滴下浸透気化式

グリッドてんまい加湿器 VCJ1501

施工要領書

施工業者様向けグリッド
天埋カセット型、滴下浸透気化式加湿器

®

施工要領書
もくじ
安全のために必ず守ること…………………………… P.1

1-1 梱包内容（付属品）の確認………………………………………… P.3
1-2 使用場所の制限について…………………………………………… P.4
1-3 使用条件の確認……………………………………………………… P.4
1-4 給水水質について…………………………………………………… P.4
1-5 客先ご用意の部材など……………………………………………… P.5【600 角 /640 角グリッド天井対応型】

2 施工
2-1 取付…………………………………………………………………… P.6
2-2 給排水配管………………………………………………………… P.12
2-3 電気配線…………………………………………………………… P.16

P.18
P.19
P.20
P.21
P.22

設定要領書
加湿器運転のために必要な設定手順や、出荷時設定から変更を行う
場合の手順について記載しています。

試運転作業要領書

取扱説明書

施工およびリモコンス
運 転 動 作、運 転 管 理、
イッチ初期設定完了後、 一般保守要領など、加加湿器が正常に作動す 湿器の取り扱いについるかの試運転手順につ て記載しています。
いて記載しています。

⿟ 本製品は給水装置の性能基準適合品（第三者認証品：（一財）電気安全環境研究所）で、水道管への直接連結が可能です。
給水装置の第三者認証について
水道法第 16 条に基づく給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に対し、給水器具等の認証機関である一般財団法人 電気安全環
境研究所（JET）で耐圧性能、水撃限界性能、逆流防止性能、負圧破壊性能などの性能基準への適合確認および生産工場の品質管理体制等の確認を行って認証を取得し、加湿器本体銘板に認証マークを表示しています。

2211 ①仕様

P.23
4-2 ヒューミ付リモコン… …………………………………………… P.23

各種図面⿟ このたびはウエットマスター滴下浸透気化式加湿器をご採
3 各種図面
用いただき、まことにありがとうございます。
VCJ1501 結線要領図… ……………………………………………
⿟ この施工要領書には加湿器本体の取付、給排水接続、電気
VCJ1501（ヒューミ付リモコン付属）結線要領図… ……………
配線（計装）など、加湿器の施工に関する説明、安全につ
VCJ1501 結線参考図… ……………………………………………
いての注意事項などを記載しています。この製品の性能・VCJ1501（ヒューミ付リモコン付属）結線参考図… ……………
機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、作業
VCJ1501（共通）結線参考図………………………………………
の前に必ずお読みいただき、正しい施工を行ってください。
⿟ 本書の内容以外に関する説明は下記を参照し、該当するド 4 仕様
キュメントをご確認ください。
4-1 加湿器本体…………………………………………………………

施工

WM-VCJ1501

施工前の確認事項

1 施工前の確認事項

安全のために必ず守ること⿟ この「安全のために必ず守ること」をよくお読みの上、取り扱ってください。
⿟ ここに記載した注意事項は、安全に関する重大な内容です。必ず守ってください。
⿟ 誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告

誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡、重症を負う可能性があるもの

注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が軽傷を負う可能性や物的損害の発生に結びつくもの

⿟ 図記号の意味は以下のとおりです。
必ず守る

絶対しない

濡手禁止

触らない

絶対に濡れた手で触らない

水濡禁止

絶対に水に濡らさない

警告
取付工事は製品添付の説明書類に従って
確実に行う
必ず守る

加湿器元電源には、必ず加湿器専用の漏電ブレーカを取り付ける取付工事に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。

必ず守る

定格電圧、制御容量範囲内で使用する取付工事は、専門業者に依頼する
必ず守る取付工事に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。

必ず守る

高さが２メートル以上の箇所で作業を行うときは、適正な足場を確保し安全帯を使用する等、墜落による作業者の危険を防止するための措置を講じてください。

必ず守る

必ず守る

取付には製品を支持する揚重機等を使用し、作業者の危険を防止するための措置を講じてください。

強度が不足している場合は、落下や転倒等による事故の原因になります。

必ず守る

やけど・けがの原因になります。

電気・電子機器等、濡れて困る物の上に加湿器を設置しない

工事部材は付属品および指定の部材を
使用する
必ず守る

適切な保護具、器具を使用しない場合、感電の原因になります。

作業時は、けが防止のため保護用手袋を着用する

取付は、質量に十分耐える所に確実に行う
必ず守る

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

活線作業を行う際は、絶縁用保護具を着用するか、活線作業用器具を使用する製品の大きさ、重さに注意する
必ず守る

誤った電源で使用すると感電・火災などの原因になります。

アース接続（D 種接地工事）を必ず行う

高所作業時の安全を確保する
必ず守る

漏電ブレーカが取り付けられていないと、感電の原因になります。

絶対しない 漏電火災や事故の原因になります。

寸法や材質等の適合しない部材を使用すると、落下・水もれ・
感電・火災などの原因になります。

改造はしない電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内線規定」
および製品添付の説明書類に従って施工する
必ず守る

必ず守る

絶対しない

電源回路要領不足や取付不備があると感電・火災の原因にな
ります。

水濡禁止

電気配線は所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する

故障や水もれ・感電・火災の原因になります。

加湿器本体・リモコンスイッチに水、液体をかけないこと
ショート・漏電・感電・事故・発煙・火災の原因になります。

濡れた手で電気部品に触ったり、スイッチ・ボタンを操作しない
濡手禁止

接続や固定が不完全な場合は、発煙、火災の原因になります。

感電・事故・発煙・火災の原因になります。

運転中および運転停止直後の電気部品に素手で触らない
触らない-1-

やけど・感電の原因になります。

注意
水道法、消防法等に規制される部材の取扱については、専門業者に依頼する
必ず守る

凍結の恐れがある地域では、必ず凍結防止工事を行う

正しい取り扱いがされない場合、法令違反になることがあります。

上水道直結の配管工事は、当該自治体（水道事業管理者）の認定水道工事業者が施工する
必ず守る

必ず守る

必ず守る

配管・減圧弁などが破裂し、水もれの原因になります。

必ず守る

給排水配管は、本書にしたがって確実に給水・排水するように配管し、結露が生じないよう断熱する

正しい施工がされない場合、水もれや、水質悪化の原因になります。

配管工事に不備があると水もれの原因になります。

製品の運搬は十分注意して行う
必ず守る

給水の水質は、水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水を使用する（上水道の使用を推奨）

原則二人以上で行ってください。ケガや落下による破損の原因になります。

移動できないものの上に加湿器を設置しない

水質が不適当な場合は、室内空気の汚れの原因になります。

絶対しない

-2-

後々のメンテナンスができなくなる恐れがあります。

1 施工前の確認事項
1-1 梱包内容（付属品）の確認● 標準品の梱包内容（付属品）は以下のとおりです。開封後は直ちに内容を確認してください。

梱包内容 / 部品名称

仕様など

形状

個数

A 本体梱包施工前の確認事項
施工
各種図面①加湿器本体（VCJ1501）

ドレン排水用ポンプ内蔵

1台②給水軟銅管

φ6.35×0.4 ｍ リングジョイント式、断熱材被覆付

1本③リングジョイント用断熱材

固定バンド 2 本付

2枚④給水接続継手

R1/2

1個⑤排水ホース

塩ビ φ20 ×φ150.2m ホースバンド 2 個付

1本

⑥排水継手

R1/2 ×φ16 ホース口

1個

⑦説明書類※

施工要領書、設定要領書、試運転作業要領書

各1冊※取扱説明書は環境負荷軽減を目的に、製品には同梱しておりません。Web サイトよりダウンロードまたは弊社宛ご請求ください。
B 化粧グリル梱包

仕様⑧化粧グリル（600 角または 640 角）⑨フィルタ

グリルパネル 1 個
グリル枠 1 個
取付ねじ（M4 × 50）4 本

１式

PP ハニカム

1枚（W546 × H225 × D8）

C リモコンスイッチ梱包⑩リモコンスイッチ－
標準リモコンスイッチ（VKRM-3）またはヒューミ付リモコン（HRM103）

1個
標準リモコンスイッチ またはヒューミ付リモコン

初期設定操作説明書⑪初期設定操作説明書

－

1部

-3-

1-2 使用場所の制限について
⿟滴下浸透気化式加湿器は、下記のような現場では使用できないことがありますので、事前に当社宛お問い合わせください。
＊通気、設置場所に腐食性ガスが予想される場合＊厨房、食品工場その他、通気に塩分やオイルミストを含むおそれのある場合＊機械工場など、通気に金属製の塵埃を含むおそれのある場合＊病院などの特殊空調

1-3 使用条件の確認● 下記の使用条件などを満足していることを確認してください。

AC100V（50/60Hz 共用）

設置・保管時の本体周囲温湿度

5 ～ 40℃（凍結しないこと）、80％ RH 以下

吸込空気温度

5 ～ 30℃（天井内本体周囲温度との差 10℃以内のこと）＊加湿器吸込空気温度が 30℃以上になる場合は、弊社宛ご相談ください。

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水（下記参照）

給水圧力0.05 ～ 0.5MPa

給水温度

5 ～ 30℃

1-4 給水水質について

ン状シリカ濃度：30mgSiO ２/ℓ以下とされています。
ただし、上記基準を満たした水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。
また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでくだ
さい。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。

-4-

仕様

＊汚れの量は、水質や運転環境の様々な要因によって変化しますので定期的に監視し、汚れの質や量に応じた洗浄方法、洗浄サイクルを定めてください。水道法水質基準に準じている場合でも、全硬度、シリカ成分量などが多ければ、それだけ汚れやスケール成分の析出量も多くなる可能性があります。
参考として、（一社）日本冷凍空調工業会標準規格では「冷凍空調機器用冷却水水質基準（JRA-GL02-1994）」において、冷却水の補給水の水質についてスケールの傾向に影響を与える項目と基準は、pH（25℃）：6.8 ～ 8.0、導電率（25℃）：30mS/m 以下、酸消費量（pH4.8）：50mgCaCO ３/ℓ以下、全硬度：70mgCaCO ３/ℓ以下、カルシウム硬度：50mgCaCO ３/ℓ以下、イオ

各種図面

 湿モジュールは、使用によって汚れが堆積するため、加湿能力および加湿による気化冷却効果が徐々に低下します。
加
以下の点にご注意ください。

施工

⿟給水の水質は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください（上水道の使用を推奨します）。
本体内蔵のドレン排水用ポンプはレベルセンサ（電極ピン）により水位を検知するため、純水は使用できません。
また、軟水器を使用すると軟質のスケールが析出し、飛散することがありますので、軟水を供給しないでください。

施工前の確認事項

定格電源

1-5 客先ご用意の部材など
⿟付属品のほか、下記の客先ご用意の部材などを確認してください。また下記以外の部材については、現場の必要に応じて適宜ご用意く
ださい。
施工内容

加湿器本体取付

必要部材など注意事項▪加湿器本体の運転時質量は 600 角グリッド天井対応型の場合 32kg、640 角グリッド
吊ボルト用アンカー
天井対応型の場合 33kg です。荷重に充分に耐えられるだけの強度を確保してください。
吊ボルト・ナット▪ 吸込口、吹出口の位置、および加湿器本体周囲スペース（サービススペース）を確認し
大型角ワッシャ（M10 用）て施工してください。
▪施工後にもフラッシングが行えるように、必ずフラッシング用バルブをご用意ください。

施工前の確認事項

配管部材
給水配管

施工

加湿用給水配管は暖房加湿ではシーズンオフには通水がないため管内の腐食が発生しやす
く、また配管残留水の加湿器への流入防止の意味からも、施工当初に限らずフラッシングが必要になります。
▪ 本加湿器は給水器具等の認証品です（第三者認証品）。上水道直結の配管工事は、当該自治体（水道事業管理者）の認定水道工事業者が施工し、当該自治体（水道事業管理者）などで指定された給水配管材料をご使用ください。
▪ 給水配管の施工に配管シール剤を使用する場合、配管シール剤メーカーの取扱上の注意に準拠してお願いします。また、十分なシール剤乾燥時間を確保してください。塗布量が多かったり乾燥が不十分な状態で通水すると、シール剤が給水に混ざる形で加湿器本体内に流入することになり、加湿器内でのシール剤固化により故障の原因になります。
また、配管シール剤には有機溶剤成分が含まれているため、加湿器に流入した場合は構成部品に悪影響を及ぼすことがあります。加湿器への通水の前には、縦配管のフラッシ
ングのほか、加湿器給水配管管末のフラッシング用バルブ等から十分なフラッシングを実施し、フラッシング実施後の水が無色透明、無臭であることを確認してください。
▪保守点検作業のため、必ず加湿器 1 台に 1 個設けてください。

保温材▪配管結露防止のため、必ず施工してください。

配管部材▪付属の排水ホース、排水継手、ホースバンドを必ず使用してください。
▪横引き配管の場合、異径ソケットなどを使用し、配管径は 20A 以上としてください。また、必ず 1/100 以上の先下がり勾配とし、先端は大気開放としてください。
▪排水配管を立ち上げる場合、立ち上げ配管は塩ビ管（呼び径 13mm）またはホース（内径φ 15）を使用してください。また、立ち上げ以後の横引き配管は配管径 20A 以上とし、1/100 以上の先下がり勾配となるように施工してください。φ 19、20 の市販排水ホースをご使用の場合は P.15「図 -24 市販の排水ホースを使用して排水配管を立ち上げる
場合」をご確認ください。

保温材▪配管結露防止のため、必ず施工してください。

各種図面

給水サービス弁

排水配管

仕様▪リモコンスイッチの取り付けには JIS ボックス（JIS C 8340 適合品）が必要です。
▪下記の該当する組み合わせの各ページを参照し、誤配線や未配線のないように注意して確実に施工してください。
電気配線

各種配線材など

VCJ1501 と標準リモコンスイッチの組み合わせ
VCJ1501 とヒューミ付リモコンスイッチの組み合わせ

その他

天井面点検口

P.18「結線要領図」、P.20「結線参考図」

P.19「結線要領図」、P.21「結線参考図」▪加湿器本体配管側の天井面に必ず設けてください。

-5-

2 施工
2-1 取付
2-1-1 加湿器本体の取付改修工事などで天井面が施工済みの場合は本体取付金具など、T バーをよけながら加湿器本体を吊り込む必要があります。

注意

本体の重さに十分耐える所に確実に取り付ける強度不足や取付工事に不備があると、落下などによる事故の原因になります。

図 -1 本体周囲スペース

施工前の確認事項※加湿器本体は、必ず大型角ワッシャ（M10用）を使用してダブルナットで固定してください。

施工※加湿器本体は必ず水平に取り付けてください。
※加湿器配管側の天井パネル（１枚）が容易に外せるようにし、配管その他の障害物がないようにしてください。

各種図面※加湿器吹出空気は高湿度となるため、壁や障害物に直接あたると空気条件によっては結露する恐れがあります。
600角グリッド天井対応型の場合は、吹出側全面は1500mm以内、それ以外の加湿器周囲の600mm以内、640角グリッド天井対応型の場合は、吹出側全面は1500mm以内、それ以外の加湿器周囲の640mm以内にはパーテーションや障害物を設置しないでください。

図 -2 吊り込み寸法

⿟あらかじめ各ボルトにナットを通し、本体を吊り上げて仮止めします。水準器を使用して本体の水平を確認し、本締めしてください。
⿟本体は歪みのないように取り付けてください。本体が歪んでいると故障などの原因になることがあります。

（開 口）

4-M10吊ボルト

625（天井開口寸法）

585（天井開口寸法）

⿟加湿器本体を取り付ける位置に吊ボルトを取り付け、必ず大型
角ワッシャとダブルナットで固定してください。吊ボルトは耐震など必要に応じて揺れ止め用耐震支持部材にて補強してください。

580（吊ボルトピッチ）

⿟吊り込み高さは図 -3 を参照してください。

（開 口）

4-M10吊ボルト

図 -3 吊り込み高さ

80
加湿器本体

370

天井板位置
グリル枠位置-6-

60 ～ 7022.5

102.5 420（吊ボルトピッチ）102.5580（吊ボルトピッチ）

625（天井開口寸法）82.5 420（吊ボルトピッチ） 82.5
2.5

⿟吊ピッチは図 -1、図 -2 を参照してください。

【640角グリッド天井対応型】

585（天井開口寸法）22.5【600角グリッド天井対応型】

2.5配
⿟加湿器配管側の天井パネル（１枚）が容易に外せるようにし、管その他の障害物がないようにしてください。

仕様⿟図 -1の本体周囲スペースが確保できることを確認してください。

2-1-2 化粧グリルの取付
⿟化粧グリルは、本体の取付、給排水配管、電気配線の後、取り付けます。
⿟化粧グリルは、図 -4 のようにグリル枠とグリルパネルで構成されています。
①図 -4 を参照し、加湿器本体の４つ角のうち 2 箇所に取付ねじを 20 ～ 30mm 程度残して仮止めします。必ず図と同じ位置の２箇所にねじを仮止めしてください。
②グリル枠を加湿器本体へ取り付ける前に、ルーバーを内側へ開いた状態としてください（図 -5）。
図 -4 化粧グリルの構成

図 -5 ルーバー位置の調整

ルーバーを内側に開く

加湿器本体

施工前の確認事項

25～30mm
残して
仮止め

取付ねじ
仮止め

取付ねじ
仮止め

化粧グリル

ルーバー

グリル枠
グリルパネル

施工
各種図面③作業①で仮止めした取付ねじ 2 箇所にグリル枠のだるま穴を差し込みます（図 -6）。差し込んだ取付ねじがだるま穴から外れない位
置までグリル枠をスライドさせ、加湿器本体とグリルの位置を調整してください（図 -7）。

注意

グリル枠を正しい向きで取り付ける
グリル枠外側に貼られた「ファン・電装部側」のステッカー（図 -6 A 部）を確認し、正しい向きで取り付けてください。

仕様

図 -6 グリル枠の取付①

図 -7 グリル枠位置の調整
電装部

全体図

だるま穴部分拡大図

ファン

グリル枠をスライド

グリル枠をスライド

グリル枠の位置を本体外形に合わせてください
A部

だるま穴
A部：貼付ステッカー

取付ねじが外れない
位置までスライドしてください

ファン・電装部側-7-

④グリル枠の残りの 2 箇所の長穴部へ取付ねじを差し込み、本体へ取り付けます（図 -8）。
⑤取付ねじ 4 本（P.7 の作業①で仮止めした 2 本と作業④で長穴部へ取り付けた 2 本）をグリル枠と天井面が平行になる位置まで締めこみます（図 -9）。グリル枠と天井面が合わない場合は本体の取付位置やグリルの取付位置を再度調整してください。
図 -8 グリル枠の取付②

図 -9 グリル枠と天井面の調整

グリル枠

天井面

天井面

グリル枠と天井面が平行になるまで、取付ビスを締め込んでください

締めすぎ厳禁注意

ねじを締めすぎると、グリル枠が破損したり、変形の原因となります。特に電動工具をご使用の場合は締めすぎにご注意ください。

⑥加湿器本体内部の左右 2 箇所に取り付けられているグリル枠落下防止金具の連結用ねじを外し（図 -10 ①）、
固定ねじを緩めます（図 -10 ②）。

施工⑦グリル枠落下防止金具を下げます（図 -10 ③）。
⑧固定ねじを締め込み、連結用ねじで本体とグリル枠を連結します（図 -10 ④）。

施工前の確認事項

長穴部

図 -10 グリル枠落下防止金具の取付※連結用ねじ、固定ねじの締付トルクは 1.0N・m 程度としてください。

各種図面

グリル枠落下防止金具

グリル枠を連結⑨ P.7 の作業②で開いたルーバーを図 -11 のルーバー位置まで戻します。
⑩フィルタの取っ手がついた面を下側にして、レールに沿ってフィルタを差し込みます（図 -11 ①）。取付金具 A 側（図 -11 ②）に押し当てながら取付金具 B にフィルタの取っ手を差し込みます（図 -11 ③）。フィルタ取付後は、フィルタが取付金具 A・B に差し込まれて固定されていることを確認してください。
図 -11 フィルタの取付
取っ手

フィルタ

① レール

ルーバー

② 取付金具A-8-③ 取付金具B仕様④ 固定ねじを締め込み、① 連結用ねじを外す ② 固定ねじを緩める ③ グリル枠落下防止金具を下げる
連結用ねじで加湿器本体と⑪グリル枠のファン側にあるグリルパネル取付用の軸（左右２箇所）へグリルパネルを引っ掛け、取り付けます（図 -12 ①）。取付後、グ
リルパネル落下防止金具（左右２箇所）を図 -12 ②の方向へスライドし、固定状態としてください。

グリル枠およびグリルパネル落下防止金具を必ず取り付ける

注意

取り付けなかった場合、グリル枠落下事故の原因となります。

グリルパネル落下防止金具固定ねじには、インパクトドライバを使用しない
インパクトドライバを使用した場合、破損の原因となります。

図 -12 グリルパネルの取付※グリルパネル落下防止金具固定ねじの締付トルクは 1.0N・m 程度としてください。

グリルパネル
落下防止金具（固定状態）

グリルパネル取付用の軸施工前の確認事項①②
グリルパネル施工

グリルパネル落下防止金具（固定解除状態）⑫図 -13 のように、吹出側を一度上方に押し上げた状態のま
まファン側へスライドさせ、グリルパネルを閉じてください。

グリルパネル落下防止金具固定ねじ

図 -13 グリルパネルの閉じ方

各種図面② ファン側の方向へ

仕様

スライド

吹出側

① グリルパネルを押し上げる
グリルパネル引っ掛け部-9-2-1-3 リモコンスイッチの取付と配線要領
⿟リモコンスイッチは必ずご使用ください。リモコンスイッチを使用しないと運転できません。
⿟リモコンスイッチ取付にあたって、JIS ボックスをご用意ください（JIS C 8340 適合品、
ピッチ 83.5mm、
客先ご用意）。
⿟リモコンスイッチの取付と配線終了後はリモコンスイッチ初期設定を行ってください（別冊の設定要領書を参照）。
図 -14 リモコンスイッチケースの開け方
上ケース

下ケース
2 ヶ所

WM-HRM103

マイナスドライバを差し込んで軽くねじる

ケースの損傷に注意 モコンスイッチケースを開ける際は、マイナス
リ
ドライバの先にウエスを挟むなどの養生を行い、ケースの破損に注意してください。

基板の損傷に注意 モコンスイッチ基板は上ケースに付いていまリす。ドライバ等で基板を傷つけないように注意してください。

注意

施工前の確認事項

基板の短絡に注意
基板にゴミあるいは水分などが付着しないように注意してください。

施工①リ モコンスイッチ下面の凹部に、マイナスドライバを差し込ん
で軽くねじり（2 箇所）、上ケースを外してください（図 -14）。
②壁面の JIS ボックスに下ケースを取り付けます。
▪取付用のネジは JIS ボックスに合わ
図 -15
せて現地でご手配ください。
▪ヒューミ付リモコンの場合、リモコ
50mm以上
ンスイッチのサイドスイッチ操作と湿度検知に影響するため、壁面へ取り付ける際は左側面から 50mm の空間を空けてください（図 -15）。
③配 線引込穴から配線を引き込み、リモコンスイッチ基板の端子に接続します（図 -16）。
▪線材は 0.5 ～ 0.75mm2 のシース付きビニルコードまたはケーブルをご使用ください（客先ご用意）。
▪配線は M3 ねじ用裸丸端子を使用し、リモコンスイッチ基板の端子 C1、C2 に配線し、C1、C2 が接触しないように取回してください。また、端子台が破損しますので、インパクトドラ
イバで締め付けないでください。
▪リ モコンスイッチ基板の端子 C1、C2 と加湿器本体の端子
C1、C2 を接続してください（C1 と C2 の極性はありません）。
▪露出配線を行う場合は、P.11 図 -17 をご参照ください。
④配線を挟まないように注意してリモコンスイッチケースを元通
り閉じてください。

※イラストは標準リモコンスイッチで表していますが、ヒューミ付リモコンの場合も同様です。

各種図面

図 -16 リモコンスイッチの取付と配線要領
標準リモコンスイッチの場合
下ケース（JIS ボックスに取付）

取付穴φ5×10
リモコン基板

配線引込穴（15×15）
取付穴φ4.5

端子C1、C2
2

リモコン配線 2 心 0.5 ～ 0.75mm
M3 裸丸端子（客先ご用意）

ヒューミ付リモコンの場合
下ケース（JIS ボックスに取付）

上ケース

取付穴φ5×10
リモコン基板

取付穴φ4.5

端子C1、C2
2

リモコン配線 2 心 0.5 ～ 0.75mm
M3 裸丸端子（客先ご用意）- 10 -

配線引込穴（15×15）

仕様

上ケース

図 -17 露出配線を行う場合
配線方向は P.10 の後方引き込みの他に、下記の方法で下方引き込みまたは上方引き込みとすることが出来ます。
①配線方向にあわせてニッパなどで上ケースの薄肉部を切り取り、ヤスリなどでバリをとってください。
その際、ケースを割らないように注意して作業してください。
②配線の引き込み方向にあわせてリモコンスイッチケース内に入るケーブルのシース部をむき、下図のように配線を回してください。
③配線を挟まないように注意して、壁面に取り付けた下ケースに上ケースをはめ合せてください。
また、露出配線は上ケースが外せるように注意して配線用モール（客先ご用意）などで処理してください。

【下方引き込みの場合】標準リモコンスイッチの場合
配線スペース
上ケース

リモコン基板

リモコン基板

施工前の確認事項

シース部をむいて、
配線スペースに配線を通す

配線用モール

下部をカットヒューミ付リモコンの場合
配線スペース施工

上ケース

リモコン基板

リモコン基板シース部をむいて、
配線スペースに配
線を通す

各種図面

WM-HRM103

配線用モール

下部をカット【上方引き込みの場合】仕様

標準リモコンスイッチの場合

配線用モール

上部をカット
配線スペース

シース部をむいて、
配線スペースに配
線を通す

上ケース

リモコン基板

リモコン基板ヒューミ付リモコンの場合配線用モール

上部をカット
配線スペース

シース部をむいて、
配線スペースに配
線を通す

上ケース

リモコン基板

リモコン基板WM-HRM103- 11 -

2-2 給排水配管
配管は必ず保温する
保温しないと結露による水もれの原因になります。

注意

上水道直結の配管工事は、当該自治体（水道事業管理者）の認定水道工事業者が施工する
本加湿器は給水器具等の認証品です（第三者認証品）。上水道直結の配管工事は、当該自治体（水道事業管理者）の認定水
道工事業者が施工し、当該自治体（水道事業管理者）などで指定された給水配管材料をご使用ください。

2-2-1 給水配管
⿟加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください（上水道の使用を推奨します）。飲料水の水質基準を満足した水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。
また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。
軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。

（付属）
給水
加湿器本体

フラッシング用バルブ

給水軟銅管（付属）※図中の破線部は客先ご用意となります。

施工※加湿器への給水配管には、給水サービス弁およびフラッ
シング用バルブをメンテナンス上、必ず設けてください。
図は一例です。現場の都合に応じてフラッシングが行えるように配管してください。
※加湿器の運転を長期休止する場合、点検などやむを得ず電源を OFF とする場合には、給水サービス弁を閉じるなど、万一の場合にも水が流れて水もれ事故にならないようにしてください。

給水接続継手

給水サービス弁施工前の確認事項

図 -18 給水配管要領

⿟ドレン排水用ポンプはレベルセンサ（電極ピン）により水位を検知して運転・停止しますので純水は使用できません。
⿟各加湿器ごとに給水サービス弁、フラッシング用バルブを点検口から手の届く場所に設置してください。
⿟配管の管末にはフラッシング用バルブやプラグを取り付けるなどして、施工後にもフラッシングが行えるように現場の都合に応じて配管してください。

各種図面

⿟配管に結露が生じないよう、必ず保温してください。

⿟フラッシング用バルブ後に配管を接続する場合、クロスコネクションとならないよう処置してください。

⿟給水軟銅管の接続はリングジョイント式です。図 -19 を参照して、水もれのないように確実に接続してください。客先配管との接続
は、付属の給水接続継手（R1/2）を使用します。

注意

軟銅管は継手部付近からの急な曲げ加工は行わない
水もれの原因になります。

図 -19 給水軟銅管の接続
断熱材

リングナット

軟銅管
真鍮リング（そろばん玉）継手

給※軟 銅 管 は、継 手 の 奥 ま で ま っ す ぐ に
しっかりと差し込み、必ず 2 本のレンチを使ってナットを締めてください（付属の給水接続継手側）。

真鍮リング（そろばん玉）※リングナットの締付トルクは 10N･m 程
度としてください。

水軟銅管

リングナット継手

⿟リングジョイント部分には、付属のリングジョイント用断熱材を巻き付け、バンドで固定してください。

- 12 -仕様

⿟給水配管と加湿器本体を接続する前には通水して必ずフラッシング（配管のブロー）を行い、配管内の汚れや異物が加湿器に流入しないようにしてください。

⿟給水配管の施工に配管シール剤を使用する場合、配管シール剤メーカーの取扱上の注意に準拠してお願いします。また、十分なシール剤乾燥時間を確保してください。塗布量が多かったり乾燥が不十分な状態で通水すると、シール剤が給水に混ざる形で加湿器本体内に流入することになり、加湿器内でのシール剤固化により故障の原因になります。また、配管シール剤には有機溶剤成分が含まれているため、加湿器に流入した場合は構成部品に悪影響を及ぼすことがあります。
加湿器への通水の前には、縦配管のフラッシングのほか、加湿器給水配管管末のフラッシング用バルブ等から十分なフラッシングを実施し、フラッシング実施後の水が無色透明、無臭であることを確認してください。
⿟フラッシング後は給水サービス弁が閉まっていることを確認してください。

2-2-2 排水配管

図 -20 排水配管の接続

⿟排水配管の接続は付属の排水ホース、排水継手、ホースバンドを必ず使用してください。

施工前の確認事項

⿟排水ホースは本体排水口および排水継手ホース口の根元までしっかり差し込んで、付属のホースバンドで差し込み中央部に固定してください（図 -20）。ホースバンドの締め付けトルク
は 1.5N･m 程度としてください。強く締めすぎるとホースバ
ンド、ホース、本体排水口破損による漏水の原因になります。
⿟排水口に排水ホースを接続する際は、排水ホースに有機溶剤（接着剤など）は使用しないでください。排水口が劣化し、不具合に至るおそれがあります。
⿟排水ホースには負荷が加わらないよう施工してください（図-21）。曲げたり・ねじったり・引っ張ると、漏水の原因になります。

排水継手（付属）（R1/2×φ16）
ホースバンド（付属）（締付トルク 1.5N・m）

加湿器本体

排水ホース（付属）（φ20×φ15、200mm）
本体排水口

図 -21 排水配管の禁止施工例

施工

⿟排水配管は排水口、排水ホースに荷重がかからないようにしてください。また、排水配管がたるまないように 1 ～ 1.5m 間隔で支持し、各加湿器ごとに単独に配管してください。
⿟排水配管は結露を防止するため保温処理を施してください。

各種図面

⿟排水配管途中に山越えやトラップを作らないように施工してください（図 -21）。排水不良の原因となります。また、配管途中にエア抜きは設けないでください。

仕様【横引き配管の場合】
⿟横引き配管の場合、異径ソケットなどを使用して 20A 以上とし、必ず 1/100 以上の先下がり勾配・大気開放としてください（図 -22）。

トラップ

山越え

加湿器本体

曲げ

10mm 以上
加湿器本体

⿟排水勾配が充分に取れない場合は、排水管を立ち上げて施工してください（P.14 図 -23 参照）。
図 -22 横引き配管の場合

1000～1500mm

排水継手（付属）吊金具など（客先ご用意）

排水ホース（付属）1以上

排水口

ホースバンド（付属）
加湿器本体

排水配管 20A以上（客先ご用意）100

異径ソケット
20A以上に拡大
排水
末端は大気開放とする
客先ご用意※排水配管を立ち上げる場合は、P.14 図 -23 をご参照ください。
- 13 -

【排水配管を立ち上げる場合】立ち上げ配管は指定の塩ビ管またはホースを使用し、垂直に施工する
正しく施工されない場合、水もれの原因になります。

注意

配管立ち上げ高さは 800mm 以下（天井面から 1,200mm 以下）とし、本体より水平方向に 300mm 以下で垂直に立ち上げる
規定以上に立ち上げた場合、ドレン排水用ポンプ停止時にドレン水の逆流による高水位警報発報や水もれなど不具合発生の原因になります。

排水配管を立ち上げる場合、空気だまりができないよう施工する
空気だまりができるとポコポコ音など異音の原因になります。

⿟排水配管を立ち上げる場合、立ち上げ配管は塩ビ管（呼び径 13mm）またはホース（内径φ15）を使用してください。使用しなかった
場合、排水量が減少し、排水不良となる原因になります。

⿟排水配管を立ち上げる場合、空気だまりができないよう排水ホースは水平もしくは若干の上り勾配（1/100 程度）
を付け、
排水ホース
に折れや潰れがないようにしてください。空気だまりができるとポコポコ音など異音の原因になります。
⿟立ち上げ以後の横引き配管は異径ソケットなどを使用して 20A 以上とし、必ず 1/100 以上の先下がり勾配・大気開放としてください。
図 -23 立ち上げ配管の場合

1以上

100

各種図面

800mm以下
1000～1500mm
1200mm以下

異径ソケット

呼び径13mm（客先ご用意）排水継手（付属）ホースバンド（付属）

100

排水口
排水ホースは水平もしくは、先上がり勾配をつける
排水ホース
（付属）

- 14 -

1程度

排水
末端は大気開放とする
客先ご用意

仕様

20A以上に拡大
加湿器本体

施工

吊金具など（客先ご用意）

300mm以下

施工前の確認事項

⿟配管立ち上げ高さは 800mm 以下（天井面から 1,200mm 以下）とし、本体より水平方向に 300mm 以下で垂直に立ち上げてください。規定以上に立ち上げたり、斜めに立ち上げたりした場合、ドレンポンプ停止時にドレン水逆流による高水位警報発生や漏水などの原因になります。また排水ホースにトラップが生じた場合も、同様に高水位警報発生や漏水などの原因になります。

【市販の内径φ 19、φ 20 排水ホースを使用して排水配管を立ち上げる場合】

配管立ち上げ高さは 500mm 以下（天井面から 900mm 以下）とし、本体より水平方向に 300mm 以下で垂直に立ち上げる
規定以上に立ち上げた場合、ドレン排水用ポンプ停止時にドレン水の逆流による高水位警報発報や水もれなど不具合発生の原因になります。

注意

排水配管を立ち上げる場合、空気だまりができないよう施工する
空気だまりができるとポコポコ音など異音の原因になります。

⿟市販の内径φ 19、φ 20 のホースを使用する場合も配管立ち上げ高さは 500mm 以下（天井面から 900mm 以下）とし、本体より水平方向に 300mm 以下で垂直に立ち上げてください。規定以上に立ち上げたり、斜めに立ち上げたりした場合、ドレンポンプ停止時にドレン水逆流による高水位警報発生や漏水などの原因になります。また排水ホースにトラップが生じた場合も、同様に高水位警報発生や漏水などの原因になります。
⿟加湿器付属品と径が異なるホースと接続する場合は、塩ビ製給水栓用ソケットなどの市販品を使用して施工してください（図 -24）。

施工前の確認事項

⿟立ち上げ以後の横引き配管は異径ソケットなどを使用して 20A 以上とし、必ず 1/100 以上の先下がり勾配・大気開放としてください。
図 -24 市販の排水ホースを使用して排水配管を立ち上げる場合

客先ご用意

300mm以下

吊金具など（客先ご用意）施工

1以上

500mm以下

垂直に立ち上げる

1000～1500mm

900mm以下

各種図面

加湿器本体
斜め立ち上げ禁止仕様
ホースバンド（付属）排水継手（付属品）

塩ビ管

※接着不可

φ15

100

トラップ禁止φ16 R1/2

Rc1/2×20A 給水栓ソケット
排水ホース（付属品）※加湿器排水口の根本まで差し込める長さにカットしてください

ホースメーカーの施工要領に従ってください- 15 -

末端は大気開放とする

排水

2-3 電気配線
電気工事は、電気工事士が「電気設備に関する技術基準」「内線規定」および製品添付の説明書類に従って施工し、必ず専用回路とし、定格の電圧・ブレーカを使用する
電気回路容量不足や施工不備があると、感電、火災の原因になります。

各配線の接続部にケーブルの外力が加わらないように固定する
施工不備があると、感電、火災の原因になります。

警告

端子台への各配線接続には絶縁丸型端子（M4 ねじ用相当）を使用し、1P あたりの接続は 2 端子までとする
3 端子以上接続すると接触不良となり、発煙、火災の原因になります。

端子台に接続する絶縁丸型端子は、電線径に適合するものを使用する
適合しないものを使用すると線の抜けや接触不良を起こし、感電、火災の原因になります。

施工前の確認事項

アース接続（Ｄ種接地工事）を行う
アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。

端子台ねじは、締付トルク 0.5N・m で締め付ける

注意

インパクトドライバ等で締め付けた場合、端子台破損の原因になります。

規定の電源電圧を供給する

施工

供給電源は AC100V です。事前に供給電源の種類の確認と該当する端子が AC100V であることを確認し、適切な線材を使用してください。

電気配線作業時は P.8 図 -11、P.9 図 -12 を参照し、フィルタ及びグリルパネルを外して作業をしてください。
なお、作業終了後は元通りに戻してください。

⿟電気配線は客先ご用意となります。加湿器電源として専用回路を使用してください。
⿟現場の指示等をよくご確認のうえ、確実な電気工事をお願いします。配線にあたっては、
表 1 に該当する「結線要領図」「結線参考図」
を参照してください。使用する加湿器とリモコンスイッチの組み合わせにより配線が異なりますのでご注意ください。
⿟リモコンスイッチは必ずご使用ください。リモコンスイッチを使用しないと運転できません。リモコンスイッチ 1 個で加湿器本体
10 台まで同時制御を行うことができます。
⿟電源ラインを加湿器端子台で渡らせる場合は、端子台定格容量を超えないよう 10 台以下としてください。
⿟リモコンスイッチの配線は、P.10「2-1-3 リモコンスイッチの取付と配線要領」
を参照してください。
⿟リモコンスイッチ配線（リモコンスイッチ⇔本体 1）および本体渡り線（本体 1 ⇔本体 2…）の信号配線の総配線長は 100m 以内としてください。
⿟リモコンスイッチと加湿器本体とを結線した後、加湿器の運転前にはリモコンスイッチ初期設定が必要です。リモコンスイッチ初期
設定を行なわないと運転することが出来ません。別冊の設定要領書に従って設定してください。
⿟運転信号および警報信号を使用する場合は、別冊の設定要領書に従って設定してください。
⿟外部指令信号入力で発停を行う場合には、別冊の設定要領書に従って設定してください。グループを一括制御する場合は表 -1 に該当する「結線参考図」を参照し、結線してください。
⿟強電の電源ラインと弱電の信号ライン（C1,C2,L1,L2,4,5,6）は分けて配線してください。同一管路内に納めて配線すると、誤動作の原因になります。
⿟必ずアース接続（Ｄ種接地工事）を行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
表 -1 加湿器本体とリモコンスイッチの各組み合わせにおける各種図面の参照ページ
加湿器本体とリモコンスイッチの組み合わせ
リモコンスイッチ

VCJ1501、標準リモコンスイッチ

VCJ1501、ヒューミ付リモコン

結線要領図

P.18

P.19

結線参考図

P.20

P.21

- 16 -

仕様

⿟加湿器元電源には必ず漏電ブレーカを設けてください。漏電事故防止および保守点検作業時の安全のため必要です。

各種図面

2-3-1 共通事項

2-3-2 VCJ1501 と標準リモコンスイッチの組み合わせで使用する場合
⿟客先ご用意の外部ヒューミディスタットについては表 -2 を参照し、配線を行ってください。

表 -2 外部ヒューミディスタット有無における注意事項
外部ヒューミディスタットの有無

注意事項

外部ヒューミディスタットを 使用する場合
VCJ1501①

VCJ1501②

VCJ1501⑩標準リモコンスイッチ

施工前の確認事項

HS

客先ご用意の外部ヒューミディスタット

外部ヒューミディスタットを 使用しない場合
VCJ1501①▪1 つのリモコンスイッチで複数台制御する場合、ヒューミディスタッ
トを複数個使用して各加湿器を個別に制御することはできません。必ずヒューミディスタットとリモコンスイッチは 1 対 1 となるようにしてください。
▪ヒューミディスタットは湿度低下で接点が ON となる形式で、接点容量 100V・2A 以上のものをご用意ください。ヒューミディスタット
1 個で加湿器 10 台まで同時制御を行います。
▪ヒューミディスタットは、P.18「WM-VCJ1501 結線要領図」を参照し「加湿器本体 1」の端子 L1、L2（無電圧接点）に接続してください。
▪1 つのリモコンスイッチで複数台制御する場合でも端子 L1、L2 への接続は「加湿器本体 1」のみで全数の運転制御ができます。

VCJ1501②

VCJ1501⑩

施工▪ヒューミディスタットを使用しない場合、P.18「WM-VCJ1501 結線要領図」を参照し「加湿器本体 1」の端子 L1、L2 を短絡してくだ
さい。L1、L2 が短絡されない場合、加湿器は運転しません。
▪1 つのリモコンスイッチで複数台制御する場合でも端子 L1、L2 の短
絡は「加湿器本体 1」のみで全数の運転ができます。

各種図面

標準リモコンスイッチ仕様- 17 -

図 番

部品コード

ACIQSJ01701

2022／11／08

更新日

図面名称

施工前の確認事項

施工

各種図面

仕様

- 18 -

2022／06／28

作成日

VCJ

訂正回数
1

WM-VCJ1501
結線要領図

葉 別
１／１

3 各種図面

図 番

VCJ

部品コード
訂正回数
2

葉 別
１／１

WM-VCJ1501（ヒューミ付リモコン付属）
結線要領図

図面名称

ACIQSJ01702

2022／11／08

更新日

2022／06／28

作成日

施工前の確認事項

施工

各種図面

仕様

- 19 -

加湿器本体①

WM-VKRM-3
リモコンスイッチ(グループ2)

配線径90グループ
160グループ

200グループ

1.25mm2

1500m

140グループ

1000m

仕様

0.75mm2

総配線長115グループ

70グループ

2000m

各種図面

※外部指令信号入力の接点容量は、50グループまでの接続の場合1Ａ以上、100グループまで接続の場合1.5Ａ以上、200グループまで接続の場合3Ａ以上としてください。

一括制御できるグループ数

図 番

接続可能です。

部品コード

図面名称

VCJ

訂正回数
1

WM-VCJ1501
結線参考図（1）

グループの同時制御が可能となります。

ACIQSJ01703

2022／08／22

更新日

2022／06／28

作成日

2心

葉 別
１／１

※リモコンスイッチ１ヶで１グループ最大10台まで・加湿器本体①とリモコンスイッチとの接続のみで

WM-VKRM-3
リモコンスイッチ(グループ3)

必ず１グループに1つリモコンスイッチが必要です。リモコンスイッチ無しでの運転はできません。
外部指令信号入力は常時入力（２心×１本）または瞬時入力（３心×１本）、無電圧接点入力となり、各グループにおける加湿器本体①のみの結線となります。
※加湿器本体コントロールユニットのディップスイッチで常時入力または瞬時入力を選択してください。なお、出荷時は常時入力の設定となっています。

可能となります。

・加湿器本体①とリモコンスイッチとの接続のみでグループの同時制御が※リモコンスイッチ１ヶで１グループ最大10台まで接続可能です。

2心施工

外部指令信号線

加湿器本体⑩・リモコンスイッチ渡り線

加湿器本体①

グループ３

・外部指令信号入力の渡り線は不要です

加湿器本体⑩

グループ２

・リモコンスイッチ渡り線

加湿器本体②

グループ１

・外部指令信号入力の渡り線は不要です

WM-VKRM-3
リモコンスイッチ(グループ1)

加湿器本体①(常時接点または瞬時接点)

複数グループを外部指令信号入力（遠方発停）で一括制御する場合の結線例※外部指令信号線の配線径と総配線長から、接続可能な最大グループ数が変わります。
下表の「一括制御できるグループ数」を参照してください。

WM-VCJ1501

外部指令信号入力●てんまい加湿器

施工前の確認事項- 20 -

外部指令信号入力

加湿器本体①可能となります。

・加湿器本体①とリモコンスイッチとの接続のみでグループの同時制御が※リモコンスイッチ１ヶで１グループ最大10台まで接続可能です。

2心

配線径

90グループ
160グループ

200グループ

1.25mm2

1500m

140グループ

1000m

0.75mm2

総配線長※外部指令信号入力の接点容量は、50グループまでの接続の場合1Ａ以上、100グループまで接続の場合1.5Ａ以上、200グループまで接続の場合3Ａ以上としてください。

一括制御できるグループ数

115グループ

70グループ2000m

図 番で接続可能です。

部品コード
訂正回数
1

葉 別
１／１

WM-VCJ1501（ヒューミ付リモコン付属）
結線参考図（1）

図面名称

VCJ

グループの同時制御が可能となります。

・加湿器本体①とリモコンスイッチとの接続のみで

ACIQSJ01705

2022／08／22

更新日

2022／06／28

作成日

2心※リモコンスイッチ１ヶで１グループ最大10台まWM-HRM103
ヒューミ付リモコン(グループ3)

必ず１グループに1つリモコンスイッチが必要です。リモコンスイッチ無しでの運転はできません。
外部指令信号入力は常時入力（２心×１本）または瞬時入力（３心×１本）、無電圧接点入力となり、各グループにおける加湿器本体①のみの結線となります。
※加湿器本体コントロールユニットのディップスイッチで常時入力または瞬時入力を選択してください。なお、出荷時は常時入力の設定となっています。

外部指令信号線

加湿器本体⑩・リモコンスイッチ渡り線

WM-HRM103
ヒューミ付リモコン(グループ2)

加湿器本体①

グループ３

・外部指令信号入力の渡り線は不要です

加湿器本体⑩

グループ２

・リモコンスイッチ渡り線

加湿器本体②

グループ１※外部指令信号線の配線径と総配線長から、接続可能な最大グループ数が変わります。
下表の「一括制御できるグループ数」を参照してください。

・外部指令信号入力の渡り線は不要です

WM-HRM103
ヒューミ付リモコン(グループ1)

加湿器本体①(常時接点または瞬時接点)仕様

複数グループを外部指令信号入力（遠方発停）で一括制御する場合の結線例

各種図面

WM-VCJ1501

施工●てんまい加湿器

施工前の確認事項- 21 -

図 番

部品コード

図面名称

ACIQSJ01704

2022／06／28

更新日

2022／06／28

作成日

施工前の確認事項

施工

各種図面

仕様

- 22 訂正回数
0

VCJ
WM-VCJ1501
結線参考図（2）

葉 別
１／１

4 仕様
4-1 加湿器本体
機種・型式

滴下浸透気化式加湿器

型番・商品名

標準加湿能力VCJ 【600 角 /640 角グリッド天井対応型】

WM-VCJ1501「グリッドてんまい加湿器」
ファン強

1.5/1.5 kg/h（50/60Hz）

ファン弱

0.9/0.8 kg/h（50/60Hz）＊上記は、ファン強：吸込空気条件 23℃・40%RH、ファン強時
ファン弱：吸込空気条件 23℃・40%RH、ファン弱時の値です。
標準加湿能力は吸込空気条件により変化しますので、吸込空気条件が異なる場合は仕様書の加湿能力線図でご確認ください。

能力条件
運転音

ファン強

風量：460/460m3/h（50/60Hz）吸込空気温湿度：23℃・40％ RH

ファン弱

風量：260/240m3/h（50/60Hz）吸込空気温湿度：23℃・40％ RH

ファン強39/39dB（A）（50/60Hz）

ファン弱

28/23dB（A）（50/60Hz）

能力切替

リモコンスイッチ強・弱二段切替（二位置式ヒューミディスタット取付可）

定格電源

施工前の確認事項

定格消費電力AC100V  50/60Hz
ファン強

81/94W（ファン強、ドレン排水用ポンプ作動時、50/60Hz）

ファン弱

46/45W（ファン弱、ドレン排水用ポンプ作動時、50/60Hz）

化粧グリル

600 角グリッド天井対応型

化粧グリル色ホワイト（近似色 マンセル N9.5）

640 角グリッド天井対応型

運転時質量600 角グリッド天井対応型：32kg

リモコンスイッチケース色

ホワイト（近似色 マンセル N9.5）

ドレン排水用ポンプ能力

最大 0.9ℓ /min（最大揚程 800mm、天井面から 1,200mm の時）電圧許容範囲設置・保管条件

施工

使用条件

600 角グリッド天井対応型：33kg± 10％以内

各種図面

本体周囲温湿度

5 ～ 40℃（凍結しないこと） 80％ＲＨ以下

吸込空気温度

5 ～ 30℃（天井内本体周囲温度との差 10℃以内のこと）＊加湿器吸込空気温度が 30℃以上になる場合は、弊社宛ご相談ください。

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水※ 1

給水圧力、温度

0.05 ～ 0.5MPa、5 ～ 30℃

給水方式

間欠給水方式（TSS 制御）＊運転開始時は加湿モジュールの湿潤・洗い流しのためにファンを停止した状態で 10 分間連続給水を行い、その後間欠給水となりファンを運転させ加湿を行います。

給水量

間欠給水時（出荷時設定）：0.094ℓ /min ± 20％
連続給水時（最大）：0.188ℓ /min

給水

瞬間最大排水量仕様

安全保護機能約 0.9ℓ /min（ドレン排水用ポンプ始動時の瞬間流量）
1）ドレンパン高水位検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）
2）漏水検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）
3）給水電磁弁リーク検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）
4）ドレン排水用ポンプ排水異常検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）※ 1：P.4「1-4 給水水質について」参照

4-2 ヒューミ付リモコン機種・型式・型番

ヒューミ付リモコン

本体周囲温湿度

5 ～ 40℃（凍結しないこと） 30 ～ 90％ RH 以下（結露しないこと）＊当リモコンスイッチは室内専用です。室内に設置する場合においても、湯気、水しぶき、油などのかからない場所へ設置してください。

WM-HRM103

湿度設定範囲35 ～ 70％ RH＊出荷時のヒューミディスタット設定湿度は 40％ RH です。設定湿度はリモコンスイッチ操作により 5％単位で変更が可能です。

湿度設定ヒステリシス－ 5％ RH

リモコンケース色

ホワイト（近似色 マンセル 5Y9/0.5）

リモコンスイッチ初期設定

加湿器本体とリモコンスイッチの接続時にリモコンスイッチ初期設定（アドレスの設定）が必要となります。
＊リモコンスイッチのオートアドレス機能により当該リモコンに接続されている本体接続台数を認識、設定します（リモコンスイッチ操作と表示灯の点滅回数で接続台数が確認できます）。

〒161-8531 東京都新宿区中落合 3-15-15WM 本社ビル TEL.03-3954-1101 FAX.03-3952-4411
大阪支店 TEL.06-4790-6606

名古屋営業所 TEL.052-745-3277

仙台営業所 TEL022-772-8121

福岡営業所 TEL.092-471-0371

5710-021100- 23 -