＜ 参考資料 ＞
平成23年11月12日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所
放射性滞留水の回収・処理の取組み〜各タンクの貯水量と保有水管理計画・水処理設備の信頼性向上〜

0水処理設備におけるタンクの系統構成
１〜４号機の原子炉建屋、タービン建屋等には、約9万m3 （H23.11.8現在）の高濃度滞留水があり、水処理装置により放射能・塩分を除去し、一部を原子炉の冷却等に使用している。
１〜４号機高濃度滞留水の処理水（淡水、廃液）、５，６号機の低濃度滞留水についてはタンクに保管・管理している。
【１−４号機】【５，６号機】

原子炉建屋／タービン建屋

高濃度滞留水用タンク

処理装置

淡水用タンク

原子炉建屋／タービン建屋

プロセス主建屋／
高温焼却炉建屋

淡水淡水化装置（ＲＯ）

淡水淡水化装置（蒸発濃縮）

濃縮海水

濃縮廃液

低濃度滞留水用タンク

濃縮海水用タンク
濃縮廃液用タンク処理装置

メガフロート1発電所内の水処理設備用タンクの概要(1/2)
発電所内には、大別して以下のタンクがある。
高濃度滞留水用タンク･････１−４号機の滞留水を万一の際に貯留するタンク
淡水用タンク･････････････１−４号機にある滞留水から放射能と塩分を取り除いた淡水を貯留するタンク
濃縮海水用タンク･････････淡水化装置（逆浸透膜方式）の濃縮水を貯留する
タンク

高濃度滞留水用タンク（遮へいのため地中埋設済）

淡水用、および濃縮海水用タンク2発電所内の水処理設備用タンクの概要(2/2)
濃縮廃液用タンク･････････淡水化装置（蒸発濃縮方式）の濃縮水を貯留する
タンク
低濃度滞留水用タンク･･･‥５−６号機の建屋内にある低濃度の滞留水を貯留するタンク（メガフロート含む）

濃縮廃液用タンク（濃縮海水用としても使用）

低濃度滞留水用タンク

低濃度滞留水用タンク（メガフロート）3

タンク配置状況と保管容量
敷地内の広範囲にタンクを設置：高濃度滞留水用タンク：淡水用タンク：濃縮海水用タンク：濃縮廃液用タンク：低濃度滞留水用タンク

１１月８日現在

低濃度滞留水用タンク
メガフロート
処理設備

高濃度滞留水用タンク（受入なし）

低濃度滞留水用タンク
淡水化装置

99%
低濃度滞留水用タンク（メガフロート）
7,939/8,000m3

Ｈ
2
74%

37%

低濃度滞留水用タンク
8,048/10,800m3 ※

濃縮廃液用タンク3,534/9,500m3※※：装置稼動中につき水位が静定しないため参考扱い

40%

淡水用タンク
7,132/17,700m3※

91%
濃縮海水用タンク78,316/85,600m3※
4

増設計画と貯水量
滞留水の処理状況を考慮し、タンクを順次増設予定。

濃縮海水用タンク容量
濃縮海水貯蔵量
濃縮廃液用タンク容量
濃縮廃液貯蔵量

120,000

タンク容量100,000
80,000貯蔵量
60,000

タンク容量40,000実績

20,000計画

貯蔵量12/2/1

12/1/1

11/12/1

11/11/111/10/1

011/9/1

タンク容量と貯蔵量 [m3]140,0005低濃度滞留水の構内利用
構内で利用している淡水は、水源地（河川、ダム）から取水した水を利用。
５，６号機の滞留水は、地下水に津波や雨水が混入した物であり、放射性物質をほとんど含まないため、放射能除去、塩分除去をして、10月7日より構内で散水に使用を開始。
散水に使用している水は、「水浴場の放射性物質に関する指針」の基準を満足。

散水に使用している水の放射能濃度（例）（Bq/cm3）

測定日
処理水

放射能濃度(検出限界)

ヨウ素131

セシウム134

セシウム137

トリチウム

全α
核種

全β核種

ストロンチウム89,90

11/10

11/10

11/10

10/14

10/14

10/14

9/27

ND
(8.6×10-4)

ND(1.4×10-3)

ND(1.5×10-3)

2.6×100

ND(3.2×10-3)

ND(2.1×10-2)

ND
89：8.4×10-5
90：4.8×10-5

1.0×101

5.0×10-4

1.0×10-3

89：1.0×10-1
90：1.0×10-2

水浴場基準

3.0×10-2

5.0×10-2（2核種合計）

（参考）
WHO基準

1.0×10-2

1.0×10-2

1.0×10-2

ND：不検出6

散水実施エリアと状況
散水は、構内の森林・伐採木置場約１２０万㎡に実施する計画
11月8日までに約1800m3を散水

約200m3

約710m3
約330m3

約330m3約230m3

散水予定範囲（発電所敷地内）※数字は散水実績値

散水実施状況

7

各タンクの保有水の放射能濃度（例）（Bq/cm3）

ヨウ素131
低濃度滞留水用タンク

淡水用
タンク ※１

濃縮海水用タンク ※２

濃縮廃液用
タンク ※３採取日
放射能濃度（検出限界）

ND（2.3×10-2）

ND（1.6×10-2）

6.9×10-2

ND（3.6×10-2）

ND（3.4×10+0）

1.1×10+1

ND（3.8×10-2）※１：淡水化装置（逆浸透膜方式）淡水側出口

4.4×10+1

1.0×10+2
9/20

1.1×10+1

11/3
ND（2.1×10+0)

9/20

10/17

採取日
放射能濃度
（検出限界）

8.8×10-2

全β核種-

10/17

採取日
放射能濃度
（検出限界）

セシウム137

11/3

採取日
放射能濃度
（検出限界）

セシウム134

3.9×10+5
10/4

5.4×10+1

4.8×10+5
ND：不検出※２：淡水化装置（逆浸透膜方式）濃縮海水側出口※３：淡水化装置（蒸発濃縮方式）濃縮廃液側出口

8

水処理設備の信頼性向上
水処理設備は，設計から工事完了まで短期間で実施していること，当社では初めての設備となることから，初期トラブル等，稼働開始以降これまでにいくつかの不具合が発生。
→発生した不具合に対して再発防止策等を常に講じて改善を図っている。
水処理設備の信頼性向上のため，以下の観点から改善策を検討している。
これまでの運転経験を踏まえての改善項目の抽出水処理設備を構成する各機器の故障要因と故障時の影響評価及び改善策

検討結果を踏まえ，必要な改善策を講じることで，以下のように信頼性向上を図る。
機器の故障による水処理設備の運転停止を回避
故障頻度の多い部品，長納期品等の機器の予備品等を確保し，機器が故障した場合においても長期停止を回避
漏えいリスクの低減
9水処理設備の信頼性向上 −検討事例−≪検討事例≫

セシウム吸着装置（KURION）スキッド内に設置しているポンプが現在故障しているが，高線量下のためメンテナンスが難しい状況。
→メンテナンスができるように，ポンプをスキッド外へ追加設置することを検討。
セシウム吸着塔（ベッセル）
ポンプ
セシウム吸着塔（ベッセル）

ポンプ

ポンプ
セシウム吸着塔（ベッセル）

油分分離装置
処理水移送ポンプ

追加設
置を検討中
ＳＭＺスキッド（油・テクネチウム除去用スキッド）

Ｈスキッド（セシウム除去用スキッド）

ＡＧＨスキッド（ヨウ素除去用スキッド）※スキッド内のポンプが停止していても，油分分離装置処理水移送ポンプにより，処理量は低下するが稼働は可能。

10