IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

SELSENS Box Type-A（LTE-M 版）
形式 IE-SSB8431A-001

取 扱 説 明 書

本製品をご使用になる前に、必ず本書をよく読み、内容を十分理解した上でお使いください。

株式会社 日立アイイーシステム

Copyright © 2022 Hitachi IE Systems Co., Ltd. All Rights Reserved.

1

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

はじめに本製品をご使用いただく前に、本取扱説明書を必ず、ご確認ください。

注意事項について・本書の内容の全部または一部を、無断で転載あるいは引用、複写することは禁止されています。
・本書の内容に関しては、予告無しに変更することがあります。
・本書の内容について、万が一不備な点や誤りなどお気づきの点がありましたら、お問い合わせ窓口へ
ご連絡頂きますようお願いいたします。

免責事項について・地震、火災、水害、落雷およびその他天災地変などの不可抗力的事故による、故障、損傷、第三者による行為、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。
・本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（記憶内容の変化、消失、事業の中断など）に関して、弊社は一切の責任を負いません。
・本書に記載されている内容を守らなかったことにより生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。
・当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
・本書に記載されている内容は、弊社製品を使用した場合の代表的な例示を説明するものであり、本書によって工業所有権、その他権利の実現に対する保証または実施権の許諾を行うものでありません。本製品を使用したことにより、第三者と工業所有権等に関する問題が発生した場合、弊社は一切その責任を負いません。

輸出規制について・本製品は、日本国内専用です。

登録商標ついて・本書中の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

2

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

安全にお使いいただくために必ずお守りください＜シンボル表記＞
安全に関する注意事項は、下に示す見出しによって表示されます。
これは、安全注意シンボルと「危険」、「警告」、「注意」という見出し語を組み合わせたものです。

これは安全注意シンボルです。
人への危害を引き起こす潜在的な危険に注意を喚起するために用いられます。
起こりうる障害を回避するために、このシンボルの後に続く安全に関するメッセージに従ってください。

死亡または重大な傷害を引き起こす可能性が高い、さし迫った危険の存在を示すのに用いられます。
死亡または重大な傷害を引き起こすかもしれない、
潜在的な危険の存在を示すのに用いられます。
比較的軽度の傷害を引き起こすおそれのある、
潜在的な危険の存在を示すのに用いられます。

重要 装置の重大な損傷、または周囲の財物やデータの損害を引き起こすおそれのある、
潜在的な危険の存在を示すのに用いられます。
安全に関する共通的な注意事項
以下に記載されている箇条や注意事項をよく読み、十分理解してからご使用ください。
・本製品の据付および操作は、本書に記載されている指示、手順にて行ってください。
・本製品や本書に表示されている注意事項は、特に注意を払い、必ず守ってください。
これを怠ると人身上の危害を引き起こすおそれがあります。
・本書に記載されていない操作、作業は行わないでください。
・本製品を使用しないときは、電源ケーブルを抜くなどして電源供給を停止してください。
・本製品や本書に記載されている注意事項は、十分に検討されたものですが、それでも予測を超えた事態が起こることが考えられます。操作や作業にあたっては、指示に従うだけでなく、常に自分自身でも注意するようにしてください。
・取扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には、含まれません。

3

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

安全にお使いいただくために必ずお守りください
本製品に関する注意事項を示します。

●分解・改造・修理は絶対に行わないでください。
本製品は絶対に分解・改造・修理しないでください。
キャパシタによる充電部があり、感電や火災の原因となります。
●異常な発熱、煙、異常音、異臭が発生したらすぐに使用を中止してください。
使用中に万が一異常が発生した場合は、すぐに使用を中止し、電源 OFF してください。
そのまま使用すると、感電や火災の原因となります。
●本書に指定されている電源以外は使用しないでください。
本書に指定されている以下の電源以外は使用しないでください。
SELSENS Box・・・DC5V（USB-miniB コネクタから供給）指定以外の電源を使用すると、感電や火災の原因となります。
●電源ケーブル、通信ケーブルを傷つけないでください。
電源ケーブル、通信ケーブルを傷つけないでください。また、ケーブルに傷、破損がある場合は、運転を行わないでください。感電や火災の原因となります。
●濡れた手で取り扱わないでください。
本製品を濡れた手で取り扱わないでください。感電の原因となります。
●本製品に異物を置かないでください。
本製品に、金属片、水、液体、燃えやすいものなどを置かないでください。
感電や火災の原因となります。
●衝撃を与えないでください。
本製品を倒したり、物をぶつけたりするなどの衝撃を与えないでください。
製品が故障、破損して、感電や火災の原因となるおそれがあります。
●本装置の動作中に、活線挿抜（ホットスワップ）等の配線作業は行わないでください。
製品が通信不可となったり、故障、破損して、感電や火災の原因となります。
●温度・湿度など使用環境を確認してから、ご使用ください。
使用温度・湿度の範囲をはずれた場所や低温から高温など急激な温度変化のある場所などで結露や氷結した状態での使用はやめてください。
このような状態で使用すると、感電や火災、故障の原因となることがあります。
常温にて数時間そのまま放置してから結露や氷結がないことを確認してご使用ください。

4

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

目次
ご使用の前に ................................................................................................................. 6
概要 ............................................................................................................................. 7
各部の名称 および 機能、仕様 ...................................................................................... 8
LED 表示 および 操作スイッチ ..................................................................................... 10
据付・起動・確認・停止 ................................................................................................ 11
据付方法 .................................................................................................................... 12電源投入方法 ............................................................................................................. 13
電波強度の確認 .......................................................................................................... 13
電源切断方法 ............................................................................................................. 13セットアップ ................................................................................................................... 14
セットアップに使用するツール ........................................................................................... 15
LTE-M 通信に必要な設定項目 .................................................................................... 18
セットアップ開始手順 ..................................................................................................... 19
APN 設定手順 ............................................................................................................ 21
CA 証明書書き込み手順 .............................................................................................. 23
クライアント証明書書き込み手順 .................................................................................... 25
装置設定確認手順 ...................................................................................................... 27
装置設定変更手順 ...................................................................................................... 29
MQTT 通信設定手順 .................................................................................................. 32
ファームウェア更新手順 .................................................................................................. 34
セットアップ終了手順 ..................................................................................................... 36
装置設定詳細 ............................................................................................................. 37
送信メッセージ設定....................................................................................................... 38
入力電圧・キャパシタ電圧設定 ...................................................................................... 40
内部温度設定 ............................................................................................................. 42
傾斜・衝撃設定 ........................................................................................................... 44
GNSS・位置・速度設定（非対応） ................................................................................. 46
接点入力設定 ............................................................................................................. 47
アナログ入力設定 ......................................................................................................... 49
接点出力設定 ............................................................................................................. 51
簡易気象センサ SenSu-1510/1520 設定 ...................................................................... 53
MODBUS 通信設定 .................................................................................................. 54
電源死活監視機能設定（オプション） .............................................................................. 56
保守手順 .................................................................................................................... 57
トラブルシューティング ..................................................................................................... 58
付録 ........................................................................................................................... 59
機能・接続仕様 ........................................................................................................... 60
送信データ詳細............................................................................................................ 63
保証の範囲 ................................................................................................................. 65
お問い合せ窓口 ........................................................................................................... 66

5

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

ご使用の前に概要

7

各部の名称および機能、仕様

8

LED 表示および操作スイッチ

106

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

概要
本書は、「SELSENS Box (※1) Type-A」（以下、本装置）の取扱説明（起動・停止、表示内容、
トラブルシュート）について記載しています。
(※1)SELSENS Box：Selectable Sensing System Box

7

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

各部の名称 および 機能、仕様
1

11
10
7
13

2
3

4

5

8

6

9
SELSENS Box（Type-A）背面SELSENS Box（Type-A）正面

12

アンテナ
記号

名 称

機 能

①

製番銘板

②

ディップスイッチ(4bit)③

シリアル通信ポート（RS485）④

アナログ入力ポート⑤

ST/SW ポート⑥

DC 入力（USB）ポート

⑦

取付用金具

固定ネジ（M3）で固定します。

⑧

デジタル出力ポート

各種制御・表示を出力します。

⑨

デジタル入力ポート

各種接点情報を取り込みます。

⑩

LPWA 用外部アンテナ接続端子⑪

SIM カードスロット

⑫

アンテナ

⑬

リセットスイッチ

製造番号を記載した銘板です。
本体のモードを切り替えるためのスイッチです。
各種計測器からのデータを取り込みます。
各種計測情報を取り込みます。
ステータス LED・押しボタンスイッチを接続します。
電源を供給します。

LPWA のアンテナを接続します。 (※1)
nano SIM カードを挿入します。 （カバーは M2.5 ネジで固定のこと。）
LPWA アンテナです。
装置を再起動させるスイッチです。
(※1)LPWA：Low Power Wide Area

●リセットスイッチの操作時、金属製の物や折れやすい物は使用しないでください。
製品が通信不可となったり、故障、破損して、感電や火災の原因となります。

8

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

本装置仕様
項 目

仕 様

デジタル入力フォトカプラ絶縁入力×8 点(無電圧接点入力)

デジタル出力無電圧フォト MOS リレー出力×4 点(AC24V/DC48V 0.2A)

アナログ入力14bit A/D 変換×3ch(DC 0～5V)

シリアル通信RS485×1ch(9600bps～19200bps, 4 線式(全二重)/2 線式(半二重))

外部電源入力定格：DC5V±10％

外形寸法
質量

W110×D91×H35mm(アンテナ、取付金具、突起部除く)
約 400g

使用環境
温度：-20℃～60℃、湿度：20％～90％（但し、結露なきこと。）【注】バックアップ動作は、10 分以上 電源供給し充電を実施した場合。

オプション一覧
名称

仕様

添付

アンテナ

λ/2 ダイポールアンテナ, SMA コネクタ, ケーブル長 5000mm

有USB MiniB ケーブル USB A - USB MiniB無Di 用ケーブル

0.5sq(20AWG 相当), 線色 黄/黒, 片バラ 300mm

無

Ai 用ケーブル

0.5sq(20AWG 相当), 線色 黄/黒, 片バラ 300mm

無Do 用ケーブル

0.5sq(20AWG 相当), 線色 黄/黒, 片バラ 300mm

無RS485 用ケーブル 0.5sq(20AWG 相当), 線色 白/黒, 片バラ 300mm

無SW・LED ケーブル

無

0.5sq(20AWG 相当), 線色 白/黒, 150mm

9IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

LED 表示 および 操作スイッチ■4bit のディップスイッチ

Bit
1
2
3
4

機能名
装置設定モード
通信モジュール設定モード
予備
予備

内容
「設定用ソフト」を使用し、本装置の設定を行います。
通信モジュール(LTE-M)の設定を行います。
-■押しボタンスイッチ
・付属の押しボタンスイッチをステータス LED/押しボタンスイッチ接続コネクタ（ST/SW）に接続してください。
・押しボタンスイッチ押下時は、以下を実行します。
(a)押しボタンスイッチ押下毎に、ステータス LED を点灯します。
1 回押下・・・・・状態表示（データ送信、未接続、装置異常等）
2 回押下・・・・・電波強度表示
3 回押下・・・・・消灯（ｂ）上位に現在のセンサ入出力状態を伝送します。（状態表示時）■LED 表示内容
・付属のステータス LED をステータス LED/押しボタンスイッチ接続コネクタ（ST/SW）に接続してください。
・起動時（電源 ON 時）にステータス LED を点灯し、その後、消灯します。
・押しボタンスイッチ押下毎に、ステータス LED を点灯します。
1 回押下・・・・・状態表示（データ送信、未接続、装置異常等）
2 回押下・・・・・電波強度表示
3 回押下・・・・・消灯
・点灯したステータス LED は一定時間（5 分）後に、自動的に消灯します。
・LED 点灯表示内容
表示色
緑
橙
赤

表示状態
上位との接続が確立しており、かつ、メッセージの送信要求が出ていない場合に点灯します。
起動時またはデータ送信時に点灯します。
未接続時または装置異常時に点灯します。

・LED 点滅表示内容

表示色

表示状態
電波強度により点滅します。

緑

No.
1
2
3
4
5

電波強度の状態
電波強度 4
電波強度 3
電波強度 2
電波強度 1
電波強度 0

電波状況
Great (素晴らしい)
Good (良い)Moderate (中程度)
Poor (弱い)None or Unknown (無し、または不明)

10

LED 点滅回数
4回
3回
2回
1回
0回

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

据付・起動・確認・停止
据付方法

12

電源投入方法13

電波強度の確認13

電源切断方法

13●本装置の動作中に、活線挿抜（ホットスワップ）等の配線作業は行わないでください。
製品が通信不可となったり、故障、破損して、感電や火災の原因となります。

11

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

据付方法(1) 取付ネジと SIM カバーを外し、SIM カードを挿入してください。（SIM カードの挿入向きに注意ください）
挿入後は SIM カバーを戻し、取付ネジで固定してください。
(2) アンテナ端子にアンテナを接続してください。

SIM カバーSIM カード（端子面を裏）アンテナ(3) ST/SW ポートに SW・LED ケーブル（オプション）を接続してください。
(4) 使用する機能（デジタル入力、デジタル出力、アナログ入力、シリアル通信）に応じたケーブル（オプション）を、対応するポートに接続してください。各機能・接続仕様は P.60～「機能・接続仕様」を参照してください。
(5) DC 入力ポートに電源ケーブル（オプション）を接続してください。

電源
ケーブル

RS485
ケーブル
Ai
ケーブル

Do
ケーブル

SW・LED
ケーブル

Di1
ケーブル

12

Di2
ケーブル

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

電源投入方法（1）USB タイプの AC アダプタまたは PC の USB 端子から本装置「DCIN」へ接続し、USB から給電してください。給電後、ステータス LED が約 10 秒間橙に点灯し、本装置の起動が完了します。

電波強度の確認
据付けおよび電源投入作業完了後、電波強度を確認してください。
確認方法は P.10 を参照してください。

電源切断方法（1）USB タイプの AC アダプタまたは PC の USB 端子からの給電を停止してください。
①キャパシタからのバックアップ動作を開始します。
②キャパシタのバックアップ限界になると、本装置が停止します。
LED 表示内容は、P.10 に記載の LED 表示で確認してください。
上記で停止完了となります。

13

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

セットアップセットアップに使用するツール

15

LTE-M 通信に必要な設定項目

18

セットアップ開始手順

19

APN 設定手順

21

CA 証明書書き込み手順

23

クライアント証明書書き込み手順

25

装置設定確認手順

27

装置設定変更手順

29

MQTT 通信設定

32

ファームウェア更新手順

34

セットアップ終了手順

3614

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

セットアップに使用するツール
本装置のセットアップは、PC 上で動作する設定ツール「SSB Configuration Tool」を使用します。
設定対象外の項目は、「SSB Configuration Tool」上の表示がグレーアウトします。
◼

◼

前提条件
項目

内容

OS
実行環境

Windows 10
Microsoft .NET Framework 4.8

メイン画面
①

②

記号
①
②

項目
共通部
設定値入力部

説明
共通の表示・操作を行います。
設定値を表示・入力します。

15

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002◼

メイン画面共通部
②

③

④

⑤

⑥

①

⑪
⑦

記号
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

⑧

項目
メニューバー
ポート選択プルダウンリスト
ポート情報更新ボタン
設定取得ボタン
メッセージサイズ確認ボタン
設定書込ボタン
製造番号
装置種別
カスタマイズ種別
ファームウェアバージョン
タブ

⑨

⑩

説明
ファイルメニュー、ヘルプメニューを表示します。
ポート情報一覧を表示・選択します。
ポート選択プルダウンリストを更新します。
設定値の取得を行います。
メッセージサイズを確認し設定可否を表示します。
各画面の設定値を書き込みます。
本装置の基板製造番号を表示します。
取得したユニット種別を表示します。
カスタマイズ種別を表示します。
ファームウェアバージョンを表示します。
設定値入力部に表示するタブを選択します。

■ファイルメニュー

①
②
③
④

⑤

記号
①
②
③
④
⑤

項目
LTE-M 通信モジュール設定
ファームウェア更新
インポート
エクスポート終了

説明
LTE-M 通信の設定を行います。
ファームウェアの更新を行います。
JSON ファイルから設定をインポートします。
JSON ファイルへ設定をエクスポートします。
設定ツールを終了します。

16

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002■ヘルプメニュー

①

記号
①

項目
バージョン情報説明
バージョン情報画面を表示します。

■バージョン情報設定画面

①
②
③

④

記号
①
②
③
④

項目
ソフト名称
バージョン情報
著作権情報
モジュール情報説明
設定ツールの名称を表示します。
設定ツールのバージョン情報を表示します。
設定ツールの著作権情報を表示します。
設定ツール内モジュールのバージョン情報を表示します。

17

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

LTE-M 通信に必要な設定項目
本装置で LTE-M 通信を行うには、以下の項目について設定が必要になります。
通信に必要な設定項目
設定画面

設定項目

条件

参照ページ

備考

21～22

LTE-M 回線契約に合わせて設定SSL/TLS が「有効」の場合必須

23～24

SSL/TLS のクライアント認証を使用する場合必須

25～26

MQTT 接続先に合わせて設定PDP タイプ
APN
認証方式
LTE-M
ユーザ名
通信モジュール
パスワード
設定
CA 証明書クライアント証明書

必須
認証方式が「なし」以外の場合
必須

Topic
MQTT 設定

接続先アドレス
接続先ポート番号32～33
必須

SSL/TLS

18

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

セットアップ開始手順(1) 本装置の SIM カードスロットに nano SIM カードを挿入してください。

nano SIM カード(2) PC の USB 端子と本装置の「DCIN」を接続してください。
USB-miniB

USB-A(3) PC で「SSB Configuration Tool」を立ち上げてください。
「SSB Configuration Tool」のメイン画面が表示されます。

「SSB Configuration Tool」メイン画面

19

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002(4) ディップスイッチで本装置のモードを切り替え、各設定を行ってください。
機能名
装置設定モード

ディップスイッチ
ディップスイッチ 1 番を ON

設定方法「SSB Configuration Tool」のメイン画面で設定

通信モジュール設定モード

ディップスイッチ 2 番を ON

LTE-M 通信モジュール設定画面で設定(5) LTE-M 通信モジュール設定画面を開く場合は、①「ファイル(F)」メニュー内の②「LTE-M 通信モジュール設定」を選択してください。

①②

LTE-M 通信モジュール設定画面

20

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

APN 設定手順
本装置の LTE-M 通信モジュール設定手順を説明します。
(1) あらかじめ、LTE-M 回線の契約先から、APN の設定情報を入手してください。
(2) 本装置を通信モジュール設定モードにしてください。（P.19～「セットアップ開始手順」参照）(3) ①「ポート情報更新」ボタンを押下すると、ポート一覧が更新されます。
②本装置が接続されているポートの「USB シリアル デバイス」を選択してください。
②①(4) ①「設定取得」を押下してください。本装置のパスワードを除く設定値の取得を開始します。
①(5) 取得が完了すると設定値取得完了画面が表示されるので、①「OK」ボタンを押下してください。

①
設定値取得完了画面

21

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002(6) 各設定項目に設定値を入力、もしくは選択してください。
(7) ①「設定書込」を押下してください。設定値を本装置へ書き込みます。
①(8) 設定値の書き込みが完了すると完了メッセージが表示されますので、①「OK」を押下してください。

①
設定値書込完了画面(9) LTE-M 通信モジュール設定画面を閉じてください。
本装置の設定モードを終了してください。（P.36～「セットアップ終了手順」参照）

22

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

CA 証明書書き込み手順
本装置の SSL/TLS が「有効」の場合、CA 証明書を書き込みます。
（1） あらかじめ、SSL/TLS 接続先のサーバ証明書の発行元のルート CA 証明書を用意してください。
（2） 本装置を通信モジュール設定モードにしてください。（P.19～「セットアップ開始手順」参照）（3） ①「ポート情報更新」ボタンを押下すると、ポート一覧が更新されます。
②本装置が接続されているポートの「USB シリアル デバイス」を選択してください。
②（4） ①「CA 証明書書込」を押下してください。

①

23

①

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002（5） CA 証明書指定ダイアログが表示されますので、①用意していただいた CA 証明書を選択し、②「開く」を押下してください。

①②（6） CA 証明書の書き込みが完了すると完了メッセージが表示されますので、①「OK」を押下してください。

①（7） LTE-M 通信モジュール設定画面を閉じてください。
本装置の設定モードを終了してください。（P.36～「セットアップ終了手順」参照）

24

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

クライアント証明書書き込み手順
本装置の SSL/TLS のクライアント認証を使用する場合、クライアント証明書を書き込みます。
（1） あらかじめ、クライアント認証に使用する証明書と秘密鍵のペアを用意してください。
（2） 本装置を通信モジュール設定モードにしてください。（P.19～「セットアップ開始手順」参照）（3） ①「ポート情報更新」ボタンを押下すると、ポート一覧が更新されます。
②本装置が接続されているポートの「USB シリアル デバイス」を選択してください。
②（4） ①「クライアント証明書書込」を押下してください。

①

25

①

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002（5） クライアント証明書指定ダイアログが表示されますので、①用意していただいたクライアント証明書を選択し、②「開く」を押下してください。

①②（6） 秘密鍵指定ダイアログが表示されますので、同様に、用意していただいた秘密鍵を選択し、「開く」を押下してください。
（7） クライアント証明書の書き込みが完了すると完了メッセージが表示されますので、①「OK」を押下してください。

①（8） LTE-M 通信モジュール設定画面を閉じてください。
本装置の設定モードを終了してください。（P.36～「セットアップ終了手順」参照）

26

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

装置設定確認手順(1) 本装置を装置設定モードにしてください。（P.19～「セットアップ開始手順」参照）(2) ①「ポート情報更新」ボタンを押下すると、ポート一覧が更新されます。
②本装置が接続されているポートの「USB シリアル デバイス」を選択してください。
②

①

27

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002(3) ①「設定取得」ボタンを押下してください。本装置の現在設定の読み込みを開始します。
①(4) 読み込みが完了すると設定値取得完了画面が表示されるので、①「OK」ボタンを押下してください。
設定変更対象外の項目はグレーアウトします。

①
設定値取得完了画面(5) 本装置の設定モードを終了してください。（P.36～「セットアップ終了手順」参照）

28

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

装置設定変更手順(1) 本装置を装置設定モードにしてください。（P.19～「セットアップ開始手順」参照）(2) 設定値を取得してください。（P.27～「装置設定確認手順」参照）(3) 各種設定を変更してください。
設定項目の詳細については P.37～「装置設定詳細」を参照してください。
(4) 設定が完了したら①「メッセージサイズ確認」を押下してください。
①

29

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002(5) 送信メッセージサイズ確認画面が表示されることを確認し、①「OK」ボタンを押下してください。

①①

1024 バイト以内

1024 バイト超過
送信メッセージサイズ確認画面(6) (5)で「メッセージサイズ超過」と表示された場合は、送信するメッセージの項目数を減らしてください。
送信可能なメッセージサイズの上限は 1024 バイトです。
(7) ①「設定書込」ボタンを押下してください。
①

30

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002(8) 設定値書込完了画面が表示されることを確認し、①「OK」ボタンを押下してください。

①
設定値書込完了画面(9) 本装置の設定モードを終了してください。（P.36～「セットアップ終了手順」参照）

31

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

MQTT 通信設定手順
本装置の MQTT 通信設定手順を説明します。
(1) 本装置を装置設定モードにしてください。（P.19～「セットアップ開始手順」参照）(2) 設定値を取得してください。（P.27～「装置設定確認手順」参照）(3) 「MQTT」タブを選択すると、MQTT 通信の設定値入力画面が表示されます。
各設定項目に設定値を入力、もしくは選択してください。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

記号
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

項目
クライアント ID
Topic
接続先アドレス
接続先ポート番号
SSL/TLS
送信間隔
送信時刻決定基準

説明
MQTT 通信のクライアント ID を設定
メッセージ送信時の Topic を設定
MQTT 通信の接続先を設定
接続時の SSL/TLS の有効設定
メッセージ送信間隔を設定
メッセージの送信時刻の基準

設定範囲
0～127 文字0～655350～127 文字1～65535
有効/無効
10～86400 秒
相対時刻（※1）
絶対時刻（※2）（※1）前回の定期メッセージ送信から送信間隔が経過した時刻（※2）協定世界時（UTC）が送信間隔で割り切れる時刻

32

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002(4) ①「設定書込」ボタンを押下してください。
①(5) 設定値書込完了画面が表示されることを確認し、①「OK」ボタンを押下してください。

①
設定値書込完了画面(6) 本装置の設定モードを終了してください。（P.36～「セットアップ終了手順」参照）

33

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

ファームウェア更新手順
本装置のファームウェア更新手順を説明します。
(1) 本装置を装置設定モードにしてください。（P.19～「セットアップ開始手順」参照）(2) ①「ファイル(F)」メニュー内、②「ファームウェア更新(F)」をクリックしてください。

①②(3) ファイル選択ダイアログが表示されますので、①適用するファームウェアのファイルを選択し、②「開く(O)」ボタンをクリックしてください。

①

②

34

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002(4) ファームウェアの送信が開始しますので、送信完了まで待ちます。
もし、エラーが発生した場合は、(2)からやり直してください。

(5) 送信が完了すると、確認ダイアログが表示されますので、更新前後のバージョンを確認し、①「OK」ボタンをクリックしてください。
更新前バージョン(例)

更新後バージョン(例)①(6) 更新処理の実行後、更新完了確認ダイアログが表示されますので、①「OK」ボタンをクリックしてください。

①(7) 本装置の設定モードを終了してください。（P.36～「セットアップ終了手順」参照）

35

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

セットアップ終了手順(1) PC で「SSB Configuration Tool」を閉じてください。
(2) PC の USB 端子と本装置の「DCIN」に接続されている USB ケーブルを抜いてください。
(3) ディップスイッチを全て OFF にしてください。

36

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

装置設定詳細送信メッセージ設定

38

入力電圧・キャパシタ電圧設定

40

内部温度設定42

傾斜・衝撃設定

44

GNSS・位置・速度設定（非対応）46

接点入力設定47

アナログ入力設定

49

接点出力設定51

簡易気象センサ SenSu-1510/1520 設定

53

MODBUS 通信設定

54

電源死活監視機能設定（オプション）

56

37

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

送信メッセージ設定
本装置からシステム（クラウドサーバ等）へ送信するメッセージの項目を設定します。
メッセージは JSON 形式でシステム（クラウドサーバ等）に送信されます。
(1) 「送信メッセージ」タブを選択すると、送信メッセージの設定値入力画面が表示されます。

※設定変更対象外の項目はグレーアウトします。

38

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002(2) 送信メッセージの設定を入力してください。設定可能な項目は装置のカスタマイズ種別によって異なります。
送信メッセージサイズは各データの長さによって変動します。
送信メッセージのペイロードと、値の単位・範囲は P63～「送信データ詳細」を参照してください。
送信メッセージ項目一覧①（共通）項目
時刻
入力電圧（サンプル値）
入力電圧(電圧値)
キャパシタ電圧(サンプル値)
キャパシタ電圧(電圧値)
内部温度（サンプル値）
内部温度
加速度（サンプル値）
傾斜角度
衝撃
緯度・経度
速度
進行方向
デジタル入力デジタル入力
DI1～DI8
パルスカウント
デジタル出力アナログ入力AI1～AI3(サンプル値)
アナログ入力AI1～AI3(電圧値)
シリアル通信

SenSu1510/1520

MODBUS

電池電圧低下
風向
温度
湿度
風速
瞬間風速
雨量
紫外線量
照度
気圧
機種判別情報
送信データ形式情報
取得ステータス
取得データ

説明
固定の形式で送信するため変更不可
装置に入力される電圧のサンプル値
装置に入力される電圧の電圧値
装置内蔵キャパシタの電圧のサンプル値
装置内蔵キャパシタの電圧の電圧値
非対応
装置内蔵センサで測定した温度（摂氏）非対応
本装置の傾き
本装置に加わった衝撃
非対応

設定範囲
ON/OFF

接点入力の ON/OFF
各接点入力のパルスカウント値

ON/OFF

ON/OFF
ON/OFF-

接点出力の ON/OFF
各アナログ入力のサンプル値
各アナログ入力の電圧値使用するシリアル通信機能を選択

気象センサの電源状態
取得した気象データ

なし
SenSu-1510/1520
MODBUS
ON/OFF接続された気象センサの種類
気象センサから送信されたデータの形式
MODBUS 取得項目（32 項目）の取得状態
各取得項目（32 項目）のデータ内容

送信メッセージ項目一覧②（電源死活監視対応版）
電源死活監視

項目
ステータス

説明
本装置の電源状態

39

設定範囲
ON/OFFIE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

入力電圧・キャパシタ電圧設定
本装置の入力電圧・キャパシタ電圧（バックアップ電源電圧）の変化を検出・送信するための条件を設定します。
(1) 「電圧」タブを選択すると、入力電圧・キャパシタ電圧の設定値入力画面が表示されます。

①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

⑪
⑫

40

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002(2) 入力電圧・キャパシタ電圧の設定をそれぞれ入力してください。
記号
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

入力電圧

項目
送信検出条件キャパシタ電圧上方閾値
下方閾値
送信検出条件上方閾値上方向跨ぎ
上方閾値下方向跨ぎ下方閾値上方向跨ぎ下方閾値下方向跨ぎ

上方閾値上方向跨ぎ
上方閾値下方向跨ぎ下方閾値上方向跨ぎ下方閾値下方向跨ぎ

説明
入力電圧の変化時にメッセージ送信する
条件を設定

キャパシタ電圧の変化
時にメッセージ送信
する条件を設定

上方閾値
下方閾値

設定範囲
ON/OFF

3.00～5.52
3.00～5.52
ON/OFF

0.00～3.45
0.00～3.45「上方閾値上方向跨ぎ」ON 時
メッセージを送信「上方閾値下方向跨ぎ」ON 時
メッセージを送信

電圧

上方閾値

下方閾値

0

時間

「下方閾値下方向跨ぎ」ON 時
メッセージを送信「下方閾値上方向跨ぎ」ON 時
メッセージを送信

電圧のメッセージ送信条件設定

41

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

内部温度設定本装置の内蔵センサで測定した内部温度の変化を検出・送信するための条件を設定します。
(1) 「内部温度」タブを選択すると、内部温度の設定値入力画面が表示されます。

①
②
③
④

⑤
⑥

42

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002(2) 内部温度の設定を入力してください。
記号
①
②
③
④
⑤
⑥

項目
送信検出条件 上方閾値上方向跨ぎ
上方閾値下方向跨ぎ下方閾値上方向跨ぎ下方閾値下方向跨ぎ
上方閾値
下方閾値

「上方閾値上方向跨ぎ」ON 時
メッセージを送信

説明
内部温度の変化時にメッセージ送信する
条件を設定

設定範囲
ON/OFF-40.00～85.00-40.00～85.00「上方閾値下方向跨ぎ」ON 時
メッセージを送信

内部温度

上方閾値

下方閾値

0

時間

「下方閾値下方向跨ぎ」ON 時
メッセージを送信「下方閾値上方向跨ぎ」ON 時
メッセージを送信

内部温度のメッセージ送信条件設定

43

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

傾斜・衝撃設定
本装置の内蔵センサで測定した傾斜・衝撃の変化を検出・送信するための条件を設定します。
(1) 「加速度」タブを選択すると、傾斜・衝撃の設定値入力画面が表示されます。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

44

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002(2) 傾斜・衝撃の設定をそれぞれ入力してください。
記号
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

項目
傾斜

初期姿勢

X
Y
Z

現在姿勢取得検出送信条件衝撃閾値上方向跨ぎ
閾値下方向跨ぎ

傾斜角度閾値
検出送信条件説明
傾斜角度算出の基準を設定

設定範囲-2.000～2.000

押下すると現在の①～③の値が入力される
傾斜角度の変化時にメッセージ
送信する条件を設定-

衝撃が加わった際にメッセージ送信
する条件を設定⑨⑩⑪

衝撃加速度閾値
閾値超過回数上限
閾値超過回数上限時動作⑫⑬

閾値超過回数上限リセット時間
閾値超過回数上限リセット時間
計測基準

衝撃が閾値を超過した回数が上限に達したときの動作の設定
衝撃が閾値を超過した回数をリセットする条件の設定

0

1～180
なし
閾値超過
閾値超過回数
1.000～8.000
1～99
リセットなしリセットあり1～3600閾値超過回数リセット発生時
閾値最終超過時「閾値下方向跨ぎ」ON 時
メッセージを送信

傾斜角度「閾値上方向跨ぎ」ON 時
メッセージを送信

ON/OFF閾値

時間
傾斜角度のメッセージ送信条件設定

45

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

GNSS・位置・速度設定（非対応）
本装置は GNSS 非対応のため、「位置情報」タブの表示がグレーアウトします。

46

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

接点入力設定本装置に接続された接点入力の変化を検出・送信するための条件を設定します。
(1) 「DI1」～「DI8」タブを選択すると、各接点入力（8 点）の設定値入力画面が表示されます。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

47

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002(2) 各接点入力（8 点）の設定をそれぞれ入力してください。
記号①

項目
検出送信条件②③④

パルスカウント閾値
パルスカウント上限
パルスカウント
上限時動作
パルスカウント
リセット時間（秒）パルスカウントリセット
時間計測基準⑤⑥⑦⑧

立ち上がり検出遅延時間
立ち下がり検出遅延時間

説明
接点入力の変化時にメッセージ送信する
条件を設定

パルスカウント上限値と上限を超過した際の動作を設定
パルスカウントを一定時間でリセットするた
めの設定

設定範囲
なし
立ち上がりエッジ
立ち下りエッジ
両エッジ
パルスカウント
1～65535
1～65535
リセットなしリセットあり1～65535

信号立ち上がり検出の遅延時間を設定

リセット発生時
パルス最終入力
リセットなし0.0～10.0 秒

信号立ち上がり検出の遅延時間を設定

0.0～10.0 秒

H

パルス入力
L

3

3

2

パルスカウント（リセットなし）

1
0

0

3

3

2

パルスカウント（リセットあり）

1
0

1

0

0

パルスカウント増減例（閾値＝2、上限＝3 設定時）

48

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

アナログ入力設定
本装置に接続されたアナログ入力の変化を検出・送信するための条件を設定します。
(1) 「AI」タブを選択すると、各アナログ入力（3 点）の設定値入力画面が表示されます。

①
②
③
④
⑤
⑥
①
②
③
④
⑤
⑥
①
②
③
④
⑤
⑥

49

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002(2) 各アナログ入力（3 点）の設定を入力してください。
記号
①
②
③
④
⑤
⑥

AI１～3

項目
送信検出条件 上方閾値上方向跨ぎ
上方閾値下方向跨ぎ下方閾値上方向跨ぎ下方閾値下方向跨ぎ
上方閾値
下方閾値

「上方閾値上方向跨ぎ」ON 時
メッセージを送信

説明
アナログ入力の変化時にメッセージ送信する
条件を設定

設定範囲
ON/OFF

0.00～5.75
0.00～5.75「上方閾値下方向跨ぎ」ON 時
メッセージを送信

ア ナ ロ グ 入力

上方閾値

下方閾値

0

時間

「下方閾値下方向跨ぎ」ON 時
メッセージを送信「下方閾値上方向跨ぎ」ON 時
メッセージを送信

アナログ入力のメッセージ送信条件設定

50

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

接点出力設定本装置に接続された接点出力の出力条件を設定します。
(1) 「DO」タブを選択すると、各接点出力（4 点）の設定値入力画面が表示されます。

①
②
③
④
①
②
③
④
①
②
③
④
①
②
③
④
※接点出力設定画面はファームウェア Ver 01.06.00 以降の画面です。

51

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002(2) 各接点出力（4 点）の設定をそれぞれ入力してください。
記号
①

DO１～4

②
③
④

項目
出力方法

説明
接点出力の出力方法（連動先）を設定

連携先 DI 番号
連携する DI の番号を設定
連携先 DI（複数） 連携する複数の DI の番号を設定
連携先 AI 番号
連携する AI の番号を設定

設定範囲なし
DI 状態に連動
AI に連動加速度センサ（傾斜）に連動
内部温度に連動
入力電圧に連動
キャパシタ電圧に連動
位置情報（位置）に連動
SenSu-1510/1520 電源制御
DI 状態の OR に連動
1～8
DI1～DI8 の組み合わせ
1～3※①「DI 状態の OR に連動」と③連携先 DI（複数）はファームウェア Ver 01.06.00 以降に対応しています。
接点出力方法
出力方法なし
DI 状態に連動
DI 状態の OR に連動
AI に連動接点出力 ON 条件
出力しない
DI 出力に対応
連携先 DI のいずれかが ON

内部温度に連動
入力電圧に連動
キャパシタ電圧に連動

備考②で DI 番号を指定のこと③で DI 番号（複数）を指定のこと「AI」タブで設定④で AI 番号を指定のこと「内部温度」タブで設定「電圧」タブ（入力電圧）で設定「電圧」タブ（キャパシタ電圧）で設定

加速度センサ（傾斜）に連動「加速度」タブ（傾斜）で設定

位置情報（位置）に連動「位置情報」タブ（位置）で設定

SenSu-1510/1520 電源制御-

本装置を簡易気象観測装置に組み込む際に選択

52

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

簡易気象センサ SenSu-1510/1520 設定
本装置に接続された簡易気象センサ SenSu-1510/1520 の制御・送信条件を設定します。
(1) 「SenSu-1510/1520」タブを選択すると、簡易気象センサの設定値入力画面が表示されます。

①②(2) 簡易気象センサの設定を入力してください。
記号①

項目リセット時電源オフ時間②

送信データ形式説明
簡易気象センサのリセット動作から電源オフまでにかかる時間
送信データのデータ形式を選択

53

設定範囲
10～300 秒
生値（整数）
係数乗算後（小数）IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

MODBUS 通信設定
本装置の MODBUS 通信について設定します。
(1) 「MODBUS」タブを選択すると、MODBUS 通信の設定値入力画面が表示されます。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

⑧

(2) MODBUS 通信の設定を入力してください。
記号
①

項目
ボーレート

説明
RS485 通信のボーレートを設定

②

パリティ

RS485 通信のパリティを設定③④

データビット長ストップビット長

RS485 通信のデータビット（8bit 固定）
RS485 通信のストップビットを設定

⑤
⑥
⑦

取得間隔
初回待機時間
受信-送信間待機時間⑧

取得項目設定部

データを取得する間隔を設定
最初にデータを取得するまでの時間を設定
応答の受信から次のコマンド送信までの最短待機時間を設定
MODBUS 通信で取得する 32 項目の設定
設定の詳細については（3）参照のこと

54

設定範囲
2400bps
4800bps
9600bps
19200bps
なし
奇数
偶数
8bit
1bit
2bit
0～3600 秒
0～3600 秒
0.00～1.00 秒-

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002(3) MODBUS 取得項目の設定を入力してください。
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

記号
①

項目
JSON キー②

装置アドレス③

読み出し元種別④

データアドレス

⑤

データ型

⑥

ワードオーダー

複数ワードから成るデータを出力する際の順序

⑦

ワード数

⑧

未受信時の値④で指定したデータを起点に取得するデータ数
0 に設定した場合は項目取得無効メッセージ送信時に取得できなかったデータの出力値⑨

タイムアウト時間

説明
各項目の JSON キーを設定
0 文字は出力無効
データ取得元装置の装置アドレスを設定
0 に設定した場合は項目取得無効
取得するデータの読み出し元種別を設定「なし」を選択した場合は項目取得無効

取得するデータのアドレスを設定
0 に設定した場合は項目取得無効
JSON メッセージ出力時の値の形式「なし」を選択した場合は項目取得無効

コマンドの応答が受信できない場合のタイムアウト時間
0 を初期値の 1.00 秒として扱う

55

⑧

⑨

設定範囲
0～15 文字0～FF（16 進数）
なし
コイル状態
入力状態
保持レジスタ
入力レジスタ0～10000（16 進数）なし
16 進数
符号無し 10 進数
符号つき 10 進数
ビッグエンディアン
リトルエンディアン
0～4
項目を出力しない
前値保持
0000 で埋める
FFFF で埋める
0.00～10.00 秒

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

電源死活監視機能設定（オプション）
本装置の電源死活監視について設定します。カスタマイズ種別「電源死活監視」の装置が設定対象です。
(1) 「電源死活監視」タブを選択すると、電源死活監視機能の設定値入力画面が表示されます。

①②(2) 電源死活監視機能の設定を入力してください。
記号①

項目
復電ステータス送信回数②

停電・復電ステータス送信間隔

説明
装置復電後に復電ステータスを送信する回数を設定
停電または復電ステータスの状態でメッセージを送信する間隔を設定※電源死活監視機能設定はファームウェア Ver 01.05.00 で対応しています。

56

設定範囲
1～20
10～3600 秒

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

保守手順
トラブルシューティング

57

58

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

トラブルシューティング【お問い合せ窓口】に連絡する前に、下記の項目をチェックしてください。
また、電源の OFF/ON で再起動してください。
それでもトラブル内容が解消されない場合や、現象が頻繁に発生する場合は、本書の巻末に記載の弊社【お問い合せ窓口】に連絡してください。
症 状原因 ⇒ 対策

メッセージが送信されないメッセージ送信モードになっていない⇒ディップスイッチがすべて OFF になっていることを確認してください。

停電しているのに停電情報が送信されない

キャパシタの充電時間が不足している。
⇒バックアップ動作は、10 分以上 電源供給し充電を実施してください。

接点入力が検知できない

キャパシタによるバックアップ動作となっている。
⇒本装置へ電源を供給してください。

SenSu-1510/1520 から電文が受信できないSenSu-1510/1520 が接続されていない。
⇒本装置へ正しく接続してください。

LTE-M 通信モジュールの設定ができない

SIM カードが挿入されていない。
⇒本装置へ SIM カードを挿入してください。

58

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

付録
機能・接続仕様60

送信データ詳細

63

保証の範囲

65

お問い合せ窓口

66

59

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

機能・接続仕様■ デジタル入力（Di1、Di2）・接点出力（警報、スイッチ状態等）の変化を検出します。
・最大 8 点の無電圧接点出力に対応します。
・バックアップコンデンサによる動作時は、設定入力検出は無効となります。
・信号電圧 DC5V、電流 10mA です。
デジタル入力（Di1、Di2） ピン仕様
内容

ピン No.
1
2
3
4
5
6
7
8

備考

Di1

Di2

接点入力 1（ch1）接点入力 5（ch5）ペア

接点入力 2（ch2）接点入力 6（ch6）ペア

接点入力 3（ch3）接点入力 7（ch7）ペア

接点入力 4（ch4）接点入力 8（ch8）ペア

ハウジング型式 XAP-08V-1（日本圧着端子製造）
コンタクト型式 SXA-001GW-P0.6（日本圧着端子製造）
適用線材 28～22AWG

Di1
1

2

3

4

5

Di2
6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

デジタル入力ポート

60

8

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002■ デジタル出力（Do）
・取得情報の判定結果により、状態表示用リレー出力します。
・最大 4 点の無電圧フォト MOS リレー出力に対応します。
・最大信号電圧 AC24V/DC48V、最大電流 0.2A です。
デジタル入力（Do） ピン仕様
ピン No.
1
2
3
4
5
6
7
8

内容

備考

接点出力 1（ch1）ペア

接点出力 2（ch2）ペア

接点出力 3（ch3）ペア

接点出力 4（ch4）ペア

ハウジング型式 XAP-08V-1（日本圧着端子製造）
コンタクト型式 SXA-001GW-P0.6（日本圧着端子製造）
適用線材 28～22AWG

Do
1

2

3

4

5

6

7

8
デジタル出力ポート■ アナログ入力（Ai）
・アナログ出力の値を取得し、A/D 変換します。
・最大 3 点の電圧入力（DC0～5V）に対応します。（入力インピーダンス 48kΩ（Typ））
アナログ入力（Ai） ピン仕様
ピン No.
1
2
3
4
5
6

内容
アナログ入力 1
GND1
アナログ入力 2
GND2
アナログ入力 3
GND3

備考
ch1

ペア

ch2

ペア

ch3

ペア

※GND 共通（GND1～3 は本装置内で接続）

61

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

ハウジング型式 XAP-06V-1（日本圧着端子製造）
コンタクト型式 SXA-001GW-P0.6（日本圧着端子製造）
適用線材 28～22AWG

Ai
1

2

3

4

5

6
アナログ入力ポート■ シリアル通信（RS485）
・シリアル通信インターフェース（RS485）のセンサ機器から情報を取得します。
・RS485 2 線式（半二重）または 4 線式（全二重）で接続してください。
シリアル通信（RS485） ピン仕様
ピン No.
1
2
3
4
5

内容
RD+
RDTD+
TDGND

備考
受信ペア
送信ペア

ハウジング型式 XAP-05V-1（日本圧着端子製造）
コンタクト型式 SXA-001GW-P0.6（日本圧着端子製造）
適用線材 28～22AWG

RS485

1

2

3

4

5
RS485 ポート

62

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

送信データ詳細■ 格納データ一覧
・本装置のカスタマイズ種別によって異なります。
・電源死活監視対応版は項目が追加されます。
格納データ一覧（共通）
端末情報
SIM 情報

項目
IMEI
IMSI

-

時刻情報

年・月・日・時・分・秒

秒

サンプル値
電圧値
サンプル値
電圧値
摂氏
傾斜角度値
衝撃値
ch1（0x01）
ch2（0x02）
ch3（0x04）
ch4（0x08）
ch5（0x10)
ch6（0ｘ20）
ｃｈ7（0ｘ40）ｃｈ8（0ｘ80）

0.0001V
0.0001V
0.01℃
1度
4mg

範囲
15 桁、文字列
15 桁、文字列
ISO 8601 拡張形式
例：2020-09-22T14:04:23+09:00
0～163830.0000～5.5200
0～163830.0000～3.4500-22.75～243.430～180-8000～8000-

ON: 1、OFF: 0dich1～ch8-0～65535

di_pulse_1～di_pulse_8-

ON: 1、OFF: 0do

0.0001V
0.0001V
0.0001V

0～163830.0000～5.7500
0～163830.0000～5.7500
0～163830.0000～5.7500

ai_raw_1
ai_1
ai_raw_2
ai_2
ai_raw_3
ai_3

入力電圧
キャパシタ電圧
内部温度
加速度

デジタル入力デジタル入力パルスカウント
デジタル出力アナログ入力ch1
アナログ入力ch2
アナログ入力ch3

SenSu1510/1520

MODBUSch1（0x01）
ch2（0x02）
ch3（0x04）
ch4（0x08）
サンプル値
電圧値
サンプル値
電圧値
サンプル値
電圧値
電池電圧低下
風向
温度
湿度
風速
瞬間風速
雨量
紫外線量
照度
気圧
機種判別情報
送信データ形式情報
取得ステータス
取得データ

単位

SenSu1510/1520
SenSu-1510/1520
受 信 情 報 を 受信情報を参照
参照-

0～4294967295
設定したワード数で表現可能な範囲

63

JSON キー
imei
imsi
time
input_volt_raw
input_volt
cap_volt_raw
cap_volt
temp
angle
shock

low_batt
wind_direction
temperaturehumidity
wind_speed
gust_speed
weather
rain
uv
light
pressure
type_flagvalue_type
modbus_recvstatus
JSON キー設定値

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

格納データ一覧（電源死活監視対応版）
電源死活監視

項目
ステータス

単位
-

範囲
停電：0、平常：1、復電：2

JSON キーps_status

SenSu-1510/1520 受信情報
項目
単位
電池電圧低下
風向
温度
湿度
風速
瞬間風速
雨量
紫外線量
照度
気圧
機種判別情報1度
0.1℃
1%0.137m/s
1.114m/s
0.3mm
1μw/cm2
0.1lx
0.01hPa-

送信データ形式情報-

SenSu-1510
範囲
正常：0、低下：10～359 度、無効
-40.0～164.7℃
1～99%、無効
0～70.007m/s
0～284.07m/s
0～19660.5mm
0～20000μw/cm2
0.0～300000.0lx
700.00～1100.00hPa
1
生値（整数）：0
係数乗算後（小数）：1

64

単位
1度
0.1℃
1%
0.06375m/s
0.51m/s
0.254mm1μw/cm2
0.1lx
0.01hPa-

SenSu-1520
範囲
正常：0、低下：10～359 度、無効
-40.0～164.7℃
1～99%、無効
0～65.21625m/s
0～130.05m/s
0～16646.144mm
0～20000μw/cm2
0.0～300000.0lx
700.00～1100.00hPa0
生値（整数）：0
係数乗算後（小数）：1

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

保証の範囲■ 保証の範囲
お買い上げ日から１年以内に、弊社の設計・製造上の原因で本装置に故障が生じた場合には、無償修理致します。
＜免責事項＞
この無償修理が保証責任のすべてであり、本装置の故障によって生じるお客様の損害に対し、この無償修理以外の責任を負いません。
なお、修理の対応方法はセンドバックとなります。
保守期間は、本製品の生産打ち切り後 2 年となります。

65

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002

お問い合せ窓口■本製品に関するお問い合せは、下記、窓口までお問い合せください。
【お問い合せ窓口】
株式会社 日立アイイーシステム

品質保証部〒492－8622 愛知県稲沢市幸町１２０番地の１
TEL 080-5102-0942
E ﾒｰﾙ toiawase@ml.hitachi-ie.jp
受付時間

9:00～17:00(土・日・祝日・弊社規定による休日を除く)

製品案内ホームページ URL
http://www.hitachi-ie.jp/products/

66

IE-SSB8431A-001-1.8-7Y00233-002【改訂来歴】
ＲＥＶ.

内 容

訂正日

0.0

初版

21.04.28

1.0

LTE-M 通信モジュール設定と、通信に必要な設定項目について追記

21.07.12

1.1

機能追加に伴う見直し

21.07.26

1.2

機能追加に伴う見直し

21.08.26

1.3

オプションケーブル仕様、送信データ詳細 追記

21.12.02

1.4

GNSS・位置・速度設定 修正
送信メッセージ設定項目、格納データ 誤記修正

22.01.111.5接点入力設定項目 追加

22.01.17

1.6

電源死活監視設定に停電・復電ステータス送信間隔の項目を追加

22.03.08

1.7

シリアル通信仕様を修正
MQTT 通信設定に送信時刻決定基準の項目を追加
接点入力設定にパルスカウント増減例を追記
接点出力設定の出力方法に「DI 状態の OR に連動」を追加

22.06.09

1.8

LED 表示内容 電源死活監視機能設定（オプション） 追記
接点出力設定、電源死活監視機能設定の対応ファームウェア
バージョンの追記
電源投入時の LED 表示内容 誤記修正
内部温度、アナログ入力の設定説明 誤記修正

22.07.05

67