QT20.241, QT20.241-C1
24V, 20A, DREI-PHASEN-EINGANG

Q-Serie

STROMVERSORGUNG














3AC 380–480V Weitbereichseingang
Auch für Betrieb an nur 2 Phasen spezifiziert
Besonders lange Lebensdauer
95% Volllast- und hervorragende Teillastwirkungsgrade
Baubreite nur 65mm, Gewicht nur 870g®
50% BonusPower , 720W für bis zu 4s
Aktive PFC (Oberwellenkorrektur)
Aktive Filterung von Eingangstransienten
Volle Leistung zwischen –25°C und +60°C
Extrem niedriger Einschaltstromstoß
DC-OK-Relaiskontakt
Schnellanschluss-Federkraftklemmen
3 Jahre Garantie

ALLGEMEINE BESCHREIBUNGDATEN IN KURZFORM

Die
herausragendsten
Ausstattungsmerkmaleder
DIN-Schienen-Stromversorgungender
DIMENSIONQ-Serie sind die extrem hohen Wirkungsgrade und die
kompakten Bauformen, die durch Synchrongleichrichtung
und weitere besondere konstruktive Details erreicht werden.
Eine große Leistungsreserve von 150% unterstützt das
Hochlaufen starker Verbraucher wie Gleichstrommotoren
oder kapazitive Lasten. In vielen Fällen ermöglicht dies die
Verwendung eines Geräts aus einer niedrigeren Leistungsklasse, was Platz und Geld spart.
Die hohe Störfestigkeit gegen Transienten und Überspannungen sowie eine geringe elektromagnetische Störaussendung machen den Einsatz in nahezu jeder Umgebung möglich.
Der integrierte Ausgangsleistungsmanager und nahezu
kein Einschaltstrom vereinfachen Installation und Nutzung,ohne Steckbrücke und Schalter. Die Diagnose wird durch
das DC-OK-Relais, eine grüne DC-OK-LED und die roteÜberlast-LED erleichtert.
Einzigartige Schnellanschluss-Federkraftklemmen ermöglichen eine schnelle und sichere Installation, und dank eines
umfangreichen internationalen Zulassungspakets für eine
Vielzahl von Applikationen ist dieses Gerät für fast alleAnwendungen geeignet.

Ausgangsspannung
Einstellbereich
Ausgangsstrom

BESTELLNUMMERNPRÜFZEICHEN

Stromversorgung

Zubehör

QT20.241

24–28V Standardgerät

QT20.241-C1

24–28V Gerät mit schutzlackierter Leiterplatte

ZM1.WALL
ZM14.SIDE
UF20.241
YR40.241

Wandmontagewinkel
Winkel für seitliche Montage
Puffermodul
Redundanzmodul

Ausgangswelligkeit
Eingangsspannung
Netzfrequenz
AC-Eingangsstrom

DC 24V
24–28V
20–17,5A
30–26A
480W
720W< 100mVpp
3AC 380–480V
50–60Hz
0,79 / 0,65A

Leistungsfaktor

0,94 / 0,95

AC-Einschaltstrom
Wirkungsgrad

typ. 3A Spitze

Ausgangsleistung

VerlusteTemperaturbereich
LeistungsrücknahmeÜberbrückungszeit
Abmessungen
Gewicht

IND. CONT. EQ.

UL 508bei 3 x 400 /480Vacbei 3 x 400 /25,3 / 26,4W
480Vac–25°C bis +70°C Arbeitstemperatur
12W/°C+60 bis +70°C
typ. 22 / 22ms
bei 3 x 400 /480Vac65x124x127mm B x H x T
870g / 1,92lb

UL 60950-1

Schiffszulassung

Deutschland

dauerndkurzzeitig (4s)dauerndkurzzeitig (4s)20Hz bis 20MHz±15%±6%
bei 3 x 400 /480Vacbei 3 x 400 /480Vac95,0 / 94,8%

April 2017 / Rev. 2.1 DS-QT20.241-DE
Alle Parameter gelten bei 24V, 20A, 3x 400Vac, 50Hz, symmetrischen Netzspannungen, +25°C Umgebungstemperatur
und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

nominalKlasse I Div 2

EMV, NSR

1/27

QT20.241, QT20.241-C1
24V, 20A, DREI-PHASEN-EINGANG

Q-Serie

INHALTSVERZEICHNIS
Seite
1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch .........................3
2. Installationsanforderungen ...................................3
3. AC-Eingang ..........................................................4
4. Einschaltstrom ......................................................5
5. DC-Eingang ..........................................................5
6. Ausgang ...............................................................6
7. Überbrückungszeit................................................8
8. DC-OK-Relaiskontakt ...........................................8
9. Wirkungsgrad und Verluste ..................................910. Lebenserwartung und MTBF ..............................10
11. Funktionsschaltbild .............................................10
12. Anschlussklemmen und Verdrahtung .................11
13. Frontseite und Bedienelemente ..........................12
14. EMV ....................................................................13
15. Umgebung ..........................................................14
16. Schutzfunktionen ................................................15
17. Sicherheitsmerkmale ..........................................15
18. Spannungsfestigkeit ...........................................16
19. Zulassungen .......................................................16
20. Abmessungen und Gewicht ................................17Seite
21. Zubehör ............................................................. 18
21.1. ZM1.WALL – Wandmontagewinkel ........... 18
21.2. ZM14.SIDE – Winkel für seitlicheMontage ..................................................... 19
21.3. UF20.241 – Puffermodul ........................... 20
21.4. YR40.241 – Redundanzmodul .................. 20
22. Anwendungshinweise ........................................ 21
22.1. Sich wiederholende Pulsbelastung ............ 21
22.2. Spitzenstromfähigkeit................................. 2222.3. Externe Eingangsabsicherung ................... 2222.4. Anschluss an zwei Außenleiter
eines 3-Phasen Systems ........................... 23
22.5. Laden von Batterien ................................... 23
22.6. Ausgangsseitige Absicherung .................... 24
22.7. Serienschaltung ......................................... 24
22.8. Parallelbetrieb zur Leistungserhöhung....... 25
22.9. Parallelbetrieb für Redundanz ................... 25
22.10. Induktive und kapazitive Lasten ................. 25
22.11. Rückspeisende Lasten............................... 26
22.12. Verwendung in einem dichten Gehäuse .... 26
22.13. Einbaulagen ............................................... 27

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen und Erfahrungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen diese Informationen keine Gewährleistung im rechtlichen
Sinne dar. Da der Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen sich ständig ändert, werden die Informationen in diesem Datenblatt laufendüberarbeitet. Wir bitten Sie daher, immer die neueste Ausgabe dieses Dokuments zu verwenden (verfügbar unter www.pulspower.com). Kein
Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung vervielfältigt oder genutzt werden.
Einige Teile dieses Geräts wurden von PULS patentiert (US-Patent Nr. 091662,063, Des. 424,529, …).

TERMINOLOGIE UND ABKÜRZUNGEN
PE und das Symbol
Earth, Ground
T.B.D.
AC 400V

400Vac50Hz zu 60Hz
kann
soll
solltePE ist die Abkürzung für „Protective Earth“ (zu Deutsch: Schutzleiter) und hat die gleiche Bedeutung wie das Symbol.
In diesem Dokument wird der Begriff „earth“ (zu Deutsch: Erde) verwendet, was dem in den
USA verwendeten Begriff „ground“ (zu Deutsch: Erde, Masse) entspricht.
Noch zu definieren, Wert oder Beschreibung folgt zu einem späteren Zeitpunkt.
Ein Wert, dem ein „AC“ oder „DC“ vorangestellt ist, stellt eine Nennspannung dar, die Normtoleranzen beinhaltet. Z. B.: DC 12V beschreibt eine 12V-Batterie, unabhängig davon, ob sie vollgeladen (13,7V) oder entladen (10V) ist.
Ein Wert mit der Einheit (Vac) am Ende ist ein Momentanwert, der keine zusätzlichen Toleranzen
enthält.
Sofern nicht anders angegeben, sind AC 230V-Parameter bei einer Netzfrequenz von 50Hz
gültig.
Ein Schlüsselwort, das eine Wahlmöglichkeit ohne implizierte Präferenz anzeigt.
Ein Schlüsselwort, das eine zwingende Anforderung anzeigt.
Ein Schlüsselwort, das eine Wahlmöglichkeit mit einer eindeutig bevorzugten Umsetzungsweise
anzeigt.

April 2017 / Rev. 2.1 DS-QT20.241-DE
Alle Parameter gelten bei 24V, 20A, 3x 400Vac, 50Hz, symmetrischen Netzspannungen, +25°C Umgebungstemperatur
und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

2/27

QT20.241, QT20.241-C1
24V, 20A, DREI-PHASEN-EINGANG

Q-Serie

1. BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH
Dieses Gerät ist für den Einbau in ein Gehäuse ausgelegt und für den allgemeinen professionellen Einsatz beispielsweise inindustriellen Steuerungen, Büro-, Kommunikations- und Messgeräten gedacht.
Verwenden Sie diese Stromversorgung nicht in Anlagen, bei denen eine Fehlfunktion zu schweren Verletzungen führen oder
Menschenleben gefährden kann.

2. INSTALLATIONSANFORDERUNGEN
Dieses Gerät darf nur von Fachpersonal installiert und in Betrieb genommen werden.
Dieses Gerät enthält keine Teile, die eine Wartung erfordern.
Wenn eine interne Sicherung auslöst, so liegt dies an einem internen Defekt.
Wenn während der Installation oder des Betriebs Schäden oder Fehlfunktionen auftreten sollten, schalten Sie unverzüglich
die Stromversorgung ab und schicken Sie das Gerät zur Überprüfung ins Werk zurück.
Montieren Sie das Gerät so auf eine DIN-Schiene, dass sich die Eingangsklemmen an der Unterseite des Geräts befinden.
Bezüglich anderer Einbaulagen beachten Sie die Anforderungen zur Leistungsrücknahme in diesem Dokument. Siehe Kapitel 22.13.
Dieses Gerät ist für Konvektionskühlung ausgelegt und benötigt keinen externen Lüfter. Behindern Sie nicht die Luftzirkulation. Das Belüftungsgitter darf nicht zu mehr als 15% (z. B. durch Kabelkanäle) abgedeckt werden!
Halten Sie die folgenden Einbauabstände ein:
40mm oben,
20mm unten sowie
5mm auf der linken und rechten Seite werden empfohlen, wenn das Gerät dauerhaft mit mehr als 50% der Nennleistungbelastet wird. Erhöhen Sie diesen Abstand auf 15mm, wenn das benachbarte Gerät eine Wärmequelle ist (z. B. eine andere
Stromversorgung).
Achtung: Für den Einsatz in kontrollierten Umgebungen gemäß CSA 22.2 Nr. 107.1-01.

WARNING
Stromschlag-, Feuer-, Verletzungs- oder Lebensgefahr.
– Verwenden Sie die Stromversorgung nicht ohne ordnungsgemäße Erdung (Schutzleiter). Verwenden Sie die Klemme an
der Eingangs-Klemmleiste für den Erdanschluss und nicht eine der Schrauben am Gehäuse.
– Schalten Sie die Spannungsversorgung aus, bevor Sie am Gerät arbeiten. Sorgen Sie für eine Absicherung gegen ungewolltes Wiedereinschalten.
– Sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Verdrahtung, indem Sie alle lokalen und nationalen Vorschriften befolgen.
– Nehmen Sie keine Veränderungen oder Reparaturen an dem Gerät vor.
– Öffnen Sie das Gerät nicht, da im Innern hohe Spannungen anliegen.
– Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in das Gehäuse eindringen.
– Verwenden Sie das Gerät nicht an feuchten Standorten oder in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit oder Betauung zu
rechnen ist.
– Berühren Sie das Gerät nicht im eingeschalteten Zustand oder unmittelbar nach dem Ausschalten. Heiße Oberflächen
können zu Verbrennungen führen.
Hinweise für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen:
Die Stromversorgung QT20.241 ist für die Verwendung an Standorten der Einstufung Class I Division 2 Gruppen A, B, C, D
geeignet.
WARNUNG VOR EXPLOSIONSGEFAHR!
Der Austausch von Bauteilen kann die Eignung für diese Umgebungen beeinträchtigen. Klemmen Sie das Gerät nicht aboder drehen Sie nicht am Ausgangsspannungs-Poti, es sei denn, die Stromversorgung ist abgeschaltet oder der Bereich ist
eindeutig nicht explosionsgefährdet.
Für das Endprodukt muss ein geeignetes Gehäuse vorgesehen werden, das mindestens über Schutzart IP54 verfügt und die
Anforderungen gemäß EN 60079-15:2010 erfüllt.

April 2017 / Rev. 2.1 DS-QT20.241-DE
Alle Parameter gelten bei 24V, 20A, 3x 400Vac, 50Hz, symmetrischen Netzspannungen, +25°C Umgebungstemperatur
und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

3/27

QT20.241, QT20.241-C1
24V, 20A, DREI-PHASEN-EINGANG

Q-Serie

3. AC-EINGANG
Das Gerät ist für den Betrieb an einem Dreiphasensystem optimiert. Ein Betrieb an lediglich zwei Außenleitern eines Dreiphasensystems ist mit geringfügig veränderten Parametern möglich.. Siehe Kapitel 22.4 zu den Details.
AC-Eingangnom.

3AC 380–480V

Weitbereichseingang

AC-Eingangsbereichmin.

Dauerbetrieb

Geeignete Leitungsnetze
Zulässige Spannung L zu Erdemax.

3 x 323–552Vac
TN, TT, IT
400VacEingangsfrequenznom.

50–60Hz±6%

Einschaltspannung
Abschaltspannung

typ.
typ.

3x 263Vac
3x 242Vac

Statisch, lastunabhängig, siehe Bild 3-1
Statisch, lastunabhängig, siehe Bild 3-1

Eingangsstrom*)
Leistungsfaktor
Einschaltverzögerung
Anstiegszeit

typ.
typ.
typ.
typ.
typ.

3AC 400V
0,79A
0,94
350ms
30ms
40ms

3AC 480V
0,65A
0,95
290ms
30ms
40ms

Überschwingen beim Einschalten

max.

500mV

500mV

Bei 24V, 20A, siehe Bild 3-3
Bei 24V, 20A, siehe Bild 3-4
Siehe Bild 3-2
Bei 24V, 20A, nur ohmsche Last siehe Bild 3-2
Bei 24V, 20A, ohmsche Last mit einem zusätzlichen 20mF-Kondensator
Siehe Bild 3-2

Der Leistungsfaktor ist das Verhältnis der wirklichen (oder Wirk-) Leistung zur Scheinleistung in einem Wechselstromkreis.

Bild 3-1 Eingangsspannungsbereich

Input
Voltage

Rated input range

L1 L2 L3

Turn-onShut -dow n

POUT

Bild 3-2 Einschaltverhalten, Definitionen- 5%

OutputVoltage

VIN
242V 263V

323V

Start-up
delay

552VacBild 3-3 Eingangsstrom zu Ausgangslast bei 24V

Bild 3-4 Leistungsfaktor zu Ausgangslast bei 24V

Input Current, typ.

0.8A
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

ac

0V
40
c
3x 80Va4x3

1.0Power Factor, typ.

3x
480Vac

0.95
0.9
0.85

3x
400Vac0.8
Output Current

0
2

4

6

Rise
Time

Overshoot*)Leitung (L) darf nicht geerdet sein
Dauernd, IEC 60664-1

8 10 12 14 16 18 20A

Output Current

0.75
2

4

6

8 10 12 14 16 18 20A

April 2017 / Rev. 2.1 DS-QT20.241-DE
Alle Parameter gelten bei 24V, 20A, 3x 400Vac, 50Hz, symmetrischen Netzspannungen, +25°C Umgebungstemperatur
und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

4/27

QT20.241, QT20.241-C1
24V, 20A, DREI-PHASEN-EINGANG

Q-Serie

4. EINSCHALTSTROMDie Stromversorgung ist mit einer aktiven Einschaltstrombegrenzung ausgerüstet, die den Einschaltstromstoß nach dem
Einschalten und nach kurzen Unterbrechungen der Eingangsspannung auf einen sehr niedrigen Wert begrenzt.

Einschaltstrom*)

Einschaltenergie
Verzögerung Einschaltstrom
*)

max.
typ.
max.
typ.

3AC 400V
10ASpitze
3ASpitze
2
1A s
270ms

3AC 480V
10ASpitze
3ASpitze
2
1A s
220ms

Über den gesamten TemperaturbereichÜber den gesamten TemperaturbereichÜber den gesamten Temperaturbereich

Der Ladestrom der Entstörkondensatoren in den ersten Mikrosekunden nach dem Einschalten bleibt unberücksichtigt.

Bild 4-1 Typisches Einschaltverhalten bei Nennlast und +25°C Umgebungstemperatur
Input Current 2A/DIV

InrushDelay
Input Voltage 1000V/DIV

Output Voltage

5. DC-EINGANG
Betreiben Sie diese Stromversorgung nicht mit DC-Eingangsspannung.
Prüfen Sie bei DC-Eingangsspannungen, ob stattdessen die Stromversorgung QTD20.241 verwendet werden kann.

April 2017 / Rev. 2.1 DS-QT20.241-DE
Alle Parameter gelten bei 24V, 20A, 3x 400Vac, 50Hz, symmetrischen Netzspannungen, +25°C Umgebungstemperatur
und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

5/27

QT20.241, QT20.241-C1
24V, 20A, DREI-PHASEN-EINGANG

Q-Serie

6. AUSGANG
Ausgangsspannung

nom.

24V

Einstellbereichmin.

Werkseinstellung

24–28V
***)
30V
24,1V

Garantiert

max.
typ.

Netzausregelung

max.

10mV

Lastausregelung
Restwelligkeit

max.
max.

100mV
100mVpp

Bei 3x 323–552Vac Spannungsänderung
Statischer Wert, 0A20A
20Hz bis 20MHz, 50Ohm

Ausgangsstrom– dauernd

nom.

20A

Bei 24V, siehe Bild 6-1

nom.
nom.

17,5A
30A

Bei 28V, siehe Bild 6-1

nom.

26A

Bei 28V, siehe Bild 6-1 und Bild 6-2

nom.

480W

Ausgangsstrom – bis zu 4s*)

Ausgangsleistung – dauernd
Ausgangsleistung – bis zu 4s

720W

typ.

4s

®

typ.

7s

min.
max.
min.
max.
max.
typ.

kont. Strom
20A
23A
30A
34A
25A
950µF

Überlastverhalten**)
Kurzschlussstrom

Ausgangskapazität***)

Bei 24–28V
*)

nom.

BonusPower -Erholzeit**)

Bei 24V, siehe Bild 6-1 und Bild 6-2®

BonusPower -Zeit*)*)

Bei der Endstellung des Potentiometers im Uhrzeigersinn±0,2%, bei Nennlast, kaltes Gerät

Bei 24–28V
Zeitdauer bis zum Einbruch der Ausgangsspannung
siehe Bild 6-2
Überlastfreie Zeit zum Zurücksetzen des Leistungsmanagers siehe Bild 6-3
Siehe Bild 6-1
Dauernd, Lastimpedanz 50mOhm, siehe Bild 6-1
Dauernd, Lastimpedanz 50mOhm, siehe Bild 6-1
Kurzzeitig (4s), Lastimpedanz 50mOhm, siehe Bild 6-1
Kurzzeitig (4s), Lastimpedanz 50mOhm, siehe Bild 6-1
Dauernd, Lastimpedanz < 10mOhm
In der Stromversorgung enthalten

BonusPower®, kurzzeitiges Leistungsvermögen (typ. bis zu 4s)
Die Stromversorgung ist so ausgelegt, dass sie Lasten mit kurzzeitig höherem Leistungsbedarf versorgen kann, ohne dass es zu einer Beschädigung oder Abschaltung kommt. Der Zeitraum wird über die Hardware durch einen Ausgangsleistungsmanager gesteuert.
Diese BonusPower® ist immer wiederholend verfügbar. Detaillierte Informationen finden Sie in Kapitel 22.1. Wird die Stromversorgung länger
mit der BonusPower® belastet als im Schaubild für die Bonuszeit dargestellt (siehe Bild 6-2), wird die maximale Ausgangsleistung automatischauf 480W verringert.
Der Entladungsstrom der Ausgangskondensatoren ist nicht enthalten.
Dies ist die maximale Ausgangsspannung, die in der Endstellung des Potentiometers im Uhrzeigersinn aufgrund von Toleranzen
auftreten kann. Es ist kein garantierter Wert, der erreicht werden kann. Der typische Wert liegt bei etwa 28,5V.

April 2017 / Rev. 2.1 DS-QT20.241-DE
Alle Parameter gelten bei 24V, 20A, 3x 400Vac, 50Hz, symmetrischen Netzspannungen, +25°C Umgebungstemperatur
und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

6/27

QT20.241, QT20.241-C1
24V, 20A, DREI-PHASEN-EINGANG

Q-Serie

Bild 6-1 Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, typ.

Output Voltage

28V

Adjustment Range

A

B

24
20
16

A Continuously

12

B Short-term (4s)available

A

B

BonusPower840

Output Current

0

5

10

15

20

25

30 35A

Bild 6-3 BonusPower®-Erholzeit

Bild 6-2 Bonuszeit zu Ausgangsleistung

Bonus Time

5s

max.

4

100%

min.

3

t

2
OutputVoltage10110Limitation by
Power Manager

Power
DemandRecovery Time
Bonus Power disabled

Bonus
Time

Output Power

120

130

140

t

150

160%

®

Die BonusPower ist verfügbar, sobald die Stromversorgung einsetzt, nach dem Ende eines Ausgangskurzschlusses odereiner Ausgangsüberlast.
Bild 6-4 BonusPower® nach Einschalten desEingangs

Bild 6-5 BonusPower® nach Ausgangskurzschluss

Short ofOutput

Input
Voltage

OutputVoltage
OutputVoltage150%
Output
Power

100%

Bonus
Power

Output
Power

150%

Bonus
Power

100%

April 2017 / Rev. 2.1 DS-QT20.241-DE
Alle Parameter gelten bei 24V, 20A, 3x 400Vac, 50Hz, symmetrischen Netzspannungen, +25°C Umgebungstemperatur
und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

7/27

QT20.241, QT20.241-C1
24V, 20A, DREI-PHASEN-EINGANG

Q-Serie

7. ÜBERBRÜCKUNGSZEITÜberbrückungszeit

3AC 400V
44ms
36ms
22ms
18ms

typ.
min.
typ.
min.

Bild 7-1 Überbrückungszeit zu Eingangsspannung

3AC 480V
44ms
36ms
22ms
18ms

Bei 24V, 10A, siehe Bild 7-1
Bei 24V, 10A, siehe Bild 7-1
Bei 24V, 20A, siehe Bild 7-1
Bei 24V, 20A, siehe Bild 7-1

Bild 7-2 Abschaltverhalten, Definitionen

Hold-up Time

50ms

L1 L2 L3

24V, 10A, t yp.

40

Input
Voltage

24V, 10A, min.

30
24V, 20A, t yp.

20

24V, 20A, min.

10
0
320

Hold-up Time

Input Voltage

360

400

440

- 5%

OutputVoltage

3x480Vac

8. DC-OK-RELAISKONTAKT
Dieses Ausstattungsmerkmal überwacht die Ausgangsspannung, die von der Stromversorgung selbst erzeugt wird. Es ist
unabhängig von einer Spannung, die von einer parallel an den Ausgang der Stromversorgung angeschlossenen Einheit
rückgespeist wird.
Der Kontakt schließt
Der Kontakt öffnet

sobald die Ausgangsspannung die eingestellte Ausgangsspannung erreicht.
sobald die Ausgangsspannung um mehr als 10% unter die eingestellte Ausgangsspannung abfällt.
Kurze Einbrüche werden auf eine Signallänge von 250ms verlängert. Einbrüche, die kürzer als 1ms
sind, werden ignoriert.

Der Kontakt schließt
wieder
Kontaktbelastbarkeit

sobald die Ausgangsspannung 90% der eingestellten Spannung übersteigt.
max.
60Vdc 0,3A, 30Vdc 1A, 30Vac 0,5A
Ohmsche Last
min.
1mA bei 5Vdc
Min. zulässige Belastung
Siehe die Tabelle für die Spannungsfestigkeit in Abschnitt 18.

Isolationsspannung

Bild 8-1 Verhalten des DC-OK-Relaiskontakts

VOUT = VADJ
10%

<
1ms

open

closed>1ms

0.9* VADJ

250ms

open

closedApril 2017 / Rev. 2.1 DS-QT20.241-DE
Alle Parameter gelten bei 24V, 20A, 3x 400Vac, 50Hz, symmetrischen Netzspannungen, +25°C Umgebungstemperatur
und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

8/27

QT20.241, QT20.241-C1
24V, 20A, DREI-PHASEN-EINGANG

Q-Serie

9. WIRKUNGSGRAD UND VERLUSTE
Wirkungsgrad*)
Durchschnittlicher Wirkungsgrad

typ.
typ.

3AC 400V
95,0%
94,2%

3AC 480V
94,8%
93,6%

Verluste

typ.
typ.
typ.

8,2W
14,5W
25,3W

10,0W
16,0W
26,4W

*)

Bei 24V, 20A
25% bei 5A, 25% bei 10A, 25% bei 15A und
25% bei 20A
Bei 24V, 0A (Leerlauf)
Bei 24V, 10A (Halbe Last)
Bei 24V, 20A (Nennlast)Der durchschnittliche Wirkungsgrad basiert auf Annahmen für eine typische Anwendung mit einer Belastung der Stromversorgung von 25% der
Nennlast für 25% der Zeit, 50% der Nennlast für weitere 25% der Zeit, 75% der Nennlast für ebenfalls 25% der Zeit und 100% der Nennlast während der restlichen Zeit.

Bild 9-1 Wirkungsgrad zu Ausgangsstrom bei
24V, typ.

Bild 9-2 Verluste zu Ausgangsstrom bei 24V, typ.

Efficiency

Power Losses

96%
95
94
93
92
(a)
91
(b)
90
89
88
4
6

30W
25
20
(a) 3x 400Vac(b) 3x 480Vac

155Output Current

8

10 12 14 16 18 20A

Bild 9-3 Wirkungsgrad zu Eingangsspannung bei
24V, 20A, typ.

Efficiency

Output Current

0
0

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20A

Bild 9-4 Verluste zu Eingangsspannung bei 24V,
20A, typ.

Power Losses

95.4%

27W

95.2

26.5

95.0

26.0

94.8

25.5

94.6

25.0

94.4
94.2
350

(a) 3x 400Vac(b) 3x 480Vac

(b)
(a)

10

24.5
Input Voltage

400

450

500 3x550Vac

24.0
350

Input Voltage

400

450

500 3x550Vac

April 2017 / Rev. 2.1 DS-QT20.241-DE
Alle Parameter gelten bei 24V, 20A, 3x 400Vac, 50Hz, symmetrischen Netzspannungen, +25°C Umgebungstemperatur
und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

9/27

QT20.241, QT20.241-C1
24V, 20A, DREI-PHASEN-EINGANG

Q-Serie

10. LEBENSERWARTUNG UND MTBF
Berechnete Lebenserwartung*)

MTBF**) SN 29500, IEC 61709
MTBF**) MIL HDBK 217F*)**)

3AC 400V*)
495 000h*)
175 000h*)
297 000h
105 000h
1 194 000h
690 000h
389 000h
284 000h

3AC 480V*)
485 000h*)
171 000h*)
299 000h
106 000h
1 159 000h
670 000h
371 000h
271 000h

Bei 24V, 10A und +25°C
Bei 24V, 10A und +40°C
Bei 24V, 20A und +25°C
Bei 24V, 20A und +40°C
Bei 24V, 20A und +25°C
Bei 24V, 20A und +40°C
Bei 24V, 20A und +25°C; Ground Benign GB25
Bei 24V, 20A und +40°C; Ground Benign GB40

Die in der Tabelle dargestellte berechnete Lebenserwartung gibt die Mindestanzahl der Betriebsstunden (Gebrauchsdauer) an und wird von derLebenserwartung der eingebauten Elektrolytkondensatoren bestimmt. Die Lebenserwartung wird in Betriebsstunden angegeben und wird gemäß
den Spezifikationen des Kondensatorherstellers berechnet. Der Hersteller der Elektrolytkondensatoren garantiert nur eine maximale Lebensdauer von bis zu 15 Jahren (131 400h). Jede diesen Wert übertreffende Zahl stellt eine berechnete theoretische
Lebensdauer dar, die dazu dienen kann, Geräte zu vergleichen.
MTBF steht für Mean Time Between Failure (zu Deutsch: mittlere ausfallfreie Betriebszeit), die aus der statistischen Ausfallrate der Bauteile
berechnet wird, und gibt die Zuverlässigkeit eines Geräts an. Es handelt sich um die statistische Darstellung der Wahrscheinlichkeit eines Geräteausfalls und stellt nicht notwendigerweise die Lebensdauer eines Produkts dar.
Die MTBF-Zahl ist eine statistische Darstellung der Wahrscheinlichkeit eines Geräteausfalls. Eine MTBF-Zahl von beispielsweise 1 000 000h
bedeutet, dass statistisch gesehen alle 100 Stunden ein Gerät ausfällt, wenn sich 10 000 Geräte im Einsatz befinden. Es kann jedoch nichts darüber ausgesagt werden, ob das ausgefallene Gerät 50 000 Stunden in Betrieb war oder nur 100 Stunden.

11. FUNKTIONSSCHALTBILDBild 11-1 Funktionsschaltbild

L1
L2
L3

OutputVoltage
Regulator
Input Filter
Input Rectifier
Inrush LimiterTransient Filter

Temperature
Shutdown

PFC
Converter

OutputPower
Manager

OutputOverVoltage
Protection

Power
Converter

OutputVoltage
Monitor

OutputFilterVOUT++
Overload
LED
DC-ok
LED

DCok
Relay

DC-ok
Contact

April 2017 / Rev. 2.1 DS-QT20.241-DE
Alle Parameter gelten bei 24V, 20A, 3x 400Vac, 50Hz, symmetrischen Netzspannungen, +25°C Umgebungstemperatur
und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

10/27

QT20.241, QT20.241-C1
24V, 20A, DREI-PHASEN-EINGANG

Q-Serie

12. ANSCHLUSSKLEMMEN UND VERDRAHTUNGDie Anschlussklemmen sind gemäß IP20 fingersicher konstruiert und für Feld- und Fabrikverdrahtung geeignet.
Alle Klemmen
Schnellanschluss-Federkraftklemmen
2Max. 6mm
2Max. 4mm
Max. AWG10
Max. 2,8mm (einschließlich Aderendhülsen)
Typ. 10mm / 0,4inch
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Typ
Volldraht
Litze
American Wire Gauge
Drahtdurchmesser
Abisolierlänge
Schraubendreher
Empfohlenes Anzugsmoment

Anleitung:a) Verwenden Sie geeignete Kupferleitungen, die mindestens fürfolgende Betriebstemperaturen ausgelegt sind:+60°C für Umgebungstemperaturen bis zu +45°C und+75°C für Umgebungstemperaturen bis zu +60°C+90°C für Umgebungstemperaturen bis zu +70°C.
b) Beachten Sie die nationalen Installationsvorschriften und Regelungen!
c) Stellen Sie sicher, dass alle Einzeldrähte einer Litze in der Anschlussklemme stecken!
d) Verwenden Sie das Gerät nicht ohne PE-Anschluss.
e) Aderendhülsen sind erlaubt.

1. Insert the wire

2. Snap the lever

To disconnect wire: same procedure
vice versa

Hintereinanderschaltung von Netzteilen:
Das Hintereinanderschalten (Durchschleifen von einem Stromversorgungsausgang zum nächsten) ist zulässig, solange derdurch einen Anschlussstift fließende mittlere Ausgangsstrom 27A nicht übersteigt. Bei einem höheren Strom verwenden Sie
bitte eine separate Verteilerklemmleiste, wie in Bild 12-2 gezeigt.
Bild 12-1 Hintereinanderschalten von Ausgängen

Power
SupplyPower
Supply

+ + -

+ + -

-

Output-OutputBild 12-2 Verwendung von Verteilerklemmen

Distribution
Terminals
Load
+

-

Power
SupplyPower
Supply

+ + -

+ + -

-

Output-OutputLoad+-max 27A
continuous!

April 2017 / Rev. 2.1 DS-QT20.241-DE
Alle Parameter gelten bei 24V, 20A, 3x 400Vac, 50Hz, symmetrischen Netzspannungen, +25°C Umgebungstemperatur
und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

11/27

QT20.241, QT20.241-C1
24V, 20A, DREI-PHASEN-EINGANG

Q-Serie

13. FRONTSEITE UND BEDIENELEMENTE
Bild 13-1 FrontseiteA

Eingangsklemmen (Schnellanschluss-Federkraftklemmen)
L1, L2, L3 Netzeingang...PE- (Schutzleiter-) Eingang
B Ausgangsklemmen (Federkraftklemmen, zwei Kontaktstifte pro Pol)+
Positiver Ausgang–
Negativer Ausgang
C Potentiometer für die Ausgangsspannung
Mehrgängiges Potentiometer;Öffnen Sie die Klappe, um die Ausgangsspannung einzustellen.
Werkseinstellung: 24,1V bei vollem Ausgangsstrom
D DC-OK-LED (grün)
Ist an, wenn die Spannung an den Ausgangsklemmen > 90%
der eingestellten Ausgangsspannung beträgt.
E Überlast-LED (rot)– Ist an, wenn die Spannung an den Ausgangsklemmen < 90%
der eingestellten Ausgangsspannung beträgt oder bei einem
Kurzschluss im Ausgang.
– Ist an, wenn sich das Gerät wegen Übertemperatur abgeschaltet hat.

– Eingangsspannung wird immer benötigt
F

DC-OK-Relaiskontakt (Schnellanschluss-Federkraftklemmen)
Der DC-OK-Relaiskontakt ist mit der DC-OK-LED synchronisiert.
Siehe Kapitel 8 zu den Details.

Anzeigen, LEDs:

Überlast-LED

DC-OK-LED

DC-OK-Kontakt

Normalbetrieb®
Während BonusPowerÜberlast (Vout < 90%)
Kurzschluss im Ausgang
Temperaturabschaltung
Keine Eingangsleistung

AUS
AUS
EIN
EIN
EIN
AUS

EIN
EIN
AUS
AUS
AUS
AUS

geschlossen
geschlossen
offen
offen
offen
offen

April 2017 / Rev. 2.1 DS-QT20.241-DE
Alle Parameter gelten bei 24V, 20A, 3x 400Vac, 50Hz, symmetrischen Netzspannungen, +25°C Umgebungstemperatur
und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

12/27

QT20.241, QT20.241-C1
24V, 20A, DREI-PHASEN-EINGANG

Q-Serie

14. EMV
Die Stromversorgung ist ohne jede Einschränkung für Anwendungen in industriellen Umgebungen sowie im Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereichen sowie Kleinbetrieben geeignet.
Bei allen Ergebnissen wird von einem Dreiphasenbetrieb der Stromversorgung ausgegangen.
EMV-Störfestigkeit
Elektrostatische Entladung
Hochfrequentes elektromagnetisches Feld
Schnelle Transienten (Burst)

Gemäß den Fachgrundnormen: EN 61000-6-1 und EN 61000-6-2
Kontaktentladung
8kV
EN 61000-4-2
Luftentladung
15kV
EN 61000-4-3
80MHz–2,7GHz
20V/m
EN 61000-4-4

Stoßspannung am Eingang

EN 61000-4-5

Stoßspannung am Ausgang

EN 61000-4-5

Stoßspannung an DC-OK
Leitungsgeführte Störgrößen
Netzspannungseinbrüche(Einbrüche an drei Phasen)
Netzspannungseinbrüche(Einbrüche an zwei Phasen)

EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
EN 61000-4-11

SpannungsunterbrechungenSpannungseinbrüche

EN 61000-4-11
SEMI F47 0706

Starke Transienten

VDE 0160

EN 61000-4-11

Kriterium A
Kriterium A
Kriterium A

Eingangsleitungen
4kV
Kriterium A
Ausgangsleitungen
2kV
Kriterium A
DC-OK-Signal (Koppelstrecke)
2kV
Kriterium A
L1  L2, L2  L3, L1  L3
2kV
Kriterium A
L1 / L2 / L3  PE
4kV
Kriterium A+–
500V
Kriterium A+ / –  PE
1kV
Kriterium A
DC-OK-Signal  PE
1kV
Kriterium A
0,15–80MHz
20V
Kriterium A
0% von 380Vac (0Vac)
0Vac, 20ms
Kriterium A,
0% von 480Vac (0Vac)
0Vac, 20ms
Kriterium A
40% von 380Vac (152Vac)
200ms
Kriterium A
40% von 480Vac (192Vac)
200ms
Kriterium A
70% von 380Vac (266Vac)
500ms
Kriterium A
70% von 480Vac (336Vac)
500ms
Kriterium A
0Vac
5000msKriterium C
Einbrüche an zwei Phasen gemäß Abschnitt 7.2. der Norm SEMI F47
80% von 380Vac (304Vac)
1000msKriterium A
70% von 380Vac (266Vac)
500ms
Kriterium A
50% von 380Vac (160Vac)
200ms
Kriterium AÜber den gesamten Lastbereich
1550V, 1,3ms
Kriterium A

Kriterien:
A: Die Stromversorgung weist ein normales Betriebsverhalten innerhalb der definierten Grenzen auf.
C: Ein vorübergehender Funktionsausfall ist möglich. Die Stromversorgung schaltet sich gegebenenfalls ab und eigenständig wieder ein. Es kommt
weder zu Beschädigungen noch zu Gefährdungen der Stromversorgung.

EMV-Störaussendung
Leitungsgebundene Störaussendung
EingangsleitungenLeitungsgebundene Störaussendung
Ausgangsleitungen

Gemäß den Fachgrundnormen: EN 61000-6-3 und EN 61000-6-4
EN 55011, EN 55022, FCC Teil 15,
Klasse B
CISPR 11, CISPR 22
12dB höher als die AV GrenzwertIEC/CISPR 16-1-2, IEC/CISPR 16-2-1
kurve für den DC-Stromanschluss**)
gemäß EN 61000-6-3
Störstrahlung
EN 55011, EN 55022
Klasse B
Oberschwingungseingangsstrom
EN 61000-3-2
Erfüllt für Geräte der Klasse A*)
Spannungsschwankungen, Flicker
EN 61000-3-3
Erfüllt
Dieses Gerät erfüllt die Forderungen nach FCC Part 15.
Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und(2) dieses Gerät muss jede empfangene Störung tolerieren, auch Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.
*)**)

Getestet mit Konstantstromlasten, nicht pulsierend
Einschränkungen gelten für Anwendungen im Wohnbereich, im Geschäfts- und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben, bei denen lokale
Gleichstromnetze gemäß EN 61000-6-3 beteiligt sind. Keine Einschränkungen für alle Arten von industriellen Anwendungen.

April 2017 / Rev. 2.1 DS-QT20.241-DE
Alle Parameter gelten bei 24V, 20A, 3x 400Vac, 50Hz, symmetrischen Netzspannungen, +25°C Umgebungstemperatur
und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

13/27

QT20.241, QT20.241-C1
24V, 20A, DREI-PHASEN-EINGANG

Q-Serie

Schaltfrequenz

Die Stromversorgung verfügt über drei Wandler mit drei verschiedenen Schaltfrequenzen.
Eine ist nahezu konstant. Die anderen sind eingangsspannungs- und lastabhängig.
100kHzResonanzwandler, nahezu konstant.
30kHz bis 90kHz
Aufwärtswandler, lastabhängig
40kHz bis 220kHz
PFC-Wandler, eingangsspannungs- und lastabhängig

Schaltfrequenz 1
Schaltfrequenz 2
Schaltfrequenz 3

15. UMGEBUNG
Arbeitstemperatur–25°C bis +70°C (–13°F bis +158°F)–40 bis +85°C (–40°F bis +185°F)*)

Lagertemperatur

Ausgangsleistungsrücknahme 12W/°C
Feuchte**)5 bis 95% r.F.
Schwingen, sinusförmig
2–17,8Hz: ±1,6mm; 17,8–500Hz: 2g
2 Stunden/Achse
Schwingen, Breitbandrau0,5m²(s³)
schen
2 Stunden/Achse
Schocken30g 6ms, 20g 11ms
3 Schocks/Richtung, 18 Schocks
insgesamt
Aufstellhöhe
0 bis 2000m (0 bis 6560 Fuß)
2000 bis 6000m(6560 bis 20 000 Fuß)
Leistungsrücknahme
wegen AufstellhöheÜberspannungskategorie

30W/1000m oder +5°C/1000m**)

Für Lagerung und Transport+60 bis +70°C (+140°F bis +158°F)
IEC 60068-2-30
IEC 60068-2-6
IEC 60068-2-64
IEC 60068-2-27

Ohne jegliche Einschränkungen
Reduzierung von Ausgangsleistung oder
Umgebungstemperatur, siehe Bild 15-2
IEC 62103, EN 50178, Überspannungskategorie II> 2000m (6500 Fuß), siehe Bild 15-2

III
IEC 62103, EN 62477-1, Aufstellhöhen bis zu 2000m
II
Für Aufstellhöhen von 2000m bis 6000m
2
IEC 62103, EN 62477-1, nicht leitend
Das Gerät gibt keine Silikone oder andere lackbenetzungsstörenden Substanzen ab und ist
für die Verwendung in Lackierbetrieben geeignet.

Verschmutzungsgrad
LABS-Freiheit*)

Verringerung der Ausgangsleistung gemäß Bild 15-1

Die Arbeitstemperatur ist identisch mit der Raumtemperatur oder der Umgebungstemperatur und ist definiert als die Lufttemperatur 2cm unterhalb des Geräts. Kennlinien und Zahlen zum Betrieb mit nur zwei Außenleitern eines Dreiphasensystems finden Sie in
Kapitel 22.4.
Nicht unter Strom setzen, wenn Betauung vorhanden ist.
Bild 15-1 Ausgangsstrom zu Umgebungstemperatur

Allowed Output
Current at 24V

Bild 15-2 Ausgangsstrom zu Aufstellhöhe

Allowed Output
Current at 24V

30A

f or t yp. 4s

25

30A

20

cont inuous

20

15

15

10

10

5

5

0
-25

f or t yp. 4s

25

Ambient Temperature

0

20

40

cont inuous

A

A... Tamb < 60°C
B... Tamb < 50°C
C... Tamb < 40°C

0

2000

4000

April 2017 / Rev. 2.1 DS-QT20.241-DE
Alle Parameter gelten bei 24V, 20A, 3x 400Vac, 50Hz, symmetrischen Netzspannungen, +25°C Umgebungstemperatur
und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

C

Altitude0
60 70°C

B

6000m

14/27

QT20.241, QT20.241-C1
24V, 20A, DREI-PHASEN-EINGANG

Q-Serie

16. SCHUTZFUNKTIONEN
AusgangsabsicherungÜberspannungsschutz
am Ausgang

Schutzart
EindringschutzÜbertemperaturschutz
Absicherung gegen
Eingangstransienten
Interne Eingangssicherung*)

Elektronisch abgesichert gegen Überlast, Leerlauf und Kurzschlüsse *)typ. 32Vdc
Bei einem internen Fehler in der Stromversorgung bemax. 35Vdc
grenzt eine redundante Schaltung die maximale Ausgangsspannung. Der Ausgang schaltet sich ab und versucht automatisch, sich wieder einzuschalten.
IP 20
EN/IEC 60529> 3,5mm
Z. B. Schrauben, Kleinteile
ja
Ausgangsabschaltung mit automatischem Neustart
MOV (Metalloxidvaristor)
Nicht enthalten

Wenn die elektronische Ausgangsabsicherung eingreift, kann ein hörbares Geräusch auftreten.

17. SICHERHEITSMERKMALE
Trennung Eingang/Ausgang*)

SELV
PELV

Schutzklasse
Isolationswiderstand
PE-WiderstandAbleitstrom*)

I> 500MOhm< 0,1Ohm
typ. 0,44mA / 0,94mA
typ. 0,62mA / 1,31mA
max. 0,54mA / 1,12mA
max. 0,78mA / 1,62mA

IEC/EN 60950-1
IEC/EN 60204-1, EN 62477-1, IEC 62103, IEC 60364-441
PE- (Schutzleiter-) Anschluss erforderlich
Eingang zu Ausgang, 500Vdc
Bei 3x400Vac, 50Hz, TN-,TT-Netz / IT-Netz
Bei 3x480Vac, 60Hz, TN-,TT-Netz / IT-Netz
Bei 3x440Vac, 50Hz, TN-,TT-Netz / IT-Netz
Bei 3x528Vac, 60Hz, TN-,TT-Netz / IT-Netz

doppelte oder verstärkte Isolierung

April 2017 / Rev. 2.1 DS-QT20.241-DE
Alle Parameter gelten bei 24V, 20A, 3x 400Vac, 50Hz, symmetrischen Netzspannungen, +25°C Umgebungstemperatur
und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

15/27

QT20.241, QT20.241-C1
24V, 20A, DREI-PHASEN-EINGANG

Q-Serie

18. SPANNUNGSFESTIGKEITDie Ausgangsspannung ist erdfrei und hat keine ohmsche Verbindung zur Erde. Typ- und Stückprüfungen werden vom Hersteller durchgeführt. Feldprüfungen können im Feld mithilfe geeigneter Prüfgeräte durchgeführt werden, die die Spannung mit
einer langsamen Rampe hochfahren (2s ansteigend und 2s abfallend). Verbinden Sie alle Phasenklemmen und alle Ausgangspole miteinander, bevor Sie die Prüfungen durchführen. Wenn Sie prüfen, setzen Sie die Einstellung für den Abschaltstrom auf den Wert in der Tabelle unten.
Typprüfung

60s

A
2500Vac

B
3000Vac

C
500VacD
500VacStückprüfung

5s

2500Vac

2500Vac

500Vac

500VacFeldprüfung
Einstellung desAbschaltstroms

5s

2000Vac

2000Vac

500Vac

500Vac> 10mA> 10mA> 30mA> 1mA

Bild 18-1 Spannungsfestigkeit

Input
L1
L2
L3

DC-ok
*)

B

B

A

D
Output

Earth
C

+
-

Um die PELV-Anforderungen gemäß EN 60204-1 § 6.4.1 zu erfüllen,
empfehlen wir, entweder den Pluspol, den Minuspol oder einen anderen Teil des Ausgangskreises mit dem Schutzleitersystem zu verbinden. Dadurch können Situationen vermieden werden, in denen die Last
unerwartet startet oder nicht abgeschaltet werden kann, wenn ein
unbemerkter Erdschluss auftritt.

B*) Stellen Sie bei der Prüfung des Eingangs zu DC-OK sicher, dass die maximale Spannung zwischen DC-OK und dem Ausgang nicht überschritten wird (Spalte D). Wir empfehlen, bei der Durchführung der Prüfung die DC-OK-Kontaktstifte und die Ausgangskontaktstifte miteinander zu verbinden.

19. ZULASSUNGEN
EG-Konformitätserklärung
nd

IEC 60950-1, 2

Edition

UL 508IND. CONT. EQ.

UL 60950-1, 2ndEditionANSI / ISA 12.12.01-2007(Klasse I Div 2)
SEMI F47

Schiffszulassung

EAC TR Zulassung

Das CE-Zeichen zeigt die Übereinstimmung mit der– EMV-Richtlinie und der– Niederspannungsrichtlinie an.
CB Scheme,
Einrichtungen der Informationstechnik
Anwendbar für Aufstellhöhen bis zu 2000m.
UL Listed für den Einsatz als Industrial Control Equipment;
USA. (UL 508) und Kanada (C22.2 Nr. 107-1-01);
E-File: E198865
UL Recognized für den Einsatz als Einrichtung der Informationstechnik, Level 5; USA. (UL 60950-1) und Kanada (C22.2
Nr. 60950-1); E-File: E137006 Anwendbar für Aufstellhöhen bis
zu 2000m.
CSA Recognized für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Klasse I Div 2 T4 Gruppen A, B, C, D Systeme; USA.
(ANSI / ISA 12.12.01-2007) und Kanada (C22.2 Nr. 213-M1987)
SEMI F47-0706 Erfüllung der Anforderungen bei Spannungsunterbrechungen für die Halbleiterindustrie. Vollständige Erfüllung
der SEMI-Anforderungen (Einbrüche an zwei Phasen: 304Vac für
1000ms, 266Vac für 500ms und 190Vac für 200ms, Pout <480W)
GL- (Germanischer Lloyd) klassifiziert und ABS (American Bureau of Shipping) PDA Umgebungskategorie: C, EMC2 Schiffsund Offshore-AnwendungenZulassung für den Markt der Eurasischen Zollunion(Russland, Kasachstan, Belarus)

April 2017 / Rev. 2.1 DS-QT20.241-DE
Alle Parameter gelten bei 24V, 20A, 3x 400Vac, 50Hz, symmetrischen Netzspannungen, +25°C Umgebungstemperatur
und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

16/27

QT20.241, QT20.241-C1
24V, 20A, DREI-PHASEN-EINGANG

Q-Serie

20. ABMESSUNGEN UND GEWICHT
Baubreite
Höhe
Tiefe

Gewicht
DIN-Schienen
Gehäusewerkstoff
Einbauabstände

65mm
2,56’’
124mm 4,88’’
127mm 5,0’’
Die Höhe der DIN-Schienen muss zur Tiefe des Geräts hinzuaddiert werden, um die benötigte
Gesamteinbautiefe zu berechnen.
870g / 1,92lb
Verwenden Sie 35mm-DIN-Schienen gemäß EN 60715 oder EN 50022 mit einer Höhe von 7,5oder 15mm.
Gehäuse: Aluminiumlegierung
Abdeckung: verzinkter Stahl
Siehe Kapitel 2

Bild 20-1 Frontansicht

Bild 20-2 Seitenansicht

April 2017 / Rev. 2.1 DS-QT20.241-DE
Alle Parameter gelten bei 24V, 20A, 3x 400Vac, 50Hz, symmetrischen Netzspannungen, +25°C Umgebungstemperatur
und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

17/27

QT20.241, QT20.241-C1
24V, 20A, DREI-PHASEN-EINGANG

Q-Serie

21. ZUBEHÖR
21.1. ZM1.WALL – WANDMONTAGEWINKEL
Diese Halterung wird verwendet, um die Stromversorgung QT20 ohne Verwendung einer
DIN-Schiene an einer Wand oder einer Schalttafel zu montieren.
Die beiden Aluminiumhalterungen und der schwarze Kunststoffschieber des Geräts müssen abmontiert werden, damit die Stahlhalterungen montiert werden können.

Bild 21-1 Wandmontage

Bild 21-2 Einbaumaße – Wandmontagewinkel

April 2017 / Rev. 2.1 DS-QT20.241-DE
Alle Parameter gelten bei 24V, 20A, 3x 400Vac, 50Hz, symmetrischen Netzspannungen, +25°C Umgebungstemperatur
und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

18/27

QT20.241, QT20.241-C1
24V, 20A, DREI-PHASEN-EINGANG

Q-Serie21.2. ZM14.SIDE – WINKEL FÜR SEITLICHE MONTAGE
Diese Halterung wird verwendet, um die Stromversorgung QT20 seitlich mit oder ohne Verwendung
einer DIN-Schiene zu montieren.
Die beiden Aluminiumhalterungen und der schwarze Kunststoffschieber des Geräts müssen abmontiert werden, damit die Stahlhalterungen montiert werden können.
Für die seitliche DIN-Schienenmontage müssen die zuvor entfernten Aluminiumhalterungen und derKunststoffschieber an der Stahlhalterung montiert werden.

Bild 21-3
Seitliche Montage ohne
DIN-Schienenhalterungen

Bild 21-4
Seitliche Montage mit
DIN-Schienenhalterungen

Bild 21-5
Einbaumaße
Winkel für seitliche Montage

April 2017 / Rev. 2.1 DS-QT20.241-DE
Alle Parameter gelten bei 24V, 20A, 3x 400Vac, 50Hz, symmetrischen Netzspannungen, +25°C Umgebungstemperatur
und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

19/27

QT20.241, QT20.241-C1
24V, 20A, DREI-PHASEN-EINGANG

Q-Serie21.3. UF20.241 – PUFFERMODUL
Dieses Puffermodul ist ein Zusatzgerät für DC 24V-Stromversorgungen. Es liefert Strom zurÜberbrückung von Netzausfällen oder verlängert die Pufferzeit nach dem Abschalten derNetzspannung. In der Zeit, in der die Stromversorgung genügend Spannung liefert, speichert
die Puffereinheit Energie in den integrierten Elektrolytkondensatoren. Bei einer Störung derNetzspannung wird diese Energie wieder zur Verfügung gestellt.
Für das Puffermodul ist keine Steuerverdrahtung
Power
Buffererforderlich. Es kann an jedem beliebigem Punkt
LoadAC
SupplyUnit(s)parallel zum Laststromkreis hinzugefügt werden.
+
Puffereinheiten können parallel hinzugefügt werden,DCum zusätzlich mehr Strom zur Verfügung zu stellenoder die Netzausfall-Überbrückungszeit zu erhöhen.

21.4. YR40.241 – REDUNDANZMODUL
Das Redundanzmodul YR40.241 ist mit zwei Eingängen (jeweils 20A) ausgestattet, die durch
den Einsatz von MOSFET-Technologie einzeln entkoppelt sind. Der Ausgangsstrom kann bis
zu 40A betragen.
Der Einsatz von MOSFETs anstelle von Dioden verringert die Wärmeentwicklung und den
Spannungsabfall zwischen Eingang und Ausgang. Das YR40.241 benötigt keine zusätzlicheHilfsspannung und ist selbst bei einem Kurzschluss am Ausgang energieautark.
Dank der niedrigen Verluste ist die Einheit sehr schlank und benötigt lediglich eine
Baubreite von 36mm auf der DIN-Schiene.

Bild 21-7 Typische N+1 redundante Verschaltung für 60A mit zwei
Redundanzmodulen und vier Stromversorgungen

Bild 21-6 Typische 1+1 redundante Verschaltung für
20A mit einem Redundanzmodul undzwei StromversorgungenFailureMonitor++ - -

DC24V,20A OK

QT20.241+ - + -

Input Input
2
1

YR40.241

Redundancy
ModuleFailureMonitor++ - -++ - -

QT20.241

QT20.241

DC24V,20A OK

DC24V,20A OK

OutputL1 L2 L3 PE+ -+ - + -

Input Input
2
1

YR40.241

Redundancy
Module++ - -++ - -

QT20.241

QT20.241

DC24V,20A OK+ - + -

Input Input
2
1

DC24V,20A OK

YR40.241

Redundancy
ModuleOutputL1 L2 L3 PE

L1 L2 L3 PE+ -OutputL1 L2 L3 PE

L1 L2 L3 PE+ -++ - -

DC24V,20A OK

QT20.241

L1 L2 L3 PE

20A
Load

I

L1
L2
L3
PE

I

I

I

I

60A
Load

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

L1
L2
L3
PE

April 2017 / Rev. 2.1 DS-QT20.241-DE
Alle Parameter gelten bei 24V, 20A, 3x 400Vac, 50Hz, symmetrischen Netzspannungen, +25°C Umgebungstemperatur
und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

20/27

QT20.241, QT20.241-C1
24V, 20A, DREI-PHASEN-EINGANG

Q-Serie

22. ANWENDUNGSHINWEISE
22.1. SICH WIEDERHOLENDE PULSBELASTUNG
Typischerweise ist der Laststrom nicht konstant und variiert im Zeitverlauf. Diese Stromversorgung ist dafür ausgelegt, Las®
ten mit einem höheren kurzzeitigen Leistungsbedarf zu versorgen (= BonusPower ). Diese Pulsleistung wird über die Hard®
ware durch einen Ausgangsleistungsmanager gesteuert und ist wiederholt verfügbar. Hält die BonusPower -Last länger an,®
als die Hardwaresteuerung erlaubt, bricht die Ausgangsspannung ein, und die nächste BonusPower ist nach Ablauf der®
BonusPower -Erholzeit (siehe Kapitel 6) verfügbar.
Um dies zu vermeiden, müssen die folgenden Regeln eingehalten werden:a) Die Leistung während des Pulses muss weniger als 150% der Nennausgangsleistung betragen.
®
b) Die Dauer der Pulsleistung muss kürzer sein als die erlaubte BonusPower -Zeit. (Siehe Kapitel „Ausgang“)c)Der Effektivwert des Ausgangsstroms muss unter dem angegebenen Dauerausgangsstrom liegen.
Ist der Effektivwert des Stroms höher, reagiert das Gerät nach einem gewissen Zeitraum mit einer thermischen Abschaltung. Prüfen Sie anhand der Kennlinie für das maximale Tastverhältnis (Bild 22-2), ob der mittlere Ausgangsstrom unterdem Nennstrom liegt.
d) Das Tastverhältnis muss unter 0,75 liegen.
Bild 22-1 Sich wiederholende Pulsbelastungen,
Definitionen

Bild 22-2 Kennlinie für das maximale
Tastverhältnis

P0 = 10%
P0 = 50%
P0 = 75%

Duty Cycle

PPEAK TPEAK

T0

0.75

max.
150%

0.6

100%

0.4

P0 = 100%

0.2

P0

0
100

P0
Grundlast (W)
PPEAK Pulsbelastung (über 100%)
T0
Zeitdauer zwischen Pulsen (s)TPEAK Pulsdauer (s)Beispiel:

DutyCycle =

T0 =

PPEAK
110

120

130

140

150%

Tpeak
Tpeak + T0

Tpeak - (DutyCycle x Tpeak)
DutyCycle

Eine Last wird dauernd mit 240W versorgt (= 50% der Nennausgangslast). Von Zeit zu Zeit wird eine
Sekunde lang eine Spitzenleistung von 720W (= 150% der Nennausgangslast) benötigt.
Die Frage lautet wie folgt: Wie oft kann dieser Puls zugeführt werden, ohne die Stromversorgung zu überlasten?
- Ziehen Sie eine vertikale Linie bei PPEAK = 150% und eine horizontale Linie an der Stelle, an der die vertikale
Linie die Kurve für P0 = 50 % kreuzt. Lesen Sie das maximale Tastverhältnis an der Tastverhältnis-Achse ab(= 0,37).
- Berechnen Sie die erforderliche Pausen- (Grundlast-)
Länge T0:
Tpeak - (DutyCycle x Tpeak) 1s- (0.37 x 1s)
T0=
=
=1.7s
- Ergebnis: Die erforderliche Pausenlänge beträgt 1,7s
DutyCycle
0.37- Maximale Wiederholungsrate = Puls + Pausenlänge =2,7sWeitere Beispiele für die Pulslasten:
PPEAK
720W
720W
600W

P0
480W
0W
240W

TPEAK
1s
1s
1s

T0
>25s
>1,3s
> 0,75s

PPEAK
720W
720W
720W

P0
240W
240W
240W

TPEAK
0,1s
1s
3s

T0
>0,16s>1,6s>4,9sApril 2017 / Rev. 2.1 DS-QT20.241-DE
Alle Parameter gelten bei 24V, 20A, 3x 400Vac, 50Hz, symmetrischen Netzspannungen, +25°C Umgebungstemperatur
und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

21/27

QT20.241, QT20.241-C1
24V, 20A, DREI-PHASEN-EINGANG

Q-Serie22.2. SPITZENSTROMFÄHIGKEITDie Stromversorgung kann Spitzenströme liefern (bis zu mehrere Millisekunden), die höher sind als die angegebenen kurzzeitigen Ströme.
Dies hilft beim Starten sehr stromintensiver Lasten. Magnetspulen, Schütze und Pneumatikmodule verfügen häufig über eine
stationäre Spule und eine Aufnehmerspule. Der Einschaltstrombedarf der Aufnehmerspule liegt um ein Mehrfaches höher als®
der stationäre Strom und übersteigt gewöhnlich den Nennausgangsstrom (einschließlich BonusPower ). Genauso stellt sich
die Situation beim Start einer kapazitiven Last dar.
Die Spitzenstromfähigkeit sorgt auch für einen sicheren Betrieb nachfolgender Leitungsschutzschalter von Laststromkreisen.
Die Lastkreise sind häufig einzeln mit Leitungsschutzschaltern oder Sicherungen abgesichert. Bei einem Kurzschluss odereiner Überlast in einem Stromkreis benötigt die Sicherung oder der Leitungsschutzschalter eine gewisse Menge an Überstrom, um rechtzeitig zu öffnen. Dadurch wird ein Spannungseinbruch in benachbarten Stromkreisen vermieden.
Der zusätzliche Strom (Spitzenstrom) wird vom Leistungswandler und den eingebauten groß dimensionierten Ausgangskondensatoren der Stromversorgung geliefert. Die Kondensatoren werden bei einem solchen Ereignis entladen, was zu einem
Spannungseinbruch am Ausgang führt. Die folgenden zwei Beispiele zeigen typische Spannungseinbrüche:Bild 22-3 Spitzenlast mit dem zweifachen
Nennstrom für 50ms, typ.

Bild 22-4 Spitzenlast mit dem vierfachen
Nennstrom für 5ms, typ.

OutputVoltage

24V

OutputVoltage

24V

18V

16.5V

80A

40A

OutputCurrent

0A

OutputCurrent

0A
2ms/DIV

20ms/DIV

40A Spitzenlast (ohmsch) für 50ms
Einbruch der Ausgangsspannung von 24V
auf 18V.

80A Spitzenlast (ohmsch) für 5ms
Einbruch der Ausgangsspannung von 24V
auf 16,5V.

Bitte beachten Sie folgende Punkte: Das DC-OK-Relais wird angesteuert, wenn die Spannung um mehr als 10% für länger als 1ms einbricht.

Spitzenstrom-Spannungseinbrüche

typ.
typ.
typ.

von 24V auf 18V
von 24V auf 19V
von 24V auf 16,5V

Bei 40A für 50ms, ohmsche Last
Bei 80A für 2ms, ohmsche Last
Bei 80A für 5ms, ohmsche Last

22.3. EXTERNE EINGANGSABSICHERUNG
Das Gerät ist für Stromkreise abgesichert bis zu 15A (USA.) und 16A (IEC) geprüft und zugelassen. Eine externe Absicherung ist nur erforderlich, wenn die Zuleitung eine Absicherung aufweist, die darüber liegt. Prüfen Sie auch die lokalen Vorschriften und Anforderungen. In manchen Ländern können lokale Vorschriften gelten.
Wenn eine externe Sicherung erforderlich ist oder verwendet wird, müssen Mindestanforderungen berücksichtigt werden, um
Fehlauslösungen des Leitungsschutzschalters zu vermeiden. Es sollte ein Leitungsschutzschalter mit einem Mindestwert von
6A mit B- oder 3A mit C-Charakteristik verwendet werden.

April 2017 / Rev. 2.1 DS-QT20.241-DE
Alle Parameter gelten bei 24V, 20A, 3x 400Vac, 50Hz, symmetrischen Netzspannungen, +25°C Umgebungstemperatur
und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

22/27

QT20.241, QT20.241-C1
24V, 20A, DREI-PHASEN-EINGANG

Q-Serie22.4. ANSCHLUSS AN ZWEI AUßENLEITER EINES 3-PHASEN SYSTEMS
Es sind keine externen Schutzvorrichtungen zur Absicherung gegen einen Phasenausfall erforderlich.
Mit dieser Stromversorgung ist auch ein Dauerbetrieb auf zwei Zweigen eines
L1
Power Supply
Dreiphasensystems möglich. Dies wird für diese Leistungsklasse jedoch nicht
L2
L3
empfohlen, da das dreiphasige Versorgungsnetz sonst schieflastig werden kann.
PE
AC
Bei Betrieb an lediglich zwei Außenleitern muss die Ausgangsleistung entspreL1chend den unten dargestellten Kennlinien verringert werden. Eine länger andauL2
ernde Überschreitung dieser Grenzen führt zu einer thermischen Abschaltung
open
L3
des Geräts.
DC
EMV-Verhalten, Netzausfall-Überbrückungszeit, Verluste und Ausgangswelligkeit
sind anders als bei Dreiphasenbetrieb. Prüfen Sie daher die Eignung für Ihre Anwendung individuell.
Die UL-Zulassung umfasst eine solche Verwendung nicht. Zusätzliche Prüfungen können erforderlich sein, wenn das Gesamtsystem gemäß UL 508 oder UL60950-1 zugelassen werden muss.
Bild 22-5

Bild 22-6

Ausgangsstrom zu Umgebungstemperatur –2-Phasenbetrieb

Netzausfall-Überbrückungszeit – 2-Phasenbetrieb

Allowed Output Current at 24V

Hold-up Time for Use on only Two Legs of aThree Phase System

30A

50ms

f or t yp. 4s

25
20

24V, 10A, min.

cont inuous

B A

15
10

30
24V, 20A, t yp.

20

A... 2x 460 t o 552Vac
B... 2x 340 t o 460Vac

5
0
-25

24V, 10A, t yp.

40

24V, 20A, min.

10
Ambient Temperature

0

20

40

0
320

60 70°C

Input Voltage

360

400

440

2x480Vac

22.5. LADEN VON BATTERIENDie Stromversorgung kann zum Laden von Bleiakkumulatoren oder wartungsfreien Batterien verwendet werden. (Zwei 12VBatterien in Reihe)
Anleitung zum Laden von Batterien:
a)

b)
c)
d)
e)

Setzen Sie die Ausgangsspannung (gemessen bei Leerlauf und am batterieseitigen Leitungsende) sehr genau auf die
Ladeschlussspannung.
Ladeschlussspannung

27,8V

27,5V

27,15V

26,8V

Batterietemperatur

+10°C

+20°C

+30°C

+40°C

Verwenden Sie einen 25A-Leitungsschutzschalter (oder eine Entkoppeldiode) zwischen der Stromversorgung und derBatterie.
Achten Sie darauf, dass der Ausgangsstrom der Stromversorgung unter dem zulässigen Ladestrom der Batterie liegt.
Verwenden Sie nur zueinander passende Batterien, wenn Sie 12V-Typen in Reihe schalten.
Der Rückstrom zur Stromversorgung (Batterieentladestrom) beträgt typ. 16mA, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet ist (außer bei Verwendung einer Entkoppeldiode).

April 2017 / Rev. 2.1 DS-QT20.241-DE
Alle Parameter gelten bei 24V, 20A, 3x 400Vac, 50Hz, symmetrischen Netzspannungen, +25°C Umgebungstemperatur
und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

23/27

QT20.241, QT20.241-C1
24V, 20A, DREI-PHASEN-EINGANG

Q-Serie22.6. AUSGANGSSEITIGE ABSICHERUNG
Standard-Leitungsschutzschalter (LS-Schalter oder UL1077-Leitungsschutzschalter) finden allgemein Anwendung für ACVersorgungssysteme und können auch für DC-Zweige verwendet werden.
LS-Schalter dienen zur Absicherung von Drähten und Schaltungen. Wenn der Amperewert und die Charakteristik des LSSchalters auf die verwendete Drahtdicke abgestimmt sind, gilt die Verdrahtung als thermisch sicher, egal ob der LS-Schalteröffnet oder nicht.
Um Spannungseinbrüche und Situationen mit Unterspannung in benachbarten 24V-Zweigen zu vermeiden, die von derselben Quelle gespeist werden, ist eine schnelle (magnetische) Auslösung des LS-Schalters wünschenswert. Benötigt wird eineschnelle Abschaltung innerhalb von 10ms, was in etwa der Überbrückungszeit von SPS entspricht. Dies erfordert Stromversorgungen mit hohem Reservestrom und großen Ausgangskondensatoren. Außerdem muss die Impedanz des fehlerhaften
Zweigs ausreichend klein sein, damit der Strom tatsächlich fließen kann. Die stärkste Stromversorgung nützt nichts, wenn
das ohmsche Gesetz keinen Stromfluss zulässt. Die folgende Tabelle enthält typische Testergebnisse, die zeigen, welche
LS-Schalter mit B- und C-Charakteristik magnetisch auslösen, je nach Drahtquerschnitt und Drahtlänge.
*)Bild 22-7 Prüfschaltung

Power Supply

AC

MCB

Load

+

+
Wire length

S1

Maximale Drahtlänge für eine schnelle (magnetische) Auslösung:
0,75mm²
1,0mm²
1,5mm²2,5mm²
C-2A
29m
39m
56m
86m
C-3A
26m
34m
49m
76m
C-4A
16m
21m
29m
46m
C-6A
3m
5m
7m
8m
C-8A
1m
2m
2m
3m
C-10A
1m
1m
1m
1m

-

DC -

B-6A
B-10A
B-13A
B-16A

S1... Fault simulation switch

18m
4m
3m
1m

23m
6m
5m
1m

31m
7m
6m
1m

54m
13m
11m
2m

*)
Vergessen Sie nicht, die Distanz zur Last (oder Leitungslänge) doppelt zu berücksichtigen, wenn Sie die gesamte Leitungslänge berechnen(Plus- und Minusleitung).

22.7. SERIENSCHALTUNG
Unit A
Stromversorgungen des gleichen Typs können in Reihe geschaltet werden, um die
AC
Ausgangsspannungen zu erhöhen. Es können so viele Geräte in Reihe geschaltet+
werden wie nötig, solange die Summe der Ausgangsspannungen nicht mehr als
150Vdc beträgt. Spannungen mit einem Potential über 60Vdc sind keine SchutzDC
kleinspannungen mehr und können gefährlich sein. Solche Spannungen müssen
+mit einem Berührungsschutz installiert werden.
Unit B
Load
AC
Vermeiden Sie Rückflussspannung (z. B. von einem bremsenden Motor oder einer+
Batterie), die an die Ausgangsklemmen angelegt wird.
Halten Sie zwischen zwei Stromversorgungen einen Einbauabstand von 15mmDC
(links/rechts) ein und installieren Sie die Stromversorgungen nicht übereinander.
Verwenden Sie in Reihe geschaltete Stromversorgungen nur in der standardmäßigen Einbaulage (Eingangsklemmen an der
Geräteunterseite).
Denken Sie daran, dass Ableitstrom, elektromagnetische Störungen, Einschaltstrom und Oberwellen bei Verwendung mehrerer Stromversorgungen zunehmen.

April 2017 / Rev. 2.1 DS-QT20.241-DE
Alle Parameter gelten bei 24V, 20A, 3x 400Vac, 50Hz, symmetrischen Netzspannungen, +25°C Umgebungstemperatur
und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

24/27

QT20.241, QT20.241-C1
24V, 20A, DREI-PHASEN-EINGANG

Q-Serie22.8. PARALLELBETRIEB ZUR LEISTUNGSERHÖHUNG
Stromversorgungen der gleichen Serie (Q-Serie) können parallel geschaltet
Unit Awerden, um die Ausgangsleistung zu erhöhen. Die Einstellung der AusgangsAC
spannung muss auf den gleichen Wert (±100mV) erfolgen, oder die Werksein+stellung der Geräte kann beibehalten werden.
Werden mehr als drei Geräte parallel geschaltet, wird an jedem Ausgang eineDC
Sicherung oder ein Leitungsschutzschalter mit einer Bemessungsstromstärke+
Unit B
von 25A benötigt. Alternativ kann auch eine Diode oder ein Redundanzmodul
Loadverwendet werden.
AC+
Halten Sie zwischen zwei Stromversorgungen einen Einbauabstand von 15mm(links/rechts) ein und installieren Sie die Stromversorgungen nicht übereinander.
DC
Verwenden Sie nur Stromversorgungen in der standardmäßigen Einbaulage im
Parallelbetrieb (Eingangsklemmen an der Geräteunterseite) und nicht in anderen Einbaulagen oder unter sonstigen Bedingungen, die eine Leistungsrücknahme des Ausgangsstroms erfordern (z. B. Aufstellhöhe, mehr als +60°C ...).
Denken Sie daran, dass Ableitstrom, elektromagnetische Störungen, Einschaltstrom und Oberwellen bei Verwendung mehrerer Stromversorgungen zunehmen.

22.9. PARALLELBETRIEB FÜR REDUNDANZ
Es ist möglich, Stromversorgungen für Redundanzbetrieb parallel zu schalten, um eine bessere Systemverfügbarkeit zu
erreichen. Redundante Systeme erfordern ein bestimmtes Maß an zusätzlicher Leistung, um die Last zu bedienen, falls ein
Netzgerät ausfällt. Die einfachste Methode besteht darin, zwei Stromversorgungen parallel zu schalten. Dies wird als 1+1Redundanz bezeichnet. Falls eine Stromversorgung ausfällt, kann die andere automatisch ohne Unterbrechung den Laststrom liefern. Redundante Systeme für einen höheren Leistungsbedarf werden üblicherweise nach dem
N+1-Verfahren aufgebaut. So werden beispielsweise fünf Stromversorgungen, von denen jede für 20A ausgelegt ist, parallelgeschaltet, um ein redundantes System mit 80A aufzubauen. Für die N+1-Redundanz gelten die gleichen
Einschränkungen wie für die Erhöhung der Ausgangsleistung, siehe auch Kapitel 22.8.
Bitte beachten Sie folgende Punkte: Dieses einfache Verfahren zum Aufbau eines redundanten Systems deckt keine Ausfälle wie beispielsweise einen internen Kurzschluss an der Sekundärseite der Stromversorgung ab. In einem solchen Fall
wird das defekte Gerät zu einer Last für die übrigen Stromversorgungen und die Ausgangsspannung kann nicht mehr aufrechterhalten werden. Dies kann vermieden werden, indem Redundanzmodule verwendet werden, die Entkopplungsvorrichtungen (Dioden oder MOSFETs) enthalten. Weitere Informationen und Verdrahtungskonfigurationen finden Sie in Kapitel
21.4.
Empfehlungen für den Aufbau redundanter Stromversorgungssysteme:a) Verwenden Sie separate Eingangssicherungen für jede Stromversorgung. Eine separate Stromquelle möglichst fürjedes Netzteil erhöht die Zuverlässigkeit des redundanten Systems.
b) Überwachen Sie die einzelnen Netzgeräte. Benutzen Sie dementsprechend den DC-OK-Relaiskontakt der Stromversorgung QT20.
c)
Es ist wünschenswert, die Ausgangsspannungen aller Geräte auf den gleichen Wert (± 100mV) zu setzen oder auf derWerkseinstellung zu belassen.

22.10. INDUKTIVE UND KAPAZITIVE LASTEN
Das Gerät ist für die Versorgung aller Arten von Lasten ausgelegt, einschließlich kapazitiver und induktiver Lasten.

April 2017 / Rev. 2.1 DS-QT20.241-DE
Alle Parameter gelten bei 24V, 20A, 3x 400Vac, 50Hz, symmetrischen Netzspannungen, +25°C Umgebungstemperatur
und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

25/27

QT20.241, QT20.241-C1
24V, 20A, DREI-PHASEN-EINGANG

Q-Serie22.11. RÜCKSPEISENDE LASTEN
Lasten wie bremsende Motoren oder Induktivitäten können Spannung zur Spannungsversorgung rückspeisen.
Dieses Merkmal wird auch als Rückspeisefestigkeit oder Widerstandsfähigkeit gegen die Gegen-EMK bezeichnet. (Elektro
Magnetische Kraft).
Diese Stromversorgung ist beständig und weist keine Fehlfunktion auf, wenn eine Last Spannung zur Stromversorgung rückspeist. Es ist unerheblich, ob die Stromversorgung ein- oder ausgeschaltet ist.
Die maximal zulässige Rückspeisespannung beträgt 34Vdc. Die absorbierende Energie kann anhand des eingebauten Ausgangskondensators berechnet werden, der in Kapitel 6 angegeben ist.

22.12. VERWENDUNG IN EINEM DICHTEN GEHÄUSE
Wenn die Stromversorgung in ein dicht verschlossenes Gehäuse eingebaut wird, ist die Temperatur im Innern desGehäuses höher als außerhalb des Gehäuses. In diesem Fall gilt die Temperatur im Innern des Gehäuses als die Umgebungstemperatur für die Stromversorgung.
Die folgenden Messergebnisse können als Referenz für die Abschätzung des Temperaturanstiegs im Innern des Gehäuses
verwendet werden.
Die Stromversorgung ist in der Mitte des Gehäuses platziert. Es befinden sich keine anderen wärmeerzeugenden Elemente
im Gehäuse
Gehäuse:Rittal Typ IP66 Gehäuse PK 9519 100, Kunststoff, 180 x 180 x 165mm
Last:
24V, 16A; (= 80%) Last befindet sich außerhalb des Gehäuses
Eingang:3 x 400Vac
Temperatur im Gehäuseinnern:+55,9°C (gemessen in der Mitte auf der rechten Seite derStromversorgung mit einem Abstand von 2cm)
Temperatur außerhalb des Gehäuses:+24,9°C
Temperaturanstieg:
31,0K

April 2017 / Rev. 2.1 DS-QT20.241-DE
Alle Parameter gelten bei 24V, 20A, 3x 400Vac, 50Hz, symmetrischen Netzspannungen, +25°C Umgebungstemperatur
und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

26/27

QT20.241, QT20.241-C1
24V, 20A, DREI-PHASEN-EINGANG

Q-Serie22.13. EINBAULAGEN
Einbaulagen, die von der Standardeinbaulage abweichen, erfordern eine Verringerung der Dauerausgangsleistung oder eine
Begrenzung der maximal zulässigen Umgebungstemperatur. Das Ausmaß der Reduzierung wirkt sich auf
die Lebenserwartung der Stromversorgung aus. Daher finden Sie nachstehend zwei verschiedene Kennlinien für die Leistungsrücknahme:
Kennlinie A1
Empfohlener Ausgangsstrom.
Kennlinie A2
Max. zulässiger Ausgangsstrom (führt zu etwa der halben Lebenserwartung von A1).
Bild 22-8
Einbaulage A(StandardEinbaulage)

Output Current
OUTPUT

20A
16
12
8
4
0
10

Power
SupplyINPUTBild 22-9
Einbaulage B(Auf dem Kopf
stehend)

20

30

40

50

60°C

INPUT

20A
16
12
8
4
0
10

A2
A1
Ambient Temperature

20

30

40

50

60°C

Power
SupplyOUTPUT

Output Current

20A
16
12
8
4
0
10

A2
A1

Ambient Temperature

20

30

40

50

60°C

Output Current

OUTPUT

Power
Supply

INPUT

20A
16
12
8
4
0
10

A2
A1
Ambient Temperature

20

30

40

50

60°C

INPUT

Power
SupplyOutput Current

OUTPUT

Bild 22-12
Einbaulage E(Horizontal gegenden Uhrzeigersinn)

Ambient Temperature

Output Current

Bild 22-10
Einbaulage C(Tischmontage)

Bild 22-11
Einbaulage D(Horizontal im
Uhrzeigersinn)

A1

20A
16
12
8
4
0
10

A2
A1
Ambient Temperature

20

30

40

50

60°C

April 2017 / Rev. 2.1 DS-QT20.241-DE
Alle Parameter gelten bei 24V, 20A, 3x 400Vac, 50Hz, symmetrischen Netzspannungen, +25°C Umgebungstemperatur
und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

27/27