淺沼組技術研究報告№34(2022)

７．建物の内部騒音に関する騒音等級－名古屋支店におけるケーススタディ－
Noise Class for Building Internal Noise - A Case Study at the Nagoya Branch Office
河合 智寛＊1 山﨑 順二＊1

要 旨
弊社の名古屋支店は改修 PJ を経て，WELL 認証（以下，WELL_v2）を取得した。本 PJ は築 30 年の自社ビルの改修として，土や木・植栽などの自然素材をふんだんに取り入れつつ，省エネ・脱炭素にも取り組んだ環境配慮型リニューアルであり，1 階応接室の 3 室の界壁には還土ブロック（版築ブロック）を適用するなどの特徴がある。
WELL_v2 評価との兼ね合いから，名古屋支店の主要な各諸室で A 特性音圧レベル＝騒音レベル（dBA）と C 特性音圧レベル（dB）を測定した。本報では，改修 PJ 後の名古屋支店をケーススタディとして，日本建築学会（以下，AIJ）に準じた A 特性音圧レベルによる建物の内部騒音に関する騒音等級で評価した結果について述べる。
室内騒音に関する適用等級は，外部騒音，空調騒音，給排水騒音等の評価や建物の遮音性能などの判断基準として規定され，設備機器が発生させる騒音を評価する場合に NC 値があり，NC 曲線が利用されることも多い。本報では空調騒音を含む内部騒音に関する騒音等級として，室内騒音等級 N 値を評価に用いた。AIJ 遮音性能基準に照らした場合，室内の騒音等級 N 値はオフィス（事務所）として 2 級以上の良好な評価となり，主に一般的な性能水準以上，一部はAIJ が奨励する好ましい性能水準に相当した。
キーワード：A 特性音圧レベル／騒音レベル／騒音等級／N 値
4 月に夕方から夜間の 1 階から 8 階までの主要な各諸室

１. はじめに弊社の名古屋支店は改修 PJ（2020 年 8 月～2021 年 9の A 特性音圧レベル（dBA）の測定をそれぞれ実施した。

月）を経て，WELL 認証（以下，WELL_v2）を取得した。

また，WELL_v2 評価では，A 特性と C 特性音圧レベル

本 PJ は築 30 年の自社ビルの改修として，土や木・植栽測定の種別以外にも，居室の大きさ（広さ≒49m2 が 1 単などの自然素材をふんだんに取り入れつつ，省エネ・脱炭位）から測定点が求められており（今回は測定点が 1～2

素にも取り組んだ環境配慮型リニューアルであり，1 階応点）
，空間種別（開放空間 or 閉鎖型空間）で測定時間も接室の 3 室の界壁には還土ブロック（版築ブロック）を30 秒および 5 分の規定があるため，5 測点／室・30 秒，適用するなどの特徴がある。WELL_v2 評価との兼ね合

1 測点／室・5 分の両方を一律に採取した。本報では，いから，名古屋支店の主要な各諸室で A 特性音圧レベル

2022 年 4 月に実施したデータを主に報告する。

＝騒音レベル（dBA）と C 特性音圧レベル（dB）を測定した。本報では，改修 PJ 後の名古屋支店をケーススタデ

２.１

測定方法

ィとして，日本建築学会（以下，AIJ）に準じた A 特性音

A 特性音圧レベル=騒音レベル（dBA）と WELL_v2 用圧レベルによる建物の内部騒音に関する騒音等級で評価

C 特性音圧レベル（dB）は，共に受音室内に一様に分布した結果について述べる。

した 5 個ずつの測点（30 秒計測）と 1 個の測点（5 分計測）をとり，マイクロホンの高さは床上約 1.2m（AIJ 推２. 測定概要

奨値：1.2～1.5m），向きは上向きとした。なお，A 特性改修 PJ を終えた直後の名古屋支店において，2021 年（周波数重み付け特性 A）とは，人の聴覚感覚により近9 月に 1 階から 8 階までの主要な各諸室の A 特性音圧レいとされる等ラウドネス曲線の 40phon の曲線に近似さベル（dBA）を，2021 年 10 月に 1 階応接室の 3 室におせた補正であり，精密騒音計の指示メーターの動きに関いて A 特性音圧レベル＝騒音レベル（dBA）の測定と 2する動特性も，耳の時間応答に近似させた F 特性「速い室間の室間平均音圧レベル差の測定（D 値）を，2022 年

動特性（Fast：125ms）」（時間重み付け特性 F）で実施し*1 技術研究所建築材料研究グループ
7-1

淺沼組技術研究報告№34(2022)た。さらに，建設業界では，鉄道騒音や工場のプレス機，あるいは扉の開閉音が問題となったときに騒音の最大音圧レベル Lmax を取り扱うことが多く，それ以外の変動する騒音に対しては，平均音圧レベル Leq を取り扱う場面が多い。特に，測定する A 特性音圧レベル（dB）を騒音レベル（dBA）と表記することから，時間平均 A 特性音圧レベルや等価 A 特性音圧レベル LAeq と表記して用いられることが多い（図１）。本報も LAeq を用いる。

図２

図１２.２

測定装置の構成と実際の機器設置状況

等価 A 特性音圧レベルの概念図

測定装置とその他諸元

測定装置は，AIJ 推奨測定基準に従い，受音装置で構成した（図２）。また，測定周波数帯域は 1 オクターブ幅とし，中心周波数が 125，250，500，1k(1000) ，2k(2000) ，4k(4000) (Hz)の 6 帯域とした。なお，平均化時間につい

写真１

応接室 1

写真２

応接室 2

写真３

応接室 3ては，オクターブバンド分析器付き積分平均型騒音計などを用いる場合は，250Hz 帯域以下では 10 秒以上，500Hz 帯域以上では 5 秒以上が推奨される為，演算時間は 10 秒とした。機器と条件概要は以下の通りである。
機器：精密騒音計（NL-52），(1/1)オクターブ・1/3 オク
ターブ実時間分析プログラム（NX-42RT），波形収録プログラム（N42WR），音響校正器（NC-75），騒音計用
三脚：床上約 1.2m を保持（ST-80）
条件：Main 周波数重み付け特性 A（& C），Main 時間重み付け特性 F，オクターブバンド分析周波数重み付け
特性 Z，オクターブバンド分析時間重み付け特性 F，WAVE ファイル周波数重み付け特性 Z（波形収録），演算時間 10 秒，マイクロホン高さ≒1.2m
改修 PJ 後の名古屋支店は，ハイスピーカーからハイレゾ音源で吉野の自然音を流している為，測定時は音を止めた状態で実施し，室内の空調設備やエレベーターおよび給排水設備等の設備機器は稼働の状況で実施した。

３．測定場所
測定場所は，改修 PJ 後の名古屋支店における 1 階から 8 階で，1F 応接室，2F ラウンジ，3F/4F 事務室，7F会議室などの主要な各諸室（写真１～５）である。
7-2

淺沼組技術研究報告

写真４ラウンジ№34(2022)

写真５

プロット図は数枚を例として以下に示す（図３～５）。

図３1F 測定プロット図

図４

3F 測定プロット図
7-3

事務室（オープンワークオフィス）淺沼組技術研究報告

図５№34(2022)

7F 測定プロット図

４．測定の結果

騒音等級 N 値を AIJ が推奨する性能基準に当てはめて，４.１

最終的に測定結果を評価することにした。なお，測定には測定結果の評価方法

室内の静けさを評価する際に，AIJ では室内静ひつ性A 特性音圧レベルを直接測定する方法（騒音レベルのみ）

等級「RA-○○」と表示する方法があるが，これは集合住と，オクターブバンドごとに音圧レベルを測定して A 特宅における騒音が対象であり，居室内に伝搬する設備騒性音圧レベルに換算する方法がある。前者は周波数分析

音，道路交通騒音，鉄道騒音が主である。留意点は，設備不要で測定が簡便であり，建物竣工時の性能検査時に適騒音は定常的に発生する騒音を対象としており，エレベし，後者は周波数特性が示されるため，遮音設計や対策あーターや機械式駐車場などの間欠的に生じる衝撃騒音は

るいは開発などを行う場合に適する測定方法と言われて対象外となっており，生活騒音，工場騒音，地下鉄，航空いる。名古屋支店のケーススタディでは両方実施した。

機，船舶などの騒音も対象外である。一方で，設備機器が80N-80発生させる騒音を評価する場合に，室内騒音に関する適オクターブバンド音圧レベル (dB)

用等級として NC 値がある。これは外部騒音，空調騒音，給排水騒音等の評価や建物の遮音性能などの判断基準として規定されたものであり，NC 値を算出するために NC曲線が利用されることも多い。本報では，空調機器が稼働する状況で測定しているので，建物の内部騒音に関する騒音等級として，室内静ひつ性等級「RA-○○」と考え方が類似する室内騒音等級「N-○○」を用いて等級表示を行うことに決めた。N 値で示される数値は，室内騒音の音

N-75

70

N-70
N-6560
騒音レベル（dBA）

N-60
N-552dBまでは許容差

50

N-50
N-4540N-402dBまでは許容差

30

N-35

圧レベルを整数単位で丸めて 5 を単位として切り上げたN-30値である。例えば，図６は 5F 事務室と 5F 支店長室の測

N-2520
性能が高い定結果であるが，5F 事務室は周波数分析したオクターブ
バンド音圧レベルが 500Hz 帯域で 46dB を示し，かつ N

10N-205F事務室 →N-45

値が全 6 帯域のうち 500Hz 帯域で決定する場合であり，

5F支店長室→N-30（室内）騒音等級は N-45 となる。このときの騒音レベル

0Aは 47（dBA）である。同様に，5F 支店長室では騒音等級

63125

2505001k2k4kオクターブバンド中心周波数 (Hz)N-30 かつ騒音レベル 29（dBA）となる。ここで得られた

図６7-4

騒音等級 N 値の算出と騒音レベル

淺沼組技術研究報告

４.２№34(2022)

測定結果

80

80

80
N-80

N-70
N-65

60

N-60
N-55

50

N-50
N-45

40

N-40
N-35

30

N-70
N-65

60

N-60
N-55

50

N-50
N-4540N-40
N-3530N-30

1F応接室1（30s）63125

250500

1k2k04k

N-25N-20A63

125250500

1k2k04k

1F応接室3（30s）

N-65

60

N-60
N-55

50

N-50
N-45

40

N-40
N-35

30

N-25201F応接室11F応接室21F応接室34k

N-70
N-65

60

N-60
N-55

50

N-50
N-45

40

N-40
N-35

30500

1k2k4k

N-75

70

N-70
N-65

60

N-60
N-55

50

N-50
N-45

40

N-40
N-35

30

N-30
N-25

20

N-30
N-25

20

N-20
7F会議室A
4F事務室
3F事務室

0A

63

オクターブバンド中心周波数 (Hz)

図８250

N-80

N-75

70102k12580

N-201k63

測定時間 30 秒と測定時間 5 分の有意性

N-30500Aオクターブバンド中心周波数 (Hz)オクターブバンド音圧レベル (dB)N-70

オクターブバンド音圧レベル (dB)

オクターブバンド音圧レベル (dB)

N-30

N-80

N-75

70

250

N-352080

125

N-40

1F応接室3（5m）

N-80

63

N-45

オクターブバンド中心周波数 (Hz)

80

A

N-50
40

1F応接室2（5m）

図７0

N-55

10

オクターブバンド中心周波数 (Hz)

10N-6050

1F応接室2（30s）

10A

N-65

N-20

1F応接室1（5m）
0

N-70
60

30

N-25

20

N-20
10

N-75

70

N-30

N-25

20

N-80

N-75

70

オクターブバンド音圧レベル (dB)

N-75

70

オクターブバンド音圧レベル (dB)

オクターブバンド音圧レベル (dB)

N-80

125

N-20
1F外部スロープ
8Fテラス
2Fラウンジ

10250

500

1k2kオクターブバンド中心周波数 (Hz)4k0A631252505001k2k4k

オクターブバンド中心周波数 (Hz)オクターブバンド中心周波数で周波数分析した測定結果と騒音レベル

1F 応接室は WELL_v2 評価の測定対象室に指定され位と 1 点抽出という点が影響を受けた原因であると推察たこともあり，AIJ と WELL_v2 の比較検証として，5 測される。一方で，周波数分析した結果から得られる騒音等点／室・30 秒，1 測点／室・5 分の両方を一律に採取し，級 N 値は，AIJ に準じる場合，測定誤差を考慮した実測

測定時間 30 秒と 5 分の有意性を検討した（図７）。

値として，+2dB までが測定許容値と見なすことができる

応接室 1 から応接室 3 の測定結果を比較すると，騒音ので，5 測点／室・30 秒と 1 測点／室・5 分とで N 値がレベル（dBA）は 5 測点／室・30 秒よりも 1 測点／室・同じである結果が得られた。このため，5 測点／室・30 秒5 分の方がやや高めにレベル算出される傾向であった。詳で，5 点のエネルギーレベル（パワーレベル）平均で算出しくみると，応接室 1 で 5 測点／室・30 秒と 1 測点／される測定結果を重視することにした。

室・5 分の騒音レベルの差として，1 測点／室・5 分の方

図８より 1F 応接室の 3 室を比較すると，幹線道路かがやや高いレベルとなっただけで，応接室 2 と 3 ではほら離れる（居室の配置が遠くなる）に従って，周波数分析ぼ同等レベルであると考えられる。幹線道路から近い居した各周波数帯域の音圧レベルは小さく，静かな空間と室の配置で，実際に応接室 1，応接室 2，応接室 3 というなっていることが分かり，3F 事務室と 4F 事務室のオー配列になっており，1 測点／室・5 分という長さの時間単プンワークオフィスは 7F 会議室 A よりも周波数分析し7-5淺沼組技術研究報告№34(2022)

一部で 1 級にも相当）に該当する結果となった。

た各周波数帯域の音圧レベルがやや高い結果となった。
また，2F ラウンジも吹き抜けを含む大空間ではあるが，最後に，表３のように，AIJ の「考え方」で提案されて夜間におけるハイレゾ音源を停止した状態であれば，騒いる適用等級の意味を示す。得られた適用等級から赤枠

音レベル 42（dBA）という静かさを示す測定結果となっに示す遮音性能の水準となり，「主に遮音性能上は標準的た。なお，WELL_v2 評価の項目対象外の 1F 外部スローな室であり，一般的な性能水準である。一部には遮音性能

プや 8F テラスでは，幹線道路の交通量も多いことから騒上で優れている室もあり，AIJ が奨励する好ましい性能

音レベル 66（dBA）という高いレベル値を示す結果とな水準を有する」という評価に該当する。

った。

表３
適用等級４.３

測定結果の AIJ 評価

特級

改修 PJ 後の名古屋支店における測定結果一覧（表１）と，建物の内部騒音に関する騒音等級として，AIJ の室内適用等級の意味（AIJ）

遮音性能の水準

性能水準の説明

遮音性能上 特に優れている 特別に高い性能が要求された場合の性能水準

1級

遮音性能上 優れている

2級

遮音性能上 標準的である

建築学会が奨励する好ましい性能水準
一般的な性能水準

3級

遮音性能上 やや劣る

やむを得ない場合に許容される性能水準

騒音に関する適用等級を示す（表２）。
表１名古屋支店における測定結果一覧

フロアーおよび室用途

５. まとめ

騒音等級(N値)

騒音レベル(dBA)

応接室1N-4039

改修 PJ 後の名古屋支店をケーススタディとして，主要応接室2N-30

32

な各諸室にて騒音レベル（dBA）の測定と共に，周波数分

1F 応接室3N-25

29

析したオクターブバンド音圧レベル（dB）から騒音等級

ギャラリーー46

外部スロープー66

２F ラウンジー

42

事務室

N-4546

書庫

N-3536

騒音等級 N 値は，オフィス（事務所）として適用等級

4F 事務室N-45442 級以上の良好な評価となり，主な諸室は一般的な遮音性

事務室

N-4547

支店長室N-3029能水準以上であり，一部の諸室では 1 級に相当する AIJ

6F 事務室N-4041

会議室A

N-3033

7F 会議室B

N-4038音の空間性能を示す指標は様々であり，規定も多岐にリフレッシュルーム

N-45

44亘るが，根本的な基礎データと基礎分析ができるように

ホール

ー41

なった。既に別の室間平均音圧レベル差のデータも採取

テラス

ー

66

３F

5F

8F

表２N 値を算定した。AIJ に準じる場合，A 特性音圧レベルによる建物の内部騒音に関する騒音等級 N 値から，以下の通りであった。

が奨励する好ましい遮音性能水準を有する評価結果になった。

済みであり，音の距離減衰，障壁による音の減衰に取り組室内騒音に関する適用等級（AIJ）
騒音等級(N値)

むなど，今後も音環境関連のノウハウを蓄積，さらに拡充

建築物

室用途

3級

1級

2級

3級

集合住宅

居室

N-35 N-40 N-45

35

40

45

ホテル

客室

N-35 N-40 N-45

354045

オープン事務所

N-40 N-45 N-50

40

45

50

会議・応接室N-35 N-40 N-45

35

40

45

学校

普通教室

N-35 N-40 N-45

35

40

45

病院

病室(個室)

N-35 N-40 N-45

35

40

45

N-20 N-25

2025

―

事務所

録音スタジオ

1級

2級―

していきたい。

騒音レベル(dBA)【参考文献】
1) 日本建設業協会 (旧：大阪建設業協会) 編，事例に学ぶ音の基礎知識，大阪建設業協会，2007.12
2) NPO 法人建築音響共同研究機構編，集合住宅の騒音防止設計入門，学芸出版社，2017.93) 日本建築学会編，建築物の遮音性能基準と設計指針[第二版]，技報堂出版，1997.12

表１と表２により，騒音等級 N 値では赤枠に相当する部分（主に 2 級。一部で１級にも相当）に該当することになり，騒音レベル（dBA）で判定する場合にも N 値と呼応するように，青枠に相当する部分（同様に，主に 2 級。
7-6