注) 280(180～600)

This document contains proprietary information and shall not be reproduced or disclosed in whole
or in part or used for any purpose, without the direct prior consent of Nabtesco Corporation.

検出装置配線

ブレーカ

戸袋用警告ラベル
注2

内部
側FL+600補助光電センサー

引手錠

デッドボルト芯

電源スイッチ
(別途)

外部
側

(HH)

注1

PCEの場合自動ドアステッカー
注1
引手高さ(FL+1000)

電源AC100V5A
D種接地線含む
エンジンケース内まで(別途)

283

振れ止め

FLFL

注記

10

警告ラベル

耐火壁

(DH)

耐熱強化ガラス(H)

ブレーカ

内蔵型センサー電源スイッチ(別途)

20

防火戸自動閉鎖装置閉鎖指令信号(別途)リセット信号(別途)DC24V±20% 4mA 0.5秒以上（PCEの場合）(無電圧a接点0.5秒以上60秒未満)
又はリセットスイッチ信号(オプション)

電源AC100V5A
D種接地線含むエンジンケース内まで(別途)注) 237(237～500)

防火戸自動閉鎖装置閉鎖指令信号(別途)DC24V±10% 0.7A
2秒以上（NFA-PC1の場合）

検出装置配線

この文書に関する権利はナブテスコ㈱に帰属するものであり、ナブテスコ㈱の承諾なしに複製、開示または使用することを禁止します。

振れ止め

注1.
警告ラベル、自動ドアステッカーを貼り付けてください。
注2.戸袋用警告ラベルは、FL+750～1750mmの高さ（ラベルの中心一枚以上貼り付けてください。
注3.安全のため、Y≧200mmを確保すること。
上記対応が困難な場合は、防護柵を設置する等の別方策を実施
し縦枠有りの場合は、Y≧50mmとすること。(安全上25㎜以上且つ、であるが機器の納まりで必要)

外観図(右勝手)内部側(DW)

3YDS

注315

仕様一覧表
有効開口W

認(框見付)+25以上

開口間口W25注) 237(237～500)

外部側

検出装置配線

ブレーカ

ブレーカ

内蔵型センサー耐熱強化ガラス

耐火壁

電源AC100V5A
D種接地線含む
エンジンケース内まで
(別途)

注1

PCEの場合自動ドアステッカー
注1

戸袋用警告ラベル
注2FL+600

錠

283

振れ止めFL内部側
DS(框見付)+25以上

開口間口W
25Y

注350以上

15

有効開口W

(W)

表面仕上げ（標準）ヘアライン仕上
鏡面仕上
バイブレーション仕上

耐作動風速(m/s)

15以下

ガラス仕様

耐熱強化ガラス6.5mm

型式
閉鎖指令信号型式
防火戸駆動装置
閉鎖指令信号型式
閉鎖指令信号平均開閉速度
所要電源容量（常用電源）
周囲温度、湿度
使用周囲環境電磁界イミュニティ

V-FP-PCE型
DC24V±20%、 4mA、 0.5秒以上
V-FP-NFA-PC1型
DC24V±10%、 0.7A、 2秒以上
V-FP-NFA型
閉鎖機能なし0.4m/s以下
AC100V、 5A-10℃～50℃、20%～90%RH
工業環境 (JIS C 61000-6-2)

内部
側FL

ご注意

振れ止め(DW)

ドアの開閉タ イプ
W(mm)
H(mm)
開口間口W(mm)
DW(mm)
建具表面材質防火設備 EB-2043(2)複合防火設備 CAS-1037
縦枠有り片引き戸
戸尻側縦枠無し片引き戸
注）1340～2400
1800～2400
750～1200
注）807～1257
ステンレス(SUS304)

注）機器の構成によって製作可能寸法の範囲が異なりますので、NABCOの正規代理店へ必ずお問い合せください。

外観図(右勝手)3

外部側

補助光電センサー

引手

デッドボルト芯

電源スイッチ
(別途)

号

10

警告ラベル

引手高さ(FL+1000)

電源スイッチ
(別途)

電源AC100V5A
D種接地線含む
エンジンケース内まで(別途)(HH)

防火戸自動閉鎖装置閉鎖指令信号(別途)リセット信号(別途)DC24V±20% 4mA 0.5秒以上（PCEの場合）(無電圧a接点0.5秒以上60秒未満)
又はリセットスイッチ信号(オプション)番20

防火戸自動閉鎖装置閉鎖指令信号(別途)DC24V±10% 0.7A
2秒以上（NFA-PC1の場合）(H)

検出装置配線

(DH)

25

認定
仕様寸法

注) 280(180～600)(W)

定1.本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
2.詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

V-FEB1101/FEC1101
納まり参考図一覧表
尺度 1:20

321
初版
改訂No.

ナブ2021.07.01
2019.08.01
2019.04.01
2018.12.01
改訂日

番号 ＮＯ．

外部側

1DK201607

注) 280(180～600)

This document contains proprietary information and shall not be reproduced or disclosed in wholeor in part or used for any purpose, without the direct prior consent of Nabtesco Corporation.

注) 237(237～500)

リセット信号(別途)(無電圧a接点0.5秒以上60秒未満)
又はリセットスイッチ信号(オプション)20

防火戸自動閉鎖装置閉鎖指令信号(別途)DC24V±10% 0.7A
2秒以上（NFA-PC1の場合）

防火戸自動閉鎖装置閉鎖指令信号(別途) 検出装置配線
DC24V±20% 4mA 0.5秒以上（PCEの場合）

検出装置配線ブレーカ

この文書に関する権利はナブテスコ㈱に帰属するものであり、ナブテスコ㈱の承諾なしに複製、開示または使用することを禁止します。

内蔵型センサー

警告ラベル 注1

警告ラベル 注1
自動ドアステッカー 注1

引手

補助光電センサー

振れ止め
デッドボルト芯

戸袋用警告ラベル
注2

電源スイッチ
(別途)

外部
側

FLFL

振れ止め

280 280
3

内部
側

注記

10

自動ドアステッカー 注1

FL+600

PCEの場合電源AC100V5A
D種接地線含む
エンジンケース内まで(別途)(HH)

耐熱強化ガラス(DH)

耐熱強化ガラス

引手高さ(FL+1000)

電源スイッチ
(別途)

電源AC100V5A
D種接地線含む
エンジンケース内まで(別途)

(H)

ブレーカ

注1.
警告ラベル、自動ドアステッカーを貼り付けてください。
注2.戸袋用警告ラベルは、FL+750～1750mmの高さ（ラベルの中心一枚以上貼り付けてください。
注3.安全のため、Y≧200mmを確保すること。
上記対応が困難な場合は、防護柵を設置する等の別方策を実施
し縦枠有りの場合は、Y≧50mmとすること。(安全上25㎜以上且つ、であるが機器の納まりで必要)

デッドボルト芯

外観図
内部側
3Y

注3(DW)

DS(DW)

DS

Y

注3

仕様一覧表
認(框見付)+25以上(框見付)+25以上

有効開口W

(W)

25

外部側

防火戸自動閉鎖装置閉鎖指令信号(別途) 検出装置配線
DC24V±20% 4mA 0.5秒以上（PCEの場合）

注) 237(237～500)

防火戸自動閉鎖装置閉鎖指令信号(別途)DC24V±10% 0.7A
2秒以上（NFA-PC1の場合）リセット信号(別途)(無電圧a接点0.5秒以上60秒未満)
又はリセットスイッチ信号(オプション)

検出装置配線

ブレーカ

認
定
仕様
寸法番号

ドアの開閉タ イプ
W(mm)
H(mm)
開口間口W(mm)
DW(mm)
開口間口Ｗ × H (m2)
建具表面材質2025注) 280(180～600)

開口間口W

定

表面仕上げ（標準）ヘアライン仕上
鏡面仕上
バイブレーション仕上

耐作動風速(m/s)

15以下

ガラス仕様

耐熱強化ガラス6.5mm

型式
閉鎖指令信号型式
防火戸駆動装置
閉鎖指令信号型式
閉鎖指令信号平均開閉速度
所要電源容量（常用電源）
周囲温度、湿度
使用周囲環境電磁界イミュニティ

V-FP-PCE型
DC24V±20%、 4mA、 0.5秒以上
V-FP-NFA-PC1型
DC24V±10%、 0.7A、 2秒以上
V-FP-NFA型閉鎖機能なし
0.4m/s以下
AC100V、 5A-10℃～50℃、20%～90%RH
工業環境 (JIS C 61000-6-2)

内蔵型センサー

自動ドアステッカー 注1

引手

補助光電センサー

振れ止め
デッドボルト芯

280 2803

戸袋用警告ラベル
注2

電源スイッチ
(別途)

ご注意

振れ止め

1.本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
2.詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

3(框見付)+25以上(DW)

(DW)

有効開口W
開口間口W
(W)

外部側

注）機器の構成によって製作可能寸法の範囲が異なりますので、NABCOの正規代理店へ必ずお問い合せください。

デッドボルト芯

内部側
DS

内部
側FLFL

外観図

Y 注350以上

外部側(HH)

自動ドアステッカー 注1

FL+600

PCEの場合警告ラベル 注1

10警告ラベル 注1

電源AC100V5A
D種接地線含む
エンジンケース内まで(別途)(H)

耐熱強化ガラス

引手高さ(FL+1000)

電源スイッチ
(別途)

耐熱強化ガラス(DH)

ブレーカ
電源AC100V5A
D種接地線含む
エンジンケース内まで(別途)

防火設備 EB-2053
複合防火設備 CAS-1045
縦枠有り両引き戸
縦枠無し両引き戸注）
2200～4800
1800～2400（防火設備EB-2053 ） 1000～2400（複合防火設備 CAS-1045） 1219～2400（防火設備EB-2053 ） 558.5～1258.5
注）（複合防火設備 CAS-1045） 668～1258.5（複合防火設備 CAS-1045のみ） 2.93～5.76
ステンレス(SUS304)

DS(框見付)+25以上

V-FEB1102/FEC1102 ナブ
納まり参考図一覧表
尺度 1:20

Y 注3
50以上

321
初版
改訂No.

2021.07.01
2019.08.01
2019.04.01
2018.12.01
改訂日

番号 ＮＯ．

1DK201608

This document contains proprietary information and shall not be reproduced or disclosed in whole
or in part or used for any purpose, without the direct prior consent of Nabtesco Corporation.

この文書に関する権利はナブテスコ㈱に帰属するものであり、ナブテスコ㈱の承諾なしに複製、開示または使用することを禁止します。

検出装置配線
防火戸自動閉鎖装置閉鎖指令信号(別途)リセット信号(別途)DC24V±20% 4mA 0.5秒以上（PCEの場合）(無電圧a接点0.5秒以上60秒未満)
又はリセットスイッチ信号(オプション)ブレーカ

電源AC100V5A
D種接地線含む
エンジンケース内まで(別途)注) 280(180～600)

PCEの場合注) 240(240～500)

防火戸自動閉鎖装置閉鎖指令信号(別途)DC24V±10% 0.7A
2秒以上（NFA-PC1の場合）

無目付けセンサー20電源スイッチ(別途)検出装置配線

注記

戸袋用警告ラベル注2

補助光電センサー
FL+600錠

デッドボルト芯

283

振れ止め

FL

振れ止め

内部側(DW)

DSY

注315

有効開口W

(框見付)+25以上

開口間口W
25(W)

内部
側FL

外観図(右勝手)3

注1.
警告ラベル、自動ドアステッカーを貼り付けてください。
注2.戸袋用警告ラベルは、FL+750～1750mmの高さ（ラベルの中心一枚以上貼り付けてください。
注3.安全のため、Y≧200mmを確保すること。
上記対応が困難な場合は、防護柵を設置する等の別方策を実施し且つ、Y≧50mmとすること。(安全上25㎜以上であるが機器の納まりで必要)

仕様一覧表
認

10

引手

電源スイッチ
(別途)

外部
側(HH)

注1

自動ドアステッカー
注1
引手高さ(FL+1000)

電源AC100V5A
D種接地線含む
エンジンケース内まで(別途)

FL+900警告ラベル

耐熱強化ガラス(DH)

耐熱強化ガラス

(H)

ブレーカ

25

認
定
仕様寸
法定番号

ドアの開閉タ イプ
W(mm)
H(mm)
開口間口W(mm)
DW(mm)
建具表面材質防火設備 EB-2043(1)
複合防火設備 CAS-1041
片引き戸（片袖窓付き）
注）
1340～2400
1800～2400
750～1200
注）807～1257
ステンレス(SUS304)

表面仕上げ（標準）ヘアライン仕上
鏡面仕上
バイブレーション仕上

耐作動風速(m/s)

15以下

ガラス仕様

耐熱強化ガラス6.5mm

型式
閉鎖指令信号型式
防火戸駆動装置
閉鎖指令信号型式
閉鎖指令信号平均開閉速度
所要電源容量（常用電源）
周囲温度、湿度
使用周囲環境電磁界イミュニティ

V-FP-PCE型
DC24V±20%、 4mA、 0.5秒以上
V-FP-NFA-PC1型
DC24V±10%、 0.7A、 2秒以上
V-FP-NFA型
閉鎖機能なし0.4m/s以下
AC100V、 5A-10℃～50℃、20%～90%RH
工業環境 (JIS C 61000-6-2)

注）機器の構成によって製作可能寸法の範囲が異なりますので、NABCOの正規代理店へ必ずお問い合せください。

外部側ご注意1.本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
2.詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

V-FEB1103/FEC1103
納まり参考図一覧表
尺度 1:20

321
初版
改訂No.

ナブ2021.07.01
2019.08.01
2019.04.01
2018.12.01
改訂日

番号 ＮＯ．

1DK201610

This document contains proprietary information and shall not be reproduced or disclosed in wholeor in part or used for any purpose, without the direct prior consent of Nabtesco Corporation.

この文書に関する権利はナブテスコ㈱に帰属するものであり、ナブテスコ㈱の承諾なしに複製、開示または使用することを禁止します。

検出装置配線
防火戸自動閉鎖装置閉鎖指令信号(別途)リセット信号(別途)DC24V±20% 4mA 0.5秒以上（PCEの場合）(無電圧a接点0.5秒以上60秒未満)
又はリセットスイッチ信号(オプション)

電源AC100V5A
D種接地線含む
エンジンケース内まで(別途)

電源スイッチ(別途)注) 280(180～600）

ブレーカ

PCEの場合注) 240(240～500)

防火戸自動閉鎖装置閉鎖指令信号(別途)DC24V±10% 0.7A
2秒以上（NFA-PC1の場合）

20

無目付けセンサー
検出装置配線ブレーカ

警告ラベル 注1

自動ドアステッカー 注1

自動ドアステッカー 注1

デッドボルト芯

280 2803

電源スイッチ
(別途)

外部
側

注1.
警告ラベル、自動ドアステッカーを貼り付けてください。
注2.戸袋用警告ラベルは、FL+750～1750mmの高さ（ラベルの中心）一枚以上貼り付けてください。
注3.安全のため、Y≧200mmを確保すること。
上記対応が困難な場合は、防護柵を設置する等の別方策を実施し且つ、Y≧50mmとすること。(安全上25㎜以上であるが機器の納まりで必要)

内部側仕様一覧表
認

FL

FL
10

振れ止め

戸袋用警告ラベル
注2

FL+600引手

補助光電センサー

引手高さ(FL+1000)

警告ラベル 注1

電源AC100V5A
D種接地線含む
エンジンケース内まで(別途)(HH)

耐熱強化ガラス(DH)

耐熱強化ガラス

FL+900

耐熱強化ガラス(H)

注記
耐熱強化ガラス

振れ止め
デッドボルト芯

外観図

内部側

認
定
仕様
寸
法

定番号

ドアの開閉タ イプ
W(mm)
H(mm)
開口間口W(mm)
DW(mm)
W × Ｈ (m2)
建具表面材質防火設備 EB-2048
複合防火設備 CAS-1049
両引き戸（両袖窓付き）
注）
2200～4800
1800～2400
1000～2400
558.5～1258.5 注）（複合防火設備 CAS-1049のみ） 4.37 ～ 11.5ステンレス(SUS304)

表面仕上げ（標準）ヘアライン仕上
鏡面仕上
バイブレーション仕上

耐作動風速(m/s)

15以下ガラス仕様耐熱強化ガラス6.5mm

型式
閉鎖指令信号型式
防火戸駆動装置
閉鎖指令信号型式
閉鎖指令信号平均開閉速度
所要電源容量（常用電源）
周囲温度、湿度
使用周囲環境電磁界イミュニティ

V-FP-PCE型
DC24V±20%、 4mA、 0.5秒以上
V-FP-NFA-PC1型
DC24V±10%、 0.7A、 2秒以上
V-FP-NFA型
閉鎖機能なし0.4m/s以下
AC100V、 5A-10℃～50℃、20%～90%RH
工業環境 (JIS C 61000-6-2)

3
Y

注3

DS(框見付)+25以上(DW)

(DW)

有効開口W

DS

Y

注3(框見付)+25以上

開口間口W
25(W)

25

外部側ご注意注）機器の構成によって製作可能寸法の範囲が異なりますので、NABCOの正規代理店へ必ずお問い合せください。

1.本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
2.詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

V-FEB1104/FEC1104
納まり参考図一覧表
尺度 1:20

3
21
初版
改訂No.

ナブ
2021.07.01
2019.08.01
2019.04.01
2018.12.01
改訂日

番号 ＮＯ．

1DK201619