滴下浸透気化式加湿器

てんまい加湿器

VCJ2201 タイプ

試運転作業要領書

施工業者様向け

天埋カセット型、滴下浸透気化式加湿器

試運転作業要領書
もくじ

加湿器本体

1 機器構成の確認と参照頁 - 試運転作業の前に ヒューミディスタット無し / 湿度検知をしない場合を含む

1-1 外部ヒューミディスタットで湿度検知する場合… ………………… P.2
1-2 ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合…………………………… P.3
1-3 VCJ2201A 内蔵ヒューミディスタットで湿度検知する場合…… P.4

VCJ2201 / VCJ2201A
VCJ2201E / VCJ2201AE
リモコンスイッチ

2 外部ヒューミディスタットで湿度検知する場合
ヒューミディスタット無し / 湿度検知をしない場合を含む

2-1 試運転準備…………………………………………………………… P.5
2-2 試運転手順…………………………………………………………… P.6
2-3 試運転後の作業と最終点検………………………………………… P.6■試運転チェックリスト…………………………………………………… P.7

標準リモコンスイッチ（VKRM-3）

ヒューミ付リモコン３ ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合（HRM103）

3-1 試運転準備…………………………………………………………… P.8
3-2 試運転手順…………………………………………………………… P.9
3-3 試運転後の作業と最終点検………………………………………… P.9■試運転チェックリスト………………………………………………… P.10

⿟ このたびはウエットマスター滴下浸透気化式加湿器をご採用いただき、まことにありがとうございます。
⿟こ
 の試運転作業要領書には加湿器の施工およびリモコンスイッチ初期設定が完了した状態において、加湿器が正常に作動するかの試運転手順について記載しています。
この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、作業の前に必ずお読みいただき、正しい作業を行ってください。
⿟ 本書の内容以外に関する説明は下記を参照し、該当するドキュメントをご確認ください。
設定要領書

取扱説明書

加湿器本体の取付、給排水接続、電気配線（計装）など、加湿器の施工に関する説明を記載
しています。

施工およびリモコンスイッチ初期設定完了後、加湿器が正常に作動するかの試運
転手順について記載
しています。

運転動作、運転管理、
一般保守要領など、加湿器の取り扱いについて記載しています。

4-1 試運転準備………………………………………………………… P.11
4-2 試運転手順………………………………………………………… P.12
4-3 試運転後の作業と最終点検……………………………………… P.12
■試運転チェックリスト………………………………………………… P.13

5 警報・試験について
5-1 警報発報時の運転停止動作およびリモコンスイッチの表示について…… P.14
5-2 警報表示の原因と処置…………………………………………… P.14
5-3 擬似警報発報手順とリセット方法……………………………… P.14
5-4 停電試験を行う場合……………………………………………… P.14

6-1 コントロールユニット詳細………………………………………… P.15
6-2 型番、シリアル番号、ロット番号表示位置…………………… P.15

2404 ③

参考

6 参考

警報・試験
について

施工要領書

4 VCJ2201A 内蔵ヒューミディスタットで湿度検知する場合

機器構成の確認と 外部ヒューミ ディスタット ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵ヒューミ
参照頁
で湿度検知する場合
湿度検知する場合 ディスタットで湿度検知する場合

安全のために必ず守ること… …………………………… P.1

安全のために必ず守ること
⿟

⿟

⿟

⿟

この「安全のために必ず守ること」をよくお読みの上、取り扱ってください。
ここに記載した注意事項は、安全に関する重大な内容です。必ず守ってください。
誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告

誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡、重症を負う可能性があるもの

注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が軽傷を負う可能性や物的損害の発生に結びつくもの

図記号の意味は以下のとおりです。
必ず守る

絶対しない

濡れ手禁止

触らない

絶対に濡れた手で触らない

水濡れ禁止

絶対に水に濡らさない

機器構成の確認と 外部ヒューミディスタットで ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵ヒューミ
湿度検知する場合
ディスタットで湿度検知する場合
参照頁
湿度検知する場合

警告
取付工事は、専門業者に依頼する必ず守る

加湿器元電源には、必ず加湿器専用の
漏電ブレーカを取り付ける取付工事に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。

必ず守る

高所作業時の安全を確保する
必ず守る

工事部材は付属品および指定の部材を使用する

高さが２メートル以上の箇所で作業を行うときは、適正な足場を確保し安全帯を使用する等、墜落による作業者の危険を防止するための措置を講じてください。

必ず守る

ディップスイッチ切替作業は、

必ず漏電ブレーカを遮断してから行う
必ず守る

必ず守る

必ず守る

通電したままの作業は感電の原因になります。

やけど・けがの原因になります。

改造はしない絶対しない

適切な保護具、器具を使用しない場合、感電の原因になります。

故障や水もれ・感電・火災の原因になります。

加湿器本体・リモコンスイッチに水、液体をかけないこと

電気工事は、電気工事士の資格のある方が、
「電気設備に関する技術基準」「内線規定」
および製品添付の説明書類に従って施工する

水濡禁止

電源回路要領不足や取付不備があると感電・火災の原因になります。

ショート・漏電・感電・事故・発煙・火災の原因になります。

濡れた手で電気部品に触ったり、
スイッチ・ボタンを操作しない
濡れ手禁止

必ず守る

寸法や材質等の適合しない部材を使用すると、落下・水もれ・
感電・火災などの原因になります。

作業時は、けが防止のため保護用手袋を着用する

活線作業を行う際は、絶縁用保護具を着用する
か、活線作業用器具を使用する
必ず守る

漏電ブレーカが取り付けられていないと、感電の原因になります。

 気配線は所定のケーブルを使用して確実に
電接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する

感電・事故・発煙・火災の原因になります。

運転中および運転停止直後の電気部品に素手で触らない接続や固定が不完全な場合は、発煙、火災の原因になります。

触らない

やけど・感電の原因になります。

警報・試験
について

注意
水道法、消防法等に規制される部材の取り扱いについては、専門業者に依頼する

参考

必ず守る

アース接続（D 種接地工事）を行うこと

法令を遵守した施工が必要です。

必ず守る

濡れて困る物の上に加湿器を設置しない

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

移動できないものの上に加湿器を設置しない

適切にメンテナンスがされていない場合、水もれの恐れがあ
絶対しない ります。

絶対しない
-1-

後々のメンテナンスができなくなる恐れがあります。

1 機器構成の確認と参照頁 - 試運転作業の前に 試運転作業の前に P.2 ～ P.4 に記載の機器構成を確認し、指示された頁を参照してください。

1-1 外部ヒューミディスタットで湿度検知する場合（ヒューミディスタットなし、湿度検知をしない場合を含む）

⿟ 外部ヒューミディスタットは客先ご用意となります。
⿟ 緊急停止機能付は型番末尾に E が付きます。

機器構成
VCJ2201

①

❶

湿度検知

VCJ2201②

VCJ2201⑩

試運転前の設定確認項目

VCJ2201 を 標 準 リ モ コ ン 試運転の前に、以下の事項を確認してください。
スイッチで単独運転またはグ ●加 湿器本体内端子台の端子 L1、L2 が短絡
ループ運転させる組合せで、 されていることを確認してください。
湿度検知を行わない。

標準リモコンスイッチ❷

VCJ2201②

VCJ2201⑩標準リモコンスイッチ

VCJ2201 を 標 準 リ モ コ ン 試運転の前に、以下の事項を確認してください。
スイッチで単独運転またはグ ●外部ヒューミディスタットが加湿器本体内端
ループ運転させる組合せで、 子台の端子 L1、L2 に接続されていること。
外部ヒューミディスタットで湿度検知を行う。

P.5
を参照

外部ヒューミディスタット

加湿器 ：VCJ2201
リモコン ：標準リモコンスイッチ
湿度検知 ：外部ヒューミディスタット
VCJ2201①❸

VCJ2201②

VCJ2201⑩

VCJ2201 をヒューミ付リモ 試運転の前に、以下の事項を確認してください。
コンでグループ運転させる組 ●外部ヒューミディスタットが加湿器本体内端合せで、外部ヒューミディス
子台の端子 L1、L2 に接続されていること。
タットで湿度検知を行う。
●別冊の設定要領書 9-3 ヒューミ付リモコンで湿度検知するヒューミディスタットを選択する

ヒューミ付リモコン制御グループ パターンBに記載されている

外部ヒューミディスタット

VCJ2201❹

いること。

VCJ2201A

VCJ2201A

②

⑩
HS

HS

標準リモコンスイッチ

VCJ2201 と VCJ2201A 試運転の前に、以下の事項を確認してください。
を標準リモコンスイッチでグ ●外部ヒューミディスタットが加湿器本体内端
ループ運転させる組合せで、 子台の端子 L1、L2 に接続されていること。
外部ヒューミディスタットで ●
別 冊の設定要領書 9-2 VCJ2201A 内蔵
湿度検知を行う。
ヒューミディスタットを無効化する 制御グ

外部ヒューミディスタット

ループパターンAに記載されている設定が完

VCJ2201A

VCJ2201②⑩
HS

ヒューミ付リモコンVCJ2201 と試運転の前に、以下の事項を確認してください。
VCJ2201A をヒューミ付リ ●外部ヒューミディスタットが加湿器本体内端子
モコンでグループ運転させる
台の端子 L1、L2 に接続されていること。
組合せで、外部ヒューミディ ●
別冊の設定要領書 9-4 VCJ2201A 内蔵スタットで湿度検知を行う。
ヒューミディスタットを無効化し、ヒューミ付
リモコンで湿度検知するヒューミディスタット

外部ヒューミディスタット

を選択する

加湿器 ：VCJ2201+VCJ2201A
リモコン：ヒューミ付リモコン
湿度検知：外部ヒューミディスタット

制御グループパターンCに記載されている設定が完了していること。

-2-

P.5
を参照

参考

❺

を参照

警報・試験
について

VCJ2201

P.5

了していること。

加湿器 ：VCJ2201+VCJ2201A
リモコン：標準リモコンスイッチ
湿度検知：外部ヒューミディスタット

①を参照

外部ヒューミディスタットの設定が完了して加湿器 ：VCJ2201
リモコン ：ヒューミ付リモコン
湿度検知 ：外部ヒューミディスタット

①

P.5

機器構成の確認と 外部ヒューミディスタットで ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵ヒューミ
ディスタットで湿度検知する場合
参照頁
湿度検知する場合
湿度検知する場合

VCJ2201P.5を参照

加湿器 ：VCJ2201
リモコン ：標準リモコンスイッチ
湿度検知 ：行わない

①

作業内容

1-2 ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合
⿟ 緊急停止機能付は型番末尾に E が付きます。

機器構成

湿度検知

VCJ2201

VCJ2201

VCJ2201

①

②

⑩

❻

試運転前の設定確認項目 作業内容

VCJ2201 をヒューミ付リモコンで単 独 標準設定のため設定確認項目
運転またはグループ運転させる組合せで、 はありません。
ヒューミ付リモコンで湿度検知を行う。

P.8

ヒューミ付リモコンを参照

機器構成の確認と 外部ヒューミディスタットで ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵ヒューミ
湿度検知する場合
ディスタットで湿度検知する場合
参照頁
湿度検知する場合

加湿器 ：VCJ2201
リモコン ：ヒューミ付リモコン
湿度検知 ：ヒューミ付リモコンVCJ2201①

VCJ2201A

VCJ2201

②

⑩
HS

❼

VCJ2201 と VCJ2201A をヒューミ付
リモコンでグループ運転させる組合せで、ヒューミ付リモコンで湿度検知を行う。

標準設定のため設定確認項目はありません。

P.8

ヒューミ付リモコンを参照

加湿器 ：VCJ2201+VCJ2201A
リモコン：ヒューミ付リモコン
湿度検知：ヒューミ付リモコンVCJ2201A

VCJ2201A

VCJ2201A

①

②

⑩

HS

❽

HS

HS

VCJ2201A をヒューミ付リモコンで単独 標準設定のため設定確認項目
運転またはグループ運転させる組合せで、 はありません。
ヒューミ付リモコンで湿度検知を行う。

P.8

ヒューミ付リモコンを参照

加湿器 ：VCJ2201A
リモコン ：ヒューミ付リモコン
湿度検知 ：ヒューミ付リモコン

警報・試験
について
参考
-3-

1-3 VCJ2201A 内蔵ヒューミディスタットで湿度検知する場合
⿟ 緊急停止機能付は型番末尾に E が付きます。

機器構成
VCJ2201①

湿度検知

VCJ2201A

VCJ2201

②

⑩
HS

❾

試運転前の設定確認項目

VCJ2201とVCJ2201A（1台）を 標 準 リ 標準設定のため設定確認項目はあり
モコンスイッチでグループ運転させる組合 ません。
せ で、1 台 の VCJ2201A 内 蔵 ヒ ュ ー ミ
ディスタットを有効にして湿度検知を行う。

P.１1

標準リモコンスイッチ

を参照

VCJ2201

VCJ2201A②

VCJ2201⑩
HS❿

VCJ2201 と VCJ2201A（1台）をヒュー 試運転の前に、以下の事項を確認してミ付リモコンでグループ運転させる組合せ ください。
で、1 台の VCJ2201A 内蔵ヒューミディ ●
別冊の設定要領書 9-3 ヒューミ付
スタットを有効にして湿度検知を行う。
リモコンで湿度検知するヒューミ
ディスタットを選択する

ヒューミ付リモコン

加湿器 ：VCJ2201+VCJ2201A（1台）
リモコン ：ヒューミ付リモコン
湿度検知 ：VCJ2201A 内蔵
ヒューミディスタット
VCJ2201A

VCJ2201A

VCJ2201A

①

②

⑩

HS

HS

HS

制御グ

ループパターンBに記載されている設定が完了していることを確認してください。

P.１1
を参照

VCJ2201A を標準リモコンスイッチでグ 試運転の前に、以下の事項を確認してループ運転させる組合せで、1 台（任意） ください。
の VCJ2201A 内蔵ヒューミディスタッ ●別冊の設定要領書
トを有効にして湿度検知を行う。
9-2 VCJ2201A 内蔵ヒューミ
ディスタットを無効化する

標準リモコンスイッチ

制御

グループパターンA に記載されて⓫いる設定が完了していることを確認してください。

加湿器 ：VCJ2201A
リモコン ：標準リモコンスイッチ
湿度検知 ：VCJ2201A 内蔵
ヒューミディスタット
VCJ2201A

VCJ2201A

VCJ2201

①

②

⑩

HS

HS

P.１1

VCJ2201 と VCJ2201A を標準リモコ
ンスイッチでグループ運転させる組合せで、
1 台（任意）の VCJ2201A 内蔵ヒューミ
ディスタットを有効にして湿度検知を行う。

を参照

標準リモコンスイッチ

加湿器 ：VCJ2201+VCJ2201A
リモコン ：標準リモコンスイッチ
湿度検知 ：VCJ2201A 内蔵
ヒューミディスタット

VCJ2201A

VCJ2201A

②

⑩

HS

HS

ディスタットを無効化し、ヒューミ

ヒューミ付リモコン付リモコンで湿度検知するヒュー
ミディスタットを選択する

加湿器 ：VCJ2201A
リモコン ：ヒューミ付リモコン
湿度検知 ：VCJ2201A 内蔵
ヒューミディスタット

制御グ

ループパターンCに記載されている設定が完了していることを確認してください。
-4-

P.１1
を参照

参考

⓬

HS

VCJ2201A をヒューミ付リモコンでグ 試運転の前に、以下の事項を確認してループ運転させる組合せで、1 台（任意） ください。
の VCJ2201A 内蔵ヒューミディスタッ ●別冊の設定要領書
トを有効にして湿度検知を行う。
9-4 VCJ2201A 内蔵ヒューミ

警報・試験
について

VCJ2201A①

機器構成の確認と 外部ヒューミディスタットで ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵ヒューミ
ディスタットで湿度検知する場合
参照頁
湿度検知する場合
湿度検知する場合

加湿器 ：VCJ2201+VCJ2201A（1台）
リモコン：標準リモコンスイッチ
湿度検知：VCJ2201A 内蔵
ヒューミディスタット

①

作業内容

 部ヒューミディスタットで湿度検知する場合
2外※ヒューミディスタット無し / 湿度検知をしない場合も本章の内容を参照してください。

2-1 試運転準備
警告

ディップスイッチ切替作業は、必ず漏電ブレーカを遮断してから行う
通電したままの作業は感電の原因になります。

⿟ 試運転前には下記の諸点を必ず確認し、不都合な点があれば必ず修正してください。

□ 水準器を使用し、加湿器本体が水平に取り付けられていること□ 各電気配線が正しく接続・固定されていること□	給水配管のリングジョイントが確実に接続され、軟銅管の折
れやつぶれのないこと□	ヒューミディスタットが無い（湿度検知を行わない）場合はリモコンスイッチを接続した加湿器本体の端子 L1, L2 が短絡されていること□ グリル枠と天井板の間に、すき間やずれがないこと□	天井面点検口の位置が適正であること（配管部などの保守作業に支障がないこと）□	立ち上げ配管の場合、呼び径 13mm の塩ビ管または内径φ15 ホースを使用し、立ち上げ高さ 800mm 以内（天井面から最大 1,200mm）に施工されていること
市販の排水ホース（φ 19、φ 20）を使用している場合は別冊の施工要領書に記載の「市販の排水ホースを使用して排水配管を立ち上げる場合」に準じた施工がされていること□ 給水配管のフラッシングが十分に実施されていること□	P.2 ～ 4 記載の「試運転前の設定確認項目」の設定が実施済みであること（別冊の設定要領書参照）□	加湿器本体内コントロールユニットのディップスイッチ設定
が現場の制御要件に合っていること（表 -1、
表 -2、
表 -3 参照）

表 -1

表 -2

表 -3

運転信号出力（外部信号出力）を使用する場合のディップスイッチ設定

 部指令信号入力による遠方発停（外部指令制御）
外を使用する場合のディップスイッチ設定

緊急停止機能を使用する場合の信号出力と配線接続

電源表示灯と連動…
（出荷時設定）加湿表示灯と連動

2

3

4

ON

OFF

OFF
1

2

3

4

ディップスイッチの位置は P.15 図 -5 を参照

6

4 5 6
通電電圧・電流DC12V・10mA
COM ON OFF

DS3

DS3

1

2

3

4

ON

ON

OFF

OFF
1

2

3

4

運転時に ON、停止時に 100msec（0.1 秒）以OFF となる接点信号を 上の a 接点の信号を入力
してください。
入力してください。

備考


警告

5

緊急停止信号入力

ディップスイッチの位置は P.15 図 -5 を参照
備考

備考

スイッチ切り忘れ防 実際に加湿運転している止の遠方監視を行う かどうかの状態監視を行場合に使用します。 う場合に使用します。

通電電圧・電流DC12V・10mA

4

瞬時入力信号信号の種類と
配線接続

1

DS3
ON

ＤＳ設定

ＤＳ設定

DS3

常時入力信号…
（出荷時設定）対象型番

運転ボタン「入」、運転ボタン「入」、または
または外部指令信号 外部指令信号入力「ON」
入力「ON」で出力
かつヒューミディスタット
入力「ON」で出力

運転信号出力運転信号出力機器構成の確認と 外部ヒューミディスタットで ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵ヒューミ
湿度検知する場合
ディスタットで湿度検知する場合
参照頁
湿度検知する場合□	排水ホースはホースバンドで確実に接続され、排水配管は1/100 以上の先下がり勾配が確保され、流れに障害がない
こと

緊急停止機能付のVCJ2201E、
VCJ2201AEのみ対象

78通電電圧・電流DC12V・10mA

常時入力信号
緊急停止信号入力時にON、 通 常 時は OFF となる接点信号を入力してください。

試運転作業は漏電ブレーカを遮断してから行う

警報・試験
について

 加湿器は給電開始後、24 時間※を経過するとファンが起動し加湿材乾燥運転を行います（定時乾燥タイマー）。ケガの原因となる作
本
業中のファン起動を抑止するため、試運転作業前には漏電ブレーカの遮断による定時乾燥タイマーのリセットを行ってください。
※製品生産時期によっては、初回のみ給電後 12 時間で乾燥運転を行う場合があります。詳細はあらかじめお渡しした仕様書をご確認ください。

⿟ 試運転開始にあたっては、
下記の準備作業を行ってください。

参考□ 給水サービス弁を開ける□ ヒューミディスタットの設定を最大にする□	加湿器元電源の漏電ブレーカを遮断した後、ON にして電源を供給する□	リモコンスイッチの警報表示灯が点滅していないことを確
認する

-5-

※リ モコンスイッチ初期設定を行っていない場合、警報表示灯が点滅します。
この場合、別冊の設定要領書または、
QR コードより手順を参照し、リモコ
ンスイッチ初期設定を行ってください。
設定を行わない場合、加湿器を運転す 【動画】リモコンスイッチ
初期設定
ることはできません。

2-2 試運転手順
⿟ 準備完了後、下記の手順で試運転を行い、加湿器が正常に動作することを確認してください（次頁の試運転チェックリストをご活用く

ださい）。
作業手順

注記

①運転ボタンを押し、電源表示灯・加湿表示灯・強表示灯が点灯し、約 10 分 ※	運転ボタンを押しても左記の動作とならない場
合は、「加湿要求信号がない（ヒューミディス
後に加湿器本体内のファンが運転を開始することを確認する。
タットの設定）」、「リモコンスイッチ初期設定
運転ボタン
電源表示灯
がされていない」などの原因が考えられます。
加湿表示灯
QR コードから FAQ を参照し、原因を特定し強/弱切替ボタンてください。
強表示灯
弱表示灯

加湿材乾燥中止ボタン【Web サイト /FAQ】「加湿器が運転しない」

点検機確認ボタン
警報表示灯②運転開始の約 15 分後、ドレン排水用ポンプの運転音がすること、加湿器本
体内コントロールユニットの LED10（P.15 図 -5 参照）が点灯していることを確認する。
※ドレン排水用ポンプ起動までの時間は、給水圧力により変動します。

※ド レン排水用ポンプはドレンパンに 750mℓ程度の水が溜まると作動します。

※試 運転作業中に警報表示灯が点灯した場合は、加湿器本体内コントロールユニット LED の点③そのまま 30 分間運転を継続し、本体および配管各部からの水もれのないこと、 灯状態を確認してください（P.15 図 -5 参照）。
警報表示灯の点灯、警報信号出力がないことを確認する。
警報表示の解除と対処方法は、P.14「5-2 警
報表示の原因と処置」を参照してください。
④強 / 弱切替ボタンを押して弱運転に切り替え、ファンの送風音が弱くなること、異音が無いこと、吹出口から風が出ていることを確認する。
⑤ヒューミディスタットの設定目盛りを動かして接点を ON/OFF させ、加湿表示灯が点灯 / 消灯することを確認する（ファンは加湿器運転開始約 10 分
後に運転を開始します）。

※擬似的に警報を発報させる場合は、P.14「5-3擬似警報発報手順とリセット方法」を参照してください。

※試運転作業前に漏電ブレーカが遮断されなかった
場合、ファンが起動することがあります（加湿材
乾燥表示灯が点灯）。これは定時乾燥タイマーが⑦全ての表示灯が消灯している状態で、強 / 弱切替ボタンと点検機確認ボタン
積算通電時間に達したことによる加湿材乾燥運転を同時に３秒間長押しし、加湿材乾燥運転を実施してください（加湿材乾燥機能の起動によるものです。加湿材乾燥中止ボ
表示灯が点滅）。加湿材乾燥運転は約 2 時間後に自動終了します。
タンを押すと停止します。
⑥運転ボタンを押して加湿運転を終了させ、全ての表示灯が消灯することを確認する。

2-3 試運転後の作業と最終点検

機器構成の確認と 外部ヒューミディスタットで ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵ヒューミ
ディスタットで湿度検知する場合
参照頁
湿度検知する場合
湿度検知する場合

加湿材乾燥表示灯

⿟ 試運転が終了したら、ヒューミディスタットの設定を希望湿度に合わせてください。

□ 加湿器本体は水平ですか？

□ 排水配管の先下り勾配は確保されていますか？

□ 給水配管からの水もれはありませんか？

□	本体内部での水もれはありませんか？（化粧グリルを開けて内部点検）□ 排水配管からの水もれはありませんか？

警報・試験
について

⿟ 安全のため、最終点検をお願いします。不都合な点があれば必ず修正してください。

□ 各電気配線は正しく接続・固定されていますか？

参考

-6-

作業年月日 ：シリアル番号の記録

シリアル番号給水配管のフラッシング

運転信号出力の設定

外部指令信号入力の設定

リモコンスイッチ初期設定の実施

ヒューミディスタット接続の有無

ヒューミディスタットとの連動確認
【起動】

❹

①

②

③

④

⑤

⑥

運転ボタンを押し電源表示灯を消灯させ､ 運転停止中に強 / 弱切替ボタ
ンと点検機確認ボタンを同時に 3 秒間長押しし、加湿材乾燥表示灯が点
滅すること

リモコンスイッチ

漏電ブレーカ： ON ・ OFF

ヒューミディスタット設定：％ RH※ 2 時間後､ 自動的に加湿器本体は加湿材乾燥運転を停止し､ 加湿材乾燥表示灯が消灯します

加湿信号 OFF によりリモコンスイッチ加湿表示灯が消灯しファンが停止

外部ヒューミディスタット

（ヒューミディスタット無しの場合は該当しません） すること

【作業後の状態】 給水バルブ： 開 ・ 閉

加湿材の乾燥

ヒューミディスタットとの連動確認
【停止】

備考

⑭

⑬

グループ内で連動して緊急停止状態（ファン停止、リモコンスイッチ全消灯）になっていること

緊急停止信号入力（常時入力信号）

VCJ2201EまたはVCJ2201AEをグ
ループ内で親機とした緊急停止の確認⑫

30 分間運転を継続し､ 加湿器本体内部および配管各部から水もれの無い
こと

加湿器本体
給排水配管

水もれが無いことを確認⑪

濡れた布などで漏水センサを擬似的に検知させ、加湿器が停止しリモコ
ンスイッチ警報表示灯が点灯すること

加湿器本体
リモコンスイッチ

異常検知加湿器停止確認⑩

運転開始約 15 分後にドレン排水用ポンプの運転音がすることコントロールユニットの LED10 が点灯すること

加湿モジュール下流側を手で軽く触れ､ 全面が濡れていること

加湿器本体内ドレン排水用ポンプ
コントロールユニットの LED10

ドレン排水用ポンプ動作確認⑨

加湿器本体内加湿モジュール

加湿信号 ON によりリモコンスイッチ加湿表示灯が点灯し、10 分後に強 / 弱切替ボタンとファンの動作が連動し､ 異音の無いこと

加湿器送風ファン動作確認⑧

外部ヒューミディスタット

ヒューミディスタット無しで湿度検知をしない場合は、端子 L1, L2 が短絡されていること

ヒューミディスタットが接続されている加湿器の□接続にチェック（ヒューミディスタット無しの場合は該当しません） 本体ファンが起動すること

加湿器本体端子 L1, L2

リモコンスイッチ

加湿モジュール湿潤状態の確認⑦

A「常時入力信号」（DS3 1 番ピン OFF)
B「瞬時入力信号」（DS3 1 番ピン ON)

加湿器本体内基板コントロールユニット上のディップスイッチ DS3 を確認
電源投入後、警報表示灯が点滅した場合、リモコンスイッチ初期設定がされていません。強 / 弱切替ボタンと加湿材乾燥中止ボタンを同時に3 秒以上長押し、リモコンスイッチ初期設定を実施する

A「電源表示灯と連動」（DS3 2 番ピン OFF)
B「加湿表示灯と連動」（DS3 2 番ピン ON)

加湿器本体内基板コントロールユニット上のディップスイッチ DS3 を確認

リモコンスイッチ

フラッシングが実施され、供給水に汚濁・臭気が無いこと

判定事項

化粧グリルを開けると確認できます

VCJ2201Aの場合は「A」に○、VCJ2201Eの場合は「E」に○を記入

階数、東西南北、部屋名、系統など

現場給水配管・フラッシングバルブ

作業箇所

ロット番号の記録

Lot. No.

❸

実施項目

VCJ2201（E）またはVCJ2201A（E）

加湿器型番

❷

確認事項

設置位置の記録

確認項目

設置位置

❶

備考

作業担当名 ：

物件名：

※本チェックリストは、必ず試運転作業要領書を一読してからご使用ください。

作業会社名 ：

参考

対象機器：WM-VCJ2201 ／ WM-VCJ2201E ／ WM-VCJ2201A ／ WM-VCJ2201AE
湿度検知：外部ヒューミディスタットまたはヒューミディスタット無し（湿度検知をしない）

警報・試験
について

試運転チェックリスト

E

□A
□B

□A
□B

□A
□B

□A
□B

№3

A E

№3

□A
□B

□A
□B

№4

A E

№4

／

□A
□B

□A
□B

№5

A E

№5

□A
□B

□A
□B

№6

A E

№6

□A
□B

□A
□B

№7

A E

№7

□A
□B

□A
□B

№8

A E

№8

□A
□B

□A
□B

№9

A E

№9

）

□A
□B

□A
□B

№ 10

A E

№ 10

●機器単体の正常動作を確認するもので、能力検証を行うものではありません。

●てんまい加湿器／ VCJ タイプの施工後の試運
転確認を下記の項目で実施いたしました。

（✔ ：実 施× ：未実施－ ：該当無し□ 短絡 □ 短絡 □ 短絡 □ 短絡 □ 短絡 □ 短絡 □ 短絡 □ 短絡 □ 短絡 □ 短絡

□ 接続 □ 接続 □ 接続 □ 接続 □ 接続 □ 接続 □ 接続 □ 接続 □ 接続 □ 接続

□A
□B

№2

A E

№2

□A
□B

№1

A

№1

機器構成の確認と 外部ヒューミディスタットで ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵ヒューミ
湿度検知する場合
ディスタットで湿度検知する場合
参照頁
湿度検知する場合-7-

3‥ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合…
3-1 試運転準備
ディップスイッチ切替作業は、必ず漏電ブレーカを遮断してから行う

警告

通電したままの作業は感電の原因になります。

● 試運転前には下記の諸点を必ず確認し、不都合な点があれば必ず修正してください。

表 -4
運転信号出力（外部信号出力）を使用する場合のディップスイッチ設定
加湿表示灯と連動

2

3

ON

OFF

OFF

4

1

2

3

1

6

2

3

緊急停止信号入力

4 5 6
通電電圧・電流DC12V・10mA
COM ON OFF
DS3

ON

ON

OFF

OFF
1

4

2

3

4

ディップスイッチの位置は P.15 図 -5 を参照

備考

備考

備考

ス イ ッ チ 切 り 忘 れ 防 実際に加湿運転しているか
止 の 遠 方 監 視 を 行 う どうかの状態監視を行う場
場合に使用します。
合に使用します。

5

DS3

4

ディップスイッチの位置は P.15 図 -5 を参照

4

瞬時入力信号信号の種類と配線接続

1ON

通電電圧・電流DC12V・10mA

ＤＳ設定

ＤＳ設定

DS3

DS3

常時入力信号…
（出荷時設定）対象型番

運 転 ボ タ ン「 入 」、 運転ボタン「入」、または
ま た は 外 部 指 令 信 号 外 部 指 令 信 号 入 力「ON」
入力「ON」で出力
かつヒューミディスタット
入力「ON」で出力

運転信号出力運転信号出力

電源表示灯と連動…
（出荷時設定）表 -5
表 -6
 部指令信号入力による遠方発停
外（外部指令制御） 緊急停止機能を使用する
を使用する場合のディップスイッチ設定
場合の信号出力と配線接続

運転時に ON、停止時に 100msec（0.1 秒）以OFF となる接点信号を 上の a 接点の信号を入入力してください。
力してください。

緊急停止機能付のVCJ2201E、
VCJ2201AEのみ対象

78通電電圧・電流DC12V・10mA

常時入力信号

緊急停止信号入力時にON、通常時は OFF となる接点信号を入力してください。

試運転作業は漏電ブレーカを遮断してから行う

警告 加湿器は給電開始後、24 時間※を経過するとファンが起動し加湿材乾燥運転を行います（定時乾燥タイマー）。ケガの原因となる
本
作業中のファン起動を抑止するため、試運転作業前には漏電ブレーカの遮断による定時乾燥タイマーのリセットを行ってください。
※製品生産時期によっては、初回のみ給電後 12 時間で乾燥運転を行う場合があります。詳細はあらかじめお渡しした仕様書をご確認ください。

以下の「試運転モード」ディップスイッチ切替作業は、活線作業（DC12V）となります
必ず、絶縁用保護具を着用するか活線作業用器具を使用してください
適切な保護具、器具を使用しない場合は感電の原因になります。

リモコンスイッチケースの損傷に注意

基板の取り扱いに注意リ モコンスイッチ基板は上ケースに付いています。取り扱いの際は基板の損傷に注意してください。また基板へのゴミや水分などの付着は短絡の原因になります。

● 試運転開始にあたっては、右記の「試運転モードへの切り替え作業」を行ってください。

図 -1 試運転モードへの切り替え作業●リ モコンスイッチに内蔵されたヒューミディスタットを無効にし、リモコンス

イッチのボタン操作により加湿器の運転/停止を可能にします。下記要領で切り替えてください。

上ケース

ディップスイッチ DS201 ※出荷時設定は全て下（OFF）です。
1

2

3

4

2番ピン以外は必ずOFFのこと。

ON
OFF

2ヶ所

下ケース

マイナスドライバを差し込んで軽くねじりリモコンケースを開けます

試運転モードの切替
2番ピン 試運転モード
ON
入
OFF
切

-8-

参考

※リモコンスイッチ初期設定を行ってい□加湿器元電源の漏電ブレーカを遮断した後、ON にして電源を供給するない場合、警報表示灯が点滅します。
□リモコンスイッチの警報表示灯が点滅していないことを確認する※
この場合、別冊の設定要領書または、□リモコンスイッチケースを開け、上ケース内ユニットのディップスイッチDS201（2番ピン）
をONに
P.9 の QR コードより手順を参照し、リモコンスイッチ初期設定を行ってくし、試運転モードを「入」にする（図-1）
2番ピン以外は必ずOFFのままとしてください
ださい。設定を行わない場合、加湿□試運転モードへの変更後はリモコンスイッチケースを元通りに閉める器を運転することはできません。
□外部機器との連動運転を行っている場合には、連動用接点入力が ON となるように外部機器を運転する

警報・試験
について


注意

リ
 モコンスイッチケースを開ける際は、マイナスドライ
バの先にウエスを挟むなどの養生を行ってください。

機器構成の確認と 外部ヒューミディスタットで ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵ヒューミ
ディスタットで湿度検知する場合
参照頁
湿度検知する場合
湿度検知する場合□	グリル枠と天井板の間に、すき間やずれがないこと□	天井面点検口の位置が適正であること（配管部などの保守作業に支障がないこと）□	給水配管のフラッシングが十分に実施されていること□	P.2 ～ 4 記載の「試運転前の設定確認項目」の設定が実施済みであること（別冊の設定要領書参照）□	加湿器本体内コントロールユニットのディップスイッチ設定
が現場の制御要件に合っていること（表 -4、
表 -5、
表 -6 参照）□	連動運転を行う場合は、別冊の設定要領書「4-2 ヒューミ付
リモコンで連動運転を行う場合」に記載されている設定が完了していること□水準器を使用し、加湿器本体が水平に取り付けられていること□	給水配管のリングジョイントが確実に接続され、軟銅管の折
れやつぶれのないこと□	排水ホースはホースバンドで確実に接続され、排水配管は1/100以上の先下がり勾配が確保され、流れの障害がないこと□	立 ち上げ配管の場合、呼び径 13mm の塩ビ管または内径φ15 ホースを使用し、立ち上げ高さ 800mm 以内（天井面から最大 1,200mm）に施工されていること
市販の排水ホース（φ 19、φ 20）を使用している場合は別冊の施工要領書に記載の「市販の排水ホースを使用して排水配管を立ち上げる場合」に準じた施工がされていること□	各電気配線が正しく接続・固定されていること

3-2 試運転手順
⿟ 準備完了後、下記の手順で試運転を行い、加湿器が正常に動作することを確認してください（次頁の試運転チェックリストをご活用く

ださい）。
作業手順

注記

①運転ボタンを押し、電源表示灯・加湿表示灯・強表示灯が点灯し、約 10 分
後に加湿器本体内のファンが運転を開始することを確認する。

※	運転ボタンを押しても左記の動作とならない場
合は、「リモコンスイッチ初期設定がされていない」、「外部機器と連動設定されている」などの原因が想定されます。QR コードから FAQを参照し、原因を特定してください。

電源表示灯
加湿表示灯
強表示灯
弱表示灯

運転ボタン
強/弱切替ボタン
加湿材乾燥中止ボタン【動画】
リモコンスイッチ
初期設定

機器構成の確認と 外部ヒューミディスタットで ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵ヒューミ
湿度検知する場合
ディスタットで湿度検知する場合
参照頁
湿度検知する場合

加湿材乾燥表示灯
点検機確認ボタン
警報表示灯【Web サイト /FAQ】「加湿器が運転しない」②運転開始の約 15 分後、ドレン排水用ポンプの運転音がすること、加湿器本
体内コントロールユニットの LED10（P.15 図 -5 参照）が点灯していることを確認する。
※ドレン排水用ポンプ起動までの時間は、給水圧力により変動します。

※ド レン排水用ポンプはドレンパンに 750mℓ程度の水が溜まると作動します。

※試 運転作業中に警報表示灯が点灯した場合は、加湿器本体内コントロールユニット LED の点
灯状態を確認してください（P.15 図 -5 参照）。
③そのまま 30 分間運転を継続し、本体および配管各部からの水もれのないこと、 警報表示の解除と対処方法は、P.14「5-2 警
報表示の原因と処置」を参照してください。
警報表示灯の点灯、警報信号出力がないことを確認する。
④強 / 弱切替ボタンを押して弱運転に切り替え、ファンの送風音が弱くなるこ ※擬似的に警報を発報させる場合は、P.14「5-3擬似警報発報手順とリセット方法」を参照してくと、異音が無いこと、吹出口から風が出ていることを確認する。
ださい。
⑤運転ボタンを押して加湿運転を終了させ、表示灯が全て消灯することを確認する。
⑥全ての表示灯が消灯している状態で、強 / 弱切替ボタンと点検機確認ボタンを同時に３秒間長押しし、加湿材乾燥運転を実施してください（加湿材乾燥表示
灯が点滅）。加湿材乾燥運転は約 2 時間後に自動終了します。

※試運転作業前に漏電ブレーカが遮断されなかった
場合、ファンが起動することがあります（加湿材
乾燥表示灯が点灯）。これは定時乾燥タイマーが積算通電時間に達したことによる、加湿材乾燥運
転機能の起動によるものです。加湿材乾燥中止
ボタンを押すと停止します。

3-3 試運転後の作業と最終点検
警告

以下の「試運転モード」ディップスイッチ切替作業は、活線作業（DC5V、DC12V）となります
必ず、絶縁用保護具を着用するか活線作業用器具を使用してください
適切な保護具、器具を使用しない場合は感電の原因になります。

⿟ 試運転が終了したら、下記の作業を行ってください。

警報・試験
について

① P.8 図 -1 を参照しディップスイッチ DS201（2 番ピン）
を OFF にし、試運転モードを「切」にする②リモコンスイッチケースを元通りに閉める⿟ 安全のため、最終点検をお願いします。不都合な点があれば必ず修正してください。
□ 加湿器本体は水平ですか？
□ 給水配管からの水もれはありませんか？
□ 排水配管からの水もれはありませんか？

参考□ 排水配管の先下がり勾配は確保されていますか？
□	本体内部での水もれはありませんか？（化粧グリルを開けて内部点検）□ 各電気配線は正しく接続・固定されていますか？
□	リモコンスイッチの上ケース内ユニットのディップスイッチ（P.8 図 -1）は全て OFF になっていますか？
□ リモコンスイッチケースは閉まっていますか？
-9-ロット番号の記録

シリアル番号の記録❸ Lot. No.

❹ シリアル番号

A「電源表示灯と連動」（DS2 番ピン OFF）
B「加湿表示灯と連動」（DS2 番ピン ON）
A「常時入力信号」（DS1 番ピン OFF）
B「瞬時入力信号」（DS1 番ピン ON）

加湿器本体内基板コントロールユニット上のディップスイッチ DS3 を確認

加湿器本体内基板コントロールユニット上のディップスイッチ DS3 を確認

リモコンスイッチ

リモコンスイッチ② 運転信号出力の設定確認③ 外部指令信号入力の設定確認④ リモコンスイッチ初期設定の実施「設定確認モード」によるヒューミ付リモコン上の設定確認

強 / 弱切替ボタンとファンの動作が連動し､ 異音の無いこと
運転開始約 15 分後にドレン排水用ポンプの運転音がすること
加湿器本体内コントロールユニットの LED10 が点灯すること
濡れた布などで漏水センサを擬似的に検知させ、加湿器が停止しリモコンスイッチ警報表示灯が点灯すること

加湿器本体内加湿モジュール

リモコンスイッチ

加湿器本体内ドレン排水用ポンプ
コントロールユニットの LED10

加湿器本体
リモコンスイッチ

加湿器本体給排水配管⑦ 加湿モジュール湿潤状態確認⑧ 加湿器送風ファン動作確認⑨ ドレン排水用ポンプ動作確認⑩ 異常検知加湿器停止確認⑪ 水もれが無いことを確認

漏電ブレーカ： ON ・ OFF

リモコンスイッチ

ヒューミディスタット設定：出荷時設定 40％ RH から変更

無・有（

ヒューミ付リモコン上ケース DS201 の 2 番ピンが OFF※ 2 時間後､ 自動的に加湿器本体は加湿材乾燥運転を停止し､ 加湿材乾燥表示灯が消灯します｡％ RH）

運転ボタンを押して電源表示灯を消灯させ､ 運転停止中にリモコンスイッ
チの強 / 弱切替ボタンと点検機確認ボタンを同時に 3 秒間長押しし、加湿材乾燥表示灯が点滅することを確認する。

リモコンスイッチ【作業後の状態】 給水バルブ： 開 ・ 閉

参考

備考

試運転モードの解除

試運転モードにおいて、運転ボタン OFF で加湿表示灯が消灯し、本体ファンが停止することリモコンスイッチ

警報・試験
について

⑮

⑭ 加湿材の乾燥⑬ 運転動作確認【停止】グループ内で連動して緊急停止状態（ファン停止、リモコンスイッチ全消灯）になっていること

30分間運転を継続し､加湿器本体内部および配管各部から水もれの無いこと

加湿モジュール下流側を手で軽く触れ､ 全面が濡れていること

リモコンスイッチ

□有
□低

□B

□A

□B

□A

№3

A E

№3

□低

機器構成の確認と 外部ヒューミディスタットで ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵ヒューミ
参照頁
湿度検知する場合
湿度検知する場合
ディスタットで湿度検知する場合

□有

□B

□B

□有

□A

□A

□低

□A
□B

□A

№2

A E

№2

□B

外部機器との連動設定「無」▶「有」（出荷時設定「連動無し」）⑥ 運転動作確認【起動】VCJ2201EまたはVCJ2201AEを⑫
緊急停止信号入力（常時入力信号）
グループ内で親機とした緊急停止の確認

E

№1

A

№1

ヒューミディスタット感度変更「高」▶「低」（出荷時設定は「高」）ヒューミ付リモコンによる湿度検知に設定されている

試運転モードにおいて、運転ボタン ON で加湿表示灯が点灯、10 分後に本体ファンが起動すること⑤

電源投入後、警報表示灯が点滅した場合リモコンスイッチ初期設定がされていません。リモコンスイッチの強 / 弱切替ボタンと加湿材乾燥中止ボタンを同時に 3 秒以上長押し、リモコンスイッチ初期設定を実施する

フラッシングが実施され、供給水に汚濁・臭気が無いこと

現場給水配管・フラッシングバルブ

判定事項

化粧グリルを開けると確認できます

VCJ2201Aの場合は「A」に○、VCJ2201Eの場合は「E」に○を記入

階数、東西南北、部屋名、系統など① 給水配管のフラッシング

作業箇所

VCJ2201（E）またはVCJ2201A（E）❷ 加湿器型番

実施項目

設置位置の記録

確認事項❶ 設置位置確認項目※本チェックリストは、必ず試運転作業要領書を一読してからご使用ください。
備考

作業担当名 ：

湿度検知：ヒューミ付リモコン

物件名：

作業年月日 ：
作業会社名 ：

試運転チェックリスト

対象機器：WM-VCJ2201 ／ WM-VCJ2201E ／ WM-VCJ2201A ／ WM-VCJ2201AE- 10 -

□低

□有

□B

□A

□B

□A

№4

A E

№4

／

□低

□有

□B

□A

□B

□A

№5

A E

№5

□低

□有

□B

□A

□B

□A

№6

A E

№6

□低

□有

□B

□A

□B

□A

№7

A E

№7

□低

□有

□B

□A

□B

□A

№8

A E

№8

□低

□有

□B

□A

□B

□A

№ 10

A E

№ 10

）

✔ ：実 施× ：未実施－ ：該当無し

□低

□有

□B

□A

□B

□A

№9

A E

№9

●機器単体の正常動作を確認するもので、能力検証を行うものではありません。

●てんまい加湿器／ VCJ タイプの施工後の試運
転確認を下記の項目で実施いたしました。

（

 CJ2201A 内蔵ヒューミディスタットで湿度検知する場合
4V
4-1 試運転準備
試運転作業は漏電ブレーカを遮断してから行う
 加湿器は給電開始後、24 時間※を経過するとファンが起動し加湿材乾燥運転を行います（定時乾燥タイマー）。ケガの原因となる作
本
業中のファン起動を抑止するため、試運転作業前には漏電ブレーカの遮断による定時乾燥タイマーのリセットを行ってください。
※製品生産時期によっては、初回のみ給電後 12 時間で乾燥運転を行う場合があります。詳細はあらかじめお渡しした仕様書をご確認ください。

警告

ディップスイッチ切替作業は、必ず漏電ブレーカを遮断してから行う
通電したままの作業は感電の原因になります。
● 試運転前には下記の諸点を必ず確認し、不都合な点があれば必ず修正してください。

□ グリル枠と天井板の間に、すき間やずれがないこと□	給 水配管のリングジョイントが確実に接続され、軟銅管の折れやつぶれのないこと□	天井面点検口の位置が適正であること（配管部などの保守作業に支障がないこと）□	排水ホースはホースバンドで確実に接続され、排水配管は1/100
以上の先下がり勾配が確保され、流れの障害がないこと□	P.2 ～ 4 記載の「試運転前の設定確認項目」の設定が実施済みであること（別冊の設定要領書参照）□	立 ち 上 げ 配 管 の 場 合、 呼 び 径 13mm の 塩 ビ 管 ま た は内径 □ 給水配管のフラッシングが十分に実施されていること
φ15 ホースを使用し、立ち上げ高さ 800mm 以内（天井面 □	加 湿器本体内コントロールユニットのディップスイッチ設定がから最大 1,200mm）に施工されていること
現場の制御要件に合っていること（表 -7、表 -8、表 -9 参照）
市販の排水ホース（φ 19、φ 20）を使用している場合は別□	連 動運転を行う場合は、別冊の設定要領書「4-3 加湿器本冊の施工要領書「市販の排水ホースを使用して排水配管を立ち体内蔵ヒューミディスタットで連動運転を行う場合」に記載さ上げる場合」に準じた施工がされていることれている設定が完了していること□ 各電気配線が正しく接続・固定されていること
表 -7
運転信号出力（外部信号出力）を使用する場合のディップスイッチ設定
電源表示灯と連動…
（出荷時設定）加湿表示灯と連動

2

3

4

ON

OFF

OFF
1

2

3

4

6

2

3

緊急停止信号入力

4 5 6
通電電圧・電流DC12V・10mA
COM ON OFF

DS3

4

ON

ON

OFF

OFF
1

2

3

緊急停止機能付のVCJ2201E、
VCJ2201AEのみ対象

4

ディップスイッチの位置は P.15 図 -5 を参照
運転時に ON、停止時に 100msec（0.1 秒）以OFF となる接点信号を 上の a 接点の信号を入力
してください。
入力してください。

78通電電圧・電流DC12V・10mA

常時入力信号
緊急停止信号入力時にON、通常時は OFF となる接点信号を入力してください。

備考

スイッチ切り忘れ防止 実際に加湿運転しているの遠方監視を行う場合 かどうかの状態監視を行に使用します。
う場合に使用します。

5

DS3

1

備考

備考

ディップスイッチの位置は P.15 図 -5 を参照

4

瞬時入力信号信号の種類と配線接続

1ON

通電電圧・電流DC12V・10mA

ＤＳ設定

ＤＳ設定

DS3

DS3

常時入力信号…
（出荷時設定）表 -9
緊急停止機能を使用する
場合の信号出力と配線接続

対象型番

運転ボタン「入」、運転ボタン「入」、または
または外部指令信号入 外部指令信号入力「ON」
力「ON」で出力かつヒューミディスタット
入力「ON」で出力

表 -8
外部指令信号入力による遠方発停（外部指令制御）を使用する場合のディップスイッチ設定
運転信号出力運転信号出力機器構成の確認と 外部ヒューミディスタットで ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵ヒューミ
湿度検知する場合
ディスタットで湿度検知する場合
参照頁
湿度検知する場合□ 水準器を使用し、加湿器本体が水平に取り付けられていること

⿟ 試運転開始にあたっては、
下記の準備作業を行ってください。

警報・試験
について

※グリルパネルを外した状態
ヒューミディスタット
ユニットカバー

端子台（CN4-2）
S1
6

5

4

3

2

1
OFF
ON

HS
CN4-2

LED1

LED3

電源LED
（PWR）

ビスを 2 点緩め、カバーを取り外す

PWR- 11 -

図 -2 VCJ2201A（E）ヒューミディスタッユニット詳細

LED2

参考

□給水サービス弁を開ける□ヒューミディスタットユニットのカバーを取り外し、ヒューミディ
スタットユニットの CN4-2（図 -2）を短絡する※CN4-2 を短絡することで、加湿器本体に内蔵されたヒューミディス
タットの設定湿度に関係なく運転します。
※CN4-2 の短絡は棒端子またはより線にて接続してください。
※ディップスイッチS1 の5 ～6 番ピンは、必ずOFF にしてください。
□加湿器元電源の漏電ブレーカを ON にして電源を供給する。
□リモコンスイッチの警報表示灯が点滅していないことを確認する。リモコンスイッチ初期設定を行っていな
い場合、警報表示灯が点滅します。この場合、別冊の設定要領書または QR コードより手順を参照し、リモコンスイッチ初期設定を実施してください。設定を行わない場合、加湿器を運転することはできません。
【動画】□外 部機器との連動運転を行っている場合には、連動 リモコンスイッチ
用接点入力が ON となるように外部機器を運転する 初期設定

4-2 試運転手順
⿟ 準備完了後、下記の手順で試運転を行い、加湿器が正常に動作することを確認してください（次頁の試運転チェックリストをご活用く

ださい）。
作業手順

注記

①運転ボタンを押し、電源表示灯・加湿表示灯・強表示灯が点灯し、約 ※	運転ボタンを押しても左記の動作とならない場合は、「リモコンスイッチ初期設定がされていない」などの10 分後に加湿器本体内のファンが運転を開始することを確認する。
原因が想定されます。
電源表示灯
運転ボタン
QR コードから FAQ を参照し、原因を特定してくだ
加湿表示灯
さい。
強 / 弱切替ボタン
強表示灯
弱表示灯
加湿材乾燥表示灯【動画】
リモコンスイッチ

加湿材乾燥中止ボタン

初期設定【Web サイト /FAQ】「加湿器が運転しない」

警報表示灯※ドレン排水用ポンプはドレンパンに 750mℓ程度の水が溜まると作動します。

②運転開始の約 15 分後、ドレン排水用ポンプの運転音がすること、加湿器本体内コントロールユニットの LED10（P.15 図 -5 参照）が点 ※試 運転作業中に警報表示灯が点灯した場合は、加湿灯していることを確認する。
器本体内コントロールユニット LED の点灯状態を確※ドレン排水用ポンプ起動までの時間は、給水圧力により変動します。
認してください（P.15 図 -5 参照）。
③そのまま 30 分間運転を継続し、本体および配管各部からの水もれの警報表示の解除と対処方法は、P.14「5-2 警報表示
ないこと、警報表示灯の点灯、警報信号出力がないことを確認する。
の原因と処置」を参照してください。
④強 / 弱切替ボタンを押して弱運転に切り替え、ファンの送風音が弱く ※擬似的に警報を発報させる場合は、P.14「5-3 擬似
なること、異音が無いこと、吹出口から風が出ていることを確認する。
警報発報手順とリセット方法」を参照してください。
⑤運転ボタンを押して加湿運転を終了させ、表示灯が全て消灯すること※試運転作業前に漏電ブレーカが遮断されなかった場合、を確認する。
ファンが起動することがあります（加湿材乾燥表示灯⑥全ての表示灯が消灯している状態で、強 / 弱切替ボタンと点検機確認ボタが点灯）。これは定時乾燥タイマーが積算通電時間にンを同時に３秒間長押しし、加湿材乾燥運転を実施してください（加湿達したことによる、加湿材乾燥運転機能の起動による材乾燥表示灯が点滅）。加湿材乾燥運転は約 2 時間後に自動終了します。
ものです。加湿材乾燥中止ボタンを押すと停止します。

4-3 試運転後の作業と最終点検⿟ 加湿材乾燥が終了しファンが停止した後に、ヒューミディスタットユニットのカバーを取り外し、ヒューミディスタットユニットのCN4-2（P.11 図 -2）の短絡を外してください。
⿟ 安全のため、最終点検をお願いします。不都合な点があれば必ず修正してください。

□ 加湿器本体は水平ですか？
□ 給水配管からの水もれはありませんか？
□ 排水配管からの水もれはありませんか？

機器構成の確認と 外部ヒューミディスタットで ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵ヒューミ
ディスタットで湿度検知する場合
参照頁
湿度検知する場合
湿度検知する場合

点検機確認ボタン□ 排水配管の先下がり勾配は確保されていますか？
□ 各電気配線は正しく接続・固定されていますか？
□		ヒューミディスタットユニットの CN4-2（P.11 図 -2）の短絡は外されていますか？

警報・試験
について

□	本体内部での水もれはありませんか？（化粧グリルを開けて内部点検）

参考- 12 -

警報・試験
について参考

ロット番号の記録

シリアル番号の記録❸ Lot. No.

❹ シリアル番号

A「電源表示灯と連動」（DS2 番ピン OFF）
B「加湿表示灯と連動」（DS2 番ピン ON）
A「常時入力信号」（DS1 番ピン OFF）
B「瞬時入力信号」（DS1 番ピン ON）

加湿器本体内基板コントロールユニット上のディップスイッチ DS3 を確認

加湿器本体内基板コントロールユニット上のディップスイッチ DS3 を確認

リモコンスイッチ

リモコンスイッチ② 運転信号出力の設定確認③ 外部指令信号入力の設定確認④ リモコンスイッチ初期設定の実施確認「設定確認モード」によるヒューミ付リモコン上の設定確認

強 / 弱切替ボタンとファンの動作が連動し､ 異音の無いこと
運転開始約 15 分後にドレン排水用ポンプの運転音がすること
加湿器本体内コントロールユニットの LED10 が点灯すること

リモコンスイッチ

加湿器本体内加湿モジュール

リモコンスイッチ

加湿器本体内ドレン排水用ポンプ
コントロールユニットの LED10

加湿器本体リモコンスイッチ

加湿器本体給排水配管⑦ 運転動作確認【起動】⑧ 加湿モジュール湿潤状態確認⑨ 加湿器送風ファン動作確認⑩ ドレン排水用ポンプ動作確認⑪ 異常検知加湿器停止確認⑫ 水もれが無いことを確認

備考

漏電ブレーカ： ON ・ OFF

ヒューミディスタットユニット端子台【作業後の状態】 給水バルブ： 開 ・ 閉⑯ 湿度検知無効化の解除

ヒューミディスタット設定：出荷時設定 40％ RH から変更

端子台 CN4-2 の短絡線の取外し
無・有（

E

□A
□B

□A
□B

□有

□B

□有

□A

□A

№2

A E

№2

□B

№1

A

№1

％ RH）

運転ボタンを押して電源表示灯を消灯させ､ 運転停止中にリモコンスイッ
チの強 / 弱切替ボタンと点検機確認ボタンを同時に 3 秒間長押しし、加湿材乾燥表示灯が点滅することを確認する。

リモコンスイッチ※ 2 時間後､ 自動的に加湿器本体は加湿材乾燥運転を停止し､ 加湿材乾燥表示灯が消灯します｡

運転ボタン OFF で加湿表示灯が消灯し本体ファンが停止すること

リモコンスイッチ⑭ 運転動作確認【停止】⑮ 加湿材乾燥にて作業終了

グループ内で連動して緊急停止状態（ファン停止、リモコンスイッチ全消灯）になっていること

VCJ2201EまたはVCJ2201AEを⑬
緊急停止信号入力（常時入力信号）
グループ内で親機とした緊急停止の確認

30分間運転を継続し､加湿器本体内部および配管各部から水もれの無いこと

濡れた布などで漏水センサを擬似的に検知させ、加湿器が停止しリモコンスイッチ警報表示灯が点灯すること

加湿モジュール下流側を手で軽く触れ､ 全面が濡れていること

ヒューミディスタットユニット端子台 CN4-2 が短絡された状態で、運転
ボタン ON で加湿表示灯が点灯、10 分後に本体ファンが起動する

本体内ヒューミディスタットユニット

ヒューミディスタットユニットのディップスイッチ S1 の 5 番ピンが OFF※加湿器制御グループ（最大 10 台）の内 1 台が該当

外部機器との連動設定「無」▶「有」（出荷時設定「連動無し」）

VCJ2201A（E）内蔵ヒューミディスタットによる湿度検知に設定されていること⑥ 湿度検知を行う VCJ2201A の確認⑤

電源投入後、警報表示灯が点滅した場合、リモコンスイッチ初期設定がされていません。リモコンスイッチの強 / 弱切替ボタンと加湿材乾燥中止ボ
タンを同時に 3 秒以上長押し、リモコンスイッチ初期設定を実施する

フラッシングが実施され、供給水に汚濁・臭気が無いこと

現場給水配管・フラッシングバルブ

判定事項

化粧グリルを開けると確認できます

VCJ2201Aの場合は「A」に○、VCJ2201Eの場合は「E」に○を記入

階数、東西南北、部屋名、系統など

備考

作業担当名 ：

作業会社名 ：

作業年月日 ：

① 給水配管のフラッシング

作業箇所

VCJ2201（E）またはVCJ2201A（E）❷ 加湿器型番

実施項目

設置位置の記録

確認事項❶ 設置位置・系統

確認項目※本チェックリストは、必ず試運転作業要領書を一読してからご使用ください。

物件名：

対象機器：WM-VCJ2201 ／ WM-VCJ2201E ／ WM-VCJ2201A ／ WM-VCJ2201AE
湿度検知：WM-VCJ2201A ／ WM-VCJ2201AE 内蔵ヒューミディスタット

試運転チェックリスト

機器構成の確認と 外部ヒューミディスタットで ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵ヒューミ
湿度検知する場合
ディスタットで湿度検知する場合
参照頁
湿度検知する場合- 13 -

□有

□B

□A

□B

□A

№3

A E

№3

□有

□B

□A

□B

□A

№4

A E

№4

／

□有

□B

□A

□B

□A

№5

A E

№5

□有

□B

□A

□B

□A

№6

A E

№6

□有

□B

□A

□B

□A

№7

A E

№7

□有

□B

□A

□B

□A

№8

A E

№8

□有

□B

□A

□B

□A

№ 10

A E

№ 10

）

✔ ：実 施× ：未実施－ ：該当無し

□有

□B

□A

□B

□A

№9

A EA

№9

●機器単体の正常動作を確認するもので、能力検証を行うものではありません。

●てんまい加湿器／ VCJ タイプの施工後の試運
転確認を下記の項目で実施いたしました。

（

5警報・試験について
5-1 警報発報時の運転停止動作およびリモコンスイッチの表示について⿟ 1 つのリモコンスイッチで加湿器本体を複数台制御する場合には、安全保護機能が作動した加湿器のみ運転を停止します。この時、リモコンスイッチの表示は運転状態の表示と警報発報の表示の両方を表示します（図 -3）。
⿟ 警報発報時に点検機確認ボタンを押すと警報を発報した加湿器より微小電子音が 30 秒間鳴ります。加湿器本体からの電子音を確認することで警報を発報した加湿器が特定できます（微小電子音を途中で止めたい場合には点検機確認ボタンをもう一度押します）。
図 -3 警報発報時のリモコンスイッチの表示および操作
警報発報

運転表示

加湿器№1
運転

「ピピッ、ピピッ・・・」という識別の微小電子音が 30 秒鳴ります

加湿器№2
運転停止

加湿器№3
運転

点検機確認ボタンを押すと警報を発報した加湿器から識別の微小電子音が鳴ります※イラストは標準リモコンスイッチで表していますが、ヒューミ付リモコンの場合も同様です。

5-2 警報表示の原因と処置

5-3 擬似警報発報手順とリセット方法

⿟リ セットスイッチ BS1 の詳細は P.15「6-1 コントロールユニッ⿟ 擬似警報の発報でも、外部出力を行いますのでご注意ください。

ト詳細」を参照
警報表示

警報の内容

①漏水センサに濡れた布などをあてる（図 -4）②加湿器が運転を停止し、警報表示灯が点灯することを確認する③漏水センサを乾いた布などで拭き、乾かす④加湿器本体内コントロールユニットのリセットスイッチ BS1 を押す（P.15 図 -5 参照）

原因と処置

・加 湿 器 本 体 が 水 平 で な い・排水配管の先下がり勾配が不十分
原因 ・排 水配管に極端な曲がりや
リモコンスイッチの空気だまりがある
警報表示灯が点灯
ドレンパン
・ドレン排水用ポンプへの異コントロールユニット 高水位
物流入を検知の LED3（赤）が給水サービス弁を閉める。
点灯
処置
原因を特定し、修正する。

図 -4

解除 コントロールユニットのリセッ
方法 トスイッチ BS1 を押す。
リモコンスイッチの警報表示灯が点灯
漏水…
コントロールユニット
を検知の LED4（緑）が点灯

本体内の水滴回収板の漏水原因 センサに水滴が付着（水滴飛散）している。
処置

固定

解除

漏水センサ（裏側）

5-4 停電試験を行う場合

本体内の水滴回収板の漏水センサ部の水滴を拭き取る。

加湿器の停電試験を行う際は、

必ず給水サービス弁を閉める

解除 コントロールユニットのリセッ
方法 トスイッチ BS1 を押す。

解除 コントロールユニットのリセッ
方法 トスイッチ BS1 を押す。

- 14 -

万一、電磁弁が故障している場合、通水状態で電源を遮断するとドレン排水用ポンプが作動せず、漏水
事故の原因になります。

⿟ 本 加湿器の排水は、ドレン排水用ポンプによって行われます。

停電試験を行う際は、あらかじめ給水サービス弁を閉め、加湿器への給水を停止してください。
⿟ 運 転中の加湿器が停電により停止した場合、復電時の自動復帰は行いません。リモコンスイッチまたは外部指令信号による手動での運転復帰が必要です。
⿟ 瞬間停電の場合は、0.02 秒以下であれば運転を継続します。
⿟ 停電試験の実施により加湿器への電源供給が停止するため、
定時乾燥タイマーはリセットされます。

参考・加湿器ドレンパン上の汚れ・排 水配管の先下がり勾配が不十分
リモコンスイッチの原因 ・排 水配管に極端な曲がりや警報表示灯が点灯
空気だまりがある
ドレン排水
コントロールユニット 用ポンプ
・ドレン排水用ポンプへの異物
流入の LED5（黄）また 排水異常を検知は LED7（緑）が給水サービス弁を閉める。
処置
点灯
原因を特定し、修正する。

注意

警報・試験
について

原因 給水ユニットがリークしている。
リモコンスイッチの警報表示灯が点灯
給水サービス弁を閉め、弊社
給水電磁弁処置
宛サービスへ問い合わせる。
コントロールユニット リーク…
を検知の LED5（黄）が解除 コントロールユニットのリセッ
点灯
方法 トスイッチ BS1 を押す。

機器構成の確認と 外部ヒューミディスタットで ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵ヒューミ
ディスタットで湿度検知する場合
参照頁
湿度検知する場合
湿度検知する場合

警報表示

6参考
6-1 コントロールユニット詳細
図 -5 コントロールユニット外観略図

VCJ2201A

VCJ2201※グリルパネルを外した状態※グリルパネルを外した状態

ビスを 1 点緩め、カバーを取り外す

ビスを 2 点緩め、カバーを取り外す

Lot
No.

VKCU-2給水電磁弁 給水遮断弁
CN2

RY5

ファン出力
CN1

SSR1

RY2

ON

SW1

DS1
1 2 3 4

LED6
LED7

LED3
LED4
LED5

リセット

CN4
リモコン/HS/瞬時常時ON/瞬

CN15
外信運転

基板電源スイッチ（SW1）

CN16
外部信号

DS3
1 2 3 4DS4
1 2 3 4

ON
OFF

リセット

CN4
リモコン/HS/瞬時常時ON/瞬

CN14
電源

基板電源スイッチ（SW1）

ディップスイッチ

DS1
1 2 3 4

DS3：外部指令信号入力設定

DS2
1 2

DS3
1 2 3 4DS4
1 2 3 4

BS1

：運転信号出力設定

ON

リセット

LED9
LED10

OFF
LED1
LED2

※初期設定は全て下（OFF）になっています。

DS2
1 2

BS1

OFF
LED1
LED2

CN14
電源

ON
F1

ON
OFF
LED10

CN16
外部信号

RY4

RY5

LED6
LED7

BS1

OFF

DS4
1 2 3 4

LED3
LED4
LED5

DS3
1 2 3 4

LED1
LED2

DS2
1 2

LED10

DS1
1 2 3 4CN12
排水用運転信号CN12
排水用運転信号

RY5

CN15
外信運転

RY3
RY1

SW1
F1

LED6
LED7

RY4

RY1

ドレン排水用ポンプ
CN3

CR1

RY3

CR1

RY2

SSR1

LED3
LED4
LED5

ファン出力
CN1

Lot
No.

VKCU-2給水電磁弁 給水遮断弁
CN2

RY5

ドレン排水用ポンプ
CN3

機器構成の確認と 外部ヒューミディスタットで ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵ヒューミ
湿度検知する場合
ディスタットで湿度検知する場合
参照頁
湿度検知する場合

コントロール
ユニットのカバー

コントロール
ユニットのカバー

6-2 型番、シリアル番号、ロット番号表示位置
ドレンパン

警報・試験
について

Lot. №
型番、シリアル番号

参考
保守サービス営業本部 〒161-8531 東京都新宿区中落合 3-15-15WM 本社ビル TEL.03-3954-1110 FAX.03-3954-1163
大阪支店 TEL.06-4790-6606

名古屋営業所 TEL.052-745-3277

仙台営業所 TEL022-772-8121

福岡営業所 TEL.092-471-0371

5710-020202※ QR コードは ( 株 ) デンソーウェーブの登録商標です。

- 15 -