CPS20.241, CPS20.241-C1
24V, 20A, EIN-PHASEN-EINGANG

C-Serie

STROMVERSORGUNG

















AC 100–240V Weitbereichseingang
Baubreite nur 65mm
Wirkungsgrad bis zu 94,0%
ATEX- und IECEx-Zulassung
Ausführung C1 mit schutzlackierter Leiterplatte
Hervorragender Teillastwirkungsgrad
20% Ausgangsleistungsreserve
Sicherer HiccupPLUS Überlastmodus
Einfaches Auslösen von Sicherungen durch hohen Überlaststrom
Aktive Oberwellenkorrektur (PFC)
Minimaler Einschaltstromstoß
Volle Leistung zwischen –25°C und +60°C
DC-OK-Relaiskontakt
Möglichkeit der Stromaufteilung für Parallelschaltung
3 Jahre Garantie

ALLGEMEINE BESCHREIBUNGDATEN IN KURZFORMDie Stromversorgungen der DIMENSION-C-Serie sindkostenoptimiert, ohne Qualität, Zuverlässigkeit undLeistung zu beeinträchtigen. Die C-Serie ist Teil der
Produktfamilie der DIMENSION-Stromversorgungen. Die
herausragendsten Ausstattungsmerkmale der CPS20.241
sind der hohe Wirkungsgrad, die elektronische
Einschaltstrombegrenzung, die aktive PFC und der weite
Arbeitstemperaturbereich. Die kleine Bauform wird durcheine Synchrongleichrichtung und weitere technologische
Entwicklungsdetails erreicht.
Die C-Serie umfasst alle wichtigen Grundfunktionen. Die
Geräte verfügen über eine Leistungsreserve von 20%, dieselbst bei Temperaturen von bis zu +45°C dauerhaft
genutzt werden kann. Darüber hinaus kann das
CPS20.241 für 15ms etwa das Vierfache des Ausgangsnennstroms liefern, sodass Sicherungen an fehlerhaften
Ausgangszweigen leichter auslösen.
Mit seiner hohen Störfestigkeit gegen Transienten undÜberspannungen, der geringen elektromagnetischen
Störaussendung, einem DC-OK-Relaiskontakt und dem
umfangreichen internationalen Zulassungspaket für eine
Vielzahl von Applikationen ist dieses Gerät für fast alle
Gegebenheiten geeignet.

Ausgangsspannung
Einstellbereich
Ausgangsstrom*) zwischen 100 und 85Vac siehe Kapitel 15

BESTELLNUMMERNPRÜFZEICHEN

Stromversorgung
Zubehör

CPS20.241
24–28V Standardgerät
CPS20.241-C1 schutzlackiertes Gerät
ZM2.WALL
ZM13.SIDE
YR40.242
YR40.245

Wandmontagewinkel
Winkel für seitlicheMontageRedundanzmodul
Redundanzmodul

DC 24V
24–28V
20A
24A
17,1A
20,6A
480W
576W
< 50mVpp
AC 100–240V
50–60Hz
4,36 / 2,33A
0,99 / 0,95
typ. 9 / 7A Spitze
92,7 / 94,0%
37,8 / 30,6W–25°C bis +70°C
12W/°Ctyp. 26 / 26ms

Ausgangsleistung
Ausgangswelligkeit
AC-Eingangsspannung
Netzfrequenz
AC-Eingangsstrom
Leistungsfaktor
AC-Einschaltstrom
Wirkungsgrad
Verlustleistung
Temperaturbereich
Leistungsrücknahme *)Netzausfall-Überbrückungszeit
Abmessungen

65 x 124 x
127mm
1000g / 2,2lb

Gewicht

IND. CONT. EQ.
UL 508ATEX

II 3G Ex nA nC II T3 Gc

Apr. 2014 / Rev. 1.6 DS-CPS20.241-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 20A, 230Vac, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten,
soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

BxHxT

UL 60950-1

IECEx
Klasse I Div 2

bei 24V, amb.< 60°C
bei 24V, amb.< 45°C
bei 28V, amb.< 60°C
bei 28V, amb.< 45°C
Amb. < 60°C
Amb. < 45°C
20Hz bis 20MHz–15%/+10%±6%
bei 120 / 230Vac
bei 120 / 230Vac
bei 120 / 230Vac
bei 120 / 230Vac
bei 120 / 230Vac
Arbeitstemperatur
60 bis 70°C
bei 120 / 230Vac

Deutschland

Schiffszulassung

EMV, NSR, RoHS,
ATEX

1/26

CPS20.241, CPS20.241-C1
24V, 20A, EIN-PHASEN-EINGANG

C-Serie

INHALTSVERZEICHNIS
Seite
1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch .........................3
2. Installationsanforderungen ...................................3
3. AC-Eingang ..........................................................4
4. DC-Eingang ..........................................................5
5. Einschaltstrom ......................................................5
6. Ausgang ...............................................................6
7. Netzausfall-Überbrückungszeit .............................8
8. DC-OK-Relaiskontakt ...........................................8
9. Wirkungsgrad und Verluste ..................................910. Lebenserwartung und MTBF ..............................10
11. Funktionsschaltbild .............................................10
12. Anschlussklemmen und Verdrahtung .................11
13. Frontseite und Bedienelemente ..........................12
14. EMV ....................................................................13
15. Umgebung ..........................................................14
16. Schutzfunktionen ................................................15
17. Sicherheitsmerkmale ..........................................15
18. Spannungsfestigkeit ...........................................16
19. Zulassungen .......................................................17
20. Abmessungen und Gewicht ................................18

Seite
21. Zubehör ............................................................. 19
21.1. ZM2.WALL – Wandmontagewinkel ........... 19
21.2. ZM13.SIDE – Winkel für seitlicheMontage ..................................................... 19
21.3. Redundanzmodule ..................................... 20
22. Anwendungshinweise ........................................ 21
22.1. Spitzenstromfähigkeit................................. 21
22.2. Rückspeisende Lasten............................... 2222.3. Externe Eingangsabsicherung ................... 2222.4. Ausgangsseitige Absicherung .................... 2222.5. Parallelbetrieb zur Leistungserhöhung....... 23
22.6. Parallelbetrieb für Redundanz ................... 23
22.7. Serienschaltung ......................................... 24
22.8. Induktive und kapazitive Lasten ................. 24
22.9. Laden von Batterien ................................... 24
22.10. Betrieb an zwei Phasen ............................. 25
22.11. Verwendung in einem dichten
Gehäuse .................................................... 25
22.12. Einbaulagen ............................................... 26

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nach unserem Ermessen korrekt und zuverlässig und können sichohne Ankündigung ändern.
Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers vervielfältigt oder
genutzt werden.

TERMINOLOGIE UND ABKÜRZUNGEN
PE und das Symbol

PE ist die Abkürzung für „Protective Earth“ (zu Deutsch: Schutzleiter) und hat die gleiche
Bedeutung wie das Symbol

Earth, Ground.

In diesem Dokument wird der Begriff „earth“ (zu Deutsch: Erde) verwendet, was dem in den USA
verwendeten Begriff „ground“ (zu Deutsch: Erde, Masse) entspricht.

T.b.d.

Noch zu definieren, Wert oder Beschreibung folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

AC 230V

Ein Wert, dem ein „AC“ oder „DC“ vorangestellt ist, stellt eine Nennspannung dar, die
Normtoleranzen beinhaltet (üblicherweise ±15%).
Z. B.: DC 12V beschreibt eine 12V-Batterie, unabhängig davon, ob sie voll geladen (13,7V) oderentladen (10V) ist.
Ein Wert mit der Einheit (Vac) am Ende ist ein Momentanwert, der keine zusätzlichen Toleranzen
enthält.
Sofern nicht anders angegeben, sind AC 230V-Parameter bei einer Netzfrequenz von 50Hz
gültig.
Ein Schlüsselwort, das eine Wahlmöglichkeit ohne implizierte Präferenz anzeigt.
Ein Schlüsselwort, das eine zwingende Anforderung anzeigt.
Ein Schlüsselwort, das eine Wahlmöglichkeit mit einer eindeutig bevorzugten Umsetzungsweise
anzeigt.

230Vac50Hz zu 60Hz
kann
soll
sollteApr. 2014 / Rev. 1.6 DS-CPS20.241-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 20A, 230Vac, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten,
soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

2/26

CPS20.241, CPS20.241-C1
24V, 20A, EIN-PHASEN-EINGANG

C-Serie

1. BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH
Dieses Gerät ist für den Einbau in ein Gehäuse ausgelegt und für den allgemeinen professionellen Einsatz beispielsweise inindustriellen Steuerungen, Büro-, Kommunikations- und Messgeräten gedacht.
Verwenden Sie diese Stromversorgung nicht in Anlagen, bei denen eine Fehlfunktion zu schweren Verletzungen führen oder
Menschenleben gefährden kann.
Dieses Gerät ist für die Verwendung an explosionsgefährdeten, nicht explosionsgefährdeten, normalen oder nicht
klassifizierten Standorten ausgelegt.

2. INSTALLATIONSANFORDERUNGEN
Dieses Gerät darf nur von Fachpersonal installiert und in Betrieb genommen werden.
Dieses Gerät enthält keine Teile, die eine Wartung erfordern. Wenn eine interne Sicherung auslöst, so liegt dies an eineminternen Defekt.
Wenn während der Installation oder des Betriebs Schäden oder Fehlfunktionen auftreten sollten, schalten Sie unverzüglich
die Stromversorgung ab und schicken Sie das Gerät zur Überprüfung ins Werk zurück.
Montieren Sie das Gerät so auf eine DIN-Schiene, dass sich die Klemmen an der Unterseite des Geräts befinden. Bezüglichanderer Einbaulagen beachten Sie die Anforderungen zur Leistungsrücknahme in diesem Dokument. Siehe Kapitel 24.13.
Dieses Gerät ist für Konvektionskühlung ausgelegt und benötigt keinen externen Lüfter. Behindern Sie nicht die
Luftzirkulation. Das Belüftungsgitter darf nicht zu mehr als 15% (z. B. durch Kabelkanäle) abgedeckt werden!
Halten Sie die folgenden Einbauabstände ein: 40mm oben, 20mm unten sowie 5mm auf der linken und rechten Seite werden
empfohlen, wenn das Gerät dauerhaft mit mehr als 50% der Nennleistung belastet wird. Erhöhen Sie diesen Abstand auf
15mm, wenn das benachbarte Gerät eine Wärmequelle ist (z. B. eine andere Stromversorgung).
Bei Verwendung in einer Anwendung gemäß CSA C22.2 Nr. 107.1-01 muss für den Ausgang der Stromversorgungen eine
Trennvorrichtung vorgesehen werden.

WARNING

Stromschlag-, Feuer-, Verletzungs- oder Lebensgefahr.

–

Verwenden Sie die Stromversorgung nicht ohne ordnungsgemäße Erdung (Schutzleiter). Verwenden Sie die Klemme an
der Eingangs-Klemmleiste für den Erdanschluss und nicht eine der Schrauben am Gehäuse.

–Schalten Sie die Spannungsversorgung aus, bevor Sie am Gerät arbeiten. Sorgen Sie für eine Absicherung gegenungewolltes Wiedereinschalten.

–
–
–
–
–

Sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Verdrahtung, indem Sie alle lokalen und nationalen Vorschriften befolgen.

–

Berühren Sie das Gerät nicht im eingeschalteten Zustand oder unmittelbar nach dem Ausschalten. Heiße Oberflächen
können zu Verbrennungen führen.

Nehmen Sie keine Veränderungen oder Reparaturen an dem Gerät vor.
Öffnen Sie das Gerät nicht, da im Innern hohe Spannungen anliegen.
Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in das Gehäuse eindringen.
Verwenden Sie das Gerät nicht an feuchten Standorten oder in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit oder Betauung zu
rechnen ist.

Hinweise für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen:
Die Stromversorgung ist für die Verwendung an Standorten der Klasse I Division 2 Gruppen A, B, C, D sowie für die
Verwendung in Umgebungen der Gruppe II Kategorie 3 (Zone 2) geeignet und wurde beurteilt nach EN 60079-0:2012 und
EN 60079-15:2010.
WARNUNG VOR EXPLOSIONSGEFAHR!
Der Austausch von Bauteilen kann die Eignung für diese Umgebungen beeinträchtigen. Klemmen Sie das Gerät nicht ab,
drehen Sie nicht am Ausgangsspannungs-Poti oder betätigen Sie nicht die Single/Parallel-Steckbrücke, es sei denn, die
Stromversorgung ist abgeschaltet oder der Bereich ist eindeutig nicht explosionsgefährdet.
Für das Endprodukt muss ein geeignetes Gehäuse vorgesehen werden, das mindestens über Schutzart IP54 verfügt und die
Anforderungen gemäß EN 60079-15:2010 erfüllt.
Apr. 2014 / Rev. 1.6 DS-CPS20.241-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 20A, 230Vac, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten,
soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

3/26

CPS20.241, CPS20.241-C1
24V, 20A, EIN-PHASEN-EINGANG

C-Serie

3. AC-EINGANG
AC-Eingang
AC-Eingangsbereich

Zulässige Spannung L oder N zu
Erde
Eingangsfrequenz
Einschaltspannung
Abschaltspannung

nom.
min.
min.

AC 100-240V
100-264Vac
85-100Vacmin.

264-300Vac

geeignet für TN-, TT- und IT-Netze
Dauerbetrieb
kurzzeitig oder mit Leistungsderating (1%/V) oder mit
verringerter Umgebungstemperatur, siehe Bild 15-1,
keine Beschädigungen zwischen 0 und 100Vac< 500msmax.

300Vacdauernd, IEC 62103

Externe Eingangsabsicherungnom.
50–60Hz
±6%
typ.
84Vac
statisch, siehe Bild. 3-1
typ.
39Vac
statisch bei 5A Last, siehe Bild. 3-1
typ.
53Vac
statisch bei 10A Last, siehe Bild. 3-1
typ.
74Vac
statisch bei 20A Last, siehe Bild. 3-1
Siehe Empfehlungen in Kapitel 22.3.

Eingangsstrom*)
Leistungsfaktor**)
Spitzenwertfaktor
Einschaltverzögerung
Anstiegszeit

typ.
typ.
typ.
typ.
typ.

AC 100V
5,25A
0,99
1,5
850ms
85ms

AC 120V
4,36A
0,99
1,5
850ms
85ms

AC 230V
2,33A
0,95
1,65
650ms
85ms

typ.

150ms

150ms

150ms

max.

200mV

200mV

200mV

Überschwingen beim Einschalten

Der Leistungsfaktor ist das Verhältnis der Wirkleistung zur Scheinleistung in einem Wechselstromkreis.
Der Spitzenwertfaktor ist das mathematische Verhältnis des Spitzenwerts zum Effektivwert der Eingangsstromwellenform.
Bild 3-1 Eingangsspannungsbereich

Rated
input range

Input
Voltage

max.
500ms

Turn-onShut -dow n

POUT

Bild 3-2 Einschaltverhalten, Definitionen- 5%

OutputVoltage

VIN
85V

Start-up
delay

Overshoot*)**)bei 24V, 20A, siehe Bild. 3-3
bei 24V, 20A, siehe Bild. 3-4
bei 24V, 20A
siehe Bild. 3-2
bei 24V, 20A Konstantstromlast, 0mF
Lastkapazität, siehe Bild. 3-2
bei 24V, 20A Konstantstromlast,
20mF Lastkapazität, siehe Bild. 3-2
siehe Bild. 3-2

Rise
Time

264V 300Vac

Bild 3-3 Eingangsstrom zu Ausgangsstrom bei
24V Ausgangsspannung

Bild 3-4 Leistungsfaktor zu Ausgangsstrom bei
24V Ausgangsspannung

Input Current, typ.

Power Factor, typ.

6A

a

a, b

1.0

b

5
4
3

c

0.95

a) 100Vacb) 120Vacc) 230Vac

0.9ca) 100Vacb) 120Vacc) 230Vac

0.85

2

0.8

1
Output Current

0

Output Current

0.75

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24A

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24A

Apr. 2014 / Rev. 1.6 DS-CPS20.241-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 20A, 230Vac, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten,
soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

4/26

CPS20.241, CPS20.241-C1
24V, 20A, EIN-PHASEN-EINGANG

C-Serie

4. DC-EINGANG
Betreiben Sie diese Stromversorgung nicht mit DC-Eingangsspannung.
Verwenden Sie stattdessen das Gerät CPS20.241-D1.

5. EINSCHALTSTROM
Eine aktive Einschaltstrombegrenzung begrenzt den Einschaltstromstoß nach dem Einschalten der Eingangsspannung.
Der Ladestrom der Entstörkondensatoren in den ersten Mikrosekunden nach dem Einschalten bleibt unberücksichtigt.

Einschaltenergie

max.
typ.
max.

AC 100V
13ASpitze
11ASpitze
2
2A s

AC 120V
13ASpitze
9ASpitze
2
2,5A s

AC 230V
13ASpitze
7ASpitze
2
0,5A sVerzögerung Einschaltstrom

typ.

935ms

935ms

735ms

Einschaltstrom

temperaturunabhängig
temperaturunabhängig
temperaturunabhängig
Einschaltverzögerung plus
Anstiegszeit

Bild 5-1 Typisches
Eingangseinschaltstromverhalten bei Nennlast
und 25°C Umgebungstemperatur

Input Current 5A / DIV

Input

230Vac24Vdc
Output

100mS/DIV

Apr. 2014 / Rev. 1.6 DS-CPS20.241-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 20A, 230Vac, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten,
soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

5/26

CPS20.241, CPS20.241-C1
24V, 20A, EIN-PHASEN-EINGANG

C-Serie

6. AUSGANG
Ausgangsspannung

nom.

24V

Einstellbereich

min.
max.

24–28V
****)
30V

typ.

24,1V

typ.

24,1V

typ.

25,1V

bei Leerlauf, kaltes Gerät, im Modus „Parallelbetrieb“

Netzausregelung

max.

10mV

85–300Vac

Lastausregelung

max.

100mV

im Modus „Singlebetrieb“: statischer Wert,
0A  20A, siehe Bild. 6-1

typ.

1000mV

Restwelligkeit
Ausgangsstrom

max.
nom.
nom.
nom.
nom.
typ.

50mVpp
20A
*)
24A
17,1A
*)
20,6A
80A

Ausgangsleistung

nom.
nom.

min.
max.
max.

480W
*)
576W
kont. Strom
PLUS**)
Hiccup
Modus
***)
35A
***)
45A
***)
15A

min.
typ.
typ.

70A
100A
7 000µF

im Modus „Parallelbetrieb“: statischer Wert,
0 A  20A, siehe Bild. 6-2
20Hz bis 20MHz, 50Ohm
bei 24V, Umgebungstemperatur < 60°C, siehe Bild. 6-1
bei 24V, Umgebungstemperatur < 45°C, siehe Bild. 6-1
bei 28V, Umgebungstemperatur < 60°C, siehe Bild. 6-1
bei 28V, Umgebungstemperatur < 45°C, siehe Bild. 6-1
bis zu 15ms, Ausgangsspannung bleibt oberhalb von
20V, siehe Bild 6-4. Dieser Spitzenstrom ist einmal alle
fünf Sekunden verfügbar. Siehe Kapitel 22.1 für weitere
Spitzenstrommessungen.
dauerhaft verfügbar
® *)Power Boost
Ausgangsspannung > 13Vdc, siehe Bild. 6-1
Ausgangsspannung < 13Vdc, siehe Bild. 6-1
Lastimpedanz < 10mOhm, siehe Bild. 6-3
Lastimpedanz < 10mOhm, siehe Bild. 6-3
Effektivwert des Stroms, Lastimpedanz 50mOhm,
siehe Bild. 6-3
bis zu 15ms, Lastimpedanz < 10mOhm, siehe Bild 6-4
bis zu 15ms, Lastimpedanz < 10mOhm, siehe Bild 6-4
in der Stromversorgung enthalten

WerkseinstellungenÜberlastverhalten
Kurzschlussstrom

Ausgangskapazität
*)

**)

***)
****)

garantiert
bei der Endstellung des Potentiometers im Uhrzeigersinn±0,2%, bei Nennlast, kaltes Gerät, im Modus„Singlebetrieb“±0,2%, bei Nennlast, kaltes Gerät, im Modus„Parallelbetrieb“Power Boost
Diese Leistung/dieser Strom ist bis zu einer Umgebungstemperatur von 45°C dauerhaft zulässig.
Nutzen Sie über 45°C diese Leistung/diesen Strom nicht länger als für ein Tastverhältnis von 10% und nicht länger als für 1 Minute alle 10
Minuten.
HiccupPLUS Modus
Bei starker Überlast (wenn die Ausgangsspannung unter 13V fällt), liefert die Stromversorgung für 2s Dauerausgangsstrom. Danach wird derAusgang für ungefähr 18s abgeschaltet, bevor automatisch ein neuer Einschaltversuch durchgeführt wird. Dieser Zyklus wird wiederholt,
solange die Überlast besteht. Nach Behebung der Überlast arbeitet das Gerät normal. Siehe Bild. 6-3
Der Entladestrom der Ausgangskondensatoren ist nicht enthalten.
Dies ist die maximale Ausgangsspannung, die in der Endstellung des Potentiometers im Uhrzeigersinn aufgrund von Toleranzen auftreten
kann. Es ist kein garantierter Wert, der erreicht werden kann. Der typische Wert liegt bei etwa 28,5V (im Modus „Singlebetrieb“).

Apr. 2014 / Rev. 1.6 DS-CPS20.241-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 20A, 230Vac, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten,
soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

6/26

CPS20.241, CPS20.241-C1
24V, 20A, EIN-PHASEN-EINGANG

C-Serie

Bild 6-2 Ausgangsspannung im Modus

Bild 6-1 Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom,typ.

Output Voltage (Single Use, typ.)

28V

Adjustment
Range

Factory
setting16

Adjustment
Range

29V

Continuous
current

24
20„Parallelbetrieb“, typ.
Output Voltage (Parallel Use, typ.)

28V
27V
26V

12

25V

8
4
0

23V
22V

Output Current

0

5

10

15 20 25

30

Factory
setting

24V

Hiccupmode

35 40A

Output Current

0

Bild 6-3 Kurzschluss am Ausgang, HiccupPLUS Modus, typ.

4

8

12

16

20

24A

Bild 6-4 Dynamische Überstrombelastbarkeit, typ.
Output Voltage (dynamic behavior, < 15ms)

28V

OutputCurrent
Normaloperation

Normaloperation

Short -circuit

42A

24
Adjustment
Range

20
16
12

t

0
2s

18s

2s

18s

2s

18s

8
4
0

Output Current

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100A

Apr. 2014 / Rev. 1.6 DS-CPS20.241-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 20A, 230Vac, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten,
soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

7/26

CPS20.241, CPS20.241-C1
24V, 20A, EIN-PHASEN-EINGANG

C-Serie

7. NETZAUSFALL-ÜBERBRÜCKUNGSZEIT
Netzausfall-Überbrückungszeit

AC 100V
65ms
54ms
26ms
21ms

typ.
min.
typ.
min.

Bild 7-1 Netzausfall-Überbrückungszeit zu
Eingangsspannung

AC 120V
65ms
54ms
26ms
21ms

AC 230V
65ms
54ms
26ms
21ms

bei 24V, 10A, siehe Bild. 7-1
bei 24V, 10A, siehe Bild. 7-1
bei 24V, 20A, siehe Bild. 7-1
bei 24V, 20A, siehe Bild. 7-1

Bild 7-2 Abschaltverhalten, Definitionen

Hold-up Time

80ms
70
60
50
40
30
20
10
0
90

Zero Transition
24V, 10A, typ.

Input
Voltage

24V, 10A, min.

24V, 20A, typ.
24V, 20A, min.

Hold-up Time

Input Voltage

120

155

- 5%

OutputVoltage190

230Vac8. DC-OK-RELAISKONTAKT
Dieses Ausstattungsmerkmal überwacht die Ausgangsspannung, die von der Stromversorgung selbst erzeugt wird. Es ist
unabhängig von einer Spannung, die von einer parallel an den Ausgang der Stromversorgung angeschlossenen Einheit
rückgespeist wird.
Der Kontakt schließt
Der Kontakt öffnet

sobald die Ausgangsspannung 90% des eingestellten Ausgangsspannungspegels erreicht.
sobald die Ausgangsspannung um mehr als 10% unter die eingestellte Ausgangsspannung abfällt.
Kurze Einbrüche werden auf eine Signallänge von 100ms verlängert. Einbrüche, die kürzer als 1ms
sind, werden ignoriert.
max.
60Vdc 0,3A, 30Vdc 1A, 30Vac 0,5A
ohmsche Last
min.
1mA bei 5Vdc
min. zulässige Belastung
Siehe die Tabelle für Spannungsfestigkeit in Abschnitt 18.

Kontaktbelastbarkeit
Isolationsspannung

Bild 8-1 Verhalten des DC-OK-Relaiskontakts

VOUT = VADJ
10%

<
1ms

open

closed>1ms

0.9* VADJ

100ms

open

closedApr. 2014 / Rev. 1.6 DS-CPS20.241-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 20A, 230Vac, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten,
soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

8/26

CPS20.241, CPS20.241-C1
24V, 20A, EIN-PHASEN-EINGANG

C-Serie

9. WIRKUNGSGRAD UND VERLUSTE
Wirkungsgrad
Durchschnittlicher Wirkungsgrad*)

Verluste

*)

typ.
typ.
typ.

AC 100V
92,0%
91,6%
91,3%

AC 120V
92,7%
92,4%
92,0%

AC 230V
94,0%
94,0%
93,3%

typ.
typ.
typ.
typ.

6,5W
21,1W
41,7W
52,8W

3,9W
20,1W
37,8W
47,4W

2,6W
17,0W
30,6W
36,8W

bei 24V, 20A
bei 24V, 24A (Power Boost)
25% bei 5A, 25% bei 10A,
25% bei 15A. 25% bei 20A
bei 24V, 0A
bei 24V, 10A
bei 24V, 20A
bei 24V, 24A (Power Boost)Der durchschnittliche Wirkungsgrad basiert auf Annahmen für eine typische Anwendung mit einer Belastung der Stromversorgung von 25% der
Nennlast für 25% der Zeit, 50% der Nennlast für weitere 25% der Zeit, 75% der Nennlast für ebenfalls 25% der Zeit und 100% der Nennlast
während der restlichen Zeit.

Bild 9-1 Wirkungsgrad zu Ausgangsstrom bei 24V,
typ.

Bild 9-2 Verluste zu Ausgangsstrom bei 24V, typ.

Efficiency

Power Losses
230Vac

94%
93
92
91
90
89
88
87
86

120Vac100Vac

60W
100Vac50

120Vac4030
230Vac20
10Output Current

46Output Current

0

8 10 12 14 16 18 20 22 24A

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24A

Bild 9-3 Wirkungsgrad zu Eingangsspannung bei
24V, 20A, typ.

Bild 9-4 Verluste zu Eingangsspannung bei 24V,
20A, typ.

Efficiency

Power Losses

95%

50W

94

45

93

40

92

35

91

30

90

25
Input Voltage

89
100 120

180

Input Voltage

20
230 264Vac

100 120180

Apr. 2014 / Rev. 1.6 DS-CPS20.241-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 20A, 230Vac, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten,
soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

230 264Vac

9/26

CPS20.241, CPS20.241-C1
24V, 20A, EIN-PHASEN-EINGANG

C-Serie

10. LEBENSERWARTUNG UND MTBF
Lebenserwartung*)

MTBF**) SN 29500, IEC 61709
MTBF**) MIL HDBK 217F

*)

**)

AC 100V*)
145 000h*)
410 000h
64 000h*)
180 000h
38 000h
109 000h
468 000h
770 000h
254 000h

AC 120V*)
150 000h*)
425 000h
70 000h*)
198 000h
46 000h
130 000h
484 000h
796 000h
261 000h

AC 230V*)
168 000h*)
475 000h
88 000h*)
249 000h
61 000h*)
171 000h
537 000h
882 000h
290 000h

355 000h

361 000h

395 000h

56 000h

57 000h64 000h75 000h77 000h86 000h

bei 24V, 10A und 40°C
bei 24V, 10A und 25°C
bei 24V, 20A und 40°C
bei 24V, 20A und 25°C
bei 24V, 24A und 40°C
bei 24V, 24A und 25°C
bei 24V, 20A und 40°C
bei 24V, 20A und 25°C
bei 24V, 20A und 40°C;
Ground Benign GB40
bei 24V, 20A und 25°C;
Ground Benign GB25
bei 24V, 20A und 40°C;
Ground Fixed GF40
bei 24V, 20A und 25°C;
Ground Fixed GF25

Die in der Tabelle dargestellte Lebenserwartung gibt die Mindestanzahl der Betriebsstunden (Gebrauchsdauer) an und wird von derLebenserwartung der eingebauten Elektrolytkondensatoren bestimmt. Die Lebenserwartung wird in Betriebsstunden angegeben und wird gemäß
den Spezifikationen des Kondensatorherstellers berechnet. Der Hersteller der Elektrolytkondensatoren garantiert nur eine maximale
Lebensdauer von bis zu 15 Jahren (131 400h). Jede diesen Wert übertreffende Zahl stellt eine berechnete theoretische Lebensdauer dar, diedazu dienen kann, Geräte zu vergleichen.
MTBF steht für Mean Time Between Failure (zu Deutsch: mittlere ausfallfreie Betriebszeit), die aus der statistischen Ausfallrate der Bauteile
berechnet wird, und gibt die Zuverlässigkeit eines Geräts an. Es handelt sich um die statistische Darstellung der Wahrscheinlichkeit eines
Geräteausfalls und stellt nicht notwendigerweise die Lebensdauer eines Produkts dar.
Die MTBF-Zahl ist eine statistische Darstellung der Wahrscheinlichkeit eines Geräteausfalls. Eine MTBF-Zahl von beispielsweise 1 000 000h
bedeutet, dass statistisch gesehen alle 100 Stunden ein Gerät ausfällt, wenn sich 10 000 Geräte im Einsatz befinden. Es kann jedoch nichts
darüber ausgesagt werden, ob das ausgefallene Gerät 50 000 Stunden in Betrieb war oder nur 100 Stunden.

11. FUNKTIONSSCHALTBILDBild 11-1 Funktionsschaltbild

L
N

Input Fuse
Input Filter
Input Rectifier
Active Inrush Limiter

PFC
ConverterPower
Converter

OutputFilterOutputVoltage
Regulator
Temperature
Shutdown

OutputPower
Manager

OutputOverVoltage
Protection

OutputVoltage
Monitor++Single /Parallel

VOUT
DC-ok
LED

DC-ok
Relay

DC-ok
Contact

Apr. 2014 / Rev. 1.6 DS-CPS20.241-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 20A, 230Vac, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten,
soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

10/26

CPS20.241, CPS20.241-C1
24V, 20A, EIN-PHASEN-EINGANG

C-Serie

12. ANSCHLUSSKLEMMEN UND VERDRAHTUNGDie Anschlussklemmen sind gemäß IP20 fingersicher konstruiert und für Feld- und Fabrikverdrahtung geeignet.
Eingang und Ausgang
Schraubklemmen
20,5-6mm2
0,5-4mm
AWG 20-10
2,8mm (einschließlich Aderendhülsen)
7mm / 0,28 Zoll
3,5mm-Schlitzschraubendreher oderKreuzschlitzschraubendreher Nr. 2
1Nm, 9lb.in

Typ
Volldraht
Litze
American Wire Gauge
Max. Drahtdurchmesser
Abisolierlänge
Schraubendreher
Empfohlenes Anzugsmoment

DC-OK-Signal
Federkraftklemmen
20,15-1,5mm
20,15-1,5mm
AWG 26-14
1,5mm (einschließlich Aderendhülsen)
7mm / 0,28 Zoll
3,5mm-Schlitzschraubendreher (zumÖffnen der Feder)
nicht anwendbar

Anleitung:a) Verwenden Sie geeignete Kupferleitungen, die mindestens für folgende Betriebstemperaturen ausgelegt sind:+60°C für Umgebungstemperaturen bis zu +45°C und+75°C für Umgebungstemperaturen bis zu +60°C+90°C für Umgebungstemperaturen bis zu +70°C.
b) Beachten Sie die nationalen Installationsvorschriften und Regelungen!
c) Stellen Sie sicher, dass alle Einzeldrähte einer Litze in der Anschlussklemme stecken!
d) Verwenden Sie das Gerät nicht ohne PE-Anschluss.
e) Unbenutzte Klemmen sollten fest angezogen sein.
f) Aderendhülsen sind erlaubt.
Hintereinanderschaltung von Netzteilen:
Das Hintereinanderschalten (Durchschleifen von einem Stromversorgungsausgang zum nächsten) ist zulässig, solange derdurch einen Anschlussstift fließende mittlere Ausgangsstrom 25A nicht übersteigt. Bei einem höheren Strom verwenden Sie
bitte eine separate Verteilerklemmleiste, wie in Bild 12-2 gezeigt.
Bild 12-1 Hintereinanderschalten von Ausgängen

Power
SupplyPower
Supply

+ + -

+ + -

Output--OutputBild 12-2 Verwendung von Verteilerklemmen

Distribution
Terminals
Load
+

-

Power
SupplyPower
Supply

+ + -

+ +-

-

Output-OutputLoad+-max 25A!
continuous

Apr. 2014 / Rev. 1.6 DS-CPS20.241-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 20A, 230Vac, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten,
soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

11/26

CPS20.241, CPS20.241-C1
24V, 20A, EIN-PHASEN-EINGANG

C-Serie

13. FRONTSEITE UND BEDIENELEMENTE
Bild 13-1 FrontseiteA

Eingangsklemmen (Schraubklemmen)
N, L
Netzeingang
PE- (Schutzleiter-) Eingang

B Ausgangsklemmen (Schraubklemmen, zwei Kontaktstifte pro Pol)+
Positiver Ausgang–
Negativer Ausgang
C Potentiometer für die AusgangsspannungÖffnen Sie die Klappe, um die Ausgangsspannung einzustellen.
Werkseinstellung: 24,1V
D DC-OK-LED (grün)
Ist an, wenn die Ausgangsspannung > 90% der eingestellten
Ausgangsspannung beträgt
E DC-OK-Relaiskontakt (Schnellanschluss-Federkraftklemmen)
Der DC-OK-Relaiskontakt ist mit der DC-OK-LED synchronisiert.
Siehe Kapitel 8 zu den Details.
F

Selektor „Parallelbetrieb“ „Singlebetrieb“
Setzen Sie die Steckbrücke auf „Parallelbetrieb“, wenn Stromversorgungenparallel geschaltet werden, um die Ausgangsleistung zu erhöhen. Um eine
Aufteilung des Laststroms zwischen den einzelnen Stromversorgungen zu
erreichen, regelt der „Parallelbetrieb“ die Ausgangsspannung so, dass die
Spannung bei Leerlauf ungefähr 4% höher ist als bei Nennlast. Siehe auch
Kapitel 22.5. Eine fehlende Steckbrücke entspricht dem Modus„Singlebetrieb“.

Apr. 2014 / Rev. 1.6 DS-CPS20.241-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 20A, 230Vac, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten,
soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

12/26

CPS20.241, CPS20.241-C1
24V, 20A, EIN-PHASEN-EINGANG

C-Serie

14. EMV
Die Stromversorgung ist ohne jede Einschränkung für Anwendungen in industriellen Umgebungen sowie im Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereichen sowie Kleinbetrieben geeignet. Ein detaillierter EMV-Bericht ist auf Anfrage
erhältlich.
EMV-Störfestigkeit
Elektrostatische Entladung

Gemäß den Fachgrundnormen: EN 61000-6-1 und EN 61000-6-2
Kontaktentladung
8kV
EN 61000-4-2
Luftentladung
15kV

Hochfrequentes
elektromagnetisches Feld

EN 61000-4-3

Schnelle Transienten (Burst)

EN 61000-4-4

Stoßspannung am Eingang

EN 61000-4-5

Stoßspannung am Ausgang

EN 61000-4-5

Stoßspannung an DC-OK
Leitungsgeführte Störgrößen

Kriterium A
Kriterium A

80MHz–2,7GHz

20V/m

Kriterium A

EN 61000-4-5

Eingangsleitungen
Ausgangsleitungen
DC-OK-Signal (Koppelstrecke)
LN
L  PE, N  PE
++ / -  PE
DC-OK-Signal  PE

4kV
2kV
2kV
2kV
4kV
1kV
2kV
1kV

Kriterium A
Kriterium A
Kriterium A
Kriterium A
Kriterium A
Kriterium A
Kriterium A
Kriterium A

EN 61000-4-6

0,15–80MHz

20V

Kriterium A

Netzspannungseinbrüche

EN 61000-4-11

SpannungsunterbrechungenSpannungseinbrüche

EN 61000-4-11
SEMI F47 0706

Starke Transienten

VDE 0160

0% von 100Vac
0Vac, 20ms
Kriterium A
40% von 100Vac
40Vac, 200ms
Kriterium C
70% von 100Vac
70Vac, 500ms
Kriterium A
0% von 200Vac
0Vac, 20ms
Kriterium A
40% von 200Vac
80Vac, 200ms
Kriterium A
70% von 200Vac
140Vac, 500ms
Kriterium A
0% von 200Vac (=0V)
5000msKriterium C
Einbrüche an der Eingangsspannung gemäß der Norm SEMI F47
80% von 120Vac (96Vac)
1000msKriterium A
70% von 120Vac (84Vac)
500ms
Kriterium A
50% von 120Vac (60Vac)
200ms
Kriterium Aüber den gesamten Lastbereich
750V, 1,3ms
Kriterium A

Kriterien:
A: Die Stromversorgung weist ein normales Betriebsverhalten innerhalb der definierten Grenzen auf.
C: Ein vorübergehender Funktionsausfall ist möglich. Die Stromversorgung schaltet sich gegebenenfalls ab und eigenständig wieder ein. Es kommt
weder zu Beschädigungen noch zu Gefährdungen der Stromversorgung.

EMV-Störaussendung
Leitungsgebundene Störaussendung EingangsleitungenLeitungsgebundene Störaussen**)dung Ausgangsleitungen

Gemäß den Fachgrundnormen: EN 61000-6-3 und EN 61000-6-4
EN 55011, EN 55022, FCC Teil 15, CISPRKlasse B
11, CISPR 22
IEC/CISPR 16-1-2, IEC/CISPR 16-2-1
Grenzwerte für den DC-Stromanschluss
gemäß EN 61000-6-3 werden
eingehalten
Störstrahlung
EN 55011, EN 55022
Klasse B
Oberschwingungseingangsstrom
EN 61000-3-2
erfüllt für Geräte der Klasse A*)
Spannungsschwankungen, Flicker
EN 61000-3-3
erfüllt
Dieses Gerät erfüllt die Forderungen nach FCC Part 15.
Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und(2) dieses Gerät muss jede empfangene Störung tolerieren, auch Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen
können.
*)**)Getestet mit Konstantstromlasten, nicht pulsierend
Nur zur Information, für EN 61000-6-3 nicht zwingend erforderlich

Apr. 2014 / Rev. 1.6 DS-CPS20.241-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 20A, 230Vac, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten,
soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

13/26

CPS20.241, CPS20.241-C1
24V, 20A, EIN-PHASEN-EINGANG

C-Serie

Schaltfrequenz
Schaltfrequenz 1
Schaltfrequenz 2

Die Stromversorgung verfügt über zwei Wandler mit zwei verschiedenen Schaltfrequenzen.
70kHz bis 130kHz
PFC-Wandler, eingangsspannungs- und ausgangsleistungsabhängig
80kHz bis 140kHz
Hauptwandler, ausgangsleistungsabhängig

15. UMGEBUNG
Arbeitstemperatur*)

Verringerung der Ausgangsleistung gemäß Bild.
15-1
für Lagerung und Transport
45°C bis 60°C (113°F bis 140°F)
60°C bis 70°C (140°F bis 158°F)
IEC 60068-2-30
IEC 60068-2-6–25°C bis +70°C (–13°F bis 158°F)

Lagertemperatur
Ausgangsleistungsrücknahme**)

FeuchteSchwingen, sinusförmig
Schocken

Aufstellhöhe–40°C bis +85°C (–40°F bis 185°F)
6,4W/°C
12W/°C
5 bis 95% r.F.
***)
2–17,8Hz: ±1,6mm; 17,8–500Hz: 2g***)
2 Stunden/Achse***)
30g 6ms, 20g 11ms
3 Schocks/Richtung, 18 Schocks
insgesamt
0 bis 2000m (0 bis 6560 Fuß)
2000 bis 6000m (6560 bis 20 000 Fuß)

Leistungsrücknahme wegen
Aufstellhöhe

30W/1000m oder 5°C/1000m

ÜberspannungskategorieIII

IEC 60068-2-27

ohne jegliche Einschränkungen
Reduzierung von Ausgangsleistung oder
Umgebungstemperatur, siehe Bild. 15-2
IEC 62103, EN 50178, Überspannungskategorie II> 2000m (6500 Fuß), siehe Bild. 15-2

IEC 62103, EN 50178, Aufstellhöhen bis zu
2000m
II
Aufstellhöhen von 2000m bis 6000m
2
IEC 62103, EN 50178, nicht leitend
Das Gerät gibt keine Silikone oder andere lackbenetzungsstörenden Substanzen ab und ist
für die Verwendung in Lackierbetrieben geeignet.
Bei Lastströmen unter 2A gehen von der Stromversorgung hörbare Geräusche aus

Verschmutzungsgrad
LABS-Freiheit
Hörbare Geräusche*)

Die Arbeitstemperatur ist identisch mit der Raumtemperatur oder der Umgebungstemperatur und ist definiert als die Lufttemperatur 2cm
unterhalb des Geräts.
**) Nicht unter Strom setzen, wenn Betauung vorhanden ist***) Getestet in Verbindung mit DIN-Schienen gemäß EN 60715 mit einer Höhe von 15mm und einer Dicke von 1,3mm und Standard-Einbaulage.
Höhere Werte sind zulässig bei Verwendung des Wandmontagewinkels ZM2.WALL
Bild 15-1 Ausgangsstrom zu
Umgebungstemperatur

Bild 15-2 Ausgangsstrom zu Aufstellhöhe

Allowable Output Current at 24V

Allowed Output Current at 24V

24A

C
A

20A

24A

B

16A

16A

12A

12A

8A
4A
0
-25

A...100 to 264Vac, continuous
B... 85Vac, continuous
C... short term

0

20

40

D
C
B
A

20A

A... Tamb < 60°C
B... Tamb < 50°C
C... Tamb < 40°C
D... Short t erm

8A
4A

60 70°C

0
0

2000m

4000m

Ambient Temperature

6000m
AltitudeSiehe Kapitel 3 zu Derating-Anforderungen für Eingangsspannungen zwischen 85Vac und 100Vac.

Apr. 2014 / Rev. 1.6 DS-CPS20.241-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 20A, 230Vac, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten,
soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

14/26

CPS20.241, CPS20.241-C1
24V, 20A, EIN-PHASEN-EINGANG

C-Serie

16. SCHUTZFUNKTIONEN
AusgangsabsicherungÜberspannungsschutz am
Ausgang

Schutzart

EindringschutzÜbertemperaturschutz
Absicherung gegen
Eingangstransienten
Interne Eingangssicherung*)

Elektronisch abgesichert gegen Überlast, Leerlauf und Kurzschlüsse *)typ. 30,5Vdc
Bei einem internen Fehler in der Stromversorgungmax. 32Vdc
begrenzt eine redundante Schaltung die maximale
Ausgangsspannung. Der Ausgang schaltet sich ab undversucht automatisch, sich wieder einzuschalten.
IP 20
EN/IEC 60529
Achtung: Für den Einsatz in kontrollierten Umgebungengemäß CSA 22.2 Nr. 107.1-01.
> 5mm
z. B. Schrauben, Kleinteile
ja
Ausgangsabschaltung mit automatischem Neustart
MOV (Metalloxidvaristor)
enthalten

kann nicht vom Anwender ausgetauscht werden

Wenn die elektronische Ausgangsabsicherung eingreift, kann ein hörbares Geräusch auftreten.

17. SICHERHEITSMERKMALE
Trennung Eingang/Ausgang*)

Schutzklasse
Isolationswiderstand
PE-WiderstandAbleitstrom

*)

SELV
IEC/EN 60950-1
PELV
IEC/EN 60204-1, EN 50178, IEC 62103, IEC 60364-4-41
doppelte oder verstärkte IsolierungI
PE- (Schutzleiter-) Anschluss erforderlich> 5MOhm
Eingang zu Ausgang, 500Vdc< 0,1Ohm
typ. 0,14mA / 0,37mA
100Vac, 50Hz, TN-,TT-Netz / IT-Netz
typ. 0,20mA / 0,55mA
120Vac, 60Hz, TN-,TT-Netz / IT-Netz
typ. 0,35mA / 0,87mA
230Vac, 50Hz, TN-,TT-Netz / IT-Netz
max. 0,17mA / 0,46mA
110Vac, 50Hz, TN-,TT-Netz / IT-Netz
max. 0,26mA / 0,67mA
132Vac, 60Hz, TN-,TT-Netz / IT-Netz
max. 0,46mA / 1,08mA
264Vac, 50Hz, TN-,TT-Netz / IT-Netz

doppelte oder verstärkte Isolierung

Apr. 2014 / Rev. 1.6 DS-CPS20.241-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 20A, 230Vac, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten,
soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

15/26

CPS20.241, CPS20.241-C1
24V, 20A, EIN-PHASEN-EINGANG

C-Serie

18. SPANNUNGSFESTIGKEITDie Ausgangsspannung ist erdfrei und hat keine ohmsche Verbindung zur Erde. Typ- und Stückprüfungen werden vom
Hersteller durchgeführt. Feldprüfungen können im Feld mithilfe geeigneter Prüfgeräte durchgeführt werden, die die Spannung
mit einer langsamen Rampe hochfahren (2s ansteigend und 2s abfallend). Verbinden Sie alle Eingangsklemmen und alle
Ausgangspole miteinander, bevor Sie die Prüfungen durchführen. Wenn Sie prüfen, setzen Sie die Einstellung für den
Abschaltstrom auf den Wert in der Tabelle unten.
Typprüfung

60s

A
2500Vac

Stückprüfung

5s

2500Vac

2500Vac

500Vac

500VacFeldprüfung
Einstellung desAbschaltstroms

5s

2000Vac

2000Vac

500Vac

500Vac> 15mA> 15mA> 20mA> 1mA

Bild 18-1 Spannungsfestigkeit

Input

DC-ok
B

L
N

B

A

*)

C

C
1000Vac

D
500VacD
OutputEarth, PE

B
3000Vac+-Um die PELV-Anforderungen gemäß EN 60204-1 § 6.4.1 zu erfüllen,
empfehlen wir, entweder den Pluspol, den Minuspol oder einen
anderen Teil des Ausgangskreises mit dem Schutzleitersystem zu
verbinden. Dadurch können Situationen vermieden werden, in denen
die Last unerwartet startet oder nicht abgeschaltet werden kann, wenn
ein unbemerkter Erdschluss auftritt.

B*) Stellen Sie bei der Prüfung des Eingangs zu DC-OK sicher, dass die maximale Spannung zwischen DC-OK und dem Ausgang nichtüberschritten wird (Spalte D). Wir empfehlen, bei der Durchführung der Prüfung die DC-OK-Kontaktstifte und die Ausgangskontaktstifte
miteinander zu verbinden.

Apr. 2014 / Rev. 1.6 DS-CPS20.241-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 20A, 230Vac, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten,
soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

16/26

CPS20.241, CPS20.241-C1
24V, 20A, EIN-PHASEN-EINGANG

C-Serie

19. ZULASSUNGEN
EG-Konformitätserklärung

Das CE-Zeichen zeigt die Übereinstimmung mit der– EMV-Richtlinie 2004/108/EG,– Niederspannungsrichtlinie (LVD) 2006/95/EG,– RoHS-Richtlinie 2011/65/EG und der– ATEX-Richtlinie 94/9/EG (zur Verwendung in
explosionsgefährdeten Bereichen) an
CB-Scheme,
Einrichtungen der Informationstechnik

IEC 60950-1nd
2 Edition
UL 508IND. CONT. EQ.

UL 60950-1nd
2 Edition

ANSI / ISA 12.12.01-2007
Klasse I Div 2
EN 60079-0, EN 60079-15
ATEX
II 3G Ex nA nC II T3 Gc

IEC 60079-0, IEC 60079-15

Schiffszulassung

GOST R

IECEx

UL Listed für den Einsatz als Industrial Control Equipment;
U.S.A. (UL 508) und Kanada (C22.2 Nr. 107-1-01);
E-File: E198865
UL Recognized für den Einsatz als Einrichtung derInformationstechnik, Level 5; USA. (UL 60950-1) und Kanada(C22.2 Nr. 60950-1);
E-File: E137006
Anwendbar für Aufstellhöhen bis zu 2000m.
CSA Recognized für den Einsatz in explosionsgefährdeten
Bereichen Klasse I Div 2 T3 Gruppen A,B,C,D Systeme; USA.
(ANSI / ISA 12.12.01-2007) und Kanada (C22.2 Nr. 213-M1987)
Zulassung für die Verwendung in explosionsgefährdeten
Bereichen Zone 2 Kategorie 3G. Nummer des ATEX-Zertifikats:
EPS 13 ATEX 1 555 X
Die Stromversorgung muss in ein IP54-Gehäuse eingebaut
werden.
Geeignet für die Verwendung an Standorten der Einstufung
Class 1 Zone 2 Gruppen IIa, IIb und IIc. Nummer des IECExZertifikats: IECEx EPS 13.0016X
GL (Germanischer Lloyd) klassifiziert
Umgebungskategorie: C, EMC2
Schiffs- und Offshore-AnwendungenKonformitätsbescheinigung für Russland und weitere GUSLänder

Apr. 2014 / Rev. 1.6 DS-CPS20.241-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 20A, 230Vac, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten,
soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

17/26

CPS20.241, CPS20.241-C1
24V, 20A, EIN-PHASEN-EINGANG

C-Serie

20. ABMESSUNGEN UND GEWICHT
Gewicht
DIN-Schienen

Einbauabstände

1000g / 2,2lb
Verwenden Sie 35mm-DIN-Schienen gemäß EN 60715 oder EN 50022 mit einer Höhe von 7,5oder 15mm.
Die Höhe der DIN-Schienen muss zur Tiefe des Geräts (127mm) hinzuaddiert werden, um diebenötigte Gesamteinbautiefe zu berechnen.
Siehe Kapitel 2
Bild 20-1 Frontansicht

Bild 20-2 Seitenansicht

Apr. 2014 / Rev. 1.6 DS-CPS20.241-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 20A, 230Vac, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten,
soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

18/26

CPS20.241, CPS20.241-C1
24V, 20A, EIN-PHASEN-EINGANG

C-Serie

21. ZUBEHÖR
21.1. ZM2.WALL – WANDMONTAGEWINKEL
Diese Halterung wird verwendet, um die Stromversorgung ohne Verwendung einer DINSchiene auf einer ebenen Fläche zu montieren.

Wegen der kleinen Bauform des Geräts muss der schwarze DIN-Schienen-Schieber an der Rückseite des Geräts entfernt
werden. Entsprechende Anleitungen hierzu finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Zubehörs ZM2.WALL.

21.2. ZM13.SIDE – WINKEL FÜR SEITLICHE MONTAGE
Diese Halterung wird verwendet, um DIMENSION-Geräte seitlich mit oder ohne Verwendung einer DIN-Schiene zu
montieren. Die beiden Aluminiumhalterungen und der schwarze Kunststoffschieber des Geräts müssen abmontiert werden,
damit die Stahlhalterungen montiert werden können.
Für die seitliche DIN-Schienenmontage müssen die zuvor entfernten Aluminiumhalterungen und der Kunststoffschieber an
der Stahlhalterung montiert werden.

Seitliche Montage mit DIN-Schienen-HalterungenSeitliche Montage ohne DIN-Schienen-Halterungen

Apr. 2014 / Rev. 1.6 DS-CPS20.241-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 20A, 230Vac, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten,
soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

19/26

CPS20.241, CPS20.241-C1
24V, 20A, EIN-PHASEN-EINGANG

C-Serie21.3. REDUNDANZMODULE
YR40.242 – (2 x 20A Eingänge, 1 x 40A Ausgang)
Das YR40.242 ist mit zwei Eingängen ausgestattet, die durch den Einsatz von Mosfet-Technologie
einzeln entkoppelt sind. Der Einsatz von Mosfets anstelle von Dioden verringert die
Wärmeentwicklung und den Spannungsabfall zwischen Eingang und Ausgang. Das YR40.242
benötigt keine zusätzliche Hilfsspannung und ist selbst bei einem Kurzschluss am Ausgang
energieautark.
Dank der niedrigen Verluste ist die Einheit sehr schlank und benötigt lediglich eine Baubreite von
36mm auf der DIN-Schiene.

YR40.245 – (1 x 40A Eingang, 1 x 40A Ausgang)
Das YR40.245 ist ein 40A-Einkanal-Redundanzmodul, das mit einem Steckverbinder am Ausgang
ausgestattet ist. Der Steckverbinder ermöglicht den Austausch der Stromversorgung oder desRedundanzmoduls, während das System in Betrieb ist. Der Steckverbinder verhindert, dass die
Ausgangsdrähte den Lastkreis berühren und kurzschließen.
Das YR40.245 ist sehr schlank und benötigt lediglich eine Baubreite von 46mm auf der
DIN-Schiene. Es nutzt Mosfet-Technologie anstelle von Dioden und gewährleistet so eine geringe
Wärmeentwicklung und einen minimalen Spannungsabfall zwischen Eingang und Ausgang. Es
benötigt keine zusätzliche Hilfsspannung und ist selbst bei einem Kurzschluss am Ausgang
energieautark.

Bild 21-1 Typische 1+1 redundante Verschaltung für
20A mit einem Redundanzmodul
24V
20A
Load

CPS20.241
24-28V 480W
Power
Supply+ACInput

L N PEILNPE

CPS20.241
24-28V 480W
Power
SupplyCPS20.241
24-28V 480W
Power
SupplyDCOK

DCOK

YR40.242* )Redundancy
ModuleOutput24V 20A

+ + -

-

-

Input Input
12

ACInput+ - + -

L N PE

I

24V
20A
Load

FailureMonitorFailureMonitor

Output

DCOK

Bild 21-2 Typische N+1 oder 1+1 redundante Verschaltung für 20A mit
mehreren Redundanzmodulen YR40.245

Output24V 20A+ + -ACInput-

L N PE* ) YR40.241

also possible

OutputYR40.245
Redundancy
ModuleOutput24V 20A+ + -CPS20.241
24-28V 480W
Power
Supply-+-I

OutputYR40.245
Redundancy
Module

DCOK

Input

+

ACInput-

L N PE

Output24V 20A

+ + -

-

+

-

Input

+

-

I

L
N
PE

Apr. 2014 / Rev. 1.6 DS-CPS20.241-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 20A, 230Vac, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten,
soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

20/26

CPS20.241, CPS20.241-C1
24V, 20A, EIN-PHASEN-EINGANG

C-Serie

22. ANWENDUNGSHINWEISE
22.1. SPITZENSTROMFÄHIGKEIT
Das Gerät kann Spitzenströme liefern (bis zu mehrere Millisekunden), die höher sind als die angegebenen kurzzeitigen
Ströme.
Dies hilft beim Starten sehr stromintensiver Lasten. Magnetspulen, Schütze und Pneumatikmodule verfügen häufig über eine
stationäre Spule und eine Aufnehmerspule. Der Einschaltstrombedarf der Aufnehmerspule liegt um ein Mehrfaches höher als
der stationäre Strom und übersteigt gewöhnlich den Nennausgangsstrom (einschließlich PowerBoost). Genauso stellt sich
die Situation beim Start einer kapazitiven Last dar.
Die Spitzenstromfähigkeit sorgt auch für einen sicheren Betrieb nachfolgender Leitungsschutzschalter von Laststromkreisen.
Die Lastkreise sind häufig einzeln mit Leitungsschutzschaltern oder Sicherungen abgesichert. Bei einem Kurzschluss odereiner Überlast in einem Stromkreis benötigt die Sicherung oder der Leitungsschutzschalter eine gewisse Menge anÜberstrom, um rechtzeitig zu öffnen. Dadurch wird ein Spannungseinbruch in benachbarten Stromkreisen vermieden.
Der zusätzliche Strom (Spitzenstrom) wird vom Leistungswandler und den eingebauten groß dimensionierten
Ausgangskondensatoren der Stromversorgung geliefert. Die Kondensatoren werden bei einem solchen Ereignis entladen,
was zu einem Spannungseinbruch am Ausgang führt. Die folgenden zwei Beispiele zeigen typische Spannungseinbrüche:Bild 22-1 Spitzenlast mit dem zweifachen
Nennstrom für 50ms, typ.
15ms

Bild 22-2 Spitzenlast mit dem fünffachen
Nennstrom für 5ms, typ.

24V

OutputVoltage

24V

OutputVoltage
18V

100A

16V
40A

OutputCurrent

OutputCurrent

0A

0A

10ms/DIV

40A Spitzenlast (ohmsch) für 50ms
Einbruch der Ausgangsspannung von 24V
auf 16V.

1ms/DIV

100A Spitzenlast (ohmsch) für 5ms
Einbruch der Ausgangsspannung von 24V
auf 18V.

Bild 22-3 90A Spitzenlast, typ.

90A peakOutput Current

24V

Output Voltage
18V

15ms
0A

Bitte beachten Sie: Das DC-OK-Relais wird angesteuert,
wenn die Spannung um mehr als 10% für länger als 1ms
einbricht.

10ms/DIV

Hoher Überlaststrom (typ. > 90A für
15ms) zum Auslösen von SicherungenSpitzenstrom-Spannungseinbrüche

typ.
typ.
typ.

von 24V auf 16V
von 24V auf 18,5V
von 24V auf 18V

bei 40A für 50ms, ohmsche Lastbei 100A für 2ms, ohmsche Lastbei 100A für 5ms, ohmsche Last

Apr. 2014 / Rev. 1.6 DS-CPS20.241-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 20A, 230Vac, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten,
soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

21/26

CPS20.241, CPS20.241-C1
24V, 20A, EIN-PHASEN-EINGANG

C-Serie22.2. RÜCKSPEISENDE LASTEN
Lasten wie bremsende Motoren oder Induktivitäten können Spannung zur Spannungsversorgung rückspeisen.
Dieses Merkmal wird auch als Rückspeisefestigkeit oder Widerstandsfähigkeit gegen die Gegen-EMK bezeichnet. (Elektro
Magnetische Kraft).
Diese Stromversorgung ist beständig und weist keine Fehlfunktion auf, wenn eine Last Spannung zur Stromversorgung
rückspeist. Es ist unerheblich, ob die Stromversorgung ein- oder ausgeschaltet ist.
Die maximal zulässige Rückspeisespannung beträgt 35Vdc. Die absorbierende Energie kann entsprechend der Größe deseingebauten Ausgangskondensators berechnet werden, der in Kapitel 6 angegeben ist.

22.3. EXTERNE EINGANGSABSICHERUNG
Das Gerät ist für Stromkreise abgesichert bis zu 30A (UL) und 32A (IEC) geprüft und zugelassen. Eine externe Absicherung
ist nur erforderlich, wenn die Zuleitung eine Absicherung aufweist, die darüber liegt. Prüfen Sie auch die lokalen Vorschriftenund Anforderungen. In manchen Ländern können lokale Vorschriften gelten.
Wenn eine externe Sicherung erforderlich ist oder verwendet wird, müssen Mindestanforderungen berücksichtigt werden, um
Fehlauslösungen des Leitungsschutzschalters zu vermeiden. Es sollte ein Leitungsschutzschalter mit einem Mindestwert von
10A mit B- oder C-Charakteristik verwendet werden.

22.4. AUSGANGSSEITIGE ABSICHERUNG
Standard-Leitungsschutzschalter (LS-Schalter oder UL1077-Leitungsschutzschalter) finden allgemein Anwendung für ACVersorgungssysteme und können auch für 24V-Zweige verwendet werden.
LS-Schalter dienen zur Absicherung von Drähten und Schaltungen. Wenn der Amperewert und die Charakteristik des LSSchalters auf die verwendete Drahtdicke abgestimmt sind, gilt die Verdrahtung als thermisch sicher, egal ob der LS-Schalteröffnet oder nicht.
Um Spannungseinbrüche und Situationen mit Unterspannung in benachbarten 24V-Zweigen zu vermeiden, die vonderselben Quelle gespeist werden, ist eine schnelle (magnetische) Auslösung des LS-Schalters wünschenswert. Benötigt
wird eine schnelle Abschaltung innerhalb von 10ms, was in etwa der Überbrückungszeit einer SPS entspricht. Dies erfordert
Stromversorgungen mit hohem Reservestrom und großen Ausgangskondensatoren. Außerdem muss die Impedanz desfehlerhaften Zweigs ausreichend klein sein, damit der Strom tatsächlich fließen kann. Die stärkste Stromversorgung nützt
nichts, wenn das ohmsche Gesetz keinen Stromfluss zulässt. Die folgende Tabelle enthält typische Testergebnisse, diezeigen, welche LS-Schalter mit B- und C-Charakteristik magnetisch auslösen, je nach Drahtquerschnitt und Drahtlänge.
*)Bild 22-4 Prüfschaltung

Power Supply

AC

MCB

+

+
Wire length

DC S1... Fault simulation switch

*)

Load

S1

-

Maximale Drahtlänge für eine schnelle (magnetische)
Auslösung:
0,75mm²
1,0mm²
1,5mm²2,5mm²
C-2A
29m
40m
56m
82m
C-3A
26m
35m
50m
77m
C-4A
21m
28m
36m
53m
C-6A
8m
10m
14m
25m
C-8A
4m
7m
11m
18m
C-10A
1m
2m
3m
6m
B-6A
17m
24m
35m
53m
B-10A
12m
16m
23m
32m
B-13A
9m
13m
20m
29m
B-16A
4m
7m
9m
17m
B-20A
1m
1m
2m
2m

Vergessen Sie nicht, die Distanz zur Last (oder Leitungslänge) doppelt zu berücksichtigen, wenn Sie die gesamte Leitungslänge berechnen(Plus- und Minusleitung).

Apr. 2014 / Rev. 1.6 DS-CPS20.241-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 20A, 230Vac, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten,
soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

22/26

CPS20.241, CPS20.241-C1
24V, 20A, EIN-PHASEN-EINGANG

C-Serie22.5. PARALLELBETRIEB ZUR LEISTUNGSERHÖHUNG
Stromversorgungen CPS20.241 können parallel geschaltet werden, um die
Ausgangsleistung zu erhöhen. Die Einstellung der Ausgangsspannung aller
Stromversorgungen muss auf den gleichen Wert (±100mV) im Modus„Singlebetrieb“ und mit den gleichen Lastbedingungen auf allen Geräten erfolgen,oder die Werkseinstellung der Geräte kann beibehalten werden. Nachdem die
Einstellungen vorgenommen wurden, muss die Steckbrücke an der Vorderseite desGeräts von „Singlebetrieb“ zu „Parallelbetrieb“ gesteckt werden, um eine
Lastaufteilung zu erreichen. Der Modus „Parallelbetrieb“ regelt die
Ausgangsspannung so, dass die Spannung bei Leerlauf ungefähr 4% höher ist als
bei Nennlast. siehe auch Kapitel 6). Ist keine Steckbrücke gesteckt, befindet sichdas Gerät im Modus „Singlebetrieb“. Die Werkseinstellung ist der Modus„Singlebetrieb“.

Unit A

AC

DC

+
+

Unit B

AC

DC

Load

+
-

-

Werden mehr als drei Geräte parallel geschaltet, wird an jedem Ausgang eine Sicherung oder ein Leitungsschutzschalter mit
einer Bemessungsstromstärke von 30A oder 32A benötigt. Alternativ kann auch eine Diode oder ein Redundanzmodul
verwendet werden.
Setzen Sie alle Geräte gleichzeitig unter Strom, um den Überlast HiccupPLUS Modus zu vermeiden. Es kann aucherforderlich sein, die Eingangsleistung hochzufahren und abzuschalten (mindestens für fünf Sekunden abschalten), wenn der
Ausgang wegen Überlast oder Kurzschlüssen im HiccupPLUS Modus war und der benötigte Ausgangsstrom höher ist als derStrom eines Geräts.
Halten Sie zwischen zwei Stromversorgungen einen Einbauabstand von 15mm (links/rechts) ein und installieren Sie die
Stromversorgungen nicht übereinander. Verwenden Sie nur Stromversorgungen in der standardmäßigen Einbaulage im
Parallelbetrieb (Anschlussklemmen an der Geräteunterseite) und nicht in anderen Einbaulagen oder unter sonstigen
Bedingungen, die eine Leistungsrücknahme des Ausgangsstroms erfordern (z. B. Aufstellhöhe, mehr als 60°C ...).
Denken Sie daran, dass Ableitstrom, elektromagnetische Störungen, Einschaltstrom und Oberwellen bei Verwendung
mehrerer Stromversorgungen zunehmen.

22.6. PARALLELBETRIEB FÜR REDUNDANZ
Es ist möglich, Stromversorgungen für Redundanzbetrieb parallel zu schalten, um eine bessere Systemverfügbarkeit zu
erreichen. Redundante Systeme erfordern ein bestimmtes Maß an zusätzlicher Leistung, um die Last zu bedienen, falls ein
Netzgerät ausfällt. Die einfachste Methode besteht darin, zwei Stromversorgungen parallel zu schalten. Dies wird als 1+1Redundanz bezeichnet. Falls eine Stromversorgung ausfällt, kann die andere automatisch ohne Unterbrechung den
Laststrom liefern. Redundante Systeme für einen höheren Leistungsbedarf werden üblicherweise nach dem N+1-Verfahren
aufgebaut. So werden beispielsweise fünf Stromversorgungen, von denen jede für 20A ausgelegt ist, parallel geschaltet, um
ein redundantes System mit 80A aufzubauen. Für die N+1-Redundanz gelten die gleichen Einschränkungen wie für die
Erhöhung der Ausgangsleistung, siehe auch Kapitel 22.5.
Bitte beachten Sie folgende Punkte: Dieses einfache Verfahren zum Aufbau eines redundanten Systems deckt keine
Ausfälle wie beispielsweise einen internen Kurzschluss an der Sekundärseite der Stromversorgung ab. In einem solchen Fall
wird das defekte Gerät zu einer Last für die übrigen Stromversorgungen und die Ausgangsspannung kann nicht mehr
aufrechterhalten werden. Dies kann vermieden werden, indem Redundanzmodule verwendet werden, die
Entkopplungsvorrichtungen (Dioden oder Mosfets) enthalten. Weitere Informationen und Verdrahtungskonfigurationen finden
Sie in Kapitel 21.3.
Empfehlungen für den Aufbau redundanter Stromversorgungssysteme:a) Verwenden Sie separate Eingangssicherungen für jede Stromversorgung.
b)
c)
d)

Stellen Sie die Stromversorgung auf den Modus „Parallelbetrieb“ ein.
Überwachen Sie die einzelnen Netzgeräte. Benutzen Sie dementsprechend den DC-OK-Relaiskontakt derStromversorgung CPS20.
Es ist empfehlenswert, die Ausgangsspannungen aller Geräte auf den gleichen Wert (± 100mV) zu setzen oder auf derWerkseinstellung zu belassen.

Apr. 2014 / Rev. 1.6 DS-CPS20.241-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 20A, 230Vac, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten,
soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

23/26

CPS20.241, CPS20.241-C1
24V, 20A, EIN-PHASEN-EINGANG

C-Serie22.7. SERIENSCHALTUNG

Unit A

Stromversorgungen des gleichen Typs können in Reihe geschaltet werden, um
AC+
die Ausgangsspannungen zu erhöhen. Es können so viele Geräte in Reihe
geschaltet werden wie nötig, solange die Summe der AusgangsspannungenDC
nicht mehr als 150Vdc beträgt. Spannungen mit einem Potential über 60Vdc sind+keine Schutzkleinspannungen mehr und können gefährlich sein. Solche
Unit B
Load
Spannungen müssen mit einem Berührungsschutz installiert werden.
AC
Eine Erdung des Ausgangs ist erforderlich, wenn die Summe der Ausgangs+
spannung mehr als 60Vdc beträgt.
EarthDC
Vermeiden Sie Rückflussspannung (z. B. von einem bremsenden Motor oder(see notes)
einer Batterie), die an die Ausgangsklemmen angelegt wird.
Halten Sie zwischen zwei Stromversorgungen einen Einbauabstand von 15mm (links/rechts) ein und installieren Sie die
Stromversorgungen nicht übereinander. Verwenden Sie in Reihe geschaltete Stromversorgungen nur in der standardmäßigen Einbaulage (Anschlussklemmen an der Geräteunterseite).
Denken Sie daran, dass Ableitstrom, elektromagnetische Störungen, Einschaltstrom und Oberwellen bei Verwendung
mehrerer Stromversorgungen zunehmen.

22.8. INDUKTIVE UND KAPAZITIVE LASTEN
Das Gerät ist für die Versorgung aller Arten von Lasten ausgelegt, einschließlich kapazitiver und induktiver Lasten. Wenn
extrem große Kondensatoren wie zum Beispiel EDLCs (elektrische Doppelschichtkondensatoren oder „UltraCaps“) mit einer
PLUS
Kapazität > 0,5F mit dem Ausgang verbunden sind, lädt das Gerät den Kondensator ggf. im Hiccup
Modus (siehe Kapitel
6).

22.9. LADEN VON BATTERIENDie Stromversorgung kann zum Laden von Bleiakkumulatoren oder wartungsfreien Batterien verwendet werden. (Zwei 12VBatterien in Reihe)
Anleitung zum Laden von Batterien:
a)

b)
c)
d)
e)

Setzen Sie die Ausgangsspannung (gemessen bei Leerlauf und am batterieseitigen Leitungsende) sehr genau auf die
Ladeschlussspannung.
Ladeschlussspannung

27,8V

27,5V

27,15V

26,8V

Batterietemperatur

10°C

20°C

30°C

40°C

Verwenden Sie einen 30A- oder 32A-Leitungsschutzschalter (oder eine Entkoppeldiode) zwischen der Stromversorgung
und der Batterie.
Achten Sie darauf, dass der Ausgangsstrom der Stromversorgung unter dem zulässigen Ladestrom der Batterie liegt.
Verwenden Sie nur zueinander passende Batterien, wenn Sie 12V-Typen in Reihe schalten.
Der Rückstrom zur Stromversorgung (Batterieentladestrom) beträgt typ. 23mA, wenn die Stromversorgung
ausgeschaltet ist (außer bei Verwendung einer Entkoppeldiode).

Apr. 2014 / Rev. 1.6 DS-CPS20.241-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 20A, 230Vac, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten,
soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

24/26

CPS20.241, CPS20.241-C1
24V, 20A, EIN-PHASEN-EINGANG

C-Serie22.10. BETRIEB AN ZWEI PHASEN
Power Supply

Die Stromversorgung kann auch an zwei Phasen eines Dreiphasensystems
verwendet werden. Eine solche Phase-zu-Phase-Verbindung ist zulässig,+10%
solange die Versorgungsspannung unter 240V
. liegt.

240V +10% max.

L1

L3

L2

AC
L
Fuse

internal
fuse

N
PE
DC

22.11. VERWENDUNG IN EINEM DICHTEN GEHÄUSE
Wenn die Stromversorgung in ein dicht verschlossenes Gehäuse eingebaut wird, ist die Temperatur im Innern des Gehäuses
höher als außerhalb des Gehäuses. In diesem Fall gilt die Temperatur im Innern des Gehäuses als die
Umgebungstemperatur für die Stromversorgung.
Die folgenden Messergebnisse können als Referenz für die Abschätzung des Temperaturanstiegs im Innern des Gehäuses
verwendet werden.
Die Stromversorgung ist in der Mitte des Gehäuses platziert. Es befinden sich keine anderen wärmeerzeugenden Elemente
im Gehäuse.
Gehäuse:Rittal Typ IP66 Gehäuse PK 9522 100, Kunststoff, 254 x 180 x 165mm
Last:
24V, 16A; (= 80%) Last befindet sich außerhalb des Gehäuses
Eingang:
230VacTemperatur im Gehäuseinnern:
53,5°C (gemessen in der Mitte auf der rechten Seite der Stromversorgung
mit einem Abstand von 2cm)
Temperatur außerhalb des Gehäuses:
25,3°C
Temperaturanstieg:
28,2K

Apr. 2014 / Rev. 1.6 DS-CPS20.241-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 20A, 230Vac, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten,
soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

25/26

CPS20.241, CPS20.241-C1
24V, 20A, EIN-PHASEN-EINGANG

C-Serie22.12. EINBAULAGEN
Einbaulagen, die von der Standardeinbaulage abweichen, erfordern eine Verringerung der Dauerausgangsleistung oder eine
Begrenzung der maximal zulässigen Umgebungstemperatur. Die Höhe der Reduzierung wirkt sich auf die Lebenserwartung
der Stromversorgung aus. Daher finden Sie nachstehend zwei verschiedene Kennlinien für die Leistungsrücknahme:
Kennlinie A1
Empfohlener Ausgangsstrom.
Kennlinie A2
Max. zulässiger Ausgangsstrom (führt zu etwa der halben Lebenserwartung von A1).
Bild 22-5
Einbaulage A(StandardEinbaulage)

Output Current

24A
A1

18

Power
Supply12
6
Ambient Temperature0

INPUT OUTPUT

10
Bild 22-6
Einbaulage B(Auf dem Kopf
stehend)

20

30

40

A1

A2

50

60°C

Output Current

24A

INPUT OUTPUT

18

Pow er
Supply12
6
Ambient Temperature

010Bild 22-7
Einbaulage C(Tischmontage)

20

30

40

50

60°C

Output Current

24A
A1

18

A2

12
6
Ambient Temperature

0
10

40

50

60°C

24A

Pow er
Supply

18
A1

A2

12
6
Ambient Temperature

0
10

20

30

40

A1

A2

50

60°C

Output Current
INPUT OUTPUT

24A

Pow er
SupplyBild 22-9
Einbaulage E(Horizontal gegenden Uhrzeigersinn)30

Output Current
INPUT OUTPUT

Bild 22-8
Einbaulage D(Horizontal im
Uhrzeigersinn)

20

18
12
6

Ambient Temperature

0
10

20

30

40

50

60°C

Apr. 2014 / Rev. 1.6 DS-CPS20.241-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 20A, 230Vac, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten,
soweit nicht anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

26/26