Ｈ２５年度鹿部町水道事業水質検査計画
１．基本方針鹿部町水道事業は、皆様に供給する水が末端給水栓において水道水質基準に適合し安全であるかを確認するため、定期に行う水質検査について水質検査計画を策定し、それに基づいて計画的に水質検査を実施いたします。
２．水道事業の概要（１）水道事業体名（２）給水人口（３）普及率（４）年間総配水量（５）水源種別（６）浄水場の名称（７）浄水処理方法

鹿部町水道事業
4,438 人（平成２３年度末）
99.46％（平成２３年度末）
862,188ｍ3（平成２３年度末）
表流水（河川水）
鹿部町浄水場
緩速ろ過と滅菌

３．水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況
水源は、鹿部川の表流水で、現在までの水質は良好であり、周囲にも汚染源になりうる工場、鉱山などは無く安全な状態です。浄水については、水質基準値をすべて満たしており安全でおいしい水であるといえます。
４．採水地点浄水
町内にある各公共施設の給水栓から毎月一箇所を選び採水する。
原水水源地（鹿部川上流）
５．水質検査項目と検査頻度① １日１回以上行う、色・濁り・残留塩素に関する検査
鹿部町では、濁度及び残留塩素については自動測定されており、色度は目視により確認しています。
② 水質基準に関する検査
浄水水質検査は毎月実施しますが、検査頻度を別表「平成２５年度水質検査実施計画」のとおり実施します。

原水水質検査は年１回実施し、別表の２１番～３０番の消毒副生成物１０項目を除いた４０項目及び、クリプトスポリジウム指標菌検査を年 4 回及びクリプトスポリジウム（原虫検査）を年 1 回実施します。
６．臨時の水質検査について臨時の水質検査は次のような場合に行います。
① 水源の水質が著しく悪化したとき。
② 水源に異常があったとき。
③ 水源付近、給水区域及びその周辺において消化器系感染症が流行しているとき。
④ 浄水過程に異常があったとき。
⑤ 水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
⑥ その他、特に必要があると認められるとき。
７．水質検査の方法① １日１回以上行う、色・濁り・残留塩素に関する検査については、建設水道課水道係の職員が実施します。（色・濁りについては機械による自動測定も実施する）② 定期及び臨時の水質検査については、水道法第２０条の厚生労働大臣登録検査機関において検査いたします。
平成２４年度は株式会社環境リサーチに委託しております。
８．水質検査計画及び検査結果の公表
水質検査計画は町民に公表し、内容についてご意見を参考にさせていただ
きながら、毎年わかりやすい計画書を作成してまいります。
公表の方法は、インターネットのホームページ上に掲載します。また、定期、臨時の水質検査の結果についても公表します。

平成２５年度浄水水質検査計画表
水質検査項目

4月 5月

6月

7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

1 一般細菌○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2 大腸菌○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○印は浄水鹿●印は原水備考

規定により、省略不可項目のため毎月の実施とする。

規定基準値
検出されないこと○ ●0.01mg/L以下

4 水銀及びその化合物○ ●0.0005mg/L以下

5 セレン及びその化合物○ ●6 鉛及びその化合物○ ●7 ヒ素及びその化合物○ ●0.01mg/L以下

8 六価クロム化合物○ ●0.05mg/L以下

9 シアン化物イオン及び塩化シアン○ ●10 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

○ ●

○

○

○ 規定により、省略不可項目のため3月に1回の実施とする。

000

不検出

不検出

不検出

<0.001<0.001<0.0010.01mg/L以下
0.01mg/L以下

0.01mg/L以下
10mg/L以下

水源上流に水又は汚染物質を排出する恐れのある施設がなく、水質が大きく変わる恐れが少ないと認められ、尚かつ過去3年間の検査結果が基準値の1/１０以下のため、規定により検査回数を省略して3年に1回とする。その第4回目をＨ25年度に実施する。

11 フッ素及びその化合物○ ●12 ホウ素及びその化合物○ ●1.0mg/L以下

13 四塩化炭素○ ●0.002mg/L以下

14 1,4-ジオキサン○ ●0.05mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン及び町

23年度測定値 22年度測定値 21年度測定値

100個/mL以下

3 カドミウム及びその化合物

水源上流に水又は汚染物質を排出する恐れのある施設がなく、水質が大きく変わる恐れが少ないと認められ、尚且つ過去3年間の検査結果が基準値の1/１０以下のため、規定により検査回数を省略して3年に1回とする。その第4回目をH25年度に実施する。

部

0.8mg/L以下

15 トランス-1,2-ジクロロエチレン○ ●0.04mg/L以下

16 ジクロロメタン○ ●17 テトラクロロエチレン○ ●0.01mg/L以下

18 トリクロロエチレン○ ●0.03mg/L以下

19 ベンゼン○ ●0.01mg/L以下

20 塩素酸○○○○

0.6mg/L以下

0.07<0.0600.065

21 クロロ酢酸

○

○

○

○

0.02mg/L以下<0.002<0.002<0.00222 クロロホルム

○

○

○

○

0.06mg/L以下

0.01390.02130.0271

23 ジクロロ酢酸

○

○

○

○

0.04mg/L以下

0.004

0.003

0.003

24 ジブロモクロロメタン

○

○

○

○

0.1mg/L以下

0.00120.00210.001525 臭素酸○○○○0.01mg/L以下<0.001<0.001<0.001

過去の検査結果が基準値の１／２を超えたことがなく、過去3年間の検査結果も1/１０以下であることから、検査を行う必要がないと判断できるので、規定により回数を省略して3年に1回とする。その第4回目をＨ25年度に実施する。

0.02mg/L以下

規定で省略不可項目のため、定められている3月に1回の検査を実施する。

総トリハロメタン（クロロホルム,ジブロモクロロメタン,ブロモジクロロメタ
26 ン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和）

○

○

○

○

0.1mg/L以下

0.02020.03240.024927 トリクロロ酢酸

○

○

○

○

0.2mg/L以下

0.008<0.002<0.00228 ブロモジクロロメタン

○

○

○

○

0.03mg/L以下

0.00510.009

0.006829 ブロモホルム

○

○

○

○

0.09mg/L以下<0.0001<0.0001

0.000130 ホルムアルデヒド

○

○

○

○

0.08mg/L以下<0.008<0.008<0.00831 亜鉛及びその化合物○ ●32 アルミニウム及びその化合物○ ●33 鉄及びその化合物○ ●34 銅及びその化合物○ ●35 ナトリウム及びその化合物

○ ●

5.12

5.12

4.28

36 マンガン及びその化合物

○ ●

5.5

5.67.137 塩化物イオン
38 カルシウム,マグネシウム等（硬度）1.0mg/L以下
過去の検査結果が基準値の１／２を超えたことがなく、過去3年間の検査結果も1/１０以下であることから、検査を行う必要がないと判断できるので、規定により回数を省略して3年に1回とする。その第4回目をＨ25年度に実施する。

0.3mg/L以下
1.0mg/L以下

過去の検査結果が基準値の１／２を超えたことがなく、過去3年間の検査結果も1/５以下であること、さらに水源及びその周辺の状況を勘案しても、急激な変化がうかがえないので、検査を省略できると判断し。規定により回数を省略し年に1回とする。
過去の検査結果が基準値の１／２を超えたことがなく、過去3年間の検査結果も1/１０以下であることから、検査を行う必要がないと判断できるので、規定により回数を省略して3年に1回とする。その第4回目をＨ25年度に実施する。

○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 自動連続測定・記録を行っていれば省略可能であるが、設備がないので、規定とおり毎月検査を実施する。
○ ●0.2mg/L以下

過去の検査結果が基準値の１／２を超えたことがなく、過去3年間の検査結果も1/１０以下であること、さらに水源及びその周辺の状況を勘案しても、急激な変化がうかがえないので、検査を行う必要がないと判断できる。規定により回数を省略して3年に1回とする。その第4回目をＨ25年度に実施する。

200mg/L以下
0.05mg/L以下
200mg/L以下
300mg/L以下

39 蒸発残留物○ ●過去の検査結果が基準値の１／２を超えたことがなく、過去3年間の検査結果も1/５以下であること、さらに水源及びその周辺の状況を勘案しても、急激な変化がうかがえないので、検査を省略できると判断し。規定により回数を省略し年に1回とする。

500mg/L以下

40 陰イオン界面活性剤○ ●過去の検査結果が基準値の１／２を超えたことがなく、過去3年間の検査結果も1/１０以下であること、さらに水源及びその周辺の状況を勘案しても、急激な変化がうかがえないので、検査を行う必要がないと判断できる。規定により回数を省略し3年に1回とする。その第4回目をＨ25年度に実施する。

0.2mg/L以下

41 ジェオスミン●○

42 2-メチルイソボルネオール●○

43 非イオン界面活性剤○ ●44 フェノール類○ ●過去の検査結果が基準値の１／２を超えたことがなく、原水並びに水源及びその周辺の状況を勘案しても、急激な変化がうかがえないので、検査を行う必要がないことが明らかであることが認められるので、回数を省略し年に１回とする。
過去の検査結果が基準値の１／２を超えたことがなく、過去3年間の検査結果も1/１０以下であること、さらに水源及びその周辺の状況を勘案しても、急激な変化がうかがえないので、検査を行う必要がないと判断できる。規定により回数を省略し3年に1回とする。その第4回目をＨ25年度に実施する。

45 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 自動連続測定・記録を行っていれば省略可能であるが、設備がないので、規定とおり毎月検査を実施する。
46 ｐH値○ ●○○○ 自動連続測定･記録を行っているため、規定により検査回数を省略して3月に1回とする。

57

79840.00001mg/L以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001
0.00001mg/L以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001
0.02mg/L以下
0.005mg/L以下
3mg/L以下

0.9

0.7

0.5

5.8以上8.6以下

7.0

7.0

7.0

47 味

○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○異常でないこと異常なし 異常なし 異常なし

48 臭気

○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 自動連続測定・記録を行っていれば省略可能であるが、設備がないので、規定とおり毎月検査を実施する。

異常でないこと

異臭なし 異臭なし 異臭なし

49 色度○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

50 濁度
合計

7○ ●

○

○

7 48 39 7

7 23 7

7 21 7○ 自動連続測定･記録を行っているため、規定により検査回数を省略して3月に1回の検査を実施する。
7 21<原水>
嫌気性芽胞菌 指標菌検査

●

●

●

●

大腸菌（最確数法による定量試験）指標菌検査

●

●

●

●

ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｭｳﾑ等（原虫検査）●※ 採水場所は、給水区域内の給水栓より随時場所を変更し採取する。
※ 水質検査の委託先：毎年見積合わせにより業者を決定し、実施する。
※ 臨時の水質検査は、定期検査を委託している業者へ別途依頼する。
※ 原水全項目検査は、上記の２０番塩素酸から３０番ホルムアルデヒドまでを除く３９項目を６月に実施する。

5度以下

1.3

1.1

<1.0

2度以下

<0.1

<0.1

<0.1