監視制御設備点検委託
共通仕様書

令和３年 ４月 1 日
名古屋市上下水道局

本文中の ゴシック体太字斜体 で示す箇所が令和３年度改訂箇所である。

１

一般事項（１） 本仕様書は、名古屋市上下水道局が発注する監視制御設備点検委託の施行に必要な事項を定めたものである。
一般的な事項は、「工事共通仕様書（施設総則編）」による。
（２） 図面、特記仕様書に記載された事項以外は、この仕様書による。
（３） 受注者は、委託機器に対する機器製作所標準の点検技術を習得した技術者を点検作業員として派遣すること。
（４）作業区域の明示
受注者は、作業範囲について監督員と事前に調整を行い、当局職員、点検作業員並びに第三者に対して作業区域とそうでない区域が明確に判断出来るよう表示すること。
（５） 作業にあっては、毎日の作業終了時に本日の作業状況を報告し、当所施設の運転操作に支障のないよう完全復旧又は処置を行う。
（６） 特別な定めのないものであっても点検作業中発見された故障で当然実施しなければならないと認められる軽微なものについては、監督員の指示により修理又は取替を行う。
軽微なものとは、点検作業時において当局より支給の部品等により復旧可能な場合または点検作業員の機器調整により復旧可能な場合の故障をいう。
その他の故障については、監督員に報告書を提出しその指示を受けるものとする。
（７） 電気事故及び故障作業中は勿論、作業完了後であっても本作業に直接、間接に起因すると判断される電気事故及び故障に受注者は異議なく速やかに復旧又は賠償する義務を負う。
（８） 報告書点検を行った全ての機器について、その結果を記載し、使用測定計器等の一覧を添付した報告書を提出すること。
また、故障又は不良箇所の発見された機器については、今回修理完了又は未完了明示、故障原因、修理状況、事故防止の必要措置、今後の管理指針等を報告書に明記すること。
なお、故障及び不良箇所は写真を報告書に添えて提出すること。
報告書には、故障又は不良箇所の発見された機器の総括一覧表を添付し、下水道事業用設備においては次の点に留意すること。
ア．機器総括一覧表留意点
下水道事業用設備の点検結果を、当局の施設総合管理システムで管理する為、総括一覧表に、以下の項目を記すこと。
（別表４ 参考記載例）（a）総括一覧表記載項目① 不具合機器の当局施設総合管理システムに該当する機器分類名
機器分類名は別表 1、３を参照し、該当する中分類―小分類名を記載する。
※注意 機器分類は原則的に盤単位で行う。盤内に複数種の機器が収納されている場合は、主要な機器で分類する。

1②

不具合機器の当局施設総合管理システム上該当する不具合項目（確認項目）及び評定・別表１の機器は通常点検対象機器。
別表 1 を参照し、該当する確認項目及び判定（△、×）を記載する。
尚、判定の為の診断基準は別表 2 参照

・別表３の機器は詳細点検対象機器。
別表３を参照し、該当する確認部品、確認項目及び判定（△、×）を記載する。
（９）施工計画の作成について
施工計画書は、関連工事及び当局施設の運転管理作業等その他必要事項について、関連機関と連絡調整を行い、施工内容及び施工現場の状況に十分即したものを監督員と打ち合わせのうえ作成する。
施工計画書のうち品質管理計画に係る部分について監督員の承諾を受けた後、この施工計画書に従って作業を行うこと。

2

２

点検基準

（１） 点検作業員は、次の点検基準に示す内容を点検する。
点 検 機 器
中央処理装置（ＬＣＤ監視制御用）（ＬＣＤ監視用）（ＣＲＴ監視制御用）（ＣＲＴ監視用）（故障印字用）

ＰＬＣ制御装置（中央監視制御用）（現場制御用）点 検 項 目備考

＊１：入出力カードは、
１．盤点検
特記仕様書に明記
１）盤内外の点検、清掃（＊１）
された場合を除き（入出力装置・I／O カードを含む）
外さずに実施のこ２）基板、コネクタ、端子部のゆるみ等と点検（入出力装置含む）＊２：精密点検時実施の３）ファン、フィルタの点検、清掃こと（入出力装置用含む）
２．電源装置の点検
１）入出力電圧測定（入出力装置用含む）
２）リップル測定（＊２）（入出力装置用含む）
３．アプリケーションプログラム及び自己診断機能等による機能確認（入出力装置含む）
４．各状態表示ランプ等機能確認
５．バッテリ交換時期確認
６．オペレーターズコンソール（付属装置含む）
１）異常発熱、異音の確認
２）各機器の清掃（FDD のヘッド清掃及び MO のレンズ清掃含む）
３）診断プログラム等による機能確認（ＬＣＤ、ＣＲＴ、キーボード、フロッピーディスク、ハードディスク装置等）
１．盤点検＊１：入出力カードは、
１）盤内外の点検、清掃（＊１）
特記仕様書に明記（入出力装置・I／O カードを含む）
された場合を除き
２）基板、コネクタ、端子部のゆるみ等
外さずに実施のこ点検（入出力装置含む）と３）ファン、フィルタの点検、清掃＊２：精密点検時実施の（入出力装置用含む）こと（可能な場合）
２．電源装置の点検
１）入出力電圧測定（入出力装置用含む）
２）リップル測定（＊２）（入出力装置用含む）
３．アプリケーションプログラム及び自己診断機能等による機能確認（入出力装置含む）
４．各状態表示ランプ等機能確認
５．バッテリ交換時期確認

3

点 検 機 器
遠方監視制御装置

プリンタ
ハードコピー
システムコンソール

点 検 項 目備考

１．盤点検
＊１：入出力カードは、
１）盤内外の点検、清掃（＊１）
特記仕様書に明記（入出力装置含む）２）基板、コネクタ、された場合を除き端子部のゆるみ等点検（入出力装置外さずに実施のこ含む）と３）ファン、フィルタの点検、清掃＊２：精密点検時実施の（入出力装置用含む）
こと
２．電源装置の点検＊３：電話回線使用時の１）電源装置入出力電圧測定
み実施（入出力装置用含む）＊４：入出力装置 1 枚につき代表１点実施
２）リップル測定（＊２）（デジタル用）（入出力装置用含む）
３．信号伝送装置点検
１）送受信レベル試験、調整
２）回線断検出レベル測定
４．電話機能試験（＊３）１）切替確認２）通話確認（明瞭度）
３）内蔵電池確認
５．対向試験
１）選択回路機能試験（＊４）２）表示、警報回路機能試験（＊４）３）渋滞、回線断検出試験
６．その他
１） 本体 及びモジュ ール故障検出試
験（入出力装置含む）（自己診断機能等による確認）
２）リセット機能確認（システム及びモジュール用）
３）各状態表示ランプ等機能確認
４）バッテリ交換時期確認
１．各部の点検、清掃
２．各機構部の点検、注油及び清掃
３．接続部の点検
４．印字確認（テスト印字）

4

（２） 本仕様書並びに別紙図書に基づく点検は下記の通りとする。
点
検 ： 機能確認、機能維持を目的として、機器及び装置の状況を確認し、手入れする。
機能確認 ： 清掃後に機器及び装置が正常に運転・動作をするか確認し、手入れする。
調
整 ： 不良個所を正常な基準に合わせ整える。
測
定 ： 測定計器により計測を行い、結果を報告する。
試
験 ： 各種方法により試験し、正常な基準に対する良否を確認する。
整
備 ： 不良個所を取替、又は手直しをする。
（内容は「特記仕様書」による。）

３

その他（１） 報告書に記載する事項は以下のとおりとする。
機器の設置場所、名称、型式、定格、製作所名、設定値、動作値、点検結果、判定
基準及びその他必要な事項（２） 点検に使用した測定計器について報告書に記載する事項は以下のとおりとする。
測定計器の名称、型式、定格、製作所名、最終校正年月日及びその試験機関名、その他必要な事項（３） 基板・ユニット等でバックアップ用バッテリが使用してある場合には、見やすい箇所にラベル等で「次回交換年月」を表示すること。
２０２１年４月の場合のラベル記入例

○○○○用
用

途

２１Ｙ０４Ｍ年月5

別表1 機器分類名及び通常点検確認項目
中分類

通常点検確認項目

小分類

1

監
視
制
御設
備

6
ー

ケブ
ル

3

4

現場盤
補助リレー盤
計装計器盤
監視盤
操作盤

発錆・汚損・変色・腐食の有無確認
部品・予備品供給の良否確認
部品・予備品供給の良否確認
部品・予備品供給の良否確認
部品・予備品供給の良否確認

絶縁の良否確認
絶縁の良否確認
絶縁の良否確認
絶縁の良否確認
絶縁の良否確認

安定性・精度の良否確認
発錆・汚損・変色・腐食の有無確認
発錆・汚損・変色・腐食の有無確認
発錆・汚損・変色・腐食の有無確認
発錆・汚損・変色・腐食の有無確認

故障・動作不良の有無確認
安定性・精度の良否確認
安定性・精度の良否確認
安定性・精度の良否確認
安定性・精度の良否確認

CRT(LCD)操作卓

部品・予備品供給の良否確認

安定性・精度の良否確認

発錆・汚損・変色・腐食の有無確認 故障・動作不良の有無確認

データロギングコントローラ

部品・予備品供給の良否確認

絶縁の良否確認

発錆・汚損・変色・腐食の有無確認 安定性・精度の良否確認

ＩＴＶ装置
通信装置
パソコン応用装置
動力線
制御線
計装線
ラック
ダクト
電線管
通信線（光ケーブル）

発錆・汚損・変色・腐食の有無確認
部品・予備品供給の良否確認
部品・予備品供給の良否確認
発錆・汚損・変色・腐食の有無確認
発錆・汚損・変色・腐食の有無確認
発錆・汚損・変色・腐食の有無確認
発錆・汚損・変色・腐食の有無確認
発錆・汚損・変色・腐食の有無確認
発錆・汚損・変色・腐食の有無確認
発錆・汚損・変色・腐食の有無確認

絶縁の良否確認絶縁の良否確認
絶縁の良否確認
絶縁の良否確認
絶縁の良否確認
絶縁の良否確認
絶縁の良否確認
絶縁の良否確認
絶縁の良否確認
絶縁の良否確認

安定性・精度の良否確認
発錆・汚損・変色・腐食の有無確認
発錆・汚損・変色・腐食の有無確認
破損・変形の有無確認
破損・変形の有無確認
破損・変形の有無確認
破損・変形の有無確認
破損・変形の有無確認
破損・変形の有無確認
破損・変形の有無確認

注：基本的に機器単位で確認
当てはまる項目が無い場合は、類似している項目を選択

2

故障・動作不良の有無確認
安定性・精度の良否確認
安定性・精度の良否確認
異音・異臭の有無確認
異音・異臭の有無確認
異音・異臭の有無確認
異音・異臭の有無確認
異音・異臭の有無確認
異音・異臭の有無確認
異音・異臭の有無確認

長寿命化部品名（長寿命化部品が有る場合は詳細点検対応）

別表2 診断項目及び診断基準
Ａランク−−−・特に異常の無い状態△：ある程度問題がある
×：問題がある○：問題ない・計測値等は目標値を満たしている状態
劣化は進行している
機能上問題はが、機能の機能回復がないが、内容機能停止確保、又は困難な状態
劣化の兆候が機能の回復ある状態
ができる状
態
判定結果
Ｂランク−−−・軽微な障害があるが、手入れ調整後良好なもので運転等に支障の54321判定発錆/
汚損/変色/
腐食

診
断基
準・ポ
イン
ト物
理
診
断

構成部品、導構成部品、導体、接続部及び 体、接続部及び端子部に発錆・ 端子部の一部に汚損・変色・腐 発錆・汚損・変食がみられな色・腐食がみら無い状態
い。
れる。

構成部品、導体、接続部及び端子部の各部に発錆・汚損・変色・腐食が顕著である。

構成部品、構成部品、導 構成部品、導導体及び接体及び接続部 体及び接続部破損/ に破損・変形 の一部に破続部に破変形 がみられな 損・変形がみ損・変形が顕著であられる。
い。
・計測値等は目標値と許容値範囲内の状態る。
構成部品及 構成部品及構成部品及びび絶縁体か び絶縁体の絶縁体からの異音/ 異音・異臭はら僅かな異 各部からの異臭 ない。
音・異臭が 異音・異臭ある。
が激しい。
構成部品、導構成部品、導 構成部品、導体、接続部及び体、接続部及 体、接続部及端子部の各部にび端子部の絶 び端子部の一絶縁不良が顕著
絶縁縁はよい。 部に絶縁不良であり、運転上がみられる。
又は安全上問題がある。
Ｃランク−−−・異常があり調整・手入れ不能な状態
構成部品の一部 構成部品の安定構成部品の安に安定性・精度 性・精度に不定性・精度はに不備・不良が 備・不良が顕著安定性/よい。
あり、安全管理 であり、安全管精度上障害が懸念さ 理上問題がある。

れる。
・計測値等は許容値を超える状態
構成部品の故 構成部品の一障・動作不良 部に故障・動はない。
作不良がみられる。

構成部品の故障・動作不良が顕著故障/であり、運動作不良転上又は安全上問題がある。
主要構成部品
主要構成部 主要構成部の部品・予備品の部品・ 品の部品・品(代替品含予備品(代替 予備品(代替品含め)供給 品含め)供給
部品/ め)供給に不に不安があ が不可であ安はない。
予備品
り、整備・ り、整備・供給補修に障害 補修に支障が懸念され がある。
る。
（２）点検表に従い各項目に応じた個別詳細評価を行い、それにもとづいて機器単位の7別表3 詳細点検確認項目

中分類

小分類

確認部位

確認部品

確認項目
発錆・汚損・変色・腐食の有無確認

盤

盤本体

盤内器具

ＣＰＵ、入出力装置
等

盤

盤本体

盤内器具

ＣＰＵ、入出力装置等

盤

盤本体

盤内器具

ＣＰＵ、入出力装置等

プロセスコントローラ

絶縁の良否確認
破損・変形の有無確認
部品・予備品供給の良否確認
発錆・汚損・変色・腐食の有無確認

絶縁の良否確認
安定性・精度の良否確認
故障・動作不良の有無確認
発錆・汚損・変色・腐食の有無確認

監視制御設
備監視コントローラ

絶縁の良否確認
破損・変形の有無確認
部品・予備品供給の良否確認
発錆・汚損・変色・腐食の有無確認

絶縁の良否確認
安定性・精度の良否確認
故障・動作不良の有無確認
発錆・汚損・変色・腐食の有無確認

テレメータ・テレコントロール
装置

絶縁の良否確認
破損・変形の有無確認
部品・予備品供給の良否確認

8

発錆・汚損・変色・腐食の有無確認

絶縁の良否確認
安定性・精度の良否確認
故障・動作不良の有無確認

別表4 総括一覧（参考記載例）

機器総括一覧
機器分類名
盤名称等
不具合機器名
仕様等
不具合内容
緊急度
不具合項目及び評定
中分類
小分類
盤本体 に一部腐盤本体 -発錆・汚損・変監視制御 監視ｺﾝﾄﾛｰ 中央監視制御盤
Ｃ
中央監視制御盤1 ＰＣ1
設備
ﾗ1
食有
色・腐食の有無確認-△
生産中止
ＣＰＵ、入出力装置等 監視制御 プロセスコ 1号雨水ポンプ
ＣＰＵユニット
部品・予備品供給の良否
20XX年部品供給
Ｂ
ＰＰＣ1
ントローラ コントローラ盤
設備
確認 -×
停止

監視制御 CRT(LCD)操 ＬＣＤ監視制
作卓
御装置
設備

20XX年部品供給
Ｂ
停止

電源装置

上記以外は良好

緊急度の例
Ａ：不良、早急に対応を要する
Ｂ：要注意
Ｃ：要経過観察9

部品・予備品供給の良否確認-×