CR・C3-N・CS（2）-C・CHS・CS
24

極・高性能

23

自吸式カスケードポンプシリーズ
形

小形・軽量

ステンレス製 CR形

2極小形 CS（2）-C形

4極 CS2-M形

R自吸式カスケードポンプ■特用途：冷却水・農業用・簡易水道用・機械セット用・その他一般揚水用

長■適用図

1．全機種自吸式ですからフート弁不要で揚水の操作が簡単です。
2．低揚程から高揚程まで高効率・高性能の機種を豊富に揃えています。
3．すぐれた吸上性能と耐久性をそなえており、長期間安定した給水を行います。
4．CR形は、主要部品にステンレス・樹脂・CAC材を採用し、赤水の心配がありません。
5．CR 形及び C3-N 形は新開発の水量型カスケードポンプ（PAT.）ですから、小容量で大容量並の高性能を発揮します。
またポンプの凍結破損防止のためサーモスタット付の消費電力の少ない長寿命セラミックヒータを採用し、自動的に寒さからポンプを守ります。
（単相 200V 除く）
6．CR形及びC3-N形は手動スイッチが本体についており、コンセントの抜き差しの必要がなく、試運転時の操作が簡単です。
7．CS（2）-C形及びCR形は保護スイッチ付でモータの焼損を防止します。（C3-N形はオートカット付）
8．CR形は浸出性能基準適合品、C3-N形は鉛水質基準適合品です。

CR形材料

モータ 開放防滴保護形 ※1／全閉外扇屋内形
ベー
ス 鋳鉄製、樹脂製（CR形、C3-N形）
カ ッ プ リ ン グ CR形、
C3-N形及びCS-C形除く
カップリングカバー
CR形、C3-N形及びCS-C形を除く
ス ト レ ー ナ 樹脂製
相 フ ラ ン ジ 1組（パッキン・ボルト付）
保 護 ス イ ッ チ CR形、C3-N形（250W以下）及びCS-C形のみ
カバー 樹脂製（CR形、C3-N形のみ）
電源コードプラグ
2m（CR形及びC3-N形の単相のみ）※2
セラミックヒータ
CR形、C3-N形のみ（サーモスタット付）
※1 CS
（2）
-C形0.1～0.4kW及び単相モータ。
※2 単相200V除く■特殊仕様
電 圧 変 更材 料 変 更塗 装 色 変 更CS-C形、CHS形、
CS 23 形液質

清水（PH5.8～8.6）

液

温0～40℃（凍結なきこと）

主軸

ケーシング
種
電類
源

モ ータ
同期回転速度
効設

置場

率
所

構

造

軸

封SUS304又はSUS403（接液部）

SCS13／FCFC

全閉外扇屋内形

開放防滴保護形※/全閉外扇屋内形

250W以下はCR形
400W以上はC3-N形
単相100V
（0.4kW以下のみ）
単相100V 三相200V
三相200V
単相200V（60Hz 750W）
・CS-C、CHS形
50Hz:3,000min－1 60Hz:3,600min－1
50Hz:3,000min－1
・CS2、CS3形
60Hz:3,600min－1
50Hz:1,500min－1 60Hz:1,800min－1
標準効率0.75kW以上：プレミアム効率（IE3）
0.4kW以下：標準効率

屋内・屋外

屋内

軸受

メカニカルシール（セラミック×カーボン）■特別付属品

■仕様表
50Hz

●

CR、C3形SUS304（接液部）

渦

例 400V or 440V（CR形、C3-N形を除く）
例 主軸SUS304（CR形、C3-N・CS（2）-C形を除く）
グレー→指定色 （CR形及びC3-N形を除く）

チェック弁 スルース弁 砂こし器 圧力計 連成計めすおすエルボ（CR形及びC3-N形）

CAC406

イン ペ ラ

CS3形■標準付属品■標準仕様

イン ペ ラ

CHS形（50Hz品はお問合せ下さい）

CR形－8m
C3-N形－8m
CS（2）-C形－7m（口径20・32mmは－8m）
CHS形－7m（最大－9m）
CS2形－7m
CS3形－7m（最大－9m）※吸込全揚程を最大値でご使用の場合は標準仕様を満たしませんのでご注意ください。

揚 液

CS
（2）
-C形

CS2-M形■吸込全揚程（20℃）

CR形／C3-N形

CR ／ C3-N形※※※CR形は記号省略

CS、CHS形

60Hz●

流グランドパッキン（CS3形）
メカニカルシール（CS-C、CHS、CS2形）

密封玉軸受■シリーズ製品（ベルト掛用）

専用弁座付フランジ（吸込側）
専用弁座付フランジ（吸込側）
専用フランジ（CS-C、CS2、CS3形吐出側）
相 フ ラン ジ 形 状 専用ヒシフランジ（吐出側）
JIS10K並形（CHS形吐出側）
ポンプカバー：ホワイト
〔樹脂製〕
塗装色
（マンセルNo.） ベース（2.5PB5.1/0.8）：ブラック〔樹脂製〕 グレーその他（C3-N）：グレー（2.5PB5.1/0.8）
CHS-A形※ CS（2）-C形0.1～0.4kW及び単相モータ

2CS2-A形

CS3-A形

3

CS-C形／ CHS形

CR ／ C3-N形
■寸法図

■結線図

50Hz
■適用図

■仕様表

■据付例
井戸水の吸上げで使用する場合（CR／C3-N形の例）
●

●

●

込

吸込全揚程は8ｍ以内になるように使用してください。
吸込全揚程は、吸込高さに配管の種類に応じた横引きなどの配管損失揚程を加算してください。
渇水期には水面が下がりますので、吸込全揚程は渇水期を基準にしてください。
水没深さは管径の10倍以上にし、空気を吸込まないように注意してください。

●

井戸底までの深さは30cm以上にしてください。

●

吸込配管の先端にストレーナを取り付けてください。

異物、砂等の混入が考えられる場合は、砂こし器（特別付属品）を取り付けてください。

●

45

CS-C形／ CHS形

CS-C形／ CHS形

60Hz

■寸法図

実施計画に際しましては納入仕様書をご請求ください。

■適用図

50Hz

●

■仕様表

60Hz

●

67

CS-C形／ CHS形

CS2形

■寸法図

50Hz

実施計画に際しましては納入仕様書をご請求ください。

■適用図

カスケードポンプは仕様点を外れた揚程で使用 し な い で く だ さ い。
モータを焼損する恐れがあります。

■仕様表

50Hz

●

60Hz

60Hz

●

■適用図

カスケードポンプは仕様点を外れた揚程で使用 し な い で く だ さ い。
モータを焼損する恐れがあります。

■仕様表

89

CS2形

CS3形

■寸法図

■適用図

●

実施計画に際しましては納入仕様書をご請求ください。

60Hz

CS2形

■仕様表

※50Hz品についてはお問い合せ下さい。

■寸法図

50Hz

●

実施計画に際しましては納入仕様書をご請求ください。

60Hz

●

※50Hz品についてはお問い合せ下さい。

1011

検定期点
ス
サービ】

大きな安心をお届けします。

は2回 】
【年1回又

有料 保守・点検契約のご案内
技術者がポンプを健康診断

定期点検内容優れた性能を持つポンプも、使用年月や運転状況により少しづつ摩耗し、やがて部品の劣化などにより機能が充分に発揮できなくなります。川本の「定期点検サービス」は、専門技術者が6ヶ月又は12ヶ月ごとに訪問し、ポンプのコンディションをきめ細かにチェック。運転状況や部品の劣化、各機能などを総合的に点検し、良否をご報告します。

的確な点検で信頼性向上
ポンプの消耗状態を早めに知り、重大な故障になる前に修理をおこなうことで、長期にわたり常に最良の運転状態を維持。これにより、保守管理のトータルコストも割安になります。機能の劣化に気づかないまま放置しておくと漏水や揚水不能、冷暖房不能といった大きなトラブルにつながりかねず二次損害を引き起こすこともあります。

運転状態での点検を行います。
1年に1回又は2回、事前に予定日をご連絡のうえ実施いたします。

定期点検料金
詳細は、最寄りの弊社事務所までお問い合わせ下さい。

コンフォートアース

川本ポンプでは「Comfort Earth」と題し、大切な「水」に関わる企業として全社一丸となって環境負荷低減や環境保全活動への取り組みを進めていきます。

トップランナーモータについて
省エネ法の改正により、2015年4月から0.75～375kWの三相誘導モータがトップランナー規制の対象となり、モータメーカは規定されたモータ効率（IE3）を上回るモータの出荷が義務付けられ、規定効率を下回るモータの出荷が原則できなくなります。
本カタログには対象となる機種が掲載されています。標準モータからトップランナーモータに取替えの際は、形状（モータ枠番）、質量、回転数及び運転電流値が変更となるものがあります。ポンプ設備のご計画の際にはご注意ください。

安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。取扱説明書には危害や損害を未然に防止するための注意事項が記載されております。
※上記をお守りいただけないと責任を負いかねます。

●この製品は日本国内用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
●適用範囲外での使用、注意書きなどの不遵守、不当な修理・改造、天災地変に起因するもの、設置環境（電源異常・異物・砂など）によるもの、法令・省令またはそれに準じる基準などに不適合のもの、不慮・故意による故障・損傷のもの、消耗部品の交換、転売による不具合などは保証対象外となる場合があります。
●決められた製品仕様以外では使用しないでください｡感電・火災、漏水などの原因になります｡●ご使用環境に応じた期間で補修塗装を実施してください。
ネジ部、防錆剤を塗布した加工部、錆止め塗装部などは、高湿度・結露・被水などのご使用環境で発錆し、思わぬ被害の恐れがあります。
●用途や液質により発錆や腐食・溶出を許容できない場合は注意が必要です。
ポンプや設備全体を含め選定・検討してください。特に循環用途の場合は、循環水が濃縮され、思わぬ被害の恐れがあります。
●用途に合った商品をお選びください。不適切な用途で使うと事故の原因になります。
●生物（養魚場・生け簀・水族館など）の設備、または重要設備に使用する場合は、予備機を準備してください。
ポンプ故障により、酸欠や水質悪化などが発生し、生物の生命に影響を与える恐れがあります。
●食品関連の移送に使用する場合、使用材料のご確認など十分にご注意ください。異物が混入する恐れがあります。
●銅合金をきらう生物などへの使用は避けてください。生物の生命に影響を与える恐れがあります。
●ポンプを水道管に直接配管しないでください。水道法により禁止されています。
また、水が逆流して水道水が汚染される恐れがあります。

改良等のため、仕様・形状など変更することがあります。
弊社取扱店●適用される法規定（電気設備技術基準・内線規程・建築基準法、水道法など）に従って施工してください。
法規定に反するだけでなく感電・火災・落下・転倒によるけがなどの原因になります。
●機器の寿命を考慮し、設置は風通しがよく、ほこり、腐食性及び爆発性ガス、塩分、湿気、蒸気、結露などがなく、風雨、直射日光の当たらない所を選んでください。悪環境下では、モータ・制御盤の絶縁低下などにより、漏電・感電・火災の原因になります。
●排水処理、防水処理されていない場所には設置しないでください｡水漏れが起きた場合、大きな被害につながる恐れがあります｡※排水処理、防水処理されていない場合の被害については責任を負いかねます。
●設備によっては吐出側に用途に応じた適切なフィルタなどを設け、十分フラッシングを行い、異物がないことを確認後、ご使用ください。製品製造時の切削油、ゴムの離型剤、異物などや配管系に含まれる切削油、異物などが扱い液に混入する恐れがあります。
●50Hz仕様のポンプを60Hzで運転しないでください。過大圧力による破損、過負荷によるモータなどの焼損事故の恐れがあります。60Hz仕様のポンプを50Hzで運転しないでください。
ポンプの性能が低下します。
●ポンプの周辺、ケーブル、制御盤、ポンプカバー内に燃える恐れがあるものを置いたりかぶせたりしないでください。過熱して発火する恐れがあります。
●修理技術者以外の人は、分解・修理・改造やケーブル交換を行わないでください｡不備があると、故障・破損・感電・火災の原因になります｡●長期間安心して使用頂くために定期点検と日常点検両方の実施をお勧めいたします。点検を怠ると、ポンプの故障、事故などの原因になります。定期点検についてはご購入先、もしくは最寄りの弊社営業所にご相談ください。

本書からの無断転用はお断りします。

＊ご質問、資料の請求は下記へお申込み下さい。

※ポンプに関するお問合せは最寄りの支店・営業所までお願いします。

http://www.kawamoto.co.jp
北海道支店 ☎（011）831-0131（代）
東北支店 ☎（022）232-4095（代）
北関東支店 ☎（048）
650-5871（代）
東京支店 ☎（03）3946-4131（代）
名古屋支店 ☎（052）249-9810（代）

本 社
名古屋市中区大須４- 11〒460-8650 TEL（052）
251-7171（代）

京都支店
大阪支店
四国支店
中国支店
九州支店

川本サービス株式会社
首 都 圏 支 店 ☎（03）4526-0691（代）（052）
249-9816（代）
名古屋営業所 ☎（075）555-0530（代）
京 都 営 業 所 ☎☎（075）
645-1011（代）☎（06）
6328-0877（代）☎（087）
886-2236（代）☎（082）
277-3661（代）☎（092）
621-7235（代）

営業所・駐在 全 国112ケ所

名称 自吸カスケード
No.

首都圏南営業所 ☎（045）473-6251（代）
関 西 支 店 ☎（06）
6328-7734（代）

7804B