令和元年 11 ⽉ 15 ⽇
複数建築物の連携による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定：
建築物別の評価結果出力機能に関する仕様書
複数建築物の連携による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る評価を「エネルギー消費性能計算プログラム（⾮住宅版）」にて⾏えるようにするため、プログラムにて全棟⼀括してエネルギー消費量及び PAL＊を計算したのち、建築物別にエネルギー消費量、PAL＊を割り当てて各建築物の BEI、BPI を出⼒する機能を付与する。
[ 適用条件 ]・ 空気調和設備と給湯設備で、熱源は共通ではなく、それぞれ独⽴した熱源を有するシステムであること。
・ 同⼀の空調機群が、複数の棟に属する室に冷温熱を供給しないこと。

" " !

$#
%



$

!

# 

!

$#
%$ %$!

# $ 

" 

!

$#
%

$

!

# 1

[ 計算仕様 ]
１．各室がどの棟に属するかを入力する方法
・ 様式 1「⑦モデル建物」に棟の名称（例えば「A 棟」、「B 棟」等）を⼊⼒する。

2

２．各棟の基準一次エネルギー消費量
様式１「⑦モデル建物もしくは棟名称」に基づき、各室がどの棟に属するかを判断して、次式にて棟 bの基準⼀次エネルギー消費量 𝐸"#,% を算出する。ただし、⼩数点以下⼀位未満の端数がある場合は、これを切り上げることとする（省令 1 号と同様）。
𝐸"#,% = '𝐸"(),% + 𝐸"+,% + 𝐸",,% + 𝐸"-,% + 𝐸".+,% + 𝐸/,% 0 × 1045
ここで、𝐸"#,%: 棟 b の基準⼀次エネルギー消費量 [GJ]

＞省令 1 号参照

𝐸"(),%: 棟 b の空気調和設備の基準⼀次エネルギー消費量 [MJ]

＞省令 1 号参照

𝐸"+,%

: 棟 b の機械換気設備の基準⼀次エネルギー消費量 [MJ]

＞省令 1 号参照

𝐸",,%

: 棟 b の照明設備の基準⼀次エネルギー消費量 [MJ]

＞省令 1 号参照

𝐸"-,%

: 棟 b の給湯設備の基準⼀次エネルギー消費量 [MJ]

＞省令 1 号参照

𝐸".+,%: 棟 b の昇降機の基準⼀次エネルギー消費量 [MJ]

＞省令 1 号参照

𝐸/,%

: 棟 b のその他⼀次エネルギー消費量 [MJ]

＞省令 1 号参照

棟 b の設備別基準⼀次エネルギー消費量は次式により算出するものとする。
>?@@A𝐸"(),% = 6 7𝐸"(),8 : 室 𝑟が空調計算対象室であり、かつ、棟𝑏に属する =8>?@@A

𝐸"+,% = 6 7𝐸"+,8 : 室 𝑟が換気計算対象室であり、かつ、棟𝑏に属する =8>?@@A𝐸",,% = 6 7𝐸",,8 : 室 𝑟が照明計算対象室であり、かつ、棟𝑏に属する =8>?@@A

𝐸"-,% = 6 7𝐸"-,8 : 室 𝑟が給湯計算対象室であり、かつ、棟𝑏に属する =8D𝐸.+,% = 6 7𝐸".+,B : 昇降機 𝑗が主にサービスを提供する室が棟𝑏に属する =B>?@@A

𝐸/,% = 6 7𝐸/,8 : 室𝑟が棟𝑏に属する=
8

ここで、𝐸"(),8: 室 r の空気調和設備の基準⼀次エネルギー消費量 [MJ]

＞告⽰ 265 号参照

𝐸"+,8: 室 r の機械換気設備の基準⼀次エネルギー消費量 [MJ]

＞告⽰ 265 号参照

3𝐸",,8: 室 r の照明設備の基準⼀次エネルギー消費量 [MJ]

＞告⽰ 265 号参照

𝐸"-,8: 室 r の給湯設備の基準⼀次エネルギー消費量 [MJ]

＞告⽰ 265 号参照

𝐸".+,B: 昇降機 j の基準⼀次エネルギー消費量 [MJ]

＞告⽰ 265 号参照

𝐸/,8: 室 room のその他⼀次エネルギー消費量 [MJ]

＞告⽰ 265 号参照

4３．各棟の設計一次エネルギー消費量
棟 b の設計⼀次エネルギー消費量 は 𝐸#,% は次式で算出する。ただし、⼩数点以下⼀位未満の端数がある場合は、これを切り上げることとする（省令 1 号と同様）。
𝐸#,% = '𝐸(),% + 𝐸+,% + 𝐸,,% + 𝐸-,% + 𝐸.+,% − 𝐸",% + 𝐸/,% 0 × 1045
ここで、
𝐸#,%

: 棟 b の設計⼀次エネルギー消費量 [GJ]𝐸(),%

: 棟 b の空気調和設備の設計⼀次エネルギー消費量 [MJ]𝐸+,%

: 棟 b の機械換気設備の設計⼀次エネルギー消費量 [MJ]𝐸,,%

: 棟 b の照明設備の設計⼀次エネルギー消費量 [MJ]𝐸-,%

: 棟 b の給湯設備の設計⼀次エネルギー消費量 [MJ]𝐸.+,%

: 棟 b の昇降機の設計⼀次エネルギー消費量 [MJ]𝐸",%

: 棟 b のエネルギー利⽤効率化設備による設計⼀次エネルギー消費量の削減量 [MJ]𝐸/,%

: 棟 b のその他⼀次エネルギー消費量 [MJ]

３．１ 各棟の空気調和設備の設計一次エネルギー消費量
棟 b の空気調和設備の設計⼀次エネルギー消費量は次式で算出する。
𝐸(),% = 𝐸(),FGH,% + 𝐸(),IHJI,% + 𝐸(),8KL,%
ここで、𝐸(),FGH,%: 棟 b の空調機群の設計⼀次エネルギー消費量 [MJ/年]

𝐸(),IHJI,%: 棟 b の⼆次ポンプ群の設計⼀次エネルギー消費量 [MJ/年]

𝐸(),8KL,%: 棟 b の熱源群の設計⼀次エネルギー消費量 [MJ/年]

３．１．１ 各棟の空調機群の設計一次エネルギー消費量
棟 b の空調機群の設計⼀次エネルギー消費量は次式で算出する。
>OPQ

𝐸(),FGH,% = 6 7𝐸(),FGH,M :空調機群 i が空調する室が棟𝑏に属している=
M

ここで、𝐸(),FGH,M: 空調機群 i の設計⼀次エネルギー消費量 [MJ]

＞仕様書 2.7.1.6 参照

空調機群 i が空調する全ての室が同⼀の棟に属さない場合はエラーを返すこととする。

5

３．１．２ 二次ポンプ群のエネルギー消費量
棟 b の⼆次ポンプ群の設計⼀次エネルギー消費量は次式で算出する。
>RQAR

𝐸(),IHJI,% = 6 '𝐸(),IHJI,M × 𝑟IHJI,M,% 0
M

𝑟IHJI,M,% は次式で算出する。
i) ⼆次ポンプ群 i が冷⽔を供給するポンプである場合
𝑟IHJI,M,%=∑B 7𝑄(),FGH,U,B :空調機群 j が⼆次ポンプ群 𝑖に接続されている かつ 空調機群𝑗が棟𝑏に属する室を空調する=∑B 7𝑄(),FGH,U,B :空調機群 j が⼆次ポンプ群 𝑖に接続されている=ii) ⼆次ポンプ群 i が温⽔を供給するポンプである場合
𝑟IHJI,M,%=∑B 7𝑄(),FGH,G,B :空調機群 j が⼆次ポンプ群 𝑖に接続されている かつ 空調機群𝑗が棟𝑏に属する室を空調する=∑B 7𝑄(),FGH,G,B :空調機群 j が⼆次ポンプ群 𝑖に接続されている=

なお、𝑄(),FGH,U,B 、𝑄(),FGH,G,B は次のように定義する。
𝑄(),FGH,U,B = 6Xmax'𝑄(),FGH,U,B,\ , 00 + max'𝑄(),FGH,G,B,\ , 00]\𝑄(),FGH,G,B = 6Xmin'𝑄(),FGH,U,B,\ , 00 + min'𝑄(),FGH,G,B,\ , 00]\

ここで、𝐸(),IHJI,M: ⼆次ポンプ群 i の設計⼀次エネルギー消費量 [MJ]

＞仕様書 2.7.2.7 参照

𝑄(),FGH,U,B,\: ⽇付 d における空調機群 j の⽇積算空調負荷(冷房) [MJ]

＞仕様書 2.6.1.3 参照

𝑄(),FGH,G,B,\: ⽇付 d における空調機群 j の⽇積算空調負荷(暖房) [MJ]

＞仕様書 2.6.1.3 参照

３．１．３ 熱源群のエネルギー消費量
棟 b の熱源群の設計⼀次エネルギー消費量は次式で算出する。
>?_`𝐸(),8KL,% = 6 '𝐸(),8KL,M × 𝑟8KL,M,% 0M𝑟8KL,M,% は次式で算出する。

6i) 熱源群 i が冷熱を⽣成する熱源群である場合
𝑟8KL,M,%=∑B 7𝑄(),FGH,U,B :空調機群 j が熱源群 𝑖に接続されている かつ 空調機群𝑗が棟𝑏に属する室を空調する=∑B 7𝑄(),FGH,U,B :空調機群 j が熱源群 𝑖に接続されている=ii) 熱源群 i が温熱を⽣成する熱源群である場合
𝑟8KL,M,%=∑B 7𝑄(),FGH,G,B :空調機群 j が熱源群 𝑖に接続されている かつ 空調機群𝑗が棟𝑏に属する室を空調する=∑B 7𝑄(),FGH,G,B :空調機群 j が熱源群 𝑖に接続されている=

ここで、𝐸(),8KL,M: 熱源群 i の設計⼀次エネルギー消費量 [MJ]

＞仕様書 2.7.3.10 参照

𝑄(),FGH,U,B,\: ⽇付 d における空調機群 j の⽇積算空調負荷(冷房) [MJ]

＞仕様書 2.6.1.3 参照

𝑄(),FGH,U,B,\: ⽇付 d における空調機群 j の⽇積算空調負荷(暖房) [MJ]

＞仕様書 2.6.1.3 参照

なお、𝑄(),FGH,U,B 、𝑄(),FGH,G,B は 3.1.2 で定義されたものと同⼀であるとする。
３．２ 各棟の機械換気設備の設計一次エネルギー消費量
棟 b の機械換気設備の設計⼀次エネルギー消費量は次式で算出する。
>?@@A

𝐸+,% = 6 7𝐸+,8aaJ,8 : 室 𝑟が棟𝑏に属する =8

ここで、
𝐸+,8aaJ,8: 室 r に属する機械換気設備の設計⼀次エネルギー消費量 [MJ]

３．３ 各棟の照明設備の設計一次エネルギー消費量
棟 b の照明設備の設計⼀次エネルギー消費量は次式で算出する。
>?@@A

𝐸,,% = 6 7𝐸,,8aaJ,8 : 室 𝑟が棟𝑏に属する =8

ここで、𝐸,,8aaJ,8: 室 r に属する照明設備の設計⼀次エネルギー消費量 [MJ]7

３．４ 各棟の給湯設備の設計一次エネルギー消費量
棟 b の給湯設備の設計⼀次エネルギー消費量は次式で算出する。
>Pc𝐸-,% = 6'𝐸-,M × 𝑟Gb,M,% 0
M𝑟Gb,M,% =∑8 ∑\ 7𝑉-,\,M,8 : 室 𝑟が棟𝑏に属する=∑8'∑\ 𝑉-,\,M,8 0

ここで、𝑉-,\,M,8: 給湯設備 i から室 r への⽇積算湯供給量 [L/⽇]＞仕様書 5.6 参照

３．５ 各棟の昇降機の設計一次エネルギー消費量
棟 b の昇降機の設計⼀次エネルギー消費量は次式で算出する。
>_e𝐸.+,% = 6 7𝐸.+,B : 昇降機 𝑖が主にサービスを提供する室が棟𝑏に属する =M

ここで、𝐸.+,M: 昇降機 i の設計⼀次エネルギー消費量 [MJ]

３．６ 各棟のエネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減量
棟 b のエネルギー利⽤効率化設備による設計⼀次エネルギー消費量の削減量は次式で算出する。
𝐸",% = 𝐸"If,% + 𝐸"Ugh,%
ここで、
𝐸"If,%: 棟 b の太陽光発電設備による設計⼀次エネルギー消費量の削減量 [MJ]

𝐸"Ugh,%: 棟 b のコージェネレーション設備による設計⼀次エネルギー消費量の削減量 [MJ]

３．６．１ 太陽光発電設備
棟 b の太陽光発電設備による設計⼀次エネルギー消費量の削減量は次式で算出する。

𝐸"If,% = 𝐸"If ×𝐸/,% + 𝐸,,%𝐸/ + 𝐸,

ここで、
𝐸"If: 太陽光発電設備による設計⼀次エネルギー消費量の削減量 [MJ]𝐸/

: 建物群全体のその他⼀次エネルギー消費量 [MJ]𝐸/,%

: 棟 b のその他⼀次エネルギー消費量 [MJ]𝐸/

: 建物群全体の照明設備の設計⼀次エネルギー消費量 [MJ]

8𝐸/,%: 棟 b の照明設備の設計⼀次エネルギー消費量 [MJ]

9３．６．２ コージェネレーション設備
CGS 設備による設計⼀次エネルギー消費量（冷房分、暖房分、給湯分、電⼒分）の削減量は次式で算出する。
∑\ 𝐸(),8KL,U,8K\,\∆𝐸"Ugh,U = 6 𝐸(),8KL,U,8K\,\ − 6 𝐸",Ugh,\ × jk∑\ '𝐸(),8KL,U,8K\,\ + 𝐸(),8KL,G,8K\,\ + 𝐸-,8K\,\ + 𝐸K,8K\,\ 0\\∑\ 𝐸(),8KL,G,8K\,\∆𝐸"Ugh,G = 6 𝐸(),8KL,G,8K\,\ − 6 𝐸",Ugh,\ × jk∑\'𝐸(),8KL,U,8K\,\ + 𝐸(),8KL,G,8K\,\ + 𝐸-,8K\,\ + 𝐸K,8K\,\ 0\\∑\ 𝐸-,8K\,\∆𝐸"Ugh,- = 6 𝐸-,8K\,\ − 6 𝐸",Ugh,\ × jk∑\'𝐸(),8KL,U,8K\,\ + 𝐸(),8KL,G,8K\,\ + 𝐸-,8K\,\ + 𝐸K,8K\,\ 0\\∆𝐸"Ugh,K = 6 𝐸K,8K\,\ − 6 𝐸",Ugh,\ × j\\∑\ 𝐸K,8K\,\∑\'𝐸(),8KL,U,8K\,\ + 𝐸(),8KL,G,8K\,\ + 𝐸-,8K\,\ + 𝐸K,8K\,\ 0k

ここで、∆𝐸"Ugh,U: CGS 設備による年間冷房⼀次エネルギー消費量の正味削減量 [MJ]

∆𝐸"Ugh,G: CGS 設備による年間暖房⼀次エネルギー消費量の正味削減量 [MJ]

∆𝐸"Ugh,-: CGS 設備による年間給湯⼀次エネルギー消費量の正味削減量 [MJ]

∆𝐸"Ugh,K: CGS 設備による年間電⼒消費量の正味削減量 [MJ]

𝐸(),8KL,U,8K\,\ :⽇付 d における CGS 設備による冷房⼀次エネルギー消費量の削減量 [MJ]
𝐸(),8KL,G,8K\,\ :⽇付 d における CGS 設備による暖房⼀次エネルギー消費量の削減量 [MJ]
𝐸-,8K\,\:⽇付 d における CGS 設備による給湯⼀次エネルギー消費量の削減量 [MJ]

𝐸K,8K\,\:⽇付 d における CGS 設備による電⼒消費量の削減量 [MJ]

𝐸",Ugh,\:⽇付 d における CGS 設備による燃料消費量（⾼位発熱量基準） [MJ]

様式 7-3：「⑭排熱利⽤系統 空調熱源群 冷熱源」で指定された熱源群の年間エネルギー消費量𝐸(),8KL,M
から∆𝐸"Ugh,U を差し引いた後、3.1.3 に記載の処理を⾏うこととする。
様式 7-3：「⑮排熱利⽤系統 空調熱源群 温熱源」で指定された熱源群の年間エネルギー消費量𝐸(),8KL,Mから∆𝐸"Ugh,G を差し引いた後、3.1.3 に記載の処理を⾏うこととする。
様式 7-3：「⑯排熱利⽤系統 給湯機器」で指定された給湯機器の年間エネルギー消費量𝐸-,M から∆𝐸"Ugh,を差し引いた後、3.4 に記載の処理を⾏うこととする。
棟 b のコージェネレーション設備による設計⼀次エネルギー消費量の削減量は次式で算出する。
𝐸"Uhf,% = ∆𝐸"Ugh,K ×

10𝐸/,% + 𝐸,,%𝐸/ + 𝐸,

４．各棟の PAL＊基準値
様式１「⑦モデル建物もしくは棟名称」に基づき、各室がどの棟に属するかを判断して、次式にて棟 bの PAL＊基準値 𝑃𝐴𝐿",% [MJ/m2 年]を算出する。

𝑃𝐴𝐿",% =?@@A∑>
8pq 7𝑃𝐴𝐿",8aaJ,8 × 𝐴IK8M,8 : 室 𝑟が𝑃𝐴𝐿 ∗ 計算対象室であり、かつ、棟𝑏に属する =?@@A∑>
8pq 7𝐴IK8M,8 : 室 𝑟が𝑃𝐴𝐿 ∗ 計算対象室であり、かつ、棟𝑏に属する =ここで、𝑃𝐴𝐿",8aaJ,8: 室 r の PAL＊基準値の原単位 [MJ/m2 年]

𝐴IK8M,8: 室 r のペリメータゾーン⾯積 [m2]

＞省令 1 号参照

５．各棟の PAL＊設計値
𝑃𝐴𝐿% =?@@A∑>
8pq 7𝑃𝐴𝐿8aaJ,8 × 𝐴IK8M,8 : 室 𝑟が𝑃𝐴𝐿 ∗ 計算対象室であり、かつ、棟𝑏に属する =>

?@@A
∑8pq
7𝐴IK8M,8 : 室 𝑟が𝑃𝐴𝐿 ∗ 計算対象室であり、かつ、棟𝑏に属する =ここで、𝑃𝐴𝐿8aaJ,8: 室 r の PAL＊設計値 [MJ/m2 年]

室 r の PAL＊設計値は次式で算出する。

𝑃𝐴𝐿8aaJ,8 =𝑄IK8M,Uaar,8 + 𝑄IK8M,GKFs,8
𝐴IK8M,8

ここで、
𝑄IK8M,Uaar,8: 室 r のペリメータ部分の年間冷房負荷 [MJ/年]

𝑄IK8M,GKFs,8: 室 r のペリメータ部分の年間暖房負荷 [MJ/年]

𝐴IK8M,8: 室 r のペリメータゾーン⾯積 [m2]11