No.CX-129-04

Thyristor Regulator

単相サイリスタレギュレータ

JM series
ヒータ制御に! 設定表示部を標準搭載した一体形タイプ

JMシリーズは調節計やPLC、手動設定器からの信号を受け、電気炉のヒータに供給する電力を調整する単相用のサイリスタレギュレータです。
定格電流10Aから500Aまでご用意していますので、ヒータ定格に合せた容量が選択できます。

優れた操作性。安全性能が向上

JM series
10、20A

30、50、75A

100、150A

200、250A

設定や運転状態の確認が容易

300、400、500A

パネル取付け仕様

標準搭載した設定表示器により、パラメータの設定や負荷の状態※1(電圧、電流、電力、抵抗値)が確認できます。

設定表示器は本体内蔵またはパネル取付けから選択※2
本体と設定表示器が一体となったシンプルな構成。
本体から設定表示器を分離し、離れた場所でも表示・操作が可能なパネル取付け仕様を用意。

設定表示器
設定表示器を本体から離して設置可能(専用ケーブル※3を使用。最長8m)※1 電流、電力、抵抗値はCTが必要です。
※2 形式でご指定ください。設定表示器 本体仕様は、本体から設定表示器を分離できません。
※3 専用ケーブルはアクセサリの項目をご覧ください。

安全対策●冷却ファンの交換が容易※7
工具を使わず、結線したまま交換が可能です。

●負荷電流を測定※4し、過大電流発生時にゲートオフ、警報出力します。
●速断ヒューズを内蔵※5し、過電流から保護します。
●定格電流200A 以上の機種は、ヒートシンク温度を監視し、異常発熱時にゲートオフ、警報出力します。
●冷却ファン※6の回転数を監視して故障を予測し、故障前に交換をお知らせします。

※4 CT内蔵、または外付けCTが必要です。
※5 10A、20Aは外付けヒューズユニット(警報なし)が必要です。
※6 定格電流200A以上の機種に取付けられています。
※7 交換を行う際は、必ず主回路電源を遮断してください。

ヒータ断線警報※8
警報出力●初期抵抗値があらかじめ設定した断線率を超えたとき警報出力します。
●位相制御では7本中1本断線。分周制御では5本中1本まで検出できます。※9※8 CT内蔵もしくは外付けCT(二次側5A/定格電流)が必要です。
下記条件では使用できません。
制御入力が30%未満の場合。ヒータが炭化珪素系(SiC)の場合。
※9 ヒータは同一材料、同一容量であること。

通信機能●RS-485(MODBUS)通信機能を標準搭載。
上位機器(パソコンやPLC）による電力監視やパラメータ、警報検知が一元管理できます。

断線

項

目

RTUモードASCIIモード

通信方式

半2重調歩同期方式

通信速度

9600、19200 bps

伝送コード

バイナリ

ASCII

形式

一般仕様

JM□□ □□□ □□□□3NN
主回路定格電圧
20：200V系（200V/220V/240V）※1※2
10：100V系（100V/110V/120V）※1※2
40：400V系（380V/400V/440V）※1※2（注）100V系、400V系は別途、制御電源用の昇圧/降圧変圧器(アクセサリ)が必要です。

主回路定格電流010：10A 020：20A 030：30A
050：50A 075：75A 100：100A
150：150A 200：200A 250：250A
300：300A 400：400A 500：500A※10

フィードバック方式※3
V ：電圧フィードバック（位相制御）
A ：電流フィードバック（位相制御）
W ：電力フィードバック（位相制御）

相数
制御電源
定格電圧
定格周波数
消費電力
定格電流(A)： 200-240V AC： 50／60Hz ± 2Hz
消費電力(VA)
設定表示器（本体内蔵）
7

8200〜500

2526

主回路電源
定格電圧

定格周波数
定格電流
絶縁抵抗
耐電圧

： 100V系（100/110/120V AC）※1※2
200V系（200/220/240V AC）※1※2
400V系（380/400/440V AC）※1※2： 50／60Hz（自動切替え）： 10、20、30、50、75、100、150、200、250、300、400、500A(1種指定)： 1次端子と保護導体端子間 500V DC 50MΩ以上2次端子と保護導体端子間 500V DC 50MΩ以上： 1次端子と保護導体端子間
2000V AC 1分間（100/200V系）
2500V AC 1分間（400V系）（注）1次端子：制御電源、V、主回路、警報出力の各端子
2次端子：1次端子と保護導体端子以外の全端子設定表示器・通信※5
3 ：本体・通信有り
4 ：パネル取付け・通信有り

発熱量
定格電流(A)

発熱量(W)

1016CT
0 ：外付け※61 ：内蔵203330405071

ヒータ断線/電流制限
3 ：ヒータ断線＋電流制限※775116100136150214200310250397※1※2※3

本体の設定表示器で設定(初回電源投入時)
制御電源電圧は220Vとなります。ご注意ください。
本体の設定表示器で制御方式（位相制御/分周制御）やフィードバック方式(位相制御のみ) を切替え可能。
※4 主回路定格電流が30〜500Aのみ対応。
※5 製品をお納めした後の変更はできません。
※6 必要に応じて別途、二次側5A／定格電流のCTをご用意ください。
※7 ヒータ断線＋電流制限機能には、CTが必要です。
電流制限は、位相制御をご使用の場合に機能します。
※8 基準動作条件、かつ定格の10〜90%の範囲における精度。
CT誤差は含まず。
※9 位相制御、かつトランス一次側制御に限り適用可能。
トランス磁束密度は1.2T以下を推奨。
※10 点線枠内の形式をご指定された場合はCE、UKCAマーキングに適合しません。

主回路定格電圧と制御電源について［200V系］［100V系/400V系］

制御電源用変圧器
100V系：CH1-4H381-014
400V系：CH1-4H381-013
制御電源：
220V

設定表示器（パネル取付け）

10〜150

速断ヒューズA ：内蔵※4
N ：なし

主回路電源：200V系

： 単相

制御電源：
220V

主回路電源：100V系/400V系

定格電流(A)300

400500定格電圧(V)

発熱量(W)

100/200V

379400V395

100/200V

526

400V

542

100/200V

669

400V

692

入力信号

： 4〜20mA DC、0〜10V DC、0〜5V DC、1〜5V DC、ロジック入力（L：0.0V DC≦入力≦1.5V DC、H：4.0V DC≦入力≦10.0V DC）
制御方式： 位相制御／分周制御(切替え可能)
フィードバック方式 ： 電圧／電流／電力／なし（切替え可能）
出力範囲： 定格電圧の0〜98%
出力精度※8：フィードバックなし 定格電圧の±10%FS以内
電圧フィードバック 定格電圧の±3%FS以内（定格電圧の±10%変動時）
電流フィードバック 定格電流の±3%FS以内（定格電圧の±10%変動時、負荷抵抗が1〜10倍以内変動時）
電力フィードバック 定格電力の±3%FS以内（定格電圧の±10%変動時、負荷抵抗が1〜3倍以内変動時）
適用負荷： 抵抗負荷/ 誘導負荷※9許容電圧変動範囲 ： 定格電圧±10%
外付けCT： サイリスタ定格電流フルスケールに対して5A出力勾配： 出力範囲の0〜100%
エレベーション
： 出力範囲の0〜100%
ソフトスタート： 0.1〜20.0秒
電流制限： 出力範囲の0〜100%
CE、UKCAマーキング※ ： 低電圧指令…EN60947-4-3(Form4)、汚染度2
EMC指令…EN60947-4-3(Form4)
環境規制： RoHS指令…EN IEC63000適合※定格電流：10〜150Aまでが対応となります。低電圧指令とEMC指令に対応させるため、必ず指定のノイズフィルタをご使用ください。
（ノイズフィルタの形式はアクセサリの項目をご覧ください）制御方式、フィードバック方式を切替え可能
2種類の制御方式（位相制御/分周制御）、3種類のフィードバック方式（電圧/電流/電力）をご用意。
制御対象にあわせて選択できます。
また、切替えることも可能です。

フィードバック方式（位相制御方式）●電圧フィードバック形
抵
抗値

電気抵抗値の変化が小さい
発熱体向け
ニクロム系ヒータ制御方式●位相制御（50％出力時）

温度

電圧●電流フィードバック形
時間

電源の半サイクル（180°）ごとに制御角θ（ONのタイミング）を変化させ、出力する制御方式●分周制御（50％出力時）

抵
抗値

電気抵抗値が低温時は小さく、加熱時は6〜12倍まで変化する発熱体向け
二珪化モリブデン系ヒータ

温度●電力フィードバック形

電圧
時間
電源の1サイクルごとにON/OFFを決定し、出力する制御方式※ヒータはニクロム系のみ対応

抵
抗値

電気抵抗値が発熱温度により負から正に変化、または経年変化により約4倍になる発熱
体向け

経年変化

炭化珪素系ヒータなど

温度

勾配設定

エレベーション設定

入出力特性の傾きを変更し、入力が100%であっても最大出力を0〜100%の範囲で制限します。

入出力特性の傾きはそのままに、設定した値を加えて出力します。

100

出力
電圧／
電流／
電力︵％︶

8080606040402020010010020406080

出力
電圧／
電流／
電力︵％︶

勾
配設
定値︵％︶8060
エレベーション
設定値40%
4020
エレベーション
設定値0%010020406080100

入力（％）

入力（％）

ソフトスタート

電流制限

電源投入時や入力の急変時に、所定の値まで出力を徐々に大きく(小さく)します。
出力0％→100%までの時間を、0.1〜20秒まで任意に設定できます。

出力電流(負荷電流)の上限値を任意の値で制限します。

10080

●位相制御

出力
電流︵％︶

電流制限値70%

7060
4020

●分周制御
0204060

入力（％）

80

100

JM series
外形寸法図
質量：0.9kg●10、20A●200、250A

質量：6.0kg

163274120189

接地：M5

U1/U2：M4
V端子：M342●30、50、75A

280

320300190
182163
194

104485.5

質量：2.4kg
239

601898端子カバー
接地：M830 28.5U1/U2：M10
V：M4144

質量：10.5kg

32

接地：M6

U1/U2：M6
V：M4

310

120
18910270255

235●300、400、500A

98●100、150A

質量：4.5kg

120
189270255

2258475440
420412274

端子カバー

接地：M857

接地：M8
V：M4端子カバー
V：M4
U1/U2：M8

10

U1/U2：M12（300、400A）
M16（500A）

167

32 38

143

単位：mm

取付寸法図
12088●100、150A

60

145

270

270

73

255 +20190

48

48

182 +10465（取付具込み）

48●30、50、75A
8●10、20A

255 +20

設定表示器

312-M5（38）2-M8●200、250A

2-M8●300、400、500A
145

120

1010●取付寸法図

15312045＋00.6+2440+2320

420 070

48×N-2.5 ＋0.60

300 0

45 ＋00.670

N：台数

45 ＋00.6

2-M8

単位：mm

2-M8

単位：mm

JM series
アクセサリ●外部設定器形●制御電源変圧器
使用目的式

VL-JAL仕様

勾配設定、電流制限、エレベーション、
可変抵抗マニュアル出力、
ソフトスタート10kΩ

400500式

仕様

100V系主回路電源から供給

CH1-4H381-013

400V系主回路電源から供給●変流器(CT)●速断ヒューズ

300

形

CH1-4H381-014

式

定格電流(A)

定格電流(A)形

10660CF-20ULTC※

10CW‐5L‐100/5A

1020660CF-30ULTC※

20CW‐5L‐100/5A

530660GH‐50SULTC

30CW‐5L‐150/5A

550660GH‐80SULTC50CW‐5L‐100/5A

275660GH‐100SULTC75

CW‐5L‐150/5A

2100660GH‐160SULTC

100CW‐5L‐100/5A

1150

660GH‐200SULTC150

CW‐5L‐150/5A

1200660GH-315S

200

CW‐5L‐200/5A

1250

660GH-350S

250

CW‐5L‐250/5A

1100／200V

250GH-450S

300

CW‐5L‐300/5A

1400V

660GH-450S

400

CW‐5L‐400/5A

1100／200V

250GHW630S

500

CW‐5L‐500/5A

1400V

660GH-630S

100／200V

250GHW710S

400V

660GH-710S※外付け用速断ヒューズです。別途ヒューズホルダが必要となります。
ヒューズ溶断時に警報出力しません。

●本体‐設定表示器専用ケーブル（パネル取付け仕様に対応）
長さ（m）

形形式貫通数●ノイズフィルタ(お客様にてご用意ください)
主回路電源電圧（V）

100−240式

定格電流(A)形

10

HF2010A−UP

20

HF2020A−UP

30

HF2030A−UP50

HF2050A−UP

75

HF2080A−UP式

3SH-JMK3100

HF2100A−UP

5SH-JMK5150

HF2150A−UP

8SH-JMK810NF3010C−SVB

20

NF3020C−SVB

30

NF3030C−SVB50

NF3050C−SVB

75

NF3080C−SVB

100

NF3100C−SVB

150

NF3150C−SVB●冷却ファンユニット
形式

SH-JMFAN

380−440

ノイズフィルタ製造会社：双信電機株式会社殿●本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

I
Cat.No. CX-129-04 Dec. '22-PDF Printed in Japan ◯