＜参考資料＞
平成23年11月26日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所1〜3号機
原子炉建屋からの現状の放射性物質放出量の評価方法

現在実施中のサンプリングと位置づけ
現在実施しているサンプリング
敷地内ダスト濃度測定

・敷地内の傾向把握のため、原子炉建屋周辺や西門付近他の敷地周辺で空気中の放射性物質を採取・測定

原子炉建屋上部ダスト濃度測定

・原子炉建屋からの放射性物質放出量の評価のため、原子炉建屋上部や原子炉建屋カバー排気設備、原子炉格納容器ガス管理シス
テムで空気中の放射性物質を採取・測定

海上ダスト濃度測定

・放出量評価の比較検討のため、地表面からの放射性物質の再浮遊の影響を受けないと考えられる海上で空気中の放射性物質を採取・測定

敷地内外降下物測定

・放出量、放出低減傾向の評価のため、敷地内外で大気中の降下物に含まれる放射性物質を水盤により採取・測定

サブドレン水測定

海水測定

・建屋回りの地下水への影響把握のため、タービン建屋・集中廃棄物処理施設のサブドレン水を採取し、放射性物質濃度を測定・海域への影響把握のため、発電所前面、周辺海域の海水を採取し放射性物質濃度を測定
1放出量の把握方法とその推移
７、８月は、敷地内（建屋周辺、敷地周辺）において空気中放射性物質濃度を測定→ 西門付近の測定結果にて評価実施※※「実測された放射性物質濃度による被ばく線量の評価」による（平成23年７月23日参考配布）

９月より、より精度の高い評価結果を得るために、放射性物質の放出源により近い地点におけるサンプリング結放出源により近い地点
果から放出量を評価→ 原子炉建屋上部で測定し、評価実施
比較検討のため、地表面からの放射性物質の再浮遊の影響を受けないと考えられる海上で測定し、評価実施

1〜3号機から現状放出されている放射性物質量を評価
11月上旬の測定結果による評価を実施
2

ダスト測定地点（全体イメージ）
西門付近ダスト濃度

原子炉建屋上部ダスト濃度

格納容器内ガス濃度

７、８月時点の放出量評価に使用

９月より放出量評価に使用

11月時点の希ガス放出量評価に使用

海上ダスト濃度＊９月より比較検討のため放出量評価（地表面からの放射性物質の再浮遊の影響を受けないと考えられる、海上で測定）

敷地境界
原子炉建屋

タービン建屋（注）ダスト濃度： 空気中の放射性物質濃度3評価方法 1号機（その１）
原子炉建屋上部からの放出率と機器ハッチを経由した原子炉建屋内部からの放出量を足し合わせて評価。新たに設置された原子炉建屋カバーの排気設備の効果も考慮
原子炉建屋上部の空気中放射性物質ダスト濃度(Cs-134+Cs-137)×推定蒸気発生量=原子炉建屋上部からの放出量… ①
機器ハッチ上部のダスト濃度(Cs-134+Cs-137)×風量=原子炉建屋内部からの放出量… ②
原子炉建屋カバー排気設備で除去される量…③
1号機原子炉建屋からの放出量=①＋②−③
機器ハッチ
排気系

①②

フィルター フィルター
入口
出口

③

大物搬入口

原子炉建屋上部の測定の様子

機器ハッチ内の測定の様子

原子炉建屋（カバーリング後）フィルター スタックユニット

4評価方法 1号機（その２）①原子炉上部
カバーが設置され原子炉上部でのダスト測定が出来ないため、前回評価時(10/17)の数値を使用する。 0.02億Bq／時②機器ハッチ内（11/4測定値）
実績よりオペフロ面ダスト濃度は機器ハッチ内ダスト濃度の約1/2
オペフロ面ダスト濃度(Bq/cm3) =機器ハッチ内ダスト濃度(Bq/cm3)×0.5=(1.4E-4+2.0E-4)×0.5=1.7E-4 Bq/cm3
放出量(Bq/s) = オペフロ面ダスト濃度(Bq/cm3)×機器ハッチ風量(m3/s)×1E6(cm3/m3)= 1.7E-4×10.1×1E6 = 1.7E3 Bq/s = 約0.06億Bq/時〜 1.7E-4×12.5×1E6 = 2.1E3 Bq/s = 約0.08億Bq/時③カバー排気設備で除去される量（11/4測定値）
フィルター入口のダスト濃度に風量を乗じ放出量とした。
排気設備除去量=フィルター入口ダスト濃度 (Bq/cm3)×風量(m3/s)×1E6(cm3/m3)=(2.5E-5+3.2E-5)×12.4×1E6 = 7.1E2 Bq/s = 約0.03億Bq/時
上記①＋②−③で放出量を評価
放出量(億Bq/時)=0.02+(0.06〜0.08）-0.03=約約0.05〜）
0.05〜0.07億
0.07億Bq/
Bq/時 （→0.1（→0.1）
１号機原子炉建屋上部における空気中放射性物質の核種分析結果（参考）
採取場所

1号機原子炉建屋上部①1号機原子炉建屋上部②（機器ハッチ開口部４階付近）（原子炉建屋大物搬入口）

平成23年11月4日
13時35分〜14時35分

平成23年11月4日
13時35分〜14時35分

検出核種
(半減期)

①試料濃度
3（Bq/cm )

倍率
(①/②)

①試料濃度
3（Bq/cm )

倍率
(①/②)

I-131
(約8日)

ND

-

ND-

Cs-134(約2年)

1.4E-04

0.07

ND

Cs-137(約30年)

2.0E-04

0.07

1.8E-05

試料採取日時刻

採取場所②炉規則告示濃度限度(Bq/cm3)（別表第2第四欄 放射線業務従事者の呼吸する空気中の濃度限度）

試料採取日時刻

1号機原子炉建屋上部③

1号機原子炉建屋上部④（カバー排気系フィルター入口） （カバー排気系フィルター出口）

平成23年11月4日
9時08分〜10時08分②炉規則告示濃度限度(Bq/cm3)（別表第2第四欄 放射線業務従事者の呼吸する空気中の濃度限度）

平成23年11月4日
8時56分〜9時56分

検出核種
(半減期)

①試料濃度
3
（Bq/cm )

倍率
(①/②)

①試料濃度
3
（Bq/cm )

倍率
(①/②)

1E-03

I-131
(約8日)

ND

-

ND

-

1E-03

-

2E-03

Cs-134(約2年)

2.5E-050.01

ND-

2E-03

0.01

3E-03

Cs-137(約30年)

3.2E-05

0.01

ND-3E-03①試料濃度
3（Bq/cm )

倍率
(①/②)

①試料濃度
3（Bq/cm )

倍率
(①/②)

5

評価方法 2号機（その１）
ブローアウトパネル部のダスト濃度にブローアウトパネル部の流量を乗じ原子炉建屋からの放出量を評価
ブローアウトパネル部のダスト濃度(Cs-134+Cs-137)×風量=原子炉建屋からの放出量…①※新たに設置された原子炉格納容器ガス管理システムが稼働している状態において実施システムのフィルター出入口のガス及びダスト濃度から希ガスについても評価※※被ばく評価上の 寄与は小さいため、セシウムのみを放出量評価の対象とした。

2号機原子炉建屋からの放出量=①（Ｘ０ｍ）

ブローアウトパネル燃料プール
（ａ）
①
格納容器
（ｂＴ ）

（X’ ４Ｆ） 放射性物質が水蒸気とともに格納容器（X’ ３Ｆ） 漏洩（ｂｉｎダスト’ ２Ｆ）（X大物搬入口（X’ １Ｆ） 崩壊熱により）

水蒸気発生

外気流入
ブローアウトパネルでの測定の様子

6評価方法 2号機（その２）①ブローアウトパネル部での測定（11/1測定値）
放出量(Bq/s)＝ダスト濃度(Bq/cm3)×ブローアウトパネル部風量(m3/s)×1E6(cm3/m3)=(8.4E-6+7.3E-6)×26.6×1E6 = 4.2E2 Bq/s = 約0.015億
0.015億Bq/
Bq/時〜(1.8E-5+1.9E-5)×30.2×1E6 = 1.1E3 Bq/s = 約0.04億）
0.04億Bq/
Bq/時（→0.1（→0.1）
格納容器ガス管理システム出口での測定（11/2測定値）
放出量(Bq/s)＝ダスト濃度(Bq/cm3)×システム流量(m3/s)×1E6(cm3/m3)=(2.8E-5+4.3E-5)×0.004×1E6 = 0.28 Bq/s = 約0.00001億
0.00001億Bq/
Bq/時
希ガス（11/2測定値）
放出量(Bq/s)＝希ガス濃度(Kr-85)(Bq/cm3)×システム流量(m3/s)×1E6(cm3/m3)=9.5E2×0.004×1E6 = 3.8E6 Bq/s = 約137 億Bq/
Bq/時（→時（→140）140）

２号機原子炉建屋上部における空気中放射性物質の核種分析結果（参考）
採取場所

2号機原子炉建屋上部①（ブローアウトパネル中央西向）

2号機原子炉建屋上部②（ブローアウトパネル中央北向）

2号機原子炉建屋上部③（ブローアウトパネル下部）

試料採取日時刻平成23年11月 1日
11時23分〜13時23分

平成23年11月 1日
11時23分〜13時23分

平成23年11月 1日
11時23分〜13時23分②炉規則告示濃度限度3(Bq/cm )（別表第2第四欄 放射線業務従事者の呼吸する空気中の濃度限度）

検出核種(半減期)①試料濃度
3（Bq/cm )

倍率
(①/②)

①試料濃度
3（Bq/cm )

倍率
(①/②)

①試料濃度
3（Bq/cm )

倍率
(①/②)

I-131
(約8日)

ND

-

ND-

ND

-

1E-03

1.5E-05

0.01

1.8E-05

0.01

8.4E-06

0.00

2E-03

1.7E-05

0.01

1.9E-05

0.01

7.3E-06

0.00

3E-03

Cs-134(約2年)
Cs-137(約30年)

7評価方法 3号機（その１）
原子炉建屋上部の各測定点で空気中放射性物資濃度を測定し放出量を評価
原子炉建屋上部のダスト濃度(Cs-134+Cs-137)×推定蒸気発生量=原子炉建屋上部からの放出量…①
機器ハッチ上部のダスト濃度(Cs-134+Cs-137)×風量=原子炉建屋内部からの放出量…②3号機原子炉建屋からの放出量=①＋②②

①

機器ハッチ

（X’ ４Ｆ） 放射性物質が水蒸気とともに格納容器（ｂｉｎ（X’ ３Ｆ） 漏洩ダスト（X’２Ｆ）
大物搬入口（X’ １Ｆ） 崩壊熱により）

水蒸気発生

外気流入

原子炉建屋上部の測定の様子

8評価方法 3号機（その２）①原子炉建屋上部（11/10測定値）
放出量(Bq/s)=ダスト濃度 (Bq/cm3)×推定蒸気発生量(m3/s) ×1E6(cm3/m3)=(4.2E-3+5.0E-3)×0.58×1E6=5.3E3 Bq/s
= 約0.19億
0.19億Bq/Bq/時②機器ハッチ（11/9測定値）
放出量(Bq/s)=ダスト濃度(Bq/cm3)×機器ハッチ開口部風量(m3/s)×1E6(cm3/m3)=(1.9E-4+2.3E-4)×(0.31×5.6×5.6)×1E6= 4.1E3 Bq/s
= 約0.15億
0.15億Bq/
Bq/時

合計：約0.19億Bq/時＋約0.15億Bq/時＝約0.34億Bq/時（→0.4）
３号機原子炉建屋上部における空気中放射性物質の核種分析結果（参考）
採取場所

３号機原子炉建屋上部⑤ ３号機原子炉建屋上部⑥ ３号機原子炉建屋上部⑦(原子炉上北東側(下方向)) (原子炉上北東側(横方向)) (原子炉上南東側(下方向))

３号機原子炉建屋上部⑧(原子炉上南東側(横方向))

平成23年11月10日
12時00分〜12時30分

平成23年11月10日
12時00分〜12時30分

平成23年11月10日
13時00分〜13時30分

平成23年11月10日
13時00分〜13時30分

検出核種
(半減期)

①試料濃度
3（Bq/cm )

倍率
(①/②)

①試料濃度
3（Bq/cm )

倍率
(①/②)

①試料濃度
3（Bq/cm)

倍率
(①/②)

①試料濃度
3（Bq/cm )倍率(①/②)

I-131
(約8日)

ND-

ND-

ND-

ND

-

Cs-134(約2年)

4.2E-03

2.1

1.8E-030.90

6.1E-040.31

3.5E-04

Cs-137(約30年)

5.0E-03

1.7

2.3E-03

0.77

7.3E-04

0.24

4.5E-04

試料採取日時刻

採取場所②炉規則告示濃度限度(Bq/cm3)（別表第2第四欄 放射線業務従事者の呼吸する
空気中の濃度限度）

３号機原子炉建屋上部⑤(原子炉上北東側(下方向))

３号機原子炉建屋上部⑥３号機原子炉建屋上部⑦(原子炉上北東側(横方向)) (機器ハッチ開口部３階付近))②炉規則告示濃度限度(Bq/cm3)（別表第2第四欄 放射線業務従事者の呼吸する
空気中の濃度限度）

平成23年11月9日
11時25分〜11時55分

平成23年11月9日
11時25分〜11時55分

平成23年11月9日
12時25分〜12時55分

検出核種(半減期)①試料濃度
3（Bq/cm )

倍率
(①/②)

①試料濃度
3（Bq/cm )

倍率
(①/②)

①試料濃度
3（Bq/cm )

倍率
(①/②)

1E-03

I-131
(約8日)

ND

-

ND

-

ND

-

1E-03

0.18

2E-03

Cs-134(約2年)

7.5E-040.38

2.1E-03

1.1

1.9E-04

0.10

2E-03

0.15

3E-03

Cs-137(約30年)

9.8E-04

0.33

2.6E-030.87

2.3E-04

0.08

3E-03

試料採取日時刻9評価結果原子炉建屋上部での測定結果による放出量については、それぞれの数値を切り上げて、以下の通り合計
1号機：約0.1億Bq/時
2号機；約0.1億Bq/時
3号機；約0.4億Bq/時
合 計：約0.6億Bq/時
比較検討のため、地表面からの放射性物質の再浮遊の影響を受けないと考えられる海上で測定し、評価※※原子力安全委員会「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」による
海上： 約0.2億Bq/時
現時点におけるセシウムの放出量として、海上では風向の変動により測定値が上下すると考え、原子炉建屋上部での測定結果による評価値を採用
放出量：約0.6億Bq/時
被ばく線量評価方法、希ガス放出量・線量評価については別紙参照
10評価結果（別紙）敷地境界における被ばく線量評価
放出量約0.6億Bq/時による被ばく線量を約0.1mSv/年と評価（評価方法）
従来の評価と同様に、セシウムを対象に、年間の平均気象の条件で、敷地境界における各経路の線量を評価し、合計・放射性雲による外部被ばく線量
・地表面に沈着した放射性物質による外部被ばく線量(大部分の寄与)
・吸入摂取による内部被ばく線量
なお、希ガスについては、2号機について格納容器ガス管理システムからの放出量を約140億Bq/時と評価し、1,3号機についても同様になると評価
被ばく線量の評価において、希ガスは、放出されるγ線の実効エネル
ギーがセシウムに比べて小さく、放射性雲の通過による外部被ばくのみとなるため、今回の２号機の分析結果については、0.00012mSv／年と評価
11

今後の見通し1号機は建屋カバー排気設備のサンプリング設備で、2，3号機については、建屋上部でダスト濃度を定期的に測定する。
更に、原子炉建屋からの放射性物質の放出監視について、原子炉格納容器では格納容器ガス管理システムの出口でも実施。
放出管理の具体的な方法について、測定点・測定値の代表性や瓦礫撤去等による現場状況の変化等を考慮して検討し、引き続き、放出量評価を適切に行い、放出が抑制され、低下傾向にあることを確認していく。

12

＜参考＞ 評価方法 （海上）
放出源（原子炉建屋）に対して採取点が風下となる風向の場合に採取
沖合約2km程度の1〜3号機の風下側の点で，調査船により空気中放射性物質濃度測定

空気中放射性物質濃度から基本拡散式（原子力安全委員会「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」により原子炉建屋からの放出量を推定。

船上での空気中放射性物質濃度測定時の様子

 ダスト濃度(最大値 11/11採取)：
Cs-134 3.2E-8 Bq/cm3・
Cs137 3.2E-8 Bq/cm3
気象条件：西風・風速 2.0〜2.7 m/s・
大気安定度D評価結果：約0.15億Bq/時 （→0.2）
空気中放射性物質濃度測定の様子

13