ファン & サーマルマネジメント

63
概要・選定
技術資料
制御盤
ファンユニット

制御盤ヒーターユニット

ファン & サーマルマネジメント

制御盤ヒーターユニット
HMA シリーズ

制御盤
ヒーターユニット
AC プロペラ
ファン
低消費電力

EMU

小型・防湿

MU/MS

低消費電力
可変速

EMR

大型・大風量MRS/MR

長寿命

MRE

DC プロペラ
ファンMDシリーズ
S タイプ

アラームなし

A タイプ
アラーム付

E タイプ
長寿命

V タイプ
可変速

P タイプ
防水ブロワ
AC 入力

MB

DC 入力

MBD

クロスフロー
ファン
AC 入力

MF

DC 入力

MFD

温度スイッチ

周辺機器

取付

インフォ
メーション

63

64

制御盤ヒーターユニット
ファン付スペースヒーター

HMA シリーズ〈関連情報〉●技術資料 ➜ 16 ページ

シーズヒーターに放熱板、プロペラファンおよびフィンガーガードを組み付けた制御盤ヒーターユニットです。
ヒーターの熱を温風として筐体内に拡散させることができます。
筐体内の結露・高湿度対策、寒冷地での凍結・低温対策に使用できます。

"特徴●●ファンモーターによる温風の拡散●●サーマルプロテクタ内蔵●●コンパクト設計●●接続が簡単

対流促進用のファンモーター（プロペラファン）により、ヒーターの熱を拡散させ、筐体内の温度をスピーディーに均一化させることができます。
筐体内部に取り付けしやすい薄型のファン付スペースヒーターです。 筐体内スペースの有効活用が可能です。

ヒーター部の放熱板内部に過熱保護のためのサーマルプロテクタを内蔵しています。
（ファンモーター部の過熱保護はインピーダンスプロテクト仕様です）
配線用のリード線との接続部が端子台になっています。 そのため、ご使用になるケーブルの長さに合わせた配線が可能です。

●●発熱量は 5 種類

発熱量は 100W、150W、200W、300W、400W の 5 種類をそろえています。 電源電圧はそれぞれ単相 100V、単相 200V を用意しています。 筐体の大きさや容量に合わせてお選びいただけます。

"構造
DINレール対応

ファンモーター

DINレールに簡単に取り付けることができます。
（取付金具とねじは添付しています。
）
取付金具はヒーター側面の 3 方向に取り付け可能です。✽

ヒーターの熱を拡散させます。

放熱板
熱源の熱を効率良く伝えるために、表面積を最大限大きくしました。過熱保護用のサーマル
プロテクタは放熱板に内蔵しています。

✽取り付けの際は、必ずヒーター部が上、ファンモーター部が下になるように取り付けてください。

シーズヒーター（内部）端子台

熱源としてシーズヒーターを内蔵しています。

配線しやすいように端子台を採用しています。
リード線をねじ締めにより確実に固定します。
また、活電部が露出しない設計です。

"ヒーターを使用するメリット●●結露・高湿度対策

温度変動は結露発生の最大の原因です。 制御盤ヒーターユニット
で筐体内を設定温度に維持することにより、結露・高湿度対策が可能です。

一般的に筐体内の温度を5ﾟC上昇させるだけで湿度を約20 %ダウン
64

オリエンタルモーター
ファン & サーマルマネジメント●●凍結・低温対策

寒冷地では機器の周囲温度が低下し、使用温度範囲を下回る可能性があります。 制御盤ヒーターユニットで、寒冷地においてもお客様の装置を仕様値内に維持できます。

内部温度を仕様値内にキープ
掲載ページ

特徴 64

̶仕様 65 ̶種類と価格 65

ファン & サーマルマネジメント"品名の見方

"種類と価格HMA 100 F - 1①①②③④②③

品名HMA100F-1
HMA100F-4
HMA150F-1
HMA150F-4
HMA200F-1
HMA200F-4
HMA300F-1
HMA300F-4
HMA400F-1
HMA400F-4

④

シリーズ名

HMA：ファン付スペースヒーター

発熱量100：100W 150：150W 200：200W
300：300W 400：400W

機能
定格電圧

F：ファンモーター付
1：単相 100V 4：単相 200V

概要・選定
技術資料

定価
18,700 円

制御盤
ファンユニット

19,200 円

制御盤
ヒーターユニット

20,300 円
21,400 円

AC プロペラファン

22,500 円

低消費電力

製品には、次のものが含まれています。
ヒーター、DIN レール取付キット（DIN レール取付金具、ねじ）、取扱説明書"仕様65EMU

小型・防湿発熱量
W

品名
HMA100F-1

電源電圧
V

周波数
Hz

単相 1005060506050605060506050605060506050605060

100±10%
HMA100F-4

単相 200

HMA150F-1

単相 100150±10%

HMA150F-4

単相 200

HMA200F-1

単相 100200±10%単相 200

HMA200F-4

単相 100

HMA300F-1
300±10%単相 200

HMA300F-4
HMA400F-1400
HMA400F-4+10%−15%

単相 100単相 200電流
A

適用リード線径

MU/MS

搭載ファンサイズ

低消費電力
可変速

1.1

EMR0.55

大型・大風量□80mm−25mm 厚

MRS/MR

1.6

長寿命

0.83
2.11.1MRE

AWG18∼14（0.75∼2.5mm2）

DC プロペラ
ファンMDシリーズ

3.2S タイプ□119mm−25mm 厚

アラームなし1.6A タイプ

4.2アラーム付

2.1E タイプ
長寿命● ヒーター部、ファンモーター部の規格認証品情報は、WEB サイトをご確認ください。

"一般仕様

V タイプ

項目

可変速仕様

絶縁抵抗

常温常湿において連続運転後、端子とフレーム間、端子と DIN レール間を DC500V メガーで測定した値が 10MΩ 以上あります。
（但し、吸湿により絶縁低下する可能性があります。 絶縁低下している場合、定格電圧以下で通電するか、乾燥炉などに入れて絶縁抵抗が回復するまで乾燥させてからご使用ください。）

絶縁耐圧
使用電圧範囲耐熱クラス

常温常湿において連続運転後、端子とフレーム間に 50Hz、1.25kV を 1 分間印加しても異常を認めません。
±10%（各電圧共）
ファンモーター部 UL/CSA 規格：105（A）、EN 規格：120（E）

過熱保護

ヒーター部：サーマルプロテクタ内蔵 開放…約 145˚C、復帰…約 110˚C
ファンモーター部：インピーダンスプロテクト

使用環境
保存環境

別枠に記載
別枠に記載

色

ヒーター部 放熱板：アルミ地 端子台：黒ファンモーター部 フレーム：アルミ地 羽根：黒材質

ヒーター部 放熱板：アルミダイカスト 端子台：プラスチック
ファンモーター部 フレーム：アルミダイカスト 羽根：ポリカーボネート（難燃グレード：V-0）

ブロワ

MB

DC 入力

MBD

クロスフロー
ファン
AC 入力

MF

DC 入力

使用環境 ✽1

保存環境 ✽1✽3

周囲湿度85% 以下（非結露）周囲温度 ✽2−40∼+70˚C

周囲湿度85% 以下（非結露）

MFD

環境規格
ETSI 規格に準拠 ✽4✽1✽ 使用環境、保存環境は、結露、凍結、ファン以外の振動や外力がないことを条件としています。
✽2✽ 冷凍室のような −10˚C 以下に温度調節された環境では使用できません。
✽3✽ 保存環境は、輸送中を含めた短期間の値です。
✽4✽ 使用環境、保存環境については、以下の環境規格に準拠しています。
ETSI EN 300 019-2-1 V2.1.2（2000-09）Class 1.3E Storage
ETSI EN 300 019-2-2 V2.1.2（1999-09）
Class 2.3 Transportation
ETSI EN 300 019-2-3 V2.2.2（2003-04）
Class 3.4 Stationary use

試験名称

環境規格

ヒートサイクル試験

ETSI EN 300 019-2-1
ETSI EN 300 019-2-2
ETSI EN 300 019-2-3

低温放置試験

防水AC 入力◇◇使用環境、保存環境
周囲温度 ✽2−30∼+30˚C

P タイプ

条件・試験内容−40∼+30˚C 5 サイクル 温度勾配：1.0˚C/ 分 低温（−40˚C）高温（+30˚C）放置時間：3 時間
試験後に異常のないこと−45˚C 72 時間放置 試験後に異常のないこと

温度スイッチ

周辺機器

取付インフォメーション● 環境規格 ETSIETSI は正式名称を European Telecommunications Standards Institute といい、ヨーロッパ圏の電気通信における標準仕様を策定するために設立された標準化機構です。
ETSI EN 300 019 シリーズは、機器の環境条件について定めた IEC 60721 をもとにし、環境条件の定義や試験条件について具体的に明記した規格です。

一般仕様 65

̶外形図 66 ̶接続 6665

66 制御盤ヒーターユニット"外形図（単位 mm）●●100W、150W
HMA100F-□、HMA150F-□
質量：0.53kg
E154805580

風方向

32回転方向6819●●200W、300W、400W
HMA200F-□、HMA300F-□、HMA400F-□
質量：0.86kg
E15511955119

風方向

32回転方向6819"接続図"温度スイッチ
装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動制御。
省エネルギーに貢献します。
ヒーター用温度スイッチ AM2-XB1（定価 3,200 円）● 掲載ページ ➜ 220 ページ

L1 N1

電源66

オリエンタルモーター
ファン & サーマルマネジメント

掲載ページ

特徴 64

̶仕様 65 ̶種類と価格 65

ファン & サーマルマネジメント"ヒーター表面からの距離―温度（参考値）

概要・選定
技術資料

●●測定方法周囲温度 25˚C において、ヒーターの放熱板表面（中心）および表面から 50mm、100mm、200mm の位置に熱電対を固定して測定します。

熱電対制御盤
ファンユニット

200mm
50mm

100mm

制御盤
ヒーターユニット

表面● グラフの見方
横軸にヒーター表面からの距離、縦軸に温度をとり、ヒーター表面からの距離による温度変化を表した特性図です。 下のグラフを参考にヒーターと筐体内部機器の距離を保って設置してください。

HMA100F-1、HMA100F-4

AC プロペラファン

HMA150F-1、HMA150F-4

温度（˚C）

温度（˚C）

100804020201500200

低消費電力
可変速

EMR8040100

大型・大風量MRS/MR050

表面からの距離（mm）

100

150200表面からの距離（mm）

HMA200F-1、HMA200F-4180
100V 50Hz
100V 60Hz

160140140

温度（˚C）

10080402020150

200

アラームなし

A タイプ
アラーム付

8060

1000E タイプ
長寿命050

100150表面からの距離（mm）

表面からの距離（mm）

S タイプ

100

4050

MRE

120600100V 50Hz
100V 60Hz

160120長寿命

DC プロペラファン
MDシリーズ

HMA300F-1、HMA300F-4180

温度（˚C）

MU/MS

1006050

小型・防湿

120

600100V 50Hz
100V 60Hz

1401200EMU

160

100V 50Hz
100V 60Hz

1400

低消費電力

18018016067200

V タイプ
可変速P タイプ

HMA400F-1、HMA400F-4

防水180160100V 50Hz
100V 60Hz

温度（˚C）

140

ブロワ

120

AC 入力

MB100

DC 入力

80

MBD60

クロスフロー
ファン40200

AC 入力

050100150

表面からの距離（mm）"ヒーターの選定例➜ 15 ページ

200MF

DC 入力

MFD

温度スイッチ

周辺機器

取付

インフォ
メーション

一般仕様 65

̶外形図 66 ̶接続 6667

68 制御盤ヒーターユニット"取り扱いについて● シーズヒーター（内部）に使用している絶縁物は吸湿しやすい性質があり、吸湿すると絶縁抵抗が低下します。絶縁抵抗が低下したときは、ヒーターの定格電圧以下で通電するか、乾燥炉などで絶縁抵抗が回復するまで乾燥させてください。
● 熱を効果的に利用するため、ヒーターは筐体内の低い位置に取り付けてください。
● 必ずヒーター部を上、ファンモーター部を下にして設置してください。逆に設置すると、ファンモーターの絶縁が劣化する原因になります。
● ヒーターを可燃物の近くに取り付けないでください。
● ヒーターの寿命に影響するため、短時間に頻繁な ON・OFF を繰り返す使い方は避けてください。
● ヒーターは DIN レール取付金具（付属品）を使用して、レール幅 35mm の DIN レールに取り付けてください。DIN レール取付金具は側面の3 方向に取り付けることができます（写真参照）。DIN レール取付金具用ねじは、タップタイトねじです。ねじ山がつぶれる原因になるため、繰り返し使用しないでください。
締付トルク：1.9±0.1N·m

68

オリエンタルモーター
ファン & サーマルマネジメント

安全に関するご注意●ご使用の際は、取扱説明書を良くお読みのうえ正しくお使いください。
●このカタログに掲載している製品は産業用および機器組み込み用です。
その他の用途には使用しないでください。

●このカタログに掲載している製品を製造している事業所は、品質マネジメントシステム ISO9001
および環境マネジメントシステム ISO14001認証を取得しています。
●このカタログに掲載している製品の性能および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります
ので、ご了承ください｡●このカタログに掲載している全製品の価格には消費税等は含まれておりません。
●製品について詳しくお知りになりたい方は、お近くの支店、営業所におたずねになるか、下記の お客様ご相談センター にお問い合わせください。
●このカタログに記載している会社名および商品の名称は、それぞれの会社が所有する商標または登録商標です。
●、は、日本その他の国におけるオリエンタルモーター株式会社の登録商標または商標です。

技術的なお問い合わせ・お見積・ご注文の総合窓口
東京支社
北上営業所
仙台支店
新潟営業所
水戸営業所
宇都宮営業所
諏訪営業所
熊谷営業所
南関東支店
甲府営業所

TEL（03）6744-1311
TEL（0197）64-7902
TEL（022）227-2501
TEL（025）241-3601
TEL（029）233-0671
TEL（028）610-7010
TEL（0266）52-2007
TEL（048）526-3851
TEL（046）236-1080
TEL（055）278-1541

名古屋支社
豊田営業所
静岡営業所
金沢営業所
京都支店
滋賀営業所
大阪支社
兵庫営業所
岡山営業所
広島営業所
九州支店
熊本営業所

TEL（052）223-2611
TEL（0566）73-5320
TEL（054）255-8625
TEL（076）239-4111
TEL（075）353-7870
TEL（077）566-2311
TEL（06）6337-0121
TEL（078）915-1313
TEL（086）803-3611
TEL（082）211-1231
TEL（092）473-1575
TEL（096）383-7151

お客様ご相談センター

TEL 0120-925-410

FAX 0120-925-601

受付時間 平日 9：0 0 〜 1 9 : 0 0 （土日祝日･その他当社規定による休日を除く）
携帯電話からもご利用可能です。

ネットワーク対応製品専用ダイヤル

TEL 0120-914-271

CC-Link、MECHATROLINKなどのFAネットワークやModbus RTUに関する技術的なお問い合わせ窓口

受付時間 平日 9：0 0 〜 17：3 0 （土日祝日･その他当社規定による休日を除く）

https://www.orientalmotor.co.jp/
WEBサイトでも、お問い合わせやご注文を受け付けています。
第1営業部
（東日本）

TEL（050）5445-9709

第2営業部
TEL（050）5445-9710（中部/西日本)

オリエンタルモーター

ショップ

送料・代引手数料無料
安心の技術サポート
様々なメーカー品をご用意

お問い合わせ先

2022 年 4 月 制作

このカタログの記載内容は、2022 年 4 月現在のものです。

© 2019-2022 Copyright ORIENTAL MOTOR CO.,LTD.

22R XT F-73-4