特高・高圧受配電設備ご存知ですか？
そのままでは危険です！

（※生産阻害を引き起こします。）

か！？
んせまみて見直し

30年以上、メンテナンスなしでいると大変なことに！

不具合発生件数
10年使用

20年使用

30年使用

40年使用

稼動後 30 年を経過すると、定期点検を実施していても、劣化等で突発不具合発生率が格段に上昇し、生産阻害を引き起こします。また、保守サービス中止や保守部品の枯渇も問題です。

ご存知ですか？
そのままでは危険です！

JFEプラントエンジにお任せください

当社は、30年以上製鉄所の様々な電気設備の保守・更新を担って安定稼動に貢献してきたノウハウから、設備診断を実施し、メンテナンスによる延命化をまず第一に考えます。
当社は▶お客様のニーズ・ご予算に応じて、国内外メーカー・機種に拘らず、最適なソリューションをご提案できます。

▶全国5箇所の専門工場、50人の技術陣、600人の保全員がメーカーレベルの技術力で強力にサポート致します。

お客様は▶メーカー・機種、国内・海外に拘らず、最適な設備を選択できます。
▶段階更新やレトロフィット更新も選択可能です。
▶ニーズや予算に応じた選択ができます。

点検診断

延命化

更新

設備の現状や管理情報の調査

点検・整備＊

更新●全メーカー、全機種対応●場所、負荷状況に応じたご提案●履歴(点検、診断、整備、故障)●枯渇部品の製作▶段階更新・レトロフィット
▶全体更新

●劣化度
●予備品、遊休盤の有無●メーカー製造中止品の保守対応＊機種によっては、お客様よりメーカー様へＳＶ・部品の手配をお願いする場合がございます。

是非ご相談ください。
ht tp://w w w . j f e - p l an t e n g . c o . j p /最寄りの営業所・支店はHPをご覧ください。
01-01-160331

受配電設備の点検・診断
国内外メーカー・機種に拘らず、メーカーレスで年間2000台以上の豊富な実績を誇ります。
30年以上製鉄所において、様々なメーカーの電気設備の保守・更新を担って安定稼動、コスト低減に貢献してきました。

点検・診断

延命化

更新

術力!
技のルベレメーカー
長年蓄積された診断技術で、劣化度を定量評価し、メンテナンスによる延命化を第一に考えた、最適なご提案を致します。
メーカーの保守サービス中止設備も可能です。

変圧器点検

接地抵抗測定特高・高圧断路器点検

高圧配電盤点検

高圧遮断器点検

受配電設備の点検・診断

JFEプラントエンジにお任せください

受配電設備の劣化診断
設備 調査

老朽更新優先度 評価

設備の現状や整備・故障履歴、予備品・遊休盤の有無、メーカー保守対応状況を調査します。

長年蓄積したノウハウによる基準で、★劣化度★故障修復度(復旧までに要する時間)★生産損失を定量評価し、リスクマネジメントを加味して総合的に優先度を評価します。

老朽更新優先度評価
区分

評価手段

項目
①寿命評価

Ⅰ総合的な劣化度②劣化状況

当社の機器別判定基準

評価点
良注意

不良未測定

1

35

目視

1

350③環境安全1

Ⅱ故障復旧時間④相対的なＭＴＴＲ

1

35-

Ⅲ操業損失

⑤停電影響範囲-

35-355高圧トランス劣化診断
定期絶縁油採取

高圧トランスの定期診断
油中ガス分析（ppm）
結果
水素

絶縁油油中ガス分析（5種類の可燃性ガス）

補修計画(停電)

メタン

1月26日

アセチレン 一酸化炭素

H2CH4C2H2CO

TCG

12112373935210929･内部開放点検･フルフラール分析･代替品╱更新

2ETL 400V No.1
整流器用2000kVAトランス
三菱 1972年製 3300/420V

評価●アセチレン成分の検出→内部アーク●メタン、TCGも異常なガス量

高圧トランスの開放点検整備･油替

可燃性ガス総量

2月18日

トランス絶縁油2,750ℓ取替
タップチェンジャー焼損発見（右写真）のため直結処理
油中ガス分析
（ppm）
結果

重大故障抑止

3月14日

水素

メタン

H2CH4C2H2CO

TCG

639023367

アセチレン 一酸化炭素

可燃性ガス総量

国内外メーカー・機種を問わず、お客様のニーズ・ご予算に応じた最適なご提案が可能です。＊＊機種によっては、お客様よりメーカー様へＳＶ・部品の手配をお願いする場合がございます。

是非ご相談ください。
ht tp://w w w . j f e - p l an t e n g . c o . j p /最寄りの営業所・支店はHPをご覧ください。
01-02-160331

受配電設備（遮断器）の延命化ソリューション

国内外メーカー・機種に拘らず、メーカーレスで年間2000台以上の豊富な実績を誇ります。
30年以上製鉄所において、様々なメーカーの電気設備の保守・更新を担って安定稼動、コスト低減に貢献してきました。

点検・診断

更新

延命化術力!
技のルベレ
メーカー
メンテナンスによる延命化を第一に考えて、ライフサイクルコストのミニマム化を実現します。

遮断器点検

普通点検

･･･目視レベルでの劣化点検、簡易整備。

精密点検･･･分解、グリス交換、性能検査までの点検に加え、一部 部品交換まで対応。

● 気中遮断器(ACB） ● ガス遮断器（GCB）● 磁気遮断器（MBB） ● 空気遮断器（ABB）● 油入遮断器（OCB） ● 電磁接触器（Hi-Ctt）● 極少油量遮断器 （TCB） ● 高速度遮断器
高圧遮断器精密点検はメーカー・機種を問わず、＊保守中止品も可能です。

● 真空遮断器（HSCB）（VCB）＊機種によっては、お客様よりメーカー様へＳＶ・部品の手配をお願いする場合がございます。

受配電設備（遮断器）の延命化ソリューション

JFEプラントエンジにお任せください

遮断器オーバーホール＊
メーカー製造・保守中止で更新を迫られている機器も、部品を再製作して対応可能です。

Hi-Ctt (電磁接触器)

吹消しコイル絶縁復旧対策＊絶縁物製作（枯渇部品の再製作）＊ 一部、製作対応できない部品もあります。
＊ 製作部品の保証は致しかねます。

全国5箇所の専門工場、50人の技術陣、600人の保全員が、お客様を強力にサポート致します。
国内外メーカー・機種を問わず、お客様のニーズ・ご予算に応じた最適なご提案が可能です。

是非ご相談ください。
ht tp://w w w . j f e - p l an t e n g . c o . j p /最寄りの営業所・支店はHPをご覧ください。
01-03-160331

受配電設備のリプレース
国内外メーカー・機種に拘らず、メーカーレスで年間2000台以上の豊富な実績を誇ります。
30年以上製鉄所において、様々なメーカーの電気設備の保守・更新を担って安定稼動、コスト低減に貢献してきました。

点検・診断

更新

延命化

術力!
技のルベレ
メーカー
国内外メーカーを問わず、お客様の立場に立った最適なソリューションをご提案できます。
エンジニアリングから施工まで対応致します。

エンジニアリングから施工まで一貫対応！
お客様は仕様要望だけお伝えください。

Ⅰ.

●既設調査

図面有無に拘らず既設調査を行ないます。

●基本仕様、基本設計（電源系統、保護協調、短絡電流、電圧変動、監視操作方案等）

設

計★系統見直し ★保護協調見直し●現地試験計画、実施
（直）

製

作

安全最優先で施工●断路器・遮断器設計・製作●特高保護継電器、監視盤製作●現地機器試験調整

現地工事

Ⅲ. 最短施工時間の工事計画を策定致します。

●官庁対応（工事計画届出、安全管理審査）

複数の観点から策定した優先順位に則って、負荷状況に応Ⅱ. じた見直しを行ない、省エネに配慮した設計を行ないます。

●設計施工管理システム●遮断器撤去・据付●電気工事●現地試験調整●電力監視システム●電力実績データ収集システム

受配電設備のリプレース

JFEプラントエンジにお任せください

当社の主な更新事例

スケルトンタイプ22kV受電設備を配電盤に更新

66kV特高遮断器

同左 電力監視システム（デジタル保護継電器を採用し、運転状況を遠隔監視、デマンド監視も行なえるよう改造)『レトロフィット』は、筐体を流用して、遮断器だけを更新する方法です。＊
設置場所の改造が不要のため、切替工事時間の短縮が図れ、設備停止を最小限にすることが可能です。
3.3kV遮断器レトロフィット＊ 筐体によっては、レトロフィットできない場合がございます。

全国5箇所の専門工場、50人の技術陣、600人の保全員が、お客様を強力にサポート致します。
国内外メーカー・機種を問わず、お客様のニーズ・ご予算に応じた最適なご提案が可能です。

是非ご相談ください。
ht tp://w w w . j f e - p l an t e n g . c o . j p /最寄りの営業所・支店はHPをご覧ください。
01-04-160331