ACT21からe‑Waterヘ

ー浄水技術開発の新しい流れ‑
New

Trend

of Water

to

sand

‑From

Techno10gy

Purification
membrane‑(環)環境本部計画部第2計画室
尾伸西弘
Eironobu

N■is出0

日本の近代水道は,1887年の横浜市をはじめとして程遠ろ過,急速ろ過と技術的に発展進歩してきた｡しかし,1991年のMAC21(膜利用型新浄水システム開発研究)を契機に,浄水方法は｢砂でろ過する+から｢膜でろ過する+技術へと代わりつつある｡

当社は,MAC21プロジェクトで浄水用膜ろ過装置の実用化をおこない,その後のACT21(高効率浄水技術開発研究)では,膜ろ過,高速ろ過などの技術開発をおこなった｡このACT21では,大規模膜ろ過施設に対応可能な浸潰膜,ろ過速度を従来の2倍とした高速ろ過の実用化を目指した実証実験をおこなった｡さらに,2002年から始まるe‑Water(環境影響低減化浄水技術開発研究)にも,当社は,大規模膜ろ過施設の開発に実証実験で参画する｡

Mode皿Water

puri丘cation

tecbnology

sincetheoneinmembrane

at

the

staれ

systemhasdeveloped鉦om

21in1991,a

MAC

Of

apa山Of血epr(力ect.Intbe

SyStemS払rlarge‑SCalelarge‑SCale

2002,ajust sbれedin

prqject,e‑WATER

puri丘cation

浄
膜

rapid

filtrationinof也emembraneweremadein

terms

sbi氏伽)mdevelopment

nationalprqject丘)r

s11bsequentACT21,aCbievements

pla山S,andrapidmembrane

tomediabeganto

the com皿erCialization

tecbnologleS.ShinkoPantecpaれicipatedinasslow丘1tration

YokobamaCityin1887.The丘1trationofSandtomembr皿epuri丘cation

systemsubmergedmembrane

filtration atdoubled伍1trationvelocity.In也edemonstration

testisscheduledof托)r development

new

of

plants.

水

処
ろ

理

Water

過

Membrane

Purification

課題,｢高効率な浄水単位プロセス+と｢排水処理まえがき
水道における浄水技術の革新と高効率化の実現をの高効率化+を組み合わせたトータルシステムの最最終目標とした｢高効率浄水技術開発研究+

適化技術の開発(上下排水一体化処理),さらに,(ACT21)が1997年度から2001年度の5カ年実施さ省エネルギーも含めた環境負荷低減など残された課れた｡このACT21では,従来浄水技術の高効率化,

題も多い｡

新技術の開発(膜ろ過の新分野への通用),および

これらの課題に対処するために2002年度から｢環代替消毒法の実用化などの成果を挙げた｡しかし,

境影響低減化浄水技術開発研究+(e‑Water)が(財)

膜ろ過の大容量化(数十万m3/d)に対する技術的

水道技術研究センター,国立保健医療科学院,大学,

a2

神鋼パンテツク技報

1わJ.46凡b.2(20￠β/2)

水道事業体,および企業の協力のもとに,2002年度

処理水の評価指標としては,濁度より高感度の微粒から2004年度の3カ年実施されることになった｡本子数計をもちい,目標値をろ過初期100個血IL以下,

報では,ACT21での当社の成果概要,ならびに通常時10個血1L以下とした｡
処理水微粒子数の一例を図1に示す｡処理水の微e‑Waterの概要,当社の取り離みについて報告する｡

粒子数は目標値を満足したが,水温15℃以下の低

1.ACT21での当社の成果概要
より安全で信頼性のある水道システムの構築を目

水温期において,ろ過初期の微粒子数が増加する傾指し,従来の浄水技術と比較して高効率な浄水技術

向が認められたため,この結果から逆洗後の処理水の開発をおこなうことを目的としたACT21の具体の捨水時間を30minとした｡また,処理水の微粒的な研究テーマは,子数の低減を目的にろ材仕様の検討をおこなった｡(∋湖沼･貯水池系原水を対象にした高効率な浄水技術開発

粒度分布の比較を図2に,処理水微粒子数の比較を
図3に示す｡有効径,均等係数が同じろ材でも,粒②河川系原水を対象にした高効率な浄水技術開発③膜ろ過法の適用分野の拡大方策の検討④代替消毒法の実用技術の開発研究(9浄水場から発生する排水処理技術の効率化の研究⑥老朽化した浄水施設の機能診断,機能改善手法の研究⑦浄水場における計測･制御技術の高度化の研究である｡当社は,このACT21に膜ろ過で2件,高効率浄水技術開発で2件,排水処理で2件の計6件に実験参画した｡以下に,これらの成果概要について述べる｡1)

1.1河川系原水を対象とした高度浄水処理システ
ムにおける効率的ろ過プロセスの研究
淀川表流水を水道原水とする阪神水道企業団は,
凝集沈澱/オゾン/流動層活性炭/再凝集/急速ろ過の高度浄水処理を導入している｡この高度処理プ

ロセス(オゾン/活性炭)の運用結果から,最終の急速ろ過のろ過抵抗が従来より低くなることが認められた｡この原因を調査した結果,凝集沈澱のみを前処理とする従来の急速ろ過は砂層表面で濁質を捕

写真1

高速ろ過実験プラント

PhotoIE甲erimentalplant丘)rrapid丘1tration

捉するが,高度処理をおこなうことで濁質が砂層内部まで進行していることが判明した｡このことは,砂層全体を有効に利用できる,すなわち,ろ過他の1000高速化が可能であることを示唆しており,この実用n化に向けての実証実験をおこなうこととした｡

ial T a r g e00

写真1に実験プラントを示す｡実験には,より高速化とするために砂ではなく,有効径0.81mmのア
ンスラサイトを使用し,これを1.5m充填し,ろ過速度を従来型の急速ろ過の2倍の300m/d,洗浄間隔を48hとし実験をおこなった｡下部集水装置は,
支持砂利不要のIMSレオボルドブロックを使用した｡洗浄工程は空気洗浄一気水洗浄→水洗浄→ろ過とし,逆洗後のろ過開始時には捨水工程を設けた｡(､弓R＼8【ヨ00)〇一じでd丸】〇.〇Z

1.1.1実験プラント,研究成果

lわg.4β肋.2(20〃β/2).ユu｢払rgetiTINomlalOperation0

Aver喝eWaterTemp.inDecember:9.2℃

AverageWaterTbmp.inJnne:22.7℃
12

24

36

48

Filtratio11Time(h)

図1処理水微粒子数
Fig.1Pa血cle

神鋼パンテツク技報

coⅦ1tSintreatedwater

3β度分布の分布状態のピーク倍が低いろ材の方が処理

田Med】aA(E丘ctjveDja.0.74皿血,U8地mP8〟jc】eCoe丘icje出】.42)□MediaB(E良ctil′eDia.0.74mm,ロniformPar【icleCoe伍cientl.41)

水微粒子数を低減でき,損失水頭も減少した｡さら50に,この微粒子数を低減するためにろ過開始方法の(ジ)0}d由0旨0∽巴h

検討をもおこなった｡ろ過速度300m/d一定にてろ過開始する方法と1507う､ら300m/dへ上昇させるス
ロースタート方法を比較した結果,国4に示すようにスロースタート方法によりろ過初期の処理水微粒
子数漏出を抑制できることが確認できた｡

ナミ〆$$泌Q忘母Q締夕蹄

阪神水道企業団では,新尼崎浄水場(373000m3/d)を建設し,2001年4月に稼働を開始した｡施設更新

MesbSize(ml叫

図

2

Fig.2

ろ材の粒皮分布
Pa畑cledistribntionofにともない能力増強と高度浄水処理の導入をおこなっ

filter media

たが,本研究成果でえられた高速ろ過方式を採用することで省スペース化が図られた｡

(U0 0

1000

SlovStaれ1ng(U (U(づ巴て8ヨ60)0【q【葛屯りq.〇之(J白＼8日2)U)0‑0召岳h‑〇.〇Z

00

0

一店ト MediaA‑‑◇‑MediaB
30

15

45

3

10

20

30

40

50

図

4

Fig.4

ろ過開始方法の比較
Comparisontion

connts血仕eatedwaterof

pa山clecountswith

sta山ing丘1tra‑methods

S11bmergedMenbrane¶江血
TteatedⅥ包terTもnk

ModnleRawⅥ屯ter
SuctionPump

NaClO

TransfbrPⅦ11p
Strainer
Compressor
Ⅵ屯stewater
Chemica11もnk
AirTank

図
Fig.5

朗

5

浸潰型膜ろ過実験フロー
Test凸ow

fbr

submerged

60

FiltrationTime(min)

処理水微粒子数比較
Comparisonofpa畑cle

Fig.3

ConstantFiltrationSpeed60

FiltrationTime(mln)図0membrane丘1tration

神鋼パンテツク技報∇bJ.4β肋.2(200β/2)

中･大規模向浸漬型膜ろ過技術の研究

1.2

きることが実証できた｡

中･大規模浄水場に膜ろ過を適用する場合,膜モ

1.3

振動型膜ろ過装置による膜ファウリングの低ジュールの高流束化,大型化が必要となる｡浸潰膜

減の場合,高い流束の設定は,吸引ろ過であるため難浄水の膜ろ過において,膜ファウリングの低減,

しく,槽内に高い充填率で膜モジュールを充填する
浸潰型膜ろ過の実用化を目指した実証実験を,北千

溶解性成分の除去など解決すべき課題は多い｡本研究では精密ろ過(MF)膜,限外ろ過(UF)膜と比較して溶解性成分の除去能力が高いナノろ過(NF)

葉広域水道企業団北千葉取水場にておこなった｡

膜による河川水直接ろ過システムの開発,実証実験

1.2.1実験プラント,研究成果をおこなった｡

ことにより中･大規模への対応が可能となる｡この′実験に使用した膜モジュールは,材質がポリフツ化ビニリデン(PVDF,公称孔径0.1/Jm)の中空糸

1.3.1実験プラント,研究成果比較的高い色度,高い濁度である千歳川表流水を膜であり,膜面積は32.6m2/本である｡図5に実験原水として,定圧下でNF膜の直接ろ過実験をおこ

フローを示す｡

なった｡実験装置には,50Ⅰ並の周波数で膜を水平

原水(江戸川表流水)は,目開き0.2m皿のストレーナにて爽雑物を除去した後,浸漬槽に移送し,円周方向に振動させる振動型膜ろ過装置(写真2参考)をもちいた｡本装置は,膜を振動させることに膜ろ過をおこなった｡実験期間中の原水の平均濁度

より膜表面の流体に勢断力と遠心力が作用し,膜表は20度程度であった｡浸漬槽内部には,膜モジュー

面でのファウリングと濃度分極が低減される特長を

ルを4本設置し,吸引ポンプにより定流量全量ろ過方式で実験をおこなった｡

有している｡実験にもちいた原水の濁度は,9〜

設定流束0.4m3/m2/dでの補正膜差庄,原水濁度の200度(平均25度),E260は0.06〜0.21cm￣1(平均0.13cm￣1)であった｡
図7に,千歳川表流水のNF膜直接ろ過における経日変化を図6に示す｡運転時間が600hを越えた

ところで原水に殻藻程度(1.Omg几程度)の次亜塩

補正膜ろ過流束の推移を示す｡膜差圧900kPa,回酸ナトリウムを注入した｡運転期間中の補正膜差庄,

収率95%,振動幅3/4inchにて連続運転をおこなっ

原水濁度の推移から,原水に次亜塩素酸ナトリウムた結果,補正膜ろ過流束を1.4m3/m2/d以上で約800を注入していない期間は膜差庄の上昇が認められたが,殻藻程度の次亜塩素酸ナトリウムを注入するこb維持でき,高色度,高濁度の原水をNF膜直接ろ過できることがわかった｡さらに,千歳川表流水のとで,長期にわたり膜差圧が上昇することなく安定場合,フミン質の膜面への堆積が膜ファウリングのした運転ができた｡また,原水に次亜塩素酸ナトリ

主な原因となることが報告されている｡本装置の特ウムを注入していた期間中に原水濁度が約50度まで長である膜の振動を0〜1inchの各振動幅における上昇したが膜差庄は上昇することなく安定に運転で濃縮水中のフミン質の濃縮倍率を測定した結果,
1/2inch以上の振動幅の膜振動では,フミン質が膜面に堆積せず,濃縮水中に逆輸送されることがわかった｡(図8)
O0日P‑虐甲山凸巴コ∽叫巴L
O日中‑一一日①一日切口吋】←勺0)00ヒOU

3 0(ぃれN}dd態【)

Fig.6

5
2 (U

1O

5

00

(00払Op)+g勺一一当←レ0}句声巨dd

図[≡;垂垂萱壷垂垂垂]

5

6

000

1500

′‑U

0

鮎

40

2 ハU

O
500

1000

(Jも己)βd出口○叫一〇〇首○‑UdZ

4 0

九ん
1500

Time(h)写真

2振動型膜ろ過装置(参考)

浸漬型膜ろ過運転結果

Photo

2

Vibratory

0peratingdata

ofstlbmergedlわJ.4β肋.2(2〃ββ/2)

membrane丘1tration

神鋼パンテツク技報

membr皿e

丘1t‑rationunit(わrreたrence)3古凝集沈澱代替プロセスとしての生物高速ろ過

1.4

リブロ■ビレンろ材(￠4mmX5mmX層高2.Om)の研究としたろ層構成のBRF塔と,その前段に凝集混和

浄水場における凝集沈澱処理は,原水水質悪化に槽を設けたものである｡実験プラントには,前段によってアルミニウム系凝集剤注入率が増加する傾向

原水濁度50度以上の高濁度時にBRFの負荷軽減をにある｡従来は高度浄水処理として導入される生物
ろ過処理の持つ除濁機能を向上させることによって,目的した前処理装置(傾斜管式簡易除濁装置)を,
後段にはシステム全体の評価をおこなうための砂ろ少ない凝集剤注入率で生物処理機能と固液分離機能

過塔を設置した｡BRF塔のろ過速度は240皿/dとし,を併せ持つ凝集沈澱代替プロセスとして生物高速ろシステム全体で凝集沈澱より省スペースであるもの

過(BRF)を開発,実証実験をおこなった｡とした｡図9に実験プラント概略フローを示す｡

1.4.1実験プラント,研究成果

濁度除去性能に関して,通常の原水濁度(15〜25度)に対して,BRF処理水濁度は1度以下であり,

実験プラントは,阪神水道企業団猪名川浄水場の高度浄水処理実証プラント内に設置した｡実験対象

80h以上のろ過継続時間がえられた｡原水濁度が50となる原水は淀川表流水である｡

度を超える高濁度時においても前処理装置を稼働さ

BRFの基本システムは,下層を球状セラミック

ろ材(有効径0.83m皿×層高0.5m),上層を中空ポ

2.5

2.5

2.0

ペコ】一口○叫‑出土一叫』0日.巴一一日0∑勺の}UのとOU】コ一E一口○叶‑d七‑叫屯0弓巴♪∈0せ̀pO)U①ヒOU(PON‑dゼ､N己＼爪且
5

1

0 5

200

400

600

800

FiltrationTime(h)

図

7

Fig.7

VibrationWidth:1Incll(pON届ゼ＼N日＼M且1

2

membrane丘1tration

VibrationWid也:1/2Tnch

0VibrationWidtb:1/4Incb

0 5

図NF膜直接ろ過での補正膜ろ過流束
Corrected

5VibrationWidth:Zero

20

40

60

80

100

and

vibration

FiltrationTime(h)

8

Fig.8

補正膜ろ過流束と振動幅
CoITeCted

nu且

membrane

丘1tration

flux

Widtb

BiologlCalRapidFilter
RapidMixingTank

FlusbingWater

Coagnlant‑

SandFilter‑ト‑

RawⅥ払terTro喝hslowAgitater

Lower

Inclined
Tube

La

er

/
BackwasbP11mp

監野比

RawⅥねterl払nk

ScouringAir

SimpleClari丘er

画

TreatedⅥ払terTank

Blower

図
Fig.9

ββ

9

生物高速ろ過実験フロー
Test凸ow氏〉r

biologicalrapid日1tration

神鋼パンテツク技報

lわg.4β肋.2(20〃β/2)

せることでBRf?処理水濁度は1度未満をえること

動の確認をおこない,クリプトを排水処理から排出ができた｡さらに砂ろ過の前段で再凝集操作(硫酸しないプロセスの検討をおこなった｡

バンド注入率5mg几)をおこなうことで,最終の1.5.1研究成果

平均砂ろ過水濁度は0.07度がえられ,この場合の全浄水場内のクリプトの存在状況をシュミレーショ

凝集剤使用量は,凝集沈澱/砂ろ過システムの約半ンした結果を図11に示す｡大部分のクリプトは濃縮分となった｡

スラッジに存在し,クローズドシステムを採用してBRFと凝集沈澱(高度浄水処理実証プラント)の水質項目を図10に示す｡アンモニア性窒素,鉄,

いる浄水場では,約18%のクリプトが着水井に返送されると推定できる｡

マンガンについては凝集沈澱よりBRFの方が高い

さらに,この研究成果をもとに,100000m3/d規除去率がえられており,生物処理効果であると思わ模のクローズドシステムの浄水場のケーススタディれる｡

をおこなった｡排水処理設備よりクリプトを排出し浄水場排水のクリプトスポリジウム対策技術

1.5

ないシステムフローを図12に示す｡クローズドシスの探索

テムの場合,浄水場内に流入したクリプトの大部分

水道原水中に病原性原虫クリプトスポリジウム

は脱水ケーキ中に捕捉されて場外に搬出され,一部(クリプト)が混入した場合,通常,凝集沈澱など

は着水井に返送される｡ここに,濃縮スラッジ中のの固液分離により210g以上の除去率がえられるが,クリプトは加温処理,脱水ケーキのクリプトは造粒沈澱汚泥には存在し浄水場内でクリプトが循環する

乾燥処理,返送水中のクリプトは濁度が20度以下でことが懸念されるため,クリプトの浄水場内での挙あれば紫外線照射処理が有効であると推定された｡
また,この加温処理,造粒乾燥処理にコージェネ
レーションシステムを導入することで環境への負荷

8coagnladon/se此nghDemonst血OnP血低減や省エネルギーに寄与するものと考えられる｡

圏BRF(ゞ)○召出一20∈0出;レ汽〉ご･

2.1実施の背景･目的う↓￣〜∨､ヒく̲∧.き一き;

水道として生活に関わる｢水+は,流域圏の大きタ1J仁1上こb

な水循環系を構成する重要な要素となっている｡大:･:▼;ヮー
フ■￣￣∴

∠≡ア≦エ

言

ヱ

責

苛

都市地域の水道では,上流の下水処理水や家庭排水

妻 喜 芦

Z

をやむなく取水し浄水処理をおこなっている｡さら図10水質の平均除去率
Fig.10Average

Raw

環境影響低減化浄水技術開発研究(e‑Water)2)

2.

･7∴ナ買

に,近年の病原性原虫クリプトスポリジウムや化学

removalratio

物質の水道原水への混入など,水道の安全性を確保

Water

100

ReturnWater
17.94

Receivll唱
Well

DewateredCake

117.94
99,88
SettlingTank

Concentration
106.15

11.79

10(;.13

Tank

6.24

p･02
Supcrnatant

RapidFilter

11.67

Dehydrator

Filtrate
FilterClo血RinseWastewater

Discharge
WaterTaIlk

0,12

TreatedWater

FiguresinDshovtl‑eCOuntSOfoocysts､軸entbeincol血goocystsareassumedl帆園11浄水場内のクリプトの挙動
Fig.11Bebavior

ofcryptosporidium

lわJ.4β肋.2(2〃03/2)

oocystsin

p町i丘cation

system

神鋼パンテツク技報

37

口ⅤIrradiation
RawWater

UVlmdiatio皿
ReturnⅥねter

日eatingUnit
Turbidity20

Dり血g

4369m3/d

ReceivingWell
Beating
100000m3月

PAC‑‑‑トDischa喝edSludgel%

2856kg‑ds/d95.21n3/d

DewateredCake
EeaterConcentration

SettlingTaI止

DryingPelletizer

DヮCakeイー

Conc･Sludge3%

Dehy血ator

l払nk
Supe皿atantRinseⅥ屯stewater
4070m3/d

RapjdFilter

下iltrate88.1m3/d

190.4皿3/d

FilterClothRinseⅥ屯stewater2

m3/d

恥stewater
l払Ⅰ止TreatedWater

図12クリプト対応型排水処理システム
Fig.12Cryptosporidium‑prOOfwastewater

treatment

systemするための課題も多い｡これらの課題には,水道個0.1度(クリプト暫定指針値)管理には,凝集剤の別では解決できず,利用者個別の水利用形態から流過剰注入,ろ過継続時間の短縮,これらにともなう域圏までも含めた対応が必要となる｡また,現状の汚泥の難脱水性など問題が多い｡とくに,低水温,

浄水処理システムにおいて,取水,送水などにかな

低濁度時には顕著であり,中･大規模浄水場でも膜りの電力を使用しており,地球環境の立場からも負ろ過の導入を検討し始めている｡また,汚染が進行

荷を低減する必要がある｡

している水道水源では,クリプト,臭気,藻類,難このような水循環系において,今後の水道に求め

分解性有機物,さらには消毒副生成物などの対策･られるのは安全な水の供給のみでなく,浄水処理シ対応のため,その浄水処理は一層難しくなってきてステム全体で水の有効利用を図り,河川への負荷のいる｡こうしたことから,既存の高度浄水処理と膜低減,さらには省エネルギーや発生汚泥量の削減なろ過を組み合わせた多様な応用技術の開発も求めらど環境影響の低減化に繋がるシステムを構築していれている｡

くことである｡2000年度に｢水道施設の技術的基準

本研究では,膜の大容量化(50000〜200000を定める省令(施設基準)+が施行され,浄水処理m3/d)における技術的課題を解決し,より高い安全

技術の自由化,多様化などその地域独自の原水水質性の確保と浄水技術の信頼性を向上させるためにに応じた多様なシステム構築の気運が高まっている｡｢大容量膜技術の開発研究+をおこなう｡具体的にこのような背景のもと,e‑Waterは,環境配慮型のは省エネルギー化が重点課題であり,オンラインで社会実現に向けて必要となる施設の整備,既存施設の効率的な薬品洗浄方法の確立,薬品洗浄廃液処理の改良に貢献できる技術開発を目指して2002年度かも含む排水処理,あるいは上下排水一体化処理の検ら2004年度の3カ年実施される｡

討,使用済み膜モジュールの再利用,処分方法の最2.2適化を目指す｡さらには,コスト,スペースなどに研究課題,研究概要

おけるスケールメリット化,システム全体の自動運

e‑Waterでは以下に示す研究が実施される｡(1)大容量膜ろ過技術の開発に関する研究

転,制御化による容易を運転維持管理システムの開小規模浄水場では,すでにクリプト対策として膜ろ過技術が有効であることが実証され,実施設への普及が順調に進行しており,現在,日本全国で280発の確立を目指す｡(2)浄水処理トータルシステムの開発に関する研究
日本の浄水システムは圧倒的に急速ろ過法が大勢

カ所の膜ろ過施設が稼働中,もしくは建設中である｡

を占めているのが現状である｡臭気,藻類対策,消しかし,高度浄水処理を導入するまでもない比較的

毒副生成物対策,クリプト対策が相互に関連して急

清浄な水道原水を有する中･大規模浄水場において

速ろ過処理水の濁度0.1度管理に苦慮している浄水は,クリプト対策として,急速ろ過処理水の濁度場も多い｡これらの浄水場では既存技術である急速

ββ

神鋼パンテツク技報

Vb乙4β加ゎ.2(200∂/2)

写真3

商流束型(MF膜)

Photo

3

Ⅲig血一皿ux呼pe MF

membrane

写真

5

Photo

5Iiigh

高充填浸漬型(MF膜)
densitysubmergedMFmembrane

次元的引育報交換を達成しようするものである｡
2.3

e‑Waterに対する当社の取り組み
当社では,このe‑Waterに(1)の大容量膜と(2)の浄水処理トータルシステムに参画する｡特に,｢大容量膜技術の開発研究+には,実証実験を含めて積極的に取り組んでいる｡これは,今後5〜10年後の浄水処理は,膜を核としたシステムになり,さらに中･大規模の膜ろ過施設が増加するものと予想されるためである｡
以下に,当社の大型膜ろ過施設の概要を紹介する｡
大規模浄水場に膜ろ過を適用する場合,まずその設
写真

4

大型膜モジュール(UF膜)

Photo

4

Large

置スペース,エネルギー消費が問題となる｡現状,

UF皿Odule

これらの問題には,当社として膜の高流束化(5ろ過法の最適化活用域あるいは従来の急速ろ過法にm3/m2/d以上),大型膜モジュール(125m2/モジュール),設置膜モジュールの高充填率化での対応を考代わる代替技術と排水処理の高効率化が望まれていえている｡

る｡本研究では,ACT21の成果である｢高効率な浄(1)高流束化

水単位プロセス+および｢排水処理の高効率化+を組み合わせたトータルシステムとしての最適化技術

膿材質に耐薬品性(耐塩素性)に優れたポリフツ
化ビニリデン(PVDlプ)を使用し,原水にわずかのの開発を目指す｡このシステムの中では,計測技術,

塩素を注入することで高流束化を可能にしたもので薬品注入制御システムなどITを駆使した効率的なある｡運転方式も消費電力が少ない全量ろ過方式を制御システムの導入も考慮し稔合的な最適化システ採用している｡(写真3)

ムの技術開発を目指す｡(2)大型膜モジュール(3)水道水源における監視技術の向上に関する研究
水道水源の水質事故による汚染,近年の化学物質

膜材質は地球環境に配慮した酢酸セルロースである｡膜モジュール1本あたりの膜面積は125m2とヤクリプトなどの病原性微生物による水源汚染に対

従来のセルロースモジュールの約2.5倍の膜面積を応し安全性を確保するうえで,水源の監視能力の向有している｡この膜モジュールも運転方式は全量ろ上が望まれている｡また,科学技術の進歩とともに,

過方式である｡(写真4)(3)高充填率化(浸潰膜)

通信,制御,OA機器,省エネルギー技術などの高度化,高機能化が図られきている現状を鑑みて,該

膜材質はPVDFであり,浸漬槽内に高充填率で当技術を浄水処理システムに積極的に導入すること

膜モジュール(32.6m2/モジュール)を充填する｡を目的とし,迅速な危機管理,多様な情報公開,多運転方式は吸引式全量ろ過方式である｡(写真5)

1わJ.4β肋.2(2￠0β/2)

神鋼パンテツク技報

β9

む

す

実性,安全性に優れた技術であり,浄水処理においび

当社では,日本で最初の膜を利用した浄水技循をて,今後主流となるものと思われる｡当社は,今後開発するための官学民共同プロジェクトMAC21

も浄水膜ろ過の研究開発に積極的に取り込んでいく(1991年度から3カ年)に実証実験に参画して以来,所存である｡

高度処理MAC(1994年度から3カ年),ACT21,
e‑Waterと十年以上にわたり浄水膜ろ過技術の開発に取り組んできている｡当社の浄水膜ろ過施設の納入実績も1998年に第1号機を納入してから,その数
2002年11月現も27件(総処理水量:約15000m3凡在)と着実に増えている｡膜ろ過は,その処理の確[参考文献]

1)(財)水道技術研究センター:高効率浄永技術開発研
究(ACT21)成果概要集,(2002)2)(財)水道技術研究センター:環境影響低減化浄水技術開発研究の実施に関する基本方針,(2000)

連絡先
西

尾

弘

伸

環境装置事業部
環境本部
計画部
第2計画量
課長

TEL

O78‑232‑8102

FAX

O78‑232‑8057

E‑mailb.nishio@pantec.co.jp

40

神鋼パンテツク技報

1わ王.4β肋.2(200β/2)