形式：CX-RS8
リニアライザ：標準装備
RUN表示ランプ：赤／緑2色LED
内部通信バス1正常時、赤色点灯
内部通信バス2正常時、緑色点灯
バス1およびバス2が共に正常な場合は赤色と緑色が同時に点灯し橙色となります。
ERR表示ランプ：赤／緑2色LED
バーンアウト発生時、赤色点灯
正常動作時、緑色点灯■適用圧着端子サイズ (M3ねじ）

リモートI／O変換器 CX シリーズ
測温抵抗体入力カード（絶縁8点）
27.5

CATOX用1303max

4min

1096max

φ3.2（mm）

12max

（mm）

形式：CX－RS8①
入力仕様
ご注文時指定事項

許容導線抵抗：1線あたり100Ω以下
入力検出電流：1mA以下

・形式コード：CX－RS8①①は下記よりご選択ください。
（例：CX－RS8W）

入力可能範囲測温抵抗体
測定範囲（℃） 精度保証範囲（℃）
Pt 100（JIS 97、IEC） -240 〜 +900-200 〜 +850
Pt 100（JIS 89）-240 〜 +900-200 〜 +660
JPt 100（JIS 89）-236 〜 +560-200 〜 +510
Pt 50 Ω（JIS 81）-236 〜 +700-200 〜 +649
Ni 100-100 〜 +252
-80 〜 +250
Cu 10（25℃）-212 〜 +312
-50 〜 +250
Cu 50-100 〜 +200
-50 〜 +150

入力点数
8：8点入力①通信

バーンアウト時は、各測温抵抗体の測定範囲の最大値（上方）または最小値（下方）となります。

S：シングル
W：2重化

機器仕様

設置仕様

接続方式
・内部通信バス：ベース（形式：CX－BS□）に接続
・入力信号：M3ねじ端子接続（締付トルク0.5N・m）
・内部電源：ベース（形式：CX－BS□）より供給
推奨圧着端子：R1.25－3（日本圧着端子製造、ニチフ）（スリーブ付圧着端子は使用不可）（適用圧着端子サイズの図を参照）
・適用電線サイズ：0.3～0.5mm2端子ねじ材質：鉄にニッケルメッキ
アイソレーション：入力1－入力2－入力3－入力4－入力5－
入力6－入力7－入力8－内部通信バス・内部電源間入力の種類：側面のディップスイッチにより4点ごとに設定
温度単位：摂氏（℃）、華氏（゜F）または絶対温度を側面ディップ
スイッチにより設定
変換速度設定：側面ディップスイッチにより設定
バーンアウト：上方または下方を側面のディップスイッチにより設
定使用温度範囲：-10～+55℃
使用湿度範囲：30～90%RH（結露しないこと）
使用周囲雰囲気：腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
取付：ベース（形式：CX－BS□）に取付
質量：約250g

性能
変換精度：±1.0℃（Cu10（25℃）は±3.0℃）
変換速度：250ms／1s
変換データ
・温度単位が℃または絶対温度：実量値×10の整数
・温度単位が°F：実量値の整数
占有エリア：8消費電流：100mA
温度係数：±0.015％／℃
バーンアウト時間：2s以下

CX-RS8仕様書
https://www.m-system.co.jp/

NS-A567 Rev.1 Page 1/5

形式：CX-RS8
絶縁抵抗：100MΩ以上／500V DC
耐電圧：入力1－入力2－入力3－入力4－入力5－入力6－
入力7－入力8－内部通信バス・内部電源間
1000V AC 1分間
供給電源－FG間（電源カードにて絶縁）
2000V AC 1分間パネル図
■側面図

■前面図
②RUN表示ランプ
15③ERR表示ランプ①各種設定用ディップスイッチ
SW1
12345678SW2
12345678ON

測温抵抗体
入力信号 1〜4（SW1）12
または入力信号 5〜8（SW2）34161718

SW319

バーンアウト2021

温度単位22

変換速度23ON242526

ON27281234567891011121314■ディップスイッチの設定（＊）は工場出荷時の設定
本体側面にあるディップスイッチにて、4 点ごとの測温抵抗体、バーンアウト、温度単位および変換速度を設定することができます。
●測温抵抗体設定（SW1-1 〜 4、SW2-1 〜 4）1

入力信号 1〜4（SW1）
入力信号 5〜8（SW2）
234

OFF

OFF

OFF

OFF

ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF

OFF
ON
ONOFF
OFF
OFF

OFF
OFF
OFF
ON
ONOFF

OFFOFF
OFF
OFF
OFF
ON

●バーンアウト設定（SW3-1）

Pt 100（＊）（JIS 97、IEC）
Pt 100（JIS 89）
JPt 100（JIS 89）
Pt 50 Ω（JIS 81）
Ni 100
Cu 10（25℃）
Cu 50

バーンアウト
上方（＊）
下方

SW3-1
OFF
ON

測温抵抗体の種類●温度単位設定（SW3-2、3）
SW32
OFF
ON
OFF3OFFOFF
ON

温度単位℃（＊）℉
K（絶対温度）●変換速度設定（SW3-4）
SW3-4OFFON

変換速度250 ms（＊）
1s注）SW1-5 〜 8、SW2-5 〜 8 は未使用のため、必ずにして下さい。

CX-RS8仕様書
https://www.m-system.co.jp/

OFFNS-A567 Rev.1 Page 2/5

形式：CX-RS8
外形寸法図（単位：mm）・端子番号図
27.516171813019202122232425262728

123456728ーM3
端子ねじ891011121314端子カバー

CX-RS8仕様書
https://www.m-system.co.jp/

位置決めガイド
回転軸6.215109

NS-A567 Rev.1 Page 3/5

形式：CX-RS8
ブロック図・端子接続図
各種設定用
RUN表示 ERR表示
ランプ ランプ ディップスイッチ

測温抵抗体

1B

2B

3測温抵抗体入力信号 2A4B

5B6A7B8B

9測温抵抗体入力信号 4A10B

11B

12測温抵抗体

入力信号 5A

15B

16B

17測温抵抗体

入力信号 6A

18B

19B

20測温抵抗体

入力信号 7A

21B

22B

23測温抵抗体

入力信号 8力路

入回

通信回路

電源回路

力路

内部通信バス 1内部通信バス 2 ※1

内部電源131427測温抵抗体

入力信号 3入回

コネクタ

入力信号 1

AA

24B

25

B

26

入回

力路

入回

力路

28制御回路
入回

力路

入回

力路

入回

力路

入回

力路

※1、2重化通信形のときのみ付きます。
■未使用入力の処理
使用しない入力には下記のように、抵抗器を入力端子に接続して下さい（設定する測温抵抗体に合わせて下さい。
Pt 100ならば100Ω、Pt 50Ωならば50Ωを接続して下さい）。
入力信号 1

入力信号 2

入力信号 3

入力信号 4147102581136912入力信号5入力信号6入力信号 7入力信号 8151821241619222517202326

未使用の入力端子に抵抗器が接続されていない場合、ERR表示ランプが赤色に点灯し、PLC等にバーンアウトフラグがセットされます。
コンフィギュレータソフトウェア（形式：R3CON）を用いることにより、未使用入力の処理を行わずに、未使用入力の設定が可能です。

CX-RS8仕様書
https://www.m-system.co.jp/NS-A567 Rev.1 Page 4/5

形式：CX-RS8●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
お問合わせ先ホットライン：0120-18-6321

CX-RS8仕様書
https://www.m-system.co.jp/NS-A567 Rev.1 Page 5/5