平成20年８月12日
原子力安全対策課（２０－３２）＜14時資料配布＞
高浜発電所の原子炉設置変更許可申請について（高燃焼度燃料の使用、洗浄排水処理装置の取替え、使用済燃料輸送容器保管建屋の対象物としてウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料輸送容器を追加する計画）

県および高浜町は、平成20年７月10日に関西電力株式会社から安全協定に基づき事前了解願いのあった、高浜発電所の高燃焼度燃料（１号機および２号機）の使用計画、洗浄排水処理装置（１，２号機共用ならびに３，４号機共用）の取替計画、使用済燃料輸送容器保管建屋（１～４号機共用）の対象物としてウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料輸送容器を追加する計画について、国への手続きを行うことを本日了承した。
これを受け、関西電力株式会社は、本日、原子炉等規制法に基づき、経済産業省に対し原子炉設置変更許可申請を行った。
県としては、これらの計画について、今後、国の安全審査の状況や結果等を確認した上で、高浜町と協議し慎重に対処していく。
なお、関西電力株式会社は、高浜発電所１号機および２号機、美浜発電所３号機ならびに大飯１号機および２号機の蓄電池負荷の変更について、あわせて申請した。
今回の原子炉設置変更許可申請の概要は別紙のとおりである。
＜事前了解願いの概要＞
１．高燃焼度燃料の使用○使用済燃料の発生量を低減するため、ウラン濃縮度を高め高燃焼度化した燃料を１号機および２号機の取替燃料として使用する。
２．洗浄排水処理装置の取替え○１，２号機共用ならびに３，４号機共用の洗浄排水処理装置を逆浸透膜方式から膜分離活性汚泥処理方式に取替え、設備の信頼性向上および廃棄物発生量低減を図る。
３．使用済燃料輸送容器保管建屋の対象物としてウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料輸送容器を追加○今後、高浜発電所３号機および４号機のウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料の受け入れにあたりより安全かつ円滑に受入作業を行うため、必要に応じ、一時的に使用済燃料輸送容器保管建屋にウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料を装てんした輸送容器を保管する。
○また、ウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料を取り出した後の輸送容器について、必要に応じ、一時的に同建屋に保管する。

問い合わせ先(担当：吉田)
内線2352・直通0776(20)0314

1

（参考）
高浜発電所の事前了解願いに係る経緯

平成20年７月10日…

関西電力株式会社は、安全協定に基づき、県および高浜町に対し、高燃焼度燃料の使用計画、洗浄排水処理装置の取替計画、使用済燃料輸送容器保管建屋の対象物としてウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料輸送容器を追加する計画に係る事前了解願いを提出

平成20年８月12日…

県および高浜町は、国への手続きについて了承
関西電力株式会社は、国に原子炉設置変更許可を申請

2

［別紙］
原子炉設置変更許可申請の概要
１ 高浜発電所（１）高燃焼度燃料の使用対象プラント（図１、表１参照）

１号機、２号機変 更 内 容１号機および２号機において、取替燃料として現在使用している燃料（48,000MWd/t；ステップ１燃料）より燃料集合体最高燃焼度制限を55,000MWd/tに引き上げた高燃焼度燃料（ステップ２燃料）を使用する。
これに伴い、３号機の原子炉補助建屋内の核燃料物質取扱設備の一部および使用済燃料貯蔵設備（１～４号機共用）ならびに４号機の原子炉補助建屋内の核燃料物質取扱設備の一部および使用済燃料貯蔵設備（１～４号機共用）の対象とする使用済燃料として、１号機および２号機のステップ２燃料を追加する。

変 更 理 由炉心で長期間燃焼させることができる高燃焼度燃料を使用することにより、使用済燃料の発生量を低減する。

使用開始時期

１号機：第28回定期検査（平成24年度実施予定）以降
２号機：第27回定期検査（平成23年度実施予定）以降（２）洗浄排水処理装置の取替え
対象プラント（図２参照）

１号機、２号機、３号機、４号機

変 更 内 容１，２号機共用ならびに３，４号機共用の洗浄排水処理装置（逆浸透膜方式）の取替えに伴い、処理方式を膜分離活性汚泥処理に変更する。
また、３，４号機共用の洗浄排水処理装置の取替えについては、処理容量を約１㎥/hから約２㎥/hに変更する。

変 更 理 由

信頼性向上および２次廃棄物発生量低減の観点から、処理方式を変更する。

工程

１，２号機共用：平成23年３月頃～平成23年10月頃
３，４号機共用：平成24年４月頃～平成24年11月頃

3（３）使用済燃料輸送容器保管建屋の一時保管対象物の追加
対象プラント（図３参照）

１号機、２号機、３号機、４号機

変 更 内 容１～４号機共用の使用済燃料輸送容器保管建屋の一時保管対象物として、ウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料を装てんしたあるいは取り出した後のウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料輸送容器を一時保管対象物として追加する。

変 更 理 由

３号機および４号機使用済燃料貯蔵設備周辺エリアにおけるウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料の受け入れにあたり、他作業との輻輳回避による作業安全性向上および円滑化の観点から、ウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料を装てんしたあるいは取り出した後のウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料輸送容器を一時保管対象物として追加する。

（４）蓄電池の負荷変更
対象プラント（図４参照）

１号機、２号機変 更 内 容１号機および２号機の非常用電源設備のうち蓄電池の負荷を変更する。

変 更 理 由将来的な負荷増加に対する供給余裕拡大の観点から、現在、非常用電源設備の蓄電池に接続されている常用系負荷の一部を、新たに設置する常用系蓄電池からの給電に変更する。

工程

１号機：平成22年12月頃～平成23年２月頃
２号機：平成22年７月頃～平成22年９月頃

4２ 美浜発電所（１）蓄電池の負荷変更（図４参照）

対象プラント３号機

変 更 内 容３号機の非常用電源設備のうち蓄電池の負荷を変更する。

変 更 理 由工程将来的な負荷増加に対する供給余裕拡大の観点から、現在、非常用電源設備の蓄電池に接続されている常用系負荷の一部を、新たに設置する常用系蓄電池からの給電に変更する。
平成24年８月頃～平成26年３月頃

３ 大飯発電所（１）蓄電池の負荷変更
対象プラント（図４参照）

１号機、２号機変 更 内 容１号機および２号機の非常用電源設備のうち蓄電池の負荷を変更する。

変 更 理 由将来的な負荷増加に対する供給余裕拡大の観点から、現在、非常用電源設備の蓄電池に接続されている常用系負荷の一部を、新たに設置する常用系蓄電池からの給電に変更する。

工

程１号機：平成23年２月頃～平成23年４月頃
２号機：平成23年９月頃～平成23年11月頃

5

図 １

高浜発電所高燃焼度燃料（１号機および２号機）の使用計画
概要
使用済燃料の発生量を低減し、原子燃料サイクルへの負担を軽減するために、１号機および２号機における取替燃料として、現在使用している燃料（集合体最高燃焼度４８，０００ＭＷｄ／ｔ；高燃焼度化ステップ１）より最高燃焼度制限を引き上げた高燃焼度燃料（集合体最高燃焼度５５，０００ＭＷｄ／ｔ；高燃焼度化ステップ２）を使用する。

高燃焼度燃料の改良点

最高燃焼度 ４８，０００ＭＷｄ／ｔ

５５，０００ＭＷｄ／ｔ

被覆管材料

ウラン２３５濃縮度

ジルカロイ－４

約４．０～約３．４ｗｔ％

耐食性向上のため

高燃焼度燃料用のジルコニウム基合金

ガドリニア入りペレットのガドリニア濃度約６ｗｔ％
炉内の出力分布を平坦化するため

約１０ｗｔ％以下

ウラン 235
装荷量を増やすため

約４．６ｗｔ％以下

ペレット密度理論密度の約９５％ウラン装荷量を増やすため理論密度の約９７％（ｶﾞﾄﾞﾘﾆｱ入りﾍﾟﾚｯﾄは理論密度の約９６％）【高燃焼度燃料導入実績】＜大飯発電所＞
１～４号機導入済＜美浜発電所＞
３号機第２３回定期検査にて導入予定

表 １

１５行１５列型高燃焼度燃料の仕様
項
１

２目

燃料材
ペレット

現行燃料

二酸化ウラン焼結ペレット(一部ガドリニアを含む)

同左

ウラン235濃縮度

約4.6wt%以下(ガドリニア入り燃料は3.0wt%以下)

ガドリニア濃度約10wt%以下

約6wt%

ペレット初期密度

理論密度の約97%(ガドリニア入り燃料は約96%)

理論密度の約95%(ガドリニア入り燃料は約95%)

ジルコニウム基合金

ジルカロイ－４

燃料棒外径

約11mm

同左

被覆管厚さ

約0.6mm又は約0.7mm

同左

約3.7m

同左

１５×１５

同左

燃料棒ピッチ

約14mm

同左

燃料棒本数

204本

同左

20本又は16本16本

制御棒案内シンブル本数

20本

同左

炉内計装用案内シンブル本数1本

同左

55,000MWd/t

48,000MWd/t

約4.0～約3.4wt%(ガドリニア入り燃料は約2.5～約1.9wt%)

燃料棒
被覆材

燃料棒有効長さ

３高燃焼度燃料

燃料集合体
配列

ガドリニア入り燃料集合体のガドリニア入り燃料棒本数

集合体最高燃焼度

図 ２

高浜発電所 洗浄排水処理装置（１、２号機共用ならびに３、４号機共用）の取替計画
取替計画の概要○既存の設備は設置後約20年以上経過していることから、設備の信頼性向上および２次廃棄物発生量の低減を図るため、洗浄排水処理装置を取替える。
○洗浄排水処理装置の処理方式を現行の逆浸透膜方式から、膜分離活性汚泥方式へ変更する。
系統の概要

液体廃棄物処理設備
排水モニタ

洗浄排水タンク

洗たく排水

洗浄排水
洗たく排処理装置
処理設

手洗い排水

放出R

シャワ排水
洗浄排水処理装置は、管理区域内で使用した作業服等の洗たくにより発生する排水（手洗い排水及びシャワ排水を含む）を処理する設備である。

【現 状】

雑固体廃棄物として処理【取替後】

逆浸透膜装置

膜分離活性汚泥処理装置
処理水Ｆ
透過水タンク

循環洗浄排水タンク
ﾌｨﾙﾀｰ

ＭＦ膜

処理水ポンプ
汚泥ﾀﾝｸ

汚泥脱水機

逆浸透膜
ＭＦ膜

高圧ポンプ

濃縮液

膜分離浄化槽

アスファルト固化

現状

変更後

方式

逆浸透膜

処理容量

１，２号機 ２m ／ｈ
３，４号機 １m３／ｈ

膜分離活性汚泥
３

１０

除染係数

１，２号機 ２m３／ｈ
３，４号機 ２m３／ｈ

汚泥ポンプ
余剰汚泥
＋粒子状放射性物質

脱水
ｽﾗｯｼﾞ
容器

雑固体焼却設備で焼却【装置の信頼性】
・低圧運転であることから付属部品への負担が少なく、分離膜の目詰まりが発生しにくい。
・装置構成が簡素化されていることから、点検・保守性がよい。

【２次廃棄物の発生量】
処理に伴い発生する脱水スラッジは焼却することで、現状の設備に比べ２次廃棄物発生量（ドラム缶発生量）を約１／３０に低減できる。

同左

膜分離浄化槽概略図
洗浄排水

活性汚泥（微生物）

処理水
余剰汚泥
ＭＦ膜＋
粒子状放射性物質
抜取
空気【MF膜（精密ろ過膜）】
・洗浄排水を処理水と固形分（余剰汚泥と粒子状放射性物質）に分離する。
【活性汚泥】
・バクテリア等の微生物の集合体で、排水中の洗剤等の有機物を分解する。
【処理水】
・処理水は、放射性物質濃度が十分低いことを確認した後、放水口より放出する。

図 ３

高浜発電所使用済燃料輸送容器保管建屋(１～４号機共用)の一時保管対象物としてウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料輸送容器を追加する計画
追加概要
ウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料輸送容器を発電所搬入後または開梱後に、必要に応じて一時的に使用済燃料輸送容器保管建屋へ保管するため、使用済燃料輸送容器保管建屋の一時保管対象物として、ウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料を装てんした輸送容器と同新燃料を取り出した後の輸送容器を追加する。
使用済燃料輸送容器保管建屋

使用済燃料輸送容器保管建屋【平面図】

２号機 １号機

高浜湾

物揚岸壁

内浦湾

【側面図】

【正面図】

４号機

３号機

使用済燃料輸送容器保管建屋及び運用概念図
装てん済輸送容器①
装てん済輸送容器搬入
３号用及び4号用

装てん済輸送容器

装てん済輸送容器②物揚岸壁

使用済燃料輸送容器保管建屋

燃料取扱建屋
3号炉又は４号炉（装てん済・空輸送容器を一時保管）

空輸送容器

③

空輸送容器

空輸送容器
空輸送容器搬出３号用及び4号用一時保管しない場合一時保管する場合④
設置変更許可後には、現状実施可能な①・④のルートに加え、②・③のルートの運用が可能となる。

図 ４

高浜発電所（１号機および２号機）、美浜発電所（３号機）および大飯発電所（１号機および２号機）蓄電池負荷の変更（常用系直流電源装置設置工事）概要
今後の直流電源（蓄電池）の負荷増加を見据えて、安全系直流電源装置（蓄電池）容量の余裕を確保するため、現状、安全系直流電源装置に接続している常用系の一部の負荷を、新たに設置する
常用系直流電源装置（蓄電池)に移設する。

系統の概要
＜現状＞
安全系交流４４０Ｖ所内母線＜変更後＞
安全系交流４４０Ｖ所内母線

常用系交流４４０Ｖ所内母線

新設
安全系直流電源装置

負荷電流の流れ安全系直流電源装置

安全系蓄電池安全系直流母線
安
全系
機
器

安全系
機
器

計測制御装置スイッチギアソレノイド弁
直流分電盤

常用系
機
器

常用系
機
器

常用系
機
器

計測制御装置スイッチギアソレノイド弁
水素制御盤
直流分電盤
非常用水素密封油ポンプ
非常用照明
非常用潤滑油ポンプ

安
全系
機
器

安全系
機
器

常用系直流電源装置

安全系蓄電池常用系蓄電池安全系直流母線

常用系直流母線

常用系
機
器

移設

常用系
機
器

常用系
機
器

計測制御装置 計測制御装置 ＜移設予定負荷＞
スイッチギア ソレノイド弁
計測制御装置（非安全系設備の一部）
ソレノイド弁
水素制御盤
スイッチギア
直流分電盤
直流分電盤
非常用水素密封油ポンプ
非常用照明
非常用潤滑油ポンプ