[2] れんら君を検出し、設定画面を開く！ 注意

セットアップシート
Ver1.7EUNCRP41-806E
この度は、れんら君をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのセットアップシートをお読みください。お読みになった後は大切に保管してください。このセットアップシート(Ver1.6)は、れんら君 UNC-RP41**(A)のファームウェア Ver2.01 以降に対応しています。以前のファームウェアをご使用の場合は Ver1.5 以前のセットアップシートを参照ください。

梱包物一覧

1.

3. リスト表示された中から設定したいれんら君を選択します。
以下の３通りの方法でれんら君の設定画面を開くことができます。

弊社ホームページから Windows 用のれんら君の簡単検出アプ
リを無料でダウンロード頂けますので、以下のＵＲＬから最新のもの ( renrakun_search.exe ) をダウンロードしてください。
（ ダウンロードはこちらから→
http://www.nke.co.jp/product/n_index.html）

ⅰ. 「接続」(③)をクリックします。この場合、パソコンに設定されている既定のブラウザでれんら君の設定画面が開きます。

③

アプリケーションソフト「renrakun_search.exe」を起動します。

れんら君を使用するために！

箱の中に入っているものをご確認ください。
万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売代理店にご連絡ください。

□れんら君 本体

1台□

れんら君セットアップシート（本紙）1枚□AC アダプタ

1個

ⅱ. 「ファイル」→「指定のブラウザで接続」→「Internet Explorer」「Google Chrome」「Mozilla Firefox」「Opera」の中からブラウザを指定します。

本製品のメール機能を使用するためには、・インターネット接続環境
インターネット接続環境
・ルーター
ルーター（インターネット接続機器）
ルーター（インターネット接続機器）
・れんら君のれんら君のメール送受信用のメ
れんら君のメール送受信用のメールアカウント
メール送受信用のメールアカウントが必要です｡（最近のインターネット接続モデムはルーターが内蔵されているものもあります｡）
ユーザーでご用意ください｡
メールアカウントについてはパソコンで新規に取得するものを使うか、もしくは元々使っているアカウントでも使用可能です。
本セットアップシートは、れんら君ご利用にあたっての要点をまとめたものです｡このセットアップシートに従って設定していただくことで、れんら君のメール送信機能がご利用できます｡
また、コマンドメールの受信機能等れんら君の機能詳細や仕様は、
Web ページに掲載されている「ハードウェア取扱説明書」や「ソフトページに掲載されている「ハードウェア取扱説明書」や「ソフトウェア取扱説明書」をご覧ください｡
ウェア取扱説明書」をご覧ください｡
http://www.nke.co.jp/product/n_index.html
UNC-RP41A1

UNC-RP41V1

2. 「呼び出し」(①)をクリックし、接続されているれんら君を呼び出します。れんら君が見つかれば、画面にリスト表示(②)
されます。

ⅲ. ブラウザの URL 入力欄に IP アドレスを直接記入します。

①②

UNC-RP41V2[3][3]れんら君が使用するれんら君が使用するメールサーバーを設定するが使用するメールサーバーを設定する[1] れんら君を接続する
1. 図を参考にして、れんら君に電源、LAN ケーブル、センサーを接続します。

れんら君にはセキュリティが設定されており、アクセスするにはパスワードの入力が必要になります。

1． 設定画面の左側にある「E メールサーバー設定」をクリックして、E メールサーバー設定画面を開きます。

初期設定パスワードは「root」です。
ユーザー名：root
パスワード：root
を入力し、「OK」をクリックします。

1.
2.
3.

電流入力(UNC-RP41A1) 0-20mA タイプ
電圧入力(UNC-RP41V1) 0-10V タイプ
電圧入力(UNC-RP41V2) 0-5V タイプ

入力インピーダンス

2． 左図はれんら君専用メールアカウントを使う場合の例です。お客様が契約されているメールプロバイダの用紙等でご確認頂きながら設定してください。(必須)と書かれている項目はメール送信するために必ず必要となる項目ですので必ず設定してください。他の項目は必要に応じて設定を変更してください。
SMTP サーバー：SMTP サーバーを入力します。(必須)
ポート番号：メールの送信ポート番号を入力します。(必須)
SMTP 認証方式：認証の種類をチェックします。
メールアドレス：れんら君用のメールアドレスを入力します。(必須)
ユーザー名：メールアカウント名を入力します。(必須)
パスワード：メールパスワードを入力します。(必須)
送信リトライ間隔：メール送信に失敗したとき、再送信するまでの時間の間隔を入力します。
送信リトライ回数：メール送信に失敗したとき、再送信する回数を入力します。

電流入力仕様 250Ω以下
電圧入力仕様 1MΩ以上

分解能 1/4096
1.
電流入力0-20mA タイプ 0mA=0000 20mA=40952.
電圧入力0-10V タイプ
0V=0000
10V=4095
3. 電圧入力0-5V タイプ
0V=0000
5V=4095

2. 接続が完了したら、れんら君に電源を入れてください。電源投入直後 PWR_LED が赤点灯した後、PWR_LED：緑点灯、STAT_LED：緑点灯の状態となります。
この時、PWR_LED：赤点灯になっている場合、何らかの異常が発生していますので再度接続をご確認頂き、一度電源を切り再投入してください。
※固定 IP アドレスで運用されている場合、れんら君をネットワークには接続せず、パソコンと直接 LAN ケーブルで接続して設定を行ってください。
-1-

設定を入力したら設定を入力したら、入力したら、必ず画面必ず画面下側にある「画面下側にある「set」下側にある「 」をクリックしてをクリックしてください。
-2-

[5]れんら君から送るメール[5]れんら君から送るメール本文
れんら君から送るメール本文の設定をする
本文の設定をする[4-1]れんら君からメールを送る条件を設定
れんら君からメールを送る条件を設定する
メールを送る条件を設定する
2．れんら君のアナログ入力は 2ch あり、それぞれ単独で機能しますので「入力 0 設定」「入力 1 設定」別々に設定します。

1． 設定画面の左側にある「入力 0 設定」または「入力 1 設定」をクリックして、アナログ入力動作の設定画面を開きます。

ここでは設定項目の概要だけ説明していますので、それぞれの項目について詳しくは、UNC-RP41 ソフトウェア取扱説明書を参照ください。

2．メールは１つの送信条件につき１通しか登録できません。
① To、Cc、Bcc の欄に、送信先メールアドレスを入力してください。
複数のメールアドレスを登録したい場合は、メールアドレスの間を「,(カンマ)」で区切って入力してください。
② 件名、本文の欄に、送信するメールの内容を入力してください。
アナログれんら君ではメール本文中に +C+ と入力しておくと、メール送信時に +C+ をアナログデータに置き換えて送信されます。(MAC アドレス 00-C0-9F-A1-00-40 より前のものでは $C$になります。)

1． 送信するメールの内容を設定します。
入力 0（1）設定画面の下部にある「定期メールの作成」または「監視メールの作成」をクリックして、作成したい条件のメール作成画面に移動します。

① データ収集時間間隔何秒毎にアナログデータを取り込むかを設定します。

①② 平均化処理設定
収集したデータに対して行う平均化処理を、単純平均回数、移動平均、生データの３種類から選択します。

②

設定が完了したら、入力したメールアドレスが正しいかを再度確認し、「set」をクリックして登録を行ってください。

①③ 異常値除外設定
上限値、下限値を設定し、上限値以上、下限値以下のアナログデータを取り込みから除外する設定をします。

「delete」をクリックすると、登録されているメールの内容を削除することができます。

②

画面下部の「メール登録一覧表」には、現在登録されているメールが○×で一覧表示されます。登録されている箇所は○、登録されていない箇所は×で表示されます。

④ アナログ入力レベル調整設定
取り込んだアナログデータに対して、補正をかける設定をします。

③「delete all」をクリックすると、登録されている全メールが削除されます。

⑤ スケール変換設定
センサが出力する信号(電圧や電流)を使用するセンサが測定する物理量(温度や圧力)に任意に換算する設定をします。

④以上でメールを送信するための基本的な設定は完了です。

⑤[6]れんら君に設定[6]れんら君に設定した内容を反映させる
れんら君に設定した内容を反映させる[4-2]れんら君からメールを送る条件を設定する⑥ メール送信時間間隔
定期メールを送信する時間間隔を設定します。

1． 設定画面の左側にある「設定反映」をクリックし、設定反映画面を開きます。

⑥

この際、下図のような画面になり、れんら君とブラウザの接続は途切れてしまいます。
れんら君の STAT_LED と PWR_LED が緑点灯状態になっていることを確認し、ブラウザ画面を更新してれんら君の設定画面を再表示してください。

⑦ 監視条件設定
どのような条件で監視メール送信するかを、上限値以上、下限値以下、上限値以上または下限値以下の３種類から選択します。
⑧ 上限値設定
監視条件の上限値と、何回連続で上限値以上の値を検出したら監視メール送信するかを設定します。

⑦⑨ 下限値設定
監視条件の下限値と、何回連続で下限値以下の値を検出したら監視メール送信するかを設定します。

⑧⑩ 通知抑制時間設定
監視メールを送信後、再び監視メール送信が可能になるまでの時間を設定します。

⑨

設定を入力したら、必ず画面下側にある「set」をクリックしてください。
設定を入力したら、必ず画面下側にある「 」をクリックしてください。

※
2． 設定反映画面が開いたら画面内の「Reboot」をクリックし、れんら君の再起動を行います。

ネットワーク環境によっては上記画面が表示されない場合もあります。
しかし、設定反映は正常に行われていますので、れんら君の LED 表示を確認し、設定画面を再表示してください。
すべての設定が完了したら、必ずべての設定が完了したら、必ずこの設定が完了したら、必ずこの[6]のこの の操作を行い、設定内容の操作を行い、設定内容の反映を行ってください。
反映を行ってください。

れんら君が再起動する(Reboot を押した)時、STAT_LED が消灯、PWR_LEDが赤点灯します。その後、STAT_LED が緑点灯、PWR_LED が緑点灯の状態になれば、設定反映完了です。

⑩

ＮＫＥ株式会社-3--4-

サポートダイヤル
ホームページ
サポートメール：0120-77-2018：http://www.nke.co.jp/：p r o m o t i o n @ n k e . c o . j p