滴下浸透気化式

VIB2700（A）・VIB5200（A） 設定要領書

施工業者様向け

単独運転・室内直接加湿ダクト接続型 滴下浸透気化式加湿器

ＷＭ-VIB タイプ

設定要領書
もくじ

安全のために必ず守ること……………………………… 1
1-1 本書の見方… …………………………………………………………… 2
1-2 出荷時設定一覧… ……………………………………………………… 3
1-3 設定作業の位置と詳細… ……………………………………………… 4

3-1 警報信号出力（外部信号出力）を使用する場合… ………………… 7
3-2 運転信号出力（外部信号出力）を使用する場合… ………………… 84 外部機器との連動運転設定

加湿器本体

VIB2700/VIB5200
VIB2700A/VIB5200A

4-1 加湿器とリモコンスイッチの組み合わせと連動運転設定… ………… 9
4-2 ヒューミ付リモコンで連動運転を行う場合… ……………………… 10
4-3 加湿器本体内蔵ヒューミディスタットで連動運転を行う場合……… 11

5 外部指令信号入力による遠方発停設定… ………… 12

リモコンスイッチ

標準リモコンスイッチ（VKRM-3）

6 運転動作試運転作業要領書

加 湿 器 本 体 の 取 付、 施工およびリモコン
給 排水接続、電 気配 スイッチ初期設定完
線（計装）など、加湿 了後、加湿器が正常器の施工に関する説 に作動するかの試運明を記載しています。 転手順について記載
しています。

2404 ②

取扱説明書

7 ヒューミ付リモコンによる各種設定
7-1 各モードについて… ………………………………………………… 15
7-2 設定モード… ………………………………………………………… 16
a 使用するヒューミディスタットの選択……………………………………… 16b ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合の外部機器との連動運転設定… 17c 湿度検知の感度変更… …………………………………………………… 18
d ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合の設定湿度の変更… ………… 19
7-3 設定確認モード… ………………………………………………………… 20
7-4 設定初期化モード… ……………………………………………………… 22

8 加湿器本体内蔵ヒューミディスタットの設定湿度変更…… 23

運転動作、運転管理、
一般保守要領など、加湿器の取り扱いについて記載しています。

9 標準グループ制御以外の制御パターンについて
9-1 制御グループパターンの確認… …………………………………… 24
9-2 VIB-Aタイプ内蔵ヒューミディスタットを無効化する……………… 25
9-3 ヒューミ付リモコンで湿度検知するヒューミディスタットを選択する… 26
9-4 VIB-Aタイプ内蔵ヒューミディスタットを無効化し、ヒューミ付リモコンで湿度検知するヒューミディスタットを選択する… 27
9-5 使用できない制御パターン… ……………………………………… 28

標準グループ制御以外の加湿器本体内蔵ＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて

施工要領書

13
13
14
14

ヒューミ付リモコンによる各種設定

⿟ このたびはウエットマスター滴下浸透気化式加湿器をご採用いただき、まことにありがとうございます。
⿟ この設定要領書には加湿器運転のために必要な設定手順
や出荷時設定から変更を行う場合の手順、安全についての注意事項などを記載しています。この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、作業の前に必ずお読みいただき、正しい設定を行ってください。
⿟ 本書の内容以外に関する説明は下記を参照し、該当するドキュメントをご確認ください。

6-1 リモコンスイッチによる運転動作… …………………………………
6-2 基本的な運転動作… …………………………………………………
6-3 リモコンスイッチ、外部指令信号入力の後押し優先機能…………
6-4 運転動作と外部信号出力（運転信号、警報信号）…………………

運転動作

ヒューミ付リモコン（HRM103）

出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

3 外部信号出力設定

初期設定

2-1 アドレスの設定方法… ………………………………………………… 6
2-2 加湿器本体接続台数の確認方法… …………………………………… 6

リモコンスイッチ 外部信号 外部機器との 外部指令信号入力に2 リモコンスイッチ初期設定 試運転前 設定必須

はじめに

1 はじめに

安全のために必ず守ること
⿟

⿟

⿟

⿟

この「安全のために必ず守ること」をよくお読みの上、取り扱ってください。
ここに記載した注意事項は、安全に関する重大な内容です。必ず守ってください。
誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告

誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡、重症を負う可能性があるもの

注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が軽傷を負う可能性や物的損害の発生に結びつくもの

図記号の意味は以下のとおりです。
必ず守る

絶対しない

濡手禁止

触らない

絶対に濡れた手で触らない

水濡禁止

絶対に水に濡らさない

警告
取付工事は、専門業者に依頼する
必ず守る取付工事に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。

必ず守る

高所作業時の安全を確保する
必ず守る

必ず守る

必ず守る

高さが２メートル以上の箇所で作業を行うときは、適正な足場を確保し安全帯を使用する等、墜落による作業者の危険を防止するための措置を講じてください。
必ず守る

作業時は、けが防止のため保護用手袋を着用する
やけど・けがの原因になります。

漏電ブレーカが取り付けられていないと、感電の原因になります。

改造はしない絶対しない

ディップスイッチ切替作業は、
必ず漏電ブレーカを遮断してから行う
通電したままの作業は感電の原因になります。

活線作業を行う際は、絶縁用保護具を着用する
か、活線作業用器具を使用する
通適切な保護具、器具を使用しない場合は感電の原因になり
ます。
濡手禁止

必ず守る

電源回路要領不足や取付不備があると感電・火災の原因になります。

加湿器元電源には、必ず加湿器専用の漏電ブレーカーを取り付ける

水濡禁止

必ず守る

電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内線規定」
および製品添付の説明書類に従って施工する

電気配線は所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する取付工事に不備があると、接続や固定が不完全な場合は、発煙、火災の原因になります。

触らない

故障や水もれ・感電・火災の原因になります。

加湿器本体・リモコンスイッチに水、液体をかけないこと
ショート・漏電・感電・事故・発煙・火災の原因になります。

濡れた手で電気部品に触れたり、スイッチ・ボタンを操作しない
感電・事故・発煙・火災の原因になります。

運転中および運転停止直後の電気部品に素手で触れない
やけど・感電の原因になります。

注意
必ず守る

水道法、消防法等に規制される部材の取り扱いについては、専門業者に依頼するアース接続（D 種接地工事）を行ってください

法令を遵守した施工が必要です。

必ず守る

濡れて困る物の上に加湿器を設置しない

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

移動できないものの上に加湿器を設置しない

適切にメンテナンスがされていない場合、水もれの恐れがあ

絶対しない ります。

絶対しない

-1-

後々のメンテナンスができなくなる恐れがあります。

1 はじめに1-1 本書の見方⿟ VIB タイプは、加湿器本体・リモコンスイッチそれぞれに、ヒューミディスタット機能有 / 無を用意しており、それぞれの機器組み合

わせにより設定作業の項目が異なります。
ヒューミディスタット機能無し

ヒューミディスタット機能有り

加湿器本体

VIB2700 / VIB5200

VIB2700A / VIB5200A

リモコンスイッチ

標準リモコンスイッチ

ヒューミ付リモコン⿟ 本書では、各設定項目の作業に該当する加湿器本体、リモコンスイッチ、湿度検知機器の組み合わせを以下のように記しています。

また、本書ではヒューミディスタット（湿度調節器）を「ヒューミ」
または「HS」と略して表記する場合があります。
⿟ 制御グループパターンイメージ図中の○は湿度検知するヒューミディスタット、×は使用しないヒューミディスタットを表します。

加湿器本体

HS 付
標準

例 2）VIB2700またはVIB5200にヒューミ付リモコンを接続しヒューミ付リモコンで湿度検知を行う場合で対象となる設定作業
加湿器本体
VIB2700
VIB5200

VIB2700A
VIB5200A

リモコン
標準
HS 付
標準

HS 付

湿度検知
なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VIB2700A
VIB5200A
外部 HS
HS 付リモコン
VIB2700A
VIB5200A

VIB2700

VIB5200①

VIB5200②⑩

ヒューミ付リモコン

運転動作例３）VIB2700AまたはVIB5200Aに標準リモコンスイッチまたはヒューミ付リモコンを接続し、加湿器本体内蔵のヒューミディスタットで湿度検知を行う場合で対象となる設定作業
加湿器本体

VIB5200

VIB2700A
VIB5200A

標準
HS付
標準

HS付

湿度検知
なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VIB2700A
VIB5200A
外部 HS
HS 付リモコン
VIB2700A
VIB5200A

VIB2700A①

HS

VIB5200A②

HS

VIB5200A⑩

HS

VIB2700A①

HS

VIB2700A②

HS

ヒューミ付リモコン標準リモコンスイッチ

加湿器本体
VIB2700
VIB5200

VIB2700A
VIB5200A

リモコン
標準
HS付
標準

HS付

湿度検知
なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VIB2700A
VIB5200A
外部 HS
HS 付リモコン
VIB2700A
VIB5200A

VIB2700①

VIB5200A②

HS

標準リモコンスイッチ-2-

VIB5200⑩

HS

加湿器本体内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて

例 4）VIB2700またはVIB5200 と VIB2700AまたはVIB5200A に標準リモコンスイッチを接続し、VIB2700Aまたは VIB5200A 内蔵のヒューミディスタットで湿度検知を行う場合で対象となる設定作業

VIB5200A⑩

ヒューミ付リモコンによる各種設定

VIB2700

リモコン出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

HS 付

機器構成が該当しない設定作業

初期設定

VIB2700A
VIB5200A

標準

機器構成が該当する設定作業

湿度検知
なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VIB2700A
VIB5200A
外部 HS
HS 付リモコン
VIB2700A
VIB5200A

リモコンスイッチ 外部信号 外部機器との 外部指令信号入力に

VIB2700
VIB5200

リモコン

はじめに

例 1）全ての機器構成で対象となる設定作業

1-2 出荷時設定一覧
⿟ 本加湿器の出荷時の設定状態は以下の通りです。
⿟［基本設定］のリモコンスイッチ初期設定は、
はじめての加湿器運転前には必ず設定が必要です。
設定しない場合、加湿器は運転しません。
⿟ 各項目で出荷時設定から変更が必要な場合は、設定変更手順参照ページを参考に設定変更を行ってください。

［基本設定］
設定変更手順
参照ページ

設定項目

設定内容

リモコンスイッチ初期設定

出荷時未設定はじめに

外部指令信号入力による遠方発停※はじめての加湿器運転前には、必ず設定してください。

P.6 参照常時入力信号〔出荷時設定〕

P.12 参照

瞬時入力信号

初期設定
出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

リモコンスイッチ 外部信号 外部機器との 外部指令信号入力に［ヒューミ付リモコン使用時の設定］
設定項目

設定変更手順
参照ページ

設定内容
ヒューミ付リモコン〔出荷時設定〕

湿度検知を行う機器

P.16 参照

客先ご用意の外部ヒューミ または 加湿器本体内蔵ヒューミ

外部機器との連動運転
ヒューミ付リモコンによる湿度検知の感度設定
ヒューミ付リモコンによる湿度検知時の設定湿度しない〔出荷時設定〕

P.17 参照

する
高い〔出荷時設定〕

P.18 参照

低い
35％
RH

40％
RH
〔出荷時
設定〕

45％
RH

50％
RH

55％
RH

60％
RH

65％
RH

70％
RH

P.19 参照［加湿器本体内蔵ヒューミ使用時の設定］
設定項目

設定変更手順
参照ページ

設定内容

運転動作

加湿器本体内蔵ヒューミによる湿度検知時の設定湿度

35％
RH

40％
RH
〔出荷時
設定〕

45％
RH

50％
RH

55％
RH

60％
RH

65％
RH

70％
RH

P.23 参照

ヒューミ付リモコンによる各種設定[ 便利機能 ] この機能を使用しない場合も、加湿器は運転できます
機能項目
警報信号出力外部信号出力運転信号出力加湿器本体内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて

外部機器との連動運転

使用例

設定手順
参照ページ

警報発報の状態監視を行う場合

P.7 参照スイッチ切り忘れ防止の遠方監視を行う場合
実際に加湿運転しているかどうかの状態監視を行う場合
空調機などの外部機器との連動運転を行う場合-3-

P.8 参照P.9 参照1-3 設定作業の位置と詳細
⿟ 機器構成、設定項目により、「リモコンスイッチで行

図 -1 リモコンスイッチ詳細

う設定作業」、「加湿器本体内ヒューミディスタット
ユニットディップスイッチで行う設定作業」、「加湿器本体内コントロールユニットディップスイッチで行う設定作業」があります。それぞれの位置詳細は
図 -1 ～ 3 のとおりです。

電源表示灯

運転ボタン

加湿表示灯
強/弱切替ボタン

強表示灯
弱表示灯

加湿材乾燥中止ボタン
加湿材乾燥表示灯

ヒューミ付リモコンをヒューミディスタットユニット LED 表示内容
LED 番号（色）電装ボックス内ユニット
ドレン排水用ポンプ
CN3

ファン出力
CN1

CR1

加湿器本体内蔵ヒューミディスタット
に電源が供給されている時に点灯

HS（赤）ヒューミディスタットが ON の時に
点灯

5

4

3

2

LED1（赤）ヒューミディスタット制御センサ
で 異 常 が 発 生 し、 ヒ ュ ー ミ デ ィ ス
タット出力が停止している時に点滅（0.25 秒サイクル）、または点灯LED2（緑）ヒューミディスタット制御センサ以外で異常が発生している時に点滅（0.25 秒サイクル）

LED3（緑）

起動処理中に点灯（電源 ON から初回の測定開始までの 1 秒間）、起動完了後に点滅（1 秒間サイクル）

1
OFF
ON

CN4-2

HS

給水電磁弁 給水遮断弁
CN2

SSR1

RY2

LED1

LED2

LED3

RY5

RY3

CN15
外信運転

RY1

RY5

電装ボックスカバー

CN16
外部信号

RY4

PWR
WM-HS101
F1OFF

VKCU-2

CN14
電源

ON
SW1

CN4
リモコン/HS/瞬時常時ON/瞬

Lot
No.

BS1

リセット

DS1
1 2 3 4DS2
1 2
DS3
1 2 3 4DS4
1 2 3 4

ON

OFF
LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
LED6
LED7

LED10

CN12
排水用運転信号

ビス1点を外す
ヒューミディスタットユニット 拡大図※下記イラストは出荷時設定の状態を示します

5

4

S1
3

2

6

5

4

3

2

1
OFF

S1
1
OFF

ON

ON

CN4-2

HS

ディップスイッチS1（出荷時設定）
1番ピン：ヒューミディスタットの湿度設定
2番ピン：ヒューミディスタットの湿度設定

LED1

LED2

LED3

3番ピン：ヒューミディスタットの湿度設定
5番ピン：必要な設定作業時を除き、
必ずOFFのままとしてください
6番ピン：必ずONのままとしてください

端子台（CN4-2）PWR
WM-HS101

LED1～3

電源LED（PWR）

ヒューミディスタット出力LED（HS）-4-

加湿器本体内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて

4番ピン：連動運転入力

ヒューミ付リモコンによる各種設定

6

運転動作

PWR（緑）

S1
6

LED 点灯表示内容

出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

図 -2 VIB2700A/VIB5200A ヒューミディスタットユニット外観略図と LED 表示内容

初期設定

湿度検知部

リモコンスイッチ 外部信号 外部機器との 外部指令信号入力に例 に 説 明 し て い ま す。
標準リモコンスイッチには図中の「サイドスイッチ」、「湿度検知部」
はありません。

サイドスイッチ（ピンホール内）

はじめに

設定確認/設定/初期化

点検機確認ボタン
警報表示灯

図 -3 コントロールユニット外観略図と LED 表示内容
電装ボックス内ユニット

コントロールユニット（VKCU-4-S）部分拡大図※下記イラストは出荷時設定の状態を示します

ドレン排水用ポンプ
CN3

ファン出力
CN1

CR1

給水電磁弁 給水遮断弁
CN2

SSR1

VIB2700Aまたは
VIB5200Aの場合

RY5

RY3

CN15
外信運転

RY1

RY5

BS1

リセット

リセットスイッチ
（BS1）

BS1

F1

リセット

RY4

CN16
外部信号

コントロールユニット

RY2

VIB2700または
VIB5200の場合

SW1

CN4
リモコン/HS/瞬時常時ON/瞬DS1
1 2 3 4

ONDS1
1 2 3 4OFF

VKCU-2

CN14
電源

DS2
1 2

DS2
1 2

BS1

リセット

DS3
1 2 3 4DS3
1 2 3 4

Lot
No.

はじめに

基板電源スイッチ（SW1）

DS1
1 2 3 4DS3
1 2 3 4DS4
1 2 3 4ON

OFF

出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

LED1
LED2

電装ボックスカバー

ON

CN12
排水用運転信号ディップスイッチ
DS3-1：外部指令信号入力設定
DS3-2：運転信号出力設定

OFF

LED6
LED7

ON

OFF

LED3
LED4
LED5

LED9
LED10

DS4
1 2 3 4DS4
1 2 3 4

DS2
1 2

初期設定

リモコンスイッチ 外部信号 外部機器との 外部指令信号入力に

LED1
LED2

LED1
LED2

LED3
LED4
LED5

LED（LED1～10）

LED6
LED7

LED3
LED4
LED5
LED6
LED7
LED9
LED10

LED9
LED10

ビス1点を外す

コントロールユニット LED 表示内容

運転動作
ヒューミ付リモコンによる各種設定

LED 番号（色）LED 点灯表示内容

LED 番号（色）リモコンスイッチ通信時にゆっくり点滅（0.5秒サイクル）、通信不通時は早い点滅（0.1 秒サイクル）

LED4（緑）予備

LED1（緑）LED5（黄）給水電磁弁リーク検知時またはドレン排水用ポン
プ排水異常検知時に点灯〔点灯解除の方法はリセッ
トスイッチ（BS1）を押す〕

LED6（赤）予備

LED7（緑）ドレン排水用ポンプ排水異常検知時に点灯〔点灯
解除の方法はリセットスイッチ（BS1）を押す〕

LED9（赤）予備

LED10（緑）ドレン排水用ポンプの運転時に点灯

LED2（黄）LED3（赤）給水ユニット作動回数に応じて点滅 / 点灯
（50 万回以上作動時＝ 0.5 秒サイクルの点滅、
95 万回以上作動時＝ 0.1 秒サイクルの点滅、100 万回作動時＝点灯）
ドレンパン高水位検知時に点灯〔点灯解除の方
法はリセットスイッチ（BS1）を押す〕

加湿器本体内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて-5-

LED 点灯表示内容

2 リモコンスイッチ初期設定 試運転前 設定必須
2-1 アドレスの設定方法

加湿器本体

リモコンスイッチと加湿器本体を結線した後、加湿器の運転前にはアドレスの設定が必要です。

標準

VIB2700
VIB5200

HS 付

アドレスの設定をすることで、当該リモコンスイッチに接続されている加湿器本体台数の認識、設定を行います。この設定がされていない場合、加湿器を運転することができません。

標準

設定中

設定終了時

終了後

―

―

―

―
※

―

強

―

―

―

弱

―

―

―

加湿材乾燥

―

―

―

―

―

―

―

警報

―

―

【動画】
リモコンスイッチ初期設定

図 -4 アドレスの設定方法

オートアドレス設定中は同時点滅
強 / 弱切替ボタンと② 加湿材乾燥中止ボタンを同時に 3 秒以上長押しする① 初めての電源供給時に点滅
アドレスが設定されると消灯※イ ラストは標準リモコンスイッチで表していますが、ヒューミ付リモコンの場合も同様です。
▪ 表内のは点滅を示します。

※アドレスの設定終了時は接続台数分の点滅を３回繰り返します。
（例）加湿器４台接続の場合
加湿表示灯点滅 4 回を３回繰り返す
加湿表示灯

運転動作

加湿

VIB2700A
VIB5200A

出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

アドレスの設定
設定前

VIB2700A
VIB5200A

初期設定

電源

電源 ON 時（約 5 秒間）

外部 HS

リモコンスイッチ 外部信号 外部機器との 外部指令信号入力に

表 -1 アドレス設定時のリモコンスイッチ表示

HS 付リモコン

はじめに①1
 つのリモコンスイッチに接続しているすべての加湿器に電源を供給する（加湿器元電源の漏電ブレーカを ON）。
▪電
 源供給の際、全ての表示灯が点滅（約 5 秒間）します。その後、警報表示
灯が点滅し続けますが、アドレスが設定されると消灯します（図 -4 ①）。
②強 / 弱切替ボタンと加湿材乾燥中止ボタンを同時に３秒以上長押しする（図 -4 ②）。
▪ 以上の操作を行うと自動でアドレスの設定が行われます（オートアド
レス機能）。
▪ オートアドレス設定中は強表示灯・弱表示灯が 0.5 秒間隔で同時に点滅し、約 1 分後に消灯します。その後、加湿表示灯が加湿器本体接続
台数分の回数を 0.5 秒間隔で点滅し、3 回繰り返した後消灯します。
以上でアドレスの設定は終了です（所要時間最大 2 分）
。

外部 HS

HS 付リモコン
HS 付□リモコンスイッチと加湿器本体間の配線接続（C1、C2）が終了している。
□１つのリモコンスイッチで複数の加湿器本体を制御する場合、各加湿器本体間の渡りの配線接続（C1、C2）が終了している。
□１つのリモコンスイッチで複数の加湿器本体を制御する場合、加湿器本体は 10 台以下
であること。

湿度検知
なし

外部 HS

VIB2700A
VIB5200A

⿟ 以下の点を確認してアドレスの設定を行ってください。

表示灯

リモコン

ON
OFF

⿟ オートアドレス設定中は、リモコンスイッチの何れのボタンを押しても反応しません。

⿟ 加湿表示灯が接続台数分の回数を点滅しなかった場合や警報表示灯が点滅した場合、正しくアドレスの設定ができていません。P.5

図 -3 を参照し、コントロールユニットの LED1（緑）が「点滅していない」、または「早い点滅（0.1 秒サイクル）」となっていないかを確認してください。「点滅していない」場合には電源を確認してください。
「早い点滅（0.1 秒サイクル）」の場合にはリモコンスイッ
チ配線および本体間の渡りの信号配線（C1, C2）を確認し、再度アドレスの設定を行ってください（再設定を行う場合、
上記②からの操作となります）。

⿟ 下記方法でアドレスの設定終了後にリモコンスイッチ 1 台に加湿器本体が何台接続されているかを確認できます。
①表示灯が全て消灯していることを確認する。
②加 湿材乾燥中止ボタンと点検機確認ボタンを同時に３秒以上長押しする（図 -5）。
以上で接続台数確認を開始し、確認終了後自動的に終了します。

図 -5 接続台数確認方法
接続台数分の回数点滅（3回繰り返し）（例）2台接続の場合2回点滅を3回繰り返し(例）4台接続の場合4回点滅を3回繰り返し
加湿材乾燥中止ボタンと点検機確認ボタンを同時に 3 秒以上長押しする

⿟ 接続台数の表示は表 -1 のアドレスの設定終了時と同じです。加湿表示灯

が加湿器本体の接続台数分の回数を 0.5 秒間隔で点滅し、３回繰り返した
後に消灯します。
-6-※イラストは標準リモコンスイッチで表していますが、ヒューミ付リモコンの場合も同様です。

加湿器本体内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて

2-2 加湿器本体接続台数の確認方法

ヒューミ付リモコンによる各種設定

⿟ １台もアドレスの設定ができなかった場合は、警報表示灯が点滅します。

3 外部信号出力設定
3-1 警報信号出力（外部信号出力）を使用する場合
⿟ 1 つのリモコンスイッチで複数台制御する場合、警報信号は各加湿器の端子 7、8 から個別に出力されます。

加湿器本体
VIB2700
VIB5200

リモコン
標準
HS 付

⿟ 警報信号は安全保護機能が作動した時に出力されます。

標準

湿度検知
なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VIB2700A
VIB5200A
外部 HS

VIB2700A
VIB5200A

HS 付リモコン
HS 付

VIB2700A
VIB5200A

図 -6 グループ毎に「警報信号」を出力させる場合の結線参考図

はじめに

警報信号出力▪無電圧接点出力（a 接点）
AC125V 3A
抵抗負荷
DC30V 3A

初期設定
出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

リモコンスイッチ 外部信号 外部機器との 外部指令信号入力に

誘導負荷

AC125V 1A
DC30V 1A

安全保護機能
1）ドレンパン高水位検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）
2）給水電磁弁リーク検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）
3）ドレン排水用ポンプ排水異常検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）※破線部分は客先ご用意となります。

運転動作
ヒューミ付リモコンによる各種設定
加湿器本体内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて-7-

3-2 運 転信号出力（外部信号出力）を使用する場合
警告

ディップスイッチ切替作業は、
必ず漏電ブレーカを遮断してから行う

加湿器本体

リモコン
標準

VIB2700
VIB5200

HS 付

通電したままの作業は感電の原因になります。

⿟ 1 つのリモコンスイッチで複数台制御する場合、運転信号は各加湿器の端子 5、6 から個別に出力されます。
⿟ 運転信号はリモコンスイッチの電源表示灯（運転ボタン「入」の状態）と連動して出力されます

標準

湿度検知
なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VIB2700A
VIB5200A
外部 HS

VIB2700A
VIB5200A

HS 付リモコン
HS 付（出荷時設定）。加湿表示灯（運転ボタン「入」かつヒューミディスタット ON の状態）と連動させる場 合 は 、コントロールユニット（P.5 図 -3）のディップスイッチ（DS3 2 番ピン）を切り替えてください。

VIB2700A
VIB5200A

まディップスイッチ切替作業を行うと、設定変更が正しく反映されません。
運転信号の出力 / リモコンの「電源表示灯」と連動させる場合（出荷時設定）

AC125V 1A
DC30V 1A

誘導負荷

ディップスイッチ設定
DS3
ON
OFF
1

2

3

4

備考
スイッチ切り忘れ防止の遠方監視を行う場合に使用します。

運転動作※破線部分は客先ご用意となります。

出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定▪無電圧接点出力（a 接点）
AC125V 3A
抵抗負荷
DC30V 3A

初期設定

運転信号出力リモコンスイッチ 外部信号 外部機器との 外部指令信号入力に運転ボタン「入」、または外部指令信号入力「ON」で運転信号を出力します

はじめに⿟ ディップスイッチ切替作業は、必ず加湿器元電源の漏電ブレーカを OFF にし、電源供給を停止してから行ってください。通電したま

運転信号の出力 / リモコンの「加湿表示灯」と連動させる場合

運転ボタン「入」、または外部指令信号入力「ON」かつヒューミディスタット入力「ON」で運転信号を出力します▪無電圧接点出力（a 接点）
AC125V 3A
抵抗負荷
DC30V 3A
AC125V 1A
DC30V 1A

誘導負荷

ヒューミ付リモコンによる各種設定

運転信号出力ディップスイッチ設定

ON
OFF
1

2

3

4

備考
実際に加湿運転しているかどうかの状態監視に使用します。

※破線部分は客先ご用意となります。

-8-

加湿器本体内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて

DS3

4 外部機器との連動運転設定
4-1 加湿器とリモコンスイッチの組み合わせと連動運転設定加湿器本体
VIB2700
VIB5200

当項目は、
VIB2700 または VIB5200と標準リモコンスイッチの組み合わせには該当しません。
⿟ 外部機器との連動運転の設定方法は、加湿器本体とリモコンスイッチの組み合わせにより設定方

法が異なります。
特に VIB2700A または VIB5200A とヒューミ付リモコンの組み合わせにおいて、「ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合の外部機器との連動運転を行う設定」はできません。

リモコン
標準
HS 付

標準

湿度検知
なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VIB2700A
VIB5200A
外部 HS

VIB2700A
VIB5200A

HS 付リモコン
HS 付

VIB2700A
VIB5200A

⿟ 表 -2 は加湿器本体とリモコンスイッチの組み合わせによる外部機器連動の設定作業の有無を示はじめにしたものです。
表 -2 加湿器本体とリモコンスイッチの組み合わせによる外部機器連動の設定作業
加湿器本体とリモコンスイッチの組み合わせ

初期設定
出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

リモコンスイッチ 外部信号 外部機器との 外部指令信号入力に加湿器本体

リモコンスイッチ

湿度検知

連動運転
設定可否

なし
標準リモコンスイッチ
VIB2700
VIB5200
ヒューミ付リモコン

参照項

運転動作

×

この組み合わせでは、
外部機器との連動運転はできません

－

ヒューミ付
リモコン

○

ヒューミ付リモコンの外部機器連動の設定が必要P.10「4-2 ヒューミ付リモコ
ンで連動運転を行う場合」

外部ヒューミディスタット×

この組み合わせでは、
外部機器との連動運転はできません

－

加湿器本体

○

加湿器本体内ディップスイッチの設定が必要

P.11「4-3 加湿器本体内蔵
ヒューミディスタットで連動運転を行う場合」

外部ヒューミディスタット×

この組み合わせでは、
外部機器との連動運転はできません

－

ヒューミ付
リモコン

×

ヒューミ付リモコンで湿度検知する
場合、外部機器との連動運転はでき
ません

－

加湿器本体

○

加湿器本体内ディップスイッチの設定が必要

P.11「4-3 加湿器本体内蔵
ヒューミディスタットで連動運転を行う場合」

外部ヒューミディスタット

標準リモコンスイッチ

VIB2700A
VIB5200A

外部機器との連動運転設定の概要

ヒューミ付リモコンヒューミ付リモコンによる各種設定
加湿器本体内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて-9-4-2 ヒューミ付リモコンで連動運転を行う場合
当設定の対象組み合わせ

加湿器本体

・VIB2700またはVIB5200とヒューミ付リモコン（HRM103）

リモコン

VIB2700
VIB5200

⿟ 以下の①ヒューミ付リモコン設定と、②配線接続を行ってください。

標準
HS 付

標準

湿度検知
なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VIB2700A
VIB5200A
外部 HS

VIB2700A
VIB5200A

HS 付リモコン
HS 付①ヒューミ付リモコン設定

VIB2700A
VIB5200A

1 -1 外部機器の接点を OFF にします。

2 加湿器と外部機器を連動する場合は下記表を参照し、加湿材乾燥表示灯 を点灯させてください。加湿材乾燥表示灯の点灯 / 消
灯は、加湿材乾燥中止ボタンを押すことで切り替えができます。

設定確認/設定/初期化

2

加湿材乾燥表示灯を外部機器と連動運転する場合

点灯に切り替える

外部機器と連動運転しない場合（出荷時設定）

例）加湿器と外部機器を連動運転する

加湿材乾燥表示灯を消灯に切り替える※加湿材乾燥表示灯に加え、弱表示灯や警報表示灯が点灯する場合は、出荷時設定から何らかの設定変更がされています。現状の各設定内容を確認する場合は、P.20「7-3 設定確認モード」
を参照してください。

運転動作▼
3 -1 サイドスイッチを 2 回押します。
3 -2 強表示灯（橙）が 3 秒間点灯します。

設定確認/設定/初期化

ヒューミ付リモコンによる各種設定

3 -3 電源が OFF となり、設定保存が完了します。

3

②配線接続
※無電圧接点には、最小適用負荷 10mmA 以下の接点をご使用ください。また、接点検出用電圧を印加していますので別電源から電圧を印加しないでください。
※外部機器が OFF の時にリモコンスイッチの操作と、外部指令入力による運転が無効となり、加湿器単独の運転を制限することができます。この状態で運転ボタンを押した場合、電源表示灯と加湿表示灯が３秒間交互に点灯します。ただし外部指令入力による運転指示の場合には表示灯は交互点灯しません。

- 10 -

配線接続
L1 L2

通電電圧

電流

DC12 V

10m A（無電圧接点入力）
運転時に ON、停止時にOFF となる接点
信号を入力してください。

加湿器本体内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて※設定した内容を改めて確認する場合は、P.20「7-3 設定確認モード」で確認できます。

⿟ 外部機器の運転出力は加湿器本体の端子台 L1,L2（無電圧接点入力）に接続してください。

出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

▼

初期設定

サイドスイッチ※サイドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押して設定してください。

リモコンスイッチ 外部信号 外部機器との 外部指令信号入力に設定確認/設定/初期化

1

1 -3 電源表示灯（緑）が点灯します。

はじめに

1 -2電源表示灯が消灯している状態（加湿器電源 OFF）で、サイドスイッチを 3 秒間長押しします。

4-3 加湿器本体内蔵ヒューミディスタットで連動運転を行う場合
当設定の対象組み合わせ

警告

加湿器本体

リモコン
標準

VIB2700
VIB5200

HS 付

・VIB2700AまたはVIB5200Aと標準リモコンスイッチ（VKRM-3）
・VIB2700AまたはVIB5200Aとヒューミ付リモコン（HRM103）

標準

外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VIB2700A
VIB5200A
外部 HS

VIB2700A
VIB5200A

ディップスイッチ切替作業は、
必ず漏電ブレーカを遮断してから行う

湿度検知
なし

HS 付リモコン
HS 付

通電したままの作業は感電の原因になります。

VIB2700A
VIB5200A

はじめに⿟ 以下の①配線接続と②ディップスイッチ設定を行ってください。なお、ヒューミ付リモコンと組み合わせでご使用の場合は先に、

P.16「a 使用するヒューミディスタットの選択」を参照し、湿度検知するヒューミディスタットを「加湿器本体内蔵ヒューミディス
タット」へ設定してから、下記①～②の作業を行ってください。

初期設定
出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

リモコンスイッチ 外部信号 外部機器との 外部指令信号入力に①配線接続外部機器の運転出力は加湿器本体の端子台 L1, L2（無電圧接点入力）に接続してください。
※無電圧接点には、最小適用負荷 1mA 以下の接点をご使用ください。また、接点検出用電圧を印加していますので別電源から電圧を印加しないで下さい。
②ディップスイッチ設定
ヒューミディスタットユニットのディップスイッチ（S1 4 番ピン）
を ON にしてください（表 -3 参照）。
表 -3 加湿器本体内蔵ヒューミディスタットで連動運転を行う場合の設定方法
配線接続

ディップスイッチ設定

S1
6

L1 L2

通電電圧
DC5 V

5

4

3

2

1
OFF

電流

ON

1mA

（無電圧接点入力）※出荷時設定は OFF になっています。
※ディップスイッチの位置は P.4 図 -2 参照。

運転時に ON、停止時にOFF となる接点信号を入力してください。

運転動作
ヒューミ付リモコンによる各種設定
加湿器本体内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて- 11 -

5 外部指令信号入力による遠方発停を行う場合の設定
加湿器本体

ディップスイッチ切替作業は、
必ず漏電ブレーカを遮断してから行う

警告

VIB2700
VIB5200

通電したままの作業は感電の原因になります。
⿟ 外部指令信号入力による遠方発停（外部指令制御）が可能です（この場合においてもリモコンス

イッチの取付が必要となります）。
⿟ 1 つのリモコンスイッチで複数台制御する場合でも、
端子 1、
2（1、
2、
3、
4）への接続は「加湿器本体 1」のみで全数の運転制御ができます。グループを一括制御する場合は別冊の施工要領書の各結線参考図、結線要領図を参照し、結線してください。

リモコン
標準
HS 付

標準

外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VIB2700A
VIB5200A
外部 HS

VIB2700A
VIB5200A

HS 付リモコン
HS 付

⿟ 外部指令信号入力は「常時入力信号」と「瞬時入力信号」に対応しています。出荷時設定は常時入

湿度検知
なし

VIB2700A
VIB5200A

⿟ ディップスイッチ切替作業は、必ず加湿器元電源の漏電ブレーカを OFF にし、電源を遮断してから行ってください。通電したまま

ディップスイッチ切替作業を行うと、設定変更が正しく反映されません。
⿟ 外部指令制御を使用する場合、任意の発停は「リモコンスイッチ操作による発停」と「外部指令信号入力による発停」
により行われ、「後信号の種類と配線接続

ディップスイッチ設定

常時入力信号ON
OFF（出荷時設定）12

3運転時に ON、停止時に OFF となる接点信号を入力してください。
※ディップスイッチの位置は P.5 図 -3 参照

4通電電圧・電流DC12 V・10mA

DS3
ON

瞬時入力信号

OFF
1

2

3

通電電圧・電流DC12 V・10mA

4

瞬時入力信号は、100msec（0.1 秒）以上のa 接点の信号を入力してください。
※ディップスイッチの位置は P.5 図 -3 参照

出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

DS3

備考

初期設定

表 -4 外部指令信号入力による遠方発停（外部指令制御）を使用する場合のディップスイッチ設定

リモコンスイッチ 外部信号 外部機器との 外部指令信号入力に押し優先」となります。

はじめに力信号の状態に設定されていますので、瞬時入力信号を使用する場合は配線接続と加湿器本体コントロールユニットのディップスイッチ（DS3 1 番ピン）を切り替えてください（表 -4）。

運転動作
ヒューミ付リモコンによる各種設定
加湿器本体内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて- 12 -

6 運転動作6-1 リモコンスイッチによる運転動作
表 -5 リモコンスイッチの表示
運転状態
ヒューミディスタット
ファン強弱
電源

強
○

（点灯：○、
消灯：－ を示します）

A

B

C

D

E

加湿運転

加湿運転
（ヒューミ：ON）

待機状態（ヒューミ：OFF）

加湿材乾燥運転

運転停止

無

弱
○

強
○

弱
○

有

強
○

弱
○

有無共通
強弱共通

表示灯

はじめに

－

－

加湿

○

○

○

○

－

－

－

－

強

○

－

○

－

○

－

－

－

弱

－

○

－

○

－

○

－

－

加湿材乾燥

－

－

－

－

－

－

○

－

警報

－

－

－

－

－

－

－

－

初期設定
出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

リモコンスイッチ 外部信号 外部機器との 外部指令信号入力に

A：ヒューミディスタット無の場合は、加湿運転 A のみとなります。
B：ヒューミディスタット有の場合でヒューミディスタット接点が ON であれば加湿運転 B になります。
C：加湿運転中 B にヒューミディスタットが OFF になると、待機状態 C になります。
ヒューミディスタットが ON になれば加湿運転 B を再開します。VIB2700A/VIB5200A は、待機状態 C が 30 分継続したときに送風運転を行い室内空気を取り入れます。ヒューミディスタットが ON となった場合は、加湿運転 B となります。再度待機状態 C を 30 分継続したときは再度送風運転を行います。
D：給電積算時間（元電源 ON）を監視し、24 時間毎に自動で加湿材乾燥運転 D を実施します。
※製品生産時期によっては、初回のみ給電後 12 時間で乾燥運転を行う場合があります。詳細はあらかじめお渡しした仕様書をご確認ください。
E：加湿中 A B 、または待機状態 C にて運転ボタンを押すと運転停止 E の状態になります。
※リモコンスイッチまたは外部指令信号入力による運転 OFF 後の再運転時や加湿材乾燥運転時のファン強弱は、運転停止前の状態が「強」であれば「強」で運転し、運転停止前の状態が「弱」であれば「弱」で運転を開始します。

6-2 基本的な運転動作
⿟ 運転ボタンまたは外部指令信号入力、およびヒューミディスタット ON 時など、加湿器の運転開始時はファンを停止した状態で連続給水を行って加湿モジュールを湿潤させ、給水による臭い成分などの洗い流しを行います（初期給水 10 分間）。
⿟ 初期給水後、間欠給水（TSS：Time Sharing System）となり、ファンが運転し加湿を行います。

運転動作

⿟ 加湿材乾燥運転は給水を停止した状態でファンのみを運転させ、加湿モジュールを乾燥（約 2 時間）させた後、自動停止します（定時乾燥機能）。
図 -7 運転動作タイミングチャート

ヒューミ付リモコンによる各種設定

加湿器元電源（漏電ブレーカ）
定時乾燥
タイマー※1
リモコンスイッチ（外部指令）
ヒューミディ
スタット

加湿器本体内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて

ファン

遮断弁

電磁弁

基本運転動作①運 転ボタンまたは外部指令信号入力、およびヒューミディスタット ON による運転開始
②初期給水開始（連続給水、ファン OFF）③ファン運転開始、間欠給水開始④間欠給水運転（ドレン排水用ポンプはドレ
ンパン内の水位に応じて自動発停します）⑤ヒューミディスタット OFF による運転停止

ON
OFF
24時間
0時間
ON
OFF
入
切
ON

⑥待機状態（給水停止）⑦定時乾燥タイマ－による加湿材乾燥運転（約 2 時間）⑧加湿材乾燥運転終了（ファン停止）

OFF
ON（開）
OFF
（閉）
ON（開）
OFF
（閉）

②初期給水

④間欠給水運転⑥待機状態（10分間） （TSS 70秒ON/20秒OFF）①運転開始③ファン運転開始、間欠給水開始リモコンスイッチ
OFF⑦加湿材乾燥運転
（約2時間）⑤運転停止（給水停止）
HS OFF- 13 -⑧加湿材乾燥
運転終了※ 1：製品生産時期によっては、初回のみ給電後 12
時間で乾燥運転を行う場合があります。詳細はあらかじめお渡しした仕様書をご確認ください。
※待 機中、再度ヒューミディスタット ON により運転開始した場合、初期給水の動作に戻ります。

6-3 リモコンスイッチ、外部指令信号入力の後押し優先機能
⿟ リモコンスイッチでの発停の他に外部指令信号入力による発停を併用する場合、後押し優先で動作します（図 -8、
9）。
⿟ 外部指令信号入力の種類は常時入力と瞬時入力に対応しています。出荷時設定は常時入力信号となっています。瞬時入力信号とする

場合は、P.12「5 外部指令信号入力による遠方発停を行う場合の設定」
を参照して設定を変更してください。
図 -8 常時入力信号動作タイミングチャート（ヒューミディスタット ON 時）
外部指令信号入力
常時入力信号

ON

図 -9 瞬時入力信号動作タイミングチャート（ヒューミディスタット ON 時）

※2

ON

OFF

外部指令信号入力
瞬時入力信号OFF

リモコンスイッチ

加湿器運転

リモコンスイッチ
運転ボタン※1

ON
OFF

加湿器運転

ON
OFF

⿟ 運転信号はリモコンスイッチまたは外部指令信号入力による運転操作状態であることを示す電源表示灯との連動、またはヒューミディスタッ
ト ON で加湿器が運転していることを示す加湿表示灯との連動のどちらかを選択できます。
出荷時設定では、電源表示灯と連動して出力するように設定されています。加湿表示灯と連動させる場合には P.8「3-2 運転信号出力（外部信号出力）を使用する場合」を参照して設定を変更してください。

図 -10 運転信号出力タイミングチャート
リモコンスイッチ運転ボタンまたは ON
外部信号入力による運転操作 OFF
ヒューミディスタット

ドレンパン高水位検知など
警報発生

加湿器運転

⿟ 警報信号はドレンパン高水位検知など安全保護

リモコンスイッチ
表示灯

加湿表示灯

警報表示灯
《外部信号出力》

ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON

電源表示灯と連動（出荷時設定）OFF

加湿表示灯と連動（設定変更時）OFF

運転信号出力警報信号出力ON

ON
OFF

ヒューミ付リモコンによる各種設定※リモコンスイッチの運転ボタンによる入 / 切では解除されません。

電源表示灯

ON
OFF

運転動作

機能作動時に出力されます。警報発報時には警報を発報した加湿器の運転を停止し、リモコンスイッチの警報表示灯が点灯します。復旧するには警報の原因を解消した後に、加湿器元電源の漏電ブレーカを OFF にしてください。

ON
OFF

出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

6-4 運転動作と外部信号出力（運転信号、警報信号）

初期設定※ 1：運転ボタンは、停止中に押すと運転し、運転中に押すと停止します。

リモコンスイッチ 外部信号 外部機器との 外部指令信号入力に※ 1：運転ボタンは、停止中に押すと運転し、運転中に押すと停止します。
※ 2：後押し優先動作のため、外部指令信号入力で強制停止させる場合は接点
ON → OFF 入力が必要になります。また、強制運転させる場合は接点
OFF → ON 入力が必要になります。

はじめに

運転ボタン

※1

加湿器本体内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて- 14 -

7 ヒューミ付リモコンによる各種設定
7-1 各モードについて
⿟ ヒューミ付リモコンでは表 -6 のように 3 つのモードがあり、各モードによって操作方法が異なります。下記表から各項目のページを参照し、設定・確認を行ってください。
表 -6 各モードの概要
モード

概要

設定モード

設定方法詳細はじめにa 使用するヒューミディスタットの選択

P.16

b ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合の外部機器との連動運転設定

P.17

c 湿度検知の感度変更

P.18

d ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合の設定湿度の変更

P.19

設定モード a で設定した内容を確認
設定モード b で設定した内容を確認

初期設定

P.20 ～ 21

設定モード c で設定した内容を確認
設定モード d で設定した内容を確認

設定初期化モード一括で設定内容を初期化（出荷時設定の内容へ戻す）

P.22

各モードにおける設定の流れ
加湿器電源OFFの状態

サイドスイッチ※サイドスイッチはピンホール
内部にスイッチがあります
ので、ペン先などで押して設定してください。

設定確認/設定/初期化

出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

リモコンスイッチ 外部信号 外部機器との 外部指令信号入力に設定確認モード

運転動作
ヒューミ付リモコンによる各種設定

設定モード

設定確認モード

設定初期化モード

サイドスイッチを3秒間長押し

サイドスイッチを1回押す

サイドスイッチを10秒間長押し

電源表示灯（緑）
が点灯

電源表示灯
（緑）
が10秒間点灯
電源表示灯（緑）
10秒間点灯中に
上記表 a b c で設定した内容を確認（確認方法は表記載の各ページ参照）

上記表 a b c を設定（設定方法は表記載の各ページ参照）

設定が初期化され、自動的にリモコンの電源OFF
10秒経過

サイドスイッチを1回押す

加湿器本体内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて

上記表 d を設定
（設定方法は表記載の各ページ参照）

電源表示灯
（緑）
、
加湿表示灯
（緑）
、
強表示灯
（橙）
の3ヶ所が３秒間点灯

上記表 d で設定した内容を確認（確認方法は表記載の各ページ参照）
10秒経過

サイドスイッチを1回押す
自動的にリモコンの電源OFF
強表示灯（橙）が3秒間点灯設定が保存され、自動的にリモコンの電源OFF- 15 -

7-2 設定モード

加湿器本体
VIB2700
VIB5200a 使用するヒューミディスタットの選択
⿟ ヒューミ付リモコンの出荷時設定は、リモコンスイッチ内蔵ヒューミディスタットを使用して湿度検知する設定になっています。加湿器本体内蔵ヒューミディスタット（VIB2700A/
VIB5200A）、または客先ご用意の外部ヒューミディスタットで湿度検知する場合に設定変更が必要となります。

リモコン
標準
HS 付

標準

湿度検知
なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VIB2700A
VIB5200A
外部 HS

VIB2700A
VIB5200A

HS 付リモコン
HS 付

VIB2700A
VIB5200A

1 -2 電源表示灯（緑）が点灯します。

初期設定▼
2 下記表を参照し、使用するヒューミに応じて

弱表示灯 を点灯または消灯させてください。弱表示灯の点灯 / 消灯は、
強 / 弱切替ボタンを押すことで切り替えができます。

例）加湿器本体側で湿度検知する

弱表示灯を 点灯に切り替えるリモコンスイッチ内蔵ヒューミディスタットで湿度検知する場合（出荷時設定）

弱表示灯を 消灯に切り替える▼3 -1 サイドスイッチを 2 回押します。
3 -2 強表示灯（橙）が 3 秒間点灯します。
3 -3 電源が OFF となり、設定保存が完了します。

※設定した内容を改めて確認する場合は、P.20「7-3 設定確認モード」で確認できます。

- 16 -

加湿器本体内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて

設定確認/設定/初期化

3

ヒューミ付リモコンによる各種設定※弱表示灯に加え、加湿材乾燥表示灯や警報表示灯が点灯する場合は、出荷時設定から何らかの設定変更がされています。現状の各設定内容を確認する場
合は、P.20「7-3 設定確認モード」を参照してください。

運転動作

設定確認/設定/初期化

2

加湿器本体内蔵ヒューミディスタット
または客先ご用意の外部ヒューミディスタットで湿度検知する場合

出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

サイドスイッチ※サイドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押して設定してください。

リモコンスイッチ 外部信号 外部機器との 外部指令信号入力に設定確認/設定/初期化

1

はじめに

1 -1電源表示灯が消灯している状態（加湿器電源 OFF）
で、
サイドスイッチを 3 秒間長押しします。

 ューミ付リモコンで湿度検知する場合の外部機器との連動運転設定
bヒ⿟ VIB2700 または VIB5200 とヒューミ付リモコンの組み合わせで使用し、リモコンスイッチ

内蔵ヒューミディスタットで湿度検知する場合にのみ該当する設定です。
⿟ 加湿器本体の端子（L1, L2）を空調機などの外部機器との連動運転端子として使用することがで

加湿器本体

リモコン

VIB2700
VIB5200

きます。出荷時設定は「外部機器と連動運転しない」設定となっているため、外部機器と連動運転をする場合に設定変更が必要となります。
⿟ 配線接続については P.10「4-2 ヒューミ付リモコンで連動運転を行う場合」
をご参照ください。

※外部機器が OFF の時にリモコンの操作と外部指令入力による運転が無効となり、加湿器単独の運転が制限されます。この状態で運転ボタンを押した場合、電源表示灯と加湿表示灯が３秒間交互に点灯します。ただし外部指令入力による運転指示の場合には表示灯は交互点灯しません。

標準
HS 付

標準

湿度検知
なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VIB2700A
VIB5200A
外部 HS

VIB2700A
VIB5200A

HS 付リモコン
HS 付

VIB2700A
VIB5200A

はじめに

1 -1 外部機器の接点を OFF にします。
1 -2 電 源表示灯が消灯している状態（加湿器電源 OFF）
で、
サイドスイッチを 3 秒間長押しします。

1

設定確認/設定/初期化

初期設定
出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

リモコンスイッチ 外部信号 外部機器との 外部指令信号入力に

1 -3 電源表示灯（緑）が点灯します。

サイドスイッチ※サイドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押して設定してください。

▼
2 加湿器と外部機器を連動する場合は下記表を参照し、加湿材乾燥表示灯 を点灯させてください。加湿材乾燥表示灯の点灯 / 消灯は、加湿材乾燥中止ボタンを押すことで切り替えができます。

設定確認/設定/初期化

運転動作

2

外部機器と連動運転する場合

外部機器と連動運転しない場合（出荷時設定）

加湿材乾燥表示灯を点灯に切り替える

加湿材乾燥表示灯を消灯に切り替える

ヒューミ付リモコンによる各種設定※加湿材乾燥表示灯に加え、弱表示灯や警報表示灯が点灯する場合は、出荷時設定から何らかの設定変更がされています。現状の各設定内容を確認する場
例）加湿器と外部機器を連動運転する
合は、P.20「7-3 設定確認モード」を参照してください。

▼
3 -1 サイドスイッチを 2 回押します。
3 -2 強表示灯（橙）が 3 秒間点灯します。
3 -3 電源が OFF となり、設定保存が完了します。

設定確認/設定/初期化

加湿器本体内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて3※設定した内容を改めて確認する場合は、P.20「7-3 設定確認モード」で確認できます。

- 17 -

c 湿度検知の感度変更

加湿器本体

⿟ ヒューミディスタットの湿度検知の感度を「高」・「低」の 2 種類から選択することができます。

出荷時設定は「高」で、通常は設定変更なしでご使用いただけます。

VIB2700
VIB5200

リモコン
標準
HS 付

標準

湿度検知
なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VIB2700A
VIB5200A
外部 HS

VIB2700A
VIB5200A

HS 付リモコン
HS 付

VIB2700A
VIB5200A

1 -2 電源表示灯（緑）が点灯します。

初期設定▼
2 湿度検知の感度を変更する場合は下記表を参照し、

警報表示灯 を点灯または消灯させてください。警報表示灯の点灯 / 消灯
は、点灯機確認ボタンを押すことで切り替えができます。

例）感度を「低」へ、変更する

警報表示灯を 点灯に切り替える

湿度検知の感度「高」（出荷時設定）

警報表示灯を 消灯に切り替える※警報表示灯に加え、加湿材乾燥表示灯や弱表示灯が点灯する場合は、出荷時設定から何らかの設定変更がされています。現状の各設定内容を確認する場
合は、P.20「7-3 設定確認モード」を参照してください。

3 -1 サイドスイッチを 2 回押します。
3 -2 強表示灯（橙）が 3 秒間点灯します。
3 -3 電源が OFF となり、設定保存が完了します。

※設定した内容を改めて確認する場合は、P.20「7-3 設定確認モード」で確認できます。

- 18 -

加湿器本体内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて

設定確認/設定/初期化

3

ヒューミ付リモコンによる各種設定▼

運転動作

設定確認/設定/初期化

2

湿度検知の感度「低」出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

サイドスイッチ※サイドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押して設定してください。

リモコンスイッチ 外部信号 外部機器との 外部指令信号入力に設定確認/設定/初期化

1

はじめに

1 -1電源表示灯が消灯している状態（加湿器電源 OFF）
で、
サイドスイッチを 3 秒間長押しします。

d ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合の設定湿度の変更

加湿器本体

⿟ 35%RH ～ 70%RH の範囲で 5％単位で設定が可能です。

また、出荷時設定は 40%RH です。設定湿度を変更する場合は、以下の手順で行ってください。

リモコン

VIB2700
VIB5200

標準

外部 HS

HS 付

HS 付リモコン
外部 HS
VIB2700A
VIB5200A

標準

外部 HS

VIB2700A
VIB5200A

HS 付リモコン
HS 付

VIB2700A
VIB5200A

1 -1 電源表示灯が消灯している状態（加湿器電源 OFF）で、サイドスイッチ
を 3 秒間長押しします。
1 -2電源表示灯（緑）が点灯します。
1 -3サイドスイッチを 1 回押します。
1 -4 電源表示灯（緑）が消灯し、
加湿表示
灯（緑）
が点灯する。

はじめに
設定確認/設定/初期化

初期設定

サイドスイッチ ※サイドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押して設定してください。

▼
2 設定湿度は、

弱表示灯・加湿材乾燥表示灯・警報表示灯 の点灯 / 消灯の組み合わせ
によって設定します。
以下の組み合わせ一覧から希望設定湿度の点灯パターンを参照し、希望湿度を設定してください。各表示灯の点灯 / 消灯は、下記の各ボタンを押すことで切り替えができます。
・弱表示灯⇒強 / 弱切替ボタン
・加湿材乾燥表示灯⇒加湿材乾燥中止ボタン
・警報表示灯⇒点検機確認ボタン

設定確認/設定/初期化

出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

リモコンスイッチ 外部信号 外部機器との 外部指令信号入力に

1

湿度検知
なし

運転動作

2

例）設定湿度 50%RH
設定湿度の表示灯組み合わせ一覧
35％ RH

40％ RH（出荷時設定）45％ RH【
50％ RH

55％ RH

60％ RH：点灯、：消灯を示します】

65％ RH

70％ RHヒューミ付リモコンによる各種設定
3 -1 サイドスイッチを 1 回押します。
3 -2 強表示灯（橙）が 3 秒間点灯します。
3 -3電源が OFF となり、設定保存が完了します。

3

設定確認/設定/初期化

加湿器本体内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて▼※設定した内容を改めて確認する場合は、P.20「7-3 設定確認モード」で確認できます。
- 19 -

7-3 設定確認モード
⿟ P.16 ～ 19 の設定モード

加湿器本体

a・b・c・d の現状の設定状態を確認できます。

VIB2700
VIB5200

リモコン
標準
HS 付

標準

湿度検知
なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VIB2700A
VIB5200A
外部 HS

VIB2700A
VIB5200A

HS 付リモコン
HS 付

VIB2700A
VIB5200A

2 電源表示灯（緑）が 10 秒間点灯します。この 10 秒間の間に、各表示灯の点灯または消灯から、

a 湿度検知するヒューミディスタットの確認
b 外部機器と連動運転をするかどうかの確認
c 湿度検知の感度の確認
以上 3 つの現状の設定状態を確認します。
下記表を参照し、各設定状態を確認してください。

加湿器本体内蔵ヒューミディスタット
または客先ご用意の外部ヒューミディスタット

弱表示灯が消灯している場合

リモコンスイッチ内蔵ヒューミディスタット

b 外部機器と連動運転をするかどうかの確認
外部機器と連動運転する

加湿材乾燥表示灯が消灯している場合

外部機器と連動運転しない

c 湿度検知の感度の確認
警報表示灯が点灯している場合

湿度検知の感度「低」警報表示灯が消灯している場合

湿度検知の感度「高」▼ 10 秒経過後（次ページへ続く）- 20 -

加湿器本体内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて

加湿材乾燥表示灯が点灯している場合

ヒューミ付リモコンによる各種設定

2

弱表示灯が点灯している場合

運転動作

a 湿度検知するヒューミディスタットの確認

出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

▼

初期設定

サイドスイッチ※サイドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押して設定してください。

リモコンスイッチ 外部信号 外部機器との 外部指令信号入力に設定確認/設定/初期化

1

はじめに

1 電源表示灯が消灯している状態（加湿器電源 OFF）で、サイドスイッチを
1 回押します。

▼ 10 秒経過後（前ページからの続き）
3 電源表示灯（緑）が消灯し、加湿表示灯（緑）が 10 秒間点灯します。この10 秒間の間に、

d ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合の設定湿度の確認の現状の設定状態を確認します。設定湿度は、

弱表示灯・加湿材乾燥表示灯・警報表示灯 の点灯 / 消灯の組み合わせ
によって確認できます。以下の組み合わせ一覧から現状の点灯パターンを参照し、設定湿度を確認してください。

はじめに

設定湿度の表示灯組み合わせ一覧

【

：点灯、

初期設定
出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

リモコンスイッチ 外部信号 外部機器との 外部指令信号入力に35％ RH

40％ RH（出荷時設定）

45％ RH：消灯を示します】
50％ RH

55％ RH

60％ RH

65％ RH

70％ RH

3

運転動作
ヒューミ付リモコンによる各種設定▼ 10 秒経過後
4 加湿表示灯が消灯し、電源が OFF の状態へ戻ります。

加湿器本体内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて

4- 21 -

7-4 設定初期化モード

加湿器本体

⿟ ヒューミ付リモコンで設定した内容を一括で初期化します（出荷時設定の内容へ戻る）
。

リモコン
標準

VIB2700
VIB5200

HS 付

標準

湿度検知
なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VIB2700A
VIB5200A
外部 HS

VIB2700A
VIB5200A

HS 付リモコン
HS 付

VIB2700A
VIB5200A

初期設定▼
2 電 源が OFF の状態へ戻ります。以上で初期化は完了です。各項目の出荷時設定は以下表をご参照ください。

a 使用するヒューミディスタットの選択b ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合の外部機器と連動運転を行うための設定

c 湿度検知の感度変更
d ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合の高40％ RHヒューミ付リモコンによる各種設定

設定湿度の変更

連動運転しない

運転動作

2

リモコンスイッチ内蔵
ヒューミディスタット

出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

サイドスイッチ※サイドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押して設定してください。

リモコンスイッチ 外部信号 外部機器との 外部指令信号入力に設定確認/設定/初期化

1

はじめに

1 -1 電 源表示灯が消灯している状態（加湿器電源 OFF）
で、
サイドスイッチを 10 秒間長押しします。
1 -2 電源表示灯（緑）、
加湿表示灯（緑）、強表示灯（橙）が同時に 3 秒間点灯します。

加湿器本体内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて- 22 -

8 加湿器本体内蔵ヒューミディスタットの設定湿度変更
加湿器本体

当項目は、VIB2700A/VIB5200A に内蔵されたヒューミディスタットで湿度検知する
場合のみ必要な設定です。

警告

VIB2700
VIB5200

ディップスイッチ切替作業は、
必ず漏電ブレーカを遮断してから行う

リモコン
標準
HS 付

通電したままの作業は感電の原因になります。

標準

はじめに

1 加湿器本体の電装ボックスカバーを取り外します（P.4 図 -2）。
2 P.3 図 -2 からヒューミディスタットユニット上のディップスイッチの位置、表 -7 から希望設定湿度のディップスイッチパターンを参照し、ディップスイッチ（S1 1 ～ 3 番ピン）のON/OFF を変更してください。

外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VIB2700A
VIB5200A
外部 HS

VIB2700A
VIB5200A

⿟ 湿度設定の出荷時設定は 40%RH です。変更する場合は、以下の手順で行ってください。

湿度検知
なし

HS 付リモコン
HS 付

VIB2700A
VIB5200A

表 -7 加湿器本体内蔵ヒューミディスタットの湿度設定におけるディップスイッチ（S1）の組み合わせ
35％ RH

初期設定
出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

リモコンスイッチ 外部信号 外部機器との 外部指令信号入力に

6

5

4

3

2

40％ RH（出荷時設定）
1

6

5

5

4

3

2

3

2

6

1

5

4

3

2

50％ RH
1

6

5

4

3

2

1

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

ON

55％ RH
6

4

45％ RH

60％ RH
6

1

5

4

3

2

65％ RH
6

1

5

4

3

2

70％ RH
1

6

5

4

3

2

1

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

ON

運転動作
ヒューミ付リモコンによる各種設定
加湿器本体内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて- 23 -

9 標準グループ制御以外の制御パターンについて
当項目で表記する下記用語は、次のように定義されています。
VIBタイプ：VIB2700/ VIB5200

VIB-A タイプ：VIB2700A/ VIB5200A（加湿器本体内ヒューミディスタット内蔵型）
外部ヒューミ ：客先ご用意の外部ヒューミディスタット

9-1 グループ制御パターンの確認
事前に計画された制御方法・設置場所に設置する

注意事前に計画された制御方法・設置場所に設置されない場合、正常な湿度検知ができないことがあります。

⿟ VIB-A タイプは、
グループ制御、加湿制御を行う際に制約があります。下記フローチャートで計装パターンを確認し、標準グループ制御

はじめに以外のパターンの場合は、参照ページに記載の設定作業を行ってください。

何台のヒューミディスタットで加湿器を制御しますか？

初期設定

1台

この制御パターンは使用できません（パターン D-3 D-4 P.28 参照）

0台

1台

複数台

設置するリモコンスイッチは？

標準リモコン ヒューミ付リモコンスイッチ

標準リモコンスイッチ

ヒューミ付リモコン標準リモコンスイッチ

ヒューミ付リモコン

外部
ヒューミ

ヒューミ付
リモコン
外部
ヒューミ

外部
ヒューミ

VIB-Aタイプ

標準グループ制御

標準グループ制御

追加設定不要

ヒューミ付
リモコン

外部
ヒューミ

VIB-Aタイプ

VIB-Aタイプ

パターン B

パターン A

P.26 参照

追加設定不要外部
ヒューミ

VIB-Aタイプ
標準グループ制御

P.25 参照

追加設定不要パターン C

標準グループ制御

P.27 参照

追加設定不要外部ヒューミを接続する加湿器本体は VIBタイプ、VIB-Aタイプのどちらですか？
VIB-Aタイプ

VIBタイプVIB-Aタイプ

VIBタイプパターン A

P.25 参照パターン C

P.27 参照

この制御パターンは使用できません（パターン D-1 P.28 参照）

VIB-Aタイプ

VIBタイプパターン A

P.25 参照

VIB-Aタイプ

VIBタイプパターン C

P.27 参照

この制御パターンは使用できません（パターン D-2 P.28 参照）- 24 -

加湿器本体内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについてパターン B

P.26 参照

ヒューミ付
リモコン

ヒューミ付リモコンによる各種設定

外部
ヒューミ

運転動作

どのヒューミディスタットで加湿器を制御しますか？

出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

1 グループに VIB-Aタイプは何台ありますか？

リモコンスイッチ 外部信号 外部機器との 外部指令信号入力に複数台

9-2 VIB-A タイプ内蔵ヒューミディスタットを無効化する
制御グループ パターン A
下記の計装パターンの何れかで施工する場合は、VIB-A タイプ内蔵ヒューミディスタットを無効化する必要があります。
※図中の〇は湿度検知するヒューミディスタット、×は使用しないヒューミディスタットを表します。
VIB2700
または VIB5200

VIB2700A
または VIB5200A

VIB2700
または VIB5200

⿟ VIB タイプ（複数台）と VIB-A タイプ（1 台）を標準リモコンスイッ

①

②

⑩

チでグループ運転させる組合せで、客先ご用意の外部ヒューミ

HS

ディスタットを VIB タイプに接続して使用する。

はじめに標準リモコンスイッチ

外部ヒューミ

初期設定
出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

リモコンスイッチ 外部信号 外部機器との 外部指令信号入力に

VIB2700
または VIB5200

VIB2700A
または VIB5200A

VIB2700A
または VIB5200A

①

②

⑩

HS

⿟ VIB タイプ（複数台）と VIB-A タイプ（複数台）を標準リモコンス

イッチでグループ運転させる組合せで、客先ご用意の外部ヒュー
ミディスタットを VIB タイプに接続して使用する。

HS

標準リモコンスイッチ

外部ヒューミVIB2700A
または VIB5200A

VIB2700A
または VIB5200A

VIB2700A
または VIB5200A

①

②

⑩

HS

HS

⿟ VIB-A タイプ（複数台）を標準リモコンスイッチでグループ運転

させる組合せで、1 台（任意）の内蔵ヒューミディスタットを有効（親機）にして使用する。

HS

標準リモコンスイッチ

運転動作

VIB2700A
または VIB5200A

VIB2700A
または VIB5200A

VIB2700
または VIB5200

①

②

⑩

HS

HS

⿟ VIB タイプと VIB-A タイプ（複数台）を標準リモコンスイッチでグループ運転させる組合せで、1 台（任意）の内蔵ヒューミディス
タットを有効（親機）にして使用する。

ヒューミ付リモコンによる各種設定

標準リモコンスイッチ

警告

ディップスイッチ切替作業は、
必ず漏電ブレーカを遮断してから行う

図 -11
ヒューミディスタットユニットのディップスイッチ（S1）通電したままの作業は感電の原因になります。

加湿器本体内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて

6

⿟ VIB-A タイプ内蔵ヒューミディスタットを無効化する。

1 加湿器の元電源を OFF にします。
2 ヒューミディスタットユニットのディップスイッチ 4 番ピン、
5 番ピンを ON にする（図 -11）。
3 加湿器の元電源を ON にします。

5

4

3

2

1
OFF
ON

※ヒューミディスタットユニットの位置
は P.4 図 -2 参照- 25 -

9-3 ヒューミ付リモコンで湿度検知するヒューミディスタットを選択する
制御グループ パターン B
下記の計装パターンの何れかで施工する場合は、ヒューミ付リモコンで湿度検知するヒューミディスタットを選択する設定が必要になります（出荷時設定では「ヒューミ付リモコンで湿度検知」
するに設定されています）。
※図中の〇は湿度検知するヒューミディスタット、×は使用しないヒューミディスタットを表します。
VIB2700
または VIB5200

VIB2700
または VIB5200

VIB2700
または VIB5200

①

②

⑩

⿟ VIB タイプ（複数台）をヒューミ付リモコンでグループ運転させる

組合せで、外部ヒューミを使用する。
⇒下記1 ～3 の手順を参照し、設定を行う。

はじめにヒューミ付リモコンVIB2700
または VIB5200

①

②

⑩

HS

⿟ VIB タイプ（複数台）と VIB-A タイプ（1 台）台）をヒューミ付リモコンでグループ運転させる組合せで、VIB-A タイプの内蔵ヒューミ
ディスタットを使用する。
⇒下記1 ～3 の手順を参照し、設定を行う。

ヒューミ付リモコン⿟ ヒューミ付リモコンで湿度検知するヒューミディスタット

図 -12を選択する。

あることを確認し、電源表示灯が点

1 電源表示灯が消灯していることを確認後、電源表示灯が点灯

灯（緑）するまでサイドスイッチ※（緑）するまでサイドスイッチを長押しします（３秒程度、図を長押しする（３秒程度）-12 ①）。

② 強 / 弱切 替 ボタンを押し、2 強 / 弱切替ボタンを押し、
弱表示灯を
「点灯」
または
「消灯」
させ
湿度検知するヒューミディスタットを選択します（図 -12 ②）。

弱表示灯を点灯させる

・VIB-A タイプ内蔵ヒューミディスタット
・客先ご用意の外部ヒューミディスタット

③ サイドスイッチを 2 回押す※サイドスイッチはピンホール内部にス
イッチがありますので、ペン先などで・ヒューミ付リモコンのヒューミディスタット
消灯（出荷時設定）押して設定してください。

運転動作

設定確認/設定/初期化

ヒューミディスタットの切替における弱表示灯の点灯状態
点灯① 電源表示灯が消灯している状態で出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

VIB2700A
または VIB5200A

初期設定

VIB2700
または VIB5200

リモコンスイッチ 外部信号 外部機器との 外部指令信号入力に外部ヒューミヒューミ付リモコンによる各種設定

3 サイドスイッチを 2 回押します（図 -12 ③）。強表示灯が3 秒間点灯し、その後、強表示灯が消灯したら設定が保存され、完了です。

加湿器本体内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて- 26 -

9-4 VIB-A タイプ内蔵ヒューミディスタットを無効化し、ヒューミ付リモコンで湿度検知するヒューミディスタットを選択する
制御グループ パターン C
下記の計装パターンの何れかで施工する場合、VIB-A タイプ内蔵ヒューミディスタットを無効化し、さらにヒューミ付リモコンで湿度検知するヒューミディスタットを選択する設定が必要になります。
※図中の〇は湿度検知するヒューミディスタット、×は使用しないヒューミディスタットを表します。
VIB2700A
または VIB5200A

VIB2700A
または VIB5200A

VIB2700A
または VIB5200A

①

②

⑩

はじめに

HS

HS

⿟ VIB-A タイプ（複数台）をヒューミ付リモコンでグループ運転さタイプ（複数台）をヒューミ付リモコンでグループ運転させる組合せで、1 台（任意）の内蔵ヒューミディスタットを有効（親機）にして使用する。

HS⇒各種設定については、下記を参照し設定を行う。
ヒューミ付リモコン

初期設定
出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

リモコンスイッチ 外部信号 外部機器との 外部指令信号入力に

VIB2700
または VIB5200

VIB2700A
または VIB5200A

VIB2700
または VIB5200

①

②

⑩

HS

⿟ VIB タイプ（複数台）とVIB-A タイプ（1 台）台）をヒューミ付リモコンでグループ運転させる組合せで、客先ご用意の外部ヒューミディ
客先ご用意の外部ヒューミディ
スタットを
スタット
を VIB タイプに接続して使用する。
タイプに接続して使用する。
⇒各種設定については、下記を参照し設定を行う。

ヒューミ付リモコン外部ヒューミVIB2700
または VIB5200

VIB2700A
または VIB5200A

VIB2700A
または VIB5200A

①

②

⑩

HS

⿟ VIB-A タイプ（複数台）と VIB タイプ（1 台または複数台）をヒュー

ミ付リモコンでグループ運転させる組合せで、客先ご用意の
客先ご用意の外部
外部
ヒューミディスタットをヒューミディスタット
を VIB タイプに接続して使用する。
タイプに接続して使用する。

HS⇒各種設定については、下記を参照し設定を行う。
ヒューミ付リモコン外部ヒューミ

運転動作

警告

ディップスイッチ切替作業は、
必ず漏電ブレーカを遮断してから行う

図 -13
ヒューミディスタットユニットのディップスイッチ（S1）通電したままの作業は感電の原因になります。

6

⿟ VIB-A タイプ内蔵ヒューミディスタットを無効化する

ヒューミ付リモコンによる各種設定

1 加湿器の元電源を OFF にします。
2 ヒューミディスタットユニットのディップスイッチ 4 番ピン、
5 番ピンを ON にする（図 -13）。
3 加湿器の元電源を ON にします。

5

4

3

2

1
OFF
ON

※ヒューミディスタットユニットの位置
は P.4 図 -2 参照

⿟ ヒューミ付リモコンで湿度検知するヒューミディスタットを選択する

図 -14灯（緑）するまでサイドスイッチ※を長押しする（３秒程度）

ヒューミディスタットの切替における弱表示灯の点灯状態
点灯

・VIB-A タイプ内蔵ヒューミディスタット
・客先ご用意の外部ヒューミディスタット

消灯・ヒューミ付リモコンのヒューミディスタット
（出荷時設定）① 電源表示灯が消灯している状態であることを確認し、電源表示灯が点② 強 / 弱切 替 ボタンを押し、弱表示灯を点灯させる

設定確認/設定/初期化

加湿器本体内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて

1 電 源表示灯が消灯していることを確認後、電源表示灯が点灯（緑）するまでサイドスイッチを長押しします（３秒程度、
図 -14 ①）。
2 強 / 弱切替ボタンを押し、
弱表示灯を
「点灯」
または
「消灯」
させ
湿度検知するヒューミディスタットを選択します（図 -14 ②）。

3 サイドスイッチを 2 回押します（図 -14 ③）。強表示灯が 3 秒間
点灯し、
その後、
強表示灯が消灯したら設定が保存され、完了です。

③ サイドスイッチを 2 回押す※サイドスイッチはピンホール内部にス
イッチがありますので、ペン先などで押して設定してください。

- 27 -

9-5 使用できない制御パターン
制御グループ パターン D

この計装パターンでは、以下の理由から対応することができません※図中の〇は湿度検知するヒューミディスタット、×は使用しないヒューミディスタットを表します。

×D-1

不可 D-2

1 台または複数台の VIB-A タイプの内蔵ヒューミディスタットを無効にし、客先ご用意の外部ヒューミディスタットを VIB-A タイプに接続して湿度検知させる。
⿟ 機器構成加湿器 ：VIB2700A/VIB5200A
リモコン ：ヒューミ付リモコンまたは標準リモコンスイッチ

⿟ 湿度検知客先ご用意の外部ヒューミディスタットにて検知させる
VIB2700
または VIB5200

VIB2700A
または VIB5200A

HS

HS

L1,L2

HS

L1,L2

客先ご用意の外部ヒューミディスタット

VIB2700A
または VIB5200A

客先ご用意の外部ヒューミディスタット

同一制御グループで、複数台の VIB-A タイプの内蔵ヒューミディスタットに湿度検知させる。
⿟ 機器構成加湿器 ：VIB2700A/VIB5200A 複数台
リモコン ：ヒューミ付リモコンまたは標準リモコンスイッチ

⿟ 湿度検知複数台の VIB-A タイプ内蔵ヒューミディスタットで検知させる

VIB2700A
または VIB5200A

HS

このパターンで結線した場合

HS

VIB2700
または VIB5200

⿟ 機器構成加湿器 ：VIB2700/VIB5200、VIB2700A/VIB5200A
リモコン ：ヒューミ付リモコンまたは標準リモコンスイッチ

⿟ 湿度検知VIB-A タイプ内蔵ヒューミディスタット、および客先ご用意の外部ヒューミディスタットで検知させる

VIB2700A
または VIB5200A
HS

標準リモコンスイッチ
またはヒューミ付リモコンこのパターンで結線した場合▪どちらかのヒューミディスタットが ON になることで全加湿器が加湿運転となります。
▪全加湿器のヒューミディスタットが OFF にならないと加湿運転は停止せず、加湿過多になります。

客先ご用意の外部ヒューミディスタット

- 28 -

加湿器本体内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて

L1,L2

湿度に対する運転状態が不一致となるため、使用できません。

ヒューミ付リモコンによる各種設定×

VIB タイプと VIB-A タイプの同一制御グループに、
客先ご用意の外部ヒューミディスタットを接続し、VIB-A タイプ内蔵ヒューミディスタットと客先ご用意の外部ヒューミディスタットに湿度検知させる。

運転動作▪どちらかのヒューミディスタットが ON になることで全加湿器が加湿運転となります。
▪全加湿器のヒューミディスタットが OFF にならないと加湿運転は停止せず、加湿過多になります。

標準リモコンスイッチ
またはヒューミ付リモコン不可 D-4

湿度に対する運転状態が不一致となるため、使用できません。

出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

×

不可 D-3

このパターンで結線した場合
客先ご用意の外部ヒューミディス
タットの状態（ON・OFF）に関わらず、全加湿器が運転しません。

初期設定

標準リモコンスイッチ
またはヒューミ付リモコンリモコンスイッチ 外部信号 外部機器との 外部指令信号入力に標準リモコンスイッチ
またはヒューミ付リモコンVIB-Aタイプの L1-L2 端
子は連動運転用端子のた め、客 先 ご 用 意 の 外 部
ヒューミディスタットは使用できません。

はじめに

VIB2700A
または VIB5200A

VIB2700A
または VIB5200A

MEMO.

- 29 -

- 30 -

本社営業本部 〒１６１-８５３１ 東京都新宿区中落合 3-15-15 ＷＭ本社ビル

TEL.０３-３９５４-１１０１●加湿器のメンテナンス、リニューアルに関するお問い合わせは、最寄りの各拠点へご連絡ください。
保守・サービス営業本部 〒１６１-８５３１ 東京都新宿区中落合 3-15-15 カスタマーセンター

TEL.０３-３９５４-１１１０

大 阪 支 店〒５４０-００２４ 大阪市中央区南新町１-１-２ タイムスビル

TEL.０６-４７９０-６６０６

名古屋営業所〒４６４-０858 名古屋市千種区千種 1-15-1 ルミナスセンタービル

TEL.０５２-７４５-３２７７

仙台営業所〒９８１-３１３3 仙台市泉区泉中央 3-27-7

TEL.０２２-７７２-８１２１

福岡営業所〒８１２-０００４ 福岡市博多区榎田 2-1-10

TEL.０９２-４７１-０３７１●業務用・産業用各種加湿器●流量管理システム機器／エアロＱシステム・カラムアイ

https://www.wetmaster.co.jp

5710-019501