2017 年１月１日以降の実績
１号機
・原子炉注水量について、1 月 5 日以下のとおり低減操作（ＳＴＥＰ②）を実施。
操作開始時間：午前 10 時 40 分
操作終了時間：午前 10 時 45 分
原子炉注水量：4.0 m3/h→3.4 m3/h
操作前後において、原子炉圧力容器底部温度、原子炉格納容器内温度、格納容器ガス管理設
備ダストモニタ等のプラントパラメータに有意な変動がないことを確認。引き続き、プラン
トパラメータを監視し、原子炉圧力容器底部温度および原子炉格納容器内温度の上昇が想定の範囲（低減操作前と比較して 7℃以内）で安定したことを確認後、2017 年 1 月下旬に次の低減操作（ＳＴＥＰ③）を実施予定。
・原子炉注水量について、1 月 24 日、以下のとおり低減操作（ＳＴＥＰ③）を実施。
操作開始時間：午前 10 時 32 分
操作終了時間：午前 10 時 38 分
原子炉注水量：3.5 m3/h→3.0 m3/h
操作前後において、原子炉圧力容器底部温度、原子炉格納容器内温度、格納容器ガス管理設
備ダストモニタ等のプラントパラメータに有意な変動がないことを確認。引き続き、プラン
トパラメータを監視し、原子炉圧力容器底部温度および原子炉格納容器内温度が安定したことの確認を実施。
・1 号機使用済燃料プール代替冷却系の 1 次系冷却ポンプの点検のため、１月 24 日午前 5 時 55分に冷却を停止。冷却停止時の水温は 17.7℃。冷却再開予定の 2 月 11 日午後 5 時までの使用済燃料プールの水温上昇は約 23.1℃と評価されることから、運転上の制限値 60℃に対して余裕がある。その後、点検作業が終了したことから、2 月 11 日午後 3 時 11 分に起動。運転状態について異常はない。起動後の使用済燃料プール水温度は 23.0℃（停止時 17.7℃）。
・1 号機の原子炉注水量については、1 月 24 日の低減操作（ＳＴＥＰ③）以降、プラントパラ
メータの監視を継続してきたが、原子炉圧力容器底部温度および原子炉格納容器内温度が安定していることを確認できた。これにより 1 月 31 日をもって、2016 年 12 月 14 日より開始した 1 号機の原子炉注水量低減を完了とした。1 月 31 日午後 6 時現在の原子炉注水量は、3.0 m
３/h で安定。
・2 月 3 日午後 0 時 13 分頃、１号機タービン建屋地下において、作業用フィルター付近のドレン受けから水が溢れ出た痕跡があると、協力企業作業員から緊急対策本部に連絡有。午後 3時現在、現場状況を確認中。
その後、当社社員が現場を詳細に確認したところ、当該ドレン受けから水は溢れ出ておらず、
当該ドレン受け（容量約 1,000 リットル）の中に、水が約１リットル溜まっている状況を確認。なお、当該ドレン受けに溜まっている水は、前日 2 月 2 日、当該フィルターの交換作業を実施した際に発生した残水と判断した。
・2 月 10 日午前 6 時 35 分頃、原子炉格納容器ガス管理設備の放射線検出器Ａ系が故障し、Ａ系監視不能と判断。なお原子炉格納容器ガス管理設備Ｂ系については正常に動作しており、指示値に異常はなく、プラントデータ監視に支障はない。また、プラントデータ（原子炉圧
力容器底部温度、格納容器内温度等）の異常、モニタリングポスト指示値の有意な変動はない。今後、原因の調査および当該設備の点検を実施。状況確認したところ、原子炉格納容器
ガス管理設備の放射線検出器（以下、「当該検出器」という。
）を冷却する装置において、冷媒中の不純物が凍結したことによる詰まりが発生したことで、放射能測定が出来ない状態になっていたことを確認。その後、冷却装置の点検を実施し、当該検出器の指示値に異常がないことを確認したことから、2 月 12 日午前 9 時 42 分に当該検出器は監視可能な状態に復帰と判断。
･１号機使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。
）代替冷却系の一次系については、当該系
統の一次系冷却ポンプ点検のため 2 月 16 日午後 2 時 26 分に停止し、その後、予定作業が終了したことから、同日午後 3 時 52 分に冷却を再開。運転状態については、異常のないことを確認。起動後のＳＦＰ水温度は、２１．９℃（停止時２１．８℃）。
･１号機タービン建屋内に溜まっている滞留水について、同建屋内に設置した滞留水移送装置を用いて水位管理を実施中。今回、更なる水位低下を目的として、同建屋内の最下階の床面よりも低い位置に新たなポンプを追設。
3 月 22 日、追設ポンプによる滞留水移送準備が整ったことから、同日午前 10 時 19 分より運用を開始。なお、運転状態については、異常がないことを確認。
・１号機使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。
）冷却を停止した状態でのＳＦＰ水温度の温度推移を確認するため、4 月 5 日午前 10 時 47 分に熱交換器への通水を停止し、冷却を停止した。
冷却停止時のＳＦＰ水温度は 26.2℃。
冷却停止期間中におけるＳＦＰ水温度上昇率は 0.052℃/ｈで、３週間停止した場合のＳＦＰ
水温度は約 52℃となり、運転上の制限（60℃以下）を満足すると評価している。なお、この評価は断熱状態を仮定した保守的なものであり、実際には、ＳＦＰ表面から外気への自然放熱があるため、これを加味した場合、31℃程度になるものと評価している。
また、ＳＦＰ水温度の上昇が継続する場合には、40℃を目安に継続可否を判断するとともに必要に応じてＳＦＰ循環冷却系の冷却を再開する。
冷却停止期間中においては、ＳＦＰ水温度、水位を継続的に監視する。
１号機ＳＦＰ水については、ＳＦＰ循環冷却系にて冷却しているが、ＳＦＰに保管している
使用済燃料は崩壊熱の低下が継続しており、ＳＦＰ水の冷却を停止した状態でも、ＳＦＰ表
面から外気への自然放熱により、ＳＦＰ水温度は運転上の制限値（６０℃）未満で安定するものと評価している。これを踏まえ、今後のＳＦＰ循環冷却系の運用方法を再検討するため、１号機ＳＦＰ循環冷却系を停止（注）して、ＳＦＰ水の温度推移を確認する。停止期間は、３週間程度を見込んでいる。
（ＳＦＰ水温度が安定した時点で終了とする）（注）ＳＦＰ循環冷却系の一次系を冷却している熱交換器への通水を停止し、熱交換器をバイパスした状態で運転する。
・4 月 20 日午後 1 時 11 分頃、１号機原子炉格納容器ガス管理設備（以下「ＰＣＶガス管理設備」という。
）Ｂ系での監視ができない状態となった。
事象発生時に確認した警報は以下の通り。
「核種分析装置（Ｂ）機器異常」「核種分析装置（Ｂ）伝送異常」「核種分析装置（Ｂ）放射能高」
ＰＣＶガス管理設備Ｂ系で監視出来ていないのは、ガス放射線モニタ（キセノン 135 等）のみであり、水素・酸素濃度およびダスト放射線モニタの監視は正常に出来ている。ＰＣＶガス管理設備Ａ系については、正常に動作しており指示値に異常はなく、プラントデータ監視に支障はなし。また、プラントデータ（原子炉圧力容器底部温度、格納容器内温度等）の異常、モニタリングポスト指示値に有意な変動は確認されていない。監視不能になった原因を調査中。
・１号機使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。
）については、4 月 5 日にＳＦＰ循環冷
却系の一次系を冷却する熱交換器への通水を停止し、ＳＦＰ水温度の推移を確認していた。
１号機ＳＦＰ循環冷却設備による冷却を停止した状態においても、自然放熱によりＳＦＰ水
温が安定することを確認。4 月 26 日午後 2 時 14 分に熱交換器への通水を行い、冷却を再開。
冷却再開時のＳＦＰ水温度は 29.2℃。
（冷却停止時の温度は 26.2℃）
・１号機使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。
）循環冷却系の一次系については、設備
信頼性向上を目的とした当該系統の電源二重化作業を行うため、5 月 29 日午後 2 時 2 分に停止。停止状態については、異常のないことを確認。冷却停止時のＳＦＰ水温度は 25.1℃。
・7 月 5 日、１号機タービン建屋地下１階にある滞留水が残存している可能性のある未調査エリア 3 箇所の残水調査として、電気マンホール内の水位測定（2 地点）を行ったところ、電気
マンホール内（No.1）の水位が、１号機タービン建屋近傍にあるサブドレンの水位（No.201）
より高い位置にあることから、午前 9 時 56 分、特定原子力施設の保安第 1 編第 26 条「建屋に貯留する滞留水」にて定める１号機タービン建屋の滞留水水位の運転上の制限「各建屋近傍のサブドレン水の水位を超えないこと」を満足できていないと判断。また、電気マンホール内（No.2）の水位についても、１号機タービン建屋近傍にあるサブドレンの水位（No.202）
より高い位置にあることから、午前 10 時 2 分、特定原子力施設の保安第 1 編第 26 条「建屋に貯留する滞留水」にて定める１号機タービン建屋の滞留水水位の運転上の制限「各建屋近傍のサブドレン水の水位を超えないこと」を満足できていないと判断。
電気マンホール内および近傍サブドレン水位は以下の通り。
・電気マンホール内水位（No.1） T.P. 3,070mm
近傍サブドレン水位 （No.201） T.P. 1,999mm
・電気マンホール内水位（No.2） T.P. 2,313mm
近傍サブドレン水位 （No.202） T.P. 1,991mm
１号機タービン建屋地下１階にある未調査エリア 3 箇所については、建屋内の孤立した場所にあり他のエリアとの連通はないことから、電気マンホール内に滞留している水が外部へ流出することはないと考えているが、念のため、午前 10 時 1 分に１〜４号機サブドレン、午前
10 時3 分に地下水ドレンによる地下水の汲み上げを停止。
電気マンホール内（No.1 およびNo.2）の水位を運転上の制限を満足できる状態に復帰する措置として、排水ポンプを設置し、午前10 時 17 分、電気マンホール内から１号機タービン建屋床ドレンサンプへの排水を開始。排水完了および近傍サブドレン水および電気マンホール内滞留水の放射能濃度については、別途お知らせ予定。
なお、残りの未調査エリアのうち、主油タンク室については、一部で少量の残水は確認されたものの、測定可能な水位ではない。また、復水脱塩装置樹脂貯蔵タンク室については、残水がないことを確認。以上の結果から、主油タンク室及び復水脱塩装置樹脂貯蔵タンク室については、特定原子力施設の保安第 1 編第 26 条「建屋に貯留する滞留水」にて定める１号機
タービン建屋の滞留水水位の運転上の制限「各建屋近傍のサブドレン水の水位を超えないこと」を満足できていると判断。今後、主油タンク室については、特定原子力施設の保安第 1
編第 11 条で定めた「排水完了エリアに貯留する残水」として、水位監視や排水等の適切な管理を行っていく。その後、電気マンホール内の滞留水を１号機タービン建屋床ドレンサンプへ排水し、電気マンホール内の水位を測定した結果、1 号機タービン建屋近傍にあるサブドレ
ンの水位より低い位置にあることを確認。
電気マンホール内（No.1）および近傍サブドレン水位は以下の通り。
・電気マンホール内水位（No.1） T.P.1,754 ㎜
・近傍サブドレン水位 （No.9） T.P.2,649 ㎜
電気マンホール内（No.2）および近傍サブドレン水位は以下の通り。
・電気マンホール内水位（No.2） T.P.1,754 ㎜
・近傍サブドレン水位 （No.9） T.P.2,650 ㎜
電気マンホール内については、
特定原子力施設の保安第 1 編第 26 条
「建屋に貯留する滞留水」
にて定める１号機タービン建屋の滞留水水位の運転上の制限「各建屋近傍のサブドレン水の水位を超えないこと」を満足していることを確認したことから、電気マンホール内（No.1）
については午後 5 時 7 分、電気マンホール内（No.2）については午後 5 時 9 分に運転上の制限内への復帰を判断。その後、午後 6 時 5 分に地下水ドレン、午後 6 時 9 分に 1〜4 号機サブドレン（１号機タービン建屋周辺を除く）汲み上げを再開。
1 号機タービン建屋近傍のサブドレン水の放射能濃度の測定結果は以下の通り。
＜近傍サブドレン水（No.9）＞・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：3.9×10-3Bq/㎝ 3）・セシウム 137：1.1×10-2Bq/㎝ 3＜近傍サブドレン水（No.201）＞・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：4.8×10-3Bq/㎝ 3）・セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：4.4×10-3Bq/㎝ 3）＜近傍サブドレン水（No.202）＞・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：5.3×10-3Bq/㎝ 3）・セシウム 137：1.7×10-2Bq/㎝ 3
電気マンホール内（No.1 および No.2）の底部に残った水の排水処理を行っていたが、午後 7時 50 分に電気マンホール内（No.1）、午後 8 時に電気マンホール内（No.2）の排水可能限界
レベルまで排水が完了。
排水完了時間をもって、電気マンホール内（No.1 および No.2）については、特定原子力施設の保安第１編第 11 条で定めた「排水完了エリアに貯留する残水」として、適切な管理を行っていく。
また、午後 8 時 47 分に 1 号機タービン建屋周辺サブドレンの汲み上げを再開。
・１号機使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。
）については、7 月 17 日午後 3 時 7 分にＳＦＰ循環冷却系の一次系を冷却している熱交換器への通水を停止し、冷却を停止。冷却停止時のＳＦＰ水温度は 32.5℃。
・１号機タービン建屋地下にある復水器内には、高濃度の汚染水を貯留しているが、建屋内滞留水の処理を進めていく上で、復水器内の貯留水量を低下させて、建屋内滞留水の放射性物

質量を低減させる必要がある。
このため、本日（8 月 1 日）より１号機復水器内貯留水の移送作業を開始。
復水器内貯留水の移送方法としては、復水器内に仮設ポンプを設置し、仮設移送ラインを既設の滞留水移送装置集合ヘッダーに接続して、１／２号機廃棄物処理建屋経由で集中廃棄物処理施設プロセス主建屋または高温焼却炉建屋へ移送する。
なお、復水器天板上部の貯留水については、2016 年 10 月 5 日から 11 月 25 日の間で移送作業が完了。
・１号機使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。
）については、7 月 17 日からＳＦＰ循環
冷却系の一次系を冷却している熱交換器への通水を停止し、自然放熱によるＳＦＰ水温度の変化を確認するための検証試験を実施。
検証試験の結果、ＳＦＰ循環冷却系による冷却を停止した状態において、自然放熱によりＳ
ＦＰ水温度が安定することを確認できたことから、8 月 29 日午後 2 時 23 分にＳＦＰ循環冷却系の一次系を冷却する熱交換器への通水を開始し、冷却を再開。冷却再開時のＳＦＰ水温度
は 39.5℃（冷却停止時の温度は 32.5℃）。
・1 号機（7 月 25 日〜8 月 8 日）、2 号機（8 月 22 日〜9 月 4 日）については、既に試験を実施
し、異常がないことを確認。
・9 月 21 日、1 号機建屋カバー解体工事におけるガレキ撤去時のダスト監視強化のため、ダス
トモニタ 2 台を増設し、ダスト監視を 4 点連続監視から 6 点連続監視に変更。
・1 号機原子炉注水設備の炉心スプレイ系（以下、「ＣＳ系」という。
）配管については、信頼性向上対策のためポリエチレン管への取替工事を行う。このため、以下の期間については、
原子炉注水を給水系による単独注水に変更する。
給水系による単独注水期間：10 月 2 日〜10 月 12 日
〔１号機原子炉注水量変更〕
ＣＳ系原子炉注水量：1.5m3/h →0m3/h
3給水系原子炉注水量：1.5m /h → 3.0m3/h
なお、給水系による単独注水については、事前に実施した単独注水試験の結果、原子炉の冷却状態に異常がないことを確認している。
・1 号機原子炉注水設備の炉心スプレイ系（以下、「ＣＳ系」という。
）配管のポリエチレン管への取替工事に伴い、10 月 2 日午前 10 時 54 分、原子炉注水量を以下のとおり変更。
〔１号機原子炉注水量変更〕
ＣＳ系原子炉注水量：1.5m3/h →0m3/h
給水系原子炉注水量：1.5m3/h → 3.0m3/h
・2017 年 10 月分の原子炉の冷却に必要な注水量について、1 号機 1.1m3/h、2 号機 1.4m3/h、 3
号機 1.4m3/h と定め、運用を開始。
・1 号機原子炉注水設備の炉心スプレイ系（以下、「ＣＳ系」という。
）配管のポリエチレン管への取替工事終了に伴い、10 月 12 日午前 11 時 48 分、原子炉注水をＣＳ系および給水系による注水に変更（戻し）。
〔１号機原子炉注水量変更（戻し）〕ＣＳ系原子炉注水量： 0m3/h → 1.5m3/h
給水系原子炉注水量：3.0m3/h → 1.5m3/h
なお、給水系による単独注水期間中、原子炉の冷却状態に異常はなし。

・1〜3 号機共通の使用済燃料プール循環冷却二次系共用設備の過剰な冷却（凍結）を防止するために、同共用設備の空冷式熱交換器（エアフィンクーラー）を 11 月 30 日から停止。
＜１号機建屋カバー解体＞
・2017 年 12 月 19 日 ガレキ撤去中のダスト飛散を防止するための防風フェンスを、原子炉建屋に設置完了。

２号機
・２号機使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。
）代替冷却系の一次系については、現在使用していない不要な制御盤の撤去作業に伴い、1 月 17 日午前 10 時 13 分に冷却を停止。冷却停止時のＳＦＰ水温度は 23.7℃。その後、予定作業が終了したことから、午後 0 時 54 分に起動。起動時のＳＦＰ水温度は 23.8℃。
・２号機原子炉格納容器ガス管理設備については、ホースの交換作業のため、特定原子力施設に係る実施計画「III 特定原子炉施設の保安」第 1 編第 32 条第 1 項（保全作業を実施する場合）を適用し、2 月 28 日午前 10 時 7 分より作業を開始。その後、作業が終了したことから同日午後 1 時 42 分に当該設備を起動。動作確認において異常がないこと、および短半減期核種の指示値に有意な変動がないことから、同日午後 7 時に特定原子力施設に係る実施計画「III
特定原子炉施設の保安」第 1 編第 32 条第 1 項（保全作業を実施する場合）の適用を解除。
・２号機原子炉格納容器ガス管理設備については、ホースの交換作業のため、3 月 3 日午前 10
時 6 分から特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子炉施設の保安」第 1 編第 32 条第 1項（保全作業を実施する場合）を適用し作業を開始。その後、作業が終了したことから同日
午後 12 時 11 分に当該設備を起動。動作確認において異常がないこと、および短半減期核種の指示値に有意な変動がないことから、同日午後 3 時 5 分に特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子炉施設の保安」第 1 編第 32 条第 1 項（保全作業を実施する場合）の適用を解除。
・２号機の原子炉注水量は、下記のとおり低減操作（ＳＴＥＰ①）を実施
操作開始時間：午前 10 時 17 分
操作終了時間：午前 10 時 25 分
原子炉注水量：4.4 m３／ｈ→4.1m３／ｈ
操作前後において、原子炉圧力容器底部温度、原子炉格納容器内温度、格納容器ガス管理設
備ダストモニタ等のプラントパラメータに有意な変動がないことを確認。引き続き、プラン
トパラメータを監視し、原子炉圧力容器底部温度および原子炉格納容器内温度の上昇が想定の範囲（低減操作前と比較して７℃以内）で安定したことを確認後、次の低減操作（ＳＴＥＰ②）を実施予定。なお、次の低減操作は、3 月 15 日を予定。
・使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。
）代替冷却系の一次系については、当該系統の配管清掃作業のため、3 月 13 日午前 5 時 3 分に停止。冷却停止時のＳＦＰ水温度は 25.7℃。
・２号機の原子炉注水量は、下記のとおり低減操作（ＳＴＥＰ②）を実施
操作開始時間：午前 10 時 31 分
操作終了時間：午前 10 時 45 分
原子炉注水量：4.0m３／ｈ→3.3m３／ｈ

操作前後において、原子炉圧力容器底部温度、原子炉格納容器内温度、格納容器ガス管理設
備ダストモニタ等のプラントパラメータに有意な変動がないことを確認。
引き続き、プラントパラメータを監視し、原子炉圧力容器底部温度および原子炉格納容器内
温度の上昇が想定の範囲（低減操作前と比較して７℃以内）で安定したことを確認後、次の低減操作（ＳＴＥＰ③）を実施予定。なお、次の低減操作は、3 月 22 日を予定。
・使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。
）代替冷却系の一次系については、当該系統の配管清掃作業のため、3 月 13 日午前 5 時 3 分より停止していたが、作業が終了したことから、
3 月 16 日午後 4 時 33 分に起動。起動後のＳＦＰ水温度は、29.9℃。
・２号機の原子炉注水量について、下記のとおり低減操作（ＳＴＥＰ③）を実施。
操作開始時間：3 月 22 日 午前 10 時 10 分
操作終了時間：3 月 22 日 午前 10 時 23 分
原子炉注水量：3.3m３／ｈ→2.9m３／ｈ
操作前後において、原子炉圧力容器底部温度、原子炉格納容器内温度、格納容器ガス管理設
備ダストモニタ等のプラントパラメータに有意な変動がないことを確認。
引き続き、プラントパラメータを監視し、原子炉圧力容器底部温度および原子炉格納容器内
温度が安定したことを確認する。
・２号機の原子炉注水量については、3 月 22 日の低減操作（ＳＴＥＰ③）以降、プラントパラ
メータの監視を継続してきたが、原子炉圧力容器底部温度および原子炉格納容器内温度が安定していることを確認できた。これにより 3 月 29 日をもって、２号機の原子炉注水量低減を完了とした。
なお、3 月 29 日午後 5 時現在の原子炉注水量は、2.9 m３/h で安定。
・タービン建屋地下にある復水器には、高濃度の汚染水を貯留しているが、建屋内滞留水の処理を進めていく上で、復水器内の貯留水量を低下させて、建屋内滞留水の放射性物質量を低減させる必要がある。このため、4 月 3 日午後 0 時 8 分より２号機復水器内貯留水の移送作業を開始。復水器内貯留水の移送方法としては、復水器内に仮設ポンプを設置し、仮設移送
ラインを既設の滞留水移送装置集合ヘッダーに接続して、集中廃棄物処理施設プロセス主建屋へ移送する。今回の移送作業では、復水器天板上部にある貯留水（約 420m3）を１ヶ月程度かけて移送する予定。なお、復水器天板下部にある貯留水（約 330m3）については、復水器天板上部の移送作業終了後に現場調査を行い、別途、移送作業を計画する。
・5 月 13 日午前 9 時 55 分、2 号機タービン建屋において、福島第一原子力発電所構内の 2 号機
ＣＳＴ原子炉注水設備液位高警報が発生。遠隔操作室における原子炉注水系関連パラメータに異常がないため、注水は継続中。
午後 3 時現在、現場にて、配管からの漏えい有無を確認中。
その後、漏えい検知器および配管を覆っている鉄製のカバーを取り外し、5 月 13 日午後 4 時
38 分に目視確認を実施したところ、漏えい検知器周辺に水がないこと、また、配管からの漏えいがないことを確認。このため、漏えい検知器の作動は、誤作動によるものと判断。なお、
当該警報については、5 月 13 日午前 10 時 52 分、リセット操作により警報が復帰し、その後、
当該警報の発生はない。
・２号機使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。
）循環冷却系の一次系については、当該系統の計装品点検のため、5 月 29 日午前 5 時 37 分に停止。停止状態については、異常のないことを確認。冷却停止時のＳＦＰ水温度は 25.3℃。その後、作業が終了したことから、6 月 2

日午後 2 時 20 分に起動。運転状態については、異常のないことを確認。起動後のＳＦＰ水温度は 31.7℃。
・２号機使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。
）循環冷却系の一次系については、２号機および３号機ＳＦＰ循環冷却一次系の設備信頼度向上対策工事の関連作業に伴い、１〜３
号機ＳＦＰ循環冷却系共用二次系を停止することから、6 月 13 日午前 5 時 59 分に停止。停止状態については、異常のないことを確認。冷却停止時のＳＦＰ水温度は 25.1℃。その後、作業が終了したことから、6 月 13 日午後 1 時 38 分に起動。運転状態については、異常のないことを確認。起動後のＳＦＰ水温度は 24.9℃。
・２号機使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。
）について、ＳＦＰ水温評価の妥当性および外気温が上昇する夏季におけるＳＦＰ水温を確認するため、8 月 21 日午前 10 時 59 分にＳＦＰ循環冷却系の一次系の運転を継続した状態で、熱交換器の二次系冷却水の通水を停止
し、冷却を停止。冷却停止時のＳＦＰ水温度は 30.0℃。9 月 29 日午後 1 時に終了し冷却を再開。復旧操作において、１〜３号機ＳＦＰ循環冷却系の共通二次系を停止する必要があったことから、9 月 29 日午前 11 時に停止。また、２号機ＳＦＰ循環冷却系の一次系についても、
電源機器修理に伴う電源の事前切替えのため、9 月 29 日午前 10 時 42 分に停止。冷却停止時の各号機ＳＦＰ水温度は以下の通り。
１号機ＳＦＰ水温度（冷却停止時）： 27.2℃
２号機ＳＦＰ水温度（一次系停止時） ： 46.2℃
３号機ＳＦＰ水温度（冷却停止時）： 25.3℃
その後、２号機ＳＦＰ循環冷却系一次系については 9 月 29 日午前 11 時 33 分、１〜３号機Ｓ
ＦＰ循環冷却系の共用二次系については 9 月 29 日午後 0 時 19 分に起動。冷却再開時の各号
機のＳＦＰ水温度は以下の通り。
１号機ＳＦＰ水温度 ： 27.0℃
２号機ＳＦＰ水温度 ： 46.3℃
３号機ＳＦＰ水温度 ： 25.3℃
・２号機原子炉注水設備については、給水系および炉心スプレイ系（以下、「ＣＳ系」という）にて原子炉注水（総注水量：3.0m3/h）を行っているが、今後、ＣＳ系配管の信頼性向上対策
として、ポリエチレン管への取り換え工事を予定。
その際、ＣＳ系による注水を停止して、給水系で全量注水する対応が必要となるため、２号機原子炉注水設備における給水系での単独注水試験を 8 月 22 日から実施していた。
試験の結果、原子炉の冷却状態に異常がないことを確認したことから、9 月 4 日、試験を終了。
なお、現在の２号機原子炉注水量は以下の通り。
ＣＳ系からの原子炉注水量：1.5m3/h
給水系からの原子炉注水量：1.5m3/h
・２号機使用済燃料プール（ＳＦＰ）循環冷却系の一次系について、電源切替え作業のため 10
月5日午後2時42分停止、
同日午後4時起動予定。
10月4日午後2時のＳＦＰ水温度は30.9℃。
停止期間中のＳＦＰ水温度の上昇は、1℃未満と見込んでいる。
（温度上昇率：0.119℃/h と評価）。
10 月 5 日午後 3 時 31 分起動。起動後のＳＦＰ水温度は、29.0℃（停止時 29.1℃）。
・２号機原子炉注水設備については、給水系ラインの改造工事を予定しており、その事前確認として、10 月 31 日午前 10 時 39 分から原子炉注水量を変更し、炉心スプレイ系単独注水試験

を開始。その後、単独注水による影響確認をするため、11 月 7 日午前 10 時 51 分に炉心スプレイ系から給水系への戻し操作を実施。
＜２号機原子炉注水量変更＞
給水系原子炉注水量：1.5m3/h →0m3/h→ 1.5m3/h
33
炉心スプレイ系原子炉注水量：1.5m /h → 3.0m /h→ 1.5m3/h試験の結果、原子炉の冷却状態に異常がないことを確認。11 月 13 日試験を終了。
＜2 号機原子炉注水量（試験終了時点）＞
給水系原子炉注水量：1.5m3/h
炉心スプレイ系原子炉注水量：1.5m3/h
・11 月 20 日午前 6 時 24 分、２号機原子炉格納容器ガス管理設備（以下、「ＰＣＶガス管理設備」という。）Ａ系を保守作業のため停止。午前 8 時 10 分にＰＣＶガス管理設備Ｂ系の異常を示す警報（２号機ＰＣＶガス管理出口ダストラジエーションモニター Ｂ 流
量異常 高／低）が発生。これにより、短半減期核種の放射能濃度が監視できない状態となったことから、午前 8 時 30 分、特定原子力施設の保安第 1 編第 24 条「未臨界監視」にて定める原子炉格納容器ガス管理設備の放射線検出器において２号機の運転上の制限「1チャンネルが動作可能であること」を満足できていないと判断。
その後、午前 9 時 8 分に２号ＰＣＶガス管理設備Ｂ系の配管に設置されている弁を操作。
午前 10 時 53 分にＰＣＶガス管理設備の放射線検出器 1 チャンネル（Ｂ系）により短半減期核種の放射能濃度が監視可能な状態にあることを確認。午前 10 時 53 分に、特定原子力施設の保安第 1 編第 24 条「未臨界監視」にて定める原子炉格納容器ガス管理設備の放射線検出器において２号機の運転上の制限「1 チャンネルが動作可能であること」の逸脱からの復帰を判断。
動作不能の間、プラントパラメータおよび、原子炉圧力容器底部温度やモニタリングポス
ト等の指示値に有意な変動がないことを確認しており、未臨界状態を維持できていたと考えている。なお、保守作業のため停止していた２号機ＰＣＶガス管理設備Ａ系についても、再起動する準備を進めている。
・1〜3 号機共通の使用済燃料プール循環冷却二次系共用設備の過剰な冷却（凍結）を防止するために、同共用設備の空冷式熱交換器（エアフィンクーラー）を 11 月 30 日から停止。
・2 号機原子炉注水設備の炉心スプレイ系（以下、「ＣＳ系」という。）配管のポリエチレン管への取替工事に伴い、12 月 18 日午前 10 時 36 分、原子炉注水量を以下のとおり変更。
〔2 号機原子炉注水量変更〕
ＣＳ系原子炉注水量：1.5m3/h → 0m3/h
給水系原子炉注水量：1.5m3/h → 3.0m3/h
・2 号機原子炉注水設備の炉心スプレイ系（以下、「ＣＳ系」という。）配管のポリエチレン管への取替工事終了に伴い、12 月 25 日午前 11 時 22 分、原子炉注水をＣＳ系および給水系による注水に変
更（戻し）。
〔2 号機原子炉注水量変更（戻し）〕ＣＳ系原子炉注水量： 0m3/h → 1.5m3/h
給水系原子炉注水量：3.0m3/h → 1.5m3/h
なお、給水系による単独注水期間中、原子炉の冷却状態に異常はなし。

３号機
・３号機使用済燃料プールからの燃料取り出しに向けて、1 月 17 日 3 号機の燃料取り出し用カバー等の設置作業を開始。
・３号機使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。
）代替冷却系の一次系については、現在使用していない不要な制御盤の撤去作業に伴い、1 月 18 日午前 9 時 57 分に冷却を停止。冷却停止時のＳＦＰ水温度は 22.8℃。その後、予定作業が終了したことから、午後 1 時 50 分に起動。起動時のＳＦＰ水温度は 22.9℃。
・３号機の原子炉注水量について、以下の通り低減操作（ＳＴＥＰ①）を実施。
操作時間：午前 10 時 14 分
原子炉注水量：4.5m３/h→4.1m３/h
操作前後において、原子炉圧力容器底部温度、原子炉格納容器内温度、格納容器ガス管理設
備ダストモニタ等のプラントパラメータに有意な変動がないことを確認。
引き続き、プラントパラメータを監視し、原子炉圧力容器底部温度および原子炉格納容器内
温度の上昇が想定の範囲（低減操作前と比較して７℃以内）で安定したことを確認後、2 月
15 日に次の低減操作（ＳＴＥＰ②）を実施予定。
・使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。
）代替冷却の系一次系については、当該系統の配管清掃のため、3 月 1 日午前 5 時 16 分に停止。冷却停止時のＳＦＰ水温度は 19.2℃。
・３号機の原子炉注水量については、2 月 22 日の低減操作（ＳＴＥＰ③）以降、プラントパラ
メータの監視を継続してきたが、原子炉圧力容器底部温度および原子炉格納容器内温度が安定していることを確認。これにより 3 月 1 日をもって、３号機の原子炉注水量低減を完了とする。3 月 1 日午後 5 時現在の原子炉注水量は、2.9 m3/h で安定。
・使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。
）代替冷却の系一次系については、当該系統の配管清掃のため、3 月 1 日午前 5 時 16 分より停止していたが、作業が終了したことから、3
月 8 日午後 3 時 48 分に起動。運転状態に異常はない。起動後のＳＦＰ水温度は、26.8℃。
・使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。
）循環冷却設備の一次系については、電源停止
作業に伴う事前準備のため、4 月 3 日午前 10 時 44 分から停止。冷却停止時のＳＦＰ水温度は27.5℃。その後、作業が終了したことから、4 月 3 日午後 0 時 35 分に起動。運転状態について異常はない。起動後のＳＦＰ水温度は 27.5℃。
・使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。
）循環冷却設備の一次系については、4 月 17 日
午前 10 時 11 分に停止し、その後、予定作業が終了したことから午前 11 時 48 分に起動。運転状態については、異常のないことを確認。起動後のＳＦＰ水温度は、30.9℃（停止時 31.0℃）。
・タービン建屋地下にある復水器内には、高濃度の汚染水を貯留しているが、建屋内滞留水の処理を進めていく上で、復水器内の貯留水量を低下させて、建屋内滞留水の放射性物質量を低減させる必要があるため、
6 月1 日午前10 時より３号機復水器内貯留水の移送作業を開始。
復水器内貯留水の移送方法としては、復水器内に仮設ポンプを設置し、仮設移送ラインを既設の滞留水移送装置集合ヘッダーに接続して、集中廃棄物処理施設プロセス主建屋へ移送する。今回の移送作業では、復水器天板上部にある貯留水（約 90m3）を１週間程度かけて移送する予定。なお、復水器天板下部にある貯留水（約 360m3）については、復水器天板上部の移送作業終了後に現場調査を行い、別途、移送作業を計画する。

・３号機使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。
）循環冷却系の一次系については、当該系統の計装品点検のため、6 月 12 日午前 5 時 43 分に停止。停止状態については、異常のないことを確認。冷却停止時のＳＦＰ水温度は 26.1℃。
・３号機使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。
）循環冷却系の一次系については、当該系統の計装品点検のため、6 月 12 日午前 5 時 43 分から停止していたが、作業が終了したことから、6 月 16 日午前 11 時 22 分に起動。運転状態については異常のないことを確認。起動後のＳＦＰ水温度は 31.2℃（停止時 26.1℃）。
・３号機使用済燃料プールからの燃料取り出しに向けて、7 月 31 日 燃料取り出し用カバー
ドーム屋根の吊り上げ、組み立て作業を開始。
・今後、炉心スプレイ系（CS 系）配管の信頼性向上対策として、ポリエチレン管への取替工事を予定。工事に伴い、CS 系による注水を停止し、給水系による全量注水が必要なため、以下の予定で事前に給水系での単独注水試験を実施し、冷却状態に異常が生じないかを確認する。
試験終了後は試験前の原子炉注水量に戻す予定。なお、監視パラメータに温度上昇等の異常を確認した場合には、注水量を増加させる措置を行う。
CS 系から給水系への乗せ替え操作、および給水系から CS 系への戻し操作予定は以下のとおり。
＜3 号機 CS 系から給水系への乗せ替え操作および影響確認（9/5〜9/12）＞
CS 系原子炉注水量：1.5 m3/h → 0m3/h
給水系原子炉注水量：1.5 m3/h → 3.0m3/h＜3 号機給水系から CS 系への戻し操作および影響確認（9/12〜9/19）＞
CS 系原子炉注水量：0 m3/h → 1.5 m3/h
給水系原子炉注水量：3.0 m3/h → 1.5 m3/h
・３号機原子炉注水設備における給水系での単独注水試験を 9 月 5 日から実施していたが、試験の結果、原子炉の冷却状態に異常がないことを確認したことから、9 月 19 日試験を終了。
・３号機使用済燃料プール（ＳＦＰ）循環冷却系の一次系については、設備信頼性向上を目的とした電源および制御系二重化の作業を行うため、下記の通り停止する予定。
停止期間：10 月 16 日午前 5 時〜10 月 30 日午後 6 時（約 341 時間）
・３号機使用済燃料プール（ＳＦＰ）循環冷却系の一次系については、設備信頼性向上を目的とした電源および制御系二重化の作業を行うため、10 月 16 日午前 5 時 12 分に停止。停止状態については、午前 5 時 45 分に異常がないことを確認。
冷却停止時のＳＦＰ水温度は 24.6℃。当該作業が終了したことから 10 月 30 日午後 0 時 15分に冷却を再開。冷却再開時のＳＦＰ水温度は、36.0℃。
・３号機使用済燃料プールからの燃料取り出しに向けて、11 月 12 日 燃料取扱機を設置。
・３号機原子炉注水設備については、給水系ラインの改造工事を予定しており、その事前確認として、11 月 14 日午後 3 時 40 分から午後 4 時 10 分にかけて原子炉注水量を変更し、炉心スプレイ系単独注水試験を開始。その後、単独注水による影響確認をするため、11 月 21 日午前
10 時 15 分から午前 11 時 7 分に炉心スプレイ系から給水系への戻し操作を実施。
＜3 号機原子炉注水量変更＞
給水系原子炉注水量：1.5m3/h →0m3/h → 1.5m3/h
3
炉心スプレイ系原子炉注水量：1.5m /h → 3.0m3/h → 1.5m3/h試験の結果、原子炉の冷却状態に異常がないことを確認。11 月 27 日試験を終了。
＜3 号機原子炉注水量（試験終了時点）＞

給水系原子炉注水量：1.5m3/h
炉心スプレイ系原子炉注水量：1.5m3/h
・11 月 27 日午前 9 時 41 分頃、運転中の３号機使用済燃料プール循環冷却一次系ポンプ（Ｂ）が停止。
ポンプ（Ｂ）が停止した原因は、ポンプ系統入口隔離弁の位置検出スイッチに、作業に伴う何らかの接触があり、「閉」信号が発信されポンプが自動停止したものと推定。
その後、現場の状況を確認し、ポンプと系統入口隔離弁に異常のないことを確認したことから、ポンプ（Ｂ）を午前 11 時 34 分に再起動し、冷却を再開。
停止時水温 ：18.0℃
再起動後水温：18.1℃
停止時３号機使用済燃料プール水位 ：通常水位（オーバーフロー付近）
再起動時３号機使用済燃料プール水位：通常水位（オーバーフロー付近）
なお、ポンプ停止の間、プラントパラメータおよび、モニタリングポストの指示値に有意な変動がない
ことを確認。
・ 2017年7月に実施した3号機原子炉格納容器(以下、「ＰＣＶ」)内部調査で取得された映像について分析を実施した結果、ペデスタル内壁を経由して敷設している温度計ケーブルについて、一部欠損している状態が確認されました。
ケーブルが欠損した要因は、原子炉圧力容器（以下、「ＲＰＶ」）底部から落下してきた高温の溶融物が付着したことにより、ケーブルを溶断したものと推定しました。
よって、ペデスタル内を経由して敷設されている温度計 12 本は、ケーブルが溶断しており、故障と判断しました。このうち 3 本は、ＲＰＶ底部の温度計でありますが、ＲＰＶ底部にはペデスタル内部
を経由せずに別ルートで敷設された温度計 6 本が設置されており、設置状況からは、冷却状態の確認ができていると考えています。
ＲＰＶおよびＰＣＶ各部の温度が概ね30℃程度で安定していることに加え、燃料デブリの発熱量に対し、余裕をもって冷却できるだけの注水量を安定的に注水継続していることや、ガス管理設備によるＰＣＶ内のダスト濃度、水素濃度、キセノン 135 濃度なども安定しており、総合的にも安定した冷却状態を維持していると考えています。
・1〜3 号機共通の使用済燃料プール循環冷却二次系共用設備の過剰な冷却（凍結）を防止するために、同共用設備の空冷式熱交換器（エアフィンクーラー）を 11 月 30 日から停止。
・3 号機タービン建屋地下にある復水器内には、高濃度の汚染水を貯留しているが、建屋内滞留水の処理を進めていくうえで、復水器内の貯留水量を低下させて、建屋内滞留水の放射性物質量を低減させる必要がある。
このため、12 月 4 日より 3 号機復水器内貯留水の移送作業を開始。
復水器内滞留水の移送方法としては、復水器内に仮設ポンプを設置し、仮設移送ラインを既設の滞留水移送装置集合ヘッダーに接続して、集中廃棄物処理施設プロセス主建屋へ移送する。
今回の移送作業では、復水器天板下部にある滞留水（約 340ｍ3）を 2 週間程度かけて移送する予定。
・3 号機タービン建屋地下にある復水器内の貯留水を、12 月 4 日から集中廃棄物処理施設プロセス主建屋へ移送していたが、12 月 18 日、当該移送の完了を確認。

４号機
・9 月 19 日午後 5 時 34 分、４号機タービン建屋内のＲＯ設備において、設備異常を示す警報が生した為、午後 5 時 36 分に建屋内ＲＯ設備を停止。
午後 5 時 48 分に当社社員が現場状況を確認したところ、当該設備の堰内に深さ約 3cm の水があった。また、水の滴下は停止しており、水は堰内に留まっていることを確認。
現場を詳細に確認したところ、当該設備の配管接続部からの水漏れを受けるために設置していた受け（アクリルケース）から堰内に水が漏えいしていたものと推定。
漏えいした水はセシウムおよびストロンチウム除去後の処理水であり、漏えい量は堰内に約1.2m3（約 4m×10m×深さ 3cm）。
現在、水の漏えい箇所の特定および漏えいした水の処理を実施中。
・9 月 20 日午後 0 時 21 分、漏えい水を水中ポンプで回収後、拭き取り処理を実施。今後、建屋内のＲＯ設備については、分解点検を実施し、原因を特定する。なお、漏えいした水の量について、「堰内に約 1.2ｍ3（約 4ｍ×10ｍ×深さ 3cm）」 と評価したが、その後、現場を再確認した結果、「堰内に約 0.65ｍ3（約 2.5ｍ×8.6ｍ×深さ 3cm）」であることを確認。
・漏えい箇所
建屋内ＲＯ設備逆浸透膜装置（Ｂ）ＲＯ膜ユニット一段目出口部
・漏えい水分析結果 Ｃｓ−134：9.2×101 Bq/L
Ｃｓ−137：7.0×102 Bq/L
全ベータ ：8.5×102 Bq/L

５号機

電源系統に接続できず、同日午後 4 時 6 分にＤ／Ｇ６Ａを待機除外とした。その後の調査の結果、Ｄ／Ｇ６Ａの回転数（周波数）を下げる操作については問題ないものの、回転数（周波数）を上げる操作（増側）が出来ないことが分かった。このため、調速装置（ガバナ）の故障と判断し、今後詳細な調査を行うため、調速装置（ガバナ）を事業所外に搬出し、メー
カーの工場での調査を行う。11 月 2 日午前 11 時 10 分、Ｄ／Ｇ６Ａは、核原料物質、核燃料
物質及び原子炉の規制に関する法律第６２条の３に基づき制定された、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第１８条第４号「安全上重要な機器等の点検を行った場合において、発電用原子炉施設の安全を確保するために必要な機能を有していないと認められたとき。
」に該当すると判断。なお、５・６号機の非常用ディーゼル発電機は合計４台設置されており、Ｄ／Ｇ６Ａ以外の３台（５号機非常用ディーゼル発電機（Ｄ／Ｇ）Ａ、Ｂおよび６号機非常用ディーゼル発電機（Ｄ／Ｇ）Ｂ）
が待機状態にあることから、実施計画Ⅲ（保安）第２編第６１条の運転上の制限は満足している。10 月 30 日午後 3 時 48 分、６号機非常用ディーゼル発電機（Ｄ／Ｇ）Ａ（以下、「Ｄ／Ｇ６Ａ」という）を定例試験のため起動したところ、周波数の調整ができなかった。その結果、電源系統に接続できず、同日午後 4 時 6 分にＤ／Ｇ６Ａを待機除外とした。その後の調査の結果、Ｄ／Ｇ６Ａの回転数（周波数）を下げる操作については問題ないものの、回転数（周波数）を上げる操作（増側）が出来ないことが分かった。このため、調速装置（ガバナ）の故障と判断。その後、Ｄ／Ｇ６Ａについては、調速装置（ガバナ）の点検が終わり、11 月 14 日午後 2 時 53 分から午後 4 時 58 分にかけて試運転を実施し、運転状態に異常がないことを確認したことから、同日午後 4 時 59 分に待機状態となった。
・6 号機使用済燃料プール冷却浄化系については、補機冷却海水系の出口放射線モニタの点検を行うため、12 月 6 日午前 9 時 47 分に停止。その後、点検が終了したことから午後 2 時 9 分に同使用済燃料プール冷却浄化系を起動し、運転状態について異常ないことを確認。起動後の使用済
燃料プール水温度は、16.5℃（停止時 16.0℃）。

現時点での特記事項なし

６号機
・６号機使用済燃料プール冷却浄化系の計装品点検を行うため、5 月 24 日午前 10 時 43 分に停止し、その後、予定作業が終了したことから午後 1 時 22 分に起動。運転状態に異常のないことを確認。起動後の使用済燃料プール水温度は、19.4℃（停止時 19.3℃）。
・10 月 30 日午後 3 時 48 分、６号機非常用ディーゼル発電機（Ｄ／Ｇ）Ａを定例試験のため起動したところ、周波数の調整ができなかった。その結果、電源系統に接続できず、同日午後
4 時 6 分に６号機ディーゼル発電機（Ｄ／Ｇ）Ａを待機除外とした。なお、５・６号機の非常用ディーゼル発電機は合計４台設置されており、６号機非常用ディーゼル発電機（Ｄ／Ｇ）
Ａ以外の３台〔５号機非常用ディーゼル発電機（Ｄ／Ｇ）Ａ，Ｂおよび６号機非常用ディー
ゼル発電機（Ｄ／Ｇ）Ｂ〕が待機状態にあることから、実施計画Ⅲ第２編第６１条の運転上の制限は満足している。今後、原因を調査する。
・10 月 30 日午後 3 時 48 分、６号機非常用ディーゼル発電機（Ｄ／Ｇ）Ａ（以下、「Ｄ／Ｇ６
Ａ」という）を定例試験のため起動したところ、周波数の調整ができなかった。その結果、水処理装置および貯蔵設備の状況【タンクパトロール結果】
・6 月 4 日午後 4 時 5 分頃、福島第一原子力発電所 G6 タンクエリアにおいて、A9 タンク（フランジ型）側面の底面から２番目のフランジ部から水が 5〜7 滴／秒程度滴下していることをパトロール中の協力企業作業員が発見。滴下した水は内堰内に留まっており、外部への流出はない。6 月 4 日午後 4 時 22 分、念のため、G6 タンクエリア周辺にある外周堰の排水弁を閉操作。また、午後 5 時 25 分頃、滴下箇所周辺にビニール養生するとともに、仮設タンクを設置。
当社社員が現場状況等を確認した結果は以下のとおり。
・滴下状況：継続中（滴下量変化なし）
・当該タンク水位：8,155mm（タンク底面から 3 番目のフランジより上）・当該タンク内包水：ストロンチウム処理水
・堰内水位：深さ約 3ｃｍ（降雨による影響で溜まった雨水に滴下した水が混入したもの）

・滴下箇所周辺の雰囲気線量：約 0.3〜0.4mSv/h
・前回パトロール状況：滴下等の異常は確認されていない（6 月 4 日午後 0 時頃に実施）
当該タンク側面フランジ部からの滴下水、および G6 タンクエリア堰内水の分析結果は、以下のとおり。
〈当該タンク側面フランジ部からの滴下水〉
・セシウム 134 ：検出限界値未満（検出限界値：7.9×101Bq/L）・セシウム 137 ：8.8×101Bq/L
・全ベータ：5.4×106Bq/L〈Ｇ６タンクエリア堰内水（滴下箇所直下）〉
・セシウム 134 ：検出限界値未満（検出限界値：7.2×100Bq/L）・セシウム 137 ：7.8×100Bq/L
・全ベータ：1.4×105Bq/L
この分析結果から、フランジ部から滴下した水は、当該タンク内の水が滴下したものと 判断。
6 月 5 日午前 6 時 30 分、当該タンク側面フランジ部からの滴下を停止させるため（滴下箇所より低い位置までタンク水位を低下させるため）、仮設ポンプにより当該タンクから同エリア
内の C8 タンクへ移送を開始。移送状況については、漏えい等の異常がないことを確認。
当該タンク側面フランジ部から堰内に滴下した水の量は、6 月 4 日午後 0 時頃に実施したパト
ロールにおいて滴下がないことを確認していることから、それ以降に滴下が発生したものと仮定し、養生が完了した時刻（6 月 4 日午後 5 時 25 分頃）までの滴下量を算出した結果、約45L と推定。
その後、当該タンク水位が滴下箇所（第２フランジ）よりも低い位置まで低下し、6 月 5 日午
後 5 時、当該タンク側面フランジ部からの滴下が止まったことを確認。午後 5 時 10 分、移送を停止。
Ｇ6 タンクエリア内堰内の水は、
6 月 5 日午前 9 時 30 分から 6 月 6 日午後 2 時 40 分にかけて、角形鋼製タンクに移送完了。今後、計画的にタービン建屋へ移送実施予定。
・9 月 24 日午後 2 時 30 分、構内の汚染水タンクＤ−Ｃ１タンク において「貯槽タンク水位低」の警報が発生。その後、当社社員が目視による現場確認を実施し、漏えい等の異常がないことを確認。また、漏えいの有無を確認するため、当該タンク廻りの線量測定を実施したところ、約 6μSv/h であり、当該タンク周辺の雰囲気線量と同等であることを確認。
当該タンクについて、至近の水位状況を確認したところ、9 月 23 日時点で 14.9％であっ た
水位が 9 月 24 日午前中に 16.4％まで一時的に上昇し、警報が発生した時点で 14.5％まで水位が戻ったことを確認。
同日、午後 5 時 13 分に、隔離状態にある当該タンクと隣接するタンク（Ｄ−Ｃ２タンク）との連結弁を開とし、隣接するタンクの水位計を確認したところ、水位低下が見られないことから、当該タンクからの漏えいはないと判断。
【Ｈ４，Ｈ６エリアタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果】
現時点での特記事項なし【地下貯水槽に関する水のサンプリング結果】

・地下貯水槽周辺の観測孔全ベータ放射能が上昇した件について、3 月 24 日に採取した観測孔（ⅰ〜ⅲ）Ａ１において、全ベータ放射能が約 2,200Bq/L まで上昇していることを確認。なお、前回採取時（採取日：3 月 20 日）の分析結果は、検出限界値未満。
（検出限界値：28Bq/L）
また、同日採取した観測孔（ⅰ〜ⅲ）Ａ５についても、全ベータ放射能に若干の上昇がある
ことを確認したが、過去の変動範囲内となっている。
その他の分析結果については、至近の分析値と比較して有意な変動は確認されていない。
全ベータ放射能に有意な上昇が確認された地下貯水槽観測孔Ａ１について、3 月 25 日に採取した水の分析結果は 230Bq/L であり、3 月 24 日の分析結果から減少していることを確認。
また、3 月 25 日採取した他の地下貯水槽観測孔については、全ベータ放射能に若干の上昇があることを確認したが、いずれも過去の変動範囲内。
なお、港湾口付近に設置してある海水放射線モニタについては、これまでに有意な変動は確認されていない。
引き続き、地下貯水槽周辺の観測孔について監視を強化するとともに、全ベータ放射能が上昇した原因を調査していく。
・地下貯水槽周辺の観測孔全ベータ放射能が上昇した件、および地下貯水槽 i 南西側および北東側の漏えい検知孔水において全ベータ放射能が上昇した件について、4 月 21 日に採取した地下貯水槽観測孔（ⅵ）周辺のＢ１からＢ３において、全ベータ放射能が前回の分析結果と比較し、上昇していることを確認。
分析結果については、以下のとおり。
（4 月 21 日採取分）（前回値：3 月 28 日）
観測孔Ｂ１： 330Bq/L
26Bq/L観測孔Ｂ２： 260Bq/L
検出限界値（24Bq/L）未満
観測孔Ｂ３： 290Bq/L
検出限界値（24Bq/L）未満
全ベータ放射能に有意な上昇が確認された地下貯水槽観測孔（ⅵ）周辺のＢ１からＢ３については、4 月 22 日、採取・分析を行う。
その他の分析結果については、至近の分析値と比較して有意な変動は確認されていない。
引き続き、地下貯水槽周辺の監視を継続するとともに、全ベータ放射能が上昇した原因を調査していく。
・9 月 12 日に採取した地下貯水槽観測孔の水の分析結果のうち、Ａ2、Ａ10、Ａ14 について、有意な変動とは言えないものの、過去の分析結果より高い値で確認されたことから、念のため再分析を実施し、至近の分析結果と比較して有意な変動はなし。
【セシウム除去設備】
・3 月 2 日午前 11 時 45 分頃、集中廃棄物処理施設高温焼却炉建屋内東側において、水溜まりがあることを協力企業作業員が発見。水溜まりは堰内に留まっており、外部への流出はない。
現場を確認したところ、水溜まりは第二セシウム吸着装置（ＳＡＲＲＹ）のフィルター付近にあり、範囲は約 80cm×60cm。なお、漏えいの継続はなく堰内に留まっている。水溜まりは、
第二セシウム吸着装置のフィルターに接続されたベント配管の接合部のビニール養生箇所に漏れた跡が認められたことから、当該装置の処理水と判断。水溜まりの量は約 0.3L で同日午
後 1 時 50 分に拭き取りが完了。
なお、
第二セシウム吸着装置は 2017 年 2 月 28 日から停止中。
水溜まりの原因を調査したところ、当該装置のフィルターに接続された配管と耐圧ホースの継手部に漏れ跡が確認されたことから、継手部からの漏れと推定。3 月 3 日のＳＡＲＲＹ起動前までに、耐圧ホースの交換、ろ過水による漏えい確認、養生の見直し等を実施。
・2016 年 3 月 24 日から 2016 年 3 月 28 日の間において、特定原子力施設の保安第 1 編第 27 条
（汚染水処理設備）で定める運転上の制限を満足していなかったことが判明したため、2017
年 8 月 14 日に遡って運転上の制限からの逸脱ならびに復帰を宣言した。
詳細は、以下の通り。
1〜4 号機タービン建屋地下階の滞留水について、設備安定運転に万全を期するため、集中廃棄物処理施設プロセス主建屋および高温焼却炉建屋の地下を介さずに、直接汚染水処理設備
へ移送する系統の工事を計画している。
当該工事の実施にあたり、第二セシウム吸着装置を停止し、セシウム吸着装置のみの運転状
態となる。汚染水処理設備について、特定原子力施設の保安第１編第 27 条において、セシウ
ム吸着装置および第二セシウム吸着装置のうち、「1 設備が動作可能であること」が要求されており、セシウム吸着装置については、4 系列で１設備としている。これまでは、セシウム吸着装置 4 系列すべてを用いた２系列運転の状態(※)でも、早急に 4 系列に復帰可能であれ
ば「１設備が動作可能」と判断していたが、当該工事の計画にあたり再検討した結果、そのような運転状態では「1 設備が動作可能」とはみなせないとの見解となった。
（※）セシウム吸着装置 4 系列を 2 系列化しセシウムおよびストロンチウムを除去するセシ
ウム／ストロンチウム同時吸着運転
同見解に基づき過去の汚染水処理設備の運転状態を調査したところ、第二セシウム吸着装置
2 系列が 2016 年 3 月 21 日午前 6 時 18 分から 2016 年 4 月 8 日午前 7 時 59 分において停止状態であったこと、また除染装置が 2016 年 3 月 24 日午前 8 時 25 分から 2016 年 3 月 28 日午前
11 時 15 分まで停止状態であったことが判明し、その間、セシウム吸着装置が 4 系列すべてを用いた 2 系列運転の状態であったものの、上記見解に従えば、セシウム吸着装置も「動作可能」な状態ではなく、汚染水処理設備の全てが動作可能でなかったことが判明した。
以上のことから、2017 年 8 月 14 日午後 8 時 50 分、本件について、2016 年 3 月 24 日午前 8時 25 分から 2016 年 3 月 28 日午前 11 時 15 分にかけて、特定原子力施設の保安第１編第 27条「汚染水処理設備」で定める運転上の制限「1 設備が動作可能であること」を満足していないと判断した。
また、2017 年 8 月 14 日午後 8 時 50 分、運転上の制限を満足できる状態に復帰したと判断した。
・１〜４号機タービン建屋地下階の滞留水を汚染水処理設備に直接移送する系統の設置工事について、8 月 18 日午前 7 時 34 分、特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子力施設の保安」第 1 編第 32 条（保全作業を実施する場合）第 1 項を適用し、第二セシウム吸着装置を停止して作業を開始。
その後、当該工事が終了したことから、第二セシウム吸着装置を待機状態とし、9 月 5 日午
後 5 時 18 分に特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子炉施設の保安」第 1 編第 32 条
（保全作業を実施する場合）第 1 項の適用を解除。
【多核種除去設備（ＡＬＰＳ）】
・1 月 11 日午後 7 時頃、福島第一原子力発電所既設多核種除去設備Ａ系において、吸着塔出口
弁のグランド部（軸封部）より 5 分に 1 滴の割合で滴下があることを協力企業作業員が発見。

滴下範囲は約 15cm×15cm です。なお、水溜まりは建屋内の堰内に留まっている。また、既設多核種除去設備は循環待機中であり、操作は行っていない。午後 7 時 45 分頃、吸着塔出口弁のグランド部（軸封部）の増し締めを実施し、グランド部からの滴下は停止。また、水溜まりの拭き取りを実施し、念のため、当該弁の養生を実施。
・8 月 16 日午後 2 時 14 分頃、福島第一原子力発電所構内の既設多核種除去設備Ａ系において、水が滴下しているとの連絡が緊急時対策本部に入った。発生状況は以下のとおり。
発見時刻：午後 2 時 10 分頃
発生場所：発電所構内 既設多核種除去設備Ａ系
滴下箇所：既設多核種除去設備Ａ系 循環ポンプ１Ａ出口ラインドレン弁
発見者：協力企業作業員
漏えい範囲：約 10cm×50cm×深さ 1mm
滴下継続の有無：あり（１分に１滴程度で滴下が継続している）
外部への影響 ：なし。漏えいした水は堰内に留まっており外部への流出はない。
当該部分について、一部保温材を取り外し調査したが、漏えい箇所は確認できず。
同日午後 4 時 30 分に循環ポンプを起動し、系統に圧力をかけて再度確認したが、同日午後 5時 20 分までに漏えい箇所の特定できず。
滴下した水については、同日午後 4 時 20 分に拭き取りを完了。
当該部分については、養生し、滴下水の拡大防止を実施。
8 月 17 日、当該弁上流の配管の保温材を外し確認したところ、ドレン弁上流の配管からにじみがあることを確認。
にじみ箇所については、止水テープを巻き、養生を実施。引き続き、にじみの原因について調査を実施。
＜にじみが確認された配管内の水の放射能濃度＞
全ベータ：2.2×10７ Bq/L
セシウム-134 ：1.9×10４ Bq/L
セシウム-137 ：1.2×10５ Bq/L
コバルト-60：2.0×10４ Bq/L
アンチモン-125：6.5×10５ Bq/L
【増設多核種除去設備】
・5 月 12 日午後 7 時 35 分頃、福島第一原子力発電所構内の増設多核種除去設備（Ｂ）ブース
ターポンプ下部から、1 分に 8 滴程度で水の滴下があることを、協力企業作業員が発見。滴下した水は、堰内に留まっており、堰外への漏えいなし。
その後、当社社員が当該ブースターポンプのフランジ下部からの滴下を確認したため、午後 7時 44 分、当該ブースターポンプを停止。午後 8 時 23 分、当該箇所からの滴下が止まっていることを確認。滴下範囲は、約 10cm×約 10cm×約 1mm で量は 10cc。午後 9 時 5 分、滴下した水のふき取りを完了。午後 9 時 19 分、念のため漏えい箇所のビニール養生を実施。
・6 月 12 日午前 10 時 18 分、増設多核種除去設備Ｃ系においてサンプリングシンクから水が溢れ、床に広がっていたとの連絡が、緊急時対策本部にあり。
発生状況は以下のとおり。
・発生場所・設備名称
発電所構内 増設多核種除去設備Ｃ系

・漏えい・滴下箇所
ブースターポンプ出口のサンプリングシンク
・発見者
当社社員
・漏えい範囲約 6ｍ×6ｍ×深さ 1ｍｍ
・拡大防止処置
サンプリング元弁を閉め、サンプリングシンクからの水の溢れが止まった。
・漏えい・滴下継続の有無
なし
・外部への影響なし
・
7 月 21 日午前 0 時 52 分頃、増設多核種除去設備建屋において、漏えい検知器が作動したことを示す警報が発生。発生状況は以下のとおり。
発生場所：発電所構内 増設多核種除去設備建屋
警報名称：多核種吸着搭用 ｐＨ計スキッドＢ漏えい
当社社員が現場状況を確認したところ、増設多核種除去設備Ｂ系のサンプリング配管の弁保温材から水が滴下し、その水が漏えい検出器周辺に溜まっていることを確認。このため、当該弁の前後弁を閉止し、漏えいを停止したことを確認。溜まっている水の範囲は、約１ｍ×５ｍ×深さ１ｍｍ。なお、漏えいは堰内に留まっており、外部への影響はなし。なお、当該漏えい検知器の警報発生に伴い、午前 0 時 55 分に増設多核種除去設備Ｂ系の運転を停止。
増設多核種除去設備Ｂ系サンプリング配管の弁保温材を取り外して状況を確認したところ、サンプリングラインにあるドレン配管（ｐＨ検出器を点検する際の水抜き用に設置した配管）に直径２ｍｍ程度の微少な孔があることを確認。
このため、弁保温材から滴下した水は、増設多核種除去設備で処理中の水であると判断。
滴下した水のスミヤ測定及び線量当量率測定を行った結果、増設多核種除去設備建屋内のバックグランドと同等であることを確認。
また、滴下した水は微量で採取・分析はできなかったが、増設多核種除去設備Ｂ系の系統水の至近における分析結果（2017 年 6 月 1 日採取）は、以下の通り。
・Cs-134：2.2×102Bq/L
・Cs-137：1.5×103Bq/L
・Sr-90：1.8×102Bq/L
なお、滴下した水については、拭き取りを実施。微小な孔が確認された箇所については、止水テープによる止水処置を実施。今後、当該ドレン配管の修理を行う。増設多核種除去設備
Ｂ系については、ｐＨ検出のサンプリングラインが３系統あり、１系統隔離した状態においても運転可能であることから、準備が整い次第、増設多核種除去設備Ｂ系の運転を再開する。
【高性能多核種除去設備】
現時点での特記事項なし【淡水化装置】
・1 月 9 日午前 10 時 46 分頃、４号機タービン建屋内の淡水化装置（建屋内ＲＯ設備）(Ａ)に
おいて、ろ過処理水受けタンク入口弁のグランド部より水の滴下があることを当社社員が発見。漏えい範囲は 2ｍ×3ｍ×1ｍｍ。漏えい量は約 6L。当該弁のグランド部の増し締めを行い、午前 11 時 15 分に滴下は停止。滴下した水は当該エリアの堰内に留まっている。その後、滴下した箇所の床面の溜まり水をスミヤ測定した結果、周囲と比較して有意な汚染は確認されていない。午後 2 時 30 分頃、床面に滴下した水の拭き取りを実施した。当該弁グランド部
からの滴下については、増し締めにより滴下が停止したが、念のため、滴下箇所をビニール養生している。なお、当該弁については、建屋内の淡水化装置（建屋内ＲＯ設備）（Ａ）のろ
過器内部点検のため、1 月 7 日より閉めている。今後、淡水化装置（建屋内ＲＯ設備）（Ａ）の当該弁の点検等を行っていく。
・4 月 27 日午前 11 時 38 分頃、当社社員から既設淡水化装置（ＲＯ−３）上流側フィルタのド
レン弁の継手から水の滴下があるとの連絡があった。堰外への漏えいはない。堰内に滴下した水が留まった範囲は、約 6m×3m。当該設備を停止し、水の滴下が止まったことを確認。念のため、滴下を確認したドレン弁下部をビニールで養生し、滴下した箇所については、吸水マットを設置し水の回収作業を実施する。なお、滴下した水の放射能の確認結果は、バックグラウンドと同等だった。
【ＲＯ濃縮水処理設備】
・6 月 5 日午後 1 時 35 分頃、５・６号機滞留水処理装置（ＲＯ装置）の取水槽エリア付近に水溜まりがあることを当社社員が発見。
水は、当該設備が設置したあるコンテナ内の堰内に留まっており、堰外への漏えいはなし。
水が留まった範囲は、約 4m×2m×3cm。その後、滞留水を受け入れていた取水槽から水が溢れたものと確認。溜まり水の量は、約 240L と評価。
溜まり水の分析結果は以下のとおり。
＜分析結果＞
・セシウム 134 ：1.5×101Bq/L・セシウム 137 ：1.2×102Bq/L
・全ベータ：3.3×103Bq/L
6 月 6 日午前 11 時 10 分から午後 2 時 55 分にかけて、当該装置コンテナ内の堰内に溜まった水を取水槽に回収。その後、水溜まりがあった箇所の雰囲気線量を測定し、周辺と同等の値であることを確認。
・10 月 18 日、午後 5 時 1 分、５，６号機滞留水処理装置（増設ＲＯ装置）から水が漏えいしていることを当社社員が発見したため、当該ポンプ停止および出入口弁の閉操作を実施し、午後 5 時 18 分に漏えいは停止。漏えい範囲は約２ｍ×２ｍ×深さ１ｍｍ。漏えいした水はコンテナ内（堰内）に留まっており、外部への流出はなし。その後、漏えいした水のスミヤ測定および表面線量率測定を行った結果、増設ＲＯ装置コンテナ内のバックグランドと同等であることを確認。また、漏えいした水については、処理を完了し、漏えい箇所については、
10 月 19 日以降、詳細な調査を実施する。
【ＲＯ濃縮廃液タンク水処理設備】
・1 月 6 日午前 10 時 10 分頃、福島第一原子力発電所構内Ｈ５タンクエリア西側にある、ＲＯ
濃縮水槽から多核種除去設備へＲＯ濃縮塩水を移送するポンプの出口弁より、５〜１０秒に１滴の水の滴下があることを、協力企業作業員が発見。床面に滴下した水の量は、約 20L（約2m×1m×深さ 1cm）で、床面に留まっており、周辺に流れた形跡はない。当該弁の保温材を取り外して状況を確認したところ、当該弁からの水の漏えいは確認されていない。水の滴下箇
所床面の表面線量率を測定した結果（2 箇所）、1 箇所はバックグラウンドと同等、もう 1 箇

所はバックグラウンドの約 10 倍であったが、滴下している水を直接スミヤろ紙にしみ込ませ測定した結果、バックグラウンドと同等であり汚染は確認されていない。よって、滴下した水は、保温材にしみ込んでいた雨水等が滴下したものと判断した。
・1 月 20 日午前 11 時 58 分頃、福島第一原子力発電所構内の H6 タンクエリア 東側において、
ＲＯ濃縮水供給ポンプ移送配管の弁より、水が２分に１滴程度で滴下していることを協力企
業作業員が発見。滴下範囲については、約 30cm×60cm×深さ 1mm。なお、滴下した水については、堰内に留まっており、堰外への漏えいはないが、ＲＯ濃縮水供給ポンプを停止した。
当該弁の保温材から水が滴下していたため、保温材を取り外して状況を確認したところ、当該弁からの水の漏えいは確認されていない。また、滴下した水を直接測定した結果、バックグラウンドと同等であることを確認。このため、滴下した水は、当該移送配管内のＲＯ濃縮
水ではなく、保温材にしみ込んでいた雨水等が滴下したものと判断。準備が整い次第、ＲＯ
濃縮水供給ポンプの運転を再開。
・10 月 30 日午前 10 時 8 分頃、５，６号機滞留水処理装置（増設ＲＯ装置）エリア内において、水溜りがあることを当社社員が発見。水溜りの範囲（２箇所）は約 0.2ｍ×0.3ｍ×深さ 1ｍ
ｍおよび約 0.05ｍ×2ｍ×深さ 1ｍｍ。水溜りはコンテナ内（堰内）に留まっており、外部への流出はなし。その後、当該エリア内で発見した２箇所の水溜りについて、スミヤ測定を実施した結果、放射能はバックグラウンド相当であり、有意な汚染がないことを確認。また、増設ＲＯ設備を起動して漏えい確認を行ったが、異常はなし。このため、当該エリア内の水溜りについては、雨水または結露水と判断。
【その他】
・1 月 11 日午前 9 時 40 分頃、福島第一原子力発電所構内の J1 タンク東エリア 北側にある、雨水淡水化処理受入タンクのサンプリング弁の閉止キャップ付近からにじみがあることを協力企業作業員が発見。その後、当社社員が現場状況を確認し、当該閉止キャップを取り外したところ、20 秒に 1 滴程度の滴下を確認。午前 10 時 48 分、当該閉止キャップのシールテー
プ処理を行い、再度閉止キャップを取り付けたところ、滴下の停止を確認。なお、滴下した水は当該エリアの堰内に留まっており、外部への流出はなし。また、当該堰内にはこれまでの降雨により雨水が 1cm 程度溜まっている。雨水淡水化処理受入タンクの水質については以下のとおり。
・全ベータ：2.1×104Bq/L・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：7.4×100Bq/L）・セシウム 137：2.0×101Bq/L※採取日：2017 年 1 月 10 日
・2 月 16 日午前中に実施した定期パトロールにおいて、港湾内に係留しているメガフロートの９区画あるうちの北側１区画のバラスト水位＊が前回測定（2017 年 1 月 19 日）した値より約40 ㎝上昇し、海水面と同じ高さにあることを当社社員が確認。
前回測定（2015 年 9 月 19 日）したバラスト水の分析結果は以下のとおり。
・セシウム 134：0.72Bq/L・セシウム 137：1.99Bq/L・ストロンチウム：0.38Bq/L・トリチウム：106Bq/L

メガフロート近傍の福島第一港湾内北側における海水核種分析結果について、前回パトロー
ル（2017 年 1 月 19 日）以降で有意な変動はない。
＊船体を安定させるために船底のタンク等に貯留する水・港湾内メガフロートのバラスト水位上昇について、2 月 16 日採取した当該区画のバラスト水の分析結果は以下のとおり。
・セシウム 134 ：検出限界値（0.63 Bq/L）未満
・セシウム 137 ：2.72 Bq/L・ストロンチウム：分析中・トリチウム：分析中
また、2015 年 9 月 19 日に採取した当該区画のバラスト水の分析結果について、下記の通り訂正。
【訂正後】・セシウム 134 ：検出限界値（0.72 Bq/L）未満
・ストロンチウム：検出限界値（0.38 Bq/L）未満・トリチウム：検出限界値（106 Bq/L）未満【訂正前】・セシウム 134 ：0.72 Bq/L・ストロンチウム：0.38 Bq/L・トリチウム：106 Bq/L・2 月 17 日午後 2 時 19 分頃、増設多核種除去装置Ａ系のブースターポンプ付近から１秒に１滴程度で水が滴下していることを協力企業作業員が発見。
同日午後 2 時 20 分に当該ポンプを停止後、滴下が止まったことを確認。
なお、滴下した水については、堰内に留まっており堰外への漏えいはない。
現場を確認したところ、滴下した水は当該ポンプメカニカルシール部からのリーク水であることが判明した。メカニカルシール部には、リーク水を受ける養生を実施していたが、滴下したリーク水が養生部以外に滴下していることを確認した。
なお、滴下した水は、当該ポンプ周りの堰内（20cm×100cm）に 1cm 程度で溜まっており、滴下量は約２L と推定した。滴下した水については、午後 3 時 45 分に拭き取りを完了した。
養生の手直しを実施後、当該ポンプを再起動しており、養生部以外への滴下がないことを確認。
・港湾内メガフロートのバラスト水位上昇について、2 月 16 日に採取した当該区画のバラスト
水の分析結果は以下のとおり。
・ストロンチウム：検出限界値（0.599Bq/L）未満
・セシウム 134 ：検出限界値（0.63Bq/L）未満
・セシウム 137 ：2.72Bq/L・トリチウム：検出限界値（80Bq/L）未満
引き続き、当該区画への海水の流入状況を調査予定。
・バラスト水位上昇が確認された北側の区画について、
水中カメラによる調査を実施した結果、既にお知らせしている変形と割れらしきものの他に、底面より高さ約 80cm の位置に取り付けられた補強板と北側壁面の接合部近傍に 10cm 程度（推定）の割れらしきものがあることを確認。なお、当該区画の北西側外壁面に接触痕があることを確認。割れらしきものが確認された箇所について、今後、補修方法を検討し対応を図るとともに、引き続き、メガフロートの外観点検を実施。
・2 月 16 日に確認された、港湾内に係留しているメガフロートのバラスト水位上昇に関し、2
月 27 日に割れらしきものが確認された箇所について、3 月 17 日より潜水士によるメガフロー
ト内部からの溶接等の補修作業を開始。
また、並行して、外部からの補修作業も視野に入れ調査を進める。
・2 月 16 日に港湾内メガフロートのバラスト水位上昇が確認された北側区画（以下、「当該区画」と言う。
）の調査および補修が完了。調査の結果、当該区画の補強板の変形と、３箇所の割れを確認。損傷箇所について、潜水士による補修作業（溶接やパテ補修等）を実施し、3 月
21 日までに全ての補修が完了。補修完了後、当該区画内への流入確認を実施し、3 月 28 日までに新たな流入が無いことを確認。変形および割れが発生した原因については、係船ロープが切れた際にメガフロートが護岸の構造物（消波ブロック）に接触したことによるものと推定。このため、損傷がみられた北西部が再度接触しないよう、メガフロートの係留位置を従来位置の南側に変更した。また、係船ロープ切断時には、バラスト水の水位測定による監視を強化し、接触による海水流入の早期発見に努める。本事象の発生に伴い、メガフロート周辺の海水監視強化を行ったが、メガフロートの補修が完了したこと、およびこれまでの分析
結果に有意な変動がないことから、3 月 28 日の採取分を以て終了とし、今後、定例の海水分析に戻す。

サブドレン他水処理施設
・サブドレン他浄化設備については、これまで１系統で運転していたが、当該設備と同一の設備を増設し、２系列化する工事を実施。
この度、サブドレン他浄化設備Ａ系（新設分）の調整運転等を行い、準備が整ったことから、
4 月 14 日午後 4 時 25 分に運転を開始。
運転後の状況については、漏えい等の異常がないことを確認。
以下、排水実績のみ記載。
＜排水実績＞
・一時貯水タンクＡ 12 月 31 日午前 10 時 4 分〜午後 4 時 47 分。排水量 976 m3
・一時貯水タンク B 1 月 2 日午前 9 時 57 分〜午後 3 時 3 分。排水量 737 m3
・一時貯水タンクＣ 1 月 4 日午前 9 時 57 分〜午後 2 時 22 分。排水量 639 m3
・一時貯水タンクＤ 1 月 5 日午前 9 時 42 分〜午後４時 17 分。排水量 954 m3
・一時貯水タンクＥ 1 月 6 日午前 10 時 6 分〜午後 3 時 45 分。排水量 819 m3
・一時貯水タンクＦ 1 月 7 日午前 10 時 22 分〜午後 3 時 29 分。排水量 740 m3
・一時貯水タンクＧ 1 月 9 日午前 9 時 58 分〜午後 3 時 15 分。排水量 767m3
・一時貯水タンクＡ 1 月 11 日午前 10 時 7 分〜午後 3 時 18 分。排水量 749m3
・一時貯水タンクＢ 1 月 12 日午前 10 時 9 分〜午後 3 時 16 分。排水量 743m3
・一時貯水タンクＣ 1 月 14 日午前 9 時 48 分〜午後 2 時 45 分。排水量 717m3
・一時貯水タンクＤ 1 月 15 日午前 10 時 14 分〜午後 3 時 17 分。排水量 732m3

・一時貯水タンクＥ 1 月 18 日午前 10 時 1 分〜午後 3 時 12 分。排水量 755m3
・一時貯水タンクＦ 1 月 19 日午前 10 時 27 分〜午後 4 時 12 分。排水量 836m3
・一時貯水タンク G 1 月 20 日午前 10 時 9 分〜午後 3 時 35 分。排水量 789 m3
・一時貯水タンクＡ 1 月 21 日午前 10 時 10 分〜午後 3 時 10 分。排水量 726 m3
・一時貯水タンクＢ 1 月 23 日午前 10 時 1 分〜午後 2 時 59 分。排水量 722 m3
・一時貯水タンクＣ 1 月 25 日午前 10 時 6 分〜午後 3 時 1 分。排水量 7１2 m3・一時貯水タンク D 1 月 26 日午前 10 時 6 分〜午後 2 時 50 分。排水量 686 m3
・一時貯水タンクＥ 1 月 27 日午前 10 時 3 分〜午後 2 時 9 分。排水量 593 m3
・一時貯水タンクＦ 1 月 29 日午前 10 時 9 分〜午後 3 時 5 分。排水量 714 m3
・一時貯水タンクＧ 1 月 30 日午前 10 時 5 分〜午後 4 時 19 分。排水量 905 m3
・一時貯水タンクＡ 2 月 1 日午前 10 時〜午後 3 時 44 分。排水量 835 m3
・一時貯水タンクＢ 2 月 2 日午前 10 時 8 分〜午後 1 時 45 分。排水量 527 m3
・一時貯水タンクＣ 2 月 4 日午前 10 時 19 分〜午後 1 時 55 分。排水量 520 m3
・一時貯水タンクＤ 2 月 5 日午前 9 時 31 分〜午後 1 時 1 分。排水量 506 m3
・一時貯水タンクＥ 2 月 6 日午前 10 時 8 分〜午後 1 時 47 分。排水量 529 m3
・一時貯水タンクＦ 2 月 9 日午前 10 時 7 分〜午後 12 時 35 分。排水量 356 m3
・一時貯水タンクＧ 2 月 10 日午前 9 時 57 分〜午後 1 時 49 分。排水量 560 m3
・一時貯水タンクＡ 2 月 11 日午前 10 時 4 分〜午後 2 時 23 分。排水量 627 m3
・一時貯水タンクＢ 2 月 13 日午前 9 時 59 分〜午後 2 時 29 分。排水量 654 m3
・一時貯水タンクＣ 2 月 15 日午前 10 時 11 分〜午後 0 時 43 分。排水量 364 m3
・一時貯水タンクＤ 2 月 16 日午前 10 時 5 分〜午後 2 時 56 分。排水量 703 m3
・一時貯水タンクＥ 2 月 17 日午前 10 時 1 分〜午後 3 時 21 分。排水量 794 m3
・一時貯水タンクＦ 2 月 19 日午前 10 時 9 分〜午後 3 時 50 分。排水量 825 m3
・一時貯水タンクＧ 2 月 22 日午前 10 時 2 分〜午後 2 時 54 分。排水量 706 m3
・一時貯水タンクＡ 2 月 23 日午前 9 時 45 分〜午後 3 時 53 分。排水量 890 m3
・一時貯水タンクＢ 2 月 24 日午前 10 時 4 分〜午後 4 時 47 分。排水量 976 m3
・一時貯水タンクＣ 2 月 25 日午前 10 時 9 分〜午後 3 時 52 分。排水量 828 m3
・一時貯水タンクＤ 2 月 2７日午前 10 時 10 分〜午後 3 時 10 分。排水量 724 m3
・一時貯水タンクＥ 2 月 28 日午前 10 時〜午後 4 時 13 分。排水量 902 m3
・一時貯水タンクＦ 3 月 1 日午前 9 時 53 分〜午後 4 時 36 分。排水量 976 m3
・一時貯水タンクＧ 3 月 3 日午前 10 時 6 分〜午後 2 時 25 分。排水量 627 m3
・一時貯水タンクＡ 3 月 5 日午前 10 時 2 分〜午後 3 時 42 分。排水量 821 m3
・一時貯水タンクＢ 3 月 6 日午前 10 時 10 分〜午後 4 時 9 分。排水量 870 m3
・一時貯水タンクＣ 3 月 8 日午前 10 時 8 分〜午後 4 時 54 分。排水量 982 m3
・一時貯水タンクＤ 3 月 9 日午前 10 時 4 分〜午後 4 時 7 分。排水量 883 m3
・一時貯水タンクＥ 3 月 11 日午前 10 時〜〜午後 3 時 21 分。排水量 780 m3
・一時貯水タンクＦ 3 月 12 日午前 10 時 1 分〜午後 4 時 47 分。排水量 989 m3
・一時貯水タンクＧ 3 月 13 日午前 10 時 17 分〜午後 5 時 1 分。排水量 981 m3
・一時貯水タンクＡ 3 月 15 日午前 10 時 42 分〜午後 3 時 44 分。排水量 730 m3
・一時貯水タンクＢ 3 月 17 日午前 10 時 2 分〜午後 4 時 46 分。排水量 980 m3
・一時貯水タンクＣ 3 月 18 日午前 10 時 4 分〜午後 4 時 35 分。排水量 945 m3

・一時貯水タンクＤ・一時貯水タンクＥ
・一時貯水タンクＦ
・一時貯水タンクＧ
・一時貯水タンクＡ
・一時貯水タンクＢ
・一時貯水タンクＣ
・一時貯水タンクＤ
・一時貯水タンクＥ
・一時貯水タンクＦ
・一時貯水タンクＧ
・一時貯水タンクＡ
・一時貯水タンクＢ
・一時貯水タンクＣ
・一時貯水タンクＤ
・一時貯水タンクＥ
・一時貯水タンクＦ
・一時貯水タンクＧ
・一時貯水タンクＡ
・一時貯水タンクＢ
・一時貯水タンクＣ
・一時貯水タンクＤ
・一時貯水タンクＥ
・一時貯水タンクＦ
・一時貯水タンクＧ
・一時貯水タンクＡ
・一時貯水タンクＢ
・一時貯水タンクＣ
・一時貯水タンクＤ
・一時貯水タンクＥ
・一時貯水タンクＦ
・一時貯水タンクＧ
・一時貯水タンクＡ
・一時貯水タンクＢ
・一時貯水タンクＣ
・一時貯水タンクＤ
・一時貯水タンクＥ
・一時貯水タンクＦ
・一時貯水タンクＧ
・一時貯水タンクＡ
・一時貯水タンクＢ

3 月 19 日午前 9 時 38 分〜午後 4 時 22 分。排水量 978 m3
3 月 22 日午前 9 時 56 分〜午後 4 時 24 分。排水量 941 m3
3 月 23 日午前 10 時 3 分〜午後 4 時 12 分。排水量 892 m3
3 月 24 日午前 10 時 5 分〜午後 4 時 47 分。排水量 973 m3
3 月 25 日午前 9 時 57 分〜午後 4 時 41 分。排水量 982 m3
3 月 27 日午前 10 時 1 分〜午後 3 時 58 分。排水量 863 m3
3 月 29 日午前 10 時 2 分〜午後 4 時 43 分。排水量 970 m3
3 月 30 日午前 10 時 5 分〜午後 2 時 54 分。排水量 699 m3
3 月 31 日午前 9 時 49 分〜午後 4 時 35 分。排水量 982 m3
4 月 2 日午前 9 時 56 分〜午後 4 時 51 分。排水量 1,005 m3
4 月 4 日午前 10 時 3 分〜午後 4 時 47 分。排水量 979 m3
4 月 6 日午前 9 時 58 分〜午後 4 時 44 分。排水量 982 m3
4 月 7 日午前 9 時 4 分〜午後 4 時 52 分。排水量 987 m3
4 月 8 日午前 10 時 3 分〜午後 4 時 50 分。排水量 984 m3
4 月 9 日午前 10 時 12 分〜午後 4 時 56 分。排水量 979 m3
4 月 10 日午前 10 時 10 分〜午後 4 時 54 分。排水量 981 m3
4 月 12 日午前 9 時 40 分〜午後 4 時 8 分。排水量 939 m3
4 月 13 日午前 10 時 5 分〜午後 4 時 22 分。排水量 912 m3
4 月 15 日午前 10 時 18 分〜午後 5 時 4 分。排水量 982 m3
4 月 16 日午前 10 時 7 分〜午後 3 時 26 分。排水量 771 m3
4 月 19 日午前 10 時 9 分〜午後 4 時 52 分。排水量 977 m3
4 月 20 日午前 10 時 10 分〜午後 3 時 20 分。排水量 750 m3
4 月 23 日午前 10 時 7 分〜午後 4 時 57 分。排水量 995 m3
4 月 24 日午前 10 時 10 分〜午後 4 時 49 分。排水量 966 m3
4 月 25 日午前 9 時 59 分〜午後 4 時 49 分。排水量 994 m3
4 月 26 日午前 10 時 5 分〜午後 3 時 32 分。排水量 794 m3
4 月 27 日午前 10 時 8 分〜午後 4 時 52 分。排水量 988 m3
4 月 28 日午前 10 時 9 分〜午後 3 時 37 分。排水量 796 m3
4 月 30 日午前 9 時 38 分〜午後 4 時 27 分。排水量 995 m3
5 月 1 日午前 9 時 56 分〜午後 4 時 40 分。排水量 978 m3
5 月 3 日午前 9 時 45 分〜午後 3 時 54 分。排水量 894 m3
5 月 4 日午前 9 時 40 分〜午後 4 時 7 分。排水量 936 m3
5 月 6 日午前 10 時 1 分〜午後 4 時 29 分。排水量 938 m3
5 月 7 日午前 9 時 43 分〜午後 3 時 23 分。排水量 822 m3
5 月 9 日午前 10 時 8 分〜午後 4 時 19 分。排水量 897 m3
5 月 10 日午前 10 時 8 分〜午後 4 時 19 分。排水量 896 m3
5 月 12 日午前 10 時 8 分〜午後 4 時 16 分。排水量 888 m3
5 月 13 日午前 9 時 53 分〜午後 3 時 25 分。排水量 803 m3
5 月 15 日午前 9 時 50 分〜午後 3 時 20 分。排水量 799 m3
5 月 17 日午前 10 時 4 分〜午後 3 時 6 分。排水量 735 m3
5 月 18 日午前 10 時 33 分〜午後 1 時 49 分。排水量 458 m3

・一時貯水タンクＣ
・一時貯水タンクＤ
・一時貯水タンクＥ
・一時貯水タンクＦ
・一時貯水タンクＧ
・一時貯水タンクＡ
・一時貯水タンクＢ
・一時貯水タンクＣ
・一時貯水タンクＤ
・一時貯水タンクＥ
・一時貯水タンクＦ
・一時貯水タンクＧ
・一時貯水タンクＡ
・一時貯水タンクＢ
・一時貯水タンクＣ
・一時貯水タンクＤ
・一時貯水タンクＥ
・一時貯水タンクＦ
・一時貯水タンクＧ
・一時貯水タンクＡ
・一時貯水タンクＢ
・一時貯水タンクＣ
・一時貯水タンクＤ
・一時貯水タンクＥ
・一時貯水タンクＦ
・一時貯水タンクＧ
・一時貯水タンクＡ
・一時貯水タンクＢ
・一時貯水タンクＣ
・一時貯水タンクＤ
・一時貯水タンクＥ
・一時貯水タンクＦ
・一時貯水タンクＧ
・一時貯水タンクＡ
・一時貯水タンクＢ
・一時貯水タンクＣ
・一時貯水タンクＤ
・一時貯水タンクＥ
・一時貯水タンクＦ
・一時貯水タンクＧ
・一時貯水タンクＡ

5 月 19 日午前 10 時 10 分〜午後 2 時 2 分。排水量 559 m3
5 月 21 日午前 9 時 57 分〜午後 4 時 40 分。排水量 974 m3
5 月 22 日午前 10 時 5 分〜午後 4 時 21 分。排水量 915 m3
5 月 24 日午前 9 時 37 分〜午後 4 時 17 分。排水量 969 m3
5 月 25 日午前 10 時 3 分〜午後 4 時 44 分。排水量 971 m3
5 月 26 日午前 10 時 10 分〜午後 4 時 51 分。排水量 971m3
5 月 28 日午前 9 時 33 分〜午後 3 時 51 分。排水量 914m3
5 月 29 日午前 10 時 2 分〜午後 3 時 13 分。排水量 751m3
5 月 30 日午前 10 時 8 分〜午後 3 時 29 分。排水量 776m3
5 月 31 日午前 9 時 57 分〜午後 3 時 10 分。排水量 757m3
6 月 2 日午前 10 時 6 分〜午後 3 時 15 分。排水量 747m3
6 月 3 日午前 10 時 4 分〜午後 3 時 5 分。排水量 728m3
6 月 4 日午前 10 時 1 分〜午後 3 時 19 分。排水量 770m3
6 月 5 日午前 10 時 10 分〜午後 3 時 14 分。排水量 734m3
6 月 7 日午前 10 時 16 分〜午後 1 時 12 分。排水量 424m3
6 月 8 日午前 10 時 7 分〜午後 2 時 54 分。排水量 693m3
6 月 9 日午前 10 時 1 分〜午後 4 時 29 分。排水量 938m3
6 月 10 日午前 10 時 9 分〜午後 4 時 54 分。排水量 981m3
6 月 12 日午前 10 時 3 分〜午後 4 時 50 分。排水量 984m3
6 月 13 日午前 9 時 40 分〜午後 3 時 42 分。排水量 876m3
6 月 14 日午前 10 時 20 分〜午後 4 時 4 分。排水量 834m3
6 月 15 日午前 10 時 1 分〜午後 3 時 3 分。排水量 834m3
6 月 17 日午前 9 時 58 分〜午後 3 時 34 分。排水量 813m3
6 月 18 日午前 9 時 57 分〜午後 4 時 12 分。排水量 909m3
6 月 19 日午前 10 時 6 分〜午後 3 時 25 分。排水量 772m3
6 月 20 日午前 10 時 11 分〜午後 3 時 17 分。排水量 742m3
6 月 22 日午前 9 時 45 分〜午後 2 時 48 分。排水量 731m3
6 月 23 日午前 10 時 6 分〜午後 2 時 32 分。排水量 643m3
6 月 24 日午前 10 時 4 分〜午後 2 時 58 分。排水量 710m3
6 月 25 日午前 10 時 1 分〜午後 3 時 13 分。排水量 755m3
6 月 27 日午前 11 時 14 分〜午後 4 時 25 分。排水量 753m3
6 月 28 日午前 10 時 25 分〜午後 3 時 53 分。排水量 793m3
6 月 29 日午前 10 時 19 分〜午後 3 時 38 分。排水量 775m3
6 月 29 日午前 10 時 6 分〜午後 4 時 53 分。排水量 989m3
7 月 2 日午前 9 時 56 分〜午後 4 時 21 分。排水量 930m3
7 月 3 日午前 10 時 2 分〜午後 3 時 59 分。排水量 864m3
7 月 4 日午前 10 時 55 分〜午後 4 時 30 分。排水量 811m3
7 月 5 日午前 10 時 11 分〜午後 3 時 34 分。排水量 782m3
7 月 7 日午前 10 時 6 分〜午後 3 時 24 分。排水量 769m3
7 月 8 日午前 10 時 48 分〜午後 3 時 47 分。排水量 723m3
7 月 9 日午前 10 時 1 分〜午後 3 時 6 分。排水量 736m3

・一時貯水タンクＢ 7 月 10 日午前 10 時 9 分〜午後 3 時 15 分。排水量 739m3
・一時貯水タンクＣ 7 月 12 日午前 10 時 5 分〜午後 2 時 45 分。排水量 678m3
・一時貯水タンクＤ 7 月 13 日午前 9 時 49 分〜午後 1 時 18 分。排水量 505m3
・一時貯水タンクＥ 7 月 14 日午前 10 時 2 分〜午後 3 時 3 分。排水量 727m3
・一時貯水タンクＦ 7 月 15 日午前 9 時 58 分〜午後 2 時 5 分。排水量 598m3
・一時貯水タンクＧ 7 月 17 日午前 10 時 37 分〜午後 4 時 43 分。排水量 886m3
・一時貯水タンクＡ 7 月 18 日午前 10 時 12 分〜午後 3 時 51 分。排水量 822m3
・一時貯水タンクＢ 7 月 19 日午前 10 時 33 分〜午後 3 時 29 分。排水量 717m3
・一時貯水タンクＣ 7 月 20 日午前 11 時 48 分〜午後 4 時 39 分。排水量 704m3
・一時貯水タンクＤ 7 月 22 日午前 10 時 9 分〜午後 3 時 12 分。排水量 734m3
・一時貯水タンクＥ 7 月 23 日午前 10 時 12 分〜午後 3 時 27 分。排水量 763m3
・一時貯水タンクＦ 7 月 24 日午前 10 時 7 分〜午後 2 時 56 分。排水量 702m3
・一時貯水タンクＧ 7 月 25 日午前 9 時 42 分〜午後 2 時 30 分。排水量 700m3
・一時貯水タンクＡ 7 月 27 日午前 11 時 3 分〜午後 4 時 15 分。排水量 754m3
・一時貯水タンクＢ 7 月 28 日午前 10 時 7 分〜午後 3 時 13 分。排水量 738m3
・一時貯水タンクＤ 7 月 30 日午前 10 時 7 分〜午後 2 時 45 分。排水量 672m3
・一時貯水タンクＥ 8 月 1 日午前 10 時 23 分〜午後 3 時 23 分。排水量 724m3
・一時貯水タンクＦ 8 月 2 日午前 9 時 58 分〜午後 3 時 53 分。排水量 861m3
・一時貯水タンクＧ 8 月 3 日午前 11 時 3 分〜午後 5 時 50 分。排水量 985m3
・一時貯水タンクＡ 8 月 4 日午前 9 時 55 分〜午後 4 時 42 分。排水量 985m
・一時貯水タンクＢ 8 月 6 日午前 10 時 00 分〜午後 4 時 47 分。排水量 983m3
・一時貯水タンクＣ 8 月 7 日午前 10 時 16 分〜午後 4 時 27 分。排水量 897m3
・一時貯水タンクＤ 8 月 8 日午前 10 時 2 分〜午後 4 時 28 分。排水量 934m3
・一時貯水タンクＥ 8 月 9 日午前 10 時 2 分〜午後 4 時 5 分。排水量 875m3
・一時貯水タンク F 8 月 11 日午前 9 時 55 分〜午後 3 時 28 分。排水量 805m3
・一時貯水タンク G 8 月 12 日午前 9 時 41 分〜午後 3 時 24 分。排水量 831m3
・一時貯水タンクＡ 8 月 13 日午前 10 時 01 分〜午後 3 時 05 分。排水量 740m3
・一時貯水タンク B 8 月 14 日午前 9 時 56 分〜午後 3 時 13 分。排水量 769m3
・一時貯水タンク C 8 月 16 日午前 9 時 21 分〜午後 4 時 9 分。排水量 991m3
・一時貯水タンク D 8 月 17 日午前 10 時 6 分〜午後 4 時 54 分。排水量 992m3
・一時貯水タンク E 8 月 18 日午前 10 時 33 分〜午後 4 時 58 分。排水量 936m3
・一時貯水タンク F 8 月 19 日午前 10 時 6 分〜午後 4 時 51 分。排水量 984m3
・一時貯水タンク G 8 月 21 日午前 10 時 10 分〜午後 4 時 56 分。排水量 986m3
・一時貯水タンクＡ 8 月 22 日午前 9 時 54 分〜午後 4 時 28 分。排水量 958m3
・一時貯水タンク B 8 月 23 日午前 10 時 10 分〜午後 4 時 57 分。排水量 974m3
・一時貯水タンク C 8 月 24 日午前 10 時 42 分〜午後 5 時 26 分。排水量 964m3
・一時貯水タンク D 8 月 26 日午前 9 時 50 分〜午後 4 時 37 分。排水量 976m3
・一時貯水タンク E 8 月 27 日午前 9 時 47 分〜午後 4 時 33 分。排水量 970m3
・一時貯水タンク F 8 月 28 日午前 9 時 49 分〜午後 4 時 22 分。排水量 952m3
・一時貯水タンク G 8 月 29 日午前 10 時 08 分〜午後 4 時 51 分。排水量 976m3
・一時貯水タンク A 8 月 31 日午前 11 時 14 分〜午後 4 時 56 分。排水量 847m3

・一時貯水タンク B 9 月 1 日午前 10 時 13 分〜午後 4 時 31 分。排水量 915m3
・一時貯水タンク C 9 月 2 日午前 10 時 7 分〜午後 3 時 59 分。排水量 852m3
・一時貯水タンク D 9 月 3 日午前 9 時 52 分〜午後 3 時 27 分。排水量 810m3
・一時貯水タンクＥ 9 月 4 日午前 10 時 13 分〜午後 3 時 37 分。排水量 784m3
・一時貯水タンクＦ 9 月 5 日午前 9 時 48 分〜午後 2 時 59 分。排水量 752m3
・一時貯水タンクＧ 9 月 6 日午前 10 時 8 分〜午後 3 時 15 分。排水量 742m3
・一時貯水タンクＡ 9 月 7 日午前 11 時 11 分〜午後 4 時 7 分。排水量 716m3
・一時貯水タンクＢ 9 月 9 日午前 10 時 50 分〜午後 4 時 29 分。排水量 843m3
・一時貯水タンクＣ 9 月 10 日午前 9 時 56 分〜午後 3 時 18 分。排水量 801m3
・一時貯水タンクＤ 9 月 11 日午前 9 時 46 分〜午後 3 時 16 分。排水量 794m3
・一時貯水タンクＥ 9 月 12 日午前 9 時 38 分〜午後 2 時 39 分。排水量 748m3
・一時貯水タンクＦ 9 月 13 日午前 10 時 17 分〜午後 3 時 10 分。排水量 728m3
・一時貯水タンクＧ 9 月 15 日午後 1 時 7 分〜午後 5 時 51 分。排水量 704m3
・一時貯水タンクＡ 9 月 16 日午後 9 時 55 分〜午後 2 時 24 分。排水量 667m3
・一時貯水タンクＢ 9 月 17 日午前 9 時 51 分〜午後 2 時 22 分。排水量 673m3
・一時貯水タンクＣ 9 月 18 日午前 10 時 2 分〜午後 2 時 31 分。排水量 666m3
・一時貯水タンクＤ 9 月 19 日午前 10 時 7 分〜午後 2 時 28 分。排水量 649m3
・一時貯水タンクＥ 9 月 20 日午前 10 時 8 分〜午後 1 時 50 分。排水量 550m3
・一時貯水タンクＦ 9 月 21 日午前 10 時 12 分〜午後 1 時 58 分。排水量 561m3
・一時貯水タンクＧ 9 月 22 日午前 11 時 11 分〜午後 2 時 55 分。排水量 555m3
・一時貯水タンクＡ 9 月 23 日午前 9 時 48 分〜午後 1 時 47 分。排水量 592m3
・一時貯水タンクＢ 9 月 24 日午前 10 時 2 分〜午後 2 時 52 分。排水量 718m3
・一時貯水タンクＣ 9 月 26 日午前 10 時 14 分〜午後 4 時 24 分。排水量 920m3
・一時貯水タンクＤ 9 月 27 日午前 10 時 4 分〜午後 3 時 17 分。排水量 779m3
・一時貯水タンクＥ 9 月 28 日午前 10 時 59 分〜午後 5 時 26 分。排水量 963m3
・一時貯水タンクＦ 9 月 29 日午前 10 時 20 分〜午後 4 時 11 分。排水量 873m3
・一時貯水タンクＧ 9 月 30 日午前 10 時 8 分〜午後 3 時 28 分。排水量 796m3
・一時貯水タンクＡ 10 月 1 日午前 10 時 2 分〜午後 3 時 21 分。排水量 793m3
・一時貯水タンクＢ 10 月 2 日午前 10 時 18 分〜午後 3 時 21 分。排水量 752m3
・一時貯水タンクＣ 10 月 3 日午前 10 時 41 分〜午後 3 時 26 分。排水量 708m3
・一時貯水タンクＤ 10 月 5 日午前 11 時 2 分〜午後 3 時 55 分。排水量 728m3
・一時貯水タンクＥ 10 月 6 日午前 10 時 16 分〜午後 3 時 39 分。排水量 804m3
・一時貯水タンクＦ 10 月 7 日午前 10 時 28 分〜午後 1 時 32 分。排水量 457m3
・一時貯水タンクＧ 10 月 8 日午前 10 時 0 分〜午後 2 時 41 分。排水量 699m3
・一時貯水タンクＡ 10 月 9 日午前 9 時 47 分〜午後 3 時 8 分。排水量 797m3
・一時貯水タンクＢ 10 月 10 日午前 10 時 19 分〜午後 3 時 28 分。排水量 767m3
・一時貯水タンクＣ 10 月 11 日午前 10 時 7 分〜午後 2 時 43 分。排水量 687m3
・一時貯水タンクＤ 10 月 12 日午前 10 時 20 分〜午後 2 時 55 分。排水量 684m3
・一時貯水タンクＥ 10 月 14 日午前 9 時 58 分〜午後 2 時 27 分。排水量 666m3
・一時貯水タンクＦ 10 月 15 日午前 10 時 3 分〜午後 2 時 45 分。排水量 702m3
・一時貯水タンクＧ 10 月 16 日午前 10 時 2 分〜午後 2 時 19 分。排水量 638m3

・一時貯水タンクＡ・一時貯水タンクＢ
・一時貯水タンクＣ
・一時貯水タンクＤ
・一時貯水タンクＥ
・一時貯水タンクＦ
・一時貯水タンクＧ
・一時貯水タンクＡ
・一時貯水タンクＢ
・一時貯水タンクＣ
・一時貯水タンクＤ
・一時貯水タンクＥ
・一時貯水タンクＦ
・一時貯水タンクＧ
・一時貯水タンクＡ
・一時貯水タンクＢ
・一時貯水タンクＣ
・一時貯水タンクＤ
・一時貯水タンクＥ
・一時貯水タンクＦ
・一時貯水タンクＧ
・一時貯水タンクＡ
・一時貯水タンクＢ
・一時貯水タンクＣ
・一時貯水タンクＤ
・一時貯水タンクＥ
・一時貯水タンクＦ
・一時貯水タンクＧ
・一時貯水タンクＡ
・一時貯水タンクＢ
・一時貯水タンクＣ
・一時貯水タンクＤ
・一時貯水タンクＥ
・一時貯水タンクＦ
・一時貯水タンクＧ
・一時貯水タンクＡ
・一時貯水タンクＢ
・一時貯水タンクＣ
・一時貯水タンクＤ
・一時貯水タンクＥ
・一時貯水タンクＦ

10 月 17 日午前 10 時 28 分〜午後 3 時 12 分。排水量 705m3
10 月 18 日午前 10 時 10 分〜午後 2 時 40 分。排水量 672m3
10 月 19 日午前 10 時 58 分〜午後 3 時 17 分。排水量 645m3
10 月 20 日午前 10 時 29 分〜午後 2 時 42 分。排水量 633m3
10 月 21 日午前 10 時 3 分〜午後 2 時 42 分。排水量 694m3
10 月 23 日午前 10 時 4 分〜午後 3 時 30 分。排水量 810m3
10 月 24 日午前 10 時 24 分〜午後 3 時 3 分。排水量 693m3
10 月 25 日午前 10 時 18 分〜午後 3 時 28 分。排水量 770m3
10 月 26 日午前 10 時 46 分〜午後 2 時 22 分。排水量 537m3
10 月 27 日午前 10 時 18 分〜午後 2 時 5 分。排水量 563m3
10 月 28 日午前 10 時 11 分〜午後 3 時 10 分。排水量 744m3
10 月 29 日午前 9 時 50 分〜午後 4 時 34 分。排水量 1,004m3
10 月 30 日午前 9 時 54 分〜午後 4 時 46 分。排水量 1,027m3
10 月 31 日午前 9 時 54 分〜午後 4 時 42 分。排水量 1,015m3
11 月 1 日午前 10 時 13 分〜午後 4 時 58 分。排水量 1,008m3
11 月 2 日午前 11 時 15 分〜午後 6 時 1 分。排水量 1,011m3
11 月 3 日午前 9 時 54 分〜午後 4 時 45 分。排水量 1,023m3
11 月 4 日午前 9 時 59 分〜午後 4 時 45 分。排水量 1,010m3
11 月 5 日午前 10 時 0 分〜午後 4 時 46 分。排水量 1,010m3
11 月 6 日午前 10 時 28 分〜午後 5 時 16 分。排水量 1,014m3
11 月 7 日午前 9 時 56 分〜午後 4 時 42 分。排水量 1,011m3
11 月 8 日午前 10 時 7 分〜午後 4 時 54 分。排水量 1,011m3
11 月 10 日午前 10 時 49 分〜午後 5 時 36 分。排水量 1,016m3
11 月 11 日午前 10 時 00 分〜午後 4 時 47 分。排水量 1,011m3
11 月 12 日午前 9 時 32 分〜午後 4 時 21 分。排水量 1,019m3
11 月 13 日午前 10 時 16 分〜午後 5 時 3 分。排水量 1,015m3
11 月 14 日午前 10 時〜午後 4 時 46 分。排水量 1,011m3
11 月 15 日午前 10 時 6 分〜午後 4 時 55 分。排水量 1,018m3
11 月 16 日午前 11 時 8 分〜午後 5 時 53 分。排水量 1,010m3
11 月 18 日午前 10 時 3 分〜午後 4 時 47 分。排水量 1,007m3
11 月 19 日午前 9 時 49 分〜午後 4 時 35 分。排水量 1,011m3
11 月 20 日午前 10 時〜午後 4 時 49 分。排水量 1,019m3
11 月 21 日午前 10 時 34 分〜午後 4 時 10 分。排水量 836m3
11 月 22 日午前 10 時 3 分〜午後 2 時 41 分。排水量 691m3
11 月 23 日午前 10 時 37 分〜午後 2 時 15 分。排水量 541m3
11 月 24 日午前 10 時 1 分〜午後 2 時 37 分。排水量 687m3
11 月 25 日午前 10 時 15 分〜午後 3 時 9 分。排水量 732m3
11 月 27 日午前 10 時 7 分〜午後 2 時 39 分。排水量 676m3
11 月 28 日午前 10 時 13 分〜午後 2 時 8 分。排水量 583m3
11 月 29 日午前 10 時 12 分〜午後 1 時 31 分。排水量 493m3
11 月 30 日午前 10 時 12 分〜午後 2 時 24 分。排水量 491m3

・一時貯水タンクＧ
・一時貯水タンクＡ
・一時貯水タンクＢ
・一時貯水タンクＣ
・一時貯水タンクＤ
・一時貯水タンクＥ
・一時貯水タンクＦ
・一時貯水タンクＧ
・一時貯水タンクＡ
・一時貯水タンクＢ
・一時貯水タンクＣ
・一時貯水タンクＤ
・一時貯水タンクＥ
・一時貯水タンクＦ
・一時貯水タンクＧ
・一時貯水タンクＡ
・一時貯水タンクＢ
・一時貯水タンクＣ
・一時貯水タンクＤ
・一時貯水タンクＥ
・一時貯水タンクＦ
・一時貯水タンクＧ
・一時貯水タンクＡ
・一時貯水タンクＣ
・一時貯水タンクＤ
・一時貯水タンクＥ
・一時貯水タンクＦ

12 月 1 日午前 10 時 6 分〜午後 3 時 36 分。排水量 820m3
12 月 2 日午前 9 時 34 分〜午後 1 時 17 分。排水量 553m3
12 月 3 日午前 10 時 8 分〜午後 2 時 48 分。排水量 697m3
12 月 4 日午前 10 時 16 分〜午後 2 時 28 分。排水量 625m3
12 月 6 日午前 9 時 32 分〜午後 1 時 50 分。排水量 642m3
12 月 7 日午前 11 時 8 分〜午後 2 時 4 分。排水量 436m3
12 月 8 日午前 10 時 6 分〜午後 2 時 29 分。排水量 652m3
12 月 9 日午前 10 時 2 分〜午後 2 時 57 分。排水量 734m3
12 月 10 日午前 10 時 2 分〜午後 3 時 17 分。排水量 784m3
12 月 11 日午前 10 時 3 分〜午後 2 時 9 分。排水量 613m3
12 月 12 日午前 10 時 24 分〜午後 2 時 31 分。排水量 612m3
12 月 13 日午前 10 時 5 分〜午後 2 時 19 分。排水量 631m3
12 月 15 日午前 10 時 3 分〜午後 2 時 9 分。排水量 613m3
12 月 16 日午前 10 時 16 分〜午後 2 時 44 分。排水量 666m3
12 月 17 日午前 9 時 42 分〜午後 2 時 11 分。排水量 668m3
12 月 18 日午前 10 時 11 分〜午後 2 時 16 分。排水量 609m3
12 月 19 日午前 10 時 23 分〜午後 1 時 45 分。排水量 503m3
12 月 20 日午前 9 時 48 分〜午後 1 時 25 分。排水量 539m3
12 月 21 日午前 10 時 52 分〜午後 2 時 8 分。排水量 485m3
12 月 22 日午前 10 時 3 分〜午後 0 時。排水量 288m3
12 月 24 日午前 9 時 57 分〜午後 0 時 55 分。排水量 442m3
12 月 25 日午前 10 時 10 分〜午後 1 時 41 分。排水量 524m3
12 月 26 日午前 9 時 59 分〜午後 1 時 17 分。排水量 491m3
12 月 28 日午前 10 時 59 分〜午後 1 時 57 分。排水量 442m3
12 月 29 日午前 10 時 2 分〜午前 11 時 41 分。排水量 244m3
12 月 30 日午前 9 時 58 分〜午後 2 時 37 分。排水量 694m3
12 月 31 日午前 10 時 7 分〜午後 1 時 13 分。排水量 462m3

地下水バイパス
以下、排水実績のみ記載。
＜排水実績＞
・一時貯留タンクグループ３
・一時貯留タンクグループ２
・一時貯留タンクグループ１
・一時貯留タンクグループ３
・一時貯留タンクグループ２
・一時貯留タンクグループ１
・一時貯留タンクグループ３
・一時貯留タンクグループ２

1 月 3 日午前 9 時 53 分〜午後 4 時 38 分。排水量 1,669 m3
1 月 10 日午前 9 時 55 分〜午後 5 時 28 分。排水量 1,895 m3
1 月 17 日午前 10 時〜午後 5 時 28 分。排水量 1,842 m3
1 月 24 日午前 10 時 4 分〜午後 5 時 37 分。排水量 1,831 m3
1 月 31 日午前 10 時 24 分〜午後 5 時 30 分。排水量 1,793 m3
2 月 7 日午前 10 時 9 分〜午後 4 時 54 分。排水量 1,693 m3
2 月 14 日午前 10 時 16 分〜午後 4 時 56 分。排水量 1,673 m3
2 月 21 日午前 10 時 22 分〜午後 5 時 22 分。排水量 1,798 m3

・一時貯留タンクグループ１
・一時貯留タンクグループ３
・一時貯留タンクグループ２
・一時貯留タンクグループ１
・一時貯留タンクグループ３
・一時貯留タンクグループ２
・一時貯留タンクグループ１
・一時貯留タンクグループ３
・一時貯留タンクグループ２
・一時貯留タンクグループ１
・一時貯留タンクグループ３
・一時貯留タンクグループ２
・一時貯留タンクグループ１
・一時貯留タンクグループ３
・一時貯留タンクグループ２
・一時貯留タンクグループ１
・一時貯留タンクグループ３
・一時貯留タンクグループ２
・一時貯留タンクグループ１
・一時貯留タンクグループ３
・一時貯留タンクグループ２
・一時貯留タンクグループ１
・一時貯留タンクグループ３
・一時貯留タンクグループ２
・一時貯留タンクグループ１
・一時貯留タンクグループ３
・一時貯留タンクグループ２
・一時貯留タンクグループ１
・一時貯留タンクグループ３
・一時貯留タンクグループ２
・一時貯留タンクグループ１
・一時貯留タンクグループ３
・一時貯留タンクグループ２
・一時貯留タンクグループ１
・一時貯留タンクグループ３
・一時貯留タンクグループ２
・一時貯留タンクグループ１
・一時貯留タンクグループ３
・一時貯留タンクグループ２
・一時貯留タンクグループ１
・一時貯留タンクグループ３

2 月 28 日午前 10 時 15 分〜午後 8 時 16 分。排水量 1,787 m3
3 月 7 日午前 10 時 7 分〜午後 5 時 24 分。排水量 1,752 m3
3 月 14 日午前 10 時 16 分〜午後 4 時 10 分。排水量 1,535 m3
3 月 21 日午前 9 時 55 分〜午後 3 時 25 分。排水量 1,339 m3
3 月 28 日午前 10 時 1 分〜午後 4 時 23 分。排水量 1,607 m3
4 月 4 日午前 11 時 15 分〜午後 6 時 8 分。排水量 1,779 m3
4 月 11 日午前 9 時 56 分〜午後 5 時 5 分。排水量 1,774 m3
4 月 18 日午前 10 時 9 分〜午後 5 時 35 分。排水量 1,809 m3
4 月 25 日午前 10 時 49 分〜午後 6 時 5 分。排水量 1,794 m3
5 月 2 日午前 9 時 45 分〜午後 5 時 9 分。排水量 1,825 m3
5 月 9 日午前 10 時 50 分〜午後 5 時 49 分。排水量 1,740 m3
5 月 16 日午前 10 時 10 分〜午後 5 時 22 分。排水量 1,805 m3
5 月 23 日午前 10 時 8 分〜午後 5 時 20 分。排水量 1,820 m3
5 月 30 日午前 10 時 24 分〜午後 5 時 26 分。排水量 1,783 m3
6 月 6 日午前 10 時 3 分〜午後 5 時 17 分。排水量 1,846 m3
6 月 13 日午前 9 時 57 分〜午後 5 時 3 分。排水量 1,779 m3
6 月 20 日午前 10 時 49 分〜午後 5 時 37 分。排水量 1,725 m3
6 月 27 日午前 10 時 6 分〜午後 4 時 58 分。排水量 1,757 m3
7 月 4 日午前 10 時 10 分〜午後 5 時 22 分。排水量 1,793 m3
7 月 11 日午前 10 時 3 分〜午後 4 時 47 分。排水量 1,698 m3
7 月 17 日午前 10 時 3 分〜午後 4 時 33 分。排水量 1,622 m3
7 月 21 日午前 10 時 8 分〜午後 5 時 8 分。排水量 1,756 m3
7 月 27 日午前 10 時 0 分〜午後 5 時 58 分。排水量 2,026 m3
8 月 3 日午前 10 時 9 分〜午後 5 時 45 分。排水量 1,840 m3
8 月 10 日午前 10 時 6 分〜午後 5 時 32 分。排水量 1,880 m3
8 月 18 日午前 10 時 0 分〜午後 5 時 31 分。排水量 1,890 m3
8 月 24 日午前 10 時 2 分〜午後 5 時 20 分。排水量 1,869 m3
8 月 31 日午前 10 時 2 分〜午後 5 時 27 分。排水量 1,876 m3
9 月 7 日午前 10 時 6 分〜午後 5 時 21 分。排水量 1,853 m3
9 月 14 日午前 10 時 13 分〜午後 5 時 13 分。排水量 1,793 m3
9 月 22 日午前 10 時 0 分〜午後 4 時 54 分。排水量 1,737 m3
9 月 28 日午前 10 時 8 分〜午後 5 時 24 分。排水量 1,845 m3
10 月 5 日午前 9 時 50 分〜午後 5 時 6 分。排水量 1,880 m3
10 月 13 日午前 10 時 10 分〜午後 5 時 30 分。排水量 1,847 m3
10 月 19 日午前 10 時 13 分〜午後 5 時 56 分。排水量 1,974 m3
10 月 26 日午前 9 時 57 分〜午後 5 時 37 分。排水量 1,949 m3
11 月 2 日午前 10 時 1 分〜午後 5 時 53 分。排水量 1,979 m3
11 月 10 日午前 10 時 6 分〜午後 6 時 7 分。排水量 2,034 m3
11 月 16 日午前 10 時 12 分〜午後 6 時 5 分。排水量 2,031 m3
11 月 23 日午前 9 時 35 分〜午後 5 時 40 分。排水量 2,016 m3
11 月 30 日午前 10 時 4 分〜午後 5 時 38 分。排水量 1,920 m3

・一時貯留タンクグループ２
・一時貯留タンクグループ１
・一時貯留タンクグループ３
・一時貯留タンクグループ２

12 月 7 日午前 10 時 20 分〜午後 5 時 52 分。排水量 1,936 m3
12 月 14 日午前 10 時 6 分〜午後 5 時 30 分。排水量 1,844 m3
12 月 21 日午前 10 時 6 分〜午後 5 時 30 分。排水量 1,985 m3
12 月 28 日午前 10 時 4 分〜午後 5 時 52 分。排水量 1,990 m3＜特記事項＞
現時点での特記事項なし【１〜４号機サブドレン観測井のサンプリング結果】＜特記事項＞
現時点での特記事項なし【１号機放水路のサンプリング結果】＜特記事項＞
現時点での特記事項なし

その他【陸側遮水壁】
2016 年 3 月 31 日から、１〜４号機建屋周辺の陸側遮水壁の凍結運転を開始。
凍結運転は、建屋内滞留水と建屋周辺の地下水が逆転するリスクを低減するため、三段階に分けて実施しており、2017 年 8 月 22 日午前 9 時に、第三段階として２号機西側の一部の凍結を開始。
【雑固体廃棄物焼却設備】
現時点での特記事項なし【その他設備の不具合・トラブル】
・1 月 11 日午後 0 時 18 分頃、福島第一原子力発電所構内の乾式キャスク仮保管設備の第 2 レ
ーン上にある 5D キャスクにおいて、一次蓋と二次蓋間の圧力の異常を示す警報が発生。その後、当該警報は発生と復帰を繰り返している。圧力監視は 2 系統で行い、1 系統については正常値を示している。なお、当該キャスク近傍のエリア放射線モニタおよびモニタリングポ
スト指示値に有意な変動はなし。当社社員が、現場で測定器を用いて当該キャスクの蓋間圧力（警報設定値：250kP 以下）を確認したところ、測定値は 322kPa、正常値を示している計器の指示値は 314.5kPa であり、測定値とほぼ同等の値であったことから、当該警報発生の原因は、計器の故障であると判断。当該計器は、今後準備が整い次第、点検を実施。
・1 月 12 日午前 11 時 2 分頃、福島第一原子力発電所４号機廃棄物処理建屋大物搬入口内に設置されている使用済燃料プール代替冷却系に接続されているホースのドレン弁付近から水が滴下しているとの連絡が、協力企業作業員から緊急時対策本部に入った。午前 11 時 30 分、当社社員が現場状況を確認したところ、使用済燃料プール代替冷却系と塩分除去装置をつないでいた配管（現在塩分除去装置は取り外している）にあるドレン弁の閉止栓からにじみがあり、その下部に水たまりがあることを確認。水たまりの範囲は、約 1.5m×1m×深さ 1mm。
水たまりは堰内に留まっており、堰外への漏えいはなし。なお、４号機使用済燃料プールは
燃料の取出しが完了している。その後、午前 11 時 59 分、拡大防止処置として当該閉止栓をビニール養生実施。
その後、当社社員が使用済燃料プール代替冷却系と塩分除去装置をつないでいた配管（現在
塩分除去装置は取り外している）の端部にあったビニール養生を外し、現場状況を詳細に確認したところ、当該配管の端部が開放状態となっており、そこから水が流れ出し、ビニール
養生およびドレン弁表面を伝わって、閉止栓から滴下していたことを確認。
当該配管の端部については、午後 2 時 45 分に、開放部からの水の漏えいが起こらないように閉止栓を取り付け、ビニール養生実施。午後 4 時 25 分に、水の滴下が止まったことを確認。
なお、水が滴下した要因は、当該配管の上流側にある使用済燃料プール代替冷却系と塩分除去装置との連絡弁（閉状態）から水が漏えいしたものと考える。
・2016 年 12 月 29 日午後 2 時 20 分頃発生した福島第一原子力発電所構内Ｈ８タンクエリア付
近にあるＲＯ濃縮水移送ポンプ室内における水溜まり発見について、1 月 12 日、当該ポンプ配管の運転圧力による漏えい確認を実施したところ、ポンプ出口側圧力計の取り出し配管にある弁のフランジ部から、にじみがあることを確認。当該フランジ部について、ガスケット
交換等の修理を実施する。
・1 月 22 日午前 8 時 46 分頃、福島第一原子力発電所構内Ｇ４タンクエリア付近にあるポンプ室において、数カ所の水溜まりがあることをパトロール中の協力企業作業員が発見。当社社員が現場状況を確認したところ、水溜まり付近の配管からの漏えいは確認されなかった。また、水溜まりの水をスミヤ測定した結果、バックグラウンドと同等であることを確認。発見された水溜まりは、ケーブル貫通部等から浸入した雨水と判断し、拭き取りを実施した。
・1 月 24 日午後 2 時 20 分頃、Ｈ１東タンクエリアにおいて、バルブ付近の保温材から滴下があることを、タンクパトロール中の協力企業作業員が発見。滴下は堰内にとどまっており、外部への流出の可能性はないと判断。当社社員にて現場確認を行ったところ、Ａ１タンクに接続されている配管に設置された弁から２０秒に１滴程度の水の滴下（弁の下部に、20cm×15cm×1mm の水たまり）を確認。保温材を取り外して確認したところ、弁本体やフランジ部などからの水の滴下は確認されなかった。また、滴下した水をスミヤろ紙にて線量測定を実施したが、バックグラウンドと同等の値であったことから、滴下した水は、保温材にしみ込んだ雨水と判断。
・2016 年 11 月 22 日に発生した地震後の現場パトロールで確認した１〜４号機開渠前シルトフ
ェンス、および５、６号機開渠前シルトフェンスの損傷について、1 月 25 日に本復旧を完了。
・1 月 26 日午前 6 時 15 分頃、構内においてビニール袋で養生中の２号機主変圧器の絶縁油が漏えいしていることを当社社員が発見。漏えい範囲は、約 3〜5m２で、漏えい量は約 10L。午前 6 時 35 分、双葉消防本部に一般回線で連絡。現場確認の結果、２号機主変圧器絶縁油配管
フランジ開口部を養生していたビニール袋が破れ、配管内に残留していた絶縁油漏えいと、漏えいの停止を確認。また、当該配管から漏えいした絶縁油は、２号機主変圧器の防油提（堰）内にあり、防油提（堰）外への漏えいはないことを確認。なお、午前 7 時 20 分に絶縁油の拭
き取り、および中和処理を終了。その後、午前 7 時 43 分、富岡消防署より「その他漏えい事象」と判断。

・2016 年 12 月 14 日に発生した４号機タービン建屋内に設置してある淡水化装置からの水の漏
えいについて、Ａ系およびＢ系の点検を実施した結果、耐圧ホースとステンレス配管のジョ
イント部に外力が加わり、ジョイント部のゴムリングのシール機能が低下したことが原因と推定。このため、当該ホースのジョイント部にサポートの取り付けを実施。その後、淡水化装置Ａ系の漏えい確認を実施し、異常がないことが確認されたため、2 月 6 日午後 0 時 50 分に運転を再開。
・2 月 18 日午前 9 時 00 分頃、Ｊ８タンクの西側エリアにおいて、付近にある移送配管のエルボ部下部に約 20cm×20cm の水溜まりがあることを、タンクパトロール中の協力企業作業員が発見。当社社員が現場状況を確認したところ、水溜まり付近の配管からの水の滴下は確認されず、水溜まりの水をスミヤ測定した結果、バックグラウンドと同等であることを確認。発見された水溜まりは、当該配管保温材にしみこんだ雨水等と判断し、拭き取りを実施した。
・2 月 24 日午後 0 時頃、使用済燃料を保管している乾式キャスク仮保管設備の 3B キャスクにおいて、一次蓋と二次蓋間の圧力計の指示が 1 系統で上昇し、その後変動を繰り返していることを確認。圧力監視は 2 系統で行っており、もう 1 系統については変動はない。
圧力計の指示は以下のとおり。
1 系：390kPa（変動なし）
2 系：390kPa から 635kPa に変化し、その後変動を繰り返している。
なお、当該キャスク近傍のエリア放射線モニタおよびモニタリングポスト指示値に有意な変動はない。
当社社員が、現場で測定器を用いて当該キャスクの蓋間圧力を測定したところ、測定値は396kPa であり、変動がなかった計器（1 系）の指示値と同等の圧力であることを確認。このため、圧力計指示値の変動原因は、計器（２系）の故障であると判断。今後、準備が整い次第、当該計器の点検を実施。
・3 月 20 日午前 8 時 30 分頃、構内Ｇ７タンクエリアにおいて、当該タンクエリア付近の堰の外側に設置されている配管から、30 秒に 1 滴程度で水が滴下していることを、タンクパトロ
ール中の協力企業作業員が発見。このため、当該滴下箇所の下部に受け皿を設置。当社社員が現場を確認したところ、当該配管は、Ｇ４南雨水受けタンクから淡水化ＲＯ設備に移送するために施工中の配管であり、当該施工箇所の端部からの滴下であることを確認。滴下した水は、耐圧試験を実施した際のろ過水の残水であると判断。
・4 月 5 日、午後 0 時 18 分頃、福島第一原子力発電所６号機タービン建屋地下１階の北側（建屋内）において、ケーブルドラムから発煙していることを、パトロール中の当社社員が発見。
このため、当該ケーブルドラムのコンセントを抜いたところ、ケーブルドラムからの発煙が止まったことを確認。
午後 0 時 38 分、双葉消防本部に一般回線にて連絡。
その後の状況について、当社社員が現場状況を確認したところ、仮設照明の電源として使用していたケーブルドラムが複数つながっており、その一つのケーブルドラムから発煙したことが判明した。午後 2 時 40 分、浪江消防署により「火災ではない」と判断された。
なお、本事象に伴う６号機プラント設備への影響はなく、モニタリングポストの指示値についても、有意な変動はなし。
・4 月 6 日、午後 10 時 59 分頃、福島第一原子力発電所のモニタリングポストＮｏ．8 付近に設置している連続ダストモニタにおいて、放射能濃度が上昇したことを示す「高警報」（警報設

定値：1.0×10^-5Bq/cm3）が発生。その後、当該ダストモニタの指示値は、現在通常値付近に戻り、4 月 6 日午後 11 時 43 分に高警報が復帰。警報が発生した当該ダストモニタは、２台で計測中のうちの１台であり、もう１台のモニタ指示値は、7.9×10^-7Bq/cm3 であり通常値であることを確認。
当該ダストモニタ「高警報」が発生した際に使用していたろ紙について、ガンマ核種分析を行った結果、人工核種、天然核種ともに検出なし。当該ダストモニタの「高警報」発生は当
該モニタの機器異常と判断し、当該ダストモニタの交換を実施。
・４月 10 日、午前 6 時 37 分頃、福島第一原子力発電所構内のサブドレン浄化設備吸着塔（Ｂ）
入口弁付近において、１秒に１滴程度で水の滴下があることを、協力企業作業員が発見した。
滴下した水が溜まった範囲は、約 1.5m×8m×深さ 1mm で堰内に留まっており、堰外への漏えいは無い。その後午前 6 時 43 分、当社社員がサブドレン浄化設備Ｂ系の供給ポンプ・加圧ポ
ンプを手動停止。
当該滴下箇所からの拡大防止処置として、サブドレン浄化設備吸着塔を隔離し配管内の残圧を抜く操作を実施するとともに、漏えいした際の予防処置として取り付けてあったビニール
養生の手直しを実施したことで、堰内への滴下は停止。
また、午前 8 時 50 分に滴下した水の表面線量測定を行ったところ、バックグラウンドと同等であることを確認した。滴下した箇所の付近には、サブドレン浄化設備以外の配管が設置されていないことから、滴下した水は、サブドレンから汲み上げて浄化している水が滴下したものと判断。
その後、堰内に溜まった水の拭き取りを完了。
・4 月 18 日午後 4 時 40 分、サブドレン他浄化設備において、浄化設備Ｂ系を起動した際、「Ｂ
系列 流量高高」警報が発生し、当該設備が停止。当社社員が現場を確認したところ、当該設備において水の漏えいが無いことを確認。停止した原因については、当該設備系統内の空気
だまりが、影響を及ぼした可能性が考えられたことから、ベント操作を実施。その後、午後
8 時 22 分に当該設備を再起動し、運転状態に異常はなく、系統流量が安定していることを確認。
・4 月 25 日午後 9 時 19 分頃、建屋滞留水移送端末装置において、「操作装置異常」警報が発生し、その後、２号機原子炉建屋の滞留水移送ポンプが停止したことを確認。
「操作装置異常」警報発生時、当該端末装置の２系統あるサーバーのうち、１系が停止したが、その後、自動で復帰したことを確認。
また、警報発生時に運転していた１号機原子炉建屋及び１号機タービン建屋の滞留水移送ポンプについては、運転継続していることを確認。
その後、午後 11 時 10 分に当該端末装置サーバー１系の自動復帰後の監視状態が正常である
こと、及び２号機原子炉建屋滞留水移送装置の現場状況に異常がないことを確認したことか
ら、午後 11 時 24 分に２号機原子炉建屋滞留水移送ポンプを起動し、移送を再開。
・5 月 15 日午後 8 時 34 分頃、１号機原子炉格納容器ガス管理設備（以下「ＰＣＶガス管理設備」という。
）Ｂ系において、「核種分析装置盤（Ｂ）機器異常」警報が発生し、Ｂ系での監視ができない状態になった。
ＰＣＶガス管理設備Ａ系については、正常に動作しており指示値に異常はなく、プラントデータ監視に支障は無い。
また、プラントデータ（原子炉圧力容器底部温度、格納容器内温度等）の異常、モニタリン

グポスト指示値に有意な変動は確認されていない。
調査の結果、核種分析装置（Ｂ）系の検出器異常と判断し、同日午後 10 時 37 分に同装置を停止した。準備ができ次第、当該検出器の交換を行う。
5 月 16 日、ＰＣＶガス管理設備Ｂ系核種分析装置の検出器交換を終了し、5 月 17 日 9 時 48分、当該装置を起動した。
その後、当該装置の指示値に異常がないことを確認したことから、同日 10 時 56 分、監視可能な状態に復帰したものと判断した。
・6 月 1 日午前 0 時 26 分、サブドレン浄化設備において、漏えい検知器の作動を示す警報が発生したことから、午前 0 時 30 分に浄化装置を停止。午前 0 時 52 分に現場にて漏えいが止まっていることを確認。
床面に以下の範囲で水溜まりを確認。
・10m×3m×5cm
・10m×3m×1cm
・28m×30cm×5cm×2 箇所
なお、漏えい量は約 2.7m3 と評価。漏えいした水は堰内に留まっており、堰外への漏えいはない。
その後、水の漏えい箇所は、吸着塔 2B 入口側に接続されているフレキシブルホースのフランジ部であることを確認。また、漏えい箇所付近床面の溜まり水の表面線量率は、バックグラ
ウンドと同等であった。
溜まり水の分析結果は以下のとおり。
・セシウム 134 ： 5.7Bq/L・セシウム 137 ： 41Bq/L
・全ベータ: 120Bq/L・トリチウム: 1000Bq/L
その後、午後 4 時、漏えい箇所付近床面の溜まり水の拭き取り作業が完了。
6 月 2 日午前 0 時 25 分、漏えい確認を実施し、異常がないことから、
サブドレン浄化装置（Ｂ）
系の運転開始。
・6 月 12 日午前 10 時 18 分、増設多核種除去設備Ｃ系においてサンプリングシンクから水が溢れ、床に広がっていたとの連絡が、緊急時対策本部にあり。
発生状況は以下のとおり。
・発生場所・設備名称
増設多核種除去設備Ｃ系
・漏えい・滴下箇所
ブースターポンプ出口のサンプリングシンク
・発見者
当社社員
・漏えい範囲約 6ｍ×6ｍ×深さ 1ｍｍ
・拡大防止処置
サンプリング元弁を閉め、サンプリングシンクからの水の溢れが止まった。
・漏えい・滴下継続の有無
なし
・外部への影響漏えいした水は堰内に留まっており、外部への流出はなし。
・漏れた水については、午後 0 時 50 分に拭き取りを終了。
・水の溢れがあった系統水の放射能の分析結果は以下のとおり。
全ベータ：5.4×104Bq/L

セシウム 134 ：1.1×102Bq/L
セシウム 137 ：8.2×102Bq/L・6 月 29 日午前 10 時 1 分頃、Ｈ２タンクエリアとＨ４タンクエリアの間の耐圧ホースから、水が滴下していることを協力企業作業員が発見漏えい範囲は直径 5 ㎝程度。滴下箇所は堰外であるが、水たまりの範囲は限定的であり、滴下箇所周辺に側溝等がないことから、外部への流出はないと考えている。滴下の状況は、淡水化処理ＲＯ膜装置とモバイルＲＯ膜装置を接続する配管（耐圧ホース）の下部から滴下しており、同日午前 10 時 40 分、滴下箇所下部のビニール養生を実施。
その後、水溜まりがあった箇所の雰囲気線量を測定し、周辺と同等の値であることを確認。
滴下した水については、当該ホース内の一部水抜き、および滴下箇所周辺に止水テープを巻いたことにより、同日午後 3 時 45 分頃に滴下が停止したことを確認。
当該ホースから滴下した水の分析結果は以下のとおり。
・セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：4.4Bq/L）・セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：4.0Bq/L）
・全ベータ：19Bq/L
当該ホースについては、ホース設置時に堰内雨水にて通水試験を実施した以降、一度も移送実績がないことから、ホース内に残った堰内雨水が滴下したものと考えている。
なお、当該ホースから滴下した水の量は、前回実施したパトロール（6 月 23 日午前 10 時頃）
以降に、滴下が発生したものと仮定し、養生が完了した時刻までの滴下量を算出した結果、
約 260L と推定。
当該ホースについては、今後も使用予定がないことから撤去する予定。
・7 月 12 日、午前 8 時 48 分頃、福島第一原子力発電所敷地境界付近のモニタリングポスト No.7付近に設置しているダストモニタにおいて、放射能濃度が上昇したことを示す「高警報」（警
報設定値：1.0×10-5Bq/cm3）が発生。当該ダストモニタ以外の発電所構内ダストモニタおよびモニタリングポストの指示値に有意な変動がないこと、各プラントパラメータに異常がないことを確認。なお、「高警報」が発生したことを受けて念のため 1 号機原子炉建屋カバー解体・がれき撤去作業、3 号機オペレーティングフロア作業を中止。同日午前 8 時 50 分現在の
風向および風速は以下の通り。
風向：南南東（発電所構外から構内へ向かって吹いている風）
風速：1.7m/s
当該ダストモニタの指示値については、午前 9 時に自動でろ紙送りされ、ろ紙送り後の指示
値は上昇前の通常値に戻っている。
「高警報」が発生した際に使用していたろ紙について、ガンマ核種分析を行った結果、天然核種（ビスマス：Bi-214）以外の核種は検出されなかった。
＜警報発生時のろ紙＞
・Bi-214：1.2×10-7Bq/cm3
当該ダストモニタの「高警報」が発生した原因については、以下のことから、当該ダストモ
ニタ付近の天然核種の影響によるものと推定。
・ダスト濃度上昇時の各プラントパラメータに異常がないこと
・当該ダストモニタ以外の敷地境界付近ダストモニタ、モニタリングポスト、構内ダス
トモニタ等に異常がないこと
・当該ダストモニタ周辺において、ダスト濃度上昇に繋がるような作業は行っていないこと
・風向が南南東からの風（発電所構外からの風）であったこと
・人工核種が検出されていないこと念のため当該ダストモニタの交換を実施し、午前 10 時 47 分に起動。指示値については、通常値付近で安定していることを確認。
・8 月 4 日、午前 11 時 47 分、福島第一原子力発電所敷地境界付近のモニタリングポスト No.4
近傍に設置しているダストモニタにおいて、放射能濃度が上昇したことを示す「高警報」（警
報設定値：1.0×10-5Bq/cm3）が発生したが、当該ダストモニタ以外の敷地境界付近ダストモ
ニタ、モニタリングポスト、構内ダストモニタ等に異常がないこと、当該ダストモニタ周辺においてダスト上昇に繋がるような作業は行っていないこと、人工核種が検出されていないことを確認。念のため当該ダストモニタの交換を実施し、交換後、当該ダストモニタを午後
1 時 18 分に起動。指示値については、通常値付近で安定。
・8 月 2 日午後６時 31 分頃、４号機原子炉建屋南西側に設置しているサブドレンピット No.51（以下、「当該サブドレン」という）において当該サブドレン水の水位が一時的に低下する事象が発生。発生状況については、以下の通り。
午後６時 31 分 当該サブドレン水位（２箇所）の低下確認
・当該サブドレン水位①：T.P.1982mm → T.P.−222mm
・当該サブドレン水位②：T.P.1959mm → T.P.−243mm
・４号機原子炉建屋滞留水水位：T.P.769mm
・４号機廃棄物処理建屋滞留水水位：T.P.881mm
午後６時 50 分 当該サブドレンポンプ停止状態確認
午後６時 54 分 当該サブドレン水位が建屋滞留水より高い位置に復帰したことを確認
・当該サブドレン水位①：T.P.2982mm（本日午後０時現在の値）
・当該サブドレン水位②：T.P.2954mm（本日午後０時現在の値）
午後６時 59 分 ４号機原子炉建屋および廃棄物処理建屋近傍のサブドレンを手動停止
当該サブドレン水位の指示低下が急激であること、当該サブドレン以外の周辺サブドレン水位に変化がないことから、当該サブドレン水位計の計器故障と判断。
8 月 3 日、当該サブドレン水位計の健全性を確認するため、現場にて実水位測定を行ったところ、当該サブドレンの実水位と水位計の指示値が同等であることを確認。また、当該サブドレン水位が低下した時間帯における周辺での作業状況を確認したところ、当該サブドレンに隣接しているサブドレン No.215 において、同時間帯にサブドレン増強復旧工事のケーシン
グ削孔作業を行っていたことが判明。
確認結果から、当該サブドレン水位計の故障の可能性は低いことが判明したため、掘削作業との因果関係は不明なものの、実際に当該サブドレン水の水位が低下した可能性が高いと判断。
特定原子力施設の保安第１編第 26 条「建屋に貯留する滞留水」において、各建屋の滞留水水
位が「各建屋近傍のサブドレン水の水位を超えないこと」を運転上の制限として定めている。
当該サブドレン水の水位が一時的に低下したことにより、４号機原子炉建屋および廃棄物処
理建屋の滞留水が、当該サブドレン水の水位を超えていた時間帯があり、運転上の制限を満足しているとはいえない状態だった。ただし、当該サブドレン水の水位は一時的に低下した

ものの、23 分で４号機廃棄物処理建屋滞留水より高い位置に復帰しており、その後は運転上の制限を満足した状態を継続。
今回の事象のように、過去に運転上の制限を満足していなかったことを確認した場合において、確認した時点で運転上の制限を満足している状態、または適用されない状態であれば、要求される措置※を実施する必要がないため、運転上の制限を満足していないと判断する必
要はないこととなっている。
※運転上の制限を満足していないと判断した場合に要求される措置としては、速やかに運転上の制限を満足できる状態に復旧するとともに、建屋近傍にあるサブドレン水の放射能濃度を測定することとなっている。
当該サブドレン水の放射能濃度を測定した結果、以下の通りであったことから、４号機原子炉建屋および廃棄物処理建屋滞留水が、当該サブドレンに流出した可能性はないと判断。
＜当該サブドレン水の測定結果＞
・Cs-134： 検出限界値未満（検出限界値：4.7Bq/L）
・Cs-137： 検出限界値未満（検出限界値：4.8Bq/L）
今回の事象においては、当該サブドレン水の水位が一時的に低下したことにより、４号機原
子炉建屋および廃棄物処理建屋の滞留水が、当該サブドレン水の水位を超えていた時間帯があり、運転上の制限を満足しているとはいえない状態。
過去に運転上の制限を満足していなかったことを確認した場合において、確認した時点で運転上の制限を満足している状態であれば、要求される措置を実施する必要がないことから、
一旦は「運転上の制限を満足していないと判断する必要はない」と判断。
他社事例も踏まえて社内関係者で協議したところ、４号機原子炉建屋および廃棄物処理建屋の滞留水が当該サブドレン水の水位を一時的に超えていたことは、過去に遡ってでも「運転上の制限を満足していない」と判断すべき事象であったと判断。
以上のことから、8 月 3 日午後７時 48 分、本事象については、2017 年 8 月 2 日午後 6 時 31分から午後 6 時 54 分にかけて、特定原子力施設の保安第１編第 26 条「建屋に貯留する滞留水」において、各建屋の滞留水水位が「各建屋近傍のサブドレン水の水位を超えないこと」
を満足していないと判断。
また、午後 6 時 54 分の段階で運転上の制限を満足できる状態に復旧したと判断。
当該サブドレン近傍のサブドレン水について、8 月 3 日以降放射能濃度を測定した結果、これまでの分析結果と比較して有意な変動はなし。なお、8 月 7 日放射能濃度測定結果のうちサブドレン No.40 の Cs-134 および Cs-137 で、やや高めの値が確認されたが、過去の変動範囲内であることを確認。
・また、8 月 3 日から 4 号機近傍サブドレン水の分析を約 3 ヶ月にわたって毎日実施してきたが、分析結果は過去と同程度の変動範囲内であり、汚染水の流出を示すような有意な濃度上
昇は確認されていない状況を踏まえ、11 月 11 日から採取箇所・採取頻度の見直しを行う。
見直し前：サブドレンピット No.51、52、53、55、214 の分析（毎日）
見直し後：サブドレンピット No.51 の分析（週１回）および No.4 中継タンク※１、No.5
中継タンク※２の分析（週２回）※１ サブドレンピット No.51、214 を含むサブドレンピットから汲み上げたサブドレン水を移送するためのタンク。
※２ サブドレンピット No.52、53、55 を含むサブドレンピットから汲み上げたサブドレン水を移送するためのタンク。
・8 月 23 日、午後 0 時 10 分、福島第一原子力発電所敷地境界付近のモニタリングポスト（以下、「ＭＰ」という。）No.2 近傍に設置しているダストモニタにおいて、放射能濃度が上昇したことを示す「高警報」（警報設定値：1.0×10＾-5Bq/cm3）が発生。
発生状況は以下のとおり。
・警報発生箇所
敷地境界付近ダストモニタ（ＭＰ No.2 近傍）
・警報名称
高警報
・風向・風速北西の風、2.7m/s
・ＭＰ指示値
変動なし
当該警報の発生に伴い、１号機原子炉建屋カバー解体作業を午後 0 時 20 分に中断しました。
なお、当該警報の発生時には、３号機原子炉建屋燃料取り出し用カバー等設置作業は終了していた。
当該ダストモニタの指示値については、午後 0 時 30 分時点で、上昇前の通常値（1.0×10＾-6Bq/cm3）に戻っている。また、発生した警報は、午後 1 時 1 分に復帰。
今後、当該ダストモニタ「高警報」が発生した際に使用していたろ紙の回収を行い、核種分析を行う。
当該ダストモニタ以外の発電所構内にある連続ダストモニタ、およびモニタリングポストの指示値に有意な変動はなく、各プラントパラメータについても異常はなし。
・9 月 1 日午前 11 時 34 分、福島第一原子力発電所敷地境界付近のモニタリングポスト（以下、「ＭＰ」という。
）Ｎｏ．３近傍に設置しているダストモニタにおいて、放射能濃度が上昇したことを示す「高警報」が発生。発生状況は以下のとおり。
・警報発生箇所
敷地境界付近ダストモニタ（ＭＰ Ｎｏ．３近傍）
・警報名称
高警報（警報設定値：1.0×10−５ Bq/cm３）
・警報発生時のダストモニタ指示値
1.3×10−５ Bq/cm３
・風向・風速北北西の風、4.3 m/s（11 時 30 分現在）
・ＭＰ指示値
変動なし
当該ダストモニタ以外のダストモニタに有意な変動はなし。
その後、当該ダストモニタの指示値が通常値（1.0×10−６ Bq/cm３）に戻ったため、当該警報について、同日午後 0 時 9 分に復帰。当該警報の発生に伴い、１号機原子炉建屋カバー解体作業を同日午前 11 時 40 分に中断していたが、警報が復帰したため、同日午後 0 時 22 分に再開。なお、当該警報の発生時には、３号機原子炉建屋燃料取り出し用カバー等設置作業は終了していた。
当該ダストモニタ「高警報」が発生した際に使用していたろ紙の回収を行い、ガンマ核種分析を行った結果、天然核種（ビスマス：Bi-214、鉛：Pb-214）以外の核種は不検出。検出結果は以下のとおり。
＜警報発生時のろ紙＞
・Bi-214：5.6×10-8 Bq/cm３
・Pb-214：4.2×10-8 Bq/cm３
当該ダストモニタの「高警報」が発生した原因については、以下のことから、当該ダストモ
ニタ付近の天然核種の影響によるものと推定。
・ダスト濃度上昇時の各プラントパラメータに異常がないこと

・当該ダストモニタ以外の敷地境界付近ダストモニタ、モニタリングポスト、構内ダストモ
ニタ等に異常がないこと
・風向が北北西からの風（発電所構外からの風）であったこと
・人工核種が検出されていないこと念のため当該ダストモニタの交換を実施し、交換後、当該ダストモニタを同日午後 0 時 21 分に起動。指示値については、通常値付近で安定。
・9 月 28 日午後 0 時 46 分および午後 1 時 1 分に、構内の処理水タンクＪ４−Ｄ４タンクおよびＪ４Ｆ２タンクにおいて、「タンク水位偏差」の警報が発生。それぞれの詳細状況は以下のとおり。
Ｊ４−Ｄ４タンク水位
12,588mm（警報発生前日水位 12,608mm）
発生時刻
午後 0 時 46 分（警報クリア：午後 1 時 7 分）
Ｊ４−Ｆ２タンク水位
12,579mm（警報発生前日水位 12,599mm）
発生時刻
午後 1 時 1 分（警報クリア：午後 1 時 2 分）
その後、午後 1 時 11 分、Ｊ４−Ｄ４タンクにて、再度「タンク水位偏差」の警報が発生した
が、午後 1 時 12 分にクリア。当社社員が目視による現場確認を実施し、漏えい等の異常がないことを確認。
また、Ｊ４−Ｄ４タンクと隣接するタンク（Ｊ４−Ｄ３タンク）およびＪ４−Ｆ２タンクと隣接するタンク（Ｊ４−Ｆ３タンク）との連結弁を開とし、隣接するタンクの水位計を確認したところ、水位低下は見られなかった。
これらのことから、今回の警報の発生については、当該タンクからの漏えいではなく、外気温の変化に伴うタンク水位の変動と判断。
・9 月 28 日、構内の１〜４号機建屋周辺に設置している６か所の新設サブドレンピット※において、水位計の設定に誤りがあり、測定していた水位よりも実水位が 709mm 低いことが判明。
※：サブドレンピットＮｏ．２０１、２０２、２０３、２０８、２０９、２１２
このため、最初に使用開始したサブドレンＮｏ．２０３の使用開始日（2017 年 4 月 19 日）
以降、新設サブドレンピット水位と１〜４号機建屋滞留水の水位が逆転している可能性があると判断。
以上のことから、9 月 28 日午後 3 時 55 分、本件については、2017 年 4 月 19 日より、特定原子力施設の保安第１編第２６条「建屋に貯留する滞留水」において、各建屋の滞留水水位が「各建屋近傍のサブドレン水の水位を超えないこと」を満足していないと判断。
１〜４号機建屋周辺のサブドレンについては、午後 3 時 55 分に全台汲み上げを停止。また、運転上の制限を満足していないと判断した場合に要求される措置として、今後、１〜４号機
建屋近傍のサブドレン水の放射能濃度を測定。
その後、６箇所の新設サブドレンピットの使用開始日および、汲み上げ停止前（午後 3 時時点）のサブドレンピット水位計の読み値（709mm の設定ずれを含んだ値）は以下の通り。
サブドレン No. 使用開始日
サブドレンピット水位（水位計の読み値）
２０１
2017 年 8 月 8 日
1,936mm２０２2017 年 8 月 9 日
2,028mm
２０３
2017 年 4 月 19 日 3,960mm
２０８2017 年 7 月 25 日 1,805mm
２０９2017 年 6 月 30 日 2,016mm

２１２2017 年 8 月 5 日
3,920mm
新設サブドレンピット近傍にある１〜４号機建屋滞留水の水位（午後 3 時時点）は以下の通り。
建屋名称
近傍の新設サブドレン No
建屋滞留水水位（水位計読み値）
１号機原子炉建屋
２０３
1,045mm
１号機タービン建屋
２０１，２０２645mm
１号機廃棄物処理建屋
２０３
980mm
２号機原子炉建屋
２０８
1,007mm
２号機廃棄物処理建屋
２０８
879mm
３号機原子炉建屋
２０９890mm
３号機廃棄物処理建屋
２０９
906mm
４号機原子炉建屋
２１２
979mm
４号機廃棄物処理建屋
２１２
912mm
ただし、新設サブドレンピットの水位計は 709mm の設定ずれがあること、また、建屋滞留水を含めた各水位計には計器誤差が含まれている。
その後１〜４号機建屋滞留水の水位と逆転している可能性のある新設サブドレンピット（６箇所）の状況調査を行い、サブドレンピットＮｏ．２０３について、使用開始した 2017 年 4月19日から2017年9月29日現時点までの水位状況について毎時のデータを確認※した結果、サブドレンピットＮｏ．２０３の水位が１号機廃棄物処理建屋滞留水の水位より最大 19mm 低
い位置（水位が逆転した状態）にあり、少なくとも８回、運転上の制限から逸脱した状態であったことを確認。
＜運転上の制限から逸脱していた日時および水位差＞
・2017 年 5 月 17 日 午後 10 時時点 ： −11mm・2017 年 5 月 19 日 午前 10 時時点 ： − 4mm・2017 年 5 月 19 日 午後 5 時時点 ： − 8mm・2017 年 5 月 19 日 午後 11 時時点 ： − 2mm・2017 年 5 月 20 日 午後 6 時時点 ： − 3mm・2017 年 5 月 21 日 午前 0 時時点 ： −19mm
・2017 年 5 月 21 日 午前 6 時時点 ： − 2mm・2017 年 5 月 21 日 午後 1 時時点 ： − 9mm
その他の新設サブドレンピット（５箇所）については、使用開始した以降から 9 月 29 日現時点までの水位状況を確認※した結果、各サブドレンピットの水位が近傍建屋の建屋滞留水の水位より低い位置（水位が逆転した状態）にあった期間はないことを確認。
※：使用開始した以降の新設サブドレンピットの水位計の読み値（設定ずれを含んだ値）から、設定ずれおよび計器誤差を考慮して補正値を算出した結果、および同じ期間の各建屋滞
留水の水位計の読み値に塩分補正および計器誤差を考慮して補正値を算出した結果を比較し、水位が逆転していた状態にあったかを確認（補正値の算出・比較は毎時データにて実施）。
9 月 29 日午前 8 時 0 分時点で、サブドレンピットＮｏ．２０３の水位が１号機廃棄物処理建屋滞留水より高い位置（水位差：2,369mm）にあること、9 月 28 日の分析結果から、サブドレンピットＮｏ．２０３および周辺サブドレンピットの放射能濃度が 1.0×105Bq/L 以下であることから、9 月 29 日午前 8 時 20 分の段階で運転上の制限を満足しており、運転上の制限

の逸脱からの復帰を判断。あわせて、新設サブドレンピット（６箇所）以外のサブドレンピ
ット（４２箇所）について、水位計の設定ずれがないか確認した結果、残りのサブドレンピ
ット水位計に設定ずれがないことを確認。
新設サブドレン水（６箇所）および各建屋近傍にある他のサブドレン水（27 箇所）のセシウ
ム-134 およびセシウム-137 の分析結果は以下の通り。
＜新設サブドレン水の分析結果＞ ［採取日 9 月 28 日］
サブドレン No. セシウム-134（Bq/L）
セシウム-137（Bq/L）
２０１
検出限界値未満（6.7）
検出限界値未満（4.9）
２０２
検出限界値未満（5.3）
検出限界値未満（4.4）
２０３
検出限界値未満（4.5）
検出限界値未満（4.3）
２０８
検出限界値未満（5.3）
検出限界値未満（3.8）
２０９
検出限界値未満（5.3）
検出限界値未満（4.0）
２１２
検出限界値未満（4.6）
検出限界値未満（3.9）＜各建屋近傍にある他のサブドレン水の分析結果＞ ［採取日 9 月 28 日］
サブドレン No. セシウム-134（Bq/L）
セシウム-137（Bq/L）
１
15
160
２
検出限界値未満（4.1）
6.3８
検出限界値未満（5.1）
21９
検出限界値未満（3.3）
15
２７
60
490
２０４
検出限界値未満（4.8）
6.4２０５
検出限界値未満（4.6）
12２０６
検出限界値未満（4.4）
検出限界値未満（6.3）
２０７
検出限界値未満（5.1）
5.0
１８
30
230
１９
140
1,000
２０
検出限界値未満（5.0）
検出限界値未満（5.1）
２１
検出限界値未満（5.5）
9.3
２２
6.8
39
＜各建屋近傍にある他のサブドレン水の分析結果＞ ［採取日 9 月 28 日］
サブドレン No. セシウム-134（Bq/L）
セシウム-137（Bq/L）
２３
9.4
73
２４
66
480
４０
740
5,900
２１０
検出限界値未満（5.6）
6.9２１１
検出限界値未満（4.8）
検出限界値未満（4.4）
４５
検出限界値未満（4.1）
7.3
５１
検出限界値未満（4.7）
検出限界値未満（4.0）
５２
検出限界値未満（4.1）
検出限界値未満（4.3）
５３
検出限界値未満（5.3）
検出限界値未満（3.4）
５５検出限界値未満（5.7）
検出限界値未満（4.7）

２１３
検出限界値未満（4.4）
検出限界値未満（4.7）
２１４
検出限界値未満（2.8）
検出限界値未満（4.4）
２１５
検出限界値未満（4.5）
検出限界値未満（4.3）※（ ）内に検出限界値を示す
新設サブドレン水の分析結果については、全て検出限界値未満。また、各建屋近傍にある他のサブドレン水の分析結果のうち、一部のサブドレン水で放射能濃度が検出されているが、いずれも過去の変動範囲内となっている。
今後、準備が整い次第、１〜４号機建屋周辺のサブドレンの汲み上げを再開する予定。
なお、新設サブドレンピット水位計の設定ずれの数値に誤りがあったため、以下の通り訂正。
【正】690mm ← 【誤】709mm
その後 9 月 29 日午前 10 時 4 分から、新設サブドレンピット（６箇所）を除く、１〜４号機
建屋周辺のサブドレンの汲み上げを順次再開。新設サブドレンピット（６箇所）については、
今後、水位計の設定変更（設定誤りの修正）を行った後、サブドレンの汲み上げを再開する予定。
その後、新設サブドレンピット（６箇所）を除く、１〜４号機建屋周辺のサブドレンの汲み上げについては、午前 11 時 3 分に完了。
また、新設サブドレンピット（６箇所）については、水位計の設定変更（設定誤りの修正）が完了したことから、サブドレンピットＮｏ．２０３※を除く５箇所については、9 月 29 日午
後 3 時 35 分から午後 3 時 47 分までに順次汲み上げを再開。
※：サブドレンピットＮｏ．２０３は、ピット清掃作業中のため、作業終了後に汲み上げ再開予定。
・10 月 6 日午後 11 時 56 分頃、福島県沖を震源とする地震（M5.9）が発生。福島第一原子力発
電所の状況は以下のとおり。
・地震による主要設備の異常、プラントパラメータの異常、モニタリングポストの指示値およびダストモニタの指示値に有意な変動はなし。
・観測された地震計の最大数値は水平：23.8 ガル（６号機）、垂直：18.4 ガル（６号機）
・10 月 7 日午後 4 時 30 分に現場パトロールを終了し、各設備に異常がないことを確認。
・今回の地震によるけが人の発生はなし。
・10 月23 日午前3 時5 分に、構内の１〜４号機建屋周辺に設置しているサブドレンピットNO.19
において、水位計２系統共指示値が上昇し、オーバースケール(計測上限範囲外)した状態となり、特定原子力施設の保安第１編第２６条「建屋に貯留する滞留水」において、「各建屋近傍のサブドレン水の水位を超えないこと」を満足しているかわからなくなったことから運転上の制限からの逸脱と判断。１〜４号機建屋周辺のサブドレンについては、午前 3 時 12 分に
全台汲み上げを停止。
その後、サブドレンピット NO.19 の水位を検尺したところ、実際の水位と同等であり、水位計が正常であることを確認。このことから、特定原子力施設の保安第１編第２６条「建屋に貯留する滞留水」において、「各建屋近傍のサブドレン水の水位を超えないこと」は満足していたと、午前 6 時 52 分に判断。
午前 7 時 19 分、建屋滞留水の状況を確認しながら、１〜４号機建屋周辺のサブドレンポンプの汲み上げを順次再開。
・10 月 24 日午前 8 時 35 分頃、構内Ｃタンク東エリアの内堰から外堰内に水が流れていること

を協力企業作業員が発見。漏えいした水は内堰から外堰内に３箇所流れているが、外堰内に留まっている。なお、外堰の排水弁は閉であることを確認。
その後、堰内のタンクの外観を確認した結果、漏えいがないことを確認。
堰内のタンクの水位に変化がないこと、内堰の水位レベルは昨日と有意な変化がないこと、
および、外堰内に流れ出た水の線量を測定した結果、バックグラウンドと同等であることを確認。以上のことから、午前 9 時 54 分、Ｃタンク東エリア内堰から外堰内へ流れている水については、雨水であると判断。
その後、漏えい個所の止水処置が完了し、漏えいが停止したことを午前 10 時 46 分に確認。
また、堰内に溜まっていた雨水について移送を行い、午後 3 時 28 分に漏えい箇所以下の水位まで移送し、異常がないことを確認。
・10 月 24 日午前 9 時 15 分頃、Ｈ４北エリア仮堰から１秒１滴程度の水の漏えいがあることを
協力企業作業員が発見。
その後、仮堰内のタンクの外観を確認した結果、漏えいがないこと、仮堰の水位レベルは昨日と有意な変化がないこと、仮堰外に流れ出た水の線量を測定した結果、バックグラウンドと同等であることを確認。以上のことから午前 10 時 50 分、仮堰からの漏えい水については雨水であると判断。なお漏えい個所の止水処置が完了し、漏えいが停止したことを午後 0 時に確認。また、堰内に溜まっていた雨水について移送を行い、午後 2 時 26 分に漏えい箇所以下の水位まで移送し、異常がないことを確認。
・11 月 6 日午前 10 時から原子炉格納容器内窒素封入設備である非常用窒素ガス分離装置（通常は待機状態）の本格点検（年次点検）を開始。
非常用窒素ガス分離装置の点検期間中は、動作不能となるため、特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子炉施設の保安」（以下、「実施計画」という。
）第１編第 25 条で定めている運転上の制限※「非常用窒素ガス分離装置（非常用窒素ガス分離装置用ディーゼル発電機を含む）が動作可能であること」が満足出来ない状態となることから、実施計画第１編第 32 条
第１項（保全作業を実施する場合）を適用し、計画的に運転上の制限外に移行し、点検を実施。
なお、点検期間中においては、毎日の点検作業終了時に非常用窒素ガス分離装置を動作可能な状態に復旧する等の安全措置を定めたうえで点検を実施。
※実施計画第 1 編第 25 条 窒素ガス封入設備の運転上の制限「窒素ガス分離装置１台が運転中であること及び非常用窒素ガス分離装置（非常用窒素ガス
分離装置用ディーゼル発電機を含む）が動作可能であること」
11 月 9 日に本格点検作業が終了し、動作確認において、異常が無いことから、非常用窒素ガ
ス分離装置を待機状態とし、11 月 9 日午後 3 時 15 分、特定原子力施設に係る実施計画の適用を解除。
・12 月 21 日午後 1 時 55 分頃、雨水回収タンク（注）内の水を移送するホースから水が漏えいしていることを協力企業作業員が発見。
状況は以下のとおり。
・発見時刻
午後 1 時 55 分頃
・発生場所（設備名称） Ｈ９タンクエリア（堰内雨水を回収した水を溜めているタンク）・漏えい箇所
雨水移送ホース
・発見者
協力企業作業員・漏えい範囲
約 40cm×40cm×深さ 1mm
・拡大防止処置
養生済・外部への影響なし
現場の状況を確認したところ、当該ホースに釘が刺さっていたことを確認。
釘が刺さっていた箇所に補修テープを巻いたことにより、午後 2 時 43 分に漏えいが停止した
ことを確認。
なお、漏えいした場所は、Ｈ９タンクエリアに設置された堰の外側であり、漏えいした量は、
約 0.9L と評価。また、漏えいした場所の付近に、側溝・排水路がないことも確認。
その後、雨水回収タンクの水を採取し、分析した結果は以下のとおり。
・セシウム−134 ：検出限界値未満（検出限界値：0.57Bq/L）・セシウム−137 ：約 1.1Bq/L
・全ベータ：約 107Bq/L（注）雨水回収タンクとは、タンク堰内に溜まった雨水を回収するタンク。
・12 月 26 日午後 2 時 3 分頃、汚染水タンク内の水抜き作業中、移送ホースから水が漏えいしていることを協力企業作業員が発見。
状況は以下のとおり。
・発生場所
Ｇタンクエリア近傍のアスファルト舗装面上・漏えい箇所
移送ホース・発見者
協力企業作業員・漏えい範囲
約 2.5m×2.7m×深さ１mm（漏えいは停止している）
現場の状況を確認したところ、当該ホースからの水漏れは、Ｇ４北エリア内のＤ１タンクに接続している配管の水抜き作業時に使用した残水移送用ホースの片付け時に、ホース内残水がアスファルト舗装面に漏えいしたもの。
漏えいは停止しており、漏れた水は回収済み。
漏れた水については、側溝・排水路に流入していないことを確認。
漏えいした量は、約 7 リットルと評価。
漏れた水の分析結果は以下の通り。
・セシウム-134 ：2.2×10３Bq/L・セシウム-137 ：1.6×10４Bq/L
・全ベータ：4.8×10７Bq/L【けが人・体調不良者等】
・4 月 19 日午前 9 時 8 分頃、福島第一原子力発電所構内Ｈ１東エリア付近において、大型トラ
ックの荷台の上で鋼材の積み下ろし作業をしていた協力企業作業員（男性）が、足の付け根部を負傷。午前 9 時 15 分に入退域管理棟救急医療室に入室し、医師の診察を受けたところ、緊急搬送の必要があると判断されたため、午前 9 時 25 分に救急車を要請。当該作業員は意識があり、身体汚染はなし。午前 9 時 57 分に救急車にて福島第一原子力発電所を出発し、いわき市内の病院へ搬送。病院にて診察を受けた結果、「陰部打撲、会陰部血腫（１週間程度の入院治療を要する）」と診断。
・8 月 31 日、福島第一原子力発電所構外協力企業棟脇で体調不良者が発生し、午後 3 時に救急車を要請。当該協力企業作業員については、搬送先の病院にて、午後 4 時 12 分に死亡が確認。

・9 月 8 日午前 8 時 20 分頃、発電所構内休憩所の汚染検査場において、Ｂタンクエリアのタンク解体作業に従事していた協力企業作業員の汚染検査を行ったところ、鼻腔周辺に汚染があることを確認。鼻腔周辺の詳細調査を行ったところ、鼻腔内部に汚染が確認された。鼻腔内部に汚染が確認されていることから、内部取り込みがあったものと判断。
現段階における暫定での内部被ばく＊は、最大で 0.010mSv 程度と評価している。
＊今後 50 年間に亘って内部被ばくが継続するという仮定に基づき算定した値。
なお、汚染が確認された当該作業員については、除染を行い汚染検査場から退出している。
・9 月 8 日に発生した、Ｂタンクエリアのタンク解体作業に従事していた協力企業作業員の内部取り込みについて、調査の結果、内部取り込みに至った原因は、作業後に全面マスクを外す際、放射性物質が付着した手で誤って顔面を触り、この放射性物質を取り込んだことによるものと推定。
上記の経路により放射性物質を取り込んだものとして、
当該作業員の内部被ばくを約 0.01mSvと評価を確定。この評価は、今後 50 年間にわたって内部被ばくが継続するという仮定に基づき算定した値。確定した内部被ばく評価については、暫定値から変更なし。
・10 月 23 日午後 2 時 23 分頃、ＪＡＥＡ（国立研究開発法人日本原子力研究開発機構）分析研
究センター施設管理棟（建設中）において、ＪＡＥＡ協力企業作業員が頭部を蜂に刺され、入退域管理棟救急医療室の医師の診察を受けたところ、緊急搬送の必要があると診断されたため、午後 3 時 44 分、救急車を要請し、南相馬市内の病院まで搬送。その後、当該負傷者にはちししょうついては、医師の診察を受けた結果、「蜂刺症アナフィラキシー」と診断され、入院加療していたが、退院後は就労可能と診断。
・10 月 26 日午後 1 時ごろ、構内車両整備工場において、協力企業作業員が昼の休憩後作業現
場移動後に体調不良を訴え、入退域管理棟救急医療室の医師の診察を受けたところ、緊急搬送の必要があると診断されたため、午後 1 時 20 分ドクターへリを要請したがドクターヘリの医師の判断により、ドクターヘリから救急車に変更し、午後 1 時 56 分病院へ向けて搬送。その後、病院にて、午後 2 時 36 分に死亡を確認。なお、診断の結果、個人の疾病であり、発電所作業に起因するものではないことを確認。
【その他】
・8 月 10 日、北側駐車場整備工事の掘削作業において、不発弾らしきものを発見。発生状況は以下のとおり。
発見時刻
７時３０分頃発見場所
発電所構外 企業棟西側
発見者
協力企業作業員
警察への連絡時刻
７時４３分
不発弾らしきものを発見したエリアは、企業棟西側道路からさらに２００ｍ程西側。また、当該エリアについては、本日８時００分に立入禁止の区画を完了し、その後警備員を配置。8時11 分および8 時 41 分に、発電所内で作業している当社社員および協力企業作業員に対し、注意喚起の所内一斉放送を実施。16 時 48 分に、自衛隊により不発弾らしきものの回収作業
を完了
・キャスク仮保管設備に保管されている使用済回収ウラン燃料が収納されたキャスク２基について、キャスク仮保管設備から共用プールへ輸送が完了。
（1 基目：2017 年 10 月 12 日，2 基

目：10 月 19 日）