EMIS 医療機関基本情報入力の手引き

医療機関基本情報入力の目的• 災害発生時、医療機関の機能維持に不可欠な施設用水及び燃料供給に関わる施設情報を事前にEMIS上に入力することによって、円滑な燃料供給体制を構築する。
また、災害時燃料供給において、燃料調整シートを作成し災害対策本部に供給要請を行うことから、医療機関の基本情報、施設情報（燃料調整シートの記入項目を反映）の情報提供が必要となる。

最低限入力していただきたい項目
1. 基本情報・機関名称、住所、施設管理者名、代表番号・災害時用電話番号１、災害時用電話番号２
・EMIS入力担当者１、EMIS入力担当者２
2. 施設情報
・施設用水関連
受水槽の有無及び容量（ｔ）、設置位置
高架水槽の有無及び容量（ｔ）、設置位置
平日・休日の使用量（平均値）（ｔ）
給水⾞停⾞位置から受水槽までの必要ホース⻑（ｍ）

最低限入力していただきたい項目
2. 施設情報・電気関連
電気主任技術者 氏名及び連絡先
契約受電電圧（ｖ）
1日の必要電気量 休日（Ｋｗｈ）又は最低限（Ｋｗｈ）
電源⾞から電気供給する場合の⾞両停⾞位置（可能であれば図面添付）

最低限入力していただきたい項目
2. 施設情報・自家用発電機関連
発電機の有無及び台数
各発電機の発電用量（KVA）
各発電機の燃料油種
各発電機で使用可能な燃料量（備蓄量）（KL）、稼働時間
燃料タンクの給油口規格 名称、口径、形式
燃料タンクの設置場所
燃料タンクまでの必要はホース⻑（ｍ）
・ライフラインに依存する医療機器の保有状況
人工呼吸装置、人工透析装置、保育器等の台数

入力内容についての確認方法
施設情報において、どういったデータや資料に基づいて入力を行えばよいのか不明な点について、具体的な参考例を示し、分かりやすく解説を行っていきます。

施設用水関連の参考例

・受水槽の有無及び容量（ｔ）、設置位置（地上・地下）
高架水槽の有無及び容量（ｔ）、設置位置（屋上・〇階）
まず、一定規模以上の施設においては、市町村などから供給される水道水を、受水槽に貯めてあと建物内に供給し使用される仕組みの場合が多いため、その場合、受水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるものを簡易専用水道（水道法第3条第7項、水道法施行令第2条）といい、簡易専用水道は、毎年1回以上定期に検査を受けます。
（水道法第34条の2第2項、水道法施行規則第56条）
詳しくは、添付資料の簡易専用水道の手引きをご参考下さい。

• 簡易専用水道設置届及び簡易水道検査資料

簡易専用水道設置届及び簡易水道検査結果の項目より、受水槽の有無容量（ｔ）、設置場所が確認できます。 簡易専用水道の適用外の施設の場合は次のページを参考にしてください。

設置場所

容量1㎥→1ｔ

• 医療機関建設時の書類等による確認

病院を建設する際の設計竣工図（A1size図面）の機器表を参考にする方法

容量
1㎥→1ｔ

設置場所

台数

施設用水関連の参考例

・平日・休日の使用量（平均値）（ｔ）
中央監視装置を設置している医療機関においては、監視装置の帳票出力機能を活用し、給水量の月報・日報データが確認可能のときは、そのデータを活用し、帳票等のデータ活用が不可能の場合は、各市町村からの水道料金納入済通知書等の使用水量（㎥）を入力する。その他日々のメーター検針記録での入力としてもよい。
（※井⼾水を上水に使用している施設においては、公共水道と井⼾水を合算した数値を入力すること。）
納入済通知書から入力を行う場合においては、平日の平均値は、年間の使用量が多い月の平均値を入力。また、休日の平均値は、年間の使用量が少ない月の平均値を入力する。

• 中央監視装置の帳票データを入力する場合

病院の設備機器の運転管理を行う中央監視装置の帳票システムにて確認。
月の使用量から、平日の平均及び休日の平均値を割り出しEMISへ入力。

中央監視装置

出力した帳票データ

帳票出力画面

帳票

月の使用量
1㎥→1ｔ

• 水道料金納入通知書

各契約している公共水道の料金納入済通知等を確認し、使用水量をその月の使用した日数で割った値をEMISへ入力
その際、納入済通知書から入力を行う場合においては、平日の平均値を年間の使用量が多い月の平均値を入力。
休日の平均値を年間の使用量が少ない月の平均値を入力。
月の使用量
1㎥→1ｔ

施設用水関連の参考例

・給水⾞停⾞位置から受水槽までの必要ホース⻑ （ｍ）
受水槽が設置されている箇所の近くで、給水⾞両が停⾞できる十分な駐⾞スペースから、受水槽給水口等までの距離。

受水槽
給水ホースの⻑さ

給水⾞

電気設備関連の参考例

・契約受電電圧（V）

電力会社との受電契約書類又は帳票データから入力

受電電圧

電気設備関連の参考例

・１日の必要電気量 休日（Kwh）又は最低限（Kwh）
中央監視装置を設置している医療機関においては、監視装置の帳票出力機能を活用し、電力量の月報・日報データが確認可能のときは、そのデータを活用し、帳票等もデータ活用が不可能の場合は、電力会社からの電気料金明細票等の使用電力量（Kwh）を入力する。その他日々のメーター検針記録での入力としてもよい。
（※自家用発電機も常時運転を行い電力供給している場合は、合算した数値を入力すること。）
電気料金明細票から入力する場合においては、契約種別により業務用電力Ⅱ型の場合：その他季の使用電力量を月の日数で割った値
業務用季時別の場合：夜間電力の使用量を日曜・祝祭日と平日夜間における総時間数で求めた値

• 中央監視装置の帳票データを入力する場合
中央監視装置

病院の設備機器の運転管理を行う中央監視装置の帳票システムにて確認。
月の使用量から、休日の平均値を割り出しEMISへ入力。

出力した帳票データ

帳票出力画面

帳票

月の使用量 休日平均の合算
Mwh=Kwh×１０³

• 電気料金明細票等から入力する場合
電力需給契約種別

電力会社からの電気料金明細票を確認し、使用電力量を契約種別ごとの算定方法で割った値をEMISへ入力
業務用電力Ⅱ型の場合：その他季の使用電力量を月の日数で割った値
業務用電力Ⅱ型の場合
夏季電気料金その他季電気料金と表示される

業務用季時別の場合：夜間電力の使用電力を日曜・祝祭日と平日夜間における総時間数で求めた値
業務用季時別の場合
夜間使用電力量Kwh÷日曜祝祭日と平日夜間における総時間数で求めた値

電気設備関連・電源⾞から電気供給する場合の⾞両停⾞位置（可能であれば図面添付）
受変電室が設置されている箇所の近くで、電源⾞が停⾞できる十分な駐⾞スペースから、受変電室内の高圧受電盤若しくは屋外に設置されている高圧受電キュービクル盤までの距離。

室内または屋外設置
高圧受電盤

電源ケーブルの⻑さ

電源⾞

自家用発電機設備関連の参考例

・発電機の有無及び台数 発電容量（KVA）
発電機の台数は、実際に設置されている台数を確認
発電容量は、発電機の認証票や設置届出書より確認

発電容量

受電電圧

消防提出書類の発電機設置届出書より確認

• 各発電機の燃料油種の確認方法
病院を建築する際の設計図書

機関製作仕様書または、危険物取扱所設置許可申請書（指定数量以上の取扱い施設）または、少量危険物貯蔵取扱所届出書（指定数量の1/5以上、指定数量未満の施設）により確認

燃料油種

• 各発電機で使用可能な燃料量（備蓄量）（KL）
設計竣工図及びタンク詳細図より確認

燃料タンク容量等記載• 各発電機で使用可能な燃料量（備蓄量）（KL）
危険物貯蔵所設置許可申請書（指定数量以上の取扱い施設）、少量危険物貯蔵取扱所届出書（指定数量の1/5以上、指定数量未満の施設）または、地下タンク等定期点検実施結果報告書により確認
燃料量
（備蓄量）

地下タンク２基

地下タンク１基当たりの備蓄量

• 稼働時間の確認方法
発電機が常に運転していない場合は、病院を建築する際の設計図書 機関製作仕様書の燃料消費率から算出する方法
発電機出力：650KW

燃料消費率：200ｇ/Kwh＝0.2Kg/Kwh

燃料油の比重

（A重油：0.85

0.85

燃料消費率から計算で算出する方法

軽油：0.83）における１日の燃料使用量
燃料消費率Kg/Kwh×発電機出力Kw
B＝燃料油の比重0.2×650＝＝152L/ｈ

0.85
よって１日の燃料使用量は152L/h×24h＝3648L（１台あたり）

実際の発電回路における電力負荷は、発電機定格の60％〜70％としている
燃料タンク備蓄量が30KLとした場合、30,000÷（7296×0.6）≒6.8約163.2時間稼働可能となる。

6日半

• 稼働時間の確認方法
常に発電機を運転している施設においては、中央監視装置の帳票データまたは危険物取扱所設置申請書等により確認

月の使用量の平均値でもよい

燃料計算書により最大取扱数量決定

最大数量の60％〜70％程度を入力

危険物取扱所設置許可申請書等でも確認可能• 燃料タンクの給油口規格

名称、口径、形式

病院を建築する際の設計図書により確認
給油口用
ワンタッチ式
３inカプラー用のアタッチメント

給油口の規格は多数あるためメーカー確認が必要

メーカー及び給油口型式

燃料タンクの付属設備に給油口記載あり※内外運輸所有のタンクローリーの燃料補給用の規格は、３inカプラー3inカプラー用のアタッチメントを備えておくと便利・地下燃料タンク
給油口のタイプ・給油口

外ネジタイプ

形式

タンクローリーの給油ホース側

外ネジ用アダプター

給油口ボックスタイプ

アダプター用キャップ

地下タンク直上給油タイプ

内ネジタイプ

内ネジ用アダプター

カムロック（ワンタッチ式）※タンク側の外ネジ又は内ネジ式にカムロック用アダプターが設置されているタイプ

• 給油口入力について（地下燃料タンク）

規格名称：説明資料で自施設に対応するタイプを選択し入力※各種図面にも記載されていますが、製造の際すべてJIS規格に基づいて製造されているため、不明の場合はJISを選択してください。

口径：給油口キョップ等に刻印されている数値をinで選択
１in＝25A（2.54ｃｍ）

2.5in＝65A（6.35ｃｍ）

1.5in＝32A（3.81ｃｍ）

3in＝80A（7.62ｃｍ）

形式：説明資料で自施設に対応するタイプを選択し入力

２in＝50A（5.08ｃｍ）

4in＝100A（10.16ｃｍ）

• 燃料小出し槽（燃料サービスタンク）タイプ

発電機設置場所近くに小型のタンクが設置されている施設に燃料補給するタイプ
タンク天板に注油口が設けられている
注油口の種類にはフランジタイプと配管キャップタイプがある（詳細は図面参照）
フランジタイプ
ブラインドフランジで閉じている
フランジタイプの口径は、フランジを外し内部口径を入力してください。
配管キャップタイプ
配管キャップタイプの口径は、配管の直径を入力してください• 給油口 入力について（燃料小出し槽）
規格名称：フランジタイプ
配管キャップタイプ

その他にフランジタイプと入力
その他に配管キャップタイプと入力※発電機関係下段のその他入力欄にガンタイプホースで給油と入力
口径：フランジタイプ
配管キャップタイプ
形式:フランジタイプ

配管キャップタイプ

フランジボルトを外しフランジを開けて内径を測定して入力

配管直径を入力
その他にフランジタイプと入力

キャップを取り外し配管が外ネジか内ネジか確認して入力• 燃料タンクの設置場所
病院を建築する際の設計図書により確認
竣工図の計画概要・配置図や許可申請書の添付図記載のタンク配置図

自家用発電機関連

・電源⾞から電気供給する場合の⾞両停⾞位置（可能であれば図面添付）
受変電室が設置されている箇所の近くで、電源⾞が停⾞できる十分な駐⾞スペースから、受変電室内の高圧受電盤若しくは屋外に設置されている高圧受電キュービクル盤までの距離。
室内または屋外設置
燃料タンク

燃料補給用ホースの⻑さ
タンクローリー