JEAC4601-2008 への外部からの質問について
１．はじめにJEAC4601-2008 への外部からの質問に対して、回答をまとめた。
２．質問及び回答(1) 質問日付 ： 2016 年 6 月 20 日
質問 ：JEAC4601-2008 原子力発電所耐震設計技術規程 附属書 4.3「5.2.5 ラグ支持たて置円筒形容器」の規定に関して、質問します。（次紙以降参照）(2) 回答
質問及び回答を次紙以降に示します。
ご指摘頂いた項目につきましては、発刊準備中の JEAC4601-2015 にて対応します。

1

No. 頁(1)

質問(2)

回答（案）

4

 s 0 U の記号の定義のところで、「運転時質量による」は「鉛直上 ご指摘のとおり，「鉛直上向き地震力」です。
JEAC4601-2015 に反映する。
向き地震力による」では？
544 1 の記号の定義が記載されていない。
1 の記号の定義は「胴の一次応力」です。
JEAC4601-2015 に反映する。
544  2 の記号の定義が記載されていない。
 2 の記号の定義は「胴の一次＋二次応力」です。
JEAC4601-2015 に反映する。
544 記号の欄の  xx1 ～  xx 6 は  xx1 ～  xx 4 では？  x 6 も同様。
ご指摘のとおり，「  xx1 ～  xx 4 」及び「  x1 ～  x 4 」です。

5545

6560

123544

JEAC4601-2015 に反映する。
ご指摘のとおり，「  xz1 ～  xz6 」及び「  z1 ～  z 6 」です。

記号の欄の  xz1 ～  xz 4 は  xz1 ～  xz 6 では？  z 4 も同様。
＊  Ml N・  3    2 C l1 式(附 5.2.5-66)の、  は  l で2
 M l rm    rm t l 





は？
・式(附 5.2.5-78)等、同様のケースがいくつかあります。

7560

・  l 6  max  l 6 D , l 6 U  式(附 5.2.5-74)は、「第 4 章 機器・配管系の耐震設計 正誤表」(平成 22 年 6 月 2 日)では修正されていなかったが、  l 6  max  l 6 D ,  l 6 U では？



JEAC4601-2015 に反映する。
式(附 5.2.5-66)等は，参考文献(附 4.3-2)に基づく応力算出式です。角
括弧［ ］内については，［ ］の右肩に＊を付したとおり，参考文献(附 4.32)に記載のグラフから得られる１つの値です。
参考文献(附 4.3-2)に記載のとおり  です。
JEAC4601 の変更はありません。
鉛直方向地震によるせん断応力については正の値に付き修正しません。

8561M
  6 M lD  式(附 5.2.5-80)で、急に M ・  212D   2 
 M lD ( rm  )   rm  l t が出てきているが、記号の定義や定義式がない。
M・この式の 
 の部分が恐らく間違っている（単位が M lD ( rm  ) いまひとつ合いません）。
・式(附 5.2.5-81)の M x 、他の二次応力の計算式も同様。

No.6 の回答と同じ。
式(附 5.2.5-80)等は，参考文献(附 4.3-2)に基づく応力算出式です。角
括弧［ ］内は，［ ］の右肩に＊を付したとおり，参考文献(附 4.3-2)に記載のグラフから得られる１つの値です。［ ］内の記号の定義については参考文献(附 4.3-2)によるものとし，JEAC4601 では定義していません。
JEAC4601 の変更はありません。

9561

平成 22 年 6 月 2 日付けの正誤表の p.561 式(附 5.2.5-81)は、  x12D

ご指摘のとおり，「  2x12D 」です。
JEAC4601-2015 に反映する。

＊は  2x12D では？

2

No. 頁(1)
10561

質問(2)

回答（案）

・  l の計算式(附 5.2.5-82)の但し書きで、二次応力（  212D 、・二次応力〔  212D ：式(附 5.2.5-80)及び  2x12D ：式(附 5.2.5-81)〕は参考文献(附 4.3-2)により算出するものです。二次応力算
 2x12D ）を求める場合は、 k l を乗じた値とするとの記載がある出の際には  l 〔式(附 5.2.5-82)〕に更に k l を乗じた値とします。
が、二次応力の計算式の中に出てくる M lD も  l の関数となっており（下の式）、ここにも k l を乗じる必要があるかがはっきりし l  3  1  2 2 (附 5.2.5-82)ない。
ここで、 k l は参考文献(附 4.3-2)の表より値を求めます。
R D a  b  c ・ M lD 〔式(附 5.2.5-76)〕は，参考文献(附 4.3-1)を用いて傾き角をM lD 式(附 5.2.5-76)
nA be E b K l c 2算出する式から導出されます。算出方法は (4)a.(a) と同様であ132り，  l は式(附 5.2.5-13)により求めます。
rm  l EL b

 l  k l 3 1  2 2 (附 5.2.5-13)11562

式 ( 附 5.2.5-88) で  s 0 U を計算するとマイナスになってしまい、

 0 U   s 0 U （式(附 5.2.5-89)）とはならず、  0 U   s 0 U となって
C  1m0 g は 、し ま う 。 恐 ら く 、 式 ( 附 5.2.5-90)
RU  VRU

1  C V m0 g ？あるいは F
4401U の式の分子の符号が逆？

12563

13564g)項の 1 行目 「(3)の固有周期計算…」は「(4)の固有周期計算…」では？
1 行目「(4)d)の   3 …」は「(6)d)の   3 …」では？

14565

下から 6 行目「附図 5.2.5.9 参照」は「附図 5.2.5.10 参照」では？

15569

ここで、 k l は参考文献(附 4.3-1)の表より値を求めます。
JEAC4601 の変更はありません。
・ 「 (3)計算条件」 h.で，「鉛直方向反力 F11 ， F12 ， F21 ， F22 が全て正の値の場合のみ」本評価式が適用できるとしており，適用範囲が明確になっています。
・ 公表済(平成 22 年 6 月 2 日)の JEAC4601-2008 版正誤表〔附図5.2.5-9：変形モードを鉛直上向きに修正済み〕に基づき式 (附 5.2.592)を下式に修正します。
R  a  M lU
F01U  U(附 5.2.5-92)b
JEAC4601-2015 に反映する。
ご指摘のとおり，「(4)の固有周期計算…」です。
JEAC4601-2015 に反映する。
ご指摘のとおり，「(6)d)の   3 …」です。

JEAC4601-2015 に反映する。
ご指摘のとおり，「附図 5.2.5.10 参照」です。
JEAC4601-2015 に反映する。
ご指摘のとおり，「ⅱ) 水平方向地震力（X 方向）…」です。
JEAC4601-2015 に反映する。

「iv)水平方向地震力(X 方向)…」の見出し番号 iv）は一つ前が i)となっているので、ii)では？
注(1)： 頁は，JEAC4601-2008 の掲載頁を示す。
注(2)： 質問はテキストとして送付されたが、記号，式を JEAC4601 の表記にあわせた。
3