防湿層付きグラスウール断熱材

充填断熱施工マニュアル

硝子繊維協会

目 次

はじめに …………………………………………………… 1

住宅の省エネルギー計画における留意事項

住宅の省エネルギー計画における留意事項 …………… 2
標準施工法の基本的考え方 ……………………………… 2

基本的な断熱材と防湿材の組み合わせ例 ……………… 3住宅の省エネルギー基準では、以下の事項に配慮し、住宅の外壁、窓などを通して、「熱の損失の防止を図るものとする」と謳われています。下記の配慮事項を実現するためには、正しい断熱施工が重要です。
木造住宅におけるグラスウール断熱材の正しい施工について、本マニュアルをご活用ください。

断熱施工のための設計の工夫 …………………………… 3

【断熱】

【気密】

断熱工事のフロー ………………………………………… 4● 外壁の方位、室の配置などに配慮して住宅の配置計画及び平面● 室内に直接侵入するすきま風の防止による暖冷房負荷の削減、断熱・防湿層ラインが途切れた場合の影響 ……………… 2

標準施工法の断熱部位 …………………………………… 3

各部位の施工計画を策定すること。

土間床の施工 …………………………………………… 5
床の施工 剛床(根太レス)の場合

断熱材の断熱効果の補完及び的確な計画換気の実現のため、● 外壁、屋根、床、窓などの開口部を断熱性の高いものとすること。

気密性の確保のための措置を講じるものとする。

● 窓からの日射の適切な制御が可能な方式の採用などにより、日射…………………… 7【暖冷房】

による熱負荷の低減を図ること。

床の施工 根太床の場合 ……………………………… 8● 燃焼系の暖房機器又は給湯機器を設置する場合にあっては、【防露】

根太床と壁の取り合い部の施工 ……………………… 9

室内空気汚染をできる限り防止するための措置を講じるものと● 断熱構造化すべき部位において、表面結露の発生のおそれのある

外気に接する床の施工 ………………………………… 10する。

著しく断熱構造を欠く部分を設けないこと。

壁の施工 ………………………………………………… 11【通風】● 断熱材の内部又は断熱材よりも屋外側で外気に開放されていない

開口部周りの施工 ……………………………………… 12

部分においては、内部結露の発生を防止するため、水蒸気の侵入● 夏期の防暑上通風が有効である地域において、防犯及び騒音防止

筋交い部の施工 ………………………………………… 13

及び排出について考慮し、当該部分に多量の水蒸気は滞留しないの観点から､生活上支障のない範囲で通風経路の確保に努める

真壁の施工 ……………………………………………… 14

よう適切な措置を講じること。

こと。

間仕切り壁の施工 ……………………………………… 15
細部の施工 ……………………………………………… 16標準施工法の基本的な考え方

天井の施工 ……………………………………………… 17
下屋の施工 ……………………………………………… 18

断熱及び防露性能を確保するために、断熱･防湿層のラインは途切れることのないよう、連続性を保てるように施工することが基本です。

屋根の施工 ……………………………………………… 19
住宅の耐久性向上 ………………………………………… 20
GWS工法 グラスウール充填断熱工法 …………………………… 21

断熱層と防湿層の連続性

防湿層付断熱材の気密施工 ……………………………… 23

断熱施工チェックシート（木造軸組工法用） ……………… 25

はじめに2050年､脱炭素社会の実現に向けて国を挙げた住宅の高性能化（省エネ・断熱）への取り組みが進んで断熱層

グラスウール断熱材

防湿層

グラスウール断熱材に付属する
ポリエチレンフィルム、あるいは、別張り防湿フィルムいます。2025年にはすべての住宅・建築物に対して省エネ基準が適合義務化となり､遅くとも2030年にはさらに上位の誘導基準(ZEH水準)が適合義務化になる予定です。
このような背景のもと､高性能なグラスウール断熱材を使用することはもちろんですが､正しく断熱施工

透湿抵抗値：
0.082㎡･s･Pa/ng以上(170㎡･h･mmHg/g以上)をすることの重要性が高まっています。断熱施工に不備があると断熱性能が発揮されないばかりか､大切な資産である住宅の耐久性に深刻なダメージを与えてしまうことも考えられます。
硝子繊維協会では､グラスウール充填断熱工法の正しい施工技術の普及に努めるために「グラスウール充

断熱･防湿層ラインが途切れた場合の影響

填断熱施工技術マイスター認定制度」を2005年に立ち上げました。この制度は､従来の座学タイプの講習会に加えて実棟における施工講習会､筆記試験・実技試験により構成されており､技術のしっかりした
断熱施工技術者の育成を目的にしております。

一見、暖かく快適そうに見える部屋でもサーモグラフィ写真を撮ってみると、青く映る冷たい部分が多くなっており、そこでは断熱性能が低下していることがわかります。

本マニュアルは、「グラスウール充填断熱施工技術マイスター認定制度」用に作成されたもので硝子繊維協会が推奨する「木造住宅用グラスウール断熱材の施工方法」をわかりやすくまとめたものです。
この機会にぜひ、グラスウール断熱材の正しい施工技術を習得され、お施主様から頼りにされる施工技術者になられることを祈念しております。
202４年1月

硝子繊維協会１

洋室の例：床と壁の取合い部に気流止めが施工されていない。

和室の例：床部分に断熱材や気流止めが施工されていない。

２

標準施工法の断熱部位

断熱工事のフロー

断熱部位は、外気に接する天井(屋根)、外壁および床(基礎)です。

①～⑤の手順で、断熱・防湿施工を行います。

断熱工事の前に、あらかじめ床下地盤面の防湿処理(P20参照)を行います。
屋根 P19

天井 P17

手順①

浴室周りと土間床の施工
浴室周りでは、ユニットバスを搬入･設置する前に断熱施工を行います。
ユニットバスを設置してからでは、壁に断熱材を充填できなくなります。

壁 P11、P13、P14、P16
開口部周り P12

手順②

間仕切り壁 P15
下屋 P18

浴室周り、土間床 P5、P6

本施工マニュアルで使用する部材については、以下のような組み合わせを基本とします。

位

天 井
壁
床

使
用
す
る
部
材

外気に接する床の施工 (2階張り出し部分など)

P１0参照

2階の床を張る前に外気に接する床の部分を断熱施工します。外気に接する
床は、一般の床よりも断熱厚さが必要です。通常、一般の床で使用するグラス
ウールボードを2層で施工すれば必要厚さが確保できます。施工の際にはあらかじめ根太の間に受け材を施工します。

基本的な断熱材と防湿材の組み合わせ例

部

P７参照

床と壁の取合い部 P9

手順③

屋 根

床の施工 ※根太床の場合は、P８参照
最下階の床全面に断熱材を施工します。特に押し入れやクローゼットの中、床の間、階段下などは、断熱材を入れ忘れやすいので注意が必要です。
こうした部分では、あらかじめ根太を施工しておかないと断熱し忘れることが多いので、本来根太を必要としない場所であっても断熱施工のために施工しましょう。

外気に接する床 P10

一般の床 P7、P8

P5,6参照● 所定の透湿抵抗値を持つ 防湿フィルム付属グラスウール断熱材● グラスウール断熱材 + ● 所定の透湿抵抗値を持つ ポリエチレンシート

手順④

P１１参照

壁の施工
防湿フィルム付きグラスウールを柱・間柱間に充填施工し、柱・間柱の見附面にタッカー釘で留め付けます(留め付け間隔は約200mm)。
上部は桁･胴差まで張り上げることと、下部は防湿フィルムを床合板に留め付けることを忘れないようにします。

● 所定の透湿抵抗値を持つ 防湿フィルム付属グラスウール断熱材
手順⑤● 床用グラスウールボード
所定の透湿抵抗値：0.082㎡･s･Pa/ng以上

天井の施工

P１7参照

野縁の上にグラスウールを天井全面にわたって敷き込み、野縁の下に防湿層を施工します。

断熱施工のための設計の工夫
手順⑤
正しく断熱・気密・防湿施工をすることは重要ですが、慎重な施工が必要で手間がかかります。
下記は、簡単、確実に施工できるための設計時の工夫の例です。
● 各階の床は、剛床仕様にする。

● 埋め込み型照明（ダウンライト）はできるだけ使用しない。

● 外壁だけではなく、可能であれば室内側も耐力面材を利用して、筋交いのない、または少ない工法とする。

● 下屋は、できるだけ設けない。

● 筋交いは、できるだけ間仕切り壁に設置する。
● 外壁の筋交いは、できるだけ室外側に設置する。
● コンセント・スイッチ類や分電盤は、できるだけ間仕切り壁に設置する。

3● 間仕切り壁では、せっこうボードを張り上げて気流止め材の施工を不要とする。

下屋の施工

P１8参照

下屋部分が断熱欠損部にならないよう忘れずに施工しましょう。
下屋の断熱では、先行して外壁を断熱し、せっこうボードで押さえます。
その後、下がり壁と野縁を造作して断熱・防湿施工を行います。

手順⑤

屋根の施工

P19参照

野地板の内側に通気層確保部材を施工し、通気層を確保します。
防湿フィルム付グラスウールを垂木の間に充填し、垂木の見附面に留め付けます。

4

土間床 の施工

ユニットバス部分の基礎断熱について

ユニットバス部分の施工
浴室にユニットバスを使用する場合、工程上かなり早い時期に搬入されます。
ユニットバスを先に設置してしまうと、ユニットバスに面した外壁や天井に断熱材を充填することが難しくなってしまい、結果的に断熱欠損となる場合があります。
従って、浴室周りの断熱工事は、ユニットバスの搬入前に済ませてしまうことが大切です。
浴室の床は、土間床外周部の基礎立上り部分に基礎断熱を行い、基礎天端と土台

ユニットバスを使用する場合は、床下点検口を設けなければなりません。
そのため、住宅が床断熱の場合は注意が必要です。

● ユニットバスと洗面所を基礎断熱とする場合との取り合い部は気密パッキンを使用します。

透湿防水シート
グラスウール

せっこうボード等

浴室と洗面所が同じ床下空間となるため、断熱施工が容易です。

気密テープ

換気口

防湿層

気密パッキン

気密テープ

外気に接する
土間床外周部

基礎断熱材

床断熱部分

その他の土間床
外周部

その他の
土間床
断熱部分

ユニットバス

洗面所
通常の床下点検口
でOK

人通口にふたを施行する必要がない

土間床部分(ユニットバス)

点検口

土台
外気に接する土間床
断熱部分

床下点検口

● ユニットバスのみ基礎断熱とする場合(洗面所が床断熱の場合)
浴室と洗面所が異なる床下空間となるため、
人通口の部分に断熱性と気密性を確保するための措置を講じる必要があります。

▲ 基礎断熱を行う場合の使用例① 防湿フィルム付グラスウールを柱と間柱の間に充填し、間柱の見附面にタッカー釘で留め付け、仕上げはせっこうボード等で押さえます。
② 配管の外側にグラスウールを入れます。
③ せっこうボード等で押さえにくい部分は気密テープで張り付けます。
④ 防湿フィルムの耳は木材で押さえ、浮き上がらないようにします。

ユニットバス

洗面所
断熱気密タイプの床下点検口が必要

基礎断熱の断熱材
で人通口にふたを施行

点検口
基礎断熱の断熱材と気密テープを使用し、人通口の断熱性と気密性を確保するためのふたを施工した例

玄関部分の施工

玄関ドア
気密パッキン

基礎天端と土台との取り合い部分は、床下換気のため床下通気

玄関土間(タイル等で仕上げ)を確保できる基礎パッキンを施工しますが、土間床の断熱施工においては、必ず気密パッキンを使用します。
断熱材は、基礎外周の立上りの内側か外側、または両側に施工します。

■ ユニットバスが土台に乗せかけるタイプの場合、充填したグラスウールや防湿層を破ってしまうことがありますので、脚のついた自立型を推奨し
ます。

check

■ 気密パッキンを使用した基礎断熱部の床下は、室内と同じ扱いになります
ので換気口を設けないようにします。

② 浴室周りの土間床部では、土台に気密パッキンを施工する。
断熱・防湿･気密施工が完了してからユニットバスを施工します。

5① 浴室の外壁の断熱は、ユニットバスの搬入前に施工する。

③ 玄関･勝手口の土間床部では、土台に気密パッキンを施工する。
6

床 の施工

床 の施工

剛床(根太レス)の場合

床を根太のない剛床(根太レス)とする場合は、外壁や間仕切り壁との取り合い部で気流止め材の施工が省略できます。床用グラスウールボードの施工には専用金具を根太床の場合最下階の床は、全面に床用グラスウールボードを入れ忘れることのないように注意して施工します。
床合板は、下地のある部分で継ぐか、実付のものを使用し、それ以外の場合は、気密テープで目地処理を行います。

用います。専用金具及び床用グラスウールボードには各種の製品があります。床合板は、下地のある部分で継ぐか、実付のものを使用し、それ以外の場合は、気密テー
プで目地の気密処理を行います。

根太床の施工例

剛床(根太レス)の施工例① 規定のピッチに合わせて大引に専用金具を取り付けます。
② 大判の床用グラスウールボードを敷き込むように施工します。

根太間隔など寸法が合わない場合には、カッターであらかじめカットしてから施工してください。
隙間が生じる場合には、グラスウールの端材を詰めます。

■ 階段下や床の間など、根太を打たない場合もありますが、断熱の連続性のためには根太を打って断熱施工するようにします。
■ 断熱材の入れ忘れには十分に注意して施工してください。

階段下

床の間

押し入れやクローゼット● 専用金具を使用せずに不織布付床用グラスウールボードを施工する方法① 不織布面を下側にして、土台、大引間に床用グラスウールボードを押し込みます。
② 不織布の耳を土台、大引の天端にタッカーで留め付けます。
透湿防水シート

防湿層
グラスウール

床用
グラスウールボード

専用金具

check

① 床用グラスウールボードがたわまないよう専用金具、または不織布付床用グラスウール
ボードなどを使って施工する。
② 床合板の継ぎ目に気密処理を行う。

7

check

① 断熱材の入れ忘れに注意する。
② 床合板の継ぎ目に気密処理を行う。

8

根太床と壁の取り合い部 の施工

外気に接する床 の施工

根太床と壁との取り合い部では、床下からの冷気が壁の中に侵入し、グラスウールの断熱性能を低下させたり、結露を発生させたりする原因となりますので、忘れず

二階の床合板を張る前に床梁の間に受け材を施工し、床用グラスウールボードを充填します。外気に接する床は、一般の床よりも高い断熱性能が必要となります。
床合板を張った後で床用グラスウールボードを下から充填し、受け材を施工するに気流止めを施工します。

※ ポーチや車庫の上など二階に張り出した居室の床方法もあります。
床合板は下地のある部分で継ぐが、実付のものを使用し、それ以外の場合は気密テープで目地処理をします。

① 外側まで床用グラスウールボードを隙間なく施工します。
② 気流止めとして、乾燥木材を間柱の間に収まるようにカットして施工します。
③ 気流止めの乾燥木材を留め付けます。

外気に接する床の施工例① 床梁の間に受け材を施工します。
② 床用グラスウールボードを施工します。

● 土台と根太が直行する場合の使用例
透湿防水シート
グラスウールボードの端材

グラスウール● 土台と根太が平行な場合の使用例
透湿防水シート

グラスウール

防湿層

防湿層

乾燥木材の気流止め

乾燥木材の気流止め

透湿防水シート
防湿層

グラスウール

乾燥木材の
気流止め

防湿層
透湿防水シート

グラスウール
ボード

防湿層

乾燥木材の
気流止め

根太

床合板
受け材

受け材
グラスウール
ボード
防湿層は床合板にタッカー釘で留めつける

断熱材を充填した後で､気流止めとして乾燥木材を留めつける
柱､間柱にかかる部分は切り欠いてすき間を作らないようにする(すき間ができた場合にはグラスウールボードを詰める)

乾燥木材で気流を止めるためには､
床合板よりも背を高くする必要がある① 2階の床梁の間に断熱材の受け材を施工する。
check② 受け材の設置後、2階の床合板を張る前にグラスウールボードをcheck① 外壁と床の取り合い部の隙間にはグラスウールボードを充填し、気流止めを施工する。

9

押し込みすぎずに注意して施工する。
③ 床合板の継ぎ目の処理を行う。
10

壁 の施工開口部周り の施工

壁の断熱施工では、野縁を組む前にグラスウールとせっこうボードを胴差・桁部分まで張り上げることが基本です。グラスウール付属防湿フィルムを室内側に向け、

窓台、まぐさから床や胴差までグラスウールを充填します。
隙間のない施工をするため、現場の寸法に合わせて長さや幅を詰める場合は、一度防湿フィルムをはがしてからグラスウールをカットし、はがした部分で30mm以上

柱と間柱の間に充填し、見附面にタッカー釘で留め付けます。
防湿フィルムは30㎜以上重ねあって留め付け、せっこうボード等で押さえます。

の耳を作ってタッカー釘で留め付けます。
開口部周りの施工例

壁の施工例① 必要に応じてグラスウールの長さや幅を詰めて充填します。
② 防湿フィルムは柱・間柱の見附面にタッカー釘で留め付けます。
③ 下端部の防湿フィルムは、30mm以上出して床合板に留め付けます。
④ 余った防湿フィルムを切り揃えます。

① 壁の上部は、胴差または桁に30mm以上重ねて防湿フィルムを留め付けます。
② 柱と間柱の間にグラスウールを充填し、見附面に防湿フィルムをタッカー釘で留め付けます。
柱・間柱との重ね幅は30mm以上です。
③ 壁の下端部は、防湿フィルムを床合板に留め付けます。重ね幅は30mm以上です。
④ 胴差し・桁までせっこうボードを張り上げます。

● 4地域以南に適用できる仕様■ 窓台、まぐさの隙間にはグラスウールの端材を詰めたうえで、気密テープでカバーする。

天井裏等、部分的であれば防湿フィルムを気密テープで押さえることも可能です。

■ グラスウールが充填出来ない隙間には、コーキングするかカバーする。

● 防湿層付グラスウールの切断方法■ 防湿フィルムは、間柱の見附面に留めることで連続性が確保されますので、止める位置には注意が必要です。
■ 防湿フィルムを破ってしまった場合は、気密テープを貼って補修します。

悪い施工例②

悪い施工例①【幅方向の切断】【長さ方向の切断】① 断熱材と付属の防湿フィルムを躯体間の幅寸法より50mm
程度(30mm以上)長く残して切断する。
② 耳を作るために断熱材を切断する分だけ、断熱材と防湿フィル
ムを引きはがし、断熱材のみを切断する。

① 断熱材と付属の防湿フィルムを躯体間の長さ寸法より50mm
程度(30mm以上)長く残して切断する。
② 耳を作るために断熱材を切断する分だけ、断熱材と防湿フィル
ムを引きはがし、断熱材のみを切断する。

防湿フィルムの破れの対処
切断位置は、50mm
程度長い位置とします。

必要分だけ断熱材と防湿フィルムを引き剝がします。

グラスウールの中身がずり落ちて
いる。

check

防湿フィルムを間柱の横に留め付けている。

50mm以上長いところで切断。

断熱材と防湿フィルムを引き剥がします。

防湿フィルムの破れ目には、気密テープを貼って補修します。

① 野縁を組む前にグラスウールを充填し、防湿フィルムは胴差・桁に留め付け、せっこうボード等で押さえる。

check① 防湿フィルムは、四辺とも枠材の見附面に30mm以上重ねて留め付ける。
② 防湿フィルムは柱や間柱の見附面に留め付け、重ね幅は30mm以上。

1112

真壁 の施工

筋交い部 の施工

受け材■ 充填したグラスウールをカットする際には、背面(外壁側)にある、透湿防水シートを切らないように注意してください。

和室の真壁で間柱に横桟を取り付ける場合がありますが、
この場合、グラスウールは横桟のうしろ側に充填します。

■ 背面(外壁側)に面材等を使用していない場合、グラスウールが膨らんで通気層をつぶす可能性があるため、筋交い部で圧縮された部分のグラスウー
ルを剥いで薄くなるようにしてください。同様に、室内側もグラスウールによりせっこうボードが膨らまないよう注意が必要です。

防湿フィルムの耳は受け材に留め付けます。
間柱を切り欠いて横桟を取り付ける場合は、その部分のグラスウールを押し込むことになります。従って、一度防湿フィルムをはがして横桟にかぶせ直し、せっこうボード等で押さえます。

横桟※間柱を切り欠いて横桟を取り付けている

グラスウール

ダブル筋交い部の施工例

防湿フィルム
透湿防水シート

石こうボードグラスウールの防湿フィルムを一度はがして筋交い裏に充填してから、かぶせ直す① グラスウールについている防湿フィルムを床から筋交い部の高さまではがします。
② 筋交いの後ろを通して裏側にグラスウールを充填します。
③ 筋交いに沿ってグラスウールに切り込みを入れ、押し込まれているグラスウールを筋交いと同面になるように盛り上げます。
④ 剥がした防湿フィルムをかぶせ直して、タッカー釘で間柱の見附面に留め付けます。
⑤ 防湿フィルムの下端は30mm以上出して床合板に留め付けます。

● 防湿フィルムをはがして横桟にかぶせ直す方法
防湿フィルムをはがして横桟の後を通すように
グラスウールを充填する

間柱
透湿防水シート

受け材

防湿フィルムをかぶせ直してタッカー釘で
留めつける

石こう
ボード

● 防湿フィルムが付属されていないグラスウールを使用する方法

横桟

受け材

カッターで切れ目を入れ､グラスウールを盛り上げる※ 防湿フィルムが付属されていないグラスウールを用いて、別張り防湿気密フィルムを施工する方法もあります。
グラスウールを充填

筋交いに沿ってグラスウールに切り込みを入れる

別張り防湿気密フィルムを施工① 防湿フィルムは30mm以上重ね、受け材に留め付ける。
check

check

① グラスウールを筋交いの裏側を通して充填し、筋交いに沿って切り込みを入れ、同面まで盛り上げる。
② 筋交いの上に防湿フィルムを留め付けて、防湿層の連続性を確保する。

13② 真壁に適した厚さのグラスウールを使用する。
③ グラスウールを横桟の裏側を通して充填し、横桟に沿って切り込みを入れ、同面まで盛り上げる。
④ 横桟の上に防湿フィルムを留め付けて、防湿層の連続性を確保する。
14

間仕切り壁 の施工

細部 の施工間仕切り壁に気流止めがないと、床下の冷気が侵入したり、室内の暖気が壁体内を通って逃げていく場合があります。

細部の施工では、1･2･3地域については、以下のような処理が必要です。
４地域以南についても、「防露･気密」の観点から、同様の処理を推奨します。

そのため、間仕切り壁には気流止めを施工します。間仕切
壁の下部(最下階)で根太床の場合は、床の断熱施工と同じタイミングで施工し、上部(最上階)は野縁を組む前の段階、壁の断熱施工と同じタイミングで施工します。
なお、剛床や屋根断熱･桁上断熱の場合は、間仕切り壁上部の気流止めは不要です。

● コンセント・スイッチボックスの施工● 壁を貫通する部位の施工① コンセントボックスカバーの大きさに合わせて、カッターナイフ
でグラスウールに切り込みを入れます。
② 防湿フィルムをはがし、コンセントボックスカバーの裏側に
グラスウールを通し、断熱欠損を防ぎます。
③ コンセントボックスカバーと周囲の防湿フィルムを気密テープで貼り合わせて留め付けます。

換気設備、冷暖房設備等の貫通部は、あらかじめスリープ、もしく
は取付枠を作り、柱・間柱に固定しその周囲を気密テープなどでシールするようにします。

● 気流止めの地域区分と種類
１．２．３地域 ： 乾燥木材と気密補助材を使用。
４地域以南 ： 筋交いがある軸間は、乾燥木材気密補助材を使用。
軸間に筋交い等の障害物がない場合は、乾燥木材、または防湿フィルム付グラスウールでも可。

① プラスチック系の成型品を用い、周囲を気密テープなどを使ってシールします。
② ブチル系のラバーシートを用い、周囲を気密テープなどを使ってシールします。

● 間仕切り壁下部(最下階) の施工● 間仕切り壁上部(最上階) の施工① 床との取り合い部では、間仕切り最下部 (最下階)にも断熱材を充填します。

① 間仕切り壁の上部(最上階)では、野縁を組むラインに気流止めとして乾燥木材を留め付けます。
② 天井断熱の場合、気流止めの上部にグラスウールを充填し、断熱します。

② 根太床の場合は、気流止め
として乾燥木材を留め付けます。

■ コンセントボックスカバーの施工例
気流止め(乾燥木材)■ プラスチック成型品の施工例

グラスウール● 断熱材充填時の注意点

別張り防湿層

気流止め(乾燥木材)

袋入れグラスウールを充填する際に、防湿フィルム等の表皮材を引っ張りすぎると、
グラスウールの端部が押しつぶされ、断熱欠損となりやすいので注意が必要です。
こうした場合の対策としては、① 上下端部の袋口を開いてから充填する。
② 柱～間柱間では製品の左右端部を丁寧に充填する。

グラスウールボード

4地域以南の場合

4地域以南の場合
気流止め(防湿フィルム付
グラスウール)

グラスウール

グラスウール＜対処法＞
上下端部の袋口を＜対処法＞

開いてから充填する。

柱・間柱の間に断熱材を丁寧に充填する。

別張り防湿層

気流止め(防湿フィルム付
グラスウール)

付属防湿フィルムが外側になるよう
二つ折りにして充填する

check

15

別張り防湿層

気流止め(防湿フィルム付
グラスウール)

付属防湿フィルムが外側になるよう
二つ折りにして充填する

グラスウールボード
付属防湿フィルムが外側になるよう
二つ折りにして充填する① 間仕切り壁の上部(最上階)には、気流止めを施工する。

check① 設備や配管が貫通する部分の周囲に隙間がある場合は、断熱材の端材ですき間を埋める。

② 天井断熱の場合、気流止めの上部にもグラスウールを充填する。

② 設備や配管が防湿フィルムや合板を貫通する部分は、気密テープで留め付ける。

③ 根太床の場合は、最下階の床と間仕切り壁の取り合い部に気流止めを施工する。

③ 断熱欠損を防止するため、上下端部の袋口を開いてから充填する。
16

天井 の施工

下屋 の施工野縁の上にグラスウールをしっかりと突き付けて断熱材、および防湿層が連続するように施工します。吊り木周りはすき間ができないように、グラスウールに切り込み

下階の外壁の断熱を先行し、グラスウールを胴差・桁まで張り上げてせっこうボード
で押さえます。その後、下がり壁と野縁を造作し天井断熱を行います。さらに下がり
壁部分にも防湿フィルム付グラスウールを充填し、せっこうボードで押さえて断熱層、を入れて吊り木を包むようにします。
野縁の下に防湿シートを施工します。別張り防湿シートに破れ、破損が生じた場合は気密テープでふさいでおきます。

防湿層が途切れないよう、入れ忘れに注意して施工します。

天井の施工例

下屋の施工例(天井断熱の場合)① 天井部施工前(野縁を組んだ状態)。
② グラスウールをすき間ができないように突き付けます。
③ 吊り木周りはグラスウールを切り欠きます。
④ 野縁の下に防湿シートを施工します。

吊り木

吊り木まわりに切り欠きを入れ､すき間ができないようにする① 下屋の下がり壁と天井野縁を作ります。
② 下がり壁にグラスウールを充填します。
③ 野縁の上に、グラスウールを隙間なく施工します。
④ 野縁の下に別張り防湿フィルムを施工します。防湿フィルムは30mm以上重ねます。

● 4地域以南に適用できる仕様
グラスウール

格子野縁

グラスウール

防湿層
石こうボード
４辺釘留め
別張り防湿シート

石こうボードの継ぎ目すべてに下地がある場合､防湿フィルム付グラスウールを野縁の上に施工すれば､別張り防湿シートは省略することができます。

吊り木● その他天井に関連する施工
・ダウンライト
断熱施工に適した機種を使用してください。
詳しくは各メーカーのカタログを参照してください。

・天井点検口気密タイプを使用します。

check

17

透湿防水
シート
吊り木による傾斜天井の場合､天井断熱を行います。

① 吊り木や間仕切り壁周りにすき間ができないように注意する。

グラスウール②下がり壁と野縁を造作してから断熱し､次に別張り防湿シートを野縁の下に張って防湿層の連続性を確保します。

別張り防湿シート①必ず外壁の断熱を先行させ
石こうボードで押さえる

防湿層

check

① 壁のグラスウールの充填･せっこうボードの張り上げを済ませてから下がり壁、野縁を造作する。

② 押し入れやクローゼットの上部の入れ忘れに注意する。

② 下がり壁と天井部分のグラスウールの入れ忘れに注意する。

③ 野縁の下に防湿シートを施工する。

③ 野縁の下に天井の防湿シートを施工する。
18

屋根 の施工

住宅の耐久性向上

小屋裏を室内として利用する場合等、天井面ではなく屋根面で断熱する場合の施工例です。

住宅の耐久性向上をはかるため、以下のような床下の防湿処理を講じて、壁から屋根、棟換気部材に至る連
続した通気層を設けてください。

屋根面で充填断熱をするには、垂木の間に室内側からグラスウールを充填します。
この際、野地板とグラスウールの間に通気層を設け、グラスウールの通気層面には防風層を設ける必要があります。また、充填したグラスウールが膨らんで通気層をつぶさないように通気層確保部材を使用します。

出窓などの開口部周りでは、胴縁で通気層をふさがないように注意します。
床と外壁の取合い部や間仕切り壁と天井の取り合い部では、壁体内に冷気が侵入したり、室内の暖気が天井裏に逃げたりするおそれがあるため、乾燥木材等を使って気流止めを施工してください。
詳しくは、各部位の施工法をご参照ください。
屋根の施工例● 壁、軒、屋根、棟換気に至る連続した通気層の例① 施工前の状態。
② 通気層確保部材を施工する。
③ 防湿フィルム付グラスウールを充填し、垂木の見附面に防湿フィルムを30mm以上重ねてせっこうボード等で押さえます。

棟換気部材
通気

■ 開口部周りの通気の確保例● 通気層確保部材の施工例
野地板

防風層
通気胴縁

通気層確保部材
垂木■ 軒裏まで通気胴縁を通して通気を確保

防風層

グラスウール
棟換気部材
棟換気部材
防風層

床下防湿処理

防風層

通気層

通気

通気層
透湿防水
シート

透湿防水シート
別張り防湿シート
通気層

通気層

防湿フィルム付
グラスウールcheck

防湿フィルム付
グラスウール① グラスウール付属の防湿フィルムを垂木の見附面に30mm以上重ねて、せっこうボードで押さえる。
② 野地板の内側に通気層、防風層を設ける。

19

防湿フィルム付
グラスウールcheck

床下地盤面の防湿処理について① べた基礎構造とします。
② べた基礎構造としない場合は、以下のア）、もしくはイ）の工法とします。
ア） 床下地盤面全面に盛り土し、十分突き固めて防湿用コンクリートを厚さ60mm以上打設します。
イ） 床下地盤面全面にJIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）、JIS A 1702（包装用ポリエチレン
フィルム）、もしくはJIS K 6781（農業用ポリエチレンフィルム）に適合するもの、 またはこれらと同等以上の効力を有する防湿フィルムで厚さ0.1mm以上のものを敷き詰めます。この場合、防湿フィルムの重ね幅は150mm以上とし、防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利またはコンクリート押さえとします。

20

GWS工法 グラスウール充填断熱工法「GWS工法」は、高断熱・高気密・耐震・耐火性能の向上を簡単に実現できる、グラスウールによる新しい標準工法です。今後益々求められる住宅性能の向上と、施工性の向上に大いに貢献できる工法です。

「GWS工法」4つのS
Simple (シンプル)

Sｔrong (ストロング)

Smart (スマート)

Shield (シールド)

構造用合板やせっこうボード等を利用して筋交いを減らしたり、

構造用合板やせっこうボード等を利用して壁耐力を向上、地震に強い

面倒な施工をすることなく、気密性･断熱性の確保が可能な工法です。

せっこうボードを張り上げることで耐火性が向上、省令準耐火に気流止め材施工を省略できる簡易施工が可能な工法です。

家を実現する工法です。

も対応可能な工法です。

● 外壁・外壁と天井の取り合い部
グラスウール野縁● 天井・間仕切り壁と天井の取り合い部（上階に床がない場合）
せっこうボードの目地に、当て木は 不要 です【室外側】
構造用合板等を張り付けて、壁倍率向上・気密性向上・通気層確保

野縁受け

【室内側】
せっこうボードを張り上げて、気流止め・壁倍率向上

グラスウール

野縁

防火被覆
強化せっこうボード
12mm以上せっこうボード
ア 12以上防湿気密フィルムせっこうボード
ア 12以上野縁

防火被覆裏面
不要

防湿気密
フィルム

吊り木

留め付け間隔

留め金具

間柱（目地部分以外）
３０ｍｍ×105mm以上

間柱（目地部分以外）
３０ｍｍ×105mm以上

間柱（目地部分）45ｍｍ×105mm以上

間柱（目地部分）45ｍｍ×105mm以上

外壁：
防火構造の
屋外側の仕様等

GNF40
外周部
または
28mm以上の木ネジ等 150mm以下

せっこうボード
ア 12以上ファイヤーストップ材

中間部
200mm以下※厚さ30mm×105mm以上の木材● 天井・間仕切り壁と天井の取り合い部（上階に床がある場合）
せっこうボードの目地に、当て木が 必要 です
野縁受け

あて木(目地部分)
45mm×105mm以上

せっこうボード
12mm以上せっこうボード
12mm以上あて木(目地部分)
45mm×105mm以上

防火被覆
強化せっこうボード
12mm以上

構造用合板9mm以上
N50
留め付け間隔150mm以下
木下地
30mm×105mm以上

GNF４０
留め付け間隔150mm以下

2.5 + 0.9 = 3.4

壁倍率

壁倍率

壁倍率

野縁

木下地
30mm×105mm以上

GNF４０

野縁

0.9 + 0.9 = 1.8

壁倍率

壁倍率

壁倍率
吊り木

当て木(目地部分)
30mm×38mm以上● 防火措置強化せっこうボード
ア 12以上

留め付け間隔

留め金具

● 下屋
GNF40

せっこうボード
ア 12以上外周部

中間部

150mm以下

200mm以下

ファイヤーストップ材● 床と壁の取り合い部(A) 上階に床がある天井の場合

強化せっこうボード12mm以上 + 裏面目地措置

剛床構造で、施工性向上・気密止め

グラスウール
防湿気密フィルム(B) 上階に床がない天井の場合

せっこうボード12mm以上● 留め金具

留め金具● 防火措置
留め付け間隔

GNF40
外周部
または
28mm以上の木ネジ等 150mm以下

中間部

せっこうボード12mm以上● 留め金具200mm以下
留め金具

ファイヤーストップ材

21※ 下屋部分の下がり壁は、ファイヤーストップ材として、せっこうボード12mm以上が必要です。

留め付け間隔
外周部

GNF40

中間部

150mm以下

グラスウール22

防湿層付断熱材の気密施工● 間仕切り壁と天井の取り合い部
住宅の気密性の目的は、①暖冷房エネルギーの削減 ➁室内環境性能の向上 ③断熱材の性能低下の防止 ④計画
換気の性能維持、などになります。気密性能を確保するために、剛床工法にすること、耐力面材を用いること、室内側のせっこうボードを張り上げることなどのほか、下記のような部位に留意して気密処理を実施しましょう。

木材気流止めor
せっこうボード張り上げ● 天井● 壁断熱材と上部梁との取り合い部

壁用グラスウールの付属防湿層は、胴差・桁梁・柱・間柱の見附面に留め付けた後、せっこうボードで押さえます。
● コンセントボックス（間仕切り壁は除く）

外壁側に設置するコンセントボックスは、気密処理を行います。

コンセントボックスカバーの耳と防湿フィルムを気密テープで処理● 浴室基礎別張り防湿気密シート● 貫通部

構造材や下地材、設備配管や配線が防湿層を貫通する部分は、貫通する部材にそって防湿材を切りこみ、専用のプラスチック
部材や、 気密テープなどの補助材を用いてシールします。

ｖ

防湿気密フィルム

ｖ

気密テープ

専用のプラスチック部材

防湿気密フィルム

気密テープ● 窓枠周りの気密処理

断熱気密人通口、基礎と土台の間に現場発泡ウレタン（気密パッキンの室内側）を施工します。
現場発泡ウレタン

気密テープを貼り処理します。

● 壁用グラスウールと床の取り合い部

壁用グラスウールの付属防湿層は、床下地材に留め付けて、床仕上げ材（フローリング等）で押さえます。
● 1，2階とも剛床● 浴室人通口

柱周りの床下地合板の切り欠き部分は、気密処理を行います。

人通口の断熱材周囲、断熱材と基礎･土台の隙間に現場発泡ウレタン（気密パッキンの室内側）を施します。

柱
柱
気密テープ

23

24

断熱施工チェックシート(木造軸組工法)④壁

このページはコピーして、工事現場でご活用ください。

□ 19. 野縁を組む前に、胴差・桁まで断熱材を張り上げ、せっこうボード等(乾燥木材、部分的には気密テープで各工程の手順に従って、注意すべきポイントをまとめてあります。
済んだものからも可)で押さえているか？

印をつけて確認してください。

該当箇所なしの場合は、□ 20. 上下端部の袋口を開いてから施工したか？
□ 21. 防湿層は柱・間柱の見附面に留め付けているか？
□ 22. 防湿層は床下地材へ留め付けているか？
□ 23. 防湿層は筋交いや横桟の裏側にも充填し、筋交いや横桟に沿って切り込みを入れ、同面まで盛り上げていのように斜線で消すなどして印がわかるようにしてください。

断熱施工チェックシート
現場名：

邸

施工年月日
年

月

検査年月日

るか？
年

施工会社名

検査担当者名施工担当者名(2)

検査結果

月

日

日

施工担当者名(1)合・否□ 24. 筋交いや横桟部の防湿層は、連続するように施工されているか？
□ 25. 開口部上下の防湿層は、四辺とも構造材に留め付けているか？
□ 26. 真壁では、ボード受け材に防湿層を留め付けているか？
□ 27. 配管周り、貫通部は気密テープで留め付けているか？
⑤ 下屋① 浴室周り(土間床も含む)□ 1. 床下防湿処理(ベタ基礎等)を行ったか？
□ 2. 壁の断熱施工を行い、せっこうボード等(乾燥木材、部分的には気密テープも可)で押さえたか？
□ 3. 浴室基礎部の断熱施工をしたか？
□ 4. 下屋の場合、天井の断熱施工をしたか？
□ 5. 浴室や玄関土間部に気密パッキン等で外気が入る部分をふさいだか？

【天井断熱の場合】□ 28. 外壁部では、胴差・桁まで断熱材を張り上げ、せっこうボード等(乾燥木材、部分的には気密テープでも可)で押さえているか？

□ 29. 野縁の上に断熱施工しているか？
□ 30. 天井部分の野縁の下に防湿層を施工したか？
□ 31. 下がり壁の断熱、防湿施工を行ったうえで、せっこうボード等(乾燥木材、部分的には気密テープでも可)□ 32. で押さえているか？

② 一般床【屋根断熱の場合】【剛床(根太レス)の場合】□□ 7. 断熱材は垂れていないか？
□ 8. 床合板の継ぎ目の処理を行ったか？
□ 9. 配管貫通部は気密テープ等で留め付けたか？

6. 専用金具などの受け材、または不織布付グラスウールボードなどを施工したか？

【根太床の場合】□□ 11. グラスウールボードは、押し込みすぎていないか？
□ 12. 床合板の継ぎ目の処理を行ったか？
□ 13. 床と外壁の取り合い部では、断熱と気流止めの施工をしたか？
□ 14. 間仕切り壁下部(最下階)では、断熱と気流止めの施工をしたか？
□ 15. 配管貫通部は気密テープ等で留め付けたか？

10. 「押し入れ」「クローゼットの床」「床の間」「屋根下」にも断熱施工をしたか？

③ 外気に接する床□ 16. 断熱材の受け材の施工をしたか？
□ 17. (根太床の場合、) 床と外壁の取り合い部では、断熱と気流止めの施工をしたか？
□ 18. 床合板の継ぎ目の処理を行ったか？
25□ 33. 通気層は確保できているか？
□ 34. 垂木の間に断熱材を施工し、垂木の見附面に防湿層を留め付けているか？
⑥ 天井

□ 35.
□ 36.
□ 37.
□ 38.

断熱材はすき間なく施工されているか？
押し入れ、クローゼットの上部に断熱施工をしたか？
野縁の下に、防湿層を施工したか？
間仕切り壁上部(最上階)は断熱し、気流止めを施工したか？

⑦ 屋根

□ 39.
□ 40.

通気層は確保できているか？
垂木の間に断熱材を施工し、垂木の見附面に防湿層を留め付、せっこうボード等で押さえているか？

⑧ その他

□ 41.
□ 42.
□ 43.

換気口周囲の防湿処理をしたか？
外壁、窓枠周り、軒下、棟などで通気層は確保されているか？
各部位で必要な密度・厚さの断熱材を施工したか？

26

硝子繊維協会〒169-0073
東京都新宿区百人町3丁目21番16号
日本ガラス工業センタービル２F
TEL：03-5937-5763

2024.01