除菌脱臭機能付加湿機（業務用）

取扱説明書
ユーザー様向け

この度はシズオカの除菌脱臭機能付加湿機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
お使いになる前に、必ずこの取扱説明書をよく読んで製品を正しくお使いください。
取扱説明書は、製品内の取説ホルダーに入れて大切に保管してください。

まえがき
この取扱説明書には、本製品を安全に、正しくお使いいただくため、必ずお守りいただきたい注
意事項が表示されています。
危険 、警告 、注意 に区分されています。表示内容をよくご理解いただ
その注意事項はき本文をお読みください。

危険
この表示を無視して、 誤った 「取り扱い」 をすると、 人が死亡、 重傷を負う危険、 または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を表示しています。

警告
この表示を無視して、 誤った 「取り扱い」 をすると、 人が死亡、 重傷を負う危険、 または火災の可能性が想定される内容を表示しています。

注意
この表示を無視して、 誤った 「取り扱い」 をすると、 人が障害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を表示しています。
注意 の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

要点
正しい使用方法やお手入れのポイントを表示しています。
保証については、「保障について（12 ページ）」を参照ください。

不許複製
名称 ： 除菌脱臭機能付加湿機 HSE241
部品番号 ： 50821-200-008
発行 ： 静岡製機株式会社
2013 年 9 月

もくじ
１. 特に注意していただきたいこと.................... 1
2. ラベルの一覧...................................................... 3
3. 仕様........................................................................ 4
仕様一覧........................................................................4

4. 各部の名称と機能 ・ 安全装置の説明..... 5
4.1 各部の名称...........................................................54.2 安全装置の説明.................................................74.2-1 送風ファンモーター過熱保護...........74.2-2 満水センサー..........................................74.2-3 ファン回転異常.......................................74.3 機能の説明...........................................................74.3-1 加湿.............................................................74.3-2 除菌、 脱臭..............................................74.3-3 送風.............................................................74.3-4 アフターラン （乾燥運転）..................74.3-5 ロック （誤操作防止）...........................75. 使いかた............................................................... 85.1 使用時の注意事項............................................85.1-1 運転前チェック........................................85.1-2 運転時の注意.........................................85.2 運転の手順...........................................................85.2-1 運転の準備をする.................................85.2-2 運転モードを選ぶ..................................85.2-3 運転を始める...........................................95.2-4 風量を調整する......................................95.2-5 運転を止める...........................................96. お手入れ.............................................................10プレフィルターの掃除............................................. 107. 定期保守点検...................................................11
部品交換基準........................................................... 118. 故障 ・ 異常時の処置....................................11
8.1 警報の表示が点灯、 点滅したとき.......... 118.2 警報表示以外の異常.................................... 12

9. アフターサービス.............................................12
保証について............................................................ 12

１. 特に注意していただきたいこと
危険• 感電防止のため、 アースは必ず取り付けてください。 また、 漏電ブレーカを設置したコンセントを使用してください。
• 屋外、 および水のかかる場所では使用しないでください。 また、 濡れた手でスイッチを操作しないでください。 感電する恐れがあります。
• 異常を感じたとき （異音、 漏水、 異臭など） は、 すぐに運転を停止してください。 異常のまま運転し続けると、 重大な故障、 感電、 火災の原因になります。
• 電源コードは、 無理に曲げたり、 引っ張ったり、 ねじったり挟み込んだり、 加工しないでください。 また、 電源コードの上に重いものを載せないでください。
コードが破損して、 火災や感電の原因になります。

警告• 取り付けは、 設置業者に依頼してください。 取り付け工事に不備があると、水漏れや感電、 火災などの事故の原因になります。
• 保守点検業者による定期保守点検を必ず実施してください。 定期保守点検を行わなかったり不備があると、 水漏れや感電、 火災の恐れや、 安全衛生上のトラブルが発生する恐れがあります。
• 水道法、 消防法などに規制される部材の取り扱いについては、 設置業者に確認してください。
• 改造は絶対にしないでください。 部品交換を含め、 修理は弊社または保守点検業者にご相談ください。 修理に不備があると水漏れや感電、 火災などの事故の原因になります。
• 日常のお手入れを行うときは、 必ず運転を停止して電源プラグをコンセントから外してください。
• 吹き出し口に指や棒を入れないでください。 けがをする恐れがあります。

1

１. 特に注意していただきたいこと注意• 本製品は、 病院空調など、 特に清浄度を必要とする空調設備には使用できないことがあります。 設置する場合は弊社までご相談ください。
• 製品の吸い込み口は十分に空間をとってください。 壁で囲ったり、 シート ・カーテンなどで塞ぐと風量不足となり、 性能低下の恐れがあります。

注意• 粉塵やオイルミスト、 腐食性ガスが浮遊している環境では使用しないでください。 故障の原因となります。
• 水が凍結する環境では使用しないでください。 ホースや部品が破損する恐れがあります。 休止中、 凍結の恐れがある場合は水抜きを行ってください。

• 製品の吹き出し口には物を置かないでください。 風量不足となり、 性能低下の恐れがあります。
• 本製品の上面に物を置かないでくださ
い。 重さで上面が変形したり、 故障の原因になります。
• 製品は直射日光の当たらない場所に設置してください。 変形や変色の原因になります。
• 製品は水平な場所に設置してください。
水平に設置しないと漏水の恐れがあります。
• 給水の水質は、 水道法水質基準に準ずる飲料水をご使用ください。 水質が不適当な場合は、 漏水の恐れや室内の空気の汚れの原因になることがあります。 また、 この場合は保証の対象となりません。
• 加湿機を運転しないときは、 加湿エレメントが濡れた状態で長時間放置されることは望ましくありません。 必ずアフターランを行ってください。 やむをえず中止した場合も再度アフターランを行ってください。 （アフターランについては、「4.3-4 アフターラン （乾燥運転） （7 ページ）」 を参照してください。）• 長期間加湿運転をしない場合は、 保守点検業者に連絡して排水タンク内の水やホース内の水を捨ててください。 水が残っていると不衛生になります。
2

2. ラベルの一覧① 取扱注意ラベル
取扱注意ラベルは、製品を安全にお使いいただくための重要なものです。はがしたり、汚したりしないでください。ラベルの文字が消えたり、読みにくくなった場合は、販売店に注文して貼りかえてください。
② 仕様ラベル
品名・型式・製造番号と本製品の仕様が記載されています。
製造番号を巻末の製品保証書の製造番号欄に必ず記入してください。

33. 仕様
仕様一覧
50 Hz

60 Hz

型式HSE241

電源AC 100V

標準加湿量 (kg/h)

3

風量 (m /min)

消費電力 (W)

パワフル

2.2

2.4

標準

2.1

1.9

ソフト

1.9

1.6

パワフル

14.7

15.4

標準

13.1

13.0

ソフト

11.5

9.9

パワフル

128

154

標準

105127

ソフト
安全装置
パワフル
運転音 (dB)

標準
ソフト

外径寸法 (mm) (W × D × H)
質量 (kg)92102
送風ファンモーター過熱保護、 満水センサー、
ファン回転異常44423635780 × 390 × 893
40

中性能フィルター

捕集効率 90％以上 （JIS B 9908 形式 2 法による）除菌、 脱臭方式

オゾンによる除菌、 脱臭4

4. 各部の名称と機能・安全装置の説明
4.1 各部の名称྿䛝ฟ䛧ཱྀ㻔㻥䝨䞊䝆㻕タྲྀㄝ䝩䝹䝎䞊᧯໬⢝䝟䝛䝹␃䜑㔠ල䠄㻝㻜䝨䞊䝆䠅䝥䝺䝣䜱䝹䝍䞊䠄㻝㻜䝨䞊䝆䠅同梱品• 製品本体• 取扱説明書 （本書）
• 施工説明書• アースコードオプション品• 転倒防止キット ： 地震による転倒を防止する吊り金具です。
• 水受け皿 ： 万が一の漏水に備えて製品の底面に敷く水受けです。
• 風向き可変ダクト ： 風向きを左右方向に変えるダクトです。
※オプション品の取り付けは、 設置業者に依頼してください。

5䜹䜴䞁䝍䠄㻝㻝䝨䞊䝆䠅タᐃ䝟䝛䝹ຍ‵䝪䝍䞁䠄㻣䝨䞊䝆䠅㝖⳦⬺⮯䝪䝍䞁䠄㻣䝨䞊䝆䠅䜰䝣䝍䞊䝷䞁䝪䝍䞁䠄㻣䝨䞊䝆䠅䝻䝑䜽䝪䝍䞁䠄㻣䝨䞊䝆䠅᧯స䝟䝛䝹㐠㌿䝪䝍䞁䠄㻥䝨䞊䝆䠅㐠㌿䝰䞊䝗䠄㻤䝨䞊䝆䠅㢼㔞ษ᭰䝪䝍䞁䠄㻥䝨䞊䝆䠅‵ᗘ⾲♧䠄㻥䝨䞊䝆䠅䜽䝸䞊䞁ᗘ⾲♧䠄㻥䝨䞊䝆䠅㆙ሗ⾲♧䠄㻝㻝䝨䞊䝆䠅䝣䜱䝹䝍䞊ᤲ㝖䝷䞁䝥䠄㻝㻜䝨䞊䝆䠅6

4. 各部の名称と機能・安全装置の説明
4.2 安全装置の説明

4.3 機能の説明

4.2-1 送風ファンモーター過熱保護

4.3-1 加湿モーターに過電流が流れ過熱すると電気回路を遮断します。
作動状態は全停止です。

お部屋の湿度を上げる機能です。

4.3-2 除菌、 脱臭
ノロウィルス、インフルエンザ予防およびお部屋のにおいを取る機能です。

4.3-3 送風お部屋の空気を循環させたり、ホコリや花粉を除去する機能です。送風運転モードはすべての運転モードで自動的に付加されます。運
転モードを選ばずに運転を開始すると送風モードになります。
䈜䝷䞁䝥䛾⾲♧4.3-4 アフターラン （乾燥運転）
ⅬⅉⅬ⁛

加湿運転終了後、3 時間の乾燥運転をする機能です。アフターラン作動中は緑のランプが点灯します。点灯時にボタンを押すとアフターランを解除します。

4.2-2 満水センサー
排水タンクの水が満水になることを検知します。
作動状態はアフターラン後、全停止です。

4.3-5 ロック （誤操作防止）
運転ボタン以外を操作できないようにする機能です。ボタンは、１秒間の長押しでロック（ランプ点灯）、３秒間の長押しで解除（ランプ消灯）します。

4.2-3 ファン回転異常
ファンが異物にあたっていたり、軸受けの摩耗です。
作動状態は全停止です。

7

5. 使いかた
5.1 使用時の注意事項
5.1-1 運転前チェック

危険電源プラグをコンセントから外した状態でチェックしてください。
• 製品が水平に固定されているかチェックしてください。
• 電源コンセントとアースの接続が、確実に行われているかチェックしてください。
• 製品または給排水管から水漏れがないかチェックしてください。

運転モード

ランプ表示

加湿

5.1-2 運転時の注意（加湿運転する場合のみ）
製品外部にバルブがある場合は、バルブを開けてください。

5.2 運転の手順
5.2-1 運転の準備をする

除菌、 脱臭加湿および除菌、 脱臭電源プラグをコンセントに差し込みます。

5.2-2 運転モードを選ぶ
設定パネルを開けて加湿・除菌、脱臭ボタンを押し、お好みの運転モードに設定してください。

送風要点

要点

• 設定パネルは黒い部分を一度押すと開き、閉めるときは押し込むと閉まります。
• 一度運転モードを設定すれば、 運転の度に設定を行う必要はありません。

各モードの機能については 「4.3 機能の説明（7 ページ）」 を参照してください。

8

5. 使いかた5.2-3 運転を始める
操作パネルの「運転 入／切」ボタンを押し、運転を開始します。

要点• 運転モードの変更は、 運転中も可能です。
• 加湿運転中にアフターランボタンを押しても、 アフターランは作動しません。

要点
吹き出し口はイラストの矢印部分を押して取り外し、 前後に向きを変更することができます。
風が直接当たって寒い場所などで使用する場合は便利です。

湿度表示（現在湿度の目安を表示しています）

5.2-4 風量を調整する
操作パネルの「風量切替」ボタンを押し、風量を調整します。
風量切替ランプが [ ソフト ] → [ 標準 ] → [ パワフル ] → [ 標準 ] と点灯し、風量が変わります。風量が多いほど加湿能力や除菌、脱臭能力、ホコリや花粉を除去する能力が上がります。

１ヶ点灯

35％以下

２ヶ点灯

35 ～ 50％

３ヶ点灯

50％以上

クリーン度表示（現在クリーン度を表示しています）
１ヶ点灯

ホコリがやや多い

２ヶ点灯

ホコリが少しある３ヶ点灯

ホコリがほとんどない

5.2-5 運転を止める
運転中に操作パネルの「運転 入／切」ボタンを押し、運転を停止します。加湿運転直後は、アフターランを行います。

注意アフターランが終了するまで電源プラグをコンセントから外さないでください。

要点
アフターラン作動中に 「運転 入／切」 ボタンを押すと、 通常運転に戻ります。

96. お手入れ(2) 留め金具を回してプレフィルターを外します。

注意
必ず電源プラグをコンセントから外して実施してください。

プレフィルターの掃除
プレフィルターの掃除は、フィルター掃除ランプが点灯したときに実施します。

要点
フィルター掃除ランプの点灯は、 「運転 入／切」 ボタンの長押し （3 秒間） で解除できます。

(3) 掃除機でホコリを吸い取ります。汚れがひどいときは水洗いをしてください。プレフィルターが破れていたら交換してください。

要点
プレフィルターを水洗いした場合は、 よく乾かしてください。

(1) ファスナーロックを外側に開いて化粧パネルを持ち上げて外します。

(4) 下側の溝に合わせてプレフィルターを取り付けます。

䝣䜯䝇䝘䞊䝻䝑䜽

(5) ファスナーロックが開いた状態で化粧パネルを持ち、下側のフックに合わせながら取り付けます。

10

7. 定期保守点検
部品交換基準• 定期保守点検は長時間、効率よく快適にご利用いただくために是非とも必要です。日常のお手入れとは別に保守点検業者に定期保守点検を依頼してください。
• 定期保守点検およびメンテナンス契約は、お買い上げの販売店または、弊社営業所にご相談ください。

注意
定期保守点検は、 必ず保守点検業者に依頼してください。
No.

部品名

作業

掃除または交換の目安

1

プレフィルター掃除フィルター掃除ランプ点灯

2

給水ストレーナ

掃除

1年3

排水タンク掃除1年

4

内部配管掃除1年

5オゾナイザー

掃除／交換

掃除 ： 1 年／交換 ： 故障時

6散水ノズル

掃除／交換

点検時判断

7オリフィス

交換

点検時判断

8満水センサー

掃除点検時判断

9中性能フィルター

交換

2 年または 5800 時間

10加湿エレメント

交換

2 年または 3000 時間

11オゾンセンサー

交換

点検時判断

• No.9 中性能フィルターは異臭が出た場合も交換してください。
• 部品の交換は、カウンタの積算時間を参考にしてください。

8. 故障・異常時の処置
下表の処置方法で対処しても改善されない場合は、お買い上げの販売店または、弊社営業所へご連絡ください。その際には、製品の異常の状態と製品の型式名、製造番号をお知らせください。
（② 仕様ラベル（3 ページ）、保証について（12 ページ）参照）

8.1 警報の表示が点灯、 点滅したとき

ファン
満水

11ランプ表示

原因

処置方法

点滅

ファンの故障保守点検業者に連絡する

点灯

排水タンクが満水

保守点検業者に連絡する

点滅

センサーの故障

保守点検業者に連絡する

8. 故障・異常時の処置
8.2 警報表示以外の異常現象
スイッチを入れてもファンが動かない
風量が少ない湿度が上がらない
湿度表示があっていない製品からの水漏れ
振動や騒音の発生
異臭がする

原因• 電源プラグが抜けている

処置方法• 電源プラグを確認する• フィルターが詰まっている• 窓や出入口の開閉が多い• 加湿能力に対し、 部屋が広い• 給水バルブが閉まっている• 湿度センサーにホコリが付着• 被水や溶剤の付着、 経時変化によるズレ• 排水ホースが外れている• 給水配管の不良• 製品が水平に保たれていない• 吹き出し口がしっかりはまっていない• プレフィルターを掃除する• 窓 ・ 出入口を閉める• 適用床面積を確認する• 保守点検業者に連絡する• 保守点検業者に連絡する• フィルターが詰まっている• 中性能フィルターが汚れている• 加湿エレメントに雑菌が繁殖している• 製品を水平にする• 保守点検業者に連絡する• 吹き出し口をしっかりはめこむ• 保守点検業者に連絡する• プレフィルターを掃除する• 保守点検業者に連絡する

9. アフターサービス
保証について• この製品には、１年間の無償保証がついておりますので、製品保証書は大切に保管してください。製品保証書の製造番号欄に「仕様ラベル」に記載されている製造番号をご記入ください。
なお、保証期間内に修理を依頼される場合は、製品保証書を添えてください。
• 下記の場合は保証の対象となりませんのでご注意ください。
(1) 製品保証書に製造番号が記入されていないもの(2) 中性能フィルター、加湿エレメント、以上の消耗品および部品(3) 誤使用による故障例）電源 200 Ｖ使用による電気部品の焼損(4) 火災、浸水、落雷などの災害によるもの(5) 腐食性ガスの発生する場所で使用した場合の部品の腐食例）畜舎などアンモニアなどの発生する場所(6) その他、取扱説明書に記載してある以外の使い方による故障• 無償修理期間経過後の修理については、販売店または、弊社営業所にご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は有償修理いたします。この製品の補修性能部品保有期間は、生産終了後 6 年です。
(1) この期間は経済産業省の指導によるものです。
(2) 性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

12

製 品 保 証 書 [ 保証期間 １年 ]型式 ：製造番号 ：

お客様記入欄

販売店様記入欄

お名前

販売店様名称

ご連絡先

販売店様連絡先―印

ご購入日
弊社は、上記の製品単体について、下記の通り保証いたします。
（１） 保証期間中に、正常な使用状態において生じた、製造上の責任による故障又は損傷につきましては、無償修理をいたします。
（２）次の場合は、保証期間中でも「有償修理」といたします。
（イ）取扱説明書に記載してある以外の使い方、誤った使用、過失及び整備、保管の不備により生じたと認められる故障等（ロ）納入後の転倒、衝撃、及び改造や純正以外のオプション、部品の使用が原因で生じたと認められる故障等（ハ）火災、地震、台風、落雷等の災害により生じたと認められる故障等（ニ）使用損耗や経年変化により発生する現象（ホ）ご購入の販売店や弊社指定のサービス店以外で修理されて故障した場合（ヘ）その他上記に準ずるもの（３）下記の場合は保証の対象となりませんのでご注意ください。
（イ）保証書の提示がない場合（ロ）弊社規格内の製品の性能等が、一般的に認められる範囲である場合 （例：運転音、燃料等の消費量など）（ハ）弊社製品の使用又は使用できなかったことによる二次的損害（遺失利益の損害、事業の機会の損失、その他金銭的損害等）（４）この保証書は、お買上げ時の領収書などの購入履歴のわかるものと併せて保管して下さい。
（５）保証書を紛失された場合の再発行は致しかねますのでご注意下さい。
（６）本機の保証は日本国内で使用される場合に限ります。 【 This warranty is valid only in Japan. 】

製品の修理、お取り扱い、お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、お買い上げの販売店または、弊社営業所にお申し付けください。

北海道営業所 〒 007-0804		
東北営業所〒 989-6136		
関東営業所〒 302-0017		
中部営業所〒 437-8601		
関西営業所〒 661-0032		

札幌市東区東苗穂 4 条 3 丁目 4 番 12 号
TEL (011) 782-5294 （代） FAX (011) 782-8258 （代）宮城県大崎市古川穂波 3 丁目 1 番 14 号
TEL (0229) 23-7219 （代） FAX (0229) 21-1464 （代）茨城県取手市桑原 1424-1
TEL (0297) 73-0658 （代） FAX (0297) 71-3080 （代）静岡県袋井市山名町 4-1
TEL (0538) 42-3222 （代） FAX (0538) 42-3206 （代）
兵庫県尼崎市武庫之荘東 2 丁目 10 番 8 号
TEL (06) 6432-7880 （代） FAX (06) 6432-7487 （代）

ご購入された製品や弊社のサービス全般についてのご提案、ご意見、ご要望は下記までご連絡ください。  お客様 提案窓口
フリーダイヤル ： 0120-702-118 （携帯電話 ・ PHS は不可）
一般電話
： 0538-23-3305
FAX： 0538-23-4997
URL:

http://www.shizuoka-seiki.co.jp/

50821-200-008
2014.11 × 0.2_2