豊田ケミカルエンジニアリング(樵)向け
1 WS(イオンスクラバー)の実績紹介
An(Eon Scrubber)lWS

CherrliccIJ王ngineerJng

ToyofcIfor

●Co.′

Ltd.

(気)生産部

小Pantec

Sbiko
ChemicalCity,facilityI)escrit光d

Aichi

MODELNo.

ofin this

anone

paper

ion(IWS)

scrubberof the largest
Prefecture.

♯1600, is theat

indutstrial

largestthewaste

鉄Tetsukazu

Koide

Toyota1992
toof Marchin Japan
treating companies
andendof its kindandis forhas

beenoperatingin theusegas

exhaust3 incinerator.
is anof theoutline

IWS

which

satisfactorily

since1992.

August

えCo.,

IWS,

delivereddisposal

まdeliveredin Handa

locatedTheCo.

EIlgineering

技術第1課

出きが工場などから出る産業廃棄物は年々増大し,環境への脅威となっている｡しかし,処理システム,施設は十分とはた｡納入装置は1992年8月より運転を開始し,現在順調に稼働している｡
本稿でほ,今回納入した,一つの機種で集塵と有害ガスいえず,処理体制の強化がわが国産業社会の大きな課題となっている｡このような状況のもとで,当社は高効率の集除去を同時に行うことができるt<IWSの産業廃棄物処

塵,除ガス処理装置である湿式のイオンスクラバー(IW理7oラン†への適用例として,その概要を紹介する.

S)を製造販売しており,昨年,豊田ケミカルエンジニア

1.

3号焼却設備の7･･ローリング(秩)に最大級のIWSを納入した｡豊田ケミカルエ

第1図に3号焼却設備の概要フローシートを示す｡汚ンジニアリング(秩)は,年9万トンの処理能力の3号炉を新設し,産業廃棄物の安定的な大量処理体制を築いてお派,固形物などの処理をする焼却炉(ロータリーキルン),廃液,油泥,廃油の処理をする濃縮液焼却炉があり,排ガり,同社が処理する産業廃棄物は汚泥,廃油,プラスチッ

ス浄化設備として電気集塵機(ESP)及びIWSを設置

ク類,スラッジ,廃液など13種類に及び,愛知県を中心に東海地区の産業廃棄物を焼却処分し,埋立の最終処分場に気集塵機で除去し,微粒子及び有害ガス(HCl,送っている｡

ついては,しているo排ガス中FL含まれるダストのうち,粗短子は電Sox)にIWSで同時に除去している｡
3号焼却炉は処理能力が大きいだけでなく,排ガス浄化設備も強化し,設備の自動化も一段と進められている｡

3号焼却炉設備VLおける排ガス浄化設備としてIWSを当社が日鉄化工機(秩)より受注し1992年3月未に納入しWaste
liqしIidinci□erator

Stack
Waste
Secondar)7

heatboiler
tower

Quencbkilll

Gas coolel･ESP/￣ユ旦旦
FanSteamRotary

第1国Fig.

Vol.

87

No.

1lnCilleratiol1 1くilll

turbineIndtlCed draft fan

Air beater

産業廃棄物焼却設備(3骨膜却炉)フロ‑S/‑ト1(1993/8)

Flowsheetof industrial

waste

incinerationsystem

神鋼パンテツク技報(No. 3 Incinerator)

43

Ionizer plates
Upper

Upper

flash header

flash header

I11SしIlatol･
E一ectrodewiresrlighvo】tageframe
TopFront

headerspray

flash hen(1erMist

F3[=⇒LO

しD()ふi)ヰー

K＼separator

令令@/Paclくing/く:>
LDN⊂∨つMist

Back jlash
bea°ersel)aratOl‑

ヰーElectrode
Front

flash header

Lo甲erbars

flash header

9 65()

第2国
Fig.

♯1600IWS断面図
2Sectionalviewof ♯1600 IWS

Purge

Iollizer plate

air beater
Purge

Qtle□Cbtower

air fall

芸gi;
旨器
Mist

separator

Circulationva】ve&Packing/ ′￣Mistsepal̀at 01.

Drai ll
一o宅i‑.
/:Water

第3図Fig.

3supply♯1600IWSフローシート
of ♯1600 IWS

Flowsheet

る｡充填材上部より循環液をスプレーする構造となってお装置の概要

り,ダスT‑と有害ガスを同時FL除去する｡有害ガス除去吸イオンスクラバーは集塵と有害ガスの除去を同時に行う

収用に循環液にNaOH水溶液を自動注入している｡.とができる装置であり,第2図に断面図,第3囲にフロ･を示す.焼却炉より排出された排ガスは電気集塵機(EIWS内部に洗浄目的のため忙洗浄配管を設置している｡洗浄は定時刻になれば自動的に開始し,終了後通常運IWS･P)を通り急冷塔で断熱飽和温度まで冷却され,転R:復帰する｡洗浄時間は2分/回で,･導入される｡ダストは高電圧イオン化部で荷電され,充招附こおいで際陸衝突及びイメージフォース(影像力)に二り除去される｡高電圧イオン化部は,イオナイザープレ
I Tl,放電線及び高圧電源装置にて構成されている｡
Vの直流高電圧によりコロナ放電を発生させ,ダストにf電しているoイオナイザープレ‑トはダス†または析出ブの付着成長を防止する目的で,連続的に循環水をオーバ･フローさせて濡れ壁を形成させる構造となっている｡
充填部は,ダストの捕集および有害ガスの除去を目的と‑る充填材,散水装置,ミストセパレータで構成されてい1日(24時間運転)

6回洗浄を行うo循環および洗浄は同一ポンプを使用し,循環弁,洗浄弁の切替を行うことにより実施される｡循環30弁,洗浄弁の切替は,タイマーにより自動運転される｡
循環槽の水位コントロール用のレベ/I,計,IWS入rjガ
ス温度検知用の温度計等が取付られており,安全対策としてIWS内部へ高温ガスが流入した場合,荷電がOFFとなりガス冷却のために洗浄弁が開いて洗浄を開始する｡また,IWS内部‑高温ガスが流入しないシステムとなっている｡

神鋼パンテツク技報

Vol.

37

No.

1

(1998/3)

IWS

岨旦里主ノく⊃

○⊂)
◆t:r

仁一

⊂⊃g
しe崇
ぐ/つ
J.

＼＼､逝こヱ̲旦旦ユ退̲室生
写真1

PtlrgeIWS実装置外観

PIIOtO･1

Outsideviewof IWS

actualair fal一PL皿P

equipment
9650Lリ+H

IWSの運転,停止は自動シーケンスを組み込んでいる∪.̲.̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲++ため,押ボタンスイッチーつで一連の動作および運転,停止を行うことができるシステムとなっている｡また,メンlllぐつく⊃1+つ+I)

テナンスが容易にできる構造となっている｡

⊂⊃く.O

⊂′〕

3.納入装置の仕様

臆尭

納入装置の外形図を第4国,外観を写真1忙示す｡また,設計条件および仕様は次のとおりである｡
本装置を設計する忙当たっては,パイロットテスト磯によるテスT‑を実施し,テス十データをもとに最適設計を行った｡
3. 1設計条件

処理ガス温度および湿度

m3N/h･wet
80.3oC飽和

入口ダスト壊度(急冷塔入口)

0.1

出口ダスト壊度(IWS出口)

0.03

g/m3N･

3.

IWS

SロS316L

乾部FRPライニング

20mg/m3N･dry以下PP

270 ppm

ミストセバレ‑メPP

8.4ppm以下

内部配管

FRP

18

外部配管

FRP

スプレーノス>ルPP,テフロン

電庵支持ポスト

Sバルブ

PP

階.段および歩廊

S

m8/hpE

8‑8.5

SS

200mg/磨

90 mmAq
50 mmAq

S400＋FRPライニング

S400(塗装処理)

NaOH水溶液

4.運転結果pH計によるON‑OFF制御
2.Om/s

1992年8月より運転を開始しているが,その運転及び性能テスト結果を第1表忙示す.稼働中のIWS循環液の水質を第2表㌢こ示す｡
第1表のようにガス蓋およびガス温度等は設計条件とほ

型番♯16009650L

x7480W

1台

ぼ同じとなっている｡

6553E

x

パージェアファンSCS14製
15m3/minx150mmAq

現場換作盤

700Lx200Wx1500Ⅱ

中央操作盤

1200Lx800Wx2150rZ

ダス下溝度については,2台18mAqx

いる｡

45 kW

2台(内1台は予備機)(1998/8)

FRP.

イオナイザ'‑プレートノヽステロイC‑276

7.9 m3/minx

11WS主要部材

本体

充填材

循環ポンプ

No.

of ♯1600 IWSノ→ステロイC‑276

30kVx300mA

37view

内部金物直流電源装置

Vol.

0utside

放電線

1%

イオナイザ‑プレ‑一部通過速度
2 装置仕様J郊苛ぞ項㌢′♯1600IWS外形図
4dry

1 136 mg/m3N･dry

塩壊度
取合圧力
圧力損失
洗浄液質
薬品注入方式

Fig.

｢g/m3N･dry(12 %02)

入口HCe潰度(急冷塔入口)
出口HCe壊度(IWS出口)
入口SOx壊度(急冷塔入口)
出口SOx濃度(IWS出口)
排水量
排水水質

第4園

3. 387 555

処理ガス量

【==)
⊂⊃くエ)

IWS出口のみの執定になって0.03g/m3N

IWS出口において設計ダスト壊度dryに対して測定値0.007‑0.0009g/m3Ndryであり非常に低いデータを得た｡一方,
HClガスの除去率は99.8
SOxガス壊度忙関しては,4ppm未満(検出%であり,l台限界値以下)であるため93.8%以上とした｡
以上の性能テス†の結果,当初の設計条件を十分満足し1面l面ていることが確認された｡

神鋼パンテツク技報

45

F l表

性能テスト結果
1able

Performance

test

resultsI

二tem

Measuredコas quantity(actual)115

ヨas quantity

(wet)
(dry)

87

ク

jas

000

1得環氷水質2Qualityoutlet)

CO営

tlOn

Item

83.2
H20

water

Mi…;a:idngl｡ircu.aE…
(26oC)
JISwate,

8.7

pH
SS

8.2%
8.5%

02of circulating

m3/h･wet85oC)f dry gas

18TDS

100mg/♂

700mg/♂

KOIO2

12

JIS KOIO2

14.2

aA

54.6%
Measlユred
QueniCnhlettOWer二tem)ust

表Table

100 m8N/h･wet
39 600 m8N/h･dry

temperature

ノOmpOS(IWSvalue

第 21content

MeasurJIS Z8808
JIS KOIO74.2

2010
皿gノm8N
65

つⅩ gasppm

70

less thanless thaning

lnethod.S≡t
0. 0070.0009g/m3N
王Cl gasvalue

4

JIS KOIO3

4

写真3

PllOtO.

IWS運転状況(稽電ON)
3

Operatingstateof IⅥ7S (electric charge

turnedon)

また,IWSは運転中の煙の状況からもヒュ‑ム除去に効果があることかわかった｡焼却設備が稼働中にIWSの荷電をOFFにした場合の煙の状況を写真2,

IWSの荷電をONにした場合の煙の状況を写真3に示す.
IWSの荷電をOFFにした場合は,煙のたなびきを目視することができるが,IWSの荷電をONに.した場合は煙のたなびきを目視することができなかった｡このことか
三真 2
hoto.

IWS運転状況(荷電OFF)
2

Operatingstateof IWSらもヒュ‑ムを除去していることが確認された｡(electric chargeturnedoff)

むすび

今後とも,地球環境保全に対するニーズがますます大きまた,参考としてヒュ‑ム濃度測定を実施したo測定結果は,急冷塔入口で0.043g/m3N･dry,IWS出

本稿がユーザ‑各位の排ガス処理装置を選定される際の1で0.015g/m3N･dryであり,ヒューム除去率は65%でご参考になれは幸いである｡〉つた｡

なお,ヒュームラ柴度測定方法忙ついては,くなると考えられるが,本装置はそれらのニーズに十分対応するものと確信している｡

J ISに規定

IWS

なお,当社ではパイロッ1‑テスト用装置として,;れておらず,今回の測定方法は,日鉄化工機(秩)殿の測♯40相当のテスト機を準備しておりますのでご利用くださ≡方法を採用した｡

い｡

神鋼パンテツク技報

Vol.

87

No.

1

(1998/8)