vol.

71

本に書かれているようで書かれていない、日常のふとした疑問におこたえします

Dec2016構造計算の外注化のススメ！！①
なぜ、構造計算が必要？
〜構造計算を内製化するか、外注化するか。その違いについて〜知っていないとこんなに危険（@_@）

耐震性能への関心とよっても結果は異なります。同じ基準質疑が出ます。内容は建物によっても、必要性が高まる昨に基いて作成したソフトであっても、さらに審査機関によっても異なりま

今、許容応力度計算によプログラムの方針や構成が異なれば、す。その対応にどれだけの作業と時間る構造計算は木造 3 階計算結果は異なります。

がかかるでしょうか。これも、知識と建てだけではなく、2 階どのソフトを選べば良いのか ? 実は経験の差が対応力の差になるでしょう。

建てにも採用されことが増えているよ

ソフトには、建物の形状や仕様によっ社内で構造計算書を作成し、長期優うです。需要が増えるにつれ、構造計て向き不向きがあります。建物の図面

良住宅の申請に添付し、審査機関から算ソフトは、より簡単に入力できるよを見て、どのソフトが最適か判断でき出た質疑に対して、何度も回答チャレ

うに開発が進み、「構造に長けていなる人がいて、かつソフトを複数持ってンジしても駄目でお手上げになったくても、ある程度の建築知識さえあれいないと、希望プランにより近付けら時、どうすればよいか？専門の構造計

ば構造計算書が出力できる」と言ってれ、審査機関からの質疑が少ない構造算事務所に相談することもよいでしょも過言ではないと思います。住宅会社

計算書は作られないことになります。

う。ただし、対応してくれるとしても、や工務店では設計費を抑えるために、社内で計算して結果がＮＧになってその構造計算書の内容を把握すること

外注をせず社内で構造計算をしているも、それが唯一の答でないことを理解から始めるので、時間も費用もかかるところも少なくありません。

し、専門の構造計算事務所に相談することと思われます。日ごろから相談でことがよいでしょう。

きる構造計算事務所を作っておくこと

では、社内で構造計算ができるのであれば、外注する必要性はなも得策です。

いのでしょうか ? 一概に作業上のメ

設計住宅性能評価申請指摘事項及びその回答書

設計住宅性能評価申請指摘事項及びその回答書（構造）

リットの「ある」「ない」だけで論じ

申請者・受付番号
物られないことですが、内製化するか外No注化するかを判断するために、以下のことを踏まえておく必要があるでしょう。
１．答えは一つではない構造計算

件

名

佐野富美男

Ｃ－１７８７－１５
設計住宅性能評価に関わる質疑及び回答表

物件名称

東堂様邸 新築工事

1回目

等 佐野様邸新築工事

送信者 ハウスプラス登録評価員 田中 洋子
指摘箇所

1

計算書

2

構造図

指摘及び検討事項(質問等を含む)
ＴＥＬ 0744-35-2263 回答及び措置(添付資料)

携帯 090-9217-9019
基礎スラブの計算書を添付して下さい。
通し 性能表示質疑日
該当図書質疑及び報告事項
番号項目
下記事項を図面に記載して下さい。
1-1,2耐 ■構造計算書耐力壁の配置
震等級
■構造伏図
3階「Y8通り/X６～X７」、2階「X6又通り/Y５① 面材耐力壁の配置【設計住宅性能評価】申請が適合しないことの通知書～Y6」の面材は片側の柱に対して垂直に取り付い
6② 柱断面の大きさ
2016年12月26日ていませんが、どのような考え方とされていますで③ 木材の仕様（木材強度が確認できる内容）
しょうか。
④ ２階床組で、許容せん断耐力が７．８４
1-1,2耐 ■構造計算書
2階（3階床）の水平構面の検討について、階段部担当者ｋＮ／ｍの範囲と四辺釘打ちであるこ
震等級
分は吹抜け扱い（０）となりませんでしょうか。
Tel：03-5367-8781
物件名： 木下様東水元集合住宅新築工事と。
7
Fax：03-5367-8824
性能： 2016-03-25-1-019⑤ 柱頭・柱脚金物の配置と種類
E-mail：arai@seinouhyouka.co.jp
長期：⑥ 基礎の開口補強要領図
申請者： 株式会社 ビー・エル・ビルド ご担当者様
1-1,2耐■基礎伏図「Y６’通り/X２～X3」について、スラブ区画に別添の申請書及び添付図書に記載の住宅については、下記の理由により申請内容が適合していませんので、修正をお願い致します。
震等級
接する開口となっていますが、補強筋の記載が無い
回答・考察欄
ようです。
8No.
項目
性能評価項目図書
修正
場所・位置・修正※指摘に対する考察がある場合に記入

回答

受材にて面材を設置修正します。

修正します。

して下さい（構造計算書Ｐ1より）計算しても、入力者によって計算結果は異なります。同じ耐震等級であって２．意外に面倒な審査機関の質疑
構造計算の作業は、構造計算書を作量まで異なり、場合によってはその建成して終了ではありません。構造計算

物の構造が成り立つ、成り立たないとをする目的である、長期優良住宅や住いうことにも及びます。

宅性能表示などの申請をし、その審査何故、そんなに違うのか。それは、機関（性能評価機関）との質疑応答を入力者の知識と経験の量に他なりませしなければなりません。「一発で合格」

ん。また、使用する構造計算ソフトにとなればよいのですが、多少なりとも答えてほしい疑問などをお寄せ下さい！
次回は、構造計算の外注化のススメ！！②92 構造接合部金物

3 構造

柱明示願います ・屋根：ガルバリウム鋼板■基礎伏図
計算書では、FG4は、主筋上下２－D13で検討さ・外壁：サイディングれていますが、断面図では主筋上下３－D13と■構造計算書なっています。安全側の検討とされていますでしょ
金物耐力が分かる資料添付願いますうか。
（柱頭柱脚、フィックステンプレート）

構造計算書

通し柱の仕様：E120F375DF⇔木材リスト：

整合願います1-1,2耐■基礎伏図
Ｐ8、Ｐ539～
E105-F345DF 基礎梁の仕様について、「特記のない内部梁はFG2震等級とする。」等を追記下さい。

10も耐力壁の数、柱や梁の材積、金物のTEC branch は HP にて連載中です。

矩計図
1-1,2耐震等級

1 構造

同じプランを同じ構造計算ソフトで柱の有無①柱（り/3.1）→筋交い（り/3-5.1）の長さに影響②柱（て.2/17、9、1）（11.3/れ、り、い）※構造計算書は耐力壁位置図と整合しています
Y1' 通りX3 〜X5'について、FG3とFG3Aの仕様

以上、構造計算を社内で行うことに
4 構造

2階平面図
2階耐力壁位置図

柱1-1,2耐震等級

整合願います■構造計算書

11で検討されていますが、基礎伏図ではFG3となって柱の有無います。
①柱（て.8/9）→筋交い（9/て.8-こ.8）の長さに影響②柱（り/10.1）（り/8）（り/7）（り/8.1）
整合願います→筋交い（10.1-8.1）の長さに影響③柱（け/9）（の/13.5）（の.2/4.5）（ほ.5/に）※構造計算書は耐力壁位置図と整合しています

なった最初の段階で直面するよくある
5 構造

柱

1階平面図
1階耐力壁位置図

課題です。これらを考慮し、設計や建
6 構造

柱

木材リスト

明示願います「管柱 120×120 E120F375DF」を追記願います（構造計算書Ｐ539～より）築の費用、そして全体の工程などにも
7 構造

水平構面

小屋伏図

な/1-3の小屋梁の梁成：105mm→150mm
訂正願います →構造計算書Ｐ82より、火打ちの取り付く梁の梁成150mmで検討しているため（構造計算書Ｐ86より）
4ｂ-12間の横架材接合金物：Ａ・Ｂ→Ｃ※併せてゐ/13.5、て.5/13の「Ｂ」の表記（3ヶ所）をＣに訂正願います

反映しておくことが必要です。
8 構造

接合部金物

2階床伏図

訂正願います9 構造

横架材

構造計算書Ｐ627

確認願います 母屋の検討をされませんか？

10 構造

基礎

11 構造基礎

構造計算書Ｐ645

検討願います え.ｃ/12-13：Ｙ方向隅部引抜き（VT＝15.33）

12 構造

土台

構造計算書

添付願います 土台の設計

構造計算書Ｐ645-1/1
14

訂正願います座標を確認願います（ら通り、８e-６ｂは検討済）

次回は、単純に時間短縮、コスト削減ではなく、住宅販売の営業力、そして、自社の経営の保守のためにも外注化が必要ではないかという話です。

東昭エンジニアリング株式会社〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-20-8 BENEX S-3ビル2階
TEL：045-534-7500 FAX：045-534-7501
URL：http://www.tosho-engineering.co.jp

図面を修正します

明記します

FG3Aの検討箇所の修正します