热量控制热管理快速连接接头热量控制热量控制产品

CEJN 承诺在CEJN,高速的流量是产品的关键,我们的目标是开发高质量快速接头、并为客户提供满足需求的解决方案。温度控制和热管理,我们提供一系列的标准和特殊设计的公母接头。
对电子系统的核心部件来说,一两滴漏液就足以对系统造成严重的损害,CEJN提供
盲插式、直通式和无滴漏的解决方案来确保快接高速的流量和滴漏等问题。CEJN
Non-Drip系列是一款平面无滴漏的快速接头、可以快速插拔。适用于数据服务器、电力电子学、动力电子设备和其他冷却的应用。如果你正在寻找全流量,快速安装和一次性连接的产品,CEJN Full-Flow （直通式不锈钢快速接头）是您最好的选择。

2热量控制产品无滴漏系列被用于戴尔推出的液体冷却技术Triton
数据中心的高频发展正在推动更快的处理器和性能的发展。戴尔以世界领先的计算机技术公司而闻名，最近透露了一个涉及液体冷却的开发项目“Triton”。该解决方案采用CEJN快速断开无滴漏系列。新的和更有效的冷却技术使高性能组件更快更有效地运行。

为满足开发“Triton”数据中心解决方案的最终用户需求，戴尔寻求无滴漏快速断开模块来处理使用水有效冷却每个服务器的微妙任务。戴尔最终在表中提出了几个有希望的建议，但更喜欢CEJN快接的外观和性能。
无滴漏盲插接头“Triton” 上的特殊连接 包含两种不同尺寸的CEJN快速连接。第一个位于过滤滑板一侧的是一种特制的无滴漏767系列盲配滴漏接头。垂直安装的导板被引导到位置，并且快接被激活。然后由杠杆锁定系统锁定。这提供了100％无滴漏解决方案来保护敏感电子设备。通过冷却每个服务器的刀板，“Triton”比常规风冷数据中心的冷却功率降低了97％。
高流量快速接头将水输送到服务器第二种类型的快接用于将设备水输送到过滤单元中，然后将水分配到机架剩余部分内的每个IT服务器机箱。为了尽可能高效地冷却服务器，我们再次提出了我们的高流量黄铜767耦合器，从我们的非滴管系列。该联轴器具有Kv 13.30的流量，具有双重关闭，这一数字满足了戴尔开发团队的苛刻要求。当然，高流量黄铜767联轴器在连接和断开连接时也是无泄漏的。
快速反馈戴尔与CEJN之间良好的合作与沟通使我们能够快速反应客户的意见，并提供符合我们承诺的高品质原型：成为最佳选择 - 最终确保交易。

更详细地了解戴尔的“Triton”技术。主管设计师Austin Shelnutt解释说视频。
www.cejn.com.cn/products/thermal-control/Product-area-information/Dell-Triton-technology-uses-non-drip-couplers-to-cool-servers/*基于2010年5月的戴尔内部分析，平均数据中心PUE为1.7。

3热量控制产品 - 无滴漏系列

无滴漏系列• 单手插拔与紧凑的设计• 无限的组合形式• 无滴漏和直角流体连接
CEJN提供无滴漏系列快速接头用于各种低压流体的应用。诸如电子，机械和模具冷却等， 该系列在连接和断开时拥有100%的密封性和防滴漏性能，以确保液体冷却等应用的可靠连接。 经济实惠的无滴漏有两种版本的材料，镀镍黄铜和耐腐蚀的不锈钢AISI 316版本。可单手操作，并提供了无限的组合和安全解决方案，以避免混合介质或误差连接。 该系列产品是所有低压流体的理想快速接头，应用领域
涉及广泛无论冷水或热水，介电流体，乙二醇，矿物或合成的传热油。

技术数据 - 铜镀镍大标题267 系列

467 系列567 系列667 系列767 系列正常通径4 毫米 (5/32")

6 毫米 (1/4")

9 毫米 (11/32")

14.0 毫米 (1/2")

19 毫米 (3/4")

水流量（双层截流）4.9 升/分钟 (1.1 GPM 英制)

18 升/分钟 (4.0 GPM 英制)

35.2 升/分钟 (7.7 GPM 英制)

97.8 升/分钟 (21.5 GPM 英制)

221.6 升/分钟 (48.8 GPM 英制)

最大工作压力20 公斤 (290 PSI)

20 公斤 (290 PSI)

20 公斤 (290 PSI)

20 公斤 (290 PSI)

20 公斤 (290 PSI)

最小爆破压力80 公斤 (1160 PSI)

80 公斤 (1160 PSI)

80 公斤 (1160 PSI)

80 公斤 (1160 PSI)

80 公斤 (1160 PSI)

温度范围-20ºC – +150ºC (-4ºF – +302ºF)-20ºC – +150ºC (-4ºF – +302ºF)-20ºC – +150ºC (-4ºF – +302ºF)-20ºC – +80ºC (-4ºF – +176ºF)-20ºC – +150ºC (-4ºF – +302ºF)

母接头材质铜镀镍

铜镀镍铜镀镍铜镀镍铜镀镍

公接头材质铜镀镍铜镀镍

铜镀镍

铜镀镍

铜镀镍

Kv（双层截流）

0.29

1.08

2.11

5.87

13.30

Cv（双层截流）

0.34

1.25

2.44

6.78

15.37

技术数据 - 不锈钢, AISI 316
277 系列477 系列577 系列777 系列正常通径

4.0 毫米 (5/32")

6.0 毫米 (1/4")

9.0 毫米 (11/32")

19.0 毫米 (374")

水流量（双层截流）4.9 升/分钟 (1.1 GPM 英制)

18 升/分钟 (4.0 GPM 英制)

35.2 升/分钟 (7.7 GPM 英制)

180.0 升/分钟 (39.6 GPM 英制)

最大工作压力20 公斤 (290 PSI)

20 公斤 (290 PSI)

20 公斤 (290 PSI)

20 公斤 (290 PSI)

最小爆破压力80 公斤 (1160 PSI)

80 公斤 (1160 PSI)

80 公斤 (1160 PSI)

80 公斤 (1160 PSI)

温度范围-20ºC – +80ºC (-4ºF – +176ºF)-20ºC – +80ºC (-4ºF – +176ºF)-20ºC – +80ºC (-4ºF – +176ºF)-20ºC – +150ºC (-4ºF – +302ºF)

母接头材质不锈钢, AISI 316

不锈钢, AISI 316

不锈钢, AISI 316

不锈钢, AISI 316

公接头材质不锈钢, AISI 316

不锈钢, AISI 316

不锈钢, AISI 316

不锈钢, AISI 316

Kv（双层截流）

0.29

1.08

2.11

10.8Cv（双层截流）

0.34

1.25

2.44

12.5

CEJN有权更改且没有进一步的通知 与CEJN授权分销商核实货期和价格。 测量单位为mm 根据ISO标准列出的螺纹连接 其他连接和密封材料的要求 了解更多一般维修技巧请访问我们的网站www.cejn.com

4热量控制产品 - 无滴漏系列

大标题
267 系列277 系列467 系列477 系列567 系列577 系列667 系列677 系列767 系列777 系列

产品编号

连接密封

长度

直径扳手尺寸母头

10 267 1220

G 1/4" (BSP), 绿色色环

EPDM

43.52319公头

10 267 6220

G 1/4" (BSP), 绿色色环

EPDM

48.5

2019母头10 277 1220

G 1/4" (BSP), 绿色色环

EPDM

43.5

2319公头

10 277 6220

G 1/4" (BSP), 绿色色环

EPDM

48.52019

母头

10 467 1220

G 3/8" (BSP), 绿色色环

EPDM

452922公头

10 467 6220

G 3/8" (BSP), 绿色色环EPDM

522422母头

10 477 1220

G 3/8" (BSP), 绿色色环

EPDM

452922公头

10 477 6220

G 3/8" (BSP), 绿色色环

EPDM

--22

母头

10 567 1220

G 1/2" (BSP), 绿色色环

EPDM

52.5

3427公头

10 567 6220

G 1/2" (BSP), 绿色色环

EPDM

56.5

2927公头

10 577 1220

G 1/2" (BSP), 绿色色环EPDM

52.53427公头

10 577 6220

G 1/2" (BSP), 绿色色环

EPDM

56.52927

母头

10 667 1220

G 3/4" (BSP), 绿色色环

EPDM

74.7

4136

公头

10 667 6220

G 3/4" (BSP), 绿色色环

EPDM

663634母头

10 677 1220

G 3/4" (BSP), 绿色色环

EPDM

74.7

4136

公头

10 677 6220

G 3/4" (BSP), 绿色色环

EPDM

663936母头

10 767 1241

G 1" (BSP), 红色色环

EPDM

825246母头

10 767 1243

G 1" (BSP), 蓝色色环

EPDM

825246公头

10 767 6241

G 1" (BSP), 红色色环

EPDM

67.54441公头

10 767 6243

G 1" (BSP), 蓝色色环EPDM

67.54441

母头

10 777 1220

G 1" (BSP), 绿色色环EPDM

825246公头

10 777 6220

G 1" (BSP), 绿色色环

EPDM

67.54441

配件

CEJN提供诸多软管接头；公接头转公接头的过渡头；套管；堵
头；T型，L型，Y型及十字型连接件，适用于呼吸空气，压缩空气和流体等应用。柱型螺纹和锥形螺纹可供宽裕的选择范围，最大限度灵活适用于各种应用环境转换接头 – 不锈钢多种软管接头，外转外转换接头，套管，螺孔，交叉型，T-,L-和Y-型，用于得到各种产品最大挠性的球阀。

防尘冒无滴漏接头的配件为公母防尘冒。公母接头连接的时候，配套防尘冒能配套连接。这
能使防尘冒保持干净，防止灰尘和残渣进入系统。

转换接头 – 铜各类软管接头，外对外转换接头，套管，螺孔，交叉型，T-,L-和Y-型，用于得到各种产品最大挠性的球阀。

CEJN有权更改且没有进一步的通知 与CEJN授权分销商核实货期和价格。 测量单位为mm 根据ISO标准列出的螺纹连接 其他连接和密封材料的要求 了解更多一般维修技巧请访问我们的网站www.cejn.com

5热量控制产品 - 模块模块• 连接和断开连接时无滴漏• 自动对焦的特性• 在完整的工作压力下连接
在电子系统核心中,CEJN 盲插式快速接头和无滴漏的特性确保了在操作期间的完美密封。DLC(Direct Liquid Cooling)简洁、紧凑的设计被安装在刀片组 /刀片系统中，广泛运用在超级计算机和数据中心数据库中。该产品耐振动且耐腐蚀。如果有必要,该设计还可实现在工作压力下的连接和断开。
技术数据 - 767 系列
767系列，DN19 黄铜
正常通径

19 毫米 (3/4")

水流量（双层截流）221.6 升/分钟 (48.8 GPM 英制)

最大工作压力20 公斤 (290 PSI)

最小爆破压力80 公斤 (1160 PSI)

温度范围-20ºC – +150ºC (-4ºF – +302ºF)

母接头材质铜镀镍

公接头材质铜镀镍Kv（双层截流）13.30Cv（双层截流）

15.37

大标题767系列，DN19 黄铜产品编号连接密封长度

直径扳手尺寸母头

10 767 1291

G 1" (BSP) O-ring 定制, 红色色环

EPDM

826356母头

10 767 1293

G 1" (BSP) PO-ring 定制, 蓝色色环

EPDM

826356公头

10 767 6291

G 1" (BSP) O-ring 定制, 红色色环

EPDM

67.5

6356

公头

10 767 6293

G 1" (BSP) PO-ring 定制, 蓝色色环

EPDM

67.56356

技术数据 - DLC
大标题DLC, DN3 不锈钢

正常通径

3 毫米 (1/8")

5 毫米 (3/16")

最大工作压力16 公斤 (232 PSI)

10 公斤 (145 PSI)

最小爆破压力64 公斤 (928 PSI)

40 公斤 (580 PSI)负载连接

16 公斤 (232 PSI)

10 公斤 (145 PSI)

温度范围-30ºC – +100ºC (-22ºF – +212ºF)-30ºC – +100ºC (-22ºF – +212ºF)

母接头材质不锈钢, AISI 316

铝合金表面处理公接头材质不锈钢, AISI 316

铝合金表面处理

密封材料

NBR Low temp -40°C - +80°C (-40°F - +176°F), EPDM -30°C - +100°C (-22°F- +212°F)

NBR Low temp -40°C - +80°C (-40°F - +176°F), EPDM -30°C - +100°C (-22°F - +212°F)

大标题DLC, DN3 不锈钢
ABG

DEDLC, DN5 铝合金

DLC, DN5 铝合金产品编号

连接尺寸A

尺寸B

尺寸D尺寸E

尺寸F

母头

外螺纹

10 150 1540

M11 x 129.115-

18.8-

尺寸G
NBR

母头

外螺纹

10 150 1544

M11 x 129.115-

18.8-

EPDM

公头

外螺纹

10 150 6540

M11 x 129.815-

19.5-

NBR

公头

外螺纹

10 150 6544

M11 x 129.815-

19.5-

EPDM

母头

外螺纹

10 150 1900

M19x1

36.8

20.5

18.0

17.0-

NBR

母头

外螺纹

10 150 1921

M19x1

36.8

20.5

18.017.0-

EPDM

母头

板式连接

10 150 1901

For 4x screws (M3)

36.8

37.0

28.0

17.0-

NBR

公头

板式连接

10 150 1922

For 4x screws (M3)

36.8

37.0

28.017.0-

EPDM

公头

外螺纹

10 150 6900

M16x0,75

37.5

17.5

16.020.5-

NBR

公头

外螺纹

10 150 6921

M16x0,75

37.5

17.5

16.020.5-

EPDM

公头

板式连接

10 150 6901

For 4x screws (M3)

37.5

29.0

22.3

20.5-

NBR

公头

板式连接

10 150 6922

For 4x screws (M3)

37.5

29.0

22.3

20.5-

EPDM

CEJN有权更改且没有进一步的通知 与CEJN授权分销商核实货期和价格。 测量单位为mm 根据ISO标准列出的螺纹连接 其他连接和密封材料的要求 了解更多一般维修技巧请访问我们的网站www.cejn.com

6热量控制产品 - Full-Flow全流量快速接头Full-Flow全流量快速接头• 广泛的密封材料• 色环以避免交叉连接
• 耐用的设计能承受长时间的连接无限制的高流量是冷却产品的关键,CEJN的全流量系列是您正确的选择。它们很容易安装,由于无阀的设计,允许无限制的高流量。直通的形式是专为低压流体冷却应用设计的诸如可再生能源解决方案和电力电子,同事您也可以在较大的气动线上找到它们的身影。持久力和耐腐蚀性可以在镀镍黄铜或不锈钢AISI 316等材质中选择。密封圈可选择诸如EPDM、NBR、FPM等。全流可用安全锁功能,可选颜色环识别媒介或压力线来更安全、长期的进行热管理。

技术数据
大标题

701系列

702 系列

851系列

852系列

921系列

922系列

正常通径

25.4 毫米 (1.0")

25.4 毫米 (1.0")

38 毫米 (1.5")

38 毫米 (1.5")

50.8 毫米 (2.0")

50.8 毫米 (2.0")

最大工作压力20 公斤 (290 PSI)

20 公斤 (290 PSI)

20 公斤 (290 PSI)

20 公斤 (290 PSI)

20 公斤 (290 PSI)

20 公斤 (290 PSI)

最小爆破压力80 公斤 (1160 PSI)

80 公斤 (1160 PSI)

80 公斤 (1160 PSI)

80 公斤 (1160 PSI)

80 公斤 (1160 PSI)

80 公斤 (1160 PSI)

温度范围-30ºC – +100ºC (-22ºF –+212ºF)

20ºC – +100ºC (68ºF –+212ºF)-30ºC – +100ºC (-22ºF –+212ºF)-30ºC – +100ºC (-22ºF –+212ºF)-30ºC – +100ºC (-22ºF –+212ºF)-30ºC – +100ºC (-22ºF –+212ºF)

母接头材质铜镀镍AISI 316, 硬化不锈钢铜镀镍不锈钢, AISI 316

铜镀镍不锈钢, AISI 316

公接头材质铜镀镍AISI 316, 硬化不锈钢铜镀镍不锈钢, AISI 316

铜镀镍不锈钢, AISI 316

大标题
701系列

702 系列

851系列

852系列

921系列

922系列

产品编号

连接密封长度

直径扳手尺寸母接头不含阀

10 701 0203

G 1"NBR6053

46

公接头不含阀

10 701 5203

G 1"-64

53

46

母头(底座)

10 702 0203

G1" (BSP)

NBR

60

53

46

公接头（无阀）10 702 5203

G 1"-645346

母接头（无阀）10 851 0205

G 1 1/2"NBR

66

6960

公接头（无阀）10 851 5205

G 1 1/2"-706960

母头

10 852 0205

G1 1/2" (BSP)

NBR

666960公接头（无阀）10 852 5205

G 1 1/2"-706960

母接头（无阀）10 921 0207

G 2"

NBR

74.5

86.675公接头（无阀）10 921 5207

G 2"

-78

86.675母头

10 922 0207

G2" (BSP)

NBR

74.586.675

公接头（无阀）10 922 5207

G 2"

-78

86.675

CEJN有权更改且没有进一步的通知 与CEJN授权分销商核实货期和价格。 测量单位为mm 根据ISO标准列出的螺纹连接 其他连接和密封材料的要求 了解更多一般维修技巧请访问我们的网站www.cejn.com

7Copyright © 2017 CEJN AB

总部销售分公司

瑞典
www.cejn.se
丹麦

瑞典

www.cejn.dk

www.cejn.com

英国
www.cejnuk.com
北美
www.cejn.us

德国www.cejn.de

法国
www.cejn.fr

西班牙

www.cejn.kr

日本
www.cejn.co.jp

意大利
www.cejn.it

www.cejn.es

墨西哥
www.cejn.us/es韩国

瑞士
www.cejn.ch

中国

印度
www.cejn.in新加坡

www.cejn.com.cn

东南亚
www.cejn.com.sg

印度尼西亚
巴西
www.cejnbrasil.com.br澳大利亚
www.cejn.com.au

始于1955年瑞典制造自1955年CEJN的第一款快速接头诞生以来，我们一直致力于生产专业、优质、创新的快速连接接头。CEJN以总部
瑞典为首面向全球开展独立的全球市场业务。经过多年的经营我们在全球世界各地已经拥有了22个分公司,几乎每一个工业领域都有我们提供的产品和服务。对于CEJN而言,我们始终贯彻五个核心价值观:安全、环保、质量、创新和性能。他们是我们的基石和定义了我们是谁,我们如何工作,我们相信什么以及我们主张。

09 0026 800 / 1704

联系您的经销商或登录 www.cejn.com 获取更多信息