滴下浸透気化式

てんまい加湿器 VCJ タイプ

設定要領書

施工業者様向け

天埋カセット型、滴下浸透気化式加湿器

設定要領書
もくじ

2-1 アドレス設定方法… …………………………………………………………5
2-2 加湿器本体接続台数の確認方法……………………………………………5

3-1 警報信号出力（外部信号出力）を使用する場合…………………………6
3-2 運転信号出力（外部信号出力）を使用する場合…………………………7
WM-HRM101

加湿器本体

WM-VCJ2200
WM-VCJ2200A

4 外部機器との連動運転設定
4-1 加湿器とリモコンスイッチの組み合わせと連動運転設定…………………84-2 ヒューミ付リモコンで連動運転を行う場合…………………………………94-3 加湿器本体内蔵のヒューミディスタットで連動運転を行う場合… …… 10

5 外部指令信号入力による遠方発停を行う場合の設定…… 11

リモコンスイッチ(WM-VKRM-1A)

ヒューミ付リモコン●このたびはウエットマスター滴下浸透気化式加湿器をご採用いただき、まことにありがとうございます。
●この設定要領書には、安全についての注意事項を記載しています。この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また、安全を確保するために、作業の前に必ずお読みいただき、
正しい施工を行ってください。

7 ヒューミ付リモコンによる各種設定
7-1 各モードについて… ……………………………………………………… 16
7-2 設定モード………………………………………………………………… 17
a 使用するヒューミディスタットの選択… ………………………………………… 17b ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合の外部機器との連動運転設定……… 18
c 湿度検知の感度変更……………………………………………………………… 19
d ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合の設定湿度の変更… ……………… 20
7-3 設定確認モード………………………………………………………………… 21
7-4 設定初期化モード……………………………………………………………… 23

8V
 CJ2200A 内蔵ヒューミディスタットの設定湿度変更…… 24●施工および各種設定後の試運転作業は別冊「試運転作業要領書」をご参照ください。

QR コードについて
本書では、説明を補完するための情報を、QR コードによりご案内しています。
ご利用時に発生するパケット通信料はお客さまのご負担となります。WiFi 環境下でのご利用をお勧めいたします。
※ QR コードは ( 株 ) デンソーウェーブの登録商標です。
2106 ①

9 標準グループ制御以外の制御パターンについて
9-1 制御グループパターンの確認…………………………………………… 25
9-2 VCJ2200A 内蔵ヒューミディスタットを無効化する………………… 26
9-3 ヒューミ付リモコン上で湿度検知するヒューミディスタットを選択する…27
9-4 VCJ2200A 内蔵ヒューミディスタットを無効化し、
ヒューミ付リモコン上で湿度検知するヒューミディスタットを選択する 28
9-4 使用できない制御パターン……………………………………………… 29

ＶＣＪ２２００Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて●加湿器の施工方法については別冊「施工要領書」をご参
照の上、確実に施工してください。

6-1 リモコンスイッチによる運転動作………………………………………… 13
6-2 基本的な運転動作………………………………………………………… 13
6-3 リモコンスイッチ、外部指令信号入力の後押し優先機能…………… 14
6-4 運転動作と外部信号出力（運転信号、警報信号）… ………………… 15

ヒューミ付リモコンによる各種設定(WM-HRM101)

6 運転動作運転動作

標準リモコンスイッチ

外部機器との 外部指令信号入力に出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

3 外部信号出力設定

初期設定

2 リモコンスイッチ初期設定

リモコンスイッチ 外部信号

1-1 本書の見方……………………………………………………………………2
1-2 設定作業の位置と詳細………………………………………………………3

はじめに安全のために必ず守ること…………………………………………………1
1 はじめに

安全のために必ず守ること・この「安全のために必ず守ること」をよくお読みの上、取り扱ってください。
・ここに記載した注意事項は、安全に関する重大な内容です。必ず守ってください。
・誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告

誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡、重症を負う可能性があるもの

注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が軽傷を負う可能性や物的損害の発生に結びつくもの

・図記号の意味は以下のとおりです。
必ず守る

絶対しない

濡手禁止

触らない

絶対に濡れた手で触らない

水濡禁止

絶対に水に濡らさない

警告
取付工事は、専門業者に依頼する
必ず守る取付工事に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。
必ず守る

電気工事は、電気工事士の資格のある方が、
「電気設備に関する技術基準」「内線規定」
および製品添付の説明書類に従って施工する

高所作業時の安全を確保する
必ず守る

高さが２メートル以上の箇所で作業を行うときは、適正な足場を確保し安全帯を使用する等、墜落による作業者の危険を防止するための措置を講じてください。

加湿器元電源には、必ず加湿器専用の
漏電ブレーカを取り付ける
必ず守る

作業時は、けが防止のため保護用手袋を着用してください
必ず守る

やけど・けがの原因になります。
絶対しない

水濡禁止

ショート・漏電・感電・事故・発煙・火災の原因になります。

濡れた手で電気部品に触ったり、
スイッチ・ボタンを操作しない

適切な保護具、器具を使用しない場合、感電の原因になり
ます。
濡手禁止

必ず守る

故障や水もれ・感電・火災の原因になります。

加湿器本体・リモコンスイッチに水、液体をかけない通電したままの作業は感電の原因になります。

活線作業を行う際は、絶縁用保護具を着用
するか、活線作業用器具を使用する
必ず守る

漏電ブレーカが取り付けられていないと、感電の原因になります。

改造はしないディップスイッチ切替作業は、

必ず漏電ブレーカを遮断してから行う
必ず守る

電源回路要領不足や取付不備があると感電・火災の原因になります。

 気配線は所定のケーブルを使用して確実に
電接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する

感電・事故・発煙・火災の原因になります。

運転中および運転停止直後の電気部品に素手で触らない

接続や固定が不完全な場合、発煙、火災の原因になります。

触らない

やけど・感電の原因になります。

注意
水道法、消防法等に規制される部材の取り扱いについては、専門業者に依頼する必ず守る

アース接続（D 種接地工事）を行ってください

法令を遵守した施工が必要です。

必ず守る

濡れて困る物の上に加湿器を設置しない

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

移動できないものの上に加湿器を設置しない

適切にメンテナンスがされていない場合、水もれの恐れがあ
絶対しない ります。

絶対しない

-1-

後々のメンテナンスができなくなる恐れがあります。

1. はじめに1-1 本書の見方●て んまい加湿器 VCJ タイプは、加湿器本体・リモコンスイッチそれぞれに、ヒューミディスタット機能有 / 無を用意しており、それぞれの機器組み合わせにより設定作業の項目が異なります。
●本
 書では、各設定項目の作業に該当する加湿器本体、リモコンスイッチ、湿度検知機器の組み合わせを以下のように記しています。

また、本書ではヒューミディスタット（湿度調節器）を「ヒューミ」または「HS」と略して表記する場合があります。
●制 御グループパターンイメージ図中のす。

○ は湿度検知するヒューミディスタット、× は使用しないヒューミディスタットを表しま

機器構成が該当する設定作業

加湿器本体 リモコン

機器構成が該当しない設定作業

標準

外部機器との 外部指令信号入力に出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

HS付

初期設定

VCJ2200A

HS付

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2200A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2200A例 2）VCJ2200 にヒューミ付リモコンを接続しヒューミ付リモコンで湿度検知を行う場合で対象となる設定作業。
加湿器本体 リモコンVCJ2200

VCJ2200A

標準
HS付
標準
HS付

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2200A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2200A

VCJ2200

VCJ2200

VCJ2200

ヒューミ付リモコンVCJ2200A

標準
HS付
標準
HS付

VCJ2200A

VCJ2200A

HS
HS

HS
HS

VCJ2200A

VCJ2200A

VCJ2200A

VCJ2200A

HS
HS

HS
HS

HS
HS

HS
HS

ヒューミ付リモコン標準リモコンスイッチ

加湿器本体 リモコンVCJ2200

VCJ2200A

標準
HS付
標準
HS付

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2200A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2200A

VCJ2200A

VCJ2200

VCJ2200

HS

標準リモコン

-2-

ＶＣＪ２２００Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて

例 4）VCJ2200 と VCJ2200A に標準リモコンスイッチを接続し、VCJ2200A 内蔵のヒューミディスタットで湿度検知を行う場合で対象となる設定作業。

ヒューミ付リモコンによる各種設定

VCJ2200

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2200A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2200A

運転動作例３）VCJ2200A に標準リモコンスイッチまたはヒューミ付リモコンを接続し、加湿器本体内蔵のヒューミディス
タットで湿度検知を行う場合で対象となる設定作業。
加湿器本体 リモコンリモコンスイッチ 外部信号

VCJ2200

標準はじめに例 1）全ての機器構成で対象となる設定作業。

1-2 設定作業の位置と詳細●機 器構成、設定項目により、「リモコンスイッチ上で行う設定作業」、「加湿器本体内コントロールユニットディップスイッチで行う設定作業」、「加湿器本体内ヒューミディスタットユニットディップスイッチで行う設定作業」があります。それぞれの位置詳細は以下のとおりです。
図 -1 リモコンスイッチ詳細⑤電源表示灯

①運転ボタン⑥加湿表示灯②強/弱切替ボタン

⑦強表示灯
⑧弱表示灯

はじめに

③アフターラン
中止ボタン⑨アフターラン表示灯

初期設定⑪サイドスイッチ※（ピンホール内）

WM-HRM101

ヒューミ付リモコンを例に説明しています。

標準リモコンスイッチには図中※の「サイドスイッチ」、「湿度検知部」はありません。

湿度検知部※

図 -2 VCJ2200A ヒューミディスタットユニット詳細
湿度センサ

ヒューミディスタット出力LED
（HS）

端子台
（CN4-2）

S1
6

5

4

3

2

1
OFF
ON

HS
CN4-2

LED1

LED2

LED3

外部機器との 外部指令信号入力に出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

リモコンスイッチ 外部信号

設定確認/設定/初期化④点検機確認ボタン⑩警報表示灯運転動作

ヒューミディスタット
ユニットのカバー

電源LED
（PWR）

PWR

ヒューミ付リモコンによる各種設定

ビスを 2 点緩め、カバーを取り外す

ディップスイッチ

S1
6

5

4

3

2

S1

1
OFF
ON

1 番ピン：ヒューミディスタットの湿度設定
2 番ピン：ヒューミディスタットの湿度設定
3 番ピン：ヒューミディスタットの湿度設定
4 番ピン：連動運転入力
5 番ピン：必ず OFF
6 番ピン：必ず OFF

ＶＣＪ２２００Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて

LED 番号（色）LED 点灯表示内容

PWR（緑）

VCJ2200A に内蔵されたヒューミディスタットに電源が供給されている時に点灯

HS（ 赤）

ヒューミディスタットが ON の時に点灯

LED1（ 赤）ヒューミディスタット制御センサで異常が発生し、ヒューミディスタット出力が停止している時に点滅（0.25 秒サイクル）、または点灯

LED2（緑）ヒューミディスタット制御センサ以外で異常が発生している時に点滅（0.25 秒サイクル）

LED3（緑）

起動処理中に点灯（電源 ON から初回の測定開始までの 1 秒間）、起動完了後に点滅（1 秒間サイクル）-3-図 -3 コントロールユニット外観略図と LED 表示内容

VCJ2200

VCJ2200A※グリルパネルを外した状態※グリルパネルを外した状態

RY5

ファン出力
CN1

RY2

ON

ON
SW1

RY5
DS1
1 2 3 4

LED6
LED7

LED3
LED4
LED5

LED1
LED2

リセット

CN15
外信運転

基板電源スイッチ（SW1）

CN14
電源

DS2
1 2

DS3
1 2 3 4

ON
OFF

BS1

ON
OFF

LED 点灯表示内容
リモコン通信時にゆっくり点滅（0.5 秒サイクル）、通信不通時は早い点滅（0.1秒サイクル）

LED2（黄）給水ユニット作動回数に応じて点滅 / 点灯（50 万回以上作動時＝ 0.5 秒サイクルの点滅、
95 万回以上作動時＝ 0.1 秒サイクルの点滅、100 万回作動時＝点灯）

LED3（赤）ドレンパン高水位検知時に点灯〔点灯解除の方法はリセットスイッチ
（BS1）
を押す〕

LED4（緑）漏水検知時に点灯〔点灯解除の方法はリセットスイッチ（BS1）を押す〕

LED5（黄）給水電磁弁リーク検知時またはドレン排水用ポンプ排水異常検知時に点灯〔点灯解除の方法はリセットスイッチ（BS1）を押す〕

LED6（赤）予備

LED7（緑）ドレン排水用ポンプ排水異常検知時に点灯〔点灯解除の方法はリセットスイッチ（BS1）を押す〕

LED10（緑）ドレン排水用ポンプ運転時に点灯-4-

ＶＣＪ２２００Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて

LED1（緑）ヒューミ付リモコンによる各種設定

LED 番号（色）

LED1
LED2

リセット

運転動作

ています。

DS4
1 2 3 4DS4
1 2 3 4

：運転信号出力設定※初期設定は全て下（OFF）になっ

DS3
1 2 3 4リセット

CN4リモコン/HS/瞬時常時ON/瞬LED10

DS3：外部指令信号入力設定

CN16
外部信号

基板電源スイッチ（SW1）DS1
1 2 3 4

ディップスイッチ

DS2
1 2

BS1

OFF

OFF
CN4
リモコン/HS/瞬時常時ON/瞬

LED10

CN14
電源

ON

LED6
LED7

OFF
CN16
外部信号

RY4

F1

DS4
1 2 3 4

LED3
LED4
LED5

DS3
1 2 3 4

LED1
LED2

DS2
1 2

LED10

DS1
1 2 3 4BS1

CN12排水用運転信号CN12
排水用運転信号

RY5

CN15
外信運転

RY3
RY1

SW1
F1

LED6
LED7

RY4

RY1

ドレン排水用ポンプ
CN3

CR1

RY3

CR1

RY2

SSR1

LED3
LED4
LED5

ファン出力
CN1

外部機器との 外部指令信号入力に出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

Lot
No.

VKCU-2給水電磁弁 給水遮断弁
CN2

SSR1

ドレン排水用ポンプ
CN3

初期設定

Lot
No.

VKCU-2

RY5

リモコンスイッチ 外部信号

ビスを 1 点緩め、カバーを取り外す

ビスを 2 点緩め、カバーを取り外す

給水電磁弁 給水遮断弁
CN2

はじめに

コントロール
ユニットのカバー

コントロール
ユニットのカバー2 リモコンスイッチ初期設定
2-1 アドレス設定方法

加湿器本体 リモコンリモコンスイッチと加湿器本体を結線した後、加湿器の運転前にはアドレス設定が必要です。アドレス設定を行わないと加湿器を運転することができません。
●

VCJ2200【動画】
アドレス設定 VCJ2200A

以下の点を確認してアドレス設定を行ってください。

標準
HS付
標準
HS付

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2200A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2200A

はじめに□リモコンスイッチと加湿器本体間の配線接続（C1、C2）が終了している。
□１つのリモコンスイッチで複数の加湿器本体を制御する場合、各加湿器本体間の渡りの配線接続（C1、C2）が終了している。
□１つのリモコンスイッチで複数の加湿器本体を制御する場合、加湿器本体は 10 台以下であること。
① 1 つのリモコンスイッチに接続しているすべての加湿器に電源を供給す
る（加湿器元電源の漏電ブレーカをＯＮ）。

図 -4 アドレス設定方法

初期設定

外部機器との 外部指令信号入力に出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

リモコンスイッチ 外部信号

電源供給の際、全ての表示灯が点滅（約 5 秒間）します。その後、

警報表示灯が点滅し続けますが、アドレス設定を行うと消灯します。
（図 -4 ①）

オートアドレス設定中は同時点滅②リモコンスイッチ上の強 / 弱切替ボタンとアフターラン中止ボタ
ンを同時に３秒以上長押しする（図 -4 ②）。

② アフターラン中止ボタンを

●

●

以
 上の操作を行うとアドレス設定が自動で開始され、リモコンスイッ
チ上の強表示灯・弱表示灯が 0.5 秒間隔で同時に点滅し、約 1 分後に消灯します。その後、加湿表示灯が加湿器本体接続台数分の回数
を 0.5 秒間隔で点滅し、3 回繰り返した後消灯し、アドレス設定は終了となります（所要時間最大 2 分）。

強 / 弱 切 替ボ タ ン と同時に 3 秒以上長押しする① 初めての電源供給時に点滅
アドレス設定実施で消灯※イラストは標準リモコンスイッチで表していますが、ヒューミ付リモコンの場合も同様です。

表 1 アドレス設定時のリモコンスイッチ表示
表示灯

電源 ON 時（約 5 秒間）

設定前

電 源

―

加 湿

―

アドレス設定設定中 設定終了時
―

―

―
※

―

終了後
―

運転動作

強

―

―

―

弱

―

―

―

アフターラン

―

―

―

―

―

―

―

警 報

は点滅を示します※アドレス設定終了時は接続台数分の点滅を３回繰り返します。
（例）加湿器４台接続の場合
加湿表示灯点滅 4 回を３回繰り返す
加湿表示灯

ON
OFF

ヒューミ付リモコンによる各種設定●

オートアドレス設定中は、リモコンスイッチ上の何れのボタンを押しても反応しません。

●

１台もアドレス設定ができなかった場合は、警報表示灯が点滅します。
加湿表示灯が接続台数分の回数を点滅しなかった場合や警報表示灯が点滅した場合、正しくアドレス設定ができていません。P.4 図 -3 を参照し、コントロールユニットの LED1（緑）が「点滅していない」、または「早い点滅（0.1 秒サ
イクル）」となっていないかを確認してください。「点滅していない」場合には電源を確認してください。「早い点滅（0.1秒サイクル）」の場合にはリモコンスイッチ配線および本体間の渡りの信号配線（C1, C2）を確認し、再度アドレス設定を行ってください（再設定を行う場合、上記②からの操作となります）。

●

ＶＣＪ２２００Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて

2-2 加湿器本体接続台数の確認方法●

 記方法でアドレス設定終了時にリモコンスイッチ 1 台に加湿器
下本体が何台接続されているかを確認できます。

①リモコンスイッチの表示灯が全て消灯していることを確認する。
②リモコンスイッチ上のアフターラン中止ボタンと点検機確認ボタ
ンを同時に３秒以上長押しする（図 -5 ②）。
以上で接続台数確認を開始し、確認終了後自動的に終了します。
●

 続台数の表示は表 1 のアドレス設定終了時と同じです。
接
加湿表示灯が加湿器本体の接続台数分の回数を 0.5 秒間隔で点滅
し、３回繰り返した後に消灯します。
-5-

図 -5 接続台数確認方法
接続台数分の回数点滅（3回繰り返し）（例）2台接続の場合2回点滅を3回繰り返し(例）4台接続の場合4回点滅を3回繰り返し
アフターラン中止ボタンと② 点検機確認ボタンを同時に3 秒以上長押しする※イラストは標準リモコンスイッチで表していますが、ヒューミ付リモコンの場合も同様です。

3 外部信号出力設定
3-1 警報信号出力（外部信号出力）を使用する場合●●

 つのリモコンスイッチで複数台制御する場合、警報信号は各加湿器の1
端子 1, 3 から個別に出力されます。
警報信号は安全保護機能が作動した時に出力されます。

加湿器本体 リモコンVCJ2200

VCJ2200A

標準
HS付
標準
HS付

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2200A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2200A

警報信号出力・無電圧接点出力（a 接点）

誘導負荷

AC125V 3A
DC30V 3A
AC125V 1A
DC30V 1A

初期設定

外部機器との 外部指令信号入力に出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定1）ドレンパン高水位検知
（運転停止 / 警報表示灯点灯）
2）漏水検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）
3）給水電磁弁リーク検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）
4）ドレン排水用ポンプ排水異常検知
（運転停止 / 警報表示灯点灯）

リモコンスイッチ 外部信号

安全保護機能

はじめに

抵抗負荷

運転動作
ヒューミ付リモコンによる各種設定
ＶＣＪ２２００Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて-6-

3-2 運転信号出力（外部信号出力）を使用する場合
ディップスイッチ切替作業は、必ず漏電ブレーカを遮断してから行う

警告
●

●

はじめに

●

通電したままの作業は感電の原因になります。

加湿器本体 リモコン標準

VCJ2200

 つのリモコンスイッチで複数台制御する場合、運転信号は各加湿器の端子 1, 2 か
1
ら個別に出力されます。

HS付

VCJ2200A

標準
HS付

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2200A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2200A

 転信号はリモコンスイッチの電源表示灯（運転ボタン「入」の状態）と連動して運
出力されます（初期設定）。加湿表示灯（運転ボタン「入」かつヒューミ「ON」の状態）と連動させる場合は、加湿器
本体コントロールユニット（P.4 図 -3 参照）のディップスイッチ（DS3 2 番ピン）を切り替えてださい。

 ィップスイッチ切替作業は、必ず加湿器元電源の漏電ブレーカを OFF にし、電源供給を停止してから行ってください。
デ
通電したままディップスイッチ切替作業を行うと、設定変更が正しく反映されません。

初期設定

運転ボタン「入」、または外部指令信号入力「ON」で運転信号を出力します
運転信号出力・無電圧接点出力（a 接点）

外部機器との 外部指令信号入力に出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

リモコンスイッチ 外部信号

運転信号の出力 / リモコンの「電源表示灯」と連動させる場合（初期設定）

AC125V 3A
DC30V 3A
AC125V 1A
DC30V 1A

抵抗負荷
誘導負荷

ディップスイッチ設定
DS3
ON
OFF
1

2

3

4

備 考
スイッチ切り忘れ防止の遠方監視を行う場合に使用します。

運転動作

運転信号の出力 / リモコンの「加湿表示灯」と連動させる場合

ヒューミ付リモコンによる各種設定

運転ボタン「入」、または外部指令信号入力「ON」かつヒューミディスタット入力「ON」で運転信号を出力します
運転信号出力・無電圧接点出力（a 接点）
AC125V 3A
DC30V 3A
AC125V 1A
DC30V 1A

抵抗負荷
誘導負荷

ＶＣＪ２２００Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて

ディップスイッチ設定
DS3
ON
OFF
1

2

3

4

備 考
実際に加湿運転しているかどうかの状態監視を行う場合に使用
します。

-7-

4 外部機器との連動運転設定
4-1 加湿器とリモコンスイッチの組み合わせと連動運転設定
加湿器本体 リモコン当項目は、VCJ2200・標準リモコンスイッチの組み合わせには該当しません●●外部機器との連動運転の設定方法は、加湿器本体とリモコンスイッチの組み合わせに
より設定方法が異なります。
特に VCJ2200A とヒューミ付リモコンの組み合わせにおいて、「ヒューミ付リモコ
ンで湿度検知する場合の外部機器との連動運転を行う設定」はできません。

VCJ2200

VCJ2200A

標準
HS付
標準
HS付

 4 は加湿器本体とリモコンスイッチの組み合わせによる外部機器連動の設定作業の表
有無を示したものです。

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2200A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2200A

加湿器本体とリモコンスイッチの組み合わせ

外部機器との連動
運転設定の概要

参照項

標準リモコンスイッチなし

×

この組み合わせでは外部機器との連動運転を行う
設定はできません。

－

VCJ2200

ヒューミ付リモコンヒューミ付
リモコン○ヒューミ付リモコンの外部機器連動の設定が必要

P.9  
4-2 ヒューミ付リモコンで連動運転を行う場合

VCJ2200A

標準リモコンスイッチ

加湿器本体

○

VCJ2200A

ヒューミ付リモコン

加湿器本体

○

ヒューミ付リモコン

ヒューミ付
リモコン

×

加湿器本体内ディップス P.10 
イッチの設定が必要
4-3 加湿器本体内蔵のヒュー
ミディスタッ
トで連動運転を行
加湿器本体内ディップス
う場合
イッチの設定が必要
ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合、外部機器との連動運転を行う設
定はできません－

外部機器との 外部指令信号入力に出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

VCJ2200

初期設定

リモコンスイッチ

リモコンスイッチ 外部信号

加湿器本体

VCJ2200A

湿度検知

連動運転
設定可否

はじめに

表 3 加湿器本体とリモコンスイッチの組み合わせによる外部機器連動の設定作業

運転動作
ヒューミ付リモコンによる各種設定
ＶＣＪ２２００Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて-8-

4-2 ヒューミ付リモコンで連動運転を行う場合
当設定の対象組み合わせ●

加湿器本体 リモコンVCJ2200

・VCJ2200 とヒューミ付リモコン以下の①ヒューミ付リモコン設定と、②配線接続を行ってください。

VCJ2200A①ヒューミ付リモコン設定

標準
HS付
標準
HS付

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2200A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2200A

1 -1 外部機器の接点を OFF にします。

はじめに

1 -3 電源表示灯（緑）が点灯します。

初期設定

リモコンスイッチ 外部信号

設定確認/設定/初期化

1

1 -2 電源表示灯が消灯している状態（加湿器電源OFF）で、サイドスイッチを 3 秒間長押しします。

サイドスイッチ
WM-HRM101※サイドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押して設定してください。

WM-HRM101

外部機器との 外部指令信号入力に出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定▼
2 加湿器と外部機器を連動する場合は下記表を参照し、

アフターラン表示灯 を点灯させてください。アフターラン表示灯の点灯 / 消灯は、アフターラン中止ボタンを押すことで切り替えが
できます。

2

アフターラン表示灯を外部機器と連動運転する場合

点灯に切り替える

設定確認/設定/初期化

外部機器と連動運転しない場合（初期設定）
WM-HRM101

例）加湿器と外部機器を連動運転する

アフターラン表示灯を消灯に切り替える※アフターラン表示灯に加え、弱表示灯や警報表示灯が点灯する場合は、初期設定から何らかの設定変更がされています。現状の各設定内容を確認する場合は、P.21「7-3 設定確認モード」を参照してください。

運転動作▼
3 -1 サイドスイッチを 2 回押します。
3 -2 強表示灯（橙）が 3 秒間点灯します。

設定確認/設定/初期化

ヒューミ付リモコンによる各種設定

3

3 -3 電源が OFF となり、設定保存が完了します。

WM-HRM101

WM-HRM101

ＶＣＪ２２００Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて※設定した内容を改めて確認する場合は、
P.21「7-3 設定確認モード」で確認できます。
②配線接続●

外部機器の運転出力は加湿器本体の端子台 L1, L2（無電圧接点入力）に接続してください。

※無電圧接点には、最小適用負荷 10mA 以下の接点をご使用ください。

また、接点検出用電圧を印加していますので別電源から電圧を印加しないでください。
※外部機器が OFF の時にリモコンスイッチの操作と、外部指令入力による運転が無効となり、加湿器単独の運転を制限することができます。この状態で運転ボ
タンを押した場合、電源表示灯と加湿表示灯が３秒間交互に点灯します。ただし外部指令入力による運転指示の場合には表示灯は交互点灯しません。

-9-

配線接続
L1 L2

通電電圧

電流

DC12 V

10m A（無電圧接点入力）
運転時に ON、停止時にOFF となる接点
信号を入力してください。

4-3 加湿器本体内蔵のヒューミディスタットで連動運転を行う場合
当設定の対象組み合わせ

加湿器本体 リモコン・VCJ2200A と標準リモコンスイッチ
またはヒューミ付リモコンVCJ2200

ディップスイッチ切替作業は、必ず漏電ブレーカを遮断してから行う

警告●

VCJ2200A

通電したままの作業は感電の原因になります。

標準
HS付
標準
HS付

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2200A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2200A

配線接続
通電電圧
DC12 V

電流10mA（無電圧接点入力）
信号を入力してください。

②ディップスイッチ設定
ヒューミディスタットユニットのディップスイッチ（S1 4 番ピン）を ON にしてください（図 -6 参照）。

図 -6 加湿器本体に内蔵されたヒューミディスタットにより連動運転を行う場合

S1
6

5

4

3

2

1
OFF
ON

外部機器との 外部指令信号入力に出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

運転時に ON、停止時にOFF となる接点

初期設定

L1 L2

※無電圧接点には、最小適用負荷 10mA 以下の接点をご使用ください。また、接点検出用電圧を印加していますので別電源から電圧を印加しないで下さい。

リモコンスイッチ 外部信号

①配線接続
外部機器の運転出力は加湿器本体の端子台 L1, L2（無電圧接点入力）に接続
してください。

はじめに 下の①配線接続と②ディップスイッチ設定を行ってください。なお、
以「VCJ2200A とヒューミ付リモコン」の組み合
わせでご使用の場合は先に、
P.17「a 使用するヒューミディスタットの選択」を参照し、湿度検知するヒューミディスタッ
トを「加湿器本体に内蔵されたヒューミディスタット」へ設定してから、下記①～②の作業を行ってください。

HS

ヒューミ付リモコンによる各種設定

PWR

6

4

S1
3

2

1
OFF
ON

※初期設定は OFF になっています- 10 -

ＶＣＪ２２００Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて

ビスを 2 点緩め、カバーを取り外す

5

運転動作

CN4-2

LED1

LED2

LED3

ヒューミディスタット
ユニットのカバー

5 外部指令信号入力による遠方発停を行う場合の設定
ディップスイッチ切替作業は、必ず漏電ブレーカを遮断してから行う

警告
●

●

●

はじめに

●

初期設定

外部機器との 外部指令信号入力に出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

リモコンスイッチ 外部信号●●

通電したままの作業は感電の原因になります。

加湿器本体 リモコン標準

VCJ2200

 部指令信号入力による遠方発停（外部指令制御）が可能です（この場合において外もリモコンスイッチの取付が必要となります）
。

HS付
標準

VCJ2200A

HS付

 つのリモコンスイッチで複数台制御する場合でも、端子 4, 5（4, 5, 6）への接1
続は「加湿器本体 1」のみで全数の運転制御ができます。グループを一括制御する
場合は別冊の施工要領書の各結線参考図、要領図を参照し、結線してください。

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2200A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2200A

 部指令信号入力は「常時入力信号」と「瞬時入力信号」に対応しています。初期設定は常時入力信号の状態に設定さ外れていますので、必要に応じて加湿器本体コントロールユニット（P.12 図 -7 参照）のディップスイッチ（DS3 1 番
ピン）を切り替えてご使用ください。
 ィップスイッチ切替作業は、必ず加湿器元電源の漏電ブレーカを OFF にし、電源を遮断してから行ってください。
デ
通電したままディップスイッチ切替作業を行うと、設定変更が正しく反映されません。
 部指令制御を使用する場合、任意の発停は「リモコンスイッチ操作による発停」と「外部指令信号入力による発停」
外により行われ、「後押し優先」となります。
瞬時入力信号を使用する場合、表３の配線接続を参照して現場配線数に合わせて接続してください。

表３ 外部指令信号入力による遠方発停（外部指令制御）を使用する場合のディップスイッチ設定
信号の種類と配線接続

ディップスイッチ設定

備 考

DS3

常時入力信号（初期設定）

456通電電圧・電流DC12 V・10mA

ON
OFF
1

2

3

運転時に ON、停止時に OFF となる接点信号を入力してください。

4

DS3

瞬時入力信号

4

5

6

COM

通電電圧・電流DC12 V・10mA

ON
OFF
1

ON OFF

運転動作
ヒューミ付リモコンによる各種設定
ＶＣＪ２２００Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて- 11 -

2

3

4

瞬時入力信号は、100msec（0.1秒）以上の a 接点の信号を入力してください。

図 -7 コントロールユニット上のディップスイッチ DS3 の位置

VCJ2200A

VCJ2200※グリルパネルを外した状態※グリルパネルを外した状態

ファン出力
CN1

SSR1

RY2

ON

SW1

DS1
1 2 3 4

LED6
LED7

LED3
LED4
LED5

リセット

LED1
LED2

CN15
外信運転

基板電源スイッチ（SW1）

DS3：外部指令信号入力設定

DS3
1 2 3 4DS4
1 2 3 4

ON
OFF

リセット

CN4
リモコン/HS/瞬時常時ON/瞬基板電源スイッチ（SW1）DS1
1 2 3 4

DS2
1 2

BS1

DS3
1 2 3 4DS4
1 2 3 4

ON
OFF
LED1
LED2

リセット

運転動作

：運転信号出力設定※初期設定は全て下（OFF）になっ

CN14
電源

LED10

ディップスイッチ

CN16
外部信号

LED6
LED7

CN4
リモコン/HS/瞬時常時ON/瞬

DS2
1 2

BS1

OFF

OFF
LED10

CN14
電源

ON
F1

ON

RY5

LED6
LED7

BS1

OFF

DS4
1 2 3 4

LED3
LED4
LED5

DS3
1 2 3 4

LED1
LED2

DS2
1 2

LED10

DS1
1 2 3 4CN12
排水用運転信号CN12
排水用運転信号

RY5

CN16
外部信号

RY4

RY1

SW1
F1

CN15
外信運転

RY3

CR1

RY4

ドレン排水用ポンプ
CN3

CR1

RY3
RY1

LED3
LED4
LED5

ファン出力
CN1

RY5

RY2

ドレン排水用ポンプ
CN3

外部機器との 外部指令信号入力に出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

Lot
No.

VKCU-2給水電磁弁 給水遮断弁
CN2

SSR1

ています。

初期設定

Lot
No.

VKCU-2

RY5

リモコンスイッチ 外部信号

ビスを 1 点緩め、カバーを取り外す

ビスを 2 点緩め、カバーを取り外す

給水電磁弁 給水遮断弁
CN2

はじめに

コントロール
ユニットのカバー

コントロール
ユニットのカバー

ヒューミ付リモコンによる各種設定
ＶＣＪ２２００Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて- 12 -

6 運転動作6-1 リモコンスイッチによる運転動作
表 4 リモコンスイッチの表示（点灯：○、消灯：－ を示します）

A

運転状態

B

加湿運転

ヒューミディスタット
ファン強弱
⑤ 電源

強
○

無

C

加湿運転（ヒューミ：ON） 待機状態（ヒューミ：OFF）
弱
○

強
○

弱
○

有

D

E

アフターラン

運転停止

強
○

弱
○

強弱共通
－

有無共通

強弱共通
－

表示灯

はじめに

⑥ 加湿

○

○

○

○

－

－

－

－

⑦強

○

－

○

－

○

－

－

－

⑧弱

－

○

－

○

－

○

－

－

⑨ アフターラン

－

－

－

－

－

－

○

－

⑩ 警報

－

－

－

－

－

－

－

－

初期設定

外部機器との 外部指令信号入力に出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

リモコンスイッチ 外部信号

A： ヒューミディスタット無の場合は、加湿運転 A のみとなります。
B： ヒューミディスタット有の場合でヒューミディスタット接点が ON であれば加湿運転 B になります。
C： 加湿運転中 B にヒューミディスタットが OFF になると、待機状態 C になります。ヒューミディスタットがON になれば加湿運転 B を再開します。
D： 加湿運転中 A B 、または待機状態中 C に運転ボタンを押すと、運転終了のためのアフターラン D に入ります。
E： 運転終了のためのアフターラン D が完了すると、自動的に運転停止 E の状態に戻ります。
※リモコンスイッチの運転ボタン OFF 後、または外部指令信号入力による運転 OFF 後の再運転時のファン強弱について
運転停止前の状態が「強」であれば「強」で運転し、運転停止前の状態が「弱」であれば「弱」で運転を開始します。

6-2 基本的な運転動作
●

●

運転動作

●

運転ボタンまたは外部指令信号入力、およびヒューミディスタット ON 時など、加湿器の運転開始時はファンを停止した状態で連続給水を行って加湿モジュールを湿潤させ、給水による臭い成分などの洗い流しを行います（初期給水 10分間）。
初期給水後、間欠給水（TSS：Time Sharing System）となり、ファンが運転し加湿を行います。
運転ボタンまたは外部指令信号入力 OFF 時などの運転停止時には給水を停止した状態でファンのみを運転させ、加湿モ
ジュールを乾燥させた後、自動停止します（アフターラン機能による加湿モジュール乾燥、約２時間）。
図 -8 運転動作タイミングチャート

ヒューミ付リモコンによる各種設定

基本運転動作
リモコン

ファン

遮断弁

ＶＣＪ２２００Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて

電磁弁

ON
OFF

①運 転ボタンまたは外部指令信号入力、およびヒューミディスタット ON による運転開始

ON②初期給水開始（連続給水、ファン OFF）

OFF

③ファン運転開始、間欠給水開始

ON（開）
OFF
（閉）

④間欠給水運転（ドレン排水用ポンプはドレ
ンパン内の水位に応じて自動発停します）

ON（開）⑤ヒューミディスタット OFF による運転停止

OFF
（閉）

⑥待機状態（給水停止）
⑦アフター
⑥待機状態
ラン

②初期給水

④間欠給水運転（10分間） （TSS

45秒ON / 45秒OFF）（約2時間）①運転開始③ファン運転開始、間欠給水開始⑤運転停止（給水停止）⑧アフターラン停止- 13 -⑦運転ボタンまたは外部指令信号入力によるアフターラン（約 2 時間）⑧アフターラン終了（ファン停止）※待機中、再度ヒューミディスタット ON により運転を再開した場合、初期給水の動作に戻ります。

6-3 リモコンスイッチ、外部指令信号入力の後押し優先機能●●

リモコンスイッチでの発停の他に外部指令信号入力による発停を併用する場合、後押し優先で動作します。
外部指令信号入力の種類は常時入力と瞬時入力に対応しています。初期設定は常時入力信号となっています。
瞬時入力信号とする場合は、P.4 を参照してディップスイッチの設定を変更してください。
図 -9 常時入力信号動作タイミングチャート（ヒューミディスタット ON 時）※2

外部指令信号入力
常時入力信号

ON
OFF

はじめに

リモコンスイッチ運転ボタン ※1

初期設定

転
OFF
ON

アフターランOFF※ 1：リモコンスイッチの運転ボタンは、停止中に押すと運転し、運転中に押すと停止します。
※ 2：後押し優先動作のため、外部指令信号入力で強制停止させる場合は接点 ON → OFF 入力が必要になります。また、強制運転させる場
合は接点 OFF → ON 入力が必要になります。

図 -10 瞬時入力信号動作タイミングチャート（ヒューミディスタット ON 時）

ON

運転動作

外部指令信号入力
瞬時入力信号
OFF

ヒューミ付リモコンによる各種設定

リモコンスイッチ運転ボタン※1

ON
運

外部機器との 外部指令信号入力に出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

加湿器

リモコンスイッチ 外部信号

ON
運

転
OFF

加湿器

OFF

※ 1：リモコンスイッチの運転ボタンは、停止中に押すと運転し、運転中に押すと停止します。

- 14 -

ＶＣＪ２２００Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについてON
アフターラン

6-4 運転動作と外部信号出力（運転信号、警報信号）●

運転信号はリモコンスイッチまたは外部指令信号入力による運転操作状態であることを示す電源表示灯との連動、またはヒューミディスタット ON で加湿器が運転していることを示す加湿表示灯との連動のどちらかを選択できます。
● 初期設定では、電源表示灯と連動して出力するように設定されています。


加湿表示灯と連動させる場合には P.7 を参照してディップスイッチの設定を変更してください。

● 警報信号はドレンパン高水位検知や漏水検知など安全保護機能作動時に出力されます。警報発報時には警報を発報した加湿器の運転を停止し、リモコンスイッチの警報表示灯が点灯します。
警報は自己保持されているので復旧するには警報の原因を解消した後に、加湿器元電源の漏電ブレーカを OFF にしてください。
※電源 OFF で自己保持が解除されます。リモコンスイッチの運転ボタンによる入／切では解除されません。

はじめに

図 -11 運転信号出力タイミングチャート
リモコンスイッチまたは
外部信号入力による運転操作

初期設定

リモコンスイッチ 外部信号

ヒューミディスタット

ON
OFF
ON
OFF

外部機器との 外部指令信号入力に出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

ドレンパン高水位検知など

ON

警報発報

OFF

運

転

加湿器
アフターラン

電源表示灯

運転動作

リモコンスイッチ
表示灯

加湿表示灯

ヒューミ付リモコンによる各種設定

警報表示灯

ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF

《外部信号出力》

ＶＣＪ２２００Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて

電源表示灯と連動

ON（初期設定）

OFF

加湿表示灯と連動

ON（設定変更時）OFF

運転信号出力警報信号出力ONOFF- 15 -

7 ヒューミ付リモコンによる各種設定
7-1 各モードについて● ヒューミ付リモコンでは表 9 のように 3 つのモードがあり、各モードによって操作方法が異なります。


下記表から各項目のページを参照し、設定・確認を行ってください。

表 5 各モードの概要
モード

概要

設定モード

設定方法詳細P.17

b ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合の外部機器との連動運転設定

P.18

c 湿度検知の感度変更

P.19

d ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合の設定湿度の変更

P.20

設定モード a で設定した内容を確認
P.21 ～ 22

設定モード c で設定した内容を確認
設定モード d で設定した内容を確認
一括で設定内容を初期化（初期設定の内容へ戻す）

P.23

各モードにおける設定の流れ
加湿器電源OFFの状態

サイドスイッチ

設定確認/設定/初期化※サイドスイッチはピンホール
内部にスイッチがあります
ので、ペン先などで押して設定してください。

WM-HRM101

設定初期化モード

サイドスイッチを3秒間長押し

サイドスイッチを1回押す

サイドスイッチを10秒間長押し

電源表示灯
（緑）
が点灯

電源表示灯
（緑）
が10秒間点灯
電源表示灯（緑）
10秒間点灯中に
上記表 a b c で設定した内容を確認（確認方法は表記載の各ページ参照）

上記表 a b c を設定（設定方法は表記載の各ページ参照）

設定が初期化され、自動的にリモコンの電源OFF
10秒経過
上記表 d で設定した内容を確認（確認方法は表記載の各ページ参照）
10秒経過

サイドスイッチを1回押す
自動的にリモコンの電源OFF
強表示灯（橙）が3秒間点灯設定が保存され、自動的にリモコンの電源OFF- 16 -

ＶＣＪ２２００Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて

サイドスイッチを1回押す
上記表 d を設定
（設定方法は表記載の各ページ参照）

電源表示灯
（緑）
、
加湿表示灯
（緑）
、
強表示灯
（橙）
の3ヶ所が３秒間点灯

ヒューミ付リモコンによる各種設定

設定確認モード

運転動作

設定モード

外部機器との 外部指令信号入力に出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

設定初期化モード

初期設定

設定モード b で設定した内容を確認

リモコンスイッチ 外部信号

設定確認モード

はじめにa 使用するヒューミディスタットの選択7-2 設定モード

加湿器本体 リモコンa 使用するヒューミディスタットの選択●

VCJ2200ヒ ューミ付リモコンの初期設定は、リモコンのヒューミを使用して湿度検知する設定になっています。加湿器本体（VCJ2200A）に内蔵されたヒューミ、または客先ご用意のヒューミで湿度検知する場合に設定変更が必要となります。

VCJ2200A

標準
HS付
標準
HS付

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2200A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2200A

1 -1 電源表示灯が消灯している状態（加湿器電源OFF）で、サイドスイッチを 3 秒間長押しし
ます。

初期設定

WM-HRM101

WM-HRM101

サイドスイッチ※サイドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押して設定してください。

▼
2下記表を参照し、使用するヒューミに応じて
弱表示灯 を点灯または消灯させてください。弱表示灯の点灯 / 消灯
は、強 / 弱切替ボタンを押すことで切り替えができます。

2

設定確認/設定/初期化

外部機器との 外部指令信号入力に出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

リモコンスイッチ 外部信号1

設定確認/設定/初期化

はじめに

1 -2 電源表示灯（緑）が点灯します。

運転動作

WM-HRM101

例）加湿器本体側で湿度検知する

加湿器本体に内蔵されたヒューミ
または客先ご用意のヒューミで湿度検知する場合

弱表示灯を 点灯に切り替えるリモコンスイッチに内蔵されたヒューミで湿度検知する場合（初期設定）

弱表示灯を 消灯に切り替える※弱表示灯に加え、アフターラン表示灯や警報表示灯が点灯する場合
は、初期設定から何らかの設定変更がされています。現状の各設定
内容を確認する場合は、P.21「7-3 設定確認モード」を参照してください。

ヒューミ付リモコンによる各種設定▼
3 -1 サイドスイッチを 2 回押します。
3 -2 強表示灯（橙）が 3 秒間点灯します。

設定確認/設定/初期化

ＶＣＪ２２００Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて3

3 -3 電源が OFF となり、設定保存が完了します。

WM-HRM101

WM-HRM101※設定した内容を改めて確認する場合は、P.21「7-3 設定確認モード」で確認できます。

- 17 -bヒ ューミ付リモコンで湿度検知する場合の外部機器との連動運転設定●●●

加湿器本体 リモコン

 CJ2200 とヒューミ付リモコンの組み合わせで使用する場合のみに該当する設V定です。

VCJ2200

 記組み合わせでリモコンスイッチに内蔵されたヒューミディスタットで湿度検知
上する場合、加湿器本体の端子（L1, L2）を空調機などの外部機器との連動運転端子として使用することができます。初期設定は「外部機器と連動運転しない」
設定となっているため、外部機器と連動運転をする場合に設定変更が必要となります。

VCJ2200A

標準
HS付
標準
HS付

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2200A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2200A

配線接続については P.9「4-2 ヒューミ付リモコンで連動運転を行う場合」をご参照ください。

1 -1 外部機器の接点を OFF にします。

WM-HRM101

サイドスイッチ※サイドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押して設定してください。

▼
2 加湿器と外部機器を連動する場合は下記表を参照し、
アフターラン表示灯 を点灯させてください。アフターラン表示
灯の点灯 / 消灯は、アフターラン中止ボタンを押すことで切り替
えができます。

外部機器と連動運転しない場合（初期設定）例）加湿器と外部機器を連動運転する

点灯に切り替える

アフターラン表示灯を消灯に切り替える※アフターラン表示灯に加え、弱表示灯や警報表示灯が点灯する場合
は、初期設定から何らかの設定変更がされています。現状の各設定
内容を確認する場合は、P.21「7-3 設定確認モード」を参照して
ください。

▼

3 -2 強表示灯（橙）が 3 秒間点灯します。

設定確認/設定/初期化

3

3 -3 電源が OFF となり、設定保存が完了します。

WM-HRM101

WM-HRM101※設定した内容を改めて確認する場合は、P.21「7-3 設定確認モード」で確認できます。
- 18 -

ＶＣＪ２２００Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて

3 -1 サイドスイッチを 2 回押します。

ヒューミ付リモコンによる各種設定

WM-HRM101

アフターラン表示灯を運転動作

設定確認/設定/初期化

2

外部機器と連動運転する場合

外部機器との 外部指令信号入力に出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

WM-HRM101

初期設定

1 -3 電源表示灯（緑）が点灯します。

設定確認/設定/初期化

1

リモコンスイッチ 外部信号

1 -2 電源表示灯が消灯している状態（加湿器電源OFF）で、サイドスイッチを 3 秒間長押しし
ます。

はじめに

※外部機器が OFF の時にリモコンの操作と外部指令入力による運転が無効となり、加湿器単独の運転が制限されます。
この状態で運転ボタンを押した場合、電源表示灯と加湿表示灯が３秒間交互に点灯します。ただし外部指令入力による運転指示の場合には表示灯は交互点灯しません。

c 湿度検知の感度変更●

加湿器本体 リモコン ューミディスタットの湿度検知の感度を「高」・「低」の 2 種類から選択するヒことができます。初期設定は「高」で、通常は設定変更なしでご使用いただけます。

標準

VCJ2200

HS付

VCJ2200A

標準
HS付

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2200A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2200A

はじめに

1 -1 電 源表示灯が消灯している状態（加湿器電源OFF）で、サイドスイッチを 3 秒間長押しします。
1 -2 電源表示灯（緑）が点灯します。
設定確認/設定/初期化

初期設定

WM-HRM101

WM-HRM101

サイドスイッチ※サイドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押して設定してください。

▼
2 湿度検知の感度を変更する場合は下記表を参照し、
警報表示灯 を点灯または消灯させてください。警報表示灯の点灯/ 消灯は、点灯機確認ボタンを押すことで切り替えができます。

2

運転動作

設定確認/設定/初期化

外部機器との 外部指令信号入力に出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

リモコンスイッチ 外部信号1

WM-HRM101例）感度を「低」へ、変更する

湿度検知の感度「低」警報表示灯を 点灯に

湿度検知の感度「高」（初期設定）

警報表示灯を 消灯に

切り替える

切り替える

ヒューミ付リモコンによる各種設定※警報表示灯に加え、アフターラン表示灯や弱表示灯が点灯する場合
は、初期設定から何らかの設定変更がされています。現状の各設定
内容を確認する場合は、P.21「7-3 設定確認モード」を参照してください。

▼
3 -1 サイドスイッチを 2 回押します。
3 -2 強表示灯（橙）が 3 秒間点灯します。

設定確認/設定/初期化

ＶＣＪ２２００Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて3

3 -3 電源が OFF となり、設定保存が完了します。

WM-HRM101

WM-HRM101※設定した内容を改めて確認する場合は、P.21「7-3 設定確認モード」で確認できます。

- 19 -

d ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合の湿度設定の変更●

加湿器本体 リモコン

 5%RH ～ 70%RH の範囲で 5％単位で設定が可能です。
3

また、初期設定は 40%RH です。

湿度設定を変更する場合は、以下の手順で行ってください。

VCJ2200

VCJ2200A

HS付
標準
HS付

WM-HRM101※サイドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押して設定してください。

▼
2 湿度設定は、

設定確認/設定/初期化

弱表示灯・アフターラン表示灯・警報表示灯 の点灯 / 消灯の組み合わせによって設定します。
以下の組み合わせ一覧から希望設定湿度の点灯パターンを参照し、希望湿度を設定してください。各表示灯の点灯 / 消灯は、下記の各ボタンを押すことで切り替えができます。
・弱表示灯⇒強 / 弱切替ボタン
・アフターラン表示灯⇒アフターラン中止ボタン
・警報表示灯⇒点検機確認ボタン

WM-HRM101【：点灯、：消灯を示します】

設定湿度の表示灯組み合わせ一覧
40％ RH
（初期設定）

45％ RH

50％ RH

55％ RH

60％ RH

65％ RH

70％ RHWM-HRM101

WM-HRM101

WM-HRM101

WM-HRM101

WM-HRM101

WM-HRM101

WM-HRM101

WM-HRM101

3 -1 サイドスイッチを 1 回押します。
3 -2 強表示灯（橙）が 3 秒間点灯します。

設定確認/設定/初期化

33 -3電源が OFF となり、設定保存が完了します。

WM-HRM101

WM-HRM101※設定した内容を改めて確認する場合は、P.21「7-3 設定確認モード」で確認できます。
- 20 -

ＶＣＪ２２００Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて▼

ヒューミ付リモコンによる各種設定

35％ RH

運転動作

2例）設定湿度 50%RH

外部機器との 外部指令信号入力に出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

サイドスイッチ

初期設定

WM-HRM101

リモコンスイッチ 外部信号

WM-HRM101

はじめに

1 -1 電源表示灯が消灯している状態（加湿器電源 OFF）で、サイドスイッチを 3 秒間長押しします。
1 -2 電源表示灯（緑）が点灯します。
1 -3 サイドスイッチを 1 回押します。
1 -4 電源表示灯（緑）が消灯し、加湿表示灯（緑）が点灯する。

設定確認/設定/初期化

1

標準

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2200A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2200A

7-3 設定確認モード●

加湿器本体 リモコンP.17 ～ 20 の設定モード a・b・c・d の現状の設定状態を確認できます。

VCJ2200

VCJ2200A

標準
HS付
標準
HS付

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2200A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2200A

1 電源表示灯が消灯している状態（加湿器電源 OFF）で、

サイドスイッチを 1 回押します。
はじめに
初期設定

リモコンスイッチ 外部信号

設定確認/設定/初期化

1

サイドスイッチ
WM-HRM101※サイドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押して設定してください。

外部機器との 外部指令信号入力に出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定▼
2 電源表示灯（緑）が 10 秒間点灯します。この 10 秒間の間に、各表示灯の点灯または消灯から、

a 湿度検知するヒューミディスタットの確認
b 外部機器と連動運転を行うかどうかの確認
c 湿度検知の感度

WM-HRM101

以上 3 つの現状の設定状態を確認します。
下記表を参照し、各設定状態を確認してください。

運転動作

a 湿度検知するヒューミディスタットの確認

ヒューミ付リモコンによる各種設定

2

弱表示灯が点灯している場合

加湿器本体に内蔵されたヒューミディスタット
または客先ご用意のヒューミディスタット

弱表示灯が消灯している場合

リモコンスイッチに内蔵されたヒューミディスタット

b 外部機器と連動運転をするかどうかの確認
アフターラン表示灯が点灯している場合

外部機器と連動運転する

アフターラン表示灯が消灯している場合

外部機器と連動運転しない

ＶＣＪ２２００Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて

c ヒューミディスタット感度の確認
警報表示灯が点灯している場合

湿度検知の感度「低」警報表示灯が消灯している場合

湿度検知の感度「高」▼ 10 秒経過後（次ページへ続く）- 21 -

▼ 10 秒経過後（前ページからの続き）
3 電 源表示灯（緑）が消灯し、加湿表示灯（緑）が 10 秒間点灯します。この 10 秒間の間に、

d ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合の設定湿度の現状の設定状態を確認します。設定湿度は、
弱表示灯・アフターラン表示灯・警報表示灯 の点灯 / 消灯の組
み合わせによって確認できます。以下の組み合わせ一覧から現状の点灯パターンを参照し、設定湿度を確認してください。
WM-HRM101【：点灯、：消灯を示します】

45％ RH

50％ RHWM-HRM101

WM-HRM101

WM-HRM101

55％ RH

60％ RH

65％ RH

70％ RHWM-HRM101

WM-HRM101

WM-HRM101

WM-HRM101

運転動作

WM-HRM101

外部機器との 外部指令信号入力に出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

3

初期設定

40％ RH（初期設定）

リモコンスイッチ 外部信号

35％ RH

はじめに

設定湿度の表示灯組み合わせ一覧

4加湿表示灯が消灯し、電源が OFF の状態へ戻ります。

ヒューミ付リモコンによる各種設定▼ 10 秒経過後

ＶＣＪ２２００Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて

4
WM-HRM101- 22 -

7-4 設定初期化モード●

加湿器本体 リモコン ューミ付リモコンで設定した内容を一括で初期化（初期設定の内容へ戻る）
ヒ
します。

標準

VCJ2200

HS付

VCJ2200A

標準
HS付

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2200A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2200A

はじめに

1 -1 電源表示灯が消灯している状態（加湿器電源OFF）で、サイドスイッチを 10 秒間長押しします。

設定確認/設定/初期化

初期設定

外部機器との 外部指令信号入力に出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

リモコンスイッチ 外部信号1

1 -2 電源表示灯（緑）、加湿表示灯（緑）、強表示
灯（橙）が同時に 3 秒間点灯します。

WM-HRM101

WM-HRM101

サイドスイッチ※サイドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押して設定してください。

▼
2 電源が OFF の状態へ戻ります。以上で初期化は完了です。

各項目の初期設定は以下表をご参照ください。

a 使用するヒューミの選択 ューミ付リモコンで湿度検知する
bヒ2

場合の外部機器と連動運転を行うたリモコンスイッチに内蔵されたヒューミ
連動運転しない

運転動作

めの設定

c 湿度検知の感度変更

高

WM-HRM101 ューミ付リモコンで湿度検知する
dヒ

ヒューミ付リモコンによる各種設定

場合の設定湿度の変更

ＶＣＪ２２００Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて- 23 -

40％ RH

8 VCJ2200A内蔵ヒューミディスタットの設定湿度変更
加湿器本体 リモコン当項目は、VCJ2200A に内蔵されたヒューミディスタットで湿度検知する場合のみ必要な設定です。
ディップスイッチ切替作業は、必ず漏電ブレーカを遮断してから行う

警告
●

標準

VCJ2200

HS付

VCJ2200A

通電したままの作業は感電の原因になります。

標準
HS付

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2200A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2200A

湿度設定の初期設定は 40%RH です。変更する場合は、以下の手順で行ってください。

はじめに

1 加湿器本体のヒューミディスタットユニットカバーを取り外します（図 -12）。
2 図 -12 からヒューミディスタットユニット上のディップスイッチの位置、表 6 から希望設定湿度のディップ
スイッチパターンを参照し、ディップスイッチ（S1 1 ～ 3 番ピン）の ON/OFF を変更してください。
図 -12 ヒューミディスタットユニット ディップスイッチ位置
ヒューミディスタット出力LED
（HS）

端子台
（CN4-2）

S1
6

5

4

3

2

1
OFF
ON

外部機器との 外部指令信号入力に出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

HS
CN4-2

LED1

LED2

LED3

電源LED
（PWR）

ヒューミディスタット
ユニットのカバー
PWR

ディップスイッチ

S1
6

4

3

2

S1

1

1 番ピン：ヒューミディスタットの湿度設定
2 番ピン：ヒューミディスタットの湿度設定

OFF

3 番ピン：ヒューミディスタットの湿度設定

ON

運転動作

ビスを 2 点緩め、カバーを取り外す

5

4 番ピン：連動運転入力
5 番ピン：必ず OFF
6 番ピン：必ず OFF

6

5

4

3

2

40％ RH（初期設定）
1

6

5

4

3

2

2

6

1

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

ON

60％ RH
6

1

5

4

3

2

65％ RH
6

1

5

4

3

2

70％ RH
1

6

5

4

3

2

1

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

ON

- 24 -

ＶＣＪ２２００Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて

5

3

50％ RHOFF

55％ RH
6

4

45％ RHヒューミ付リモコンによる各種設定

表 6 VCJ2200A に内蔵されたヒューミディスタットの湿度設定におけるディップスイッチ（S1）の組み合わせ
35％ RH

初期設定

湿度センサ

リモコンスイッチ 外部信号

VCJ2200A※グリルパネルを外した状態

9 標準グループ制御以外の制御パターンについて
9-1 制御グループパターンの確認
事前に計画された制御方法・設置場所に設置する

注意●

事前に計画された制御方法・設置場所に設置されない場合、正常な湿度検知ができないことがあります。

 ューミ内蔵型 VCJ2200A は、グループ制御、加湿制御を行う際に制約があります。
ヒ
下記フローチャートで計装パターンを確認し、標準グループ制御以外のパターンの場合は、参照ページに記載の設定作業を行ってください。

はじめに何台のヒューミで加湿器を制御しますか？
複数台

1台

初期設定

外部機器との 外部指令信号入力に出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

リモコンスイッチ 外部信号

この制御パターンでは使用できません（P.29 D-3 D-4 参照）

1 グループに VCJ2200A は何台ありますか？
0台

1台

複数台

設置するリモコンスイッチは？
標準リモコン ヒューミ付リモコンスイッチ

標準リモコンスイッチ

ヒューミ付リモコン標準リモコンスイッチ

ヒューミ付リモコン

どのヒューミで加湿器を制御しますか？

運転動作

外部
ヒューミ

外部
ヒューミ

ヒューミ付
リモコン

ヒューミ付リモコンによる各種設定

外部
ヒューミ

外部
ヒューミ

VCJ2200A

標準グループ制御

標準グループ制御

追加設定不要

ヒューミ付
リモコン

外部
ヒューミ

VCJ2200A

VCJ2200A

パターン B

パターン A

P.27 参照

追加設定不要外部
ヒューミパターン B

VCJ2200A
標準グループ制御

P.26 参照

追加設定不要パターン C

標準グループ制御

P.27 参照

ヒューミ付
リモコン

P.28 参照

追加設定不要ＶＣＪ２２００Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて

外部ヒューミを接続する加湿器本体は VCJ2200A、VCJ2200 のどちらですか？
VCJ2200A

VCJ2200A

VCJ2200A

VCJ2200A

VCJ2200

VCJ2200

VCJ2200

VCJ2200

パターン A

パターン C

パターン A

パターン C

P.26 参照

P.28 参照

P.26 参照

P.28 参照

この制御パターンでは使用できません（パターン D-2 P.29 参照）

この制御パターンでは使用できません（パターン D-1 P.29 参照）- 25 -

9-2 VCJ2200A 内蔵ヒューミディスタットを無効化する
制御グループ パターン A
下記の計装パターンの何れかで施工する場合は、VCJ2200A の内蔵ヒューミディスタットを無効化する必要があります。
※○は湿度検知するヒューミディスタット、×は使用しないヒューミディスタットを表します。
VCJ2200

VCJ2200A

VCJ2200

VCJ2200

VCJ2200A

VCJ2200A

VCJ2200A

VCJ2200A

VCJ2200A

HS
HS

HS
HS

HS
HS

HS
HS

HS
HS

HS
HS

標準リモコンスイッチ

標準リモコンスイッチ

客先ご用意のヒューミ

客先ご用意のヒューミ警告●

通電したままの作業は感電の原因になります。

VCJ2200A 内蔵ヒューミディスタットを無効化する

1 加湿器元電源の漏電ブレーカを OFF にします。
2 ヒューミディスタットユニットのディップスイッチ DS4、DS5 を ON にする。
3 加湿器元電源の漏電ブレーカを ON にします。

VCJ2200A

湿度センサ※グリルパネルを外した状態

ヒューミディスタット出力LED
（HS）

端子台
（CN4-2）

外部機器との 外部指令信号入力に出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

ディップスイッチ切替作業は、必ず漏電ブレーカを遮断してから行う

初期設定

VCJ2200A（複数台）を標準リモコンスイッチでグループ運転させる組合せで、
1 台（任意）の内蔵ヒューミディスタッ
台（任意）の内蔵ヒューミディスタットを有効（親機）にして使用する。

VCJ2200（複数台）と VCJ2200A（複数台）を標準リモコンスイッチでグルー
プ運転させる組合せで、客先ご用意の外部ヒューミディスタットを VCJ2200 に接続して使用する。

リモコンスイッチ 外部信号

VCJ2200（複数台）と VCJ2200A（1台）を標準リモコンスイッチでグループ運転させる組合せで、客先ご用意の外部ヒューミディスタットを VCJ2200 に接続して使用する。

はじめに

標準リモコンスイッチ

S1
6

5

4

3

2

1
OFF

HS
CN4-2

PWR

ヒューミディスタット
ユニットのカバー

ディップスイッチ

S1
6

5

4

3

2

S1

1
OFF
ON

1 番ピン：ヒューミディスタットの湿度設定
2 番ピン：ヒューミディスタットの湿度設定
3 番ピン：ヒューミディスタットの湿度設定
4 番ピン：ON にする
5 番ピン：ON にする
6 番ピン：必ず OFF- 26 -

ＶＣＪ２２００Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて

ビスを 2 点緩め、カバーを取り外す

ヒューミ付リモコンによる各種設定

LED1

LED2

LED3

電源LED
（PWR）

運転動作

ON

9-3 ヒューミ付リモコン上で湿度検知するヒューミディスタットを選択する
制御グループ パターン B
下記の計装パターンの何れかで施工する場合は、ヒューミ付リモコン上で湿度検知するヒューミディスタットを選択する
設定が必要になります（初期設定では「ヒューミ付リモコンで湿度検知」するに設定されています）。
※○は湿度検知するヒューミディスタット、×は使用しないヒューミディスタットを表します。

VCJ2200

VCJ2200A

VCJ2200

はじめに

VCJ2200（複数台）と VCJ2200A（1 台）をヒューミ付リモコンでグループ運転させる組合せで、ヒューミ付リモコンのヒューミ
ディスタットを使用する。

● 

HS
HS

⇒初期設定のため、追加の設定は不要。

初期設定

外部機器との 外部指令信号入力に出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

リモコンスイッチ 外部信号

ヒューミ付リモコンVCJ2200A

VCJ2200A

VCJ2200A

HS
HS

HS
HS

HS
HS

複数の VCJ2200A をヒューミ付リモコンでグループ運転させる組
合せで、ヒューミ付リモコンのヒューミディスタット
合せで、ヒューミ付リモコンのヒューミディスタットを使用する。
を使用する。

● ⇒初期設定のため、追加の設定は不要。

ヒューミ付リモコンVCJ2200

VCJ2200A

VCJ2200

VCJ2200（複数台）と VCJ2200A（1 台）をヒューミ付リモコンでグループ運転させる組合せで、VCJ2200A の内蔵ヒューミデの内蔵 ヒューミデ
ィスタットを使用する。
ィスタットを使用する。

● 

HSHS⇒下記 1 ～ 3 の手順を参照し、設定を行う。

運転動作

ヒューミ付リモコンヒューミディスタットの切替における弱表示灯の点灯状態
点灯

ＶＣＪ２２００Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて

・VCJ2200A 内蔵ヒューミディスタット
・客先ご用意の外部ヒューミディスタット

① リモコンスイッチの電源表示灯が消灯している状態であることを確認し、電源表示灯が点灯（緑）するまでサイドスイッチ※を長押しする（３秒程度）② 強 / 弱切 替 ボタンを押し、弱表示灯を点灯させる

設定確認/設定/初期化

ヒューミ付リモコンによる各種設定

1 リモコンスイッチの電源表示灯が消灯していることを確認後、電源表示灯が点灯（緑）するまでサイドスイッチを長押しします（３秒程度、
右図①）。
2 強 / 弱切替ボタンを押し、弱表示灯を「点灯」または「消灯」させ湿度検知するヒューミディスタッ
トを選択します（右図②）。

・ヒューミ付リモコンのヒューミディスタット
消灯（初期設定）③ サイドスイッチを 2 回押す※サイドスイッチはピンホール内部にス
イッチがありますので、ペン先などで
WM-HRM101

3 サイドスイッチを 2 回押します（右図③）。
強表示灯が 3 秒間点灯し、その後、強表示灯が消灯したら設定が保存され、完了です。

- 27 -

押して設定してください。

9-4 VCJ2200A 内蔵ヒューミディスタットを無効化し、ヒューミ付リモコン上
で湿度検知するヒューミディスタットを選択する
制御グループ パターン C
下記の計装パターンの何れかで施工する場合は、VCJ2200A の内蔵ヒューミディスタットを無効化にする必要があります。
※○は湿度検知するヒューミディスタット、×は使用しないヒューミディスタットを表します。

VCJ2200A

VCJ2200A

HS
HS

HS
HS

HS
HS

VCJ2200A（複数台）をヒューミ付リモコンでグループ運転させる
組合せで、1 台（任意）の内蔵ヒューミディスタット
台（任意）の内蔵 ヒューミディスタットを有効（親機）
を有効（親機）にして使用する。

● 

VCJ2200

VCJ2200A

VCJ2200

HS
HS

1 P.26
P.26「9-2VCJ2200A 内蔵ヒューミディスタット
内蔵ヒューミディスタットを無効化する」
を無効化する」を参照し、VCJ2200A ヒューミディスタットユニットのディップスイ
ッチ DS4、DS5 を ON に変更し、内蔵ヒューミディスタットを無効
化する
する。
。
P.27「9-3 ヒューミ付リモコン上で湿度検知する
ヒューミ付リモコン上で湿度検知するヒューミディスタ
ヒューミディスタ
2 P.27
ットを選択する」を参照し、ットを選択する」を参照し、湿度検知するヒューミディスタットを「客トを「客先ご用意の外部ヒューミディスタット」に設定する。

ヒューミ付リモコン
客先ご用意のヒューミ

VCJ2200

VCJ2200A

HS
HS

HS
HS

1 P.26「9-2VCJ2200A 内蔵ヒューミディスタットを無効化する」
を参照し、湿度検知を行わないすべてのを参照し、湿度検知を行わないすべての VCJ2200A ヒューミディ
スタットユニットディップスイッチ DS4、DS5 を ON に変更し、内蔵ヒューミディスタット
内蔵ヒューミディスタットを無効化する。
を無効化する。
2 P.27
P.27「9-3 ヒューミ付リモコン上で湿度検知するヒューミディスタッ
トを選択する」を参照し、湿度検知するヒューミディスタッ
トを選択する」を参照し、湿度検知するヒューミディスタットを「客トを 「客先ご用意の外部ヒューミディスタット
先ご用意の外部
ヒューミディスタット」」 に設定する。

ヒューミ付リモコンによる各種設定

客先ご用意のヒューミ

VCJ2200（複数台）と VCJ2200A（1 台または複数台）を標準リ
モコンスイッチでグループ運転させる組合せで、客先ご用意の外部ヒ
モコンスイッチでグループ運転させる組合せで、客先ご用意の外部ヒューミディスタットをューミディスタット
を VCJ2200 に接続して使用する。

● 

運転動作

VCJ2200A

ヒューミ付リモコンVCJ2200（複数台）と VCJ2200A（1 台）をヒューミ付リモコンでグループ運転させる組合せで、客先ご用意の外部ヒューミディスタッ
トを VCJ2200 に接続して使用する。

● 

外部機器との 外部指令信号入力に出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

2 P.27
P.27「9-3 ヒューミ付リモコン上で湿度検知するヒューミを選択する」を参照し、湿度検知するヒューミをる」を参照し、湿度検知するヒューミを「「 VCJ2200A 内蔵ヒュー内蔵ヒュー
ミディスタット」に設定する。
ミディスタット」に設定する。

初期設定

ヒューミ付リモコンリモコンスイッチ 外部信号

1 P.26「9-2VCJ2200A 内蔵ヒューミディスタット
内蔵ヒューミディスタットを無効化する」
を無効化する」を参照し、湿度検知を行わないすべてのを参照し、湿度検知を行わないすべての VCJ2200A ヒューミディ
スタットユニットディップスイッチ DS4、DS5 を ON に変更し、内蔵ヒューミを無効化する。

はじめに

VCJ2200A

ＶＣＪ２２００Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて- 28 -

9-5 使用できない制御パターン
制御グループ パターン D

この計装パターンでは、以下の理由から対応することができません×

1 台または複数台の VCJ2200A 内蔵ヒューミを無効にし、客先ご用意の外部ヒューミを VCJ2200A に接続して湿度検知させる。

D-1

不可 D-2 ●機器構成 加湿器 	 ：VCJ2200A

はじめにリモコン ：ヒューミ付リモコンまたは標準リモコンスイッチ●湿度検知 客先ご用意の外部ヒューミにて検知させる

初期設定

外部機器との 外部指令信号入力に出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

リモコンスイッチ 外部信号

VCJ2200A

VCJ2200A

HS
HS

HS
HS

VCJ2200

VCJ2200A
HS
HS

L1,L2
標準リモコンスイッチ
またはヒューミ付リモコン標準リモコンスイッチ
またはヒューミ付リモコン

客先ご用意のヒューミディスタット

このパターンで結線した場合
・客先ご用意のヒューミ状態（ON・OFF）に関わらず、全加湿器が運転しません。

客先ご用意のヒューミディスタット

D-3

VCJ2200A

VCJ2200A

HS
HS

HS
HS

運転動作

×不可

VCJ2200A の L1-L2 端子は連動運転用端子のため、客先ご用意の外部ヒューミは使用できません。

同一制御グループで、複数台の VCJ2200A 内蔵ヒューミに湿度検知させる。

ヒューミ付リモコンによる各種設定

標準リモコンスイッチ
またはヒューミ付リモコンＶＣＪ２２００Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて

×不可

D-4

VCJ2200

VCJ2200A

HS
HS
L1,L2

標準リモコンスイッチ
またはヒューミ付リモコン●機器構成 加湿器 	 ：VCJ2200A 複数台リモコン ：ヒューミ付リモコンまたは標準リモコンスイッチ●湿度検知 複数台の VCJ2200A 内蔵ヒューミで検知させる

湿度に対する運転状態が不一致となるため、使用できません。
このパターンで結線した場合
・いずれかのヒューミが ON になることで全加湿器が加湿運転となります。
・全加湿器のヒューミが OFF にならないと加湿運転は停止せず、加湿過多になります。

VCJ2200 と VCJ2200A の同一制御グループに、客先ご用意の外部ヒューミを接続し、VCJ2200A 内蔵ヒューミと客先ご用意の外部ヒューミに湿度検知させる。
●機器構成 加湿器 	 ：VCJ2200、VCJ2200A
リモコン ：ヒューミ付リモコンまたは標準リモコンスイッチ●湿度検知 VCJ2200A 内蔵ヒューミ、および客先ご用意の外部ヒューミで検知させる

湿度に対する運転状態が不一致となるため、使用できません。
このパターンで結線した場合
・どちらかのヒューミが ON になることで全加湿器が加湿運転となります。
・全加湿器のヒューミが OFF にならないと加湿運転は停止せず、加湿過多になります。

客先ご用意のヒューミディスタット

- 29 -

はじめに
初期設定

外部機器との 外部指令信号入力に出力設定 連動運転設定 よる遠方発停設定

リモコンスイッチ 外部信号

運転動作

ヒューミ付リモコンによる各種設定

ＶＣＪ２２００Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて- 30 -

本社営業本部 〒１６１-８５３１ 東京都新宿区中落合 3-15-15 ＷＭ本社ビル

TEL.０３-３９５４-１１０１●加湿器のメンテナンス、リニューアルに関するお問い合わせは、最寄りの各拠点へご連絡ください。
保守・サービス営業本部 〒１６１-８５３１ 東京都新宿区中落合 3-15-15 カスタマーセンター

TEL.０３-３９５４-１１１０

大 阪 支 店〒５４０-００２４ 大阪市中央区南新町１-１-２ タイムスビル

TEL.０６-４７９０-６６０６

名古屋営業所〒４６４-０858 名古屋市千種区千種 1-15-1 ルミナスセンタービル

TEL.０５２-７４５-３２７７

仙台営業所〒９８１-３１３５ 仙台市泉区八乙女中央 5-17-12

TEL.０２２-７７２-８１２１

福岡営業所〒８１２-０００４ 福岡市博多区榎田 2-1-10

TEL.０９２-４７１-０３７１●業務用・産業用各種加湿器●流量管理システム機器／エアロＱシステム・カラムアイ

https://www.wetmaster.co.jp

5710-018900