仕様
導入条件

動作環境

本商品は「令和3年度スマート社会実装化促進事業補助金」の採択事業です。

遠隔監視用 PC

RPR を設置いただくこと
PCS が Solar Legato の対応メーカー・型式であること※1

OS

自家消費制御に適したスロープ時間を設定できること
Solar Link ZERO1 台で計測可能な台数を PCS 台数の上限とする

Windows11（32bit / 64bit）

消費電力、買電電力のいずれか、または両方を計測していること ※2
設備容量が大きく消費が少ない場合は停止 / 待機ビットを利用した制御がブラウザ必要になる場合がある ※3

Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft Edge（いずれも最新版）※1. 制御にはタイムラグがあるため、PCS の計測間隔が長いほど適切に制御できなくなります。

制御設定用 PC

※2. アナログまたは RS-485（マルチメーターなど）による計測で瞬時値であること。
パルスからの換算はできません。また、買電電力の計測に失敗し続けると、発電が停止します。

制御設定用のPCを接続する構内ネットワークが必要です（計測機との直繋ぎも可）。

事前の通信確認での結果等を考慮いただき、マルチメーター等での計測もご検討ください。

遠隔監視システムをご利用いただく場合は、別途インターネット契約が必要です。

※3. 日射変動による発電の変動が大きく、急な発電による逆潮流発生を防ぐため※他環境下での閲覧や動作の確認は行っておりません。

（特に 1 台当たりの容量が大きい場合）。

本製品はRPRが作動しないことを保証するものではありません。

対応メーカー 一覧 ※型式はお問合せください。
自家消費制御対応
インリー・ウエストホールディングス
グリーンエナジージャパン

エクソル

SMA ジャパン

カナディアン・ソーラー・ジャパン

Q セルズ

クリーンベンチャー 21

Sungrow Japan

三社電機製作所

サンテックパワージャパン

山洋電気

GS ユアサ (GS ユアサインフラシステムズ ( 旧：サンケン電気 ) 含む )JA ソーラー・ジャパン

新電元工業

ソーラーエッジ
テクノロジージャパン

ソーラーフロンティア

ダイヤゼブラ電機

DMM.com

デルタ電子

東芝三菱電機産業システムトリナ・ソーラー・ジャパン

日新電機

日本エネルギー
ホールディングス

ネクストエナジー・アンド・リソース

ネミー

パナソニック 三洋電機

日立産機システム

ファーウェイジャパン藤崎電機

富士電機

三菱電機

明電舎

安川電機

住友電気工業

Chint

Tesla

村田製作所

明電舎

YAMABISHI

MARICI Japan（旧：ABB）

華為 技 術日本

自家消費型太陽光発電向け自動出力制御システム

スマートメーター（低圧・高圧）のECHONET Lite認証 AIF認証取得

蓄電池制御対応 （予定も含む）
エジソンパワー

CONNEXX SYSTEMS

東芝 ITコントロールシステム

日東工業

GS ユアサ (GS ユアサインフラシステムズ ( 旧：サンケン電気 ) 含む )ファーウェイジャパン

華為 技 術日本

デルタ電子

・Apple および Apple のロゴは、米国およびその他の国における Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
・Google Play、Google Play のロゴおよび Google Chrome は Google LLC の商標です。
・Windows および Microsoft Edge は、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標です。
・Mozilla および Firefox は、米国およびその他の国における Mozilla Foundation の商標です。
・そのほか、記載されている会社名・商品名等の名称は、各社の登録商標または商標です。

【本社】〒612-8083 京都市伏見区京町 1-245 TEL:075-604-4731 FAX:075-621-3665【 東 京 支 店 】 〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-3-10 新宿御苑ビル 4 階【名古屋営業所】 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 1-22-16 ミナミ栄ビル 3 階【仙台営業所】 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 2-1-7 本町奥田ビル 9 階【福 岡 営 業 所 】 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-13-9 いちご博多駅東ビル 4 階

TEL:03-6457-8026

TEL:022-216-5060

FAX:03-6457-8027

FAX:022-216-5061

TEL:052-747-6114
TEL:092-477-2130

FAX:052-747-6115
FAX:092-477-2077【高崎営業所】 〒370-0058 群馬県高崎市九蔵町 25-1 WESTINⅠ5 階
TEL:027-333-1851

FAX:027-333-1852

コールセンター TEL:075- 634-8073
受付時間:平日 9:00〜19:00/土曜 9:00〜17:30
日曜、祝日、年末年始は休業いたします。

このカタログの記載内容は2024年9月現在のものです。仕様は予告なく変更される場合があります。

© Laplace System

太陽光発電遠隔監視システム

太陽光発電遠隔監視システム

出典：株式会社富士経済 FIT・再生可能エネル
ギー発電関連システム・サービス市場 / 参入企業実態調査 2019 太陽光発電遠隔監視サービス＜2018 年度見込＞

出典：株式会社富士経済 2023 年版 太陽電池関連技術・市場の現状と将来展望 / 遠隔監視システム導入件数＜2022 年度実績＞

が選ばれる理由

自家消費型太陽光発電向け自動出力制御システム

豊富な実績

Solar Legatoの特長
1 高精度の追従制御

長く培った技術開発力で、特許技術による高精度制御を実現。

5,300件

2 発電設備全体を最適化2. 制御システム・遠隔監視・PR コンテンツをセットでご提供

太陽光発電の安定稼働に必要な発電状況の把握や不具合の早期発見に。

→詳細 P.11 〜→詳細 P.13 〜

安心のサポート体制
機器保証

代替回線保証

また、契約延長時も計測機の機器保証は継続されます。

した場合、別途代替の回線をご提供します。

→詳細 P.9 〜

買電を抑えた運用をサポートし、より有効な発電電力の利用を可能にします。

→詳細 P.10 〜

発電電力を最大限有効活用する業界トップクラスの対応力

ラプラス・システムの単相 PCS対応
三相��社 ��台
対応メーカー

最大PCS接続台数

POINT!
複数の PCS メーカー・型式が混在する設備にも対応が可能※PCS の組み合わせによっては対応できない場合があります

1

蓄電池と PV PCS への制御指令を行います。

蓄電池の充放電の制御が可能になり、システム全体の最適制御を実現。

将来的にご契約時の通信回線サービスが終了※メーカーや設備構成によって異なる場合があります

発電電力、消費電力、蓄電池空き容量の関係から出力指令値を算出。

蓄電池制御計測機は契約年数分、その他機器は1年の機器保証を行います。

業界トップクラスの対応力を誇り、43社のメーカーに対応しています。

出典：株式会社富士経済 2023 年版 太陽電池関連技術・市場の現状と将来展望 / 遠隔監視システム導入件数＜2022 年度実績＞

1. 特許技術の発電制御と蓄電池充放電制御で発電電力を有効活用

ジメントで将来を見据えた柔軟な対応。

→詳細 P.5 〜

出典：株式会社富士経済 FIT・再生可能エネルギー発電関連システム・サービス市
場 / 参入企業実態調査 2019 太陽光発電
遠隔監視サービス＜2018 年度見込＞(2024年3月末現在)

3 遠隔監視との連携

発電所全体での最適なエネルギーマネ

太陽光発電遠隔監視システム

特許技術の発電制御と蓄電池充放電制御で発電電力を有効活用

自家消費対応倉庫、工場、スーパーマーケット、福祉施設など幅広い業種の事業者様が Solar Legato を導入しています。

太陽光発電遠隔監視システム→詳細 P.7蓄電池システム

自家消費型太陽光発電と蓄電池を最適制御する

補助金の活用

蓄電池の導入メリット

Solar Legato Batteryとオリジナルの仕様による低価格なエジソンパワー製の蓄電池システムをセットでご提供します。
● 自家消費型太陽光発電を効率化● ピークカット

EPESS-115N● 補助金を活用可能
2

電気は「売る」
から「使う」
時代へ
太陽光発電のトレンドは自家消費型へ

自家消費型太陽光発電が抱える課題とは…？

太陽光発電による電気を電力会社に売らず、施設等で自ら消費する自家消費型太陽光発電が増えています。

脱炭素社会に向けた動きの活発化
昨今、2050 年カーボンニュートラルの実現に向けた取関心があり、既に再エネを使用25％関心なし
20％

り組みが注目されています。
また、右図のように経済産業省が実施したアンケートでは再生可能エネルギー使費型発電の導入によって脱炭素社会の実現に貢献する

最大限まで発電したい…

発電過多になると逆潮流が発生。電力会社との契約上、発電過多を避けるために最小消費電力に合わせて逆潮流禁止の場合は RPR が作動し PCS が停止します。

PCS の出力を抑えると、発電システムを最大限には有効活用できません。

調査対象：産業界約2,000社
回答数 ：338社

関心あり
55％

用への関心がある企業が 80% を超過する等、自家消PCSが止まってしまう…

PCS 上 限出典：経済産業省
非化石価値取引市場について2021年7月アンケート実施

企業が増加しています。
化石燃料から再生可能エネルギーへの切替についての関心の有無

非常用電源としての自家消費発電
電力需給の増加を原因とした「電力需給ひっ迫警報」の消費電力

発電電力

消費電力

発電電力

消費電力

発電電力

消費電力

発電電力

RPR

発令や、近年多発している未曾有の自然災害。
それらを背景に重要視される、企業が緊急時に事業の継続や復が作動し、 PCS が停止

逆潮流は発生しないが、 発電量が低下逆潮流の発生を避けながら発電量を最大化するという技術的課題が導入のハードルに…

旧を図るための BCP（事業継続計画）。
BCP 対策のための非常用電源として、自家消費型発電が注目されています。
また、蓄電池を導入することで、日中に発電した電気が課題を解決！

を非常用電源として活用することが可能です。

電気料金の上昇と買取価格の低下

工場・オフィスなどの買取価格 ＜ 産業用電気料金

燃料価格の高騰、再エネの導入が進んだことによる賦課金の増大などの影響により、産業用電気料金は 2010

( 円 /kWh)

電気料金下。
売電利益を得ることが難しくなっています。

約92％増

40

年から 92% も上昇しています。
さらに固定価格買取制
度（FIT）での事業用太陽光発電の買取価格は年々低

2010年度から27.55円

3020

本システムは、独自の計算式で算出した出力指令値で PCS の出力を自動制御する発電制御システムとして特許を取得（特許 第 6364567 号）。
消費電力の変動に合わせて PCS を自動制御して、逆潮流のリスクを抑え、14.33円

さらに従来過剰に抑制されていた発電電力の有効活用を可能にしました。

102010

特許技術で発電電力を最大化

2012

2014

2016

2018

2020

2022

買取価格（10kW 〜 50kW 地上設置）
電気料金平均単価（産業用）

2024 ( 年度 )逆潮流の発生抑制

かつ発電電力の最大化を実現

出典 : 資源エネルギー庁「買取価格・期間等,（2024 年度以降）」
資源エネルギー庁「日本のエネルギー,2023 年度版」
34

通信負荷を抑え高速化を実現する発電電力を最大化する

特許取得の追従制御

PCSピックアップ制御※PCSよっては対象外となる場合があります。詳細はお問い合わせください。

消費電力に合わせた自動制御

RPRの作動を抑制させる、十分な高速性をもった制御方式へ

消費電力を発電電力が上回る場合、任意で設定したパラメータ1秒単位での高速制御を実現する独自のアルゴリズムに合わせて消費電力の一定割合で発電電力を制御し、逆潮流の発生を低減します。適切な追従制御によって、発電電力を最PCS台数を絞り込んで制御を行う独自のアルゴリズム「PCSピックアップ制御」により通信負荷を抑え、さらに消費大限に利用できるようにします。

電力のみを高速で計測するよう変更したことで、制御に伴うタイムラグを大きく解消。

※消費電力を計測していない場合は、買電電力と発電電力から算出した値を用います。

4812【発電制御イメージ】

16消費電力比例係数 A（％）

また、実際の発電電力をもとに制御指令値を算出。より最適な制御値でPCSの制御指令を行います。

(時 )

20

※制御は消費電力の変化に合わせたタイミングで必要に応じて行われます。

発電電力

最大出力可能電力 (kW) ＝ 消費電力 (kW)×【比例係数 A (%)】ー【固定定数 B (kW)】※PCSによっては「一律制御」方式での制御となります。

従来 ( 例 ) 定格 10kW PCS5 台、発電所容量 50kW の場合
一律制御

発電電力の時、消費電力の 90%を目指して発電電力を制御消費電力の変動に合わせた制御でより多くの発電電力を得られるように！

6秒※買電電力が一定量以下になると、指令値を切り替え、逆潮流の発生を防止する機能があります。

従来の自家消費型発電

PCSピックアップ制御

各ＰＣＳ制御指令値（％）

消費電力や発電電力の急な変動に対するための電力幅

例 【比例係数 A=90、固定定数 B=0 で設定した場合】【追従制御イメージ】

6秒

PCS 1

PCS 2PCS 3

PCS 4

PCS 5

4080808080

80

3570

70

70707030606060

60601秒

発電電力
制御値（kW）

PCS 1

4010035503050

合計発電電力(kW)512:00

15:00

合計買電電力(kW)

18:00
合計消費電力(kW)

90

80

70

60

90

80

70

60

40

80

70

60

50

50

50

50

2550

40307060

40

40

40

40

1秒

2050

40

30

2060

30

60

60

60

6060

30

50

40

50

100

60

40

80

80

80

80

80

6秒

40

50

100

90

100

606秒

全ＰＣＳに毎秒制御値を送る必要がある（通信負荷増大）1 発電電力を下げる場合は発電電力の大きいPCS、※赤文字 = 制御値を送った PCS

2 発電電力を上げる場合は発電電力の小さいPCSを優先して制御する

12

PCSピックアップ制御（改良）
消費電力の変化に合わせて高速で制御 ※発電電力を下げる場合
消費電力
制御指令

発電電力

発電電力
タイムラグ

制御指令

09:00

PCS 550制御までのタイムラグ

06:00

PCS 440100kW0kW

PCS 325

消費電力

0kW

PCS 2

20200kW100kW

制御対象の PCS を絞りこみ発電所全体としての値で抑制

各ＰＣＳ制御指令値（％）

発電電力
制御値（kW）

一律制御（従来）
200kW

通信負荷低減・高速化

全 PCS を一律に制御

固定定数 B（kW）

消費電力に対する最大発電電力の百分率

消費電力

特許出願中

6秒
06:00

合計発電電力(kW)

09:00

12:00

15:00

合計買電電力(kW)

消費電力に追従して制御し、従来の過剰制御分の最大限に発電できない 。

発電電力を有効活用。

6秒

1秒 1秒

18:00

合計消費電力(kW)

逆潮流を避けるためにPCS容量を制限しているため、6秒タイムラグ制御するPCS台数を絞り1秒単位での高速制御に

6遠隔監視システム&サービス L・eyeとの連携で発電状況をまとめて確認

遠隔監視システム※Solar Legatoパッケージ、Solar Legato matchのみ

1

L・eye 監視画面

太陽光発電遠隔監視システム

太陽光発電遠隔監視システム

出典：株式会社富士経済 FIT・再生可能エネルギー発電関連システム・サービス市
場 / 参入企業実態調査 2019 太陽光発
電遠隔監視サービス＜2018 年度見込＞

出典：株式会社富士経済 2023 年版 太陽電池関連技術・市場の現状と将来展望 / 遠隔監視システム導入件数＜2022 年度実績＞

自家消費制御グラフ
L・eye 監視画面で自家消費制御のグラフを表示することができます。
トレンド・日・月・年単位での表示ができ、その他「売買電グラフ」や「自家消費制御（蓄電池あり）グラフ」も表示可能です。

グラフ表示項目

1

・合計発電電力量 (kWh)・合計買電電力量 (kWh)・合計消費電力量 (kWh)・出力指令値 (kWh)※

・日射量 (kWh/m2)

2※ご提供時期や PCS の構成により設定項目が表示されない場合があります。

詳細設定表示項目やY軸のレンジを設定することができます。

3
2

独自の診断方法で発電所の状態を表示
経年分析
システム出力係数、設備利用率、PCS 変換効率、モジュール変換効率を計算し、発電所の経年変化をグラフで表示します。

発電停止診断発電所内の全ての PCS に対し、発電 0kW が設定時間より長引いた場合に発電停止を検知します。

NEW

詳細な発電状況の確認に発電電力の確保

資産価値の維持設定した最小値以上の制御率であればPCS 制御中でも診断可能になります。

経年分析画面PCS ごとの数値など詳細な発電状況を確認でき、異常時にはメールで通知。精緻な監視・異常時の迅速な通知で発電損失を最小限に抑え、詳細な発電データの保存も可能なため資産価値の証明にも役立てられます。

3

自家消費制御の情報を表示
買電電力や消費電力、制御設定の値（A 値 /B 値）など制御に関する数値情報を取得して表示します。

1314

便利で多彩な機能により最適な遠隔監視を実現

遠隔監視システム

遠隔設定 遠隔地からも L・eye 監視画面で Solar Legato の制御設定が可能※Solar Legatoパッケージ、Solar Legato matchのみ

制御パラメータ設定
消費電力に対する発電電力の制御設定と RPR の作動

CSV形式で計量値などをダウンロードを防ぐための設定を行います。

豊富な計測データを CSV 形式で確認できます。

制御イメージ

電力メーターの計測データもダウンロードできます。

制御パラメータ「比例係数 A90%」「固定定数 B10kW」の値を設定[ 定格容量 150kW、消費電力 150kW の場合］
計算 150kW

90%

10kW

125kW

最大出力可能電力は、125kW（83%）

異常時はメールでお知らせ

制御パラメータ設定画面

異常時には一分単位での迅速なメール通知を行

自家消費制御無効機能

い、見落としを防ぎます。PCS 毎の詳細監視が可能

パラメータ値を無効にして、PCS に常時 100% の指令値を送信します。

NEW

PCS の動作確認のためなど、一時的に制御を止めたい時にご活用いただけます。

なため、異常発生箇所の特定や早期復旧にもつな※Solar Legato Batteryではご利用いただけません

げることができます。

時間帯制御設定/制御カレンダー

総合監視

制御設定の値を時間ごとに設定することができま

複数の発電所は L・eye 総合監視でまとめて確認。

す。
電力需要が減少する昼休みや休日に合わせた各発電所の監視画面への遷移もスムーズに行うこ設定をすると効果的です。
制御カレンダーでは、時とができます。

間帯制御設定の状況をカレンダー上で確認でき、設定変更も可能です。

蓄電池の遠隔制御

時間帯制御設定画面
制御カレンダー画面

自立運転や系統連系運転の切り替えといった、蓄電池の遠隔制御に対応し、過充電状態による運転停止を防ぎます。

スマホアプリ
無料でダウンロードでき、アプリならではの高い操作性で発電状況をいつでもどこでも確認できローカル接続でも設定可ます。
※自家消費制御グラフの表示はできません

インターネットを使用しない、現地のローカル接※スマホアプリでは蓄電池情報の表示・制御設定はできません※Android13以降は対応しておりません

続でも専用の WEB アプリで各種設定を行うこ
個別監視グラフ画面とができます。

Webアプリ システム設定画面

1516

パッケージ プラン・収納盤一覧

自家消費型太陽光発電向け自動出力制御システムと遠隔監視システムをセットにしたパッケージです。
※
各プランはカタログ「L・eye 太陽光発電パッケージ（総合）」の同名プランに相当し、構成詳細は同カタログのP��~P�� をご覧ください。
PCS定格総容量容量項目

低圧(〜50kW未満)

低圧標準

プラン名

Type B

収納盤

Type G

高圧1(50kW〜250kW未満)

低圧塩害

低圧SPD

低圧FL

Type B�

Type A

Type F※�※�

高圧� 標準Type B

Type G

高圧�
塩害

Type B�高圧�
SPD

Type A

高圧�
FL

Type F

高圧2(250kW〜500kW未満)

高圧�
ライト高圧�
標準Type B

Type C

高圧�標準
ボックスレスType E

高圧�
FL

Type F

高圧3(500kW〜1MW未満)

高圧�
標準Type C

高圧�標準
ボックスレスType E

高圧�
FL

Type F高圧�
標準高圧4(1MW〜2MW未満)

Type C

通信回線

高圧�標準
ボックスレスType E

高圧�
FL

Type F

日射・気温計※�

FLIPLINK追加※�

低圧スマートメーター

※�

※�

※�

※�

※�

※�

※�

※�

※�

※�

※�

※�

※�

※�

高圧スマートメーター
ストリング計測・表示
カメラ画像オプション※�

※�

※�

※�

※�

※�

※�

※�

サービス提供期間�年/��年 ※�
現地表示PCオプション※�
防犯オプション

〇 標準△ オプション ( 有償・任意 )

※�

※�

※�

※�

※�

※�※�

※�

Type B

Type B2Type C

計測機 Solar Link ZERO

計測機 Solar Link ZERO

計測機 Solar Link ZERO

ブレーカー

収納盤 / 内容物 一覧表

排熱ファン（吸気用ルーバーは扉面）

FLIPLINK
UPS
OAタップ

ブレーカー
電源 SPD項目

電源ユニット

電源ユニット※塩害向けの収納盤となります

端子台

端子台 RS-485 SPD FLIPLINK 計測機
電源 SPD(LAN SPD)
Solar Link ZERO

Type E

Type F

計測機 Solar Link ZEROFLIPLINK

OAタップ

17

Type E

Type F

Type G

Solar Legato match

パッケージでは対応できない場合に、目的や条件にマッチする最適なシステムをご提案します。

Solar Legato Stand alone

ACアダプタインターネット接続不要で現地での運用が可

ブレーカー

ンで、発電状況の確認や CSV 形式でのデータ能。
ローカルネットワークの Webアプリケーショダウンロードができます。

UPS
OAタップ

HUB

ブレーカー

※UPSは板外の設置となりますType C

RS-��� SPD/LAN SPD

RS-485 SPD（LAN SPD）

UPS

容量物※�※�

電源SPD

電源 SPD

端子台

Type B
Type B�

端子台

Type G

計測機 Solar Link ZERO

計測機 Solar Link ZERO

電源

Type A

電源ユニットRS-485 SPD(LAN SPD)
電源ユニット収納盤※�※�：FLIPLINK AI（アナログ入力）、ST（日射・気温入力）のみ搭載可※�：低圧スマートメーターと通信を行うための専用機器 Wi-SUN ドングルが追加されます※�：カメラ画像オプションと現地表示 PC オプションとの併用はできません※�：後付け構成「スタンダードタイプ」でのご提供となります※�：FLIPLINK を追加した場合は後付け構成「スタンダードタイプ」「ライトタイプ」でのご提供となります※�：ASP サービス、無線通信サービス、機器保証の提供期間は、サービス提供期間に準じます※�：FLIPLINK DI での他の接点計測はできません※�：追加でカメラ画像オプションを組み込む場合は、「スタンダードタイプ」でのご提供となります※現地調整（有償）の有無は担当営業とご相談ください※高圧２FL・３FL・４FLはL・eyeパッケージの高圧�FLに相当します
日射計・気温計は本プランでは有償オプションです
FLIPLINKは�台目がパッケージ価格に含まれており、�台目は有償オプションです
DI（接点・パルス入力）
・DO（接点出力）
・AI（ アナログ入力）
・ST（日射・気温）からお選びいただけますType A※�※�

電源ユニット※�FLIPLINK

FLIPLINK（最大2台）
ブレーカー

FLIPLINK〇 標準 △ オプション(有償・任意)※1：標準で 1 台搭載、2 台目以降は有償オプションで追加可※予告なく盤内構成が変更されることがあります

18