ファン & サーマルマネジメント

温度スイッチ
ファン用温度スイッチ AM2-XA1
ヒーター用温度スイッチ AM2-XB1

ファン用温度スイッチ
ヒーター用温度スイッチ● 法令・規格についての詳細情報は、当社 WEB サイトをご確認ください。

装置内の温度変化に応じて、ファンまたはヒーターの運転・停止を自動制御。 省エネルギー・低騒音などの「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。
●動作温度精度、復帰温度精度がアップ

ファン用温度スイッチ
AM2-XA1

ヒーター用温度スイッチ
AM2-XB1"特徴
設定した温度になると温度スイッチの接点が ON になるスイッチです。
ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンを ON/OFF 制御できるので、ファンの消費電力削減を実現できます。

●コンパクト設計●最適な気流循環設計

幅 33mm× 高さ 70mm× 厚み 42.5mm

スリット面積が大きいため、温度検出部周辺の空気を検知しやすくなり、安定した動作が可能です。

●設定が簡単指回し式ダイヤルなので工具不要。

●温度設定範囲 0 〜 60˚C
（設定誤差：±5˚C✽）
1˚C 刻みの設定●DIN レール対応
DIN レールに取り付けることができます。

大型バイメタルの採用により、高感度です。
✽設定温度 23 C の場合

DINレール●簡単接続
プラス、マイナスドライバに対応。

●海外規格認証品
UL/CSA 規格、EN 規格認証取得。

ファン用温度スイッチ AM2-XA1（実物大）"種類と価格品名
ファン用温度スイッチ
ヒーター用温度スイッチ

2定価
AM2-XA1
AM2-XB1

3,200 円"動作フロー（イメージ）●ファン用温度スイッチ AM2-XA1

ファンが ON になる温度を 40˚C に設定し、筐体内の温度が上昇してファンが動作する場合
筐体内温度 [℃]

ファン運転（接点 ON）

40

設定温度 40℃（動作温度 = 設定温度）

36

復帰温度 36℃（復帰温度 = 動作温度 − 4℃）
ファン停止（接点 OFF）

（周囲温度）20

時間 [s]

運転

ファン 停止●ヒーター用温度スイッチ AM2-XB1

ヒーターが OFF になる温度を 10˚C に設定し、筐体内の温度が低下してヒーターが動作する場合

筐体内温度 [℃]

（周囲温度）20

ヒーター停止（接点 OFF）

10

設定温度 10℃（動作温度 = 設定温度）

6

復帰温度 6℃（復帰温度 = 動作温度 − 4℃）
ヒーター運転（接点 ON）

0

時間 [s]

運転

ヒーター 停止"動作イメージ例）ファン用温度スイッチを使用した場合● 制御盤内の温度が、温度スイッチの設定温度になり接点 ON になるとファンが駆動● 制御盤内が冷却されて、温度スイッチの設定温度より下がると
接点 OFF になりファンが停止

AM2-XA1

AM2-XA1

接点OFF

接点ON

熱源

熱源

制御盤内の温度が上がり、温 度スイッチの設 定 温 度になると接点がONになり、再度ファンが駆動します。

◇ 消費電力の比較● ファンを常時運転した場合● 温度スイッチを併用し、ファンを間欠運転した場合

消費電力 [W]消費電力 [W]

設定温度到達時のみ（温度スイッチ ON）

ファン駆動

時間 [s]ファン駆動

低温時（温度スイッチOFF）

ファン駆動

時間 [s]

3

"仕様

"一般仕様

項目

電気定格仕様項目

温度スイッチと一緒に使うファンまたはヒーターの種類・台数によって決まります。 使用可能なファンまたはヒーターの種類・台数は「 ■ 適用製品と台数」でご確認ください。

誘導負荷

抵抗負荷
AM2-XA1
接点方式
AM2-XB1
温度設定範囲温度設定誤差20.75∼2.5mm（AWG18∼13）"規格・CE マーキング

EN 60730-1
EN 60730-2-9

認証機関
CE マーキング
UL

VDE

製造者製品名

当社製品名Type STS 011
Model No. 01116.0-00

AM2-XA1

Type STO 011
Model No. 01115.0-00

AM2-XB1● 製造者：STEGO Elektrotechnik GmbH

4端子と端子間

常温常湿において、500VAC を 1 分間印加しても異常を認めません。
−35∼+80˚C
95% 以下（結露しないこと）ライトグレー
ON/OFF 回数：100,000 回

ご注意● 温度スイッチ内部に異物が侵入すると動作不良の原因になります。 異物が入り込まないように、装置の吸込口にはフィルター等の使用をお勧めします。
● 必ず適用製品をお使いください。
● 製品は IEC（DIN）レールに取り付けてください。 また、端子部に引っ張り等のストレスが加わらないようにしてください。

● 適用製品と台数 ➜ 223 ページ

適用規格
UL 60730-1
UL 60730-2-9
CSA E60730-1
CSA E60730-2-9

常温常湿において、2900VAC を 1 分間印加しても異常を認めません。

使用周囲温度
使用周囲湿度色
寿命AC120V、15A / AC250V、10A
バイメタル ノーマルオープン
バイメタル ノーマルクローズ
0∼60˚C±5˚C（23˚C 設定時）

復帰温度
動作温度 −4˚C±3˚C（ディファレンシャル）
適用電線サイズ

絶縁耐圧仕様ケースと端子間

低電圧指令
EMC 指令RoHS 指令

"適用製品と台数
使用可能な適用製品と、温度スイッチ１台で制御できるファンまたはヒーターの台数は以下のとおりです。

●ファン用温度スイッチ◇ AC 入力ファンシリーズ
EMU シリーズ

MU シリーズ

MS シリーズ
MR シリーズ

MRS シリーズ

MRE シリーズ

MB シリーズ

MF シリーズ
フィンガーガードユニット
IP2X 仕様

制御盤ファンユニット

スリット板金ユニット
IP4X 仕様

防塵・防滴ユニット
IP43・55 仕様◇ DC 入力ファン
製品
EMU938EMU1238

使用可能台数（台）

シリーズ

製品

S タイプ
ハイスピードMDS625H
MDS925H

23

S タイプ
スタンダードスピード

MDS1238
MDS1451

1

A タイプ
回転停止アラーム

MDA1238-24L
MDA1451-24L

1

A タイプ
回転低下アラーム

MDA625-24
MDA825-24
MDA925-24
MDA1225-24

7563

MDA1238-24
MDA1451-24

1

MDE1225
MDE1451
MDP1238311

MBD シリーズ ✽MBD8MBD10

1MFD シリーズ

MFD915
MFD930

19MU825✽1MU925
MU1025
MU1225
MU1238
MU14289

全機種
MR18MRW18

942MRS16
MRS16V✽25MRS18
MRS20✽1MRS25✽1
MRE10
MRE12
MRE16
MRE18

22
19952

MB520✽1MB630✽19MB840✽1MB1040✽174MB1255✽1MB1665✽1✽3

1MF915✽1MF930✽15□92mm ファン
□119mm ファン□120mm ファン
搭載台数：1 台

9□92mm ファン
□119mm ファン□120mm ファン
搭載台数：1 台

9□119mm ファン□120mm ファン
搭載台数：2 台

4□119mm ファン□120mm ファン
搭載台数：3 台

3□180mm ファン
搭載台数：1 台

2□92mm ファン
□119mm ファン
搭載台数：1 台

9

使用可能台数（台）タイプ

MD シリーズ

E タイプ
P タイプ

✽DC24V 入力のファンのみ対象です。

✽1 電源リード線は AWG18∼13 に中継して接続してください。
✽2 電源接続用プラグコードの端子と直接接続することはできません。
AWG18∼13 に中継して接続してください。
✽3 MB1665 タイプについては 100V、200V でのみ使用可能となります。
定格以上の電圧が印加されると接点が溶着する可能性があります。
ご注意● 三相タイプのファンには使用できません。

●ヒーター用温度スイッチ
品名
HMA100F-1
HMA100F-4
HMA150F-1
HMA150F-4
HMA200F-1
HMA200F-4
HMA300F-1
HMA300F-4
HMA400F-1
HMA400F-4

使用可能台数（台）66664422225"外形図（単位 mm）"接続図

質量：50g
E22233●ファン用温度スイッチ
ファン用温度スイッチ
AM2-XA1

42.5

ファン70

電源

●ヒーター用温度スイッチ
ヒーター用温度スイッチ
AM2-XB1

P.E.
電源

ヒーター

L1 N1LN

ご注意● 温度スイッチの端子台は箱型（ソルダレス）端子です。 素線または棒端子を接続してください。
● 2 台以上のファンを接続するときは端子台を中継してください。 複数台分のリード線を直接温度スイッチに接続しないでください。
● 可変速ファンを使用するときは、可変抵抗器接続用リード線を温度スイッチに接続しないでください。

"周辺機器●盤面取付用金具

ファン用温度スイッチおよびヒーター用温度スイッチを、筐体内に直接取り付けできる取付金具です。
● 詳細情報は、当社 WEB サイトをご確認ください。
https://www.orientalmotor.co.jp/ja

品名
MAFP026

定価450 円

安全に関するご注意●ご使用の際は、取扱説明書を良くお読みのうえ正しくお使いください。
●このカタログに掲載している製品は産業用および機器組み込み用です。
その他の用途には使用しないでください。

東京支社
北上営業所
仙台支店
新潟営業所
水戸営業所
宇都宮営業所
諏訪営業所
熊谷営業所
南関東支店
甲府営業所

TEL（03）6744-1311
TEL（0197）64-7902
TEL（022）227-2501
TEL（025）241-3601
TEL（029）233-0671
TEL（028）610-7010
TEL（0266）52-2007
TEL（048）526-3851
TEL（046）236-1080
TEL（055）278-1541

名古屋支社
豊田営業所
静岡営業所
金沢営業所
京都支店
滋賀営業所
大阪支社
兵庫営業所
岡山営業所
広島営業所
九州支店
熊本営業所

TEL（052）223-2611
TEL（0566）62-6001
TEL（054）255-8625
TEL（076）239-4111
TEL（075）353-7870
TEL（077）566-2311
TEL（06）6337-0121
TEL（078）915-1313
TEL（086）803-3611
TEL（082）569-7900
TEL（092）473-1575
TEL（096）352-7151●このカタログに掲載している製品を製造している事業所は、品質マネジメントシステム ISO9001
および環境マネジメントシステム ISO14001認証を取得しています。
●このカタログに掲載している製品の性能および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります
ので、ご了承ください｡●このカタログに掲載している全製品の価格には消費税等は含まれておりません。
●製品について詳しくお知りになりたい方は、お近くの支店、営業所におたずねになるか、下記の“お客様ご相談センター”にお問い合わせください。
●このカタログに記載している会社名および商品の名称は、それぞれの会社が所有する商標または登録商標です。
●、は、日本その他の国におけるオリエンタルモーター株式会社の登録商標または商標です。

お客様ご相談センター
製品に関する技術的なお問い合わせ、購入についてのご相談はこちらまで。

TEL 0120-925-410
FAX 0120-925-601
E-mail webts@orientalmotor.co.jp
受付時間 平日 9：0 0 ～ 1 9 : 0 0 （土日祝日･その他当社規定による休日を除く）

ネットワーク対応製品専用ダイヤル

TEL 0120-914-271

CC-Link、MECHATROLINKなどのFAネットワークやModbus RTUに関する技術的なお問い合わせ窓口

受付時間 平日 9：0 0 ～ 17：3 0 （土日祝日･その他当社規定による休日を除く）

https://www.orientalmotor.co.jp/ja
WEBサイトでも、お問い合わせやご注文を受け付けています。
第1営業部
（東日本）

TEL（050）5445-9709

第2営業部
TEL（050）5445-9710（中部/西日本)
お問い合わせ先

2023 年 12 月 制作 このカタログの記載内容は、2023 年 12 月現在のものです。

© 2023 Copyright ORIENTAL MOTOR CO.,LTD.

F-82