福祉介護・スポーツ・病院・学校 様々な施設でCO2削減を太陽熱利用システム
業務用ソーラーシステムラインナップ

ゼ ロ エ ネ ル ギ ー を め ざ し て・・・

自 然 エネルギ ー 資 産
太 陽 熱 活 用のおす すめ活用していますか？ どなたでも利用できる
自然エネルギー資産「太陽熱エネルギー」

CO 2 排出ゼロのクリーンエネルギー（太陽熱）の活用で地球温暖化の抑制と真にここちいい給湯環境を実現
矢崎の新業務用ソーラーは環境にやさしく経済的YAZAKI は1974年 世界で初めて太陽熱利用冷暖房システム「ソーラーハウス太陽の家」
を完成させ約40年にわたり太陽熱エネルギー利用による給湯機器、並びに冷暖房機器の開発に● ＣＯ2 排出削減等の環境貢献度が高い

太陽熱
エネルギーを使用すれば● 給湯費等ランニングコストの削減● 設置費用が安く補助金の使用も可能● 災害時の備蓄水としても活用可能● 省スペースで高いエネルギー変換効率

太陽熱は太陽光に比べエネルギー交換効率が高くパネル（集熱ユニット）の設置面積も少なくてすみます。

太陽熱

太陽光

お湯への変換効率
およそ電力への変換効率
およそ

40%

0.1～0.15kW/㎡

10%

0.4～0.5kWthermal/㎡

1kW/㎡

1kW/㎡

利用メリットが大きい「太陽熱エネルギー」
消費エネルギーの約22～31%が給湯利用です。
施設の消費エネルギーの多くが給湯に使われ、省エネの大きな課題となっています。
その他
17%

空調
31%

給湯

28%

照明
厨房 14%
10%

病院

年間エネルギー消費量

33,794,000MJ/件・年

その他
10%

給湯

22%
厨房
10%

空調
33%

照明
25%

その他
20%

給湯

31%

その他
13%

空調
30%

給湯

29%

照明
19%

厨房
9%

空調
28%

照明
21%

介護老人福祉施設

フィットネスクラブ

ゴルフ場

年間エネルギー消費量

年間エネルギー消費量

年間エネルギー消費量

9,202,630MJ/件・年9,194,270MJ/件・年10,460,970MJ/件・年

取り組んでいます。

集熱配管集熱ユニット

01

蓄熱ユニット02

介護福祉施設、病院、スポーツ施 設、学校など、多様な施設で省エネとCO2 削減 を実現。
業務用太陽熱利用システムは、「給湯」
・「暖房＋給湯」
・「冷暖房＋給湯」の用途で、様々な施設温暖化防止・CO2の抑制・省エネルギー…。に設置できます。基本的なシステムは、集熱器、集熱循環ポンプ、蓄熱槽、補助熱源および制御

いま地球のために何をすべきでしょうか。

装置から構成されています。

地球規模での環境対策が急がれている今、私たち個人レベルから企業・公共団体まで地球を守るために果すべき役割は何か…。その答えが求められています。

その一つの方策が、ソーラーシステムにより太陽熱を給湯や冷暖房に利用することです。
毎日大量のお湯を使う施設では、その給湯を石油や電気で賄おうとすれば、必然的に少なからずCO2を排出することにつながります。
クリーンエネルギーによる給病 院

工 場

福祉施設
特超 高 集 熱パネル

スーパーブルーパネル
SC-V1020

お湯ジョーズGSJ-24A20A01

エコソーラーマルチ
GES-24A20E

高 集 熱パネル

あっちまる
SP5※家庭用連結03

長●本格設置のオーダーメイドシステム●建物の外観を尊重するシンプルデザイン●屋根にやさしい軽量設計●使い勝手に合わせた蓄熱槽別置きタイプ●矢崎独自の高性能選択吸収面処理、V溝透明断熱材、半強化白板ガラスで高い集熱性能を実現

湯や冷暖房は、今や環境保護に欠かすことのできない方策となっています。

用途●簡単設置のイージーオーダーシステム●建物と調和のとれたデザイン●太陽電池により集熱ポンプを運転し省エネ化を実現●蓄熱槽一体タイプによる省スペース設計●水道直結式

設

冷暖房
給 湯

施設規模

給湯量

設計度

設置場所

大規模
中規模

5㎥/日～15㎥/日

自由設計

傾斜屋根
陸屋根

規格設計

陸屋根

（パネル50～150枚の場合）●夏季及び冬季の負荷に合わせ最適給湯を実現●無理・無駄なく、蓄えた熱・量を給湯システムに供給●集熱パネルの4枚セット化によりシステム設計を簡素化●集熱パネルのユニットにより8㎡～80㎡の太陽熱給湯システムが構成可能●ユニット組合せ方式のため工事の短期・簡素化実現●ユニットの規格化で初期費用を大幅削減

施

給

湯福祉施設
介護施設
病院
学校
商業ビル
工場
温水プールなど

1㎥/日～10㎥/日

小規模
中規模

1㎥/日～
5㎥/日
（1～5ユニットの場合）

04

進化型太陽熱給湯システム

お湯ジョーズ湯ジョーズ
介護職員の負荷軽減と、ご入居者の満足、更には事業者のメリットに繋がる時代の求める給湯システムです。

【蓄熱運転】
蓄熱ユニット
混合弁

集熱ユニット

GSJ-24A20A01

貯湯タンク

冬は湯温低下（湯切れ）対策システム

給水

太陽熱の集熱時は「給湯システム」と「太陽熱集熱システム」を切り離し稼働させ、日中の集熱したエネルギーを翌日の「湯切れ解消」に使用。

特養・老健等、福祉施設での安定的な湯温給湯により、入浴サービス時のご入居者の満足はもとより、●必要な時間帯に補給水の低下分のみソーラーで昇温したお湯を供給※湯温低下（湯切れ）のタイミングにあわせて前日集熱したエネルギーで補給水を加温し給湯システムに供給（学習機能で雨の日も安心）

ボイラー【湯切れ解消運転】
蓄熱ユニット
混合弁

集熱ユニット

貯湯タンク

湯切れ(湯温低下)時の介護職員の労務負担を軽減する、介護現場のニーズにあったシステムです。

ボイラー

給水

【省エネ運転】

夏は省エネ対応の集熱システム

蓄熱ユニット
集熱ユニット

夏季などの比較的補給水温度が高い時期は「湯切れ」の可能性が低くな

混合弁

貯湯タンク

り、日中集熱したエネルギーを効率よく使用できます。
●環境改善＆エネルギー費削減

給水

ガス給湯器とソーラー給湯システムのランニングコスト削減イメージ

太陽熱利用システムは6,000加温された補給水を給湯システムに5,000● 介護人数（入浴サービス）の増加への対応が可能となり利用者拡大等、事業拡大に貢献します。

使用しますので エネルギー効率が高く、3,000● 再生可能エネルギーの利用により、環境改善に貢献します。

燃料費の削減効果が高まります。

● 冬季の湯温低下（湯切れ）を解消することにより、入浴介護職員様の負担を軽減し職場環境の改善に貢献します。

● 夏季「湯温低下（湯切れ）のない時期」には、ボイラーの稼働を抑え省エネルギーを実現し、経費削減に貢献します。

冬場の入浴サービスにご不便を感じておられる介護職員の方に朗報です。
● 太陽熱を蓄熱し、翌日朝の給湯負荷が多い時間に必要な量だけ使用します。

ボイラー

LCC比較（13A）
ソーラー給湯システム
ガス給湯器

4,000

2,000
1,000（千円）00 年 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6年 7年 8年 9年 10年

お 湯 ジョー ズ 導 入 例● 燃料費削減＋湯温（湯切れ）防止をはかり、入浴利用者増への対応可能です。
【 給湯負荷・温度イメージ 】

お湯ジョーズなら、２日分以
上 の 湯 温 低 下を解 消できる

１日目

熱量を確保するとともに給湯替え操作も不要、冬季に力を熱量

補 助と湯 温 低 下防止運転切ボイラ能力を超える給油負荷が発生
ボイラー定格能力発揮するシステムです。
注）雨天や曇天が長く続きますと補助できない場合があります。

05

２日目
不足分を太陽熱で補う

翌日に向けて蓄熱

給湯負荷
太陽熱
9:00

12:00

翌日に向けて蓄熱

給湯負荷
太陽熱
15:00

0:00

9:00

12:00

15:00

時間

某所 老人保健施設様06ユニットの規格化で初期費用を削減

ユニットの規格化で初期費用の大幅削減を実現。

日本初のユニット連携型で多様なニーズに対応。

これまで太陽熱を利用した業務用の給湯システムは、設置場所に合わせて本システムは、2㎡の集熱パネルを4枚並べた8㎡の集個別に設計・施工を行うため、集熱面積あたりの機器費および工事費が割熱ユニットと、容量200Lの蓄熱ユニットを1台ずつ組高となっていました。本システムは、太陽熱ユニットを規格化することや樹脂み合わせ、一つの太陽熱ユニットとして規格化。

製の配管を用いることで、システム設計費用の削減と、施工の簡素化・標準集熱パネルの設置可能面積やお客さまの給湯負荷量化が可能となりました。また、集熱パネルの高性能化により、よりコンパクトに合わせて、集熱パネルの傾斜角度を2種類（5°となシステムを組むことができるようになりました。さらに、蓄熱ユニットは、3 0°）用 意 の 上、1 0 ユ ニット（集 熱 面 積 8 0 ㎡、容 量家庭用の蓄熱タンクと同じサイズにして、タンクの搬入および設置を容易に2000L）まで、連携して接続することができるため、多しました。
これらにより、機器費・工事費含めた本システム設置時の初期費用様なニーズにきめ細かく対応できます。

※写真は1ユニット（集熱パネル×4枚）

省エネ、省CO2効果の「見える化」を実現。

を従来システムの約半分にしました。

最大10ユニット（80㎡）までの太陽熱の利用状況を、まとめて1台で表示で※初期費用は、当社従来製品比。基礎工事の仕様などによっても、価格は上下します。

きる「ecoモニ太くん」（オプション）により、省エネ・省CO2効果の『見える化』を実現しました。

再生可能エネルギーである太陽熱を優先的に活用！
本システムは、屋上などに設置した集熱パネルより得られた太陽熱エネルギーで、給水を蓄熱ユニットにて予熱し、さらに希望する給湯温度まで給湯設備が加熱します。再生可能エネルギーである太陽熱を優先的に利用し、天候や給湯負荷により熱が不足する時も、加熱装置（補助熱源機）がバックアップするため、湯切れの不安もなく、利便性・快適性と環境性を両立させた給湯システムです。

ecoモニ太くん（オプション販売）

風圧影響を受けにくい低設置角度タイプ。

太陽熱利用システム（標準納入範囲）

集熱器傾斜角度5°の仕様であれば、冬至の太陽高度でも集熱器に影がか蓄熱ユニットからない設置角度を実現、且つ、低傾斜角度により地上50mのビル上への集熱ユニット（4枚・8㎡）蓄熱ユニット設置も可能です。

エコソー ラ ー マ ル チ 導 入 例

集熱ユニット（4枚・8㎡）

蓄熱ユニット
集熱ユニット（4枚・8㎡）

某所 老人保健施設様

0708お湯ジョーズ給湯システム■外形寸法図（集熱部）蓄熱槽一体タイプ

800(アンカー位置) 300 800 (アンカー位置)

4452
300

800 (アンカー位置) 300

800 (アンカー位置)

アンカー穴径15×20(16箇所)

1156

蓄熱槽別置タイプ

スーパーブルーパネルは高い集熱性能でクリーンエネルギーをキャッチ。

「自然にやさしく、人にやさしい」技術。
給湯「あっちまる」は、その矢崎独自のノウハウから生まれた大湯量を必要とする施設に対応する給湯システムです。
集熱器■仕●矢崎独自の選択吸収面による高い集熱効率

V溝透明断熱材●対流による熱損失低減のためＶ溝透明断熱材を採用（㎡）※1 集熱面積は、集熱器1枚当たりの外枠まで含めた面積（2.01㎡）×枚数を表しています。
貯湯槽※熱媒は弊社指定品をご使用ください。熱媒は7年に一度交換してください。
熱交換器（ステンレスタンク）
熱媒の交換は弊社販売店にご依頼ください。

ESC-H1020
48.0430
1,920×4,440×1,160
238（248）
SS400（冷融亜鉛メッキ）
プロピレングリコール水溶液（°）●簡単設置のイージーオーダーシステム
（㎜）
（㎏）

集熱板

透過体透過体■外形寸法図（蓄熱ユニット部）◎GST-S20M（減圧弁なし・混合弁あり・エコモニタ付・親機）●水道直結式
GST-S20N（減圧弁なし・混合弁あり・エコモニタ付・子機）

493

集熱ポンプ

後板

給水タンク

1ユニット＝パネル10枚の場合

5台ユニットBP10 BP10 BP10 BP10 BP10ボイラー 給湯口(R3/4)
または貯湯槽BP100 BP10 BP10 BP10 BP10※システムの太陽集熱器枚数は自由です。
※システムはボイラーまたは貯湯槽入口までの範囲です。

美術館

学様（蓄熱ユニット部）

熱媒

6174(373)

25台ユニット

SP5※給湯ポンプは不要

排水口

115

給水口

175

SP5SP5給湯口

SP5245330

74(排水口)（機器上方から見た図）※寸法は底板基準※システムの組合せ台数は自由です。
※システムはボイラーまたは貯湯槽入口までの範囲です。

ＧＳＴ-Ｓ２０Ｐ
ＧＳＴ-Ｓ２０Ｒ
ＧＳＴ-Ｓ２０Ｎ
間接給水型、
ＰＬＣ子機
間接給水型、
ＰＬＣ親機、増設シスターン付
間接給水型、
ＰＬＣ子機、増設シスターン付
間接蓄熱・内部熱交換形、間接給水式・密閉形、補助熱源別置形
200L
水※２60℃（標準）
1766×493×617（㎜）
1766×613×617（㎜）
63㎏（271㎏）
68㎏（276㎏）
AC100V（50/60Hz）
119W
80W
R3/4(１ヶ所）
R3/4(１ヶ所）
φ15.88（１ヶ所）
20L/min
450kPa0.2～0.4MPa
ステンレス鋼板
DCブラシレス キャンド方式
ステンレス鋼管
発泡ポリスチレン
塗装溶融亜鉛メッキ鋼板
制御基板、
モニタ基板、
ＰＬＣ子機制御基板、モニタ基板、ＰＬＣ親機制御基板、モニタ基板、ＰＬＣ親機制御基板、
モニタ基板
低温センサ、
給水温度センサ
低温センサ、
給水温度センサ
低温センサ、
給水温度センサ低温センサ、
給水温度センサ
温水温度センサ、
缶体温度センサ
温水温度センサ、
缶体温度センサ
温水温度センサ、
缶体温度センサ
温水温度センサ、
缶体温度センサ
流量カウンタ
流量カウンタ、給湯温度センサ
流量カウンタ、給湯温度センサ
流量カウンタ
標準
増設シスターン付
シスターン
表示
表示制御
運転（電源ランプ、集熱中ランプ）、温度、ポンプ回転数、異常、運転時間
集熱制御※４差温サーモ
外部出力
集熱中出力、異常出力、
湯切れ警報
保護機能・装置
負圧破壊防止、熱媒減少検知、凍結予防、
蓄熱ユニット高温時運転停止
25L以下
35L以下
システム熱媒使用範囲 病院・福祉・厚生施設
工 場
温水プール
耐水平震度
1.0G
形式
仕様※1
種類
容量
蓄熱媒体
最高貯湯温度
外形寸法（高さ×幅×奥行）
質量
（満水時）
電源
定格消費電力※３
凍結防止ヒータ定格消費電力
配管サイズ
給湯口
給水口
排水口
最大通水量
最高使用圧力使用給水圧力範囲
蓄熱槽
主要構成部品集熱ポンプ熱交換器
断熱材
外装制御基板センサ

スー パ ーブル ー パネル 導 入 例

電源線取出し口

53SP5給水 熱媒往き 排水口(φ15.88)■仕20台ユニット

43給水ポンプ
熱媒戻り集熱ポンプ

熱媒戻り給水口(R3/4)

BP10BP10P10 BP10 BP10 BP10 BP10

熱媒往き15台ユニット43

150枚10台ユニット

信号線取出し口40

114

70枚 80枚 90枚 100枚

104

100

60枚5台ユニットの場合＝パネル10枚/蓄熱槽1m³5650

給水ポンプの※給水タンク、利用も可能です。

116

φ52(262)

176

給水タンク

アンカー穴径12×18長穴(3箇所)429 (給水口、給湯口)

高性能太陽集熱器
スーパーブルーパネル(1666)（5台～25台ユニットの場合）

1766

M4トラスネジ
一日の給湯量：1～5㎥(4箇所)

一日の給湯量：5～15㎥

給湯ポンプ

244

点検窓側板左蓄熱槽

30°

良い集熱と省エネルギーを実現します。

30°

側板右

前板

電池（ソーラーセル）を電源にポンプで熱媒を強制循環させ、効率の集熱効率はもちろん、集熱時間帯も長く、優れた経済性を発揮します。

(131)の上昇にしたがって性能を発揮する「選択吸収面」を採用。さらに太陽断熱材

いYAZAKI独自の高性能選択吸収面処理、V溝透明断熱材の採用により、高い50枚

給湯口(454)操作窓
給水直結タイプで給湯ポンプ不要。
高い給湯圧力が得られます。湯温 天板

建物の外観を損なわず、屋根への荷重も軽い、タンク分離形。過酷な条件に強ボイラー
または貯湯槽

太陽電池●太陽電池により集熱ポンプを運転し省エネ化を実現

集熱板●実績のある高耐久性外箱（パネル50～150枚の場合）

保温筒

熱媒

選択吸収面処理採用
4㎡の集熱板●建物と調和のとれたデザイン●透過体にはすぐれた透過率の半強化白板ガラスを採用●腐食に強い特殊ステンレス鋼を採用

架台

様（集熱部）

集熱器形式集熱器枚数
集熱面積※1
傾斜角度
外形寸法（縦×横×高さ）
質量（運転時）
架台材質
集熱媒体（熱を逃がさない特殊フィルムです）

1920

1800 (アンカー位置)

スーパーブルーパネル

30°

ＧＳＴ-Ｓ２０Ｍ
間接給水型、ＰＬＣ親機

あ っち ま る 導 入 例

校

福祉施設

※１ 現地にて仕様変更はできません。本仕様は、水道配管に直接接続できません。
※２ 水道水を使用してくださ。
（井戸水、温泉水は使用不可）※３ 集熱、混合弁駆動時。
※３ 高温センサ－低温センサの差温が7℃以上（標準）で集熱ポンプが運転し、集熱します。差温が4℃以下（標準）で集熱ポンプが停止します。
また、最高貯湯温度を超えた場合やエラーが出ている時は集熱ポンプが停止します。

091110お湯ジョーズ給湯システム

エコソーラーマルチ給湯システム

800

1116

800

300

800

152

■外形寸法図集熱ユニット（傾斜角30°の場合）（4440）
300アンカーピッチ
300800前板1116
800

300

800

1800
アンカーピッチ

左側板

152

点検窓

21022060

1920

201920

800

操作窓

天板

蓄熱部

1160

1666

300

1160

Ｍ４ネジ

1766

800

（4440）
アンカーピッチ
3001800
アンカーピッチ■外形寸法図（集熱ユニット）

210217660116

給水口(R3/4)

800152※1 集熱面積は、集熱器1枚当たりの外枠まで含めた面積（2.01㎡）×枚数を表しています。
※熱媒は弊社指定品をご使用ください。熱媒は7年に一度交換してください。
熱媒の交換は弊社販売店にご依頼ください。

GSC-J240
ESC-H1020
48.0430
1,920×4,440×1,160
238（248）
SS400（溶融亜鉛メッキ）
プロピレングリコール水溶液■仕493◎GST-S20M（減圧弁なし・混合弁あり・エコモニタ付・親機）
GST-S20N（減圧弁なし・混合弁あり・エコモニタ付・子機）

操作窓

(454)

30°

4300

800

152
16-φ15×20長穴ユニット形式
GSC-J240
GSC-G240
集熱器形式
ESC-H1020
集熱器枚数
（枚）
4
集熱器面積 ※1（㎡）8.04
集熱器傾斜角度
（°）
305
外形寸法
（縦×横×高さ）（㎜） 1,920×4,440×1,160
2,120×4,440×300
質量
（運転時）
（㎏）
238
（248）
217
（227）
架台材質
SS400
（溶融亜鉛メッキ）
集熱媒体
プロピレングリコール水溶液

形式

GST-S20E

GST-S20G※ 1台あたり

1090×9

1517

1090

20

429 (給水口、給湯口)

02176611610456

信号線取出し口

40

給水口

175

53

115

43114
排水口(φ15.88)

排水口

43100

給湯口
(R3/4)

給湯口

245
74(排水口)330（機器上方から見た図）※寸法は底板基準様（蓄熱ユニット）

表示制御

シスターン
表示
集熱制御※４
外部出力

保護機能・装置
システム熱媒使用範囲
耐水平震度

BP10
平板形
（SC-V1020）
88031
選択吸収面
19.1（1.91×10）
35/55
842
867
11,000W×1,987L×1,517H
21.939.6

最高使用圧力
標準流量
配管サイズ
主要構成部品kPa（㎏f/㎠）（L/min･枚）
集熱板
透過体
外装材

294（3.0）
0.5
R1/4（テーパーオネジ）
×20ヶ所
特殊ステンレス鋼
半強化白板ガラス t＝3
V溝透明断熱材
塗装溶融亜鉛メッキ鋼板※1 幅寸法内訳（1,090×10台）＋100※2 有効集熱面積は、太陽光線が集熱器内に通過し得る通過体面積にて表示しております。
※3 システム上は集熱器10枚で1㎥の蓄熱槽容量となります。
※4 配管設備、基礎等の質量は含まれません。

■その他の主なシステム構成機器ＧＳＴ-Ｓ２０Ｐ
ＧＳＴ-Ｓ２０Ｒ
ＧＳＴ-Ｓ２０Ｎ
間接給水型、
ＰＬＣ子機
間接給水型、
ＰＬＣ親機、増設シスターン付
間接給水型、
ＰＬＣ子機、増設シスターン付
間接蓄熱・内部熱交換形、間接給水式・密閉形、補助熱源別置形
200L
水※２60℃（標準）
1766×493×617（㎜）1766×613×617（㎜）63㎏（271㎏）
68㎏（276㎏）
AC100V（50/60Hz）
119W
80W
R3/4(１ヶ所）
R3/4(１ヶ所）
φ15.88（１ヶ所）
20L/min
450kPa0.2～0.4MPa
ステンレス鋼板
DCブラシレス キャンド方式
ステンレス鋼管
発泡ポリスチレン
塗装溶融亜鉛メッキ鋼板
制御基板、モニタ基板、
ＰＬＣ子機制御基板、モニタ基板、ＰＬＣ親機制御基板、モニタ基板、ＰＬＣ親機制御基板、モニタ基板
低温センサ、給水温度センサ
低温センサ、給水温度センサ
低温センサ、給水温度センサ
低温センサ、給水温度センサ
温水温度センサ、缶体温度センサ温水温度センサ、缶体温度センサ
温水温度センサ、缶体温度センサ
温水温度センサ、缶体温度センサ
流量カウンタ
流量カウンタ、給湯温度センサ
流量カウンタ、給湯温度センサ
流量カウンタ
標準
増設シスターン付
運転（電源ランプ、集熱中ランプ）、温度、ポンプ回転数、異常、運転時間
差温サーモ
集熱中出力、異常出力、湯切れ警報
負圧破壊防止、熱媒減少検知、凍結予防、蓄熱ユニット高温時運転停止
25L以下
35L以下
1.0G
ＧＳＴ-Ｓ２０Ｍ
間接給水型、ＰＬＣ親機

集熱ポンプ&制御盤×1／給湯ポンプ&制御盤×1／蓄熱槽×1

給水直圧給湯システム（SPタイプ）※SP-W420H×5台の場合■外形寸法図（架台設置の場合）

12,510※1（500）

2102

1766

kPa
（㎏f/㎠）

300（3.06）
逃し弁300（3.06）、減圧弁250（2.55）

04

39°

2102×4＋（500）×323形式仕様※1種類容量
蓄熱媒体
最高貯湯温度
外形寸法（高さ×幅×奥行）
質量（満水時）
電源定格消費電力※３
凍結防止ヒータ定格消費電力
配管サイズ
給湯口
給水口
排水口
最大通水量
最高使用圧力使用給水圧力範囲
蓄熱槽
主要構成部品
集熱ポンプ
熱交換器
断熱材
外装
制御基板
センサ

1002

様

セット番号
集熱器方式
ソ振協認定番号
集熱板表面処理有効集熱面積※2（㎡）
集熱器傾斜角度
（°）
質量※3
空 状態
（㎏）
満水状態
外形寸法
（㎜）
設置投影面積（㎡）
満水時単位面積質量※3（㎏/㎡）

50

熱媒戻り

■仕■仕電源線取出し口

熱媒往き給水口(R3/4)

熱媒往き

GST-S20L

間接給水型

アンカー穴径12×18長穴(3箇所)

176

熱媒戻り

GST-S20J

水道直結型
間接給水型
水道直結型
増設シスターン
増設シスターン
日水協型式承認番号A-220
蓄熱容量（ L）
200 〜 2,000 （1 〜 10 ユニット）
外形寸法（㎜） 1,766×493×617 1,766×613×617 1,766×493×617 1,766×613×617
質量（満水時）（㎏） 63（271）※68（276）※63（271）※68（276）※

仕様

11,000※1100(373)φ52(262)(1666)

M4トラスネジ(4箇所)

800

アンカーピッチ

様■外形寸法図（30°
架台設置の場合）

617

点検窓
側板左300

35°

後板

800

スーパーブルーパネル給湯システム（BPタイプ）※SC-V1020×10枚の場合

244

側板右(131)

天板

前板

300

◎集熱器【ESC-H1020（2.01㎡）】を 4 枚組み合わせて、１集熱部（8.04㎡）とします。
１集熱部を蓄熱部と組み合わせ、最大 10 ユニット（80㎡）まで設置可能です。
※熱媒は弊社指定品をご使用ください。熱媒は 7 年に一度交換してください。熱媒の交換は弊社販売店にご依頼ください。

30°■外形寸法図（蓄熱ユニット）

800

蓄熱ユニット

（枚）
（㎡）
（°）
（㎜）
（㎏）

給湯口
(R3/4)

16-φ15×20長穴

100

300

1940

800

集熱ユニット

ユニット形式
集熱器形式
集熱器枚数
集熱面積※1
傾斜角度
外形寸法（縦×横×高さ）
質量
（運転時）
架台材質
集熱媒体

300
アンカーピッチ

1987

800

2175

300

様（集熱ユニット）

2116

800

■仕■仕様

セット番号
集熱器形式
集熱方式
給湯・給水方式
日水協型式承認番号
集熱板表面処理
集熱面積
（㎡）
貯湯槽容量
（㎥）
太陽電池
集熱ポンプ
質量（満水時）※2（㎏）
外形寸法（㎜）
設置投影面積（㎡）
満水時単位面積質量※2（㎏/㎡）
集熱媒体※１ 現地にて仕様変更はできません。本仕様は、水道配管に直接接続できません。
※２ 水道水を使用してくださ。
（井戸水、温泉水は使用不可）※３ 集熱、混合弁駆動時。
※３ 高温センサ－低温センサの差温が7℃以上（標準）で集熱ポンプが運転し、集熱します。差温が4℃以下（標準）で集熱ポンプが停止します。
また、最高貯湯温度を超えた場合やエラーが出ている時は集熱ポンプが停止します。

SP5（SP-W420H×5台）
平板形
強制循環・熱交換方式
水道直結方式
（密閉式）
A-220
選択吸収面
20（4.0×5）1多結晶シリコン
DCブラシレス キャンド方式
1,025（2,075）
12,510W×2,175L×1,766H
27.276.3
プロピレングリコール水溶液

最高使用圧力
設置可能角度
配管サイズ

主要構成部品

給湯口
給水口
排水口
集熱板
透過体
貯湯槽
熱交換器
断熱材
外装材

15～35°
R1/2（テーパーオネジ）
R1/2（テーパーオネジ）
R1/2（テーパーオネジ）
特殊ステンレス鋼
半強化ガラス t＝3ステンレス鋼ステンレス鋼
発泡ウレタン（集熱器）
・発泡ポリスチレン（貯湯槽）
塗装溶融亜鉛メッキ鋼板※1 幅寸法内訳（2,102×5台）＋（設置間隔500×4） ※2 本体＋架台のみ（配管設備、基礎等の質量は含まれません）※熱媒は弊社指定品をご使用ください。熱媒は7年に一度交換してください。熱媒の交換は弊社販売店にご依頼ください。

1112

リースのご提案
ご提案の太陽熱システムは稼働部分が少なく一般的に設計耐用年数以上にご使用いただいております。そこで弊社ではランニングメリットの中でご返済可能な「残価設定リース契約」（仮称）をご用意しております。

省エネ機器導入に際し初期費用のご負担ゼロで設備導入が可能です。
※詳しくは最寄りの弊社営業にお問合せください。

導入をサポートする各種助成制度

ソーラーシステム

低利融資

YAZAKIのソーラーシステムは、優遇税制・低利融資の対象機器です。
日本政策金融公庫 環境・エネルギー対策貸付
日本政策金融公庫 生活衛生融資

補助金制度

再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策事業
エネルギー使用合理化事業者支援事業※助成制度は年度により変更される場合があります。詳しくは最寄りの弊社営業にお問合せください。

安全に関するご注意●ご計画、設置に際しましては、弊社作成による「設計資料」「納入仕様書」等によりご計画をいただくようお願い致します。
●日常の運転は、「取扱説明書」をお読みの上、正しくご使用ください。
●「取扱説明書」に掲載以外の操作には、専門知識を必要といたします。弊社または弊社指定のサービス会社にご相談ください。
〈販売およびメンテナンス〉

矢崎総業北海道販売株式会社〒062-8532 北海道札幌市豊平区福住3条2-4-5
TEL：011-852-2914 FAX：011-852-7746

矢崎総業四国販売株式会社〒760-0080 香川県高松市木太町1925-1
TEL：087-833-3336 FAX：087-831-1673

テクノ矢崎株式会社●本社／〒140-0004 東京都品川区南品川2-2-10 南品川Nビル3階
TEL：03-5783-1401 FAX：03-5783-1402〈支店・営業所〉●関 東 支 店／〒140-0004 東京都品川区南品川2-2-10 南品川Nビル1階
TEL：03-5783-1407 FAX：03-5783-1409●千 葉 営 業 所／〒263-0051 千葉県千葉市稲毛区園生町410-1
TEL：043-285-3031 FAX：043-285-4897●茨 城 営 業 所／〒300-2436 茨城県つくばみらい市絹の台2-20-1
TEL：0297-25-2520 FAX：0297-25-2521●北関東営業所／〒337-0001 埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎1040-1
TEL：048-682-6710 FAX：048-682-6712●横 浜 支 店／〒226-0011 神奈川県横浜市緑区中山町1171-6 宝園ビル
TEL：045-938-6015 FAX：045-938-6012●八王子営業所／〒193-0835 東京都八王子市千人町4-11-10-106
TEL：042-669-0941 FAX：042-669-0943●北 越 支 店／〒950-0912 新潟県新潟市中央区南笹口2-1-23
TEL：025-249-7760 FAX：025-249-7761●富 山 営 業 所／ 〒939-8211 富山県富山市二口町1-1-2
TEL：076-492-2280 FAX：076-492-2281●東 北 支 店／〒984-0042 宮城県仙台市若林区大和町4-17-1
TEL：022-284-4606 FAX：022-783-1561●福 島 営 業 所／〒963-0111 福島県郡山市安積町荒井字戸蘭塔1-13
TEL：024-945-1609 FAX：024-945-1614●岩 手 営 業 所／〒023-1131 岩手県奥州市江刺区愛宕字梁川135-12
TEL：0197-35-0080 FAX：0197-35-0786●中部支店／ 〒465-0095 愛知県名古屋市名東区高社2-252
TEL：052-769-1571 FAX：052-769-1572●静 岡 営 業 所／ 〒430-0822 静岡県浜松市南区東町740
TEL：053-427-1877 FAX：053-427-1878●裾 野 出 張 所／ 〒410-1127 静岡県裾野市平松289 第一ビル201
TEL：055-995-2630 FAX：055-995-2661●西 部 支 店／ 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島3-1-46
TEL：06-6458-4545 FAX：06-6458-4536●中四国営業所／ 〒710-0803 岡山県倉敷市中島1004
TEL：086-466-7500 FAX：086-466-7502●高 松 営 業 所／ 〒760-0080 香川県高松市木太町1925-1
TEL：087-833-3631 FAX：087-833-3753●広 島 出 張 所／ 〒732-0045 広島県広島市東区曙3-1-12
TEL：082-568-4795 FAX：082-568-4796●愛 媛 出 張 所／ 〒791-1105 愛媛県松山市北井門2-17-10
TEL：089-958-3120 FAX：089-969-1180●九 州 支 店／ 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊1-10-68
TEL：092-477-6028 FAX：092-477-6029●熊 本 出 張 所／ 〒861-2106 熊本県熊本市東区東野4-14-5
TEL：096-214-2337 FAX：096-214-2338

テクノ矢崎北海道有限会社●札 幌 営 業 所／ 〒004-0802 北海道札幌市清田区里塚2条2丁目3-11-101
TEL：011-852-3128 FAX：011-854-8855
ならびに地域の弊社サービス指定店へお問い合わせください。

●お問い合わせは本社：〒108-8333 東京都港区三田1-4-28三田国際ビル17F
環境システム事業部：〒430-0822 静岡県浜松市南区東町740 ☎053（426）4770
ホームページアドレス：https://www.yazaki-group.com/※ 本カタログは、2017年8月現在のものです。機器の改良により予告なしに内容の変更を行う場合がありますのであらかじめご了承ください。
※ 本カタログに掲載の商品写真は印刷条件により実際の製品色と多少異なる場合があります。

SH-04J 17.08 3000N