自吸式マグネットポンプ

型式 PMDS取 扱 説 明 書
もくじページ・安全上のご注意 -------------------------------------------------------------- １・正しくお使いいただくために------------------------------------------------------- 3
・各部のなまえ ------------------------------------------------------4
・長期間ポンプを使用しないとき----------------------------------------------------- 5
・脱調現象について-----------------------------------------------------------5・輸送と保管について----------------------------------------------------------- 5・経年劣化によるご注意----------------------------------------------------------- 5・使用先・使用用途によるご注意 ----------------------------------------------------------- 5・プロテクタについて -----------------------------------------6・故障かなと思ったら ------------------------------------------------------ -----７
・廃棄処分について---------------------------------------------------------------- １0・部品の点検・交換---------------------------------------------------------------- １0据付工事説明書
・安全上のご注意 ----------------------------------------------------------１1・据付工事をされる方へ -----------------------------------------------１4・設置上の注意点 ----------------------------------------------------------１5・配管上の注意点 --------------------------------------------------------------- １5・電気配線工事 -------------------------------------------------------------16
・配管例 --------------------------------------------------------------------17
・運転方法 ----------------------------------------------------------------- 18
・保証・アフターサービス ---------------------------- -------------------------------- 18●このたびは自吸式マグネットポンプをお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
●この取扱説明書には、使用上の注意事項を記載しております。
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずお読みください。
●お買い上げ日などの記入をお確かめのうえ、 販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。
●正しい使用および正しく設置されなかった場合の製品の故障および事故については、保証の対象になりませんので注意ください。
●後日の保守・点検のために大切に保管してください。

三 相 電 機 株 式 会 社

安全上のご注意
ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。
誤った取り扱いによって生じる危害や損害の大きさを区分表示しています。
表示

表示の意味

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷(※1)を負う可能性が想注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害(※2)を負ったり、物的損害(※3)

定される内容を示します。の発生が想定される内容を示します。

※１ 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
※２ 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
※３ 物的傷害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。
本文中に使われる図記号の意味は次のとおりです。
図記号

図記号の意味図記号図記号の意味

図記号

図記号の意味禁止指示に従う

電源プラグを抜く

接触禁止

指示に従う

分解禁止

ぬれ手禁止

アース工事実施

警告
ご自分で修理や再設置は行わない。
発火したり、異常動作してけがの原因になります。

分解禁止※修理は、販売店(工事店)にご相談ください。

1

警告
お手入れ・点検の際は必ず電源を抜くか、漏電ブレーカを切る。
感電やけがの原因になります。
プラグを抜く
ぬれた手で電源プラグを抜き差ししたり、漏電ブレーカを操作しない。
感電の原因になります。

ぬれ手禁止
電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない。
・傷つける ・加工する ・引っ張る ・無理にねじ曲げる ・ねじる禁止

・重いものを載せる ・挟み込む ・束ねる など
破損したまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
電源コードは根本まで確実に差し込む。
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
電源プラグのほこりなどは、定期的に取り除く。
プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
ポンプに毛布や布をかぶせない。
過熱による発火で、火災の原因になります。

燃焼物禁止

ポンプ本体の近くにガス類容器や引火物を置かない。
灯油、ガソリン、シンナー、スプレーなど

禁止

機器の電気部品のスパークで発火することがあります。
アース工事を確認する。
アース線はガス管・水道計・避雷針・電話のアース線に接続しない。

アース工事

工事に不備があると故障や漏電のとき感電の原因になります。
配管時の注意・配管および接続口に手を触れない。
・排水時には水に手を触れない。
・ポンプに乗ったり、物を置いたり、配管に力を加えない

2

注意
ポンプや電動機に触れない。
高温になっていますので、やけどをすることがあります。

接触禁止
空運転（ポンプに水のない状態の運転）はしない。
締切運転（吐き出し側の水栓を閉じたまま運転）はしない。

禁止

ポンプの寿命を縮め、水漏れや故障、事故の原因になります。
設置工事は、販売店（工事店）に依頼する。
誤った取付けは、水漏れの原因になります。
また、修理・点検や水漏れに備えて、排水処理を確認してください。

１ヶ月以上使用しないときは、必ず電源を抜いて排水する。
凍結のおそれのある場合は、ポンプや配管の損傷を防止するためプラグを抜く

水を抜いてください。

正しくお使いいただくために・ 動かなくなったり異常がある場合は、すぐに電源プラグを抜くか、ブレーカを切り販売店(工事店)に必ず点検・修理を依頼してください。
感電や漏電・ショートによる火災の原因になることがあります。
・ 使用可能水温・使用可能周囲温度の範囲内で、ご使用ください。
周囲温度０～４０℃、水温０～６０℃
上記の範囲でお使いいただけます。
※ ポンプ内および配管内の水が凍結しないように十分な対策をしてください。
※ 屋内または雨や水滴のかからないところで設置してください。
※ ポンプ内部には強力なマグネットが入っておりますので、鉄、ニッケルなどの粉末を含む液には使用できません※ スラリーを含む液体は、軸受の摩耗を早め寿命が短くなりますので、使用しないでください。
※ 接液部材に悪影響のある液体には使用できません。
・ ポンプへの押込圧力は１００ｋPa 以内にしてください。
水漏れや故障の原因になることがあります。

3

設置に関して販売店（工事店）に確認してください。
・アース線・漏電ブレーカが取り付けられていますか。
故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アース線・漏電ブレーカの取り付けは法律で義務付けられています。
・アース線をガス管・水道管・電話線および避雷針に接続していませんか。
爆発・感電の原因になります。
・冬期の凍結防止の対策は行われていますか。
ポンプおよび配管が損傷するおそれがあります。
・水漏れの対策が行われていますか。
修理・点検時や万一の故障のとき水が漏れると、周囲や階下などが水びたしになり、大きな補償問題になることがあります。

各部のなまえPMDS 型
部品名① ケーシング
吸込側

⑩①⑨①
吐出側

② バックケーシング③ インペラ

①④ 軸受ワッシャ⑤⑤ O リング

②①③①④①⑧①⑦①⑥①4⑥ 軸受⑦ ポンプシャフト
⑧ 電動機
⑨ タンク
⑩ 呼び水キャップ長期間ポンプを使用しないとき
１ヶ月以上ご使用されないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜くか、電源を「切」にしてください。
また、凍結によるポンプや配管の破損事故を防止するため、ケーシング内の水を抜いてください。
長期間ポンプが使用されず、再びポンプを使用する場合は、機器内やポンプ内が満水になっているか確認してください。
ポンプを運転するときは、１7 ページの「運転方法」をよく読み手順どおりに運転させてください。

脱調現象について
通常は、モーター側のマグネットとポンプ側のマグネットが一体で回転しますが、万一ポンプに固形物などが入りインペラが回転しなくなった場合には、ポンプは停止してもモーターは正常に回転します。このような現象が生じたときには、一度電源を切り、ポンプに異常がないか調べた後、再度運転をしてください。

輸送と保管について
ポンプの輸送については梱包箱に指示してある注意事項にしたがってください。
保管する前にポンプ内の液体を取り除いてください。
保管は乾燥した、保護された場所で行い、異物がポンプ内に入らないようにしてください。

経年劣化によるご注意
長年使用している本製品は、火災等の事故につながる恐れがあります。安心してご使用いただくため、長期間使用されましたら安全のため必ず点検することをおすすめします。
ご使用環境及びご使用時間等が異なるため点検時期、点検方法および点検費用については販売店または弊社『ポンプの相談窓口』にご相談ください。

使用先・使用用途によるご注意●本製品は、日本国内用に設計・販売しています。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスは対象外となります。
●使用流体を『清水』と表示している製品で『純水』のご使用はお控えください。
使用流体の範囲外となりますので、ご注意ください。

5プロテクタについてポンプには電動機の焼損保護、火災防止のためプロテクタを内蔵しています。
プロテクタが動作したときは、ご自分で復帰したり原因を取り除いたりしようとせず、販売店（工事店）に相談し適切な処置をしてください。ポンプが故障したり、けがや事故の原因になります。
また、電動機が高温になっていますので、手を触れないでください。やけどをすることがあります。
プロテクタは「自動復帰型」か「手動復帰型」のいずれかが内蔵されています。
付属の仕様一覧を確認し、どちらが内蔵されているか確認してください。
自動復帰型

電動機内部に内蔵

自動復帰型のプロテクタはモータ内部に内蔵されています。
何らかの原因で電動機が回転しないとき、モータ内部での発熱を検知し、数十分間隔で起動したり停止したりを繰り返します。
電源を抜いて、販売店(工事店) に相談し適切な処置をしてください。

端子箱内に内蔵

手動復帰型
手動復帰型のプロテクタは、電動機端子箱内に内蔵され復帰スイッチを端子箱外側から押すことが出来ます。
電源電圧の異常や過負荷による過電流を検知し、ポンプを停止させます。
電源を抜いて、販売店(工事店) に相談し適切な処置をしてください。
原因を取り除き、再度運転する場合は、復帰ボタンを押してください。

プロテクタ作動時、飛び出る
通常運転時

復帰ボタンの状態

6故障かなと思ったらいつもより水の勢いが弱かったり、水が出なくなったなど、故障かなと思われる場合は、次の内容にしたがい、処置を行ってください。無理にご自分で修理や修復をしないでください。処置の方法がわからないときは、販売店(工事店)またはお客様ご相談窓口に連絡してください。
安全のために、電源プラグを抜き、ポンプを停止させてから処置を行ってください。
症状

原因

処置電動機が回らず電源が確実に入っていない。

電源プラグを確実に入れる。

水が出ない。

電源接続を確認する。
電動機のプロテクタや、漏電遮断器がポンプ内部の異物詰まり、回転部動作している。の接触・焼き付きや錆など電動機が過負荷状態になる原因を取り除く。
漏電していないか確認する。

電源電圧が低い、欠相している。

電源を点検し、処置を行う。

電動機のコイルが断線または短絡(シ電動機を修理する。

ョート)している。
電動機の軸受が故障している。

軸受を交換する。

コンデンサーが故障している。

交換または専門家に相談する。

規定の吐出量の水が電動機が逆の回転方向で回ってい結線を確認し正しい回転方向で電動出ない。

る。

機を回転させる。

吐き出し側の水栓が閉じている。

吐き出し側の水栓を開く。

ポンプ配管に異物が詰まっている。

異物を取り除く。

ポンプ内部、配管内に空気がたまって空気を完全に抜く。空気がたまらないる。

いように、配管を再計画する。

実揚程が全揚程より大きい。

配管を再計画する。

50Hz 地区で 60Hz 用のポンプを正規のポンプに交換する。

運転している。
電圧が低下している。

電源を点検し、処置を行う。

吸込みホースがつぶれている。

つぶれないホースに取替える。

ポンプ内部に異物が詰まっている。

異物を除去する。

ストレーナに異物が詰まっている。

異物を除去する。

空気を吸い込んでいる。

吸い上げ配管、軸封装置を点検し修理する。

吐き出し配管に漏れがある。
7

吐き出し配管を点検・修理する。

症状

原因

処置

規定の吐出量の水が羽根車が腐食・磨耗している。

羽根車を交換する。

出ない。

液質を調べ、適正か確認する。
液温が高い。揮発性の液を使用してい 規定の使用可能範囲内で使用してる。

いるか確認し、計画を再検討する。

キャビテーションが発生している。

吐き出し側の水栓を絞り、吐き出し量を調節する。
専門家に相談する。

電動機は回るが電動機が逆の回転方向で回っている。

自吸しない。

結線確認し、正しい回転方向で電動機を回転させる。

呼び水がない。不足している。

呼び水栓を開け、呼び水をする。

呼び水の温度が高い。

常温水で呼び水をする。

水源の水温が高い。

水源の水温を低くする。

（カタログ吸い上げ高さ：水温 20℃時）

吸い上げ高さを低くする。

吸い上げ高さが規定の範囲を吸い上げ高さが規定の範囲内にな超えているるように、配管を再計画する。

吸い上げ配管の末端が水中に十分沈吸い上げ配管を伸ばして、末端をんでいない。

2D（D：口径）以上水中に沈める。

吸い上げ配管が規定の口径より吸い上げ配管を規定の口径の配管太い配管を使用している。に変更する。

自吸用空気抜き弁が閉じている。

自吸用空気抜き弁を開ける。

吐出し弁が閉じているか、半開きにな 吐出し弁を開ける。っている。
吸い上げ配管から空気を吸っている。

空気を吸わないように、配管を修理する。

空気抜き弁がなく、吐き出し配管が押 配管を再計画する。
上げ、又は U 字配管で空気が抜けない。
横引き配管が長い。

配管を再計画する。

配管損失が大きい。

配管を再計画する。

ポンプの振動や基礎が不完全である。

基礎を直す。

運転音が大きい。

据え付けが不完全である。

据え付けを直す。

欠相運転している。

電源を点検し、処置する。

電圧の不均衡が大きい。

電源を点検し、処置する。

8

症状

原因

処置

ポンプの振動や羽根車に異物が詰まっている。

異物を取り除く。

運転音が大きい。

冷却ファンに異物が入っている。

異物を取り除く。

ポンプ内部に空気がたまっている。

空気を完全に抜く。

吐出し量が多すぎる。

吐き出し側の水栓を絞り、吐き出し量を調節する。

吐出し量が少なすぎる。

吐き出し側の水栓を開き、吐出し量を調節する。

キャビテーションが発生している。

吐き出し側の水栓を絞り、吐出し量を調節する。専門家に相談する。

配管が共振している。

配管を改良する。

電動機の軸受けが故障している。

軸受けを交換する。

電動機の温度が異常に 電動機が過負荷状態で運転している。

ポンプ内部の異物詰まり、回転部の熱い。

接触・焼き付きや錆など電動機が過発煙や異臭がする。

負荷状態になる原因を取り除く。

過電流になる。

液比重及び粘度過大により、過負荷状態になった場合、ポンプを交換または専門家に相談する。
欠相運転をしている。

電源を点検し、処置する。

電圧の不均衡が大きい。

電源を点検し、処置する。

電圧が低下している。

電源を点検し、処置する。

電圧や周波数を間違って運転してい電源電圧とポンプの定格電圧、定格る。

周波数を確認し、正しい電圧で運転させる。

60Hz 地区で 50Hz 用のポンプを正規のポンプに交換する。

運転している。
電動機のコイルが断線している。

電動機を修理する。

電動機のコイルが短絡(ショート)している電動機を修理する。

電動機の軸受けが故障している。

軸受を交換する。

液の比重や粘度が大きい。

規定の使用可能範囲内でしているか、確認し、計画を再検討する。

通風路が閉鎖されている。

電動機の後ろにスペースを開け、冷却ファンから風が送られるようにする。風通しの良い環境に改善する。

9廃棄処分についてこの製品またはその部品の廃棄に当たっては各地の規制に従い、処分してください。
ポンプ廃棄の前には内部を清掃してください。

部品の点検・交換
ポンプの性能、正常な動作を維持するため、消耗部品は定期的に交換することをおすすめします。
交換は、販売店(工事店)に依頼してください。消耗部品と点検・交換時期は下記のとおりです。
消耗部品名

交換時期の目安

現象、状態

パッキン・Ｏリング・ゴム部品

分解点検ごと漏れる場合

軸受

1 年または 8000 時間

振動、運転音が大きい場合

軸受けの寿命は、循環水の水質、異物の在否、使用圧力などの使用環境より、短期間で寿命となる場合があります。日常の使用時に振動、運転音が大きい場合に確認していただくことをおすすめします。

点検・交換メモ
日時

点検・交換部品処置内容

メモ

10

据付工事説明書工事をされる方へ正しく安全にご利用いただくための工事・設置方法について記載しております。
この工事説明書をよくお読みいただき、指定された工事を行ってください。

安全上のご注意
ここに示した注意事項は、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全にお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。
表示

表示の意味

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷(※1)を負う可能性が注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害(※2)を負ったり、物的損害(※3)

想定される内容を示します。の発生が想定される内容を示します。

※１ 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
※２ 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
※３ 物的傷害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。
本文中に使われる図記号の意味は次のとおりです。
図記号

図記号の意味図記号

図記号の意味図記号

図記号の意味禁止指示に従う

電源プラグを抜く

接触禁止

指示に従う

分解禁止

ぬれ手禁止

アース工事実施

11警告
電気工事「電気設備に関する技術基準」、「内線規定」および工事説明書に従って施工する。
専門業者

誤った配線工事は感電や火災の恐れがあります。
修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造は行わない。
発火したり、異常動作してけがの原因になります。
修理は、販売店(工事店)にご相談ください。

分解禁止
漏電ブレーカを必ず取り付ける。
故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
万一漏電が起こった場合、感電を防止します。
(漏電ブレーカの取り付けは法律上義務づけられています。)
アース工事をする。
アース工事を確実に行ってください。故障や漏電のときに感電する

アース工事

恐れがあります。
(アース線の取り付けは法律上義務づけられています。)
アース工事は電源プラグを抜くか、漏電ブレーカを切って行う。
感電の原因になります。

プラグを抜くアース線はガス管、水道管、電話線および避雷針に接続しない。
爆発・感電の原因になります。

禁止
設置や移動は販売店（工事店）に依頼する。
設置や移動の際は、必ず販売店(工事店)にご相談ください。
ご自分で設置され工事に不備があると、感電や火災の原因に専門業者なります。
コンセントや配線器具は、定格を超えて使用しない。
ポンプは、定格電圧以外での使用はしない。

禁止

たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。ポンプに定格電圧以外の電圧を印加すると事故や火災の原因となります。

12警告
電源コード ・ 電源プラグを破損するようなことはしない。
・傷つける ・加工する ・引っ張る ・無理に曲げる ・ねじる・重いものを載せる ・挟み込む ・束ねる禁止など

破損したまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
ぬれた手で電源プラグを抜き差ししたり、漏電ブレーカを操作しない。
感電の原因になります。

ぬれ手禁止

電源コードは根本まで確実に差し込む。
差込が不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
ポンプに毛布や布をかぶせない。
過熱による発火で、火災の原因になります。
燃焼物禁止

お手入れ・点検の際は必ず電源を抜くか、漏電ブレーカを切る。
感電やけがの原因になります。
プラグを抜く
火災予防条例、電気設備に関する基準を守る。
資格・指定のない方が工事をすると法令違反になる場合があります。
可燃ガスや可燃物の近くに設置しない。
発火・火災になるおそれがあります。

禁止

注意
床面や周辺の防水処理排水処理工事を行う。
修理・点検時や万一の故障のときに水が漏れますと、周囲や階下などが水びたしになり、大きな補償問題になることがあります。

防水処理
空運転はしない。
空運転（ポンプに水のない状態での運転）はしないでください。

空運転禁止

ポンプ軸受の焼き付きや摩耗で寿命を縮め、水漏れの原因となります。

冠水するところには設置しない。
冠水すると漏電や感電事故のおそれがあります。

禁止

故障の原因になります。
13

注意
次の場所には設置しない。
火災や予想もしない事故の原因になります。

禁止

・水平でない場所、不安定な場所
・不安定なものを乗せた棚などの下・可燃ガスの発生する場所、または、たまる場所
・付近に燃えやすいものがある場所
・階段・避難口などの付近で、避難の支障となる場所
凍結対策を行う。
ポンプや配管が凍結するおそれがある場合は、凍結対策を行う。
１ヶ月以上使用しないときは、電源プラグを抜いて排水する。
絶縁劣化による感電や、漏電・火災の原因になります。

プラグを抜く

凍結のおそれのある場合は、ポンプや配管の損傷を防止するため水を抜いてください。

据付工事をされる方へ●この製品の性能、機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。
据付工事前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
●この説明書に記載されていない方法で工事された場合や指定の部品を使用せず工事された場合、事故や故障が生じたときは責任を負いかねます。
●この製品は作動中に運転音がします。運転や振動が気になる場所には据え付けないでください。
お願い●工事作業中は手袋を使用してください。金属端面によるけがや高温部接触によるやけどを防止します。
(ただし、ドリル作業中では、手袋を使用しないでください。ドリルに巻き込まれるおそれがあります。)●電気工事は、電気設備に関する技術基準および内線規定に基づいて、必ず指定工事業者が行ってください。

14

設置上の注意点●設置や移動は、必ず専門業者が行ってください。
ご自分で設置され工事に不備があると、感電や火災の原因になります。
●設置場所は、屋内または雨や水滴のかからないところで、後日の保守・点検に便利な位置にしてください。
また、階段・避難口などの付近で、避難の支障となる場所には設置しないでください。
10cm 以上

10cm 以上
メンテナンススペースを確保する。

傾き５°以内●ポンプは堅固で水平な場所に設置してください。

基礎ボルトで傾きは５°以内にしてください。
また、基礎ボルトでポンプをしっかり固定してください。

ポンプを固定する●風通しの良い乾燥したところに設置してください。
周囲温度が４０℃以上になる場所に設置しないでください。
●万一の水漏れのために、排水処理や防水処理を考慮した場所に設置してください。
必要に応じて、ドレンパン等を設置し、水漏れの対策をしてください。
●液温は６０℃以下で使用してください。
●ポンプ部分の材質が使用液に適しているか、必ずお買い上げの販売店に確認してください。
●据付姿勢はポンプ吸込・吐出口が上になるよう設置してください。それ以外の方向はさけてください。
●ポンプへの押込圧力は、１００ｋＰａ以下になるように使用してください。

配管上の注意点とうけつ

配管工事の際は、下記注意事項を守ってください。

配管固定はしっかりと●配管はしっかりと固定してください。
●吸込側(入口)、吐出側(出口)を間違わないでください。
●配管は、出来るだけ短く、曲がりを少なくしてください。
配管が長いと配管損失が大きくなり、水量が思いのほか少なくなる場合があります。
●配管は、規定の太さのものを使用してください。
●ポンプには同梱している塩ビ配管用ユニオン継手を接続していただき、装置配管と接続するようにしてください。

15

●配管途中にホースを接続する場合、吸込配管側のホースは、吸引力によってつぶれないように、肉厚の大きな耐熱性のホースを 使用してください。特に細いホースを使用するのは避けてください。
また、曲がりを少なくしてください。
●ホース接続部は液漏れのないように締付金具(ホースバンドなど)でしっかり固定してください。
●ネジ接続の場合、ネジ部にシールテープを巻き、確実にねじ込んでください。
●ネジ接続の場合、締付けは３０ｃｍのパイプレンチで約２ｋｇの荷重までにおさえてください。
●配管材料は、耐食性を有する硬質塩化ビニル管またはポンプの圧力に耐えるホースを使用してください。
●配管の継ぎ目は、空気の吸い込みや漏れがないように確実に接続してください。
●エアロックしないように、配管工事をしてください。
鳥居配管になるような配管は空気だまりの原因になります。
どうしても空気だまりが避けられない場合は、空気抜き弁を取り付けてください。
ただし、吸い込み側の配管など負圧になるところには、空気抜き弁を取り付け鳥居配管ないでください。空気を吸い込み水が出にくくなったり、ポンプが故障する原因になります。
●後日の保守・点検のために吐出側(出口)に水栓を取り付けてください。
●配管の重量がポンプに直接かからないよう、必ず配管支持をしてください。

電気配線工事
電気配線工事の際は、下記注意事項を守ってください。
●配線の工事は、電気設備基準や内線規定に従って、安全確実に行ってください。誤った配線工事は感電や火災の原因になります。
●電源は専用のコンセントからとるようにしてください。
●ポンプの定格電圧を確認し、正しい電圧で使用してください。誤った電圧で使用すると、ポンプが正常に動作しなかったり、故障したり、事故や火災の原因となります。設置の際に電圧を確認してください。
●電源配線は電圧が低下しないように行ってください。
●アース工事は、確実に行ってください。(アース線の取り付けは法律上義務づけられています。)●アース線はガス管、水道管、電話線および避雷針に接続しないでください。爆発・感電の原因になります。
（アース栓をガス管に取り付けることは、法律で禁じられています。）●漏電ブレーカは、必ず取り付けてください。
●端子箱への電線の配線は、右図のように U 字型に垂らして水が電線を伝わって流れてきた場合、下方に垂れ流して端子箱の電線挿入部から水が染み入らないようにしてください。
●ポンプの試運転時にポンプが逆回転していないかを確認して、正規の状態で使用してください。
●ポンプに水がない状態での、運転はしないでください。ポンプの軸受が焼付いたり、軸受摩耗を早めたりして、故障の原因になります。

16配管例とうけつ

配管支持① ポンプに配管の重量がかかると、横引き長さポンプが故障する原因となりますので、自吸高さ水栓を取り付けてください。
③ 吐出側配管は右図のようにタンク上面より上になるようにしてください。

1.3ｍ以内② 後日の保守・点検のため吐出側(出口)に(できるだけ短く)

右図のように十分な配管支持をしてください。

配管支持

ポンプ

D

④ 自吸高さ 1.3ｍを確保するためには、2Dしてください。
(a) 吸込配管の末端は右図のように管径（D）の以上

最低水位

吸込配管の横引き長さを 0.25ｍ以内に1～1.5D 以上

1～1.5D 以上離してください。
(b)吸込配管の末端は、異物などを吸込まない

以上

1～1.5D

2 倍以上深く、底面および側壁よりようストレーナを取付けてください。
(c)吸込配管は右図のようになるべく短く、かつ曲りを少なくし、ポンプに向かって上がり勾配とし、仕切弁は設けないでください。このとき、吸込配管の接続部から空気を吸いこまないように、シールは十分に行ってください。

(参考)横引き長さと自吸高さの関係(配管径 25A)

横引き長さ (m)自吸高さ(m)0.25
1.30.50
1.20.75
1.01.00.90.75
1.4

1.01.2(参考)横引き長さと自吸高さの関係(配管径 20A)

横引き長さ (m)自吸高さ(m)0.25
1.80.501.6※ ポンプが傾斜したり、配管のため浮き上がらないよう、ベースを基礎ボルトでしっかり固定してください。
※ 配管の継ぎ目は、空気の吸い込みや漏れがないよう確実に接続してください。
※ ポンプの取付けは配管が完全に終わった後、管内を十分に水洗いしてから行ってください。
配管を水洗いしないで取付けた場合は、管内のゴミ等の異物が運転中にポンプに入り故障の原因となります。

17

運転方法
とうけつ

運転は、必ず下記の手順で行ってください。
手順１） １５ページ～１７ページの「設置上の注意点」、「配管上の注意点」、「電気配線工事」、「配管例」をよく読み、設置や配管、配線に不備がないか再確認してください。
手順２） 自吸タンクの呼び水キャップをはずして、自吸タンク内に水を一杯に入れ呼び水キャップを確実に締めて下さい。呼び水は必ず入れて下さい。
手順３） 吐出側の蛇口を開いてから電源スイッチを入れて下さい。
手順４） 電源を入れてください。ポンプが運転を始めると同時に自吸し、約 2 分で自吸タンク内が水で満たされます。
手順５） 揚水しない場合は、呼び水が不足したためか吸込配管から空気を吸い込んでいることが考えられます。もう一度始めからやり直してください。それでも揚水しない場合は設置や配管、配線を見直して下さい。
手順６） 吐き出し側の末端から、水が出ていることを確認してください。
手順７） 水量が多い場合は、吐き出し側の水栓を絞り、水量を調節してください。
長期間ポンプをご使用されずに、再びご使用になるときは呼び水の有無を確認して下さい。

保証・アフターサービス
製品の保証・アフターサービスに関するお問い合わせは、「ポンプの相談窓口」にご確認ください。

ポンプの相談窓口
三相電機株式会社 営業部

フリーダイヤル ０１２０（３７３）４４３

平日午前９時～１２時 午後１時～５時（土、日、祝日並びに弊社規定の休日は休業）
所在地、電話番号が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。

18

お買い上げ日

年月日

住所・店名

おご芳名

販

客

ご住所

売様店
電話()

電話()番

〒671-2221 兵庫県姫路市青山北一丁目 1-1
TEL：0792(66)1200(大代表) FAX：0792(66)1312
960110231