電子冷熱恒温恒湿器 THR030FA・040FB・050FB 別売品
ACCESSORY FOR ELECTRONIC CONSTANT TEMPERATURE／HUMIDITY CHAMBER■別売品
品
棚板名（試棚料キャス型受付カター）
ゴ付

架台式

適応製品

TH000360

THR030FA

仕様価格（税抜き）

TH000370

THR040FB

TH000380

THR050FB

TH000390

全製品――￥7,800TH000500

THR030FA

W600㎜×D550㎜×H760㎜￥51,800

TH000410

THR040FB・050FB

W800㎜×D700㎜×H760㎜￥71,400

TH000420

THR030FA――￥69,300
88,200耐荷重10㎏/枚
耐荷重15㎏/枚

￥

9,700

￥

14,000￥14,900

2段用積重ね

架台TH000430

THR040FB・050FB――

￥3

段用積重ね

架台

TH000440

THR030FA――￥ 199,000

別置式

給水タン20L￥ 309,000

イオン交換樹脂筒付￥ 254,000

クTH000450

自 動 給 水 装 置（ 架 台 付 ）TH000460

ケ孔※

TH000470

チーャ

ーブトル

計

TH000480

ペ ー パ ー レ ス 記 録 計式記録

TH000490

湿 度 セ ン サ ー 用 ガ ー ゼ A

TH000260

全製品
THR040FB・050FB

φ40㎜

右側面

￥ELECTRONIC CONSTANT TEMPERATURE/HUMIDITY CHAMBER

44,100￥ 364,000

6打点式

全製品

電子冷熱恒温恒湿器
THR030FA・040FB・050FB￥ 656,000

W60㎜×H100㎜￥

1,100※ ケーブル孔をご希望の場合は、ご注文時にご指定ください。

■電源プラグについて●電源プラグは、接地極付コンセントに接続してください（本製品専用コンセントとして単独で接続し、他の製品との併用はお止めください）。
●電源プラグに接地アダプターを使用し、コンセントに接続する場合は、電源コードおよび接地アダプターの重みにより電源プラグが傾き、過熱、発火の原因となります。

過熱、発火の原因となります！
接地アダプター
接地極付コンセント
電源プラグ

THR050FB
電源プラグ

安全に関する注意●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お問合先販売元

製造元

アドバンテック東洋株式会社
営業所

札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・
名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分

出張所

盛岡

THR030FA×3台＋TH000440

株式会社東洋製作所

URL https://www.ADVANTEC.co.jp/● 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
● ADVANTEC は、東洋濾紙㈱またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

327-K-03-24040

アドバンテック東洋株式会社

電子冷熱恒温恒湿器 THR030FA・040FB・050FB

電子冷熱恒温恒湿器 THR030FA・040FB・050FB

フロンを使用せずペルチェ素子で除湿。

■温湿度制御範囲表

ELECTRONIC CONSTANT TEMPERATURE／HUMIDITY CHAMBER

ELECTRONIC CONSTANT TEMPERATURE／HUMIDITY CHAMBER■設置図（単位：㎜）

100

特長

9080

●静 粛性に優れ、地球温暖化の原因物質であるフロンを使用しない環境に優しいペルチェ素子を冷却・除湿装置に採用しました。
●5Lの給水タンクを本体に内蔵していますので、水の補給が容易です。
●本体左側面に測定孔を装備していますので、庫内の温湿度測定や庫内試料への配線が可能です。
●専 用架台を使用することで、THR030FAは3段、THR040FB・050FBは2段に積み重ねて使用することが可能です。
●強化ガラス製内扉を備え、試験環境を乱さずに庫内の観察ができます。

相対湿度（％RH）

300706050403003020101020304050607080901000000

THR040FB

様型

式

THR030FA

THR040FB

温※性度

使

用

温度

範

囲

温度

調

節精度

±0.3℃±0.5℃ at 20℃～60℃±1.0℃ at 60.1℃～100℃

湿能度

度

分

布精度

温度

上昇時

間

使

用

湿度

範

囲

40％RH～95％RH

湿度

調

節精度

±3％RH

湿度

分

布精度

±3％RH

周

囲

温度

5℃～35℃度

調

節器

マイコンPID制御（HTC-SⅡシステム）

用

温湿運

転

温

湿加熱

構

加湿成

送形

度

除セ

75分以内

サーー

ステンレスシーズヒーター

ヒーターステンレスシーズヒーター

ファ

内断熱

置

ペルチェ素子（空冷式）

ン

プロペラファン（アルミニウム）

装

SUS304材

高温用硬質ポリウレタンボード

置

自己診断機能（過熱、温湿度センサー断線、空焚き）、独立過熱防止装置、制御回路過負荷保護装置、送風機過負荷防止装置、ペルチェ素子保護装置、断水警報、過電流・漏電ブレーカー

扉

二重扉（内扉強化ガラス） シリコーンゴムパッキン

全装

外 部 出 力 信 号 用 端 子
寸

法〔有効寸法〕（㎜）

規

W400×D400×H400〔H350〕

W500×D400×H600〔H550〕

形

寸法（㎜）

W560×D535×H550

W660×D685×H650

W760×D685×H850

庫内容積（約L）

22.5

64120

棚受

ピ

格測必ッ定要電

W300×D250×H300〔H250〕

チ30㎜

孔AC100V 9A

源

AC100V 15A

質備

量（約㎏）
属価格（税抜き）

品

左側面

φ40㎜

源（50㎐/60㎐）
設

TH000390
THR050FB＋TH000460

温度（DC1V～5V）、湿度（DC1V～5V）、警報出力（接点信号）

外電付

THR040FB

Pt100Ω（乾湿球検出方式）

タ

装20℃→100℃

定値運転
白金測温抵抗体ー風内95分以内

ヒ湿安20℃→100℃

態ン●温 湿 度 制 御 範 囲 表 は、日 本 試 験 機 工 業 会 規 格JTM K09に 準 じ た
性能表示方法です。

20℃～100℃

温使庫

THR050FB

1,庫内温度（℃）■仕300

50AC100V 12.5A

AC100V 14A
AC100V 20A

6590

棚板2枚、棚受4本、湿度センサー用ガーゼ2枚、水準器1個、固定金具4個（取付ネジ8個）、測定孔用ゴム栓1個、スパナ1個￥860,000￥967,000￥1,074,000

TH000460※ 性能は、室温20℃、無試料の場合です。

THR050FB＋TH000410＋TH000450

TH000420

TH000450