直流逆流継電器

取扱説明書

逆流検出器（屋内用） ＹＲＣ－１０型
逆流検出器（屋外用）ＹＲＣ－１１Ｂ型
逆流継電器
ＸＲＣ－６Ｂ型
逆流継電器
ＸＲＣ－６Ｃ型

ＤＩ－６１０Ｈ

津田電気計器株式会社

目

次

１．概要

Ｐ

２

２．動作原理Ｐ

２

３．一般仕様Ｐ

３４．性能仕様Ｐ

４

５．動作説明５．１ 二重化の動作
５．２ 点検機能
５．３ マニュアル点検機能

ＰＰ
Ｐ
Ｐ

５５
６
６

６．取り扱い方法
６．１ 逆流継電器パネル説明
６．２ 軽・重故障表示の機能と動作
６．３ マニュアル点検方法

ＰＰ
Ｐ
Ｐ

７
７
８
８

７．設計上のご注意Ｐ

９

８．保守・点検
８．１ 耐電圧試験
８．２ 試運転手順
８．３ 巡回点検手順
８．４ 虚負荷試験方法（テストコイル）
８．５ 装置交換手順
８．６ 経年劣化部品一覧

Ｐ１２Ｐ１２Ｐ１２
Ｐ１２
Ｐ１２
Ｐ１３
Ｐ１３付図

・逆流継電器 接続図
・逆流継電器 寸法図
・屋内用 逆流検出器
・屋内用 逆流検出器
・屋外用 逆流検出器

寸法図（ＶＰ、ＶＮ：垂直取付形）
寸法図（ＨＰ、ＨＮ：水平取付形）
寸法図（ＶＰ、ＶＮ：垂直取付形）－1－１．概要
本装置は直流回路において電源系の事故等で逆方向の電流が流れた場合、これを速やかに検出し遮断器開放の信号を出力して事故を保護する直流逆流継電器です。
装置は逆流検出器と逆流継電器より構成され、逆流検出器は直流磁界の方向およびその大きさを検出するため検出器の中央に逆流を検知する導体を貫通させその検出結果を出力します。逆流継電器は配電盤等に取り付け、逆流検出器からの信号を接点増幅し遮断信号を出力するものです。

２．動作原理導体に流れる直流電流によって生じる磁界の大きさは電流に比例し、その方向は電流の極性によって決まります。
逆流検出器のセンサ部は鉄心磁路中の空隙にホール素子を設け直流電流によって決められた方向の磁界が一定値以上の大きさになるとスイッチ動作するように回路構成されています。
ホール素子は抵抗体に電極Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄを設けＡ，Ｂ間に電流を流した状態で、抵抗体に垂直に磁界を加えるとＣからＤの方向に力が働き、Ｃ，Ｄ間の電流密度が異なることにより電位差（ホール電圧）を生じます。この電圧を増幅した後、コンパレータで磁界の大きさを比較しスイッチ回路を通して信号を出力します。

磁束Ｂ

Ｂ

Ｄ

Ｃ

ホール
電圧

Ａ

図１ ホール素子動作原理図
出力

電源

Ｈｉ
試験

ホール素子

AMP

シュミット回路

フォトモス
リレー

出力
Ｌｏ
Ｂ

図２ 検出回路ブロック図－2－３．一般仕様型式

逆流検出器（屋内用） ： ＹＲＣ－１０型
逆流検出器（屋外用） ： ＹＲＣ－１１Ｂ型
逆流継電器（屋内用） ： ＸＲＣ－６Ｂ型
逆流継電器（屋内用） ： ＸＲＣ－６Ｃ型（ＸＲＣ－６Ｂ型の点検機能のうち「トリップリレー５秒以上のＯＮ故障監視」をカットしたもの）

構

成

逆流検出器（屋内用 又は 屋外用）・・・・１台逆流継電器（屋内用）・・・・・・・・・・・１台

構造

逆流検出器（屋内用） ： 分割構造
逆流検出器（屋外用） ： 非分割構造
逆流継電器（屋内用） ： 盤面埋込構造

制御電源

ＤＣ１００Ｖ又は ＤＣ１１０Ｖ

制御電源変動範囲 ＤＣ１００Ｖ ： ＤＣ８０Ｖ～ＤＣ１２０Ｖ
ＤＣ１１０Ｖ ： ＤＣ８８Ｖ～ＤＣ１３２Ｖ
消費電力

１５Ｗ以下

絶縁抵抗

逆流検出器（屋内用・屋外用）：１次貫通部～２次端子､アース間 DC1000V で 50MΩ以上
２次端子 ～アース間DC 500V で 10MΩ以上
逆流継電器（屋内用）：電 源～他端子､アース間 DC 500V で 10MΩ以上（但し、ＺＧ端子除く）

耐 電 圧

逆流検出器（屋内用・屋外用）：１次貫通部～２次端子､アース間 AC5500V で 1 分間
２次端子 ～アース間AC 500V で 1 分間
逆流継電器（屋内用）：電 源～他端子､アース間 AC1500V で 1 分間
（但し、ＺＧ端子除く）

耐インパルス

逆流継電器（屋内用）

耐ノイズ

１５００Ｖ

耐 振 動

１６．７Ｈｚ

使用周囲温度－１０℃～＋６０℃

塗 装 色

逆流検出器（屋内用・屋外用）： マンセル記号 ５Ｙ７／１
逆流継電器（屋内用）： マンセル記号 Ｎ１．５半ﾂﾔ

質量

逆流検出器（屋内用）
逆流検出器（屋外用）
逆流継電器（屋内用）

寸法

付図参照

：他端子一括～アース間5kV（1/40μs）

ｐ－ｐ（１μｓ）
複振幅０．９ｍｍ ０．５Ｇ、ＸＹＺ： 約１１．５ｋｇ： 約２３．７ｋｇ： 約２．８ｋｇ

－3－

各１０分

４．性能仕様
二重化構成

逆流検出器（屋外用）： 二重化構成
逆流継電器（屋内用）： 二重化構成

動作電流－５００Ａ

復帰電流

実動作電流比９５％以下

精±２０％度

検出動作時間又は －１０００Ａ

１０ｍｓ～２０ｍｓ（２００％入力）、試験コイル（ＴＣ＋、ＴＣ－）開放時
７０ｍｓ以下（２００％入力）、試験コイル（ＴＣ＋、ＴＣ－）短絡時

トリップ出力接点 １ａ（１系、２系のＯＲ出力）
通電容量 ： ＤＣ１００Ｖ又はＤＣ１１０Ｖ：２Ａ
閉路容量 ： ＤＣ１００Ｖ又はＤＣ１１０Ｖ：２０Ａ ０．５ｓｅｃ
開路容量 ： ＤＣ１００Ｖ又はＤＣ１１０Ｖ：０．５Ａ（Ｌ／Ｒ＝１００ｍｓ）
メーク時間： 故障検出継続中 ＯＮ（但し、５秒以上ＯＮで系離脱※）※ ＸＲＣ－６Ｃ型にはこの機能がありません。
動作表示出力接点 系動作表示： 各１ａ（１系、２系の各動作表示用信号）
開閉容量 ： ＤＣ１００Ｖ又はＤＣ１１０Ｖ：０．２Ａ（抵抗負荷）
メーク時間： 故障検出継続中 ＯＮ（但し、５秒以上ＯＮで系離脱※）※ ＸＲＣ－６Ｃ型にはこの機能がありません。
異常表示出力接点 重故障（両系故障）、軽故障（片系故障） 各１ｂ
開閉容量 ： ＤＣ１００Ｖ又はＤＣ１１０Ｖ：０．２Ａ（抵抗負荷）
メーク時間： 装置故障検出中 ＯＮ
但し、最小メーク時間１ｓｅｃ（ワンショット動作）
注）制御電源投入後６０ｍｓ間は、異常表示出力接点（重・軽故障）の閉路状態が継続します。
試験コイル

１２００ｔ（等価電流実測値は成績書による）－4－

５．動作説明
５．１ 二重化の動作
逆流検出器、逆流継電器共に完全な二重化構成となっています。
トリップ出力は各系のＯＲで構成され、片系動作および両系動作共トリップ信号を出力します。
動作表示出力、ターゲット表示は片系ごとに出力、動作します。図３に概要ブロック図を示します。

逆流検出器ブロック図
試験模擬信号
制御電源
（増幅）

１系

（比較）
GND

至逆流継電器

試験コイル
試験模擬信号
制御電源
（増幅）

２系

（比較）
GND

逆流継電器ブロック図

Ｐ，Ｎ

制御電源
ＧＮＤ
リレー電源切信号

ホール検出信号
至１系
検出部
他系ホール検出信号

試験模擬信号

試験模擬信号

至２系系不一致検出信号
至２系ホール検出信号

図３ 概要ブロック図－5－５．２ 点検機能
装置は以下の項目について常時点検しています。
装置故障を検出した場合はターゲット表示し、その故障状況に応じて軽故障表示または重故障表示を出力します。

①②③

装置内電源監視
スイッチング電源が出力しない場合に装置故障と判断します
入出力不一致監視
逆流検知時にトリップ出力しない場合に装置故障と判断します
トリップ出力継続監視（５秒以上継続で系離脱）
トリップ出力後逆流検知が５秒継続する場合に故障表示を出力しトリップ出力を停止します
系不一致動作監視④

逆流検知時にトリップ出力までの両系の時間差が１００ｍｓの場合に装置故障と判断します

注：ＸＲＣ－６Ｃ型は③の点検を行いません

５．３ マニュアル点検機能
設備を活かした状態で片系ごとに継電器より試験模擬信号を送信することにより逆流検知し、健全性確認を行うことが出来ます。この時、試験操作および誤操作などでトリップ出力を発信することはありません。
詳細手順については６．３項を参照下さい。
※ 本点検では、ホール素子の健全性確認が含まれないため、ホール素子を含めた点検は虚負荷試験で行って下さい。その際、設備を活かした状態での試験は出来ません。また、虚負荷試験中に遮断器と連動させない場合、トリップ接点（ＴＰ１、ＴＰ２）を外して試験を実施して下さい。

－6－６．取り扱い方法
６．１ 逆流継電器パネル説明

７逆流継電器
１系

２系

電源

電源

検出中

検出中

３２

３２

１
２
３装置故障

装置故障

４
常用
１系試験

２系試験

試験

試験

６
トリップ出力継続(5秒離脱機能なし)

８５

７

図４ パネル図① 電源表示灯： 装置内部電源電圧正常時“緑”点灯します。
② 検出中表示灯： 逆流検出器からの信号有りで“赤”点灯します。
③ ３２ターゲット表示灯： トリップ出力を発信時“赤”点灯します。また押しボ（兼 リセット押しボタンスイッチ） タンスイッチも兼ねておりターゲットリセットに使用します。
④ 装置故障ターゲット表示灯 ： 装置故障検出時“赤”点灯します。また押しボタンスイッ（兼 リセット押しボタンスイッチ） チも兼ねておりターゲットリセットに使用します。
⑤ 試験切替ロータリスイッチ ： 試験時に使用し、通常は“常用”位置にセットします。
⑥ 試験表示灯： 試験モードの系が点灯します。また押しボタンスイッチも（兼 試験押しボタンスイッチ）兼ねており試験スタートに使用します。
⑦ 前面パネル取付ビス： このビス２本とケース後部のビス２本を外すことによりケースから逆流継電器を引き抜くことができます。
⑧ トリップ出力継続ラベル： ＸＲＣ－６Ｃ型のみ明示します。
（５秒離脱機能なし）－7－６．２ 軽・重故障表示の機能と動作異常表示
軽故障表示(AL1…AL2)
フリー接点
故障検出時出力
重故障表示(AH1…AH2)
フリー接点
故障検出時出力

故障内容○片系スイッチング電源故障○片系入出力不一致（逆流検知時にトリップ出力無）○両系スイッチング電源故障○両系入出力不一致（逆流検知時にトリップ出力無）○両系トリップ出力継続（５秒以上継続）○系不一致動作（両系の動作時間差が１００ｍｓ以上）

注：重故障は重故障表示と軽故障表示を出力します。
制御電源“切”の場合は重故障となります。
制御電源投入後 60[ms]間は、重故障が継続します。
６．３ マニュアル点検方法○ 設備を活かした状態（負荷電流有り無しに関係なく）で試験可能です。
○ 誤操作によりトリップ出力を発信しません。
○ “試験押しボタンスイッチ”は５秒以上押し続けないで下さい。故障検知回路が動作し軽故障表示を出力します。
○ 片系マニュアル試験中に他系逆流検知した場合に軽故障表示を出力しますが、故障ではありません。
１系試験 操作手順・装置状態確認
操①②

作“試験切替ロータリスイッチ”を“１系試験”にセットします。

状態確認

正常なら１系側の“試験表示灯”が点灯し、試験押しボタンスイッチが有効になります。この時点で試験系は系離脱します。

操“試験押しボタンスイッチ”を押します。

作

状態確認

正常なら１系側の“検出中表示灯”が“赤”点灯し“３２ターゲット表示灯”が“赤”点灯します。
この時“装置故障ターゲット表示灯”の点灯がないことを確認します。

操“３２ターゲット表示灯”は点灯を記憶していますのでリセットします。
“試験切替ロータリスイッチ”を“常用”に戻す。

作

③状態確認

正常なら１系側の“試験表示灯”が消灯し、試験押しボタンスイッチが無効になります。この時点で試験系は系復帰し、１系試験完了となります。

２系試験 操作手順・装置状態確認
操①②

作“試験切替ロータリスイッチ”を“２系試験”にセットします。

状態確認

正常なら２系側の“試験表示灯”が点灯し、試験押しボタンスイッチが有効になります。この時点で試験系は系離脱します。

操“試験押しボタンスイッチ”を押します。

作状態確認

正常なら２系側の“検出中表示灯”が“赤”点灯し“３２ターゲット表示灯”が“赤”点灯します。
この時“装置故障ターゲット表示灯”の点灯がないことを確認します。

操“３２ターゲット表示灯”は点灯を記憶していますのでリセットします。
“試験切替ロータリスイッチ”を“常用”に戻す。

作

③状態確認

正常なら２系側の“試験表示灯”が消灯し、試験押しボタンスイッチが無効になります。この時点で試験系は系復帰し、２系試験終了となります。

－8－

装置状態確認により想定出来る装置故障内容
操作①で“試験表示灯”が点灯しない

逆流継電器 試験切替え回路不良
逆流継電器 リレードライブ回路不良
逆流検出器 ホール素子不良
センサ回路不良

操作②で“検出中表示灯”が点灯しない
操作②で“３２ターゲット表示灯”が点灯しない

逆流継電器 トリップリレー不良
動作表示回路不良

操作②で“装置故障ターゲット表示灯”が点灯する※装置故障発生時は弊社までご連絡下さい。

７．設置上のご注意
下記の点に注意し取付および配線を行って下さい。
（１）外部磁界の影響① リターン導体が検出部に接近して配置される場合、導体間距離は３００ｍｍ以上として下さい。
（距離３００ｍｍで感度が約±１０％変化します。）
なお、検出部のセンサ位置（図５参照）を外部導体から遠い位置になるように設置すると感度変化を緩和することが出来ます。
② 系統の異なる導体が検出部に接近して配置される場合、導体間距離は６００ｍｍ以上として下さい。（距離６００ｍｍ異系統導体の電流４０００Ａで感度が約±１０％変化します。）
なお、検出部のセンサ位置（図５参照）を外部導体から遠い位置になるように配置すると感度変化を緩和することが出来ます。
電流方向ＮＰ
ＴＢ

電流方向ＮＰ

ＴＢ

電流方向ＮＰ

ＴＢ

センサ

ＴＢ

ＴＢ

センサ

センサ

図５

検出センサ位置（２）屋外用検出器の取り付け① 検出器本体の側面に電流方向ラベル（＋，－）を、端子箱蓋部及び検出器本体の上部に電流方向銘板を貼り付けています。（図６参照）
必ず正規電流方向／動作電流方向を確認の上取り付けて下さい。
電流方向ラベルＮＰ

電流方向銘板

検出器上部

図６

電流方向ラベル及び電流方向銘板位置－9－端子箱内部にある検出回路基板の表示から正規電流方向とは逆の動作電流方向を確認できます。
（図７参照） 配線時に方向を確認の上取り付けて下さい。

矢印及びコネクタが実線の場合は品番ＶＰ
破線の場合は品番ＶＮ

動作電流方向図７

検出回路基板の動作電流方向表示位置② 端子箱側面及び端子箱蓋部には▲印を付けています。（図８参照）▲印を合わせて蓋を取り付けて下さい。

▲印合わせ位置

図８ 蓋取り付け方向確認位置③ 本体の蓋を下側に取り付けると蓋に雨水が溜まりますので下側に取り付けないで下さい。
（図９参照）
本体の蓋
上
本体の蓋

本体の蓋

下

［正常な取り付け方向］
図９ 検出器取り付け方向［取り付け不可の方向］④ 配線完了後、配管の端子部側（内側）および外側の両方をパテ等で埋めて下さい。

－10－

（３）１次貫通部に使用する導体は出来るだけ絶縁電線をご使用下さい。
屋内用で裸導体を使用される場合は、貫通部内面と導体との離隔を１０ｍｍ以上開けて下さい。
（導体幅１５０ｍｍまで使用可能）（４）配線は接続図によって行って下さい。検出器と継電器間の接続は１．２５ｓｑ程度で、８芯または４芯×２のシールド線を使用して下さい。長さは２０ｍ程度以内として下さい。
（５）検出器の試験コイル端子（ＴＣ＋、ＴＣ－）は、開放または短絡しても検出感度に影響しませんが、動作時間に影響するためご注意下さい。（開放時：２０ｍｓ以下、短絡時：７０ｍｓ以下）
なお、試験コイル端子は予め制御盤まで配線しておくと、虚負荷試験時に便利です。
（６）屋内用は分割構造になっており分割部４箇所の固定ボルト（６ｍｍ六角ボルト）を抜くと分割部を外すことが出来ます。分割部取り付けに方向性がありますので装着時は方向を確認して下さい。

－11－８．保守・点検
８．１ 耐電圧試験
絶縁抵抗測定および耐電圧試験は、逆流継電器のＺＧ～Ｇ端子間の接続を開放した後に実施して下さい。
ＺＧ，Ｇ端子は図１０の回路を構成し、雷インパルスに対処しています。
ＺＧ，Ｇ端子間を接続したまま耐電圧試験を実施しますとサージアブソーバに電流が流れ、長時間印加した場合熱破壊しますので注意して下さい。

Ｐ電源回路

UUＮUＺＧＧ

サージアブソーバ

短絡バー

図１０ サージアブソーバ回路構成図
８．２ 試運転手順（１）試験切替ロータリスイッチを“常用”位置にして下さい。
（２）制御電源“入”操作を行って下さい。
○ 両系の電源表示灯が“緑”に点灯することを確認して下さい。
○ 両系の検出中表示灯の消灯を確認して下さい。
○ 両系の３２ターゲット表示灯、装置故障ターゲット表示灯が点灯していればリセットして下さい。（ターゲット表示は電源投入前の状態を記憶しています。）（３）マニュアル点検にて動作チェックして下さい。（６．３マニュアル点検方法 参照）（４）必要に応じて虚負荷試験を実施して下さい。（８．４虚負荷試験方法 参照）
８．３ 巡回点検手順
１系、２系の電源表示灯が“緑”に点灯していることを確認して下さい。
（必要に応じてマニュアル点検を実施して下さい。）
８．４ 虚負荷試験方法
逆流検出器には試験コイルが巻かれており、コイルに電流を流すことにより１次電流と等価な試験を行うことが出来ます。
図１１の試験回路を構成し電流を徐々に増加させて動作電流を測定します。１次動作電流の約１／１２００の電流で動作しますが、良否判定基準値は試験成績書記載の虚負荷試験データとし、基準値の±２０％以内であれば装置は正常です。虚負荷試験中、電流変化が少ないので系動作不一致検知回路が動作し装置故障表示を出力する場合がありますが装置は正常です。
注：虚負荷試験中に遮断器と連動させない場合、トリップ接点（ＴＰ１、ＴＰ２）を外して試験を実施して下さい。

Ｐ逆流検出器

Ｎ逆流継電器TP1
TP2TC+
TC-Ａ＋0.5～1.5A可変

図１１ 試験接続図－12－

トリップ接点開放８．５

装置交換手順（１）逆流検出器の屋内用（ＹＲＣ－１０）は分割構造となっておりますが、屋外用（ＹＲＣ－１１Ｂ）は非分割構造となっておりますので注意して下さい。
（２）逆流継電器は簡単に交換できる構造となっています。
① ケース裏面のコネクタ形端子台は上下の勘合用ビスを緩め、端子台ごと外せます。配線を外す必要は有りません。
② ケース裏面２箇所およびパネル面２箇所の取付ビスを外して下さい。
③ 本体をケースから引き抜いて下さい。
④ 本体を入れ替え、取付ビスを締め、端子台を取り付けて下さい。
25※20

M3.5端子ネジ

逆流継電器
１系

２系

電源

電源

検出中

検出中

３２３２装置故障

装置故障

G
TP1 TP2140120

1SH 1TH

常用
１系試験
試験

２系試験
試験

AL1 AL22BH 2CH

AH1 AH22SH 2TH

ZG

P

1M1 1M2GN

2M1 2M2N P※

端子配列図

90※

※

110
端子配列図

図１２８．６1BH 1CH※

取付ビス箇所

逆流継電器外形図

経年劣化部品一覧

基板名

交換部品

数量

電源回路
（O-S-087A）

スイッチング電源
電解コンデンサ

24－13－

オーバーホール
実施推奨時期
製造後 10 年
製造後 10 年