1小型電動アクチュエータ
リニアタイプ概要

使い良さと安全性を追求
超小型アクチュエータ［JX-05M 型］は、小口径の玉形弁や仕切弁用に開発された電動操作機です。
バルブアクチュエータのパイオニアとして、永年にわたる豊富な経験を生かして設計された、お客様のご要求にお答えできるアクチュエータです。
使い良さと安全性を追求した結果、ハンドホイールを標準装備し、手動から電動への切換え機構に自動復帰を採用しました。

2

特長

●自動復帰
取り扱い性と安全性を追及した結果、手動への切り換えはデクラッチレバー、そして電動への切換えは自動復帰を採用しました。
デクラッチレバーによって手動に切り換えてハンドホイール操作を行った後、電動状態に戻す必要はありません。
モータが起動すると自動的に電動状態に復帰します。
●ウォームギア方式を採用
動力伝達機構にウォームギアを採用したシンプルな構造です。
ウォームギアの採用によって、電動時及び手動操作時ともにセルフロックが確保されています。
●ウォームギアは高強度のブロンズ●軽量化のためハウジングはアルミニウム合金●トルクスイッチ・リミットスイッチにマイクロスイッチを採用、充電部の露出がなく安全●リミットスイッチは間欠ギアにより設定後のくるいがない仕様

許 容 出 力 ト ル ク （N･m）50

周

許容出力スラスト（kN）

30

ギアドリミットスイッチ

開閉各4個（2a2b）

最 大 ス テ ム 径 （mm）

24

トルクスイッチ

開閉各１個（1c）

最 大 リ フ ト （mm）

50

総電源

モータ出力絶時

単相： 100/110V 50Hz
（F種）100/110V 60Hz
200/220V 50Hz
200/220V 60Hz
三相： 200/220V 50Hz（E種）200/220V 60Hz
400/440V 50Hz
400/440V 60Hz

縁間種
定

格

サーマルプロテクタ

50W
単相F種

三相E種
15分

モータ内蔵

囲

減

温速度

－10～＋65℃

比

300

ハンドホイールギア比
出力回転数（min-1）

4050Hz4.560Hz5.5

マイクロスイッチ接点容量

AC250V 4A/DC125V 0.4A
（誘導負荷）

電 線 引 込 口

G1

保JPW55/IP55

質護構

造量（kg）

２個

15単相の場合はコンデンサが付きます。

120℃±5℃

310

電線管引き込み口
２－Ｇ１64182

72

15050

1581341125072

外形図

スイッチカバー
取外しスペース

φ220

φ1002781025966

4-M10 深さ2245

ﾟ

3φ70f8

ﾟ

45

φ125

ドライブスリーブ

φ2658

ステム端部寸法図

35

ステムナット10

ロックナットステム（客先）φA
φ26

φAステム最大径 φ24以下

4基本結線図
下図は単相モータの場合です。

R

記号説明T

ＬＳＯ：開方向リミットスイッチ
ＬＳＣ：閉方向リミットスイッチ
ＴＳＯ：開方向トルクスイッチ
ＴＳＣ：閉方向トルクスイッチ
ＴＨ ：モータサーマルプロテクタ
ＣＡ ：モータ進相コンデンサ
Ｈ ：スペースヒータ◎ ：端子台0 ：開方向マグネットスイッチコイル
C ：閉方向マグネットスイッチコイル

PBS
NFB

FO

CPBO

PBC

CO

OL
OC

UO

V

CX

E

1NOCATH

Ｍ

OC

23NC

NO

C TSO

OC

オーバトルク

全開全閉4675NC

8NC

C TSC

１NONO

NC

NO

リミットスイッチ

NC H1

NC NO

C LSC8C LS02（：：接点展開図

H
C LSO4Ｏ，
Ｃ ：マグネットスイッチ
主接点及び補助接点
ＰＢＯ：開押ボタンスイッチ
ＰＢＣ：閉押ボタンスイッチ
ＰＢＳ：停止押ボタンスイッチ
C ：全閉表示灯
O ：全開表示灯
OL ：トルクアラーム
Ｆ ：ヒューズ
ＮＦＢ：ノーヒューズブレーカ

コンタクト
コンタクト

バルブ開度

C LSC6 H2

ロータ 接点番号

本図面はバルブ全閉状態を示します。
枠内アクチュエータ

LSO

LSC

全閉

機能

全開

１２３４５６７８）

接断ｈａｈｂｌｂｌａ

製品保証（1）保証期間
弊社工場出荷後 2ヶ年または現地での運転開始後 1ヶ年のいずれか短い方といたします。
（2）保証範囲
弊社の製品は、取り決められた定格および稼働条件下でご使用される場合に対して、契約時に定められた期間の5） 取扱説明書などに指定する保守・点検・整備などを実施しなかったことに起因する故障。
6） 操作、または取り扱いの誤りに起因する故障。
7） 一般に品質・性能に影響のないと認められる程度の官能的現象（音・振動など）。
（3）保証費用保証をいたしております。

万一、保証期間内に弊社責任による不具合を発見された

従って、保証期間内であっても、下記の事由により不具合場合は、当該品の代替品納入、または当該品の修理対が発生した場合は、保証範囲外とさせていただきます。

応を弊社費用で実施いたします。

1） 弊社製品の仕様、または、選定条件を超えて使用しなお、保証範囲地域は国内に限定させていただきます。

たための故障。

また、保証費用は、納入品単体の保証を意味するもので、

2） 火災・水害・台風・地震、その他天災をはじめ、故納入品の故障により誘発される下記の費用は含みません。

障の原因が弊社製品構造以外の事由による故障。

1） 製品の実機からの取り外しおよび取り付けに関する工3） 弊社、または弊社の指定するサービス業者以外の者

数、再納入に要する輸送費および税金、倉庫費用なが、改造もしくは修理したことに起因する故障。
4） 経時変化により発生する不適合（塗装およびメッキなどの自然退色・発錆・グリースの劣化・油分の分離など）。

どの付帯費用。
2） 当該品の不具合から生ずる装置の休業損失・機会損失費用など。
保証を金額で実施することとなった場合、その上限はクレーム対象製品の販売価格を超えないことといたします。

5

本 社 〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目7番14号
京阪神虎ノ門ビル2Ｆ
TEL.03-6363-3170（代表） FAX.03-6363-3175工場〒252-0811
神奈川県藤沢市桐原町7番地
TEL.0466-45-2111（代表）TEL.011-871-3385〒920-0001
石川県金沢市千木町リ109
TEL.076-257-7205
FAX.076-257-7225

若狭事業所〒625-0014
京都府舞鶴市鹿原196-1
TEL.0773-66-0571
FAX.0773-66-0129

浜岡出張所〒437-1604
静岡県御前崎市佐倉5561
中部電力（株）浜岡原子力発電所内 保修3棟
TEL.0537-86-9704
FAX.0537-86-9720

FAX.052-625-7785〒733-0003（事業所） 広島市西区三篠町3-16-4

TEL.082-237-7377

FAX.082-237-7370〒810-0802（事業所） 福岡市博多区中州中島町2-3（福岡フジランドビル4階）

TEL.092-263-8355

FAX.092-263-3350

仙台事業所〒983-0013
宮城県仙台市宮城野区中野1-3-5
TEL.022-388-8651
FAX.022-258-8407

福島事業所〒979-0603
福島県双葉郡楢葉町井出字浄光西24
TEL.0240-25-4865
FAX.0240-25-4361

藤沢事業所〒252-0815
神奈川県藤沢市石川1831
TEL.0466-45-2290
FAX.0466-43-6364

柏崎事業所

金沢事業所

〒459-8001

TEL.052-625-7780

福岡営業所〒230-0062
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町18-9
エミネンス日建ビル３０５号
TEL.045-571-3026
FAX.045-571-3027

FAX.011-871-3387（事業所） 名古屋市緑区大高町一番割6-1

広島営業所

京浜事業所

〒003-0873（事業所） 札幌市白石区米里3条2-8-1

名古屋営業所〒289-1107
千葉県八街市八街は16-141
TEL.043-444-3810
FAX.043-444-3812

FAX.0466-45-3370〒564-0053（事業所） 大阪府吹田市江の木町26-30
TEL.06-6368-3200
FAX.06-6368-3201

大阪営業所

札幌営業所

千葉事業所

〒945-0106
新潟県柏崎市大字土合907
TEL.0257-23-7669
FAX.0257-22-9024

BULLETIN L-094D1

Headquarter
2F, Keihanshin Toranomon building,
1-7-14, Nishi-Shinbashi, Minato-ku,
Tokyo, 105-0003, Japan
Telephone:+81-3-6363-3165
Facsimile:+81-3-6363-3168

211200(KP)1