イージーセーフ工法
施工要領書（2019.03 改訂版）

マグ・イゾベール株式会社

2019.03 現在
ver.19030取扱注意事項

 材料の検収、荷受け、保管は次によります。
１

運搬 に際 し ては 衝撃 を 与え たり 、荷 姿 を崩 した り しな いよ うに 丁 寧に 取り 扱 いま す。

２

荷受 け時 に は、注文 書 と現 品を 照合 し て所 定の 長 さ、種類 、数量 が 搬入 され てい るか 確認 を 行い ます 。

３

変形 、損 傷 の有 無の 確 認を 行い 、検 収 しま す。

４

保管 は次 の 事項 によ り 行い ます 。

①各 材料 の置 場 の設 置は 事 前に 確認 しま す 。
②グラスウール化粧吸音板及び部材は、降雨や降雪、その吹き込みによる冠水や湿潤の害を受けないよ
うに 、常に 乾燥 し てい て 、清潔 で 、安 全な 環 境の 場所 に保 管を する こ とと しま す 。また 、取り 扱い に際して は、 油気 ・ 汚れ など の 付着 しな いよ う に、 清潔 な 手、 及び 軍手 に て行 いま す 。
③天井仕上げ材の隅や角を損傷しないように壁面から１メートル以上離し、床には板や防湿性シートを敷き 且つ 平ら な 面を つく り 、そ の上 に置 く よう にし ま す。
④各 材料 の上 に は重 量物 を 載せ ない こと と しま す。

 加工及び工事環境について
１

仕上 げに 岩 綿吸 音板 を 使用 する 場合 は 、加 工を 次 のよ うに 行い ま す。

①グラスウール吸音板の切断はカッターナイフなどを使用して行い、２～３回に分けて切断するときれいに 切れ ます 。
②グ ラス ウー ル 吸音 板の 穴 あけ 、そ の他 加 工に 関し て は、 化粧 面の 方 から カッ タ ー等 で行 いま す 。
２工事 環境 に つい て

①室 内の スプ リ ンク ラー 、 モル タル など の 左官 工事 等 を早 めに 完了 し 、充 分に 乾 燥さ せま す。
②防 水 、雨 仕舞 いは 完 全に 行い 、換気 、通気 をよ く し 、窓 等 はガ ラス をは め 込む など ふさ いで お きま す。
③建 物が 新し く、且つ 相 当 の湿 気を 持っ て いる 場合 は 、通風 を 良く し壁 面に 水 滴 のな い事 を確 認 しま す。
特に 寒冷 地に お いて は、 暖 房の 考慮 を願 い ます 。
④塩 ビジ ョイ ナ ー受 けな ど の下 地材 が 、温 度は 50℃ 以 下、湿 気は 80％以 下 が好 ま しく 、それ 以上 になる
場合 は環 境を 整 える 措置 を とる 様配 慮し ま す。

施工上の留意事項● 本システム天井は専用の塩ビジョイナー部材を使用しています。他の物と組合わせたり、当施工要領書以外の使用をしないで下さい。
● 天井板が外れないよう、天井板及び塩ビジョイナーは指示通りの寸法で切断してください。
● 本システム天井は常時過大な振動・衝撃・風圧・湿気の加わる場所等の特殊な用途には使用できません。
使用 でき ない と ころ・屋 外及 び棟 外 等で 温度 、 湿度 の変 化が 大 きい とこ ろ 、風 圧の 影響 が 大き いと こ ろ・プ ール 、風 呂 場及 び脱 衣 場等 で湿 度の 高 いと ころ

塩ビ ジョ イナ ー 受け など の 下地 材が 、室温 50℃以 下、相 対湿度 80％ 以 下で の使 用を 推奨 致し ます 。
条 件を 超え る 場合 には 、 塩ビ ジョ イナ ー の熱 膨張 が あり ます ので 環 境を 整え る 措置 をと る様 配 慮を 願い ます 。 塩ビ ジョ イ ナー の線 膨張 係 数は 、0.07mm/m･℃ です 。

＊体 育館 のア リ ーナ 等で 振 動、ボー ルの 衝撃 の ある と ころ はご 相談 に 応じ 対応 策 をご 提案 致し ま す。

● 施工にあたっては、軍手などを使用し、素手で部材に触れないで下さい。
1

安全に関するご注意（取扱注意事項）！

ケガや事故防止のため、以下のことを必ずお守り下さい。
１．搬入時、資材の落下やずり落ちによるケガを防ぎ、腰を痛めないようにして下さい。（現場での小運搬は無理のないようにご注意下さい。）
２．塩ビジョイナーの切り口は鋭利なので、手を傷つけないようにして下さい。（軍手等の保護手袋を着用して下さい。）
３．素手による取扱い、または素肌の露出部はケガをする恐れがありますのでご注意下さい。（素肌をなるべく避けるような服装にして下さい。）
４．梱包用スチールバンドおよび針金等の切断時のはねあがり等によるケガが生じますのでご注意下さい。（梱包をとく場合は状況判断して作業をして下さい。）
５．搬入時や保管時について次のような事項に注意して下さい。
①原則として、屋内の湿気の少ない場所に保管して下さい。（やむを得ず屋外に置く場合には防水シートをかけて下さい。）②製品は地面に直接置かず、平らなところにかい木をして水平に置き、積み重ねる場合は間木を施して荷崩れを起こさないように置いて下さい。
③クレーン荷揚げ等の運搬に関しては、布製平型吊りバンドを使用するなど、製品の角や表面の損傷に注意して下さい。また、製品の上に重いものを乗せないで下さい。
６．天井板に設備機器等を固定することはできませんのでご注意願います。
７．壁に資材を立てかけたりすると倒壊により思わぬケガをすることがあるので、壁には資材を立てかけないで下さい。
８．天井に乗ったり、ぶら下がったりすると落下、脱落によりケガをすることがあります。（危険な行為はしないで下さい。）！

設計・施工上の重要品質基準
設計上の留意事項

１．イージーセーフ工法の構造は、照明器具や各種設備機器類の荷重を負荷できませんので、これらの機器類は、個々に所定の強度・剛性を有する構造および取付け方法により別吊にて施工して下さい。
２．特殊な場所や環境性能を要求される場所は、耐食性などを配慮した設計にして下さい。
３．イージーセーフ工法は、温水プール等への施工はぜきませんのでご注意下さい。

施工上の留意事項
１．塩ビグラスウールジョイナーや塩ビジョイナー受けなどの下地材の接合は確実に行って下さい。
２．配管、空調ダクト、空調機器、照明器具等と鋼製下地材とはそれぞれ独立して取付けて下さい。

2

目 次

第１章

一般事項
１－１ 適用範囲
１－２ 使用部材
１－３ 納まり図第２章

工事施工手順施工手順フロー２－１ 塩ビジョイナー受け材の選定（特定天井用施工手順）
２－２ 天井板の割り付けし２－３ 塩ビジョイナー（ベース）材の取り付け
２－４ 天井板と塩ビジョイナー（カバー）材の取り付け
２－５ 自主検査及び全体検査
２－６ 母屋受け材取り付けの場合の施工要領
２－７ 曲面天井の場合の施工要領
２－８ 天井器具の収まり（一般吊り天井用施工手順）
２－９ 一般吊り天井への施工方法
２－１０ 塩ビグラスウールジョイナー（ベース）材の取り付け
２－１１ 天井板と塩ビグラスウールジョイナー（カバー）材の取り付け
２－１２ 設備機器の納まり3

第１章 一般事項

１－１ 適用範囲
この施工要領書はイージーセーフ工法の施工要領書です。
施工に当たっては当施工要領書に記されている専用の塩ビジョイナー等を使用してください。
また、特殊な納まり等がある場合は別途検討が必要となります。

１－２ 使用部材
部材名称

塩ビグラスウールジョイナー

材質・色

塩化ビニル・ホワイト

品番と適用①ＧＷジョイナーベース
ＥＡＢＧＷＪＢ２５ＷＨ（グラスウール天井板 ｔ＝２５,５０共通）②ＧＷジョイナーカバー２５
ＥＡＢＧＷＪＣ２５ＷＨ（グラスウール天井板 ｔ=２５mm 用）③ＧＷジョイナーカバー５０
ＥＡＢＧＷＪＣ５０ＷＨ（グラスウール天井板 ｔ=５０mm 用）
Ｌ＝２，７３０ｍｍ
５０本/箱入り

備

考

部材名称

塩ビグラスウールコーナー

材質・色

塩化ビニル・ホワイト

品番と適用①ＧＷコーナーベース
ＥＡＢＧＷＣＢ２５ＷＨ（グラスウール天井板 ｔ＝２５,５０mm 共通）②ＧＷコーナーカバー２５
ＥＡＢＧＷＣＣ２５ＷＨ（グラスウール天井板 ｔ=２５mm 用）③ＧＷコーナーカバー５０
ＥＡＢＧＷＣＣ５０ＷＨ（グラスウール天井板 ｔ=５０mm 用）
Ｌ＝２，７３０ｍｍ
５０本/箱入り

備

考

部材名称

塩ビグラスウールコーナー

材質・色

塩化ビニル・ホワイト

品番と適用

ＥＡＢＧＷＣ２５ＫＷＨ
Ｌ＝２，７３０ｍｍ

備

考

4２５本/箱入り

１－３ 納まり図

56

第２章 工事施工手順
施工手順フロー

総合打ち合わせ（準備）

照明器具（別途工事区分）

基準墨仕上り（別途工事区分)

バスケットゴール（別途工事区分）

火災報知器等（別途工事区分）施工足場組立＜改修時＞
母屋等のレベル確認と調整（別途工事区分）＜新築等＞
塩ビジョイナー受け取り付け（別途工事区分）

天井板の割り付け
塩ビジョイナー（ベース）の取り付け｜
天井板と塩ビジョイナー（カバー）の取り付け｜
照明・空調などの付帯設備工事（付帯設備施工区分）｜
自主検査及び全体検査
｜
足場撤去
｜
完了

7

２－１

塩ビジョイナー受け材の選定①バレーボール等の衝撃がある場合は、リップ溝形鋼（JIS G3350）t=1.6mm 以上をお勧めします。
②塩ビジョイナーと塩ビジョイナー受け及び母屋と塩ビジョイナー受けを固定するビスの固有周期を求め、剛接合（固有周期が 0.1 秒未満）であることを確認します。固有周期の計算例（別途資料）を参照下さい。
２－２

天井板の割り付け

塩ビジョイナー取り付け下地材等に天井材を割り付けます。
天井板の４辺をこの塩ビジョイナーで留め付けます。
天井板の標準割付寸法は、900×1,800mm（天井板寸法 892×1,792mm）、900×900mm（天井板寸法 892×892mm）。
２－３

塩ビジョイナー（ベース）材の取り付け

塩ビグラスウールジョイナー（ベース）と塩ビグラスウールコーナー（ベース）材を塩ビグラスウールジョイナー受け材に４ｍｍ程度のタッピングビスで固定します。
（ビスの取り付け位置）
・塩ビグラスウールジョイナー（ベース）：ビス２カ所留め。（ビスピッチ 600mm 程度）
・塩ビグラスウールコーナー（ベース）：ビス１カ所留め。（ビスピッチ 600 ㎜程度）

8

２－４

天井板と塩ビジョイナー（カバー）材の取り付け

天井板を塩ビジョイナー間にセットして、塩ビグラスウールジョイナー（カバーと塩ビグラスウールコーナーの（カバー）材で天井板を固定する様に取り付けます。
（天井板の寸法）２－５

自主検査及び全体検査①施工完了後に塩ビジョイナー（カバー）材が確実に塩ビジョイナー（ベース）材に確実に収まっていることを確認します。
②天井板に異常なキズ汚れが無いか確認を行い、取り替え等が必要な場合は実施します。

9

２－６

塩ビジョイナー受け材取り付けの場合の施工要領（改修時）

塩ビジョイナー受け材は、大梁や小梁の際まで施工します。
塩ビジョイナーの受け材として、リップ溝形鋼から選定します。ここでは Ｃ－７５×４５×１５×１．６ｔ程度@600mm の場合の施工図を示します。
※塩ビグラスウールジョイナー（ベース）材の固定スペースとして巾が４５mm 以上あることが望ましい。
※取り付けピッチは、600mm 程度とし、最大 700mm とします。
（割り付け例）10

２－７

曲面天井の場合の施工要領

軽量形鋼を天井の曲面に合わせてＲ加工をし、天井母屋に取り付けます。
※天井が小さいＲの場合には、塩ビジョイナーに切り込みを入れて施工します。

２－８

照明器具の納まり（その他の設備機器の納まりについては、別途納まり図を参照下さい。）

２－９

一般吊り天井の施工方法

一般軽量鉄骨天井下地を施工します。
（公共建築工事標準仕様書（建築工事編）を参照）

11

２－１０

塩ビグラスウールジョイナー（ベース）材の取り付けＷバーに塩ビグラスウールジョイナー（ベース）材をビス止めします。
（ビスの取り付け位置）
・塩ビグラスウールジョイナー（ベース）：ビス２カ所留め。（ビスピッチ 600mm 程度）
・塩ビグラスウールコーナー（ベース）：ビス１カ所留め。（ビスピッチ 600 ㎜程度）

２－１１

天井板と塩ビグラスウールジョイナー（カバー）材の取り付け

天井板を塩ビジョイナー間にセットして、塩ビグラスウールジョイナー（カバー）と塩ビグラスウールコーナー（カバー）材で天井板を固定する様に取り付けます。

２－１２

設備機器の納まり納まり図を参考に、設備機器を別途吊り出し施工します。
天井板はカッターナイフ等でカットできます。
設備機器の寸法に合わせて天井板をカットした後、設備機器のフェイス等で押えます。

12