間接蒸気式加湿器

SHE-D タイプ（純水仕様） 試運転作業要領書

施工業者様向け

空調機・チャンバ組込用
間接蒸気式加湿器

ＷＭ-SHE-D（純水仕様）タイプ

試運転作業要領書
もくじ

安全のために必ず守ること…………………………… P.1
1試
 運転

施工要領書

設定要領書

加 湿 器 本 体 の 取 付、 出荷時設定から変更
給 排 水 接 続、電 気 配 を行う場合の手順に線（計装）など、加湿 つい て、記 載してい器の施工に関する説 ます。
明を記載しています。

2302 ①

取扱説明書
運転動作、運転管理、
一 般 保 守 要 領 な ど、加湿器の取り扱いについてを記載してい
ます。

3参
 考
3-1 操作パネルの機能と各部の名称……………………………………… P.9
3-2 運転管理項目の一覧… …………………………………………… P.10
3-3 疑似警報発報手順とリセット方法… ……………………………… P.11
3-4 停電試験を行う場合… …………………………………………… P.11
3-5 加湿器型番、シリアル番号、ロット番号表示位置………………… P.11

参考

⿟ このたびはウエットマスター間接蒸気式加湿器をご採用い
ただき、まことにありがとうございます。
⿟こ
 の試運転作業要領書には加湿器の施工および設定要領書での設定が完了した状態において、加湿器が正常に作動するかの試運転手順について記載しています。この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、作業の前に必ずお読みいただき、正しい作業を行ってください。
⿟ 本加湿器は供給水に純水を使用します。
⿟ 本書の内容以外に関する説明は下記を参照し、該当するドキュメントをご確認ください。

2-1 安全保護機能と警報表示について………………………………… P.7
2-2 予報表示について…………………………………………………… P.7

エラーコードが表示されたら

SHE20D/SHE28D
SHE35D/SHE45D
SHE85D/SHE100D

2エ ラーコードが表示されたら試運転

1-1 試運転準備…………………………………………………………… P.2
1-2 試運転（単独運転・連動運転共通）… …………………………… P.3
1-3 試運転チェック項目… ……………………………………………… P.4
1-4 試運転後の作業……………………………………………………… P.4■試運転チェックリスト…………………………………………………… P.6

安全のために必ず守ること
⿟

⿟

⿟

⿟

この「安全のために必ず守ること」をよくお読みの上、取り扱ってください。
ここに記載した注意事項は、安全に関する重大な内容です。必ず守ってください。
誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告

誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡、重症を負う可能性があるもの

注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が軽傷を負う可能性や物的損害の発生に結びつくもの

図記号の意味は以下のとおりです。
必ず守る

絶対しない

濡手禁止

触らない

絶対に濡れた手で触らない

水濡禁止

絶対に水に濡らさない

警告
取付工事は、専門業者に依頼する
必ず守る取付工事に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。

必ず守る

高所作業時の安全を確保する
必ず守る

高さが２メートル以上の箇所で作業を行うときは、適正な足場を確保し安全帯を使用する等、墜落による作業者の危険を防止するための措置を講じてください。

必ず守る

必ず守る

やけど・けがの原因になります。

ディップスイッチ切替作業は、
必ず漏電ブレーカを遮断してから行う

絶対しない

通電したままの作業は感電の原因になります。
水濡禁止

適切な保護具、器具を使用しない場合は感電の原因になります。

電気配線は所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する取付工事に不備があると、接続や固定が不完全な場合は、発煙、火災の原因になります。

触らない

運転中および運転停止直後の本体内部・蒸気ホース・蒸気噴霧管・接続配管には触れない
触らない

故障や水もれ・感電・火災の原因になります。

加湿器本体・操作パネルに水、液体をかけないこと

濡手禁止

必ず守る

漏電ブレーカが取り付けられていないと感電の原因になります。

改造はしない活線作業を行う際は、絶縁用保護具を着用する
か、活線作業用器具を使用する
必ず守る

電源回路要領不足や取付不備があると感電・火災の原因になります。

加湿器元電源には、必ず加湿器専用の漏電ブレーカを取り付ける作業時は、けが防止のため保護用手袋を着用する
必ず守る

電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内線規定」
および製品添付の説明書類に従って施工する

ショート・漏電・感電・事故・発煙・火災の原因になります。

濡れた手で電気部品に触れたり、
スイッチ・ボタンを操作しない
感電・事故・発煙・火災の原因になります。

運転中および運転停止直後の電気部品に素手で触れない
やけど・感電の原因になります。

本体から蒸気噴霧管までの間に、蒸気量制御用のバルブ等を設置しない
絶対しない 加熱タンクの内圧が上昇し危険です。

高温部に触れるとやけどの原因になります。

注意
アース接続 （D 種接地工事） を行ってください
必ず守る

必ず守る

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

必ず守る

加湿器停止に起因する安全上の問題や、設備・物品などへの障害・リスクが想定される場合は、
バックアップ機を設置する

必ず守る

水道法、消防法等に規制される部材の取り扱いについては、専門業者に依頼する
法令を遵守した施工が必要です。

高温になる供給蒸気配管・還水配管・排水配管は露出しないよう保温工事を行う
保温が行われない場合やけどの原因になります。

給水配管は結露が生じないよう保温工事を行う

加湿器は故障や誤動作が発生した場合や保守点検作業の際に運転を停止します。

必ず守る

-1-

結露が生じた場合、水もれによる事故の原因になります。

1 試運転1-1 試運転準備作業時は、けが防止のため保護用手袋を着用する

警告けが・やけどの原因になります。

⿟ 施工終了後は必ず試運転を行い、異常がないことを確認してください。
⿟ 試運転前には下記の諸点を必ず確認し、不都合な点があれば必ず修正してください。

□ 以下の客先蒸気配管の各部位が確実に閉止されていること□ 蒸気用ストレーナのキャップ□蒸気用トラップのキャップ□排泥弁□配管水抜弁

□ 以下の各部位が確実に閉止されていること（各部位置は 図 -1 参照）
SHE20D ～ SHE45D

SHE85D・SHE100D□ 蒸気入口ストレーナのキャップ□ 給水ストレーナのキャップ□ 加熱タンク残水排水コック□ ホッパ形スケール排出口の止め金具□ 加熱コイル圧力抜コック□ 凝縮水連続排出ブロックストレーナのキャップ

参考

図 -1 本体各部の名称

試運転前に必ず警告マークを付記した部位の閉止を確認する

運転中に開放したり開放したまま運転すると、蒸気やドレンの噴出によるやけどや、水もれ等の事故の原因になります。
フレアナット
蒸気ホース

蒸気

凝縮水連続排出ブロック（ストレーナキャップ）

銅管フレキ
圧力計

プラグ

※左図はSHE20Dで説明しています。
型番により構造などが異なるものがあります。
SHE85D・SHE100Dでは、残水排水ホースの代わりに加熱タンク下部に残水排水コックがつきます（下図参考）。

蒸気入口ストレーナ（ストレーナキャップ）

クランプ
操作パネル

蒸気入口バルブ

SHE85D・SHE100Dの加熱タンク下部
加熱コイル圧力抜コック

電装部（制御基板）

給水タンク

加熱タンク

止め金具
ホッパ形スケール排出口

残水排水ホース

残水排水コック
給水遮断弁

給水ストレーナ（ストレーナキャップ）
排水電磁弁

エラーコードが表示されたら

□ 加湿器本体、蒸気ホース、蒸気噴霧管が正しく取り付けられていること□ 蒸気配管、還水配管が正しく施工されていること□ 給排水配管が正しく施工されていること□ 蒸気配管、還水配管、給排水配管が保温されていること□ 配管各部の締め忘れ、締め不足などがないこと□ 蒸気配管、還水配管の通水試験・通気試験が行われていること（汚れや異物などが排出されていること）※ 通水試験・通気試験中に低水位検知警報（ELL）が出た場合は、P.7 を参照してください。また、通気試験を行う際は 30 分以
内に行ってください。30 分以上試験を行うと加湿器が空焚き状態になる恐れがあり、故障や発火などの原因になります。
□ 給水配管のフラッシングが行われていること□ 給水水質が純水（0.01 ～ 0.1mS/s）であること□ 各電気配線が正しく接続・固定されていること□ 制御信号の種類と「入力信号設定」が合っていること（別冊の設定要領書を参照）

試運転□ 蒸気入口ストレーナのキャップ□ 給水ストレーナのキャップ□ 残水排水ホースのプラグ（ホースはクランプで固定）□ 加熱コイル圧力抜コック□ 凝縮水連続排出ブロックストレーナのキャップ

排水配管
排水

-2-

⿟ 試運転開始にあたって、下記の準備作業を行ってください。

□ インタロックをとった空調機を運転する□ 給水サービス弁を開ける□ 蒸気入口バルブおよび凝縮水出口弁を開ける□ 蒸気供給弁（制御弁一次側）を徐々に開けて蒸気を供給する□ ヒューミディスタットの設定を最大にする□ 操作パネルの手動排水スイッチを OFF にする□ 加湿器の漏電ブレーカおよび蒸気用制御弁の電源を ON にする

1-2 試運転手順（単独運転・連動運転共通）
1）電源 ON
操作パネルの電源スイッチを ON にすると「操作パネル表示部点灯と加湿表示灯点灯」⇒「基板プログラムナンバー表示」⇒「絶対積算運転時間表示」の後、給水を開始します。

試運転

1.

操作パネルの電源スイッチを ON にします。

8.8.8.8. 2.

表示部と、加湿表示灯が 3 秒間点灯します。

エラーコードが表示されたら021 3.
0000. 4.

図 -2 操作パネル
間接蒸気式加湿器 WM-SHE type0.0.0.0.

基板プログラムナンバーが 1 秒間表示されます。
※ 例）プログラム番号 021 の場合の表示

絶対積算運転時間が表示されます（初期設定は 0 時間です。時
間表示は× 10 時間ですので、試運転で 10 時間運転している
場合は 0001 . と表示されます）。

参考

また、加湿運転可能な状態であれば、加湿表示灯が点灯します。
2）運転開始加熱タンク内の水位が運転水位に達すると、蒸気用制御弁への信号が ON となり、加湿器への蒸気供給を開始します。このとき、操作パネルの加湿表示灯の点灯を確認してください。外部信号を取り出している場合は、各信号の出力も確認してください。
なお、蒸気供給を開始してから加湿蒸気発生まで若干の立上がり時間を要します。
3）自動運転運転開始後は、加熱タンク内の水位は給水タンク内のセンサとボールタップにより一定レベルに保たれ、運転を継続します。
4）定時排水
加熱タンク内のスケール生成を抑制するため、運転時間に応じて定時排水（自動排水）を行います。
5）ファンインタロックオフブロー
加湿器とインタロックされた空調機が停止した場合、加熱タンク内の水温を下げるために自動排水を行います。排水終了後は給水を開始し、水位を運転水位に保ちます（出荷時設定の場合）。

-3-

1-3 試運転チェック項目
試運転チェックの際に、本体内部、蒸気ホースおよび噴霧管、接続配管には絶対に触れないこと警告

運転中および運転停止直後の本体内部、蒸気ホースおよび噴霧管、接続配管は高温になります。

蒸気もれ・ドレンもれには十分に注意する
やけど等の事故の原因になります。

⿟ 試運転を 30 分以上継続して下記の項目をチェックし、不都合な点があれば必ず修正してください。
⿟ 何らかの異常動作などが発生した場合は P.7「2-1 安全保護機能と警報表示について」をご参照ください。その上で、なお原因が不明の場合は、弊社宛お問い合わせください。
□ 蒸気噴霧状態… …………………………………………………………………（運転中）□ 蒸気用制御弁の動作確認… ……………………………………………………（運転中）□ ヒューミディスタットおよび蒸気用制御弁との連動… ……………………（運転中）□ 空調機ファンインタロックおよび蒸気用制御弁との連動※…………………（運転中）

エラーコードが表示されたら※空調機の電源を OFF にした際に、制御弁が OFF になっていること、加湿ランプが消灯していることなどを確認します。
また、ファンインタロックオフブローを設定している場合、空調機の電源を OFF にした際に加熱タンク内の水が排水されますのでご注意ください（P.3「1-2 試運転手順（単独運転・連動運転共通）」参照）。

試運転□ 操作パネル表示部に警報コード（P.7 参照）の点灯有無… ………………（運転中）□ 本体各部からの蒸気もれ、漏水の有無… ……………………………………（運転中）□ 凝縮水連続排出ブロック内のオリフィスが詰まっていないことの確認…（運転中・運転停止後）□ 蒸気ホース接続部からの蒸気もれ、ドレンもれの有無… …………………（運転中・運転停止後）□ 蒸気配管各部からの蒸気もれ、ドレンもれの有無… ………………………（運転中・運転停止後）□ 蒸気用トラップの動作確認および、蒸気もれ、ドレンもれの有無… ……（運転中・運転停止後）□ 凝縮水（還水）配管からの漏水の有無… ……………………………………（運転中・運転停止後）□ 給排水配管からの漏水の有無… ………………………………………………（運転中・運転停止後）□ 空調機内での結露の有無… ……………………………………………………（運転停止後）

⿟ 以下の項目は、
必要に応じて実施してください。

1-4 試運転後の作業
⿟ 試運転のチェックが終了したら下記の手順で運転を停止してください。
※ 4）～ 8）の作業は連動運転の場合、すべての加湿器で実施してください。

1）インタロックをとった空調機を停止する※ファンインタロックオフブローを設定している場合、インタロックを取った空調機を停止した時点で加湿器の排水が始まります。その場合、下記 6）、７）の作業は不要になります。
2）給水サービス弁を閉める
3）蒸気配管（客先配管）の蒸気供給弁を閉める
4）蒸気入口バルブを閉める
5）凝縮水出口弁を閉める
6）操作パネルの手動排水スイッチを ON にして、加熱タンク内の水を排水する
7）排水完了後、手動排水スイッチを OFF にする※手動排水スイッチを ON にした後 30 分ほど経過すると、低水位検知の警報である「ELL」を発報する場合がありますのでご注意ください。
8）加湿器の漏電ブレーカおよび蒸気用制御弁の電源を OFF にする
9）ヒューミディスタットの設定を希望湿度に合わせる⿟ 上記の手順で運転を停止したら、P.5 の【作業内容と作業箇所】
および図 -3 を参照して、
1）～ 7）の作業を行ってください。

-4-

参考

□運転信号が出力するかどうかの確認（空調機ファンインタロック ON かつ加湿要求 ON 時）□疑似的に警報を発報させる（P.11「3-3 疑似警報発報手順とリセット方法」参照）□客先の指示調節計の設定値と加湿器本体側の表示値に差異がないことを確認する（対向試験）（P.10「3-2 運転管理項目の一覧」を参照し、瞬時加湿入力信号の値が指示調節計の値と差異がないか確認）例）
加湿器側で「H100」が表示された場合、指示調節計側でも出力が 100% になっているか確認。

試運転後の作業にあたっては、運転停止・手動排水後、必ず２時間以上置いて、機器および配管が十分に冷えたことを確認する

警告

高温のまま作業すると、やけど等の事故の原因になります。

作業前に下記バルブ類の閉止を必ず確認する
Ａ蒸気供給弁（バイパス弁共）、Ｂ蒸気入口バルブ、Ｃ凝縮水出口弁、Ｄ給水サービス弁
開放したまま作業すると、やけどや水もれ等の事故の原因になります。

【作業内容と作業箇所】

機器構成の確認と
試運転
参照頁

1）
蒸気配管の排泥弁を操作して配管のドレンを抜く（客先配管）�������������������������� 図 -3 ❶部
2）蒸気配管の蒸気用ストレーナを掃除する（客先配管）������������������������������ 図 -3 ❷部
3）蒸気配管の蒸気用トラップを点検する（客先配管、トラップの取扱説明書の内容に従ってください）���������� 図 -3 ❸部
4）加湿器本体内の凝縮水連続排出ブロックのストレーナを掃除する������������������������ 図 -3 ❹部
5）
加湿器本体内の加熱タンク底部の残水を排水する������������������������������� 図 -3 ❺部
6）給水ストレーナを掃除する����������������������������������������� 図 -3 ❻部
7）
蒸気入口ストレーナを掃除する��������������������������������������� 図 -3 ❼部
図 -3 試運転後の作業要領
❹ 詳細

❼ 詳細

客先ごエ
用ラ
意ー
のヒ
ミが
ディ
ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ２２００Ａ内蔵ヒューミ
コュ
ーード
参考
警報についてディスタットで湿度検知する場合
スタットで
すら
る場合
湿度検知する場合
表湿
示度
さ検
れ知た

凝縮水連続排出ブロック

ストレーナキャップ

加湿器内部

加湿器外部
蒸気入口ストレーナ

・蒸気入口側の加熱コイル圧力抜コック（P.2 図-1参照）
を開けて、配管内の残圧を抜きます。
・凝縮水連続排出ブロックのストレーナキャップ（左側のキャップ）を外して内部のストレーナ（筒状のアミ）を取り出します（残水が出てきますので、水受け容器をご用意ください）。
・ストレーナをきれいな水で洗います。
・元通りストレーナ・キャップを取り付け、加熱コイル圧力抜コックを閉めます。コックの閉め忘れにご注意ください。

・ストレーナキャップを外して内部のストレーナ（筒状のアミ）を取り出します（残水が出てきますので、水受けの容器をご用意ください）。
・ストレーナをきれいな水で洗います。
・元通りストレーナ・キャップを取り付けます。

❷

A
供給蒸気

❼
B

❹

凝縮水

C

❶

❸

❺
排水

D
：客先ご用意の配管、部材

給水

❻

❺ 詳細

❻ 詳細

参考

・SHE85D・SHE100Dでは、加熱タンク下部の残水排水コックを開けて排水します。
排水後は、元通りコックを閉めます。P.2 図-1を参照してください。
・SHE20D～SHE45Dでは、残水排水ホースをクランプから外し、先端のプラグを抜いて排水します。排水後は、元通りプラグを差し込み、ホースをクランプで支持します。
P.2 図-1
を参照してください。
・残水量は型番により異なります。水受け容器などをあてがって残水を受けてください。

-5-

ストレーナキャップ・ストレーナキャップを外して内部のストレーナ（筒状のアミ）を取り出します（残水が出てきますので、水受けの容器をご用意ください）。
・ストレーナをきれいな水で洗います。
・元通りストレーナ・キャップを取り付けます。

加湿器型番

Lot. No.

シリアル番号❷❸❹

階数、東西南北、部屋名、系統など

備考

蒸気噴霧管が適切に設置されていること

排水ホース

蒸気噴霧管

排水ホース設置確認

蒸気噴霧管設置確認③④

空調機内外や空調機吹出口での蒸気の再凝縮が問題にならないこと

ー

操作パネル

運転信号出力確認

異常信号取り出し確認

蒸気もれ、ドレンもれが 蒸気配管各部、蒸気用トラップ、ないことを確認
蒸気ホース接続部

蒸気の再凝縮がないこと
空調機内外・空調機吹出口を確認

水もれが無いことを確認

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

蒸気バルブ： ON ・ OFF

警報について参考【その他】 運転種別： 単独 ・ 連動

【各設定の状態】 入力信号設定： 4-20mA ・ 0-10V ・ ON-OFF【作業後の状態】 給水バルブ： 開 ・ 閉

№2

№2

№4

№3

（

／

№6

№5

％ RH

№6

№7

№7

№8

№8

№9

№9

№ 10

№ 10

●機 器単体の正常動作を確認するもので、能力検証を行うものではありません。

● SHE タイプの施工後の試運転確認を下記の項目で実施いたしました。

№5

ヒューミディスタット設定：№4№3

インタロックオフブロー設定： なし ・ あり

漏電ブレーカ： ON ・ OFF

定期点検表示機能設定： なし ・ あり

電源スイッチ： ON ・ OFF

30 分間運転を継続し､ 加湿器本体内部および配管各部から水もれの無いこと

手動排水ボタンを ON にしてから約 30 分後に「ELL」が発報すること№1№1

客先ご用意のヒューミディ ヒューミ付リモコンで 加湿器本体内蔵ヒューミディ
スタットで湿度検知する場合 湿度検知する場合 スタットで湿度検知する場合

備考

蒸気ホース接続部からの蒸気もれ、ドレンもれがないこと

インタロックを取っている機器⑦

加湿器本体、給排水配管

制御信号とパラメータの設定が合っていること
インタロックを取っている機器を発停させて連動が取れていること

インタロック機器との連動確認
インタロック接点と加湿信号入力接点が入力されている時、運転信号が出力されていること

フラッシングが実施され供給水に汚濁・臭気が無いこと

現場給水配管・フラッシングバルブ

操作パネル・信号用電線

給水配管のフラッシング

制御信号と設定の確認⑤⑥

排水ホースが適切に設置されていること

蒸気ホースが適切に設置されていること

蒸気ホース

蒸気ホース設置確認②

加湿器本体が適切に設置されていること

加湿器本体

判定事項

加湿器本体の横のシールで確認する

加湿器本体設置確認

作業箇所

シリアル番号の記録

ロット番号の記録

SHE20D・SHE28D・SHE35D
該当する加湿器型番を記入
SHE45D・SHE85D・SHE100D

設置位置の記録

確認事項

①

実施項目

設置位置

❶

確認項目

作業担当名 ：

作業会社名 ：

対象機器：間接蒸気式加湿器 WM-SHE20D・SHE28D・SHE35D・SHE45D・SHE85D・SHE100D

物件名：

作業年月日 ：

SHEタイプ 試運転チェックリスト

機器構成の確認と参照頁）

2 エラーコードが表示されたら2-1 安全保護機能による警報表示について
⿟ 本製品は以下の安全保護機能を備えています。
⿟ 警報が発生した場合、安全のため蒸気入口バルブを閉めてください（P.2 図 -1）
。

表示項目

警報表示

内容

異常信号

本体の状態 / 対処方法

外部出力

▪最低水位まで排水（排水電磁弁作動）▪運転停止（外部異常信号を出力）
低水位検知

高水位検知

試運転

排水異常検知エラーコードが表示されたら

リーク異常検知

ELL
（ELL）

EHL
（EHL）

EdS
（EdS）

ELE
（ELE）

▪低水位状態が 30 分以上継続した場合あり▪高水位状態の場合あり【対処方法】以下の 4 点に当てはまっているか確認してください。
・給水サービス弁が閉止・手動排水スイッチが ON
・給水圧力が低い
・給水ストレーナが詰まっていないか
当てはまらなかった場合は弊社宛サービスを依頼してください。
▪最低水位まで排水（排水電磁弁作動）▪運転停止（外部異常信号を出力）【対処方法】弊社宛サービスを依頼してください。

▪フ ァンインタロックオフ
ブロー時に排水が正常に行われなかった場合あり▪最低水位まで排水（排水電磁弁作動）▪運転停止（外部異常信号を出力）【対処方法】弊社宛サービスを依頼してください。
▪最低水位まで排水（排水電磁弁作動）▪運転停止（外部異常信号を出力）▪蒸気用制御弁にリークが発生した場合▪排水用電磁弁にリークが発生した場合あり【対処方法】蒸気用制御弁を確認してください。
排水電磁弁のリークの場合は弊社宛サービスを依頼してください。
▪最低水位まで排水（排水電磁弁作動）▪運転停止（外部異常信号を出力）

EHd
サーミスタ異常検知※「ON-OFF 制御」の場合のみ表示します。

（EHd）

参考

EOH
（EOH）
給水遮断弁過電流検知

排水電磁弁過電流検知

FS
（FS）

Fd
（Fd）

▪サ ー ミ ス タ の 接 続 忘 れ、
断線が発生した場合あり▪短絡が発生した場合あり【対処方法】サーミスタコネクタが接続されているか確認してください。
コネクタが断線している場合は、弊社宛サービスを依頼してください。
▪最低水位まで排水（排水電磁弁作動）▪運転停止（外部異常信号を出力）【対処方法】弊社宛サービスを依頼してください。

▪給水遮断弁の故障により過電流を検知した場合あり▪排水電磁弁の故障により過電流を検知した場合あり▪最低水位まで排水（排水電磁弁作動）▪運転停止（外部異常信号を出力）【対処方法】基板と給水遮断弁を交換してください。
▪運転停止（外部異常信号を出力）【対処方法】基板と排水電磁弁を交換してください。

2-2 予報表示について
⿟ 加湿器本体が予報（注意喚起）
を検知すると操作パネルの表示部に絶対積算運転時間と交互（約 1 秒ごと）に表示を行います。

表示項目

予報表示

内容

外部運転出力▪運転停止（外部異常信号は出力しない）▪制 御基板上の型番設定用
型番未設定エラー

000d（000d）▪操作パネルの操作ボタンは反応しない

ディップスイッチ（DS1）が設定されていない場合【対処方法】▪弊社宛サービスを依頼してください。

に、「000d」 が 点 滅 表
示されます。
▪プログラムが保存データを上手く読み込めない場

EEPROM エラー

EEP

本体の状態 / 対処方法－

合に表示されます。

▪運転停止▪異常信号出力【対処方法】▪電 源スイッチを一旦 OFF にしてから ON にし、（EEP）再起動しても「EEP」表示が出る場合は、制御基板故障の可能性があります。制御基板交換については、当社宛お問い合わせください。
-7-

表示項目

予報表示

内容

外部運転出力▪運転停止▪連動バックアップ運転の設定時に、グループ内に【対処方法】▪不要なバックアップ機の設定を解除します。

2 台以上のバックアップ
バックアップ設定
エラー

EbA（EbA、点滅表示）

設定機がある場合に表示されます。
▪親機と子機で連動運転の本体の状態 / 対処方法

▪親機と子機の設定を適正に直します。
－▪い ずれも、設定方法は別冊の設定要領書を参照してください。

設定が異なる場合（例えば、親機：ローテーショ
ン、子機：バックアップ）に表示されます。
▪連
 動運転時に、親機で設定した台数と実際に配線さ0. 2. 0. d.
連動台数設定エラー /
＋
通信異常
加湿表示灯

連動台数設定確認中---（バー表示）

良や断線がある場合に表示されます。

▪運転停止の加湿器からは運転信号なし[連動用蒸気遮断弁なしの場合]▪運転信号なし▪連 動運転時に、連動台数－

クオフブロー時間）の加湿器に表示されます。

▪運転停止▪異常動作にてすでに最低水位まで排水済み器に特殊操作（別冊の取扱説明書を参照）を行う
特殊操作設定時の表示と、異常表示と交互に表示されます。

－▪特殊操作を行った加湿器【対処方法】▪加湿器の電源スイッチを一旦 OFF にしてからON にし、再起動します。

からの外部異常出力は、取り消されます（異常を検知しなくなります）。
▪加湿運転継続▪絶対積算運転時間が、定期点検表示時間設定にて定期点検表示CHEC（CHEC）

設定した時間に達すると表示されます。

－【対処方法】▪定 期点検を行ってください。詳細は、別冊の取扱説明書を参照してください。
▪交 互表示の解除は、加湿器の電源スイッチを
一旦 OFF にしてから ON にし、再起動します。
▪加湿運転継続▪絶対積算運転時間が、点
検清掃表示時間設定にて点検清掃表示SECE（SECE）

設定した時間に達すると表示されます。

－【対処方法】▪別 冊の取扱説明書を参照して点検清掃を行ってください。交互表示の解除には、絶対積算
時間をリセットします。操作方法は別冊の設定要領書内の「4-2 絶対積算運転時間のリ
セットと変更」を参照してください。

-8-

参考

（SP）

▪運転停止▪最 低水位まで排水（時間はファンインタロッ

アップ運転時に、待機中▪異常発生時に、当該加湿SP

適正な配線を行います。

▪運転停止の確認中に表示されます。
▪ロ ーテーション / バック

法は、別冊の設定要領書を参照してください。

▪連 動する加湿器の配線不良がないか確認し、エラーコードが表示されたら

ローテーション /バックアップ待機中の表示

0. 2. 0. d.
（点滅表示）▪連動運転時に、配線の不

試運転

の点滅

れている子機の台数が異なる場合に表示されます。

[連動用蒸気遮断弁あり ▪運転停止の場合]▪運転中の加湿器から 【対処方法】▪台 数設定を適正に設定しなおします。設定方
は運転信号出力

3 参考
3-1 操作パネルの機能と各部の名称①表示部
加湿器の運転時間（× 10h）や各種設定を表示します。
※表示される時間の 10 倍が実際の時間となります。

①

D

C

B

A

間接蒸気式加湿器 WM-SHE type② MODE ボタン
加湿器の各種設定の確認、設定に使用します。

②③ UP ボタン
表示項目の切替や、数字の変更に使用します。

0.0.0.0.
⑤④ DOWN ボタン
表示項目の切替や、数字の変更に使用します。

試運転⑤ ENT ボタン
設定項目の決定に使用します。

③⑥加湿表示灯（赤）
加湿器が加湿運転中、赤色に点灯します。連動運転している場合、連動台数設定エラー時および通信異常時に点滅します。

エラーコードが表示されたら

⑦電源スイッチ
加湿器の電源を ON/OFF します（●部を押すと ON になります）
。

④

⑥
⑦
⑧

⑧手動排水スイッチ
加湿器の加熱タンク内の水を排水します（●部を押すと ON にな
ります）。

参考

【表示部（①）の詳細】
A の点灯／消灯：低水位表示
加熱タンク内の水位を検知し、点灯 / 消灯を行います。
操作パネルの電源スイッチ ON 後、加熱タンク内の水位が低水位の場合に、ドットが点灯します。この表示が消灯しないと、加湿運転は開始しません。
A/B/C/D の点滅：連動運転設定確認表示
連動運転時にのみ、連動運転の設定確認中に点滅を行います。
操作パネルの電源スイッチ ON 後、約 1 分間点滅表示を行い、加湿器の設定確認を行います。この点滅表示が消灯しないと、加湿運転は開始しません。

-9-

3-2 運転管理項目の一覧
⿟ SHE タイプは下記表内の 5 種類の運転管理項目を表示し、確認することが可能です。各項目の内容は下記表を参照してください。

【運転管理項目一覧】
№

①

表示項目

絶対積算運転時間

表

0000

示

内

9999

～
（0 時間～ 99,990 時間）

容▪絶対積算運転時間とは、加湿要求信号の状態に関係なく、加湿器が運転した延べ時間を指し、その運転時間を積算表示します。操作パネルの表示は下 2 桁から上を表示しています（× 10 時間）。
▪加湿表示灯が点灯した時間と同等です。
▪運転時間のリセットおよび時間変更が可能です。
▪リセットおよび時間変更の操作方法は、別冊の設定要領書をご参照ください。
▪初期表示は 0000 （0 時間）です。

②

比例積算運転時間

888d
（
「888」
は当該型番の数字）

0000

9999

～
（0 時間～ 99,990 時間）▪加湿器の型番が表示されます。例えば、SHE85D の場合は、 085d と表示されます。
▪比例運転における延べ運転時間（フル運転換算）を積算し表示します（× 10 時間）。
▪運転時間を点滅表示します（ドットは点滅しません）。
▪この運転時間はリセットや時間変更ができません。
▪初期表示は 0000 （0 時間）です。

試運転③

型番設定表示▪客先の入力信号値を、瞬時％表示します。
④

瞬時加湿入力信号▪5 秒ごとに自動更新します。表示は下 3 桁で１％ごとの表示です（例：1% の時

H000 ～ H100

、100% の時は H100）。

⑤

トータル絶対積算
運転時間0000 ～ 9999
（0 時間～ 99,990 時間）▪絶対積算運転時間とは、加湿要求信号の状態に関係なく、加湿器が運転した延べ時間を指し、トータルの運転時間を積算表示します。
▪加湿表示灯が点灯した時間と同等です。
▪運転時間を点滅表示します（ドットも点滅します）。
▪この運転時間はリセットや時間変更ができません。

エラーコードが表示されたら

は H001▪初期表示は H000 （0％）です。

▪初期表示は 0000 （0 時間）です。

参考※ON-OFF 制御の場合、絶対積算運転時間と比例積算運転時間は同じ値になります。
※比例積算運転時間は、加湿要求入力信号⑨～⑬の入力が必要になります（別冊の施工要領書を参照）。
⿟ 電源スイッチを ON にし、操作パネルの画面遷移（P.3「1-2 試運転手順」を参照）終了後に①絶対積算運転時間が表示されることを確認します。
⿟ ①絶対積算運転時間が表示された状態から操作パネルの UP ボタン（ ）または DOWN ボタン（と、右図の順序に表示部が切り替わります。

① 絶対積算運転時間8888② 型番設定表示

020d

）を押す

⿟ 図中の②～⑤の項目は、
30 秒経過すると、自動的に①絶対積算運転時間の表示へ戻ります。
※ 1：数字のみ点滅します（ドットは点滅しません）。
※ 2：数字・ドットすべてが点滅します。

30秒

※1

③ 比例積算運転時間

8888

30秒

④ 瞬時加湿入力信号

H100

30秒

※2

⑤ トータル絶対積算運転時間- 10 -

8888

30秒

3-3 疑似警報発報手順とリセット方法
⿟ 擬似警報の発報でも、外部出力を行いますのでご注意ください。

①加湿器の運転中に手動排水ボタンを押す（P.9「3-1 操作パネルの機能と各部の名称」
参照）②そのまま 30 分ほど待機する③加湿器が低水位検知の警報である「ELL」を発報することを確認する（P.7「2-1 安全保護機能による警報表示について」参照）④警報確認後、手動排水ボタンを OFF にする⑤加湿器の電源スイッチを一旦 OFF にしてから ON にし、再起動する⑥警報がリセットされていることを確認する

3-4 停電試験を行う場合
加湿器の停電試験を行う際は、必ず給水サービス弁を閉める

注意

万一、給水遮断弁が故障している場合、通水状態で電源を遮断すると排水電磁弁が作動せず、漏水事故の原因になります。

試運転

⿟ 運転中に停電が発生した場合は運転が止まり、復電時に運転を再開します。
⿟ 瞬間停電の場合、停電時間が 0.2 秒以下では運転を継続し、
0.2 秒を超えると運転を停止します。
⿟ 異常中に停電となった場合、停電中に異常の原因が取り除かれれば、復電後正常運転に戻ります。

エラーコードが表示されたら3-5 加湿器型番、シリアル番号、ロット番号表示位置

参考
加湿器型番・シリアル番号
Lot No.

保守サービス営業本部 〒161-8531 東京都新宿区中落合 3-15-15 WM 本社ビル TEL.03-3954-1110 FAX.03-3954-1163
大阪支店 TEL.06-4790-6606

名古屋営業所 TEL.052-745-3277

仙台営業所 TEL022-772-8121- 11 -

福岡営業所 TEL.092-471-0371

5710-022200