開発●このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

RE-584S 2022-9

Lineup 用途別おすすめかごサイズ
New Design 新たなデザイン
New Features 新たな機能

抜

P3
P7
P11

日立機械室レスオーダー型乗用エレベーター。

P15
P17
P19
P21
P22
P23

■ 頂部の突出を抑えるオーバーヘッド「3100mm」。
＊1（定格速度45・60m/minで対応）■ 非常用エレベーター

昇降路内の機器・装置の小型化などにより、従来のオーバー救出作業に使用するものです。建築基準法により、高さ31m

ヘッド寸法を最大200mm短縮＊2したサイズ3100mmをを超える建築物に設置することが義務付けられている他、実現。主に階高寸法が低い中低層階建築物の頂部の突出

次の項目が特別に規定されています。

を抑えます。

● 消火作業に必要な機材を選ぶためのかご内法・出入口幅寸法■ 施工性が向上するピット深さ「1250mm」。
＊3（定格速度45・60・90m/minで対応）
ピット深さを1250mmに短縮し、省スペース化を実現。当社

P24

非常用エレベーターは、火災時に消防隊が消火作業およびそろえ● 消火作業のためのエレベーターホールの面積

P25
P26
P27
P28
P29
P31

乗り場操作盤● 消火作業、救出作業を容易にするための配置上の制約● 消火作業上、ドアが開いた状態でも運転できる特別な考慮● 消防隊到着後すぐに使用できるようにする呼び戻しスイッチの設置

製品アーバンエースとピット寸法をそろえることで、施工性が● 非常用エレベーターである旨の標識など向上しました。

定格速度は60m/min以上をラインアップしています。

＊1 最小オーバーヘッドの寸法は用途別おすすめかご寸法表（P.46）
を参照ください。
なお、
オーバーヘッドが標準寸法未満となる場合は、有償対応となります。
＊2 定格速度60m/minにおける値。
＊3 かご出入口2方向タイプで一部ピット深さが異なる機種があります。詳細は当社技術員にご相談ください。

優しい

P33

分かりやすい
全て

よい
配り

P35

P37

P39

エレベーター仕様一覧
群管理エレベーター＜FIシリーズ＞

P45
P47
P51
P52

BUILLINK
スーパーヘリオスメンテナンス

1

P55
P57
2

1000mm

1750mm

1700mm

1500mm

1500mm
1800mm

1800mm

1100mm

1200mm

1100mm
1400mm

2000mm
2300mm

2050mm

2300mm

1300mm

2000mm

2500mm

1600mm

1100mm

1000mm

1000mm

1300mm

1500mm

1400mm
1400mm

1400mm

2050mm

1600mm

1750mm

2000mm

2150mm

2000mm

1200mm

1100mm

1000mm

1500mm

1800mm

1700mm

1300mm

1700mm

2500mm

1500mm

2500mm

1300mm

1200mm

2500mm

3

2300mm

2300mm

1300mm

1200mm

1100mm

2300mm

1100mm

1000mm

1800mm

1500mm4

社会のあり方や毎日の生活様式が変容し、新たなニューノーマルがつぎつぎに生まれています。
求められているのは、乗る人の心地よさを大切にしたビルに、暮らしに寄り添うデザイン。
先進の技術と新機能を盛り込み、
開発コンセプト「HUMAN FRIENDLY」
を具現化。

5

6

New Design
BS-01

新たなデザインSL-02（ベーシック天井）

特徴的なサークル照明を天井中央に配置。
ホワイトで統一された明るく清潔感のあるデザインです。

（セレクト天井）

ダウンライトの光が、木質の空間を落ち着いた雰囲気で照らす上質なデザインです。

仕様 BS-01
天井仕様 SL-02
天井

中央: 乳白色アクリル

全面: 鋼板塗装（シルバー）
照明: 電球色LED

周囲: 鋼板塗装（グレイッシュホワイト）
照明: 白色LED

側板

化粧鋼板（ウォルナットウッド）

側板

化粧鋼板（グレイッシュホワイト）

前側板

化粧鋼板（アルミナムシルバー）

前側板

化粧鋼板（グレイッシュホワイト）

天枠

化粧鋼板（アルミナムシルバー）

天枠

化粧鋼板（グレイッシュホワイト）

幅木

化粧鋼板（アルミナムシルバー）

幅木

化粧鋼板（グレイッシュホワイト）

操作盤

ボタン : 抗菌凸文字ボタン
（φ33）

操作盤

カバー : 樹脂成型（ボタン部）

ボタン : 抗菌凸文字ボタン（φ33）+化粧鋼板（アルミナムシルバー）

カバー : 樹脂成型（ボタン部）+化粧鋼板（グレイッシュホワイト）

BS-01

戸

化粧鋼板（グレイッシュホワイト）

床2㎜樹脂タイル（ライトグレー）

SL-02（ベーシック天井）

特徴的なサークル照明を天井中央に配置。
シルバーで統一された上質で洗練されたデザインです。

化粧鋼板（アルミナムシルバー）

床

2㎜樹脂タイル（ライトグレー）（セレクト天井）

ダウンライトの光が、木質の空間を落ち着いた雰囲気で照らす上質なデザインです。

仕様 BS-01
天井戸

仕様 SL-02

中央: 乳白色アクリル

天井

照明: 白色LED

側板

化粧鋼板（クラフトウッド）

側板

化粧鋼板（アルミナムシルバー）

前側板

化粧鋼板（アルミナムシルバー）

前側板

化粧鋼板（アルミナムシルバー）

天枠

化粧鋼板（アルミナムシルバー）

天枠

化粧鋼板（アルミナムシルバー）

幅木

化粧鋼板（アルミナムシルバー）

幅木

化粧鋼板（アルミナムシルバー）

操作盤

操作盤

ボタン : 抗菌凸文字ボタン（φ33）+化粧鋼板（アルミナムシルバー）戸

化粧鋼板（アルミナムシルバー）

床

2㎜樹脂タイル（ブラック）

ボタン : 抗菌凸文字ボタン（φ33）
カバー : 樹脂成型（ボタン部）+化粧鋼板（アルミナムシルバー）

カバー : 樹脂成型（ボタン部）

7

全面: 鋼板塗装（シルバー）
照明: 電球色LED

周囲: 鋼板塗装（アルミナムシルバー）戸

化粧鋼板（アルミナムシルバー）

床

2㎜樹脂タイル（ライトグレー）

8New Design

新たなデザイン

ベーシック天井

セレクト天井角形ハンドレール
手すり部：アルミアルマイト
エンドピース：樹脂＋塗装

中央：乳白色アクリル
周囲：鋼板塗装(グレイッシュホワイト、アルミナムシルバー)

全面：鋼板塗装(グレイッシュホワイト、アルミナムシルバー)
照明：ダウンライト

乗り場操作盤・インジケーター（VIB-15）
ボタン組み込み型 デジタルインジケーター

ボタン組み込み型 液晶インジケーター※

樹脂成型
黒

樹脂成型
グレイッシュホワイト

※ BS-01、
SL-02は天井色をグレイッシュホワイト、
アルミナムシルバーの二色からお選びいただけます。
※ 非常用エレベーターの場合は、
BS-01、SL-02は適用できません。
※ BS-01、
SL-02はかごサイズにより照明灯数が変更となります。

かご内操作盤（ＯＰＸタイプ）かご内インジケーター

背景色：白

背景色：黒

※ 日時・天気予報表示は当社と保全契約が必要となります。

かご内横型操作盤（ＯＰＸ-Ｙタイプ）
樹脂成型
グレイッシュホワイト

樹脂成型
アルミナムシルバー

ステンレス
バイブレーション黒ステンレス
バイブレーション
表示部周囲：
グレイッシュホワイト

※ 日時表示は当社と保全契約が必要となります。
設置数に上限があります。詳しくは、当社営業担当者にお問い合わせください。

表示部周囲：
黒ボタン
抗菌＊φ33ボタン(凸文字)
P21S-FU

行先階ボタン

開閉ボタン

・サイズ ：φ33
・材質 ：黒色樹脂+乳白樹脂(文字部)・文字色：乳白色(凸文字)

ステンレス
バイブレーション＊3

抗菌＊ φ45ボタン(凸文字)
P21S-HU
・サイズ ：φ45

樹脂成型
グレイッシュ
ホワイト
＊1

9

樹脂成型
アルミナム
シルバー

＊1

ステンレス
バイブレーション＊2＊1 ボタン部は樹脂成型、その他は化粧鋼板(グレイッシュホワイト/アルミナムシルバー)となります。
＊2 ステンレスバイブレーション縦型操作盤は行先階ボタン部のみクリアフィルム付きが標準仕様となります。
＊3 ステンレスバイブレーション横型操作盤はクリアフィルム付きが標準仕様となります。

・材質 ：黒色樹脂+乳白樹脂(文字部)・文字色：乳白色(凸文字)※ P9,10掲載の操作盤のみ採用可能です。

＊

かご内で採用している行先階ボタン
（凸文字）
、開閉
ボタン
（凸文字）
、非常ボタン（凸文字）に抗菌処理を施し、SIAAの自己認証制度に基づき登録しました。
※ SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

CG合成のため実際とは明るさや色合いなど異なる場合があります。

10

New Features

新たな機能

センサー一体型タッチレスボタン

密集回避運転かご内行先階ボタンや乗り場ボタンの上部にセンサーを内蔵しました。センサーに手かご内の積載量に応じて、密集度合いを3段階に分け、段階に合わせた運転制御・注意喚起を行い、かご内の密集を回避します。さらに、複数を近づけることで非接触でボタンを登録できます。

台設置(群管理制御)時かご内の密集状態が検知された場合は、乗り場の密集を防ぐため、あらかじめ別のかごを呼び、乗り場の密集状態を抑制します。

●センサーによるボタン登録のイメージ

段階1：密になる前（密集度：低い）

段階2：密になりそう（密集度：高い）

間隔を空けてご乗車ください

段階3：密になった（密集度：かなり高い）密集を避けるため
後からお乗りの方はお降りください

ドアが閉まりますセンサー部
近接乗車を抑制

密集を避けて乗車することを促します。

センサー一体型
タッチレスφ38ボタン(凸文字)＊1※ 操作盤はステンレスカバーにのみ適用となります。

アナウンスが流れて、ドアが閉まり、途中階での呼び降車を促すとともに、密集状態が解消されるまでド出しには応じず、行先階に直行します。

アを開き待機し出発を抑制します。

※ 密集回避運転は乗車率を抑制するため、運行効率が低下します。

・サイズ ：φ38
・材質

密集乗車を抑制

追加乗車を抑制

LINE連携タッチレスエレベーター呼びサービス エレトモ

：ボタン部ステンレスヘアライン仕上げ(周囲白色点灯)＋ステンレス枠

・文字色：黒色(凸文字)

利用者が日立のエレベーターのLINE公式アカウントと 友だ＊1 インジケーターはステンレスバイブレーションとなります。

ち になることで、ボタンに触れることなく、スマートフォンでエレベーターを操作できる画期的なシステムです。
エレベーターの「QRコード」を読み取るだけですぐに利用できます。

かご内クリーン運転※ 以下の場合は、
エレトモは適用できません。
・３台以上の群管理運転を行っているもの。
・停止階を制限する仕様であるもの（不停止階切り替え、
セキュリティ運転など）。
・出入口が正面と背面に設けられているもの。
※ 当社と保全契約が必要となります。

空気の入れ替え
目的階に到着した後に、一定時間が経過すると、自動でエレベーターの戸を開き、強制換気を行います。

かご内の清掃強制換気完了後、自動でエレベーター

エレベーターホールの戸を閉じ、ナノイーX発生装置を

またはエレベーターかご内に間を演出します。

2

3
タッチレスで掲示されたポスターの起動することで、かご内の快適空
イメージ図

1

エレベーターに

QRコードをLINEアプリで
イメージ図

乗れる！

スキャンしてください。

エレベーターの利用後に、一定時間が経過すると、次の利用者のために、自動で戸を開き強制換気ファンを回してかご内の空気を入れ替えます。さらに、空気を入れ替えた後に、自動で戸を閉めてナノイーX発生装置により、かご内を清潔に保ちます。
※ BS-01天井を採用する場合のみ、お選びいただけます。
※ かご上にクーラーが設置される場合は適用不可となります。
※ ナノイーの効果についてはP.37,38をご参照ください。
※ nanoe、
ナノイー及びnanoeマークは、
パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。

11

日立エレベーターを友だち登録する

LINEアプリを起動して友だちエレベーターを選択

現在階と目的階を選択※ LINEおよびLINEロゴは、LINE株式会社の登録商標です。
※ QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

12

New Features

新たな機能

かご内液晶インジケーター

画像解析システム連携
防犯カメラや専用端末での顔認証による画像

コンテンツバー

解析システムの活用により、自動ドアやセキュ
リティゲートの通過から、エレベーターをエン表示下部に、日時 や天気予報 、運転モードに応じたアイ※※

トランス階へ呼び寄せることができます。

コン表示を行います。

※ 当社と保全契約が必要となります。

通常時

階床表示

満員案内

開延長案内

カメラ映像表示

保全サービス機能

見やすく分かりやすい情報提供を行うために、数字の誤認性の少ないフォントとハイコントラスト文字表

この液晶インジケーターは色覚の個人示を採用しています。

ロボット連動運転

差を問わず、より多くの人に見やすいよ
う、カラーユニバーサルデザインに配
天気予報表示機能

ヘリオス診断運転

慮して作られています。

労働人口の減少や宅配物流の増加によりロボットの社
会実装が加速しています。ビル内のロボット移動という新たな課題に備え、ロボットのエレベーター利用をサポートするロボット連動運転を提供します。各ロボッ

緊急時4カ国語表示・放送

●

到着

●

降車

●

呼び出し

●

行先階登録

トの 制 御 装 置とエレベーターを接 続 することで、ロボット専用のエレベーターとして、乗り込みや各フロア
地震感知時や火災検知などの緊急時は、従来の日本語･英語／中国語（簡体字・繁体字）･韓国語の液晶インジケーターへの表示（交互）に加え、放送でもご案内します。

への移動が可能となります。

地震時管制運転

地震時管制運転

運転休止

運転休止

（日本語・英語）（中国語・韓国語）（日本語・英語）（中国語・韓国語）

2F※ ロボット連動運転は別途お打ち合わせが必要です。
詳細につきましては、当社営業担当者にお問い合わせください。

エレベーター
制御盤

13

3F

エレベーター
状態信号▶
◀エレベーター
指令信号

ロボット
制御装置

ロボット

1F

ロボットメーカーのシステム（除外工事）

14

組み合わせ

15

16

中央
合わせ

17

18

19

20

中央

21

22

中央

23

24

乗り場操作盤
全て

300mm

乗り場

乗り場操作盤
ボタン組込型（VIB-14）

乗り場

設置数に上限があります。詳しくは、当社営業担当者にお問い合わせください。

25

26

非常用エレベーター適用可

非常用エレベーター適用可

非常用エレベーター適用可

一財

全面：ガラスクロス（3分割タイプ）
非常用エレベーター適用可27※ 非常用エレベーターでは、救出口の下に天井が付く場合、天井が下向きに開いた状態で、かご床からの高さを1800mm以上確保する必要があります。

28

220mm

165mm

29

30

31

CG合成のため実際とは明るさや色合いなど異なる場合があります。

32

優しい
分かりやすい乗り場液晶インジケーター
乗り場
乗り場インジケーター

利用者に優しいかご内意匠

利用者に優しいかご内意匠

分かりやすさに、かご内の階床表示器は、8.4インチカラー液晶インジケーターを装備。視野角の広い液晶パネルを採用し、視認性も向上させました。また、見やすく分かりやすい情報提供を行うために、数字の誤認識の少ないフォントとハイコント
ラスト文字表示を採用。日時表示＊1 や天気予報表示＊1 、緊急時の4カ国語表示など、より多くの人々が快適に利用できる機能が充実しています。さらに、背景色も白、黒、青の3色からお選びいただけます。
分かり

分かり

33

34

乗り場

乗り場

始めているときに、

乗り場※ 非常用エレベーターでは適用できません。

始め
始め
始め

始め

始め

35

36

通り

小さいとき

46ページ

このときの巻上機の余った力を無段階に速度切り替え

無段階に速度切り替え

ナノイーX発生装置
かご内にナノイーを放出します

ナノイーX技術によって、
ウイルス★1・菌★2・カビ菌★3・花粉★4を抑制・付着したニオイを脱臭★5※1★1：実使用空間での実証効果ではありません。
約25m 空間での約8時間後の効果です。
★2：実使用空間での実証効果ではありません。
約23m 空間での約8時間後の効果
3電子

ナノイーは、空気中の水に高電圧を加えることで生成
ナノイーとはされるナノサイズの微粒子イオンです。ナノイーＸは、
ナノイーに比べて、効果の元であるＯＨラジカルを高反応成分
水で出来た粒子

より多く含む微粒子イオンです。
＊1nm（ナノメートル）は10億分の1m

37

※2

です。

3

※3

★3：実使用空間での実証効果ではありません。
約23m 空間での約8時間後の効果です。
3★4：実使用空間での実証効果ではありません。
約23m 空間での約8時間
3※4※5★5：実使用空間での実証効果ではありません。
約23m 空間での約12分後の効果です。
後の効果です。
3※1:【試験機関】（一財）
日本食品分析センター【試験方法】試験室（約25m ）において布に付着させたウイルス感染価を測定【抑制の方法】
ナノイーを放出【対象】付着したウイルス【試験結果】
8時間で99%以上抑制。第13001265005-01号 試験報告書発行日：2013年2月11日（試験は1種類のみのウイルスで実施） ※2:【試験機関】（一財）
日本食品分析センター【試験方法】試
3において布に付着させた菌数を測定【抑制の方法】
ナノイーを放出【対象】付着した菌【試験結果】8時間で99%以上抑制（第13044083003-01号）試験報告書発行日：2013
験室（約23m ）3において布に付着カビ菌の発育を確認【抑制の方法】
ナノイーを放出
年6月14日（試験は1種類のみの菌で実施) ※3:【試験機関】（一財）
日本食品分析センター【試験方法】試験室（約23m ）【対象】付着したカビ菌【試験結果】8時間で抑制効果を確認（第13044083002-01号）試験報告書発行日：2013年6月14日 ※4: ＜スギ＞【試験機関】
パナソニック ホールディングス（株）
プロ
3において布に付着させたアレル物質をELISA法で測定【抑制の方法】
ナノイーを放出【対象】花粉（スギ）【試験結果】8時間で97％以上抑制
ダクト解析センター【試験方法】試験室（約23m ）3において6段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】
ナノ（4AA33-151001-F01）。※5:【試験機関】
パナソニック ホールディングス（株）
プロダクト解析センター【試験方法】
試験室（約23m ）
イーを放出【対象】
付着したタバコ臭【試験結果】
12分で臭気強度2.4低減
3

5nm〜
20nm＊

オーナー様向け38

降りて別途工事が必要になります。

39

40

非常用エレベーター

機械室レス非常用エレベーターの適用について

とき
超える

＊：Ｊ
Ｉ
Ｓ Ｃ 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（ＩＰコード）」による水の浸入に対する保護等級※ 2017 年 6月 国土交通省告示第 601号 特殊な構造または使用形態のエレベーターおよびエスカレーターの構造方法を定める件（平成 12 年建設省告示第 1413 号）の一部改正。

義務付けられている他、■設置基準■消防運転機能
非常事態が発生した場合には、非常呼び戻し運転ボタン、非常呼び戻しスイッチ、ー次消防運転スイッチ、および二次消防運転スイッチの操作により次のフローチャートに示される消防運転を行うことができます。

建築基準法施行令で規定されている仕様
その他の仕様●消火作業に必要な器材を運ぶためのかご内法・出入口寸法

乗降ロビー

機械室レス非常用エレベーターにおいて、駆動装置や制御盤に有効な防水措置（ＩＰＸ２以上＊）を講じることで、最上階の床面より下方に駆動装置などを設置することが認められました。

●消火作業のための乗降ロビーの面積

屋外への出口●消防運転フロー非常事態発生●消火作業、救出作業を容易にするための配置上の制約

一次消防●消火作業上、ドアが開いた状態でも運転できる特別な考慮

二次消防●消防隊到着後すぐに使用できるよう非常呼び戻し運転ボタンの設置●非常用エレベーターである旨の標識 など

速度60m / min以上

積載質量（定員）

1150kg以上（17名以上）

乗降ロビーの
非常呼び戻し運転ボタン

中央管理室の
非常呼び戻しスイッチ

任意の階で直接かご内のー次消防運転スイッチ

ON

ON

ON

間口1800mm以上● 迅速に避難できるように、避難階における● 炎や煙が回らないように、非常用と一般用

屋外への出口までの走行距離が、30m以内

エレベーターの間は耐火構造の壁、またはのところに設置する。

特定防火設備にて区画する。

かごの内法寸法

奥行1500mm以上

非常時運転灯点灯（監視盤に表示）

高さ2300mm以上
有効出入口

幅1000mm以上 高さ2100mm以上

かごは呼び戻し階へ直行で戻り、自動着床・戸開後待機する。
この状態ではいかなる呼びも登録できない。

配置

必要台数
高さ31mを超える部分の床面積が最大の階の床面積が1500m2以下

複数台設置する場合は円滑な避難および消火活動を確保するためにの場合1台、1500m 2を超える場合は、3000m 2 以内を増すごとに有効な間隔を保って配置する。

かご内で一次消防運転スイッチ

一次消防

二次消防

ON

1台ずつ追加する。

予備電源

一次消防運転に切り替わる。非常時運転灯が点灯していなければ点灯する。

電気配線

非常用エレベーターには予備電源が必要となる。予備電源として自家

非常用エレベーターの動力線、監視盤用線、その他の引き込み線は発電装置を設置する。

排煙設備に設ける電気配線に準じる。

●行先階ボタンを押すと戸が全閉し、スタートするまで行先階ボタンを押し続ける。
●戸閉完了後スタートし、定格速度で走行。
●スタート後、行先階を複数登録できるが、最初の階に停止（非常停止を含む）すると他の行先階登録は全てキャンセルされる。
●目的階に自動着床。戸開ボタンを押して戸を開く。戸閉ボタンを押せば直ちに戸閉する。
（開き途中でも戸閉ボタンを押すと戸閉する。）
注）
ドアセンサー、
セーフティシュー、
はかり装置は作動しない。

乗降ロビー
行先階ボタンを押して戸が閉じても出発しないなどの状態が発生した場合具備すべき構造、装置は下記の通りとする。
乗降ロビー床面積 ≧ 10m 2/1台
バルコニーまたは外気に向かって開く窓もしくは排煙設備

照明設備 : 予備電源が必要

昇降路出入口の戸は不燃材料

避難階における避難経路、
避難上の必要事項記載の標識（見やすい場所）（全階）

非常用である旨、積載量および最大定員の表示銘板（全階）
および非常呼び戻し運転ボタン（エントランス階のみ）

かご内で二次消防運転スイッチ

防火区画（非常用と一般用の間は耐火構造の壁が必要）（ただし手を離せばキースイッチは元に戻る）

非常用

一般用

一般用

二次消防運転に切り替わる。
（ただし、一次消防運転スイッチONのときのみ）
二次消防運転スイッチと行先階ボタンを同時に約3秒間押し続けると(この間ブザーが鳴り再び戸閉め動作が行われる）故障で戸が閉まらなくても自動的に出発し、走行開始後ブザーは鳴り止む。
（二次消防運転スイッチおよび行先階ボタンはその時点で手を離しても良い。）
この場合の走行速度は60〜90m/minの範囲で走行する。

天井、壁仕上げ :下地、仕上げとも不燃材料

床、壁 : 耐火構造

241

本配置は所轄官庁への了承が必要です。

二次消防

ON

遮煙性能を有する
特定防火設備：
扉の幅は消防隊出入口の場合は1000mm以上

床面積10m 以上/台
正方形に近いもの（短辺でも2.5m以上）

一次消防●乗降ロビーと昇降路の区画

屋内消火栓、連結送水管放水口
非常コンセントなど

特定防火設備（3台のエレベーター出入口が同一乗降ロビーの場合、非常用と一般用の乗降ロビーを特定防火設備にて区画する）●かごの戸は走行中できるだけ閉めて運転する。
●目的階に自動着床。二次消防運転機能は解消する。戸開ボタンを押して戸を開く。
（必要に応じて）42

■かご内デザイン例■かご内操作盤（OPVタイプのみ）
インジケーター■出入口デザイン例

カラー液晶表示（8.4インチ）

フェースプレート ステンレスヘアライン
非常用銘板（OPVタイプ）
ボタン

抗菌ボタン φ35
非常呼び戻し運転ボタン（エントランス階）

（凸文字）

非常用銘板

一次消防運転スイッチ
二次消防運転スイッチ

天井
側板

ステンレスヘアライン

中央：乳白色アクリル

幅木

周囲：化粧鋼板（ホワイト）

操作盤 フェースプレート式

前側板 ステンレスヘアライン

戸

鋼板塗装（ソリッドホワイト）ステンレスヘアライン

床

樹脂タイル(ライトグレー)

天枠

三方枠 Ｔ型大枠（ステンレスヘアライン）

鋼板塗装（ソリッドホワイト）

鋼板塗装(ディープパープルブルー)
戸

鋼板塗装(ディープパープルブルー)■非常用エレベーター仕様●かご内操作盤

留意事項
非常用エレベーターは、かご上に幅0.4m以上、面積0.2m2以上の天井救出口の設置が義務付けられています。
●天井が下向きに開いた状態で、かご床からの高さを1800mm以上確保する必要があります。

非常用銘板●乗降ロビー
非常用銘板●かご照明器具の材料に難燃材料相当を使用する場合、天井面全体
面積の5分の1以下とする必要があります。

照明器具

天井救出口

1800mm以上

5分の1以下とする

43

一次消防運転スイッチ

二次消防運転スイッチ

非常呼び戻し運転ボタン（エントランス階）

44

昇降路内法 X×Y（mm）
乗用・人荷用

非常用−−

2600×2300−−

2600×2450−

2800×2500−

2800×2600−

2950×2450−（電気工事）−

2850×2900※ 上記寸法は、以下条件を前提としています。
・天井型式BS-01(かご天井高さ2250mm)、
または天井型式BS-11, BS-12(かご天井高さ2300mm)
・出入口高さ2100mm※ 非常用エレベーターの適用条件については、
P41〜44をご参照ください。

45

46

乗り場
＊1

よく
（FI-700、200、100）乗り場（通常運転時）
緊急時４カ国語表示

地震感知時など、緊急時には４カ国語の表示（日本語・英語／中国語・韓国語）をします。

緊急時４カ国語放送

地震感知時など、緊急時には４カ国語の放送（日本語・英語／中国語・韓国語）
をします。

バッテリー
＊1

始め

乗り場

乗り場

ドアシグナル付き

マルチビームドアセンサー

分かりやすい乗り場

乗り場

マルチビームドアセンサーに加えて、セーフティシューに設置されたドアシグナルが戸の閉まり始めるタイミングをお知らせします。

乗り場
乗り場

バッテリー

乗り場

＊2

＊3

挟まれた
始め

乗り場

乗り場

＊2

および

乗り場

密集回避運転かご内クリーン運転＊4 ＊5

したとき、クリーン機能エレベーターの利用後に、一定時間が経過すると、次の利用者のために、自動で戸を開き強制換気ファンを回してかご内の空気を入れ替えます。さらに、空気を入れ替えた後に、自動で戸を閉めてナノイー X発生装置により、かご内を清潔に保ちます。

ハンドレール抗菌処理

ハンドレールに抗菌処理を施します。

手垢汚れ防止用クリアフィルム付き＊6

縦型操作盤(行先階ボタン部のみ)・横型操作盤に、ご利用に伴う手垢汚れを防止するクリアフィルムを貼りつけます。

センサー一体型タッチレスボタン＊1 冠水検知時、エレベーターが最下階に停止している場合は、退避階に運転後休止します。
＊2 非常用エレベーターの場合は、敷居間ギャップは30mmとなります。

かご内の積載量に応じて、密集度合いを3段階に分け、段階に合わせた運転制御・注意喚起を行い、かご内の密集を回避します。

ボタンに指を近づける動作をセンサーが検知し、非接触でかご内の行先階登録や乗り場の呼び登録をすることができます。

＊1 非常用エレベーターの場合は、かご戸・出入口戸大型防犯ガラス窓付きは、適用できません。
＊2 定格速度105m/minの場合、オーバーヘッド最小寸法が変更となります。昇降路内法、オーバーヘッド寸法については用途別おすすめかご寸法表（P.46）をご参照ください。
＊3 適用範囲は、積載質量600kg以上1600kg以下となります。
＊4 BS-01天井を採用する場合のみ、お選びいただけます。
＊5 かご上にクーラーが設置される場合は適用不可となります。
ステンレスバイブレーションのみの対応となります。
ステンレスバイブレーションにおいては標準仕様となります。
＊6 ステンレスヘアライン、
クリアフィルムは、爪や指輪、バッグなどによる剥がれや傷、経年による摩耗など、外的要因によるダメージは保証できません。
（OPＸ・OPＸ-Yタイプ操作盤のみに適用となります。）※

47

nanoe、
ナノイー及びnanoeマークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。

48

＜BS-11＞＜BS-12＞＜BS-01＞＜SL-02＞＜SL-11＞＜SL-12＞＜EX-15＞

リモートメンテナンス」用の
＊1

切り替え

切替え

化粧鋼板

乗り場
＊1
＊2

前側板・天枠分かり

化粧鋼板
角形ハンドレール（2方向、3方向）

ナノイー X
フェースプレート式（OPXタイプ）（樹脂成型）

乗り場

3カ月

合わせた

（ 33）

乗り場

乗り場

発光

ときに、
乗り場

乗り場

乗り場

乗り場
乗り場
乗り場

乗り場

巻上機・制御盤かさ上げ仕様

巻上機および制御盤を最下階プラス1階床に設置し冠水からの被害リスクを軽減します。

乗り場
乗り場

＊4

乗り場

非常用エレベーター仕様

・非常呼び戻し運転ボタン（エントランス階のみ） ・非常用銘板 ・一次消防運転スイッチ ・二次消防運転スイッチ
・監視盤への接点出し

発光

BS-01、BS-11、BS-12天井

※

＊2

（ 45）

非常用エレベーターとして、以下の仕様がつきます。

nanoe、
ナノイー及びnanoeマークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。

乗り場

49

＊1
＊2

設置数に上限があります。詳しくは、当社営業担当者にお問い合わせください。

50

リニューアルの目安は設置後20〜25年
複数台のエレベーターをひとつのグループとして考え、待ち時間に配慮してバランスよく運転するのが運行管理システム。ビルの用途や規模、交通需要の変化に柔軟に対応できることが望まれています。FIシリーズでは、時間的等間隔にエレベーターをサービスすることにより、平均待ち時間の短縮と長待ち発生確率を低減する呼び割り当てアルゴリズムを採用。
「人流予測型制御」を採用したFI-700に加え、「目標ルート制御」による割り当てを行うFI-200・FI-100の3タイ
プの運行管理方式を用意しています、お客さまがご計画のビルに最適なシステムをお選びください。

FIシリーズの主な機能：有償付加仕様

サービスかご予約案内機能
知能機能●リニューアルの目安

・新交通流モードの生成

エレベーターを始めとする建 築 設 備 機 器は、長 い・最適な運転プログラムの生成

ライフサイクルにおいて、適正な修繕を繰り返し行

混雑階認識機能うことが必 要です 。しかし、継 続 的なメンテナンスを施しても、経年劣化を完全に防ぐことはできません。

学習機能
基本仕様

・利用状況データの収集

エレベーターも、一定の年月が経過すれば老朽化

・交通流モードの認識（40モード/5モード/2モード）するため、劣化した部材・設備などをリニューアル・最適な運転プログラムの検索する必 要 性がでてきます 。エレベーターの主 要 装

マルチビームドアセンサー（トラフィックフォロードアコントロール付き）

置の耐用年数は概ね20年をめどとしているため、※FI-100 は有償付加仕様

2 0 年を経 過したエレベーターには、リニューアル到着予報案内機能（到着予報灯とチャイム）
将来予測動的配車制御

学習分散制御分散制御

階床別個性化制御
将来予測目標ルート制御+人流制御

建 物 全 体での 経 済 効 果を考えても20〜25年が理 想 的です

目標ルート制御

FI-７00FI-200FI-100

1グループの推奨台数

3〜8台 ※1

3〜6台

3〜4台

●大規模オフィスビル●中規模オフィスビル●小規模オフィスビル●大規模ホテル●中規模ホテル●デパート、
ホテル、
病院、
共同住宅

有償付加仕様・ＶＩＰ運転・行先階予約システム

・特別階優先サービス

・分割急行運転

・スケジュール予約システム

建物の寿命は50〜60年と言われていま
すが、経済的観点から試算すると、その寿命はもっと早まり、鉄骨鉄筋コンクリート
建物建て替えへ

システム名称

建物用途※上記は一般的な例を示しています。

をおすすめしています。

・音声案内システム構造の場合、経済的耐用年数は40〜47
年です。エレベーターリニューアルを、経済的耐用年数の半分に当たる20〜25年に行うことで、リニューアル後のエレベー
ターも十分に機能させることができ、経済効果がよくなります。

※1 FI-700の運行管理台数は最大16台となります。

当社が今までに製造・納入したエレベー

51

建物建て替えへ

建物建て替えまで安心

ターのうち、すでに生産を中止している
機種については、保守部品の標準供給期間を原則として生産中止後20年としています。供給停止後の部品が故障した場合、当該部品の交換ができず、エレベーターを利用できなくなることがあります。

52

リニューアルでさまざまなメリットが生まれます
詳しくは、
P39-40

乗降

詳しくは、
P35-36

1985 年モデル

分
1985 年モデル

分
1985 年モデル

詳しくは、
P55-575354

日立は導入後もずっと続く安心を

いつでもどこでもビル管理が行えるサポートツール

BeforeBUILLINK（ビルリンク）

地震発生時のエレベーターの
稼働状況が
分かります

日立の遠隔監視技術を活用し、管理者がリモートでビル管理が行える、それがBUILLINKです。
エレベーターなどビル設備の状況が、ほぼリアルタイムで把握できるので、地震発生時、今までは…

After

例えば
こんなときに…

BUILLINKなら！

どのビルのエレベーターが、どんな状況か

どのエリアで、どのくらいのエレベーターが現地に行かないと分からないことも。

休止中なのか確認できる！
お客さまごとのエレベーターの
対応状況も
一目瞭然！

エレベーターが動かないんだけど
どうなってるんだ！

うちのビルのエレベーター
動いてるの！？

現場に行かずに状況が把握できるってありがたい！！！！

現地に行かなくても遠隔で確認・操作が行えます。

BUILLINKで 見えるAビルエレベーター

エレベーターやビル設備の状態を稼働中どこにいても管理できる
いつでも、どこからでも、

Bビルエレベーター
休止中

Cビルビル設備

ビル設備の状態が見えるから、

いつでも

運転制御が
遠隔で

稼働中

万が一のときにも安心。

例えばこんなときに…

自宅からでも設定できます

管理者

現地に行かずにすぐ対応できるからお客さまも喜んでくれるし私も楽ちん！

行先階ボタンの無効化
BUILLINKで 動かせる

①テナントのご利用状況やイベントに6階のテナントが休業だから6階を不停止に設定しよう

エレベーターをコントロールできる

通過

応じて、行先階の利用制限が可能②曜日や時間を指定してスケジュール登録が可能

建物の利用状況や、自然災害時に応じて、通過

外出先からも遠隔でエレベーターをコントロール。

豪雨が来るから、待機階を最上階に変更!

※本機能をご利用の際はヘリオスコントロールの契約が必要となります。※乗り場ボタンの無効化はできません。※スケジュールは１パターンのみ登録可能です。

Aビルエレベーター

管理者

Bビルエレベーター

BUILLINKで つながる
例えば

エレベーターとつながる

エレベーター
内が掲示板になる!

感染症アナウンス!

エレベーターをご利用される、

停止情報
次回点検予定日

さまざまな方とのエレベーター内液晶
インジケーター

コミュニケーションツールとして。

イベントのお知らせなどの表示も可能

Beforeレポート管理、今までは…
紛失も抜けもあるし…困った…

設備点検

BUILLINKなら！

①ペーパーレスで省スペース化②レポートの電子化で管理を効率化③レポート一括ダウンロード

レポートが
Web上で

いつでも
閲覧できますAfter

例えばこんなときに…

５年間の履歴も閲覧できる！※

担当が変わってるし分からない！

監査対応

紙だから、過去のレポートを探すのは大変！！！

管理者※過去５年間の報告書の閲覧・ダウンロード保管が可能です。※法定検査報告書はご覧になれません。
※昇降機は2017年10月以降および、契約開始以降のレポート閲覧のみとなります。その他ビル設備（冷凍機、カメラ）
は2022年5月以降および、契約開始以降のレポート閲覧のみとなります。

55

56

利用者の利便性を最優先に考えるメンテナンス
利用者の利便性を最優先に考えるメンテナンス

工事範囲について工事範囲について
当社では、
当社では、
エレベーターの設計から据付まで全て一貫して責任を持ってお引き受けしております。
エレベーターの設計から据付まで全て一貫して責任を持ってお引き受けしております。
下記の項目については、
下記の項目については、除外工事としてエレベーターの見積りに含まれておりませんので、除外工事としてエレベーターの見積りに含まれておりませんので、建築および電気工事会社側で施工くださるようお願いいたします。
建築および電気工事会社側で施工くださるようお願いいたします。

一台一台の
一台一台の

■工事範囲
■工事範囲
区分
区分 No.No.

さらにさらに除外工事の内容
除外工事の内容

1 1

各階出入口ま
各階出入口まわり壁の穴あけ工事およびその仕上げ工事
わり壁の穴あけ工事およびその仕上げ工事
（出入口、
（出入口、
押しボタ
押しボタ
ン、
ン、
乗り場表示灯用）
乗り場表示灯用）
・コ・
ンク
コンク
リー
リ
ト躯体誤差が30mm以上あるート躯体誤差が30mm以上あるときは補正工事をお願いときは補正工事をお願い
します。
します。

2 2

乗り場出入口の敷居取り付け用かき込みま乗り場出入口の敷居取り付け用かき込みまたは敷居受け床持ち出
たは敷居受け床持ち出
し工事
し工事

3 3

修理および据付工事用吊り修理および据付工事用吊りフッ
フ
ク（RC構造）
ック（RC構造）
・吊り
・吊り
ビーム
ビーム
（鉄骨構造）（鉄骨構造）の昇降路頂部への設置工事の昇降路頂部への設置工事

4 4昇降路間仕切り昇降路間仕切りまたは中間ビームの製作および取り付け工事
または中間ビームの製作および取り付け工事（必要な場合）（必要な場合）5 5 エレベーター出入口まわりの壁および床その他建築補修仕上げ工事
エレベーター出入口まわりの壁および床その他建築補修仕上げ工事（モルタル詰め他）（モルタル詰め他）
建築工事関係
建築工事関係

6 6 ピッピト内防水仕上げ工事
ット内防水仕上げ工事（必要に応じ（必要に応じて排水工事も含む）て排水工事も含む）
また、
また、
ピッ
ピ
ト内仕上げ面の水平度は1/200以下とット内仕上げ面の水平度は1/200以下と
して
して
くだ
く
さ
だ
い。
さい。
7 7 ピッピ
ト寸法が図面と異なる場合の誤差修正
ット寸法が図面と異なる場合の誤差修正
（はつり
（はつり
・埋め戻
・埋め戻
し）
し）
工事
工事
8 8

通過階がある場合の昇降路救出口設置工事およびかご床先か
通過階がある場合の昇降路救出口設置工事およびかご床先から昇降路壁まで125mm以下とら昇降路壁まで125mm以下と
する工事
する工事

9 9

鉄骨構造の場合の三方枠、鉄骨構造の場合の三方枠、
敷居、
敷居、
押しボタ
押しボタ
ン、
ン、
インジケーターな
インジケーターなどの固定用鋼材の設置工事
どの固定用鋼材の設置工事

1010 鉄骨構造の場合のレール取り付け用ファスナー
鉄骨構造の場合のレール取り付け用ファスナー
（各段）
（各段）
設置工事およびさ
設置工事およびさ
び止め塗装工事
び止め塗装工事
1111 各階のレール支持用H形鋼柱設置工事
各階のレール支持用H形鋼柱設置工事
・PC構造に於ける・PC構造に於ける
インサー
インサー
ト埋め込み工事
ト埋め込み工事
1212 三方枠、三方枠、
インジケーターま
インジケーターま
わりの防火区間処理工事
わりの防火区間処理工事
1313 鉄骨構造階における構造材の耐火処理工事
鉄骨構造階における構造材の耐火処理工事
1414 昇降路と居室が隣接する場合の居室防音および防振工事
昇降路と居室が隣接する場合の居室防音および防振工事
1515 併設さ
併設さ
れたエ
れたエ
レベーターの最下階が異なる場合のピレベーターの最下階が異なる場合のピット間仕切り工事
ット間仕切り工事
1616

昇降路最下階の制御盤までの動力電源
昇降路最下階の制御盤までの動力電源（200〜220V/400〜440V）（200〜220V/400〜440V）
、
照明電源
、
照明電源
（100V）（100V）
および接地線の引き込みなおよび接地線の引き込みな
らびに継ぎ込み工事
らびに継ぎ込み工事（エ（エ
レベーター工事の着工前まで本設配線で引き込み願います）
レベーター工事の着工前まで本設配線で引き込み願います）
・制御盤の一次側ター・制御盤の一次側ターミナルに接続く
ミナルに接続く
ださ
だ
い。
さい。

1717 ピッピ
ト点検用コ
ット点検用コ
ンセン
ンセン
トの設置
トの設置
電気工事関係
電気工事関係

1818 昇降路か昇降路から外部設置のイ
ら外部設置のイ
ンターホン、
ンターホン、
監視盤他エ
監視盤他エ
レベーターに必要な配管配線工事
レベーターに必要な配管配線工事
1919 昇降路頂部の煙感知器の設置工事
昇降路頂部の煙感知器の設置工事（自動火災報知設備を設ける建物の場合）（自動火災報知設備を設ける建物の場合）
2020 リモー
リモー
トメ
トンテナンス用とメンテナンス用として電話中継盤かして電話中継盤から昇降路内までの配管配線工事
ら昇降路内までの配管配線工事
2121 火災時管制運転付きの場合の火災報知器接点の引き込み工事
火災時管制運転付きの場合の火災報知器接点の引き込み工事
2222 医療機器、医療機器、
放送用機器、
放送用機器、
コンピューター機器なコンピューター機器な
どの電源と
どの電源と
エレベーター動力用電源およびアース線の系統分離工事
エレベーター動力用電源およびアース線の系統分離工事
2323 監視盤までの監視盤用電源
監視盤までの監視盤用電源（予備電源有）（予備電源有）の引き込み工事の引き込み工事
2424 停電時の非常電源切替装置
停電時の非常電源切替装置
（自動）
（自動）
および電源切替識別接点の配管配線工事
および電源切替識別接点の配管配線工事
2525 エレベーター部品搬入経路の確保
エレベーター部品搬入経路の確保（必要に応じ（必要に応じ
てコ
てコ
ンク
ンク
リー
リ
ト穴あけおよび埋め戻ート穴あけおよび埋め戻
し工事）
し工事）

その他確認事項
その他確認事項

2626 エレベーター据付用および試運転調整用電力、エレベーター据付用および試運転調整用電力、
工事用水、
工事用水、
砂、
砂、
セメ
セメ
ントの供給
ントの供給
2727 据付工事員現場詰所および材料置場の確保
据付工事員現場詰所および材料置場の確保
2828 昇降路内建築工事仮設床
昇降路内建築工事仮設床（水平養生）（水平養生）
用の金網、
用の金網、
デッ
デッ
キプレー
キプレー
トな
トな
どの撤去工事
どの撤去工事2929 エレベーター着工前までの各階出入口開口部の養生設置工事
エレベーター着工前までの各階出入口開口部の養生設置工事
3030 エレベーター
エレベーター
を工事用に使用する場合は別途ご用命くを工事用に使用する場合は別途ご用命く
ださ
だ
い。
さい。

（注）
（注）
1．
昇降路内にエ1．
昇降路内にエレベーターに関係のない用途の配管
レベーターに関係のない用途の配管
・ダク
・トな
ダクトな
どが露出
どが露出
しないよ
しないよ
うにう
して
にして
くださ
くだ
い。
さい。
2．
昇降路内温度は最低+5℃、
2．
昇降路内温度は最低+5℃、
最高40℃以内と最高40℃以内とし、湿度は月平均90％、し、湿度は月平均90％、
日平均95％
日平均95％を超えないよを超えないよ
うにう
して
にして
くださ
くだ
い。
さい。
3．
昇降路は有毒ガスや、
3．
昇降路は有毒ガスや、
はなはだ
はなはだ
しい塵埃な
しい塵埃な
どが入ら
どが入ら
ないよ
ないよ
うにう
して
にして
くださ
くだ
い。
さい。
4．
出入口が屋外に面する場合、
4．
出入口が屋外に面する場合、
出入口ま
出入口ま
わりにひさ
わりにひさ
し、
水き
し、
水き
りなり
どな
を設け、
どを設け、
雨水が昇降路内に流れ込ま雨水が昇降路内に流れ込まないよ
ないよ
う十分配慮願います。
う十分配慮願います。
5．
昇降路内壁や鉄骨部材に使用する塗料、
5．
昇降路内壁や鉄骨部材に使用する塗料、
接着剤、
接着剤、
モルタルな
モルタルな
どはホルムアルデヒ
どはホルムアルデヒ
ドの発散が少ない材料を使用
ドの発散が少ない材料を使用
してして
くださ
くだ
い。
さい。
6．
電源電圧の変動は−10〜＋10％以内、6．
電源電圧の変動は−10〜＋10％以内、電圧不平衡率5％以内に保つよ
電圧不平衡率5％以内に保つよ
う電源を設置願います。
う電源を設置願います。

分かりやすく
分かりやすく57

58