設定ソフト取扱説明書
USER’S MUNUAL

UNC-RP41(A)AUTO MESSENGER れんら君

Ver.1.10
本製品を安全に正しくご使用いただくためにこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解された上でご使用ください。
また、本書を大切に保管され保守、点検時にご活用ください。

ＮＫＥ株式会社
EUNCRP41-804J

取扱説明書変更履歴バージョン
EUNCRP41-804A

日

付

変更内容

2014.10.30 リリース初版（Ｖ－１．１）EUNCRP41-804B

2014.11.08 P42 Gmail送信設定のチェック項目追加（Ｖ－１．２）EUNCRP41-804C

2015.03.04 P15,17-18,20-21 画像刷新

（Ｖ－１．３）EUNCRP41-804D

2014.10.28 P24 メール受信（POP3）設定追加（Ｖ－１．４）EUNCRP41-804E（Ｖ－１．５）EUNCRP41-804F（Ｖ－１．６）EUNCRP41-804G（Ｖ－１．７）2015.11.02 目次番号の変更、画像刷新、誤字修正
5-7節 E-MAILパラメータ設定(POP3)の追加と修正
2016.06.17 P18より[4] E-Mailパラメータ設定項目
Gmail非対応につき、Yahoo!メール設定に変更
2017.10.06 定時通報メールのCSV添付ファイル内容説明追加
監視通報メールにCSVファイルは添付されなくなりました。
メール本文での現在値挿入記号が +C+ に変更になりました。

EUNCRP41-804H（Ｖ－１．８）EUNCRP41-804I

2017.12.08 『Update許可』メニューの削除『日時修正』メニューの追加
2018.04.11 ファームウェアバージョンアップに伴い、修正（Ｖ－１．９）EUNCRP41-804J（Ｖ－１．１０）2021.02.22 Yahooメール非対応につき、れんら君専用メールアカウントの設定例に変更れんら君サーチの説明追加

ご注意




本書の内容に関しましては将来予告なしに変更することがあります。
本書の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
本書の内容に関しまして誤りや記載もれなどお気付きの点がございましたら、お手数ですが弊社までお知らせください。

2/48

はじめに
このたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
正しくご使用いただくためにこの取扱説明書をよくお読みください。

安全にまた正しくお使いいただくために！

注意

 本製品は必ず仕様範囲内でお使いください。
 配線作業を行うときは必ず電源を切ってください。
 本製品標準型である端子台型と接続する電源はDC24V安定化電源をご使用ください。
 LAN伝送ﾗｲﾝや入出力ﾗｲﾝは高圧線や動力線と離してご使用ください。
 誤配線はﾄﾗﾌﾞﾙの原因となります。接続用端子の信号表示にあわせて接続してください。
 静電気や衝撃などに十分注意してお取り扱いください。
 本製品は宇宙、航空、医療、原子力、運輸、交通、各種安全装置など人命、事故にかかわる
特別な品質、信頼性等が要求される用途でご使用にならないでください｡

3/48

保証について

本製品の保証は日本国内で使用する場合に限ります。
保証期間
納入品の保証期間は納入後１ヶ年とします。
保証範囲
上記保証期間中に本取扱説明書に従った製品使用範囲内の正常な使用状態で故障を生じた場
合は、その機器の故障部分の交換または修理を無償で行います。
ただし、次に該当する場合はこの保証の範囲から除外させていただきます。
(1) お客様の不適当な取り扱い、ならびに使用による場合。
(2) 故障の原因がお客様の事由による場合。
(3) お客様の改造または修理による場合。
(4) その他、天災、災害等で納入者の責にあらざる場合。
ここでいう保証は納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。





有償修理
保証期間後の調査及び修理は全て有償となります。また保証期間中においても、上記保証範
囲外の理由による故障の修理及び故障の原因調査（保証範囲の場合を除く）は有償にてお受け致します。修理に関するご依頼はお買い上げの販売店にお申しつけください。
部品のご注文、お問い合わせ
製品の故障、部品のご注文、その他お問い合わせの節は、次の事項をお買い上げの販売店まで詳しくご連絡ください。
(1) 型式(2) 製造ロット番号(3) 不具合の内容、配線図等

4/48

目次
取扱説明書変更履歴 ................................................................. 2
1 概要 ............................................................................ 7
2 動作環境 ........................................................................ 7
2-1 データ通信に使用しているパソコンのポート番号 .................................. 7
3 れんら君サーチ................................................................... 8
4 れんら君設定画面................................................................ 13
5 れんら君の設定を行う ............................................................ 14
5-1 れんら君設定画面の表示 ....................................................... 14
5-2 E メールサーバー設定(SMTP) ................................................... 15
5-3 E メールサーバー設定(POP3) ................................................... 16
5-4 E メールテスト送信............................................................ 17
5-5 入力０(１)設定 ............................................................... 18
5-5-1 アナログ入力基本設定 ..................................................... 18
5-5-2 定期メール動作条件設定 ................................................... 21
5-5-3 監視メール動作条件設定 ................................................... 21
5-5-4 メールの作成 ............................................................. 22
5-5-5 送信される定期メールの例 ................................................. 24
5-5-6 送信される監視メールの例 ................................................. 25
5-6 詳細設定 ..................................................................... 26
5-6-1 ネットワーク設定 ......................................................... 26
5-6-2 ユニット情報設定 ......................................................... 27
5-7 サーバー機能設定 ............................................................. 29
5-8 れんら君モニタ ............................................................... 30
5-9 設定反映 ..................................................................... 31
6 コマンドメール機能 .............................................................. 32
6-1 コマンドメール機能について ................................................... 32
6-2 コマンドメールの作成方法 ..................................................... 33
6-2-1 コマンドメールのフォーマット ............................................. 33
6-3 コマンド説明 ................................................................. 35
6-4 エラーメッセージ ............................................................. 38
7 れんら君管理ツール詳細 .......................................................... 39
7-1 ファイルメニュー ............................................................. 39
7-1-1 アクセスパスワードの設定 ................................................. 39
7-1-2 監視条件の書込み ......................................................... 39
7-1-3 EVENT 通知 E-MAIL の書込み ................................................ 39
7-1-4 Network 情報の読出し ..................................................... 40

5/48

7-1-5 監視条件の読出し ......................................................... 40
7-1-6 EVENT 通知 E-MAIL の読出し ................................................ 40
7-1-7 Firmware 更新 ............................................................ 41
7-2 ユニット動作表示 ............................................................. 42
7-2-1 接続・モニタ(開始／停止) ................................................. 42
7-2-2 モニタ情報保存 ........................................................... 43
7-2-3 ユニット状態読み出し ..................................................... 43
7-2-4 EVENT 監視(開始／停止) ................................................... 43
7-2-5 ユニット登録メール一覧 ................................................... 43
7-2-6 ユニット登録メール読み出し ............................................... 43
7-3 れんら君探索 ................................................................. 44
7-3-1 呼び出し ................................................................. 44
7-3-2 応答一覧表示 ............................................................. 44
7-3-3 NIC 情報表示 ............................................................. 44
7-3-4 IP Adress を指定して接続 ................................................. 44
7-3-5 ブラウザ ................................................................. 44
7-4 ヘルプ ....................................................................... 45
7-4-1 ヘルプ................................................................... 45
7-4-2 バージョン情報 ........................................................... 45
8 れんら君に接続できないときには .................................................. 46
8-1 症状別チェックリスト ......................................................... 46

6/48

1 概要
れんら君 UNC-RP41**(A)は、アナログ入力チャンネルを 2 つ備えています。仕様により0-20mA 電流入力、0-5V 電圧入力、0-10V 電圧入力の 3 機種がラインアップされています。
アナログデータを定期的に取り込み、設定された時間間隔でメール送信を行います。そのとき、アナログデータは CSV 形式でメールに添付ファイルとして同送されます。
異常値設定をすることができます。しきい値を設定し、しきい値を超えたアナログ値を検出するとそのタイミングでメールを送信します。
・ れんら君は Ethernet を経由してパソコンから通知メールの設定やれんら君の設定内
容の参照、および更新ができます。
・ SSL 認証がデフォルト対応になりました｡ただし Hotmail は対応していません。

2 動作環境ブラウザ
LAN カード

HTML5 に対応しているもの
推奨：Firefox, Internet Explorer
Ethernet：Version 2.0 / IEEE 802.3 準拠の 10BASE-T, 100BASE-TX に対応しているもの

注意 1：パソコンのブラウザかられんら君を設定しますが、れんら君とのデータ通信にポート
69, 9998, 30719,30720 の番号を使用します。ファイアウォール等のセキュリティ設定
で上記のポートの使用に制限をかけると正常に動作しなくなりますので、上記のポート
番号は使用可になるように設定してください。
本設定ソフトならびにれんら君は IPv6 に対応していません。必ず IPv4 の環境でお使いください。
2-1 データ通信に使用しているパソコンのポート番号
れんら君が使用しているパソコンのポート番号は次のとおりです。ファイアウォール等で通信が遮断されないようにそれぞれのセキュリティソフトの設定を行ってください。
使用ポート番号：69、9998、30719、30720

7/48

3 れんら君サーチ
れんら君の設定を行う際には、れんら君の IP アドレスを指定してれんら君にアクセスする必要があります。しかし、れんら君は工場出荷時の設定では DHCP 対応になっており、ユーザ
ー環境によって IP アドレスが変わります。そこで、LAN 上のれんら君を検出するアプリ（renrakun_search.exe）が用意されていますので、それを使ってれんら君を検出し、アクセスします。
弊社ホームページから最新バージョンの設定アプリを無料でダウンロード頂けます
ので、以下のＵＲＬからバージョンをご確認いただき、最新のものをダウンロードし
！ 注意
て下さい。
（ ダウンロードはこちらから→ http://www.nke.co.jp/product/n_index.html）[1] ダウンロードしたれんら君サーチ

をダブルクリックして実行します。

[2] 「呼び出し」(①)をクリックし、接続しているれんら君を呼び出します。れんら君が見つかれば、画面にリスト表示(②)されます。

[3] 接続するれんら君を選択し、「接続」(③)をクリックすると規定のブラウザで設定画面が開きます。
8/48

次に旧ソフト「れんら君管理ツール」での設定画面のアクセス方法を説明します[1] ダウンロードしたれんら君管理ツール

をダブルクリックして実行します。

[2] 「れんら君探索」メニューをクリックします。

「れんら君探索」をクリックします。

[3] 「呼び出し」をクリックします。

「呼び出し」をクリックします。

9/48

[4] れんら君管理ツールを起動しているパソコンの IP アドレスが一覧表示されます。

IP アドレスをクリックします。
パソコンに複数の IP ア
ドレスの登録があると、その数だけ IP アドレスが表示されます。そのときは、れんら君と同じネットワークにある IP ア
ドレスをクリックします。

[5] IP アドレスをダブルクリックすると下図の表示が出現し、「OK」をクリックするとれんら君の検索が始まります。

[6] 検索が始まるとインジケータが出現します。

検索の進捗を示すイン
ジケータ

10/48

[7] れんら君が見つかると次のような画面が出てきます。

この例では 1 台のれんら君が検索できました。他にもれんら君があるか引き続き検索を行うために「OK」をクリックします。
もしも、れんら君が検索できなかったら次のような画面が出てきます。

この表示のときは、れんら君が LAN に接続されているか、電源が入っているか等をご確認してください。
[8] れんら君の検索が終了すると次のような画面が出てきます。

「OK」をクリックし、検索作業を終了します。
[9] 「れんら君探索」メニューをクリックし、「応答一覧表示」をクリックします。
「応答一覧表示」をクリ
ックする。

11/48

[10] 検索されたれんら君が一覧表示されます。

上図の例では、IP アドレス「192.168.5.10」、MAC アドレス「00:1e:c0:b7:4a:12」、ユニッ
ト名「ユニット名無し」のれんら君が見つかりました。
設定を行うれんら君をクリックして選択してください。
そして、次の項目に進みます。
[11] れんら君を選択し、れんら君設定画面を開きます。
「れんら君探索」メニューをクリックし、「応答れんら君 WEB 接続」をクリックします。

ここでは「chrome」を選択しています。お使いのパソコンによりインストールされているブラウザは違うと思われます。表示されている 4 種類の中から、パソコンにインストールされていて使いたいブラウザをクリックしてください。弊社がお勧めするのは「Firefox」になります。もしもここに無いブラウザをお使いでしたら、そのブラウザの URL 欄にれんら君の IP
アドレスを入力してください。れんら君にアクセスできます。
しばらくすると、れんら君設定画面が開きます。

12/48

4 れんら君設定画面(画像は BuildDate が 2018 年 3 月 23 日のものです。場合によっては表示内容、表示項目に若干差異が生じます。)

①
②
①
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

①
②
③
④
⑤
⑥

TOP
E メールサーバー設定
E メールテスト送信
入力 0 設定
入力 1 設定
詳細設定⑦ サーバー機能設定⑧ れんら君モニタ⑨ 設定反映お使いのれんら君の型式とバージョン番号の確認ができます。
E メールを使うためのメールサーバーの設定などを行います。
E メールサーバー設定の確認のため、メールのテスト送信を行います。
アナログ入力 CH0 の動作条件や、送信メール内容を設定します。
アナログ入力 CH1 の動作条件や、送信メール内容を設定します。
ネットワーク設定や、コマンドメールに使用するパラメータ設定、
日時取得に関する設定を行います。
れんら君管理ツールと接続するために必要な操作を行います。
れんら君管理ツールを使用して、メールの送受信動作のモニタや、
アナログデータのモニタ操作を行います。
れんら君に設定した内容を反映させるため、再起動を行います。

13/48

5 れんら君の設定を行う
5-1 れんら君設定画面の表示！

注意

れんら君の IP アドレスが固定されていたら、その IP アドレスを直接ブラウザのアドレス入力欄に入力するとれんら君設定画面が開きます。れんら君の IP アドレスがわからない場合は、れんら君管理ツールを使用してれんら君を検索してください。

れんら君を使うために必須な設定は「E メールサーバー設定」と「入力 0(1)設定」です。
「E メールサーバー設定」はれんら君が E メールを使うためのメールサーバーの設定等、「入力 0(1)設定」はれんら君が E メールを送信する条件や、送信するメール内容、 アナロ
グ入力動作条件の設定を行います。
れんら君にはセキュリティが設定されておりアクセスするにはパスワードの入力が必要になります。セキュリティ・認証画面はブラウザにより異なります。
ユーザー名：root
パスワード：root
を入力し、「OK」ボタンを押します。
セキュリティの変更は「メンテナンスパラメータ
設定」で行います。

14/48

5-2 E メールサーバー設定(SMTP)
E メールを使うためにメールサーバーの設定を行います。

設定画面左側にある「E メールサーバー設定」
をクリックすると、E メールサーバー設定画面が開きます。

！

注意

れんら君は SSL/TLS の暗号化通信を用いたメールアドレスに対応していません。
弊社 WEB 販売サイト「ＮＫＥオンライン」にてれんら君で利用できる「れんら君専用メールアカウ
ント」の契約申し込みを受け付けております。
申し込みページはこちら
https://nke.co.jp/ec/netwo
rk/renra/n0029.html

上図はれんら君専用メールアカウントを使う場合の例です。お客様が契約されているプロバ
イダなどの用紙等でご確認ください。一般的には「ポート番号」は”25”または”587”であり、チェックボックスには「SMTP-AUTH」だけチェックの設定になります。他の項目はプロバ
イダ等の資料をご確認ください。
SMTP サーバー
SMTP サーバーを入力します
ポート番号
SMTP サーバーのポート番号を入力します
SMTP 認証方式
認証の種類をチェックします
送信リトライ間隔
メール送信に失敗したとき、再送信するまでの時間間隔を入力します
送信リトライ回数
メール送信に失敗したとき、再送信する回数を入力します
メールアドレス
れんら君用のメールアドレスを入力します
ユーザー名
れんら君用のメールアカウント名を入力します
パスワード
れんら君用のメールパスワードを入力します
すべての項目を入力したら、画面下部にある「set」ボタンをクリックします。

15/48

5-3 E メールサーバー設定(POP3)
コマンドメール機能を使うために POP3 メールサーバーの設定を行います。
コマンドメールとは､電子メールにより､れんら君の制御や状態取得を行う機能です｡
もしもこの機能を使用されない場合は、POP3 設定の必要はありません。
「E メールサーバー設定（SMTP）」画面の下部にある「E メールサーバー設定(POP3)」をクリックすると、E メールサーバー設定(POP3)画面が開きます。
！

注意

れんら君は SSL/TLS の暗号化通信を用いたメールアドレスに対応していません。
弊社 WEB 販売サイト「ＮＫＥオンライン」にてれんら君で利用できる「れんら君専用メールアカウ
ント」の契約申し込みを受け付けております。
申し込みページはこちら
https://nke.co.jp/ec/netwo
rk/renra/n0029.html

上図はれんら君専用メールアカウントを使う場合の例です。お客様が契約されているプロバイ
ダなどの用紙等でご確認ください。一般的には「ポート番号」は”110”であり、チェックボック
スは「Auth-Login」だけチェックの設定です。他の項目はプロバイダ等の資料をご確認ください。
POP3 サーバー
POP3 サーバーを入力します
ポート番号
POP3 サーバーのポート番号を入力します
POP3 認証方式
認証の種類をチェックします
送信用メールアドレス メールアドレス、ユーザー名、パスワードに SMTP で設定した値とと同じものを使用する 同じ値を使用する場合はチェックします
メールアドレス
メールアドレスを入力します
ユーザー名
メールアカウント名を入力します
パスワード
メールパスワードを入力します
接続間隔
メールの受信間隔を設定します。5 分以上の設定が標準となります。
それより短い間隔を設定されるとプロバイダにより迷惑メールア
カウントとみなされメール受信できないことがあります
POP3 異常復旧待機間隔 通信異常後、自動で異常が解消されたかどうかを確認するために
POP アクセスを試みる時間間隔を設定します。
すべての項目を入力したら、画面下部にある「set」ボタンをクリックします。
すべてを入力すれば下側にある「set」ボタンを押します。

16/48

5-4 E メールテスト送信
E メールサーバーの設定が正しくできているかどうかを確認するため E メールテスト送信を行います。
設定画面左側にある「E メールテスト送信」をクリックすると、E メールテスト送信画面が開きます。

To、Cc、Bcc：送信先メールアドレスを入力します(To,Cc,Bcc のいずれかは入力必須です)
本文：送信メールの本文を入力します
各項目を入力し、「send」をクリックするとメールのテスト送信動作を行います。
メールのテスト送信が正常に完了すれば、次のような表示が画面に出てきます。

メールサーバーの仕様により、送信先メールアドレスを間違えていてもテストメール送信正常終了の表示が出ることがあります。ご注意ください。
メールテスト送信が失敗に終わったときは、次のような表示が画面に出てきます。

「5-2 E メールサーバー設定」に戻り、設定項目を見直してください。
また、ネットワーク設定に問題がある可能性もありますのでご確認ください。
ネットワーク設定に関しては「5-6 詳細設定」の項を参照してください。
17/48

5-5 入力０(１)設定
アナログれんら君はアナログデータを取得して、アナログデータの平均化処理を行い、取得したデータを CSV ファイルとして添付したメールを定期的に送信したり、取得したデータが設定回数連続で閾値越えを検出した時に監視メールを送信したりすることができます。
アナログ入力は 2CH あり、それぞれ単独で機能しますので、「入力０設定」、「入力１設定」
にて別々に設定します。
設定画面左側にある「入力０（１）設定」をクリックすると、入力０（１）設定画面が開きます。

5-5-1 アナログ入力基本設定

5-5-1-1 データ収集時間間隔
データ収集時間間隔を秒単位で設定します。
「0」を設定すると、0.1 秒間間隔でデータ収集を行います。
「-1」にすると、データ収集を行いません。
この項目に設定した時間毎にデータを収集し、平均化処理や閾値判定などが行われます。

18/48

5-5-1-2 入力平均化処理設定
取得したアナログデータを平均化処理します。平均化処理は 3 種類ありいずれかを選択します。
１、単純平均（回数）
指定回数のアナログデータを平均化して収集します。回数入力は最大 256 回です。
※ 単純平均設定では定期メールに添付されるデータ数が 256 個以上になると、うまくデー
タ添付ができなくなります。設定するときは、添付データ個数が 256 個以上にならない
よう設定してください。
２、移動平均時系列データを一定回数ごとの平均値を回数をずらしながら収集します。回数入力は
最大 128 回です。
れんら君の移動平均について
移動平均は例えば 10 回設定だとすると、11 回目のデータ収集時に、1 回目に収集したデータを破棄し 11 回目に収集したデータを加え 2～11 回目の収集データの平均を出し、次は 2 回目に収集したデータを破棄し 12 回目に収集したデータを加えて平均化する処理であり、これが順次続いていきます。
３、生データ(デフォルト設定)
平均化処理をしていない生のデータです。

5-5-1-3 異常値除外
アナログデータである以上、ノイズ等の異常電気パルスが測定データに含まれることはあります。測定データをより正しく収集するためにはそのような異常値を除外するに越したことはありません。異常値除外設定を行うと、設定から外れた計測値は収集データから除外されます。
下限値および上限値の設定が出来ます。
取り込みから除きたい値を 0～4095 のデータ値で設定します。
チェックマークを外すか、「0」に設定すると除外処理は行われません。

5-5-1-4 アナログ入力レベルの調整
アナログれんら君はユーザーで基本的にオフセット調整やゲイン調整が出来ません。アナロ
グれんら君は 12 ビット（4096）の分解能がありますが、ユーザーの敷設条件や環境により 0
ビットが「0」でないときがあります。また、4095 が最大値を示していないときがあります。
そのとき、誤差分をここで指定して補正を掛けることが出来ます。ただし、ここで補正を掛けるとオフセット・ゲインすべてに影響がありますので注意してください。
補正を掛ける値を-4095～4095 のデータ値で設定します。
チェックマークを外すと、アナログ入力レベルの調整は行われません。

19/48

5-5-1-5 スケール変換設定
最小値設定
スケール変換最小値を設定します。
最大値設定
スケール変換最大値を設定します。
単位名設定
スケール変換値の単位を設定します。
スケール変換計算ツール
使用するセンサの仕様を入力し、「計算する」をクリックすれば、自動でスケール変換の設定を行います。
アナログれんら君は最小値、最大値、単位名を設定することで、自動で測定データをスケー
ル変換することが出来ます。
スケール変換とは、センサから出力された信号(電流・電圧)をそのセンサが測定する物理量(温度・圧力など)に任意に換算して表示させる機能です。
チェックマークを外すと、スケール変換処理は行われません。
アナログれんら君の仕様は 0-5V、0-10V、0-20mA 入力ですが、センサの仕様が 1-5V、1-10V、
4-20mA 出力など、入力と出力の範囲が合わない場合もあります。
そのような時でも、「スケール変換計算ツール」を用いて簡単にスケール変換設定を行うことができます。センサのデータシートを見ながら、センサの測定電圧(電流)の最小値、最大値、センサの測定量の最小値、最大値をそれぞれ入力し、「計算する」をクリックするとスケール変換設定値が入力欄に自動で記入されます。
上図画面は、
1V 出力で-100℃、
5V 出力で 100℃の温度センサを用いた時の設定例になります。
※測定単位は半角文字指定です。「℃」が使用できないため「度:degree」を用いて「deg」と設定しています。
スケール変換では最小値から最大値までを比例直線で変換します。

℃
100

0

1

5

V

-100
-150

20/48

上図設定例のように、1-5V 出力、-100～
100℃のセンサを用いた時のスケール変換設定では、0V 出力のとき-150℃という仮の値を設定することになります。

5-5-2 定期メール動作条件設定収集したデータは CSV 形式でメールにファイル添付して定期的に送信することができます。
この機能を使うと、収集データをロギングデータとして収集することが出来ます。
何秒ごとにメール送信するかの時間間隔はここで設定します。設定できる時間の最大は65,535 秒（18 時間 12 分 15 秒）になります。
0 秒に設定すると、収集データの定期的なメール送信は行いません。
定期メールに添付できるデータ数は最大 255 個までとなることに注意してください。収集データが 256 個を超えると、古いデータから順に消されていきます。
「5-5-1 アナログ入力基本設定」の設定を確認の上、メール送信時間間隔を設定してください。
5-5-3 監視メール動作条件設定「5-5-1 アナログ入力基本設定」で設定された条件に基づいて測定したデータに対して閾値を設定し、設定回数連続で閾値超えを検出すると、条件成立として監視メールを送信します。
監視メールには添付ファイルは付きません。
条件を設定しても監視メールが作成されていないとメールの送信は行われませんのでご注意ください。
監視メール有効/無効設定
チェックマークを外すと監視メール
送信動作は行われなくなります。
閾値超え条件設定
下限値以下、上限値以上、下限値以下
または上限値以上の 3 種類から選択してください。
閾値設定(データ値)
上限/下限の閾値を 0～4095 のデータ値で設定します。
閾値設定(スケール変換値)
閾値をスケール変換値で設定します。
入力を終えると、閾値設定(データ値)の方にも自動で値が入力されます。
閾値超え回数設定
何回連続で閾値超えを検出したら監視
メール送信するかを設定します。

21/48

通知抑制時間設定
監視メール送信後、設定時間の間は再び条件が成立しても監視メール送信動
作は行われません。

5-5-4 メールの作成「5-5-1 アナログ入力基本設定」～「5-5-3 監視メール動作条件設定」の設定が完了したら、メールの作成を行う前に、必ず画面下部にある「set」ボタンをクリックしてください。
「定期メールの作成」または「監視メールの作成」をクリックすると、それぞれのメール作
成画面へ移動します。入力項目については定期メール、監視メールともに同じです。

登録メール送信条件表示
現在登録しているメール送信条件を表示します。
入力 0 か入力 1、定期メールか監視メールかを表示しています。
メール送信先To、Cc、Bcc に送信先メールアドレ
スを入力します。複数のメールアド
レスを登録する場合、メールアドレ
スの間を「,(カンマ)」で区切って入力してください。
メールの内容件名、本文を入力します。
メール本文中に +C+ と入力しておくと、メール送信時にそのときのアナログデータが +C+ の代わりに挿入されます。
メールの削除現在登録している条件に、すでにメールが登録されていればそのメールを削除します。
メールの登録
現在登録している条件に、入力した
内容のメールを登録します。
メール登録一覧表
入力条件にすでにメールが登録済みかどうかを表示します。登録済は〇、未登録は×で表示されます。

登録メールの全削除
全ての条件に登録されているメールを一括で削除します。

22/48

各項目を入力後、「set」をクリックすればメールが登録されます。
登録内容を変更したい場合は、内容を変更し「set」をクリックすれば上書きされます。
「delete」または「delete all」をクリックすれば、登録内容は削除されます。
！

注意

宛先が Bcc だけのメールを登録できません。もしも受信者を To や Cc に登録したくなければ送信者のアドレスを To に設定してください。

23/48

5-5-5 送信される定期メールの例
定期メールは「5-5-2 定期メール動作条件設定」で設定した時間間隔で送信されるメールです。
定期メールでは、収集データを下の例のように CSV 形式でファイル添付して送信されます。
CSV ファイルは[日時_時間][チャンネル番号][ユニット名]analogrrk_measure.csvというファイル名でメールに添付されます。
CSV ファイルを Microsoft Excel で開いた例です。

！

注意

CSV ファイル名には[]での区切りがあります。もはやサポートされていない Microsoft Excelを使用した場合、グラフ作成が出来ないことがあります。その場合は、CSV ファイル名を []のような特殊記号がないファイル名にリネームしてください。

24/48

5-5-6 送信される監視メールの例
監視メールは「5-5-3 監視メール動作条件設定」で設定した条件に基づいて送信されるメー
ルです。
監視メールには CSV ファイルは添付されません。メールの本文に検出値が記載されます。

メール本文
測定電流値が上限を超えました！
異常です！
Date 18/04/03(Tue)Channel:0 生データ・測定データ[スケーリング設定]
最小値:-1250
最大値:5000

監視要因設定上限値がカウント値 2800
スケール変換すると 3023mA で上限値以上を検出[監視要因設定]
監視要因:上限値以上
上限値:2800 (3023.5043 )[上限値以上検出値]
時刻,mA
18/04/03(Tue) 14:48:11, 3119.6582
18/04/03(Tue) 14:48:12, 3331.8071
18/04/03(Tue) 14:48:13, 3331.8071

メールを送信する直前の、設定
回数連続で上限値を超えた値[今までの最大検出値]
18/04/03(Tue) 14:48:12, 3331.8071 mA
監視開始から今までの間での検出最大値
条件
上限検出値：データ値 2800 （3023.5043mA）
上限変化回数：3 回でメール送信設定！

注意

監視 Event のメールで CSV ファイルの添付はなくなりました。
（2017 年 10 月出荷分、MAC アドレス 00-C0-9F-A1-00-40 以降）

25/48

5-6 詳細設定
ネットワーク設定や、ユニット名やユーザー名などのコマンドメールに使用するパラメータ設定、
日時取得に関する設定などを行います。

設定画面左側にある「詳細設定」をクリックすると、詳細設定画面が開きます。

5-6-1 ネットワーク設定
れんら君の IP アドレス等のネットワークパラメータを手動で入力するか DHCP サーバーから自動で取得するか選択できます。デフォルトは DHCP による自動取得になっています。

固定 IP アドレスで運用される場合は「DHCP を有効にする」チェックボックスをクリックしてチェックを外してください。
手動で IP アドレスを設定できます。DNS についても同様に設定できます。
MAC アドレス:れんら君の MAC アドレス
IP アドレス：れんら君の IP アドレス
ゲートウェイ：れんら君がインターネットに接続するためにデータを中継する機器の IP アドレスサブネットマスク：ネットワークアドレスの指定範囲の設定。通常は「255.255.255.0」
プライマリ DNS：ドメインを IP アドレスに変換する DNS サーバーの IP アドレス
セカンダリ DNS：プライマリ DNS を補完する DNS サーバーの IP アドレス

26/48

各項目を入力して、画面下部にある「set」をクリックすれば、設定値が保存されます。

5-6-2 ユニット情報設定
コマンドメールを使用する時に設定が必要です。
コマンドメールのユーザー名やパスワードの設定をします。
またブラウザにアクセスしたときのセキュリティ・認証パスワードの設定変更が出来ます。

ユニット名：コマンドメールの「ユニット名」になります。
ユーザー名：コマンドメールの「ユーザー名」になります。
パスワード：コマンドメールの「パスワード」になります。
Root Login Password：ブラウザにアクセスしたときのセキュリティ・認証パスワードです。
各項目を入力後、画面下部にある「set」をクリックすれば設定値が保存されます。
設定値を反映させるためには 「5-9 設定反映」の項を参照し、れんら君の再起動を行って
ください。

27/48

時間設定
れんら君の時間を、手動で入力するか、SNTP サーバーから自動で取得するか選択できます。
デフォルトは自動取得になっており、国立研究開発法人 情報通信研究機構 NICT 様の公開
NTP サーバーである『ntp.nict.jp』が設定されています。この場合、れんら君が接続しているネットワークは、インターネットに接続されている必要があります。
時間を手動で設定する
時間を手動で設定する場合は、こちらのチェックボックスにチェックを入れます。
年月日の設定
例えば「17/12/07(Thu)」に設定したい場合、「17-12-074」と設定します。
時刻の設定
例えば「17:25:59」に設定したい場
合、「17:25:59」と設定します。
時間を自動で設定する
時間を自動で設定する場合は、こちらのチェックボックスにチェックを入れます。
自動更新パラメータ(URL)
時間取得先の SNTP サーバーのURL または IP アドレスを設定します。

自動更新パラメータ(実行周期)
SNTP サーバーにアクセスする間隔を設定します。
例えば、1 時間毎にアクセスする設定にしたい場
合は、「01:00」と設定します。

「時間を自動で設定する」にしており、時間サーバアクセスエラー(PWR LED が 2 回高速点滅)
時は、自動更新パラメータ(実行周期)の設定とは関係なく、5 分周期でのアクセスとなります。
「時間を手動で設定する」にしている場合でも、電源遮断時には設定した時間情報は失われてしまいますのでご注意ください。
時間設定に関しては、「set」をクリックした時点で即時にれんら君本体に設定が反映されま
す。

28/48

5-7 サーバー機能設定
れんら君管理ツールと接続するために必要な操作を行います。
れんら君管理ツールを用いたメール動作やアナログデータのモニタ操作、設定内容の読み出し、書き込みなどを行う場合に使用します。

設定画面左側にある「サーバー機能設定」をクリックすると、サーバー機能設定画面が開きます。

TFTPS：れんら君管理ツールに接続して、設定内容の読み込みや書き込みなどを行うときにクリックします。れんら君管理ツールに接続するためには下記の CMND サーバ起動操作を行っておくことが必要ですのでご注意ください。
CMNDS：れんら君管理ツールに接続して、れんら君の状態読み出しやアナログ値モニタなどを行うときにクリックします。CMND サーバを起動しておかないと、「7-2-1 接続・モニタ(開始／停止)」の操作は行えませんのでご注意ください。モニタが終了すればもう一度クリック
してください。れんら君管理ツールとの接続が解除されます。

29/48

5-8 れんら君モニタ
れんら君のメール送受信が正しく行われているのか確認や、アナログ値のモニタ用に使います。れんら君管理ツールと連携してモニタを行います。

設定画面左側にある「れんら君モニタ」をクリックすると、れんら君モニタ画面が開きます。

POPon：メール受信動作のモニタリングを開始するときクリックします。
POPoff：メール受信動作のモニタリングを終了するときクリックします。
SMTPon：メール送信動作のモニタリングを開始するときにクリックします。
SMTPoff：メール送信動作のモニタリングを終了するときにクリックします。
ADCon：アナログデータのモニタリングを開始するときにクリックします。
ADCoff：アナログデータのモニタリングを終了するときにクリックします。
各モニタリング動作はれんら君管理ツールと連携で行います。
モニタリングする前に必ず「5-7 サーバー機能設定」の「CMNDS」をクリックしてれんら君
管理ツールと接続しておいてください。
下図は、実際にYahoo!メールの設定情報を用いてれんら君が行ったメール送信動作を、れんら君管理ツールにてモニタリングした時の表示例です。
「SMTP_ON」をクリックした後、メール送信動作を行うとれんら君管理ツールにモニタ情報が表示されていきます。

30/48

5-9 設定反映
メールサーバー設定や、送信メール内容などの設定した内容をれんら君に反映されるためには、れんら君の再起動を行います。

設定画面左側にある「設定反映」をクリックすると、設定反映画面が開きます。

「Reboot」をクリックすると、これまで設定した内容が反映され、れんら君が再起動します。
再起動すると、PWR LEDが一旦赤点灯になり、その後正常起動すれば緑点灯状態となります。
この際、下図のような画面となり、ブラウザ上でのれんら君設定画面との接続が途切れます
ので、れんら君正常起動後に再びブラウザ画面を更新しアクセスし直してください。

※ ネットワーク環境によっては上記画面が表示されない場合もあります。しかし、設定反映
は正常に行われていますので、れんら君のLED表示を確認し、設定画面を再表示してください。

31/48

6 コマンドメール機能
6-1 コマンドメール機能について
コマンドメールとは､電子メールにより､れんら君の制御や状態取得を行う機能です｡
パソコンや携帯電話から電子メールを送ることで､遠隔地かられんら君の制御を行うことが出来ます｡
テキスト形式のメールに対応します。リッチテキスト形式（HTML 形式）のメールは対応しません。

メールの件名とれんら君のユニット名が一致すればコ
マンドメールと判定します。

携帯電話
パソコン
など

(

コマンドメール送信

ｺﾏﾝﾄﾞ

メール
サーバ

メール受信巡回

れんら君

ｺﾏﾝﾄﾞ

)

テキスト形式のメール

コマンド実行コマンド実行結果受信

コマンド実行結果返信

応答

応答

図 10-1 コマンドメール実行動作概要

コマンドメールにより､以下の機能を使用することが出来ます｡

項番
コマンド名
1
STATUS
2
START
3
STOP

表 10-1 コマンド一覧
機能
れんら君の動作状態,接点の入出力状態を取得します｡
れんら君を状態監視状態にします｡
れんら君の状態監視状態を解除します｡

32/48

6-2 コマンドメールの作成方法
6-2-1 コマンドメールのフォーマット
コマンドメールを送信するには､下記のように,件名,本文を入力する必要があります。ユニット名、ユーザー名、パスワードの設定方法については、「5-6-2 ユニット情報設定」の項を参照してください。

宛先

メールアドレスを入力します

件名[ユニット名]を入力します

本文[ユーザー名] [パスワード] [コマンド]を入力します図 10-2-1 コマンドメール入力項目(1)宛先
れんら君がメール受信を行うメールアドレスを入力します｡(2)件名
れんら君のユニット名を半角英数字で入力します｡れんら君は､件名欄に入力されたユニット名により､実行するコマンドメールを判別し､該当するメールのみ読込･実行します｡実行完了したメールは削除されます｡
ユニット名の後ろにコメントを追加することも出来ます｡コメントを入力するには､れんら君のユニット名の後ろに#を入力し､その後にコメン
トを半角英数字で入力します｡コメントの文字数はユニット名を含めて16 文字までです｡(例)

れんら君のユニット名 Renrakun
コメント START#(コメント先頭文字)

件名

Renrakun#START
ユニット名 コメント

33/48

(3)メール本文
メール本文の最初の行にユーザー名、パスワードと実行するコマンドを入力します｡
ユーザー名、パスワード、コマンド､コマンド引数の間は、それぞれ 1 つの半角スペースで区切り､一行以内に入力します｡
行の終端の改行の有無は関係ありません｡(例)

ユーザ名 RenrakunTEST01
パスワード TEST01PASSWORD
コマンド STATUS

を実行する場合

本文

RenrakunTEST01

TEST01PASSWORDSTATUS

ユーザー名

パスワード

コマンド

半角スペース(4)応答先コマンドメールの実行結果はメール送信元に返信されます｡

34/48

6-3 コマンド説明(1)STATUS
れんら君の動作状態と接点の入出力状態を取得します｡<コマンド構文>STATUS<レスポンス>+OK "STATUS"# UNIT STATUS<UNIT>READY<UNIT EVENT> START# MAIL STATUS<NOTIFY> READY# Current Analog Measurement operation monitoring Status* : Scaling 変換実行 Channel<Ch.0>RAW DATA (平均処理無し) *<Ch.1>RAW DATA (平均処理無し) *# Current Fixed Time Event Watch Status<Ch.0>
定時通報 (測定値)<Ch.1>
定時通報 (測定値)# Current Illigal Event Watch Status<Ch.0>
上・下限値異常<Ch.1>
上限値異常# Current IC Channel Mode
<Ch.0>
Auto Single<Ch.1>
Auto Single

35/48

STATUS イベントでの表示項目

UNIT STATUS<UNIT>（ユニットの状態）<UNIT EVENT>（要因監視の状態）

項目

意味

項目

意味

READY

動作中

STOP

要因監視停止

ALART

装置異常

START

要因監視中

ERR

要因監視異常MAIL STATUS<NOTIFY>（メール送受信）
項目

意味

READY

正常動作中

TX-RETRY

メール送信リトライ中

TX-ERR

メール送信異常RX-RETRY

メール受信リトライ中

RX-ERR

メール受信異常Current Analog Measurement operation STATUS
チャンネル 0(Ch.0)、チャンネル 1(Ch.1)の平均処理種別を示す。

Current Fixed Time Event Watch Status
定時通報を示します。設定してなかったら「未使用」となります。

Current Illigal Event Watch Status
異常値通報の種別を示します。設定してなかったら「未使用」となります。

Current IC Channel Mode
Auto Single という表示になります。

36/48

(2)START
れんら君を状態監視状態にします｡<コマンド構文>

START<レスポンス>+OK "START"(3)STOP
れんら君の状態監視状態を解除します｡<コマンド構文>

STOP<レスポンス>+OK "STOP"

37/48

6-4 エラーメッセージ
コマンドメールを実行することが出来ない場合､れんら君からエラーメッセージを含んだ応答メールを返信します｡
エラーとなる要因は､以下の通りです｡(1)認証失敗<エラーメッセージ>-ERR unmatch USERNAME or PASSWORD<エラーの要因>
・ユーザー名または､パスワードが設定された値と異なる為､認証に失敗｡
ユーザー名または､パスワードに誤りがあると考えられます｡
アルファベットの大文字･小文字の誤り､入力ミスが原因として考えられます｡メール形式がテキスト形式で無い時、認証に失敗します。
・リッチテキスト形式（HTML 形式）のメールには対応していません。
スマートフォン等ではメール初期設定がリッチテキスト形式になっています。「デコメ・装飾を解除」等の設定を行ってください。
・れんら君に Gmail を設定して、スマートフォンからメールを送ったとき
テキスト形式で送信しているにもかかわらずエラーが起こり、コマンドメールが使用できませんので注意ください。
(2)無効なコマンド<エラーメッセージ>-ERR "コマンド名" command not found<エラーの要因>
入力されたコマンドが､無効なコマンドの為､実行不可能｡
入力されたコマンドに誤りがあると考えられます｡(3)コマンドフォーマット異常<エラーメッセージ>-ERR "コマンド名" command argument count wrong<エラーの要因>
入力されたコマンドの引数の数が､定められたフォーマットと異なる｡(4)コマンド引数値異常<エラーメッセージ>-ERR "コマンド名" command argument "引数名" wrong<エラーの要因>
入力されたコマンド引数値が､規定範囲外である｡

38/48

7 れんら君管理ツール詳細
れんら君にアクセスするためには、れんら君の IP アドレスを知らなければなりません。れんら君の初期 IP アドレスは DHCP サーバーからの自動取得になっており、容易にアクセスすることが出来ません。れんら君管理ツールは、LAN に接続されているれんら君を発見し、IP ア
ドレスを知るために用います。ただし、それだけではなく、れんら君の設定データをバックアップしたり、レストアしたり、また、れんら君の状態をモニタしたり、ファームウェアのアップデートを行うことが出来ます。
7-1 ファイルメニュー
れんら君の設定データの保存・書き込みが出来ます。また、ファームウェアの更新も行うことが出来ます。ファイルメニューの各項目を使うためには、先にれんら君を検出しておく必要があります。「3 れんら君管理ツール」を参照してれんら君を検出してください。

7-1-1 アクセスパスワードの設定
れんら君の設定の「メンテナンスパラメータ設定」で「Root Login Password」を「root」以外の設定にしたとき、各設定を実行するには、設定されたパスワードを入力しなければなりません。「アクセスパスワードの設定」をクリックしたときに出てくるボックスにパスワー
ドを入力ください。入力した後、ボックスが出ているままで各設定の項目をクリックしたとき、パスワードが有効であれば、各設定を実行することが出来ます。何もパスワードを「root」
から変更していないときはここでは何もしなくてかまいません。「Root Login Password」の初期設定値は「root」になっています。
7-1-2 監視条件の書込み
予めれんら君から読み出し、保存していたイベントパラメータ設定情報をれんら君に書き込みます。れんら君設定画面「サーバー機能設定」ページで「TFTPS」ボタンをクリックしてお
くこと、および「7-2-1 接続・モニタ(開始／停止)」でれんら君に接続しておく必要があります。れんら君を再起動すれば書き込んだ設定は反映されます。
7-1-3 EVENT 通知 E-MAIL の書込み
予めれんら君から読み出し、保存していた各イベント成立時に送信するメールデータをれんら君に書き込みます。れんら君設定画面「サーバー機能設定」ページで「TFTPS」ボタンをクリックしておくこと、および「7-2-1 接続・モニタ(開始／停止)」でれんら君に接続しておく必要があります。れんら君を再起動すれば書き込んだ設定は反映されます。
39/48

7-1-4 Network 情報の読出し
れんら君に書き込まれていたネットワーク情報（IP アドレス、サブネットマスク等）のデー
タを読み出し保存します。生成されたファイルは「読み取り専用」という属性になります。
元々あるファイルに上書きしようとすると不具合となりますので注意ください。
7-1-5 監視条件の読出し
れんら君に書き込まれていたイベントパラメータ情報のデータを読み出し保存します。デー
タのバックアップに使います。生成されたファイルは「読み取り専用」という属性になります。元々あるファイルに上書きしようとすると不具合となりますので注意ください。
7-1-6 EVENT 通知 E-MAIL の読出し
れんら君に書き込まれていた各イベント成立時に送信するメールデータを読み出し保存します。データのバックアップに使います。生成されたファイルは「読み取り専用」という属性になります。元々あるファイルに上書きしようとすると不具合となりますので注意ください。

40/48

7-1-7 Firmware 更新
れんら君のファームウェアを更新するときに使用します。
れんら君のファームウェアを更新するには特殊な操作とファームウェアファイルが必要となります。
ファームウェアファイルとファームウェアアップデート手順書を準備の上、更新を行ってください。
ファームウェアの更新を一度始めると、途中で中断できません。もしも途中で中断を行いますと、れんら君は使用不可能になる恐れがあります。ファームウェアの更新をされるときは十分注意をされるようお願いします。
出荷時は常に最新のファームウェアで出荷しており、ファームウェアの更新によってれんら君の機能が著しく向上したり、動作不良が改善するようなことはありませんが、万が一、ファームウェアを更新する必要性がございましたら、弊社までお問い合わせください。

41/48

7-2 ユニット動作表示

れんら君の動作状態のモニタや登録メールの読出し・削除を行うことが出来ます。
7-2-1 接続・モニタ(開始／停止)
れんら君と接続または接続を切ることが出来ます。
クリックすると次の画面が出てきます。

れんら君の電源が入っていることを確認ください。
れんら君に接続すると次のような表示が出てきます。

れんら君を探索した後、れんら君の「応答一覧表示」をクリックして表示の上、れんら君をクリックして選択していないと次の表示が出てきます。れんら君の「応答一覧表示」等は 7-3章および 7-3-2 項を参照ください。

42/48

7-2-2 モニタ情報保存
れんら君の状態をモニタするとれんら君管理ツールの画面に様々な情報が表示されます。
「モニタ情報保存」はそれらの様々な情報をデータ保存するために使用します。
7-2-3 ユニット状態読み出し
れんら君の状態を読み出すことが出来ます。コマンドメールの「STATUS」コマンドを実行したときと同様の表示となります。詳細は「6-3 コマンド説明」の項を参照ください。
7-2-4 EVENT 監視(開始／停止)
定期通報イベントや監視イベントの監視を開始します。再びクリックすると停止します。

7-2-5 ユニット登録メール一覧
れんら君に登録されているメールの一覧です。
メールは番号をつけて管理されています。メールは”mfw101.eml”のように管理されています。
メール管理番号の表示の右にある数字はメールのバイト数を表示しています。メールの管理
番号の対応は次のようになります。

れんら君設定ソフトで作成、登録されるメールは設定ソフト内でメール番号をつけて管理されています。
メール番号管理表
UNC-RP41 （TypeA41）
下限値
上限値
上限値以上・下限値以下
定期通報

チャンネル 0 設定メール
MFW101.EML – MFW102.EML
MFW401.EML – MFW402.EML
MFW701.EML – MFW702.EML
MFW801.EML – MFW802.EML

チャンネル 1 設定メール
MFW111.EML – MFW112.EML
MFW411.EML – MFW412.EML
MFW711.EML – MFW712.EML
MFW811.EML – MFW812.EML

7-2-6 ユニット登録メール読み出し
ユニットに登録されているメールを読み出すことが出来ます。この項目をクリックしたとき
ボックス表示が出てきます。メール管理番号を参照にダブルクリックするとメール内容を参照できます。

43/48

7-3 れんら君探索
LAN に接続されているれんら君を探索し IP アドレスを表示します。
7-3-1 呼び出しLAN に接続されているれんら君を探索します。クリックするとパソコンの IP アドレス一覧が出てきますのでれんら君と同じネットワークに所属する IP アドレスをダブルクリックします。するとダイアログが出てきてれんら君を探索します。一連の流れは「3 れんら君管理ツール」を参照ください。
7-3-2 応答一覧表示
れんら君が探索できたらこの項目を使ってれんら君の IP アドレスを表示します。れんら君のIP アドレスをクリックするとそのれんら君に対してユニット状態の読み出し等の操作が行えます。れんら君の設定画面を表示するには「7-3-5 ブラウザ」の項目のブラウザを選択します。お使いになられるものをダブルクリックすればそのブラウザが立ち上がりれんら君の設定が出来ます。一連の流れは「3 れんら君管理ツール」を参照ください。
7-3-3 NIC 情報表示
パソコンの NIC 情報を表示します。これは、パソコンに設定されている LAN の IP アドレス情報になります。
7-3-4 IP Adress を指定して接続
れんら君の IP アドレスが分かっている場合、呼び出しを行わずに「7-2-1 接続・モニタ開始/停止」動作を行うことができます。表示されるテキストボックスに接続したいれんら君のIP アドレスを入力してください。
7-3-5 ブラウザ
れんら君管理ツールから設定画面を開くブラウザは 4 種あります。「firefox」「chrome」「safari」「IE」が該当し、いずれかをクリックすればそのブラウザが立ち上がりれんら君
設定画面の表示になります。ただし、パソコンにインストールされていないブラウザを選択すると「応答れんら君 HTTP 接続実行結果エラー(0)が発生しました。」と出てきてれんら君
設定の画面は出てきません。
ブラウザは 4 種から選択できますが、もしもそのほかのブラウザを選択なさるときはそのブラウザでれんら君の IP アドレスを設定してください。「http://192.168.5.1」などになり、れんら君の「応答一覧表示」に示される IP アドレスを打ち込んでいただけるとれんら君の設定画面が開きます。

44/48

7-4 ヘルプ
ヘルプ情報やれんら君管理ツールのバージョン情報になります。
7-4-1 ヘルプ
れんら君管理ツールで出来ることが一覧表示されます。
7-4-2 バージョン情報
れんら君管理ツールのバージョン情報になります。

45/48

8 れんら君に接続できないときにはまず次のことを確認してください。
(1) 本製品のPWR LEDが点灯していること。
(2) 本製品の電源電圧が20.4～27.6Vの範囲にあること。
(3) 配線、接続が確実であること。
(4) IPアドレス設定が正確であること、他の機器と重複していないこと。
以下の症状別チェックリストを点検後、不具合を修正し本製品を再起動してください。

8-1 症状別チェックリスト
症状

チェック項目LANコネクタの緑LEDが消灯したまま

 LANケーブルが正しく接続されているか。

変化しない。

 電源が投入されているか。

PWR LEDが消灯したまま変化しない。
LANコネクタの緑LEDが点灯または点滅しているが、PWR LEDが赤と緑の交互点滅している。

 本製品のIPアドレスと同じアドレスを持っている機器が同じ
ネットワーク内に接続されていないか。
 LANケーブルが正しく配線されているか。
 電源ケーブル、電源が正しく配線,設定されているか。
周囲にノイズを発生させる機器がある場合は、HUBや通信ケーブ
ルにノイズ対策を行ってください。
 メール設定やネットワーク設定が正しいか。

センサー信号を入力しているが STAT LEDが緑点灯していないか。消灯時は状態監視解除中。

メールが送信されない。

 入力LEDが点灯するか。
 LANケーブルが正しく配線されているか。
 電源ケーブル、電源が正しく配線,設定されているか。
 メール設定やネットワーク設定が正しいか。

LED表示は正しいが、パソコンかられんら君が確認できない。

 ファイアウォールソフトがれんら君との接続を禁じていないか。
 pingコマンドでれんら君のIPアドレスを確認できないか。
pingコマンドでれんら君のIPアドレスを確認できないときは、
ファイアウォールソフトや、サブネットマスクの設定、IPアド
レスのネットワーク部の不一致などが考えられます。

46/48

症状

チェック項目

れんら君管理ツールから監視条件や

 ブラウザからアクセスしたれんら君の設定画面サーバー機能

メールデータを読み込むことが出来設定ページで「TFTPS」ボタンをクリックしていないか。れんない。

ら君管理ツールで「ユニット動作表示」の「接続・モニタ」
をクリックしていないか。
 ファイアウォールソフトがPortの通信制限をしていないか。
 れんら君と管理ツールが接続していない場合や、読み書きするための通信が出来ていない場合が考えられます。

れんら君管理ツールから監視条件や

 ブラウザからアクセスしたれんら君の設定画面サーバー機能

メールデータを書き込むことが出来設定ページで「TFTPS」ボタンをクリックしていないか。れんない。

ら君管理ツールで「ユニット動作表示」の「接続・モニタ」
をクリックしていないか。
 ファイアウォールソフトがPortの通信制限をしていないか。
 れんら君と管理ツールが接続していない場合や、読み書きするための通信が出来ていない場合が考えられます。

れんら君管理ツールから監視条件や

 ブラウザからアクセスしたれんら君のサーバー機能設定ペー

メールデータを読み込もうとしたらジで「TFTPS」ボタンをクリックしていないか。れんら君管理

TFTPS****（*は数字）の名称のファツールで「ユニット動作表示」の「接続・モニタ」をクリッ

イルが出来た。

クしていないか。
 ファイアウォールソフトがPortの通信制限をしていないか。
 れんら君と管理ツールが接続していない場合や、読み書きするための通信が出来ていない場合が考えられます。
 VISTA以降のWindowsでは、初期設定では「tftp」が動作不許
可設定になっています。「コントロールパネル」→「プログラム」→「Windowsの機能の有効化または無効化」で「TFTPク
ライアント」を有効にしてください。

Gmailを設定してもメール送信が出来ない。

 Gmailの仕様が2016年6月17日に変更されました。それにより暗号スイートは256ビット必須となりました。本製品は暗号
128ビットまでしか対応していませんのでGmailが使えなくなりました。弊社WEB販売サイト「ＮＫＥオンライン」で提供している「れんら君専用メールアカウント」をご利用ください。

Yahooメールを設定してもメール送受信が出来ない。

 Yahooメールの仕様が2021年1月19日に変更され、非暗号化ポート（SMTP:25,587 POP:110）の提供終了につき、れんら君でYahooメールが使用できなくなりました。弊社WEB販売サイト「ＮＫＥオンライン」で提供している「れんら君専用メール
アカウント」をご利用ください。

47/48

商品に関するご質問は、フリーダイヤル、もしくは E-メールにてお問い合わせください。
（AM.9:00～PM.5:00 土日、祝祭日休み）● NKE 伏見工場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町 366-1 TEL 075-931-2731(代) FAX 075-934-8746● NKE ホームページ ： http://www.nke.co.jp/● お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。

©2021 NKE Corporation
48/48