● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 住設管材の友 2019 ▶ 2020

コラボ商品

小型圧送強制排水ポンプ
http://www.hashitatsu.co.jp〔積算価格：円〕

パイプ・継手2019年6月現在

小型圧送強制排水ポンプ

バルブ

即 排 君Ⅱ

水廻りを自由に設計しませんか？

トイレ・シンクなどに直接接続するポンプです

計器計測

排水器具に直接接続、圧送排水するので排水ピット不要、トイレ・シンクなど水廻りをどこでも設置できます。
実績豊富な鋳物製ポンプで静音・堅牢、タンクレス密閉構造なので汚臭防止・衛生面でも安心です。
配管関連

ドレンパン・高性能防振パッド・汚水専用チャッキなど付属品も豊富に取りそろえています。
勾配がとれない、排水先が遠いあるいはスペースが狭いところなど、これまで水廻りの設置をあきらめていたところに最適です。
● 堅牢な鋳鉄製で、振動・騒音が少ない静音型です

排水・鋳鉄● タンクレス密閉構造なので衛生面でも安心、メンテナンスも容易です● 汚水用は異物通過径の大きなセミボルテックスハネ車を採用、カッターなどでの破砕は不要です● 空圧スイッチと専用制御盤による信頼性の高い自動運転 故障信号の外部出力も可能です● １台で複数器具の排水も可能です（最大排水負荷 15 単位程度）

ポンプ・ろ過機● 定期メンテナンス契約もご利用ください

タンク・給水装置

流入すると即時排水終了すると自動停止
非接液式空圧スイッチで始動・停止

2019 年 4 月発売

浄化槽・トイレ

80A サイドトップ型
シリーズアップ！

タンクレス密閉構造なので衛生面も安心
汚水用は実績豊富な
セミボルテックスハネ車〈圧送式厨房専用排水ユニット〉

グリっと即排君Ⅱ
シンク

即排君Ⅱ

機械工具

１台で複数器具の排水も可能
豊富な特別附属品
汚物チャッキ・ボール弁ドレンパンなど

付録

296

グリストラップ（移動式）

定期メンテナス契約
もご利用ください（特許・商標登録済）

コンパクト
省スペース設計

専用チラシ・資料をご請求ください（特許・登録済）※本カタログに掲載の価格、規格、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※価格には消費税は含まれておりません。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 住設管材の友 2019 ▶ 2020

http://www.hashitatsu.co.jp

コラボ商品

小型圧送強制排水ポンプ〔積算価格：円〕

標準仕様（50Hz）
５０Hz
項

インライン型
H-NL5.4S

H-NP5.4S

H-NT5.75

H-NA5.4S

H-NB5.75

実揚程（押上げ高さ）

2 ～ 4m

2 ～ 4m

4 ～ 8m

6 ～ 10m

2 ～ 4m

4 ～ 8m

液質 ※１雑排水

雑排水・汚水 ※２雑排水

液温
屋内

屋外

強制圧送（実揚程のあるところ 水平配管には使用不可）

吸込（口径・高さ）

50A・55mm

50A・70mm

40A・43mm

50A・55mm

80A および 40A・180mm

吐出（口径・高さ）

50A・55mm

50A・70mm

40A・55mm

50A・70mm

50A・114mm（上向き）

ポンプ通気

配管部およびポンプ部（20A 空圧ホース用チーズ分岐部）※ 5

ポンプ部（40A）

ハネ車

セミボルテックス

セミボルテックス

セミオープン軸封

ダブルメカニカルシール

軸受

密封玉軸受

ケーシング

鋳鉄（FC200）

ハネ車

鋳鉄（FC200）

軸封部封入液流動パラフィン

型式

水中型

出力・Hz

0.4kW・50/60Hz

相・電圧

単相・100V

三相・200V

単相・100V

5 分間

10 分間

5 分間

10 分間

3.3A・650W

5.2A・460W

3.3A・650W

アルミ（ADC）

鋳鉄（FC200）運転定格時間 ※６
定格電流 ・ 最大消費電力

5.2A・470W

5.2A・470W

5.2A・470W

保護装置（内蔵）材料

三相・200V

焼損防止装置（オートカット）

フレーム

アルミ（ADC）

主軸

鋳鉄（FC200）
ステンレス（SUS420 または SUS403）

3 芯 1.25mm2 ｘ 2m

モータケーブル（ＶＣＴ 丸型）

4 芯 1.25mm2 ｘ 6m 3 芯 1.25mm2 ｘ 2m 4 芯 1.25mm2 ｘ 6m

41 dBA

41 dBA

41 dBA＊

42 dBA

＊

ポンプ重量

15 kg

15 kg

16.5 kg

22 kg

24 kg

34 kg

電源 ※７

単相・100V・50Hz

運転

自動始動
停止

空圧ホース下端が大気開放すると 10 秒間運転を継続後 停止

電源（黄）１

運転（赤）２

故障（橙）３

過熱（橙）４

空圧（橙）５

空圧スイッチ検知時点灯-（緑）６

CPU 動作（正常）時 点滅

電源投入時点灯
運転時点灯
過電流時点灯・ポンプ停止・ブザー発報

インチング時点滅

モータ過熱時（オートカット動作）点灯・ポンプ停止・ブザー発報 （30 分で自動リセット）

電源遮断
信号

一括（過電流・過熱）

過電流・過熱定格

無電圧ａ接点空圧スイッチ
電源ケーブル

ダイヤフラム式

一括（過電流・過熱）

過電流・過熱

附属しません1A

検知圧 65Pa

VCT 3 芯 1.25mm2 ｘ 2m

附属しませんVCT3 芯 1.25mm2 ｘ 2m

1 kg

10 kg

1kg

10kg

¥370,000¥360,000¥560,000

制御盤重量
製品定価（ポンプ＋専用制御盤）

DC24V¥180,000¥240,000

付録※本カタログに掲載の価格、規格、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※価格には消費税は含まれておりません。

機械工具※１ 雑排水用 ： シンクストレーナ（ゴミ取り）を通るもののみ、食品カス・髪の毛など、および油脂・薬品類は不可
汚水用 ： 大小便以外はトイレットペーパのみ 水に溶けないティッシュペーパ・ペーパタオル・生理ナプキンなど、および薬品類は不可
汚水・雑排水用とも ＰＨ５～９ 遊離残留塩素１０ｍｇ／Ｌ以下 塩素イオン濃度２００ｍｇ／Ｌ以下※２ Ｈ－ＮＬ型および H-NA 型・H-NB 型は汚水・雑排水兼用です。
※３ 周囲温度０～４０℃ 湿度８５％以下（結露なきこと） 腐食性・可燃性・爆発性ガスなきこと※４ 仕様範囲以下で使用する場合はエア噛みを起こすことがありますので、適切な管径にするとともに必要に応じ吐出し弁を絞ってご使用ください※５ ポンプ通気とは別に配管通気も必要です。設置図あるいは取扱説明書にもとづき確実に施工してください※６ 気温・水温・電圧・ポンプ負荷が同時に許容Ｍａｘ．の状態におけるオートカット動作までの時間を表示しています
許容値内の場合は運転を継続します。なお、モータが冷却すると（オートカット動作後１０～３０分間程度）再始動可能になります※７ 電圧変動± 10%、周波数変動± 1%、電圧・周波数同時変動：双方絶対値の和が 10% 以内 ただし、いずれの場合もモータ特性などは定格値に準じません
インバータ運転はできません また、手動運転・点検などは必ず電気技術者が行ってください※８ 同時・交互運転方式の場合、同時・交互運転盤との接続方法により、電磁弁動作を 1 台故障時あるいは 2 台とも故障時のいずれかに選択できます※９ 故障停止により動作した場合のみ出力します（停電時には出力しません）※10 点検時に、運転を維持したまま点検ポンプだけの電源を OFF する場合など

浄化槽・トイレ

出力

屋外用 鋼板製

手動運転ボタンを押し続けている間 運転（保護装置動作時は除く）

リセット
警報

屋内用 樹脂製

タンク・給水装置

制御盤

屋外用 鋼板製

満水になり 空圧ホース下端が密閉されると始動（インライン型は分岐チーズ部、サイドトップ型は流入ヘッダ下部）

手動
表 示
ランプ
・
保 護

三相・200V・50Hz 単相・100V・50Hz 三相・200V・50Hz

屋内用 樹脂製

ポンプ・ろ過機

ポンプ騒音値構造（壁掛型）

排水・鋳鉄モータ

0.75kW・50/60Hz 0.4kW・50/60Hz 0.75kW・50/60Hz

配管関連

材料

屋外

計器計測

構造

屋内

流し込み（吸上げ・押込み使用不可）、通気管設置吐出条件 ※４ノズル

汚水 ・ 雑排水 ※２

0 ～ 40℃

設置場所 ※３
吸込条件

ポンプ

サイドトップ型

H-NS5.4S

バルブ

適用

目

パイプ・継手2019年6月現在

297