資料1-3
本資料のうち，枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉重大事故等対処設備について（補足説明資料）

平成29年7月
東京電力ホールディングス株式会社

目次

39 条

地震による損傷の防止

41 条

火災による損傷の防止

共通

重大事故等対処設備

44 条

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備

45 条

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備

46 条

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備

47 条

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備

48 条

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

49 条

原子炉格納容器内の冷却等のための設備

50 条

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備

51 条

原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

52 条

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

53 条

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備

54 条

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

55 条

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

56 条

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備

57 条

電源設備

58 条

計装設備

59 条

原子炉制御室60 条

監視測定設備61 条

緊急時対策所

62 条

通信連絡を行うために必要な設備
下線部の資料のうち，本日の説明に必要な部分を抜粋して提出

目次-12-22 格納容器雰囲気直接加熱発生時の被ばく評価について
中央制御室の居住性の評価に当たっては，「2-2 事象の選定の考え方について」のとおり，炉心損傷が発生する LOCA 時注水機能喪失を想定事故シナリオとして選定し，両号炉において代替循環冷却系を用いて事象を収束した場合，及び片方の号炉において代替循環冷却ではなく格納容器圧力逃がし装置を用いたサプレッション・チェンバの排気ライン経由の格納容器ベントを実施する場合を評価対象とした。
一方，重大事故等対策の有効性評価においては，格納容器破損モードとして，雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（LOCA 時注水機能喪失），高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱（DCH），原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用（FCI），水素燃焼，溶融炉心・コンクリート相互作用（MCCI）の 5 つを想定しており，これらのモードにおける原子炉格納容器の破損防止のための対応は，LOCA 時注水機能喪失と DCH に集約されている。なお，DCH は事象発生のために重大事故等対処設備による原子炉注水機能についても使用できないものと仮定したシナリオであり，代替循環冷却系を用いることで PCV ベントに至らず事象収束するものである。
このうち，LOCA 時注水機能喪失については上述のとおり想定事故シナリオとして評価していることから，ここでは DCH 発生時の被ばく影響を評価した。
1.中央制御室内の環境としての評価結果（7 日間積算値）
設置許可基準規則の解釈 第 59 条 1 b) ②，同③において，運用面での対策であるマスクの着用及び運転員の交替について考慮してもよいこととなっているが，設置許可基
準規則 第 59 条の要求事項である「運転員がとどまるために必要な設備」の妥当性を評価するうえでは，運用面での対策に期待しない場合における中央制御室内環境として最も厳しい事象を選定する必要がある。
そこで，重大事故等対策の有効性評価のうち，LOCA 時注水機能喪失と DCH の両シナリオにおいて，運用面での対策に期待せず，7 日間中央制御室内にとどまった場合の評価を実施した。評価結果を表 2-22-1 に示す。（以下，LOCA 時注水機能喪失については「大LOCA(代替循環)」と記載する。
）
表 2-22-1 のとおり，内部被ばくについては大 LOCA(代替循環)が大きく，外部被ばくについては DCH が大きく，合計では大 LOCA(代替循環)が大きい評価結果となった。すなわ
ち，運用面での対策に期待しない場合における中央制御室内環境としては大 LOCA(代替循環)の方が厳しくなることを確認した。
（本評価結果に関する考察は別紙参照）

59-11-添 2-22-1

表 2-22-1 マスク着用なし，運転員交替なしの場合の評価結果※1※2（mSv/7 日間）

内部被ばく

外部被ばく

6 号炉：大 LOCA(代替循環)

約 1.2×102

約 1.2×101

7 号炉：大 LOCA(代替循環)

約 2.1×102

約 1.9×101

6 号炉：DCH(代替循環)

約 6.3×101

約 1.6×101

7 号炉：DCH(代替循環)

約 1.0×102

約 2.6×101

合計
約 360

約 210

※1 大 LOCA(代替循環)：大破断 LOCA＋全交流動力電源喪失＋全 ECCS 機能喪失
（代替循環冷却系を用いて事象を収束する場合）※2 DCH(代替循環)：DCH（代替循環冷却系を用いて事象を収束する）
2. 入退域を考慮した場合の評価結果（7 日間積算値（1 班あたりの平均））1.のとおり，中央制御室内環境としては大 LOCA(代替循環)の方が厳しいことを確認したが，中央制御室の運転員は通常 5 直 2 交替体制であり，重大事故等発生時においても交替することが想定されるため，交替の際の入退域時に屋外を通ることによる被ばくを含め，平均的な被ばく線量を確認した。
1.同様に，大 LOCA(代替循環)と DCH の両シナリオにおいて，中央制御室内でのマスク着用には期待しないが，運転員の交替を平均的に考慮して評価する。5 直 2 交替体制において，中央制御室滞在時間及び入退域回数が最大となる班は中央制御室滞在時間 49 時間 40 分
入退域回数 8 回（1 回あたり 15 分）であるため，中央制御室内での被ばく線量＝中央制御室内での被ばく線量 7 日間積算値×（49 時間 40 分/168 時間）
入退域時の被ばく線量＝入退域評価点での被ばく線量 7 日間積算値×（8 回×15 分/168 時間）として評価する。ただし，入退域においては審査ガイドに基づきマスク（PF1000）を着用するものとして評価する。評価結果を表 2-22-2 に示す。
表 2-22-2 のとおり，内部被ばくについては大 LOCA(代替循環)が大きく，外部被ばくについては DCH が大きく，合計では大 LOCA(代替循環)が大きい評価結果となった。すなわ
ち，入退域時の屋外通過影響を考慮した場合においても，1 班あたりの平均的な環境としては大 LOCA(代替循環)の方が厳しくなることを確認した。

59-11-添 2-22-2

表 2-22-2 中央制御室内マスク着用なしの場合の評価結果（1 班あたりの平均）（mSv/7 日間/班）

内部被ばく

外部被ばく

6 号炉：大 LOCA(代替循環)

約 3.7×101

約 2.5×101

7 号炉：大 LOCA(代替循環)

約 6.2×101

約 5.2×101

6 号炉：DCH(代替循環)

約 1.9×101

約 3.1×101

7 号炉：DCH(代替循環)

約 3.2×101

約 6.6×101

合計
約 170

約 150

3.運用面での対策も考慮した場合の評価結果
1.及び 2.から，中央制御室内環境としても，平均的な運転員交替を考慮した場合の環境としても，大 LOCA(代替循環)の方が厳しいことを確認した。ただし，いずれの評価結果においても 100mSv/7 日間を上回っていることから，運用面での対策も考慮することで100mSv/7 日間を下回ることを確認する。
大 LOCA(代替循環)については想定事故シナリオとして評価していることから，ここでは DCH 発生時の運転員の被ばく影響について，運用面での対策であるマスクの着用及び運転員の交替の両方を考慮した場合に 100mSv/7 日間を下回ることを確認する。運用面での対策については，簡易的に大 LOCA(代替循環)において想定していたものと同じ条件とする。
評価結果を表 2-22-3 に示す。また，被ばく線量の合計が最も大きい班（E 班）の評価
結果の内訳を表 2-22-4 に，中央制御室内にてマスク（PF=1000）を用いている班・滞在日のうち代表例として A 班の 1 日目の評価結果を表 2-22-5 に，中央制御室内にてマスク（PF=50）を用いている班・滞在日のうち代表例として A 班の 2 日目の評価結果を表 222-6 に示す。
評価の結果，DCH 発生時においても運転員の被ばく線量は 100mSv/7 日間を下回ることを確認した。

59-11-添 2-22-3

表 2-22-3 各勤務サイクルでの被ばく線量（両号炉 DCH(代替循環)）（中央制御室内でマスクの着用を考慮した場合）(単位：mSv)※1※2※3
1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

A班

約 13※4約 26

約 28----

B班---

約 28※5-

約 27※5-

C班

--

約 29

約 28

約 27-

-

D班

----

約 28

約 27

約 15

E班

約 22※4約 28----

約 38

合計
約 67(約 69)
約 55(約 56)
約 85(約 87)
約 70(約 72)
約 88(約 91)※1 括弧内：遮蔽モデル上のコンクリート厚を許容される施工誤差分だけ薄くした場合の被ばく線量※2 入退域時において，マスク（PF=1000）の着用を考慮※3 中央制御室滞在時において，マスク（PF=50）の着用を考慮。6 時間当たり 1 時間外す
ものとして評価※4 中央制御室滞在時においても，事故後 1 日目のみマスク（PF=1000）の着用を考慮。6
時間当たり 18 分間外すものとして評価※5 特定の班のみが過大な被ばくを受けることのないよう，訓練直が代わりに勤務することを想定する等，評価上で班交替を工夫

59-11-添 2-22-4

表 2-22-4 評価結果の内訳（被ばく線量が最大となる班（E 班）の合計）（両号炉 DCH(代替循環)）（中央制御室内でマスクの着用を考慮する場合）（単位：mSv）
被ばく経路①原子炉建屋内等の放射性物質からのガンマ線による中央制御室内での被ばく②放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による中央制御室内での被ばく
中央制御室滞在時③地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による中央制御室内での被ばく④室内に外気から取り込まれた放射性物
質による中央制御室内での被ばく（内訳）内部被ばく

6 号炉

7 号炉

からの寄与

からの寄与

約 1.2×10-1

0.1 以下

約 6.1×10-1

約 1.0×100

約 5.8×10-1

約 9.6×10-1

約 3.4×100

約 5.6×100

約 1.2×100

約 2.0×100

合計※1
約 1.2×10-1(約 1.5×10-1)
約 1.6×100(約 1.7×100)
約 1.5×100(約 1.7×100)
約 8.9×100(約 8.9×100)
約 3.2×100(約 3.2×100)

約 2.2×100

外部被ばく

約 3.6×100

約 5.8×100(約 5.8×100)

小計（①＋②＋③＋④）⑤原子炉建屋内等の放射性物質からのガンマ線による入退域時の被ばく⑥放射性雲中の放射性物質からのガンマ
入退域時

線による入退域時の被ばく⑦地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による入退域時の被ばく⑧大気中へ放出された放射性物質の吸入
摂取による入退域時の被ばく小計（⑤＋⑥＋⑦＋⑧）

約 4.7×100

約 7.6×100

約 4.5×100

約 1.3×101

約 4.0×100

約 7.9×100

約 1.5×101

約 3.0×101-1-1

約 3.5×10

約 2.4×10

合計(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧）

1

約 2.8×101

約 7.0×10

約 5.2×10

約 1.2×101(約 1.3×101)
約 1.8×101(約 2.0×101)
約 1.2×101(約 1.2×101)
約 4.5×101(約 4.5×101)
約 1.0×100(約 1.0×100)

1

約 5.9×101

約 7.5×101(約 7.8×101)
約 88(約 91)※1 括弧内：遮蔽モデル上のコンクリート厚を許容される施工誤差分だけ薄くした場合の被ばく線量

59-11-添 2-22-5

表 2-22-5 評価結果の内訳（A 班の 1 日目）（両号炉 DCH(代替循環)）（中央制御室内でマスクの着用を考慮する場合）（単位：mSv）
被ばく経路①原子炉建屋内等の放射性物質からのガンマ線による中央制御室内での被ばく②放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による中央制御室内での被ばく
中央制御室滞在時③地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による中央制御室内での被ばく④室内に外気から取り込まれた放射性物質による中央制御室内での被ばく（内訳）内部被ばく

6 号炉

7 号炉からの寄与からの寄与

0.1 以下0.1 以下

約 1.7×10-1

約 2.8×10-1

約 2.5×10-1

約 4.2×10-1

約 1.4×100

約 2.3×100

約 1.3×100

約 2.1×100

合計※10.1 以下(約 1.2×10-1)
約 4.5×10-1(約 4.8×10-1)
約 6.7×10-1(約 7.5×10-1)
約 3.7×100(約 3.7×100)
約 3.3×100(約 3.3×100)

約 1.2×10-1

外部被ばく

約 1.9×10-1

約 3.1×10-1(約 3.1×10-1)

小計（①＋②＋③＋④）⑤原子炉建屋内等の放射性物質からのガンマ線による入退域時の被ばく⑥放射性雲中の放射性物質からのガンマ入退域時

線による入退域時の被ばく⑦地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による入退域時の被ばく⑧大気中へ放出された放射性物質の吸入
摂取による入退域時の被ばく小計（⑤＋⑥＋⑦＋⑧）

約 1.9×100

約 3.0×100

約 3.9×10-1

約 8.9×10-1

約 3.7×10-1

約 7.3×10-1

約 1.7×100

約 3.6×100

0.1 以下0.1 以下

約 2.5×10

合計(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧）0

約 4.4×100

約 5.2×10

約 4.9×100(約 5.0×100)
約 1.3×100(約 1.5×100)
約 1.1×100(約 1.1×100)
約 5.3×100(約 5.3×100)
0.1 以下(0.1 以下)

0

約 8.2×100

約 7.7×100(約 7.9×100)
約 13(約 13)※1 括弧内：遮蔽モデル上のコンクリート厚を許容される施工誤差分だけ薄くした場合の被ばく線量

59-11-添 2-22-6

表 2-22-6 評価結果の内訳（A 班の 2 日目）（両号炉 DCH(代替循環)）（中央制御室内でマスクの着用を考慮する場合）（単位：mSv）
被ばく経路①原子炉建屋内等の放射性物質からのガンマ線による中央制御室内での被ばく②放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による中央制御室内での被ばく
中央制御室滞在時③地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による中央制御室内での被ばく④室内に外気から取り込まれた放射性物質による中央制御室内での被ばく

6 号炉

7 号炉からの寄与からの寄与

0.1 以下0.1 以下

約 2.5×10-1

約 4.2×10-1

約 2.6×10-1

約 4.3×10-100

約 1.3×10

約 4.2×10-1（内訳）内部被ばく

合計※10.1 以下(0.1 以下)

約 2.2×10

約 6.9×10-1

約 6.7×10-1(約 7.1×10-1)
約 6.8×10-1(約 7.7×10-1)
約 3.5×100(約 3.5×100)
約 1.1×100(約 1.1×100)

約 8.9×10-1

外部被ばく

約 1.5×100

約 2.4×100(約 2.4×100)

小計（①＋②＋③＋④）⑤原子炉建屋内等の放射性物質からのガンマ線による入退域時の被ばく⑥放射性雲中の放射性物質からのガンマ
入退域時

線による入退域時の被ばく⑦地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による入退域時の被ばく⑧大気中へ放出された放射性物質の吸入
摂取による入退域時の被ばく小計（⑤＋⑥＋⑦＋⑧）

合計(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧）

約 1.9×100

約 3.0×100

約 1.1×100

約 2.8×100

約 1.4×100

約 2.8×100

約 4.3×100

約 8.7×100

0.1 以下

約 1.9×10-1

約 6.8×100

約 1.4×101

約 8.7×100

約 1.7×101

約 4.9×100(約 5.0×100)
約 3.9×100(約 4.4×100)
約 4.2×100(約 4.2×100)
約 1.3×101(約 1.3×101)
約 2.8×10-1(約 2.8×10-1)
約 2.1×101(約 2.2×101)
約 26(約 27)※1 括弧内：遮蔽モデル上のコンクリート厚を許容される施工誤差分だけ薄くした場合の被ばく線量

59-11-添 2-22-7

4.結論
DCH 発生時の被ばく影響を評価した結果，1.及び 2.のとおり，運用面での対策に期待しない場合における中央制御室内環境としても，平均的な運転員交替を考慮した場合の環境としても，DCH よりも大 LOCA(代替循環)の方が厳しいことを確認した。このことから，中央制御室の居住性評価に当たって，DCH ではなく大 LOCA(代替循環)を想定事故シナリオとして選定することは妥当であることを確認した。理由は以下のとおり。
・居住性評価においては運用面での対策も考慮してよいこととなっているが，運用面での対策は事象進展等に応じて決定するものであり，判断基準（100mSv/7 日間）を満足する範囲においては，同一事象であっても異なる対策をとることができる
こと
・「運転員がとどまるために必要な設備」の妥当性評価に用いる事象を選定するために最も厳しい事象を確認する場合においては，同一事象であっても変動しうるパラメータは除外して，運転員をとりまく環境としての厳しさを確認する必要があること
また，上述の環境としての厳しさを確認した結果においては，DCH 発生時に 100mSv/7日間を上回っていることから，運用面での対策も考慮することで運転員の被ばく線量が100mSv/7 日間を下回ることを確認した。

59-11-添 2-22-8

（別紙）大 LOCA(代替循環)シナリオ及び DCH シナリオの被ばく線量の違いについての考察
運転員がマスクを着用せずに 7 日間中央制御室内にとどまった場合，大 LOCA(代替循環)の方が被ばく線量が大きくなる。これは，表 2-22-1 に示すとおり大 LOCA(代替循環)の内部被ばくの影響が大きいことが原因である。
大 LOCA(代替循環)の内部被ばくの影響が大きいことは，各シナリオの放射性物質の放出開始時刻，非常用ガス処理系の起動時刻及び中央制御室可搬型陽圧化空調機の起動時刻のタイムチャートによって説明することができ，以下に要因について示す。
（図 2-22-1 参照）
被ばく評価では，運転員の被ばく低減設備である非常用ガス処理系（以下「SGTS」という。）及び中央制御室可搬型陽圧化空調機（以下「MCR 可搬空調」という。
）の効果を考慮しており，各設備の効果は事象発生から 40 分後（SGTS）及び 3 時間後（MCR 可搬空調）から期待している※1。これに対して，大 LOCA(代替循環)及び DCH の原子炉格納容器から原子炉建屋への放射性物質の放出開始時刻は，MAAP 解析から，事象発生から約 20 分後（大 LOCA(代替循環)）及び約 1 時間後（DCH）となっており，大 LOCA(代替循環)の方が早い。
SGTS の起動時刻と各シナリオの放出開始時刻に着目すると，DCH では SGTS 起動後に放出が開始しているのに対して，大 LOCA(代替循環)では SGTS 起動前に放出が開始し，SGTS の効果に期待できない時間から放出が開始している。
（図 2-22-1 要因①）
また，MCR 可搬空調の起動時刻と各シナリオの放出開始時刻に着目すると，各シナリオともに MCR 可搬空調起動前に放出が開始している点では同じであるものの，大 LOCA(代替循環)の方がより早く放出が開始するため，MCR 可搬空調の効果に期待できない時間が長い。
（図 2-22-1 要因②）以上の要因により，大 LOCA(代替循環)の方が，事象初期における中央制御室内への空調フィルタを経由しない放射性物質の取り込み量が多く，内部被ばくが大きくなり，結果として，運転員がマスクを着用せずに 7 日間中央制御室内にとどまった場合における合計被ばく線量についても大きい結果となる※2。
※1 SGTS により原子炉建屋原子炉区域の負圧を維持していない期間は，原子炉建屋原子炉区域の換気率は無限大[回/日]と設定している。また，MCR 可搬空調を運転していない期間は，中央制御室の換気率は0.5[回/h]と仮定し，外気が直接流入するものと想定している。
※2 外部被ばくについては希ガスの影響が支配的であり，空調フィルタを経由したか否かの影響は小さい。
したがって，7 日間の被ばく線量の評価においては，希ガスの放出量が大きい DCH の方が外部被ばくが大きくなる。ただし，内部被ばくと比較し，その影響は小さいことから，合計被ばく線量は大 LOCA(代替循環)の方が大きい結果となる。

59-11-添 2-22-9

図 2-22-1 被ばく評価で想定する空調運用等タイムチャートと各シナリオにおける放射性物質の放出開始時刻

59-11-添 2-22-10