資料 2－1－1

伊方発電所3号炉
震源を特定せず策定する地震動－標準応答スペクトルを考慮した地震動評価－

令和4年10月17日

目次

１．震源を特定せず策定する地震動に係る地震動評価の概要‥‥‥‥‥‥ 2２．震源を特定せず策定する地震動の策定及び基準地震動の策定‥‥‥‥‥‥ 5３．基準地震動Ss-3-3に適合する模擬地震波の作成‥‥‥‥‥‥ 11

3.1 正弦波の重ね合わせによる位相（乱数位相）を用いた模擬地震波‥‥‥‥‥‥ 13

3.2 実観測記録の位相を用いた模擬地震波‥‥‥‥‥‥ 17

3.3 基準地震動Ss-3-3の模擬地震波‥‥‥‥‥‥ 19

４．まとめ‥‥‥‥‥‥ 21【参考資料】
基準地震動Ss-3の超過確率の参照‥‥‥‥‥‥‥‥ 24

1

１．震源を特定せず策定する地震動に係る地震動評価の概要

２．震源を特定せず策定する地震動の策定及び基準地震動の策定
３．基準地震動Ss-3-3に適合する模擬地震波の作成
3.1 正弦波の重ね合わせによる位相（乱数位相）を用いた模擬地震波
3.2 実観測記録の位相を用いた模擬地震波
3.3 基準地震動Ss-3-3の模擬地震波
４．まとめ

2

１．震源を特定せず策定する地震動に係る地震動評価の概要

震源を特定せず策定する地震動に係る地震動評価の概要

令和4年4月15日
審査会合資料再掲◯2021年4月21日，設置許可基準規則の解釈※1及び審査ガイド※2が改正され，「震源を特定せず策定する地震動」に係る記載内容が改正された。
◯このため，伊方発電所3号機の基準地震動評価のうち，震源を特定せず策定する地震動評価について，改正後の設置許可基準規則第4条に適合していることを，設置許可基準規則の解釈に準拠し確認した。

設置許可基準規則
第4条3項

※１
※２

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈
基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド

基準地震動

設置許可基準規則の解釈（別記２）

関連改正箇所第4条5項の三
上記の「震源を特定せず策定する地震動」は、震源と活断層を関連づけることが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近傍における観測記録を基に、各種の不確かさを考慮して敷地の地盤物性に応じた応答スペクトルを設定して策定すること。なお、上記の「震源を特定せず策定する地震動」については、次に示す方針により策定すること。
②上記の「全国共通に考慮すべき地震動」の策定に当たっては、震源近傍における観測記録を基に得られた次の知見をすべて用いること。
・2004年北海道留萌支庁南部の地震において、防災科学技術研究所が運用する全国強震観測網の港町観測点における観測記録から推定した基盤地震動
平成27年7月15日付け設置変更許可にて確認済
・震源近傍の多数の地震動記録に基づいて策定した地震基盤相当面（地震基盤からの地盤増幅率が小さく地震動としては地震基盤面と同等とみなすことができる地盤の解放面で、せん断波速度Vs=2200m/s以上の地層をいう。）における標準的な応答スペクトル（以下「標準応答スペクトル」という。）として次の図に示すもの
本資料において確認③上記の「地域性を考慮する地震動」の検討の結果、この地震動を策定する場合にあっては、事前に活断層の存在が指摘されていなかった地域において発生し、地表付近に一部の痕跡が確認された地震について、震源近傍における観測記録を用いること。
平成27年7月15日付け設置変更許可にて確認済④解放基盤表面までの地震波の伝播特性を必要に応じて応答スペクトルの設定に反映するとともに、設定された応答スペクトルに対して、地震動の継続時間及び経時的変化等の特性を適切に考慮すること。
本資料において確認

3１．震源を特定せず策定する地震動に係る地震動評価の概要

伊方発電所における標準応答スペクトルを考慮した地震動評価の流れ◯標準応答スペクトルを考慮した地震動評価にあたっては，地震基盤相当面と解放基盤表面の位置関係によっては，地震基盤相当面から解放基盤表面までの伝播特性を考慮する必要があるが，以降に示すとおり，伊方発電所の解放基盤表面（Vs=2600m/s）は地震基盤相当面とみなすことができる。
◯これを踏まえ，伊方発電所における標準応答スペクトルを考慮した地震動評価は，以下のとおり，標準応答スペクトルをそのまま解放基盤表面での地震動として基準地震動を策定し，基準地震動に適合する模擬地震波を作成する。

全国共通に考慮すべき「震源を特定せず策定する地震動」に関する検討報告書より抜粋■標準応答スペクトルを考慮した地震動評価の流れ
伊方発電所（地震基盤相当面＝解放基盤表面）の場合

地震基盤相当面と解放基盤表面とが異なる場合①地下構造モデルの設定①地下構造モデルの設定②地震基盤相当面の設定②地震基盤相当面の設定

伊方発電所の解放基盤表面は，せん断波速度が2600m/sと地震基盤相当面の定義である2200m/sを上回っており，地震基盤相当面とみなすことができるため，標準応答スペクトルをそのまま伊方発電所の解放基盤表面での地震動レベルとする。

③地震基盤相当面における模擬地震波の作成
地震基盤相当面から解放基盤表面までの伝播特性を考慮③解放基盤表面における地震動の設定④解放基盤表面における地震動の設定④基準地震動の策定⑤基準地震動の策定

4１．震源を特定せず策定する地震動に係る地震動評価の概要

２．震源を特定せず策定する地震動の策定及び基準地震動の策定
３．基準地震動Ss-3-3に適合する模擬地震波の作成
3.1 正弦波の重ね合わせによる位相（乱数位相）を用いた模擬地震波
3.2 実観測記録の位相を用いた模擬地震波3.3 基準地震動Ss-3-3の模擬地震波
４．まとめ

5

２．震源を特定せず策定する地震動の策定及び基準地震動の策定

震源を特定せず策定する地震動の標準応答スペクトル

令和4年4月15日
審査会合資料再掲◯標準応答スペクトルは，「震源近傍の多数の地震動記録に基づいて策定した地震基盤相当面（地震基盤からの地盤増幅率が小さく地震動としては地震基盤面と同等とみなすことができる地盤の解放面で，せん断波速度Vs=2200m/s以上の地層をいう。）における標準的な応答スペクトル」と定義されている。

6

２．震源を特定せず策定する地震動の策定及び基準地震動の策定

地下構造モデル及び地震基盤相当面の設定◯伊方発電所の地下構造モデル（既許可評価）を下に示す。
◯伊方発電所の解放基盤表面は，敷地の標高位置（EL.+10m）で定義されている。また， せん断波速度が2600m/sと地震基盤相当面の定義（Vs＝2200m/s）を上回っており，地震基盤相当面とみなすことができる。

EL.

GL.

S波速度

P波速度

密度(m)(m)

(m/s)

(m/s)

(g/cm3)1000-340-790-1490
-1990

Q値
解放基盤表面（＝地震基盤相当面）

2600

5300

3.0

50

2700

5500

3.0

50

2600

4700

2.7

100

3000

5200

2.7

100

3300

5500

2.7

220

3500

6100

2.7

230-10-350-800-1500-2000

地震基盤7

２．震源を特定せず策定する地震動の策定及び基準地震動の策定

解放基盤表面における震源を特定せず策定する地震動の応答スペクトルの設定

令和4年4月15日
審査会合資料一部修正

1000

1000

100100速 度 （cm/s）

速 度 （cm/s）◯伊方発電所においては，敷地の解放基盤表面のせん断波速度がVs=2600m/sであり地震基盤面に相当することを踏まえ，標準応答スペクトルをそのまま震源を特定せず策定する地震動の設計用応答スペクトルとして考慮する。

101

101

標準応答スペクトル（水平方向）

0.1
0.01

0.1

1
周 期 （秒）

水平方向

標準応答スペクトル（鉛直方向）

100.1
0.010.1

1

10

周 期 （秒）鉛直方向

8２．震源を特定せず策定する地震動の策定及び基準地震動の策定

令和4年4月15日
審査会合資料再掲

基準地震動Ss-3-3の設定

1000

1000

100100速 度 （cm/s）

速 度 （cm/s）◯標準応答スペクトルについて，伊方発電所における既存の基準地震動と比較すると，水平方向は全周期帯で基準地震動Ss-1に包絡され，鉛直方向は0.1秒程度以上の周期帯で基準地震動Ss-1に包絡されるものの，鉛直方向の0.1秒程度以下の短周期側で既存の基準地震動を超過するため，基準地震動Ss-3-3として設定する。

10101

1

Ss-1H

Ss-1V

Ss-3-1H （2004年北海道留萌支庁南部地震を考慮した地震動）

Ss-3-1V （2004年北海道留萌支庁南部地震を考慮した地震動）

Ss-3-2NS（2000年鳥取県西部地震・賀祥ダムの観測記録）

Ss-3-2UD（2000年鳥取県西部地震・賀祥ダムの観測記録）

Ss-3-2EW（2000年鳥取県西部地震・賀祥ダムの観測記録）

Ss-3-3V （標準応答スペクトル）

Ss-3-3H （標準応答スペクトル）
0.1
0.01

0.1

1
周期 （秒）

水平方向

100.1
0.01

0.1

110

周 期 （秒）鉛直方向

9２．震源を特定せず策定する地震動の策定及び基準地震動の策定

令和4年4月15日
審査会合資料再掲

基準地震動Ss-3-3の設定

2500

2500
Ss-1H

Ss-1V

Ss-3-1H （2004年北海道留萌支庁南部地震を考慮した地震動）

Ss-3-1V （2004年北海道留萌支庁南部地震を考慮した地震動）

Ss-3-2NS（2000年鳥取県西部地震・賀祥ダムの観測記録）

2000

Ss-3-2EW（2000年鳥取県西部地震・賀祥ダムの観測記録）
Ss-3-3H （標準応答スペクトル）加 速 度 （cm/s/s）

加 速 度 （cm/s/s）

2000

1500

1000

500

00.01

Ss-3-2UD（2000年鳥取県西部地震・賀祥ダムの観測記録）
Ss-3-3V （標準応答スペクトル）

1500

1000

5000.1

周 期 （秒）水平方向

11000.010.1

周 期 （秒）

110

鉛直方向

10

１．震源を特定せず策定する地震動に係る地震動評価の概要

２．震源を特定せず策定する地震動の策定及び基準地震動の策定
３．基準地震動Ss-3-3に適合する模擬地震波の作成
3.1 正弦波の重ね合わせによる位相（乱数位相）を用いた模擬地震波
3.2 実観測記録の位相を用いた模擬地震波
3.3 基準地震動Ss-3-3の模擬地震波
４．まとめ

11

３．基準地震動Ss-3-3に適合する模擬地震波の作成

令和4年4月15日
審査会合資料一部修正

検討概要◯審査ガイドでは，模擬地震波の作成に関して，下記に例示する複数の方法による検討が要求されている。
①正弦波の重ね合わせによる位相（乱数位相）を用いた模擬地震波②実観測記録の位相を用いた模擬地震波◯これを踏まえ，Noda et al.(2002)の手法に基づき乱数位相を用いた模擬地震波を作成した。また，伊方発電所
において模擬地震波の作成に用いることが可能な観測記録の有無について確認したが，実観測記録の位相を用いた模擬地震波の検討に用いることが可能な観測記録は見つからなかったため，参考検討として，観測記録の回帰分析に基づく他の手法による模擬地震波についても検討を加えた。
◯ここで，伊方発電所の解放基盤表面は，敷地の標高位置（EL.+10m）で定義されており位置が浅いとともに，せん断波速度が2600m/sと地震基盤相当面の定義である2200m/sを上回っており，地震基盤相当面とみなすことができ，地震基盤相当面から解放基盤表面までの伝播特性の影響を考慮するために観測記録の位相を用いる必要がないサイトである。
◯以上のように，複数の方法による検討を行ったうえで，伊方発電所の解放基盤表面の特性を踏まえ，基準地震動
Ss-3-3の模擬地震波は，Noda et al.(2002)の手法に基づき作成した乱数位相を用いた模擬地震波を採用する。
■設置許可基準規則の解釈及び審査ガイドの記載を踏まえた検討内容
設置許可基準規則の解釈（別記2）第4条5項の三④解放基盤表面までの地震波の伝播特性を必要に応じて応答スペクトルの設定に反映するとともに，設定された応答スペクトルに対して，地震動の継続時間及び経時的変化等の特性を適切に考慮すること。
審査ガイドの記載
震源を特定せず策定する地震動による基準地震動は，設定された応答スペクトル（地震動レベル）に対して，地震動の継続時間及び経時的変化等の特性が適切に考慮されていることを確認する。
また，設定された応答スペクトルに基づいて模擬地震動を作成する場合には，複数の方法（例えば，正弦波の重ね合わせによる位相を用いる方法，実観測記録の位相を用いる方法等）により検討が行われていることを確認する。

検討内容

説明頁

・乱数位相を用いた模擬地震波を作成し，継続時間及び経時的変化について確認する

13～16頁
補足説明資料・観測位相を用いた模擬地震波の検討として，17～18頁
伊方発電所周辺の観測記録を確認する
補足説明資料・伊方発電所の解放基盤表面の設定を踏まえ，
基準地震動Ss-3-3は乱数位相を用いた模擬地震波を採用する

19～20頁12

１．震源を特定せず策定する地震動に係る地震動評価の概要

２．震源を特定せず策定する地震動の策定及び基準地震動の策定
３．基準地震動Ss-3-3に適合する模擬地震波の作成
3.1 正弦波の重ね合わせによる位相（乱数位相）を用いた模擬地震波
3.2 実観測記録の位相を用いた模擬地震波
3.3 基準地震動Ss-3-3の模擬地震波
４．まとめ

13

3.1 正弦波の重ね合わせによる位相（乱数位相）を用いた模擬地震波

令和4年4月15日
審査会合資料再掲

基準地震動Ss-3-3に適合する模擬地震波の作成諸元◯基準地震動Ss-3-3（標準応答スペクトル）に適合する模擬地震波について，周波数-振動特性と一様乱数の位相をもつ正弦波の重ね合わせによって作成する。
○振幅包絡線の経時変化については，Noda et al.(2002)に基づき設定する。なお，振幅包絡線の設定条件の保守性については，補足説明資料に記載している。
設計用
模擬地震波

地震規模
M

等価震源距離Xeq(km)

継続時間(ｓ)Ss-3-3H
Ss-3-3V

7.0

10.0

29.80

振幅包絡線の経時的変化 (s)
Ｔb

Ｔc

Ｔd

3.72

16.31

29.80

※地震規模は，武村(1990)のMo-M関係及びKanamori(1977)のMo-Mw関係から導かれる経験式(Mw=0.78M+1.08)と，全国共通に考慮すべき地震動の地震規模(Mw6.5程度未満)との関係から，Mw6.5の場合のMは約6.9となるが，地震規模に幅があることを踏まえ，模擬地震波の特に強震部の継続時間が長めとなるよう保守的にM7.0を設定。また，等価震源距離は，敷地近傍(半径10km程度以内の領域)で発生する地震を想定した
うえ，継続時間が長めとなるよう10㎞と設定。

(Ｔ／Ｔb)2 （0＜T≦Tb）
Ｅ(Ｔ)＝（Tb＜T≦Tc）

1.0ln(0.1)

e T -Td(T-Tc)c

振幅包絡線1（Tc＜T≦Td）
0.1
Tb

ここで，
Tb＝100.5Ｍ－2.93（立ち上がり部の継続時間）

Tc－Tb＝100.3Ｍ－1.0（強震部の継続時間）

Tc

Td

Td－Tc＝100.17Ｍ＋0.54logXeq－0.6 （減衰部の継続時間）
Noda, S., K. Yashiro, K. Takahashi, M. Takemura, S. Ohno, M. Tohdo and T. Watanabe, Response spectra for design purpose of stiff structures
on rock sites, OECD-NEA workshop on the relation between seismological data and seismic engineering analysis, OCT.16-18, Istanbul, 2002.

143.1 正弦波の重ね合わせによる位相（乱数位相）を用いた模擬地震波

令和4年4月15日
審査会合資料再掲

模擬地震波の作成結果（1/2）■模擬地震波の作成結果
800

600

加速度(gal)

加速度(gal)

8000-8000-400-800

010203001020

時刻(s)

時刻(s)

水平方向

鉛直方向30■適合度確認（スペクトル比は全周期帯の適合度のうちの最小値を示している）
スペクトル比(R)（≧0.85）

スペクトル強度比(SI比)（≧1.0）

水平方向

0.8823

1.0070鉛直方向

0.88491.00682.5

SV 1(T )R＝（0.02 ≦ T）
SV 2(T ) S (T )dt
V

SI比＝

0.1
2.5 

 S (T )dt
V

判定式

0.1

SV 1T ：模擬地震波の応答スペクトル値

SV T  ：模擬地震波の応答スペクトル値

SV 2T ：目標とする応答スペクトル値

SV T  ：目標とする応答スペクトル値

T：固有周期

T：固有周期

15

3.1 正弦波の重ね合わせによる位相（乱数位相）を用いた模擬地震波

令和4年4月15日
審査会合資料再掲

模擬地震波の作成結果（2/2）

1000

1000

100100速 度 （cm/s）

速 度 （cm/s）■模擬地震波の応答スペクトルと応答スペクトル比

101

0.1
0.01

10.1

標準応答スペクトル

標準応答スペクトル

乱数位相H

乱数位相V

1

周

0.1
0.01

101

周

10

期 （秒）

1.5

応答
ス
ペ
ク
トル
比

10.85

0.88230.50.01

0.1

期 （秒）

1.5

応答
ス
ペ
ク
トル
比

100.1

1

水平方向

水平方向

10
周期 ( 秒 )10.85

0.88490.50.010.11

鉛直方向鉛直方向

10周期 ( 秒 )16

１．震源を特定せず策定する地震動に係る地震動評価の概要

２．震源を特定せず策定する地震動の策定及び基準地震動の策定
３．基準地震動Ss-3-3に適合する模擬地震波の作成
3.1 正弦波の重ね合わせによる位相（乱数位相）を用いた模擬地震波
3.2 実観測記録の位相を用いた模擬地震波
3.3 基準地震動Ss-3-3の模擬地震波
４．まとめ

17

3.2 実観測記録の位相を用いた模擬地震波

伊方発電所及び伊方発電所周辺における観測記録の収集（概要）

令和4年4月15日
審査会合資料一部修正◯実観測記録の位相を用いた模擬地震波の検討にあたって，伊方発電所及び伊方発電所周辺における観測記録の収集を行い，模擬地震波作成に用いることが可能な観測記録の有無について確認した。
◯その結果，以下のとおり，模擬地震波作成に用いることが可能な観測記録は見つからなかった。
・伊方発電所における観測記録については，内陸地殻内地震の観測記録は最大振幅が10ガル未満と小さい2地震のみ（その他は海洋プレート内地震の観測記録）であり，いずれの記録も適切ではない。
・伊方発電所と地盤特性が同程度として収集・整理した伊方発電所周辺における内陸地殻内地震の観測記録は，最大振幅が10ガル未満と小さいこと，継続時間が短いことなどから，いずれの記録も適切ではない。
◯このため，参考検討として，観測記録の回帰分析に基づく模擬地震波作成手法である佐藤・岡崎(2013)による群遅延時間を考慮した模擬地震波を作成した。作成した模擬地震波について，乱数位相を用いた模擬地震波と周波数特性等の比較を行い，乱数位相を用いた模擬地震波の方が振幅の大きい波の継続時間が長いことを確認した。
◯なお，これらの詳細は補足説明資料に記載している。
■伊方発電所の地震計で観測された地震の震央分布■伊方発電所周辺におけるMw4.0以上の地震の震央分布

震源深さ(㎞)

2016/2/12
愛媛県南予
2016/4/16
Mj3.8，Mw3.8
熊本地震本震Mj7.3，Mw7.1※1震源データは気象庁及びF-net

から1997年1月～2021年8月，
Mw≧4.0，震源深さ20㎞以浅（気象庁による値）を抽出※2収集対象とした三波川帯以南に位置する観測点を緑で着色※諸元を示している地震は内陸地殻内地震の観測記録

18

１．震源を特定せず策定する地震動に係る地震動評価の概要

２．震源を特定せず策定する地震動の策定及び基準地震動の策定
３．基準地震動Ss-3-3に適合する模擬地震波の作成
3.1 正弦波の重ね合わせによる位相（乱数位相）を用いた模擬地震波
3.2 実観測記録の位相を用いた模擬地震波
3.3 基準地震動Ss-3-3の模擬地震波
４．まとめ

19

3.3 基準地震動Ss-3-3の模擬地震波

基準地震動Ss-3-3の模擬地震波（乱数位相を用いた模擬地震波）

令和4年4月15日
審査会合資料再掲◯伊方発電所の解放基盤表面については，敷地の標高位置（EL.+10m）で定義されており位置が浅いとともに，せん断波速度が2600m/sと地震基盤相当面の定義である2200m/sを上回っている。
◯これを踏まえれば，伊方発電所の解放基盤表面は地震基盤相当面とみなすことができることから，伊方発電所は，地震基盤相当面から解放基盤表面までの伝播特性の影響を考慮するために観測記録の位相を用いる必要がないサイトである。
◯このような伊方発電所の解放基盤表面の特性を踏まえ，基準地震動Ss-3-3は乱数位相を用いた模擬地震波を採用する。

■模擬地震波（Ss-3-3H，Ss-3-3V）の加速度時刻歴波形（乱数位相を用いた模擬地震波）
800

600

加速度(gal)

加速度(gal)

8000-800

0-400
-800

0

102030

01020

時刻(s)

時刻(s)

水平方向

鉛直方向

3020

１．震源を特定せず策定する地震動に係る地震動評価の概要

２．震源を特定せず策定する地震動の策定及び基準地震動の策定
３．基準地震動Ss-3-3に適合する模擬地震波の作成
3.1 正弦波の重ね合わせによる位相（乱数位相）を用いた模擬地震波
3.2 実観測記録の位相を用いた模擬地震波
3.3 基準地震動Ss-3-3の模擬地震波
４．まとめ21

４．まとめ

令和4年4月15日
審査会合資料再掲

まとめ◯震源を特定せず策定する地震動評価について，改正後の設置許可基準規則※第4条に適合していることを確認した。

設置許可基準規則
第4条3項

基準地震動

設置許可基準規則の解釈（別記２） 関連改正箇所
第4条5項の三
上記の「震源を特定せず策定する地震動」は、震源と活断層を関連づけることが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近傍における観測記録を基に、各種の不確かさを考慮して敷地の地盤物性に応じた応答スペクトルを設定して策定すること。なお、上記の「震源を特定せず策定する地震動」については、次に示す方針により策定すること。
②上記の「全国共通に考慮すべき地震動」の策定に当たっては、震源近傍における観測記録を基に得られた次の知見をすべて用いること。
・2004年北海道留萌支庁南部の地震において、防災科学技術研究所が運用する全国強震観測網の港町観測点における観測記録から推定した基盤地震動
・震源近傍の多数の地震動記録に基づいて策定した地震基盤相当面（地震基盤からの地盤増幅率が小さく地震動としては地震基盤面と同等とみなすことができる地盤の解放面で、せん断波速度Vs=2200m/s以上の地層をいう。）における標準的な応答スペクトル（以下「標準応答スペクトル」という。）として次の図に示すもの③上記の「地域性を考慮する地震動」の検討の結果、この地震動を策定する場合にあっては、事前に活断層の存在が指摘されていなかった地域において発生し、地表付近に一部の痕跡が確認された地震について、震源近傍における観測記録を用いること。

④解放基盤表面までの地震波の伝播特性を必要に応じて応答スペクトルの設定に反映するとともに、設定された応答スペクトルに対して、地震動の継続時間及び経時的変化等の特性を適切に考慮すること。
※ 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則(解釈含む)

22

４．まとめ

令和4年4月15日
審査会合資料再掲

基準地震動Ssの最大加速度振幅

最大加速度振幅(cm/s2)

基準地震動Ss
応答スペクトル
設計用模擬地震波に基づく手法
480km連動・壇の手法・⊿σ20MPa・西破壊

敷地ごとに震源を特定して策定する地震動

480km連動・壇の手法・⊿σ20MPa・中央破壊480km連動・壇の手法・⊿σ20MPa・第1ｱｽﾍﾟﾘﾃｨ西破壊

断層モデルを用いた手法

敷地前面海域の断層群（中央構造線断層帯）

480km連動・F&Mの手法・⊿σ1.5倍・西破壊

480km連動・F&Mの手法・⊿σ1.5倍・中央破壊

480km連動・F&Mの手法・⊿σ1.5倍・東破壊

54km・入倉・三宅の手法・⊿σ1.5倍・中央破壊

480km連動・壇の手法・⊿σ20MPa・中央破壊・入れ替え

2004年北海道留萌支庁南部地震を考慮した地震動
震源を特定せず策定する地震動

2000年鳥取県西部地震賀祥ダムの観測記録

標準応答スペクトル

水平動

Ss-1H

650

鉛直動

Ss-1V

377

水平動NS

Ss-2-1NS

579

水平動EW

Ss-2-1EW

390

鉛直動UD

Ss-2-1UD

210

水平動NS

Ss-2-2NS

456

水平動EW

Ss-2-2EW478

鉛直動UD

Ss-2-2UD

195

水平動NS

Ss-2-3NS

371

水平動EW

Ss-2-3EW

418

鉛直動UD

Ss-2-3UD

263

水平動NS

Ss-2-4NS

452

水平動EW

Ss-2-4EW

494

鉛直動UD

Ss-2-4UD

280

水平動NS

Ss-2-5NS

452

水平動EW

Ss-2-5EW

388

鉛直動UD

Ss-2-5UD

199

水平動NS

Ss-2-6NS

291

水平動EW

Ss-2-6EW

360

鉛直動UD

Ss-2-6UD

201

水平動NS

Ss-2-7NS

458

水平動EW

Ss-2-7EW

371

鉛直動UD

Ss-2-7UD

178

水平動NS

Ss-2-8NS

478

水平動EW

Ss-2-8EW

456

鉛直動UD

Ss-2-8UD

195

水平動

Ss-3-1Ｈ

620

鉛直動Ss-3-1Ｖ

320

水平動NS

Ss-3-2NS528

水平動EW

Ss-3-2EW

531

鉛直動UD

Ss-3-2UD

485

水平動

Ss-3-3Ｈ

600

鉛直動

Ss-3-3Ｖ400

23【参考資料】
基準地震動Ss-3の超過確率の参照

24

参考資料

令和4年4月15日
審査会合資料再掲

基準地震動Ss-3の超過確率の参照◯基準地震動Ss-3-1～Ss-3-3の応答スペクトルを，既許可で評価した内陸地殻内地震の領域震源モデルによる一様ハザードスペクトルと比較する。

1000

1000

100

100

速 度 （cm/s）

速 度 （cm/s）◯内陸地殻内地震の領域震源モデルによる一様ハザードスペクトルと比較した結果，震源を特定せず策定する地震
動Ss-3-1～Ss-3-3の年超過確率は10-4～10-7程度である。

10

1

10

1
1.0E-7 一様ハザードスペクトル1.0E-7 一様ハザードスペクトル1.0E-6 一様ハザードスペクトル1.0E-6 一様ハザードスペクトル1.0E-5 一様ハザードスペクトル1.0E-5 一様ハザードスペクトル1.0E-4 一様ハザードスペクトル1.0E-4 一様ハザードスペクトルSs-3-1H （2004年北海道留萌支庁南部地震を考慮した地震動）

Ss-3-1V （2004年北海道留萌支庁南部地震を考慮した地震動）

Ss-3-2NS（2000年鳥取県西部地震・賀祥ダムの観測記録）

Ss-3-2UD（2000年鳥取県西部地震・賀祥ダムの観測記録）

Ss-3-2EW（2000年鳥取県西部地震・賀祥ダムの観測記録）

Ss-3-3V （標準応答スペクトル）

Ss-3-3H （標準応答スペクトル）

0.1
0.01

0.1

1
周

期 （秒）

水平方向

100.1
0.01

0.1

1
周

10

期 （秒）

鉛直方向

25