2023.9※「そらエネ」
は太陽熱利用システム全般 を 示 す ネ ーミングとして 、ソーラーシステム振興協会が定めた愛称（登録商標）です。

1

「自然循環型」と「強制循環型」

太陽熱利用機器には、直接水を温める自然循環型と、熱媒を介して水を温める強制循環型があります。強制循環型は、貯湯槽のお湯を水道圧で押し出すため、水圧が高いまま出湯を行うことができます。
また、お手持
ちの給湯器をそのまま利用することができます。

冷房 3.2％
暖

動力・
照明 他

33.8％
厨

房

9.2％

房

25.4％
世帯当たりの
用途別
エネルギー消費給湯28.4％※出典：資源エネルギー庁［エネルギー白書 2020］2

※算出条件は P30 をご確認ください3

さらに集熱効率がアップ！
LIG パネル※の採用により、太陽熱の透過率が向上。
集熱効率がアップしました。
※LIG パネルとは … Low Iron Glass を採用。鉄分含有量の少ない低鉄ガラスで、エネルギー透過率に優れています

4

型
形式

ＳＰ − Ｗ４ ２０Ｈー１

ＥＳ − Ｓ ○○ ○○ ○ ○集熱器 ･･････････ なし：Eタイプ、Ｈ：Ｈタイプ

集熱器 ･････ Ｈ：Ｈタイプ

貯湯ユニット種類･ Ａ：温調弁なし、Ｃ：温調弁なし

貯湯槽容量･ 20：200L

貯湯槽容量 ･･････ 20：200L、30：300L

集熱面積 ･･･ 4 ㎡

集熱器サイズ、枚数

製品名称：あつ太郎

23：2 ㎡、3 枚

給湯機分離型
製品名称：エコソーラー

5一体型太陽電池付ソーラーシステム

11

システム図一覧

13

Q&A

15

太陽熱集熱器の施工方法／設置事例

17仕様・価格表・別売部材・寸法図

19

設置工事に関しての注意

23

定期点検のすすめ（有料）

27

集熱パネル
・
貯湯槽

07

集熱パネル
・
貯湯槽

分離型ソーラーシステム︽ 分 離 型 ︾ ︽一体 型 ︾Contents

6

ES-S2220AH(4㎡・200ℓ) （別売品・工事費別／税込）￥442,200（税抜 ¥402,000）

LPガスと比べると…

およそ549㎏の削減およそ

752,000円

エコソーラータイプⅡ( ES- S2220AH)を設置した場合※Lモード、静岡市、方位：真南、傾斜：30°
での算出結果※その他算出条件は、P30をご確認ください。

ES-S2330CH(6㎡・300ℓ)￥631,400（別売品・工事費別／税込）（税抜 ¥574,000）

集熱量（MJ/ 年）

LP ガス料金（円 / 年）

8,000

150,000

6,000

6,375

新型エコソーラーは、LIG パネルの採用により、集熱量が従来型に比べ 5％向上。その結果、年間節約額が約 3,000 円 / 年 向上し

4,000

ました。

6,687

5.2万円

お得！

お得！

120,000

127,000円

90,000 約

5%

アップ！

60,0002,0000（円） 従来型4㎡

4.9万円

約78,000円 約75,000円

30,0000（円） LPガス給湯

新型パネル4㎡

従来型4㎡

新型パネル4㎡※従来型 4m2…ES-S2220Aとの比較

設置方位角による月別貯湯槽最高温度（℃）80

ES-S2320AH

70
60
50
SW-Ⅲ320M

40
30
20
10

SW-Ⅲ320M
従来の自然循環型
方位角：真南ES-S2320AH
方位角：真東0【太陽熱利用熱量】
ES-S2320AH：6,866MJ/ 年
SW-Ⅲ320M：6,069MJ/ 年

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12（月）8エコソーラーⅡは屋根に集熱器だけを設置するため、屋根への荷重は約90㎏しかかかりません。集熱器と貯湯槽の両方を屋根に載せる従来の自然循環型に比べ約210㎏も軽くなっています。

9

年間節約額（LP ガス換算）

お湯の温度が 40℃以上になる年間日数

130000300

52,000 円
66,000 円
75,000 円
80000
約127,000 円
86,000 円

250110000

200
150

50000

100

0

258

244

271

200ℓ
4㎡

200ℓ
6㎡

300ℓ
6㎡

300ℓ
8㎡

日

日

日

日

50

20000

（円）

200

LPガス
給湯

200ℓ
4㎡

200ℓ
6㎡

300ℓ
6㎡

0
（日）

300ℓ
8㎡

タイプ別累計節約金額

月別貯湯槽最高温度

2,000,000
1,600,000

300ℓ：8 ㎡
300ℓ：6 ㎡
200ℓ：6 ㎡
200ℓ：4 ㎡

1,720,000 円
1,500,000 円
1,320,000 円

1,200,000

1,040,000 円

300ℓ：8 ㎡
300ℓ：6 ㎡
200ℓ：6 ㎡
200ℓ：4 ㎡
水 温

90
80
70
60
50
40

800,000

30
400,000

20

0
（円）

（℃）0

10
5年

10 年

15 年

ES-S2220AH

20 年

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12（月）

ES-S2330CH（本体価格￥442,200）（本体価格￥631,400）￥757,900￥547,800
ES-S2320AH

ES-S2430CH（本体価格￥536,800）（本体価格￥726,000）￥663,300￥863,500（希望小売価格：工事費別／税込）

10

SP-W420H-1-ECN3312(4㎡・200ℓ・一般地用)
SP-W420H-1-ECN5012(4㎡・200ℓ・寒冷地用)※1本当たり14㎏（「地球温暖化防止のための緑の吸収源対策」環境省／林野省）

11¥445,500（別売品・工事費別／税込）（税抜 ¥404,000）（税抜 ¥405,000）

およそ

45

628㎏の削減¥444,400

希望小売価格LPガスと比べると…

杉の木
約
本分

およそ

希望小売価格（別売品・工事費別／税込）

59,000円

あつ太郎(SP-W420H-1)を設置した場合※Lモード、静岡市、方位：真南、傾斜：39°での算出結果※その他算出条件は、P30をご確認ください。

アジアゾウ／絶滅危惧ⅠＢ類【個体数】約40,000頭 【生息地】南アジアおよび東南アジアの一部地域

ローランドゴリラ／絶滅危惧ⅠＡ類【個体数】約300頭 【生息地】アフリカ中部

動物園でも大人気のアジアゾウ。でも、野生のアジアゾウたちは種の保存の危機にさらされているのです。大規模な森林伐採により地球温暖化が進み、その温暖化によって森がさらに減少する…。そんな負のスパイラルによって、野生のアジアゾウの個体数
は1900年代初期と比較すると何と97％も減少し、今なおその数を減らし続けています。

成熟した雄の体重は200kgを超えることもあるというローランドゴリラ。食欲は旺盛で、何と1日の3分の1以上を食事の時間として費やし、70種類以上もの植物を食べるとい
われています。
しかし、地球温暖化によって、ゴリラにとって「命の源」である森は減り、さらに温暖化はエボラ出血熱などの伝染病の原因ともなっているのです。

（℃）
80

月別貯湯槽最高到達温度

40
30
20

SP-W420H-1
水温

10
0

一日の昇温・保温性能

60

貯湯槽温度

70

70

60
50

（℃）
80

50

気温

40

30

20
10

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24（時）※試算条件：L モード、静岡市、真南、集熱器傾斜角 39°、一日の昇温は８月 18 日の気象データより

アジアゾウさん、
ローランドゴリラさん達が、暮らしている森はどうですか？

ボクもほかの
みんなとおんなじさ
森がどんどん減ってしまって、このままだとボクたちは生きていけなくなっちゃうよ

オイラたちの森もヒドイもんさ森が減れば、おのずと食べ物もなくなっちまうし。
困ったもんだよ

12

13

14

屋根の傾斜角度や方位角により、太陽熱利用熱量が変わります。
年間で一番効率が良いのが、傾斜角30°、方位角0°(真南)となりますが、傾斜角20°〜40°、方位角0°〜30°内であれば、角度を気にすることなく、性能を確保できます。また、方位角90°の真西や真東であっても、80%程度の集熱量を確保できますので、集熱パネル枚数を増やすなどご対応頂ければ設置は可能となります。

※北面設置は、効率が極端に低下しますので、設置をおすすめできません※傾斜角30°以上の場合は、設置やメンテナンス時などに足場等が必要になる場合がございます
試算条件：ES2320AT(6m2×200L),Lモード,静岡市

15

Q

3

長時間使用しない時はどうするの？

A ●１ヶ月未満の外出の時タンク内に水を入れたまま外出ください。再度ご使用

Q

6

熱媒の交換は必要ですか？
( 強制循環型 )熱媒には凍結温度を下げる
A ７年毎に交換が必要です。
成分と腐食 (さび ) を防止する成分が含まれていますが、されるときに気になるようでしたら一度タンク内の水長期間使用すると効果が低下します。

を入れ替えてご使用ください。

効果が低下したままご使用になると集熱器の故障等に繋がりますので、定期的な交換を行ってください。

●1 ヶ月以上の長期外出の場合
タンク内の水を抜き、給水弁を閉じてください。また、
強制循環タイプの場合は熱媒を抜き、電源を OFF にする必要があります。
※熱媒の抜き取りは、お客様自身で行うと危険ですので、お買い求めの販売店または販社までご連絡ください。

停止期間

電源

給水弁

貯湯槽

長期停止(1ヶ月未満)

ON

開

−

長期停止(1ヶ月以上)

OFF

閉

水抜き・熱媒抜き

Q

7

太陽熱利用機器のお湯は飲めますか？
( 強制循環型 )A 飲用の場合は一度沸騰させてから飲用ください。
長期間ご使用頂けなかった場合には、一度タンク内の水を入れ替えてご使用ください。

Q
Q

4

寒いときに凍結しませんか？
( 強制循環型 )寒冷地用熱媒の選択にA 熱媒での運転となりますので、より凍結の心配はございません。ただし、配管等は氷点下の時に凍結する可能性が御座いますので、寒冷地の場合は水抜き栓やヒーターバンド等の凍結防止処理が

8 井戸水は利用できますか？

水道水専用機器です。井戸水や温泉水は使用しないでA ください。

Q

9 屋根にどのくらいの重さが掛かりますか？

必要になります。

A パネル分離型は瓦1枚当たり約1kg 程度です。
Q

5

取付には、どれくらいの日数が必要ですか？

但し、パネル
A 通常標準工事なら一日施工となります。
分離型の場合は、事前に基礎工事が必要なため、2 日工事となります。また、悪天候の場合は工事が延期と
なります。

Q

10

晴れた日にタンクから水がでているのですが？

膨張したお湯がA 水は膨張すると体積が増えますので、逃し弁から、夏場で約 3L、冬場で約 2L排出されます。そのため、故障ではありません。水の体積増加分が排出されただけなので、余分な水道代は掛かりません。
曇の日など集熱していない時に、水が漏れている場合には、故障の可能性がございますので、お買い求めの販売店までご連絡をお願い致します。

地球温暖化には、
二酸化炭素が影響しているんだ

う〜ん。
どうしたら、
いいのかなぁ。

16

太陽熱集熱器の施工方法
ラック施 工 ／ 直 金 具

ラック施 工 ／ 瓦 金 具

スレート屋根和瓦、平瓦（加工可能なものに限る）

家の外観や町の景観をジャマしないスマート設置

和瓦の雰囲気を壊さずスッキリと設置できます

太陽熱集熱器を直接屋根に取り付ける方法
で す。ステンレスワイ
ヤーを使用しないので、瓦屋根にも太陽熱集熱器を直接取り付けることが可能です。
瓦の下の野地板に金見た目がスッキリしていて、屋根にもジャスト
フィットします。

具を取り付け、集熱器のラックを設置します。

固 定 線 施 工 ／ステンレスワイヤ ー

架台施工

陸屋根以外の屋根に対応

陸屋根や地上設置などに対応

いろんなタイプの屋根にしっかりと設置できます

陸屋根や地上設置など様々な設置が可能です

屋根に乗せた太陽熱集熱器を、ステン
レスワイヤーで固定する方法です。
瓦やストレート屋根を加工することなく取り付け

太陽熱集熱器を架台に乗せ固定する方法です。各製品に合わせた架台を用意しています。

が可能です。ステンレ
ス製のワイヤーなので、錆びることなく確実に固定が可能です。

設置事例

スレート屋根 - ラック施工【ESC-T1020J×4 枚 / 全周カバー】

日本瓦 - 固定線施工【ESC-T1020J×4 枚】

日本瓦 - 固定線施工【SP-W420T】

17

スレート屋根 - 固定線施工【ESC-T1020J×3 枚】

貯湯槽 - エコソーラーⅡ【貯湯槽 200ℓ】

陸屋根 - 架台施工

貯湯槽 - エコソーラーⅡ【貯湯槽 300ℓ】【SP-W420T】

太陽熱は、エコノミー＆エコロジー
こんな時だからこそ「太陽熱」の利用を。

CO₂排出量削減のために家庭でできることは？

原油価格の高騰が続く昨今、電気料金なども値上げの動きを見

地球温暖化対策の中で一番大きな課題が二酸化炭素（CO₂）の排せ、私たちの暮らしに少なからず影響が出てきています。太陽エ

出量の削減です。日本のCO₂排出量の約2割は、私たちの日常生

ネルギーを利用した太陽熱利用機器なら、毎日の生活における活から排出されています。

エネルギー消費の約3割を占める給湯費用を節約することがで家庭でCO₂の排出量を減らすためには、燃料や電力の消費を抑きます。

えることが大切です。

Y A Z A K I の 取り組 み

低炭素社会の実現を目指して
環境意識が世界的に高まっている中、YAZAKIでは「世界とともにある企業」「社会から必要とされる企業」
を理念に、持てる太陽熱利用技術を活かした環境貢献製品の開発・提供を通じ、太陽エネルギーの利用拡大に貢献してきました。太陽エネルギーは枯渇することがなく、CO2 も排出しないため、地球温暖化対策として積極的な利用が求められています。
YAZAKI では、1974 年に世界初の太陽熱利用冷暖房給湯システム「ソーラーハウス 太陽の家」
を完成させ、以後 40 年以上にわたり、太陽熱利用製品の開発・提供に取り組み続け、多くのご家庭に採用いただ
いています。
地球には太陽がついている――。私たち YAZAKI グループは、これからもさらなる太陽熱利用を促進

ソ−ラーハウス 太陽の家

し、人と自然の命を守る低炭素社会の実現に貢献してまいります。

(一財)ベターリビングでは住居生活水準の向上と消費者の保護を推進することを目的として優れた住宅部品を「BL-ｂｓ部品」として認定しています。
また、「優良ソーラーシステム認証制度」とは優良な性能を有する太陽熱利用シ
ステムに(一社)ソーラーシステム振興協会が公式な認定をする制度になります。

保 証 期 間矢崎の太陽熱利用システムは、「BL-bs部品」と「優良ソーラーシステム認証制度」の認定を取得しています。

強制循環型：貯湯槽の缶体部、集熱板

5年

上記以外の部分又は、機能(施工の瑕疵含む)

2年

YAZAKIは「CO 2 削減効果計算証書」対象製品です。
（一社）
ソーラーシステム振興協会では、
太陽熱温水器およびソーラーシス
テムを給湯・暖房用に導入されたご家庭を対象に、温室効果ガス削減量を数値で示す「CO₂削減効果計算証書」を発行しています。

http://www.ssda.or.jp
お問い合わせ先：（一社）ソーラーシステム振興協会
TEL.03-5203-9111

18価格・仕様・寸法／エコソーラータイプⅡ■エコソーラータイプⅡ
システム価格（集熱器 2 ㎡タイプ）※本カタログの価格は全て希望小売価格、税込表示となっております

形式/品番

本

Ａ

体

200ℓタンク
２㎡集熱器×２枚セット

希望小売
価 格

集熱器

ESC-H1020

200L貯湯槽
200L貯湯槽（ecoモニ太くん付）

EST-S20A-1
EST-S20A-(M)-1

300L貯湯槽
300L貯湯槽（ecoモニ太くん付）

EST-S30F-1−−

EST-S30F-(M)-1−

ES-S2220AH ES-S2220AH(M) ES-S2320AH ES-S2320AH(M)
2
3
3
2

−
−

部

ワイヤー前カバーHセット 3枚用
前カバーHセットJ 3枚用 ※1

材

ワイヤー前カバーHセット 4枚用
前カバーHセットJ 4枚用 ※1
熱媒（一般地用）

7NAA40000050
7NAAHA920000
7NAAH9912010
7NAAHA920010
7NAAH9912020
7NAAHA920020

18L

7NAAH9912030
EC-N3318

12.5L

EC-N3312

1
1
選択¥20,460¥20,460¥33,660¥33,660

Ｃ ワイヤー施工

ワイヤーＨセット2枚用
ワイヤーＨセット3枚用

ワイヤーＨセット4枚用
ワイヤー施工セット価格

Ｄ 瓦金具施工

Ａ＋Ｂ＋Ｄ

２㎡瓦金具２枚セット
２㎡瓦金具３枚セット

２㎡直金具２枚セット
Ｅ スレート金具 ２㎡直金具３枚セット
施工
２㎡直金具４枚セット
高温センサーセット
Ａ＋Ｂ＋E
直金具ラック施工セット価格
２㎡陸屋根２枚セット
２㎡陸屋根３枚セット
２㎡陸屋根４枚セット
アース棒
熱媒（寒冷地用）¥30,690¥35,090

NRS-K22２㎡瓦金具４枚セット
高温センサーセット
瓦金具ラック施工セット価格

F オプション品¥26,290

NRS-Y23H
NRS-Y24H

NRS-K23
NRS-K24
7NAAA0040010
NRS-T22
NRS-T23
NRS-T24
7NAAA0040010¥120,670¥4,9501

1¥79,310¥79,31011

1¥547,800
1¥677,600
1

1
選択

1
選択

1
選択

1
選択

1
¥726,000
1¥772,200
1

1
選択

1
選択

2

2

2

2

¥95,810¥95,810¥102,410¥102,410

1

1

1

1

¥663,300¥709,500¥757,900¥804,100

1¥863,500

1¥909,700

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

¥676,610
1¥749,870¥796,070¥844,470¥890,670¥954,030¥1,000,230

1

1

1

1

1
¥693,550

1¥739,750

1¥788,150

1¥834,350

1
1¥897,050

1
1¥943,250

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

2

2

2

2

2

2

¥594,0001

1¥620,950

1

1

EC-N5018¥92,400¥121,000¥149,600¥1,045¥17,600

EC-N5012¥13,200

1
1¥631,400
1

2

数量

数量

¥583,0001¥95,810数量
1¥630,4101¥536,800
12

1¥574,750

7NAA-HC006020
7NAA-HC006030
08X540301000

1¥95,810

数量¥48,290¥55,990¥63,690

ES-S2430CH ES-S2430CH(M)
4
4

1
選択

¥4,9507NAA-HC006010

18L
12.5L

¥103,950¥112,310¥488,4001

数量¥14,300¥12,100

NRS-Y22H

ES-S2330CH ES-S2330CH(M)33

1¥44,550¥27,060¥27,060

300ℓタンク
２㎡集熱器×４枚セット

1

Ｂ 部材価格Ａ＋Ｂ＋Ｃ

1¥442,200
ワイヤー前カバーHセット 2枚用
前カバーHセットJ 2枚用 ※1300ℓタンク
２㎡集熱器×3枚セット

1

1
数量

本体価格
ペアーホース２５200ℓタンク
２㎡集熱器×３枚セット

1
1※1：瓦金具・スレート金具施工は、J タイプを、ご選択ください。

システム価格（集熱器1㎡タイプ）

本

体

Ａ

本体価格

部

材

集熱器
貯湯槽
貯湯槽(ecoモニ太くん付)
ペアホース25高温センサーセット
熱媒(一般地用)

18L
12.5L

形式/品番

希望小売
価 格

ESC-E1010
EST-S20A-1
EST-S20A-(M)-1−−−

7NAA40000050
7NAAA0040010
EC-N3318
EC-N3312¥44,550¥4,950¥14,300¥12,100

1㎡集熱器×3枚セット

数量

数量

Ｂ 部材価格Ｃ ワイヤー施工

1㎡ワイヤー3枚セット
1㎡ワイヤー4枚セット
1㎡ワイヤー5枚セット
1㎡ワイヤー6枚セット

NRS-Y13
NRS-Y14
NRS-Y15
NRS-Y16

ワイヤー施工セット価格
1㎡瓦金具3枚セット
1㎡瓦金具4枚セット
Ｄ 瓦金具施工
1㎡瓦金具5枚セット
1㎡瓦金具6枚セット¥36,080¥42,130¥48,730¥60,830

瓦金具ラック施工セット価格
1㎡直金具3枚セット
1㎡直金具4枚セット
Ｅ スレート金具
1㎡直金具5枚セット
施工
1㎡直金具6枚セット¥95,590¥120,780¥146,960¥174,020

Ａ＋Ｂ＋E

19

熱媒（寒冷地用）

18L
12.5L

08X540301000
EC-N5018
EC-N5012¥1,045¥17,600¥13,200

1¥533,500
11
1¥63,800
1¥63,800
1¥633,3801

数量¥646,690
1¥692,890
1

数量

直金具ラック施工セット価格
アース棒

F オプション品¥58,960¥73,040¥85,690¥101,750¥487,300
11
1¥587,180
1

Ａ＋Ｂ＋Ｄ

NRS-T13
NRS-T14
NRS-T15
NRS-T16

ES-S1320A(M)
3

数量

Ａ＋Ｂ＋Ｃ

NRS-K13
NRS-K14
NRS-K15
NRS-K16

ES-S1320A
3
1

数量

1㎡集熱器×4枚セット
ES-S1420A
4
1

ES-S1420A(M)41㎡集熱器×5枚セット
ES-S1520A
5
1

ES-S1520A(M)51㎡集熱器×6枚セット
ES-S1620A
6
1

ES-S1620A(M)6¥565,400
11

1¥611,600
1
1¥643,500
1
1

1¥689,700
1
1¥721,600
1
1

1¥767,800
1
1

2¥73,700

2¥73,700

2¥73,700

2¥73,700

2¥73,700

2¥73,700

11
1

1¥765,930¥812,1301¥856,1301¥902,3301

1¥864,160¥910,360

1¥969,3201¥1,015,520

1

1¥681,230¥727,430

1

1¥759,880¥806,080

1

1¥610,060¥656,260¥712,140¥758,340¥802,890¥849,090

1¥897,050

1¥943,250

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

システム仕様
項目＼

形

ES-S1320A

式

ES-S1420A

ES-S1520A

ES-S1620A

ES-S2220AH

ES-S2320AH

ES-S2330CH

ES-S2430CH

ES-S2530CH

強制循環型・間接集熱式

集熱方式

水道直結方式

給湯・給水方式
集熱面積(㎡) ※1

3.39

4.52

5.65

6.78

4.02

6.03

6.03

8.04

10.05

集熱器サイズ×枚数

1㎡×3枚

1㎡×4枚

1㎡×5枚

1㎡×6枚

2㎡×2枚

2㎡×3枚

2㎡×3枚

2㎡×4枚

2㎡×5枚

63(69)

84(92)

126(138)

86(91)

129(136.5)

172(182)215(227.5)

集熱器形式

ESC-E1010

集熱器質量(満水時)(kg)

ESC-H1020

105(115)

貯湯ユニット形式 ※2

129(136.5）

EST-S20A-1

EST-S30F-1

貯湯ユニット質量(運転時)(kg)

63(271)75(384)

貯湯容量 (ℓ)

200L

300L

集熱媒体 ※3

プロピレングリコール水溶液

集熱制御方式

差温サーモスタット

電源

AC100V（50/60Hz）
80W

定格消費電力(集熱時)※1：集熱面積は、集熱器外枠を含めたグロス面積を表しています。
※2：eco モニ太くん付仕様（メーカーオプション）もございます。
※3：熱媒は凍結温度別に一般地用、寒冷地用の 2 種類があります。地域に合わせて選定願います。
※4：ES-S2530CH に関する価格等は、販社または販売店までお問い合わせください。
注）雨天、曇天の日は集熱しません。
必ず補助熱源機器をご利用願います。

貯湯槽仕様
項

目

＼

形

式

EST−S20A−1

EST−S30F−1
水道直結式,密閉形,間接蓄熱

種類
200

300

1,765×492×615

1,795×592×715

貯湯容量 (ℓ)
外形寸法(縦×横×厚)(㎜)

63(271)質量(満水時)(kg)

74(383)450(逃し弁:450、減圧弁:392)

最高使用圧力(kPa)90.0%

有効出湯効率 ※591.8%
AC100V(50/60Hz)

電源

80W

定格消費電力(集熱時)80W

凍結防止ヒータ定格消費電力

ステンレス鋼

貯湯槽

キャンド式うず巻形：DCポンプ

集熱ポンプ
材

質

接続口

熱交換器

ステンレス鋼管

断熱

発泡ポリスチレン

外装

塗装溶融亜鉛めっき鋼板(塗装色：ベージュ)

給湯口

R3/4

給水口

R3/4
R3/4

同圧給水口

内径φ14ホース排水口
運転表示

運転表示(電源ランプ／集熱ランプ)

データ表示(温度、ポンプ回転数、異常、運転履歴)
データ表示(異常コード)

異常表示
制

御

集熱制御

差温サーモスタット

外部出力

集熱中出力、異常出力
セレクトスイッチ、リセットスイッチ

その他

逆流防止、負圧破壊防止、熱媒減少検知、凍結予防、貯湯槽高温時運転停止

保護機能・装置
日水協認証登録番号

A−220※5：BL 認定における試験方法での結果

集熱器仕様（エコソーラータイプⅡ）
項

目

＼

形

式

ＥＳＣ−Ｅ１０１０

種類

ＥＳＣ−H１０２０
平板形

集熱板形式

チューブインシート形

集熱板表面処理選択吸収面処理1.132.01

外形寸法(縦×横×厚)( ㎜)

1129×1003×55

2002×1002×60

集熱器質量(満水時)(kg)

21（23）

約43 (約45.5)

集熱面積(㎡) ※6

約1.8

集熱媒体容量 (ℓ)
配管勝手
配管サイズ

φ12. 7 ひも出し管
透過体

主材料

約2.5
4方向横出入半強化ガラスt=3

集熱板
外

装

半強化白板ガラスt=3
特殊ステンレス鋼

アルミ・塗装溶融亜鉛めっき鋼板(ブラック)

断熱材

塗装溶融亜鉛めっき鋼板(ブラック)

発泡ウレタン※6： 集熱面積は、集熱器外枠を含めたグロス面積を表しています。

20

価格・仕様・寸法／エコソーラータイプⅡ【エコソーラータイプⅡ】

貯湯タンクユニット
EST-S20A-1
454■ ESC-H1020

372

24.2

Ø5

393

60

30°

1002

30°

4-熱媒出入口（φ12.7ひも出し管）

615

2㎡

110

3-14×18長穴
492
天板

492

右側板

2002

615

前板

化粧ネジ４ケ所

後板
点検窓

1765

（1665）

左側板

操作窓

集熱器下側
56

同圧給水出口
（Ｒ３／４）

排水口

熱媒往き側（戻り側）

100

443.3
428.4

給湯口
（Ｒ３／４）
給水入口（Ｒ３／４）

熱媒戻り側

熱媒往き側

EST-S30F-1

715
422

20.6

Ø6

465

30°

30°

537

3-14×18長穴

112

4-熱媒出入口（φ12.7ひも出し管）

592
592

715

天板

右側板

前板

後板

左側板

点検窓
操作窓

給湯口（Ｒ３／４）
給水入口（Ｒ３／４）
同圧給水出口
（Ｒ３／４）
100

443.4
428.4

56

21

熱媒戻り側

熱媒往き側

排水口

熱媒往き側（戻り側）

1795（1695）

化粧ネジ４ケ所

価格・仕様・寸法／あつ太郎■あつ太郎
希望小売価格貯湯槽仕様※本カタログの価格は全て希望小売価格、税込表示となっております

項 目
貯湯槽型式

あつ太郎（SP-W420H-1）＼

形

ＳＰ-Ｔ２０-１

式

形式／品番

希望小売
価 格

集熱器

ESC-H1020−

22

貯湯容量 (ℓ)

貯湯槽

SP-T20-1−11

外形寸法 ( 縦 × 横 × 厚 )( ㎜ )

機器構成
本体部材

熱媒（一般地用）

EC-N3312¥13,200

熱媒（寒冷地用）

EC-N5012¥14,300

本体・部材セット価格

SP-W420H-1-ECN3312 SP-W420H-1-ECN5012

数量

目

＼

形

式

1

−

重量 ( 満水時 ) (kg)42(250)1

最高使用圧力 (kPa)

300（逃がし弁：300、減圧弁：250）¥444,400¥445,500

材

ＳＰ-Ｗ４２０H-1

給水・給湯方式

水道直結方式

集熱面積(㎡) ※1

4.02

集熱器サイズ×枚数

2 ㎡ ×2 枚

集熱器形式

ESCｰH1020

貯湯槽形式

SPｰT20-1

貯湯容量 (ℓ)

200

質量(満水時) (kg)

約 133（約 345kg）

外形寸法(縦×横×厚)( ㎜)

2307×2102×597

式

集熱器形式

ＥＳＣ - H１０２０
平板形

集熱板形式

チューブインシート形

外形寸法 ( 縦 × 横 × 厚 )( ㎜ )2002×1002×60

集熱器質量 ( 満水時 )(kg)

約 43（約 45.5kg）

R1/2( オネジ )給水口

R1/2( オネジ )排水口( 給水口と兼用 )熱媒減少検知 ( フロートスイッチ )
A-220

品

名

形

式

内

容

一般地用

EC-N3312

プロピレングリコール水溶液
33％ 12.5ℓ缶

寒冷地用

EC-N5012

プロピレングリコール水溶液
50％ 12.5ℓ缶

架

台
品

名

形式/品番
08XD-60001000

あつ太郎陸屋根架台

内

容

SP-T20-1用陸屋根架台

希望小売価格
オープン価格約 2.5

集熱媒体容量 (ℓ)
配管勝手

4 方向横出入配管サイズ

φ12.7 ホースニップル

透過体
主材料

塗装溶融亜鉛めっき鋼鈑 ( 色：ブラック )熱媒仕様一覧表

2.01

集熱器面積 ( ㎡ )発砲ポリスチレン

外装

日水協認証登録番号

選択吸収面処理

集熱板表面処理

特殊ステンレス鋼板

断熱材

媒

形

マグネット駆動、DC 式

熱交換器

保護機能・装置

熱

＼

集熱ポンプ

多結晶シリコン

接続口

集熱器仕様
目

特殊ステンレス鋼板

給湯口

15°<γ<35°

標準設置角度 ( ° )

項

質

貯湯槽

太陽電池

プロピレングリコール水溶液

集熱媒体 ※282.1%

有効出湯効率 ※3

強制循環型・間接集熱式

集熱方式

200
498×1713×597−

システム仕様項

水道直結式 , 密閉形 , 間接蓄熱

集熱板
外

装

断熱材

※1：集熱面積は、集熱器外枠を含めたグロス面積を表しています。
※2：熱媒は凍結温度別に一般地用、寒冷地用の2種類があります。地域に合わせて選定願います。
注)雨天、曇天の日は集熱しません。必ず補助熱源機器をご利用願います。

半強化白板ガラス t=3
特殊ステンレス鋼※3：BL認定における試験方法での結果

塗装溶融亜鉛めっき鋼板 ( ブラック )発泡ウレタン

14.1°■SP-W420H-1

2102

597

498

2307

498

1713

2002

1002

98

1002

60

22

■貯湯タンクユニットと集熱器の位置関係●本機は、雨天・曇天の日には集熱できません。必ず給湯器を併設してください。
●積雪地域では、集熱器上の積雪は30cm以上にならないようにしてください。
●塩害地域には設置しないでください。潮風の直接当たる場所は避けてください。
※内海に面する地域では海岸線から500mを超え、外洋に面する地域では海岸線から1kmを超える場所に設置してください。但し、沖縄・離島には設置できません。
●熱媒は、弊社指定品を使用してください。試運転時など短期間でも水や指定品以外の熱媒や、指定品であっても水でうすめた熱媒は絶対に使用しないでください。
●集熱器の設置高さは、貯湯タンクユニット下部から10.5m以内の高さに設置してください。規定値以上の高さに設置すると、熱媒を循環できません。

貯湯タンクユニットの配管接続面から10.5m以内【太陽熱集熱器の設置】●屋根材の桁行方向の重なり部及び付近に瓦固定金具は設置しないでください。
●屋根の変形が激しい場合には設置しないでください。
●杉皮ルーフィング上には設置しないでください。雨漏りの原因となります。
●直金具は必ずタルキに固定してください。
また、横継ぎのタルキの場合、補助タルキを入れてください。
●屋根勾配は3寸（16.7°）〜10寸（45°）になるように設置してください。
●軒先・けらば・棟付近の設置は避けてください。
（屋根面の10％に相当する部分）●集熱器は蓄熱槽より低い位置に取り付けないようにしてください。
●他の建物、植木等により年間を通して日陰にならない場所に設置してください。
●本書の施工は、建築基準法施行令第87条に規定する風速が40m/s以下の地域に設置する場合になります。40m/s
超の地域に設置する場合は、弊社にお問合せください。

貯湯タンク
ユニット

【貯湯タンクユニットの設置】●可燃性ガスの漏れる危険性があるところや、海岸のように塩分の多いところ、
また温泉地域のように硫化ガスのあるところへの設置は避けてください。
●貯湯タンクユニットの設置位置より下に給湯を行う場合は、貯湯タンクユニット下部から3m以内にしてください。
●お湯を使用する場所に近いところに設置してください。
●サービススペースを確保してください。
●貯湯タンクユニットは満水時で約300kg〜約400kgになるため、地震などによる転倒が起こらないよう、
コンクリー
ト基礎にアンカー施工を行ってください。

【給水・給湯・排水配管】●水道水を使用してください（温泉水・井戸水は使用不可）
また、水道水であっても塩分、石灰分、その他の不純物が多く含まれていたり酸性水質の地域では使用を避けてください。
●貯湯タンクユニットの給湯口からは高温のお湯が出湯するおそれがあります。浴室および台所などの給湯口にサーモ水栓等を使用して、給湯温度を調節できるようにしてください。
●給水・給湯配管の途中には、お客様の操作しやすい場所に仕切弁を設けてください。
●集熱運転中に貯湯タンクユニット内のお湯が膨張し、その膨張分が排水口より出ますので、必ず排水工事を行なってください。
●排水配管を、浄化槽およびその配管に接続しないでください。腐食性ガス等により本体が著しく腐食する原因となります。

■貯湯タンクユニットの離隔距離●口径φ80以上の排水ホッパや排水トラップおよびφ50以上の排水管を使用してください。

●排水管には害虫侵入や臭いもれ防止となるような機構を設けるか、排水トラップを設けてください。
●排水口と排水ホッパの空間は50mm以上確保してください。排水ホッパの中に排水口が入っていると、貯湯タンク
ユニット内の負圧時、汚水が逆流して貯湯タンクユニットに流入する恐れがあります。
●給水、給湯、排水配管には地域にあった保温工事を行ってください。
●保温工事をしていても周囲温度が０℃以下になると凍結します。機器や配管が破損する場合がありますので水道管が凍結する地域では、凍結防止ヒーターを巻いて加温してください。
※推奨品：東京特殊電線株式会社 水道凍結防止ヒータ NFオートヒーター（自己温度制御タイプ）【電源工事】●お客様が操作しやすく貯湯タンクユニットのなるべく近くの場所に、電源コンセント(100V)を設けます。なお、屋外に設置する場合は、防水型コンセントおよび防水ゴムキャップを使用します。
●漏電遮断機を取り付けます。
●貯湯タンクユニットを水気の多いところに設置する場合は「内線規定」により、その電路に漏電遮断機の取り付けが義務付けされています。

φ

貯湯タンクユニット
高温ｾﾝｻｰ
TH■電動三方弁の接続例
逃し弁
ｿｰﾗｰ
制御基板

集熱器

仕切弁

給湯
サーモ水栓

電動三方弁

貯
湯
槽

TL

熱媒

熱交換器
逆止弁付

仕切弁

サーモ水栓

浴槽

集熱
ﾎﾟﾝﾌﾟ

給水
排水ﾊﾞﾙﾌﾞ

23

給
湯
器

仕切弁

接地 AC100V(D種) 電源

ペアーホースM

排水ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ
低温ｾﾝｻｰ

貯湯ユニット ット
貯湯タンクユニ逆止弁付

●熱媒は、弊社指定品を使用してください。試運転時など短時間でも水や指定品以外の熱媒や、指定品であっても水でうすめた熱媒は絶対に使用しないでください。

【設 置】●集熱器の設置高さは 12m 以下としてください。
●本体の満水時は 300 ㎏を超える質量になります。屋根の強度が十分にあることを確認してください。
●本書の施工は、建築基準法施行令第 87 条に規定する風速が 40m/s 以下の地域に設置する場合になります。40m/s 超の地域に設置する場合は、弊社にお問合せください。
●他の建物、植木などにより日陰にならない場所を選定してください。
●本体の設置角度が適正範囲内（15°〜35°）になる場所を選んでください。
●屋根の大きさに対して本体の固定線の長さができるだけ左右対称になるように、屋根中央部に本体の設置位置を決定してください。
その際、貯湯槽両端より屋根端部まで 50 ㎝以上のメンテナンススペースを確保してください。
●可燃性ガスの漏れる危険性のあるところや、海岸のように塩分の多いところ、
また温泉地域のように硫化ガスのあるところへの設置は避けてください。

䝞䜻䝳䠉䝮
䝤䝺䠉䜹

⤥‫ཱྀ‮‬
⤥Ỉཱྀ

【給水・給湯・排水配管】

⤥‫⟶‮‬

⤥Ỉ⟶
ὶ㔞ㄪᩚ
ṆỈᘚ
⤥‫‮‬ᰦ

䠮

●減圧弁設定圧力は必ず 250kPa 以下のものを使用してください。
※付属の減圧弁又は指定の減圧弁以外のものを使用すると本体が破損する恐れがあります。
●井戸水、川の水など不純物の多い水質の場合は、減圧弁の前に、専用のストレーナーなど不純物を取り除く装置を設置してください。
●逃し弁の排水口からは必ず雨樋または排水溝までの配管を行ってください。
また排水溝まで配管する場合（排水管が長くなる場合）は必ずホッパーを取り付けてください●給湯場所が貯湯槽より低い位置にある場合（地上設置以外のほとんどの場合）貯湯槽上部の給湯口には必ずバキュームブ
レーカーを設置してください。
また給湯口からバキュームブレーカーの間には止水弁などのバルブを取り付けないでください。
●バキュームブレーカーは、工事用部材の「バキュームブレーカーセット」、
または開弁圧力が -9.8kPa 以下のバキュームブレー
カーを使用してください。
●この機器は集熱媒体に不凍液を使用していますので、地域にあった熱媒を使用すれば、凍結の心配はありません。給水・排水・給湯配管については他の給水、給湯器具と同様凍結による配管などの破損の恐れがありますので、地域にあった凍結防止のための保温工事を的確に行ってください。
●逃がし弁の排水管からは熱湯がでる恐れがあります。火傷の危険がありますので排水の処置には十分注意してください。

䛆ᶆ‽᪋⾜౛䛇ῶᅽᘚ(䡹䢀䢖䡬䢁䡬௜)
⤥Ỉᘚ

Ỉᢤᘚ
(᤼Ỉᘚ)
᤼Ỉ

15゜
〜35゜

⤥Ỉ

・設置工事は、弊社指定の工事業者が行なってください。

ソーラー認定技能士制度

矢崎ではソーラー認定技能士制度を設けており、静岡県浜松市にある
トレーニングセンターにて学科講習及び施工実技の研修を行なっております。

学科
講 習 学科講習風景

実技
研 修 貯湯ユニット施工■シミュレーション条件
太陽光との比較 ( P3)
太陽熱利用機器：静岡市、
真南、
傾斜 30 度、給湯負荷 L モード (436L/日)
太陽光発電：静岡市、
真南、
傾斜 30 度、
中部電力従量電灯 B（H26. 6 現在）、買取価格 37 円 /kWh、
電力使用量 8,000 円 /月、
夜型

エコソーラーⅡ/ あつ太郎
比較給湯器 :LPガス・・・給湯効率 80％
静岡市 10 ㎥、
基本料金除く)LPガス条件 : 単価 626 円 / ㎥、
発熱量 100.5MJ/ ㎥、CO2 排出係数 6.6kg-CO2/ ㎥ -LPG（LPガス単価 : 石油情報センター H26.6月現在、
電気条件：単価 [ デイタイム ] 35.61 円 /kWh [ナイトタイム ]13.45 円 /kWh、
発熱量 3.6MJ/kWh、CO2 排出係数 0.551kg-CO2/kWh（中部電力 Eライフプラン H26. 6 現在、
基本料金・各種割引除く)

24

MEMO

25

26

全国くまなくカバーするサービスネットワーク
お問い合わせは…

テクノ矢崎株式会社 太陽熱お客様センター

0120‑983‑394
受付時間（平日8：30〜17：00）〈販売およびメンテナンス〉

テクノ矢崎株式会社●本社〒140-0004 東京都品川区南品川2-2-10 南品川Nビル3階●太陽熱お客様センター〒430-0822 静岡県浜松市南区東町740

TEL：03-5783-1401

TEL：0120-983-394

定期点検のすすめ（有料）FAX：03-5783-1402

FAX：053-427-0855

安全にお使いいただくために、専門の技術者による定期的な点検をおすすめします。

詳しくはお買い求めの販売店またはお問い合わせ先にご相談ください。
点検の結果、部品交換が必要なものは、有料で交換いたします。
項目

内 容（ 参 考 ）消 耗 部 品 の 交 換（例）

据付状態

設置面、配管状態、配管その他の保温処置、
電気配線などの確認

点検の状況に応じて、下記消耗品の交換が必要な場合があります。

機能部品

電気部品（配線、導通、動作の確認）、
弁類（逃し弁、減圧弁）などの点検

・熱媒（プロピレングリコール水溶液） ・減圧弁

清貯湯タンクユニット内の沈殿物の除去等
集熱面の清掃掃・逃し弁 ・集熱ポンプ ・フロートスイッチ
・フロースイッチ ・ペアーホース ・ゴムホース類
・各種スイッチ類 ・各種温度センサー類■熱媒（プロピレングリコール水溶液）の交換
熱媒は長期間使用すると劣化し、防錆効果が低下します。7年毎に全量交換（有料）が必要です。
お買い求めの販売店にご依頼ください。
また、使用済み熱媒は、必ず専門業者（またはお買い求めの販売店）に依頼して廃棄してください。

お問い合せ
本社
〒108-8333 東京都港区港南一丁目8番15号 Wビル7F
環境システム事業部〒430-0822 静岡県浜松市南区東町740 TEL：053-426-4770
ホームページアドレス：https://www.yazaki-group.com/※本カタログは2023年8月現在のものです。機器の改良により予告なしに内容変更を行う場合がありますのであらかじめご了承ください。
※本カタログに掲載の商品写真は印刷条件により実際の製品色と多少異なる場合があります。
※本タカログに記載の価格は、すべてメーカー希望小売価格となっております。
JA105K 23.08 1200 A