浄水場における膜ろ過装置の実績紹介
Application

MembranetheofFiltration

Water‑Worksto(環)技術部第1技術室

西奉川

Yasuyuki行

Nishikawa

浄水膜ろ過装置は無人化運転による維持管理の容易さ,設備の省スペース化,クリプトスポリジウム対策として有効等の特長を有している｡
当社の膜ろ過装置(SP‑MEMCOR)はそれらの特長の他に,全量ろ過方式であり消費電力が低い,原水の濁度変動に強い,独特の逆庄空気洗浄方式と自動膜監視システムにより長期にわたり安定かつ安全に運転することができる等の多くの利点を有している｡
このたび群馬県内某浄水場に当社の膜ろ過装置が納入され,1998年5月より稼働を開始後1年間以上にわたって順調に運転を継続し,実装置において安定した運転ができることを確認できた｡
filtration,

Membranemethods
lnasandremoval
toaddition

theseadvantages
1. Dead‑end

described

2. Filtratequalitybackwash

3. Airpulse

for

operating

alS

our

pumpraw

operation

withwater,has(SP‑MEMCOR)

systemeasy

comparedin

Cryptosporidium

as

the

andconventionalsignificant

energyindependent

andlongofautomatic

priod.
in Mayforsuccessfully

膜ofsavesdeliveredsystemmeasuresuch

facilities

purification

features,features

effective

below.

operation

operationThe

general,forspacecompact

maintenance,

has

inろ

more

changlng

qualitymembranemonitorlng

1998
than

過to
aln

the

facility

purification

raw

guarantee
inwater.

Safe

andsteadyhas

beenGunmayear.

membrane

filtration

全量ろ過方式

dead‑end

クリプトスポリジウム

Cryptosporidium

operation

ま えがき
浄水膜ろ過施設は無人運転による維持管理の容易さ,設備の省スペース化等の有用性の他,クリプトスポリジウム対策としても有効であることから,従来の凝集沈殿ろ過法に替わる浄水処理システムとして急速に普及し始めている｡
このたび群馬県内某浄水場に当社の膜ろ過装置(SP‑MEMCOR)が採用され,1998年5月より実運転を開始した｡膜ろ過装置(SP‑MEMCOR)を
写真1に示す｡その後1年間以上にわたって順調に運転している｡よってその設備概要および運転状況等について報告する｡
78

写真1膜ろ過装置
Photo.1

神鋼パンテツク技報

Membraneunit(SP‑MEMCOR)Vol.

43 No.

1(1999/9)

I..Ja)く勺a｢⊃a)ぐq
8i+nノ亡ん(勺トrqL=)

侵)

⑰･qJ
bJ:
Et3
⊂コ

真実〜AI‑1#

滋N′U
亡#ゝ‑q)

qJ∈Cqrd

弱至芸表音芸∈>q.)亡【勺･B臣管笥jsF;

乙Qの苫蔓回責.?,'g旨･E邑

Ll

蓋葛篭ト㊨㊨㊨くU‑トJ≡q)L∈.上̲(aゝ+a→,L署占喜LA)

卜E:

【勺a≠
:勺

;当回｢▼￣bD

帖E;

Vol.

43

No.

1(1999/9)

神鋼パンテツク技報79

12 500l

Dra irlage

=>

Ir

Raw+
LI@I‑￣￣￣‑‑￣￣￣￣‑‑‑‑‑
令water､÷',ll[Clearwaterbasin]rPrefilt er;≡IlIlT■■IiIMembraneT国母EjmpreEj固毒⊂⊃unit

こ:⊃cつま!

LEつl
IRawwater【tank‡llE

Airreceiver:ll

E+l

I

1tI
IIl

I

Pl

I

I

第2図
Fig.

平面配置図
2

Layout1.設備概要源1)水表流水2)音争水量100m3/日
3)膜仕様

圧力開閉器式(オイルフリー)仕様

75ゼ/minX850

数

量

2台(内1台予備)

有機系精密ろ過膜(Mfl)

膜材質

ポリプロピレン型式

鋼板製円筒形

膜孔径0.2 /J容量0.5 m3膜形状

外圧式中空糸数量

1槽

膜面積15m2/モジュール

ろ過方式

全量ろ過方式

洗浄方式

逆庄空気洗浄方式(9空気槽

当社の膜ろ過装置(SP‑MEMCOR)は維持管理

第2図に平面配置図を示の容易さ,設備の省スペース化,クリプトスポリジている特長の他に次の大きな特長がある｡①全量ろ過方式を採用しているため,クロスフロープレフィルター方式(原水循環方式)に比べて消費電力が少な型

く,維持管理費用が安い｡

式

ウェッジワイヤー式(目開き:0.2mm)仕様

5m3/HrXO.1kW

数

量

2台(内1台予備)②

膜の形状が外圧式中空糸であるので,原水の濁度変動に対して強い｡③

膜の特性(延伸性)を生かし,物理洗浄に逆庄膜ろ過原水槽空気洗浄を採用しているので洗浄回復性に優れ型式

長期にわたって安定した運転が行える｡

容量1.Om3

数量

ポリエチレン製円筒形(彰 膜の破損に対する検知システムとして,膜ろ過水の濁度常時監視とメンプレンテスト(膜1槽(彰 膜ろ過装置系列

数の透過側に空気にて一定の圧力をかけ,単位時2系列/ユニット

総膜面積120m2
結膜モジュール数
実流束
空気圧縮機

間当たりの圧力の低下量によって膜の破損を検(60m2/1系列)知するシステム)の二重の安全対策を施してい8本(4本/1系列)る｡

0.83mソm2/日(浄水量100m3/日に対して)

ββkW

2.装置の年寺長す｡④kPaXO.75

ウム対策として有効等の膜ろ過装置が一般的に有し第1図にフローシート,②式

膜種類4)構成機器①型

3.運転状況
8月末に1998年5月22日より実運転を開始した｡

は記録的な豪雨にも見舞われたが膜差庄の異常上昇
神鋼パンテツク技報

vol.

43

No.

1(1999/9)

￣

(ちaJ

呈一ー･‑I‑‑

C.C

UU【:C)q)

80

S｢⊃q)

コ

盟

60

qノnU

亡
【て540..⊂)≡q)岳

20【勺〔･一>o25

75

100

125

150

175

225250275

300

325

350

375

400

C.C : Chemical cleaning

膜差庄

Fig.

Transmembrane3pressuredifferenceも見られず順調に稼働した｡運転開始後約9ケ月で膜差庄が薬品洗浄の基準値である100kPaに達したので2月23日‑3月3日にかけて膜の薬品洗浄を実施した｡

3月4日より運転再開し,現在まで大きな問題もなく,順調に運転している｡
設定流動2.5m3/Hr

②

逆洗間隔

45min(1系列,(1系列,2系列とも)
2系列とも)

運転状況

び

実運転開始後1年以上経過した｡この間大きな問題もなくほぼ順調に稼働している｡
当社の膜ろ過装置(SP‑MEMCOR)は実装置に今後クリプトスポリジウム対策や従来の凝集沈殿ろ過に替わる設備として,膜ろ過装置はますます普及するものと考えている｡

膜差庄(参 水すきることが実証できた｡

①3.2

む

おいても浄水処理設備として安定かつ安全に運転で3.1設定値①200[Day]

第3図)

50

第3図参照
温2.4‑18.0[参考文献]℃1)松井日出夫ほか:神鋼パンテツク技報,

Vol.41

No.1(1997) p.48.

)

連絡先
西川

泰行

環境装置事業部
技術部
第1技術室

TE
FAX
E‑mailVol.

43

L

03‑3459‑5949
03‑3437‑3256

y･nishikawa@pantec.

No.

1(1999/9)

co.jp

神鋼パンテツク技報81