高速リモート

I/O・YDN

シリーズ

オムロン社製 B7A リンクターミナルからの置換えに最適

ෳ⠨࿑㕙

ෳ⠨࿑㕙
多品種ケーブルに対応プログラムレスでリモートI/O制御

LANケーブル、キャプタイヤケーブル、
ツイストペアシールドケーブルに対応（RJ45、差込のコネクタ選択可能）

通信プロトコル内蔵LSIによる安定した伝送
DIP-SWによる簡単設定で動作（アドレスとボーレートの設定のみ）

B7Aリンクターミナルの置換え

ノイズに強く高品質な通信

キャプタイヤケーブルで200ｍの伝送
標準時：9.5ｍｓ、高速時：2.4ｍｓ（30ｍ）
YDN16シリーズにてピン配置図も同等

オプションでネットワーク監視も可能
誤動作の心配もあございません

■ 製品ラインナップ

YDN-32SP

YDN-32SUYDN-GW-MOD

YDN-32RP

YDN-32RU

YDN-GW-EIP

YDN-HUBYDN-16SRAYDN-AD2

YDN-DA2

YDN-32RPO/M-Z

YDN-16SRB

YDN-32SM

YDN-32RM

YDN-32RM-P

YDN-16SM

YDN-16SMZ

YDN-16RM

YDN-16RMZ■ 特徴① Ethernet対応GWを活用したリモートIO制御
CUnet

4-20ｍA
1-5V
0-10V
入力
出力

MODOBUS/TCP
GW

EtherNet/IP GW

・GWはEtherNet/IPとMODBUS-TCPに対応
・マルチドロップ配線、HUBを使用してスター接続可能
・HUBを2個搭載して通信距離を延長可能⇒ 3Mbps時：サイクリック9.5ｍｓ、最長900ｍ⇒12Mbps時：サイクリック2.4ｍｓ、最長300ｍ・アナログ入力・出力(2ch、4-20ｍＡ/1-5V/0-10V）
・各種IO(16点、32点）、8点及び4点入出力Z仕様（計画中）・CUnetはハードで通信制御、ノイズに強い 64台接続可能

16点入力
16点出力

16点入力
16点出力

HUB

4点入出力
(計画中）

8点入力
8点出力
(計画中）

PXGR32
入力・出力

■ 特徴② オムロン社製B7AリンクターミナルからYDNシリーズへの置換え
電源を供給する場合：24V,0V,Sigの3本を配線

B7A

両端で電源を供給する場合：0V,Sigの2本を配線

制御盤側
(送信側）

装置側
(受信側）

電源を供給する場合：24V,0V,TR+,TR-の4本を配線

YDN
両端で電源を供給する場合：TR+,TR-の2本を配線
YDN側では設定が必要

・アドレス、ボーレート
・DOSA（受信側のみ）

制御盤側

装置側

・SA0
・ボーレート3Mbps

・SA1、
DOSA0
・ボーレート3Mbps■ 特徴③ PLCへの接続方法（32点出力→16点×2、32点入力←16点×2：両端電源供給時）
YDN-16RM

信号線：TR+、TR-

YDN-32SP-TOHY-Z

・SA0
・BPS:6Mbps

・SA1
・DOSA0・H/L:L(Io0-15出力）
・BPS:6Mbps

YDN-16RM

信号線：TR+、TR-・SA2 ・DOSA0
・H/L:H(Io16-31出力）
・BPS:6Mbps

CJ1W-OD231+YDN-32SP-TOHY-Z
YDN-16SM

信号線：TR+、TR-

YDN-32RPO-Z

・SA2
・BPS:3Mbps（通信LSI×2個搭載）

・SA0（内部でSA1も設定）
・DOSA2(内部でDOSA3も設定)
・BPS:3Mbps（共通）

信号線：TR+、TR-

YDN-16SM

・SA3
・BPS:3Mbps

CJ1W-ID231+YDN-32RPO-Z■ 特徴④ データ横取りによるパララン更新
既設端子台を変換アダプタへ実装

新設PLC

ジョイントケーブルを製作する事で容易にパララン更新が可能

既設PLC戻し

一つの入力信号を複数個所に出力可能

■ CUnet基本仕様■ 基本仕様項目

内

YDN-32RPO/M-Z
項

容

動作温湿度

−10℃〜55℃、20〜85％RH（結露なし）

保存温湿度−20℃〜75℃、5〜90％RH（結露なし）
周波数範囲：10〜55Hz、
複振幅：1.5mm

耐振動

294m/s²

電源電圧

DC24V±10％

I/O点数

1024点
［32点モジュールで32セット］

伝送線

伝送方式：CUnet準拠

出力ON電圧

1ms以下
1ms以下

OFF時漏洩電流

0.1mA以下

出力点数

32点

コモン極性

キャプタイヤ
ケーブル

遅延時間

3Mbps

9.5ms

300m

200m

6Mbps

4.8ms

200m

100m

12Mbps

2.4ns

100m

30m

32点につき1コモン、マイナスコモン

絶縁方式

非絶縁

外線接続方式

コネクタ接続（N364J040AU相当）

電流電圧

DC21.6V〜26.4V

YDN-32RP
項

目

内

品名

32点 DC24V

最大出力電流

10mA
（1回路）

目

内

DC24V±10％

出力ON電圧内容
32点 オープンコレクタ入力ユニット
DC5V（電源内蔵）
1.5mA typ約3.5KΩ
2V以下（入力‒コモン間電圧）
3V以上（入力‒コモン間電圧）
1.5ms以下
1.5ms以下
32点
32点につき1コモン、プラスコモン
非絶縁コネクタ接続（N364J040AU相当）
外形図を参照DC21.6V〜26.4V
3W以下（入力電流を除く）
70g以下

32点 DC24V

1V以下

出力遅れOFF→ON

1ms以下

ON→OFF

1ms以下

OFF時漏洩電流

0.1mA以下

出力点数

32点

コモン極性

32点につき1コモン、マイナスコモン

絶縁方式

非絶縁

接続

コネクタ接続（N364J040AU相当）

外形寸法

外形図を参照電源電圧

DC21.6V〜26.4V

消費電力

2W以下
（負荷電流を除く）

重量

63g以下

YDN-32RM

容

入力電圧

DC24V

入力モジュール（ソース・シンク共有タイプ）

ニュウリョクインピーダンス 5.6KΩ
入力電流4.3mA typ
19V以上

ON電圧
OFF電圧



10V以下

出力遅れOFF→ON

1.5ms以下（DC24V時）

項
目
品名
最大出力電圧
最大出力電液最大出力突入電流
出力遅れOFF→ON
ON→OFF
OFF時漏洩電流
出力点数
コモン極性
絶縁方式
外部接続方式
外形寸法
電源電圧
消費電力
重量

内
容
32点 DC24V トランジスタ出力モジュール（シンクタイプ）
DC30V
0.5A（1回路）、3A（コモン）
0.6A 10ms以下
1ms以下
1ms以下
0.1mA以下
32点
16点につき1コモン、マイナスコモン
フォトカプラ絶縁
40点端子台（M3.5×7ネジ）
外形図を参照DC21.6V〜26.4V
2W以下（負荷電流を除く）
280g以下1.5ms以下（DC24V時）

入力点数

フォトカプラ絶縁

外線接続方式

品名

外形図を参照電源電圧

DC21.6V〜26.4V

消費電力

3W以下（入力電力を除く）

重量280g以下YDN-16SRA、YDN-16SRB
目

品名
最大出力電圧
最大出力電流最大出力突入電流
出力遅れOFF→ON
ON→OFF
OFF時漏洩電流
出力点数
コモン極性
入力電圧
入力インピーダンス
入力電圧
ON電圧
OFF電圧
入力遅れOFF→ON
ON→OFF
入力点数
コモン極性

項



目

ࣔࢪ࣮ࣗࣝ௙ᵝࣔࢪ࣮ࣗࣝ௙ᵝ

40点端子台（M3.5×7ネジ）

外形寸法

内

容

トランジスタ出力モジュール（シンクタイプ）
入力モジュール（ソース・シンク共用タイプ）
DC30V
0.5A（1回路）、3A（コモン）
0.6A 10ms以下
1ms以下
1ms以下
0.1ｍA以下
16点
16点につき1コモン、マイナスコモン
DC24V
5.6KΩ
4.3mA typ
19V以上
10V以下
1.5ms以下（DC24V時）
1.5ms以下（DC24V時）
16点
16点につき1コモン、極性無し
フォトカプラ絶縁
34点端子台（M3.5×7ネジ）
外形図を参照DC21.6V〜26.4V
2W以下（入力及び負荷電流を除く）
245g以下ᆺ ᘧ 㸦 㟷 Ⰽ 㸧 㹗㹂㹌㸫㸯㸴㹑㹐㸿㸦 ᶳ Ⰽ 㸧 㹗㹂㹌㸫㸯㸴㹑㹐㹀

YDN-16SM
YDN-16SMZ
YDN-16SM-P
YDN-16SMZ-P

入力電圧
入力インピーダンス
入力電圧
ON電圧
OFF電圧
入力遅れOFF→ON
ON→OFF
入力点数
コモン極性
絶縁方式
外部接続方式 YDN-16SM（-P）

YDN-16SMZ
（-P）

外形寸法
電源電圧

内

容

16点 DC24V 入力モジュール（接続機器：NPN出力）
16点 DC24V 入力モジュール（接続機器：PNP出力）
DC24V
5.6KΩ
4.3mA typ
19V以上
10V以下
1.5ms以下（DC24V時）
1.5ms以下（DC24V時）
16点
16点/コモン、
極性有り（品名による）
フォトカプラ絶縁
34点端子台（M3.5×7ネジ）
差込端子台（接続電線範囲0.2〜1.5mm²）外形図を参照DC21.6V〜26.4Vᆺ ᘧ 㸦 㟷 Ⰽ 㸧 㹗㹂㹌㸫㸯㸴㹑㹐㸿

㸯㸴Ⅼධฟຊࣔࢪ࣮ࣗࣝ

絶縁方式
外線接続方式
外形寸法
電源電圧
消費電力
重量




ࣔࢪ࣮ࣗࣝ௙ᵝࣔࢪ࣮ࣗࣝ௙ᵝ


16点につき1コモン、極性なし

絶縁方式

入力回路特性㹗㹂㹌ࢩ࣮ࣜࢬ

YDN-16SM/16SMZ

32点

コモン極性

出力回路特性㹗㹂㹌ࢩ࣮ࣜࢬ㹗㹂㹌ࢩ࣮ࣜࢬ
ON→OFF項容

トランジスタ出力ユニット（シンクタイプ）࣮ࣜࣔࢺI/Oࢥࢿࢡࢱ࣮ࣜࣔࢺI/Oࢥࢿࢡࢱ࣮ࣜࣔࢺI/Oࢥࢿࢡࢱ࣮ࣜࣔࢺI/Oࢥࢿࢡࢱ㹗㹂㹌ࢩ࣮ࣜࢬ

品名容

トランジスタ出力モジュール（シンクタイプ）

1V以下

ON→OFF

通信速度

YDN-32SM



10mA
（1回路）

DC24V±10％定格出力電圧

項
目
品名
入力電圧
入力電流
入力抵抗
ON電圧
OFF電圧
入力遅れOFF→ON
ON→OFF
入力点数
コモン極性
絶縁方式
接続
外形寸法
電源電圧
消費電力
重量

項

最大出力電流定格出力電圧LAN及びツイストペア
シールドケーブル内

32点 DC24V

出力遅れOFF→ON

耐衝撃■ 製品仕様YDN-32SP

目

品名

YDN-16RM/RMZᆺᘧ㹗㹂㹌㸫㸯㸴㹑㹐㸿
品名
㸦㸦
ᶳ㟷
ⰍⰍ
㸧㸧
㹗㹂㹌㸫㸯㸴㹑㹐㹀

ᆺᘧ 㸦
㟷
Ⰽ
㸧
㹗㹂㹌㸫㸯㸴㹑㹐㸿
最大出力電圧
最大出力電流ͤ〇ရ㆑ูࣛ࣋ࣝ
最大出力突入電流㸦 ᶳⰍ㸸<'165%ᶳ Ⰽ 㸧 㹗㹂㹌㸫㸯㸴㹑㹐㹀㟷Ⰽ㸸<'165$
出力遅れOFF→ON
㸦㸯㸴Ⅼධฟຊࣔࢪ࣮ࣗࣝᶳ Ⰽ 㸧 㹗㹂㹌㸫㸯㸴㹑㹐㹀ON→OFF
項目

OFF時漏洩電流
出力点数
コモン極性
絶縁方式
外部接続方式 YDN-16RM

㸯㸴Ⅼධฟຊࣔࢪ࣮ࣗࣝ
㸯㸴Ⅼධฟຊࣔࢪ࣮ࣗࣝͤ〇ရ㆑ูࣛ࣋ࣝ

内容

16点 DC24V トランジスタ出力モジュール（シンクタイプ）
DC30V
0.5A
（1回路）
、
4A
（コモン）
0.6A 10ms以下
1ms以下
1ms以下
0.1mA以下
16点
16点/コモン、
マイナスコモン
フォトカプラ絶縁
34点端子台（M3.5×7ネジ）
差込端子台（接続電線範囲0.2〜1.5mm²）外形図を参照DC21.6V〜26.4V

YDN-16RMZ
㟷Ⰽ㸸<'165$
ᶳⰍ㸸<'165%
外形寸法
ͤ〇ရ㆑ูࣛ࣋ࣝ
電源電圧
ͤ〇ရ㆑ูࣛ࣋ࣝ
㟷Ⰽ㸸<'165$ ᶳⰍ㸸<'165%
㟷Ⰽ㸸<'165$ ᶳⰍ㸸<'165%

■ 製品型式

YDN - 32RU - Z
オプション

標準形式

Z あり：差込端子台仕様
Z なし：RJ45コネクタ仕様

仕様
32RU：32点出力ユニット
32RP‑MF：PLC直結出力（三菱、富士）FCNコネクタ仕様のみ
32RP‑TOHY：PLC直結出力（東芝、オムロン、日立産機、横河）
32RM：32点端出力子台仕様(NPN）
32RM-P：32点出力端子台仕様（PNP）
32SU：32点入力コネクタユニット
32SP-MF：PLC直結入力（三菱,富士）FCNコネクタ仕様のみ
32SP-TOHY：PLC直結入力（東芝,オムロン,日立産機,横河）32SM：32点入力端子台仕様(極性なし）
16SRA：16点入出力端子台仕様A
16SRB：16点入出力端子台仕様B AとBセットで双方向仕様
AD2：14ビットAD入力ユニット(4-20mA,1-5V,0-10V）
DA2：14ビットDA出力ユニット(4-20mA,1-5V,0-10V)

16SM：16点入力端子台仕様（NPN）
16SM-P：16点入力端子台仕様（PNP）
16SMZ：16点入力差込Zigzag仕様（NPN）
16SMZ-P：16点入力差込Zigzag仕様（PNP）
16RM：16点出力端子台仕様（NPN)
16RMZ：16点出力差込Zigzag仕様（NPN)
32RPO-Z：PLC直結出力Z仕様（オムロン）、通信LSI×2個搭載
32RPM-Z：PLC直結出力Z仕様（三菱）、通信LSI×2個搭載
HUB：HUB中継ユニット（-Z にて差込端子台仕様も可能）
GW-MOD：MODBUS-TCP対応 CUnetGW
GW-EIP ：EtherNet/IP対応 CUnetGW
注）LOAD OFF機能はDIP-SW設定■ DIP-SWの設定とLED表示の内容㸶㸬ྛ✀ࢫ࢖ࢵࢳࡢタᐃ᪉ἲ ※1) SAは0から順に設定してください。 例）4台の時SA0,SA1,SA2,SA3と設定
通信速度(BPS)は、全て同じ設定としてください。
※1)
SAは0から順に設定してください。 例）4台の時SA0,SA1,SA2,SA3と設定
 㸶㸬ྛ✀ࢫ࢖ࢵࢳࡢタᐃ᪉ἲ※2)※1）SAは0から順に設定してください。
例）4台の時SA0、
SA1、SA2、SA3と設定※1)
SAは0から順に設定してください。
例）4台の時SA0,SA1,SA2,SA3と設定※3)
受信機側のDOSAで送信機側のSAを指定し送信と受信のペアリングをします。
㸶㸬ྛ✀ࢫ࢖ࢵࢳࡢタᐃ᪉ἲ
※2)
通信速度(BPS)は、全て同じ設定としてください。
※2）
通信速度
（BPS）
は、
全て同じ設定としてください。
DIP-SW設定㸶㸬ྛ✀ࢫ࢖ࢵࢳࡢタᐃ᪉ἲ ※1) SAは0から順に設定してください。 例）4台の時SA0,SA1,SA2,SA3と設定※2) 通信速度(BPS)は、全て同じ設定としてください。

※3）受信機側のDOSAで送信機側のSAを指定し送信と受信のペアリングをします。

※3) 受信機側のDOSAで送信機側のSAを指定し送信と受信のペアリングをします。
※2) 通信速度(BPS)は、全て同じ設定としてください。
ST（Station
Address）設定スイッチ＜SA0～5＞
リセットスイッチ
※3) 受信機側のDOSAで送信機側のSAを指定し送信と受信のペアリングをします。
※3) 受信機側のDOSAで送信機側のSAを指定し送信と受信のペアリングをします。
1がLSB、32がMSBで0x00～0x3Fの設定となります。
ハードウエアリセットを行います。
ST（Station Address）
Address）設定スイッチ＜SA0～5＞
リセットスイッチ
SA（Station
設定スイッチ＜SA0〜5＞
リセットスイッチ
ST（Station Address）設定スイッチ＜SA0～5＞
リセットスイッチ
ST（Station
Address）設定スイッチ＜SA0～5＞
リセットスイッチ
ONで『1』、OFFで『0』ST,BPS変更時に必要となります。
1がLSB、
32がMSBで0x00〜0x3Fの設定となります。
ハードウエアリセットを行います。
1がLSB、32がMSBで0x00～0x3Fの設定となります。
ハードウエアリセットを行います。
1がLSB、32がMSBで0x00～0x3Fの設定となります。
ハードウエアリセットを行います。
1がLSB、32がMSBで0x00～0x3Fの設定となります。
ハードウエアリセットを行います。
ONで『1』
、
OFFで
『0』
ST、
BPS変更時に必要となります。
出荷時は『0x00』に設定されています。
終端抵抗スイッチ
ONで『1』、OFFで『0』
ONで『1』、OFFで『0』ST,BPS変更時に必要となります。
ST,BPS変更時に必要となります。
出荷時は『0x00』に設定されています。
ONで『1』、OFFで『0』ST,BPS変更時に必要となります。
※同一配線上でST設定は重複しないようにしてください
出荷時は『0x00』に設定されています。
終端抵抗の有効無効を設定します
終端抵抗スイッチ※同一配線上でSA設定は重複しないようにしてください。
出荷時は『0x00』に設定されています。
終端抵抗スイッチ
終端抵抗スイッチ※同一配線上でST設定は重複しないようにしてください
出荷時は『0x00』に設定されています。
終端抵抗の有効無効を設定します
終端抵抗スイッチ
マルチドロップ配線の両端を『ON』にしてください。
DOSA（Data
OutSA）設定スイッチ＜DOSA0～5＞
終端抵抗の有効無効を設定します※同一配線上でST設定は重複しないようにしてください
終端抵抗の有効無効を設定します
DOSA（Data OutDOSA（Data
SA）設定スイッチ＜DOSA0〜5＞
マルチドロップ配線の両端を『ON』にしてください。
Out SA）設定スイッチ＜DOSA0～5＞※同一配線上でST設定は重複しないようにしてください
マルチドロップ配線の両端を『ON』に
終端抵抗の有効無効を設定します
出力する入力データのSAを設定します。
CL：出力データをクリアするスイッチ
出力する入力データのSAを設定します。
マルチドロップ配線の両端を『ON』にしてください。
出力する入力データのSAを設定します。
DOSA（Data
Out SA）設定スイッチ＜DOSA0～5＞
してください。
CL：出力データをクリアするスイッチ
マルチドロップ配線の両端を『ON』にしてください。
1がLSB、32がMSBで0x00～0x3Fの設定となります。
DOSA（Data
OutSA）設定スイッチ＜DOSA0～5＞
1がLSB、
32がMSBで0x00〜0x3Fの設定となります。
1がLSB、32がMSBで0x00～0x3Fの設定となります。
通信異常発生時に出力をクリアする場合『ON』に設定してください。
通信異常発生時に出力をクリアする場合『ON』に設定してください。
出力する入力データのSAを設定します。
CL：出力データをクリアするスイッチ
ONで『1』、
OFFで『0』
CL：出力データをクリアするスイッチ
出力する入力データのSAを設定します。
ONで『1』、OFFで『0』『OFF』設定の場合は、出力は保持されます。
ONで『1』、OFFで『0』『OFF』設定の場合は、出力は保持されます。
CL：出力データをクリアするスイッチ
1がLSB、32がMSBで0x00～0x3Fの設定となります。
出荷時は『0x00』に設定されています。
通信異常発生時に出力をクリアする場合『ON』に設定してください。
出荷時は『OFF』に設定されています。
出荷時は『0x00』に設定されています。
通信以上発生時に出力をクリアする場合『ON』に1がLSB、32がMSBで0x00～0x3Fの設定となります。
出荷時は『OFF』に設定されています。
出荷時は『0x00』に設定されています。
通信異常発生時に出力をクリアする場合『ON』に設定してください。
ONで『1』、OFFで『0』『OFF』設定の場合は、出力は保持されます。
設定してください。
BPS：通信速度設定スイッチ
BPSONで『1』、OFFで『0』：通信速度設定スイッチ
DO：64bitの上位、下位32bitを選択するスイッチ『OFF』設定の場合は、出力は保持されます。
『OFF』
設定の場合は、出力は保持されます
出荷時は『OFF』に設定されています。
出荷時は『0x00』に設定されています。
12Mbps（BPS1,BPS2）＝ (OFF,OFF)
BPS：通信速度設定スイッチ
常時『OFF』(下位32bit選択)としてください。
DO：64bitの上位、下位32bitを選択するスイッチ
出荷時は
『OFF』
に設定されています。
出荷時は『OFF』に設定されています。
12Mbps（BPS1,BPS2）＝(OFF,OFF)
出荷時は『0x00』に設定されています。
6Mbps （BPS1,BPS2）＝
12Mbps（BPS1,BPS2）＝(OFF,OFF) (ON,OFF)
出荷時は『下位32bit選択』に設定されています。

6Mbps（BPS1,BPS2）＝(ON,OFF)
常時『OFF』(下位32bit選択)としてください。
BPS：通信速度設定スイッチ
DO：64bitの上位、下位32bitを選択するスイッチ

3Mbps （BPS1,BPS2）＝ (OFF,ON)
3Mbps（BPS1,BPS2）＝(OFF,ON)
DO：64bitの上位、下位32bitを選択するスイッチ
6Mbps （BPS1,BPS2）＝ (ON,OFF)
BPS：通信速度設定スイッチ
DO：64bitの上位、下位32bitを選択するスイッチ
出荷時は『下位32bit選択』に設定されています。
12Mbps（BPS1,BPS2）＝(OFF,OFF) (ON,ON)
設定禁止（BPS1,BPS2）＝
設定禁止（BPS1,BPS2）＝(ON,ON)
常時『OFF』(下位32bit選択)としてください。
LF：ロングフレーム設定スイッチ
常時『OFF』（下位32bit選択）
としてください。
12Mbps（BPS1,BPS2）＝(OFF,OFF)3Mbps （BPS1,BPS2）＝(OFF,ON)
常時『OFF』(下位32bit選択)としてください。
出荷時は『12Mbps』に設定されています。
6Mbps（BPS1,BPS2）＝(ON,OFF)
出荷時は『12Mbps』に設定されています。
HUB使用時に『ON』に設定してください。
出荷時は『下位32bit選択』に設定されています。
出荷時は『下位32bit選択』に設定されています。
6Mbps（BPS1,BPS2）＝ (ON,OFF)
設定禁止（BPS1,BPS2）＝(ON,ON)
出荷時は『下位32bit選択』に設定されています。
通常は『OFF』に設定してください。
LF：ロングフレーム設定スイッチ
3Mbps （BPS1,BPS2）＝ (OFF,ON)
NC：未使用スイッチ
常時『OFF』に設定してください。
3Mbps（BPS1,BPS2）＝(OFF,ON)
NC：
未使用スイッチ
LF：ロングフレーム設定スイッチ
出荷時は『OFF』に設定されています。
出荷時は『12Mbps』に設定されています。
設定禁止（BPS1,BPS2）＝ (ON,ON)
HUB使用時に『ON』に設定してください。
LF：ロングフレーム設定スイッチ
常時『OFF』に設定してください。
HUB使用時に『ON』に設定してください。
設定禁止（BPS1,BPS2）＝(ON,ON)
LF：ロングフレーム設定スイッチ㸷㸬ࡈ౑⏝ୖࡢὀព
通常は『OFF』に設定してください。
出荷時は『12Mbps』に設定されています。
通常は
『OFF』
に設定してください。
HUB使用時に『ON』に設定してください。
出荷時は『12Mbps』に設定されています。
NC：未使用スイッチ
常時『OFF』に設定してください。
出荷時は
『OFF』
に設定されています。
‫ی‬㟁※➃Ꮚ࡟௙ᵝࢆ㉺࠼ࡿ㟁ᅽࢆຍ࠼ࡲࡍ࡜ᨾ㞀ࡋࡓࡾࠊⓎ↮࣭Ⓨⅆ➼ࡢ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ᚲࡎ௙ᵝ࡝࠾
HUB使用時に『ON』に設定してください。
出荷時は『OFF』に設定されています。
通常は『OFF』に設定してください。
ࡾࡢ㟁ᅽࢆຍ࠼࡚ୗࡉ࠸ࠋ
通常は『OFF』に設定してください。
： パワーランプです。
電源ON時に点灯します。
POW（赤）‫ⴠی‬ୗࡉࡏࡓࡾ஘ᭀ࡞ᢅ࠸ࢆࡋ࡞࠸࡛ୗࡉ࠸ࠋ

NC：未使用スイッチ
常時『OFF』に設定してください。
出荷時は『OFF』に設定されています。
NC：未使用スイッチ
常時『OFF』に設定してください。
： 通信モニタ用ランプです。
通信正常時に点灯します。
M（緑）‫ی‬㔠ᒓ∦࡞࡝ࡢᑟ㟁ᛶ≀㉁ࡀᮏయෆ㒊࡟ධࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋᨾ㞀࠾ࡼࡧ஦ᨾࡢཎᅉ࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ

出荷時は『OFF』に設定されています。 
通信異常など通信が正常でない時は消灯します。
通信リトライ発生中は点滅します。
‫⤖୍୓ی‬㟢ࡋࡓሙྜࡣࠊ᏶඲࡟஝ࡃࡲ࡛ᨺ⨨ࡋ࡚࠿ࡽ㏻㟁ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋࡑࡢࡲࡲࡢ≧ែ࡛㏻㟁ࡋࡲࡍ࡜ឤ㟁࡞
LED表示‫ی‬㟁※➃Ꮚ࡟௙ᵝࢆ㉺࠼ࡿ㟁ᅽࢆຍ࠼ࡲࡍ࡜ᨾ㞀ࡋࡓࡾࠊⓎ↮࣭Ⓨⅆ➼ࡢ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ᚲࡎ௙ᵝ࡝࠾DOSAスイッチにて選択した入力局の通信正常時に点灯します。
DN（緑） ： DONAモニタ用ランプです。
࡝ࡢ஦ᨾࡢཎᅉ࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ

Y0〜YF‫⇞ྍی‬ᛶ࢞ࢫࡢ₃ࢀࡿᜍࢀࡢ࠶ࡿሙᡤ࡬ࡢタ⨨ࡣ⾜ࢃ࡞࠸࡛ୗࡉ࠸ࠋ୓୍࢞ࢫࡀ₃ࢀ࡚ࣘࢽࢵࢺࡢ࿘ᅖ࡟⁀ࡿࡾࡢ㟁ᅽࢆຍ࠼࡚ୗࡉ࠸ࠋ （赤）： 出力するI/O信号に対応して点灯します。
： 入力されたI/O信号に対応して点灯します。
X0〜XF
（緑）
࡜Ⓨⅆࡢཎᅉ࡟࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ‫ی‬㟁※➃Ꮚ࡟௙ᵝࢆ㉺࠼ࡿ㟁ᅽࢆຍ࠼ࡲࡍ࡜ᨾ㞀ࡋࡓࡾࠊⓎ↮࣭Ⓨⅆ➼ࡢ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ᚲࡎ௙ᵝ࡝࠾㸷㸬ࡈ౑⏝ୖࡢὀព㸷㸬ࡈ౑⏝ୖࡢὀព
㸷㸬ࡈ౑⏝ୖࡢὀព

‫ⴠی‬ୗࡉࡏࡓࡾ஘ᭀ࡞ᢅ࠸ࢆࡋ࡞࠸࡛ୗࡉ࠸ࠋ
‫ی‬㟁※➃Ꮚ࡟௙ᵝࢆ㉺࠼ࡿ㟁ᅽࢆຍ࠼ࡲࡍ࡜ᨾ㞀ࡋࡓࡾࠊⓎ↮࣭Ⓨⅆ➼ࡢ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ᚲࡎ௙ᵝ࡝࠾‫ی‬ḟࡢࡼ࠺࡞࡜ࡇࢁ࡟タ⨨ࡲࡓࡣಖ⟶ࢆࡋ࡞࠸࡛ୗࡉ࠸ࠋᨾ㞀ࡢཎᅉ࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ
ࡾࡢ㟁ᅽࢆຍ࠼࡚ୗࡉ࠸ࠋ
‫ی‬㔠ᒓ∦࡞࡝ࡢᑟ㟁ᛶ≀㉁ࡀᮏయෆ㒊࡟ධࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋᨾ㞀࠾ࡼࡧ஦ᨾࡢཎᅉ࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ  ࣭௙ᵝ್ࢆ㉺࠼ࡿᗘ࣭‵ᗘ⎔ቃࡢሙᡤࠋ
ࡾࡢ㟁ᅽࢆຍ࠼࡚ୗࡉ࠸ࠋ
‫ⴠی‬ୗࡉࡏࡓࡾ஘ᭀ࡞ᢅ࠸ࢆࡋ࡞࠸࡛ୗࡉ࠸ࠋ࣭Ỉศ㸪Ἔศࡀᙜࡓࡿሙᡤࠋ
‫⤖୍୓ی‬㟢ࡋࡓሙྜࡣࠊ᏶඲࡟஝ࡃࡲ࡛ᨺ⨨ࡋ࡚࠿ࡽ㏻㟁ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋࡑࡢࡲࡲࡢ≧ែ࡛㏻㟁ࡋࡲࡍ࡜ឤ㟁࡞‫ⴠی‬ୗࡉࡏࡓࡾ஘ᭀ࡞ᢅ࠸ࢆࡋ࡞࠸࡛ୗࡉ࠸ࠋ
■ 製品外形図■ YDN-32SU外形図■ YDN-32RU外形図■ YDN-AD2/DA2外形図
Ｉ/Ｏコネクタ

アドレスSW
リセットSW



75

75

75

75

*

9

       
67 12

75

32: 0

32: 0

75

75

/
75
'
%
%

75

5VW

*

9

75

/
75
'
%
%
'26$
'26$
'26$
'26$
'26$
'26$

75

&8QH W
32: 0

*

9



+&

+&

75

75

75

75

9

75

75

75

75

9

*

21Ћ

01

       
67 12

75

*

9

       

67 12
7RKR

5VW&8QH W'1<'163<'153
/
'
%
%
'26$
'26$
'26$
'26$
'26$
'26$

7RKR

5VW

75

<'153       

67 12
7RKR

32: 0

/
'
%
%

75

■ YDN-32RPO/M-Z外形図'1<'163
75

32:

■ YDN-32RP外形図&8QH W+32:■ YDN-32SP外形図

*

21Ћ








01









6$



%36

'1



'26$


CUnetコネクタ&8QH W











+&





+

+&

6$



%36

'1





'26$




機能設 定SW&8QH W

7RKR

5VW&8QH Wฟ㻌ᅗ㻌ᮾ᭸䝔䜽䝜䝻䝆䞊䞞㻌■ YDN-16SRA/16SRB外形図



■ YDN-16SM/SM-P/16RM外形図
㼅㻻㻿㻴㻵㻰㻭➃Ꮚྎ஦ᴗ㒊㻌ฟ㻌ᅗ㻌㻌 㻌 㻌 㻌 㛤Ⓨ䞉タィ㒊㻌ᮾ᭸䝔䜽䝜䝻䝆䞊䞞㻌

&8QH Wฟ㻌ᅗ㻌ᮾ᭸䝔䜽䝜䝻䝆䞊䞞㻌

■ YDN-16SMZ/SMZ-P/16RMZ外形図
㼅㻻㻿㻴㻵㻰㻭➃Ꮚྎ஦ᴗ㒊㻌ฟ㻌ᅗ㻌㻌 㻌 㻌 㻌 㛤Ⓨ䞉タィ㒊㻌ᮾ᭸䝔䜽䝜䝻䝆䞊䞞㻌&8QH W

㼅㻻㻿㻴㻵㻰㻭➃Ꮚྎ஦ᴗ㒊㻌㻌 㻌 㻌 㻌 㛤Ⓨ䞉タィ㒊㻌㼅㻻㻿㻴㻵㻰㻭➃Ꮚྎ஦ᴗ㒊㻌㻌 㻌 㻌 㻌 㛤Ⓨ䞉タィ㒊㻌

&8QH W

2023.12.05■ YDN-16SRA記名板■ YDN-16SM/SM-P記名板

YOSHIDA

2023.12.05&8QH Wෳ⠨࿑㕙■ YDN-16SMZ/SMZ-P/16RMZ印字図
࣭ඹ㏻

࣭ඹ㏻
࣭YDN-16SMZ/SMZ-P

共通■
YDN-16SMZ/SMZ-P
࣭ඹ㏻
࣭YDN-16SMZ/SMZ-P

YOSHIDAෳ⠨࿑㕙࣭YDN-16RMZ■ YDN-16SRB記名板■ YDN-16RM記名板࣭YDN-16SMZ/SMZ-P
࣭YDN-16RMZ■
YDN-16RMZ࣭YDN-16RMZ

https://www.toho.yoshida-elec.com
2023.12.05

京都工場：〒607‑8232 京都市山科区勧修寺福岡町270
YOSHIDATEL（075）
594‑0199 FAX（075）
594‑7946

Toho Technology Corp.
営 業 拠 点 東京：〒101‑0024 東京都千代田区神田和泉町1番9‑2
住友不動産神田和泉町ビル5F
TEL（03）6284‑2740 FAX（03）6284‑2741
近畿：〒607‑8232 京都市山科区勧修寺福岡町270
TEL（075）581‑7275 FAX（075）593‑9447

名古屋：〒492‑8501 愛知県稲沢市下津下町東5‑1
TEL（0587）24‑1230 FAX（0587）24‑1388
2023.12.05
九

YOSHIDA
州：〒802‑0003★記載内容は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

北九州市小倉北区米町1‑1‑1
小倉駅前ひびきビル6階
TEL（093）285‑3936 FAX（050）3512‑4657

製品の詳細（外形図、簡易取説、CAD図）等は
左記URLからバナーの高速リモートIO・YDNシリーズ（製品情報はこちら）をクリックしてください
技術サポートEメール support@toho-tec.co.jp
TEL（075）594‑6408
FAX（075）581‑4196
YDN専用（0587）24-1230
電話受付時間

平日9：00〜17：00
Ver

1.2

202406YDN シリーズ

オムロン社製 B7A リンクターミナルの置換え一覧表
1 既存ケーブルがそのままご利用いただけます。
マスタ不要、ソフト不要、DIP-SW設定のみ

2 16点入力・出力製品を新たにラインナップ化しました。
16点入力仕様 ⇒ ＋、ー端子構成
16点出力仕様 ⇒ ＋端子構成、エラー出力端子あり

置換え

3 伝送遅延時間が選択できます。

標準19.2ｍｓ⇒ 3Mbps設定（9.5ｍｓ）：200ｍ
高速3ms⇒12Mbps設定（2.4ｍｓ）：30ｍ
但し、ツイストペアシールドケーブル時は100ｍ

4 通信異常発生時の出力処理が選択できます。
HOLD⇒DIP-SWLOAD OFF ⇒DIP-SW

C をOFF
C をON

それぞれ1：1通信ができます
設定例）ST:0
ST:1,DOSA:0

5 PLCコネクタタイプも品揃えしております。
6 DIP-SW設定

ST：0〜63、重複不可。
1：1の時、ST：0と1でOK
DOSA：受信側DOSAに送信側STを設定して送受信のペア設定
BPS：速度設定（3M,6M,12Mbps) CL：LOAD OFF H/L：IO16〜31/IO0〜15の出力切替■ ご注意事項❶YDNシリーズはB7Aリンクターミナルの互換品ではございません。
⇒送信側、受信側セットで更新してください。

❷送信側から受信側へ電源供給する場合は、信号線2本＋電源線2本の計4本必要です。
送信側と受信側の双方で電源供給する場合は、信号線のみ2本必要です。
※実際の置換えは、技術資料等で機能・性能・形状等の違いをご確認した上でご使用ください。

■ 置換え推奨機種一覧表
生産終了商品

種類

I/O

16点

入力
(送信)

置換え製品

対向製品

備

考

B7A-T6A1,T6A6
B7A-T6B1,T6B6
B7AS-T6B1,T6B6
B7A-T6C1,T6C6
B7AS-T3BS

YDN-16SM/YDN-16SMZ

YDN-16RM/YDN-16RM-Z

NPN入力、DIP-SW設定(速度)YDN-16SM-P/YDN-16SMZ-P
YDN-32SM

YDN-16RMZ-P(開発検討中)
YDN-32RM-P

PNP入力、DIP-SW設定(速度）

32点

入力

YDN-32SM

YDN-32RM

NPN入力、DIP-SW設定(速度)

16点

出力
(受信)

YDN-16RM/YDN-16RMZ

YDN-16SM/YDN-16SMZ

NPN出力
DIP-SW設定(速度、LOAD OFF)

16点

出力
(受信)

YDN-16RM/YDN-16RMZ

YDN-16SM/YDN-16SMZ

NPN出力、0.5A/点、4A/コモン
DIP-SW設定(速度、LOAD OFF)

B7A-R6F11,R6F16
B7A-R6F31,R6F36

16点

出力
(受信)

YDN-32RM-P
YDN-16RMZ-P(開発検討中)

YDN-32SM
YDN-16SM-P/YDN-16SMZ-P

PNP出力
DIP-SW設定(速度、LOAD OFF)

B7A-R6G11,R6G16
B7A-R6G31,R6G36

16点

出力
(受信)

YDN-32RM-P
YDN-16RMZ-P(開発検討中)

YDN-32SM
YDN-16SM-P/YDN-16SMZ-P

PNP出力、0.5A/点、3A/コモン
DIP-SW設定(速度、LOAD OFF)

入力

YDN-16SM/YDN-16SMZ

YDN-16RM/YDN-16RMZ

NPN入力、DIP-SW設定(速度)出力

YDN-16RM/YDN-16RMZ

YDN-16SM/YDN-16SMZ

NPN出力、DIP-SW設定(速度)YDN-16SRA

YDN-16SRBNPN入出力DIP-SW設定(速度、LOAD OFF)

B7A-R6B11,R6B16
B7A-R6B31,R6B36
B7AS-R6B11,R6B16
B7AS-R6B31,R6B36
B7A-R6C11,R6C16
B7A-R6C31,R6C36

B7A-T10S1,T10S3
B7A-R10SC01
B7AM-6BS

10点
16点

入出力

B7AM-8B11,8B16
B7AM-8B31,8B36
B7AM-8F31

8点

入出力
PNP仕様の入出力の為、推奨置換え製品がございせん

注1）YDN-16SM/SMZ及びYDN-16RM/RMZは、2024年9月より順次出荷となります。ご注文は2024年6月末より承ります。
注2）YDN-16SMZ/RMZの末尾Z仕様は差込端子台仕様であり、末尾にZなしはネジ端子台仕様となります。

■ 置換え推奨機種一覧表
生産終了商品種類

B7A-T6E3,T6E8
16点

B7A-R6A13,R6A18
B7A-R6A33,R6A38
B7A-T3E3,T3E8

I/O

置換え製品

入力
(送信)

YTH-0246-Iケーブル＋
YDN-32RP-TOHY-Z

YDN-16SM/YDN-16SMZ

出力
(受信)

YTH-0246-Oケーブル＋
YDN-32SP-TOHY-Z

YDN-16RM/YDN-16RMZ

入力
(送信)

32点
B7A-T3E3-M,T3E8-M
B7A-R3A13
B7A-R3A18

出力
(受信)

32点

B7A-R3A13-M
B7A-R3A18-M
B7A-R3A33
B7A-R3A38

出力
(受信)

32点

B7A-R33-M
B7A-R3A38-M

YDN-32SP-TOHY-Z
YDN-32SP-MF-Z

対向製品

YDN-32RM
YDN-16RM/16RMZ×2台

備考

CJ1W-MD231直結仕様
16点入力、出力をセット使用
DIP-SW設定(速度、LOAD OFF)
PLC直結
（オムロン）
差込端子、DIP-SW設定(速度、H/L)
PLC直結
（三菱）
差込端子、DIP-SW設定(速度、H/L)

YDN-32RP-TOHY-Z
YDN-32RPO-Z

YDN-32SM
YDN-16SM/YDN-16SMZ×2台

PLC直結（オムロン）
差込端子、DIP-SW設定(速度)YDN-32RP-MF-Z
YDN-32RPM-Z

YDN-32SM
YDN-16SM/YDN-16SMZ×2台

PLC直結（三菱）
差込端子、DIP-SW設定(速度)YDN-32RP-TOHY-Z
YDN-32RPO-Z

YDN-32SM
YDN-16SM/YDN-16SMZ×2台

PLC直結(オムロン)、差込端子
DIP-SW設定(速度、LOAD OFF)YDN-32RP-MF-Z
YDN-32RPM-Z

YDN-32SM
YDN-16SM/YDN-16SMZ×2台

PLC直結(三菱)、差込端子
DIP-SW設定(速度、LOAD OFF）

注3）YDN-32RPO/M-Zは通信LSIを2個搭載している事からYDN-16SM/SMZ×2台との接続が可能です。
注4）YDN-32RPO/M-Zは、2024年9月より順次出荷となります。ご注文は2024年6月末より承ります。

生産終了商品CJ1W-B7A04

種類

I/O

置換え製品

64点

出力

CJ1W-OD261+YDN-32SP-TOHY-Z(DIP-SW設定：速度)×2台

CJ1W-B7A14

64点

入力

CJ1W-ID261+YDN-32RP-TOHY-Z(DIP-SW設定：速度)×2台

CJ1W-B7A22

64点

入出力

CJ1W-MD261+YDN-32SP-TOHY-Z+YDN-32RP-TOHY-Z(DIP-SW設定：速度)

CS1W-B7A02

32点

出力

CJ1W-OD231+YDN-32SP-TOHY-Z(DIP-SW設定：速度)

CS1W-B7A12

32点

入力

CJ1W-ID231+YDN-32RP-TOHY-Z(DIP-SW設定：速度、LOAD OFF)

CS1W-B7A21

32点

入出力

CJ1W-MD231+YDN-32SP-TOHY-Z+YDN-32RP-TOHY-Z(DIP-SW設定：速度、LOAD OFF)+YTH-0246ケーブル×2本

CS1W-B7A22

64点

入出力

CJ1W-MD261+YDN-32SP-TOHY-Z+YDN-32RP-TOHY-Z(DIP-SW設定：速度、LOAD OFF)

G70D-R6M11-B7A DC24V

16点

出力

YDN-32RU-Z+PXGR16-V6-D02OP×2台+YTH0239ケーブル

G70D-R6M31-B7A DC24V

16点

出力

YDN-32RU-ZC+PXGR16-V6-D02OP×2台+YTH0239ケーブル

G70D-R6R11-B7A DC24V

16点

出力

YDN-32RU-Z+PXGR16-V6-D02OP×2台+YTH0239ケーブル

出力

YDN-32RU-ZC+PXGR16-V6-D02OP×2台+YTH0239ケーブル

G70D-R6R31-B7A DC24V

16点

B7AP-S1

固定ユニットRGPE-3005-V1215N/P（B＆PLUS製）+YDN-16SM/SMZ---YDN-16RM/RMZ固定側）

B7AP-M1

移動ユニットRGPT-3005-V1215（B＆PLUS製）：センサー間はワイヤード配線

生産終了商品

種

類

置換え製品

B7A-T6D2,D7,T3D7-T
B7A-T6D7-D,T6D7-T
B7A-R6A52,R6A52-A
B7A-R6A57,R6A57-D

モジュール

カスタム対応等について個別対応させて頂きます。
是非、ご相談ください

B7A-T10M2,R10MC
B7AM-T6D7-T

推奨置換え製品がございません

B7AS-T6D2
B7AC-T10A1
B7AC-T10A1-A/-B
B7AH-T6D3,T6D8
B7AH-R6D53,R6D58

Mコネクタ

推奨置換え製品がございません

HIC

推奨置換え製品がございません

製品の詳細（外形図、簡易取説、CAD図、YDNシリーズへの置換え事例等）については下記URLからバナーの高速リモートIO YDNシリーズ（製品情報はこちら）をクリックしてください。

エレクトロニクス事業本部 コンポーネント事業部 https://www.toho.yoshida-elec.com
東 京
名古屋
近 畿
九 州
インターフェイス京都工場
営業 拠 点〒101‑0024 東京都千代田区神田和泉町1番9‑2 住友不動産神田和泉町ビル5階 TEL（03）6284‑2740〒492‑8501 愛知県稲沢市下津下町東5‑1 TEL（0587）24‑1230〒607‑8232 京都府京都市山科区勧修寺福岡町270 TEL（075）594-0199〒812‑0013 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目11番5号 アサコ博多ビル5階 TEL（092）471-1086〒607‑8232 京都府京都市山科区勧修寺福岡町270 TEL（075）594‑0199

技術サポートはコチラまで
Eメール support@toho-tec.co.jp
TEL（075）594‑6408※受付：平日9：00〜17：00※記載内容は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

Ver0.1 2024.06