No. CX-92-06

Thyristor Regulator

三相サイリスタレギュレータ

JW series
小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様

JW シリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。
制御方式は、位相制御方式と分周制御方式の 2 方式があります。位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。
6 アーム制御による本格的な三相制御や設定通信ユニットからの設定によるきめ細かな制御を実現します。
上位との通信接続もでき、遠隔操作やデータモニタも可能です。

各種のヒータ特性に対応した制御を実現。
■特 長

■形式

JW □□□□□□□□□ 6＊1

電源電圧
20：200V AC（200V ／ 220V ／ 240V）
40：400V AC（380V ／ 400V ／ 440V）
46：460V AC 48：480V AC
4X：400V AC 外部トランス仕様
99：その他＊2
定格電流010： 10A
150：150A
020： 20A
200：200A
030： 30A
250：250A
050： 50A
300：300A
075： 75A
400：400A
100：100A
500：500A
制御方式
Ｖ：位相制御・電圧フィードバック方式／
分周制御方式
Ａ：位相制御・電流フィードバック方式／
分周制御方式
Ｗ：位相制御・電力フィードバック方式／
分周制御方式
Ｎ：位相制御・フィードバックなし／
分周制御方式
Ｚ：分周制御方式＊3
速断ヒューズ
Ｎ：なし
Ａ：内蔵＊4
設定通信ユニット
０：なし
１：本体取付け２：パネル取付け
３：本体取付け（通信付き）
４：パネル取付け（通信付き）＊5
CT 機能
０：外付け（なし）
１：内蔵＊1●コンパクトな一体形構造
横幅の狭いスリムな構造で、高密度計装が可能です。
弊社 JT シリーズと同一の取付けピッチを採用し、既設品の更新も容易です。
●設定通信ユニットを用意
現在の電圧値、電流値、電力値などの測定値表示、各パラメータの設定、運転の切替操作などが可能です。
各パラメータにより、細かな制御を実現します。
通信付機種では、RS-422A もしくは RS-485 により、パソコンなどの上位通信を介して、データのモニタや各パラメータの設定ができます。
●断線警報と電流制限を標準搭載
ヒータ断線警報機能と電流制限機能を標準で搭載しています。
（ヒータ断線警報機能は SiC 系ヒータには適用できません。
）●充実した保護機能を搭載
過電流時にはサイリスタのゲートオフ、負荷短絡時には速断ヒューズ溶断、放熱フィン過熱時にはサイリスタのゲートオフなどの充実した保護機能を搭載しています。
三相制御に便利な相順異常警報や欠相警報などの警報機能も搭載しています。
●外部トランス仕様を用意
同期信号入力部（制御回路電源入力部）と主回路を分離し、別途端子を設けた仕様で、サージなどの異常電圧による破損を軽減します。
●６アーム制御を採用
三相制御の場合、3 アーム制御が一般的でしたが、制御性の向上を目指し、6 アーム制御を採用しました。
6 アーム制御は、トランス負荷の場合に、その特性が顕著に現れ、制御性の向上、不平衡負荷への対応、高調波ノイズの低減などが期待できます。

［6 アーム］

高調波が少ない

不平衡負荷

JW

偏磁しにくい強いトランス

電圧波形

電流波形［3 アーム］

高調波が多い不平衡負荷

JW

偏磁しやすい電圧波形

外部トランス仕様を選択した場合、別途外部トランスセット「SH-JWT40」が必要です
電源電圧「99」についてはお問い合せください
電流波形＊ 2 電源電圧が外部トランス仕様の場合、50A 以下は選択できません
定格電流 750A、1000A 用についてはお問い合わせください＊ 3 速断ヒューズで定格電流が「010」または「020」の場合「A」は選択できません＊ 4 設定通信ユニットで「パネル取付け」の場合、別途、専用ケーブル「SH-JUK3」3m、または「SH-JUK5」5m が必要です＊ 5 CT 機能で定格電流が 100A 以上の場合「1」は選択できません。75A 以下でも CT 外付を希望する場合「0」を選択してください

弱いトランスJW series
■一般仕様
相数：三相
定 格 電 圧：200V AC（200V ／ 220V ／ 240V スイッチにて選択）
400V AC（380V ／ 400V ／ 440V スイッチにて選択）
460V AC、480V AC

外部設定種類：勾配（AI1）
エレベーション
（AI2）
電流制限（AI3）
外部接点種類：運転状態（DI1…運転／停止）
制御方式（DI2…位相制御／分周制御）

いずれか指定（主回路電源と制御回路電源は共通電源）＊ 400V 仕様に外部トランス仕様を用意
定 格 電 流：10A、20A、30A、50A、75A、100A、150A、200A、250A、300A、400A、500A いずれか指定＊定格電流 750A、1000A についてはお問い合わせください
定 格 周 波 数：50 ／ 60Hz（自動選択）

設定方式（DI3…前面設定／外部設定）
冷 却 方 式：定格電流 75A 以下は自然空冷方式
定格電流 100A 以上は強制空冷方式
使用温度範囲：− 10 〜 55℃
ただし 40℃以上は下記のディレーティング特性による制 御 方 式：位相制御方式、分周制御方式

100許80
容60
負荷40
電20
流
0−10 0（％）

ア ー ム 数：6 アーム
フィードバック方式：電圧、電流、電力フィードバック
制御入力信号：4 〜 20mA DC（入力抵抗は約 100 Ω）
1 〜 5V DC（入力抵抗は約 50ｋΩ）
外部設定入力：ボリューム信号（10k Ωを推奨）
外部接点入力：外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ（外部接点容量 1mA 5V DC 以上）
外部 CT 入力：定格電流に対し 0 〜 5A AC（3 個の CT が必要）

10203040
周囲温度（℃）

30A、50A…約 8kg
75A、100A…約 13kg

配：出力範囲の 0 〜 100％
エレベーション：出力範囲の 0 〜 100％

150A 〜 250A…約 22kg

電 流 制 限：出力範囲の 0 〜 100％

300A 〜 500A…約 36kg
取 付 方 法：パネル取付け

不 平 衡 調 整：約 10％の範囲で出力値のバランス調整が可能

使 用 条 件：基準動作条件

ソフトスタート：約 1 〜 20 秒

出 力 範 囲：供給電圧の 0 〜 98％
出 力 精 度：フィードバックなしの場合、定格電圧の± 10％…周囲温度範囲

23℃± 2℃

周囲湿度範囲55％± 5％ rh

電圧フィードバックの場合、定格電圧の± 3％（ただし結露しないこと）（定格電圧± 10％、負荷抵抗 1 〜 10 倍以内変動時）

電源電圧

電流フィードバックの場合、定格電流の± 3％

電源周波数

定格電圧± 1％
定格周波数

正常動作条件（定格電圧± 10％、負荷抵抗 1 〜 10 倍以内変動時）…周囲温度範囲− 10 〜 55℃（定格電圧± 10％、負荷抵抗 1 〜 3 倍以内変動時）

周囲湿度範囲

30 〜 90％ rh

ただし定格の 10 〜 90％の範囲における精度、CT の誤差（ただし結露しないこと）

電力フィードバックの場合、定格電力の±３％電源電圧分は含まず。基準動作条件にて
適 用 負 荷：抵抗負荷、誘導性負荷
磁束密度 1.2T 以下を推奨）
最小負荷電流：0.5A 以上（定格電圧 98％出力時）
警 報 種 類：過電流警報（警報出力 AL1）
速断ヒューズ溶断警報（警報出力
放熱フィン過熱警報（警報出力
ヒータ断線警報（警報出力定格周波数± 2Hz
環 境 規 制：RoHS 環境規制規格…EN IEC63000 適合■設定通信ユニット
主な設定項目：運転状態（運転／停止）、制御方式（位相／分周）出力方式（自動／手動）、警報出力（ON ／ OFF）

AL1）

手動出力値、フィードバック制御方式

AL1）

勾配、エレベーション、ソフトスタート

AL2）

サイリスタ素子異常警報（警報出力
不平衡警報（警報出力SV 上限、SV 下限、ヒータ断線警報（ON ／ OFF）

AL2）

ヒータ断線警報断線率、ヒータ断線警報検出時間

AL2）

相順異常警報（警報出力電流制限（ON ／ OFF）
、電流制限値

AL3）

不平衡警報（ON ／ OFF）
、不平衡警報不平衡率

AL3）

周波数異常警報（警報出力定格電圧± 10％電源周波数（誘導性負荷…位相制御方式、変圧器一次側制御、通信プロトコル、通信アドレス、通信伝送速度

AL3）

運転異常警報警 報 出 力 数：3 点（AL1、AL2、AL3）

通信キャラクタ、パルス周期、スケーリングなど
測 定 値 表 示：電流値、電圧値、電力値、負荷抵抗値など
エ ラ ー 表 示：エラー表示、警報発生表示

AL1、AL2…警報発生で出力 ON

通 信 種 類：RS-422A、RS-485

AL3

通 信 方 式：半二重調歩同期方式

警報出力…警報発生で出力 OFF

警 報 出 力：メカリレー出力 a 接点
最大負荷240V AC 1A、30V DC 1A

最小負荷

5V DC 10mA 以上

電気的寿命

10 万回以上

接点保護素子55

使用湿度範囲：30 〜 90％ rh（ただし結露しないこと）
質量：10A、20A…約 5kg

勾

欠相警報（警報出力50内蔵せず（別売で用意）

過電流保護機能：負荷短絡時に速断ヒューズ溶断
定格電流の約 120％で出力 0％（ゲートオフ）
電流制限機能により任意に上限出力値を設定可能

通信プロトコル：MODBUS（RTU ／ ASCII）
通信伝送速度：19200bps、9600bps
使用温度範囲：− 10 〜 55℃
使用湿度範囲：30 〜 90％ rh（ただし結露しないこと）
電源：本体から供給
質

量：約 50ｇ
取 付 方 法：本体取付けまたはパネル取付け
ただしパネル取付けの場合、別売の専用ケーブルが必要ですJW series■外形寸法3018φ9φ12● 30A、50A

12φ918φ● 10A、20A
設定端子M3300

280

U1U2
V1V2
W1W2
保護導体端子 M4

保護導体端子 M4

U1 U2

V1 V22828 3320033

W1 W22894.5131001513190325300

325

設定端子M3主回路端子 M4200

主回路端子 M5

● 150A、200A、250A
21030φ18309φ260129φ12● 75A、100A18φ※1外部トランス接続用端子 M4

U2、V2、W2
U128288

V1V2W2

W128562519110.5702206770420

主回路端子 M667φ9

保護導体端子 M4＊ 250A タイプは 14112260＊131240主回路端子 M10

● 300A、400A、500A

7013561328U2

W1 W2

V1 V215U1 U2300

U1、V1、W1

保護導体端子 M4325※1外部トランス接続用端子 M4

270

300

設定端子M3325

280

設定端子 M330●設定通信ユニット
18φ50
設定端子 M3

3.51146

本体接続用コネクタ

9098495470440104※1外部トランス接続用端子 M4

保護導体端子 M42-φ3.5＊M12V1V2W1W225

主回路端子
U2136525U1（7）（3）1070673337675070420※ 1 外部トランス仕様に限り、外部トランス接続用端子（同期信号端子）が付属※ 2 設定端子、外部トランス接続用端子はカバー内部に収納

154240＊ 500A タイプは M16

単位：mm