占冠村簡易水道事業
令和６年度水質検査計画

水質検査とは水質検査は、水質基準に適合していることを確認するため不可欠なものです。
水質検査計画は、水質検査の適正化を確保するために、検査項目等を定めたものです。
１. 基本方針
２. 水道事業の概要
３. 原水及び浄水の水質状況及び水質管理上の問題点
４. 水質検査項目及び検査頻度、採水地点及びその理由
５. 臨時の水質検査
６. 水質検査の方法及び委託内容
７. 試料の採取及び運搬方法
８. 委託した検査の実施状況の確認方法
９. 水質検査計画及び検査結果の公表
１０. その他

１.

基本方針（１）水質検査は、水質基準が適用される蛇口に加え、水源についても実施します。
（２）検査項目は安全及び法令を充分考慮して選定いたします。
（３）検査頻度は安全及び法令を充分考慮して定めます。
（４）水源に汚染等が起こらないよう常時監視を行います。
２.

水道事業の概要(１）給水状況
給水状況は、以下のとおりです。
区分事 業 体 の 名 称
計 画 給 水 人 口計画１日最大給水量
１日 平 均 給 水 量

内容

占冠村簡易水道事業
１,１２０人 （令和４年度末 １，０９８人）
４,０３０ｍ3 （令和４年度実績 ３，０５８ｍ3）
3（令和４年度実績 １，９６２ｍ ）(２）浄水施設
占冠浄水場
浄水場

水源

名

給水能力（ ｍ3 ／ 日 ）主 な 給 水 区 域
主な浄水処理方法
主な浄水処理薬占冠浄水場
鵡川水系シム川支流１号沢川（表流水）
浅井戸（地下水）９００（ｍ3／日）
中央・占冠地区
緩速ろ過
塩素消毒
次亜塩素酸ナトリウム

中トマム浄水場
浄水水場

名源
3

給水能力（ ｍ ／ 日 ）主 な 給 水 区 域
主な浄水処理方法

主な浄水処理薬

中トマム浄水場
山上農場沢川、１３線の沢川（表流水）
２,１１０（ｍ3／日）
中トマム地区
急速ろ過
塩素消毒
次亜塩素酸ナトリウム
ポリ塩化アルミニウム
苛性ソーダ

上トマム浄水場
浄水水場 名源

給水能力（ ｍ3 ／ 日 ）主 な 給 水 区 域
主な浄水処理方法

主な浄水処理薬

上トマム浄水場
鵡川水系鵡川、１３線の沢川（予備用）（表流水）
２００（ｍ3／日）
上トマム地区
急速ろ過
塩素消毒
次亜塩素酸ナトリウム
ポリ塩化アルミニウム
苛性ソーダ

双珠別浄水場
浄水水場 名源

給水能力（ ｍ3 ／ 日 ）主 な 給 水 区 域
主な浄水処理方法
主な浄水処理薬

３.

双珠別浄水場
浅井戸（地下水）3７０（ｍ ／日）
双珠別地区
緩速ろ過
塩素消毒
次亜塩素酸ナトリウム消石灰

原水及び浄水の水質状況及び水質管理上の問題

原水の状況(１）地下水の状況
水質的に恵まれた水源を持つ占冠村の浄水場では、良質な河川水を取水し適正な浄水処理を行い、水質基準を十分満足した安全で良質な水道水を供給しています。
しかし、河川流域には原水汚染要因となるものから水質管理上注意すべき項目また、浄水場使用薬品からの由来で注意すべき項目もあります。

(２）原水水質で留意すべき状況
次表に示す。
占冠浄水場
浄 水 場 名融雪・降雨による濁水の発生
原水の汚染要因
一般細菌
水質管理上注意すべき項目

大腸菌

色度
濁度
浄水場使用薬品及び資機材からの 塩素酸（次亜塩素酸ナトリウム）由来で注意すべき項目
臭素酸（次亜塩素酸ナトリウム）
浄 水 場 名原水の汚染要因

水質管理上注意すべき項目

中トマム浄水場
融雪・降雨による濁水の発生
一般細菌
大腸菌
色度

濁度
鉄及びその化合物
アルミニウム及びその化合物
浄水場使用薬品及び資機材からの 塩素酸（次亜塩素酸ナトリウム）由来で注意すべき項目
臭素酸（次亜塩素酸ナトリウム）
浄水場

名

原水の汚染要因

上トマム浄水場
融雪・降雨による濁水の発生
一般細菌
大腸菌

水質管理上注意すべき項目

色度
濁度
アルミニウム及びその化合物
浄水場使用薬品及び資機材からの 塩素酸（次亜塩素酸ナトリウム）由来で注意すべき項目
臭素酸（次亜塩素酸ナトリウム）
浄水

場

名

原水の汚染要因
水質管理上注意すべき項目

双珠別浄水場
融雪・降雨による濁水の発生
一般細菌
色度
濁度

浄水場使用薬品及び資機材からの 塩素酸（次亜塩素酸ナトリウム）由来で注意すべき項目
臭素酸（次亜塩素酸ナトリウム）(３）水道水(浄水)の状況
今までの水質検査結果より、水質基準を十分満たしていて、安全で良質な水道水をお届けしています。

４.

水質検査項目及び検査頻度、採水地点及びその理由

適用範囲
占冠浄水場
適用期間
令和６年４月１日～令和７年３月３１日(１）浄水の水質検査項目及び検査頻度
1. 水質検査項目
法令に基づく水質検査表(１）において水質基準項目(５１項目）の水質検査を行います。なお、法令に基づく水質検査表(２）の１日に１回行う検査についても検査を行います。
2. 検査頻度
検査頻度の決定については、水道法施行規則第１５条第１項の３にて行いました。
ア 法令に基づく水質検査表(１）のうち、濃度が１／１０以下の場合３年に１回まで緩和することができる項目についても水質が安定し良好であることを確認するため５１項目すべての検査を年１回行います。
イ 法令に基づく水質検査表(１）の項目１,２,１１,３４,３８,４６～５１の検査は、毎月(１回はアに含む)行います。
ウ法令に基づく水質検査表(１）の項目１０,２１～３１の検査は、年４回（１回はアに含む)行います。
エ 法令に基づく水質検査表(１)の項目１９の検査は、安全確認のため年４回（１回はアに含む）行います。
オ 法令に基づく水質検査表(２）の色,濁り,消毒の塩素効果（残留塩素）の検査は１日１回行います。
(２）原水の水質検査項目及び検査頻度
1. 水質検査項目
法令に基づく水質検査表(１）において水質基準項目のうち厚生労働省課長通知に基づき消毒副生成物である２１～３１,４８を除く３９項目の水質検査を行います。
2.検査頻度ア 法令に基づく水質検査表(１）の３９項目検査を各水源にて年１回行います。
イ 法令に基づく水質検査表(１）の項目１,２,１１,３４,３８,４６,４７,４９～５１の検査は、各水源にて毎月(１回はアに含む)行います。
ウ クリプト指標菌の検査を各水源にて年１回行います。
エ クリプトスポリジウム等の検査を各水源にて年１回行います。
オ 管理目標設定項目検査表(３)の項目３１の検査を各水源にて年１回行います。
(３）採水地点及びその理由
浄水（給水栓水）
採 水 地 点選 定 理 由占冠地区 末端給水栓
給水区域の末端地域で、水道水質把握の代表的な場所であり常時採水が容易なことから。

原水（水道水源）
採 水 地 点選 定 理 由占冠浄水場 表流水給水栓
占冠浄水場 地下水給水栓
原水水質把握の代表的な場所であることから。

適用範囲
中トマム浄水場
適用期間
令和６年４月１日～令和７年３月３１日(１）浄水の水質検査項目及び検査頻度
1. 水質検査項目
法令に基づく水質検査表(１）において水質基準項目(５１項目）の水質検査を行います。なお、法令に基づく水質検査表(２）の１日に１回行う検査についても検査を行います。
2. 検査頻度
検査頻度の決定については、水道法施行規則第１５条第１項の３にて行いました。
ア 法令に基づく水質検査表(１）のうち、濃度が１／１０以下の場合３年に１回まで緩和することができる項目についても水質が安定し良好であることを確認するため５１項目すべての検査を年１回行います。
イ 法令に基づく水質検査表(１）の項目１,２,１１,３４,３８,４６～５１の検査は、毎月(１回はアに含む)行います。
ウ 法令に基づく水質検査表(１）の項目１０,２１～３１の検査は、年４回（１回はアに含む)行います。
エ 法令に基づく水質検査表(１)の項目１９の検査は、安全確認のため年４回（１回はアに含む）行います。
オ 法令に基づく水質検査表(１)の項目３３の検査は、性状確認のため年１２回（１回はアに含む）行います。
カ 法令に基づく水質検査表(２）の色,濁り,消毒の塩素効果（残留塩素）の検査は１日１回行います。
(２）原水の水質検査項目及び検査頻度
1. 水質検査項目
法令に基づく水質検査表(１）において水質基準項目のうち厚生労働省課長通知に基づき消毒副生成物である２１～３１,４８を除く３９項目の水質検査を行います。
2.検査頻度ア 法令に基づく水質検査表(１）の３９項目検査を各水源にて年１回行います。
イ 法令に基づく水質検査表(１）の項目１,２,１１,３４,３８,４６,４７,４９～５１の検査は、各水源にて毎月(１回はアに含む)行います。
ウ クリプト指標菌の検査を各水源にて年１回行います。
エ クリプトスポリジウム等の検査を各水源にて年１回行います。
オ 法令に基づく水質検査表(１）の項目４７は、性状確認のため沈殿水より年６回行います。
カ 管理目標設定項目検査表(３)の項目３１の検査を各水源にて年１回行います。
(３）採水地点及びその理由
浄水（給水栓水）
採 水 地 点選 定 理 由原水（水道水源）
採 水 地 点選 定 理 由リゾートエリア内給水栓
給水区域の末端地域で、水道水質把握の代表的な場所であり常時採水が容易なことから。
山上農場の沢川、１３線の沢川
原水水質把握の代表的な場所であることから。

適用範囲
上トマム浄水場
適用期間
令和６年４月１日～令和７年３月３１日(１）浄水の水質検査項目及び検査頻度
1. 水質検査項目
法令に基づく水質検査表(１）において水質基準項目(５１項目）の水質検査を行います。なお、法令に基づく水質検査表(２）の１日に１回行う検査についても検査を行います。
2. 検査頻度
検査頻度の決定については、水道法施行規則第１５条第１項の３にて行いました。
ア 法令に基づく水質検査表(１）のうち、濃度が１／１０以下の場合３年に１回まで緩和することができる項目についても水質が安定し良好であることを確認するため５１項目すべての検査を年１回行います。
イ 法令に基づく水質検査表(１）の項目１,２,１１,３４,３８,４６～５１の検査は、毎月(１回はアに含む)行います。
ウ 法令に基づく水質検査表(１）の項目１０,２１～３１の検査は、年４回（１回はアに含む)行います。
エ 法令に基づく水質検査表(１)の項目１９の検査は、安全確認のため年４回（１回はアに含む）行います。
オ 法令に基づく水質検査表(１)の項目３３の検査は、性状確認のため年１２回（１回はアに含む）行います。
カ 法令に基づく水質検査表(２）の色,濁り,消毒の塩素効果（残留塩素）の検査は１日１回行います。
(２）原水の水質検査項目及び検査頻度
1. 水質検査項目
法令に基づく水質検査表(１）において水質基準項目のうち厚生労働省課長通知に基づき消毒副生成物である２１～３１,４８を除く３９項目の水質検査を行います。
2.検査頻度ア 法令に基づく水質検査表(１）の３９項目検査を年１回行います。
イ 法令に基づく水質検査表(１）の項目１,２,１１,３４,３８,４６,４７,４９～５１の検査は、毎月(１回はアに含む)行います。
ウ クリプト指標菌の検査を年１回行います。
エ クリプトスポリジウム等の検査を年１回行います。
オ 法令に基づく水質検査表(１）の項目４７は、性状確認のため沈殿水より年６回行います。
カ 管理目標設定項目検査表(３)の項目３１の検査を年１回行います。
(３）採水地点及びその理由
浄水（給水栓水）
採 水 地 点選 定 理 由原水（水道水源）
採 水 地 点選 定 理 由上トマム地区 末端給水栓
給水区域の末端地域で、水道水質把握の代表的な場所であり常時採水が容易なことから。
上トマム取水場給水栓
原水水質把握の代表的な場所であることから。

適用範囲
双珠別浄水場
適用期間
令和６年４月１日～令和７年３月３１日(１）浄水の水質検査項目及び検査頻度
1. 水質検査項目
法令に基づく水質検査表(１）において水質基準項目(５１項目）の水質検査を行います。なお、法令に基づく水質検査表(２）の１日に１回行う検査についても検査を行います。
2. 検査頻度
検査頻度の決定については、水道法施行規則第１５条第１項の３にて行いました。
ア 法令に基づく水質検査表(１）のうち、濃度が１／１０以下の場合３年に１回まで緩和することができる項目についても水質が安定し良好であることを確認するため５１項目すべての検査を年１回行います。
イ 法令に基づく水質検査表(１）の項目１,２,１１,３４,３８,４６～５１の検査は、毎月(１回はアに含む)行います。
ウ 法令に基づく水質検査表(１）の項目１０,２１～３１の検査は、年４回（１回はアに含む)行います。
エ 法令に基づく水質検査表(１)の項目６,１９の検査は、安全確認のため毎月（１回はアに含む）行います。
オ 法令に基づく水質検査表(２）の色,濁り,消毒の塩素効果（残留塩素）の検査は１日１回行います。
(２）原水の水質検査項目及び検査頻度
1. 水質検査項目
法令に基づく水質検査表(１）において水質基準項目のうち厚生労働省課長通知に基づき消毒副生成物である２１～３１,４８を除く３９項目の水質検査を行います。
2.検査頻度ア 法令に基づく水質検査表(１）の３９項目検査を年１回行います。
イ 法令に基づく水質検査表(１）の項目１,２,１１,３４,３８,４６,４７,４９～５１の検査は、毎月(１回はアに含む)行います。
ウ クリプト指標菌の検査を年１回行います。
エ クリプトスポリジウム等の検査を年１回行います。
オ 管理目標設定項目検査表(３)の項目３１の検査を年１回行います。
(３）採水地点及びその理由
浄水（給水栓水）
採 水 地 点選 定 理 由原水（水道水源）
採 水 地 点選 定 理 由双民館給水栓給水区域の末端地域で、水道水質把握の代表的な場所であり常時採水が容易なことから。
双珠別浄水場 取水口
原水水質把握の代表的な場所であることから。

法令に基づく水質検査表
水質検査表（１） 水質基準項
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839
40

目

一般細菌
大腸菌
カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物
四塩化炭素
1,4-ジオキサン
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ジクロロメタン
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
ベンゼン
塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン
臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン
ブロモホルムホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物
塩化物イオンカルシウム、マグネシウム等（硬度）
蒸発残留物

41 陰イオン界面活性剤
42 ジェオスミン
43 2-メチルイソボルネオール

基準値

原則頻度

法的検査回数減

100個／ml
不検出

月１回

月１回

病原微生物

一定要件を満たす
場合は検査回数を

金属類

0.003
0.0005
0.01
0.01
0.01
0.02
0.04
0.01
10
0.8
1
0.002
0.05
0.04
0.02
0.01
0.01
0.01
0.6
0.02
0.06
0.03
0.1
0.01
0.1
0.03
0.03
0.09
0.08
10.2
0.3
1200
0.05
200
300
500
0.2
0.00001
0.0000144 非イオン界面活性剤

0.02

45 フェノール類

0.005

46
47
48
49
5051

有機物（TOC）
pH値
味
臭気
色度
濁度

項目の概要

３ヶ月１回 減じることができる。 *1

無機物質
３ヶ月１回

３ヶ月１回

無機物質・消毒副生成物

無機物質
一定要件を満たす
場合は検査回数を３ヶ月１回 減じることができ３ヶ月１回る。 *1

有機物質

３ヶ月１回

消毒副生成物

一定要件を満たす
場合は検査回数を金属類る。 *1

無機物質
金属類

３ヶ月１回 減じることができ
月１回

月１回

一定要件を満たす
場合は検査回数を３ヶ月１回 減じることができる。 *1
藻の発生時 藻の発生時期に期に月１回月１回一定要件を満たす
場合は検査回数を３ヶ月１回 減じることができる。 *1

無機物質
その他

有機物質

35.8～8.6
異常でない
異常でない
５度
２度

健康に関する
項目

月１回

月１回

*1 基準値の１／１０以下で水源に変動がない場合は３年に１回、１／５以下の場合は年１回に検査回数を減じることができる。

その他性状に関する項目水質検査表（２） １日１回行う検査
12
3１日１回行う検査項目
色
濁り
消毒の塩素効果（残留塩素）

評 価
異常なし
異常なし

0.1mg/l以上

管理目標設定項目検査表（３）項目
アンチモン及びその化合物
ウラン及びその化合物
ニッケル及びその化合物（項目削除）亜硝酸態窒素
1,2-ジクロロエタン（項目削除）トランス-1,2-ジクロロエチレン（項目削除）1,1,2-トリクロロエタン
トルエン
フタル酸ジ（２-エチルヘキシル）
亜塩素酸（項目削除）塩素酸
二酸化塩素
ジクロロアセトニトリル
抱水クロラール
農薬類
残留塩素カルシウム、マグネシウム等（硬度）マンガン及びその化合物
遊離炭酸
1,1,1-トリクロロエタン
メチル-ｔ-ブチルエーテル（MTBE）
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）
臭気強度（TON）
蒸発残留物
濁度
ｐＨ値
腐食性（ランゲリア指数）
従属栄養細菌1,1-ジクロロエチレン
アルミニウム及びその化合物
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)
31及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)
123456789101112131415161718192021222324252627282930

目 標 値
ｱﾝﾁﾓﾝの量に関して、0.02 mg／l以下
ｳﾗﾝの量に関して、0.002 mg／l以下（暫定）ﾆｯｹﾙの量に関して、0.02 mg／l以下
0.004 mg／l以下

0.4 mg／l以下
0.08 mg／l以下
0.6 mg／l以下
0.6 mg／l以下
0.01 mg／l以下（暫定）0.02 mg／l以下（暫定）検出値と目標値の比の和として、１以下
1 mg／l以下
10 mg／l以上 100 mg／l以下
ﾏﾝｶﾞﾝの量に関して、0.01 mg／l以下
20 mg／l以下
0.3 mg／l以下
0.02 mg／l以下
3 mg／l以下
３以下
30 mg／l以上 200 mg／l以下
１度以下
７.５程度
-１程度以上とし、極力０に近づける
2000個／ml以下（暫定）0.1 mg／l以下
ｱﾙﾐﾆｳﾑの量に関して、0.1 mg／l以下ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)の量の和として0.00005 mg／l以下（暫定）５.

臨時の水質検査

次のような水質変化等が発生した場合は、直ちに水質検査を実施し、水質異常が終息して安全が確認されるまで行います。
(１）水源に著しく変化が見られたとき。
(２）給水栓に異常があったとき。
(３）災害等発生時。
(４）その他特に必要があると認められるとき。
６.

水質検査の方法及び委託内容(１）検査方法については、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」に基づいて検査を行うものとする。
(２）１日１回行う検査項目
色、濁り、残留塩素を１日１回行います。
(３）定期検査厚生労働大臣の登録を受けた者に委託して行います。
７.

試料の採取及び運搬方法(１）試料の採取については占冠村建設課の職員が行いますが、委託先の受託者に採水を依頼する場合があるので、採水時には受託者の法令で定められた検査員が採水を行うこととする。
(２）運搬方法については採水終了後に試料をクーラーボックスに入れ保冷し、破損防止の措置を施し受託者が社用車で検査施設まで運搬することとする。
８.

委託した検査の実施状況の確認方法

水質検査の結果の根拠となる資料を求め、適正に検査が実施されているかの確認を行います。
９.

水質検査計画及び検査結果の公表

水質検査計画は毎事業年度の開始前に作成し、①建設課窓口、②トマム支所、③占冠村ホームページで公表します。
１０.

その他

(１）常に安全で満足してもらえる水道水を供給いたします。
(２）水道水質の信頼性確保につとめます。
(３）水道事故等が発生した時は、保健所・検査機関と連携し早期の復旧につとめます。
(４）住民の疑問点・不明点につきましては早急に対応いたします。

お問い合わせ先〒０７９-２２０１
北海道勇払郡占冠村字中央
北海道勇払郡占冠村字中央
占冠村役場建設課
占冠村役場産業建設課
TEL 0167-56-2173