浴室用手すり

ソフトアクアレール

32ソフトアクアレール
32ソフトアクアレール用

樹脂巻手すり棒［浴室・室内用］

長尺運賃

ディンプルつき

長尺運賃（3ｍのみ）（3ｍのみ）
2m追加

浴室・屋内用耐薬品性樹脂使用
色：ホワイト
人気があります※ブラケットピッチ800mm以内※補強手すり棒を併用の場合はブラケットピッチ1200mm以内※支柱としては使用できません。

直径32mmアルミ芯
厚み2.0mm※必ずST-1・ST-2と併用してください。
※単独で手すり棒としては使用できません。
※支柱としては使用できません。

※ブ ラケットピッチ1.2mの場合、長さ1.1mを使用すればカット不要です。

マツ六 32アルミ樹脂巻手すり棒ディンプル付［浴室･室内用］

マツ六 補強手すり棒［浴室･室内用］

商品コード

長さ

品番

商品コード

長さ

品番

040-7303
040-7301

2m

ST-2

1.1m

ST-H2

3m

ST-1

040-7304
040-7302

3mST-H1

価格

7,350 円（税抜き）
1本 10,500 円（税抜き）
1本●材質：半硬質樹脂、アルミ●色：ホワイト●重量：2m/ 約 1.9kg、3m/ 約 2.6kg※箱入数 =1 本

最新情報はこちらから▼■左に掲載のST-1・ST-2の中空芯部分に差し込むことで 、ブラケットピッチを1200mmまでにすることができる補強材です。

ST-1・ST-2用補強材
仕上げ：アルマイト

半硬質樹脂
厚み2.0mm

売れ筋

1.1m追加浴室・屋内用価格

3,900 円（税抜き）
1 本 9,100 円（税抜き）
1本●材質：アルミ型材●仕上：アルマイト●重量：1.1m/ 約 0.6kg、3m/ 約 1.5kg※箱入数 =1 本

ソフトアクアレール ブラケット・ジョイント
売れ筋

売れ筋

人気があります人気があります下穴

下穴

バリアフリー45° 45°据置式手すり手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所

φ32
φ38

のみ込み2010φ32φ38796015.5796015.5

浴室用手すり
浴室用手すり9025 25

のみ込み2010

のみ込み2010φ32
φ384525

トイレ用手すり796015.5

室内用手すり

φ32
φ38

φ94
φ70

φ94
φ7045° 45°

796015.5

手すり
屋外用手すり（単位 :mm）（単位 :mm）※手すり棒には取付け用下穴（φ3.2mm）
をあけてください。
発泡樹脂パッドはブラケット本体に貼付けてあります。
※ユニットバスのフレキシブルボード＋発泡ポリスチレン又はタイル＋けい酸カルシウム板の壁には、SAQ-OP8(別売)の中空壁用ねじセットをお使いください。

※手すり棒には取付け用下穴（φ3.2mm）
をあけてください。
発泡樹脂パッドはブラケット本体に貼付けてあります。
※ユニットバスのフレキシブルボード＋発泡ポリスチレン又はタイル＋けい酸カルシウム板の壁には、SAQ-OP8(別売)の中空壁用ねじセットをお使いください。

マツ六 エンドブラケット

マツ六 チーズブラケット

商品コード色品番040-7311

ホワイト

SAQ-01W価格
1個3,000 円（税抜き）●材質 : 本体 /PP 樹脂、本体カバー /PP 樹脂、ねじキャップ/PE 樹脂、発泡樹脂パッド/PE 樹脂●付 属品：手すり取付け用 / 固定ねじ（⊕ドリルねじ 4 × 13）1 本、壁取付け用 / 固定ねじ（化粧鋼板用⊕トラスタッピンねじ5×20 6本、在来工法木下地用⊕トラスタッピンねじ5×70 3本）、ねじキャップ1 個 ※箱入数＝ 1 個

商品コード

色

品番040-7312

ホワイト

SAQ-02W価格
1個3,500 円（税抜き）●材質 : 本体 /PP 樹脂、本体カバー /PP 樹脂、ねじキャップ/PE 樹脂、発泡樹脂パッド/PE 樹脂●付 属品：手すり取付け用 / 固定ねじ（⊕ドリルねじ 4 × 13）2 本、壁取付け用 / 固定ねじ（化粧鋼板用⊕トラスタッピンねじ5×20 6本、在来工法木下地用⊕トラスタッピンねじ5×70 2本）、ねじキャップ2 個 ※箱入数＝ 1 個

寝室・居間
屋外

下穴
下穴

バリアフリー
バリアフリー

建築資材
道具・工具
お役立ち
コーナー
豆知識
ご利用方法

230

のみ込み20φ38
φ32

φ32
φ382564（単位 :mm）

マツ六 三方ブラケット

1064

φ32
φ38

10

のみ込み
2520107960
15.5

収納・内装
ペット用品

※手すり棒には取付け用下穴（φ3.2mm）
をあけてください。発泡樹脂パッドはブラケット本体に貼付けてあります。
※ユニットバスのフレキシブルボード＋発泡ポリスチレン又はタイル＋けい酸カル
シウム板の壁には、SAQ-OP8(別売)の中空壁用ねじセットをお使いください。

φ32
φ38

耐震・防災

45° 45°90
のみ込み20
のみ込み2025 251010796015.5

防犯

φ94φ70

水まわり646425∅38∅321025 20
のみ込み

金物
接着・テープ・清掃・補修のみ込み20（単位 :mm）

※必ず両側100mmにブラケットを設置してください。
※手すり棒には取付け用下穴（φ3.2mm）
をあけてください。

商品コード

色

品番040-7313

ホワイトSAQ-03W

価格
1個4,300 円（税抜き）●材質 : 本体 /PP 樹脂、本体カバー /PP 樹脂、ねじキャップ/PE 樹脂、発泡樹脂パッド/PE 樹脂●付 属品：手すり取付け用 / 固定ねじ（⊕ドリルねじ 4 × 13）3 本、壁取付け用 / 固定ねじ（化粧鋼板用⊕トラスタッピンねじ5×20 6本、在来工法木下地用⊕トラスタッピンねじ5×70 4本）、ねじキャップ3 個 ※箱入数＝ 1 個

マツ六 Lコーナー
商品コード色

品番040-7317

ホワイトSAQ-07W

価格
1個1,800 円（税抜き）●材質 : 本体 /PP 樹脂、ねじキャップ/PE 樹脂●付属品：手すり取付け用 / 固定ねじ（⊕ドリルねじ4 × 13）2 本、ねじキャップ2 個 ※箱入数＝ 50 個

浴室用手すり浴室手すり工事

くるくるまわして樹脂巻手すり棒をカット。

便利工具● 32アルミ樹脂巻手すり棒（ソフトアクア
レール・ソフトアクア
レールプラス・ステンアクアレール）●ロングスパン1400※打込ナットを使用する場合はバリ取りが必要です。

スーパーツール 被覆銅管カッター

ミヤナガ デルタゴンビット

品名品番

価格

228-1923
228-1924

本体

TC107NP

1セット

5,050 円（税抜き）

SDS-プラス

替刃

TCC107P

1枚

1,570 円（税抜き）

振動用タイプ（単位：mm）

サイズ

商品コード

品番

φ 8.0

243-0224
243-0124DLSDS080

1本

1,730 円（税抜き）

DLS0801本

1,460 円（税抜き）

不二越 ナチ 鉄工用ドリル

用途●軟鉄 ●鋳鉄●アルミ ●銅●プラスチック ●木材（単位：mm）直径

商品コード

溝長 全長

2.8248-1114
248-1115248-1118248-1136
248-1160

3967

2 本入

748 円（税抜き）

ステンアクアレール・ステンロストワックス（アルミ樹脂巻手すり棒下穴）

42

71

2 本入

634 円（税抜き）

ソフトアクアレール・ソフトアクアレールプラス（化粧鋼板壁下穴）

42

71

2 本入

772 円（税抜き）

ソフトアクアレール（手すり棒下穴）

54

83

2 本入

862 円（税抜き）

パームハンドNext（壁下穴）

70

102

1本797 円（税抜き）

ソフトアクアレール・ソフトアクアレールプラス（フレキシブル板壁下穴・ベースプレート下穴）

3.0
3.2

※直径 2.8mm 〜 4.0mm は2 本 1パック、6.0mm は1 本 1パックとなります。

4.06.0価 格（1パック）用

トイレ用手すり（単位：mm）

ステンレス用 用途

直径

商品コード

溝長 全長

価 格（1パック）

2.867●硬鋼 ●鋳鉄 ●ステンレス鋼

248-1264248-1310

276.049

102 1本 1,250 円（税抜き）

1本用

586 円（税抜き）

ステンアクアレール（支柱水抜き穴）

ドリルが、止めたいところでピタッと止まる！ ハンマーいらずでポンチ穴OK!
■ユニットバス壁面の下穴位置決めに。
■片手で握って押し付けるだけで、楽に印がつけられます。
■ 適 応：鉄 板・アルミ等 焼 き の入っていない素材へのポンチングに。

壁裏の配管を傷めないので安心です。
■ユニットバス壁面の下穴あけにも。
■木工ドリル・コンクリートドリル・鉄工ドリルに取付けが可能です。
（回転ドリル専用）

トイレ

プラグの長さにあわせて穴あけ。

その穴にプラグをうちこめば…。

スターエム No.5005

屋外

プラグを切らなくてもこの通り！

シンワ測定 オートポンチM
商品コードドリルストッパー

商品コードサイズ

色228-2161

3mm

黄228-1199

価格1個900 円（税抜き）

金物
接着・テープ・清掃・補修
水まわり
防犯

飛び散りにくいジェルを使ってタイルへ穴あけ！
■穴あけジェル使用で、硬質磁器タイルへの穴あけが可能。
■横穴により切りカスの除去が簡単。
■インパクトドライバーで使用可能。

耐震・防災

用途

収納・内装

●硬質磁器タイル ●石板 ●瓦

ペット用品

使用方法

建築資材お役立ち
コーナー
豆知識
ご利用方法

236

孔内にジェルを 穿孔する
穿孔完了
塗布する
5 〜 10 秒を目安 残ったジェルはにジェルを塗布 湿った布等で綺し直して穿孔し 麗に拭き取ることができます。てください。

（税抜き）

施工上のご注意

ジェルは簡単に拭き取ることができ被削材に汚れが残りにくくなっています。

φ30mm
ミヤナガ クールダイヤ
刃 先 径（mm）

商品コード

品番

6.0243-0731
243-0732
243-0733
243-0734
243-0736
243-0737

DG060

1本

3,850 円（税抜き）

DG080

1本

4,070 円（税抜き）

DG100

1本4,180 円（税抜き）10.0
穿孔位置にジェ 2 〜 3mmルを塗布する
穿孔する

1,840 円●別売の穴あけジェルを使用してください。
湿式（水）
でも使用可能です。

8.0

道具・工具価格
1本●転がり防止グリップ付●サイズ：130×30×24mm●六角レンチ付

バリアフリー
バリアフリー途

ステンアクアレール（オールステンパイプ下穴）

階段・廊下

寝室・居間

途

不二越 ナチ ステンレス用ドリル

室内用手すり浴室・洗面所価格

手すり棒や壁面への下穴あけ作業に。

屋外用手すり玄関

他のサイズは P.784

商品コード

手すり

感染症対策

真円に近い穴あけを実現！

振動ドリル用（振動用）※フリーRレール手すり棒・直棒手すり、襖用脱着手すり棒には使用できません。

バリアフリー

手すり以外の商品

SDS 用（SDS-プラス）

対応商品

鉄工用

据置式手すり一押し■被覆銅・銅・アルミ・真ちゅう・硬質塩ビの切断に。
■切断可能径：5 〜 42mm。
■切断可能肉厚：5mm まで。

最新情報はこちらから▼浴室用手すり
浴室用手すりコンクリート用アンカーの下穴あけ作業に。

おすすめ商品12.030.0
センターピン

価格

DG120 1 本 4,730 円（税抜き）
DG300

1本8,800 円（税抜き）

DGCP

1本2,840 円（税抜き）●回転速度：2,000 〜 3,000min -1 ※センターピンはφ 30mm 用です。

ミヤナガ

穴あけジェル
GEL50
243-0735
1 本 2,200 円（税抜き）●内容量：50ml

Webサイトから施工マニュアルをダウンロードできます。

取付準備

ソフトアクアレール

ソフトアクアレールの施工
https://www.firstreform.com■ソフトアクアレールを取付ける前に、取付け可能な壁の確認をしてください。

ユニットバス
化粧鋼板 ユニットバスの化粧鋼板壁（鋼板0.4mm以上）
石こうボード(9.5mmまたは12.5mm)

鋼板(0.4mm以上)

合板(4mm以上)化粧鋼板(0.4mm以上)

化粧鋼板(0.4mm以上)

フレキシブル板・タイル フレキシブルボード＋発泡ポリスチレン
またはタイル＋けい酸カルシウム板のユニットバス

化粧鋼板(0.4mm以上)

けい酸カルシウム板(10mm以下)タイル

フレキシブル板(5mm)

ブラケット固定別売品 トラスタッピンねじ5×20（SAQ-OP6）

ベースプレート固定

発泡ポリスチレン(15ｍｍ以下)

フレキシブル板

ウレタン(5mm)

ブラケット固定 1個につき5×20mmの短ねじ6本（付属）で取付けできます。

タイル(5mm)

別売品 中空壁用ねじセット（SAQ-OP8）

ベースプレート固定 ※ベースプレートは取付けできません。

在来工法
コンクリート下地
タイル
(5mm)
モルタル

ラスモルタル下地柱

木下地

間柱
石こうボード(9.5mmまたは12.5mm)

柱

モルタル

別売品 オールプラグ・ＦＲＰ

木摺り
タイル(5mm)

ラス網＋※表面仕上がタイル以外のコンクリート下地も含む。

最新情報はこちらから▼ラスモルタル下地・木下地

ブラケット固定・ベースプレート固定共通
在来工法用ねじ
トラスタッピンねじ
5×70（付属）

コンクリートブラケット固定・ベースプレート固定共通
在来工法用ねじ
トラスタッピンねじ
5×70（付属）バリアフリー

下地

手すり※ねじは柱または下地に打つ。
※下地が幅90mm未満の場合はベースプレートを使用する。

屋外用手すり
室内用手すり施工上のご注意・ホーロー

・けい酸カルシウム板＋石こうボード

取付不可能な壁 ・天然大理石 ・その他強度不足の壁※ベースプレートはフレキシブル板及びタイルにも取付けできません。

●壁の種類に応じて、指定の取付けねじで止めてください。
●ステンアクアレールを含む他シリーズ、他社製品との併用はできません。
●ベースプレートはソフトアクアレール用スペーサーとの併用はできません。
●ベースプレートは出隅ブラケット、オフセットブラケットには使用できません。
●過去に生産された一部のユニットバスについて、壁の下地材や壁の基材に石綿（アスベスト）を含有したものを使用しています。施工前には必ずメーカーにご確認ください。

■必要な工具■ブラケットピッチに合わせて手すり棒をカットします。

電動ドリル、電動ドライバー、コンベックス、チョークライン、水平器、水準器、鉄工用ドリルビット、ヤスリ、⊕ドライバー、金ノコ、センターポンチ、かなづち

樹脂巻手すり棒（ST-1・ST-2）のカット寸法
25

手すり寸法

トイレ用手すり
浴室用手すり
浴室用手すり据置式手すり手すり以外の商品
感染症対策
玄関

ブラケットピッチ−50mm

25

階段・廊下

本体カバーの取付け

施工上のご注意

トイレのみ込み●本体カバーは横方向に開かないでください。
本体カバーが割れてけがの原因となります。
取付けの際はひねって取付けます。

のみ込み
ブラケットピッチ
樹脂巻手すり棒のみ 800mm以内
樹脂巻手すり棒・補強手すり棒併用 1200mm以内

浴室・洗面所
寝室・居間

補強手すり棒（ST-H1・ST-H2）のカット寸法50

補強手すり棒寸法 ブラケットピッチ−100mm

50

屋外

シリコーン

ねじキャップの取付け

ブラケット芯ねじキャップブラケット芯ブラケットピッチ
樹脂巻手すり棒・補強手すり棒併用 1200mm以内

ブラケットの固定
樹脂巻手すり棒のみ

ねじ※図は旧仕様です（新仕様はP.227参照）

ねじキャップはシリコーンで固定すると脱落防止に効果的です。

横手すりの場合
縦手すりの場合

バリアフリー
バリアフリー
金物

ねじキャップ

すりの場合

リット

浴室用手すり施工方法

ねじキャップ（ブラケット付属）
手すり棒取付けねじ（ブラケット付属）
φ3.2の下穴を必ずあけてください

ねじ

接着・テープ・清掃・補修
水まわり
防犯
耐震・防災

横手すりの場合

収納・内装

手すり棒側

スリット

手すり棒側

手すり棒側

スリット

ブラケットの固定
樹脂巻手すり棒・補強手すり棒併用
手すり棒側

ペット用品
ねじキャップ（ブラケット付属）
手すり棒取付けねじ（ブラケット付属）

スリット

施工上のご注意●ねじ頭が浮かないようにとめる。浮いているとねじキャップがしっかり取付けできません。
●ねじキャップのスリットは上図のように手すり棒側にスリットがくるように取付けます。

φ3.2の下穴を必ずあけてください※補強手すり棒はねじで固定しません。
短くカットすると手すり棒内部でガタつく恐れがあります。
必ず上記の寸法で取付けてください。

補強手すり棒

建築資材
道具・工具
お役立ち
コーナー
豆知識
ご利用方法

233

浴室用手すりソフトアクアレール
最新情報はこちらから▼

施工方法
ユニットバスソフトアクアレールの施工

化粧鋼板での施工方法

■ブラケット固定ねじ・・・トラスタッピンねじ 5 × 20（付属）を使用■使用するブラケットのねじ止め位置を確認する（単位：mm）■使用できないブラケット
オフセットブラケットは在来工法壁専用の為、ユニットバスには取付けない。

エンドブラケット 6本

チーズブラケット ６本

三方ブラケット ６本■施工方法
1. 手すりの取付位置を決める。

ブラケットはパネルとパネルのジョイント部から100ｍｍ以上離す。

2.ねじ止め位置をけがき、下穴（φ３mm）をあける。

センターポンチを使用して下穴の中心を出すと施工しやすい。
鉄工用ドリルを使用する。

コーナーブラケット ６本

3. 下穴とブラケットねじ穴にシーリングを行う。

出隅ブラケットは木下地専用の為、ユニットバスには取付けない。

自在Ｌブラケット ６本
4. ブラケットを取付ける。

ねじは必ず手回しで取付ける。
強く締めすぎるとねじが空回りし、ガタツキや脱落の原因となる。

下穴と使用するブラケットねじ穴がシリコーンで埋まるようにしっかりとシーリングを行う。

5.  本体カバーとねじキャップを取付ける。

※ねじキャップには方向性があるため、スリットは左図の向きで取付ける。

ユニットバス

フレキシブル板＋発泡ポリスチレン、タイル＋けい酸カルシウム板での施工方法■ブラケット固定ねじ・・・SAQ-OP8（別売）を使用■使用するブラケットのねじ止め位置を確認する■使用できないブラケット（単位：mm）

オフセットブラケットは在来工法壁専用の為、ユニットバスには取付けない。

バリアフリー
手すり
屋外用手すり
室内用手すりエンドブラケット 4本

チーズブラケット 4本

三方ブラケット 3本

コーナーブラケット 4本

出隅ブラケットは木下地専用の為、ユニットバスには取付けない。

自在Ｌブラケット 4本■施工方法
1. 手すりの取付位置を決める。

ブラケットはパネルとパネルのジョイント部から１００ｍｍ以上離す。

2. ねじ止め位置をけがき、下穴（φ6mm）をあける。
タイルの場合は磁器タイル用ドリルを使用する。

3.下穴の内部に瞬間接着剤を塗布して下穴を補強する。

4.下穴とブラケットねじ穴にシーリングを行う。

トイレ用手すり下穴と使用するブラケットねじ穴がシリコーンで埋まるようにしっかりとシーリングを行う。

5.中空壁用アンカーを挿入し、アンカーにシーリングを行う。

ブラケットねじ穴を下穴位置に合わせ、中空壁用アンカーをブラケットねじ穴と下穴に挿入し、アンカーにシーリングを行う。
専用角座金を中空壁用アンカーにセットする。

浴室用手すり
浴室用手すりシリコーン

据置式手すり手すり以外の商品
感染症対策
玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間

6. ブラケットを取付ける。

7. 本体カバーとねじキャップを取付ける。

角座金がブラケット座にすき間なく当っている事を確認し、ブラケットを壁にしっかりと密着させて電動ドライバーでねじを締める。

シーリング

シリコーン

ねじ頭がブラケット座に接するまでアンカーは潰れない。
ねじ頭がブラケット座に接してから３秒程締めこむ。
電動ドライバーで５秒以上締めこまない。
アンカーが破損し、ガタツキや脱落の原因となる。

在来工法

中空壁用アンカー

シーリング

中空壁用アンカー

3秒程
3秒程※ねじキャップには方向性があるため、スリットは左図の向きで取付ける。

シリコーン
中空壁用アンカー

コンクリート下地での施工方法■ブラケット固定ねじ・・・トラスタッピンねじ 5 × 70（付属）・オールプラグＭＧ-８× 40（別売）を使用■使用するブラケットのねじ止め位置を確認する（単位：mm）

屋外

エンドブラケット 3本
バリアフリー
バリアフリー
金物
接着・テープ・清掃・補修

チーズブラケット 2本

1. 手すりの取付位置を決める。

タイルに取付ける場合はタイルの目地位置にねじ止めをすると施工しやすい。

防犯
耐震・防災

ペット用品

コーナーブラケット 4本

自在Ｌブラケット 3本

2. ねじ止め位置をけがき、下穴（φ8mm）
をあけ、シーリングを行い、オールプラグを挿入する。

オフセットブラケット 4本

オールプラグ

タイルの場合は磁器タイル用ドリルを使用する。
下穴深さはコンクリート面から５５ｍｍ。
オールプラグはコンクリート面まで埋める。

水まわり

収納・内装

三方ブラケット 4本■施工方法

3.  ブラケットねじ穴とオールプラグにシーリングを行う。

オールプラグと使用するブラケットねじ穴がシリコーンで埋まるようにしっかりとシーリングを行う。

シリコーン
4. ブラケットを取付ける。

下穴■使用できないブラケット

出隅ブラケットは木下地専用の為、ユニットバスには取付けない。

シーリング

5. 本体カバーとねじキャップを取付ける。

建築資材
道具・工具
お役立ち
コーナー
豆知識
ご利用方法

234

オールプラグシリコーン ブラケットねじ穴
シーリング
シーリング

オールプラグシリコーン ブラケットねじ穴※ねじキャップには方向性があるため、スリットは左図の向きで取付ける。

ソフトアクアレールの施工

木下地での施工方法

ソフトアクアレール

在来工法

浴室用手すり施工方法■固定用ねじ・・・トラスタッピンねじ5×70（付属）を使用（単位：mm）■使用するブラケットのねじ止め位置を確認する

エンドブラケット ３本

チーズブラケット ２本

三方ブラケット ４本

■施工方法

１．
手すりの取付位置を決める。 ２．
ねじ止め位置をけがき、下穴(φ３ｍｍ)をあける。
ブラケットは必ず柱φ７０ｍｍ

または下地に取付ける。

3．浴室内で使用する場合は下穴とブラケットねじ穴にシーリングを行う。

自在Ｌブラケット ３本

４．
ブラケットを取付ける。

オフセットブラケット ４本

５．
本体カバーとねじキャップを取付ける。
スリット

下穴

下穴と使用するブラケットねじ穴がシリコーンで埋まるようにしっかりとシーリングを行う。

下地

コーナーブラケット ４本

ブラケット
ねじ穴
シリコーン

柱

※ねじキャップには方向性があるため、スリットは左図の向きで取付ける。

ベースプレート併用時の施工方法

最新情報はこちらから▼

Lコーナーの施工方法
持出寸法はブラケット芯から100mm。

ユニットバス鋼板壁・在来工法共通

100mm

１．
ベースプレートとブラケットの取付位置を決める。

・ユニットバス鋼板壁に取付ける場合、ベースプレートのねじ止め位置はパネルとパネルの ジョイント部から１００ｍｍ以上離す。
・在来工法のタイルに取付ける場合はタイルの目地位置にねじ止めをすると施工しやすい。
・ベースプレート取付けねじは端端のガイド位置に固定する。
・ブラケット取付け位置はベースプレート固定ねじの内側で取付ける。
・ブラケットは同梱のねじにて固定する。
ブラケットを固定する際の下穴はφ４.２ｍｍであける。
ガイドジョイント部
ジョイント部材(パネル裏)

バリアフリー

100mm

７０ｍｍ

ユニットバスの場合

手すり
屋外用手すりユニットバス鋼板壁は３００ｍｍ以内
１００ｍｍ以上

在来工法は４５５ｍｍ以内

室内用手すり

タイルに取付ける場合はタイルの目地位置にねじ止めをすると施工しやすい。

トイレ用手すり２．
ベースプレートねじ止め位置に下穴(φ６ｍｍ)をあける。

浴室用手すり
浴室用手すりベースプレートにバリが発生した場合はヤスリでバリを落とす。

据置式手すり■ベースプレート取付け用ねじ

手すり以外の商品

ユニットバス 鋼板壁の場合

３．
ベースプレートを壁に当てて、壁の下穴位置をけがき、壁に下穴をあける。

固定ねじは、トラスタッピンねじ５×２０(別売)を使用する。
※ねじはブラケット付属品を使用しても良い。

在来工法 コンクリート下地の場合

玄関

ユニットバス 鋼板壁・在来工法 木下地の場合

在来工法 コンクリート下地の場合

壁に下穴(φ３ｍｍ)をあける。

壁に下穴(φ８ｍｍ)をあけ、オールプラグを挿入する。

センターポンチを使用して下穴の中心を出すと施工しやすい。
鋼板壁の場合は鉄工用ドリルを使用する。

在来工法 木下地の場合

タイルの場合は磁器タイル用ドリルを使用する。下穴深さはコンクリート面から５５ｍｍ。
オールプラグはコンクリート面まで埋める。
５５ｍｍ

φ８ｍｍ

オールプラグコンクリートトイレ
浴室・洗面所
寝室・居間

在来工法 木下地の場合

屋外

コンクリート

モルタル

タイル

タイル

浴室以外の壁に取付ける場合は、シーリングは不要です。

階段・廊下

在来工法 コンクリート下地の場合
固定ねじは、トラスタッピンねじ５×７０・オールプラグ(別売)を使用する。
※ねじはブラケット付属品を使用しても良い。

固定ねじは、トラスタッピンねじ５×７０(別売)を使用する。
※ねじはブラケット付属品を使用しても良い。

下穴

４．下穴とベースプレートねじ穴にシーリングを行う。 ５．
ベースプレートを取付け、ベースプレート用ユニットバス鋼板壁・在来工法共通ねじキャップを取付ける。

感染症対策

モルタル

６．
ベースプレート外周にシーリングを行う。
シリコーン

７．
キャップをはめて外周にシーリングを行う。
シリコーン

コーナーキャップ

バリアフリー
バリアフリー
金物

シーリング
エンドキャップ

ベースプレート用
ねじキャップ接着・テープ・清掃・補修
水まわり
防犯

下穴

シリコーン

ベースプレートねじ穴
シーリング
シリコーン

施工上のご注意●ブラケットピッチは必ず守ってください。樹脂巻手すり棒のみの場合は800mm以内、補強用手すり棒を併用の場合は1200mm以内。
このピッチを守らないと、手すりが曲がったり、ねじゆるみの原因になります。
●ベースプレートを取付ける場合はねじピッチを必ず守ってください。ベースプレートのねじピッチは 300mm 以内。このピッチを守らないとベースプレートが曲がったり、ねじのゆるみの原因となります。
●水まわりのご使用では、必ずシリコーンでシーリングしてください。
ねじ穴、ベースプレートの四周、エンドキャップ、コーナーキャップの四周等は十分にシリコーンでシーリングしてください。
●壁裏の配管等はさけて取付けてください。
ブラケット及びベースプレート取付け面の壁裏に給水・給湯、電気配管がないことを確認してください。
●屋外や常時水に接する場所には取付けないでください。
ブラケット・手すり棒の変色や変形の原因になります。
●ユニットバスに取付ける場合、パネルのジョイント面にはブラケットを取付けないでください。
パネルのジョイント面から 100mm 以上あけてブラケットを取付けてください。

耐震・防災
収納・内装
ペット用品
建築資材
道具・工具
お役立ち
コーナー
豆知識
ご利用方法

235