページ■ 音声やメロディーの大きさ（音量）を変更する ■■ 沸き上がり時のメロディーを変更する ■くわしくは111ページ

くわしくは

117ページエネチェックを使う■ エネチェックのしくみ ■くわしくは119ページ■ ガス・水・電気の使用量、光熱費、CO2排出量、環境貢献度（めやす）を見る ■■ 環境貢献度（めやす）を見る ■■ エネLive表示 ■125ページ

くわしくは127ページ
くわしくは

129・137ページ■ 従来ご使用の給湯器の選択 ■

くわしくは141ページ

くわしくは143ページ■ 過去のすべての実績データを消去する ■エネチェック設定 ガス

トップ

ガス単価

400円/

ガス目標

5,000円/30日

目標設定

単価

ガス

戻る

123ページ

くわしくは■ 単価料金と目標値の変更 ■■ CO2係数の設定 ■くわしくは5/24（木） PM 9：30

ガス 今月の使用量
目標ライン 4,000円 10.0（円/ ）3667/ 9.12
今月4222/ 10.56
先月4667/ 11.67
前年

判定

メニュー

一覧 月週日くわしくは145ページ

5/24（木） PM 9：30

トップ

1

5

ガス 今月の一覧（m3）

10

15

メニュー

20

25

30

使用量 月週日

4もくじ（詳細もくじ）
ページ

主な機能紹介●主な機能紹介

1●温水温度暖房を使う

69●安全上のご注意

6

温水温度暖房をする

69

タイマー運転をする（温水温度暖房予約）
夜間省エネ暖房をする
暖房時のガス燃焼を設定する
暖房温度の手動・自動設定について

71
74
76
78

長期使用製品安全点検制度に関するお願い●各部のなまえとはたらき

17

21

ガス熱源機
21
タンクユニット
22
ヒートポンプユニット
22
浴室リモコン23
浴室リモコン（表示画面）
24
台所リモコン25
台所リモコン（給湯操作画面）
26
台所リモコン（温水温度暖房操作画面）
27
台所リモコン（温水温度暖房画面）
28
台所リモコン（暖房操作画面）
29
台所リモコン（暖房画面）
30
台所リモコン（運転スイッチ「切」時の表示画面） 31
増設リモコン32
増設リモコン（表示画面）
33●タッチパネルの取り扱い注意・液晶表示の注意 34●お使いになる前の準備

35

初めてお使いのとき時計を合わせる

3536●給湯を使う
給湯温度を調節する
優先スイッチの使いかた●おふろを入れる
自動運転でおふろを入れる
おふろの湯量（水位）を調節する
おふろの温度を調節する
おふろの保温時間を変更する●おふろに入って操作する
おふろをあつくする（おいだき）
おふろをぬるくする
おふろのお湯をふやす●おふろから出たあとにおふろの配管を洗浄する

5

ページ

38
38
41

42
42
47
51
54

57
57
59
60

61
61

● BGM 機能の使いかた

63

おふろで音楽を聴く

63●インターホンの使いかた

67

浴室から台所へお話しする
台所から浴室へお話しする

67
68●暖房を使う浴室暖房を運転させる
浴室暖房を自動運転と連動する
床暖房・浴室暖房以外の暖房の使いかた●床暖房を使う
床暖房をする
タイマー運転をする（床暖房予約）
ひかえめ運転をする●便利な使いかた

80
80
84
86

88
88
90
93

95

お好きな時間におふろを入れる（予約運転）
95
ゆらぎのシャワーを使う
97
不在日数を設定する
99
リモコン表示を節電する（セーブモード） 101
テレコントロールについて
105●画面や音の設定を変更する

105

画面を白黒反転する
105
画面のコントラストを調節する
107
画面の明るさを調節する
109
音声やメロディーの大きさ（音量）を変更する 111
沸き上がり時のメロディーを変更する
117●エネチェックを使う

119

エネチェックのしくみ
119
ガス・水・電気の使用量と光熱費・CO2 排出量を見る 123
環境貢献度（めやす）を見る
125
エネ Live 表示127
単価料金の変更
129
目標値の変更137
従来ご使用の給湯器の選択
141
143
CO2 係数の設定
過去のすべての実績データを消去する
145●知っておいてください

147

冬期の凍結による破損防止について147
ヒートポンプユニット、フィン氷結のお知らせ 150
日常の点検・お手入れのしかた
151
長期間使用しない場合は155
故障かな？と思ったら
156
機器の再設定162
主な仕様・能力表163
アフターサービスについて165

安全上のご注意
このシステムを安全に使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。
これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。表示と意味は下記の通りです。
内容の区分
表

警告

意
味

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

安全上のご注意示

危険注意
この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う
可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

上記に述べる軽傷、物的損害とはそれぞれ次のようなものをいいます。
軽
傷：
物的損害：

治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど ( 高温・低温 )・感電などをさします。
家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

絵表示の意味一般的な危険警告注意

火災注意

一般的な禁止触れないこと

ぬれ手禁止

分解禁止

必ず行うこと電源プラグをコンセントから抜く

危険
ガス漏れに気付いたときの処置①すぐに使用をやめ、ガス栓を閉める。

②窓や戸を開けガスを外へ出す。

③もよりのガス事業者（供給業者）に連絡する。

ガス栓

閉める

屋外で
電話する

必ず行うこと6安全上のご注意

危険
ガス漏れに気付いたら下記行為は厳禁
安全上のご注意

火を使ったり電源プラグの抜 電気器具（換気扇など）のス ガスのにおいのする場所でのき差し禁止
イッチの「入・切」禁止
電話の使用禁止

ガス漏れに気付いたときは、ガス事業者の係員による処置が終わるまで上記のことを行わないこと。
炎や火花で引火して爆発事故を起こすことがあります。

ヒートポンプユニットの屋内設置禁止

給排気管の点検必要

ヒートポンプユニットは屋外設置専用です。絶対に屋内（波板囲いを含む）に設置して使用しないでください。万が一ヒートポンプユニットの冷媒が漏れると、酸欠により死亡または重傷事故（脳機能障害など）に至るおそれがあります。

給排気管がはずれていたり、鳥の巣やススや落雪などで詰まっていないか、ときどき点検してくだ
さい。室内に燃焼排ガスが入って一酸化炭素中毒のおそれがあります。
鳥の巣
燃焼排ガス

屋内

屋外

排気管
（給排気管）
屋外

屋内

給排気筒
トップ

警告
機器の銘板を確認
使用するガス熱源機が使用するガスの種類（ガスグループ）および使用する電源（AC100V・50-60Hz 共用）に適合していることを機器の銘板で確認してください。表示以外のガス種および電源を使用すると不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、異常点火でやけどをしたり、機器が故障する場合がありますので使用しないでください。

※下図は銘板の一例です。

品名
型式名

ガスの種類
右は都市ガス

（13A-12A用の例（※この機器の銘板
はフロントカバーのここに貼ってあります

都市ガス 13A用 12A用

電源

定格電圧
定格周波数

製造年月

（

（ 右は2020年5月生産の例AC 100V
50-60Hz20.05 −

こ の シ ス テ ム に は 単 相 2 線 式 200V（5060Hz）と AC100V（50-60Hz）が必要です。

7

警告
システムの構成を確認

ガ ス 熱 源 機
タ ン ク ユ ニ ッ ト
ヒートポンプユニット

安全上のご注意

・このシステムは、次の型式のユニットが接続してあることを確認してください。
他の機種との組み合わせはできません。
RHBH-CEM242AFF2-1
RTU-C301
RHP-C60（A）
・RHP-C60（B）

工事は資格必要

改造・分解禁止
・絶対に改造・分解は行わないでくだ
さい。改造・分解は一酸化炭素中毒などのおそれがあります。また、火災の原因になります。

このシステムの設置・移動および付帯工事には専門の資格・技術が必要です。工事は必ずお買い上げの販売
店または施工店に依頼してください。

火災予防のために必ず守ること
・ガス熱源機周辺の物とは常に下図の離隔距離を確保してください。
側方
4.5cm
以上

側方
15cm
以上

・給排気筒トップが洗たく物などでおおわれないようにしてください。

上方
30cm以上側方
前方15cm
60cm 下方 以上
前方以上 15cm
4.5cm以上
以上(メンテスペース60cm以上)
側方
4.5cm
以上

・給排気筒トップの周囲には、紙や木材などの燃えやすい物を置かないでください。
・給排気筒トップの周囲では、
スプレー・ガソリン・ベンジンなどの引火性危険物を置いたり、使用したりしないでください。引火して火災のおそれがあります。

・給排気筒トップの周囲にスプレー缶・カセット
こんろ用ボンベなどを置いたり、使用したりしないでください。熱でスプレー缶内の圧力が上
がりスプレー缶が爆発するおそれがあります。

ヒートポンプユニットの囲い設置禁止

給排気筒トップに囲いをしない

ヒートポンプユニットを増改築などによって屋内状態にしないでください。機器や、機器の空気吸込口や空気吹出口を波板やビニール・塗装時に使用した養生シートなどで囲わないでください。万が一ヒートポンプユニットの冷媒が漏れると、酸欠により死亡または重傷事故（脳機能障害など）に至るおそれがあります。

増改築などによって給排気筒トップを屋内の状態にしたり、ビニールや波板などで囲いをしないでください。一酸化炭素中毒や火災の原因となりま
す。

屋内
状態

必ず行うこと

分解禁止

一般的な禁止8

安全上のご注意

警告
機器の異常に気付いたら安全上のご注意

・使用中に異常な臭気・異常音・異常な温度を感じた場合、機器が使用途中で消火してしまった場合はただちに使用を中止してガス栓を閉めてください。
・異常を感じたときは、「故障かな？と思ったら」（156 〜 161 ページ）に従ってください。
上記の処置をしても直らない場合は使用を中止して、お買い上げの販売店または当社お客様センターにご連絡ください。
リンナイ㈱お客様センターフリーダイヤル：0120 − 054321

・地震・火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止してガス栓・給水元栓を閉めてください。
①給湯栓をすべて閉める。

②運転スイッチを「切」にする。

優先

41℃

おい
だき

設定

AM

ガス栓

♪ 3/31（土）
暖房へ LIVEガス 2.45m3/h③ガス栓を閉める。

10：00
保温
暖房中

閉める

▲
▼

閉める

ご使用について・浴槽のふたの上に乗ったり手をついたりしないでください。ふたがはずれておぼれたり、やけどなどの思わぬ事故のおそれがあります。

ガス熱源機・タンクユニットの屋外設置禁止
ガス熱源機・タンクユニットを屋外や浴室内に設置して使用しないでください。
風で炎が機器の外にあふれて火災の原因になります。また、雨水の浸入や炎が風にあおられて故障の原因になります。

ガス事故防止のために
ガス熱源機本体やガスの接続口・排気口などに乗らないでください。けがやガス熱源機の変形によるガ
ス漏れ・不完全燃焼のおそれがあります。
このガス熱源機はねじ接続です。ガス接続工事はお買い上げの販売店または施工店に依頼してください。

屋外
屋内

ソーラー接続禁止
このシステムは、太陽熱温水器（ソーラーシステム）とは接続しないでください。機
器故障の原因となります。また別売のソー
ラー対応ユニットを接続しても誤動作の原
因となりますので使用しないでください。

ゆらぎのシャワー使用上の注意
・次の方はゆらぎのシャワーを使用しないでください。
体調をくずすことがあります。
①妊娠中の方②医者から入浴を禁じられている方③お酒を飲んだあとや深酒をされた方④高血圧の方
⑤体力の弱っている方⑥体調の悪い方9

警告
やけど防止のため
安全上のご注意■出始めのお湯は手や体にかけない
お湯を止めた後に再使用するときや、お湯の量を急に少なくしたとき、トイレの水を流すなど大量の水を使用して給水圧が下がったとき、あるいは万が一機器の故障の際には、熱いお湯が出ることがあります。やけどの予防のために出始めのお湯は手や体にかけないでください。

■給湯使用時は給湯栓が熱くなるのでやけどに注意する■シャワー・給湯の使用中は、使用者以外はお湯の温度を変更しない
突然、熱湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思わぬ事故につながることがあります。

■手のひらで湯温を十分に確認する
・やけど防止のため、お湯を出す前にリモコンの給湯温度表示を確認し、出始めのお湯は体にかけないようにして、手で湯温を確かめてからお使いください。特に高温のお湯を使った後に再使用する場合は、配管中に熱いお湯が残っていることがありますのでご注意ください。また、使い始めは正常でも使用中に熱くなる場合もありますので、熱いお湯が出た場合はすぐに使用を中止してください。なお、このような状態が続く場合は機器の故障の可能性がありますので、お買い上げの販売店または当社お客様センターにご連絡ください。
リンナイ㈱ お客様センター フリーダイヤル：0120 − 054321
・おいだき中やおいだき後は、浴槽の上部と下部で湯温に差がある場合があります。やけど防止のため、入浴時にはよくかきまぜて、湯温を手で確かめてから入浴してください。
・給水温が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出ることがあります。このような場合は湯量を多めにしたり、必要に応じて水を混ぜてから湯温を確認してお使いください。
・おふろ沸かし（沸かし直し）時やおいだき運転中は、循環アダプター付近が熱くなっていますので注意してください。保温中も定期的においだきしますので注意してください。また、
循環アダプターも熱くなっていますので、さわらないでください。

■パネルヒーターの表面はさわらない・やけどの危険性があります。特に小さなお子様のいる家庭では注意が必要です。

床暖房の使用上の注意
・スプレー缶・カセットこんろ用ボンベ・ライターなどを床暖房の上に置かないでください。熱で圧力が上がり、爆発するおそれがあります。
・床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべったりしないでください。低温
やけどを起こす心配があります。
特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげる
ことが必要です。
①乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かせない方②疲労の激しいときやお酒や睡眠薬を飲まれた方③皮膚や皮膚感覚の弱い方必ず行うこと一般的な禁止10安全上のご注意

警告
電気事故防止安全上のご注意・電源ケーブルを切断して延長はしないでください。電源ケーブル
がコンセントに届く範囲としてください。感電や火災などの原因となります。

・電源プラグのほこりなどは定期的に取ってください。電源プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

・電源プラグは根元まで完全に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。傷んだ
電源プラグ、緩んだコンセントは使わないでください。

・ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。感電のおそれがあります。

・電源ケーブルを引っぱって電源プ
ラグを抜かないでください。電源ケーブルを引っぱると破損して感電や火災の原因になります。

・このシステムの機器はアースが必要ですのでアースされていることを確認してください。

アース線

ヒートポンプユニットに対する注意
・タンクユニット内の漏電しゃ断器の動作を確認してください。故障のまま使用す
ると感電することがあります。
故障の場合はお買い上げの販売店または当社お客様センターにご連絡ください。
リンナイ㈱ お客様センター
フリーダイヤル：0120 − 054321
・異常時（焦げ臭いなど）は、タンクユニッ
ト内の漏電しゃ断器の電源レバーを下げて電源を「OFF」にし、お買い上げの販売店または当社お客様センターに連絡してください。異常のまま使用すると、故
障や感電・火災の原因になります。
リンナイ㈱ お客様センター
フリーダイヤル：0120 − 054321

11・機器の上に乗ったり、物を載せたりしない
ヒートポンプユニットのフィンや空気吹出口に棒や指を入れないでください。けがや機器故障の原因になります。
・熱いとき、ヒートポンプユニットの接続口や水抜き栓にはさわらないでください。運転中および停止直後は熱くなっており、やけどのおそれがあります。
・漏電しゃ断器の操作をするとき、濡れた
手で操作しないでください。感電の原因になります。
・可燃性ガスや引火物を近くに置かないでください。発火・火災になるおそれがあ
ります。

注意
ご使用上の注意！
いっあつ

給湯・シャワー・おふろ沸かし・暖房以外の用途には使用しないでください。
思わぬ事故や故障の原因になります。

安全上のご注意

使用中や使用直後は排気口・給排気筒トップやその周辺
は高温になっています。やけど防止のため、絶対に手を触れないでください。

ガス熱源機のドレン配管接続口やシス
テムの排水口から排出される水は、飲用・調理用・飼育用などに使用しないでください。

排気口や給排気筒トップに指や棒を入れないでください。故障やけがの原因になります。

ヒートポンプユニットのアルミフィンにさわらないでください。故障やけがの原因になります。

アンモニアを発生させる物（ペットのト
イレや堆肥など）は機器と同じ部屋に置かないでください。アンモニアが機器に悪影響を与え、故障の原因となります。

廃棄時の注意機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。お客様ご自身で処理する
場合、乾電池の使用している機器は、必ず乾電池を取りはずしてから正規の処理を行ってください。

お子様に対する注意
おふろを沸かしているとき（浴槽に湯はりしているとき）にお子様を浴室で遊ばせないようにしてください。浴槽に落ちますと思わぬ事故につながることがあります。入浴中お子様が浴槽に潜ったりしないようにしてください。特に小さなお子様のいるご家庭では注意が必要です。
お子様だけで入浴させたりお湯を使わせたりしないでください。

ヒートポンプユニットの保守・点検のためのスペースについて・機器の点検・修理ができるよう十分なスペースを確保してあることを確認してください。
（前方 600mm 以上の確保）
・ガス熱源機とタンクユニットとヒートポンプユニットはそれぞれ異なる電源が必要です。
ガス熱源機は単相 2 線式 AC100V（50-60Hz 共用）、タンクユニットとヒートポンプユニットは単相2 線式 AC200V（50-60Hz 共用）です。所定電源以外を使用すると火災や故障、感電の原因となります。
・この機器は一般家庭用です。業務用途にはご使用にならないでください。
・キッチンの換気扇の近くには設置していないことを確認してください。
油分の付着や燃焼排ガスにより、性能低下や機器故障の原因になります。
・タンクユニット・ヒートポンプユニットは、小動物のすみかになるような場所には設置していないことを確認してください。小動物が侵入して、内部の電気部品に触れると、故障や発煙・発火の原因になることがあります。また、周辺をきれいに保つようにしてください。

必ず行うこと一般的な禁止ぬれ手禁止

触れないこと電源プラグをコンセントから抜く

12安全上のご注意

注意
ヒートポンプユニットの設置場所（雰囲気）について
安全上のご注意

・機器は豪雨などのときにも冠水することがなく、排水が十分にできることを確認してください。漏電や故障の原因となります。
・機器は水平に設置してあることを確認してください。
・積雪地域に設置する場合は、ヒートポンプユニットを架台の上に置き、防雪カバー、防雪パネル（別売品）を取り付けるなどして、降雪や除雪によって雪が空気吸込口・吹出口から入らないようにしてください。
また、屋根などからの落雪が予想される場合は、弊社推奨品の防雪屋根など取り付けて、落雪から機器を保護してください。

使用上のご注意
・このシステムの暖房回路方式は密閉式です。暖房回路内の圧力確認、不凍液の点検・交換、膨張タンクのガス封入圧力の確認、逃し弁の作動確認など、日常の点検・お手入れが必要です。151 〜 154 ページの「日常の点検・お手入れのしかた」の項をよくお読みになり、必ず行ってください。これらの日常の点検・お手入れを行わないと、機器の故障の原因となります。

不凍液の使用と保管について
・このシステムは、不凍液専用です。暖房循環液には、必ずリンナイ指定の不凍液を使用し、他の不凍液および水は使用しないでください。また、不凍液は必ず適切な濃度で使用してください。
（防錆と凍結予防のため）・不凍液を使用しなかったり、リンナイ指定品以外の不凍液の使用・種類の異なる不凍液の混合使用・不適切な濃度での使用による機器や配管まわりの凍結・破損・腐食については保証期間内でも有償修理となります。
・不凍液は定期的な点検や交換が必要です。151 ページの「不凍液の点検と交換（有料）」の項
に従い、お買い上げの販売店または当社お客様センターへ連絡してください。
リンナイ㈱ お客様センター
フリーダイヤル：0120 − 054321
・不凍液は幼児の手の届かない所に保管してください。

・絶対に飲用しないでください。
万一、飲んだ場合には吐かせて、医師の診断を受けてください。
・皮膚や衣類に付着したときは、よく水洗いしてください。

13

お願い
増改築する場合
安全上のご注意・塀などを増設する場合は、空気の流れが停滞しないように考慮してください。また、機器の点検・修理のための空間を確保してください。燃焼不良の発生を防止するためです。
機器の点検修理のための空間については、お買い上げの販売店または当社お客様センターにお問い合わ
せください。
リンナイ㈱ お客様センター フリーダイヤル：0120 − 054321

機器の設置状態の確認
・本システムの機器の設置にあたって次の項目をチェックしてください。
①機器は傾いて設置されていませんか？
②ガス熱源機の給排気筒トップは冷・暖房機や換気扇の吹き出し口や吸い込み口付近は避けてありますか？正常な燃焼の妨げになることがあります。
③棚の下など落下物の危険はありませんか？
④メンテナンスができない場所に設置されていませんか？メンテナンスをお断りすることがあります。
なお、高所作業に必要な足場や作業にかかる費用は、保証期間中であってもお客様のご負担となります。
⑤近隣の家が騒音（燃焼音・燃焼用送風機・ポンプ回転音・ヒートポンプユニットの運転音など）で迷惑にならない場所に設置してありますか？
⑥ガス熱源機の給排気筒トップへの積雪や、屋根から落ちた雪で給排気筒トップが閉そくされることはあ
りませんか？不完全燃焼の原因になります。
⑦ヒートポンプユニットの空気吸込口・吹出口が降雪や除雪による雪・屋根などからの落雪で閉そくされることはありませんか？能力不足や機器の故障の原因となります。
以上の項目を満足していない場合には、お買い上げの販売店または施工店に連絡し、設置場所を変更してください。
・増改築によって、燃焼排ガスが直接建物の外壁・窓・ガラス・網戸・アルミサッシ・車などに当たらないようにしてください。
・植物やペットなど、燃焼排ガスによって加熱されると困るものや悪影響を受けるものは給排気筒トップの周囲に置かないでください。
・植物やペットなど、ヒートポンプユニットからの冷風により悪影響を受けるものは、ヒートポンプユニッ
トの周囲に置かないでください。
・温泉水や地下水や井戸水は、水質によっては機器の配管内部に異物が付着し、故障することがあります。
その場合は、保証期間内でも修理は有料となります。また、浴槽のお湯の水質を変える機器を使用しな
いでください。
・この機器は一般家庭用です。業務用として多頻度・長時間のご使用は、機器の寿命を著しく縮めることになりますのでご承知おきください。この場合の修理は保証期間内でも有料となります。
・市販の湯冷め防止器など、当社専用の別売品以外は使用しないでください。
・事故防止のため、この機器専用の付属品・別売品以外は使用しないでください。
・屋内壁掛設置型の設置・移動および付帯工事は、法律（特特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律第 6 条の規定による表示
定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律）に基づい工事事業者の氏名て行い、工事完了後機器本体と給排気管に右のような法定又は名称及び連絡先
TELのステッカー（表示ラベル）を貼ることになっていますので監 督 者 の 氏 名確認してください。
資 格 証 の 番 号
もし右記のステッカーが貼られていない場合は、施工店に
施 工 内 容 及 び
施 工 年 月 日
確認してください。設置工事の不備による事故・故障は保年月日
証の対象とはなりませんのでご注意ください。
・この機器は海抜 1,000 ｍまで使用できます。1,000 ｍを超える地域で使用すると、点火不良などの不具合が発生することがあります。

入浴剤について・硫黄・酸・アルカリを含んだ入浴剤や洗剤は、熱交換器などが腐食する原因となるものがありますので入浴剤などのご注意文を十分にご参照ください。

必ず行うこと・泡の出る入浴剤は使用しないでください。使用した場合、循環不良となりおふろ沸かしができません。

一般的な禁止14安全上のご注意

お願い
ご使用上の注意
安全上のご注意

・お手入れの際、長期間使用しない場合、および凍結防止のため水抜きを行うとき以外は漏電しゃ断器を OFF にしたり電源プラグを抜かないでください。
・運転スイッチを切った状態で、給湯栓を開けて水を出したり、シャワーを浴びな
いでください。機器内通水部分の結露により、機器の寿命が短くなります。
・断水時には運転を停止して給湯栓を閉めてください。給湯栓を開けたままにしておくと、給水が復帰したときに水が流れっぱなしになります。また断水が復帰した後、使い始めのお湯は飲用や調理用などには用いないでください。飲用や調理用に適さない水が給水配管内にとどまることがあります。給湯栓から十分に水を流してから使用してください。

・給水配管が新しい場合や水質によっては、銅イオンがわずかにお湯の中に溶出し、青色の化合物が生成され、浴槽やタオルなどが青くみえることがあります。健康上支障ありませんが、中性洗剤で洗い、すすぎをよくすることにより、発色しにくくなります。
・塩素系のカビ洗浄剤や酸性の浴室用洗剤・消臭剤または塩などが、機器やガス管などにかかった場合はすぐに十分な水洗いをしてください。思わぬ事故や故障の原因となります。
・浴槽の循環アダプターをタオルなどでふさがないでください。ふさぐ と 循 環 不 良 と な り、
おふろ沸かしができません。

雷が発生したときの注意
・雷が発生しはじめたらすみやかに運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜き、漏電しゃ断器を OFF してください。雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。また、このとき濡れた手で電源プラ
グにさわらないでください。感電のおそれがあります。
・雷が遠ざかったことを確かめてから、漏電しゃ断器を ON にして電源プラ
グがぬれていないことを確認してコンセントにしっかりと差し込み、時刻・温度などの再設定をしてください。

機器周辺部の点検機器の設置状況などを確認する

・ヒートポンプユニットの周囲に通風の妨げとなるものが置かれている場合は取り除いてください。性能低下や故障の原因となります。

・以下の場所に設置されている場合は、事故や故障の原
因となります。
・タンクユニット・熱源機においては− 20℃以下となる場所、ヒートポンプユニットにおいては− 25℃以下となる場所
・タンクユニット・熱源機においては屋外、ヒートポ
ンプユニットにおいては屋内
・階段・避難口などの付近で、避難の支障となる場所
・塩害地（海浜地区で潮風直接当たる場所）
・冠水する場所や排水しにくい場所
・ヒートポンプユニットは、作動中に運転音がします。
運転音や振動が気になる場所（隣家の迷惑になる場所）に設置されている場合は、お買い上げの販売店
または当社お客様センターにご連絡ください。
リンナイ㈱ お客様センター
フリーダイヤル：0120 − 054321

・積雪時は機器の周囲を除雪してください。
誤動作や故障の原因となります。
・テレビ・ラジオのアンテナより 3m 以上
離してください。テレビ・ラジオに映像の乱れや雑音が生じることがあります。
・ヒートポンプユニットからは沸き上げ中に冷風がでます。冷風が直接動植物などに当たらないようにしてください。

15

お願い
ヒートポンプユニットのご使用にあたって
安全上のご注意

このシステムは、ガス熱源機とタンクユニットとヒートポンプユニットから構成されています。ヒートポ
ンプユニットは、ガス熱源機に接続された台所リモコンの暖房運転に従って運転します。

飲用に使うときは・そのまま使用しないでください。
飲用されるときは下記の点に注意し、必ず一度、やかんなどで沸騰させてください。
・必ず水質基準に適合した水を使用してください。
・熱いお湯が出てくるまでの水（配管内に貯まっている水）は、雑用水としてお使いください。
・固形物や変色・濁り・異臭があった場合は、飲用には使用せず、お買い上げの販売店または当社お客様センターに点検を依頼してください。
リンナイ㈱ お客様センター フリーダイヤル：0120 − 054321

日本国内向けです・海外での設置および使用はしないでください。

停電時のご注意
・停電すると使用できません。
水も出なくなることがありますが、このようなときは給湯栓を閉めてください。
・冬季などに停電した場合は、凍結のおそれがあります。148 〜 149 ページの水抜き方法を参照し、シ
ステムの水抜きを行ってください。

断水したとき・断水時や近くで水道工事が行われるときは、このシステムの給水元栓を閉めてください。
・断水復旧後は給湯栓を開き、水の汚れがなくなったのを確認してから使用を再開してください。

リモコンの取り扱いについて・リモコンはお子様がいたずらしないように注意してください。思わぬ事故や故障の原因になります。
・浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。また、台所・増設リモコンは防水タイプではありませんので水をかけないようにしてください。故障の原因になります。
・リモコンのお手入れの際には、台所用中性洗剤（食器・野菜洗い用）以外の洗剤やみがき粉・シンナー・
ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズがつきます。
・台所リモコンに洗剤をかけたり、水洗いしたりしないでください。また、台所リモコンの周りの壁にかけて垂れた洗剤や水はリモコンにかからないように拭きとってください。リモコンに洗剤や水が浸入して、故障の原因となります。
♪ 3/31（土）
暖房へ LIVEガス 2.45 m3/h

優先

41℃

おい
だき

設定

AM

10：00
保温

♪ 3/31（土）
暖房へ LIVEガス 2.45 m3/h

暖房中

優先

▲

おい
だき

▼

41℃
設定

AM

10：00
保温
暖房中

▲
▼

・リモコンは乱暴に扱わないでください。故障の原因になります。

一般的な禁止必ず行うこと電源プラグをコンセントから抜く

16

安全上のご注意
長期使用製品安全点検制度に関するお願い
長期使用製品安全点検制度について
安全上のご注意・長期使用製品安全点検制度とは「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品の経年劣化による重大事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度」です。

特定保守製品について
・この機器は消費生活用製品安全法（消安法）で指定された特定保守製品です。
・特定保守製品とは「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なもの（消安法第 2 条第 4 項）」として指定された製品です。

点検（有償）について
・特定保守製品は、経年劣化による重大事故を防止するため、製品ごとに設定された点検期間中に法定の点検を受けることが製品の所有者の責務として求められています（消安法第 32 条の 14）。この機器のフロントカバーに表示してある点検期間になったら、忘れずに点検を受けてください。なお、法定の点
検後も機器を使用する場合は、点検の総合判定に基づいた点検時期（点検員が点検時にお知らせします）に再度点検を受けることが、この機器を安全にお使いいただくために必要となりますのでご注意ください。
・上記点検は、点検の基準に機器が適合しているかどうかを確認するものであって、その後の安全を担保するものではありません。

機器への表示について
・特定保守製品には、機器本体に特定保守製品・型式・特定製造事業者等名・製造年月・設計標準使用期間・点検期間・問合せ連絡先を表示することになっています。機器のフロントカバーに上記項目が表示されていますので、確認してください。
※下図は表示の一例です。
特定保守製品
フロントカバーのここに表示してあ
ります。

型式：
特定製造
事業者名 特定製造事業者等名
住

所

製造年月：

年

月

設計標準使用期間： 年
点検期間：
年 月〜
連絡先事業者
および部署名 問合せ連絡先
電話番号

17

年

月

所有者登録について
安全上のご注意

・特定保守製品の所有者は、この機器の製造事業者に法定の所有者登録をすることが求められています（消安法第 32 条の 8 第 1 項）。同梱の「所有者票」に記載して投函またはインターネットでご登録ください。
聞き間違いなどによる誤登録を防ぐため、電話による登録は受け付けておりませんのでご了承ください。
また、引っ越しなどで住所が変わった場合や所有者が変わった場合など所有者登録の内容に変更が生じた場合には、
速やかに登録内容を変更することが求められています（同第 2 項）。速やかにリンナイ（株）
保守点検コールセンターまでご連絡ください。登録内容の変更を行わないと点検の通知が届かなくなりますので、必ずお知らせください。
リンナイ（株） 保守点検コールセンター フリーダイヤル：0120 − 493110
・販売事業者（特定保守製品取引事業者・販売店）は、お客様から所有者登録のための所有者情報のご提供を受けた場合、所有者票を送付するなどの方法でこの製品の製造事業者に所有者情報を提供することになっています。
・所有者登録いただいた情報は消安法・個人情報保護法および当社規程により適切な安全対策のもとに管理し、リコール等製品安全に関する重要なお知らせや、点検の通知・適切な保守・点検の実施以外には使用いたしません。
■所有者登録の方法
・所有者票（返信ハガキ）でのご登録所有者票に記載して投函してください。
紛失などにより所有者票が手元にない場合は、リンナイ（株） 保守点検コールセンターまでご連絡ください。
リンナイ（株） 保守点検コールセンター フリーダイヤル：0120 − 493110
・インターネットでのご登録
下記アドレスにアクセスし、画面の案内に従って登録してください。
https://user.rinnai.co.jp/

点検の通知について
・この機器の所有者は製造事業者から点検期間の始まる時期に法定の点検通知を受けることになっています。
・所有者登録をしていただいた方に、点検期間の始まる時期に法定の点検通知をいたします（消安法第32 条の 12）。

設計標準使用期間について
・この機器は、設計標準使用期間※を 10 年と算定しており、適切な点検を行わずにこの期間を超えて使用すると、経年劣化による一酸化炭素中毒や火災などのおそれがあります。
※設計標準使用期間とは、標準的な使用条件（次ページの「設計標準使用期間の算定の根拠について」参照）で適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、機器ごとに設定されるものです（消安法第32 条の 3）。保証書にある無償保証期間とは異なるものですのでご注意ください。

18安全上のご注意
長期使用製品安全点検制度に関するお願い
設計標準使用期間の算定の根拠について
安全上のご注意

・この機器の設計標準使用期間は、製造年月を開始時期とし、給湯部分については JIS S 2071「家庭用ガス温水機器・石油温水機器の標準使用条件及び標準加速モード並びにその試験条件」の「6 標準加速モード」に、ふろ部分については JIS S 2072「家庭用ガスふろがま・石油ふろがまの標準使用条件，標準
加速モード及び試験条件」の「4 ふろがまの標準使用条件」に、温水暖房・乾燥の部分については JIS
S 2074「家庭用ガス温水熱源機の標準使用条件，標準加速モード及び試験条件」の「4 ガス温水熱源機の標準使用条件」に、それぞれ従って以下の標準使用条件を想定して耐久試験を行い、経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないことを確認した時期を終了時期として設定しています。
温水暖房・乾燥の標準使用条件

給湯の標準使用条件
家族構成
用途
季節
気温・湿度
電源電圧・周波数
給水温度
出湯温度
1日使用量
1日使用時間
1年使用日数

4人世帯
洗面・台所・湯はり・シャワー
中間期（春・秋）
20℃・65％AC100V・50-60Hz
15℃
40℃
456リットル
1時間
365日

家族構成

4人世帯

用途

①床暖房・脱衣室洗面室暖房・浴室暖房②浴室乾燥・浴室衣類乾燥・ミストサウナ

使用期間
電源電圧・周波数
温水温度
使用回数

ふろの標準使用条件
家族構成
4人世帯
用途
ふろの沸かし上げ・ふろのおいだき
中間期（春・秋）
季節
20℃・65％
気温・湿度
電源電圧・周波数 AC100V・50-60Hz
浴槽の水量
180リットル
沸き上げ温度（沸かし上げ・おいだき） 40℃
沸かし上げ回数
おいだき回数
1年使用日数

使用時間

熱源機運転時間
熱源機燃焼時間①床暖房・脱衣室洗面室暖房・浴室暖房
冬期：116日 (11月17日〜3月12日)②浴室乾燥・浴室衣類乾燥・ミストサウナ
365日（1日/週）
AC100V・50-60Hz
60℃・80℃
床暖房・脱衣室洗面室暖房・浴室暖房：2回/日
浴室乾燥・浴室衣類乾燥：1回/週
ミストサウナ：2回/週
床暖房：7時間10分/日
脱衣室洗面室暖房：1時間50分/日
浴室暖房：1時間50分/日
浴室乾燥：1時間20分/週
浴室衣類乾燥：1時間20分/週
ミストサウナ：1時間20分/週
1036時間／年
775時間／年

１回／週（水温15℃から40℃）
5回／日
365日

・この機器を上記の標準的な使用条件を超える使用頻度や異なる使用環境（高温・多湿・海岸近辺（塩害地域）
・高地（海抜 1,000m 以上）
・温泉水・井戸水・地下水使用など）などで使用すると、設計標準使用
期間より早く経年劣化を起こし、重大事故となるおそれがありますので、機器に表示している点検期間よりも早く点検を受けてください。詳しくはリンナイ（株）保守点検コールセンターまでご連絡ください。
リンナイ（株） 保守点検コールセンター フリーダイヤル：0120 − 493110
・この機器は一般家庭用です。業務用（ホテル・料理店・美容院などで使用）など、多頻度・長時間のご使用は、設計標準使用期間より早く経年劣化を起こし、重大事故となるおそれがありますので、このよ
うなご使用はおやめください。

点検の期間について
・この機器の点検期間は、機器のフロントカバーに表示されています。
（17 ページ「機器への表示について」参照）
・この機器は、設計標準使用期間（10 年）の終了時期の前後 1 年間を点検期間として設定しています。

19

点検のお申し込み・お問い合わせ先
安全上のご注意

・この機器の点検のお申し込み・お問い合わせは、下記の連絡先へお願いします。
■リンナイ（株） 保守点検コールセンター
フリーダイヤル：0120 − 493110
受付時間／平日 9：00 〜 19：00※土日・祝日など当社指定休日を除く。
・点検料金について
点検費用はお客様にご負担いただくこととなります。点検料金については上記フリーダイヤルにご確認ください。ホームページでは点検料金に関するご案内をしております。また、点検の結果、整備・修理が必要となった場合は、別途、整備・修理費用が発生します。
点検料金に関するご案内
https://www.rinnai.co.jp/safety/
・点検事業所は下記になります。
北海道（札幌・旭川・函館・釧路・帯広・北見）／青森県（青森・八戸）／岩手県（盛岡）／秋田県（秋田）／宮城県（仙台）／山形県（山形・酒田）／福島県（郡山・いわき）／新潟県（新潟・長岡）／東京都（東京・多摩）／神奈川県（横浜・厚木）／山梨県（山梨）／千葉県（千葉・松戸）／茨城県（水戸・つくば）／埼玉県（埼玉北・埼玉南・埼玉西・埼玉東）／群馬県（高崎）／栃木県（宇都宮）／愛知県（名古屋・岡崎・豊橋）／三重県（三重・四日市）／岐阜県（岐阜・東濃）／石川県（金沢）／富山県（富山）／福井県（福井）／長野県（松本・長野・上田）／静岡県（静岡・浜松・沼津）／大阪府（大阪）／奈良県（奈良）／和歌山県（和歌山・田辺）／京都府（京都・福知山）／滋賀県（滋賀）／兵庫県（神戸・姫路）／広島県（広島・福山）／岡山県（岡山）／山口県（山口）／鳥取県（山陰）／島根県（山陰にて担当）／香川県（高松）／高知県（高知）／徳島県（徳島）／愛媛県（松山）／福岡県（福岡・北九州）／佐賀県（佐賀）／熊本県（熊本）／長崎県（長崎・佐世保）／大分県（大分）／鹿児島県（鹿児島）／宮崎県（宮崎）／沖縄県（沖縄）点検事業所については下記URLからもご確認できます。
https://www.rinnai.co.jp/safety/■リンナイ（株） 保守点検コールセンター
フリーダイヤル：0120 − 493110
受付時間／平日 9：00 〜 19：00※土日・祝日など当社指定休日を除く。
・点検は弊社社員または弊社が認定した委託業者が行います。

部品の保有期間について
・この機器の部品の保有期間は下記になります。
保有期間（製造打切後）部品

名点検で不具合があった箇所を点検基準に適合させるために必要となる部品です。
点火・消火に関する部品：点火プラグ・イグナイタ
ガス・水通路に関する部品：パッキン・Oリング
安全装置に関する部品：フレームロッド・バイメタルスイッチ
温度ヒューズ・電流ヒューズ
漏電しゃ断器・サーミスタ・COセンサー

整 備 用
部
品

11年

補 修 用
性能部品

BL認定品：10年
BL認定品以外：7年

機器の機能を維持するために必要となる部品です。

※BL認定品には機器のフロントカバーに右記のうちいずれかの表示があります。

-bs
優 良 住 宅 部 品

日常の点検・お手入れについて
・この機器を安全にお使いいただくために、日常の点検・お手入れを行ってください。
・日常の点検・お手入れのしかたについては、151 〜 154 ページの「日常の点検・お手入れのしかた」
を参照してください。
・点火不良・異音・異臭・水漏れ・使用途中に火が消えるなどの症状がみられましたら、直ちに使用を中止し、リンナイ（株） お客様センターまでご連絡ください。
リンナイ（株） お客様センター フリーダイヤル：0120 − 054321

20

各部のなまえとはたらき
ハイブリッド給湯暖房システムは、ガス熱源機・タンクユニット・ヒートポンプユニットによって構成されています。
別売のリモコンによって操作します。

室内
ガス熱源機
各部のなまえとはたらき

室外タンクユニット

ヒートポンプユニット

ガス熱源機

RHBH-CEM242AFF2-1

ガスを燃焼させてお湯を作り、給湯・暖房・ふろの用途に使用できるように制御します。
給気筒

排気筒

圧力計確認窓
暖房回路の圧力を示します。確認の方法は「日常の点検・お手入れのしかた」（152ページ）をご覧ください。

21

タンクユニット

RTU-C301

ヒートポンプユニットで作った暖房用温水を一端貯めて、暖房に利用できるように制御します。

各部のなまえとはたらき

サービス扉（漏電しゃ断器）
漏電しゃ断器「日常の点検・お手入れのしかた」（153ページ）に記載の方法により動作確認をしてください。

ヒートポンプユニット

RHP-C60（A）・RHP-C60（B）

大気の熱を利用して効率よくお湯を作ります。
タンクユニットの貯湯量および暖房運転の ON/OFF により運転を発停します。

空気吸込口
空気吹出口

ドレン排出口22

各部のなまえとはたらき（つづき）
浴室リモコン

BC-100VC(A)・浴室に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると ｢ ピッ ｣ という操作確認音や音声でお知らせします。また、通話スイッチを押すと台所リモコン・増設リモコンのブザーが鳴り、台所などにいる人を呼び出すこともできます。
・浴室リモコン BC-MB100VC(A) と美・白湯ユニット UF-MBU2 をご使用の場合は、浴室リモコンに関する説明は、美・白湯ユニット UF-MBU2 に付属の取扱説明書をご覧ください。

各部のなまえとはたらき

1
12
11
10

通話

自動

2

優先

おい
だき

3

運転

4

選択

たし湯

ぬる湯

入／切

9

8

7

表示画面
お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。
自動スイッチ／ランプ（赤）おふろに湯はりをするときに押します。
（42 ページ参照）
おいだきスイッチ／ランプ（黄緑）
おふろのおいだきをするときに押します。
（57 ページ参照）
運転スイッチ／ランプ（黄緑）
お湯を使うときやおふろに湯はりをするときは「入」（表示画面・運転ランプ点灯）にします。
もう一度押すと「切」になります。どのリモコンで「入」「切」しても、すべてのリモコンの表示
画面・運転ランプは同時に「点灯」「消灯」します。
ぬる湯スイッチ
おふろのお湯をぬるくしたいときに押します。
（59 ページ参照）

6 5
たし湯スイッチ
おふろのお湯をふやしたいときに押します。
（60 ページ参照）
給湯温度スイッチ
給湯温度を変えるときに押します。
また、その他の設定を変えるときにも使います。
選択スイッチ
機能選択モードへの移行・解除を行います。
スピーカー
ここから音声が出ます。
優先スイッチ／ランプ（オレンジ）
給湯温度の優先権を切り替えるときに押します。
（41 ページ参照）
通話スイッチ／ランプ（黄）台所リモコンと通話するときに押します。
（67 ページ参照）

マイク（側面）
通話するときに使います。マイクは内蔵されているため、外からは見えません。

お願い・スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聞こえにくくなります。リモコンには水がかからないようにご注意ください。
・スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず ｢ ピッ ｣ という
操作確認音を確かめてください。

23

浴室リモコン（表示画面）
・スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。
点灯しない場合は、もう一度操作してください。
・下記の表示画面例は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。

1

2

4
6
3 5

7
各部のなまえとはたらき

13
8

12

11

給湯温度表示（単位℃を含む）
給湯温度のめやすを表示します。
ゆらぎ表示
この表示が点灯中はゆらぎのシャワーが使用できます。
高温表示（赤）
給湯温度が 60℃に設定されているとき点灯します。
予約表示
おふろの予約をしたときに表示します。
連動表示
自動スイッチと連動して浴室暖房をするように設定したときに点灯します。
保温表示
おふろのお湯を保温中に表示します。
ふろ・暖房燃焼表示（赤）
おいだき中や暖房運転中でガス熱源機が燃焼中に点灯します。
ふろ温度表示（単位℃を含む）
おふろの温度のめやすを表示します。
水位表示
おふろへの湯はり量のめやすを表示します。
実際の浴槽での水位とは一致しません。
ふろ運転表示自動・おいだき・たし湯・ぬる湯運転中およびふろの凍結予防運転中に点灯します。

10

9

「入」
・
「切」表示
機能選択モードでの各機能の状態（
「入」・
「切」
）
を表示します。
時刻表示
現在時刻を表示します。（台所リモコン設置時のみ）
故障表示
機器や使用方法に不具合があったときに点滅します。
（160 ページ参照）
機能選択モード表示
機能選択モード表示のときに、現在選ばれている機能を表示します。
機能選択一覧：BGM 音量（63 ページ参照）
暖房（80 ページ参照）
ふろ温度（51 ページ参照）
ふろ湯量（47 ページ参照）
連動（84 ページ参照）
ゆらぎ（97 ページ参照）
保温（53 ページ参照）
配管洗浄（61 ページ参照）
音声（111 ページ参照）
セーブ（101 ページ参照）※機能のうち、「暖房」および「連動」はシステムに対応した浴室暖房乾燥機をご使用の場合のみ選択できます。

給湯燃焼表示（赤）
給湯中や湯はり中でガス熱源機が燃焼中に点灯します。

24

各部のなまえとはたらき（つづき）
台所リモコン

MC-161VC(A)・台所に設置されているリモコンです。表示画面部分がタッチパネルになっています。各スイッチを操作すると ｢ ピッ ｣ という操作確認音や音声でお知らせします。
・下記の表示画面例は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。
・端末の構成によっては、表示しないタッチパネルスイッチがあります。

各部のなまえとはたらき♪ 3/31（土） AM 10：00
暖房へ LIVE
電 1.34 kW 保温

優先
フィン
氷結

41℃

おい
だき

暖房中

設定

▲

1

▼

7

2

6

3

5 4

（底面）

表示画面／タッチパネル

自動スイッチ／ランプ（赤）スイッチ表示部を指でタッチするとスイッチが動

おふろに湯はりをするときに押します。

作します。

（42 ページ参照）

お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。

通話スイッチ／ランプ（黄）運転スイッチ／ランプ（黄緑）

浴室リモコンと通話するときに押します。
（67

リモコンを使うときは「入」（ランプ点灯）にしページ参照）外部音楽プレーヤーが接続されています。もう一度押すと「切」になります。どのリる間は、通話ランプがゆっくり点滅します。（63

モコンで「入」「切」しても、すべてのリモコンページ参照）の表示画面・運転ランプは同時に「点灯」「消灯」

BGM 入力端子（底面）します。（通話するときは「入」「切」どちらでも可）

浴室リモコンで音楽を聴くときに、市販の音楽プ

マイク（底面）レーヤーと接続します。
（63 ページ参照）

通話するときに使います。

スピーカー
ここから音声が出ます。

お願いタッチパネルについて・先のとがったもので操作しないでください。故障の原因になります。
・ぬれた手で操作しないでください。故障の原因になります。
・強く押さないでください。故障の原因になります。
・ガラスでできています。衝撃を与えないでください。
・スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず ｢ ピッ ｣ という
操作確認音を確かめてください。

25

台所リモコン（給湯操作画面）
・表示部はタッチパネルになってます。

表示部にタッチすると、スイッチとなって動作します。

・スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示を確認してください。
表示が変わらない場合は、もう一度操作してください。
・下記の表示画面例は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。
・端末の構成によっては、表示しないタッチパネルスイッチがあります。

16
15
17

3

4

♪ 3/31（土） AM 10：00
暖房へ LIVE
電 1.34 kW 保温
高温
暖房中
℃
優先

41

フィン
氷結

おい
だき

設定

14

13

給湯／暖房操作画面切替スイッチ
給湯操作と暖房操作の画面を切り替えるときに
タッチします。
音楽プレーヤー接続表示
BGM 入力端子に、プラグが差し込まれているときに表示します。
高温表示
給湯温度が 60℃に設定されているとき点灯します。
優先表示
この表示が点灯中は給湯温度が変えられます。
給湯温度表示
給湯温度のめやすを表示します。
日付表示
現在の日付を表示します。
時計表示
現在の時刻を表示します。
故障表示
機器や使用方法に不具合があったときに点滅します。（160 ページ参照）
保温表示
おふろのお湯を保温中に点灯します。
凍結予防表示システムが自動的に凍結予防運転を行っているときに点灯します。
お知らせ

5

6 7 8 9▲▼

各部のなまえとはたらき

1

2

10
11
12

エネ LIVE 表示
エネ LIVE を設定しているときに表示します。
暖房表示・暖房タイマー待機表示
温水温度暖房、床暖房および浴室暖房その他暖房
運転中に点灯します。暖房タイマーの待機時にも点灯します。
給湯温度スイッチ
給湯温度を変えるときにタッチします。
設定スイッチ
各種設定画面を表示するときにタッチします。
おいだきスイッチ
おふろのおいだきをするときにタッチします。
（57 ページ参照）
予約表示
おふろの予約をしたときに表示します。
（95 ページ参照）
燃焼表示
給湯中や湯はり・おいだき・暖房中など、熱源機が燃焼しているときに点灯します。
ヒートポンプ沸上表示
ヒートポンプが沸し上げ運転を行っている場合に枠がぐるぐると回転表示します。タンクユニット側電
源 OFF 時は通信がなくなるため、この枠表示はな
くなります。
ヒートポンプフィン氷結表示
ヒートポンプのフィンが氷結した場合、枠内に表示します。
（次ページへつづく）

・暖房運転時は暖房負荷によっては、燃焼表示が点灯する場合と、しない場合があります。

26

各部のなまえとはたらき（つづき）
システムに対応した暖房機器を接続してご使用する

台所リモコン（温水温度暖房操作画面） 場合に表示されます。

・表示部はタッチパネルになってます。
表示部にタッチすると、スイッチとなって動作します。
・スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示を確認してください。
表示が変わらない場合は、もう一度操作してください。
・下記の表示画面例は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。
・端末の構成によっては、表示しないタッチパネルスイッチがあります。
各部のなまえとはたらき

1
給湯へ

3/31
（土） AM 10：00
LIVE 電 0.00 kW
給湯
℃
優先
省エネ

41

暖房

暖房

7

▲

H℃ ▼
6

2

暖房
設定

3

暖房
タイ
イマ
マー
ー

4

5

給湯／暖房操作画面切替スイッチ

暖房温度スイッチ

給湯操作と暖房操作の画面を切り替えるときに

温水温度暖房の温度を変えるときにタッチします。

タッチします。

（69 ページ参照）

夜間省エネ表示

暖房温度表示夜間省エネ設定をしているときに表示します。

温水温度暖房の温度のめやすを表示します。

暖房設定スイッチ（69 ページ参照）

温水温度暖房をタイマー設定したり、夜間省エネ

温水温度暖房運転スイッチ

設定、自動選択設定をするときにタッチします。

温水温度暖房を運転するときにタッチします。

（71・74・76 ページ参照）

運転中は表示が反転します。

暖房タイマースイッチ（69 ページ参照）

温水温度暖房をタイマー運転するときにタッチします。
タイマー運転中は、表示が反転します。
（71 ページ参照）

お願い
タッチパネルについて・先のとがったもので操作しないでください。故障の原因になります。
・ぬれた手で操作しないでください。故障の原因になります。
・強く押さないでください。故障の原因になります。
・ガラスでできています。衝撃を与えないでください。
・スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず ｢ ピッ ｣ という
操作確認音を確かめてください。

27

システムに対応した温水温度暖房端末機器を接続してご使

台所リモコン（温水温度暖房画面） 用する場合に表示されます。

・表示部はタッチパネルになってます。
表示部にタッチすると、スイッチとなって動作します。
・スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示を確認してください。
表示が変わらない場合は、もう一度操作してください。
・下記の表示画面例は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。
・端末の構成によっては、表示しないタッチパネルスイッチがあります。

1

暖房設定
省エネ PM10：00〜AM 6：00
9

0

3

2

タイマー入

6

PM 6

AM

6

10：00

3

12

タイマー
決定

5℃

AM

夜間
省エネ

自動
選択

5

4

7

暖房タイマー
9

0

3

14

PM 6

AM

6

0：00

3

戻る

3

タイマー入

9

タイマー
設定

9

各部のなまえとはたらき

8

12

AM

9

タイマーON
時間入力

タイマーOFF
時間入力

左
まわり

右
まわり

13

12

11

10

夜間省エネ表示タイマー決定スイッチ

夜間省エネ時間帯と、暖房温度下げ幅を表示します。

タイマー設定を決定するときにタッチします。

タイマー運転表示

タイマー設定目盛（点滅）

タイマー運転中に表示します。
タイマー ON 設定されている時間帯を反転して表示します。

タイマー ON ／ OFF 時間の開始／停止時刻を設定するときに使用します。
右まわりスイッチ・左まわりスイッチをタッチす
ると 30 分単位で移動します。

夜間省エネ設定スイッチ

右まわりスイッチ

夜間省エネ時間帯と暖房温度下げ幅を変更するときにタッチします。

タイマー ON ／ OFF 時間を入力するときにタッチします。
30 分単位で設定できます。

タイマー設定表示

タイマー設定スイッチ
暖房のタイマー時間を変更するときにタッチします。
現在時刻表示現在の時刻を表示します。
自動選択表示
暖房時のガス燃焼を設定する時に使用します。

左まわりスイッチ
タイマー ON ／ OFF 時間を入力するときにタッチします。
30 分単位で設定できます。
タイマー OFF 時間入力スイッチ
暖房の OFF 時間を入力するときにタッチします。
OFF 時間入力中は表示が反転します。
タイマー ON 時間入力スイッチ
暖房の ON 時間を入力するときにタッチします。
ON 時間入力中は表示が反転します。
タイマー時刻表示
タイマー設定目盛が示している時刻を表示します。
（次ページへつづく）

28

各部のなまえとはたらき（つづき）
システムに対応した暖房機器を接続してご使用する場合に表示さ台所リモコン（暖房操作画面） れます。

・表示部はタッチパネルになってます。
表示部にタッチすると、スイッチとなって動作します。
・スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示を確認してください。
表示が変わらない場合は、もう一度操作してください。
・下記の表示画面例は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。
・端末の構成によっては、表示しないタッチパネルスイッチがあります。
各部のなまえとはたらき

1
給湯へ

3/31
（土） AM 10：00
LIVE 電 0.00 kW
タイマー
給湯
℃
暖1・暖2
優先

41

浴室
暖房

暖房
1

暖房
２

7

6

5

2

暖房
1設定

3

暖房
2設定

4

給湯／暖房操作画面切替スイッチ

暖房 2 運転スイッチ

給湯操作と暖房操作の画面を切り替えるときに

暖房 2 を運転するときにタッチします。

タッチします。

運転中は表示が反転します。

暖房タイマー運転表示（88 ページ参照）

暖房をタイマー運転しているときに点灯します。

暖房 1 運転スイッチ

暖房 1 設定スイッチ

暖房 1 を運転するときにタッチします。

暖房 1 をタイマー運転したり、温度変更するとき

運転中は表示が反転します。

にタッチします。

（88 ページ参照）（88・90 ページ参照）
暖房 2 設定スイッチ
暖房 2 をタイマー運転したり、温度変更するときにタッチします。
（88・90 ページ参照）

暖房運転スイッチ
浴室暖房、高温暖房などの接続している暖房機器を運転するときにタッチします。
運転中は表示が反転します。
（82・86 ページ参照）

お願い
タッチパネルについて・先のとがったもので操作しないでください。故障の原因になります。
・ぬれた手で操作しないでください。故障の原因になります。
・強く押さないでください。故障の原因になります。
・ガラスでできています。衝撃を与えないでください。
・スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず ｢ ピッ ｣ という
操作確認音を確かめてください。

29

台所リモコン（暖房画面） システムに対応した床暖房を接続してご使用する場合に表示されます。
・表示部はタッチパネルになってます。
表示部にタッチすると、スイッチとなって動作します。
・スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示を確認してください。
表示が変わらない場合は、もう一度操作してください。
・下記の表示画面例は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。
・端末の構成によっては、表示しないタッチパネルスイッチがあります。

暖房１
低

7

8

タイマー
決定

高

9

0

3

2

ひかえめ 暖房 1 タイマー入

PM

6

AM

6

10：00

3

12

10

AM

タイマー
入/切

暖房温度

6

5

4

15

PM

6

戻る

床暖房の温度レベルを表示します。
タイマー運転表示
タイマー運転中に表示します。
タイマー設定表示
タイマー ON 設定されている時間帯を反転して表示します。
暖房温度スイッチ
床暖房の温度を変更するときにタッチします。
タイマー入／切スイッチ
床暖房をタイマー運転／解除するときにタッチします。
タイマー設定スイッチ
床暖房のタイマー時間を変更するときにタッチし現在時刻表示現在の時刻を表示します。
ひかえめ運転表示
ひかえめ運転設定中に表示します。

AM

3
6

0：00

3

温度レベル表示

ます。

0
暖房 1

9

タイマー
設定

暖房１タイマー93

各部のなまえとはたらき

9

1

12

AM

9

タイマーON
時間入力

タイマーOFF
時間入力

左
まわり

右
まわり

14

13

12

11

タイマー決定スイッチ
タイマー設定を決定するときにタッチします。
タイマー設定目盛（点滅）タイマー ON ／ OFF 時間の開始／停止時刻を設定するときに使用します。
右まわりスイッチ・左まわりスイッチをタッチす
ると 30 分単位で移動します。
右まわりスイッチ
タイマー ON ／ OFF 時間を入力するときにタッチします。
30 分単位で設定できます。
左まわりスイッチ
タイマー ON ／ OFF 時間を入力するときにタッチします。
30 分単位で設定できます。
タイマー OFF 時間入力スイッチ
床暖房の OFF 時間を入力するときにタッチします。
OFF 時間入力中は表示が反転します。
タイマー ON 時間入力スイッチ
床暖房の ON 時間を入力するときにタッチします。
ON 時間入力中は表示が反転します。
タイマー時刻表示
タイマー設定目盛が示している時刻を表示します。
（次ページへつづく）

30

各部のなまえとはたらき（つづき）
台所リモコン（運転スイッチ「切」時の表示画面）
・運転スイッチを「切」にしても、暖房の運転中や床暖房タイマー運転中、熱源機が燃焼した場合、以下の画面が表示されます。
・下記の表示画面例は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。
・端末の構成によっては、表示しないマークがあります。

2
各部のなまえとはたらき

4

3

1

暖房
タイマー中

暖房
運転中

凍結予防
運転中

凍結予防
運転中

5
暖房タイマー中表示

燃焼表示

暖房のタイマー設定をしているときに表示します。

熱源機が燃焼しているときに点灯します。

凍結予防運転中表示

ヒートポンプ沸上表示

機器が自動的に凍結予防運転を行っているときにヒートポンプが沸し上げ運転を行っている場合点灯します。

に、枠がぐるぐると回転表示します。

暖房運転中表示
暖房が運転中に表示します。

お知らせ●待機画面表示

給湯操作画面

3/31（土）
エネLIVE 電気 0.00 kW
保温

3/31（土） AM 10：00
LIVE 電 0.00 kW 保温

41℃

暖房中

優先

10:00

おい
だき

優先

AM

41℃

暖房へ

設定

暖房中

▲
▼

・運転ボタンが「入」のときにしばらく操作がないと、上記待機画面が表示されます。待機画面に戻るまでの時間は、どの操作画面を表示しているかによってまちまちですが、上の給湯操作画面の場合で約１分後に戻ります。
（上記の表示画面例は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません）
画面上のどこかにタッチすると、給湯操作画面（26 ページ参照）に戻ります。

31

増設リモコン

SC-100V

・洗面所などにこのリモコンを取り付ければ、手もとで給湯温度を変えることができます。各スイッチを操作すると ｢ ピッ ｣ という操作確認音や音声でお知らせします。
・表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。

6

自動

選択

3

運転

4

入／切

各部のなまえとはたらき

2

1

5

表示画面

運転スイッチ／ランプ（黄緑）

お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。

お湯を使うときは「入」（表示画面・運転ランプ点灯）

給湯温度スイッチにします。もう一度押すと「切」になります。ど

給湯温度を変えるときに押します。

のリモコンで「入」「切」しても、すべてのリモ

また、その他の設定を変えるときにも使います。

コンの表示画面・運転ランプは同時に「点灯」「消選択スイッチ灯」します。

ふろ温度・ふろ湯量などの設定をするときにまず自動スイッチ／ランプ（赤）このスイッチを押します。

おふろに湯はりをするときに押します。湯はり中
は自動ランプ（赤）が点灯します。
スピーカー
ここから音が出ます。

お願い・スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず ｢ ピッ ｣ という
操作確認音や音声を確かめてください。

（次ページへつづく）

32

各部のなまえとはたらき（つづき）
増設リモコン（表示画面）
・スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。点灯しない場合は、もう一度操作してください。
・表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。
・スイッチ操作後、スイッチ操作のない状態が 1 分経過すると、液晶表示部が暗くなります。
（省電力とするため、バックライトが少し暗くなります）
各部のなまえとはたらき

1※
は浴室暖房乾燥機設置時
のみ表示されます。

14
12
10

13

3

11
4
5
9

選択画面表示各種機能を設定する際に、そのメニューを表示します。
燃焼表示
おいだき中や暖房運転中でガス熱源機が燃焼中に点灯します。
「入」・「切」表示
機能選択モードでの各機能の状態（
「入」・
「切」
）
を表示します。
時計表示
現在時刻を表示します。
故障表示
機器や使用方法に不具合があったときに故障表示が点滅します。（160 ページ参照）
ふろ湯量表示水位設定時は湯はりの水位のめやすを表示します。
（46 ページ参照）
メンテ表示
メンテモニタ表示中に点灯します。
エラーリレキ表示
エラー履歴表示中に点灯します。

33

2

8

7

6

試運転表示
暖房の試運転中に点灯します。
給湯・ふろ温度表示
給湯設定温度を表示します。ふろ温度を設定しているときには、ふろ設定温度を表示します。
保温表示
おふろのお湯を保温中に点灯します。
連動表示
浴室暖房とふろ自動運転の連動設定が「入」のときに点灯します。
（84 ページ参照）
給湯燃焼表示
給湯中や湯はり中でガス熱源機が燃焼中に点灯します。
優先表示
この表示が点灯している場合、台所リモコンおよび増設リモコンで給湯温度の変更ができます。
（41 ページ参照）
高温表示
給湯温度が 60℃に設定されているときに表示し
ます。
ゆらぎ表示
ゆらぎのシャワーを使用しているときに点灯します。

タッチパネルの取り扱い注意・液晶表示の注意
タッチパネルの取り扱い注意（台所リモコン）・爪やとがったもので操作しないでください。キズや故障の原因になります。
・強く押さないでください。
・ぬれた手で操作しないでください。
タッチパネルそのものは、水が付着しても動作しますが、表面を水分がつたってリモコン内部に入り込み、故障するおそれがあります。

ぬれ手禁止

タッチパネルの取り扱い注意・液晶表示の注意・タッチパネルに衝撃や著しく強い力を加えないでください。
タッチパネルにはガラスが使用されています。衝撃や強い力により割れ、破片によりけがをするおそれがあります。
・洗剤や薬品を付けないでください。
タッチパネルの表面が変色するおそれがあります。
・汚れを拭きとる際には、メガネ拭きやカメラのレンズ拭きのような、乾いた柔らかい布をご使用ください。
詳しくは「台所リモコンのお手入れ」（148 ぺージ）を参照してください。

液晶表示の注意（台所リモコン・増設リモコン）台所リモコン・増設リモコンは、高コントラストの液晶表示を採用しております。
この液晶表示の特性上、以下の現象がみられることがありますが、異常ではありません。
・表示を切り替えたときに、多少の残像が見られることがあります。
特に、液晶表示が冷えているときに残像が目立ちます。常温になれば元に戻ります。異常ではありません。
・見る角度により縦のスジが見えますが、異常ではありません。
台所リモコンの場合はコントラスト調整（107 ページ参照）で見やすくなります。
よく見る角度でコントラスト調整をお願いします。（液晶表示の特性上、完全になくすことはできません）
・台所リモコンのタッチパネルを強く押すと、液晶表示がにじんで見えることがあります。
液晶表示内部の液がにじむためです。力を抜けば元に戻ります。

34

お使いになる前の準備

初めてお使いのとき

1 給水元栓を全開にする。

全開にする

給水元栓はガス熱源機の下部にあります。

注意

本システムは、あらかじめ暖房部・ふろ部の試運転・タンクユニットへの不凍液の注入が必要です。
試運転等は施工時に実施されますが、未実施の際はお買い上げの販売店にご連絡ください。

給水元栓

2 給湯栓を開け、水が出ることを開ける

お使いになる前の準備

確認してから閉める。

給湯栓はお湯の使用場所にあります。
すべての給湯栓について確認してください。
※サーモスタット式やワンレバーの混合水栓の場合
は、設定を最高温度の位置にした状態で確認して
ください。

注意

サーモスタット式やワンレバーの混合水栓の場合は、再使用時の設定温度にご注意ください。

3 ガス熱源機の電源プラグをコンセントに差し込む。タンクユニッ
トの漏電しゃ断器を ON にする。
コンセントは機器付近の壁などにあります。

コンセント

ON

電源プラグ

タンクユニットのサービス扉を開けて漏電しゃ断器

漏電しゃ断器を『ON』にしてください。

警告

ぬれた手で電源プラグや漏電しゃ断器をさわらないでください。
感電のおそれがあります。

4 ガス栓を全開にする。

全開にする

ガス栓は機器の下部にあります。
ガス栓

35

時計を合わせる

お使いになる前の準備●台所リモコンで設定します。

台所リモコン• 時刻が設定されていない状態で、を「入」にしたときは表示画面の時刻表示に「」が点灯します。

• 長 時 間 の 停 電 後 な ど は、 表 示 画 面 の 時 刻 表 示 に
「

2 〜 6

」が点滅している場合があります。

1のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、を押します。

- ：- -

暖房へ• 待機画面（31 ページ参照）が表示されている場合優先

は、画面をタッチしてください。

3

設定をタッチする。

41℃

おい
だき

設定

ふろ
予約

ふろ
設定

セーブ

休止

時計

機能
設定

▲
▼

エネ
チェック

戻る

時計

時計

をタッチする。

• 表示画面の年の数字が点滅します。
初めて時計設定するときは「 2017 」が点滅します。

2017年１月１日
AM
0：00
▼

2

お使いになる前の準備

1

操作後の画面表示／補足▲▼決定（次ページへつづく）

36

お使いになる前の準備

操作後の画面表示／補足または ▼ をタッチして、現在の年月日に合わせる。
▲

をタッチするごとに、年→月→日→時刻の設定に切り換わり、点滅しているところが設定できま時計

2017年３月３１日
AM
0：00
▼

•

▼

4

時計を合わせる（つづき）

をタッチして、時刻を点滅させ、時計を合わせる。

お使いになる前の準備▲をタッチし続ける：10 分単位で進みます。

をタッチし続ける：10 分単位で戻ります。
現在の時刻に近づいたら 1 回ずつタッチして 1 分ご▼決定2017年３月３１日
AM
10：00

▲
▼
決定

と設定します。

6

決定 をタッチする。
•『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。
• 決定 をタッチした瞬間に秒は 0 秒になります。時※ 決定 をタッチしなくても、運転スイッチを「切」にしたりそのまま約 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

報などに合わせて押すと、より正確な時刻になります。
• 時刻合わせが完了すると、すべてのリモコンに現在時刻が表示されます。
お願い・午前（AM）と午後（PM）を間違えないようにご注意ください。
・熱源機の電源プラグが抜けた場合や停電後には

37

▼

時計

▼

5

▼

す。

▲

の表示になります。再度時刻を合わせてください。

給湯を使う

給湯温度を調節する●どのリモコンでも操作できます。
浴室リモコン

増設リモコン

通話

自動

優先

おい
だき
選択

たし湯

2
選択

ぬる湯

運転
入／切

1

自動

運転

1

入／切

2
台所リモコンで操作する場合は、39 ページ参照

画面表示／補足
給湯を使う

1を「入」にし、優先表示また運転

はのランプが点灯していることを確認する。

入/切
浴室リモコン※のランプが点灯していないときは 41 ページ
をご覧ください。

2

またはを押して、給湯温度を設定する。
※工場出荷時は、お湯の温度を 42℃に設定してあり
ます。
•

優先

増設リモコン
優先表示

▼

▲
食器洗
い温度

35

シャワー温度

高温

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48−

浴室リモコン

50

60

増設リモコンを押すと、温度が上がるメロディーと共に『給湯温度を○○℃に設定しました』とお知らせします。

•

を押すと、温度が下がるメロディーと共に『給湯温度を○○℃に設定しました』とお知らせします。

•

を押し続けると、45℃以下の設定では連続で表示が変わりますが、46℃以上にしたいときはス
イッチを 1 回ずつ押してください。

※サーモスタット式混合水栓をご使用の場合は、リ
モコンの設定温度をご希望の温度（ハンドルの温度）より高めにしてください。詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。

サーモスタット式混合水栓の例※調節できる温度は 35℃〜 60℃の 15 段階です。
1 回スイッチを押すごとに 1 段階ずつ変わります。
上図は 60℃に設定した場合ですが、実際の温度は季節や配管の長さによって異なります。およそのめやすとお考えください。
※低い給湯温度に設定した場合、給水温度の高い条
件では設定温度よりも熱いお湯が出ることもあり
ますが異常ではありません。
※給湯設定温度を 60℃にセットすると『あついお湯が出ます』『給湯温度を 60℃に設定しました』とお知らせし、表示画面に「高温」を表示して注意を促します。
※優先権のあるリモコンでのみ設定できます。
（41 ページ参照）

38給湯を使う

給湯温度を調節する（つづき）●どのリモコンでも操作できます。
台所リモコン2
1
浴室リモコンまたは増設リモコンで操作する場合は、38 ページ参照

給湯を使う

1

操作後の画面表示／補足

を「入」にし、優先表示が点灯していることを確認する。
※点灯しないときは 41 ページをご覧ください。

暖房へ• 待機画面（31 ページ参照）が表示されている場合
は、画面をタッチしてください。

3/31（土） AM 10：00
0.00 kWLIVE 電

優先

優先表示

41 ℃

おい
だき

2

または ▼ をタッチして、給湯温度を設定する。
▲※工場出荷時は、お湯の温度を 42℃に設定してあります。
•

をタッチすると、温度が上がるメロディーと共に『給湯温度を○○℃に設定しました』とお知らせします。
• ▼ をタッチすると、温度が下がるメロディーと共に『給湯温度を○○℃に設定しました』とお知らせします。
• ▲ をタッチし続けると、45℃以下の設定では連続で表示が変わりますが、46℃以上にしたいときはスイッチを 1 回ずつタッチしてください。
※サーモスタット式混合水栓をご使用の場合は、リ
モコンの設定温度をご希望の温度（ハンドルの温度）より高めにしてください。
詳しくは水栓の取扱説明書
をご覧ください。

39▲

サーモスタット式混合水栓の例

▲

設定

▼

▼

▲
食器洗
い温度

35

シャワー温度

高温

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
−

暖房へ

50

60

3/31
（土） AM 10：00
0.00 kW
高温室℃
優先LIVE 電

60

おい
だき

設定

▲
▼

※調節できる温度は 35℃〜 60℃の 15 段階です。
1 回スイッチをタッチするごとに 1 段階ずつ変わります。上図および次ページの図は 60℃に設定した場合ですが、実際の温度は季節や配管の長さによって異なります。およそのめやすとお考えください。
※低い給湯温度に設定した場合、給水温度の高い条
件では設定温度よりも熱いお湯が出ることもあり
ますが異常ではありません。
※給湯設定温度を 60℃にセットすると『あついお湯が出ます』『給湯温度を 60℃に設定しました』とお知らせし、表示画面に「高温」を表示して注意を促します。
※優先権のあるリモコンでのみ設定できます。
（41 ページ参照）画面表示／補足• 給湯栓を開くとお湯が出ます。
※お湯を使っている間でガス熱源機が燃焼中は、表示画面に右下図のような燃焼表示をします。

※夏期など給水温度が高いときに、低い給湯温度（食器洗い）に設定した場合、設定された温度より高いお湯が出ることがありますので、必要に応じて水を混ぜ湯温を確認してからお使いください。

※湯量を絞りすぎる（毎分約 2 リットル以下にする）と水になる場合があります。

開ける

お知らせ

浴室リモコン

増設リモコン
給湯を使う

・給水温が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、リモ
コンの給湯温度表示よりも熱いお湯が出ることがあります。このような場合は湯量を多めにし、湯温を確認してからお使いください。湯量が給湯能力以上の場合は、リ
モコンの表示よりもぬるいお湯が出ることがありますので湯量を絞ってお使いください。
・おふろへ湯はり中は、リモコンの表示とは異なるふろ温
度のお湯が出ることがあります。
・リモコンの運転スイッチ「入」「切」や給湯栓の開閉時または給湯使用後しばらくすると、モーターが動く音がすることがありますが、これは再使用時の点火をより早くし、お湯の温度を早く安定させるために機器が作動している音で異常ではありません。
・この機器は熱効率が高いため、給排気筒トップから白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。
・停電復帰時は、運転スイッチが入ってない状態になります。その後、運転スイッチを入れたリモコンに優先が移ります。このとき、それぞれのリモコンの温度設定は停電前と同じです。

台所リモコン

暖房へ

3/31（土） AM 10：00
電LIVE
0.00 kW
高温
℃
優先

60

おい
だき

設定

▲
▼

警告
• 高温でお湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから使用してください。
• お ふ ろ（ 特 に シ ャ ワ ー） の 使 用 中 は 絶 対 に リ モ コ ン の 運 転 ス イ ッ チ を「 切 」 に し な い で く だ さ い。
お湯が急に水になります。
• やけど防止のため、おふろ（特にシャワー）の使用中は絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。シャワーの温度もこの給湯温度スイッチで決まります。
※リモコンの運転スイッチが ｢ 切 ｣ の状態で水を使用する場合、混合水栓は必ず ｢ 水 ｣ の位置で使用してください。｢ 湯 ｣ の位置で水を流すと、機器内が結露して点火不良や故障の原因になります。

●運転スイッチが「入」になっているのに給湯温度が調節できない
ときは？
・ 給湯温度が調節できるのは、表示画面に「優先」の表示が出ている、もしくは、優先スイッチのランプ（オレンジ）が点灯しているリモコンだけです。
優先権のないリモコンの ▲▼スイッチを押すと、「給湯温度は変更できません」とお知らせします。

その場合は、41 ページを参照して、優先権を切り替えて、給湯温度を調節してください。

40

給湯を使う優先スイッチの使いかた

浴室と給湯配管先には、同じ温度のお湯を供給します。
（１つの機器に接続されているすべてのリモコンで、常に同一の給湯温度を表示します）
お湯を使用中に他の人が給湯温度を変えると、お湯の温度が変わり、やけどをすることがあります。このような事故を防止するため、どちらか一方の権利のあるリモコンでしか温度を変えられないようになっており、
この給湯温度を変更することができる権利を「優先権（優先）」と言います。
（リモコンを 2 台以上設置の場合）
浴室リモコン

台所リモコン
3/31（土） AM 10：00
0.00 kW

暖房へ
通話

自動

優先

おい
だき
選択

たし湯

LIVE 電

優先

優先表示

41℃

おい
だき

設定

▲
▼

ぬる湯

増設リモコン

運転
入／切

給湯を使う

1
画面表示／補足

1 浴室リモコンの浴室リモコンを押す。

・音声で『給湯温度が変更できます』とお知らせして優先のランプ（オレンジ）が点灯し、給湯温度を変更できる優先権を持つことができます。
・

台所リモコン

を 1 回押すごとに、優先権が以下のように交互
暖房へに切り替わります。
｢ 浴室リモコン ｣｢ 台所・増設リモコン ｣3/31（土） 10：00
0.00 kWLIVE 電

優先

41℃

おい
だき

・優先権の表示浴室リモコンが優先：のランプ（オレンジ）が点灯します。
台所・増設リモコンが優先：
表示画面に「優先」が点灯します。
・台所リモコンでの操作
台所リモコンで給湯温度の変更ができないときは、をいったん「切」にし、再度「入」にして、表示
画面に「優先」の表示を点灯させます。

警告
・やけど防止のため、おふろ（特にシャワー）の使用中は優先権を切り替えないでください。

41

増設リモコン

AM

設定

▲
▼

優先表示
・台所・増設リモコンと浴室リモコンは、それぞれが優先権を持っていたときに設定した給湯温度を記憶しています。優先権が切り替わると、優先権を持つリモコンの記憶していた温度が給湯温度になります。
・優先権を持っていないリモコンで、またはを押して、給湯温度を変更しようとすると、『給湯温度は変更できません』とお知らせします。
・浴室リモコン 1 台設置の場合、優先ランプは点灯
したままになります。
・運転 ｢ 切 ｣ の状態から、｢ 入 ｣ にしたときは、運転スイッチが押された側のリモコンが優先権を持ちます。
・給湯温度の変更以外は、どちらのリモコンでも優先権に関係なく設定・使用ができます。

おふろを入れる

自動湯はり

自動運転でおふろを入れる
設定水位で
ストップ

4 時間（可変）4 時間（可変）自動おいだき自 動 保 温

自動たし湯

ふろ設定温度で、設定水位まで自動湯はり。 外 気 温 と 設 定 温 を
残り湯があるときでも、設定水位まで自動 チェックし、湯温が下
湯はり。
がると自動おいだき。

設定水位より約 3cm
下がると、自動たし湯。

セルフクリーン（配管洗浄）
浴槽から排水すると配管内の残り湯を新しいお湯で押し流します。

●どのリモコンでも操作できます。
浴室リモコン

増設リモコン

通話

自動

優先

おい
だき
選択

たし湯

3
選択

ぬる湯

運転
入／切

2

自動

運転
入／切

2
おふろを入れる

3
台所リモコンで操作する場合は、44 ページ参照

1 浴槽に排水栓とふたをする。
浴槽の排水栓がしっ
かりはめてあるか確認してください。

ふたも忘れずに！

（次ページへつづく）

お知らせ
・この機器は熱効率が高いため、給排気筒トップから白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障
ではありません。
・夏期など給水温度が高い場合は、設定湯量（水位）まで水はり後おいだき運転を行うことがあります。また、冬期など気温の低い場合では、ふろ設定温度まで沸き上げるのに時間がかかることがあります。
※上記のような場合は『残りおよそ 5 分でおふろに入れます』とお知らせしてから 5 分以上たっても湯はりが完了しないことがあります。
（機器の異常ではありません）
・湯はり運転中に給湯（シャワー）を使用した場合、お湯の温度はふろ設定温度になります。
また、給水温度や給水圧などの条件によっては、お湯が少ししか出ないことやまったく出ないこともあります。
（湯はりを優先しているためで機器の異常ではありません）

お願い
・湯はり中に給湯栓から浴槽にお湯（水）を入れたり入浴したりすると、お湯があふれることがあります。自動運転の湯はり中は、他の給湯栓から浴槽にお湯（水）を入れないでください。
・浴槽の残り湯を排水するときは、自動スイッチのランプ（赤）が消灯していることを確認してから行ってください。
・自動スイッチの「入」「切」を何度も繰り返さないでください。お湯があふれることがあります。
・保温中にお湯をもっとふやしたい場合は、「おふろのお湯をふやす」を参照してください。

42

おふろを入れる2

自動運転でおふろを入れる
画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、

3

運転

入／切

を押します。

を押す。
•『お湯はりをします』とお知らせして

自動

のランプ

（赤）が点灯し、湯はりを始めます。また、湯はり完了の約 5 分前にはブザーが鳴り、『残りおよそ 5

浴室リモコン

増設リモコン（湯はり中）（湯はり中）（沸き上げ中）（沸き上げ中）分でおふろに入れます』とお知らせします。

おふろを入れるマークは、ガス熱源機が燃焼中のみ表示されます。
（注）残り湯があるときや、ふろ設定湯量（水位）が少なく 5 分以内に湯はりが完了するときに自動運転をした場合は、完了 5 分前のお知らせはしません。

• 湯はりが終わるとメロディーが鳴り、『おふろが沸

浴室リモコン

増設リモコンきました』とお知らせします。また、表示画面には
右図のような保温の表示が出ます。

• 途中で止めたいときは、再度（赤）を消灯させてください。

を押してランプ

・保温の表示が出ている間は、約 30 分（気温によって時間が変化します）ごとにお湯の温度をチェック
して温度が下がっていれば自動的においだきし、お湯が減ると自動的にたし湯します。この保温時
間は 54 ページのおふろの保温時間を変更する方
法で決めます。
・保温時間が終了すると保温の表示が消え、自動ス
イッチのランプ（赤）も消えます。保温を途中で止めたいときは、自動スイッチを押してランプ（赤）を消灯させてください。
・保温の表示が出ている間にぬるく感じたときは、
おいだきスイッチ（57 ページ参照）を押すか、ふろ設定温度を上げてください。（51 ページ参照）

お知らせ
・おふろの温度や湯はり量・保温時間の調節方法は、47 〜 56 ページをご覧ください。
・自動湯はり中やおいだき中には循環アダプターから泡が出てくることがあります。

43

（つづき）●どのリモコンでも操作できます。
台所リモコン2
3
浴室リモコンまたは増設リモコンで操作する場合は、42 ページ参照

1 浴槽に排水栓とふたをする。

操作後の画面表示／補足

おふろを入れる浴槽の排水栓がしっ
かりはめてあるか確認してください。
ふたも忘れずに！

2のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、を押します。

お知らせ
・おふろの温度や湯はり量・保温時間の調節方法は、47 〜 56 ページをご覧ください。
・自動湯はり中やおいだき中には循環アダプターから泡が出てくることがあります。

（次ページへつづく）

44

おふろを入れる

自動運転でおふろを入れる
操作後の画面表示／補足

3を押す。
•『お湯はりをします』とお知らせしてのランプ（赤）が点灯し、湯はりを始めます。また、湯はり完了の約 5 分前にはブザーが鳴り、『残りおよそ 5

トップ

分でおふろに入れます』とお知らせします。

3/31（土） AM 10：00
LIVE 電 0.00 kW
優先

ふろ
設定

41℃

お湯はり中

▲

41℃

▼

マークは、ガス熱源機が燃焼中のみ表示されます。
（注）残り湯があるときや、ふろ設定湯量（水位）が少なく 5 分以内に湯はりが完了するときに自動運転をした場合は、完了 5 分前のお知らせはしません。

おふろを入れる• 湯はりが終わるとメロディーが鳴り、『おふろが沸きました』とお知らせします。また、表示画面には
右図のような保温の表示が出ます。

3/31（土） AM 10：00
0.00 kW 保温

LIVE 電

優先

41℃

おい
だき

• 途中で止めたいときは、再度（赤）を消灯させてください。

45

暖房へ

を押してランプ

設定▲▼・保温の表示が出ている間は、約 30 分（気温によって時間が変化します）ごとにお湯の温度をチェック
して温度が下がっていれば自動的においだきし、お湯が減ると自動的にたし湯します。この保温時
間は 54 ページのおふろの保温時間を変更する方
法で決めます。
・保温時間が終了すると保温の表示が消え、自動ス
イッチのランプ（赤）も消えます。保温を途中で止めたいときは、自動スイッチを押してランプ（赤）を消灯させてください。
・保温の表示が出ている間にぬるく感じたときは、
おいだきスイッチ（57 ページ参照）を押すか、ふろ設定温度を上げてください。（51 ページ参照）

（つづき）
残り湯があるときの自動運転のご注意●残り湯が十分あるとき• 湯量が増え、お湯があふれることがあります。沸かし直しには、
おいだきスイッチをお使いください。
（57 ページ参照）●循環アダプターが隠れているとき• 水位が多少ばらつきます。

残り湯●循環アダプターの下にあるとき• 残り湯がないと判断して、残り湯の分だけ水位がばらついたり、浴槽の形状によっては、お湯があふれる場合があります。

通常の
湯はり量
残り湯

おふろを入れる注意• 保温中のおいだき運転時には循環アダプターから泡が出てくることがあります。
また循環アダプターからは熱いお湯が出てきますので身体などに直接あてないようにしてください。

冬 期 の 入 浴 に つ い て
冬期など浴室・脱衣室と居室の温度差が大きいときは、急激な温度変化による身体への悪影響（ヒートショック）によって、特に高齢者は入浴時の事故につながるおそれがあります。入浴時に暖房機器で浴室と脱衣室を暖めるなどしてください。浴室を暖めるには、シャワーでお湯を流したり、浴槽にふたをしないでお湯はりする方法もあります。

46

おふろを入れる

おふろの湯量（水位）を調節する●どのリモコンでも操作できます。
浴室リモコン

増設リモコン

通話

自動

優先

おい
だき
選択

たし湯

入／切

2 3
5

選択

ぬる湯

運転

2 3 5

4

1

自動

運転
入／切

1

4

台所リモコンで操作する場合は、49 ページ参照

1

画面表示／補足

おふろを入れるのランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、

2
3

運転

入／切

を押します。

を押して機能選択画面を表示させる。
選択

続けて 選択 を押して、「ふろ湯量」
を表示させる。

浴室リモコン

増設リモコン

ふろ湯量• 増設リモコンでは、選択されているメニューは点滅
します。

47

・湯量（水位）とは、循環アダプターからどれだけ上まで湯はりするかというめやすをいいます。リモ
コンの水位表示との関係は次ページの通りですが、浴槽の形状などによりバラつきますので、実際の水位とは異なります。
・工場出荷時には、水位表示はレベル 6 になっています。

4

画面表示／補足

またはを押して、ふろ湯量を変更する。
：水位表示が 1 目盛ずつ上がります。
（上がるメロディーでお知らせします）：水位表示が 1 目盛ずつ下がります。
（下がるメロディーでお知らせします）

水位のめやす浴槽

A
循環アダプター選択

和式バス用設定
水位表示 A 寸法

レベル 12 29cm

レベル 12 43cm

レベル 11 27cm

レベル 11 40cm

レベル 10 25cm

レベル 10 37cm

レベル 9 23cm

レベル 9 34cm

レベル 8 21cm

レベル 8 31cm

レベル 7 19cm

レベル 7 28cm

増設リモコン

ふろ湯量・左表の寸法はめやすです。浴槽の形状などにより水位が異なります。
※左表の寸法より数 cm 多くなる場合もあります。
・浴槽によっては高い水位に設定するとお湯があふれることがあります。
※洋式バス⇔和式バスの設定は、熱源機本体で切り替えます。切り替える場合はお買い上げの販売店にご連絡ください。工場出荷時は洋式バス用設定になっています。

レベル 6 17cm（標準）レベル 6 25cm（標準）レベル 5 15cm

レベル 5 22cm

レベル 4 13cm

レベル 4 19cm

レベル 3 11cm

レベル 3 16cm

レベル 2 9cm

レベル 2 13cm

レベル 1 7cm

レベル 1 10cm

おふろを入れる

5

洋式バス用設定
水位表示 A 寸法

浴室リモコンを押す。

•『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

※ 選択 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

（次ページへつづく）

48

おふろを入れる

おふろの湯量（水位）を調節する●どのリモコンでも操作できます。
台所リモコン

2 〜 6

1
浴室リモコンまたは増設リモコンで操作する場合は、47 ページ参照

1

操作後の画面表示／補足

おふろを入れるのランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、を押します。

• 待機画面（31 ページ参照）が表示されている場合

暖房へ

は、画面をタッチしてください。

2
3

設定

ふろ
設定

をタッチする。

をタッチする。

優先

41℃

おい
だき

設定

ふろ
予約

ふろ
設定

セーブ

休止

時計

機能
設定

▲
▼

エネ
チェック

戻る

ふろ設定

トップ

41℃
レベル 6
ふろ温度

49

3/31
（土） AM 10：00
0.00 kWLIVE 電

ふろ湯量

保温時間

戻る

（つづき）

4

操作後の画面表示／補足

ふろ湯量 をタッチする。
• 右の画面が表示されます。
画面の数字は下表のレベル数または次ページの表の
湯量です。

ふろ湯量
浴そうの目盛りはめやすになります

レベル

6

▲
▼
決定

・湯量（水位）とは、循環アダプターからどれだけ上まで湯はりするかというめやすをいいます。リモ
コンの水位表示との関係は表の通りですが、浴槽の形状などによりバラつきますので、実際の水位とは異なります。
・工場出荷時には、水位表示はレベル 6 になっています。

または ▼ をタッチして、ふろ湯量を変更する。
▲▲：水位表示が 1 目盛ずつ上がります。
（上がるメロディーでお知らせします）▼：水位表示が 1 目盛ずつ下がります。
（下がるメロディーでお知らせします）

水位のめやす浴槽

A
循環アダプター

6

洋式バス用設定

和式バス用設定

水位表示 A 寸法

水位表示 A 寸法

レベル 12 29cm

レベル 12 43cm

レベル 11 27cm

レベル 11 40cm

レベル 10 25cm

レベル 10 37cm

レベル 9 23cm

レベル 9 34cm

レベル 8 21cm

レベル 8 31cm

レベル 7 19cm

レベル 7 28cm

ふろ湯量
浴そうの目盛りはめやすになりますレベル

8

おふろを入れる

5▲▼
決定※調節できる水位は、レベル 1 〜 12 の 12 段階です。
・左表の寸法はめやすです。浴槽の形状などにより水位が異なります。
※左表の寸法より数 cm 多くなる場合もあります。
・浴槽によっては高い水位に設定するとお湯があふれることがあります。
※洋式バス⇔和式バスの設定は、熱源機本体で切り替えます。切り替える場合はお買い上げの販売店にご連絡ください。工場出荷時は洋式バス用設定になっています。

レベル 6 17cm（標準）レベル 6 25cm（標準）レベル 5 15cm

レベル 5 22cm

レベル 4 13cm

レベル 4 19cm

レベル 3 11cm

レベル 3 16cm

レベル 2 9cm

レベル 2 13cm

レベル 1 7cm

レベル 1 10cm

決定 をタッチする。
•『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

※ 決定 をタッチしなくても、そのまま約 30 秒経過すると、自動的に設定が完了します。

50

おふろを入れる

おふろの温度を調節する●どのリモコンでも操作できます。
浴室リモコン

増設リモコン

通話

自動

優先

おい
だき
選択

たし湯

入／切

2 3
5

選択

ぬる湯

運転

2 3 5

4

1

自動

運転
入／切

1

4

台所リモコンで操作する場合は、52 ページ参照

1

画面表示／補足

おふろを入れるのランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、

2

運転

入／切

を押します。

を押して機能選択画面を表示
させる。
選択

3 続けて

を押して、
「ふろ温度」
を表示させる。
選択

浴室リモコン

増設リモコン

ふろ温度• 増設リモコンでは、選択されているメニューは点滅
します。

4

または
を押して、ふろ温度を設定する。
※工場出荷時は 42℃に設定されています。
を押すと、温度が上がるメロディーと共に『ふ•ろ温度を○○℃に設定しました』とお知らせします。

※温度表示はめやすです。

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
−
ぬるい

ふつう

あつい

を押すと、温度が下がるメロディーと共に『ふ•ろ温度を○○℃に設定しました』とお知らせします。
を押し続けると、45℃以下の設定では連続で•表示が変わりますが、46℃以上にしたいときはス
イッチを 1 回ずつ押してください。

5

選択

を押す。

• 設定が完了します。

※ 選択 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

51

●どのリモコンでも操作できます。
台所リモコン

2 〜 6

1
浴室リモコンまたは増設リモコンで操作する場合は、51 ページ参照

1

操作後の画面表示／補足• 点灯していない場合は、を押します。

暖房へ• 待機画面（31 ページ参照）が表示されている場合

2
3

設定

ふろ
設定

をタッチする。

をタッチする。

3/31（土） AM 10：00
0.00 kWLIVE 電優先

は、画面をタッチしてください。

おふろを入れるのランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。

41℃

おい
だき

設定

ふろ
予約

ふろ
設定

セーブ

休止

時計

機能
設定

▲
▼

エネ
チェック

戻る

ふろ設定

トップ

41℃
レベル 6
ふろ温度

ふろ湯量

保温時間

戻る

（次ページへつづく）

52

おふろを入れる

おふろの温度を調節する
（つづき）

4

操作後の画面表示／補足

ふろ温度 をタッチする。

ふろ温度

▲

41℃

5

または ▼ をタッチして、ふろ温度を設定します。
▲※工場出荷時は 42℃に設定されています。
• ▲

▼
決定

※温度表示はめやすです。

▼▲

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48−

をタッチすると、温度が上がるメロディーと共に『ふろ温度を○○℃に設定しました』とお知ら

ぬるい

ふつう

あつい

おふろを入れるせします。
• ▼をタッチすると、温度が下がるメロディーと共に『ふろ温度を○○℃に設定しました』とお知ら
せします。
• ▲

をタッチし続けると、45℃以下の設定では連続で表示が変わりますが、46℃以上にしたいときはスイッチを 1 回ずつ押してください。

6

決定 をタッチする。
• 設定が完了します。

※ 決定 をタッチしなくても、そのまま約 30 秒経過すると、自動的に設定が完了します。

53

おふろの保温時間を変更する

おふろを入れる●浴室リモコンまたは台所リモコンで操作します。
（増設リモコンではこの操作はできません）
浴室リモコン

通話

自動

優先

おい
だき
選択

たし湯

ぬる湯

運転
入／切

2 3 5

1

4
台所リモコンで操作する場合は、55 ページ参照

1

画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。

2

おふろを入れる• 点灯していない場合は、

運転

入／切

を押します。

を押して機能選択画面を表示
させる。
選択

3 続けて

を押して、「保温」を表示させる。
選択

保温

4 保温時間が表示されている間に
または
を押して、
保温時間を設定する。

※工場出荷時は、4 時間に設定されています。
•
を押すと、数字が → → → → → →（単位はすべて時間です）の順に切り替わります。
を押すと、逆順に切り替わります。

5

選択

を押す。

•『設定しました』とお知らせして設定が完了します。

※ 選択 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

（次ページへつづく）

54

おふろを入れる

おふろの保温時間を変更する●台所リモコンまたは浴室リモコンで操作します。
（増設リモコンではこの操作はできません）
台所リモコン

2 〜 6

1
浴室リモコンで操作する場合は、54 ページ参照

おふろを入れる

1

操作後の画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、を押します。

暖房へ• 待機画面（31 ページ参照）が表示されている場合優先

は、画面をタッチしてください。

2
3

設定

ふろ
設定

をタッチする。

をタッチする。

41℃

おい
だき

設定

ふろ
予約

ふろ
設定

セーブ

休止

時計

機能
設定

▲
▼

エネ
チェック

戻る

ふろ設定

トップ

41℃
レベル 6
ふろ温度

55

3/31
（土） AM 10：00
電LIVE
0.00 kW

ふろ湯量

保温時間

戻る

（つづき）

4

操作後の画面表示／補足

保温時間 をタッチする。

保温時間• 表示画面に保温時間が表示されます。

▲

4 時間

5

または ▼ をタッチして、保温時間を設定する。
▲※工場出荷時は、4 時間に設定されています。
• ▼→をタッチすると、数字が
→

→

→

→

▼
決定

保温時間

▲

2 時間

▼
決定

→

▲

6

おふろを入れる（単位はすべて時間です）の順に切り替わります。
をタッチすると、逆順に切り替わります。

決定 をタッチする。
•『設定しました』とお知らせして設定が完了します。

※ 決定 をタッチしなくても、そのまま約 30 秒経過すると、自動的に設定が完了します。

56

おふろをあつくする（おおふろに入って操作する●浴室リモコンで操作します。

（増設リモコンではこの操作はできません）

台所リモコンからも操作できます。

浴室リモコン

自動

優先

おい
だき

3

運転

1

選択

たし湯

ぬる湯

入／切

1

3

通話

1

画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。

おふろに入って操作する• 点灯していない場合は、を押します。

2 浴槽に循環アダプターの上まで
お湯（水）が入っていることを確認する。

3

循環アダプター

浴槽

を押す。
•

運転

入／切

のランプ（黄緑）が点灯し、『おいだきをします』

おいだきとお知らせしておいだきを開始します。このとき表示画面には右図の表示がでます。
※おいだきはふろ温度にかかわらず約 5 分間行いますので、
ふろ設定温度以上になる場合があります。

• 途中で停止したいときは、を押してください。

のランプが消灯します。

※浴室リモコンで操作した場合は、約 5 分間おいだ
きして、ふろ設定温度以上にならなかったときは、そのままふろ設定温度までおいだきします。

※台所リモコンで操作した場合は、沸き上がると、メロディーが鳴り『おふろが沸きました』とお知らせします。
ただし、自動運転（保温）中はお知らせしません。

注意• おいだき運転時には循環アダプターから泡が出てくることがあります。
また循環アダプターからは熱いお湯が出てきますので身体などに直接あてないようにしてください。

57

いだき）
●台所リモコンからおいだきする場合

1

操作後の画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、を押します。

• 待機画面（31 ページ参照）が表示されている場合

暖房へ

は、画面をタッチしてください。

3/31（土） AM 10：00
0.00 kWLIVE 電

優先

41℃

おい
だき

2 浴槽に循環アダプターの上まで
お湯（水）が入っていることを確をタッチする。

浴槽

トップ

す。

3/31（土）AM 10：00
LIVE 電 0.00 kW
優先•『おいだきをします』とお知らせしておいだきを開始します。このとき表示画面には右図の表示がでま

▼

41℃

おいだき

おいだき中

▲

ふろ温度

41℃

▼

• 途中で停止したいときは、 おいだき をタッチしてくだ

おふろに入って操作する

おい
だき

▲

循環アダプター

認する。

3

設定

さい。
※沸き上がると、メロディーが鳴り『おふろが沸きました』とお知らせします。
ただし、自動運転（保温）中はお知らせしません。

※台所リモコンで操作した場合は、約１分間ポンプ
運転した後、ふろ設定温度までおいだきします。
なお、ふろ温度がふろ設定温度以上の場合は、約１分間ポンプ運転後に停止します。

お知らせ

循環アダプターの上までお湯（水）が入っていないときにおいだきスイッチをタッチすると…
・浴室リモコンで操作したときは、浴槽に約 6 リットル湯はりした後、自動運転に切り替わります。
このとき、おいだきスイッチのランプは消灯して自動スイッチのランプが点灯します。
・台所リモコンで操作したときは、浴槽に約 6 リットル湯はりし、約 10 分間ポンプ運転した後、リモコンに「が点滅して停止します。

」エラー

断水している場合は循環アダプターの上まで水を入れてもおいだきできません。
断水時においだきスイッチを押すと、循環アダプターから気泡が出て 10 分後にリモコンに「止する場合があります。

」エラーが点滅して停58

おふろに入って操作する

おふろをぬるくする●浴室リモコンで操作します。
（台所・増設リモコンではこの操作はできません）
浴室リモコン

通話

自動

優先

おい
だき
選択

たし湯

ぬる湯

運転
入／切

1
2

1

画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、おふろに入って操作する

2

ぬる湯

運転

入／切

を押します。

を押す。

•『水をたします』とお知らせして、浴槽に約 10 リッ

ぬる湯トル注水します。このとき表示画面には右図の表示が出ます。
• 途中で停止したいときは、 ぬる湯 を押します。
お知らせ
・給湯（シャワー）使用中に、ぬる湯運転すると、すぐには始まらず、給湯を止めた後に始まります。
・ぬる湯運転中に給湯（シャワー）使用すると、ぬる湯運転は一時中断される場合があります。また、給湯栓からは水が出ます。
・ぬる湯運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。

59

おふろに入って操作する

おふろのお湯をふやす●浴室リモコンで操作します。
（台所・増設リモコンではこの操作はできません）
浴室リモコン

通話

自動

優先

おい
だき
選択

たし湯

ぬる湯

運転
入／切

1
2

1

画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、たし湯を押します。

おふろに入って操作する

2

運転

入／切

を押す。

•『お湯をたします』とお知らせして、浴槽にふろ設

たし湯

定温度のお湯約 20 リットルを湯はりします。このとき表示画面には右図の表示が出ます。
• 途中で停止したいときは、 たし湯 を押します。

お知らせ
・給湯（シャワー）使用中に、たし湯運転すると、すぐには始まらず、給湯を止めた後に始まります。
・「ゆらぎ」の表示（97 ページ参照）点灯中は、たし湯運転は一時中断されます。
・たし湯運転中に給湯（シャワー）使用すると、たし湯運転は一時中断される場合があります。また給湯栓からはふろ設定
温度のお湯が出ます。
・たし湯運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。
・この機器は熱効率が高いため、給排気筒トップから白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障
ではありません。

60

おふろから出たあとにおふろの配管を洗浄する●自動運転や予約運転でおふろを沸かし浴室リモコン

たあとにおふろのお湯を抜くと、ふろ
配管内に残ったお湯を自動で洗い流す
配管洗浄機能（セルフクリーン機能）がついています。

通話

自動

優先

おい
だき
選択

たし湯

ぬる湯

残り湯を押し
流します

1

運転
入／切

1

画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、おふろから出たあとに

2

2

運転

入／切

を押します。

のランプ（赤）が消灯していることを確認する。
• 消灯していない場合は、自動を押します。

3 浴槽の排水栓を抜く。
• 残り湯が循環アダプター付近まで減ると、循環アダプターから約 5 リットルのお湯が出て配管の汚れ• 排水栓を抜くときに、循環アダプターの上端より上に約 5cm 以上の水位があれば「セルフクリーン機能」がはたらきます。

を洗い流します。このとき表示画面には、自動運転
循環アダプターの湯はり中と同じ表示が出ます。

5cm
以上
必要

排水栓
浴槽

•

を「切」にするとしばらくポンプが回ります。
浴槽の排水栓を抜くのは「切」にして 1 分以上経
過後（ポンプ停止後）にしてください。

お知らせ
・を『切』の状態で残り湯を排水しても「配管洗浄（セルフクリーン）機能」ははたらきません。

・配管洗浄運転中に給湯（シャワー）使用すると、「配管洗浄（セルフクリーン）機能」は解除されます。

61

●配管洗浄設定をにする●お買い上げの際には、セルフクリーン機能は「入」に設定されています。セルフクリーン機能を使用しない場合は、下記の手順で「切」にすることもできます。
※以下の操作はすべて浴室リモコンで行ってください。台所・増設リモコンでは操作できません。

通話

自動

優先

おい
だき
選択

たし湯

ぬる湯

運転
入／切

1
4
2 3 5

1

画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、を押します。
おふろから出たあとに

2

運転

入／切

を押して、機能選択画面を表
示させる。
選択

3 続けて

を 押 し て「 セ ル フ クリーン」を表示させる。
選択

浴室リモコン

セルフクリーン

45

またはを 押 し て、「 切 」
を表示させる。
選択

セルフクリーンを押す。

とお知らせして、設定が完了します。
•『設定しました』• 再度「入」にするときは、 1 〜 3 の操作を行った後でまたはを押して「入」にしてください。

※ 選択 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

62

BGM 機能の使いかた

おふろで音楽を聴く●台所リモコンで準備します。
台所リモコンに音楽プレーヤーを接続し、再生します。台所リモコン・増設リモコンからは音楽は聴けません。
台所リモコンプラグ（音楽プレーヤーに適合するプラグ）2

イヤホン端子（またはヘッドホン端子）

1
3

プラグ
（ミニプラグ）

接続コード
（別売）

（再生する）

4（音量を調整する）

5

音楽プレーヤー（市販品）

台所リモコンでの準備

1のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、機能の使いかたBGM

2

操作後の画面表示／補足を押します。

音楽プレーヤーのヘッドホン端子
やイヤホン端子に、接続コードのプラグを接続する。

BGM 入力端子
3 台所リモコンのに、接続コードの反対側のプラグ（ミニプラグ）を差し込む。
• プラグを差し込んだ際、台所リモコンでは「ピピピッ」とお知らせ音が鳴り、通話スイッチのランプがゆっくりした点滅を始めます。
• 浴室・増設リモコンから「ピーッピピピ」というお知らせ音が鳴り、通話スイッチのランプがゆっくりした点滅を始めます。
を押して「切」から「入」にしても、同様にお知ら63せ音が鳴ります。この場合、お知らせ音は、運転を「入」にした約 3 秒後に鳴ります。

♪ 3/31（土） AM 10：00
暖房へ LIVE
電 0.00 kW

優先

41℃

おい
だき

• 画面には♪が表示されます。

• 台所リモコンにプラグを接続した状態でプラグは、奥まで確実にしっかりと差し込んでください。
接続コードに無理な力がかからないようにしてください。
接続コードについては…
66 ページ「接続コードについて」を参照してくだ
さい。

設定

▲
▼

台所および浴室リモコンの通話スイッチのランプは、
台所リモコンの BGM 入力端子からプラグを取りはずすまで、ゆっくり点滅し続けます。

●浴室リモコンで音楽の音量を調整します。
浴室リモコン

通話

自動

優先

おい
だき
選択

たし湯

ぬる湯

運転
入／切

6

4 音楽プレーヤーを「再生」にする。

操作後の画面表示／補足

音楽プレーヤーで「再生」を開始すると、浴室リモ

コンのスピーカーから再生された音楽などが聴こえ始めます。

5 音楽プレーヤーの音量を調整する。
浴室リモコンで音量を調整することはできますが、あらかじめ音楽プレーヤー側でもある程度の調整をしておくことをおすすめします。

台所リモコンおよび浴室リモコンからは、音楽プレー
ヤーの操作（「入」「切」「選曲」など）をすることはできません。

B
G
M

機能の使いかた音量調節の方法については…
66 ページ「BGM 音量の調節のしかた」を参照してください。

浴室リモコンの音量調整

6

を押して、
「♪
示させる。
選択

」を表

浴室リモコンは、機能選択モードになります。
※「♪

」は台所リモコンの BGM 入力端子にプラグが接続されているときのみ表示されます。

（次ページへつづく）

64

BGM 機能の使いかた

おふろで音楽を聴く（つづき）●浴室リモコンで音楽の音量を調整します。
浴室リモコン

通話

自動

優先

おい
だき
選択

たし湯

ぬる湯

運転
入／切

8

7

7
操作後の画面表示／補足

またはを押して、BGM
音量（音楽プレーヤーからの音
楽の音量）を設定する。
を押す：音量が大きくなります。
を押す：音量が小さくなります。
音 量 は 大（ ♪
（♪

機能の使いかた

B
G
M

8

選択

）
・ 中（ ♪

）
・小※音量を「消音」にしても、音楽プレーヤーは再生を続けます。
音楽を再生中でも、インターホン機能が「入」のときは BGM 音量の設定を変更できません。

）・消音（♪消音）の 4 段階です。

を押す。
※ 選択 を押さなくても、そのまま 1 分間経過すると、操作が完了し、通常画面に戻ります。

自動的に通常画面に戻ります。

9 音楽プレーヤーを「停止」にする。
音楽プレーヤーを停止させます。

次の方法でも音楽は聞こえなくなります。
（a）台所または浴室リモコンのを押して「切」にする。
（b）台所リモコンの入力端子からプラグを抜く。
※（a）、（b）どちらの場合でも、音楽プレーヤーは停止させておいてください。

65♪

• プラグを抜くときは、プラグ自体を持ってまっすぐ下に引き抜くようにし、無理な力を加えないようにしてください。

お知らせ

BGM 音量（音楽プレーヤーからの音楽の音量）について・浴室リモコンの BGM 音量の設定は、音楽の再生を終了したり台所リモコンの BGM 入力端子からプラグを抜いても記憶されてます。ただし、浴室リモコンの BGM 音量が「消音」の状態で、台所リモコンの BGM 入力端子からプラグを抜き、
約 3 秒以上経過した後に再度プラグを台所リモコンに差し込んだ場合は、BGM 音量は「中」に変更されます。
・停電後、電力が復帰すると BGM 音量は「中」になります。
・音楽プレーヤーの音を大きくしすぎると、浴室リモコンの BGM 音量を「小」に設定しても音が割れることがあります。
・インターホン機能使用中は、BGM 音量は小さくなります。詳しくは 67・68 ページの お知らせ をご覧ください。

BGM 音量の調節のしかた
・お使いの音楽プレーヤーなどの出力装置の種類により、音の大きさに違いがあります。最初にお使いになるときには特に、入浴される前に音楽プレーヤーと浴室リモコンの両方で音量の調整をすることをおすすめします。
①音楽プレーヤーの音量を小さめにしてから再生を開始します。
②浴室リモコンの BGM 音量の設定を「中」に設定し、浴室の扉を閉めた状態で音を快適に聴くことができるかどうかを確認します。
③音が割れたり、大きすぎたり、また小さくて聞こえないなどの場合は、音楽プレーヤー側で音量を調整します。
※音楽プレーヤーなどの出力装置の操作方法については、それらの取扱説明書を参照してください。

音楽プレーヤーについて
・ヘッドホン出力端子または、イヤホン出力端子のあるものをご準備ください。
・音楽プレーヤーを台所リモコンの近くにフックなどで引っ掛ける場合、落下したりしないようご注意ください。また棚や床に置いたりする場合は、踏んだり落としたりしないようにご注意ください。
・ガスレンジの近くや電子レンジの近くに設置するのは避けてください。

浴室リモコンの音質について
・モノラルでの再生になります。
音楽プレーヤーがステレオタイプでも、浴室リモコンから聴こえる音はモノラル（L+R）となります。
・台所リモコンの周囲の音が、浴室リモコンからわずかに聞こえることがありますが、異常ではありません。

接続コードについて

B
G
M

機能の使いかた・台所リモコンの入力端子は「φ 3.5 ステレオミニジャック」です。台所リモコンの BGM 入力端子と音楽プレーヤーの出力端子の両方に適合する接続コードをご使用ください。
・別売の接続コード（両端φ 3.5 ステレオミニプラグ）または市販の接続コードをご利用ください。音楽プレーヤーの出力端子の種類により、別売の接続コードがそのまま使用できないことがありますので、その場合には、別途市販の接続コードまたはアダプターなどをご用意ください。
・台所リモコンの BGM 入力端子に適合するプラグは「φ3.5 ステレオミニプラグ」です。ミニプラグ付き延長コードやアダプターを使用する際には、ステレオタイプのものを使用してください。
・マイク用の抵抗入りの延長コードは使用しないでください。
・音楽プレーヤーがステレオタイプの場合、接続コードにモノラルコードもしくはモノラルのアダプターなどを使用すると、浴室リモコンから聴こえる音はステレオの L チャンネルのみになります。
・音楽プレーヤーを接続した状態で「再生」していないとき、台所リモコンの BGM 入力端子に接続コードのみを接続しているときには、浴室リモコンからわずかに雑音が聞こえることがあります。
・接続コードのみ接続しているときに、台所リモコンに接続していない側のプラグの電気接点に手で触れたりすると、浴室
リモコンで大きな雑音がすることがありますのでご注意ください。
※音楽プレーヤーと台所リモコン間の接続コードは、その長さが長いほど音質が低下する傾向があります。

BGM 機能の仕様
音質
モノラル（L+R）
音量設定
「大」
「中」
「小」
「消音」
スピーカー定格出力 0.2W
最大出力レベル：2v 以下
接続音楽プレーヤー
出力インピーダンス：2.2k Ω以下

通話スイッチのランプの点滅周期について・BGM 機能が「入」のときは、インターホン機能が「入」のときに比べて通話スイッチのランプはゆっくりと点滅します。
【BGM 機能「入」のとき】‥‥‥通話スイッチのランプは約 2 秒周期で点滅（10 秒間に約 5 回の割合で点灯）【インターホン機能「入」のとき】‥‥‥通話スイッチのランプは約 1 秒周期で点滅（10 秒間に約 10 回の割合で点灯）

66

浴室から台所へお話しする

インターホンの使いかた●浴室リモコンまたは台所リモコンで操作します。
（増設リモコンではこの操作はできません）
運転スイッチの「入」「切」に関係なく通話できます。
浴室リモコン

台所リモコン

通話

自動

優先

おい
だき
選択

たし湯

ぬる湯

運転
入／切

1

1

1 浴室リモコンの画面表示／補足を押します。

• 通話スイッチのランプ（黄）が点灯して、「ピーッピ
ピピ」という呼び出し音が鳴ります。
このとき台所リモコンでは通話スイッチのランプ（黄）が点滅して、「ピーッピピピ」という呼び出し
音が鳴ります。

2 通話できます。
お願いインターホンの使いかた

・通話しながらリモコンのスイッチを操作したりリモコンをたたいたりすると、通話先のリモコンから大きな音が出ますのでご注意ください。これは故障ではありません。

• 呼び出し音が鳴り終わってからリモコンに向かってゆっくり話をすると、台所リモコンで声が聞こえます。台所リモコン側で通話スイッチが押されている間は、浴室リモコンの通話スイッチのラン
プ（黄）は点滅します。この間は台所リモコンからの声が聞こえます。再び浴室リモコンから話した
いときは、通話スイッチのランプ（黄）が点滅から点灯に変わってからゆっくりと話しはじめてくだ
さい。

お知らせ
・BGM 機能（63 ページ参照）を使っておふろで音楽を聴いているときにインターホン機能で浴室リモコンから通話可能な状態にすると、BGM はその間聴こえなくなります。

3 通話を終了する。
• 台所リモコンからの通話状態が終了してから約 1分たつと、通話スイッチのランプ（黄）が消灯します。
浴室リモコン側からしか通話をしなかった場合は、
通話スイッチを押してから約 1 分で終了します。
• 途中で止めたいときは、浴室リモコンの通話スイッ
チを再度押して、通話スイッチのランプ（黄）を消灯させてください。

67

通話• 台所リモコンからの通話中（浴室リモコンの通話スイッチのランプ（黄）が点滅中）でも、浴室リモ
コンの通話スイッチを押すと浴室から通話できるようになります。
（浴室リモコンの通話スイッチのランプ（黄）が点滅から点灯に変わります）

インターホンの使いかた

1 台所リモコンの台所から浴室へお話しする
画面表示／補足を押したま

まにします。
• 通話スイッチのランプ（黄）が点灯して、「ピーッピ
ピピ」という呼び出し音が鳴ります。
このとき浴室リモコンでは通話スイッチのランプ（黄）が点滅して、「ピーッピピピ」という呼び出し
音が鳴ります。

2

通話できます。
お願い
・通話しながらリモコンのスイッチを操作したりリモコンをたたいたりすると、通話先のリモコンから大きな音が出ますのでご注意ください。これは故障ではありません。

• 通話スイッチを押したままリモコンに向かってゆっ
くり話をすると、浴室リモコンで声が聞こえます。
通話スイッチから指をはなすと、通話スイッチのランプ（黄）が点滅します。点滅中は浴室リモコンからの声が聞こえます。再び台所リモコンから話した
いときは、再度通話スイッチを押しながら話してください。

3 通話を終了する。

• 通話が終了してから約 1 分たつと通話スイッチのランプ（黄）が消灯します。
• 途中で止めたいときは、台所リモコンの通話スイッ
チを押して、通話スイッチのランプ（黄）を消灯さ
せてください。

お願い
インターホンの使いかた

・通話の際は浴室または脱衣所（台所）の扉を閉めてください。扉を開けた状態で通話すると、ハウリング（キーンという大きな音）が起こることがあります。
・シャワーや浴室暖房乾燥機をお使いの際は、騒音によってインターホンが聞こえにくくなりますので、一時シャワーなどの使用を中止してください。
・台所リモコンの周囲に換気扇などがあると、騒音で通話が聞こえにくくなりますので、一時換気扇などの使用を中止してください。
・通話の際はリモコンから約 50cm 離れた距離で話してください。
・言葉が途切れたり、声が小さいときは、リモコンに近付いて話してください。
・通話音量や通話の呼び出し音の大きさは変更できません。

お知らせ
・浴室リモコンと台所リモコンの両方から同時に話すことはできません。通話スイッチのランプ（黄）が点灯している側が話をする側になります。点滅している側は聞く側になります。
・おふろの自動運転やおいだきなどのふろ運転中も通話できますが、通話スイッチのランプ（黄）が点灯または点滅中のリモ
コンでは、この間の音声（「おふろが沸きました」など）やメロディー・操作確認音は出なくなります。
（高温 60℃設定時は除く）
・通話中に運転スイッチなどを操作すると、スイッチを押した音が相手に聞こえることがあります。
・通話スイッチのランプ（黄）が点灯（または点滅）している間（通話中）は、時計合わせやふろ温度・ふろ湯量（水位）の設定・
音声やメロディーの音量・セーブモードの設定の変更はできません。
・使用環境によっては通話音声に雑音が混ざったり、通話音声が一瞬途切れることがありますが、これはリモコンの故障ではありません。
・BGM 機能（63 ページ参照）を使っておふろで音楽を聴いているときにインターホン機能で台所リモコンから通話中は、B
GM 音量は小さくなります。このとき、BGM 音量を「消音」にしていても、かすかに BGM が聴こえます。

68

温水温度暖房を使う

温水温度暖房をする●台所リモコンで操作します。
台所リモコン2 〜 4
1

1

操作後の画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、を押します。

• 待機画面（31 ページ参照）が表示されている場合

暖房へ

は、画面をタッチしてください。

3/31（土） AM 10：00
0.00 kWLIVE 電

優先

41℃

おい
だき

2

暖房へ をタッチする。

温水温度暖房を使う

暖房

3

▲
▼

3/31
（土） AM 10：00
LIVE 電 0.00 kW
給湯
℃
優先

41

暖房

をタッチする。

•『暖房をします』とお知らせして、暖房運転を開始します。
暖房が反転表示されます。

• 暖房を停止する場合は、 暖房 をタッチします。
『暖房を停止します』とお知らせして、暖房運転が停止します。

69

給湯へ

設定

給湯へ

暖房

▲

60℃ ▼

暖房
設定
暖房
タイ
イマ
マー
ー

3/31
（土） AM 10：00
LIVE 電 0.00 kW
給湯
℃
優先

41

暖房

暖房

▲

60℃ ▼

暖房
設定
暖房
タイ
イマ
マー
ー

4

操作後の画面表示／補足または ▼ をタッチして、お好みの温度レベルに調節しま
す。
▲

▼

▼

−−−

低

をタッチすると、温度レベルが上がるメロディー

高
温水温度暖房端末が高温暖房側に接続されている場合

でお知らせします。
※工場出荷時は低温暖房側 60℃、高温暖房側 H℃▲
40℃ 45℃ 50℃ 55℃ 60℃ 65℃ H℃

をタッチすると、温度レベルが下がるメロディーでお知らせします。
▲

温水温度暖房端末が低温暖房側に接続されている場合▼に設定されています。

▲
50℃ 55℃ 60℃ 65℃ 70℃ 75℃ H℃

−−

低

高

給湯へ

3/31
（土） AM 10：00
LIVE 電 0.00 kW
給湯
℃
優先

41

暖房

暖房

▲

60℃ ▼

暖房
設定
暖房
タイ
イマ
マー
ー

温水温度暖房を使う

70

温水温度暖房を使う

タイマー運転をする（温水●台所リモコンで操作します。

台所リモコン・必ず現在時刻設定を行ってから操作してください。
（36 ページ参照）

2 〜 5
1

1

操作後の画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、を押します。

• 待機画面（31 ページ参照）が表示されている場合

暖房へ

は、画面をタッチしてください。

3/31（土） AM 10：00
0.00 kWLIVE 電

優先

41℃

おい
だき

2

暖房へ をタッチする。

給湯へ

温水温度暖房を使う

暖房設定

をタッチする。

3/31（土） AM 10：00
0.00 kW
給湯℃
優先
LIVE 電

暖房

60℃ ▼
9

• 四角の目盛にタイマー運転の初期設定が表示されま
ぬりつぶされている目盛が暖房が運転する時間帯です。
初期設定

AM6：00 〜 AM9：00 運転
PM5：00 〜 PM10：00 運転に設定されています。
• この設定でタイマー運転するときは 7 の操作をしてください。
• 設定を変えるときは、 4 〜 7 の操作をしてくださ
い。

暖房
設定

▲

暖房
タイ
イマ
マー
ー

暖房設定
0

3

タイマー入
ー入

PM 6

す。

71

▼

41

暖房

3

▲

設定

AM
3

タイマー
設定

6

10：00
12

夜間
省エネ

AM

9

自動
選択

戻る

温度暖房予約）

4

操作後の画面表示／補足
タイマー
設定

をタッチする。

• AM0：00 〜 0：30 の目盛が点滅します。
画面の中心付近に、点滅している目盛の時刻が表示

タイマー
決定

暖房タイマー
9

0

PM 6

AM

タイマーON
時間入力

タイマーOFF
時間入力

されます。

6

0：00

3

（AM0：00）

3

タイマー入
ー入

12

AM

9

左
まわり

右
まわり

点滅している目盛の時刻

5

右
まわり

左
または まわりにタッチして点滅している目盛を動かして、予約時刻を設定する。
（暖房運転したい時間帯を反転表示します）
タイマーON• タイマーON
時間入力 にタッチし、反転表示 時間入力 のときに点滅している目盛を動かすと、その時間帯が反転表示され暖房を運転する時間帯が設定できます。
OFF
タイマーOFF• タイマー
時間入力 にタッチし、反転表示 時間入力 のときに点滅し

タイマー
決定

暖房タイマー
9

0

PM 6

AM

タイマーON
時間入力

タイマーOFF
時間入力• 目盛は 30 分単位で、1 日に何回でも運転すること

12

タイマーOFF
時間入力

右
で まわり
に AM0：00 〜 AM7：00 まで移動

タイマーON
時間入力

右
で まわり
に AM7：00 〜 AM10：00 まで移動

右
まわり

タイマー
決定

暖房タイマー
9

0

3

タイマー入
ー入

PM 6

AM

タイマーON
時間入力

タイマーOFF
時間入力

6

0：00

3

12

AM

9

左
まわり

右
まわり

に AM10：00 〜 AM0：00 まで移動

タイマー
決定

暖房タイマー
9

0

3

タイマー入
ー入

PM 6

AM

タイマーON
時間入力

タイマーOFF
時間入力

6

0：00

3

12

AM

9

左
まわり

温水温度暖房を使う

で

9

左
まわり

のときは OFF 時間帯が設定されます。

（例）AM7：00 〜 AM10：00 まで運転する設定方法

右
まわり

AM

のときは ON 時間帯が設定されます。

ができます。

タイマーOFF
時間入力

6

0：00

3

ている目盛を動かすと、その時間帯の表示が消え暖房を運転しない時間帯が設定できます。

3

タイマー入
ー入

右
まわり

72

温水温度暖房を使う

タイマー運転をする（温水温度暖房予約）（つづき）●台所リモコンで操作します。
台所リモコン

6 7

6

操作後の画面表示／補足
タイマー
決定をタッチする。

ます。

3/31（土） AM 10：00
LIVE 電 0.00 kW
給湯℃
優先※これで、タイマー運転の時間が設定されましたが、暖房『設定しました』とお知らせして予約時刻が設定されタイマー運転は、まだ始まってません。タイマー運

給湯へ

41

暖房

転は 7 で開始します。

7

暖房
タイマー

をタッチする。

給湯へ

まります。

が反転表示されます。

タイマー運転を解除するときは

暖房
タイマー

にタッチします。

温水温度暖房を使う『解除しました』とお知らせして、タイマー運転を中止します。
※タイマー運転中でも 暖房 をタッチすると暖房の運転を開始 / 停止できます。
この場合、次の予約時刻からタイマー運転します。
※タイマー運転中でも暖房温度を変更できます。
69・70 ページの「温水温度暖房をする」の 1

2 4 の手順に従って操作してください。

73

60℃ ▼

暖房
設定
暖房
タイ
イマ
マー
ー

3/31
（土） AM 10：00
LIVE 電 0.00 kW
給湯
℃
優先

41

『設定しました』とお知らせして、タイマー運転が始
暖房
タイマー

▲

暖房

暖房

▲

60℃ ▼

暖房
設定
暖房
タイ
イマ
マー
ー

温水温度暖房を使う

夜間省エネ暖房をする●台所リモコンで操作します。

台所リモコン・必ず現在時刻設定を行ってから操作してください。
（36 ページ参照）

2 〜 7
1

1

操作後の画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、を押します。

• 待機画面（31 ページ参照）が表示されている場合

暖房へ

は、画面をタッチしてください。

3/31（土） AM 10：00
0.00 kWLIVE 電

優先

41℃

おい
だき

2

暖房へ をタッチする。

給湯へ

▼

3/31
（土） AM 10：00
0.00 kW
給湯℃
優先
LIVE 電41

暖房
設定

をタッチする。

暖房

暖房
設定

▲

60℃ ▼

温水温度暖房を使う

暖房

3

▲

設定

暖房
タイ
イマ
マー
ー

暖房設定
9

0

3

タイマー入
ー入

PM 6

AM
3

タイマー
設定

6

10：00
12

夜間
省エネ

AM

9

自動
選択

戻る

（次ページへつづく）

74

温水温度暖房を使う

夜間省エネ暖房をする
（つづき）

4

操作後の画面表示／補足
夜間
省エネをタッチする。

夜間省エネ設定• 画面に暖房温度下げ幅設定と夜間省エネ時間帯設定が表示されます。

設定しない

時間帯 1 PM 9：00〜AM 5：00▼

5または ▼ をタッチして、暖房設定温度からの夜間温度下げ幅を設定します。
▲

▲

設定

5℃下げる

設定

10℃下げる設定

15℃下げる設定

20℃下げる

設定

しない

決定

• 夜間温度下げ幅は、5℃単位で、20℃まで設定で
きます。

6

▼

をタッチすると下がるメロディーが鳴ります。

▲

をタッチすると上がるメロディーが鳴ります。

時間帯 をタッチして、夜間省エネ

時間帯を ▲ またはチして設定します。

▼

をタッ

時間帯 1 PM 9：00〜AM 5：00
時間帯 2 PM 9：00〜AM 7：00
時間帯 3 PM10 ：00〜AM 6：00

• 夜間省エネ時間帯は 8 パターンから選択できます。

温水温度暖房を使う▼をタッチすると下がるメロディーが鳴ります。

▲

をタッチすると上がるメロディーが鳴ります。

時間帯 4 PM10 ：00〜AM 8：00
時間帯 5 PM11 ：00〜AM 5：00
時間帯 6 PM11 ：00〜AM 7：00
時間帯 7 AM 0：00〜AM 6：00
時間帯 8 AM 0：00〜AM 8：00

7

決定 をタッチします。

夜間省エネ設定•「設定しました」とお知らせして、暖房温度下げ幅

設定と夜間省エネ時間帯が設定されます。

5℃下げる

時間帯 3 PM10 ：00〜AM 6：00
▼

75

▲

決定

温水温度暖房を使う

暖房時のガス燃焼を設定する●台所リモコンで操作します。

台所リモコン• 必ず現在時刻設定を行ってから操作してください。
（36 ページ参照）• 暖房中になるべくガス燃焼を使用せず、ガス料金を安

2 〜 6

くしたい場合に設定します。
（ただし、お部屋の温度が低くなる場合があります。その場合は、設定を自動にしてください）

1

1

操作後の画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、を押します。

• 待機画面（31 ページ参照）が表示されている場合

暖房へ

は、画面をタッチしてください。

3/31（土） AM 10：00
0.00 kWLIVE 電

優先

41℃

おい
だき

2

暖房へ をタッチする。

給湯へ

▼

3/31
（土） AM 10：00
0.00 kW
給湯℃
優先
LIVE 電41

暖房
設定

をタッチする。

暖房

暖房
設定

▲

60℃ ▼

温水温度暖房を使う

暖房

3

▲

設定

暖房
タイ
イマ
マー
ー

暖房設定
9

0

3

タイマー入
ー入

PM 6

AM
3

タイマー
設定

6

10：00
12

夜間
省エネ

AM

9

自動
選択

戻る

（次ページへつづく）

76

暖房時のガス燃焼を設定する

温水温度暖房を使う

（つづき）

4

操作後の画面表示／補足
自動選択をタッチする。

自動選択• 画面に暖房時のガス燃焼設定が表示されます。
※施工時に電力サービスモードを 1、3、12 に設定された場合は暖房温度設定が表示されます。そ

暖房温度

手動

暖ｶﾞｽ燃焼自動の場合は 暖ｶﾞｽ燃焼 をタッチして設定します。

▼

▲

決定

設定によっては表示する場合があります。

5または ▼ をタッチして、暖房時ガス燃焼を設定します。
▲

暖ｶﾞｽ燃焼自動

暖ｶﾞｽ燃焼運転しない 1

暖ｶﾞｽ燃焼運転しない 2• ガス燃焼設定は 3 パターンから選択できます。

6▼をタッチすると下がるメロディーが鳴ります。

▲

をタッチすると上がるメロディーが鳴ります。

決定 をタッチする。
•「設定しました」とお知らせして、ガス燃焼設定されます。

※ 決定 をタッチしなくても、そのまま約 30 秒経過すると、自動的に設定が完了します。

0：00

暖ｶﾞｽ燃焼自動※1※1

温水温度暖房を使う

ヒートポンプのみでは暖房がまかなえない 場 合ガス 燃 焼する。
※2 ヒートポンプが運転していな
い場合ガス燃焼する。

24：00

暖ｶﾞｽ燃焼※3

運転しない 1※3

2時間の融雪電力しゃ断時にのみガス燃焼する。
（融雪電力契約時のみ設定可能）

暖ｶﾞｽ燃焼運転しない 2常にガス燃焼しない。
ヒートポンプ運転沸上禁止中もガス燃焼しない。

77

※2

融雪電力
しゃ断時間

温水温度暖房を使う

暖房温度の手動・自動設定について●台所リモコンで操作します。

台所リモコン• 必ず現在時刻設定を行ってから操作してください。
（36 ページ参照）• この設定は、所定のガス事業者のガスを使用し、所定2 〜 6の条件を満たしたお客様にのみ設定画面が表示され、設定可能となっています。
画面が表示される場合は、お部屋の暑い寒いに応じてシステムが暖房温度を自動でコントロールします。

1

1

操作後の画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、を押します。

• 待機画面（31 ページ参照）が表示されている場合

暖房へ

は、画面をタッチしてください。

3/31（土） AM 10：00
0.00 kWLIVE 電

優先

41℃

おい
だき

2

暖房へ をタッチする。

給湯へ

▼

3/31
（土） AM 10：00
0.00 kW
給湯℃
優先
LIVE 電41

暖房
設定

をタッチする。

暖房

暖房
設定

▲

60℃ ▼

温水温度暖房を使う

暖房

3

▲

設定

暖房
タイ
イマ
マー
ー

暖房設定
9

0

3

タイマー入
ー入

PM 6

AM
3

タイマー
設定

6

10：00
12

夜間
省エネ

AM

9

自動
選択

戻る

（次ページへつづく）

78

温水温度暖房を使う

暖房温度の手動・自動設定について（つづき）
操作後の画面表示／補足

4

自動
選択

をタッチする。

• 画面に暖房温度設定と暖房時のガス燃焼設定が表示されます。
※施工時に電力サービスモードを 1、3、12 に設定された場合は 暖房温度5が表示されます。

または ▼ をタッチして、暖房温度の自動・手動を設定しま
す。
▲

自動選択

暖房温度

手動

暖ｶﾞｽ燃焼

自動

▼

▲

決定

暖房温度

手動

暖房温度

自動

• 暖房温度設定は 2 パターンから選択できます。

•▼

をタッチすると下がるメロディーが鳴ります。

▲

をタッチすると上がるメロディーが鳴ります。
手動： 暖房設定温度にしたがって暖房運転します。
（69 ページ参照）•

自動： 暖房しているお部屋が暑い場合は自動で暖房温度を下げます。
またお部屋が寒い場合は自動で暖房
温度を上げます。

※リモコンの暖房温度の表示は変わりません。

6

決定 をタッチする。

温水温度暖房を使う•「設定しました」とお知らせして、暖房温度が設定されます。

※ 決定 をタッチしなくても、そのまま約 30 秒経過すると、自動的に設定が完了します。

お知らせ■暖房温度の自動設定について
・この自動設定は、下記の場合のみ有効です。
お部屋の暖房端末機が、①単管のパネルラジエータ、②複管パネルラジエータ＋バイパス付き（パネルラジエータが主暖房）

79

浴室暖房を運転させる

暖房を使う●どのリモコンでも操作できます。
浴室リモコン

増設リモコン

通話

自動

優先

おい
だき
選択

たし湯

入／切

2 3
5

選択

ぬる湯

運転

2 3 5

4 6

1

自動

運転
入／切

1

4 6

台所リモコンで操作する場合は、82 ページ参照• このリモコンでは浴室暖房の運転「入」「切」しかできません。温度調節などは浴室暖房乾燥機に付属のリモコンを使用してください。

1のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、• 増設リモコンは

2

画面表示／補足

運転入／切を押します。

・「切」でも設定できます。

※このリモコンで浴室暖房乾燥機を運転させるためには、このリモコンに対応する浴室暖房乾燥機が必要です。

を押して機能選択画面を表示させる。
選択

浴室リモコン：現在選ばれている機能が表示されます。
増設リモコン：現在選ばれている機能が点滅します。

3 続けて浴室リモコン

増設リモコン
暖房を使うを押して、「暖房」を表示させる。
選択

暖房• 増設リモコンでは、「予備暖房」を点滅させます。

4

またはを 押 し て、「 入 」
を表示させる。

浴室リモコン

増設リモコン

暖房

リモコンの表示画面にふろ・暖房燃焼表示が点灯し、暖房運転を開始します。

（次ページへつづく）

80

暖房を使う5

浴室暖房を運転させる（つづき）
画面表示／補足

選択を押す。

浴室リモコン

増設リモコン•『設定しました』とお知らせして、設定が完了し通常画面に戻ります。
増設リモコンには予備暖房表示が点灯します。
※ 選択 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

6 浴室暖房運転をやめるときは…
• 前ページの 1 2 3 の操作を行い、またはを押して「切」を表示させます。
※浴室暖房の「入」「切」の設定は、リモコンのスイッチの「入」「切」によって変わることはあり
ません。

お知らせ

■浴室暖房乾燥機の温度調節は？
・このリモコンでは浴室暖房乾燥機の暖房運転を行うことができます。温度調節その他の設定は、浴室暖房乾燥機のリモコンで行ってください。
・このリモコンで浴室暖房乾燥機の暖房運転を行った場合、ワイヤレスタイプの浴室暖房乾燥機のリモコンには何も表示されず「切」のままになっています。温度調節などを行いたい場合は、浴室暖房乾燥機のリモコンの運転スイッチも「入」にしてから行ってください。

■予備暖房運転とは？
・冬期の一番ぶろのように浴室が冷えているとき、あらかじめ入浴前に予備暖房（温風によって浴室を暖める）をしておくと、入浴時に感じる肌寒さをやわらげてくれます。

お願い・運転開始は入浴される約 30 分前から行ってください。
・浴室暖房時間は、浴室の種類や大きさ・気温や湿度によって異なります。浴室暖房乾燥機のリモコンで設定調整してくだ
さい。

暖房を使う

81

●どのリモコンでも操作できます。
台所リモコン

2 3
1
浴室リモコンまたは増設リモコンで操作する場合は、80 ページ参照• このリモコンでは、浴室暖房の運転「入」「切」しかできません。温度調節等は浴室暖房乾燥機に付属のリモコンを使用してください。

1

操作後の画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、を押します。

• 待機画面（31 ページ参照）が表示されている場合

暖房へ

は、画面をタッチしてください。

3/31（土） AM 10：00
0.00 kWLIVE 電

優先

41℃

おい
だき

2

▲
▼

※このリモコンで浴室暖房乾燥機を運転させるためには、このリモコンに対応する浴室暖房乾燥機が必要です。

暖房へ をタッチする。

給湯へをタッチする。

•『浴室暖房をします』とお知らせし、リモコンの表
示画面に燃焼表示が点灯して、暖房を開始します。
浴室
暖房が反転表示されます。

給湯へ

暖房
1

暖房
２

暖房
1設定

暖房を使う

浴室
暖房

浴室
暖房

3/31
（土） AM 10：00
0.00 kW
給湯℃
優先
LIVE 電41• 暖房設定画面が表示されます。

3

設定

暖房
2設定

3/31
（土） AM 10：00
電LIVE
0.00 kW
給湯
℃
優先

41

浴室
暖房

暖房
1

暖房
２

暖房
1設定
暖房
2設定

• 暖房を停止する場合は、 浴室
暖房 をタッチします。
『浴室暖房を停止します』とお知らせして、暖房が（次ページへつづく）

停止します。

82

暖房を使う浴室暖房を運転させる（つづき）

お知らせ■浴室暖房乾燥機の温度調節は？
・このリモコンでは浴室暖房乾燥機の暖房運転を行うことができます。温度調節その他の設定は、浴室暖房乾燥機のリモコンで行ってください。
・このリモコンで浴室暖房乾燥機の暖房運転を行った場合、ワイヤレスタイプの浴室暖房乾燥機のリモコンには何も表示されず「切」のままになっています。温度調節などを行いたい場合は、浴室暖房乾燥機のリモコンの運転スイッチも「入」にしてから行ってください。

■予備暖房運転とは？
・冬期の一番ぶろのように浴室が冷えているとき、あらかじめ入浴前に予備暖房（温風によって浴室を暖める）をしておくと、入浴時に感じる肌寒さをやわらげてくれます。

お願い・運転開始は入浴される約 30 分前から行ってください。
・浴室暖房時間は、浴室の種類や大きさ・気温や湿度によって異なります。浴室暖房乾燥機のリモコンで設定調整してくだ
さい。

暖房を使う

83

暖房を使う浴室暖房を自動運転と連動する●浴室リモコンのみ操作できます。
• 自動運転（おふろへの自動湯はり運転）

浴室リモコンを開始すると同時に、浴室暖房乾燥機の暖房運転を開始（連動）することがで
きます。
お願い

通話

自動

優先

おい
だき

浴室暖房乾燥機の暖房時間の変更について
は、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご覧く
ださい。

選択

入／切

4

のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。

運転

入／切

を押します。

を押して、機能選択画面を表
示させる。
選択

3 続けて

を押して、「連動」を表示させる。
選択

または
を押して、
「入」を
表示させる。

※浴室暖房をふろ自動運転と連動するには、対応した浴室暖房乾燥機が必要です。
• 連動スイッチの設定は、リモコンの運転スイッチの「入」「切」によって変わることはありません。

浴室リモコン

連動

暖房を使う

4

1

画面表示／補足• 点灯していない場合は、

2

ぬる湯

運転

2 3 5

1

たし湯

6

浴室リモコン連動（次ページへつづく）

84

暖房を使う浴室暖房を自動運転と連動する
（つづき）

5

画面表示／補足
選択を押す。

浴室リモコン•『設定しました』とお知らせし、操作が完了し通常画面に戻ります。
表示画面に連動表示が点灯します。
※ 選択 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

6

を押す。
自動

•『 お 湯 は り を し ま す 』と お 知 ら せ し て、 浴 槽に湯はりを開始します。
• 浴室暖房乾燥機も運転を開始します。

浴槽に排水栓とふたをしてから操作を行ってください。
（台所リモコン・増設リモコンでも行えます）

7 浴室暖房運転をやめるときは…

• 浴室暖房乾燥機のリモコンを「切」にするか、80
ページの「浴室暖房を運転させる」の手順に従って操作し、浴室暖房運転を「切」にしてください。
• 浴室連動が「入」の設定で 1 と 6 の操作を行うと、ふろ自動運転と連動して、毎回浴室暖房運転を行います。
のランプ消灯）または浴室暖房乾燥機のリモコンで設定された時間が経過すると終了します。自動運転の時間は設定し
暖房を使う

85

を
「切」
にした場合も連動して浴室暖房が「切」になります。

お願い※浴室暖房運転は自動運転終了（※

た保温時間（54 ページ参照）で決まります。

暖房を使う床暖房・浴室暖房以外の暖房の使いかた●放熱器や床暖房リモコン（別売品）で操作します。

警告

注意・床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべっていると低温やけどを起こす心配があります。特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげることが必要です。
・乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かせない方
・疲労の激しいときやお酒や睡眠薬を飲まれた方
・皮膚や皮膚感覚の弱い方
・パネルヒータの表面にさわらないでください。やけどの危険性があります。特に小さなお子様のいる家庭では注意が必要です。

・床暖房の上に電気カーペットをひかないでください。床材の割れ・そり・隙間の原因となります。
・カーペット式床暖房の上に鋭利なものを落としたり、刺したりしないでください。温水パイプが破損します。

1 暖房する部屋の放熱器や床暖房リモコンの運転スイッチを「入」にし、温度調節つまみをお好みの温度にします。
（放熱器（暖房）の取扱説明書もご覧ください）• 燃焼中は表示画面に燃焼表示（）が点灯します。

放熱器や床暖房リモコンの運転スイッチの ｢ 入 ｣・｢ 切 ｣ で機器の暖房運転ができない場合、下記操作で機器を運転します。

■暖房スイッチの使いかた
台所リモコン

2 3
1
暖房を使う

1

操作後の画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、を押します。

• 待機画面（31 ページ参照）が表示されている場合
は、画面をタッチしてください。

暖房へ

3/31
（土） AM 10：00
LIVE 電 0.00 kW
優先

41℃

おい
だき

設定

▲
▼

（次ページへつづく）

86

暖房を使う床暖房・浴室暖房以外の暖房の使いかた
（つづき）

2

操作後の画面表示／補足

暖房へ をタッチする。

給湯へ

3/31
（土） AM 10：00
0.00 kWLIVE 電

優先

3

高温
暖房

をタッチする。

します。
高温
暖房

高温
暖房

暖房
1

給湯へ

LIVE 電が反転表示されます。

高温
暖房

暖房
２

暖房
1設定
暖房
2設定

3/31
（土） AM 10：00
0.00 kW

優先•『暖房をします』とお知らせして、暖房運転を開始

41℃

41℃

暖房
1

暖房
２

暖房
1設定
暖房
2設定

• 暖房を停止する場合は、 高温
暖房 をタッチします。
『暖房を停止します』とお知らせして、暖房運転が停止します。

4 放熱器の操作をする。
お知らせ
・この機器は熱効率が高いため、給排気筒トップから白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障
ではありません。

暖房を使う

87

床暖房を使う

床暖房をする●台所リモコンで操作します。

台所リモコン• 本リモコンでは最大 2 か所まで床暖房できます。
（お客様の設置構成により変わります）• 操作説明は暖房 1 で説明しますが、暖房 2 も操作方

2 〜 7法は同じです。

1

1

操作後の画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、を押します。

• 待機画面（31 ページ参照）が表示されている場合

暖房へ

は、画面をタッチしてください。

3/31（土） AM 10：00
0.00 kWLIVE 電

優先

41℃

おい
だき

2

給湯へ

▲
▼

3/31
（土） AM 10：00
LIVE 電 0.00 kW
給湯
℃
優先

41

暖房
暖房
1 （または ２）をタッチする。

•『暖房をします』とお知らせして、床暖房の運転を開始します。 暖房1 が反転表示されます。
• 床暖房の温度を変更する場合は、 4 以降の操作を

暖房
２

暖房
1設定

浴室
暖房

暖房
1

給湯へ

3/31（土）AM 10：00
LIVE 電 0.00 kW
給湯
℃
優先

暖房
2設定

床暖房を使う3

暖房へ をタッチする。

設定

41

浴室
暖房

暖房
1

暖房
２

暖房
1設定
暖房
2設定

行ってください。
• 床暖房を停止する場合は、 暖房1 をタッチします。
『暖房を停止します』とお知らせして、床暖房の運転が停止します。

（次ページへつづく）

88

床暖房を使う

4

床暖房をする（つづき）
操作後の画面表示／補足

暖房
2設定

暖房
（または 1設定）をタッチす

暖房１

る。

低

高

9

0

3

暖房 1

PM

6

AM
3

タイマー
設定

5

12

タイマー
入/切

戻る

暖房１温度

暖房温度 をタッチする。

ひかえめ 切または ▼ をタッチして、お好みの温度レベルに調節しま
す。
▲

▼

AM

9

暖房温度

低

6

6

10：00

▲
高

▼

ひかえめ

決定

▼

1
低

▲

2

3

4

5
−

6

7

8

9
高

をタッチすると、温度レベルが下がるメロディー

と共に『能力は○○です』とお知らせします。
▲

をタッチすると、温度レベルが上がるメロディー

と共に『能力は○○です』とお知らせします。
※工場出荷時は 5 に設定されています。

7

決定 をタッチする。
• 設定が完了します。

床暖房を使う89※ 決定 をタッチしなくても、そのまま約 30 秒経過すると、自動的に設定が完了します。

床暖房を使う

タイマー運転をする（床暖房予約）●台所リモコンで操作します。

台所リモコン• 必ず現在時刻設定を行ってから操作してください。
（36 ページ参照）• 本リモコンは、最大 2 か所の床暖房設定が可能です。

2 〜 5（お客様の設置構成によります）• 操作説明は暖房 1 で説明しますが、暖房 2 も操作方法は同じです。

1

1

操作後の画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、を押します。

• 待機画面（31 ページ参照）が表示されている場合

暖房へ

は、画面をタッチしてください。

3/31（土） AM 10：00
0.00 kWLIVE 電

優先

41℃

おい
だき

2

暖房へ をタッチする。

給湯へ

▼

3/31
（土） AM 10：00
0.00 kW
給湯℃
優先
LIVE 電

41

浴室
暖房

3

▲

設定

暖房
1設定

暖房
（または 2設定）
をタッチする。

暖房
1

低

高

初期設定

3

PM

6

AM
3

タイマー
設定

6

10：00

タイマー
入/切

12

床暖房を使う

です。

0
暖房 1

す。
ぬりつぶされている目盛が床暖房が運転する時間帯

暖房
2設定

暖房１
9

• 四角の目盛にタイマー運転の初期設定が表示されま

暖房
1設定

暖房
２

AM

9

暖房温度

戻る

AM6：00 〜 AM9：00 運転
PM5：00 〜 PM10：00 運転に設定されています。
• この設定でタイマー運転するときは 7 の操作をしてください。
• 設定を変えるときは、 4 〜 7 の操作をしてください。

（次ページへつづく）

90

床暖房を使う

4

タイマー運転をする（床暖房
操作後の画面表示／補足

タイマー
設定

をタッチする。

タイマー
決定• AM0：00 〜 0：30 の目盛が点滅します。
画面の中心付近に、点滅している目盛の時刻が表示

暖房１タイマー
9

0

PM

6

されます。

AM

タイマーON
時間入力

6

0：00

3

（AM0：00）

3

暖房 1

12

タイマーOFF
時間入力

AM

9

左
まわり

右
まわり

点滅している目盛の時刻

5

右
まわり

左
または まわりにタッチして点滅している目盛を動かして、予約時刻を設定する。
（床暖房運転したい時間帯を反転表示します）

タイマー
決定

9

PM

OFF
タイマーOFF• タイマー
時間入力 にタッチし、反転表示 時間入力 のときに点滅し6AM• 目盛は 30 分単位で、1 日に何回でも運転すること

12

タイマーOFF
時間入力

タイマー
決定

床暖房を使う91

タイマーOFF
時間入力

右
で まわり
に AM0：00 〜 AM7：00 まで移動

タイマーON
時間入力

右
で まわり
に AM7：00 〜 AM10：00 まで移動

タイマーOFF
時間入力

右
で まわり
に AM10：00 〜 AM0：00 まで移動

AM

9

左
まわり

右
まわり

暖房１タイマー
9

0

3

暖房 1

PM

6

AM

6

0：00

3

タイマーON
時間入力

12

タイマーOFF
時間入力ができます。

（例）AM7：00 〜 AM10：00 まで運転する設定方法

6のときは ON 時間帯が設定されます。

ている目盛を動かすと、その時間帯の表示が消え床暖房を運転しない時間帯が設定できます。

3

0：00

3

タイマーON
時間入力

タイマーON

床暖房を運転する時間帯が設定できます。

0
暖房 1• タイマーON
時間入力 にタッチし、反転表示 時間入力 のときに点滅している目盛を動かすと、その時間帯が反転表示され暖房１タイマー

AM

9

左
まわり

右
まわり

のときは OFF 時間帯が設定されます。
タイマー
決定

暖房１タイマー
9

0

3

暖房 1

PM

6

AM
3

タイマーON
時間入力

6

0：00

タイマーOFF
時間入力

12

AM

9

左
まわり

右
まわり

予約）（つづき）●台所リモコンで操作します。
台所リモコン

6 7

6

操作後の画面表示／補足
タイマー
決定をタッチする。

暖房１
低『設定しました』とお知らせして予約時刻が設定されPM

6※これで、タイマー運転の時間が設定されましたが、タイマー運転は、まだ始まってません。タイマー運転は 7 で開始します。
タイマー
入/切

0

3

暖房 1

ます。

7

高

9

をタッチする。

AM
3

タイマー
設定

12

タイマー
入/切

チします。

9

暖房温度

低

戻る

高
0

3

暖房 1 タイマー入

PM

6

AM

まります。画面に タイマー入 が表示されます。
タイマー運転を解除するときはもう一度 タイマー
入/切 にタッAM

暖房１
9『設定しました』とお知らせして、タイマー運転が始

6

10：00

3

タイマー
設定

6

10：00

タイマー
入/切

12

AM

9

暖房温度

戻る

『解除しました』とお知らせして、タイマー運転を中止します。画面の タイマー入 が消えます。
※タイマー運転中でも 暖房1 （または 暖房2 ）をタッチすると床暖房の運転を開始 / 停止できます。
この場合、次の予約時刻からタイマー運転します。
床暖房を使う※タイマー運転中でも床暖温度を変更できます。
88・89 ページの「床暖房する」の 1 2 、 4 〜

7 の手順に従って操作してください。

92

床暖房を使う

ひかえめ運転をする●台所リモコンで操作します。
• 秋口や春先など、床温度を低い温度で使いたいときに 台所リモコン設定してください。
• 操作説明は暖房 1 で説明しますが、暖房 2 も操作方法は同じです。

2 〜 7
1

1

操作後の画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、を押します。

• 待機画面（31 ページ参照）が表示されている場合

暖房へ

は、画面をタッチしてください。

3/31（土） AM 10：00
0.00 kWLIVE 電

優先

41℃

おい
だき

2

暖房へ をタッチする。

給湯へ

▼

3/31
（土） AM 10：00
LIVE 電 0.00 kW
給湯
℃
優先

41

浴室
暖房

床暖房を使う3

暖房
1設定

をタッチする。

暖房
1

暖房
1設定

暖房
２

暖房
2設定

暖房１
低

高

9

0

3

暖房 1

PM

6

AM

6

10：00

3

タイマー
設定

93

▲

設定

タイマー
入/切

12

AM

9

暖房温度

戻る

4

操作後の画面表示／補足

暖房温度 をタッチする。

暖房１温度

ひかえめ 切低5

ひかえめ をタッチする。

• 設定が完了し、 3 の画面に戻ります。
• ひかえめ運転中は、画面に ひかえめ が表示されます。

ひかえめ

決定

低

画面表示が 入 から 切 に変わります。

決定 をタッチする。

▼

ひかえめ 入

ます。

6

高

暖房１温度

• 画面表示が 切 から 入 に変わります。
• ひかえめ運転を解除する場合は、 ひかえめ をタッチし

▲

▲
高

▼

ひかえめ

決定

※ 決定 をタッチしなくても、そのまま約 30 秒経過すると、自動的に設定が完了します。
暖房１
低

高

9

0

3

ひかえめ 暖房 1

PM

6

AM
3

タイマー
設定

7

戻る をタッチする。

給湯へ

6

10：00
12

タイマー
入/切

AM

9

暖房温度

戻る

3/31
（土） AM 10：00
0.00 kW
給湯℃
優先
LIVE 電41• 暖房操作画面に戻ります。

浴室
暖房

暖房
1

暖房
２

暖房
1設定
暖房
2設定

床暖房を使うお知らせ
・床暖房を使っているときに浴室暖房乾燥機または他の床暖房を使用すると、床温度がわずかに上がることがあります。
・ご使用の床（表面）の材料によっては、ひかえめ「切」から「入」へ設定を変えたとき床温度の変化が小さいことがあります。

94

便利な使いかた

お好きな時間におふろを入れる●台所リモコンで操作します。
（浴室・増設リモコンにはこの機能がありません）

台所リモコン●必ず現在時刻設定を行ってから操作してください。
（36 ページ参照）

2 〜 6

1

1

操作後の画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、を押します。

• 待機画面（31 ページ参照）が表示されている場合

暖房へ

は、画面をタッチしてください。

2
3
便利な使いかた95

設定をタッチする。

3/31（土） AM 10：00
0.00 kWLIVE 電

優先

41℃
▲

おい
だき

設定

ふろ
予約

ふろ
設定

セーブ

休止

時計

機能
設定

▼

戻る

AM

ふろ
予約

エネ
チェック

10：00

ふろ予約

をタッチする。
AM• 表示画面に予約時間が点滅します。
予約
しない

0：00

▲
▼
予約
する

（予約運転）4

操作後の画面表示／補足または ▼ をタッチして、予約時刻を設定する。
▲

AM

お願い

5

PM

・浴室リモコンのみ設置の場合は予約運転はできません。
・予約運転の予約時刻は、現在時刻より 30 分後以降に設定してください。30 分以内にすると、浴槽が大きいときや機器への給水圧が低いときなどに、予約時刻になってもおふろへの湯はりが完了しないことがあります。

予約
しない

予約
する

暖房へ

をタッチする。

•『おふろの予約を設定しました』とお知らせして、操作が完了しトップ画面に10：00が表示され予約設定

た』とお知らせして、操作が完了します。
予約• 予約設定を中止するときは、 しないをタッチします。

操作 2 の画面に戻ります。

6 浴槽に排水栓とふたをする。

3/31（土） AM 10：00
0.00 kW

41℃

おい
だき

設定

▼

ます。
※運転スイッチを ｢ 切 ｣ にすると予約が解除されます。予約中は運転スイッチを ｢ 入 ｣ の状態にしておいてください。

暖房へ

3/31（土） PM 10：00
0.00 kW 保温

LIVE 電41℃

優先

ふたも忘れずに！

おいだきが鳴り、音声で『おふろが沸きました』とお知らせします。このとき表示画面には、右図の画面表示のように「保温」表示が点灯し、保温運転に入ります。

▲※ 予約をタッチしなくて、そのまま約 30 秒経過
する
すると、予約設定されないまま最初の画面に戻り浴槽の排水栓がしっ
かりはめてあるか確認してください。

• 湯はりが完了して予約した時刻になるとメロディー▼LIVE 電• 予約を解除したいときは、手順 1 2 3 のあとにをタッチします。
『おふろの予約を解除しまし

▲

予約
する

優先

されていることをお知らせします。
予約
しない

10：00

ふろ予約

設定

▲
▼

※予約運転の場合は、湯はり完了 5 分前のお知らせはしません。
（注）予約運転の場合は、予約時刻の約 30 分前から
湯はり運転を開始します。なお、浴槽の大きさ
や設定湯量・湯はり温度・給水圧・給水温などの条件によっては、湯はり完了時刻と予約時刻がズレることもありますが、異常ではありません。
※浴槽に残り湯があるときに予約運転を行うと、おふろの沸き上がり時刻に大きなバラツキが出ることがありますが異常ではありません。

便利な使いかたお知らせ
・ 4 の操作で決めた予約時間は運転スイッチを「切」にしても機器が記憶しています。予約時間を確認したいときは、 1
2 3 の操作を行ってください。
・ 毎日同じ時刻に湯はり（おふろ沸かし）をする場合は、予約時刻の 30 分以上前に、毎日 1 2 3 5 6 の操作を行ってください。
・ この機器は熱効率が高いため、給排気筒トップから白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障
ではありません。

96

ゆらぎのシャワーを使う

便利な使いかた●浴室リモコンで操作します。
（台所・増設リモコンにはこの機能がありません）
浴室リモコン

5

通話

自動

優先

おい
だき
選択

たし湯

ぬる湯

運転
入／切

2 3 5

1

4 6
画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、2を押します。

を押して、機能選択画面を表示させる。
を 押 し て、「 ゆ ら ぎ 」を表示させる。

便利な使いかた5選択

またはを 押 し て、「入」を表示させる。

選択

ゆらぎ

ゆらぎ

を押す。

•『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。
• 表示画面に「ゆらぎ」が表示されます。
• 浴室リモコン以外のリモコンが優先権（41 ページ参照）を持っていた場合は、浴室リモコンに優先権が切り替わり、
ます。

97

運転

入／切

選択

3 続けて
4

1

優先

のランプ（オレンジ）が点灯し※ 選択 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

6

画面表示／補足

またはを 押 し て、 シ ャ
ワーの温度を設定する。

39 40 41 42 43 44• 設定できる温度は 39 〜 44℃の 6 段階です。
ゆらぎのシャワー温度※給湯設定温度が上記以外のときにゆらぎ設定すると、設定温度が 35℃・37℃・38℃のときには39℃、45℃以上のときには 44℃のゆらぎのシャワーになります。

7 シャワー栓を開いてゆらぎのシャワーを出す。

開ける• ゆらぎのシャワーは連続 15 分使用すると自動的にキャンセルされ、その後は 6 で設定した温度のお湯が出ます。
• シャワー栓を閉めると、ゆらぎのシャワーは自動的に終了し、表示画面のゆらぎの表示が消えます。

※ゆらぎのシャワー使用中に他の給湯栓でお湯を使うと、ゆらぎのシャワー同様に湯温が変化しながら出てきます。

お知らせ
・ゆらぎのシャワーとは、リモコンで設定された給湯温度とそれより約 10℃ぬるい温度間で、毎回違ったパターンで湯温がゆらぎながら出てきます。
※給湯配管の条件によっては、上記の温度間より高めの温度や低めのお湯が出る場合があります。
設定温度付近湯温

約10℃
時間

・湯あがりの体が暖まっているときにゆらぎのシャワーを使用すると、湯ざめの防止、全身のマッサージとともに心身のリ
フレッシュにも効果があります。さらに、朝のめざめ促進にも有効です。
・この機器は熱効率が高いため、給排気筒トップから白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障
ではありません。

警告
便利な使いかた• 高温で給湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
• やけど防止のため、おふろ（特にシャワー）の使用中は、絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。
• 下記の方はゆらぎのシャワーを使用すると体調をくずすことがあります。
・妊娠中の方・医者から入浴を禁じられている方
・お酒を飲んだあとや深酒をされた方・高血圧の方／体力の弱っている方／体調の悪い方注意• 給水温が高い場合や、シャワー流量が少ない場合、またサーモスタット式混合水栓などの付いたシャワーでは快適なゆら
注意
ぎのシャワーの効果が得られないことがあります。
• サーモスタット式混合水栓の場合は、サーモスタットを高温設定にして水を混ぜずにお使いください。
なお、やけど防止のため使用後はもとの設定に戻しておいてください。

98便利な使いかた

不在日数を設定する●台所リモコンで設定します。
• お客様が外出して、システムをご使用になられない
日に、ヒートポンプによる沸き上げ運転を行うことなく、無駄な電力消費を抑えるために、外出の日数2 〜 5を設定してください。
• 必ず現在時刻設定を行ってから操作してください。
（36 ページ参照）• 不在日数設定は現在時刻設定をしないと使用できま

1

せん。

1

操作後の画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、を押します。

• 待機画面（31 ページ参照）が表示されている場合

暖房へ

は、画面をタッチしてください。

2

便利な使いかた99

3

設定をタッチする。

3/31（土） AM 10：00
0.00 kWLIVE 電

優先

41℃

おい
だき

設定

ふろ
予約

ふろ
設定

セーブ

休止

時計

機能
設定

▲
▼

エネ
チェック

戻る

休止日数

休止

をタッチする。
休止

なし

▲
▼
決定

4

操作後の画面表示／補足または ▼ をタッチして、指定の外出日数を選択します。
▲

•

長期

は再度リモコンにて休止日数を

なし

にするま

休止日数

休止

▲

12 日

▼

での間、休止します。

決定

長期
14 日
1日
なし

5

決定 をタッチする。
•『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

6

戻る をタッチする。

ふろ
予約

ふろ
設定

セーブ

休止

時計

機能
設定

暖房へ

• 休止日数が表示されます。
どは使用可能です。
0時 2

１日
この間に設定
設定後休止

休止２日
の場合

この間に設定
設定後休止

２日

24 2

３日

41℃

おい
だき

設定

▼

24

休止解除

休止中

▲

休止解除

便利な使いかた

休止１日
の場合

24 2

休止
12日

戻る

3/31
（土） AM 10：00
LIVE 電 0.00 kW
優先• 休止中でもガス熱源機による給湯、湯はり、暖房な

エネ
チェック

お願い
・外出から戻られた場合は、休止日数の設定を なし に変更してください。 なし に変更しない場合、シス
テムは正常に運転せず、すべてガス燃焼となり、光熱費が高くなる場合がございます。

100

リモコン表示を節電する（セ便利な使いかた●浴室リモコンまたは台所リモコンで操作します。
（増設リモコンにはこの機能がありません）●セーブモードとは、リモコンの待浴室リモコン

機電力の低減（省電力）を目的とした機能です。セーブモードが
「入」

通話

自動

優先

おい
だき

のときは、時間が経過すると自動的に表示画面が消えます。
お買い上げの際には、セーブモー

選択

たし湯

ぬる湯

ドは「入」に設定されています。

運転入／切• 浴室リモコンと台所リモコンには1

個別に設定が必要です。

2 3 5

4

台所リモコンの設定をする場合は、103 ページ参照

1

画面表示／補足のランプ（黄緑）が消灯していることを確認する。

入／切• 点灯している場合は（消灯）を押します。

運転※運転「切」の状態でのみ設定できます。

2を押して機能選択画面を表示
させる。
選択

3 続けて

を 押 し て、「 セ ー ブ 」
を表示させる。

4
便利な使いかた5選択

またはを 押 し て、「入」を表示させる。
選択• 設定を解除するときは 1 〜 3 の操作を行った後
または

押します。

101

セーブ

を押す。

•『設定しました』とお知らせして設定が完了します。
でセーブを押して「切」にしてから 選択 を

※ 選択 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

ーブモード）お知らせ
・ リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、給湯を使用してから約 25 分たつと表示画面が消えて、のランプ（黄緑）のみ点灯します。浴室リモコンに優先権がある場合は、のランプ（オレンジ）も点灯します。ただし、給湯栓を 1 度も開けていない状態では、表示画面は消えません。1 度給湯を使用してください。機器を再使用したり、いずれかのスイッチを押すと、表示画面が再び点灯します。
※
以外のスイッチを押すと、表示画面が再び点灯するとともに、押したスイッチの動作が開始されます。
・ 湯はり運転中および給湯温度を 60℃に設定している場合は、安全のため表示の節電（セーブモード）機能ははたらきません。
台所リモコンは予約中も節電（セーブモード）機能ははたらきません。
・ 電源プラグが抜けた場合や停電後には、浴室リモコンのセーブの設定は「入」になります。

便利な使いかた102便利な使いかた

リモコン表示を節電する（セ●台所リモコンまたは浴室リモコンで操作します。
（増設リモコンにはこの機能がありません）●セーブモードとは、リモコンの待機電力の低減（省電力）を目的とした機能です。セーブモードが 25 分
後または 10 分後に設定しているときは、時間が経過すると自動的に表示画面が暗くなります。
●お買い上げの際には、セーブモードは「25 分後」に設定されています。
• 台所リモコンと浴室リモコンに

台所リモコン

は個別に設定が必要です。

2 〜 5

1
浴室リモコンの設定をする場合は、101 ページ参照

1

操作後の画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、を押します。

• 待機画面（31 ページ参照）が表示されている場合

暖房へ

は、画面をタッチしてください。

2

便利な使いかた3

設定をタッチする。

3/31（土） AM 10：00
0.00 kWLIVE 電

優先

41℃

おい
だき

設定

ふろ
予約

ふろ
設定

セーブ

休止

時計

機能
設定

▲
▼

エネ
チェック

戻る

セーブ

セーブ をタッチする。

25分後 10分後

切
決定

103

ーブモード）（つづき）

4

操作後の画面表示／補足
25分後 または 10分後 にタッチする。
25分後：約 25 分後にセーブモードになります。

10分後：約 10 分後にセーブモードになります。

切：セーブモードにはなりません。

セーブ

25分後 10分後

切決定選択されたスイッチが反転されます。
※工場出荷時は、25 分後に設定されています。

5

決定 をタッチする。
•『設定しました』とお知らせして設定が完了します。
• 設定を解除するときは 1 〜 3 の操作を行った後※ 決定 をタッチしなくても、そのまま約 30 秒経過すると、自動的に設定が完了します。

で 切 をタッチしてから 決定 をタッチします。

お知らせ・リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、給湯を使用してから約 25 分または 10 分たつと表示画面が暗くなります。機器を再使用したり、いずれかのスイッチを押すと、表示画面が再び明るくなります。
※画面をタッチすると、表示画面が明るくなります。
・湯はり運転中および給湯温度を 60℃に設定している場合は、安全のため表示の節電（セーブモード）機能ははたらきません。
台所リモコンは予約中も節電（セーブモード）機能ははたらきません。
・暖房運転中、暖房タイマー運転中は、節電（セーブモード）機能ははたらきません。
・電源プラグが抜けた場合や停電後も、台所リモコンはセーブモードの「入」「切」や設定時間を記憶しています。

便利な使いかた104便利な使いかた

テレコントロールについて• 台所リモコンには、市販のテレコントロール機器（JEM-A 規格品）※1 の接続が可能です。
• テレコントロール機器に接続することにより、外出先から電話で、ふろの自動湯はりや暖房 ※2 の運転・停止ができます。
• お使いになられるときは、テレコントロール機器の説明書をよく読み、お使いください。
※ 1 ホームオートメーション機器、HA 機器とも呼ばれています。
※ 2 お客様の給湯・暖房の設置構成により、使用できる機能は変わります。

電話回線

台所リモコン

市販テレコントロール機器（JEM-A規格品）

画面や音の設定を変更する

携帯電話など画面を白黒反転する●台所リモコンで操作します。
（浴室・増設リモコンにはこの機能がありません）
台所リモコン

2 〜 4
便利な使いかた1

1
画面や音の設定を変更する

105

操作後の画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、を押します。

• 待機画面（31 ページ参照）が表示されている場合
は、画面をタッチしてください。

暖房へ

3/31
（土）AM 10：00
0.00 kWLIVE 電

優先

41℃

おい
だき

設定

▲
▼

2

3

操作後の画面表示／補足
設定

機能
設定

をタッチする。

をタッチする。

ふろ
予約

ふろ
設定

セーブ

休止

時計

機能
設定

トップ

機能設定

白黒
反転

コント
明るさ
ラスト

エネ
チェック

戻る

音
戻る

4

白黒
反転

をタッチする。

画面表示が反転します。
戻る をタッチすると 2 の画面に戻ります。

•• トップ をタッチすると通常画面に戻ります。

トップ
白黒
反転

機能設定

コント
明るさ
ラスト

音
戻る

お知らせ
画面や音の設定を変更する• 台所リモコンはコントラストを高めた液晶表示を採用しています。この液晶の特性により、画面を切り替えたときに残像が残ります。残像が残っても異常ではありません。
• 見る角度によって縦スジが見えますが、異常ではありません。
お客様がよく見る角度で、コントラスト調整（107 ページ参照）をしていただくと目立たなくなります。
（全く見えなくすることは、液晶の特性によりできません）

106

画面や音の設定を変更する

画面のコントラストを調●台所リモコンで操作します。
（浴室・増設リモコンにはこの機能がありません）
台所リモコン2 〜 6
1

1

操作後の画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、を押します。

• 待機画面（31 ページ参照）が表示されている場合

暖房へ

は、画面をタッチしてください。

2
画面や音の設定を変更する

3

設定

機能
設定

をタッチする。

をタッチする。

3/31（土）AM 10：00
0.00 kWLIVE 電

優先

41℃

おい
だき

設定

ふろ
予約

ふろ
設定

セーブ

休止

時計

機能
設定

▲
▼

トップ

機能設定

白黒
反転

コント
明るさ
ラスト

エネ
チェック

戻る

音
戻る

107

節する
コントラスト

決定

▼

▲

または
をタッチして、
コントラストを調節する。
▲

5

▼

コント
ラスト をタッチする。

▲

4

操作後の画面表示／補足をタッチすると下がるメロディーと共に画面表▼示が濃くなります。
をタッチすると上がるメロディーと共に画面表▼▲

示が淡くなります。
を 2 回タッチすると 1 目盛変わります。

※見る角度によってコントラストは変わります。お客様がよく見る角度で調整してください。

6

決定 をタッチする。
•『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

※ 決定 をタッチしなくても、そのまま約 30 秒経過すると、自動的に設定が完了します。

お知らせ
画面や音の設定を変更する• このリモコンはコントラストを高めた液晶表示を採用しております。この液晶の特性により、画面を切り替えた
ときに残像が残ります。残像が残っても異常ではありません。
• 見る角度によって縦スジが見えますが、異常ではありません。
お客様がよく見る角度で、コントラスト調整をしていただくと目立たなくなります。
（全く見えなくすることは、液晶の特性によりできません）

108

画面や音の設定を変更する

画面の明るさを調節す●台所リモコンで操作します。
（浴室・増設リモコンにはこの機能がありません）
台所リモコン2 〜 6
1

1

操作後の画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、を押します。

• 待機画面（31 ページ参照）が表示されている場合

暖房へ

は、画面をタッチしてください。

2
画面や音の設定を変更する

3

設定

機能
設定

をタッチする。

をタッチする。

3/31（土）AM 10：00
0.00 kWLIVE 電

優先

41℃

おい
だき

設定

ふろ
予約

ふろ
設定

セーブ

休止

時計

機能
設定

▲
▼

トップ

機能設定

白黒
反転

コント
明るさ
ラスト

エネ
チェック

戻る

音
戻る

109

る
をタッチする。

明るさ

▼

▲

決定

または
をタッチして、明るさを調節する。
▲

5

▼

明るさ

▲

4

操作後の画面表示／補足をタッチすると下がるメロディーと共に画面表▼

示が暗くなります。
をタッチすると上がるメロディーと共に画面表

示が明るくなります。

6

決定 をタッチする。
•『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

※ 決定 をタッチしなくても、そのまま約 30 秒経過すると、自動的に設定が完了します。

お知らせ

画面や音の設定を変更する• このリモコンはコントラストを高めた液晶表示を採用しております。この液晶の特性により、画面を切り替えた
ときに残像が残ります。残像が残っても異常ではありません。
• 見る角度によって縦スジが見えますが、異常ではありません。
お客様がよく見る角度で、コントラスト調整（107 ページ参照）をしていただくと目立たなくなります。
（全く見えなくすることは、液晶の特性によりできません）

110

画面や音の設定を変更する

音声やメロディーの大き●どのリモコンでも操作できます。
BGM 音量は変わりません。BGM 音量の変更は 64 ページを参照してください。
浴室リモコン

増設リモコン

通話

自動

優先

おい
だき
選択

たし湯

入／切

2 3
5

選択

ぬる湯

運転

2 3 5

4

1

自動

運転
入／切

1

4

台所リモコンで操作する場合は、113 ページ参照

1

画面表示／補足のランプ（黄緑）が消灯していることを確認する。
• 点灯している場合は

2

運転

入／切
（消灯）

を押します。

を押して、機能選択画面を表
示させる。
選択

浴室リモコン：現在選ばれている機能が表示されます。
増設リモコン：現在選ばれている機能が点滅します。
画面や音の設定を変更する

111

3 続けて

を押して、「音声」を表示させる。

浴室リモコン

選択• 増設リモコンは「音量」を点滅させる。

音声

中増設リモコン

さ（音量）を変更する

4

画面表示／補足または変更する。

を押して、音量を浴室リモコン

音声

増設リモコン大• お買い上げの際には中（標準）にセットされています。
音声と湯はり完了の音楽の音量については、下表のように変わります。
スイッチを押したときにお知らせする音声 浴室リモコンの表示 増設リモコンの表示を押す （ピッ）音声は大です
音声 大3
初期設定 （ピッ）音声は標準です音声 中
2を押す （ピッ）音声は小です
音声 小
1を押す （ピッ）音声を消します
音声 消
0を押す （ピッ）音を消します
音 なし
̶

音声

湯はり完了の音楽

大
中
小
なし
なし

大
中
小
中（ブザー音）なし• 音声および音を消しても、注意を喚起する音声およびブザー音だけは消すことはできません。

5

選択

を押す。

• 設定が完了します。

※ 選択 を押さなくても、そのまま１分経過すると、自動的に設定が完了します。

画面や音の設定を変更する

112

画面や音の設定を変更する

音声やメロディーの大き●どのリモコンでも操作できます。
BGM 音量は変わりません。
BGM 音量の変更は 64 ページを参照してください。
台所リモコン

2 〜 6

1
浴室リモコンまたは増設リモコンで操作する場合は、111 ページ参照

1

操作後の画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、を押します。

• 待機画面（31 ページ参照）が表示されている場合

暖房へ

は、画面をタッチしてください。

画面や音の設定を変更する

2
3

設定

機能
設定

をタッチする。

をタッチする。

3/31（土） AM 10：00
0.00 kWLIVE 電

優先

41℃

おい
だき

設定

ふろ
予約

ふろ
設定

セーブ

休止

時計

機能
設定

▲
▼

トップ

機能設定

白黒
反転

コント
明るさ
ラスト

エネ
チェック

戻る

音
戻る

113

さ（音量）を変更する（つづき）

4

操作後の画面表示／補足
音

音をタッチする。
メロディー
選択

音量

▲

中

▼
決定

5

または ▼ をタッチして、音量を変更する。
▲• お買い上げの際には中（標準）にセットされています。
音声と湯はり完了の音楽の音量については、下表のように変わります。
▲
▲

▼
▼
▼

スイッチをタッチしたときにお知らせする音声 リモコンの表示
大をタッチする （ピッ）音声は大です中（ピッ）音声は標準です
初期設定
小をタッチする （ピッ）音声は小です
音声消をタッチする （ピッ）音声を消します
音なし
をタッチする （ピッ）音を消します
▼

音声
大
中
小
なし
なし

湯はり完了の音楽
大中
小中（ブザー音）なし• 音声および音を消しても、注意を喚起する音声およびブザー音だけは消すことはできません。

6

決定 をタッチする。
• 設定が完了します。

※ 決定 をタッチしなくても、そのまま約 30 秒経過すると、自動的に設定が完了します。

画面や音の設定を変更する

114

画面や音の設定を変更する

音声やメロディーの大き●各スイッチを押したときに出る音声は表の通りです。
（ ）内は同時に出る電子音など、○○℃は設定される温度
台所リモコンから出る音声
浴室リモコンから出る音声（ピッ）
あついお湯が出ます（ピッ）あついお湯が出ます
あついお湯が出ます（ピッ）あついお湯が出ます（ピッ）
あついお湯が出ます（ピッ）あついお湯が出ます
給湯温度が変更されました（ピッ）給湯温度が変更されました（ピッ）あついお湯が出ます
優先
あついお湯が出ます
浴室60℃
給湯設定温
給湯温度が変更できます
度変化なし
60℃以外 （ピッ）給湯温度が変更できます
台所→浴室
へ優先切替
（ピッ）あついお湯が出ます
あついお湯が出ます
浴室60℃
給湯設定温
給湯温度が変更できます
度変化あり
給湯温度が変更されました
60℃以外 （ピッ）給湯温度が変更できます
給湯温度（上がるメロディー）給湯温度を○○℃に設定しました 給湯温度が変更されました（上がるメロディー）あついお湯が出ます
給湯温度（60℃設定） 浴室リモコン優先のとき
あついお湯が出ます
給湯温度を60℃に設定しました（下がるメロディー）給湯温度を○○℃に設定しました 給湯温度が変更されました
給湯温度
給湯温度は変更できません
台所リモコン優先のとき
給湯温度 またはお湯はりをします（ピッ）お湯はりをします
スイッチを押したとき（ピッピッピッと5回）残りおよそ（ピッピッピッと5回）残りおよそ
音量設定大・中・小
湯はり
5分でおふろに入れます
5分でおふろに入れます
終了5分前
自動音量設定音声消 （ピッピッピッと5回）（ピッピッピッと5回）（音楽）おふろが沸きました
自動湯はり 音量設定大・中・小 （音楽）おふろが沸きました
終了時（ピピピピッと5回）
音量設定音声消 （ピピピピッと5回）
スイッチを押したとき （ピッ）おいだきをします
おいだき
スイッチを押したとき （ピッ）お湯をたします
たし湯ぬる湯スイッチを押したとき （ピッ）水をたします
ゆらぎのシャワー ※（ピッ）または（上がるメロディー）ふろ温度を○○℃に設定しました
ふろ温度 ※（下がるメロディー）ふろ温度を○○℃に設定しました（上がるメロディー）
湯量・保温時間 ※（下がるメロディー）
ふろ保温時間・暖房・連動（ピッ）または
セルフクリーン ※（ピッ）音声は大です
を押す
音声 大（ピッ）音声は標準です
音声 中
初期設定
音量 ※
（ピッ）音声は小です
音声 小を押す（ピッ）音声を消しますを押す
音声 消（ピッ）音を消します
を押す
音 なし
通話
（ピーッピピピ）（ピーッピピピ）
操作するスイッチ・条件など
給湯温度が60℃以外
運転（「入」にする）
給湯温度が60℃のとき
台所60℃
給湯設定温
60℃以外
度変化なし
浴室→台所
へ優先切替
台所60℃
給湯設定温
度変化あり
60℃以外

浴室リモコンでの操作

画面や音の設定を変更する※この操作項目は浴室リモコンを機能選択モードにして設定する項目です。
目以外は、選択 を押して設定確定後に「設定しました」とお知らせします。

115

スイッチで変更する際に音声ガイダンスがある項

さ（音量）を変更する（つづき）
台所リモコンから出る音声
浴室リモコンから出る音声（ピッ）
あついお湯が出ます（ピッ）あついお湯が出ます（上がるメロディー）給湯温度を○○℃に設定しました 給湯温度が変更されました（上がるメロディー）あついお湯が出ます
給湯温度（60℃設定） 台所リモコン優先のとき
あついお湯が出ます
給湯温度を60℃に設定しました
給湯温度（下がるメロディー）給湯温度を○○℃に設定しました 給湯温度が変更されました
給湯温度
または給湯温度は変更できません
浴室リモコン優先のときお湯はりをします
スイッチを押したとき（ピッ）お湯はりをします（ピッピッピッと5回）残りおよそ（ピッピッピッと5回）残りおよそ
音量設定大
・
中
・
小
湯はり
5分でおふろに入れます
5分でおふろに入れます
終了5分前
自動（ピッピッピッと5回）
音量設定音声消 （ピッピッピッと5回）（音楽）おふろが沸きました
自動湯はり 音量設定大・中・小音 （音楽）おふろが沸きました
終了時（ピピピピッと5回）
量設定音声消 （ピピピピッと5回）（上がるメロディー）ふろ温度を○○℃に設定しました
ふろ温度（下がるメロディー）ふろ温度を○○℃に設定しました（上がるメロディー）
湯量・保温時間（下がるメロディー）（ピッ）設定しました
決定
おいだき
スイッチを押したとき
おいだきをします（ピッ）おいだきをします
通話スイッチを押したとき（ピーッピピピ）（ピーッピピピ）
BGM入力端子にBGM（ピーッピピピ）（ピピピ）
プラグを差し込んだとき（音楽）
メロディーを選択
メロディー選択（ピッ）設定しました
決定
または
（ピッ）
時計設定
（ピッ）設定しました
決定
または
（ピッ）
ふろ予約
（ピッ）おふろの予約を設定しました
予約する
予約しない
（ピッ）おふろの予約を解除しました（上がるメロディー）
コントラスト・明るさ（下がるメロディー）
設定決定（ピッ）設定しました
選択
白黒反転
（ピッ）
決定
（ピッ）設定しました
セーブ・エネLIVE設定（上がるメロディー）
エネチェック目標値・（下がるメロディー）
単価設定（ピッ）設定しました
決定（花火不発音）100%以上
実績値 90%以上100%未満 （花火1発）
エネチェック判定
目標値 80%以上90%未満 （花火2発）（花火3発）
80%未満（ピッ）暖房をします
運転させるとき
温水温度暖房（ピッ）暖房を停止します
停止させるとき（上がるメロディー）
温水温度暖房温度設定（下がるメロディー）（ピッ）設定しました
温水温度暖房タイマー
タイマー入（ピッ）解除しました
設定
タイマー切（ピッ）設定しました
夜間省エネ設定決定したとき（上がるメロディー）
夜間省エネ下げ幅設定（下がるメロディー）（上がるメロディー）
夜間省エネ時間帯設定（下がるメロディー）（上がるメロディー）（下がるメロディー）
暖房時のガス燃焼設定（ピッ）設定しました
決定したとき（上がるメロディー）
暖房温度の手動・自動設（下がるメロディー）
定（ピッ）設定しました
決定したとき（ピッ）浴室暖房をします
運転させるとき浴室暖房（ピッ）浴室暖房を停止します
停止させるとき（ピッ）暖房をします
運転させるとき
暖房（ピッ）暖房を停止します
停止させるとき運転させるとき（ピッ）暖房をします
床暖房（ピッ）暖房を停止します
停止させるとき（上がるメロディー)能力は○です
床暖温度設定（下がるメロディー)能力は○です
床暖タイマー設定（ピッ）設定しました
タイマー設定タイマー入（ピッ）設定しました
床暖タイマー入／切
タイマー切（ピッ）解除しました
大を押す（ピッ）音声は大です
中初期設定（ピッ）音声は標準です
音量
小を押す（ピッ）音声は小です
音声消を押す（ピッ）音声を消します
音なし
を押す（ピッ）音を消します
操作するスイッチ・条件など
給湯温度が60℃以外
運転
（
「入」
にする）
給湯温度が60℃のとき
給湯温度

台所リモコンでの操作

画面や音の設定を変更する

116

画面や音の設定を変更する

沸き上がり時のメロデ●台所リモコンで操作します。
（浴室リモコンにはこの機能がありません）• 浴室リモコンの沸き上がり時の台所リモコン

メロディーは「カノン」になっており、変更することはできま
せん。

2 〜 7

1

1

操作後の画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、を押します。

• 待機画面（31 ページ参照）が表示されている場合

暖房へ

は、画面をタッチしてください。

2
画面や音の設定を変更する

3

設定

機能
設定

をタッチする。

をタッチする。

3/31（土） AM 10：00
0.00 kWLIVE 電

優先

41℃

おい
だき

設定

ふろ
予約

ふろ
設定

セーブ

休止

時計

機能
設定

▲
▼

トップ

機能設定

白黒
反転

コント
明るさ
ラスト

エネ
チェック

戻る

音
戻る

117

ィーを変更する

4

操作後の画面表示／補足
音をタッチする。

音

メロディー
選択

音量

▲

中

▼
決定

5

わきあげメロディー選択メロディー
選択 をタッチする。

カノン

メヌエット
決定

6

カノン

または メヌエット をタッチする。

音楽ボタンをタッチするとメロディーが流れます。
お好みのメロディーをお選びください。
※工場出荷時は、「カノン」に設定されています。

7

決定 をタッチする。
•『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

※ 決定 をタッチしなくても、そのまま約 30 秒経過すると、自動的に設定が完了します。

画面や音の設定を変更する

118

エネチェックを使う

エネチェックのしくみ●ガスや水道の使用量（m3）、使用電力量（kWh）を積算するしくみ
台所リモコンは、お客様がご家庭でご使用になるガスおよび水のうち、ガス熱源機（台所リモコンと接続されている）
が給湯や湯はり、おいだき、暖房で使用するガスおよびハイブリッド給湯暖房システムの水の量を測って積算します。
また、ハイブリッド給湯暖房システムのヒートポンプユニットの消費電力を測って電力量も積算します。
なお、以下の説明文中のリモコンが表示するガスなどの使用量や金額は、すべてめやすの数字です。

【ガスの場合】 ポイント-1 ：暖房・おいだき用の熱交換器で使用するガスの流量。

ポイント-2 ：給湯・湯はり用の熱交換器で使用するガスの流量。
ポイント-1 ＋ ポイント-2
エネLive表示の「ガス」（m3/h） 積算すると「ガス（合計）」の使用量（m3）
浴室暖房乾燥機

台所リモコン
床暖房

積算

おいだき
給湯・
湯はり用
熱交換器

暖房・
おいだき用
熱交換器

ポイント-2

給湯（台所・洗面所など）
給湯（浴室）

ポイント-1

ガス熱源機
ガス栓より
湯はり

■ 以下の用途に使用するガスは、この台所リモコンは積算できません。

ガスファンヒーターで使用するガス

ガスコンロで使用するガス※熱源機を複数併用されている場合には、他の熱源機で使用するガスは積算しません。
※運転が「切」であっても、台所リモコンはガスの使用量（めやす）を積算します。

【水の場合】

ポイント-3 ：ガス熱源機に入ってくる
水の流量

エネLive表示の「水」（ /分）
積算すると、「水道（給湯）」の使用量（m3）

ガス熱源機

台所リモコン

エネチェックを使う

ポイント-3

使用
情報

積算

湯はり

給水元栓より119

給湯（台所・洗面所など）

給湯
（浴室）

■ 以下の用途に使用する水は、この台所リモコンは積算できません。

混合水栓の水側やスプリンクラー・洗濯機に直結した水栓などから供給されるハイブリッド給湯暖房システムを通過しない水トイレで使用する水※台所リモコンが接続されているハイブリッド給湯暖房システム以外の機器もご使用の場合、それらで使用する
水も、台所リモコンは積算しません。
※運転が「切」であっても、台所リモコンは水の使用量（めやす）を積算します。

【電気の場合】 ポイント-4 ：ハイブリッド給湯暖房システムの消費電力

エネLive表示の「電気」（kW）
積算すると「電気」の使用量（kWh）

タンクユニット

台所リモコン
ガス熱源機

ヒートポンプユニット

ポイント-4

積算

使用情報

使用情報
使用情報

分電盤へ

<eタイム３プラス、ドリーム８（時間帯別電灯）の場合><ホットタイム22ロング（融雪用電力L）の場合>

タンクユニット
電源へ

タンクユニット
電源へ

引込線

引込線
融雪電力 一般電灯
メーター メーター

時間帯別
電力メーター

分電盤

分電盤

テレビ
エアコン
（ご家庭内の電気製品すべて）

テレビ
エアコン
（ご家庭内の電気製品すべて）

エネチェックを使う■ 台所リモコンは、ハイブリッド給湯暖房システムのヒートポンプユニットだけの消費電力量を積算します。ガス熱源機、タンクユニットの電力はカウントしません。テレビやエアコンなど、ハイブリッド給湯暖房システム
以外に家庭で使用しているすべての電力は積算しません。

●台所リモコンが記憶する情報について
台所リモコンは、ガスや水道、電気の使用量を金額ではなく使用量（m3）や（kWh）で記憶します。
金額（めやす）の表示は、お客様が設定した「単価料金」（円）を元に、計算により算出します。
「単価料金」を変更した場合、過去の使用実績を金額で表示するときは、新たに入力した「単価料金」を元に再計算します。過去に設定していた単価料金は記憶されません。
また、「目標値」を変更した場合も、過去に設定していた目標値は記憶されません。

（次ページへつづく）

120

エネチェックのしくみ（つづき）

エネチェックを使う●台所リモコンが表示するガスと水道と電気の使用量と料金について
台所リモコンは、お客様が実際にお使いになっているすべてのガスと水道の使用量を表示するものではありません。
台所リモコンが表示するガス・水道・電気料金の金額は、お客様が実際にお支払いになる金額とは異なります。
実際の使用量およびお支払い金額は、ガス・水道および電気の検針票でご確認ください。
実際のお支払いについての詳細は、ガスの使用量およびガス料金はお客様がご契約されているガス事業者へ、水道料
金はお客様が契約されている水道事業者へ、電気料金はお客様が契約されている電力会社にお問い合わせください。

【ガス料金】

ガス事業者との ガスメーター
契約による × が計量した
ガスの
ガス使用量
単位料金

熱源機で
使用した
ガスの料金

台所リモコン
で設定した
×
ガスの
単価料金

熱源機で使用したガスの流量を熱源機が測り、台所リモコ
ンが積算した量

高

お客様が、実際にお支払いになるガス料金

使用量に応じたガス料金

単位料金
（円）
低
少

使用量

熱源機以外で
使用した
ガスの料金

多

台所リモコンに表示される
ガス料金のめやす※台所リモコンの表示には、ガスの基本料金は含
まれません。
※台所リモコンの表示には、熱源機以外で使用したガスは含まれません。

基本料金【水道料金】

使用量に応じた水道料金
水道事業者が水道メーター
定めた× が計量した
単位料金
水の使用量
高

お客様が、
実際にお支払いになる水道料金

単位料金
（円）
低
少

使用量

多

ハイブリッド
給湯暖房
システムで
使用した
水の料金
ハイブリッド
給湯暖房シス
テム以外で
使用した
水の料金

台所リモコン
で設定した ×
水道
（給湯）
の単価料金

ハイブリッド給湯暖房システムで使用した水の流量をガス熱源機が測り、台所リ
モコンが積算した量

台所リモコンに表示される
水道料金のめやす※台所リモコンの表示には、水道の基本料金は含
まれません。
※台所リモコンの表示には、ハイブリッド給湯暖房システム以外で使用した水は含まれません。

基本料金【電気料金】

使用量に応じた電気料金
使用電力量に電気メーター
応じた電力量× が計量した
の単位料金
使用電力量
高

お客様が、
実際にお支払いになる電気料金

単位料金
（円）
低
少

使用量

基本料金

多

ハイブリッド給
湯暖房システムでヒートポンプが使用した
電力量の料金ハイブリッド給湯暖房
システム以外で使用した電力量の料金ハイブリッド給湯暖
台所リモコン房システムのヒートで設定した ×
ポンプが使用した電電気の力を台所リモコンが単価料金積算した使用電力量

台所リモコンに表示される
電気料金のめやす

エネチェックを使う※台所リモコンの表示には、電気の基本料金は含
まれません。
※台所リモコンの表示には、ハイブリッド給湯暖房システム以外で使用した電力は表示されません。
※燃料費調整制度により、お客様が実際にお支払いになる電気の単位料金は変更されることがあります。

※ガス料金・電気料金には、お客様のご使用の機器やライフスタイルに応じた料金メニューがあります。詳細はご契約になっているガス事業者・電力会社にお問い合わせください。

●台所リモコンが表示する CO2 排出量について
CO2 排出量はハイブリッド給湯暖房システムが使用したガス量・電気量・水量と、台所リモコンに設定してある CO2
係数を元に計算により算出します。

●台所リモコンが表示する CO2 削減量について
ハイブリッド給湯暖房システムが使用したガス量・電気量・水量から、給湯・暖房に必要なエネルギーを算出します。
そのエネルギーを従来ご使用の給湯器とハイブリッド給湯暖房システムを使用した場合に排出される CO2 の差を算出
します。

121

●エネチェック表示画面
1．【今日・昨日・今週・今月の一覧表示】画面
今日・昨日の一覧表示では 1 時間ごとの使用量（めやす）を表示します。今月・今週の一覧表示は 1 日ごとの使用量（めやす）を表示します。
3
今日・昨日の一覧表示では実際の使用量（ガス・水は（m ）、電気は（kWh）、光熱費は（円）、CO2 排出量は（kg））を棒グラフで見ることができます。
今月・今週の一覧表では、目標に対する、今月・今週の 1 日ごとの使用量の割合を棒グラフで見ることができます。
【エネルギー】
ガス
水道（給湯）
電気
光熱費
CO2排出量今日・昨日の場合【目盛りの線】
今週・今月の場合【目標ライン】

5/24（木） PM 9：30

トップ

ガス

1

10

5

今月の一覧
一覧

（m ）

20

30

15

メニュー
【使用実績グラフ】「今月」の場合はグラフが31本（31日分）
目標ライン（例）【期間の単位】
今日
昨日
今週
今月

25

3

使用量 月週日「今週」の場合はグラフが7本「今日」「昨日」の場合はグラフが24本（7日分）（24時間分）
先週
目標ライン
目盛線
（例）
（例）
今週

1

1日

5

…

10

15

20

5日 ……………

25

30

0

日 月 火 水 木 金 土

24日（今日）日曜日…

木曜日（今日）

6

12

18

午前0時台

24

午後11時台（23：00〜0：00）

2．【使用量表示】画面
今月・今週・今日の目標値と現在までの使用量（めやす）を表示します。
目標値に対する、今月・今週・今日の現在までの使用量の割合を帯グラフで見ることができます。
今月・今週・今日と過去の使用量との比較を表示します。
比較対照する期間の使用量に対する、今月・今週・今日の現時点までの使用量の割合を帯グラフで見ることができます。
光熱費の場合は料金（円）のみの表示です。
【エネルギー】
ガス
水道（給湯）
電気
光熱費
CO2排出量【目標値】

ガス 今月の使用量
目標ライン 4,000円 / 10.0（円/ ）3667/ 9.12
今月4222/ 10.56
先月4667/ 11.67
前年

判定

メニュー

【目標マーク】【使用実績数値】

一覧 月週日3．【環境貢献度表示】画面
従来ご使用の給湯器と本器具との CO2 削減量の累積値（めやす）を表示します。

5/24（木） PM 9：30

トップ

エネチェックを使う【使用実績グラフ】
今月
先月
前年
今週
先週
今日
昨日

5/24
（木） PM 9：30

トップ

環境への貢献度
今日累積

CO 2 削減量

6.1 kg3365 kg

杉の木

×

240 本分 戻る

122

エネチェックを使う

ガス・水・電気の使用量と●台所リモコンで操作します。

台所リモコン• ガスを例に説明します。
• 必ず現在時刻設定を行ってから操作してください。
（36 ページ参照）

2 〜 8• エネチェックは現在時刻設定をしないと使用できませ
ん。

1

1

操作後の画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、を押します。

暖房へ• 待機画面（31 ページ参照）が表示されている場合優先

は、画面をタッチしてください。

2
3
エネチェックを使う

123

設定

をタッチする。

エネ
チェック をタッチする。

5/24（木） PM 9：30
0.00 kWLIVE 電

41℃

おい
だき

設定

ふろ
予約

ふろ
設定

セーブ

休止

時計

機能
設定

▼

環境
貢献

CO2
排出量

水道
電気
（給湯）

光熱費

ガス

▲

エネ
チェック

戻る

設定

戻る

光熱費、CO2 排出量（めやす）を見る

4

操作後の画面表示／補足
ガスをタッチする。

5/24（木） PM 9：30

トップ

ガス

メニュー

• トップ をタッチすると通常画面に戻ります。

月単位 週単位 日単位戻る
選択項目
1．ガス …………
2．水道（給湯） …
3．電気 …………
4．光熱費 ………
5．CO2 排出量 …

5

表示する内容ガス熱源機が使用したガスの量およびその料金のめやす
給湯や湯はりに使用した水の量およびその料金のめやす
本システムのヒートポンプユニットが使用した電力量およびその料金のめやす
ガス料金のめやす＋水道料金のめやす＋電気料金のめやす
システムから排出される CO2 量のめやす

月単位 をタッチする。
ガス今月の一覧が表示されます。

トップ ガス

1

5

10

5/24
（木） PM 9：30

今月の一覧（m3）

15

メニュー

6

使用量 をタッチする。
ガス今月の使用量が表示されます。
使用実績をグラフで表示します。
（今月・先月・前年）• メニュー をタッチすると 3 に戻ります。

他のエネルギーを見る場合に使用します。
• 月週日 をタッチすると 4 に戻ります。

他の期間を表示する場合に使用します。
• 一覧 をタッチすると 5 に戻ります。

7

判定 をタッチする。
目標値に対する過去の使用実績（昨日、先週、先月）

トップ

20

25

30

使用量 月週日

5/24（木） PM 9：30

ガス
今月の使用量
目標ライン 4,000円 / 10.0（円/ ）3667/ 9.12
今月4222/ 10.56
先月4667/ 11.67
前年

判定

メニュー

一覧 月週日※使い始めて間もなかったり、データ消去を行った
りした場合は、過去の使用実績が表示されません。
判定 スイッチも表示されません。

たいへんよくできましたについて判定し、判定アニメーションを表示します。

8

戻る をタッチする。
5 の画面に戻ります。

戻る※ 戻る をタッチしなくても、そのまま約 30 秒経過すると、 5 の画面に戻ります。

• エ ネ チ ェ ッ ク 表 示 か ら 通 常 画 面 に 戻 る 場 合 は、

エネチェックを使う• 達成度により表示される画面が異なります。

トップ をタッチします。

お知らせ
・熱源機の電源を長時間抜いた後に再度日付や時刻設定したときや、使用中に日付や時刻を変更したときに、過去のエネル
ギー使用量のデータが一部消えてなくなったり、エネルギー使用量のデータの日付・時間がずれることがあります。

124

エネチェックを使う

環境貢献度（めやす）を見る●台所リモコンで操作します。

台所リモコン• 従来ご使用の給湯器と本器具との CO 削減量の累積
2

値（めやす）を表示します。
• 必ず現在時刻設定を行ってから操作してください。
（36 ページ参照）

2 〜 4• エネチェックは現在時刻設定をしないと使用できませ
ん。

1

1

操作後の画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、を押します。

暖房へ• 待機画面（31 ページ参照）が表示されている場合優先

は、画面をタッチしてください。

2
3
エネチェックを使う

125

設定

をタッチする。

エネ
チェック をタッチする。

5/24（木） PM 9：30
0.00 kWLIVE 電

41℃

おい
だき

設定

ふろ
予約

ふろ
設定

セーブ

休止

時計

機能
設定

▼

環境
貢献

CO2
排出量

水道
電気
（給湯）

光熱費

ガス

▲

エネ
チェック

戻る

設定

戻る

4

操作後の画面表示／補足
環境
貢献をタッチする。

5/24（木） PM 9：30

トップ

環境への貢献度
今日累積• トップ をタッチすると通常画面に戻ります。
• 従 来 機 よ り 環 境 貢 献 度 が 少 な い 場 合 は、 杉の木は 0 本になります。

CO 2 削減量

6.1 kg3365 kg

杉の木

×

240 本分 戻る

エネチェックを使う

126

エネチェックを使う

エネ Live 表示

台所リモコンは、電気・ガス・水の現在の使用状況を常に表示する「エネ Live 表示」機能を搭載しています。

●台所リモコンで操作します。

台所リモコン• ガスを例に説明します。
• 必ず現在時刻設定を行ってから操作してください。（36 ページ参照）• エネチェックは現在時刻設定をしないと使用できません。

（木） PM 9：30
暖房へ LIVE5/24
電 1.34 kW
優先

エネLive 表示

41℃

おい
だき

設定

▲

2 〜 7

▼

1

1

操作後の画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、を押します。

暖房へ• 待機画面（31 ページ参照）が表示されている場合優先

は、画面をタッチしてください。

2
3
エネチェックを使う

127

4

設定

をタッチする。

エネ
チェック をタッチする。

設定 をタッチする。

5/24（木） PM 9：30
0.00 kWLIVE 電

41℃

おい
だき

設定

ふろ
予約

ふろ
設定

セーブ

休止

時計

機能
設定

▼

環境
貢献

CO2
排出量

水道
電気
（給湯）

光熱費

ガス

トップ

▲

エネ
チェック

戻る
設定

戻る

エネチェック設定

ガス

水道
(給湯)

電気

従来
給湯器

消去

エネ
LIVE

CO2

戻る

5

操作後の画面表示／補足
エネ
LIVEをタッチする。

エネLIVE設定

ガス

水

電気

表示
なし
決定

6

エネLIVE設定

ガスをタッチする。

• 水道を表示する場合は、 水 をタッチします。

ガス• 電気を表示する場合は、 電気 をタッチします。

電気

表示
なし
決定

• エネ Live 表示をやめる場合は、表示
なし をタッチします。

7

水決定 をタッチする。
•『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

※ 決定 をタッチしなくても、そのまま約 30 秒経過すると、自動的に設定が完了します。

・「ガス」を選択した場合のエネ Live 表示の例

LIVE ガス32.45m3/h

現在、ガス熱源機で消費しているガスが 2.45m /h（1 時間あたり 2.45 立方メー
トル）であることを示します。

・「水」を選択した場合のエネ Live 表示の例

LIVE 水 10.5 /分

現在、ガス熱源機が使用している水（供給しているお湯）が 10.5 / 分（1 分間あた
り 10.5 リットル）であることを示します。

・「電気」を選択した場合のエネ Live 表示の例

LIVE 電 1.34kW

現在のハイブリッド給湯暖房システムのヒートポンプの消費電力が 1.34kW（1.34キロワット）であることを示します。

・「表示なし」を選択した場合
エネ Live 表示は点灯しません。

●エネ Live 表示について
・エネ Live 表示は、現在消費中の単位時間あたりのエネルギーを表示するものです。過去の消費量を累積したもの
ではありません。例えばエネ Live 選択で「水」を選択した場合、その時点でのガス熱源機の使用水量を表示します。
・エネ Live 表示はハイブリッド給湯暖房システムが消費（使用）する量だけを表示するもので、本システム以外の使用量（例：台所でガスレンジを使う・トイレの水を流す…など）は加算して表示されません。

エネチェックを使う

お知らせ

128

エネチェックを使う

単価料金の変更●台所リモコンで操作します。

台所リモコン• 必ず現在時刻設定を行ってから操作してください。
（36 ページ参照）• エネチェックは現在時刻設定をしないと使用できませ2 〜 13ん。
お願い
・電気単価料金・ガス単価料金は正確に入力してください。
誤って入力しますと光熱費が高くなります。
※暖房運転では入力されている単価により、ガスと電気どちらがお得か判別しています。

1

1

操作後の画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、を押します。

• 待機画面（31 ページ参照）が表示されている場合

暖房へ

は、画面をタッチしてください。

2

エネチェックを使う

129

3

設定

をタッチする。

エネ
チェック をタッチする。

5/24（木） PM 9：30
0.00 kWLIVE 電

優先

41℃

おい
だき

設定

ふろ
予約

ふろ
設定

セーブ

休止

時計

機能
設定

▼

環境
貢献

CO2
排出量

水道
電気
（給湯）

光熱費

ガス

▲

エネ
チェック

戻る

設定

戻る

4

5

操作後の画面表示／補足

設定 をタッチする。

ガス

水道
(給湯)

電気

従来
給湯器

消去

エネ
LIVE

CO2

戻る

エネチェック設定 ガスをタッチする。

ガス単価

210円/

• 現在設定している数値が表示されます。

ガス目標

5,000円/30日

ガス• 工場出荷時には、右図の数値が入っています。

6

エネチェック設定

トップ

単価 をタッチする。

目標設定

単価

ガス

戻る

エネチェック設定 ガス

▲

ガス単価

210円 /▼
決定7または ▼ をタッチして、
31m あたりのガスの単価料金を
設定する。
▲

▼

をタッチすると単価が下がるメロディーが鳴り

エネチェック設定 ガス

▲

ガス単価

250円 /▼決定ます。
をタッチすると単価が上がるメロディーが鳴り

エネチェックを使う

▲

ます。
▲

または ▼ をタッチし続けると、連続して数値が変わります。

（次ページへつづく）

130

エネチェックを使う

8

単価料金の変更（つづき）
操作後の画面表示／補足

決定 をタッチする。

エネチェック設定 ガス•『設定しました』とお知らせして、 5 の画面に戻り

ガス単価

ます。

250円/

ガス目標

5,000円/30日
目標設定

単価

ガス

戻る

※ 決定 をタッチしなくても、そのまま約 30 秒経過すると、自動的に設定が完了し通常画面に戻り
ます。

9
10

戻る をタッチする。

水道
(給湯)

をタッチする。

エネチェック設定

トップ
ガス

水道
(給湯)

電気

従来
給湯器

消去

エネ
LIVE

CO2

戻る

エネチェック設定 水道

水道単価

200円/

水道（給湯）目標 3,000円/30日
目標設定

単価

11

単価 をタッチする。

ガス

戻る

エネチェック設定 水道
水道
水道単価200円 /▲▼
決定エネチェックを使う

12または ▼ をタッチして、
31m あたりの水道の単価料金を設定する。
▲

エネチェック設定 水道
水道単価250円 /▲▼
決定• 30 日分の目標となります。ひと月が 30 日でな
い月は、目標額を 30 日で割り、その月の日数でかけた数値が 1 カ月分の目標額になります。

131

13

操作後の画面表示／補足

決定 をタッチする。
•『設定しました』とお知らせして、 10 の画面に戻ります。

エネチェック設定 水道

水道単価

250円/

水道（給湯）目標 3,000円/30日
目標設定

単価

14

戻る をタッチする。

15 電気 をタッチする。
• ご契約されている電力メニューによって表示が異な

ガス

戻る

エネチェック設定

トップ
ガス

水道
(給湯)

電気

従来
給湯器

消去

エネ
LIVE

CO2

戻る

＜ e タイム３プラスの場合＞
エネチェック設定 電気

電気単価 昼電気単価 夜電気単価 朝電気目標

40円/kWh
14円/kWh
30円/kWh
5,000円/30日

目標設定

ります。

単価

電気

戻る

＜ドリーム８（時間帯別電灯）の場合＞
エネチェック設定 電気

電気単価 昼

36円/kWh
14円/kWh
5,000円/30日

電気単価 夜
電気目標
目標設定

単価

電気

戻る

エネチェック設定 電気

電気単価15円/kWh

電気目標

5,000円/30日

エネチェックを使う＜ホットタイム 22 ロング（融雪用電力 L）の場合＞

目標設定

単価

電気

戻る
（次ページへつづく）

132

エネチェックを使う

単価料金の変更（つづき）＜ e タイム３プラスの場合＞

16

操作後の画面表示／補足

エネチェック設定 電気

単価 をタッチする。

朝晩• e タイム 3 プラスでは「朝晩時間」
・「午後時間」
・「夜

電気単価間時間」の 3 つの電気単価料金を入力します。
• エネチェック設定画面では時間区分がつぎのように表示されています。

17

時間区分

リモコン表示

朝晩時間

朝晩

午後時間

昼

夜間時間

深夜

前へ

次へ をタッチし「朝晩」を▼ を操作して選 択 し、 ▲朝晩の単価料金を設定します。
•「■枠」表示部が選択されている時間です。

18

前へ

昼 深夜

▲

30円/kWh▼

次へ

決定

エネチェック設定 電気

朝晩

昼 深夜

▲

電気単価

前へ

28円/kWh▼

次へ

決定

エネチェック設定 電気

決定 をタッチする。
•『設定しました』とお知らせして、 15 の画面に戻ります。
•「朝晩時間」の電気単価が変更されています。
• エネチェック設定画面では時間区分がつぎのように

電気単価 昼電気単価 夜電気単価 朝電気目標

40円/kWh
14円/kWh
28円/kWh
5,000円/30日

目標設定

単価

電気

戻る

表示されています。

エネチェックを使う

時間区分

リモコン表示

朝晩時間

朝

午後時間

昼

夜間時間

夜

19 16 〜 18 の 操 作 を 繰 り 返 し「午後時間」「夜間時間」の単価料金も変更します。
⇒ 20 へ133

エネチェック設定 電気

電気単価 昼電気単価 夜電気単価 朝電気目標

38円/kWh
12円/kWh
28円/kWh
5,000円/30日

目標設定

単価

電気

戻る

＜ドリーム 8 の場合＞

16

操作後の画面表示／補足

エネチェック設定 電気

単価 をタッチする。

昼 深夜• ドリーム 8 では「昼間時間」・「夜間時間」の 2 つの電気単価料金を入力します。
• エネチェック設定画面では時間区分がつぎのように表示されています。

17

時間区分

リモコン表示

昼間時間

昼

夜間時間

深夜

前へ

次へ をタッチし「昼」を選▼
択 し、 ▲
を操作して昼の単価料金を設定します。
•「■枠」表示部が選択されている時間です。

18

▲

電気単価

前へ

36円/kWh▼

次へ

決定

エネチェック設定 電気

昼 深夜

▲

電気単価

前へ

34円/kWh▼

次へ

決定

エネチェック設定 電気

決定 をタッチする。
•『設定しました』とお知らせして、 15 の画面に戻ります。
•「昼間時間」の電気単価が変更されています。
• エネチェック設定画面では時間区分がつぎのように

電気単価 昼電気単価 夜電気目標

34円/kWh
14円/kWh
5,000円/30日

目標設定

単価

電気

戻る

表示されています。
時間区分

リモコン表示

昼間時間

昼

夜間時間

夜

「夜間時間」の単価料金も変更します。
⇒ 20 へエネチェック設定 電気

電気単価 昼電気単価 夜電気目標

34円/kWh
12円/kWh
5,000円/30日

エネチェックを使う

19 16 〜 18 の 操 作 を 繰 り 返 し

目標設定

単価

電気

戻る

134

エネチェックを使う

単価料金の変更（つづき）＜ホットタイム 22 ロングの場合＞

16

操作後の画面表示／補足

エネチェック設定 電気

単価 をタッチする。

電気単価

15円/kWh
5,000円/30日

電気目標
目標設定

単価

17

を操作して単価料金を設定します。
▲▼

電気

エネチェック設定 電気

▲

電気単価

13円/kWh• ホットタイム 22 ロングでは、時間帯選択はできま
せん。

18

▼
決定

エネチェック設定 電気

決定 をタッチする。
•『設定しました』とお知らせして、 15 の画面に戻り
ます。

電気単価

13円/kWh

電気目標

5,000円/30日
目標設定• 電気単価が変更されています。
⇒ 20 へエネチェックを使う

135

戻る

単価

電気

戻る

20

操作後の画面表示／補足

戻る をタッチする。
トップ• トップ をタッチすると、通常画面に戻ります。

エネチェック設定

ガス

水道
(給湯)

電気

従来
給湯器

消去

エネ
LIVE

CO2

戻る

お知らせ

●単価料金の工場出荷時設定と設定できる範囲
・水道（給湯）・ガス・電気の単価料金は、お買い上げ時には下記の設定になっています。
・単価料金は、水道、ガス、電気とも 1 円単位で設定できます。

電気

エネルギー

単価料金
（工場出荷時設定）

設定可能範囲ガス

210 円

1 〜 999 円

水道（給湯）200 円

1 〜 999 円

e タイム３プラス（朝晩）30 円

e タイム３プラス（午後）40 円

e タイム３プラス（夜間）14 円

ドリーム８（昼間）36 円

ドリーム８（夜間）14 円

ホットタイム 22 ロング

15 円

1 〜 999 円

エネチェックを使う

136

エネチェックを使う

目標値の変更●台所リモコンで操作します。

台所リモコン• ガスを例に説明します。水道・電気についてもガスを例にして設定してください。
• 必ず現在時刻設定を行ってから操作してください。

2 〜 13（36 ページ参照）• エネチェックは現在時刻設定をしないと使用できませ
ん。

1

1

操作後の画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、を押します。

• 待機画面（31 ページ参照）が表示されている場合

暖房へ

は、画面をタッチしてください。

2
エネチェックを使う

137

3

設定

をタッチする。

エネ
チェック をタッチする。

5/24（木） PM 9：30
0.00 kWLIVE 電

優先

41℃

おい
だき

設定

ふろ
予約

ふろ
設定

セーブ

休止

時計

機能
設定

▼

環境
貢献

CO2
排出量

水道
電気
（給湯）

光熱費

ガス

▲

エネ
チェック

戻る

設定

戻る

4

5

操作後の画面表示／補足

設定 をタッチする。

エネチェック設定

トップ
ガス

水道
(給湯)

電気

従来
給湯器

消去

エネ
LIVE

CO2

戻る

エネチェック設定 ガスをタッチする。

ガス

ガス単価

250円/

ガス目標

5,000円/30日

目標設定

単価

6

ガス をタッチする。

ガス

戻る

エネチェック設定 ガス

▲

ガス目標

5,000円/30日 ▼決定

7または ▼ をタッチして、本システムに使用する 30 日分のガス代の金額目標（または 30
日分の水道代／電気代の金額目標）を設定する。
▲

をタッチすると単価が下がるメロディーが鳴り

ガス目標

▲

6,000円/30日 ▼決定• 30 日分の目標となります。ひと月が 30 日でな
い月は、目標額を 30 日で割り、その月の日数でかけた数値が 1 カ月分の目標額になります。

ます。
▲

をタッチすると単価が上がるメロディーが鳴ります。
▲

または ▼ をタッチし続けると、連続して数値

エネチェックを使う▼

エネチェック設定 ガスが変わります。
※検針票を参考にしてください。

（次ページへつづく）

138

エネチェックを使う

8

目標値の変更（つづき）
操作後の画面表示／補足

決定 をタッチする。

エネチェック設定 ガス•『設定しました』とお知らせして、「エネチェック設

ガス単価

250円/

ガス目標

6,000円/30日

定ガス」の画面に戻ります。

目標設定

単価

ガス

戻る

※ 決定 をタッチしなくても、そのまま約 30 秒経過すると、自動的に設定が完了し通常画面に戻ります。

9

戻る をタッチする。

エネチェック設定

トップ
ガス

水道
(給湯)

電気

従来
給湯器

消去

エネ
LIVE

CO2

戻る

• 水道（給湯）、電気も同様に設定します。
• トップ をタッチすると、通常画面に戻ります。

お知らせ●目標値の工場出荷時設定と設定できる範囲
・水道（給湯）・ガス・電気の目標値は、お買い上げ時には下記の設定になっています。
・目標値は、100 円単位で設定できます。
エネチェックを使う

エネルギー

目標値
（工場出荷時設定）

設定可能範囲ガス

5,000 円

100 〜 99,900 円

水道（給湯）

3,000 円

100 〜 99,900 円

5,000 円

100 〜 99,900 円

e タイム３プラス（朝晩）e タイム３プラス（午後）電気

e タイム３プラス（夜間）ドリーム８（昼間）
ドリーム８（夜間）
ホットタイム 22 ロング

139

お知らせ

●目標値について・お客様が設定する 30 日分の目標値（円）を元に、台所リモコンが 1 週間の目標値（円）と 1 日の目標値（円）を計算します。
【ガス】
30日分の目標金額を5000円に設定した場合
1週間の目標金額
5000×7÷30＝1167円
1日の目標金額
5000÷30＝167円

【水道
（給湯）】
30日分の目標金額を2500円に設定した場合
1週間の目標金額
2500×7÷30＝583円
1日の目標金額
2500÷30＝83円【電気】
30日分の目標金額を12000円に設定した場合
1週間の目標金額
12000×7÷30＝2800円
1日の目標金額
12000÷30＝400円●目標値の設定について
・台所リモコンは、水道（給湯）・ガス・電気とも、お買い上げ時にあらかじめ単価料金と目標値が入力されています。そのままでもご使用になれますが、お客様のご使用状況に合わせて、適宜設定されることにより、より有効にお使いいただけます。
・水道・ガス・電気の検針票には、単位料金と基本料金、および従量料金（単位料金に使用量を乗算したもの）
が記載されていますが、ハイブリッド給湯暖房システムの使用量の割合は、検針票からは読み取ることができません。
そこで、実際の使用状況に即した目標値を設定するため、次のように使用することをおすすめします。
① 最初は、お買い上げ時の設定のまま（出荷時設定）でご使用ください。
② お客様が 1 カ月使用された後、水道（給湯）・ガス・電気のそれぞれの料金のめやすを台所リモコンで確認し、それをめやすに翌月からの目標値をあらためて設定します。

エネチェックを使う

140

エネチェックを使う

従来ご使用の給湯器の選択●台所リモコンで操作します。
• CO2 削減量を算出するためにお客様がこれまでご使用 台所リモコンになられていた給湯器を選択してください。

2 〜 7
1

1

操作後の画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、を押します。

• 待機画面（31 ページ参照）が表示されている場合

暖房へ

は、画面をタッチしてください。

2
エネチェックを使う

141

3

設定

をタッチする。

エネ
チェック をタッチする。

5/24（木） PM 9：30
0.00 kWLIVE 電

優先

41℃

おい
だき

設定

ふろ
予約

ふろ
設定

セーブ

休止

時計

機能
設定

▼

環境
貢献

CO2
排出量

水道
電気
（給湯）

光熱費

ガス

▲

エネ
チェック

戻る

設定

戻る

4

5

6

7

操作後の画面表示／補足

設定 をタッチする。

トップ

エネチェック設定

ガス

水道
(給湯)

電気

従来
給湯器

消去

エネ
LIVE

CO2

戻る

従来ご使用の給湯器

従来
給湯器 をタッチする。

これまでご使用の給湯器を▲選択して下さい。
従来型ガス給湯器
▼
石油給湯器
決定
電気温水器

従来ご使用の給湯器

または ▼ をタッチして、
これまでご使用の給湯器を選択してください。
▲

これまでご使用の給湯器を▲選択して下さい。
従来型ガス給湯器
▼
石油給湯器
決定
電気温水器

決定 をタッチする。

トップ•『設定しました』とお知らせして、「エネチェック設定」の画面に戻ります。

エネチェック設定

ガス

水道
(給湯)

電気

従来
給湯器

消去

エネ
LIVE

CO2

戻る

※ 決定 をタッチしなくても、そのまま約 30 秒経ます。

エネチェックを使う

過すると、自動的に設定が完了し通常画面に戻り

142

エネチェックを使う

CO2 係数の設定※この操作は通常行う必要はありません。
●台所リモコンで操作します。

台所リモコン• CO2 削減量を算出するために CO2 係数を設定してく
ださい。

2 〜 9
1

1

操作後の画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、を押します。

• 待機画面（31 ページ参照）が表示されている場合

暖房へ

は、画面をタッチしてください。

2
エネチェックを使う

143

3

設定

をタッチする。

エネ
チェック をタッチする。

5/24（木） PM 9：30
0.00 kWLIVE 電

優先

41℃

おい
だき

設定

ふろ
予約

ふろ
設定

セーブ

休止

時計

機能
設定

▼

環境
貢献

CO2
排出量

水道
電気
（給湯）

光熱費

ガス

▲

エネ
チェック

戻る

設定

戻る

4
5

操作後の画面表示／補足

設定 をタッチする。

CO2

エネチェック設定

トップ
ガス

水道
(給湯)

電気

従来
給湯器

消去

エネ
LIVE

CO2

戻る

エネチェック設定 CO2をタッチする。

CO2係数
CO2係数
CO2係数
CO2係数

6.00kg/m3
0.36kg/m3
0.44kg/ kWh
2.49kg/

ガス
水
電気
灯油

係数

6

戻る
エネチェック設定 CO2

係数 をタッチする。

ガス 水 電気 灯油
CO2係数

▲

6.00 kg/m3

▼

次へ

決定

前へ

7

エネチェック設定 CO2または ▼ をタッチして、CO2 係数を設定します。
▲

ガス 水 電気 灯油
CO2係数

▲

5.99 kg/m3

▼

次へ

決定

前へ

8

エネチェック設定 CO2を タ ッ チ し て、 水、 電 気、灯油の CO2 係数を設定します。
次へ

ガス 水 電気 灯油
CO2係数

▲

0.36 kg/m3

▼

次へ

決定

前へ

決定 をタッチする。

トップ•『設定しました』とお知らせして、「エネチェック設定」の画面に戻ります。

エネチェックを使う

9

エネチェック設定

ガス

水道
(給湯)

電気

従来
給湯器

消去

エネ
LIVE

CO2

戻る

※ 決定 をタッチしなくても、そのまま約 30 秒経過すると、自動的に設定が完了し通常画面に戻り
ます。

144

エネチェックを使う

過去のすべての実績データ●台所リモコンで操作します。
台所リモコン2 〜 7
1

1

操作後の画面表示／補足のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
• 点灯していない場合は、を押します。

• 待機画面（31 ページ参照）が表示されている場合

暖房へ

は、画面をタッチしてください。

2
エネチェックを使う

145

3

設定

をタッチする。

エネ
チェック をタッチする。

5/24（木） PM 9：30
0.00 kWLIVE 電

優先

41℃

おい
だき

設定

ふろ
予約

ふろ
設定

セーブ

休止

時計

機能
設定

▼

環境
貢献

CO2
排出量

水道
電気
（給湯）

光熱費

ガス

▲

エネ
チェック

戻る

設定

戻る

を消去する

4

5

操作後の画面表示／補足

設定 をタッチする。

消去 をタッチする。

トップ

エネチェック設定

ガス

水道
(給湯)

電気

従来
給湯器

消去

エネ
LIVE

CO2

戻る

全データ消去過去の実績データを消去します
消去

6

中止

全データ消去消去をタッチする。

データを消去すると元に戻せません
よろしいですか？

• 中止 をタッチすると 3 の画面に戻ります。

消去

7

中止

全データ消去消去をタッチする。

右の画面が表示され、過去の実績データがすべて消去

過去の全ての実績データを消去しましたされます。約 10 秒後に 3 の画面に戻ります。
中止

をタッチすると右の画面が表示され、約 10 秒後

全データ消去に 3 の画面に戻ります。
エネチェックを使う

データを消去しませんでした
設定画面に戻ります146冬期の凍結による破損防止について知っておいてください●暖かい地域でお使いのお客様も必ずお読みください。

注意
・冬期は暖かい地方でも、給水・給湯配管の水が凍結し、破損事故が起こることがあります。こうした事故を防止するために、次のような処置をお取りください。
・通常は対策そのの方法を行ってください。やむを得ず電源を切る必要がある場合は、対策そのの方法を行を行う場合は機器の通電後に暖房していても、しばらくの間ヒートポンプがってください。ただし、対策その運転しない場合があります。その場合はガスで暖房します。
・凍結による破損の場合は、保証期間内でも有償修理となります。

お願い
暖房の凍結予防について
・このシステムは、不凍液専用ですが、ヒートポンプは屋外に設置するため、不凍液と言っても凍結の可能性があります。
暖房の凍結予防運転が行われますので、融雪用電力のしゃ断器、タンクユニット内蔵しゃ断器、熱源機の電源は OFF しな
いでください。万が一、電源を OFF してしまって長期運転しなかった場合は暖房中であってもしばらくの間ヒートポンプ
が運転しない場合があります。数日経過しても暖房中にヒートポンプが運転しない場合は、当社お客様センターへご連絡ください。
リンナイ㈱ お客様センター フリーダイヤル：0120 − 054321※不凍液については、151 ページの「日常の点検・お手入れのしかた」の項目をよくお読みください。

1

凍結予防ヒータと自動運転による方法

対策その・ガス熱源機には、外気温が下がる（機器周辺の温度が約 3℃以下になる）と自動的に機器内を保温するヒータ（給湯側）と自動ポンプ運転装置（ふろ側）が組み込まれています。
自動ポンプ運転を開始すると、台所・浴室リモコンの表示画面には「」表示が、増設リモコ
ンの表示画面には「凍結予防」表示が出ます。
・ヒートポンプユニットは、外気温が下がると循環ポンプが運転してヒートポンプユニットとタン
クユニットの凍結を予防します。さらに外気温が下がると、自動的に（低温）沸き上げ運転を開始
して凍結を予防します。

台所リモコン

暖房へ

浴室リモコン

増設リモコン

3/31（土） AM 10：00
1.34 kW 保温
高温
暖房中
℃
優先
LIVE 電

41

おい
だき

設定

▲
▼

■お客様に行っていただきたいこと
知っておいてください147

1. ガス熱源機の電源プラグがコンセントに差し込まれていること・タンクユニットのサ−ビス扉（下）内の漏電しゃ断器が ON であることを確認してください。
・電源が切れていますとヒータ・ポンプ・ヒートポン
プユニットが作動しませんのでご注意ください。

ON

コンセント

電源プラグ
漏電しゃ断器

2. 浴槽の残り湯が循環アダプターより 5cm 以上、上にある状態にしておいてください。
・機器が外気温を感知し、自動的にふろポンプ運転を行います。
・浴槽の残り湯が循環アダプターより 5cm 以上ない場合は、外気温が凍結する温度になる前に浴槽の水をふやして 5cm 以上になるようにしてください。なお、浴槽の水は浴室リモコンのぬる湯スイッチを押してふやしてください。給湯栓から水をたすと凍結するおそれがあります。

循環アダプター
排水栓
浴槽

5cm
以上
必要

2

対策その

水抜きによる方法

・機器内の水を抜き、凍結を予防する方法です。外気温が極端に低く（-15℃以下）なる場合は、この方法で行ってください。また、長期間にわたって機器を使用しないときも、必ずこの《水抜き》を行ってください。
・必要に応じて据置台または配管カバーのフロントカバーを取りはずしてください。
（化粧ねじ 2 本…
152 ページ参照）また、水抜き終了後は必ず元に戻しておいてください。
※機器の使用直後は機器内のお湯が高温になっていますので、機器が冷めてから行ってください。

※ガス熱源機の暖房側、タンクユニットとヒートポンプユニットの《水抜き》は不凍液が入っていますので、行わないでください。

■給湯側・ふろ側の順で行います。
1. 給湯側の水抜き①リモコンの運転スイッチを『切』にしてください。
（電源プラグはまだ抜かないでください）②ガス栓 1 を閉めてください。
③給水元栓 4 を閉めてください。
④給湯栓 5 をすべて（シャワーなどを含む）開けてください。
⑤給水水抜き栓 6 ・給湯水抜き栓 7 ・ 17 をすべて左に回してはずしてください。
2 ふろ往水抜き栓

17 給湯水抜き栓

3 ふろ戻水抜き栓
6 給水水抜き栓

8 ふろポンプ

水抜き栓
16 中和器水抜き栓

7

開けないこと12 暖房ポンプ

給湯水抜き栓
（逃し弁）

水抜き栓
5 給湯栓

11 暖房水抜き栓

9 暖房往水抜き栓

10 暖房戻水抜き栓
1 ガス栓

循環アダプター
4 給水元栓④浴室リモコンの運転スイッチを押して（『入』にする）ください。※ 運転スイッチランプ（黄緑）が点灯し、表示画面が点灯します。
⑤浴槽の水がすべて排水されたことを確認してから、浴室リモコンのおいだきスイッチを押し（『入』にする）、3 分以上経過後（部品の水抜きのため）に再度おいだきスイッチを押して（『切』にする）ください。
※すぐに排水が止まった場合でも、最初においだきスイッチを押してから約 3 分はそのままにしておいてください。
※おいだきスイッチが『入』のまま数分間放置すると表示画面に故障表示が点滅する場合がありますが、異常ではありません。運転スイッチをいったん『切』にし、再度『入』にすると、故障表示を消すことができます。
（次ページへつづく）

知っておいてください

2. ふろ側の水抜き①ガス栓 1 を開けてください。
※水抜き動作の中で暖房が燃焼する動作がありますので、ガス栓 1 を閉じていると、エラー停止し水抜きができません。
②給水元栓 4 が閉めてあることを確認してください。
③浴槽の水を完全に排水してください。
（浴槽の排水栓を抜いてください）148知っておいてください

冬期の凍結による破損防止について（つづき）⑥ふろ往水抜き栓 2 ・ふろ戻水抜き栓 3 ・ふろポンプ水抜き栓 8 をすべて左に回してはずしてくだ
さい。
⑦中和器水抜き栓 16 を左に回してはずしてください。
⑧ガス栓 1 を閉めてください。
⑨電源プラグを抜いてください。
（分電盤の専用スイッチを『切』にしてください）⑩タンクユニット側は、分電盤の専用しゃ断器を『切』にしてください。
お願い・以上の操作で機器内の水が排水されますので、次にお使いになるまで給湯栓や水抜き栓は開けたままにしておいてください。
・ふろの水抜きを行った後は、浴槽に水を流し込まないでください。
・上記⑨⑩の片方のみを行うと機器の故障につながりますので⑨⑩ともに行ってください。

※暖房側の《水抜き》は、不凍液が入っていますので、行わないでください。
※暖房水抜き栓を開けて水抜きすると、暖房が使用できなくなります。誤って抜いてしまった場合はお客様で復旧することができませんので、お買い上げの販売店
または当社お客様センターにご連絡ください。( 有料 )リンナイ㈱ お客様センター フリーダイヤル：0120 − 054321《水抜き》をした機器を、次に使うときは…
1．機器給湯側に通水してください。

お願い
再度使う場合の《通水》は、給湯側から行ってください。

①給湯栓 5 をすべて（シャワーなどを含む）閉めてください。
②給水水抜き栓 6 ・給湯水抜き栓 7 ・ 17 を閉めてください。
③給水元栓 4 を全開にしてください。
④給湯栓 5 を開け通水を確認した後、給湯栓 5 を閉めてください。

お願い
水抜き栓は工具で締め付けな
いでください。破損のおそれがあります。

2．機器ふろ側に通水してください。
①ふろ往水抜き栓 2 ・ふろ戻水抜き栓 3 ・ふろポンプ水抜き栓 8 をすべて閉めてください。
②中和器水抜き栓 16 を閉めてください。
③電源プラグをコンセントに差し込んでください。
（分電盤の専用スイッチを『入』にしてください）④タンクユニット側は、分電盤の専用しゃ断器を『入』にしてください。
⑤ガス栓 1 を全開にしてください。
⑥リモコンの運転スイッチを押して（『入』にする）ください。※ 表示画面が点灯します。
⑦リモコンの自動スイッチを押す（『入』にする）と自動的に注水されます。
※表示画面に給湯燃焼表示が点灯し、浴槽の循環アダプターからお湯が出ることを確認してください。
知っておいてください149⑧もう一度自動スイッチを押す（『切』にする）と、湯はりを中止します。

3．タンクユニット側の専用しゃ断器を『入』にしてください。
「」表示の場合は時計合わせをしてください。

知っておいてください

ヒートポンプユニット、フィン氷結のお知らせ■ヒートポンプユニットのフィン氷結とは
ヒートポンプユニットのアルミフィン（背面から側面にかけて）の一部、または全面が氷に覆われ、本来の性能を発揮できない状態を言います。
通常はヒートポンプユニットの除霜運転により、定期的に霜を溶かすことで、アルミフィンに氷が生成することを未然に防いでいます。しかし、極端に降雪量が多い等の条件によっては、ヒートポ
ンプユニットのドレン排出口が雪で塞がり、アルミフィンに氷が生成することがあります。

■お知らせ方法は
台所リモコン ( 給湯操作画面の場合 )

暖房へ

3/31
（土）
LIVE 電 0.00 kW
優先

フィン
氷結

028

41 ℃

おい
だき

設定

タンクユニット沸き上げ表示枠内に「フィン氷結」と表示され、故障表示「028」が点滅します。
※その他表示画面の場合、台所リモコン以外のリモコンの場
合は、故障表示「028」のみが点滅します。

▲▼■対処方法は
1．ヒートポンプ下部の積雪や排水経路を確認してください。
2．実際に積雪がある場合は、ヒートポンプユニット下部の雪を取り除き、ドレン排出口の詰まりを取り除いてください。
・ヒートポンプユニットは、定期的に霜を溶かすことで、氷の生成を防いでいます。その際に発生する水は、ヒートポンプユニット底面のドレン排出口より器具外に排出されます。ヒートポンプ
ユニット下部に雪が蓄積することにより、排出穴が塞がれ、排出されなかった水から凍り始めます。その結果フィン全体が氷結してしまう可能性があります。

ドレン排出口の詰まりを取り除いてください。
ヒートポンプユニット下の雪を取り除いてください。

3．運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にしてください。（表示が消えます。）
・一定期間運転を継続することにより、フィン氷結が発生しているかどうかを判断します。

■再び、「フィン氷結」、故障表示「028」が報知された場合は設置場所の湿度が常に高い等の条件により、再報知される場合があります。
または、すでに氷が大きく成長してしまい、ヒートポンプユニットの除霜能力では解氷が困難である
可能性があります。
お買い上げの販売店または当社お客様センターへご連絡ください。
リンナイ㈱ お客様センター フリーダイヤル：0120 − 054321

知っておいてください

効果を確認するため、約一日様子を見てください。
※すでにフィン全体が氷結してしまっている場合は、お買い上げの販売店または当社お客様セン
ターへご連絡ください。
リンナイ㈱ お客様センター フリーダイヤル：0120 − 054321

150

知っておいてください

日常の点検・お手入れのしかた

お客様ご自身で行っていただく日常の点検・お手入れの際は、次のことにご注意ください。
・安全にお使いいただくために、こまめに日常の点検・お手入れを行ってください。
・お手入れは、必ず①ガス栓を閉め②電源プラグを抜き③機器が冷めてから行ってください。
・フロントカバーなどは決してはずさないでください。（据置台のフロントカバーは除く）■日常の点検…次のことにご注意ください。

お願い・運転中に機器から異常音が聞こえませんか？
水圧の低い地域では、泡沫器や浄水器を使用し・機器の外観に異常は見られませんか？また、各部品とないでください。お湯の量が少なくなります。
も正しくセットされていますか？
・機器および配管から水漏れはありませんか？
・機器のまわりや給排気筒トップのそばに燃えやすいものはありませんか？
・給湯栓の先端に泡沫器が内蔵されているものについては、ときどき内部のフィルタ（金網）を掃除してください。
・機器本体には安全に関する注意ラベルが貼ってあります。汚れたり、読めなくなったときはやわ
らかい布などで汚れをふき取ってください。また、お手入れの際にははがれないようご注意ください。もしはがれたり読めなくなった場合は、新しいラベルに貼り替えてください。ラベルについては当社お客様センターにお問い合わせください。
リンナイ㈱ お客様センター フリーダイヤル：0120 − 054321
・ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、燃焼部などは年 1 回程度の定期整備をおすすめします。なお、この機器は給水用具（逆流防止装置）を内蔵しています。給水用具に関しては公益社団法人日本水道協会発行の給水用具の維持管理指針に示されている定期整備の実施をおすすめします。時期は 4 〜 6 年に 1 回程度をおすすめします。（有料）※整備の内容や定期整備を受ける先が不明の場合や、整備費用などについてはお買い上げの販売店
または当社お客様センターにお問い合わせください。
リンナイ㈱ お客様センター フリーダイヤル：0120 − 054321
・使用条件・環境条件によっては劣化しやすい消耗部品があり、定期的な交換が必要です。以下の部品は消耗部品です。
■減圧弁 ■逃し弁 ■パッキン類 ■電磁弁 ■ポンプ ■ファンモーター※部品交換時は純正部品をご指定ください。部品交換は有料で交換します。
●不凍液の点検と交換（有料）・不凍液は年に 1 回は濃度や汚れなどの点検を、お買い上げの販売店または当社お客様センターにお問い合わせください。
リンナイ㈱ お客様センター フリーダイヤル：0120 − 054321
・不凍液の性能が低下していた場合は交換が必要です。交換のめやすは約 2 年に 1 回です。
※不凍液の性能が低下したまま使い続けると、凍結・破損・腐食の原因になります。
・本システムは不凍液専用の機器です。また、使用する不凍液は、必ずリンナイ指定品を使用してください。
指定不凍液：A0T-099、H 不凍液 38※不凍液を使用しなかったり、リンナイ指定品以外の不凍液の使用・種類の異なる不凍液の混合使用・不適切な濃度での使用による機器や配管まわりの凍結・破損・腐食については保証
期間内でも有償修理となります。
知っておいてください151

・暖房回路内の圧力確認
ガス熱源機正面の左下にある圧力計確認窓の圧力計（右図）の針の位置で、下記①②の状態それぞれの暖房回路内の圧力を確認
してください。
①暖房運転する前など暖房回路が冷めている時②暖房運転中の暖房回路が暖められている時
圧力計の針の位置
緑色ゾーン（0.01 ※〜 0.12MPa）の場合
赤色ゾーン（0.01 ※ MPa 以下，0.12MPa 以上）の場合

判定
正常
異常

※熱源機の上方にヒートポンプが設置してある場合は、高さ 1ｍにつき緑色ゾーン下限値が 0.01MPa 上がります。（例えば上方 3 ｍ設置の場合、下限値 0.04MPa になります）①または②の状態で、「異常」の判定のある場合は、お買い上げの販売店または当社お客様センターへ連絡し、整備または修理を依頼してください。（有料）
リンナイ㈱ お客様センター フリーダイヤル：0120 − 054321
・膨張タンクガス封入圧力の点検
膨張タンクのガス封入圧力は、定期的な整備が必要です。整備
のめやすは約 2 年に 1 回です。お買い上げの販売店または当社
お客様センターに依頼してください。不凍液の交換と併せての点検をお勧めします。
リンナイ㈱ お客様センター フリーダイヤル：0120 − 054321※点検を行わずに使用し続けた場合、ガス封入圧の低下により機器が使用できなくなることがあります。

圧力計確認窓緑色ゾーン
0.01〜0.12MPa

赤色ゾーン
0.12MPa以上

赤色ゾーン
0.01MPa以下
針が0.01MPa以下の赤色ゾーンを指している場合の例

圧力計確認窓・暖房回路の逃し弁の手動レバーを月 1 回程度操作し、不凍液が吹き出すことを確認してください。
操作する際は、下図のように据置台の化粧ねじ（2 本）をはずしてフロントカバーをはずし、逃し弁の手動レバーを一瞬（1 秒以内）押し、確実に不凍液がオーバーフローチューブから吹き出したことを確認し、手動レバーを元の位置に戻してください。手動レバーを長い間押し続けたり、1回に何度も操作を行うと、暖房回路内の圧力が低下し、機器が正常に作動しなくなるなど異常の原因となります。確認後は、手動レバーを必ず元の位置に戻してください。その後、上記の「・暖房回路内の圧力確認」に従い、圧力計確認窓の圧力を確認し、針が緑色ゾーンにあることを確認してください。万が一、赤色ゾーンまで低下してしまった場合は、加圧が必要ですので、お買い上げの販売店または当社お客様センターへご連絡ください。
（有料）
リンナイ㈱ お客様センター フリーダイヤル：0120 − 054321※手動レバーは引き立てて操作しないでください。多量の不凍液が吹き出し、暖房回路内の圧力が低下します。
※逃し弁によっては、手動レバーが押せない、引くだけのタイプもございます。この場合、多量の不凍液が吹き出し、暖房回路内の圧力が低下しないよう、注意して操作してください。
※据置台または配管カバーのフロントカバーを必ず元通りに取り付け、化粧ねじ（2 本）で確実に固定してください。フロントカバー下部の差し込みがはずれていないか、十分に注意してください。
＜②逃し弁の位置の例＞＜①フロントカバーのはずしかた・取り付けかた＞※据置台または配管カバーのフロントカバーをはずした状態＜③逃し弁の操作方法＞
知っておいてください

一瞬押す（1秒以内）

フロントカバー

逃し弁
オーバーフロー
チューブ

化粧ねじ
差し込み

据置台または配管カバー

膨張タンク（次ページへつづく）

152

知っておいてください

日常の点検・お手入れのしかた≪タンクユニットの漏電しゃ断器の動作点検≫
漏電しゃ断器の点検は電源供給中に行ってください。
アース線が途中で切れていないことを確認してください。
①リモコンの運転スイッチを「切」にしてからサービス扉を開け、漏電しゃ断器のテストボタンを押してください。
②電源レバーが「ＯＮ」から「ＯＦＦ」になれば正常です。
（レバーが勢いよく下がりますので注意してください）「ＯＦＦ」にならない場合は、お買い上げの販売店または当社お客様センターにご連絡ください。
リンナイ㈱ お客様センター フリーダイヤル：0120 − 054321③点検後は必ず電源レバーを「ＯＮ」に戻して、サービス扉を元通りに戻してください。

サービス扉
ON
OFF
テストボタン

6 カ月に 1 回以上のお手入れとチェック≪配管のチェック≫・水漏れや保温材の破損などチェックします。特に冬季に入る前には、保温材のチェックを行います。
破損している場合、凍結や機器が破損することがあります。
お願い・本体や周辺配管から水漏れが生じた場合は、給水元栓を閉めて、200V 電源しゃ断器または漏電しゃ断器の電源レ
バーを「ＯＦＦ」にしてお買い上げの販売店または当社お客様センターにご連絡ください。
リンナイ㈱ お客様センター フリーダイヤル：0120 − 054321■お手入れ方法はリモコンの内部には電気部品が入っていますから、水をかけないようにしてお手入れしてくだ
さい。機器の故障の原因となります。

・機器の表面が汚れたときは、台所用中性洗剤（食器・野菜洗い用）を含ませた柔らかい布で汚れをふき取った後、水を含んだ布で軽くふき取ってください。台所用中性洗剤（食器・野菜洗い用）以外の洗剤やみがき粉・
シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズがつきます。

指または硬貨で左に回してゆるめる。

・ガス熱源機の給水水抜き栓先端のストレーナにゴミなどが付いているとお湯の量が少なくなります。こんなときは給水元栓を閉めてから給水水抜き栓をはずして、ストレーナに付いているゴミを取り除いてください。特に近くで水道配管工事などがあったときはご注意ください。
※必ず給水元栓を閉め、機器内のお湯が冷めてから行ってください。（やけど予防のため）
。

ストレーナ

給水水抜き栓※給水水抜き栓の位置は 148 ページの図をご覧ください。

・ガス熱源機の給気口（給排気筒トップの外周の穴）がほこりやゴミで詰まったまま使用すると、不完全燃焼などの原因となります。給気口のほこりやゴミを十分に取り除いてご使用ください。
知っておいてください

153

浴槽の循環アダプターのフィルタのお手入れは…
フィルタをはずし、ブラシなどでこまめに掃除してください。また、このとき浴槽のフィルタガイ
ドの小さな穴も掃除してください。ゴミなどが詰まっているとおいだき不良の原因になります。なお、フィルタガイドは取りはずせません。また、
循環アダプターによってはフィルタガイドおよびその小さな穴がないものもあります。
フィルタは手ではずせます。掃除後は必ずフィルタをもと通りに取り付けて使用してください。
フィルタを取りはずしたまま使用すると、機器の故障の原因になります。

はずすときは少し左に回してから手前に引く。

フィルタ

フィルタガイド

取り付けるときはツメまたはマーク（△など）を合わせてはめ込み、止まるまで右に回す。

※循環アダプターはイラストと異なるものもありますので、フィルタ側面に書かれた説明に従ってください。

（つづき）
おいだき配管の湯あかのお掃除は…
おいだき配管にたまった湯あかが浴槽に出てくることがありますので、月に 1 回程度は「ふろがま洗浄剤」でおいだき配管を洗浄してください。その際は洗浄剤の注意書きをよく読んで正しく使用してください。
「ふろがま洗浄剤」は当社の部品販売サイト「R.STYLE」（166 ページ参照）でもお求めいただけます。
型番：UF-CL
なお、浴槽のお湯を抜いた後に以下の操作をしておくと、湯あかはたまりにくくなります。
①浴室リモコンの運転スイッチを「入」にして、たし湯スイッチを押す。
②循環アダプターからお湯を約 10 秒流したら、もう一度たし湯スイッチを押してたし湯運転を中断する。
③リモコンの運転スイッチを押して「切」にする。
また、ふろ配管洗浄（セルフクリーン）機能を使えば配管に湯あかが付きにくくなりますので、入浴後はリモコンの運転スイッチが「入」、自動スイッチが「切」の状態で浴槽の排水栓を抜いてください。
これでふろ配管洗浄（セルフクリーン）運転を行います。詳しくは 61 ページをご覧ください。

台所リモコンのお手入れ●タッチパネル（表示部）の汚れを取る①台所リモコンの を押して、「切」（ランプ（黄緑）消灯）にしてください。
（リモコンが「切」になっている（ランプが消灯している）状態では、
タッチパネルははたらきません）②メガネ拭きやカメラのレンズ拭きのような、乾いた柔らかい布を使って、軽くこすって汚れをふき取ってください。

2
消灯

1・洗剤・薬品は使用しないでください。
タッチパネルに薬品が付着しますと、表面が変色するおそれがあります。特にアルカリ性や酸性の洗剤や成分が付着した場合、変色します。
・金属くずのような硬いゴミが付着している場合は、吹き飛ばすか、はたいて取り除いてから、汚れをふき取ってください。そのままこすると、キズの原因になります。

●タッチパネル（表示部）以外のお手入れ

浴室リモコン・増設リモコンのお手入れ
・台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）を含ませた布を固く絞って、軽くふき取ってください。
・台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）以外の洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールや、たわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたり、キズがついたりします。
・台所リモコンおよび増設リモコンは防水タイプではありません。浴室リモコンは防水タイプですが、むやみに水をかけないでください。故障の原因になります。

知っておいてください

・台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）を含ませた布を固く絞って、軽くふき取ってください。
このとき、タッチパネル（表示部）へ触れないようご注意ください。
・台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）以外の洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールや、たわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたり、キズがついたりします。
・台所リモコンは防水タイプではありませんので、水をかけないようにしてください。故障の原因に
なります。

154

知っておいてください

長期間使用しない場合は長期間使用しない場合は次のことを行ってください。

1 ガス栓を閉める。

全閉にする

ガス栓は機器の下部にあります。
ガス栓

2 給水元栓を閉める。

全閉にする

給水元栓は機器の下部にあります。
給水元栓

3 機器の水抜きをする。
（148 〜 149 ページ参照）

4 電源プラグをコンセントから抜く。
タンクユニットの漏電しゃ断器をOFF にする。

コンセント

コンセントは機器付近の壁などにあります。

電源プラグ

タンクユニットのサービス扉を開けて漏電しゃ断器をOFF
漏電しゃ断器「OFF」にしてください。

警告

知っておいてください

ぬれた手で電源プラグや漏電しゃ断器をさわらないでください。
感電のおそれがあります。

※冬期に機器を再び使用する場合、暖房してもしばらくの間ヒートポンプが運転しない場合があります。その場合はガスで暖房します。

155

知っておいてください

故障かな？と思ったら故障かな？と思ってもよく調べてみると故障ではない場合もあります。
修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

「温度」に関する内容
こんなときここをお調べください

給湯栓を開いてもお湯が出ないガス栓・給水元栓が全開になっていますか？

参照ページ

断水していませんか？
給湯栓は十分に開いていますか？
ガスメーター（マイコンメーター）がガスをしゃ断していませんか？
ＬＰガスの場合、ガスがなくなっていませんか？
水抜き栓のストレーナにゴミなどが詰まっていませんか？

（153 ページ）

凍結していませんか？
運転スイッチは「切」になっていませんか？
給湯栓を開いてもすぐお湯にならない

機器から給湯栓まで距離がありますので、お湯が出てくるまで少し時間がかかります。

低温のお湯が出ない

ガス栓・給水栓が全開になっていますか？
給湯温度設定は適切ですか？

（38 ページ）

お湯の量を絞っていませんか？
給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。
夏期などの水温が高いときには、設定温度よりも熱いお湯が出ることもありますが、異常ではありません。
高温のお湯が出ない

ガス栓・給水元栓が全開になっていますか？
給湯温度設定は適切ですか？
（38 ページ）
冬期など、水温が低いときに高温のお湯を多く出そうとすると、設定した温度（高温）のお湯が出ない場合があります。
給湯栓を少し閉めてお湯の量を少なくすれば、設定したお湯の温度になります。
混合水栓をご使用の場合、水が回り込んでお湯がぬるくなることがあります。
自動運転の湯はり中やたし湯運転中に台所などでお湯を使うと、リモコンの表示はそのままでふろ設定温度のお湯が出ます。また、湯はり・たし湯運転終了後もいったんお湯の使用をやめるまでは、やけど防止のためふろ設定温度のお湯が出ます。

給湯栓を絞ると水になった

湯量を絞り過ぎると機器が消火してお湯にならなくなります。給湯栓をもっと開いて湯量を増やせばお湯になりますが、給水圧が低いために湯量が出ない場合は給水事業者の指定工事店にご相談ください。

給湯温度の調節ができない

操作しているリモコンの優先ランプまたは優先表示は点灯していますか？

（41 ページ）

ふろ設定温度どおりに沸き上がらない

ふろ温度設定は適切ですか？

（50 ページ）

浴槽の循環アダプターのフィルタにゴミや毛髪が詰まっていませんか？
（153 ページ）
お湯はり中にふろ温度を低く設定しなおした場合、実際の沸き上がりの温度は設定温度より高くなることがあります。
おいだき中や終了後しばらくの間は、暖房能力が低下することがあります。
放熱器の運転動作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

ゆらぎのシャワーができない
ゆらぎのシャワーのお湯がゆらぎながら出ない

夏期などは、給水温が高くなりゆらぎのシャワーの効果が得られないため、機器が自動的にゆらぎのシャワー運転を停止させるためです。また、配管が長い場合は湯温の変化が少なくなることもあります。

湯温が変動して安定しない

ゆらぎのシャワーになっていませんか？
（97 ページ）
運転スイッチを「切」にしてスムーズに通水することを確かめた後給湯栓を閉め、約 20 秒後に再操作してください。それでも異常のときは故障（水量制御装置）ですので、お買い上げの販売店または当社お客様センターへご連絡ください。
リンナイ㈱ お客様センター フリーダイヤル：0120 − 054321

入浴中に浴槽の循環アダプ
ターからぬるいお湯が出ることがある

入浴中に凍結予防のための自動ポンプ運転が始まると、ふろ配管内の冷めたお湯が浴槽内に（147 ページ）
入ってふろ温度が下がることがあるためで、異常ではありません。
保温中は一定時間ごとにふろ温度を確認するためにポンプ運転を行います。また、全自動（フルオート）タイプでは浴槽に人が入ると入浴検知機能がはたらいてふろ温度を確認するためにポンプ運転を行います。これらのときにふろ配管内の冷めたお湯が浴槽内に入ってふろ温度が下がることがあるためで、異常ではありません。

（次ページへつづく）

知っておいてください

暖房運転中、放熱器が止まった
り温度が下がったりする

156知っておいてください

故障かな？と思ったら （つづき）「湯はり・湯量」に関する内容
こんなときここをお調べください

参照ページ

給湯栓から出るお湯の量が変化する

お湯を使用中、他の場所でお湯を使用すると、お湯の量が減る場合があり、水道の圧力や配管条件によっては、極端にお湯の量が減ったり、いったん止まる場合がありますが、しばらくすると安定します。
給湯栓の種類によっては、初め多く出てその後安定するなど、出湯量が変化するものがあります。

湯はりの量が設定した湯量にならない

浴槽の循環アダプターのフィルタにゴミや毛髪が詰まっていませんか？

（153 ページ）

湯はり量の設定は適切ですか？
（46 ページ）
浴槽の残り湯がある状態で湯はり運転をすると、その分だけ水位が高くなる場合があります。
おふろの排水栓はしっかりと閉めてありますか？
おふろの自動運転が完了しないうちに自動スイッチを何度も「切」にしたり「入」にしたりするのを繰り返すと、お湯があふれることがあります。
上記を確認しても、設定した湯量にならない場合、162 ページの手順で記憶している浴槽のデータを消去後、自動運転を行い、再度記憶させてください。

オーバーフロー口から水またはお湯が出る

この機器はお湯を使っているときや湯はり・たし湯などのときにオーバーフロー口から常にドレン水が出ますが、これは異常ではありません。また、断水の後や機器の水抜きをした後に再度ご使用の場合、少しの間お湯が出ることがあります。

自動運転の湯はり完了まで通常
より時間がかかる

おふろの自動運転中にお湯を使うと、お湯はりに時間がかかります。
なお、夏期など給水温度が高い場合は、設定湯量（水位）まで水はり後おいだき運転を行うことがあるため、沸き上げるのに時間がかかることがあります。また、冬期など気温が低い
場合には、ふろ設定温度で沸き上げるのに時間がかかることがあります。

おいだきができない
おいだき中に消火した

浴槽の循環アダプター上部より 5cm 以上お湯または、水が入っていますか？
浴槽の循環アダプターのフィルタにゴミや髪の毛が詰まっていませんか？
断水していませんか？断水するとおいだきもできなくなります。

「音」に関する内容
こんなとき

ここをお調べください

参照ページ

出湯停止後しばらくの間ファンの回転音がする

再使用時の点火をより早くするため、出湯停止後もしばらく回転しています。

浴槽の循環アダプターから「ボコ、ボコ」と空気の出る音がすることがある

おいだき配管などにたまった空気が出る音で、異常ではありません。

ポンプの回転音（ウーン）がする

おいだき終了後、お湯をまぜるためにポンプがしばらく回ることがあります。
おふろの予約時、予約時刻の約 30 分前に、残り湯チェックのためポンプの運転をします。
気温が下がると、凍結予防のため、ポンプで浴槽の水を循環させます。

知っておいてください

長期間使用しない場合に、ヒートポンプ回路、暖房回路の定期循環をするためにポンプが自動的に回ります。
機器によって、機器内部で発生した結露水を排水する際にポンプが回ります。
リ モ コ ン の 運 転 ス イ ッ チ「 入 」「切」や給湯栓の開閉時または給湯使用後しばらくすると、モーターが動く音がする

再使用時の点火をより早くし、お湯の温度を早く安定させるために機器が作動している音です。異常ではありません。

暖房運転中や停止後およびふろのおいだきのあと、しばらくするとモータが動く音（ブーン）がする

再使用時に備えて機器が作動している音です。異常ではありません。

157

「リモコン」に関する内容
こんなときここをお調べください

運転ランプが点灯しない

停電していませんか？

参照ページ

電源プラグが差し込まれていますか？
機器内の漏電安全装置が作動していませんか？いったん分電盤の専用スイッチを「切」にしてから再度「入」にするか、電源プラグをコンセントから抜いて再び差し込んでから再操作してください。
リモコンの時刻表示が
AM
PM

「
」や「
になっているAM」

停電後、再通電すると台所リモコンの表示画面の時刻が「 PMます。
再度設定しなおしてください。

」や「

」になり

（36 ページ）

停電または電源プラグを抜いた後、給湯温度が変わってしまう

停電または電源プラグを抜いた後、再通電すると給湯設定温度がお買い上げ時の設定に変わる場合がありますので設定しなおしてください。

リモコンの画面表示がいつのまにか消えているセーブモードの設定にしてある場合、給湯を使用してから約 25 分たつと表示画面が消えます。
（101 ページ）再使用したりいずれかのスイッチを押すと、表示画面が再び点灯します。
（暖房・浴室暖房・静音スイッチを押した場合は点灯しません）

スイッチを押してもそのスイッチの動作をしないスイッチを押すと、いっ
表示の節電（セーブモード）がはたらいているときに
たん表示節電画面から給湯温度表示画面に戻り、もう一度押すとそのスイッチの動作をします。
（101 ページ）
運転スイッチの「入」・「切」は、運転スイッチのランプ（黄緑）の点灯・消灯で確認してください。

暖房時のガス燃焼設定で「自動」以外に設定できない

下段の「ヒートポンプ沸上表示が出ない」を参照してください。

リモコンの表示画面にしているご使用の機器の「点検実施時期のお知らせ」
です。使用期間が 10 年相当になると表示します。
「点
検実施時期のお知らせ」は故障表示ではないため、そのまま使用することもできますが、安全のためリンナイ㈱ 保守点検コールセンターに点検を依頼してください。
リンナイ㈱ 保守点検コールセンター フリーダイヤル：0120 − 493110

が点滅「ヒートポンプ」に関する内容
ここをお調べください

参照ページ

ヒートポンプユニットが運転／停止を繰り返す気温が低いときは、熱交換器の除霜のためファンの運転／停止を繰り返します。また、ヒート
ポンプ配管およびヒートポンプ内配管の凍結防止のため、運転／停止を繰り返します。

沸き上げ運転中、ヒートポンプ
ユニットの熱交換器が霜で白くなる

冬期運転中は熱交換器に霜がつくことがあります。

ヒートポンプユニットの下部から水が出る

ヒートポンプユニットの沸き上げ運転中および沸き上げ停止後しばらくの間は、大気から熱を吸収するときに結露した水が出ます。また、気温が低いときは、熱交換器を除霜した
ときの溶けた水が出ます。

ヒートポンプ沸上表示が出ない（26 ページの図中⑰）

融雪電源 OFF の時間帯で、タンクと熱源機の通信がない状態です。
融雪電源再通電時にヒートポンプ沸上表示が表示されれば問題ありません。
ヒートポンプ沸上表示が表示されない場合は、当社お客様センターにご連絡ください。
リンナイ㈱ お客様センター フリーダイヤル：0120 − 054321

暖房中にヒートポンプが動かない

暖房運転中は、単価料金をもとにガスと電気どちらがお得か判別しています。そのため、ヒートポンプが動かない場合がありますが、問題ありません。また、ヒートポンプの保護動作が入ってヒートポンプが駆動しない場合がありますが問題ありません。しかしながら長期不在や冬期入居でヒートポンプが極低温となってしまった場合はしばらくの間動きません。数日経過しても、暖房中にヒートポンプが動かない場合は、当社お客様センターへ
ご連絡ください。
リンナイ㈱ お客様センター フリーダイヤル：0120 − 054321

知っておいてください

こんなとき（次ページへつづく）

158

知っておいてください

故障かな？と思ったら （つづき）

その他
こんなとき

ここをお調べください

使用中に消火した

ガス栓・給水元栓が全開になっていますか？

参照ページ

断水していませんか？
給湯栓は十分に開いていますか？
ガスメーター（マイコンメーター）がガスをしゃ断していませんか？
ＬＰガスの場合、ガスがなくなっていませんか？
排気筒トップから白い湯気が出る

冬に吐く息が白く見えるように、燃焼排ガス中の水蒸気が白い湯気に見えますが、故障ではありません。特にこの機器ではこの現象が多く起こります。また、お湯を使っていなくても、暖房回路の凍結予防時には白い湯気が出ます。

お湯が白く濁って見える

これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられて、大気圧まで急速に減圧されることで細かい泡になって出てくる現象です。特に冬期は給水温が低いためにより多くの空気が溶け込
み、お湯が白く濁っているように見えることもありますが、ビール・サイダーなどの泡と似た現象であり汚濁とは違ってまったく無害なものです。

おいだきができない
おいだき中に消火した

浴槽の循環アダプター上部より 5cm 以上お湯または、水が入っていますか？
浴槽の循環アダプターのフィルタにゴミや毛髪が詰まっていませんか？
（153 ページ）

浴槽の循環アダプターからお湯が出たり止まったりする

自動スイッチを押すと、残り湯の量を確認するためにポンプが動き、しばらくは循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。

おふろを使用していないのに浴槽の循環アダプターからお湯が出る

浴槽のお湯（水）を排水したあと、おいだき配管洗浄がはたらくと、循環アダプターからお湯が出ます。

おいだき配管洗浄がはたらかない

次の場合はおいだき配管洗浄ははたらきません。
・運転スイッチ「切」の場合
・ふろ自動スイッチ「入」の場合・残り湯が循環アダプター上部より下にある場合
・おいだき運転で水からおふろを沸かし上げたあと・おいだき配管洗浄をしない設定になっている場合

逃し弁（148 ページの図中の 7 ）
からお湯（水）が少しの間出ることがある

機器内に高い圧力が生じたとき、過圧防止安全装置のはたらきによって逃し弁から水滴が落ちることがあります。

水が青く見える
浴槽や洗面台が青く変色した

水中に含まれるわずかな銅イオンが水中に溶けだして青色の化合物が生成され、水が青く見えたり、浴槽や洗面台が青く変色することがありますが健康上問題ありません。浴槽や洗面台をこまめに掃除することにより、変色しにくくなります。

ガス熱源機の給排気筒トップが黒く変色している

排気部の部品の材料であるステンレスの材質によるもので、異常ではありません。変色しても耐久性に影響はありません。

ヒートポンプの架台が白く変色している

架台の表面処理材料である溶融亜鉛めっきの特性であり、異常ではありません。変色しても耐久性に問題ありません。

知っておいてください※以上のことをお調べのうえ、なお異常のあるときはお買い上げの販売店または当社お客様センター
へご連絡ください。
リンナイ㈱ お客様センター フリーダイヤル：0120 − 054321

159故障表示が点滅する
機器が故障すると表示画面の時刻表示部に下図のような故障表示が点滅します。
故障表示が点滅した場合は次の操作をしてください。

1

ガス栓と給水元栓が十分に開けてあるか確認します。
全開にする

ガス栓

2

3

お湯を使っている場
合は、給湯栓を閉めます。

運転スイッチを「切」に
して、再び
「入」
にします。

4
再び使用してみてください。

全閉にする

給水元栓

表示画面
浴室リモコン

機器の下部

表示画面
台所リモコン
111

・上記の操作をしても故障表示が点滅するときは、お買い上げの販売店または当社お客様センターに修理を依頼してください。その際は、表示されている故
障表示もお知らせください。
リンナイ㈱ お客様センター
フリーダイヤル：0120 − 054321
故障表示

使用状態

故障表示

使用状態

故障表示

使用状態

故障表示

使用状態

故障表示

使用状態

給湯
自動
おいだき
たし湯
暖房

給湯・自動
おいだき
たし湯
暖房

給湯・暖房
自動
おいだき
たし湯

自動
おいだき
暖房

運転時

ヒートポンプ
運転時

給湯・暖房
自動
おいだき
たし湯
ぬる湯

暖房

自動
おいだき
暖房

自動
おいだき
たし湯
ぬる湯

ヒートポンプ
運転時

自動
おいだき
暖房

自動

給湯
自動
たし湯
ぬる湯

おいだき
暖房

通電時

自動
おいだき
暖房

通電時

自動
たし湯
ぬる湯
暖房

おいだき
暖房

給湯
自動
（おいだき）
たし湯

通電時

自動
たし湯
ぬる湯

給湯・暖房
自動
おいだき
たし湯

給湯
自動

給湯・暖房
自動
おいだき
たし湯
ぬる湯

給湯
自動
（おいだき）
たし湯

給湯
自動
たし湯

通電時

自動
おいだき
暖房

自動
おいだき
暖房

自動
おいだき
暖房

自動
おいだき
暖房

給湯
自動
おいだき
たし湯
暖房

暖房

ヒートポンプ
運転時

自動
おいだき
暖房

給湯
暖房
自動
おいだき

給湯
自動
（おいだき）
たし湯
暖房

時刻未設定

ヒートポンプ
a

v

vv

給湯
自動
たし湯

ヒートポンプ
運転時

通電時

暖房運転時

自動
おいだき
暖房

給湯・暖房
自動
おいだき
たし湯
ぬる湯

給湯
自動
たし湯

給湯
自動
おいだき
たし湯
暖房

ヒートポンプ
運転時

給湯
自動
たし湯

自動

通電時

給湯
自動
おいだき
たし湯
暖房

通電時

自動
おいだき
暖房

ヒートポンプ
運転時

通電時

ヒートポンプ
運転時

ヒートポンプ
運転時

給湯・暖房
自動
おいだき
たし湯

ヒートポンプ
運転時

通電時

自動
おいだき

通電時

暖房

ヒートポンプ
運転時

暖房

暖房

ヒートポンプ
運転時

ヒートポンプ
運転時

通電時

暖房

ヒートポンプ
運転時

通電時（給湯・たし湯）

自動
おいだき
暖房

（次ページへつづく）

知っておいてくださいv

160

知っておいてください
故障表示

使用状態

故障かな？と思ったら （つづき）

故障表示

使用状態

故障表示

使用状態

故障表示

使用状態

暖房

ヒートポンプ
運転時

通電時

通電時

ヒートポンプ
運転時

通電時

給湯・自動
おいだき
たし湯
暖房

通電時

ヒートポンプ
通電時

給湯・自動
おいだき
暖房

通電時

通電時

ヒートポンプ
運転時

給湯・自動
おいだき
たし湯
暖房

通電時
給湯
自動
たし湯

通電時

給湯・自動
おいだき
たし湯
暖房

通電時

ヒートポンプ
運転時

給湯
自動

給湯
自動
たし湯

通電時

自動
おいだき
暖房

通電時

故障時以外の表示
点検時期のお知らせ
158 ページ
参照（）

を表示しているときは、「時計を合わせる」（36 ページ）を参照して時刻を設定してください。
を表示しているときは、タンクユニット側の専用しゃ断器を「入」にしてください。
を表示しているときは、すぐにお買い上げの販売店または当社お客様センターにご連絡ください。
リンナイ㈱ お客様センター フリーダイヤル：0120 − 054321
・を表示しているときは、お湯や暖房を使うことはできますが、給排気異常により十分な給湯能力が出ない状態となります。また・・を表示している場合についても、しばらくの期間はお湯や暖房を使用できますが、気が付いたらすぐにお買い上げの販売店または当社お客様センター（の場合は当社保守点検コールセンター：158 ページ参照）にご連絡ください。
リンナイ㈱ お客様センター フリーダイヤル：0120 − 054321
この機種は、安全性を高めるため CO センサー（一酸化炭素濃度検出装置）が内蔵されており、このCO センサーの耐用期限が近付いてくるとが点滅し始めます。CO センサーが排気中に一酸化炭素を検知し、が表示されると機器は使用できなくなります。これらの表示に気が付いたらすぐにお買い上げの販売店または当社お客様センターへご連絡ください。なお、CO センサーは定期交換部品で、交換は有料となります。
リンナイ㈱ お客様センター フリーダイヤル：0120 − 054321

知っておいてください

161知っておいてください

機器移設の再設定■増・改築などで浴槽を買い替えた場合や機器の設置場所を移動した場合は、新しい浴槽サイズなどを機器に記憶させる必要があります。下記手順に従って記憶内容の消去および自動運転の試運転を行ってください。

1．現在記憶している記憶内容を消去してください。
浴室リモコンの
自動

スイッチを
「入」
にして表示画面を点灯させてから下図のスイッチを 1 秒以上押しながら、スイッチを押し続けてください。

記憶内容が消去され、スイッチを押している間は下図のように表示画面の浴槽のマークが点滅します。
この部分が点滅します。

通話

自動

優先

おい
だき
選択

たし湯

ぬる湯

運転
入／切

スイッチを1秒以上押しながら
（

運転
入／切

スイッチ「入」、

自動

自動スイッチを押す。

スイッチ「切」、通常表示状態で操作）

2．浴槽の残り湯をすべて排水してください。
浴槽にお湯が残った状態で以下の操作を行うと、その後湯はり時間が長くかかったり、低い水位設定時に機器が作動しないなどの不具合が生じることがあります。

3．排水栓をしっかりと閉めてください。
4．

自動スイッチを押す（「入」にする）と自動湯はりが開始されます。

運転中に浴槽には、給湯栓からお湯を入れないでください。
運転中何回か停止しますが異常ではありません。

自動運転のはたらき（例）自動スイッチ
「入」

湯はり
開 始

湯はり ポンプ・
停 止 循 環ポンプ 湯はり・
停 止 開 始

湯はり おいだき・
停 止 開
始

おいだき 保温表示
・
終 了 点 灯循環アダプターより水位が高くなるまで、繰り返し

5．表示画面に保温表示が点灯すれば試運転完了です。これで浴槽サイズと水位が記憶されました。そのまま保温運転を続ける必要がない場合は、もう一度自動スイッチを押して、自動スイッチのランプ（赤）を消灯させてください。
■電力契約について（料金割引制度）

知っておいてください

試運転の終了まで 20 〜 30 分かかります。

この給湯暖房システムは、北海道電力様の電気料金（e タイム３プラス、ドリーム 8、ホットタイム 22 ロング）に対応したシステムです。電気料金やガス料金に変化が生じた時は、エネチェックの単価料金を再設定してください。

162

知っておいてください

主な仕様・能力表①ガス熱源機
品
型

式

設

置

外

形

方
寸

名

RHBH-CEM242AFF2-1

名

RUFH-EM2402AFF（SAFF）
屋内壁掛設置式

法（ m m ）質

幅 480×奥行 250×高さ 800

量（ k g ）

46

温 給 浴
度 湯 台

室

温度設定可変型（約 35℃・約 37℃ 〜約 48℃・約 50℃・約 60℃）

所

温度設定可変型（約 35℃・約 37℃ 〜約 48℃・約 50℃・約 60℃）

調 ふ
節 暖

ろ

温度設定可変型（約 37℃ 〜約 48℃）

点

火

接 ガ
給

水

方
･

給

房

2 温度型（約 80℃ および約 60℃）

式

AC100V 連続放電式（ダイレクト点火）

ス

12A/13Ａ：20A(R3/4)，LPG：15A(R1/2)

湯20A(R3/4)

暖

房

(

往

･

戻

)

CCH ジョイント用継手

ふ

ろ

(

往

･

戻

)

CCH ジョイント用継手

電

続 ドレン排出（オーバーフロー）
電

気

リ

コ

消費電力

待

W

同

関

モ

AC100Vン

側

DC24V 以下

機

時

2.1

用

220

時

使

係

(50-60Hz)

凍 結 予 防ヒ ー タ

電

ケ

源

15A(R1/2)

源

ー

ブ

180

ル

VCT(2 心 )1.8 ｍ
VCT または VCTF(2 芯 )リ モ コ ン ケ ー ブ ル

安

全

装

置

立消え安全装置
空だき安全装置
空だき防止装置
沸騰防止装置過熱防止装置
過電流安全装置
過圧防止安全装置
ファン回転検出装置
漏電安全装置凍結予防装置停電安全装置
誘導雷保護装置
中和器詰まり知装置
暖房ポンプ回転検出装置
ふろポンプ回転検出装置
一酸化炭素濃度検出装置（COセンサー）※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

ガス消費量・出湯能力一覧表
使

用

ガ

ス

グ

ル

ー

プ

( 1 3 A ･ 1 2 A 共 通 )都市ガス用

LP ガス用

13A
12A

ガス消費量：kW（

同時使用時）内はkcal/h

湯出湯能力（能力最大）：L/min

暖房

25℃ 上昇40℃ 上昇64.8(55,700)

44.2(38,000)

20.6(17,700)

24.0

15.0

60.4(51,900)

41.2(35,400)

19.2(16,500)

22.3

13.9

64.8k Ｗ (4.63kg/h)

44.2k Ｗ (3.16kg/h)

20.6k Ｗ (1.47kg/h)

24.0

15.0

※出湯能力は混合水栓を使用した場合の計算値です。

知っておいてください163

給②タンクユニット
品

名 ・ 型

式

設

置

式

方

タンクユニット

RTU-C301

屋内設置型

接 続 対 応 の 熱 源 機、 及 び

ガス熱源機：RHBH-CEM242AFF2-1

ヒ ー ト ポ ン プ ユ ニ ッ ト

ヒートポンプユニット：RHP-C60（A）・RHP-C60（B）

外

形

寸

法（ m m ）

質
タ

ン

最

高

ク

容

圧

出荷時：26量 （ ﾘｯﾄﾙ ）30
0.12
AC200V 50-60Hz

源と消

運転時：56

力 （ MPa ）

電

接
続
口
径

幅369×奥行392×高さ1161

量（ k g ）

通

信

線

費

電

力

熱源機との接続：12Ｖ通信線（2心）ヒートポンプとの接続：200V電源兼用ユニット通信線（3心）
待機時4Ｗ、作動時8Ｗ

ヒートポンプとの接続

15A（R1/2）

ガス熱源機との接続(暖房)

20A（R3/4）

温水端末戻り接続(暖房)
排

水

安

全

装

20A（R3/4）
口

15A（R1/2）

置凍結予防装置・漏電遮断器※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

③ヒートポンプユニット
品
外

名 ・ 型
形

寸

式

ヒートポンプユニット

法（ m m ）質

量（ k g ）

冷

媒

電

源

RHP-C60（A）・RHP-C60（B）

幅820×奥行300×高さ690
出荷時：58
冷媒

CO2

運転時：60

冷媒封入量

875g

単相200V 50-60Hzと通
信線
沸き上げ温度65℃のとき

タンクユニットとの接続：電源兼用通信線（3心）

※1

5.30

加熱能力(kW)
消費電力(kW)

冬期暖房時
1.36

沸き上げ温度85℃のとき

冬期暖房時

※2

加熱能力(kW)

5.01

消費電力(kW)2.43

タンクユニットとの接続口径
安

全

装

置

15A（R1/2）
電流ヒューズ（25A）注）低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります
冬期：外気温(DB/WB) 7℃/6℃で※1 暖房設定温度40℃※2 暖房設定温度55℃※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

知っておいてください164知っておいてください

アフターサービスについて■アフターサービス（点検・修理など）を依頼される前に● 156 〜 161 ページの「故障かな？と思ったら」の項を見てもう一度ご確認ください。
確認のうえそれでも不具合のある場合、あるいはご不明の点がある場合は、ご自分で修理なさらないで、必ずガス栓、給水元栓を閉め、電源プラグを抜いて（分電盤の専用スイッチを「切」にして）から、お買い上げの販売店または当社お客様センターにご連絡ください。
リンナイ㈱ お客様センター フリーダイヤル：0120 − 054321●アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。
①製品名（給湯暖房用熱源機）
・ガスの種類（銘板表示のもの…7 ページ参照）②品名（銘板表示のもの…7 ページ参照）③故障または異常の内容（故障表示の数字など…160 ページ参照）④ご住所・お名前・電話番号・道順（付近の目印など）⑤訪問ご希望日■転居または機器を移設される場合●ガスには都市ガス数種類および LP ガスの区分があります。
●ガスの種類（ガスグループ）が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者にご相談ください。
ただし、ガスの種類によっては改造・調整できない場合があります。
●増改築などのため機器を移設される場合、工事や調整は専門の資格・技術が必要となりますので、必ずお買い上げの販売店またはもよりのガス事業者にご連絡ください。
●設置場所の選定にあたっては運転音や振動が大きく伝わらないよう場所をお選びください。また、給排気筒トップからの温風や運転音およびヒートポンプユニットからの冷風や運転音が隣家の迷惑にならないような場所を選ぶなど、ご配慮ください。
●転居・移設にともなう調整や改造に要する費用は、保証期間内でも有料となります。

■保証について●このハイブリッド給湯暖房システムには保証書が付いており、ガス熱源機・タンクユニット・ヒー
トポンプユニットのシステムで１枚の保証書になっています。
●必ず「販売店名・購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管
してください。
●当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間の一定条
件のもとに、無料修理に応ずることを約束いたします。
（詳細は保証書をご覧ください）●保証期間経過後の故障修理については、修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理いたします。
●保証書を紛失されますと保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管
してください。
●凍結による故障の場合は保証期間内であっても有料となりますのでご注意ください。
●自然災害（虫や小動物・雑草などの侵入など）による故障は、保証期間内でも有償修理となります
のでご承知おきください。

■補修用性能部品の保有期間について●この機器の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後 7 年です。
●性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。
知っておいてください■アフターサービスなどの連絡先●お買い上げの販売店または当社お客様センターにご連絡ください。
リンナイ㈱ お客様センター フリーダイヤル：0120 − 054321■お客様の個人情報の取り扱いについて165●当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サー
ビス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
●当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく業務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

■交換部品のお求めは●当社交換部品・お手入れ品の販売サイト（R.STYLE）では、交換部品やお手入れ品などを幅広く取り扱っております。交換部品はお客様自身でお取り替えできる部品が対象です。
当社製品の交換部品・お手入れ品をインターネット販売サイトよりご注文いただけます。

https://www.rinnai-style.jp/

166

リンナイ

ハイブリッド給湯・暖房システム

ガス熱源機
RHBH-CEM242AFF2-1

タンクユニット
RTU-C301

保証書

ヒートポンプユニット
RHP-C60(A)・RHP-C60(B)

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。
本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

記
1 ．保証期間はお買い上げの日から2年間（熱交換器は3年間）とし、機器本体とリモコンを対象とします。
保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
2 ．ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
3 ．ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、当社お客様センターにご相談ください。
リンナイ㈱ お客様センター フリーダイヤル：0120 − 054321
4 ．本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
5 ．保証についての規定は下記をご覧ください。

無料修理規定1 ．取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店またはもよりの弊社窓口が無料修理いたします。
2 ．保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3 ．保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷。
犬・猫・鳥・鼠・くも・ゴキブリなどの小動物や昆虫類の侵入などに起因する不具合。
火災・凍結・水害・地震・落雷・ばい煙・降灰・酸性雨・異常気象その他の天災地変や公害・塩害・ほこり・腐食性の有害ガス・異常電磁波・異常電圧・異常周波数による故障および損傷。
建築躯体の変形等、機器本体以外に起因する不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う摩耗等によって生じる外観上の現象。

ご芳名

販 売 店

お 客 様

お買い上げ日および販売店名
ご住所

お買い上げ日一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
本書の提示がない場合。
本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場
合あるいは字句が書き替えられた場合。
指定外の燃料、使用電源（電圧）の使用による故障および損傷。
温泉水・井戸水・地下水を給水したことに起因する不具合。
ご転居などによる熱量変更に伴なう改造・調節の場合。
水道管の錆びなど、異物の流入による故障および損傷。
4 ．本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限する
ものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社お客様センターにお問合わせください。
リンナイ㈱ お客様センター
フリーダイヤル：0120 − 054321※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは20ページをご覧ください。

年

月

日

店名
扱者印

住所

電話番号

修理記録
この機器の修理記録は、機器内に収納の故障診断シートに記録します。

お客様へ
この保証書をお受取りになるときにお買い上げ日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。

株式会社〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
TEL 代表052(361)8211

製品についてのお問い合わせは
本
社
関東支社
東京支店
北関東支店
東関東支店
南関東支店
東北支社
北海道支店
新潟支店
中部支社
関西支社
中国支店
四国支店
九州支社

☎052(361)8211☎03(3471)9047☎03(3471)9047☎048(770)6001☎043(273)3360☎045(320)3051☎022(288)3251☎011(530)5555☎025(247)6610☎052(363)8001☎06(6786)3612☎082(277)5167☎087(821)8055☎092(281)3234〒 454-0802 名古屋市中川区福住町 2 番 26 号
〒 140-0002 東京都品川区東品川 1-6-6〒 140-0002 東京都品川区東品川 1-6-6〒 362-0014 上尾市本町 3 丁目 3 番 7 号〒 261-0026 千葉市美浜区幕張西 2 丁目 7 − 1〒 221-0825 横浜市神奈川区反町 2-16-8〒 984-0038 仙台市若林区伊在 3 丁目 1 − 2〒 060-0057 札幌市中央区南７条東 1 丁目 1 番 1〒 950-0864 新潟市東区紫竹 2 丁目 1 − 74
〒 454-0806 名古屋市中川区澄池町 14-27〒 532-0005 大阪市淀川区三国本町 1-10-40〒 733-0833 広島市西区商工センター 4 丁目 2-1〒 760-0066 高松市福岡町 2 丁目 11 番 6 号〒 812-0029 福岡市博多区古門戸町 2 番 3 号

修理についてのお問い合わせは

お客様センター

0120-054321

保守点検・所有者登録についてのお問い合わせは

保守点検コールセンター

0120-493110

H154-0822 × 01
（02）
200430