ニードルバルブ【42MPa】外ねじ式
特長

ニードルバルブ

１．
ステムは外ねじ式のため、摺動ねじ部は流体の影響を受けません。
2．
グランドナットを外さず、パネルに取付けができます。
3．
グランドパッキン部は、異種多重シール方式を採用しており、信頼性の高い、グランドシール構造となっています。
4．
ボンネットレス形のため、ボンネットリークがありません。

仕様
最高使用圧力（MPa）

呼び径
6.35

429.5230

12.735

使用温度範囲（℃）−53〜＋232

注1：本バルブの接続は、式のため、バルブの設計圧力は、継手のサイズにより異なります。
注2：詳細は、温度・圧力線図をご参照下さい。

温度・圧力線図
PUS PUS942PPUS
942P
6.35942P
6.35
V
6.35
VV

942P
9.52
9.52
VV
PUS PUS942PPUS
9.52942P
VPUS PUS
942PPUS
942P
12.7942P
12.7V
12.7VV

40 ℃、42 40
MPa℃、42 MPa
40 ℃、42 MPa
93 ℃、39.393MPa℃、39.393
MPa℃、39.3 MPa

4240

4240

4240℃、39100
MPa℃、39 MPa
100 ℃、39100
MPa4040404040150 ℃、34.8150
MPa℃、34.8150
MPa℃、34.8 MPa
3535353535303030

200 ℃、32.2200MPa℃、32.2200
MPa℃、32.2 MPa30

30

3540℃、35 MPa
40 ℃、35 MPa 93 ℃、32.840 ℃、35 40MPa
93MPa℃、32.893MPa℃、32.8 MPa

35353530302525

100MPa℃、32.5100MPa℃、32.5 MPa100 ℃、32.593MPa℃、28.193
MPa℃、28.1 MPa
40 ℃、30 40MPa℃、30 MPa
40 ℃、30 MPa93 ℃、28.120℃、22232
MPa℃、22 MPa
232 ℃、22232
MPa20

圧力 [MPa]

200 ℃、23200
MPa℃、23200
MPa℃、23 MPa

圧力 [MPa]2025

圧力 [MPa]2025

圧力 [MPa]2025

圧力 [MPa]

20150 ℃、29150MPa℃、29 150
MPa℃、29 MPa

100MPa℃、27.9MPa
100 ℃、27.9100℃、27.930
MPa
150 ℃、24.8150
MPa℃、24.8150
MPa℃、24.8 MPa

232 ℃、30.9232MPa℃、30.9232
MPa℃、30.9 MPa
25圧力 [MPa]2025圧力 [MPa]2025圧力 [MPa]

圧力 [MPa]

25302015151515151515151510101010101010101055555555500-100-100-50-53-530100
100 232150
2001500-100 50093 100
500 93 150
50 93200-50-50-53
温度 [℃] 温度 [℃] 温度 [℃]00232200-100 232-100-50-53-53

0100
100 2320-100 50
0150
20015093 100500 93 150
50 93200-50-50-53
温度 [℃] 温度 [℃] 温度 [℃]00232200-100 232-50-100-53-53

200 ℃、26.8200MPa℃、26.8200MPa℃、26.8 MPa
232 ℃、25.7232MPa℃、25.7MPa
232℃、25.7 MPa

0100
100 232200
0-100 500150
150 232 200 232
93 100500 93 150
50 93200-50-50-53
温度 [℃] 温度 [℃] 温度 [℃]

使用流体
水、エアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。

バルブ選定時のお願い１．
本バルブの接液・ガス部にはフッ素系グリスを使用しています。 溶剤等、潤滑剤を溶解する流体の場合、本バルブは使用に適しません。溶解するか可否が不明の場合、事前に弊社にご確認願います。
2.本バルブは、中間開でご使用されますと、ディスクが回転し、音鳴りが発生する可能性がありますので、流量調整タイプが必要な場合は、別途ご相談下さい。
3.接ガス（液）部禁油タイプをご希望の場合は、ご相談下さい。
4.ソケットウェルド式タイプ等他の接続方式をご希望の場合は、ご相談下さい。
5．
本バルブをプロセスバルブとしてご使用される場合は、事前にご相談下さい。
プロセスバルブとは：プロセス配管に使用されるバルブのことで、流体が常時流れる為、バルブは流体の温度と圧力の影響を常に受けます。

157-Series 製品統合カタログ

材質品名材質ボディ※ディスク※ステム※

SUS316

グランドパッキン※

PEEK ＋ C-PTFE

ハンドル

SUSF316
SUS316（ステライト盛金） ※1,※2

ADC12

※2
※3

※：接液部品※1：ソフトシールタイプをご要望の際は別途弊社にご相談下さい。
※2: SUS316材はASTM規格材(SUS316同等材)を使用する場合があります。
※3：ハンドル色はブラックが標準です。
その他の色も製作致します。

接続

ニードルバルブ

寸法表

UNIT（mm）

呼び径D

オリフィス径D16.35面間距離

管接続部

パネル取付部

パネル厚さ T

D3H

全開
ハンドル ボディリフト高さ径
厚さL3H1D2B1

14.3

30.5

188555826250.36

0.5

PUS-942P-6.35-V

11/16

17.5

30.5

188555826250.51

0.6

PUS-942P-9.52-V

7/8

22.2

3423101

66832

270.87

0.9

PUS-942P-12.7-V

B

L

L1

L2inmm

564.5

50

15.2

9/16

9.52

569.5

55

16.8

12.7

6.5

84.2

64

22.9MIN.

質量
Cv値(約)（MAX.）
kg
MAX.

品番

ねじ込み式

フジキンCADデータサービスよりダウンロードできます。https://www.fujikin.co.jp/cad_s/

寸法表
呼び径

UNIT（mm）

オリフィス径D面間距離L

管接続部ネジ
D150Rc 1/4パネル取付部
D3H

全開
高さH130.51885

リフトL1

ハンドル
径
D2D455822A

B

81/45103/86.560

Rc 3/8342310166832

151/2860

Rc 1/23423101

66832

パネル厚さ T

Cv値
（MAX.）

質量(約)kg

品番

50.49

0.5

PUS-142PB

270.87

1PUS-142PC

271.1

1PUS-142PD

MIN.

MAX.

2

注：PUS‐142タイプの圧力・温度線図は、各呼び径の全てがPUS-942P-6.35と同じです。

158

ニードルバルブ

パネル取付要領•本製品は、グランドナットを緩めずにパネル取付け可能な構造となっております。
•パネル取付けの際には下記手順で行って下さい。

パネル穴径寸法表
呼び径

取付穴寸法

6.35、8 A30.59.52

30.5

12.7、10 A、15 A

34+0.50ニードルバルブ
・ハンドルを固定している六角ナットを緩め、ハンドルを取外して下さい。
・パネルナットを上の方（グランドナット側）へ移動させて下さい。

・パネル押えリング（ゴムにて被覆されている）を横に引っ張り、パネルナットの外径以上に広げバルブから取外して下さい。

・パネル穴にバルブを差し込んで下さい。
・パネル押えリングの下部をパネル穴に（このときパネル受輪は、パネルの下にあること） はめ込み、パネルナットでパネル押えリングを締付け、バルブを固定させて下さい。
・被覆ゴムを取り除いたパネル押え・次にハンドル、銘板、座金、六角ナットのリングをバルブに組込んで下さい。
順に取付けて完了です。
（注）
パネル押えリングは、段差のある方をパネル側として下さい。
:

159-Series 製品統合カタログ: