導入
事例

消火の現場が、スプリネックスの威力を実証する。
パッケージ型自動消火設備Ⅰ型【緩和型】

作動のスピード、消火後の素早い復旧が消火事例により証明されています。
平成6年3月、北海道A病院の病棟廊下に放置してあった車椅子の毛布から出火、火は消火例1

一瞬のうちに天井近くまで達したが、すぐに感知器が作動し、スプリネックス本体が作動、瞬時に消火しました。原因はタバコの不始末、被害は車椅子1台と壁及び廊下が多少濡れた程度で、あと数分消火が遅れたら壁から天井へと延焼し、煙の充満で大混乱となるところでした。当日、入院患者さんも動揺することなく、業務も支障なく平常通り行われました。

スプリネックス ミドル
FSSM013M●病院関係者の話
一瞬のうちに消火したのには驚いた。周囲に延焼する前に消し止めたこと、薬剤の後始末にウエスやモップで拭き取る程度で後かたづけにも時間が掛からず、業務に支障なかった。大事に至らず本当に良かった。

平成8年9月、千葉県B病院事務所内のカルテ整理棚から出火、当日は病院が休みで火消火例2

災報知器に気がついた当直の医院長が駆けつけたときには、既にスプリネックスが作動し、火は完全に鎮火していました。原因は放火によるものとみられていますが、感知が早多くの設置実績を誇るスプリネックスを小型化
小規模施設で高い効果を発揮く、素早く消火したため損害はカルテ整理棚及びカルテの一部焼失とコンピューターに薬剤がかかっただけと軽微ですみました。又、水損も少なく後始末も簡単に済み翌朝からの業務も平常通り行われました。
●病院関係者の話
病院はカルテが財産で、これを失うことは病院が倒産するに等しく、もしスプリンクラーを設置していたら、焼失を免れたとしても水損で甚大な被害を被ったことが想像でき、スプリネックスを設置したことは正解であったと思う。

昭和63年に設置開始以降、平成6年から平成28年現在に至るまでに19件の出火に依る作動事例が報告されていますが、全てに於いて消火を致しております。早期に消火する事により人的被害はゼロです。建物に対する損傷も軽微にとどまっております。

ますます多用途に展開が拡大。
右記のような設置実績を誇る「スプリネックス」は、スプリンクラー設備を設置しなければならない防火対象物に対し「総務省令第92号及び消防庁告示13号」を適用して設置するケースがさらに増加。これまでの設置実績は、社会福祉施設、旅館、ホテル、ペンションから、スーパー、各種学校、研修所、図書館、飲食店、多用途テナントビル、さらに神社や文化財まで幅広く、今後はさらに多用途の展開が見込めます。

スプリネックス設置実績
設置年月

病院

社会福祉施設

ストアー

共同住宅

一般

合計

H28.3.迄

663

1,017

115

778

145

2,718件パッケージ型消火設備Ⅰ型の設置基準

オプション

より消火を確実にするためにスーパーボックス
パッケージ型消火設備Ⅰ型 SBW80Ⅱ型

防火対象物
設 置 方 法

第三種浸潤剤等入り80L●補助散水栓設備の代わりにも威力を発揮!

ホ

性能規定の導入による告示化により、パッケージ型自動消火設備Ⅰ型「スプリネックス」を設置する防火対象のなかに、補助散水栓設備に代わる設備としてパッケージ型消火設備の設置が認められました。

ー耐 火 建 築 物

SBW80Ⅱ

6階以下で延べ面積3,000㎡以下

耐火建築物以外

3階以下で延べ面積2,000㎡以下

水離20m以下

防護面積（階ごと）

850㎡以下

ス

25.5m

平距

長さ※補助散水栓設備の代替として使用する場合は設置基準別途●屋内消火栓設備の代わりにも使用可能!

右表の通り、新たに屋内消火設備に代わる設備としてパッケージ型消火設備の設置が認められました。

※掲載商品は予告なく仕様・価格その他を変更する場合がありますのでご了承ください。

認定合格品（PG-029号）

パッケージ型自動消火設備Ⅰ型【緩和型】※本カタログの写真は印刷のため実際の色とは多少異なります。●認定合格品

スプリネックス ミドル FSSM013M

ご用命はスプリネックス ミドルのPOINT

1 素早い感知で初期消火

本 社：〒105-0014 東京都港区芝2-5-6 芝256スクエアビル8階

http://www.moritamiyata.com

2 簡単設置、省スペース
TP046̲1704

3

小規模施設への設置に対応

人と建物に配慮した消火薬剤がもたらす
安全で効率的な消火の可能性スプリンクラー設備や自動消火設備の種類
スプリンクラー設備や自動消火設備については、施設の面積に応じて設置できるものが規定されています。

設置面積イメージがそれぞれのおすすめ設置面積範囲です。

スプリンクラー設備

スプリンクラー設備と同等以上の防火安全性能を、建物や人に負担をかけずに実現。

スプリネックス

薬剤をコンパクトにパッケージしたシステムだから、導入しやすく維持管理が簡単。

パッケージ型自動消火設備Ⅰ型

万一の際も被害の拡大を防ぐ、消火システムです。
特定施設水道連結型スプリンクラー設備

スプリネックス ミドルの3つの特長
スプリネックス

1

パッケージ型自動消火設備Ⅰ型【緩和型】

放 射による二 次 災 害が少なく安 心 。
大量の水ではなく、わずか108リットルの少量の消火薬剤を使用するので、スプリネックス ミドル

放射により室内が水びたしになる二次災害の心配が少なく安心です。

2※基準面積：延べ面積から総務省令で定める部分の面積を除いた面積※基準面積の概念が適用される防火対象物
消防法施行令別表第一、六項イ（1）、（2）、ロ（1）〜（5）スプリンクラー設備の設置を必要とする病院、有床診療所、社会福祉施設、盲聾学校、養護学校など

パッケージ型自動消火設備Ⅰ型【緩和型】

省スペース。

(

スプリネックス ミニ

パッケージ型自動消火設備Ⅱ型

大規模な消火用貯水槽を設置する必要がなく、配管径も34mmとスリム。

)※平成27年3月1日より、「延べ面積」から「基準面積」に改正※建物は新築・増改築・既設を問いません。
（平成16年5月31日付け総務省令第92号及び消防庁告示第13号）

施設の状況に左右されない省スペースを実現します。

30㎡

設 置 工 事・維 持 管 理が簡 単 。

130㎡

275㎡

小規模施設

3,000㎡
基準面積1,000㎡※

10,000㎡

延べ面積

大規模施設

大掛かりな設置工事の必要がなく、天井点検口があれば短時間で設置可能。
維持管理も簡単です。

〈スプリネックスシリーズ〉

スプリネックス

スプリネックス ミドル
FSSM013M型

CPW13044/CPW13092/CPW13161

大掛かりなスプリンクラー設備に代わる消火設備として、マンションや病院といった大規模な施設への設置に最適。

1台で390㎡までの範囲をカバーできる消火設備です。130〜275㎡の小規模福祉施設への設置がおすすめです。

部屋ごとに設置する小型ユニットなので、130㎡未満の小規模な施設への設置に最適。特にビルや共同住宅の一角で運営するような福祉施設への導入におすすめです。

FSSM500Ⅳ型

イメージ

1

スプリネックス ミニ2

スプリンクラー設備と同等以上の防火安全性能を生む、高性能消火ユニット。

スプリンクラー 設 備が必 要とされる施 設において、スプリンクラー 設 備と同 等 以 上 の防 火 安 全 性 能をもつ「スプリネックス ミドル」。
3 6 5日2 4 時 間 、初 期 消 火をより安 全に行う高 機 能パッケージが、万 一 の 際に皆さまを守ります。

スプリネックス ミドルと特定施設水道連結型スプリンクラー設備の特徴の比較
1.消火性能の高さ
スプリネックスミドル

スプリネックス ミドル消火システム

消火性能

水の4倍の消火性能で、優れた非再燃性!

特定施設水道連結型
スプリンクラー設備※第三種浸潤剤等入り水使用。

放出口

選択弁 分岐管

4倍の感知器大量の水で消火。

4倍。冷却効果・浸透性・再燃防止効果にも優れ、2.感知方式の異なる2種類の感知器の一方が火方の感知器が作動して初めて、火災発生現場の20分。600L以上の水を放水する系統が作動し、選択弁が開き、1系統の放出口ため、水損被害が大きくなります。

スプリンクラー設備に代わる同等以上の消火性能

囲を消火し、最大警戒区域面積は390㎡です。
災を感知するとブザーで火災を知らせ、もう一大 量 の 水で抑 制 。放 水 時 間は約

消火薬剤は、型式基準に適合し消火性能は水の1.スプリネックス ミドルは、1台で13㎡の防護範から108Lの消火薬剤を放射して確実に消火を条件とする厳しい認定試験に合格しています。

し、再燃を防ぎます。
3.メイン配管は消火薬剤容器から最遠端の防護区域まで、60m以内となっております。

3.感知スピードの速さ

2.消火薬剤の安全性
スプリネックスミドル

消火薬剤はpH6.5の中性で刺激が極めて少なく安心 !

スプリネックスミドル

感知・消火のスピードが速い !

皮膚にかかったり目に入っても刺激や影響が極めて少ない中性の消火薬

自動火災報知設備用感知器の使用で火災の剤を使用しています。消火薬剤の経年変化も極めて安定しています。

感知スピードが速く、火災場所で1系統の放感知スピードが速い●スプリネックス ミドルの作動フロー図1

本体ユニット2 放出口（ノズルカバー型・ø150）

火災発生

出口が一斉に消火薬剤を放射。初期火災の2種類の感知器間に完全消火を行います。

pH6.5の中性

酸性

アルカリ性

pH1

pH7

特定施設水道連結型
スプリンクラー設備

pH14

放出口
（化粧カバー型・ø65）

放水開始にやや時間がかかる。

●表示灯「火災」
点滅●本体扉 監視灯点滅

加熱すると開放・放水する感熱分解機構を備え
特定施設水道連結型
スプリンクラー設備

温度 上昇 ●移報端子出力 監視用受信機表示

た閉鎖型ヘッドのため、常時止水。感熱部分を消火は水で行うため無害。

分解するのに時間がかかるため放水開始が遅くなります。

ただし配管内での経年変化により赤サビや腐敗が生じます※。※湿式の場合

感知器1作動3

選択弁●受信盤 ブザー鳴動

4 分岐管

感知器2作動●表示灯「火災」
点灯に切り替わる

4.作動の信頼性・正確性
スプリネックス
ミドル

2種類の感知器

誤放射の発生率は低い !

5.設置条件の柔軟性
スプリネックス
ミドル
108

地震に強く、凍結の心配がない !

●火災区画へ通じる選択弁開放●加圧ガス起動 薬剤貯蔵容器加圧

凍結の●消火薬剤が配管へ流れる心配がない

感知方式の異なる2つの感知器両方が火災を消火薬剤は本体に貯蔵され配管部分は常に空の状態なので、腐食や地震感知して初めて本体が作動するシステムなのによる液漏れ・凍結の心配がありません。

で、誤 放 射 の 発 生 率が極めて低くなります。

5

定温式
スポット型感知器

6差動式
スポット型感知器

消火設備作動消火薬剤放射感知器の一方が感知した際にはブザー、移報●出火区画の複数の放出口から信号で火災発生を知らせます。

一斉放射（薬剤量108L）

特定施設水道連結型
スプリンクラー設備

誤放射の発生率は低い。

特定施設水道連結型
スプリンクラー設備

水道・外部電源を利用しているため、断水・停電・凍結（※）の際は作動しない。

●消火設備作動から放射開始まで30秒以内●放射時間約60秒
消火

ヘッドの感熱部分を火災の熱が溶かすまで時間がかかり、火災感知の鈍さがある一方、誤放射の発生率は低くなります。

3※湿式の場合4

設備配置図スプリネックス系統図

設備配置図

FSSM013M型
ベランダ

代表例

SGP25AまたはSUS25Su（本体〜分岐管の最大長さ60m）

メイン選択弁廊下

末端弁（プラグ付）

個別選択弁

感知器：警報線（AE0.9）
選択弁：耐熱線（HP0.9）

Yスト

分岐管
銅管中継盤

❶
●

感知器中継盤

❷
●

天井
放出口

火災感知器1

火災感知器2【配管天井裏布設例】
移報信号線

AC100V
分電盤（専用電源） GND

AC100V【露出配管例】

1つの防護区画は13㎡以内で構成されます。
放出口および分岐管には4個型と9個型があり、防護区画の形状等に適したものが選定されます。

作動部

感知・消火フロー区画●
第1報区画●
第2報区画●
放射開始

火災発生
区画●
第1報

中継盤
信号遮断区画●第2報

非常電源
7.2Ah/10HR

受信機（監視盤）
受信盤
火災警戒区域表示（最大30系統）

ストップバルブ
（常時開）

防番

護面
種号

PGA-014号

別パッケージ型自動消火設備Ⅰ型

積13㎡（1系統当り）

別

第三種浸潤剤等入り水（品評剤第28〜1号）

窒素開放装置

消薬

窒素ボンベ
（10L）

薬

消火薬剤
貯蔵容器
（薬剤量108L）

使 用 温 度 範 囲

0℃〜＋40℃

放約60秒

接銅本体ユニット

その際、広い居室に設置した場合でも火災が発生した部分に有効に消火剤が放射できるよう、火災の発生場所以外の放出口からは消火剤が放射されないように措置すること。

定種

1,000㎡未満の施設については避難時間が短いこと等を考慮して改正前基準を緩和し、隣接する居室等であっても1つのユニットで対応可（=同一ユニットの共有可）とする。

認●本体ユニットには最大30系統の受信盤と薬剤貯蔵容器が内蔵されています。

火剤

対 応 品 番剤

容射
続管時量間WPD
108L

放出口4 個φ12mm（最長6m）

放出口9 個φ10mm（最長8m）

感知器( A N D 回 路 )検出方式の異なる2つの感知器（国家検定合格品）

格 納 箱 サイズ（ m m ）H2,000×W720×D560

総量約370㎏

受 信 盤 ユ ニ ット

30系統付

電源

AC100V 2A（非常電源内蔵）

特長受注

質（措置例）中継盤等により、区画●❶から消火剤が放射されたときは区画●❷からは放射されないようにする。

隣接する警戒区域の設置方法

廊下0.9m以上ステンレス鋼管用プレス式継手「SUS プレス」も選択可能に。
隣接する警戒区域が壁、床、天井、戸等で区画されていない場合は、境界部分を0.9m以上重複させて設定すること。

0.9m以上スプリネックス ミドルは、施工が簡単で安全性に優れ、リサイクルも容易に行えるステンレス鋼管用プレス式継手「SUS プレス」に対応しています。
専門締付け金具による施工で簡単に設置が可能なうえ、使用する薄肉ステンレス鋼管や1 施工が簡単で工期も短い 「SUS プレス」は軽量で作業負荷が軽く、その分工期の短縮が図れます。
2 安 全・衛 生 的

ねじ切りやロウ付けの必要がなく、また火気を使用しないので安全かつ衛生的に配管作業が行えます。また配管のリフォームにも適しています。
薄肉ステンレス鋼管および「SUS プレス」からなる配管系は、単一素材でできているので、3 リサイクルに適する リサイクルが容易です。
5※消防法施行令消防予第48号(平成28年2月23日)

6