説明書 No. SS-25DL, EL, ELW 2405

業 務用

クールスイファンＳＳ­２５ＤＬ­１
ＳＳ­２５ＤＬ­３
ＳＳ­２５ＥＬ­１ＳＳ­２５ＥＬ­３
ＳＳ­２５ＥＬＷ­１

スポットエアコン
首振り装置内蔵

首振り装置なし

取扱説明書
日本冷凍空調工業会規格

JRA4040 準拠
も

く

じ

ページ

１ 安全のために必ずお守りください…

１

２ 仕様 ………………………………………

３

３ 各部の名称と付属品 …………………

４

４ 準備 ………………………………………

５

１.本体の設置…………………………
２.冷風ダクトとダクト用エルボ……
３.排気リードダクトの着脱方法……
４.本体と電源の接続…………………
５.試運転………………………………

５
５
６
６
７

５ ご使用方法………………………………

７

１.運転スイッチ………………………
２.風向き調節…………………………
３.ドレンタンク………………………

７８８６ 保護装置 …………………………………

９

７ お手入れと保管…………………………

１０

１.フィルターのお掃除………………
２.外装のお手入れ……………………
３.シーズンの始めと終わりのお手入れ…

１０
１０
１０

８ 安全のための点検のお願い …………

１１

９ こんなときは （故障かな？と思ったら）…

１２

別売品のご紹介 …………………………

１３

１０ アフターサービスと保証について…

１４

オゾン破壊係数ゼロ
Ｒ３２採用

本取扱説明書は、必ず最後までお読みください。
必要なときに誰もが読めるところへ、必ず保管してください。
世界のブランド<
スイデン>製品をお買上
げいただきまして、ありがとうございました。
ご使用中にわからないことや、不具合が生じたときは、必ず本説明書をお読みください。

日本国内交流電源仕様

１ 安全のために必ずお守りください
ご使用の前に、この『安全のために必ずお守りください』をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、下記２項目に分類しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

警告：取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性があります。
注意：取扱いを誤った場合、傷害を負う可能性、物的損害が発生する可能性があります。
絵表示の例





△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意事項が描いているものもあります。（左図は感電注意）
記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近くに具体的な禁止事項が描いているものもあります。（左図は分解禁止）●記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。
図の中に具体的な注意事項が描いているものもあります。（左図はアースする）

警告 使用上の注意事項



濡れた手で、電源プラグやスイッチ・配線などの電気まわりに触らない。



引火性のもの、爆発の恐れのあるものの近くで使用しない。

＊感電やケガの恐れがあります。



タコ足配線をしない。
指定の延長コード以外は使用しない。



爆発性粉じんなどの近くや雰囲気内で使用しない。

＊爆発したり、火災の原因になります。

＊コンセント部などが異常発熱し、火災の原因になります。

＊爆発したり、火災の原因になります。



水・油などをかけない。
＊火災・感電・漏電の原因になります。

アースを確実に取付け、漏電ブレーカー（別売市販品）を使用する。
＊漏電などにより感電する恐れがあります。



定格１５Ａ以上のコンセントを単独で使用する。
＊他の器具と併用すると、コンセント部が異常発
熱し、火災の原因になります。

注意





電源プラグのほこりなどは、定期的に乾いた布で拭取る。
＊湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

使用上の注意事項

決められた製品仕様以外で使用しない。
＊２５℃．５０％～４５℃．４０％の雰囲気内でご使用ください。
漏電・感電・火災・水漏れなどの原因になりま
す。



－１－

船舶・車両などの空調用としては使用しない。
＊水漏れ・漏電の原因になります。

注意



使用上の注意事項

人体に有害な粉じんが浮遊する場所に置かない。

＊本機に有害な粉じんが付着すると、運転時に有害粉じんが拡散する恐れがあります。



＊標準仕様のままで使用すると、トラブルの原因になる場合があります。
販売店または当社担当者にご相談ください。

導電体の粉じん発生場所で使用しない。
＊感電やショートして発火する恐れがあります。

切削油などの油が立ち込める場所で使用
しない。




火花の飛び散る場所で使用しない。
火気に近づけない。

修理技術者以外の人は、分解したり、修理や改造をしない。

＊発火したり異常動作をすることがあります。



振動のある場所や傾斜のある場所で使用しない。
＊転倒などによりケガや事故の原因になります。

＊火災の原因になります。



浮遊粉じんの多い場所では、必ず定期的に内部を掃除する。
＊感電やショートして発火することがあります。

＊樹脂部の劣化により、ケガや事故の恐れがあります。



浮遊粉じんの多いところや、油分の多いところに設置するときは、設置場所の雰
囲気に対応したフィルターを使用する。

金属部品（アルミフィン）にさわらない。
排気口に手や指を入れない。
＊ケガをする恐れがあります。



冷風を長時間、体にあてない。
＊健康を害する恐れがあります。

定格電圧内で使用する。
電源の±１０％以内＊感電やショートして発火することがあります。



動かなくなったり、異常がある場合は、すぐに電源プラグを抜いて、販売店に必ず点検修理を依頼する。



電源コードは、指定の長さ以内で、指定の公称断面積のものを使用する。
＊コードが発熱して火災の危険があります。

＊感電・漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。



電源コードやプラグが傷んだり、コンセン
トの差込みがゆるいときは使用しない。
電源プラグにピンやゴミを付着させない。



電源コードを加工したり、傷んだままや
束ねたままで使用しない。
＊火災や感電の原因になります。

＊感電やショートして発火することがあります。



運転時は、キャスターのストッパーをＯＮにして固定する。

＊ケガや事故の原因になります。



搬入・移動に際しては、重心・重量を考慮して作業する。
＊落下・破損などによりケガの原因になります。
＊腰を痛める原因になります。

使用しないときや、お手入れの際、保管するときは、必ず電源プラグをコンセン
トから抜く。

＊感電やケガをすることがあります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず先端の電源プラグを持って引抜く。
＊感電やショートして発火することがあります。

－２－

２ 仕様
品
種
類

番
機

ＳＳ‐２５ＥＬ‐１
ＳＳ-２５ＥＬＷ-１

ＳＳ‐２５ＤＬ‐３

能冷房専用

ユニット構成

一体形

送風方式

直吹き形

自動首振り装置
電冷

ＳＳ‐２５ＤＬ‐１

源
房

圧

能
縮

あり
１００Ｖ

力
機

なし

ＳＳ‐２５ＥＬ‐３あり

５０／６０ Ｈｚなし

３相２００Ｖ

５０／６０ Ｈｚ２.３／２.８ ｋＷ

２.３／２.８ ｋＷ

全密閉型ロータリー

全密閉型ロータリー

出力 ０.７５ ｋＷ

電動機公称出力

出力 ０.７８ ｋＷ

出力 ０.７５ ｋＷ

１６０ Ｗ

１６０ Ｗ

冷 風 側 風 量

５.２／６.０ ｍ３/ｍｉｎ

５.８／６.８ ｍ３/ｍｉｎ

５.１／５.９ ｍ３/ｍｉｎ

５.７／６.６ ｍ３/ｍｉｎ

排 熱 側 風 量

９.１／１０.６ ｍ３/ｍｉｎ ９.５／１１.０ ｍ３/ｍｉｎ ９.２／１０.６ ｍ３/ｍｉｎ ９.５／１１.０ ｍ３/ｍｉｎ

冷風吹出温度差

１１.３／１１.４ ℃

１０.７／１０.８ ℃

１１.１／１１.５ ℃

１０.８／１０.７ ℃

消 費 電 力定格冷房エネルギー
消 費 効 率０.８０／０.９５ ｋＷ

０.７３／０.９０ ｋＷ

０.７５／０.９０ ｋＷ

０.７３／０.８９ ｋＷ

２.８７／２.９４

３.１５／３.１１

３.０６／３.１１

３.１５／３.１４

始

動

電

流

４５.９／４１.９ Ａ

２９.４／２９.４ Ａ

運

転

電

流

１０.０／９.５ Ａ

８.２／９.０ Ａ

３.５／３.４ Ａ

３.５／３.３ Ａ

力率

８０／１００ ％８９／１００ ％６２／７６ ％

６０／７８ ％

冷

媒

３７０ ｇ

３６０ ｇ

冷 媒 封 入 量
設

計

圧

力

Ｒ３２
３６０ ｇ

３３０ ｇ

Ｈ：３.９０ ＭＰａ
Ｌ：１.５０ ＭＰａ

Ｈ：４.２０ ＭＰａ
Ｌ：１.５０ ＭＰａ

Ｉ Ｐ コ ー ド
製

品

質

量

外

形

寸

法

運転可能条件

２６.８／２５.１ Ａ

Ｈ：４.００ ＭＰａ
Ｌ：１.５０ ＭＰａ
ＩＰ１０

３４ ｋｇ

３２ ｋｇ

３４ ｋｇ

３３ ｋｇ

幅３９６×奥行き３９７×高さ８３３ ｍｍ（冷風ダクト、排気リードダクト含まず）
２５℃（５０％）～４５℃（４０％）●冷房能力、冷風吹出温度差、消費電力、運転電流は、周囲温度３７℃．相対湿度６０％で運転したときの値です。
●相対湿度８０％を超える環境で運転を続けると、製品内部の結露が多くなりドレン水がドレンタンク内に落ちずに周囲に飛散することがあります。

－３－

３ 各部の名称と付属品
排気リードダクト（φ１７５）
冷風ダクト（φ１１４）
ダクト用エルボ
運転スイッチ

付属品

フィルター

名

満水ラインに達する
前に早めにドレン水を捨ててください。

称個数

冷風ダクト（φ１１４）

１

ダクト用エルボ

１

排気リードダクト（φ１７５）

１

取扱説明書

１

満水ライン
ドレンタンク背面

キャスター

サービスカバー
コードクランプ

コードクランプは、●１００Ｖ機種 ····· 径φ８.４までの電源コードに対応●３相２００Ｖ機種 ·· 径φ１０.６ しています。
上記より太い電源コードをご使用のときは、本機に装備しているコード
クランプでは電源コードを固定できません。その場合はコード径に合った市販のコードクランプをご用意いただくか、または結束バンドを使用
してコードクランプに電源コードを固定していただきますようお願いい
たします。

操作部

アース端子
電源コード
（１００Ｖ機種のみ）＊電源および配線などについては、６ページをご参照ください。

≪ＳＳ-２５ＥＬ-１，ＳＳ-２５ＥＬ-３≫≪ＳＳ-２５ＥＬＷ-１≫≪ＳＳ-２５ＤＬ-１，ＳＳ-２５ＤＬ-３≫
首振り装置内蔵

首振り装置なし

運転スイッチ運転スイッチ「送風」「冷風」「冷風首振り」「停止」を選びます。

「送風」「冷風」「停止」
を選びます。
－４－

４ 準備
1. 本体の設置

４０ｃｍ以上３０ｃｍ以上フィルター部前面、スイッチ側面および冷風ダクト、排気リードダクトの吹出し方向に障害物のない場所に設置してください。
狭い空間でもコンパクトに設置が可能です。
スイッチ側面

３０ｃｍ以上①閉め切った部屋などでご使用されると本機の排気(排熱)がこもりますのでご注意ください。
お願い ②酸性またはアルカリ性など一般の雰囲気と異なる場所に設置しないでください。
＊熱交換器などが腐食する恐れがあります。
③床置き仕様です。床面以外（棚の上など）で使用しないでください。
④屋外や、屋内の水のかかる場所で使用しないでください。＊故障の原因になります。

2. 冷風ダクトとダクト用エルボ①（１）冷風ダクトの取付け②① ダクト用エルボの切欠き部に、冷風ダクトの突起部

突起部
切欠き部

を合わせて差込み、右側に止まるまで回します。

② ダクト用エルボを回して、送風したい向きに冷風ダダクト用エルボ

クトを向けてください。
＊送風範囲は、８ページ「風向き調節」の項をご参照ください。
＊冷風ダクトは、ダクト用エルボ側に近いところを持って取付けてください。吹き出し口側を持って冷風ダクトを回すと、冷風ダクト
がやわらかくなり垂れ下がる可能性があります。

（２）ダクト用エルボを取外すとき① 冷風ダクトを取外します。

首振り台合マーク（黒線）

切欠き部

＊ダクト用
エルボ底面図② ダクト用エルボを左右に回して、ダクト用エルボの切欠き部から首振り台の合マーク（黒線）が見える位置を探し、黒線の位置に切欠きを合わせます。

③ ダクト用エルボを上に引抜きます。
ダクト用エルボ（３）再びダクト用エルボを取付けるとき① 首振り台の合マーク（黒線）の位置に、ダクト用エルボの切欠きを合わせて差込みます。

② ダクト用エルボを差込んだ後、軽く左右に回して、切欠き位置と合マークをずらし、エルボが抜けないようにしてください。
ダクト用エルボが浮き上がっている部分がお願い あれば、差込み直してください。

－５－

ダクト用エルボ
切欠き
首振り台
合マーク（黒線）

差込む

3. 排気リードダクトの着脱方法
排気リードダクト① 排気リードダクトを排気口に垂直に差込んでください。

②② 排気リードダクトを外すときは、排気リードダクトを①

垂直に持ち上げると抜けます。

お願い ①排気リードダクトの中にものを落としたり、棒などを入れないでください。内部部品を傷めたり、故障の原因になります。
②排気口を塞がないでください。機能を妨げ、故障の原因になります。

排気口
天板

4. 本体と電源の接続
お願い ①電気工事およびアース工事は、電気事業法および同法省令“電気設備に関する技術基準”に従い、一般社団法人日本電気協会制定の“内線規程”を参考にしてください。
②電気工事は、有資格者もしくは認定を受けた電気工事店でなければ施工できません。
③電源は、スポットエアコン専用の電源につないでください。
④電源電線および延長コードは、必ず指定の長さ・公称断面積のものを使用してください。
＊電気容量の不足や電線の容量不足は、本体トラブルの原因になります。

（１）電気配線（２）アース工事

電源は、専用回線（専用電源）をご使用ください。

静電防止および感電事故防止のため、必ずＤ種接地工事を行ってください。
工事を行うには、資格が必要です。

(３)漏電ブレーカー(４)使用電源電線

漏電ブレーカーは、１５Ａ．３０ｍＡ．
０.１ｓｅｃ以下のものを使用してください。

電線の長さ
７ｍ以内
１２ｍ以内
２０ｍ以内
アース線

公称断面積
１００Ｖ機種２００Ｖ機種２２.０ｍｍ
３.５ｍｍ２
１.２５ｍｍ２
２
５.５ｍｍ
２.０ｍｍ２以上（５）本体と電源の接続●電源１００Ｖ機種の場合（ＳＳ-２５ＤＬ-１，ＳＳ-２５ＥＬ-１，ＳＳ-２５ＥＬＷ-１）① 漏電ブレーカーを設置し、サービス
カバー横のアース端子にアース線を取付けてください。

サービスカバー
コードクランプ
アース端子② 電源プラグを電源に差込みます。

電源コード
電源プラグ

－６－

●電源３相２００Ｖ機種の場合（ＳＳ-２５ＤＬ-３，ＳＳ-２５ＥＬ-３）① サービスカバー固定ネジを外し、カバーを取外し※ヒュ ーズ 交 換の詳細については９ページをご参照ください。

てください。

② サービスカバー裏の配線図に従って接続してください。
1) 結線の前に、サービスカバーの外側から、電源コ

ヒューズ

端子台
アース端子

ードをグロメットに通してください。
電源コード2) 端子台に、電源コードを接続してください。
3) 接触不良防止のため、電源コードの先端にメガネ
グロメット
端子などを使用してください。

③ アースは必ずアース端子（ネジ）より取ってください。

④ サービスカバーを元の位置に取付けてください。
⑤ 接続不良防止するため、コードは必ずカバー横のサービスカバー
（裏面に配線図を貼付）

クランプ

クランプで固定してください。

お願い 使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜くか、元電源（ブレーカー）を切ってください。

5. 試運転運転スイッチを操作し、各機能が異常なく作動するかご確認ください。

① スイッチの操作方法は、次項「ご使用方法」の各項目をご参照ください。
② 異常がある（作動しない）場合は、１２ページ「こんなときは」の各項目をご参照ください。

お願い 「冷風」運転から「送風」運転に切替えまたは「停止」して、再び「冷風」運転にするときは、３分以上お待ちください。
＊３分以内での切替えを頻繁に行うと、配管の割れによるガス漏れまたはコンプレッサーや保護装置が故障する恐れがあります。

５ ご使用方法
1. 運転スイッチ「送風」…ハネが回り、送風します。（冷風運転ではありません）※コンプレッサーは作動していません。
「冷風」…コンプレッサーが作動し、冷風運転を行います。
「冷風首振り」…冷風ダクトが左右に首振りします。
運転スイッチ「送風」「冷風」「冷風首振り」を切替えます。
※SS-25EL(ELW)-1/-3 には「冷風首振り」はありません。

お願い ①首振り運転時、冷風ダクトに障害物が当たらないようにご注意ください。
②標準装備の冷風ダクト以外を使用される時、首振り装置を作動させないでください。
＊延長冷風ダクトを装着して首振りすると、無理な力がかかり故障の原因になります。
－７－

2. 風向き調節（１）首振り位置

約３００度以内

最小曲げ半径Ｒ２３５

冷風ダクトは水平方向に約３００度の範囲で回転し、上下方向にダクト最小曲げ半径Ｒ２３５の可動範囲内で自在に曲げることができます。
冷風ダクトが柔らかく垂れ下がる場合は次項の方法
で腰を強くしてください。

（２）冷風ダクトの柔軟性伸ばす① 冷風ダクトの両端を左右に引っ張り、伸ばす。
② 両端のダクトキャップをひねる。
片側を固定し、手前に１～２周ひねると冷風ダク
トの腰が強くなります。

片側は固定

手前に 1～2 周ひねる

お願い ①冷風ダクトを曲げるときは、エルボ部分に手を添えて、ていねいに曲げてください。
＊無理をすると部分破損の原因になります。
②冷風ダクトの中にものを落としたり、棒などを入れないでください。
＊内部部品を傷めたり、故障の原因になります。
③排気リードダクト方向には首振りできません。
風圧で④冷風ダクトの曲げ方向などにより、風圧で冷風ダクトが自然に動く
自然に動くことがあります。

3. ドレンタンク（１）ドレン水（除湿した水）はドレンタンクに溜まります。
本機は、熱交換器上部の蒸発側で除湿したときに発生するドレン
水を、下部凝縮側で一部蒸発しています。
使用環境によってはドレン水がほとんど蒸発し、ドレンタンクには少量のドレン水しか溜まらない場合がありますが、故障ではありません。

ドレンタンク
満水ライン

お願い ①ドレン水量は、外気温、湿度や熱交換器の汚れなどで大きく変わります。
特に梅雨時期など湿度の高い時期は、ドレン量が増えますので、ご注意ください。
②ドレン量は、ドレンタンクで確認してください。
③ドレン水は、満水になると床に漏れ出します。ドレンタンク内の水量に充分ご注意の上、満水ラインに達する前に早めにドレン水を捨ててください。
④本機を移動するときは、ドレン水を捨ててから移動してください。タンクにドレン水が入っていると本体内に漏れ出る恐れがあります。

－８－

（２）ドレン水をホースで排水するとき
ドレン口（外径φ１６）

ドレン口にホースを差込むと、直接排水することができます。
ホースは、内径φ１６ｍｍのものをご用意ください。

① ドレンタンクを取出し、天井左部分にドレン口がありますので、ホースを差込み、バンドで固定してください。

② ①で接続したホースを排水溝などに入れてください。

６ 保護装置（１）コンプレッサー用オーバーロードリレー① 電圧の低下などによる過電流や、モータの異常過熱からコンプレッサーを保護します。
② オーバーロードリレーは自動復帰型です。
頻繁にオーバーロードリレーが作動する（コンプレッサーが停止する）場合は、原因を取除いてください。故障の原因になります。
１２ページ「こんなときは」の“運転・停止を繰り返す”をご参照ください。

（２）ヒューズ
ヒューズは、サービスカバー内部にあります。
ヒューズは、 ガラス管ヒューズ 長さ３０ｍｍ ７Ａ（２５０Ｖ）

を使用しています。

ヒューズホルダー
１００Ｖ機種

３相２００Ｖ機種
ヒューズホルダー内部
ヒューズ

有資格者もしく
お願い ヒューズ交換は、は、認定を受けた電気工事店へご依頼ください。

（３）逆相防止リレー（ＳＳ-２５ＤＬ-３，ＳＳ-２５ＥＬ-３のみ）① 誤配線によるコンプレッサートラブルを防止します。
② 新規配線や電源の位置を変えたときに誤配線があると、逆相防止リレーにより、スイッチを入れても本機が作動しない構造になっています。

③ スイッチを入れても本機が作動しないときは、端子台に接続している電源コード３本のうちの２本を入れ替えて配線し直してみてください。
－９－７ お手入れと保管
1. フィルターのお掃除フィルター① フィルターを上に引き上げてから下側を手前に引き抜いて外してください。

①② フィルターのホコリを電気掃除機などで吸取ってください。
③ 汚れがひどいときは、水洗いをしてください。

②④ フィルターは、完全に乾かしてから取付けてください。

お願い シーズン中は２週間に１回以上フィルターの掃除をしてください。
・フィルターにほこりがたまると冷房能力が低下します。
・特にほこりの多い場所でご使用の場合は、頻繁にフィルターを掃除してください。

2. 外装のお手入れ
お願い ①シンナー・ベンジン・薬品・みがき
粉などをご使用になると、塗装面をダクトや外装の汚れは、乾いた布で拭くか、薄めた中性洗剤をつけた布で拭いてください。

傷めたり、故障の原因になりますのでご使用は控えてください。
②高圧洗浄機で洗浄しないでください。
故障の原因になります。

3. シーズンの始めと終わりのお手入れ（１）シーズン始め① シーズン始めには、必ずフィルターのお掃除をしてください。
＊フィルターにほこりなどが付着していると冷房能力が低下します。

② 熱交換器が汚れていると、冷房能力が下がったり故障の原因になります。

（２）シーズン終わり① フィルターの掃除、本体外装のお手入れをしてください。
② ドレンタンク内の水を捨てて、中を乾燥させてください。
③ １時間程、送風運転を行い、本体内部を乾燥させてください。
＊カビなどの発生を防止するためです。

④ ホコリがたまらないように適当なカバーをかけてください。
⑤ 部品をなくさないように、保管してください。
※熱交換器、シロッコファンなどの内部清掃は、販売店またはスイデン・サービスショップ、スイデンお客様
相談室にご相談ください。（清掃・点検は有料です）

お願い 本機を横倒しで保管しないでください。
＊再始動のとき、コンプレッサーなどの故障の原因になります。
－１０－

８ 安全のための点検のお願い
安全にご使用いただくために、下記の点検項目に従って、定期的に保守点検をしてください。
点検で不具合が見つかったときは、速やかに処置を施してください。

点検項目

処

置

電源コードは、傷んだり変形していませんか？
電源コードの交換が必要です。
電源プラグは、変形やガタがありませんか？
電源プラグは、コンセントに正しく差込まれていますか？

正しく差込んでください。

ダクトは変形したり、破れていませんか？

ダクトを交換してください。

フィルターに、ホコリやゴミが詰まっていませんか？

フィルターを掃除してください。

フィルターは、正しくセットしていますか？

正しくセットしてください。

フィルターは、破れていませんか？

フィルターを交換してください。

フィルターや冷風ダクトをふさいでいませんか？

障害物を取除いてください。

熱交換器のフィンが変形していたり、ホコリや油汚れが付着していませんか？

販売店または、スイデンお客様相談室に点検・修理をご依頼ください。

ドレンタンクは、正しくセットしていますか？

正しくセットしてください。

ドレンタンクは、破損していませんか？

ドレンタンクを交換してください。

キャスターは、磨耗していませんか？
キャスターの交換が必要です。
キャスターのストッパーは、正常に働きますか？
各スイッチは、正しく機能しますか？

１２ページ「こんなときは」を参考に調べていただき、直らない場合は、販売店または、スイデンお客様相談
室に点検・修理をご依頼ください。

異音・異臭はありませんか？

販売店または、スイデンお客様相談室に点検・修理をご依頼ください。

ＭＥＭＯ

－１１－

９ こんなときは（故障かな？と思ったら）
症

状

運転しない

ご 確 認
原
因

く

だ

電源が供給されていますか？（停電など）

電源プラグをコンセントに差込んでいますか？

電源プラグをコンセントに差込んでください。

電源コードが断線していませんか？

断線を直してください。

電源用ヒューズが切れていたり、ブレーカーが落ちていませんか？

電気の専門家がおられない場合は、販売店にご相談ください。

逆相防止リレーが作動していませんか？
（ＳＳ-２５ＤＬ-３，ＳＳ-２５ＥＬ-３のみ）

電源の３本線のうち２本を入替えて結線し直してください。

ブレーカーの容量は充分にありますか？

ブレーカーは本機専用とし、分岐回路も本機専用にしてください。
スポットエアコンを「停止」して、再び運転を開始する場合は、３分間以上の時間をおいてから「冷風」運転してください。

電源電圧が低くなっていませんか？
運転・停止を繰り返す
電源コードの容量不足ではありませ ん（オーバーロードリレー作動） か？

首振りしない(SS-25DL-1/-3 のみ)

機外へ水が漏れる

冷風ダクトが結露している置

通電されるまで運転スイッチを「停止」の位置にして待ってください。
「冷風」の位置のまま通電すると、ヒューズが切れたりブレーカーが落ちることがあります。

電源電圧が低くなっていませんか？

冷えがにぶいい処

ヒューズまたはブレーカーが切れる ３分間停止を守りましたか？

冷えない

さ

電力会社にご相談ください。
電力会社にご相談ください。
適正な電源コードに交換してください。
（６ページ「使用電源電線」の項参照）

運転スイッチが「送風」になっていませんか？

「冷風」にしてください。

フィルターや、冷風ダクトがふさがれていませんか？

障害物を取除いてください。

フィルターがホコリやゴミで目詰まりしていませんか？

フィルターを掃除してください。

オーバーロードリレーが作動していませんか？

自動復帰型です。
運転スイッチを「停止」に戻して、原因を取除いてください。再運転は、停止してから３分以上時間をおいてください。

周囲温度が高すぎませんか？
（４５℃を超える温度）

風通しを良くするなど、連続運転可能範囲
内でご使用ください。
連続運転可能範囲は、２５℃～４５℃です。

運転スイッチを「冷風 首振り」以外にしていませんか？

「冷風 首振り」にしてください。

ドレン管が詰まっていませんか？

ドレン管を掃除してください。

ドレンタンクが満水になっていませんか？

ドレンタンク内の水を捨ててください。

ドレンタンクを正しくセットしていますか？

正しくセットしてください。

ドレンタンクが破損していませんか？

補修するか、新品に交換してください。

周辺湿度が高くないですか？
湿度が高い場合は結露する可能性があります。

ダクトから水滴が落ちるほど結露する場合は別売「結露防止ダクト」をご検討ください。

■上記処置をしても直らない場合は、販売店またはスイデン・サービスショップ、スイデンお客様相談室へ
ご相談ください。
－１２－

別売品のご紹介＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊●延長排気ダクト（別売）止めバンドφ１８５が必要です。

別売の延長排気ダクト（口径φ１７５ｍｍ×長さ４ｍ）を排気口に接続すると、室外に排熱空気を排出できます。
標準付属品の排気リードダクトに、延長排気ダクトを接続してご使用ください。

排熱空気

延長排気ダクト
室内※排気リードダクトを使用せず、延長排気ダクトのみでも直接排気口に接続できます。（樹脂側を垂直に差込んでください）

室外

排気リードダクト
スポットエアコン●延長冷風ダクト
延長冷風ダクト（内径φ１２５ｍｍ×長さ５ｍ）は作業場所の近くに本機を設置できないときなどにご利用ください。
（別売）止めバンドφ１３０

冷風ダクト

延長冷風ダクト
シールする

延長冷風ダクト付属
ダクトキャップ●結露防止ダクト
ダクトから水滴が落ちるほど結露する場合は、対策として「結露防止ダクト」をご用意しています。
冷風ダクトと交換するだけの簡単装着です。

●防じんフィルター
頻繁に熱交換器が目詰まりを起こして冷風運転ができなくなる場合は、標準付属品のフィルターを別売の「防じんフィルター」に差替えてご使用されることをお勧めします。
※綿、繊維、ガラス繊維などの粉じんが多い場所でご使用の場合などに。
※防じんフィルターが目詰まりすると、正常な冷風運転ができなくなります。防じんフィルターは、本機から外してこまめに洗浄してください。

●オイルミストフィルター
オイルミストが多い場所でご使用の場合は、標準付属品のフィルターを「オイルミストフィルター」に差替えてご使用されることをお勧めします。
「オイルミストフィルター」を装着することにより、熱交換器の油汚れによる冷房能力の低下やドレン水の飛散を防止できます。
※オイルミストフィルターが目詰まりすると、正常な冷風運転ができなくなりますので交換してください。

－１３－

10 アフターサービスと保証について




注

意

当社製品の補修・修理には、当社純正部品を使用する。
＊当社純正部品以外を補修部品として使用すると、特性が合わず、故障や事故の原因になります。
＊当社純正部品以外を使用した場合のクレームおよび修理のご依頼などは、お受けできないばかりでなく、すべての保証の対象から外れる場合があります。
＊他メーカー製品に当社部品を使用した場合も同様とします。

フロン排出抑制法

第１種特定製品

1) フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
2) この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。
3) フロン類の種類、冷媒番号、地球温暖化係数および数量
機種

種類

冷媒番号

地球温暖化係数

数量

ＳＳ-２５ＥＬ-１

０.３３ ｋｇ

ＳＳ-２５ＤＬ-１

０.３６ ｋｇ

ＳＳ-２５ＥＬＷ-１

ＨＦＣ

Ｒ３２

６７５

０.３３ ｋｇ

ＳＳ-２５ＥＬ-３

０.３６ ｋｇ

ＳＳ-２５ＤＬ-３

０.３７ ｋｇ●修理について補修用パーツの発注および修理などのお問い合わせは、品番、製造番号、ご購入日をご確認のうえ、お買い上げの販売店、または当社お客様相談室にお申し付けください。なお、スイデン製品は、家電製品に準じた保有期間を独自設定しています。標準部品としての補修用パーツの保有期間は、製造打ち切り後９年です。

●保証についてこの製品の保証期間は納入日より１年間とし、次の場合に限り無償修理の対象となります。
無償
保証

取扱説明書に沿った保守点検を実施したにもかかわらず、保証期間内に当社の設計・組立の不備により、故障または破損が発生した場合。（日本国内でご使用の場合に限ります。）
ただし、故障または破損に起因する種々の出費およびその他の損害に関する保証はいたしかねます。
また、無償修理時、故障原因に関係なく消耗し、交換が必要だと判断した部品については、有償とさせていただきます。

安全に関するご注意●本製品を、食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途については、確認のうえ使用してください。
品質低下などの原因になることがあります。
●本体には、据え付けおよび電気工事などが必要な場合があります。お買い上げ販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や火災・事故の原因になることがあります。

－１４－

★長年ご使用のスポットエアコンの点検を！
このような症状はありませんか？
● スイッチを入れても時々運転しない

お願い
異常があれば▲ことがある。
●運転中に異常な音や振動がある。
●本体が変形していたり、異常に熱い。
●焦げ臭い“におい”がする。
●その他の異常がある。

ご使用を即、中止!!

このような症状のときは、故障や事故防止のためスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

アフターサービスのお申し込みについて
アフターサービス・修理のお申し込みは、お買い上げの販売店または、お客様相談室へお申し込みください。
●お買い上げ販売店のメモ欄
店お買い上げ年月日

名

年

月

日

ＴＥＬ

所在地

ＦＡＸ

スイデン商品についてのお問い合わせは、お買い上げの販売店または、お客様相談室へどうぞ！

お客様相談室フリーダイヤル

０１２０-２８５-２４０

Ｅメールでのお問い合わせは ｉｎｆｏ＠ｓｕｉｄｅｎ.ｃｏｍ〒543-0062 大阪市天王寺区逢阪 2‐4‐24－１５－

ホームページ ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.ｓｕｉｄｅｎ.ｃｏｍ