Система
радиоуправления
освещением

Ethernet-шлюз
PR1132Руководство по эксплуатации

Содержание
Глава 1. Введение........................................................................3
1.1 Общие сведения..................................................................3
1.2 Основные функции...............................................................3
1.3 Технические характеристики..............................................3
1.4 Комплектность.....................................................................4Глава 2. Установка и подключение.............................................4
2.1 Описание передней панели...............................................4
2.2 Описание задней панели....................................................4
2.3 Установка и подключение устройства..................................5
2.4 Рекомендации по установке...............................................6
Глава 3. Настройка устройства...................................................7
3.1 Доступ к интерфейсу управления.........................................7
3.2 Установка сетевых настроек...............................................93.3 Настройк а к анал ов/групп управления.............................10
3.4 Привязк а/отвязк а к аналов управления............................13
3.5 Настройк а датчиков..........................................................14
3.6 Настройк а времени...........................................................15
Глава 4. Системные настройки.................................................16
4.1 Обновление веб-интерфейса...........................................16
4.2 Импорт/экспорт настроек..................................................17
4.3 Сброс сетевых настроек..................................................17Глава 5. Таймеры.......................................................................18
5.1 Общие сведения о таймерах............................................18
5.2 Настройк а таймеров.........................................................18
5.3 Использование таймеров в управлении..........................20Глава 6. Обновление ПО...........................................................21
6.1 Обновление ПО шлюза..............................................................21
6.2 Совместимость ПО и веб-интерфейса............................22Глава 7. Описание API...............................................................22
7.1 API для передачи команд управления.............................22
7.2 API для приема информации с датчиков........................24Глава 8. Гарантийные обязательства.......................................26
8.1 Гарантийные обязательства.............................................26
8.2 Свидетельство о приемке.................................................262

Глава 1. Введение
1.1 Общие сведения
Ethernet-шлюз PR1132 предназначен для управления системой nooLiteчерез локальную компьютерную сеть ethernet. Управление осуществляется через
веб-браузер любого устройства (компьютера, смартфона, планшета), которое
находится в этой же сети. Возможность подключения в сеть нескольких шлюзов
позволяет организовать управление системой nooLite на больших площадях, гденет возможности использовать обычные пульты-радипередатчики из-занедостаточной дальности действия. При наличии в системе nooLite датчиков
температуры или датчиков температуры/влажности шлюз также позволяет
отображать их показания. Благодаря наличию открытого API шлюз можно
использовать в собственных системах «Умного Дома».

1.2 Основные функцииџ Управление силовыми блоками системы nooLite.
џ Отображение информации с датчиков температуры/влажности (до 4 датчиков).
џ 32 независимых канала управления.
џ Распределение каналов и датчиков по группам (до 16 групп).
џ 8 независимых недельных таймеров.
џ Автоматическое обновление времени.
џ Импорт/экспорт пользовательских настроек.
џ Возможность обновления встроенного программного обеспечения (ПО) ивеб-интерфейса.
џ Кроссплатформенный и кроссбраузерный веб-интерфейс, адаптированный дляиспользования на мобильных устройствах.
џ Поддержка API для передачи команд управления через HTTP запросы.

1.3 Технические характеристики
Количество независимых каналов управления
Количество отображаемых датчиков
Сетевой интерфейс
Напряжение питания*Потребляемая мощность
Частота радиопередатчика
Мощность радиопередатчика
Максимальное расстояние до силового блока
Погрешность хода внутренних часов
Ресурс элемента питания внутренних часов
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур при хранении и транспортировке* с использованием внешнего блока питания.

3

32
до 4
Ethernet 10BASE-T
220 В, 50 Гц
3,5 Вт
433,92 МГц(± 0,075 МГц)< 5 мВт
100 м< 1 с/сутне менее 5 лет
0... +40°С
-40... +60°С

1.4 Комплектность
1.4.1 Ethernet-шлюз PR1132
1.4.2 Блок питания 220 В /12 В 1,5 А
1.4.3 Антенна
1.4.3 Коммутационный шнур UTP (Patch Cord) , 1 м
1.4.3 Руководство по эксплуатации и паспорт

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Глава 2. Установка и подключение
2.1 Описание передней панелиНа передней панели корпуса шлюза расположен следующий элемент:1
1. Индикатор приема/передачи радиосигнала.
Загорается при подаче питания. Моргает при передаче команд управления, приёме
сигнала с датчиков температуры/влажности.

2.2 Описание задней панелиНа задней панели корпуса шлюза расположены следующие элементы:
2

1

5
3

6

4

1. Гнездо для подключения источника питания.
2. Разъем для подключения к сети Ethernet 10BASE-T.
3. Индикатор состояния сети. При подключенной сети ethernet постоянно горит
зеленым. В режиме обновления ПО прерывисто моргает.
4 . Индикатор приема/передачи данных. Загорается при приеме/передаче данныхпо сети ethernet.
5. Потайная кнопка сброса сетевых настроек (входа в режим обновления ПО).
При работающем шлюзе нажатие более 5 секунд вызывает сброс сетевых настроекна стандартные. При удержании кнопки и подаче питания шлюз входит в режим
обновления ПО.
6. SMA-разъём для подключения передающей антенны.
4

2.3 Установка и подключение устройства
Перед установкой устройства в сеть необходимо подключить к нему антенну иисточник питания. Для этого антенну (1), которая идет в комплекте, необходимо
прикрутить к SMA-разъёму (2), расположенному с задней стороны корпуса. Штекер
источника питания (3), который расположен на конце провода источника питания,устанавливается в гнездо (4) до упора.

4

5

2

Штекер
источника
питания (3)Антенна (1)Подключение устройства в сеть осуществляется через стандартный порт Ethernet
10BASE-T (5) путем соединения его с коммутатором (switch), беспроводным
маршрутизатором (WiFi router), модемом. Соединение осуществляется через
коммутационный шнур, который идет в комплекте. Порты ethernet сетевого
оборудования должны быть совместимы со стандартом 10BASE-T (10 Мбит/с).
2.3.1 Схема подключения шлюза PR1132 в сеть с коммутатором и компьютером

PR1132Коммутатор

Компьютер
2.3.2 Схема подключения шлюза PR1132 в сеть с модемом и компьютером

PR1132Модем(в режиме маршрутизатора)Компьютер
5

2.3.3 Схема подключения шлюза PR1132 в сеть с беспроводным WiFiмаршрутизатором, смартфоном, планшетом, компьютером

Смартфон

WiFiПланшет

WiFi

WiFi

Компьютер

WiFi

PR1132Беспроводной WiFiмаршрутизатор

Компьютер
2.3.4 Схема подключения шлюза PR1132 в сеть с беспроводным WiFiмаршрутизатором, смартфоном, планшетом
Смартфон
Планшет
WiFi

PR1132Беспроводной WiFiмаршрутизатор

WiFi

WiFi

2.4 Рекомендации по установкеПри установке шлюза вместе с беспроводным маршрутизатором, следует
располагать их как можно дальше друг от друга, так как излучение от беспроводной
сети WiFi создает помехи для приема сигнала с датчиков температуры/влажности.
Рекомендованное расстояние между беспроводным маршрутизатором свключенным WiFi и шлюзом PR1132 – не менее 0,5 метра.
6Глава 3. Настройка устройства
3.1 Доступ к интерфейсу управления
Управление и настройка шлюза выполняется через браузер (просмотрщик
интернета). Поскольку шлюз имеет статический IP-адрес, то перед началом
настройки необходимо убедиться, что IP-адрес шлюза и маска подсети (поумолчанию IP-адрес: 192.168.0.168, маска подсети: 255.255.255.0) совместим ссетью, в которую был подключен шлюз. Маска подсети должна быть одинаковой, а вIP-адресе должны совпадать только первые 3 числа, последнее число каждого
устройства в сети должно быть уникальным. IP-адрес и маска подсети
настраиваются в параметрах сетевого адаптера компьютера или в настройках сетибеспроводного маршрутизатора. Для просмотра сетевых настроек компьютера соперационной системой Windows XP, 7, 8 необходимо запустить командную строку ивыполнить в ней команду ipconfig.
Пример настройки сетевых параметров:Сетевые настройки шлюза PR1132:
IP адрес:192.168.0.168
Маска подсети:255.255.255.0Настройки сетевого адаптера компьютера:IP адрес:192.168.0.15
Маска подсети:255.255.255.0Сетевые настройки модема или беспроводного маршрутизатора:IP адрес:192.168.0.1
Маска подсети:255.255.255.0Если в данный момент сеть, в которой находится шлюз, не отвечает этимтребованиям, то доступ к шлюзу может отсутствовать. В дальнейшем сетевые
настройки шлюза можно будет изменить.
Для доступа к шлюзу необходимо запустить браузер и в адресной строке ввести:http://192.168.0.168/.
Если шлюз находится в сети и сетевые настройки выполнены верно, то тогда в окнебраузера откроется страница управления шлюзом.

7На странице управления шлюзом находится 3 вкладки: Управление, Таймеры,Настройки.

Управление - на вкладке расположены группы, в которых находятся элементы
управления каналами и датчики. По умолчанию количество групп - 4. Это значение
может быть увеличено в настройках до 16. В каждой группе может находиться до 8каналов управления и до 4 датчиков.
Название группы

Индикатор
передачи
команды

Элементы управления каналамиДля каждого канала в настройках можно указать его тип (вкл./выкл., диммируемый...)и название. При смене типа канала изменяется и элемент управления.
Помимо элементов управления в группе также может отображаться информация сдатчиков температуры/влажности.

8Таймеры - на вкладке расположены 8 недельных таймеров.

Настройки - на вкладке расположено меню настроек шлюза (настройки групп,каналов, привязка/отвязка, сетевые и прочие настройки).

Внешний вид интерфейса может зависеть от типа браузера. Для работы c вебинтерфейсом шлюза необходимо наличие в браузере поддержки javascript.

3.2 Установка сетевых настроекДля установки сетевых настроек (IP-адрес, маска подсети...) необходимо на вкладке
«Настройки» выбрать пункт «Сеть». После этого откроется страница с настройкой
сети. На ней можно ввести новые значения: IP-адрес, маска подсети, основной
шлюз, адрес предпочитаемого DNS сервера, адрес альтернативного DNS сервера, атакже посмотреть MAC адрес устройства. После внесения изменений в настройки
необходимо нажать кнопку «Сохранить». После этого шлюз перезагрузится и начнёт
9работу с новыми настройками. В случае неудачной настройки сетевые параметры
можно сбросить принудительно на стандартные. Процедура сброса сетевых
настроек на стандартные описана в п. 4.3.
Внешний вид страницы настроек

3.3 Настройка каналов/групп управления
После настройки параметров сети шлюз готов к работе. По умолчанию устройство
настроено следующим образом: в управлении отображаются 4 группы, по 8 каналовв каждой группе, тип всех каналов - «Вкл./Выкл.». Для упрощения процесса
управления можно настроить группы и каналы по своему желанию. При этом каждой
группе и каналу можно назначать произвольное имя, которое в последующем
позволит сделать процесс управления более удобным. Каждой группе желательно
назначать имя комнаты (помещения), в которой будут стоять силовые блоки - «Зал»,«Спальня», «Кухня». А имя канала для управления силовым блоком назначать потипу устройства, которым управляет блок - «Люстра», «Торшер», «Подсветка».
Настройку целесообразнее всего начать с каналов управления, поскольку вдальнейшем их будет проще распределять в группе по названию. Для этого навкладке «Настройка» необходимо выбрать пункт «Каналы». В окне браузера
откроется страница со списком каналов.

10Далее необходимо выбрать настраиваемый канал от 1 до 32. После этого откроется
страница с настройкой выбранного канала.

На странице настройки можно ввести новое имя (до 23 символов) и выбрать типканала. Тип канала влияет на то, какой элемент управления в последующем будет
отображаться в группе у данного канала.
Тип вкл./выкл. - отображаются 2 кнопки, каждая из которых выполняет
включение/выключение силового блока. Данный тип канала следует выбирать длясиловых блоков без диммирования или для управления несколькими силовыми
блоками одновременно.

Тип Диммирование - отображается линейная шкала с 11 кнопками, каждая изкоторых выполняет включение силового блока на уровень яркости. Крайние кнопки
выполняют включение на максимальную яркость (100) или выключение (0). Данныйтип канала следует выбирать для силовых блоков с возможностью диммирования.

Тип Сценарный - отображаются 2 кнопки. Перед именем канала добавляется слово
«Сценарий:». Кнопка «Вызвать» выполняет вызов сценария из памяти силового
блока. Кнопка «Сохранить» выполняет сохранение (запись) сценария в память
силового блока. Данный тип канала следует выбирать при создании сценариев
освещения.

11тип Светодиодный контроллер - отображаются элементы для управления
светодиодным контроллером (силовым блоком SD111-180). Линейная шкала
используется для включения/выключения/установки яркости светодиодной ленты.
Кнопка «Сменить цвет» выполняет переключение между стандартными цветами
RGB светодиодной ленты. Кнопки управления переливом «Запустить» и«Остановить» управляют плавной сменой цвета. Данный тип канала следует
выбирать для управления светодиодным контроллером nooLite SD111-180.

После настройки канала необходимо нажать кнопку «Сохранить». По завершении
настройки каналов следует перейти к распределению их по группам. Для этого навкладке «Настройки» следует выбрать пункт «Группы».

12Затем выбрать ту группу, которая будет настраиваться. Загрузка страницы снастройкой группы может продолжаться около 2-3 секунд.

На странице настройки можно ввести новое имя (до 23 символов) для группы,выбрать каналы, которые будут отображаться в группе в порядке их следования,настроить отображение датчиков и отображение самой группы на вкладке
«Управление». После настройки группы необходимо нажать кнопку «Сохранить».

3.4 Привязка/отвязка каналов управления
После настройки каналов и распределения их по группам следует привязать каналы
управления шлюза к силовым блокам. Для этого на вкладке «Настройки»необходимо выбрать пункт «Привязка/Отвязка». После загрузки страницы в списке
следует выбрать канал и нажать кнопку с нужным действием. После нажатия кнопки
«Привязка» или «Отвязка» на силовой блок по радио будет отправлена
соответствующая команда. Более подробно про процедуру привязки/отвязки
читайте в руководстве по эксплуатации силового блока.

13

3.5 Настройка датчиковДля того чтобы на шлюз поступала информация с датчиков температуры/влажности,необходимо привязать их. Процедура привязки выполняется для каждого из 4датчиков индивидуально. Для этого на вкладке «Настройки» выбрать пункт
«Датчики». После загрузки страницы в списке следует выбрать тот датчик, который
будет настраиваться. В окне браузера появится страница с информацией о текущем
состоянии датчика и типе датчика (если привязан).

Процедура привязки датчика температуры/влажности
Перед привязкой датчик температуры/влажности следует перевести в режим
«Датчик». В этом режиме датчик передает информацию о температуре илитемпературе/влажности на шлюз. Более подробно про режимы работы датчика
читайте в руководстве по эксплуатации на конкретный датчик.
Для входа в режим привязки следует нажать на странице кнопку «Включить
привязку». После этого шлюз перейдет в режим привязки на 30 секунд. Далее
следует подать команду привязки от датчика, однократно нажав сервисную кнопку на
нем. После принятой команды шлюз выключит режим привязки и отобразит типпривязанного датчика. Если необходимо отвязать датчик от шлюза, то для этого
следует нажать на кнопку «Отвязать датчик». Если датчик уже был привязан кшлюзу и затем выполнена привязка еще одного датчика, то в этом случае новая
привязка удалит из памяти прошлый датчик. Для привязки нескольких датчиков этотпроцесс следует выполнять индивидуально для каждого датчика (№ 1,2,3,4) вшлюзе. Можно выключить режим привязки принудительно, нажав кнопку
«Выключить привязку». Прошлая информация о привязке в этом случае не будет
удалена из памяти.
После привязки датчиков информацию с них можно посмотреть в группе на вкладке
«Управление». При этом в настройках группы необходимо указать, чтосоответствующий датчик должен отображаться.
Информация с датчиков передается с интервалом в 1 минуту при изменении
температуры на 0,5°С или при изменении относительной влажности более чем на
2%. При отсутствии изменений в значениях датчик принудительно передает своесостояние 1 раз в час, тем самым подтверждая, что он работает. В случае, если14сигнала с датчика не было в течение 3 часов, то шлюз идентифицирует это надписью
«Нет сигнала с датчика». Благодаря наличию в датчиках системы контроля
питания, в случае разряда батареек информация об этом также отобразится возле
датчика сообщением «Замените элемент питания!». Если датчик не привязан кшлюзу, то в этом случае будет отображаться сообщение «Датчик не привязан».

3.6 Настройка времениВ шлюзе присутствует возможность управления по времени с использованием
недельных таймеров. В связи с этим шлюз имеет в своем составе часы реального
времени с автономным питанием, которое позволяет сохранять правильное времяпри отключении питания от сети. Для настройки времени на вкладке «Настройки»следует выбрать пункт «Время».

На странице настройки времени можно выполнить как ручную установку текущего
времени, так и сделать это автоматически, выбрав «Обновлять автоматически».
Если при настройке сетевых параметров правильно указаны значения в полях
«Основной шлюз», «Предпочитаемый/альтернативный DNS» и локальная сетьимеет выход в интернет, то тогда обновление времени будет происходить
автоматически 4 раза в сутки. Для того, чтобы обновленное время оказалось
верным, необходимо также указать часовой пояс того места, где вы находитесь.
Также нужно указать в настройках, выполнять ли переход на летнее время иобратно. При включенном переходе следует учитывать, что при автоматическом
переводе времени на час вперед те таймеры, время срабатывания которых
попадает на промежуток с 3 до 4 часов ночи последнего воскресенья марта
срабатывать не будут. Аналогично, те таймеры, которые установлены на промежуток
с 2 до 3 часов ночи последнего воскресенья октября при переводе времени на часназад будут срабатывать 2 раза (если таймер не настроен на однократное
срабатывание). При использовании таймеров эту особенность следует учитывать.
Если автоматическое обновление не используется, то в этом случае следует
установить время и дату вручную. Установленное в настройках время начинает
действовать после нажатия кнопки «Сохранить».
15Глава 4. Системные настройки
4.1 Обновление веб-интерфейса
Программное обеспечение шлюза позволяет обновлять веб-интерфейс
управления. Это дает возможность установить необходимый внешний видинтерфейса шлюза. Веб-интерфейсы различного цветового оформления можно
найти на сайте производителя www.noo.com.by. Новый веб-интерфейс, который
загружается в шлюз, должен быть совместим с версией ПО шлюза. Версию ПОшлюза и версию веб-интерфейса можно посмотреть, выбрав пункт «Система» навкладке «Настройки».

Версия ПО шлюза должно совпадать с версией веб-интерфейса по значению,которое расположено до точки.
Пример:версия веб-интерфейса 1.2 подходит к версии ПО шлюза 1.0;версия веб-интерфейса 2.0 не подходит к версии ПО шлюза 1.0.
Для обновления веб-интерфейса необходимо скачать файл с новым вебинтерфейсом. После этого зайти в «Настройки» - «Система» и выбрать пункт
«Обновление веб-интерфейса». После этого шлюз запросит и имя пользователя ипароль подтверждения. Для продолжения процедуры обновления введите:Имя пользователя: nooliteПароль: 111В случае правильно введенного имени пользователя и пароля откроется страница сполем для выбора файла и кнопкой «Upload».

16Нажав на кнопку «Обзор...», укажите путь к файлу с новым веб-интерфейсом. Файлдолжен иметь расширение “.bin”. После выбора файла нажмите кнопку «Upload».
Время, которое потребуется на обновление, зависит от размера файла и скорости
соединения по сети. Приблизительно оно составляет от 4 до 15 секунд. Еслиобновление прошло успешно, то в этом случае появится сообщение «Web Interface
Update Successful!» и ссылка для перехода на главную страницу управления «Main
page». После обновления веб-интерфейса в браузере следует принудительно
обновить страницы, которые вы посещали ранее для загрузки новых файлов
оформления.
Если в ходе обновления интерфейса произошла ошибка, то будет показано
сообщение «Web Interface Corrupt or Wrong Version!». Оно означает, чтовыбранный файл с веб-интерфесом не подходит к версии ПО шлюза или поврежден.
Если после процедуры обновления веб-интерфейса попытка зайти на страницу
управления
вызывает появление в браузере страницы с сообщением
«404: File not found», в этом случае для восстановления интерфейса управления
нужно ввести в адресной строке браузера http://IP-адрес шлюза/uiupdate иперейти по этому адресу. Будет предложено ввести имя пользователя и пароль (см.
п. 4.1), после чего появится страница обновления веб-интерфейса, с которой можно
повторить попытку обновления или выполнить восстановление веб-интерфейса.
Процедура восстановления полностью совпадает с процедурой обновления.
Процедуру обновления также потребуется выполнять после смены ПО шлюза наболее новое.

4.2 Импорт/экспорт настроек
Настройки групп/каналов управления, а также настройки таймеров
возможно сохранить (экспортировать) в файл, который в последующем
можно загрузить (импортировать) в другой шлюз, ускорив тем самым егонастройку. Для экспорта файла с конфигурацией шлюза необходимо зайти в«Настройки» - «Система» и выбрать пункт «Импорт/Экспорт настроек».
Для входа на страницу необходимо будет ввести имя пользователя и пароль
(см. п. 4.1). После авторизации появится страница, на которой расположена
кнопка «Экспорт текущих настроек», после нажатия которой браузер
предложит сохранить файл «noolite_settings.bin» с настройками. На этойже странице есть поле для указания файла с ранее сохраненными
настройками, выбрав который необходимо нажать на кнопку «Импорт
настроек из файла». В сохраняемый файл не записываются данные опривязке датчиков и сетевые настройки. После импорта настроек из файлаэти параметры необходимо установить вручную.
4.3 Сброс сетевых настроекПри потере возможности доступа к шлюзу по сети можно выполнить сброс сетевых
настроек. Для этого при работающем устройстве необходимо нажать и удерживать
потайную кнопку сброса в течение 5 секунд, а затем отпустить. После этого шлюзперезагрузится и начнет работу со стандартными сетевыми настройками. Кнопка
сброса находится на задней панели корпуса (см. п. 2.2). Нажатие на кнопку можно
17выполнить тонким предметом (например, спичкой или стержнем от шариковой
ручки). Сброс касается только настроек сети (IP адрес, маска подсети...), остальные
настройки остаются неизменными. Значения стандартных сетевых настроек:IP адрес: 192.168.0.168
Маска подсети: 255.255.255.0Основной шлюз: 192.168.0.1
Предпочитаемый DNS сервер: 8.8.8.8Альтернативный DNS сервер: 8.8.4.4

Глава 5. Таймеры
5.1 Общие сведения о таймерахВ шлюзе PR1132 присутствуют 8 недельных таймеров, которые позволяют
включать/выключать силовые блоки nooLite автоматически в заданное время.
Каждый из 8 таймеров можно настроить на определенное действие для канала
управления (включить, выключить, вызвать сценарий), которое будет выполняться вустановленное время и назначенные дни недели. Для работы таймеров шлюздолжен быть подключен к питанию.

5.2 Настройка таймеровДля управления таймерами необходимо перейти на вкладку «Таймеры». Наданной вкладке отображаются 8 таймеров и текущее время с часов,встроенных в шлюз.

18

Каждый таймер отображается в виде прямоугольника, на котором находится
информация о номере таймера, времени срабатывания, действии с каналоми режиме работы таймера.

В нижней части отображаются дни недели, в которые таймер будет
срабатывать в заданное время.
Значок, который находится справа, отображает текущий режим работы
таймера:Таймер включен

Таймер выключенДля переключения режима работы таймера необходимо однократно нажатьна значок. После этого таймер изменит режим работы на противоположный.
Для настройки таймера необходимо однократно нажать на область, вкоторой отображается информация о таймере.

После этого откроется страница с настройками таймера:19На странице находятся:- поле ввода времени срабатывания;- галочки для выбора дней недели, в которые таймер будет срабатывать;- список для выбора канала, который будет управляться;- список для выбора действия (включить, выключить, вызвать сценарий).
При установке действия «Вызвать сценарий» необходимо убедиться, чтотип выбранного канала - сценарный. Посмотреть тип канала можно внастройках.
Таймер выполняет указанное действие для канала в заданное время, еслидень недели отмечен галочкой. Если галочка на каком-либо дне недели неустановлена, то таймер не будет срабатывать в этот день. Для правильной
работы таймера в настройках времени необходимо точно указать дату и год.
Если при настройке таймера снять галочки со всех дней недели, то в этомслучае таймер будет ждать первого наступления указанного времени
срабатывания, после чего выполнит действие и выключится. В дальнейшем,при включении таймера без выбранных дней недели, работать он будет
аналогично - после наступления указанного времени выполнит действие ивыключится.
5.3 Использование таймеров в управлении
Благодаря наличию нескольких независимых таймеров можно реализовать
суточное/недельное управление светом.
Пример № 1
Необходимо включать свет (силовой блок, привязанный к каналу «Улица»)каждый день в промежутках времени с 20.00 до 23.00 и с 7.00 до 9.00. Длярешения этой задачи понадобится 4 таймера. Настроить их необходимо
следующим образом:Таймер № 1: Включить канал «Улица» в 20.00, все дни недели.
Таймер № 2: Выключить канал «Улица» в 23.00, все дни недели.
Таймер № 3: Включить канал «Улица» в 7.00, все дни недели.
Таймер № 4: Выключить канал «Улица» в 9.00, все дни недели.
Пример № 2Необходимо выключать свет в квартире (силовые блоки, привязанный ксценарному каналу «Выключить все») в будние дни после 10.00. Длярешения этой задачи понадобится 1 таймер. Настроить его необходимо
следующим образом:Таймер № 1: Вызвать сценарий на канале «Выключить все» в 10.00, днинедели - Пн, Вт, Ср, Чт, Пт.

20Глава 6. Обновление ПО
6.1 Обновление ПО шлюзаДля обновления программного обеспечения (ПО) шлюза необходимо
предварительно скачать с сайта www.noo.com.by файл прошивки и программу,которая выполняет его загрузку в шлюз. Перед обновлением ПО необходимо
подключить шлюз и компьютер в локальную сеть. В данной сети не должно бытьустройств с IP-адресом 192.168.0.169. Этот адрес будет назначен шлюзу после того,как он войдет в режим обновления. На компьютере, с которого будет осуществляться
загрузка прошивки, маска подсети должна быть 255.255.255.0, а в IP-адрес вида192.168.0.x.
После подключения компьютера и шлюза в сеть необходимо перевести шлюз врежим обновления ПО. Для этого следует отключить питание от шлюза на 5-10секунд, затем нажать и удерживать потайную кнопку, расположенную на задней
панели корпуса и, не отпуская ее, снова подать питание на шлюз. После подачи
питания шлюз перейдет в режим обновления ПО. Кнопку после подачи питания
следует отпустить. Индикация режима осуществляется следующим образом:зеленый индикатор в сетевом разъеме на задней панели корпуса прерывисто
моргает, индикатор приема/передачи радиосигнала на передней панели корпуса негорит. В сети шлюз появляется под IP-адресом 192.168.0.169.
Режим обновления ПО включается на 1 минуту, после чего шлюз перезагружается ипереходит в обычный режим работы. В течение этого времени на компьютере
необходимо запустить утилиту обновления. После запуска утилиты онаавтоматически передаст файл прошивки на шлюз по протоколу TFTP через сеть. Позавершении операции в окне утилиты будет выведено сообщение, что файлуспешно передан по сети.

Утилита, которая используется для обновления, представляет собой TFTP клиент.
Компьютер, с которого выполняется обновление, должен иметь операционную
систему Windows XP, 7, 8 для работы данной программы. Если вы используете
операционную систему другого типа, то можете применить для обновления любой
21доступный TFTP клиент, с которого можно передать по сети файл. В настройках
TFTP клиента в этом случае следует указать значение порта 69. При отправке файла
необходимо указать адрес получателя 192.168.0.169.
После того как файл был успешно передан на шлюз, необходимо отключить питаниеот шлюза на 5-10 секунд, и затем подать снова. Если этого не сделать, шлюз будет
находиться в режиме загрузчика еще 1 минуту, после чего перезагрузится и начнет
работать в обычном режиме.
Обновление ПО не затрагивает сетевые или любые другие настройки. Если в ходеобновления произошла ошибка, то можно снова повторить попытку обновления. Дляэтого шлюз должен находиться в режиме загрузчика.
Посмотреть версию ПО шлюза можно на закладке «Настройки», выбрав пункт
«Система».

6.2 Совместимость ПО и веб-интерфейса
Если после обновления ПО при попытке зайти на шлюз в окне браузера появляется
сообщение «404: File not found», в этом случае необходимо также обновить и вебинтерфейс управления. Данная ошибка возникает в том случае, если новая версия
программного обеспечения отличается от версии веб-интерфейса по первому
значению до точки.
Пример:версия ПО шлюза 1.5 совместима с версией веб-интерфейса 1.2;версия ПО шлюза 2.5 не совместима с версией веб-интерфейса 1.5.
В случае несовпадения версии необходимо после обновления ПО также обновить и
веб-интерфейс. Сделать это можно, указав в адресной строке браузера
http://IP-адрес шлюза/uiupdate и перейдя по этому адресу. Будет предложено
ввести имя пользователя и пароль (см. п. 4.1), после чего появится страница
обновления веб-интерфейса. Про процесс обновления/воостановления вебинтерфейса можно прочитать в п. 4.1. Файл для обновления веб-интерфейса
находится в том же архиве, где и файл прошивки шлюза.

Глава 7. Описание API
7.1 API для передачи команд управленияВ шлюзе PR1132 присутствует возможность передачи команд управления насиловые блоки через HTTP запросы, которые отправляются шлюзу по сети.
Для передачи команды необходимо запросить по протоколу HTTP методом
GET со шлюза файл «api.htm» с аргументами, в которых задается адрес
канала, тип команды, данные к команде. При успешном выполнении запросана странице файла «api.htm» содержится всего одна строка «OK», которая
говорит о том, что файл успешно загружен. Наличие API позволяет
использовать шлюз как передаточное звено между системой управления
«Умным Домом» и системой радиоуправления освещением nooLite.
Описание аргументов и расшифровка их значений представлены втаблице 1.
22Таблица 1. Аргументы, передаваемые при запросе на файл «api.htm»
Описание
Адрес канала

Расшифровка
Адрес канала, на который будет передаваться команда,значение от 0 до 31.

cmdКоманда

Значение 0...255.
Значение=0 – выключить нагрузку.
Значение=1 – запустить плавное понижение яркости.
Значение=2 – включить нагрузку.
Значение=3 – запустить плавное повышение яркости.
Значение=4 – включить или выключить нагрузку.
Значение=5 – запустить плавное изменение яркости в обратном
направлении.
Значение=6 – установить заданную в байт данных 0 яркость,установить заданную в байт данных 0, 1, 2 яркость*.
Значение=7 – вызвать записанный сценарий.
Значение=8 – записать сценарий.
Значение=9 – запустить процедуру стирания адреса управляющего
устройства из памяти исполнительного устройства (отвязка).
Значение=10 – остановить регулировку.
Значение=15 – сообщить исполнительному устройству, чтоуправляющее устройство хочет записать свой адрес в его память
(привязка).
*Значение=16 – включить плавный перебор цвета, выключается
командой 10.
*Значение=17 – переключить цвет.
*Значение=18 – переключить режим работы.
*Значение=19 – переключить скорость эффекта в режиме работы.

brАбсолютная
яркость в %,используется скомандой=6Значение 0...100, используется только с командой 6. Для установки
яркости на выбранном канале требуются только аргументы «ch»,«cmd», «br». Наличия аргумента «fmt» при установке яркости изаргумента «br» не требуется.

fmtФормат

Значение 0...255. При передаче команды со значением 6 - значение
«Формат»=1 (яркость – байт данных 0) или «Формат»=3 (яркость накаждый канал независимо - байт данных 0, 1, 2 *).
Аргумент «fmt» необходим только при передаче данных вместе саргументами («d0», «d1»,«d2»,«d3»).

d0Байт данных 0Значение 0...255. При передаче команды со значением=6 и«Формат»=1 в данном байте содержится информация о яркости,которая будет установлена (значение в диапазоне 35…155). Призначении 0 – свет выключится, при значении больше 155 – светвключится на максимальную яркость.
*При передаче команды со значением=6 и «Формат»=3 в данном
байте содержится информация о яркости, которая будет
установлена (значение в диапазоне 0…255) на канал R.

d1Байт данных 1Значение 0...255. *При передаче команды со значением=6 и«Формат»=3 в данном байте содержится информация о яркости,которая будет установлена (значение в диапазоне 0…255) наканал G.

d2Байт данных 2Значение 0...255. *При передаче команды со значением=6 и«Формат»=3 в данном байте содержится информация о яркости,которая будет установлена (значение в диапазоне 0…255) наканал B.

d3Байт данных 3Значение 0...255, значение по умолчанию=0Аргумент
ch* Команды предназначены для светодиодного контроллера SD111-180. Установленные значения яркостина каждый канал светодиодного контроллера (команда 6, формат 3) не сохраняются при выключении
контроллера и управлении другими командами.

23Примеры запросов для передачи команд управления:(адрес шлюза в сети 192.168.0.168)
http://192.168.0.168/api.htm?ch=0&cmd=15(передать команду привязки для канала №1)
http://192.168.0.168/api.htm?ch=0&cmd=2(передать команду «включить» для канала №1)
http://192.168.0.168/api.htm?ch=0&cmd=0(передать команду «выключить» для канала №1)
http://192.168.0.168/api.htm?ch=2&cmd=6&br=50(установить яркость 50% на канале №3)
7.2 API для приема информации с датчиков
Информацию с датчиков можно получить, запросив со шлюза файл sens.xml. Вданном файле формата XML содержится информация о состоянии каждого из 4датчиков, а также последнем актуальном значении температуры и влажности с него.
Разметка файла выглядит следующим образом:<response><snst0></snst0><snsh0></snsh0><snt0></snt0><snst1></snst1><snsh1></snsh1><snt1></snt1><snst2></snst2><snsh2></snsh2><snt2></snt2><snst3></snst3><snsh3></snsh3><snt3></snt3></response>В файле присутствуют следующие элементы:<snstX></snstX><snshX></snshX><sntX></sntX>-где X, это номер датчика (0,1,2,3) .

24

При запросе файла между элементами <...X></....X> шлюз вставляет изменяющиеся
данные:<snstX></snstX> - температура, °С;<snshX></snshX> - относительная влажность, %;<sntX></sntX> - состояние датчика:"0" - датчик привязан, ожидается обновление информации;"1"- датчик не привязан;"2"- нет сигнала с датчика;"3" - необходимо заменить элемент питания в датчике.
Для считывания информации с файла можно применять AJAX запросы.

25