PCロガーの実績紹介
App‖cation

PC‑Loggerof(環)設計部電気計装課

橋啓岡司

KB9eiji旨ashi;ka也
TetsuyaMatonoPCロガーは,汎用ハードウェアを使用した水処理施設監視システムである｡下水道施設,水道施設,浸出水処理施設,工場廃水処理施設などを対象として,単独システム,一般回線および専用回路を使用した遠方監視システム,ネットワークを利用した大規模施設対応システムなど多くの実績がある｡
本稿では,PCロガーの概要と納入事例を紹介する｡"PCLoggeristreating

city

water,

been

appliedinsystemuslng

utilizing

computerPCamonitoring

uslng

1andfillleachate

sewage,system,forms

diversified

telephonepubliccircuitThis

networks.

assuch

paper

or

a

plant

wastewater.

stand‑alone

system,anda

exclusive

introduceslines,
theforcomputer,general‑purpose

remotelarge

aandoutline

Theandfacilities
has

systemmonitoring
scale

systemapplications

oftheLogger.

コン

ピュ

監視シスーテタ

Computerム

Monitoring

system

本稿では,ま えがき
OA分野でのオープン化,ダウンサイジング化,る｡

ネットワーク化などの流れは,監視装置の分野にも

1.

PCロガーの最近の納入事例を紹介すPCロガーの概要定着したと言える｡工業用コンピュータが汎用品と水処理施設監視装置PCロガーは,これまでに農して供給され,制御系ハードのオープン化が進み,業集落排水処理施設,コミニティプラント,公共下各種のシステム開発ツールが整備された現在,監視水道施設,水道施設,浸出水処理施設,工場廃水処装置が専門メーカだけのものではなくなっている｡

理施設などの監視装置として実績を重ねてきている｡

装置メーカである当社でも,水処理施設監視装置
PCロガーのWindows3.1版発売以来,NT3.51版を経て現在のNT4.0版へと発展させてきた｡
vol.

42

Windows

基本構成は,2(1999/3)(プログラマブルロジックコントローラ)などの制御機器と工業用コンピュータおよび周辺機器を組み合わせたものである｡
OSにはWindows

No.

PLC

神鋼パンテツク技報

NTを使用し,次のような機119

2)ネットワークオプション

能を持つ｡

ネットワークを利用して複数のCPUに機能分

1)グラフィック表示

散をさせて,大規模システムに対応可能

フローシート表示,単線結線図,地図画面表示等
2)計器表示3 )警報通報機能

電話通報,ポケベル通報等が可能

計測値の計器イメージでの表示4 )機器管理台帳データベース

3)ヒストリカルトレンド

主要機器の仕様をデータベース化し,フローシーグラフ,データシートの表示

ト上の機署の仕様,警報発生時の該当機器の仕様

4)警報監視を表示することが可能であり,故障履歴の自動追一覧表示,履歴表示,外部接点出力(警報通知用)

記,メンテナンス履歴の手入力,印刷等が可能

5)運転時間監視

5)リモートアクセス機能

主要機器の運転時間計測と設定時間到達の通知

自宅のパソコンから電話回線を介して中央監視

6)帳票作成装置の画面を見ることが可能

日報,月報,年報の自動作成機能2.

前述以外に代表的なオプション機能として次の機

PCロガーの特長能がある｡

pcロガーの特長を次に述べる｡

1)上位･下位通信機能

1)フレキシブルなソフトウェア構成のため,ユーザーニーズに柔軟に対応可能で,特殊な要求に対上位コンピュータ1台で複数カ所の遠隔地監視しても,基本部分の改造なしに新規ソフトの追加装置と同じ内容を,電話回線を介して監視可能のみで対応が可能である｡''ⅣⅠ selVage

treatment

Plant

PC for hurnarl machine

EコPC for communication
withhlterface

PLC

Eニコ

Printer

for events

【==]

PLC

PrinterE=]

for reports

PC for communication
with other facilities

Modem
Terminaladapter

Integrated service digital rletWOrks
Public telephone

circuit''Ⅰ''sewagetreatment

plan【Modem⊂]
E=コPC for commtlnication
with PLC

第1図
Fig.

120

PLC

システム構成図1SystemConstruction

神鋼パンテツク技報

Vol.

42 No.

2(1999/3

2)機器管理台帳データベース,リモートアクセス,れぞれがネットワークによって接続されている｡

電話音声通報機能などの機能アップ用オプション

M浄化センタはINSネット64を使用可能であるが豊富である｡

が,3)デファクトスタンダードのハードウェア,OSを採用しているので,OA系との親和性が良く,保守,リプレースが容易である｡

4)ネットワーク,電話回線(専用回線,一般回線,INSネット64), CATV網などが利用可能で,最適な通信方法を選択できる｡

めM浄化センタではTAのアナログポートにモデムを接続し,によりCPUの二重化にも対応している｡

Ⅰ浄化センタではアナログ回線用モデムを使用している｡
Ⅰ浄化センタで警報が発生すると,M浄化センタでは夜間に回線を接続して1日分のデータを転送して帳票作成,トレンドデー
タの蓄積を行う｡

6)自己診断機能,電源監視機能を持ち,信頼性を向上させている｡

Ⅰ浄化センタから回線を接続してM浄イヒセンタのCPUへ通報する｡また,

5)標準でハードディスクを二重化しており,必要を接続して,M浄化センタのオペレ一夕が回線Ⅰ浄イヒセンタをリアルタイム監視することも可能である｡
なお,

3.下水道施設への適用例
3.

Ⅰ浄化センタでは一般回線しか使用できないた

M浄化センタではさらに2カ所の浄化セン1システム概要

タを監視する予定であり,中継ポンプ場の監視を追本システムは,特定環境保全公共下水道施設へ適加することも容易に可能である｡

用した例である｡

M浄化センタ内の監視装置は,同浄化センタ内施設の監視とⅠ浄化センタの遠隔監視を行っている｡

機

2

能

本監視システムは次の機能を持つ｡

1)地図画面表示

Ⅰ浄化センタの監視装置は,一方,タ内施設のみを監視し,

3.

Ⅰ浄化セン

M浄化センタとの通信機置を明示しており,警報発生時には対象処理場が点滅する｡

能を持つ｡つまり,本システムは通常の場内監視と他処理場の遠方監視を組み合わせたシステムである｡

システム構成図を第1図に示す｡

行政区全体の地図,処理区の地図で,処理場位M浄化センタに2)フローシート表示
全体フロー(第2図)と詳細フローがあり,過常の状態監視以外に詳細フローでは,対象機器をはマンマシンインターフェイス用,他浄化センタ通クリックすると機器台帳データベースから機器情信用,場内データ通信用の3台のCPUがあり,そ報を読み出して表示することができる｡

第2図
Fig.

vol. 42No.

2 (1999/3)

神鋼パンテツク技報

フローシート画面
2Flow

sheet

display

121

第3国
Fig.

単線結線図画面
3

第4図
Fig.

Singleline diagram

display

計器画面
4

Instrument

display5)ヒスト)カルトレンド表示

3)単線結線図表示(受変電設備)
受変電設備の単線結線図を表示し,故障発生状

計測値の履歴をトレンドグラフやデータシートで表示する｡

況などの状態を表示する(第3図)｡4)計器画面表示
計測値を計器イメージ(バーグラフと数億)で表示する(第4図)｡電圧,電施,電力等の受変

6)警報表示警報一覧,警報履歴を表示する｡警報発生時に電設備のデータは丸形メータイメージで表示され｢機器情報+ボタンをクリックすると横器台帳デーる｡また,積算億のカウンタが表示され,リセッタベースから該当機券の情報が読み出されて,塞トボタンも備えている｡

示できる｡

122

は,画面中央に通知用ダイアログが表示され,神鋼パンテツク技報

Vol.

42 No.

2(1999/3)

巨室撃≡萱≡≡≡∃1準甲準TaJ

地名

町聯

混沌名称

応拝覇≡ヲrl1998/07/37

13:15:28て監月 琴詣表ii
触寸慧声扇芳一‑￣∴‑131｢≡恥

潮間芹己宏訂

￣l町￣

P環……㌫

8t出8r,Jl̲i.1

声打E琶万=.I,

L,エ事名I事EF赫書,E=

哩軌/a声‑.

書ー,̲ーuー.ーー̲̲

F取血書

F=･,ーー,.̲

J阿:‑J蜘

;射手毒⊂i蛭仙6r%%｢.芸㌘L%): l仙耳くヰ書/d

M浄化センター

第5図

横音訓官報表示Fig.

5Equipment

information

display匡≡室室匡≡∃

Fi‑i中あ壷森ヰし14:45:57

1998/05/ll;F*r廟..

甲羅TLLm妄
声春宮｢｢7L:r#p｢頑弄フヲ￣￣̀
≡｢｢両頭森岳両頭￣￣三甲萱草rm:.
L嘩牢｢￣￣‑￣￣￣前:L.国r￣￣￣￣￣￣￣石丁･国｢̀一￣￣ー￣苛T

二甲r‑7.=

寧革｢二…申A.

:I:LPE3重∃.
pl二 A.:A.E:喜喜…≡ヨ:￣p監喜亘∃. 二.I】望喜ヨ'''
口琴盃豪商豆示ララ￣.
占馳裂∃巴l■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ｢有rm甲雫■声膏す｢‑￣￣￣｢面訂訂'l撃面｢￣丁￣¶;
国軍.r7j■LA/.[空ヨ...
･‑E空重ヨ̲/･ M:2･｢｢軒'｢￣￣盲:了面扇衰￣A
国rm

運転時間オーバー!
国

甲撃｢￣TT￣耳r

L:E≡重≡豆･LE空三≡].

荘重∃｢￣￣￣頑裏革｢‑‑I.二｢嘩￣‑二二て二国r￣￣｢両方.

/E璽∃.II:I,:p巳逗≡ヨL'̲:｢￣一石頭盃毒酒南面￣:
三国寧｢￣￣｢前:■国｢ー￣￣￣｢下面万:唇撃｢￣TTT二町

1:I,:…国｢￣￣￣￣1面万p揮看す｢丁打:I.p･･野｢T｢丁咋;.甲■｢￣￣￣￣￣￣￣￣￣訂.
L

L:.国∴

I:'p匹重≡:ヨpI

第6国Fig.

運転時間画面
6日ourmeterdisplay9)運転時間監視

7)帳票作成主要機器の運転時間をカウントし,設定した時日報,月報,年報があり,自動印字,手動印字,修正などが可能である｡ファイルはExcel形式

間に到達するとオペレ一夕に画面中央のダイアロなので,他のパソコンで利用可能である｡

グによって通知する｡第6図に通知ダイアログが8 )機器管理台帳データベース

表示された状態を示す｡

機器情報がデータベース化されており,警報履歴の自動追記,メンテナンス履歴の手動追記,個々の機器の履歴表示,全機器の警報発生回数集計などが可能である｡第5図にフローシート上の機器をクリックして表示させた機器情報を示す｡
Vol.

42 No.

2(1999/3)

3.

3

特長1)ネットワーク構成にすることで機能分散させて大規模システムに対応している｡
2 )機器管理台帳を本格的なデータベースとして持っており,各機器の履歴もデータベース化されてい神鋼パンテツク技報

123

対象カ所にWWWサーバを設置し,オペレ一夕古±るので,メンテナンスへの有効利用が可能である｡

クライアントに搭載されたブラウザによってサーノ■

3)一般回線およびINSネット64を使用しているため回線料金が安価である｡にアクセスして監視するという方法が一般的にな1可能性がある｡

4)デファクトスタンダードのハード,ソフトを使用しており,保守,リプレースが容易である｡

このような方式を採用すると,ソフトの保守性持上,エーザインターフェイスの統一,クライアンT

4.システム作りの課題OSの混在が可能,工期の短縮などのメリットが男

最近のシステム作りは,市販ソフトを利用するこ得できる｡とによって効率化を図ることが当たり前になっている｡したがって,PCロガーの今後の展開として,このようなスタOS,開発言語,ツール類などのイルの導入も検討しているところである｡

信頼性がシステム全体の信頼性を左右する｡

む

ところが,これらのソフトウェアに内在するバグびす

冒頭で述べたように監視装置は専門メーカのみろによってトラブルが発生する可能性があるため,辛前に回避のための十分なテストと回避策の実施が不らず,装置メーカからも供給されるようになった｡

可欠であり,最も神経を使う点である｡プラットフォー

当社は装置メーカとして,専門メーカ以上にユーi;

ムや開発ツールと呼ばれるようなベースとなるソフおよび装置に密着したポジションを持っている｡ぞトウェアには,今以上の信頼性の向上を望みたい｡

後とも,この優位点を活かしたシステムを供給して5.

いく所存である｡

PCロガーの今後インターネット/イントラネット技術の発展に伴荏) windows,商標です｡

い,監視装置の構成も変化する可能性がある｡監視Windows

NT,Excelは米国Microsoft社〃

連絡先
橋

岡啓

司

環境装置事業書β

的野哲也

環境装置事業部

設計部

設計部

電気計装課

電気計装課

担当課長

臥mail124TEL

078‑232‑8108

TEL

078‑232‑8108

FAX078‑232‑8068

FAX

078‑232‑8068

k.hashioka@pantec.

co.jp

E一皿ail t.matono@pantec.

神鋼パンテツク技報

co.jp

Vol.

42 No.

2(1999/a