消火設備等の取り扱い要領

入間東部地区事務組合消防本部予防課

消火設備等の資料作成にあたって

消防用設備等は火災から命を守るために、消防法に基づき建物に設置されているものです。
しかしながら、これらの消防用設備等の正しい使用方法を理解していないと、万が一の時に使用することができません。
過去の火災事例からも、消火器や屋内消火栓設備などの消火設備の使用方法がわからず、初期消火に失敗し火災による被害が拡大してまったというよ
うな事案も多く見受けられます。
火災の発生は未然に防ぐことが重要ですが、万が一火災が発生した場合には被害を最小限に抑えられるように、日頃からの訓練を通じて取扱方法を体得しておくことや消防用設備等の維持管理が大切です。
そこで、簡素ではありますが、消防用設備等のうち消火設備の構造・機能及び取扱方法の資料を作成いたしましたので、事業所等においてご活用いただ
けたら幸いです。

※本資料で紹介している消火設備等は一般的なものになります。
メーカー、年代によって一部操作手順が異なる場合がありますので、ご注意ください。

２０２１年１１月

消火設備の取り扱い要領消火器について（Ｐ１～Ｐ２）
消火器の基礎知識
消火器の種類
消火器の構造と仕組み
粉末１０型消火器の性能
消火器の取扱い要領
火災発生時の対応

屋内消火栓設備について（Ｐ３～Ｐ４）
屋内消火栓設備の代表的な系統・種類
１号消火栓の特徴
１号消火栓の操作方法
易操作性１号消火栓の特徴
易操作性１号消火栓の操作方法

動力消防ポンプについて（Ｐ５）
動力消防ポンプ
操作方法

スプリンクラー設備について（Ｐ６）スプリンクラー設備
スプリンクラー設備系統
補助散水栓

目次

この取り扱い要領では、代表的な粉末消火器について説明します。

消火器の基礎知識
火災の種類

消火器の構造と仕組み

火災は燃える物質によって３つの種類に分類される。
加圧式消火器は、容器内に粉末薬剤と加圧用ガス容器が内蔵されている。安全栓を抜いてレバーを握る事で、容器内に内蔵されているガス容器に穴をあけ、ガス圧によって中身の粉末薬剤を全て放射する仕組みになっている。

【加圧式】

【蓄圧式】
安全栓】

レバーホース

加圧用ガス容器

圧力ゲージ
窒素ガス

普通火災
（木材、紙、繊維類等の火災）

ガス導入管

電気火災

油火災

（灯油・ガソリン・てんぷら油等の火災）（配電盤、変圧器・電気配線等の火災）

粉末薬剤
ノズル

これら全ての初期火災に対応しているのが、粉末消火器と強化液消火器である。

サイホン管

蓄圧式消火器は、容器内に粉末薬剤と窒素ガスが充填されており、安全栓を抜いてレバーを握ると、ガス圧によって粉末薬剤が放射される仕組みになっている。加圧式消火器との大きな消火薬剤の種類違いは、安全栓を抜き、レバーを握り、粉末薬剤を放射させても、レバーから手を離せば放射は止まる仕組みになっている。

消火薬剤は大きく分けると３種類に分類される。
水・泡系消火器

ガス系消火器

粉末系消火器粉末１０型消火器の性能
重量は約３～４ｋｇ
放射距離は約３～６ｍ
放射時間は約１４～１５秒※

二酸化炭素消火器は、人体に影響があるので小部屋や地下街等では使用できませんので注意しましょう。

１

火災を発見したら、まずは、周囲に火事を知らせる。

①黄色の安全栓（ピン）を引き抜く。

②ホース先端を持ってホースを外し、①

１１９番通報する。

②

消火器を火元３～６ｍ手前まで持っていく。

③

黄色の安全栓（ピン）を引き抜く。

④

ホース先端を持ち、ホースを外し、前方（火元）に向ける。

⑤

レバーをしっかり握り、消火薬剤を放射させる。

⑥

手前からほうきで掃くようにホースを操作して、安全に消火できる距ホースを前方に向ける。

離まで進む。
ポイント

・必ず逃げ道を確保した上で初期消火にあたる。
③レバーをしっかり握る。

④手前からほうきで掃くようにホースを操・火が身長以上の高さあるいは、天井まで上がっていたら避難する。また、身の危険を感じる場合は速やかに避難する。

作して、安全に消火できる距離まで進む。

・粉末消火器はあくまで初期消火のみに対応している。
・加圧式消火器は容器が腐食等していると使用した際に容器が破損し怪我をする可能性があるため日頃から点検しましょう。

この一連の流れをで覚えよう。

２

屋内消火栓設備の代表的な系統

補助水槽（充水槽）

水源（地下貯水槽及び高架水槽）①

消火栓 BOX

ポンプ配線

配管
配管

消火栓 BOX

ホース
ノズル

自動火災報知設備受信機

扉を開けてホースを延ばし、消火に向かう者とポンプ起動押ボタンを押してバルブを開ける者に分かれて行う。

３階

②
２階

ホースを延ばす者は、ノズル及びホースをホース架から外し、ノズルを持ち、ホースは床面に置いて延長するか、ノズル及びホースの束を持って延長する。

自動火災報知設備受信機

非常電源等

１階により構成される。

屋内消火栓の種類

ポンプ

制御盤

・１号消火栓・易操作性１号消火栓
水・２号消火栓

貯水槽

この取り扱い要領では、１号消火栓と易操作性１号消火栓について説明します。
１号消火栓の特徴
２名以上で操作するもの。
１号消火栓の場合、消火栓 BOX を開くと 40 ㎜ホースが縦に折りたたまれて収納されている。
表示灯

操作方法のシール

消火栓開閉弁

地区音響装置（扉の外側か内側に貼られています。）

ポンプ起動押ボタン兼ポイント

自動火災報知設備発信機

・ポンプ起動ボタンを押さないとポンプが起動せず水の圧力が上がりません。

ホース架
ノズル

・ホースが折れていると水の圧力が下がるため、できるだけ直線的に屈折部がないように延ばす。

40 ㎜ホース

・水の量と圧力を確保するため、確実にバルブを全開放する。

（15ｍ×2 本）・扉の前に物を置かない等、日頃から維持管理に注意しましょう。

消火栓 BOX 外観、収納状況

３

易操作性１号消火栓の特徴
１人で操作が可能。
①※扉に表示マークが付いています。

消火栓 BOX の扉を開けて、消火栓開閉弁を開放しポンプを起動させる。
※

消火栓開閉弁を開放すると、自動でポンプが起動します。
消火栓開閉弁を開放
扉開放

表示マーク
（２号消火栓・補助散水栓も付いています。）

易操作性１号消火栓は、消火栓 BOX を開くと保形ホースが収納されています。
表示灯

自動火災報知設備の発信機②

ホースを持ち出火箇所へ行き、出火箇所についたら、ノズルバルブを開き放水する。

保形ホース延長

消火栓開閉弁

ストッパー

ノズルバルブ開放

保形ホース 30ｍ
バルブ付きノズルポイント

・水の量と圧力を確保するため、確実に消火栓開閉弁を全開放する。
消火栓 BOX 外観、収納状況

・保形ホースを延長してから、ノズルバルブを全開放する。
４

エンジン搭載の消防用ポンプで防火水槽などの水源を使用して消火する設備。
代表的なポンプの設置方法には以下の３種類がある。

➀放水バルブハンドルを「閉」にして自動吸水スイッチを「ＯＮ」にする。
➁スロットルダイヤルを「始動」（最低速）の位置にする。

・ポンプ本体を地面に設置して使用する場合。

➂メインスイッチを「始動」の位置まで回して、スタータモータ始動する。
➃スロットルダイヤルを吸水位置にする。

・搬送可能な台車に載せて使用する場合。
・車両に積載し消防ポンプ自動車として使用する場合。

➄真空ポンプが自動で作動し、吸水完了後自動停止する。
➅スロットルダイヤルを低圧側に戻す。
※

吐出口にホースを接続し管そう付ホースが延長できているのを確認してから放水弁を開放する。

本体圧ゲージ
放水バルブハンドル

吸水圧ゲージ

吐出口

メインスイッチ➆スロットルダイヤルで圧力を調整する。

スロットルダイヤル

管そう自動吸水スイッチ
吸水口

手動吸水レバー

ホース給油口

燃料タンク

動力消防ポンプ吸管防火水槽※ポンプ本体を地面に設置して使用する場合

ポイント

・ポンプ操作及びホース延長等の手順が多いので、反復訓練が必要です。
・定期的にエンジンを始動させ、いつでもエンジン始動できるようにする。

５

天井面についている放水部分（スプリンクラーヘッド）から火災時に水が放水されて消火する設備。
補助高架水槽スプリンクラー設備に併設されるもので、スプリンクラーヘッド未警戒部分を有効に補完するためのものである。

スプリンクラー設備の代表的な系統
スプリンクラーヘッド

水源・加圧送水装置（ポンプ）
流水検知装置（アラーム弁）

補助散水栓の特徴
1 人で操作が可能で易操作性１号消火栓と同様で、散水栓開閉弁を開くと補助散水栓自動でポンプが起動します。

スプリンクラーヘッド

表示灯

配管

散水栓開閉弁補助散水栓
自動火災報知設備受信機

自動火災報知設備
受信機

スプリンクラー送水口

非常電源等により構成される。

呼水槽

圧力タンク

制御盤

ポンプ

バルブ付き
ノズル

貯水槽

ポイント

保形ホース・間仕切り等の設置及び物品等の積み上げにより、放水ヘッドの散水障害に注意する。

ホース
ストッパー

・放水ヘッドに物品等を接触させないよう注意する。
補助散水栓 BOX 外観、収納状況（衝撃による誤作動注意）
ポイント

・水の量と圧力を確保するため、確実に散水栓開閉弁を全開放する。
・保形ホースを延長してから、ノズルバルブを全開放する。

６