ENDEFRESITPT.

FPS300.245-047-103 Installation Manual
FPS300.245-047-103 Installationsanleitung
FPS300.245-047-103 Manuel d'installation
FPS300.245-047-103 Manual de instalación
FPS300.245-047-103 Manuale di Installazione
FPS300.245-047-103 Manual de instalação

Power Supply, 1-Phase, 24V, 300W,
Stromversorgung, 1-Phase, 24V, 300W
Alimentation d'Énergie, 1-Phase, 24V, 300W
Fuente De Alimentación, 1-Phase, 24V, 300W
Alimentazione Elettrica, 1-Phase, 24V, 300W
Fonte De Alimentação, 1-Phase, 24V, 300W

Doc. ID: PU-447.015.14-xxC (2022-02-08-HE1)

Read this first!

English

Before operating this device, please read this manual thoroughly and retain this manual for
future reference! This device may only be installed and put into operation by qualified
personnel. If damage or malfunction should occur during operation, immediately turn power
off and send device to the factory for inspection. The device does not contain serviceableparts. The information presented in this document is believed to be accurate and reliable andmay change without notice. For any clarifications the English translation will be used.

WARNING-Vor Inbetriebnahme lesen!

Risk of electrical shock, fire, personal injury, or death:

Turn power off before working on the device. Protect against inadvertent re-powering.
Do not open, modify or repair the device.
Do not touch during power-on and immediately after power-off. Hot surfaces may causeburns.

A lire avant mise sous tension!

Français

Veuillez lire ces instructions de montage et d'entretien avant de mettre l'alimentation soustension. Conservez ce manuel qui vous sera toujours utile. Cette alimentation ne doit êtreinstallée que par du personnel qualifié et compétent. En cas de dommage ou
dysfonctionnement, coupez immédiatement la tension d’alimentation et retournez l’appareil àl’usine pour vérification. ! L’alimentation ne contient pas de pièces échangeables Les
données indiquées dans ce document servent uniquement à donner une description duproduit et n'ont aucune valeur juridique. En cas de divergences, le texte anglais fait foi.
Prendre en compte les points suivants, afind'éviter toute détérioration électrique, incendie,
dommage aux personnes ou mort:Mettre l’alimentation hors tension avant toute intervention sur celle-ci et s'assurer qu'il n'ya pas risque de redémarrage.
Ne pas ouvrir, modifier ou réparer l'alimentation.
Ne pas toucher le carter pendant le fonctionnement ou directement après la mise horstension. Surface chaude risquant d’entraîner des blessures.

--Leggere prima questa parte!

Italiano

nachfolgender Punkte kann einen elektrischen
WARNUNG Missachtung
Schlag, Brände, schwere Unfälle oder Tod zur Folge haben:
Schalten Sie die Eingangsspannung vor Installations-, Wartungs- oder Änderungsarbeitenab und sichern Sie diese gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.
Führen Sie keine Änderungen oder Reparaturversuche am Gerät durch. Gerät nicht öffnen!
Gehäuse nicht während des Betriebes oder kurz nach dem Abschalten berühren. Heiße
Oberflächen können Verletzungen verursachen.

Lea primero!

Español

Conserve este manual como referencia para futuras consultas. La fuente de alimentación solo
puede ser instalada y puesta en funcionamiento por personal cualificado. Por favor lea
detenidamente este manual antes de conectar la fuente de alimentación. Si se produce un fallo
o mal funcionamiento durante la operación, desconecte inmediatamente la tensión dealimentación. En ambos casos, el equipo debe ser inspeccionado en fábrica. La información
presentada en este documento es exacta y fiable en cuanto a la descripción del producto ypuede cambiar sin aviso. En casa de duda, prevalece el texto inglés.

ADVERTENCIA

AVERTIS S EMENT-Deutsch

Bitte lesen Sie diese Warnungen und Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb
nehmen. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachlesen auf. Das Gerät darf nur durch
fachkundiges und qualifiziertes Personal installiert werden. Bei Funktionsstörungen oderBeschädigungen schalten Sie sofort die Versorgungsspannung ab und senden das Gerät zurÜberprüfung ins Werk. Das Gerät beinhaltet keine Servicebauteile. Die angegebenen Daten
dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften imRechtssinne aufzufassen. Im Zweifelsfall gilt der englische Text.

-Riesgo de descarga eléctrica, incendio, accidente
grave o muerte:

Desconectar la tensión de red antes de trabajar en la fuente de alimentación. Evite una
posible reconexión involuntaria.
No realizar ninguna modificación o reparación de la unidad. No abrir la unidad.
No tocar durante el funcionamiento ni inmediatamente después del apagado. El calor de lasuperficie puede causar quemaduras graves.

Leia primeiro!

Portuguès

Prima di collegare il sistema di alimentazione elettrica si prega di leggere attentamente leseguenti avvertenze. Conservare le istruzioni per la consultazione futura. Il sistema dialimentazione elettrica deve essere installato solo da personale competente e qualificato. Se
durante il funzionamento si verificano anomalie o guasti, scollegare immediatamente latensione di alimentazione. In entrambi i casi è necessario far controllare l'apparecchio dal
produttore! I dati sono indicati solo a scopo descrittivo del prodotto e non vanno consideraticome caratteristiche garantite dell'apparecchio. In caso di differenze o problemi è valido iltesto ingleseRecomendamos a leitura cuidadosa das seguintes advertências e observações, antes decolocar em funcionamento a fonte de alimentação. Guarde as Instruções para futura consulta,em casos de dúvida. A fonte de alimentação deverá ser instalada apenas por profissionais daárea, tecnicamente qualificados. Se por acaso, durante a utilização ocorrer algum defeito defuncionamento ou dano, desligue imediatamente a tensão de alimentação. Em ambos os casos,será necessária uma verificação na Fábrica! Os dados mencionados têm como finalidade
somente a descrição do produto, e não devem ser interpretados como propriedades garantidas
no sentido jurídico. Em caso de duvidas aplica-se o texto em inglês.

Il mancato rispetto delle seguenti norme può
provocare folgorazione elettrica, incendi, gravi
incidenti e perfino la morte:
Prima di eseguire interventi di installazione, di manutenzione o di modifica scollegare latensione di rete ed adottare tutti i provvedimenti necessari per impedirne il ricollegamento
non intenzionale.
Non tentare di aprire, di modificare o di riparare da soli l'apparecchio.
Non toccare quando acceso e subito dopo lo spegnimento. La superficie calda può
causare scottature.

A não observância ou o incumprimento dos pontos a seguir
mencionados, poderá causar uma descarga elétrica, incêndios,acidentes graves ou morte:
Antes de trabalhos de instalação, manutenção ou modificação, desligue a tensão dealimentação, protegendo-a contra uma nova ligação involuntária.
Não efectue nenhuma modificação ou tentativa de reparação no aparelho. Quando
necessário contacte o seu distribuidor. Não abra o aparelho.
Não tocar enquanto estiver em funcionamento, nem após a desligar. A superficie poderá
estar quente e provocar lesões.

AVVERTENZA--ATENÇÃO

-Headquarters: PULS GmbH, Elektrastr. 6, 81925 Munich, Germany, www.pulspower.com
Germany +49 89 9278 0
China+86 512 62881820

France+33 478 668 941
Austria+43 2764 3213
North America+1 630 587 9780
Singapore+65 6684 2310
The information in this document is believed to be accurate and reliable and may change without notice.

Switzerland+41 56 450 18 10United Kingdom +44 1525 841001

ENFPS300.245-047-103 Installation Manual

Product Description

Technical Data

The FPS300.245-047-103 is a stand-alone power supply for three-phase mains systems, which
provides a stabilized and galvanically separated PELV/ES1 output voltage at 4 outputs. The negative
potential of the outputs is permanently connected to PE within the unit. The housing is rated as IP65
and IP67 according IEC60529 and provides protection against electrical, mechanical and fire hazards.
The device is equipped with an IO-Link Interface V1.1 to parameterize and access data.

All values are typical figures specified at 100V/230Vac 50Hz input voltage,
24V, 300W output load, 25°C ambient temperature and after a 5 minutes
run-in time unless otherwise noted.
Output voltage
DC 24V
NominalAdjustment range
24 – 28Vdc
Factory setting 24.5V
Output power
Continuous:
360W
At +45°C ambient
300W
At +55°C ambient
150W
At +70°C ambient
Short-term, up to 5s:
600W
Below +55°C ambient:
Vin >=100VAC
300W
At +70°C ambient
Derate linearly above +45°C and max. 70°C
Number of outputs
4
Output currents
Per output max 10A
Input voltage ACAC 100 - 240V
-15% / +10%
Mains frequency
50 – 60Hz±6%Input current AC
4 / 1.7A
At 100 / 230 Vac
Power factor
0.99 / 0.97
At 120 / 230 Vac
Input voltage DCDC 110-300V*)±20%
Input current DC
3.6A / 1.3A
At 110 / 300Vdc
Input inrush current
2.6 / 6A peakat 25°C 120 /230 Vac
Efficiency
93.4 / 95%
At 100 / 230 Vac
Hold-up time
33 / 33ms
At 100 / 230Vac
Temperature range-25 to +70°C
Size (LxWxH)
183x182x59mm
Without connectors
Weight
1200g / 2.7lb

Intended Use
This indoor use device is intended for commercial use, such as in industrial control, process control,monitoring, measurement or the like.
Do not use this device in equipment, where malfunctioning may cause severe personal injury orthreaten human life, without additional appropriate safety devices, that are suited for the endapplication.
If used in a manner outside of its specification, the protection provided by the device may be impaired.

Installation Instructions
Install the device with the terminals on the bottom of the device. Other mounting orientations require areduction in output current.
When installing watch out for the risk of injury from sharp edges and assure that when installed any
sharp edges on the back cannot be accessed and cannot cause injury.
Use 4 screws ( 2 on top and 2 on bottom mounting holes) suitable for the underground and a strengthcomparable to M4 or UNC 8-32 screws.
The device is designed for pollution degree 3 areas in controlled environments.
The enclosure of the device provides a degree of ingress protection of IP65 and IP67 when installedwith all mating connectors firmly connected. Assure that during installation no moisture or dirt gets into
the connections. Operation in wet locations or in areas where moisture or condensation can beexpected is possible.
The isolation of the device is designed to withstand impulse voltages of overvoltage category IIIaccording to IEC 60664-1.
The device is designed as "Class of Protection I" equipment according to IEC 61140. Do not use
without a proper PE (Protective Earth) connection.
The device is suitable to be supplied from TN, TT or IT mains networks. The voltage between the input
terminals and the PE potential must not exceed 264Vac.
The device is designed for convection cooling without a fan. Do not obstruct airflow.
The device is designed for altitudes up to 5000m (16400ft). Above 2000m (6560ft) a reduction in
output current and overvoltage category is required.
Keep the following minimum installation clearances: 30mm on top and bottom, 10mm on the front, theleft and the right side.
The device is designed, tested and approved for branch circuits up to 20A (UL) and 32A (IEC) without
additional protection device. If an external fuse is utilized, do not use circuit breakers smaller than 6A
B- or C-characteristic to avoid a nuisance tripping of the circuit breaker. For DC supply voltages above
150Vdc an external circuit breaker (rated 6A with B- or C-characteristic) is required.
Make sure that you only use plugs and cables rated for the device output current and the required
temperature range. Follow all local and national codes for installation.
Do not connect outputs or devices in parallel for higher output currents.
Do not connect the negative potential of any output to PE.
The maximum permissible ambient air temperature is +70°C (+158°F). The operational temperature isthe same as the ambient or ambient air temperature and is defined 2cm below the device.
Cleaning only with a damp cloth.

*) For DC supply voltages above 150Vdc an external circuit
breaker is required (rated 6A with B- or C-characteristic).
Functional Diagram

Output Characteristic

Functional Description
The output is electronically protected against no-load, overload and short circuit and can supply any
kind of loads, including inductive and capacitive loads. If capacitors with a capacitance >20mF areconnected to one output, this output might switch off after turning the unit or the output on orconnecting the load.
Do not apply return voltages from the load to the output terminals higher than 35V.
The green Status LED reports an output above 90% of the adjusted voltage of a running device andno output tripped due to overcurrent or overtemperature.
The device has an internal overtemperature protection. If the temperature is too high the unit shuts
down and starts automatically again after cooling off.
Each output will get the same state as before the shutdown.
In case of an internal defect, a redundant circuit limits the maximum output voltage to 32.5V. The unit
shuts down and automatically attempts to restart.
IO-Link gives access to internally measured parameters and can be used to change settings. For
IODD files and additional descriptions please visit www.pulspower.com.
LED bargraph and push-buttons:
The LED bar normally displays the actual output power as percentage value. 100% equals an output
power of 300W. LEDs up to and including 100% are green, the LEDs above 100% are orange. Withpressing the up / down buttons you can see the percentage of each output. The orange LED indicatesthe selected output.
If you press the "Set Mode" button for 3 seconds all LEDs light up briefly and one LED stays on,
showing the actual output voltage. With pressing the up or down button you can change the set
voltage to the values indicated by the green LED. All orange LEDs are dark. The voltage is set
immediately and the value stored until the next change. If you press the "Set Mode" button again you
can set the output current limit for the selected channel indicated by the orange LED. With the up /down buttons the current limit is changed to the values indicated by the single lit green LED. The value
is stored until the next change. Select other outputs with the “Set Mode” button. Without furtherpressing of push-buttons, the LED bar will return from any other mode to normal mode after 15s.
With the buttons at each channel the channel can turned on/off manually by pressing for at least 1s.
Mating connectors:
Use a 3 Pin 7/8” female plug to connect to the input voltage connector (X1).
Pin assignment for (X1): Pin 2 for L, Pin 3 for N, The Pin with the PE symbol for PE.
Use a standard M12 A-coded 5 pin female plug for the IO Link.
Use 4 pin 7/8” male plugs for the output voltage connectors (X3, X4).
Pin assignment: Pin 1 for plus out(2,4); Pin 2 for plus out(1,3); Pin 3 for minus out(1,3);
Pin 4 for minus out(2,4).

Temperature Range

Hole Pattern for Mounting

All dimensions in mm; connectors X1 to X4 from left to right