お得意先用電気設備で、住まいの「安全性」「利便性」「 快適性」向上をもっとお手伝いするために住宅内電気設備のバイブル！

内線規程
改定の ポイント
2022年12月改定
本書の内容はパナソニック商品に関係した項目を簡単に紹介したものです。
詳細は『内線規程 第14版（2022年12月発行）』をご覧ください。

2022.12内線規程が改定されました。
こう変わりました！

1

接地極付きコンセントの更なる推進
住宅に施設するコンセント

推奨勧告

特定場所に施設するコンセント

勧告

義務①雨線外に施設するコンセント②台所、厨房、洗面所、便所に施設するコンセント

2

電気自動車
（EV）
6kW充電設備の施設方法を追加

3

アクセスフロア内のケーブル配線に関する規定の見直し

4

配線設計に情報機器用コンセントを追加

勧告

5

USBコンセントに関する施設を明記

義務

義務
推奨

勧告

6 「引込口」の定義が見直されました7

頻繁に挿抜する屋外用防雨コンセント8

壁や床に上向きに施設するコンセント■マークの見方
必ず採用

高内線規程とは紹介

義務省令 ※として制定されている電気工作物の技術基準について、電気設備の保安確保及びの設計、施工、維持、検査の技術的事項を定

重要度

電気の安全な使用を目的として、電気工作物め、分かりやすく記述した代表的な民間規格推奨です。

「電気設備に関する技術基準を定める省令」
です。

1

低

※この
「省令」とは、電気事業法に基づき、制定されている

勧告

紹介

電気設備の技術基準の解釈で規定してある事項もしくは解釈では規定されていないが、需要設備専門部会で審議した結果、施工上保安に関して厳守を要する事項

義務的運用が基本。応用も認められる
電気設備の技術基準の解釈では規定されていないが、需要設備専門部会が審議した結果、施工上保安に関して配慮を要すると判断した事項

おすすめ
電気設備の技術基準の解釈では規定されていないが、需要設備専門部会が審議した結果、サービス上、経済上その他特に推奨する事項

安全のため紹介された事項

規制
緩和

規制を緩和

電気設備の技術基準の解釈の改正により条件付運用が可能

接地極付きコンセントをおすすめする理由
接地が必要な電気製品をより安全にご使用いただくため
電気洗濯機など、接地が必要な電気製品において、通常のコンセントでは接地することができないため、故障・漏電時に感電や火災の原因になるおそれがあります。
電気製品を安全に使用していただくため、接地極付きコンセントへの接続をおすすめします。
電気用品安全法

解釈別表第八で接地機構のある電気製品を使用するため、接地極付き接地機構または二重絶縁を求められている電気製品例

コンセントをご使用ください。
２Pプラグ(接地線付き)の電気製品には、アースターミナル付きをおすすめします。

①電気冷暖房機用⑥電気衣類乾燥機用②電気冷蔵庫用⑦温水洗浄式便座用③電気食器洗い機用⑧電気温水器用④電子レンジ用⑨自動販売機用

接地機構のある電気製品のプラグ形状

2Pプラグ
３Pプラグ
（接地線付き）⑤電気洗濯機用

日本と同じ100V圏の米国・台湾では通常のダブルコンセント

接地ダブル
コンセント

アースターミナル付き
接地ダブルコンセント

接地が必要な電気製品の既にコンセントの接地極付きが義務化

利用シーンが広がっています

110V

120V接地極付きコンセントの義務化
台湾：1999年 米国：1940年代

将来的な電気製品の接地極付きプラグ化への備えのため通常のコンセントを接地極付きコンセントに交換する場合、新たに接地線の追加工事が必要です。
新築住宅を建設される際、将来の家電製品接地極付プラグ化に備えて、住宅に施設するすべてのコンセントを接地極付きにすることをおすすめします。

接地極付きコンセントを使用する場合、コンセントの接地極などに施す接地線は住宅用分電盤の集中アース端子に接続することが■コンセントへの配線
接地線を配線推奨されています。新築住宅を建設される際、電線の配線に合わせて、接地線を配線することをおすすめします。
■住宅用分電盤

L1 N L2 基板

L1端子 N端子
NL

トランスの接地

主幹ブレーカ
負荷側端子■分電盤からコンセントまで接地線を追加する場合の配線イメージ（通常コンセントから接地極付きコンセントへの変更）
通常コンセントへの配線

接地極付きコンセントへの配線

速結アース端子

L2端子

LN

接地端子ねじ

分電盤

分電盤■集中アース端子
接地極付きコンセントや内線規程による「集中接地端子施設の勧告」に対応が可能なアース端子です。用途は接地極付きコンセントからアース線をつなぎ、D種接地を行うために使用します。

電源線

接地線

通常コンセント

接地極付きコンセント2

1

配線器具（接地）

接地極付きコンセントの更なる推進

住宅に施設するすべてのコンセントは、接地極付きコンセントを施設することが推奨から勧告的事項となりました。

勧告

特定の場所に設置するコンセントは、特定機器と同様に接地極付きコンセントを施設することが義務的事項となりました。

義務

特定場所：①雨線外に施設するコンセント ②台所、厨房、洗面所、便所に施設するコンセント
特定機器用コンセント：電気冷暖房機用、電気冷蔵庫用、電気食器洗い機用、電子レンジ用、電気洗濯機用、電気衣類乾燥機用、温水洗浄式便座用、電気温水器用、自動販売機用

改定条文
3202-3接地極付きコンセントなどの施設（対応省令：第59条）

4. 1項に掲げる電気機械器具用のコンセントを施設する場合を除き、次の各号の場所に施設するコンセントには、接地極付きコンセントを使用すること。
（注）
接地極付きコンセントには、差込プラグ側が2極の場合でも機器側の接地線を接地用端子へ確実に接地を行えるよう接地用端子付きのものを施設するのが望ましい。

接地用端子の付いた
接地極付きコンセント①雨線外に施設するコンセント ②台所、厨房、洗面所、及び便所に施設するコンセント

住宅

接地極付きコンセントなどの施設

100V

特定機器用コンセント①電気冷暖房機用⑥電気衣類乾燥機用②電気冷蔵庫用⑦温水洗浄式便座用③電気食器洗い機用⑧電気温水器用④電子レンジ用⑨自動販売機用

接地極付きコンセント

住宅以外
200V

100V

200V

義務（注）

⑤電気洗濯機用

特定場所①雨線外に施設するコンセント

勧告→義務（注） 2022年12月改定②台所、厨房、洗面所及び便所に施設するコンセント

義務

病院、診療所において医療用電気機械器具を使用する部屋に施設するコンセント※コンセントはJIS T 1021に適合するものを使用し、施工はJIS T 1022に基づくこと

配線方法

勧告

単相３線式分岐回路に用いる100/200Vコンセント

上記以外のコンセント

推奨→勧告（注）2022年12月改定

義務規定なし勧告（注）接地用端子の付いた接地極付きコンセントの施設が望ましい。これは、差込プラグ側が２極の場合でも機器側の接地線を接地用端子へ確実に接地を行えるようにするためである。

3おすすめ■雨線外の施設におすすめ設置する場所に合わせた色をご提案
スマート接地防水ダブルコンセント

こう変わりました！

WK4602SK
2,200円〈税抜〉

接地極付きコンセントの施設について、屋外や台所

希望小売価格●壁面などに合わせて、コーディネートできる４色をご用意の水気のある場所に施設する規定は、これまで「勧告的事項」でしたが、「 義務的事項」に見直されました。業界団体による要望、感電に対する更なる保安の向上を踏まえた見直しです。

■屋内の台所、厨房、洗面所、便所におすすめ
接地極付きコンセント

■雨線外
屋根

雨線外

アドバンスシリーズ
接地ダブルコンセント

アドバンスシリーズ
アースターミナル付き接地ダブルコンセント

WTL13123W
希望小売価格 840円〈税抜〉WTL11323W
希望小売価格 1,160円〈税抜〉

建物

雨線内

（雨がかかる）

45°
屋外

屋内

軒の広い物流センター・倉庫など■台所・厨房（プレート込み価格）（プレート込み価格）

プレート WTL7003WK

プレート WTL7003WK

あけたらコンセント

Sプレート

■洗面所

WTC52211W
2,380円〈税抜〉

希望小売価格（プレート込み価格）

WN115215CW
2,300

希望小売価格円〈税抜〉
接地ダブルコンセントセット（簡易扉付）

プレート WTC7101W

電子レンジに冷蔵庫にドライヤーなどの電源に■イーブロック充放電器付属の接地極付きコンセントを使用できる場所が拡大
ライフバッテリー e-block（イーブロック）
イーブロックイーブロックデスク（可搬型バッテリー） （専用充放電器）

イーブロックスタンド（専用充放電器）

PQB0311A

PQEA103A

PQEB103A

57,000円〈税抜〉

92,000円〈税抜〉

特定機器のプラグ形状に合った接地極付きコンセントや、アース端子付き接地極付きコンセントがおすすめです。

希望小売価格３Pプラグ

92,000円〈税抜〉

希望小売価格

希望小売価格●感電防止のため、接地極付きコンセントは必要●JIS 感電保護クラス「クラスⅠ機器」

３Pプラグ
2Pプラグ
（接地線付き）特定機器を接続するコンセントには上記コンセントは使用不可

接地ダブルコンセント

アースターミナル付き
接地ダブルコンセント●価格はすべて希望小売価格〈税抜〉です。消費税、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

4

2EV充電義務

電気自動車
（EV）
6kW充電設備の施設方法を追加

電気自動車6kW充電設備の施設方法が追加されました。

現状
40kWhを超える大容量車種にあっては、既設の充電設備（単相200V 20A）
では帰庫後直ちに充電を開始
しても完了までに時間を要してしまう状況にあり、所要充電時間が短縮可能な6kW充電設備のニーズが高まってきています。

ケース140kWh × Mode2（200Vコンセント）

ケース240kWh × Mode3（6kW普通充電）

EV・PHEV充電用屋外コンセント●深夜電力料金の時間帯（通常 23:00〜翌7:00）
で充電した場合ELSEEV hekia S Mode3●深夜電力料金の時間帯（通常 23:00〜翌7:00）
で充電した場合

3〔kW〕× 8〔h〕＝ 24〔kWh〕

6〔kW〕× 8〔h〕＝ 48〔kWh〕

Mode2（200Vコンセント）ではMode3（6kW普通充電）であれば16 kWh 不足

夜間駐車時間帯にフル充電できない

8 kWh オーバー

夜間駐車時間帯にフル充電できる

改定条文
3597-1表

分岐回路の種類における配線太さとコンセントの定格電流の選定
コンセントの定格電流

最大連続充電電流

15A

15A

20A

16A

直径2.6mm（断面積5.5mm2）

30A

24A

直径3.2mm（断面積8.0mm2）ー

32A

分岐回路の種類

配線太さ（銅線）

20A配線用遮断器

直径2.0mm若しくは2.6mm（断面積3.5mm2 若しくは5.5mm2）

30A配線用遮断器

40A配線用遮断器〔備考1〕〜〔備考2〕省略〔備考3〕 40A配線用遮断器の配線による場合、配線と充電設備は直接接続すること。
〔備考4〕 最大連続充電電流が32Aを超過する場合は、最大連続充電電流の1.25倍で直近上位の定格電流を有する配線用遮断器、その配線用遮断器に対応した配線太さとし、配線と充電設備は直接接続すること。
＜補足＞ 6kW普通充電設備の充電電流（単相30A充電）に耐えうる配線設計の対応として、3597-1表に分岐回路の種類を追加した。
備考を新設し、留意事項（コンセント不可）を追加した。それに伴い、〔備考4〕
は32Aを超過する負荷について記述した。

52022年12月追加

おすすめ

■
「JWD-T33」で示されている6kW充電設備の施工方法のうち、以下の方式3つを反映

新築/改装■標準施工の屋内設置ににおすすめ
EV・PHEV充電回路対応住宅分電盤

施工方式：標準施工

EV充電設備回路専用に40A分岐配線用遮断器を施設し、40A分岐回路の規定電線サイズ8ｍm 2を用いる。
屋内設置

●施工図例

EV・PHEV充電回路対応
住宅分電盤

住宅分電盤
電力量計

BE

引込口

●スマートコスモ・コスモパネル：
標準品対応

分岐B

分岐B

分岐B

分岐B

分岐
B

40A
分岐配線用遮断器

引込口装置

BHM86222B2E4
希望小売価格 129,700円〈税抜〉

40A分岐用EV対応漏電ブレーカ

8ｍm 2

6kW充電設備■方式Cの屋外設置ににおすすめ

D種接地工事

EV充電設備用 電源分岐ボックス(屋外用)

既設

施工方式：方式C

既設住宅において引込口装置の電源側に配線用遮断器を追加し、屋外配線で40A分岐配線用遮断器を増設、40A分岐回路の規定電線サイズ8ｍm2を用いる方式である。
さらに本方式にはSPDを施設することとしている。

●外壁に合わせて選べる4色をラインアップ

●施工図例
屋外設置

新 BQKN3104EVS 2023年1月発売予定
118,000円〈税抜〉

スマートデザインシリーズ

EV充電設備用
電源分岐ボックス(屋外用)

希望小売価格

住宅分電盤
電力量計

BE

●配線用遮断器・EV対応漏電ブレーカ・SPD・ヒューズ・端子台を搭載
分岐B

分岐
B

分岐
B

分岐
B

分岐
B

分岐
B

B
BE
SPD

引込口

EV対応漏電ブレーカ

8ｍm 2

40A分岐配線用遮断器
D種接地工事

既設

引込口装置

6kW充電設備

施工方式：方式A

既設住宅において、単相200Vの電気自動車用コンセント等が施設されている場合
で、電線径が2.6ｍｍ、5.5ｍm2を使用している場合において、この配線を利用して6kW充電設備に更新する場合、他の分岐回路遮断器からのもらい熱による熱動式の遮断器の不要動作の影響を排除するため、住宅分電盤の外に専用ボックスを設け、30Aの専用分岐過電流遮断器を納める方式である。
※当社推奨品はございません。

●価格はすべて希望小売価格〈税抜〉です。消費税、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

63

配線器具（非住宅）

勧告

アクセスフロア内のケーブル配線に関する規定の見直し

アクセスフロア内のケーブル接続について、推奨的事項から勧告的事項に見直され、「ジョイントボックス、コンセントの床への固定」について新規追加されました。
改定条文3170-5 ケーブル配線の接続（対応省令：第7、56条）

こう変わりました！

2.
〔フロア内のケーブル配線接続〕

アクセスフロア内に設置する接フロア内のケーブル配線接続は次によること。
（勧告）①フロア上から接続箇所が容易に確認でき、かつ、フロア面が常時開閉続機器、ジョイントボックス、コン可能な場所に施設すること。

セントなどは床に固定し、ケーブルの接続部は、②ケーブル配線の接続部には過大な力が加わらないように施設すること。

張力が加わらないよう施設することが、「推奨的3170-6 コンセントなどの施設（対応省令：第56、57条）事項」
から「勧告的事項」に見直されました。

①〜④ 省略⑤アクセスフロア内に設置する接続器具、ジョイントボックス、コンセントなどは床に固定し、ケーブルの接続部は、張力が加わらないよう
3170-5（ケーブル配線の接続）
2項②に準じて施設すること。

電気機械器具②③

フロア上
フロア面①張力止め

電源側

ケーブルまたはキャブタイヤケーブル
床面ケーブルまたはキャブタイヤケーブル

ジョイントボックス（床面に固定）フロア下①フロア面に固定して施設するコンセント②フロア上に固定して施設するコンセント③接続部は点検可能とする

下記商品は、点検などがおこなえるようになっております。
内線規程に対応済みのため、本改定による影響はありません。
おすすめ■インナーコンセントミニシングル／ミニダブルをフロアパネルに取り付ける場合に使用します●取付可能な床仕上げ高さ58mm

ミニシングル用取付プレート

ミニダブル用取付ベース50

インナーコンセントミニシングル
取付状態

NE38900
希望小売価格 880円〈税抜〉

7

インナーコンセントミニダブル
取付状態

NE38951
希望小売価格 1,330円〈税抜〉

4

配線器具（多回路化） 配線設計に情報機器用コンセントを追加

情報機器の普及に伴い3605-5表のとおり、情報機器専用の分岐回路について個別に加算するよう追加されました。

勧告

改定要望の背景・スマートフォン、タブレットPCなどのモバイル情報機器の急激な普及や、テレビジョン受像機等に接続される
録音録画機器、ネットワーク機器の品種増加に伴い、小形電気機械器具の内訳がここ10年で大幅に変化しています。
・現代社会では、一人当たり複数台のモバイル端末を所持しており、一般住宅において常にバッテリー充電がされるため、多数の充電器が常時コンセントを占有している状況下にあります。
・よって、テレビやPCの周囲では情報機器類が種類・数量とも増加の一途を辿っています。これにより負荷機器の充電接続が集中し、コンセントの口数が大幅に不足しているため、テーブルタップによる複数台縦続接続などの過度な使用が誘発されます。

改定条文
3605-5表

住宅の分岐回路数
望ましい分岐回路数
内訳

住宅の広さ（m2）計

電灯用

一般コンセント用
台所用 台所用以外

50（15坪）
以下

4＋α

12

170（20坪）
以下

5＋α12

2100（30坪）
以下

6＋α222130（40坪）
以下

8＋α224170（50坪）
以下

10＋α325170（50坪）
超過

11＋α326α（個別に算出した分岐回路数）〔備考1〕省略（PC）、
αの値は厨房用大形機器、 〔備考2〕情報機器とは、パーソナルコンピュータ
液晶ディスプレイ装置、卓上プリンタ、電話機、ルームエアコンディショナ、液晶TV受像機、オーディオ再生機器、録音録画衣類乾燥機などの設置数により増加させる分岐回路数
機器、モバイル機器用充電器等、おおむね80VA（200V分岐回路を含む）
を（液晶TV受像機等にあっては500VA）以下の示す。情報機器による専用小形電気機械器具であって電熱又は電動力の分岐回路を施設する場合応用機器以外のものをいう。詳細については、も必要に応じαに加算する
JWD-T39 「ICT/IoT時代に対応した住宅電路こと。の設計・施工ガイドライン」
を参照のこと。

おすすめ■情報機器コンセント用として住宅分電盤の回路増をおすすめします■避雷器が雷サージをカットし落雷の被害から電気製品や保有データを守ります

かみなりあんしん ばん

盤用避雷器
線の太さ AWG16
線の長さ 470mmBHM85242R
希望小売価格 126,000円〈税抜〉●避雷器を搭載しています

圧着端子：M5

BQX81
希望小売価格8,850円〈税抜〉●価格はすべて希望小売価格〈税抜〉です。消費税、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

85

配線器具（その他）

USBコンセントに関する施設を明記

普及が進んでいるUSBコンセントについて、埋込形コンセントや露出形コンセントと同様に施設するよう新たに規定が追加されました。

義務

改定条文

参考

3202-2 コンセントの施設（対応省令：第59条）⑩スマートフォンやタブレット等への電源供給において接続するUSB（Universal Serial Bus）
コンセントは、①及び③に準じて屋内に施設し、水気のある場所には施設しないこと。

① コンセントを造営材に埋め込む場合は、次のいずれかによること。

ａ．
埋込形のコンセントは、金属製又は難燃性絶縁物のボックスに収めて施設すること。

ｂ．
コンセント自体がその端子部分などの充電部分を露出しないように堅ろうな難燃性絶縁物で覆われているものは、これを大壁（資料0-5参照）の壁板などに堅固に取り付ける場合であって、かつ、防護カバーを設ける場合に限り、前aの規定にかかわらず、ボックスの使用を省略することができる。ただし、防護カバーは、大壁の空どう部の充填材が接触するおそれがある場合を除き、省略することができる。

（注1）
ボックスの埋込み位置が深すぎて、壁の表面とボックスの前面とが10mm以上食い違う場合は、壁板の強度が十分な場合を除いて、ボックスに継わくを取り付けるなどして、コンセント取付けわくやフラッシュプレートを直接壁板に押し付けないようにType A施設すること。

Type C（注2）
ボックスの使用を省略して大壁の壁板などに直接コンセントを取り付ける場合の壁板は、厚さ3.5mm以上のものが必要である。なお、壁板の厚さが3.5mm未満

100Vの場合には、壁板を支持する間柱や胴縁に沿って取り付けるか、又は補助金具を100V
埋込形USBコンセント及び100Vコンセント

Type A

露出形USBコンセント及び100Vコンセント

用いて柱に支持させるなどの措置により堅固に取り付ける必要がある。

（注3）大壁については、資料0-5を参照のこと。

③ 露出形のコンセントは、⑤に規定する場合を除き、柱などの耐久性のある造営材に堅固に取り付けること。

本改定による、当社商品への影響はございません。

6

用語見直し

紹介

「引込口」の定義が見直されました

引込取付点から計器への配線を隠ぺいするケースが多くなったため、引込口の場所を明確化するために「引込口」の定義が見直されました。
内線規程は引込口から引込口装置までに配線の長さを8ｍ以下としている

1100-1

用語（対応省令：第1条）

50 引込口とは、
電力量計の負荷側かつ屋外又は屋側からの住宅分電盤電路が家屋の外壁を貫通する部分をいう。引込線取付点から引込口装置に至る間に電力量計を介さない場合は、BE

電力量計

屋外又は屋側から電路が家屋の外壁を貫通する部分をいう。

引込口装置

隠ぺい配線（点線）引込口

露出配線（実線）

電力量計の負荷側かつ屋外又は屋側からの電路が家屋の外壁を貫通する部分

引込口の考え方を今回の改定で明確化
97

配線器具（その他）

頻繁に挿抜する屋外用防雨コンセント

電動車両の充電など、頻繁にプラグを挿抜する用途には、抜止式コンセントは施設しないよう、注意書きが追加されました。

紹介

おすすめ

改定条文
3202-4

用途の異なるコンセント（対応省令：第59条）

スマート接地防水ダブルコンセント〔備考7〕シニアカー、電動バイク、超小型モビリティなどの電動車両
充電用コンセントは、（ 一社）日本配線システム工業会規格

WK4632S
希望小売価格 3,000円〈税抜〉

JWDS0037（2015）「シニアカー、電動バイク、超小型モビ
リティ、小形電気機械器具等用の屋外用防雨コンセント」に●壁面などに合わせて、コーディネートできる４色をご用意より適切なものを施設すること。なお、電動車両充電のような頻繁にプラグを挿抜する用途には、備考6にある抜止式コンセントは適さないので施設しないこと。
端子部

8

配線器具（その他）

紹介

壁や床に上向きに施設するコンセントコンセントを上向きに施設する場合には、ホコリの堆積によるトラッキングを防止するため、カバー付きを推奨する注意書きが追加されました。
おすすめ

改定条文
3202-2 コンセントの施設（対応省令：第59条）

F型アップコン（注）壁や床に上向きに施設するコンセントは、ホコリの堆積によるトラッキングを防止するため、カバー付きのものを使用することが望ましい。
DU1102AK
希望小売価格 6,260円〈税抜〉●価格はすべて希望小売価格〈税抜〉です。消費税、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

10

提案にもっと説得力が！
！

内線規程
改定の ポイント

お求めは当店でパナソニック株式会社 エレクトリックワークス社
エナジーシステム事業部〒571-8686
大阪府門真市門真1048☎（06）6908 -1131（代表）Ⓒ Panasonic Corporation 2022
本書からの無断の複製はかたくお断りします。

このカタログの記載内容は2022年12月現在のものです。
ZFCT1M530 202212-1XY