日本建築学会大会学術講演梗概集（関東） 2011 年 8 月

41286

個別送風ファンを用いた全館空調システムの次世代型省エネルギー住宅に関する研究
その 2 実測結果
正会員 尾崎明仁＊2
準会員 ○前田実可子＊1
正会員 ○落合総一郎＊3
同坪川剛＊3断熱気密住宅ダクト式全館空調
空気循環システム
個別送風ファン
室内温湿度
省エネルギー
1. はじめに月～11 月）における LDK（1 階）の空気温度と相対湿度
前報 １） に引き続き，個別送風ファンによる全館空調シの頻度分布および累積率を示す。中間季は，ほとんど空ステムを採用した次世代型省エネルギー住宅の熱環境性調機器を使用していないにも拘らず，室内空気温湿度は，能について検討する。本報では，前報で示した住宅の通ほぼ 21℃～27℃，40％～65％の範囲に分布している。対年に亘る温湿度測定結果について報告する。

象住宅は，優れた断熱気密性能により，外気の影響を受2. 実測結果および考察け難いことが分かる。

2.1 中間季の結果

2.2. 夏季の結果

図 1 と図 2 に，2010 年 3 月から 2011 年 1 月までの外界

図 3（2）と図 4（2）に，夏季（6 月～9 月）における気象条件，および LDK（1 階），洋室（2 階），空調室（小LDK（1 階）の空気温度と相対湿度の頻度分布および累積屋裏）の温湿度の経時変化を示す。

率を示す。夏季は，終日全館空調している。空調室の冷図 3（1）と図 4（1）に，中間季（3 月～5 月および 10
水平面日射量

外気温度203015温度[℃]252010151055

日射量[kWh/(㎡･日)]

35

房の強弱は，外気と還気の混合空気の温度から空調機本

00-5

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

図 1 外界気象条件（2010 年 3 月～2011 年 1 月）

[℃ ]

外気ＬＤＫ

洋室２空調室4035

温度30252015[% ]105010-50

相対湿度

8060
40200
3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10 月

11月

12 月

1月

図 2 室内温湿度の経時変化(2010 年 3 月～2011 年 1 月)
Development of the Energy Conservation Houses Vitalizing Central Air-Conditioning Systemwith Application of Personal Circulation Fan
Part 2 Monitoring results through a year

― 579 ―MAETA Mikako, OZAKI Akihito,
OCHIAI Soichiro, TSUBOKAWA Takeshi

体のボディサーモが決定する。また，個別送風ファンに

3. むすび

よる各室への送風量は，居住者の判断による。LDK 空気

本報では，個別送風ファンによる全館空調システムを

温度は 25℃～28℃に分布している。洋室（2 階）は，昼採用した断熱気密住宅の熱環境性能を，通年に亘る実測間にほとんど使用しないため送風量を抑えたことから，により明らかにした。以下に，得られた主な結果を記す。

洋室の室内空気温度は 29℃程度になることもあるが（図1)

室内温湿度は，中間季 21℃～27℃，40％～65％，

2 参照），昼間の使用しない時間帯を除けば，快適な範囲

夏季 25℃～28℃，50％～70％，冬季 19℃～23℃，に制御されている。一方，室内相対湿度は 50％～70％に40％～60％を推移し，通年に亘り快適な温湿度範囲に維持された。

分布し，常時，中湿域の範囲に除湿されている。
なお，全館空調しているにも拘らず，電力消費量は最冷暖房時の個別送風ファンから各室への給気温度は2)

大でも 1.2kW 程度であった。対象住宅に設置したエアコ

23℃～27℃であり，居室空気温度との差は 2℃～5℃程度であった。

ンの定格消費電力は 1.9kW であるため，65％以下の部分負荷運転であった。

全館空調しているにも拘らず，エアコンの電力消費量

3)は夏季に最大でも 1.2kW 程度（65％以下の部分負荷冬季の結果運転）であった。

図 3（3）と図 4（3）に，冬季（12 月～3 月）における謝辞
本研究の一部は，平成 22 年度住宅・建築関連先導技術開発助成事業費補助金「個別送風ファンを用いた次世代省エネ型建築・全館空調システムに関する技術開発」によるものである。丸七ホーム株式会社，FH-アライアンスの皆様には多大な協力を頂きました。深く感謝致します。
参考文献
1）坪川剛，尾崎明仁，落合総一郎，前田実可子：個別送風ファンを用いた全館空調システムの次世代型省エネルギー
住宅に関する研究-その 1 システム概要，建築学会大会
学術講演梗概集，D-2，環境工学Ⅱ，2011率を示す。LDK 空気温湿度は 19℃～23℃，40％～60％の範囲に分布している。全館終日暖房しても，過乾燥することなく，中湿域の環境が維持されている。
対象住宅は一年を通して，安定した室内熱環境である。
また，空調室温度（給気温度）は，概ね 23℃～27℃であり，居室空気温度との差は 2℃～5℃程度であった。給気温度は室内設定温度に近いが，大風量の送風により全館がほぼ設定温度に制御されている。

累積率

50408030602040102000161820 22 24 26
LDK空気温度 [℃]

28

頻度分布

累積率

頻度分布

累積率

100

50100408040803060306020402040102010200030

21232527293133

累積率 [%]

累積率 [%]

100

頻度分布 [％]

頻度分布 [％]

頻度分布5003501618

LDK空気温度 [℃]（1）中間季累積率 [%]LDK（1 階）の空気温度と相対湿度の頻度分布および累積頻度分布 [％]

2.2

（2）夏季

20 22 24 26
LDK空気温度 [℃]

2830（3）冬季

図 3 LDK 空気温度の頻度分布および累積率60440220003035404550556065

累積率10880880660660

440440220220070

頻度分布

100

累積率 [%]

806

累積率

100404550556065707580

頻度分布 [％]

8頻度分布 [％]

頻度分布

100

100003035

LDK相対湿度 [％]LDK相対湿度 [％]40 45 50 55 60
LDK相対湿度[％]
LDK湿度 [％]

（1）中間季

（2）夏季

（3）冬季

6570

図 4 LDK 相対湿度の頻度分布および累積率*1 京都府立大学生命環境学部 学部生

Under Graduate Student, Faculty of Life and Environment, Kyoto Prefectural University*2 京都府立大学大学院生命環境科学研究科 教授・工博

Prof., Graduate School of Life and environmental Sciences, Kyoto Prefectural University, Dr. Eng.

*3 （株）システック環境研究所

Systech Environmental Research Laboratory― 580 ―

累積率 [%]

累積率

累積率 [%]

頻度分布 [％]

頻度分布10