資料３－２

JIS C 4441で想定する危険源について

令和４年７月

予防課

FDMA
住民とともに総務省消防庁
Fire and Disaster Management Agency

■蓄電池の一般危険源
JIS C 4412に紐付けて適合することが求められるJIS基準（リチウムイオン蓄電池JIS C 8715-2のみ）

1.電池の化学種別に応じた危険源
危険種類

JIS C 4441で想定する危険源

JIS C 4412による安全基準(一部抜粋)

安全性のための基本的設置の不適切な実施

4.12.5 ユニットを構造物に固定することを規定している場合を除き、きょう体の安定性試験を実施する。

電気的地絡検出のエラー

4.4.4.4 電源供給の自動遮断では、保護等電位ボンディングシステムを備えるとともに、故障電流によって電源線を遮断する保護デバイスを設けなければならない。

電気的充電された電気化学的蓄電サブシステムの制御 4.14.7 蓄電池は、充電機内の単一故障状態も含め、過電圧から地区電圧を保護しなければならない。
喪失

電気的安全性のための基本的絶縁の不適切な実施

4.14.4 導電性ケース内の単電池などは、相互間及びキャビネット又は区画に対して適切に絶縁しなければならない。

電気的安全性のための基本的接続の不適切な実施

4.11.4 全ての接合及び接続については、導通を良好にするように機械的にしっかりと接続する。

機械的

4.12.5 ユニットを建物の構造物に固定することを規
電気化学的蓄電サブシステム及びそのきょう体定している場合を除き、きょう体の安定性についての陥没、落下及び物理的振動安定性試験を行い判定しなければならない。

電気的

電池種別に応じたJIS基準1■非水溶系電解液電池の危険源①

リチウムイオン電池

1.電池の化学種別に応じた危険源
危険種類
電気的
電気的爆発
爆発
爆発

火災

火災

火災

温度
化学的

JIS C 4441で想定する危険源

JIS C 4412による安全基準(一部抜粋)

JIS C 4412に紐付けて適合することが求められるJIS基準（リチウムイオン蓄電池JIS C 8715-2のみ）

電池種別に応じたJIS基準

JIS C 8715-2 7.3 単電池内部の内部短絡が電池システム全体の発火又は電池ステム外部への延焼に至らないよう、単電池の内部短絡試験又は電池システムの類焼試験を実施する。
JIS C 8715-2 7.3 単電池内部の内部短絡が電池システム全電気化学的蓄電サブシステムの体の発火又は電池ステム外部への延焼に至らないよう、単電内部短絡池の内部短絡試験又は電池システムの類焼試験を実施する。
JIS C 8715-2
可燃性ガスの滞留
7.2.1 外部短絡試験、7.2.4 加熱試験、7.5.2 過充電試験、7.2.6 強制放電試験による破裂防止の確認
4.3.2.3 全ての出力ポートに対し、短絡電流評価を実施し JIS C 8715-2 7.2.1 単電池又は電池ブロックは、正極端子する。出力短絡試験により、炎や燃焼物等の放出、ガー と負極端子との短絡によって、発火又は破裂を引き起こしてスパークゼ等への着火がないことを確認する。
はならない。
4.14.4 導電性ケース内の単電池などは、相互間及びキャ電気化学的蓄電サブシステム絶ビネット等に対して適切に絶縁し、絶縁耐力試験を行わ縁破壊なければならない。
JIS C 8715-2
電気化学的蓄電サブシステムか
7.2.1 外部短絡試験、7.2.4 加熱試験、7.5.2 過充電試験、らの発火
7.2.6 強制放電試験、7.3 内部短絡試験又は類焼試験により発火しないことを確認
電池セルの内部短絡

4.6.2.1 電気コンポーネントは、接触の可能性がある周囲
電気化学的蓄電サブシステムか材料の発火温度よりも、通常又は単一故障条件下での最らの熱暴走伝搬小温度が低くなるよう使用する必要がある。
4.6.2.2 防火きょう体内では、コンポーネント及び他の部品の材料、並びにそれらの部品に接触する全ての材料が、その他のサブシステムからの発JIS C 60695-11-10で分類される燃焼性分類V-2、又は火JIS K 7241で分類される燃焼性分類HF-2以上の条件に適合しなければならない。
4.6.4.2 接触可能な部分の温度を制限するため、接触可能熱された面の暴露な部分の最大測定温度は定められた温度に適合していなければならない。
JIS C 8715-2
電気化学的蓄電サブシステムか4.14.5 電解質の漏れによる影響を防止するため、蓄電池らの液漏れ、ガス放出及び固体
7.2.1 外部短絡試験、7.2.4 加熱試験、7.5.2 過充電試験、トレイ等ヘの適切な保護を施さなければならない。
拡散7.2.6 強制放電試験による破裂防止の確認2

■非水溶系電解液電池の危険源②リチウムイオン電池
JIS C 4412に紐付けて適合することが求められるJIS基準（リチウムイオン蓄電池JIS C 8715-2のみ）

2.実用されている電池種別に係る危険源
電池種別

危険種類

JIS C 4441で想定する危険源

JIS C 4412による安全基準(一部抜粋)

電池種別に応じたJIS基準

電気的通常の使用時：電池が危険な電圧及びエネ 4.4.1 感電に対する保護は、通常状態におけるルギーレベルにある場合、これらの電池の 基本保護及び単一故障状態における故障保護を定期保守に関連する電気的危険源が存在す 行うか、両方の状態における強化保護を行う。
る。

電気的緊急時又は異常状態時：システムが危険な 4.4.1 感電に対する保護は、通常状態における電圧及びエネルギーレベルにあるとき、異 基本保護及び単一故障状態における故障保護を常状態では電気的危険源が存在する場合が 行うか、両方の状態における強化保護を行う。
ある。

火災

通常の使用時：セル内に潜在的な欠陥がある場合、又はセルの熱暴走を防止する制御の設計上の問題がある場合、火災危険源が生じる可能性がある。システムは、これらの欠陥による伝搬を防止する能力について評価される必要がある。

JIS C 8715-2
7.2.1 外部短絡試験、7.2.4 加熱試験、7.5.2過充電試験、7.2.6 強制放電試験、7.3 内部短絡試験又は類焼試験により発火しないことを確認

火災

緊急時又は異常状態時：異常状態の結果、電池が適切な動作パラメータに維持されない場合、熱暴走の可能性がある。また、セル内部短絡による異常状態においても火災の危険性がある。

JIS C 8715-2
7.2.1 外部短絡試験、7.2.4 加熱試験、7.5.2過充電試験、7.2.6 強制放電試験、7.3 内部短絡試験又は類焼試験により発火しないことを確認

緊急時又は異常状態時：セルのサイズ及び故障のレベルに応じて、異常状態下で危険な蒸気が放出される可能性がある。

JIS C 8715-2
7.2.1 外部短絡試験、7.2.4 加熱試験、7.5.2過充電試験、7.2.6 強制放電試験による破裂防止の確認

リチウムイオン(Li-イオン）電池

化学的

電気的

通常の使用時：電池が危険な電圧及びエネ 4.4.1 感電に対する保護は、通常状態におけるルギーレベルにある場合、これらの電池の 基本保護及び単一故障状態における故障保護を定期保守に関連する電気的危険源が存在す 行うか、両方の状態における強化保護を行う。
る。

3

■水溶系電解液電池の危険源①

開放型鉛蓄電池、制御弁式鉛蓄電池、ニッケル水素電池、ニッケルカドミウム電池
JIS C 4412に紐付けて1.電池の化学種別に応じた危険源
危険種類

JIS C 4441で想定する危険源

電池種別に応じたJIS基準可燃性ガスの滞留

4.14.6 ベント型（開放型鉛蓄電池）を収容する蓄電システムきょう体又は区画は、「鉛蓄電池を用いる蓄電システムの換気」に適合する必要があるほか、アーク発生部品の設置位置について制限がある。

スパーク

4.3.2.3 全ての出力ポートに対し、短絡電流評価を実施 JIS C 63115-2 ニッケル水素蓄電池は、外部短絡試験によする。出力短絡試験により、炎や燃焼物等の放出、ガー り、正極端子と負極端子の短絡により、発火又は破裂を引きゼ等への着火がないことを確認する。
起こさないことを確認する。

爆発

爆発

爆発

JIS C 4412による安全基準(一部抜粋)適合することが求められるJIS基準
JIS
C 4412に紐付けて（リチウムイオン蓄電池JIS C 8715-2のみ）適合することが求められるJIS基準

電気化学的蓄電サブシステムの内 ※内部圧力が上昇した場合、弁作動により水素ガス等を圧の上昇放出する。
変圧器の絶縁油火災など※家庭用・小規模事業用のため除外

火災

温度

化学的システムの損失依存の熱の発生な 4.6.4.2 接触可能な部分の温度を制限するため、接触可ど能な部分の最大測定温度は定められた温度に適合していなければならない。
電気化学的蓄電サブシステムから 4.14.5 電解質の漏れによる影響を防止するため、蓄電の液漏れ及びガス放出池トレイ等ヘの適切な保護を施さなければならない。※
密閉型鉛蓄電池には適用しない。
4.14.6 ベント型（開放型鉛蓄電池）を収容する蓄電シ
ステムきょう体又は区画は、「鉛蓄電池を用いる蓄電システムの換気」に適合する必要がある

4

■水溶系電解液電池の危険源②2.実用されている電池種別に係る危険源

開放型鉛蓄電池、制御弁式鉛蓄電池、ニッケル水素電池、ニッケルカドミウム電池
JIS C 4412に紐付けて適合することが求められるJIS基準（リチウムイオン蓄電池JIS C 8715-2のみ）

電池種別

危険種類

開放型鉛蓄電池
制御弁式鉛蓄電池
ニッケル水素電池
ニッケルカドミウム電池

電気的通常の使用時：電池が危険な電圧及びエネル 4.4.1 感電に対する保護は、通常状態における基本ギーレベルにある場合、これらの電池の定期保 保護及び単一故障状態における故障保護を行うか、守に関連する電気的危険源が存在する。
両方の状態における強化保護を行う。

電気的

緊急時又は異常状態時：システムが危険な電圧 4.4.1 感電に対する保護は、通常状態における基本及びエネルギーレベルにあるとき、異常状態で 保護及び単一故障状態における故障保護を行うか、は電気的危険源が存在する場合がある。
両方の状態における強化保護を行う。

火災

開放型鉛蓄電池

火災

化学的

化学的

JIS C 4441で想定する危険源

JIS C 4412による安全基準(一部抜粋)

電池種別に応じたJIS基準

通常の使用時：水素の生成は、電池が完全に充 4.14.6 ベント型（開放型鉛蓄電池）を収容する蓄電された後の充電電流の流れに関連している。 電システムきょう体又は区画は、「鉛蓄電池を用いこの電流は、電池温度の上昇とともに増加し、 る蓄電システムの換気」に適合する必要があるほか、過剰な充電電圧によって増強される。放電する アーク発生部品の設置位置について制限がある。と、水素は生成されないが、負の活性質量に閉じ込められ、放電中に開放された水素のかたちでセルから小さな一次的な放出が発生する可能性がある。
緊急時又は異常状態時：電池が設置されている 4.3.6 蓄電システムの蓄電池は、想定する最大故障場所が適切に換気されていない場合、異常状態 電流を遮断するように設計するなど、故障電流及びからの過熱によって、開放型鉛蓄電池からの水 過電流から保護しなければならない。
素が濃縮される可能性がある。異常状態におい 4.14.6 ベント型（開放型鉛蓄電池）を収容する蓄て、大電流回路の内部短絡が起こる可能性もあ 電システムきょう体又は区画は、「鉛蓄電池を用いる。
る蓄電システムの換気」に適合する必要があるほか、アーク発生部品の設置位置について制限がある。
通常の使用時：これらの電池は保守が必要であ ※火災及び消防活動に関する危険性ではないため対るが、大気に開放されているため、硫酸電解液 応不要と接触する可能性がある。
緊急時又は異常状態時：異常状態で腐食性硫酸 4.14.5 電解質の漏れによる影響を防止するため、電解液と接触する可能性があり、漏出の封込め 蓄電池トレイ等ヘの適切な保護を施さなければならが存在しないか、大量の漏出電解液を収容する ない。
ための十分な大きさがない場合、開口部から酸が漏れたり気泡が発生したりする。

5

■水溶系電解液電池の危険源③開放型鉛蓄電池、制御弁式鉛蓄電池、ニッケル水素電池、ニッケルカドミウム電池

2.実用されている電池種別に係る危険源（続き）
電池種別

制御弁式鉛蓄電池

危険種類

JIS C 4441で想定する危険源

火災

通常の使用時：VRLAセル及びモノブロックは、全ての運転条件下で水素を放出する。異常運転、すなわち過充電状態では放出される水素の量は50倍に増加し得る。

火災

化学的火災

火災
ニッケル水素電池

化学的

JIS C 4412に紐付けて適合することが求められるJIS基準（リチウムイオン蓄電池JIS C 8715-2のみ）

JIS C 4412による安全基準(一部抜粋)

緊急時又は異常状態時：電池が過熱する異常状態化では、4.3.6 蓄電システムの蓄電池は、想定する水素ガスが放出される可能性がある。これは、可燃性濃 最大故障電流を遮断する過電流保護デバイ
度による潜在的な火災危険性をもたらす可能性がある。 スを設置するなど、故障電流及び過電流か電池が適切な動作パラメータに維持されない場合、熱暴 ら保護しなければならない。
走の可能性がある。また、内部短絡異常による火災の危険性がある。
緊急時又は異常状態時：これらの電池には腐食性の電解 ※電解液の放出・漏出がわずかであり、低質が含まれているが、開放型と同様の漏出の危険性をも リスクのため対応不要
たらすほど多くの遊離電解質は含まれてない。電池ケー
スに亀裂又は漏れが発生した場合、異常状態では、電解液がわずかに放出されたり、漏出が発生したりする可能性がある。
通常の使用時：電池が過熱及び熱暴走を防止するように設計されたものとして運用されている場合でも、通常の動作条件では可燃性ガスが発生しないことが望ましい。

電池種別に応じたJIS基準

JIS C 8704-2-2 6.4A 蓄電池は防爆特性を試験し、防爆機能部の妥当性を確認する。炎の持続及び蓄電池内部への誘爆があってはならない。

緊急時又は異常状態時：電池が過熱する異常条件下では、4.3.6 蓄電システムの蓄電池は、想定する JIS C 63115-2 7.2 BMSは、単水素ガスが放出される可能性がある。これは、可燃性濃 最大故障電流を遮断する過電流保護デバイ 電池又は電池システムの温度が上度による潜在的な火災危険性をもたらす可燃性がある。 スを設置するなど、故障電流及び過電流か 限限度を超えた場合、充電を停止電池が適切な動作パラメータに維持されない場合、熱暴 ら保護しなければならない。
しなければならない。
走の可能性がある。また、内部短絡異常による火災の危険性がある。
緊急時又は異常状態時：これらの電池には腐食性の電解 4.14.5 電解質の漏れによる影響を防止する JIS C 63115-2 ニッケル水素蓄質が含まれているが、開放型と同様の漏出の危険性をも ため、蓄電池トレイ等ヘの適切な保護を施 電池は、6.5.4 加熱試験、6.5.7たらすほど多くの遊離電解質は含まれてない。電池ケー さなければならない。
過充電試験、6.5.8 逆充電試験に
スに亀裂又は漏れが発生している場合、電解液が泡立っより発火又は破裂がないことを確たり、漏れたりする可能性がある。NiMH電池を燃焼させ認する。
ると、酸化コバルトの煙、酸化ニッケルの煙などの有毒蒸気が放出される可能性がある。

6

■水溶系電解液電池の危険源④開放型鉛蓄電池、制御弁式鉛蓄電池、ニッケル水素電池、ニッケルカドミウム電池

2.実用されている電池種別に係る危険源（続き）
電池種別

危険種類
火災

火災
ニッケルカドミウ
ム電池
化学的

化学的

JIS C 4441で想定する危険源

JIS C 4412に紐付けて適合することが求められるJIS基準（リチウムイオン蓄電池JIS C 8715-2のみ）

JIS C 4412による安全基準(一部抜粋)

電池種別に応じたJIS基準

通常の使用時：電池が設置されている場所が適切 ※開放型Ni-Cd電池は現在主流ではないため対に換気されていない場合、開放型Ni-Cd電池から 応不要の水素が濃縮される可能性がある。

緊急時又は異常状態時：電池が設置されている場 ※開放型Ni-Cd電池は現在主流ではないため対所が適切に換気されていない場合、開放型Ni-Cd 応不要
4.3.6 蓄電システムの蓄電池は、想定する最大電池からの水素が濃縮される可能性がある。
異常状態の間において問題が起きる別の箇所は、 故障電流を遮断する過電流保護デバイスを設置大電流回路の内部短絡が起こる可能性がある。 するなど、故障電流及び過電流から保護しなければならない。
通常の使用時：これらの電池は保守が必要であり、※開放型Ni-Cd電池は現在主流ではないため対大気に開放されているため、腐食性の水酸化カリ 応不要
ウム電解液との接触の可能性がある。

緊急時又は異常状態時：異常状態で腐食性硫酸電 4.14.5 電解質の漏れによる影響を防止するた
解液と接触する可能性があり、漏出の封込めが存 め、蓄電池トレイ等ヘの適切な保護を施さなけ在しないか、大量の漏出電解液を収容するための ればならない。
十分な大きさがない場合、開口部から酸が漏れたり気泡が発生したりする。有害廃棄物であるカドミウムが含まれており、燃焼中の電池の蒸気中にカドミウムが混入する可能性がある。

7