５型

全自動上向流式急速ろ過機

取扱説明書
型式
湧清水5型

ＩＷ−5−1目 次
はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
品質保証とサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
1 ６つの安全対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
・・・・・・・・・・・・・・・7
3 構造（各部名称および付属品）
4 据付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
場所選定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
用意するもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
基礎 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11●電気工事店の方へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125 配管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
吸水・放流位置の決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
吸水配管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
処理水配管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
排水配管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
6 運転方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
運転の前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
運転および停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
手動運転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22運転の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
寿命表示を初期状態にもどす ・・・・・・・・・・・・・・24
特に注意していただきたいこと ・・・・・・・・・・・・・24
7 “湧清水”に異常があったとき ・・・・・・・・・・・・・・26
お買い求めの店に相談される前に ・・・・・・・・・・・・26“湧清水”が停止したとき ・・・・・・・・・・・・・・・28
ポンプ水量（処理水量）が少ないとき ・・・・・・・・・29
排水口より水漏れがあるとき、または排水しないとき・・29
ろ材洗浄がおこらないとき、または洗浄頻度が極端に少ないとき ・・・・・・・・31
ろ材洗浄が頻繁におこるとき ・・・・・・・・・・・・・31
ろ材がもれるとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・32●こんなときには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
極寒地域では ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
池に薬品を入れるときには ・・・・・・・・・・・・・34
運転を停止するとき ・・・・・・・・・・・・・・・・34
植木を剪定するときは ・・・・・・・・・・・・・・・35
8 地水浄化のメカニズム ・・・・・・・・・・・・・・・・36
地水汚濁と浄化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
浄化および汚濁の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・37
湧清水の適応水量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
すぐにきれいにならないとき ・・・・・・・・・・・・・39
池に泡があらわれてお困りのとき ・・・・・・・・・・・39
アオコでお困りのとき ・・・・・・・・・・・・・・・・40
多量の長い藻でお困りのとき・・・・・・・・・・・・・40
日常の池の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41● “湧清水”のじょうずな使い方 ・・・・・・・・・・・・42
9 ろ材の交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
10 仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
11 消耗品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
12 湧清水製品の問い合わせについて・・・・・・・・・・・45

1

はじめに
このたびは、 観賞池用ろ過装置「湧清水」 をお買い上げいただきましてまことに
ありがとうございます。
安全に効率よくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、必要の都度読み返していただいて、本製品の能力、使用方法、使用上の注意事項などについて十分ご理解の上で、ご使用くださるようお願い申し上げます。
※特に、６つの安全対策については、『注意マーク』で表示しています。
怪我や事故を防止するうえでも、また 湧清水 を安全に効率よくお使いいただけ
るためにも、『注意マーク』で表示した安全対策を遵守するようお願い申し上げます。

品質保証とサービス
保証期間内（お買い上げ日より１年間）に正常なご使用状態において故障した場合には、無償で修理いたします。
しかし、使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障、または損傷など保証書記載の事項につきましては、修理費用を負担していただくことになります
ので、ご了承ください。
又、飼育魚の補償も含め機器の保証以外は対応致しかねますのでご了承願います。
当書裏面に「保証書」を添付しております。
保証、サービスを依頼されるときは、この保証書が必要ですので、必要項目を記入の上、大切に保管しておいてください。

2

その他① 観賞池用ろ過装置「湧清水」
は日本国内観賞池専用のろ過装置です。
他の目的（飲用、プール、工業用など）
地域
では使用しないでください。
② 湧清水の役割
湧清水は池水中の微少なゴミを取り除き、飼育魚の生育環境、観賞条件を守るために水質の維持、向上をおこなうことを主な目的にしています。
③「湧清水」
は淡水での使用を前提に製造されています。
海水、塩水など腐食性のある池での使用では耐久性などに問題があります。
十分注意をはらってください。
④「湧清水」
は万全の品質管理の元に製造をしておりますが、他の機械と同様に予測できない故障、部品の消耗等により異常な動作、不意の停止などが起こり得ます。
こうした場合でも飼育魚の最低限の生存環境が維持できるような設備を検討するようにしてください。
飼育魚にとっては、溶存酸素の確保が一番になりますので、ブロワ−、循環用ポンプなどを
「湧清水」
と併設する
ことをおすすめします。
⑤ 機器の故障、部品の消耗等による異常があった場合、修理、部品交換等は基本的に販売店が対応する体制となっています。
（部品の在庫保有年数は 8 年です。
よって各種仕様変更等が生じても 8 年はサポートしています。
）⑥ 製造上の原因により製品の不具合等が発生した場合、責任をもって修理調整をいたしますが、飼育魚の補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。
（通常の修理については保証条項に該当するもの以外はすべて有償になります）

3

１ 6つの安全対策
安全に対して、特に注意していただきたいことを「注意マーク」で表示しています。
怪我や事故を防止するためにも「6つの安全対策」は必ず守ってください。

1. 酸欠防止酸素

池水の酸素がなくなると魚は死亡します。
“湧清水”が故障して停止したときには、魚が酸素不足になります。
池水は、必ずエアーポンプなどで曝気を行っていてください。

注意マーク

2. 水位低下防止
水位

池水がなくなれば魚は死亡します。
ろ過機の吸水側配管には、必ず水位設定器を設けてください。
池水が減少したときには、魚が酸素不足になります。

注意マーク

必ずエアーポンプなどで曝気を行っていてください。

3. 感電防止
架台カバーを開けて点検・清掃するときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
濡れた手でコンセントや制御盤面のスイッチに触らないでください。
注意マーク

4

4. 挟まれ防止
電源プラグをコンセントから抜いて、ろ過機を点検してください。
特に、回転部（撹拌装置・モーターなどのVベルト・プーリー）に触れるときは注意してください。

注意マーク

5. 切り傷防止
汚水中には、有害な細菌（破傷風菌など）が生息している場合もあります。
排水弁・集水ノズルなどを清掃するときは、手や指を傷つけないように、ゴム長手袋を使用してく
ださい。
注意マーク

もしも、汚泥が手などに付着したときは、必ず、薬用石鹸でよく洗浄してください。

6. 転倒防止不安定な場所にろ過機を据え付けると、転倒して怪我をします。
“湧清水”を据え付けるときは、あらかじめ下の土を突き固めてから基礎台を設けてください。
基礎台を水平にしてから設置してください。
注意マーク

5

2特

長

●すべての操作は完全自動です。
ろ材目詰まりの検知、ろ材の洗浄、汚物の排出など操作はすべて自動で行われます。
●小さな機械で大きな能力。
ろ材に特殊な浮上粒子を採用したことにより、汚物の沈澱、排出が容易になり、最初のろ過能力がいつまでも失われません。
従来のこの種のろ過機に比べて大幅にろ過能力が向上しました。
●静かです。
低騒音型ポンプを使用していますので運転音は静かです。

●工程手順

6

①ろ過

池の水は “湧清水” を通っ②ろ材の洗浄●色揚げ条件を保ちます。
池の水をきれいにするだけでなく、水中の有害なアンモ
ニアや臭気を除去し、鯉の色揚げ条件を最高に保ちます。
●丈夫な機械です。
本体は強化樹脂製ですので、美観がいつまでも損なわれず、
また、ろ材の消耗が少なく、長期間使用できます。

ろ材に目詰まりが③汚物とろ材の分離

ろ材を洗浄すると、ろ材はきれいになって元て循環し、沈澱、ろ過、吸着などの起き、ろ過能力が落ちると、自動的作用を受けてきれいな水になります。

汚物は沈澱します。
にポンプが停止し、ろ材を洗浄します。 の位置に戻り、④洗浄汚水の排水

沈澱した汚物を排出して、
再びろ過を始めます。

3構

造（各部名称および付属品）

① 本
体
② 本
体
フ
③ ろ 材 支 持④ 架⑤ 架 台 カ バ
⑥ 処理水
⑦ 集 水 ノ ズ
⑧ 圧 力 ス イ ッ
⑨ 吸
水
⑩ ポ
ン
⑪ 撹 拌 モ ー タ
⑫ 排
水
⑬ 排
水
⑭ 制
御

槽
タ
板
台
ー
口
ル
チ
口
プ
ー
弁
口
盤

⑮ 開
閉
扉
⑯ 電 源 ケ ー ブ ル
⑰ ア
ー
ス
棒
⑱ ろ
材
⑲ 樹
脂
ろ
床
⑳ 水 位 設 定 器
ス ト レ ー ナ
吸排気管
ポンプ水抜きネジ
分 離 槽水抜きネジ
排 水 管 プ ッ シ ュ
集水ノズル取 外し工具
排 水 用 チ ー ズ

7

制御盤
①

③ ⑨ ⑤ ② ④ ⑧⑥ ⑦①保護スイッチ
・機器の保護として、電気の短絡過負荷を検知します。
②運転表示
・“湧清水”の運転状況を表示します。
③撹拌回数表示・撹拌回数の目安を表示します。
④工程表示
・現在の運転工程を表示します。
⑤洗浄経歴表示・前回、洗浄工程への移行が圧力スイッチにより入った事を表示します。
⑥停止／復帰スイッチ
・運転の停止と復帰運転のスイッチです。
⑦設定スイッチ
・ろ過時間設定のときに使用します。
⑧進行スイッチ・手動にてろ材洗浄や排水を行うときに使用します。
⑨リセットスイッチ・撹拌回数表示を初期状態にもどします。

8

4据

付

●高さによる場所選定■場所選定“湧清水”を据付けるときは、次のことに注意してください。
（1）
電源が届く位置を選んでください。
“湧清水”には 8ｍの電源ケーブルが付いています。
（2）
湿気の少ない所に据付けてください。
湿気の多い場所に据付けた場合には、漏電などの事故が起こりやすくなります。
また、雨水などで冠水する場所も避けてください。
（3）吸水・処理水・排水の各配管が行いやすい場所を選んでください。
（4）“湧清水” は、ポンプの吸水位置が必ず水面より上になるように据付けてください。
また、据付け位置が高すぎる場合には、揚水できないことがありますので、16 ペー
ジの値を参考にして据付け位置を選んでください。
（5）後日の点検・修理などに便利なように、“湧清水” の周囲には、障害物のない場所を選んでください。

雨水排水不良
水面

不良

漏電の恐れ

ポンプ吸水口水面

ポンプ吸水口が、水面より上にある●電源ケーブルの長さ8ｍ以下

電源コンセント

不良

高すぎる

不良

低すぎる

水面

9

●障害物による
場所選定

植木
壁
庭石

修理・点検困難

横引き管（左記以外）●吸水配管：VP管、
TS継手、サクションホース●処理水配管：VU管、DV継手●排水配管：VP管、
DV継手、サクションホース（2）
工 具●パイプカッター、または金切るノコ●塩ビ用接着剤●木槌、またはプラスチックハンマー●ドライバー（＋）
、大・小●ビニールテープ、カッター●トーチランプ
●水準器
（3）
その他
●基礎用材料：コンクリートブロック、
コンクリート、または鉄製架台●埋設配管用工具（埋設管施工のとき）●“湧清水”接続部継手

50cm

処理水口TSチーズ
TST50

排水口DVチーズ
DVDT30(付属品）

50cm

吸水口TSエルボ
TSL30
周囲50㎝あける■用意するもの（1）配管材料
本体接続部継手●吸水口：TSエルボ（水道用塩ビ継手）●処理水口：TSチーズ（水道用塩ビ継手）●排水口：DVチーズ（付属品）

10

表−1

配管口径
吸
処
排

水
理

水
水

ｍ

管

3 0 ／ｍ

管

5 0 ｍ
／ｍ

管

3 0 ／ｍ

ｍ

■設

置

■基

“湧清水”は、湿気の少ない安定した堅固な場所を選んで設置してください。
“湧清水”は、運転時、非常に重くなりますので、ご注意ください。 （表−2）
表−2
空運“湧清水”の重量

重
転

重

量

40㎏

量

125㎏

礎

“湧清水”は、転倒・漏電・冠水防止のために基礎台の上に設置してください。
基礎台の下の土固めを行い、型式にあった大きさの基礎を行ってください。
基礎は、コンクリートブロックやコンクリートを使用してください。
配管の都合上、または、
雨水で冠水する恐れのあるときは、「基礎台を高くする。」「鉄製架台を使用する。」などの対策を行ってください。

●基礎台の大きさ

●基礎

●鉄製架台
40cm以上山型鋼基礎台

土固めを行う11

●電気工事店の方へ“湧清水”は、経済産業省電気用品安全基準に適合した製品ですが、安全にご使用いただくために下記の項目を
お守りくださるようお願いいたします。
（1）
アースは必ず取りつけてください。
●取り付けは、法律で義務づけられており、工事は専門の電気工事士が行うことになっています。
●万一、電気の絶縁が悪くなったとき、感電の事故を防ぐことができますので、Ｄ種（第3種）接地工事の基準に従ってアース棒を埋設し、アース線を接続してください。
●ガス管にアース線を取り付けることは危険ですし、法律で禁じられています。
（2）
その他●工事や点検の場合は、必ず電源を切ってください。
●定期的にアース抵抗の測定を行うことをおすすめします。
●配線工事は、電気設備技術基準や、電力会社の内線規定に従って安全確実に行ってください。

湧清水

アース線
地面

アース棒

12

5配

管

■吸水・放流位置の決定
池水がすべて回流するよう、池の越流口、注水口および底抜き位置なども考慮しながら吸水位置と放流位置とを決定します。この位置の良し悪しが、池水の浄化に大きな影響を与えますので充分注意してください。

一般には、吸水位置と放流位置を1ヶ所ずつ設けますが、池の形状により各々の位置を2〜3ヶ所設けてください。
●吸水・放流位置の例●吸水・放流位置の決定

ゴミがにげる

吸水位置
放流位置
注水位置
越流位置

13

吸水位置は、池の最も深い所、ゴミが最も集まる所に設けます。
●吸水位置の決定

放流水口を滝、または水路に設けるときは、池水の水流が不充分となり、ゴミも1ヶ所に集まりにくくなります。
このようなときには、池水の流れを作るために、一部分枝放流水を池に導いてください。流れを作るために
ジェッター
（別売）
を使用すると有効です。

流れができず、ゴミが集まらない
ゴミをよく吸わない

ゴミがよく集まる所から吸う

底抜き口があるときは、そこから吸水することもできます。
放流水口は、水平にし、池水に流れをつけ、沈んでいるゴミが1ヶ所に集まるようにしてください。吸水は、そのゴミの集まる所より行ってください。
チーズ配管で分枝し滝にして一部放流●流れをつける放流水口

流れができにくく
ゴミが集まらない

14

流れをつけて、水平に放流しゴミを集める

流れをつけて、ゴミを集める

■吸水配管
吸水配管は、池までホース、またはパイプで行ってください。
パイプ配管の場合にも、“湧清水”の近辺の配管は、下図のようにホースを用いることによって、点検・修理時の作業が簡単になります。
また、“湧清水”との接続部は、後日の点検・修理のために絶対にのり付けしないで、水漏れがないように確実に差し込み、テーピングしてください。
吸込口先端には、小石などを吸い込まぬよう池底から5ｃｍ程浮かして、ストレーナ（付属品）
を必ず取り付けてください。ストレーナの口にテープを巻いて、
水道用継手
（TS
●“湧清水”と吸水配管

継手）に固く差し込むようにしてください。また、池深さの半分位の位置に渇水防止用の水位設定器（付属品）を必ず取り付けてください。下図のように、池近辺の配管途中で一部ホース配管することによって、ストレーナの掃除が容易に行えます。池の中でホース配管をするときは、鯉を傷つけることがありますので、
ホースバンドを用いないで接着するようにしてください。底抜き口から吸水する場合には、
ストレーナを池水深さの半分位の位置に取り付けてください。

●池と吸水配管

この部分だけはのり付厳禁●底抜き口からの吸水配管

ホース配管

ストレーナー

TSエルボ
TSL30

池水深さの半分

サクションホースストレーナー

池水深さの半分

のり付
のり付

水位設定器

5㎝程度浮かす
テープを巻いて固く差し込む15

“湧清水”とストレーナまでの横引き長さおよび池水面までの吸上げ高さの関係は、表−3を参考にしてください。これ以上になりますと標準揚水量より減少します。
表−3で示した値以上の場所に据付ける場合には、配管径を1サイズ大きくしてください。※

表−3

吸上げ高さと横引き管最大長さ
吸 上 げ 高 さ（ｍ） 0.5

1.0

1.5

横引き管最大長さ（ｍ）

4

2

7

●間違った吸水配管※）配管径を1サイズ大きくした場合の吸上げ高さと横引き管長さの関係は、
下表のようになります。
V P 3 0 →V P4 0

不良

水位設定器がついていない
ストレーナが掃除できない●吸上げ高さと横引き長さ
横引き長さ

吸上げ高さ

16

吸 上 げ 高 さ（ｍ） 0.5

1.0

1.5

横引き管最大長さ（ｍ） 25

15

3

■処理水配管
処理水口は2ヶ所ありますので、都合の良い方に取り替えてください。
（次ページ参照）
配管は、池までパイプを使用してください。“湧清水”との接続部分は、水道用チーズ継手を使用し、付属の吸排気管を取り付けてください。
（吸排気管は必ず設置してください。）
このとき“湧清水”とチーズ継手は、絶対に接着しないでください。
地面より浮いて配管される場合には、継手部分がはずれる
場合がありますので、必ずサポートを取り付けてください。
“湧清水”と放流位置との落差は、50cm以上必要です。落
差がないときは、基礎を高くしてください。

配管途中に空気だまりができないように配管してください。
空気だまりが避けられない配管では、空気のたまりやすい位置に空気抜きを設けてください。
●湧清水と処理水配管
のり付厳禁

TSチーズ
TST50

サポート

●処理水配管とサポート
50cm以上水漏れ●空気だまりと処理水配管
空気だまり

配管の重みで継手より水漏れ吸排気管（付属品）

空気抜き

サポートをする
50cm以上落差をとる
障害物を避けるか、除去する

空気抜きを設ける17

処理水口先端に“イシガキジェッター”（ 別売）を取り付ける場合には、配管の絞り部分をできるだけ短かくしてくだm
さい。
（“イシガキジェッター”の取り付け口径は、50／です。
）m●イシガキジェッターの取付方法

短かくする

処理水口取り替え手順（1）
樹脂ろ床を取り除く。
（2）
処理水導入管を取り除く。
（3）
処理水口および予備処理水口を取りはずす。
（4）
処理水口および予備処理水口の位置を交換し、確実に取り付ける。
（5）
処理水導入管および樹脂ろ床を取り付ける。
（注意事項）●処理水口および予備処理水口を取り付ける場合には、
パ
ッキンを必ず取り替えてください。
●処理水導入管はのり付けしないでください。
●取り替え後は、
水漏れのないことを確認してください。

18

●処理水管
樹脂ろ床

処理水導入管
予備処理水口ドレンキャップ

処理水口
パッキン
（付属品）

予備処理水口の使用方法
この予備処理水口を利用して、“湧清水”のろ材支持板上にたまった汚泥を排出することができます。
使用方法としては、
下記のような方法があります。
●常時配管のとき
汚泥排出のときには、配管先端のドレンキャップをはずし、水道水などでろ材支持板上の汚泥をかきまぜながら、排出してください。
（使用後は、
必ずドレンキャップを取り付けてください。）●常時配線のとき●洗浄時のみ配管のときろ材支持板まで排水を行った後、ドレンキャップに替えて配管を接続し、水道水などで、ろ材支持板上の汚泥をかきまぜ ながら排 出してください 。
（ 使 用 後は、必 ずドレン
キャップに交換してください。）●洗浄時のみ配線のとき

水道水

水道水

バルブソケット（VS20)VP20

給水栓エルボ（ＦＬ20）

ホース
バルブソケット（VS20）
ホース（パイプ）

ドレンキャップ

排水溝

19

■排水配管
排水配管は、排水ピッチまで、
ホースまたは右図のように
一部ホースを用いた配管をしてください。
（後日の点検・修理などに便利です。）“湧清水”との接続部分には、ろ材流出防止のためにチー
ズ継手
（付属品）
を使用し、
チーズ上側に50cmのパイプを取り付けてください。
このとき、“湧清水”との接続部は、
絶対に接着しないでください。
許容配管長さは、排水落差により異なります。通常の配管では、表−4のようになります。
これ以上長くなる場合には、排水しきれないことがあります。このようなときには配管
径を1〜2サイズ大きくしてください。
表−4

排水落差と許容排水配管長さ

排水落差
H（ｍ）

20

許容排水配管長さL（ｍ）

0

13

0.3

25

0.5

25

●“湧清水”と排水配管

のり付厳禁
DVチーズ30（付属品）

ホース

排水ピットへ6 運転方法■運転および停止■運転の前に●ポンプ呼水として、
バケツ2〜3杯程度を本体槽上部より注入してください。
●このとき、
ポンプに水を呼び込むためにポンプ水抜きねじを開き、これより水が噴き出すことを確認後、ポンプ水抜
きネジを確実に閉めてください。

●電源ケーブルのプラグをコンセントに差し込みます。
次に、制御盤の 停止／復帰 スイッチを一度押すとろ過運転が開始され、全自動運転になります。
このとき、 運転 ランプが点灯します。
吸込配管の状況にもよりますが、数分〜10分程度で揚水を開始します。
停止するときは、
もう一度 停止／復帰 スイッチを
押します。

運転

停止／復帰
一回押す毎に運転・停止を繰返します。

架台カバー●点検を行うときや、
長時間、運転を停止するときには、電源プラグをコンセントより抜いてください。

水抜き穴

水抜きネジ

21

■手動運転■運転の設定●手動にて撹拌・排水を行うときは、 運転 状態にて、
進行 スイッチを押して撹拌または排水工程にしてください。
これで設定された時間の撹拌、排水を行った後、
ポンプが運転を開始し、自動運転が行われます。
ろ過

工程表示
撹拌
排水

1. ろ過時間の設定を行いたいとき
次のようなときに設定してください。
・夜間のろ材洗浄を行いたくないとき・ろ材洗浄回数を多くしたいとき・ろ材洗浄をある時刻に行いたいとき〔ろ過時間の設定〕
進行

ろ材洗浄

ろ材洗浄

ろ材洗浄

ろ材洗浄

進行スイッチを押して、希望工程にする。

※ろ過時間の設定を行っているときは、この操作からのろ過時間が、
設定時間となります。

前回のろ過継続時間

現在のろ過時間

ろ過設定時間※例えば、
正午に24時間のろ過時間の設定を行いますと、
翌日からは、
正午にろ材洗浄が行われます。
（1ヵ月に最大で約4分程度の誤差が生じます。）

22

●ろ過時間の設定を行っていても、
圧力スイッチが動作して、ろ材洗浄を行いますと、その時刻からの設定時間になります。
●ろ過設定時間は、
6〜96時間（9通り）の範囲での設定となります。
●ろ過設定時間を短くし、1日に数回以上のろ材洗浄を行いま

運転

停止／復帰

すと、
ろ材の寿命が極端に短くなりますので、ご注意ください。
●製品出荷時点では、24時間のろ過設定時間としています。
●設定されたろ過時間は、
電源プラグをコンセントより抜いて

工程表示
ろ過

撹拌

排水
進行

も記憶されています。

ろ過時間設定2. ろ過時間の設定方法①ろ過時間設定スイッチを希望の時間にセットしてください。
ろ過機を運転中に変更できます。

84H

洗浄経歴

②ダイヤル毎の設定時間はマイコン盤面に表示しています。
③進行スイッチを1回押して、必ずろ材洗浄を行ってください。

OFF

96H

60H

72H

36H

48H

（マイコンは、一度ろ材洗浄するまで、変更前の設定時間を12H記憶しています。③の洗浄を省略すると、最初の一回だけは、

6H

24H

変更前の継続時間で洗浄します。
）（注）・停止／復帰スイッチには関係なくいつでも設定変更できます。
・設定可能時間は下記の9種類と
「OFF」
です。

設定時間

OFF

６H

１２H

２４H

３６H

４８H

６０H

７２H

８４H

９６H

（注）
「OFF」設定は、ろ過時間タイマーがOFFとなり、
圧力スイッチ単独の運転になります。
この場合、圧力スイッチが入るまでろ過運転を続けます。

23

■寿命表示を初期状態にもどす。
ろ材を交換したときは、次の手順で寿命表示をリセット
してください。

→リセットは、
リセットスイッチを楊枝の先のようなもので押すだけです。
この場合、運転中または「停止/復帰」による停止中のどちらでもOKです。電源OFF時はリセットできません。

■特に注意していただきたいこと
樹脂ろ床

処理水口

ろ材支持板
集水ノズル

ろ材投入口

ろ材

撹拌機と
撹拌羽根

撹拌モーター

これでろ材を強力に洗います

分離槽

撹拌回数

リセット

ろ材が外へ逃げないようにしています

排水弁と排水口
ここから洗浄水を排出します

分離槽水抜きネジ

ポンプと吸水口
ポンプ水抜きネジ

圧力スイッチストレーナは必ず取り付けて運転し、ときどきストレーナを掃除してください。
ストレーナは、
大きなゴミ・木の葉・小石などの吸い込みによる“湧清水”の故障（ポンプ・排水口の詰まりなど）防止のため、
必ず取り付けてください。図のように分解のうえ、水道水などで洗浄してください。
内筒スクリーン

網目に沿って回しながら引き抜く

24

フタ
圧力開放弁
Oリング

スクリーンの 清 掃は適 切に行ってください。
本体槽のOリングが当たる
シール面は、
傷を付けないように注意してください。

スクリーン

ゴム手袋をはいてから行ってください。
“湧清水”を長期間運転していますと、ろ材支持板の上に汚泥が堆積してきます。
この汚泥が集水ノズルを詰まらせ故障の原因となりますので、年に2〜4回水道
水やブラシなどで掃除してください。

蝶ネジ
フタ押え
アーム
本体槽

トルネードキャッチャーQ

その他、注意していただきたいこと。

集水ノズル取外し工具でノズルをはずしてから水洗いしてください。

●停電や故障などで、“湧清水”が停止した場合は、鯉が酸素不足にならないよう注意してください。
とくに夏場の日の出前には水中の溶存酸素量が少なくなりますのでご注意ください。
（36ページ参照）●凍結の恐れのある地方では、防寒対策をお願いいたします。
（33ページ参照）●部品の取りはずし、取り替えなどの改造は故障の原因となります。万一、勝手に改造された場合は、一切の保証はいた
しかねますので、ご了承ください。
●常日頃から処理水・排水などの水の出方に注意し、異常を早期に発見するようにしてください。

25

7 湧清水に異常があったとき■お買い求めの店に相談される前に●処理水の異常・ろ材洗浄（攪拌）開始直前には
処理水量は減少します。

ストレーナーの詰まり

エアーの吸込み

ストレー ナーが詰まっていませんか。
水位設定器は水中にありますか。

本体槽内水面にアワ（気泡）が出ていませんか。

酸素

26

水位

●処理水の異常または排水しないとき
処理水管上部に吸排気 管を取り付けていますか。
吸排気管は、必ず取り付けて下さい。
処理水・排水が異常を起す事があります。

汚泥の堆積

定期的に集水ノズルの掃除をしてください。

●排水弁より水漏れがあるときまたは排水しないとき
進行 スイッチを押して「排水」にして、 停止／復帰 ス
イッチを押して、排水弁を開け
閉めしてみてください。
だめなときは、排水弁を掃除してください。

（掃除手順）
必ず本体槽内の水を抜いてから実施
してください。

（1）
配管をはずす。

（2）
排水管ブッシュをはずす。

（3）
蝶ナットをゆるめ、
弁
座をはずし、異物を取り除く。

●ろ材洗浄が頻繁におこるとき
排水時間内に完全排水ができていますか。

集水ノズルが詰まっていませんか。
集水ノズルを掃除してく
ださい。

（4）
もとどおり、組立てる。

●ろ材がもれるとき●運転が停止したとき保護スイッチポンプ
保護スイッチ

ふさがって
いませんか
チーズ配管
になってい
ますか

正常
コンセントの 差し込 みがはずれたり、接触が悪かったりしていませんか。

異常保護スイッチが作動していませんか？

ポンプ保護スイッチが出ていませんか。押してみてください。

据付時は少量のろ材が出ますが、一時的なことです。

27

■“湧清水”が停止したとき（ 運転 ランプが消灯します。）
次の順序で点検してください。
プラ（1）電源のコンセントとプラグの接触がわるかったり、
グがはずれたりしていませんか。ご家庭内の配電盤の安全器もお調べになってください。
OFF状態になっていま（2）保護スイッチがトリップ状態とか、せんか、ON状態にしてください。
ポ（3）架台カバー側部についているノゾキ穴栓をはずして、
ンプモータ側部にある赤いポンプ保護スイッチを長い棒状のもので押してみてください。

プラグとコンセントとの接触不良または脱落

保護スイッチが飛び出していれば、押し込む
保護スイッチ

正常“湧清水”が故障して停止したときには、鯉が酸素不足にならないよう注意して
ください。

28

異常

〈制御盤内保護スイッチ〉
トリップ状態なら保護スイッチが動作しています。一度レバーを下に押えてOFF状態にしてからレバーを上に押し上げON状態にしてください。

以上のことで運転が始まりましたら、次の対策事項を守り、再び停止することのないようにしてください。
動作していた保護装置
原因
対（取り付け位置）
ポンプ保護スイッチ（ポンプモーター側部）
保護スイッチ（制御盤前面）ポンプを分解して異物を取り除く。
ストレーナがはずれていないか、点検する。
大きなゴミはストレー ナから吸わないようにする。
（ 池底から5cm程
浮 かして ストレ ー ナ を 取り付 ける。）

ポンプケーシング内部に異物のかみ込み■ポンプ水量（処理水量）が少ないとき（ポンプは回るが揚水しないとき）● ろ材洗浄（撹拌）
直前においては、ろ材の目詰まりのため、ポンプ吐出口を絞るようになりますので、ろ過運転当初に比べて、処理水量は 3/4 〜 2/3 程度となります。
● 本体槽上部から呼び水しましたか？呼び水していなければしてください。
● 吸水配管が折れ曲がったり、エアーを吸い込んだ
りしていませんか？
● “湧清水”と池水面との高さが高いときや吸込管の長さが長いときには、揚水しにくくなります。
● ス
トレーナーが詰まっていたり、
ポンプに異物がか
み込んで処理水量が減少していることもあります
ので、点検してください。

策■排水口より水漏れがあるとき、または排水しないとき●排水弁にゴミがかみ込んでいます。 進行 スイッチを“排水”の工程まで押して、5秒間隔程度で 停止／復帰 スイッチを数回押して、排水弁を開け閉めしてみてください。
ろ過

工程表示
撹拌
排水

進行

停止／復帰

排水工程にする

5秒間隔で数回押す

29

●だめなときには、次の手順で、排水弁の掃除を行ってください。

●排水管をはずす（1）本体槽内の水を排水します。
・ 進行 スイッチを“排水”の工程まで押して排水します。
電源プラグ
・ 上記操作を行っても排水できないときは、を抜いてから、
分離槽水抜きネジをはずして、
水抜きを
します。
このとき、
水が一度に流出しますので注意してください。
（ろ材が多少出ますが問題ありません。）（2）電源プラグをコンセントから抜きます。
（3）排水管をはずします。

排水管●排水管ブッシュをはずした後、蝶ナットと弁座をはずし、異物を取り除く（4）排水管ブッシュをはずします。

蝶ナット
（4ヶ）

（4ヶ）
と弁座を取りはずし、
弁にかみ込んだ異（5）蝶ナット
物を取り除きます。

弁座

ゴミを取り除くときに、弁体（ゴム弁）を傷つけないようにしてください。

異物

Oリング

Oリングが弁座に取りつけられて（6）弁の掃除を行った後、いることを確認し、元通りに取りつけます。

●これらの操作を行っても、排水弁からの水漏れ、または排水しないときには、お買い求めの店にご相談ください。

30

■ろ材洗浄がおこらないとき、または洗浄頻度が極端に少ないとき■ろ材洗浄が頻繁におこるとき●池水が汚れていれば、ろ材の洗浄回数も多くなります●池水が汚れていないとき、または給餌量も少ないときは、（とくに“湧清水”据付後2〜3日は多くなります。）がろ材洗浄回数は当然少なくなります。
これ以外の原因とこの場合には新水注入量を増やし、“湧清水”を連続的しては、
下記のようなものが考えられますので、適宜対に運転すれば、
徐々に洗浄回数も減ってきます。
これ以策を行ってください。

外の原因としては、
下記のようなものが考えられますの

6 運転方法
●ろ過 時 間 の 設 定（ “ □■運転の設定2.

ろ過 時 間 の 設 定 方 法 ” 参 照 ）を行うことで、定 期 的にろ材洗浄を行うことができます。
原

対

因
●

（1） 圧力スイッチ策

圧 力スイッチの 交 換（ 圧 力ス
イッチの寿命がきていますのの不良でお買い求めの店にご相談く
ださい。）（2） “湧清水”●

いとき”を参照して対策してく

処理水量の減少（3） 制御盤の不良

ださい。
●

●

（4） アオコの発生“ポンプ水量（処理水量）が少な

制御盤の交換ろ過時間の設定を行い、ろ材洗浄回数を多くする。
“アオコでお困りのとき”を参照して対策してください。

で適宜対策を行ってください。
原

対

因

策

（1）
排水弁の詰まり●排水弁の掃除。

（2）
集水ノズルの詰まり●

集水ノズルの掃除。

（3）
排水配管内の詰まり●

排水配管内のつまりの除去。

（4）
排水配管の不備（5）
圧力スイッチの排水配管の変更（口径を大きくする。

●

もしくは配管距離を短くする。）
●

不良
（6）
Vベルトの緩み（7）
長い藻の発生藻の生え変わり（8）
吸排気管の不備

圧力スイッチの交換。
（お買い求
めの店にご相談ください。）

●

●

●

Vベルトの張りの調整、または交換。
一時的状態のため、様子をみる。
吸排気管の設置確認（吸排気管は必ず取り付けの事！）

31

■ろ材がもれるとき
運転始めの頃には、排水時、少量のろ材が出ることがありますが、これは、あらかじめろ材を入れているために起こることであり、一時的なことです。
これ以外に、ろ材がもれる原因としては、
下記のようなものが考えられます。
原

32

因

対

策

補給水
（多くは地下水利用の 場 合におきる。）中に鉄分（カナケ）が多く、ろ材に酸 化 鉄が付 着して比 重が大きくなり、ろ材が流出する。

補 給 水として 使 わ れている地 下 水を水 道 水に変更する。

撹拌により、ろ材が摩耗しすぎると、ろ材の浮力が低下して流出する。

ろ材の交換●こんなときには極寒地域では…
(1) 冬、機械を動かすときには防寒を

冬期、凍結の恐れがある地方では、防寒対策をぜひ行うよ

うにしてください。

(2) 冬期に運転を停止するとき・手動で“撹拌”“排水”を行った後、運転を停止し、本体
槽内を水道水で十分水洗いします。

防寒は、
下図のように本体と地面との隙間に、布きれや土・もう一度、手動で“排水”のみ行ってください。

などを詰め、吸水・排水の取り出し穴にも詰物をして保温・本体下部（架台カバー）の水抜き穴の内部についていするようにしてください。

るポンプ水抜きネジおよび分離槽水抜きネジを、左にさらに、地上に露出している配管部分には、
配管保温材な

ねじ戻して取りはずし、ポンプおよび分離槽の水抜きをどで防寒被覆してください。
とくに排水管は、排水時以外行います。

に水の流れがないため、配管内に残った水が凍結する恐れ

これで冬期凍結による破損事故を防ぐことができます。

がありますので、十分被覆してください。

・コンセントより電源ケーブルのプラグを抜いてください。

なお、
暖かくなれば防寒具は取り除いてください。

・運転再開のときには、水抜きネジを取り付けた後、運転方法に従って行ってください。

架台カバー

架台カバー

水抜き穴

ポンプ水抜きネジ

分離槽水抜きネジ

33

池に薬品を入れるときには…

● 池には、池 水を 浄 化するバクテリアをはじめ動・植 物

プ ランクトン や、そ の 他 の 生 物 が 数 多く棲 んで おり、
それらがうまくバランスを保っています。
池に薬品を投 入すると、鯉などの大 型 生物には直接影
響 をおよぼしませんが、微 生物 のバランスをくず すことがあります。病 気の予防や治療 のため薬品を過 量に入れることは、微 生物 の 死 滅の原 因となり、水 質の 悪化や 汚 濁の原因となる場合がありますので、薬 品の入れ過ぎには十 分注 意してくだ さ い 。又 、消 毒 の た め 、池 に 塩 を 入れることは “ 湧清 水 ”の 金 属 部分 の 寿 命 低
下につな がります。消 耗 部品として、定 期 的 な 交 換 がより必要となります。

運転を停止するとき●“湧清水”は、連続して運転することで機能を発揮するよう設計されており、間欠運転したときには機能が低下します。
また長期間停止しますと湧清水内が嫌気状態になり浄化に役立つバクテリアが死滅したり、嫌気性菌が発生し魚に有害となることがあります。できるかぎり停止しないようにしてください。
●池水の溶存酸素量は、
昼夜で大幅に変動します。
特に夏場は、日の出前に鯉が酸素不足になることがありますので、水面を波立たせるような方法で、空気にさらした新水を“湧清水”の運転停止前より多く補給してください。さらに、「コンプレッサーで空気を吹き込む」、「他のポンプで池水を循環する」などの対策を行ってください。
●夜間または短期間（数日間）停止するときには、
手動で“撹拌”、“排水”を行った後運転を停止してください。

酸素

新水を縁石などに打ちつけ、塩素を抜いて多く注水する。

空気を吹き込む。

34

植木を剪定するときは…
池の周囲の植木を剪定するときには、池の中に木の葉・枝などを落とさないよう注意してください。
（池に覆いをするなどの対策をしてください。）
この対策が不可能な場合には、“湧清水”を停止させてから、植木の剪定を行ってください。剪定が終わりましたら、池の中に落ちた木の葉・枝などを完全に取り除いてから“湧清水”を運転してください。
万一、“湧清水”が木の葉など（とくに松葉）を吸い込みますと、
ポンプの停止および排水弁の水漏れなど、故障の原因となります。

“湧清水”を停止する

覆いをする

池の中に落ちた木の葉・枝などは完全に
取り出す

35

8 池水浄化のメカニズム■池水の汚濁と浄化
（1）汚濁

餌の残り、
鯉の糞などが池水を汚濁させます。
これらが腐敗し、水中に溶けだしてアンモニア等となり、水質を悪化させるため、鯉にとって有害になります。
（2）浄化
餌の残り、
糞などを固形物の状態（池水に溶ける前）
でろ過して池外に排出させます。“湧清水”では本体槽内の粒状ろ材が担当しています。
水中に溶けだしてしまった物質（アンモニア等）
は、池水
浄化バクテリア（どんな池にも普通に棲んでいます。）によって浄化されます。“湧清水”では、本体槽上部の樹脂ろ床が担当しています。
（3）新水
新水の補給によって、ろ過やバクテリアでは処理しきれなくなった不純物を希釈し、池の外に出します。
“湧清水”は、全自動逆洗方式です。逆洗洗浄により池水が減少しますので、この補充としても新水は必要です。

36

■浄化および汚濁の状況

生態系のバランスが崩れ、汚濁発生量が除去量を上回る場合には汚濁が進み、また除去量が上回る場合には、
飼

育水は浄化の方向に進みます。
濃度

濃度
定常状態の水質

定常状態の水質時間時間

浄化過程の濃度変化

汚濁過程の濃度変化

湧清水の機能項目

湧清水の役割

内

容

①残餌、
糞等のゴミ
（ＳＳ）
を除去により池の外観向上を図る。
②残餌、
糞等のゴミ
（ＳＳ）
が有機物、
魚に有害なアンモニア態窒素、アオコ等の栄養源等に変換する前にろ過により系外に排出する。
③ろ材に棲息する好気性のバクテリアにより、池水中の溶解性の有機物、アンモニア態窒
素等を分解し、魚に無害でアオコ等が発生しにくい環境を造る。
上記①から③の機能が順調に働いて池水が安定し、魚がすみやすい環境になります。

37

■湧清水の適応水量
湧清水の適応水量は右記標準適応水量の表に記載されていますが、「池の形状が複雑であり池水の循環が悪い
池のとき」、「池の水深が浅く、水温が上がり易い池のとき」、「池底のゴミがろ過機の吸水位置に集まりにくい池のとき」、「飼育量が多く残餌、糞尿などの汚濁量がろ過および池管理による浄化量よりも多いとき」には池水の汚濁が進行し、「アオコ等の浮遊性プランクトンの発生による池水の透視度の低下」、「 池水の白濁による透視度の低下」等の水質悪化につながります。
コンクリートのアク抜き
新池の場合はコンクリートのアクによりpHが高くなることがあります。
この場合は魚の健康に悪影響をおよぼしますので、飼育魚を放魚するまえに、
ミョウバンや市販ア
ク抜き剤などでコンクリートのアク抜きを行ってください。
必ず池のアク抜きを行ってから鯉を放魚してください。ア
ク抜きを行っていてもコンクリート内部のアクが徐々に表面に表れてきますので、新池の場合は、新水の注水量を多くしてください。

38

湧清水型式

ＩＷ‐5‐1型
ＩＷ‐10‐2型
ＩＷ‐Ｕ10‐2型
ＩＷ‐20‐2型
ＩＷ‐Ｕ20‐2型

標準適応水量

5ｍ
10ｍ
10ｍ
20ｍ
20ｍ

3

3

3

3

3

■すぐにきれいにならないとき■池に泡があらわれてお困りのとき●“湧清水”を運転することで、池の環境に変化が起こり、この状態が落ちつくには1ヵ月程度の期間が必要です。
また、微生物の繁殖にも同程度の期間が必要です。
このようなときには、池の管理を十分にし、
底抜き、
注

原

（1）
有機物の増加●●水も多めにし、幾分給餌量を減らして運転するとよいでしょう。
●池の底に汚物がたまった状態なら、池の掃除も行う必要があります。配管方法に誤りがあったり、鯉を過量に放養しているようであれば、適正にしなければなりま

因

鯉の排泄物・残餌
鯉の死骸が池底で腐っている

●

鯉の産卵

対

策

定期的に底抜きを行う。
（1日1回）
池の沈殿物（落葉・残餌など）を除去する。
● 新水の注水量を増す。
● 給餌量の適正化。
● ろ過槽
・沈殿槽の掃除。
●●（2）
アオコの発生時●（3）
石鹸水の混入●（1）の対策に同じ。
新水の注水量を増す。

せん。

39

■アオコでお困りのとき■多量の長い藻でお困りのとき

アオコは、池水のヨゴレや水中の有機物の増加以外に、
水確立された原因は未だ判っていませんが、注水に地下水温の上昇・日照時間・給餌量などの要因により発生します。

を使用している場合に多く見られ、水道水への変更で、
概短期的には薬品（除藻剤）などの適量投入で発生を無くね解決されています。
地下水を使用されているのであれば、することができますが、次のような方法で発生を防止す

一度水道水に変えてみてください。

るようにするとよいでしょう。
●“湧清水”が十分機能を発揮できるように前もって運転を始める。
●ろ過時間の設定を行い、1日に数回のろ材洗浄をする。
●日常の池の管理を、忘れず行う。
●給餌量が多過ぎないように注意する。
●夏場は注水量を多くし、水温の上昇を抑え池のヨゴレ

湧清水を十分動かす。

を早く排出するようにする。
●よしず、
ビニール波板など池を部分的に覆い、
防暑に役
立てる。
●“湧清水”のじょうずな使い方を参照し、
実施する。

覆いをする

注水量を多くする

底抜きなどを毎日行う

40

■日常の池の管理
錦鯉の異常や病気は、その多くが行き届いた日常の管理で防げるものです。
池や鯉を庭の装飾の一部と考えて、ただ見た目がきれいであればよいというやり方でなく、愛情を持って鯉の生態や生理を理解したうえで、池の管理を行う必要があります。

●この危険をさけて、安心して鯉を飼うためには、
コンプレッサーなどで曝気するようにしてください。
●また、
簡易ろ過機があれば、夏場だけ動かしておくようにしてもよいでしょう。

（1）
池の掃除
●池の掃除は、朝のうちに定期的に行うようにしてください。
●底にたまった落葉のような大きなゴミは、目のあらい網ですくいます。
●池に底抜き装置があるときには、定期的に底抜きを行い、沈んでいる有害物質を抜き出してください。
（2）
池の水替え
●一度に池の水を入れ替えることはおやめください。
安定した水質に戻るには約1ヶ月以上必要です。
●新水を常時流し込むようにし、除々に水替えを行う
ようにしてください。
（3）
エアーレーション●“湧清水”が停止したとき、鯉を過度に放養しているとき、池水が汚れているとき、また夕方によく餌を与えたりしたときなどの翌朝には、鯉が強度の鼻上げを起こし、ときには、窒息死事故になることが
あります。

41

●“湧清水”のじょうずな使い方（2）
他のろ過機との併用
（1）
水路の利用
当社製品
（生物処理槽“ファイバーキャビン”）と併用“湧清水”の処理水をただ池へ流すのではなく、セラすることで池水の水質を一層安定させることができ、ミック石材やゼオライトなどを敷きつめた水路（銅製以
多くの鯉を放養することができます。また、併用した外の大型雨ドイなどでも代用可能）
を通して流すようろ過機のろ材掃除の手間もはぶくことができます。
にすれば、一層の効果を上げることができます。
（3）
既設ろ過槽との併用
既に設置されているろ過槽と併用して“湧清水”を使用することで、（ 2）と同様に一層安定した水質が得られ、既設ろ過槽の掃除の手間もはぶくことができます。

石を敷きつめた水路に処理水を流す湧清水

既設ろ過機
ファイバーキャビン42

9 ろ材の交換（1）本体の水を完全に排水し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
（2）本体フタをはずし、中にある樹脂ろ床と処理水口に接続されている処理水導入管を外します。
（3）ろ材投入口フタを外します。
（4ヶの蝶ナットを外します。）（4）（3）
で外したろ材投入口から柄杓
（調理用のお玉のようなもの）
で古いろ材を除去する。
（5）ろ材投入口より、新しいろ材を投入します。
ろ材層厚みは20が標準です。
（6）もとどおりフタをして終了です。

10 仕

様
型

適
本

用
体

寸

重

管

水
法

量

口

径

ろ材の袋

ポ

撹

湧清水ＩＷ‐5‐1型

式

ン

拌

プ

機

量

5

㎥
㎝

直

径

46

高

さ

120 ㎝

本体 重 量

40

運転重量

125 ㎏

吸 水 管

30

㎜（VP30）処理水管

50㎜（VU50）排 水 管

30㎜（VP30）電源

単相100V（50，60Hz）

出

力

100W

㎏

吸 上 高さ3ｍ

押上 高 さ

1

ｍ

揚 水 量

3ｍのとき60ℓ／m i n

電源

単相100V（50／60Hz）

出

力

120W

（財）電気安全環境研究所（J ET）
にて特定電気用品として検査しています43

11 消耗品
品

名

ろ
圧

力

ス

イ

ッ

仕

数
量
（1台につき）

様

交換時期

材

30Ｌ入り

1

袋

2〜3年

チ

湧清水用

1

個

3

年

1

式

適

宜

排

水

弁

排

ポ

ン

プ

湧清水5型専用（B-P100S1）

1

台

適

宜

ト

50Hz

1

個

適

宜

V

ベ

ル

水

口

M-18

30

60Hz

M-19

“湧清水”消耗品リスト中に、ろ材の交換時期が3年と記入されていますが、これはろ材流失がなく、“湧清水”を正常に稼働させた場合のものを示していますので、万一ろ材が減少したときは、交換時期にかかわらず、ろ材の補充をお願い致します。
（6ヶ月に1回程度はろ材量の点検をお願い致します。）

44

12 湧清水製品の問い合わせについて
1. 湧清水を据付た後、困った時には購入頂いた販売店へご連絡をお願いします。
最寄りの販売店は裏表紙の「保証書」に記入されておりますが、不明な場合は当社ホームページに各地域の販売店を記載しておりますのでご連絡をお願いします。
尚、ホームページにはお客様のご意見を頂ける様になっておりますのでご利用下さい。

湧清水ホームページ http://www.ishigaki.co.jp/wakishimizu/
2. 当社にご連絡を頂きますと販売店をお知らせ致します。

株式会社

石

垣

本
社 1 0 0 - 0 0 0 5 東京都千代田区丸の内1−6−5（丸の内北口ビルディング）TEL（03）6848−7841
東 北 支 店 9 8 0 - 0 0 1 4 仙台市青葉区本町2−1−29（仙台本町ホンマビルディング） （022）263−5021（052）218−2650
名 古 屋 支 店 4 6 0 - 0 0 0 3 名古屋市中区錦2−4−3（錦パークビル）（06）7668−0048
大 阪 支 店 5 3 2 - 0 0 0 3 大阪市淀川区宮原3−3−31（上村ニッセイビル）
九 州 支 店 8 1 2 - 0 0 1 1 福岡市博多区博多駅前1−9−3（福岡駅前シティビル）（092）471−1411
坂 出 工 場 7 6 2 - 8 5 1 1 香川県坂出市江尻町483−16（石垣/坂出工場）（0877）44−4108