EC ファン

EMU シリーズ● 法令・規格についての詳細情報は、当社 WEB サイトをご確認ください。

●ブラシレスモーターを搭載することで低消費電力を実現●ワイド電圧対応：単相 100-240V（50/60Hz）●期待寿命 60,000 時間●ラインアップ接続方式

タイプ□90mm38mm 厚●−プラグコード
リード線□120mm25mm 厚−38mm 厚●−"特徴
消費電力約 68%✽ 減
ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約 68% ✽ 下がりました。

期待寿命 60,000 時間（約 6 年）
寿命が約 2.2 倍 ✽ になることで、寿命によるファンの交換回数が減り、メンテナンスのコストを削減できます。

回転低下アラーム付ファンにより、装置の信頼性向上 予知保全
ファンの寿命や異物の混入によりファンの回転速度がアラーム動作回転速度以下に低下すると、アラームを出力します。
そのため、ファンが停止する前に手配・交換ができます。
ファンの冷却能力が低下しても、装置への影響を最小限に抑えることができ、装置の信頼性向上に貢献します。

単相 100-240V（50/60Hz）対応

回転低下アラーム出力中使用する国や地域を問わず、1 台で対応できます。 周波数に関わらず同一特性が得られます。

質量約 45%✽ 軽量

停止前
ホスト
コントローラ定格回転速度フレームの材質を樹脂にすることで、質量が 0.29kg（EMU1238）と軽量になりました。

接地が不要

検知

ホスト
コントローラ

アラーム動作回転速度

回転低下アラーム動作回転速度

0 r/min

アラーム出力

回転低下アラーム信号● 製品写真は DC プロペラファンを代表例にしています。

二重絶縁構造のため接地する必要はありません。
✽EMU1238 と MU1238A-11B を比較した場合。

EMU シリーズと従来品 ✽ の仕様・特性比較◇ 仕様比較

消費電力［W］

4.4100従来品 ✽50/60Hz

EMU123890

約 66∼68% 減 14/1380

回転速度［r/min］

3250

2800/3250

最大風量［m3/min］

32.7/3

最大静圧［Pa］

84騒音［dB］

42

質量［kg］

0.29

同等特性

81/81

EMU1238

50403043/46

約 45% 減600.5320✽
従来品（50Hz）100✽MU1238A-11B の場合。

✽従来品（60Hz）

70
静圧 [Pa]項目

対象製品◇ 特性比較

0.5

1.0 1.5 2.0 2.5
風量 [m3/min]

3.03.51"システム構成
関連製品

EMUシリーズ

AC電源
（主電源）

電源接続用プラグコード

温度スイッチEMU1225タイプには付属していません。

EMU1225タイプには使用できません。

周辺機器

フィンガーガードパネルセット
IP2X仕様フィンガーガードセット（1枚）

スリット板金パネルセット
IP4X仕様フィンガーガードセット（2枚）

フィンガーガード

フィルター

防塵・防滴パネルセット
IP43・IP55仕様

フィンガーガード・フィルターセット
（各1枚）

スクリーン

●システム構成価格例
関連製品

ファン

温度スイッチEMU1238-1
5,300 円AM2-XA1
3,200 円周辺機器
鉄製
フィンガーガードセット（2 枚）A-1238-G21,300 円● 上記システム構成は一例です。 他の組み合わせもございます。

"品名の見方EMU 12 38 M - 1①②③④⑤①②③④⑤2

シリーズ名
フレーム取付角寸法
フレーム厚み付加機能

EMU：EMU シリーズ
9：92 mm 12：120 mm
25：25 mm 38：38 mm
M：回転低下アラーム無接点タイプ
なし：アラームなしタイプ
電源接続用プラグコードの長さ（付属品） -1：1 m -2：2 m

"一般仕様項目

EMU938、EMU1238
常温常湿において連続運転後、入力端子とフレーム間をDC500 V メガーで測定した値が 100 MΩ 以上あります。

絶縁抵抗

常温常湿において連続運転後、入力端子とフレーム間に50 Hz、1.5 kV を 1 分間印加しても異常を認めません。

絶縁耐圧

温度上昇
耐熱クラス
過熱保護
使用環境 ✽1
保存環境 ✽1✽3周囲温度 ✽2周囲湿度
周囲温度 ✽2周囲湿度

EMU1225
常温常湿において連続運転後、リード線とフレーム間をDC500 V メガーで測定した値が 10 MΩ 以上あります。
常温常湿において連続運転後、リード線とフレーム間に50 Hz、2.5 kV を 1 秒間印加しても異常を認めません。
アラーム付タイプの場合のみ、常温常湿において連続運転後、電源リード線とアラームリード線間に 50 Hz、1.5 kV を1 分間印加しても異常を認めません。
常温常湿において最大風量時、連続運転後、温度が一定となったとき、温度計法で巻線温度上昇を測定した値が 35˚C以下です。

常温常湿において最大風量時、連続運転後、温度が一定となったとき、温度計法で巻線温度上昇を測定した値が 30˚C以下です。
UL/CSA 規格：105（A）
UL/CSA 規格：105（A）
EN 規格：120（E）
EN 規格：120（E）
電気用品安全法：120（E）
焼損防止回路を内蔵− 20∼+75˚C− 20∼+70˚C
20∼85%（非結露）20∼85%（非結露）− 30∼+75˚C− 30∼+70˚C
20∼85%（非結露）20∼85%（非結露）✽1 使用環境、保存環境は、結露、凍結、ファン以外の振動や外力がないことを条件としています。
✽2 冷凍室のような− 10˚C 以下に温度調節された環境では使用できません。
✽3 保存環境は、輸送中を含めた短期間の値です。

"回転低下アラームの仕様●回転低下アラーム

無接点タイプファンモーターの回転速度が「アラーム動作回転速度」以下になると、アラーム信号を出力します。 出力方式は無接点タイプです。
アラーム
仕様番号

●対象製品

EMU938M、EMU1238M●アラーム仕様
アラーム動作回転速度
出力形式

B1

出力状態
最大定格
遅延機能

アラーム
仕様番号

●対象製品

EMU938M：2000±300 r/min
EMU1238M：1700±255 r/min
オープンコレクタ出力
正常回転時：Lレベル（内部トランジスタON）
アラーム出力時：Hレベル（内部トランジスタOFF）
最大印加電圧：DC30 V以下
最大流入電流：10 mA以下
出力飽和電圧：1.0 V以下
内蔵・起動遅延時間：最大10秒（電源投入後10秒以内にアラーム機能が監視を開始）

アラーム動作回転速度
出力形式

B2

最大定格遅延機能

黄黒ファン
モーター

10 mA
以下
←

DC30 V以下
R

GND

0V
お客様の回路EMU1225M●アラーム出力回路接続例●アラーム仕様

出力状態●アラーム出力回路接続例

EMU1225M：1700±170 r/min
オープンコレクタ出力
正常回転時：Lレベル（内部トランジスタON）
アラーム出力時：Hレベル（内部トランジスタOFF）
最大印加電圧：DC60 V以下
最大流入電流：10 mA以下
出力飽和電圧：1.2 V以下
内蔵・起動遅延時間：最大10秒（電源投入後10秒以内にアラーム機能が監視を開始）

黄黒ファン
モーター

10 mA
以下
←

DC60 V以下
R

GND

0V
お客様の回路3EC ファンEMU シリーズ

使用電圧範囲：±10%（各電圧共）過熱保護：焼損防止回路内蔵
色
フレーム：黒羽根：黒材質
フレーム：PBT+PC（難燃グレード：V-0）
羽根：PBT+PC（難燃グレード：V-0）□92mmー38mm 厚"仕様
品名
アラームなしタイプ

回転低下アラーム
無接点タイプ〈アラーム仕様：B1〉

電圧

周波数

V

Hz

EMU938-□

EMU938M-□

単相 100−240

50 / 60

電流

最大静圧

騒音
レベルm3/min

PadB（A）

h

1.5

904060000

入力

回転速度

最大風量

A

Wr/min0.08

4.53850● アラーム仕様について ➜ 3 ページ● 電流は電圧が 100V 時の値です。
● 品名中の □ には、電源接続用プラグコードの長さを表す 1（1m）、2（2m）のいずれかが入ります。

"種類と価格●アラームなしタイプ
品名
EMU938-1
EMU938-2●回転低下アラーム無接点タイプ

定価
5,300 円
5,300 円品名
EMU938M-1
EMU938M-2

定価7,000 円
7,000 円

"付属品タイプ

電源接続用プラグコード

アラームなしタイプ
回転低下アラーム無接点タイプ

1本1本

アラームケーブル（2 m）−1本"風量―静圧特性"外形図（単位 mm）（ファン単体時の特性です。）●ファン100

質量：0.25 kg
アラームなしタイプ
アラーム付タイプ

90

E256
E257

80

ハウジング：J11SFM-03V-KX(日本圧着端子)
100

60

4030

回転方向

201004

アラームリード線
UL Style 1007, AWG24(アラーム付タイプのみ)

50
9282.5±0.3

静圧 [Pa]70

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
風量 [m3/min]

82.5±0.3
924×ϕ4.3

電源入力端子風方向

38

期待寿命●延長ケーブル（付属品）◇ アラームケーブル（アラーム付タイプに付属）

7.5◇ 電源接続用プラグコード
82000
2417L

ϕ4.8

心線：AWG2415.5

ORIENTAL
MOTOR8

ハウジング：J11SF-03V-KX（日本圧着端子）平行ビニールコード2心（黒色）SPT-1 AWG18

品名EMU938□-1EMU938□-2L［mm］
1000
2000

● アラーム付タイプは、品名中の □ に M が入ります。

"取付穴参考寸法図（単位 mm）
4×ϕ4.590.5"接続図
4×ϕ4.590.5

AC100-240 V

57ϕ9黄LN

黒82.5

90.5

82.5

0
ϕ190.5

電源82.582.5

吐出側

吸込側

アラーム出力（アラーム付タイプのみ）

アラームケーブル"周辺機器
製品
フィンガーガードパネル IP2X 仕様
フィンガーガードパネル IP2X 仕様 フィルター付
スリット板金パネル IP4X 仕様
防塵・防滴パネル IP43 仕様防塵・防滴パネル IP55 仕様
鉄製フィンガーガードセット（1 枚）
鉄製フィンガーガードセット（2 枚）ステンレス製フィンガーガードセット（1 枚）ステンレス製フィンガーガードセット（2 枚）
鉄製フィンガーガード・フィルターセット（各 1 枚）
スクリーン
電源接続用プラグコード（1 m）
電源接続用プラグコード（2 m）

品名
A-938-GG □1A-938-GGF □1A-938-GS ■ 1
A-938-GPL431
A-938-GPL551
A-938-G
A-938-G2
A-938-S
A-938-S2
A-938-GF
FS9S
PCA2B
PCA2B2

定価
2,400 円
2,650 円7,450 円
5,050 円5,450 円
650 円
1,100 円
850 円
1,300 円
1,500 円
800 円
600 円
850 円

● 品名中の □ には、パネル色を表す B（ベージュ）、C（クリーム）または L（ライトグレー）が入ります。
品名中の ■ には、パネル塗装色を表す B（ベージュ）または C（クリーム）が入ります。

"ファン用温度スイッチ"制御盤ファンユニット

装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御。
省エネルギー・低騒音などの「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。

EMU シリーズのファンと周辺機器（カバー、フィルターメディア、フレーム、フィンガーガード）を一体化した製品です。
制御盤の冷却に最適です。

ファン用温度スイッチ AM2-XA1（定価 3,200 円）● フィンガーガードユニット
IP2X 仕様

定価 7,700〜9,650 円●スリット板金ユニット
IP4X 仕様

定価 12,750〜14,450 円

5EC ファンEMU シリーズ

使用電圧範囲：±10%（各電圧共）
過熱保護：焼損防止回路内蔵
色
フレーム：黒
羽根：黒材質フレーム：PBT+PC（難燃グレード：V-0）
羽根：PBT+PC（難燃グレード：V-0）□120mmー25mm 厚"仕様
品名
アラームなしタイプ

回転低下アラーム
無接点タイプ〈アラーム仕様：B2〉

電圧周波数VHzEMU1225

EMU1225M

単相 100−240

50 / 60電流

最大静圧

騒音レベルm3/min

PadB（A）

h2.35

624060000

入力

回転速度

最大風量

A

Wr/min

0.06

3.4

3000

期待寿命

● アラーム仕様について ➜ 3 ページ● 電流は電圧が 100V 時の値です。

"種類と価格●アラームなしタイプ
品名
EMU1225●回転低下アラーム無接点タイプ

定価
6,300 円

品名
EMU1225M

定価8,500 円"風量―静圧特性"外形図（単位 mm）（ファン単体時の特性です。）

質量：0.18 kg
アラームなしタイプ
アラーム付タイプ

7060

E326
E327
25120
104.8±0.340120
104.8±0.3

静圧 [Pa]503020回転方向

100060.5

1.01.5
風量 [m3/min]

2.02.5リード線 2本 300 mm
UL Style 11347, AWG22

風方向

アラームリード線 2本 300 mm
UL Style 1430, AWG24（アラーム付タイプのみ）
4×ϕ4.5穴

"取付穴参考寸法図（単位 mm）

"接続図
橙118
104.8±0.3

4×ϕ4.5

灰黄黒36118
104.8±0.3

ϕ1L AC100-240 V
N 電源
アラーム出力（アラーム付タイプのみ）

吐出側
吸込側

"周辺機器
製品
フィンガーガードパネル IP2X 仕様
フィンガーガードパネル IP2X 仕様 フィルター付
スリット板金パネル IP4X 仕様 ファン搭載台数 1 台
スリット板金パネル IP4X 仕様 ファン搭載台数 2 台
スリット板金パネル IP4X 仕様 ファン搭載台数 3 台
防塵・防滴パネル IP43 仕様
防塵・防滴パネル IP43 仕様 パネルサイズ大防塵・防滴パネル IP55 仕様
防塵・防滴パネル IP55 仕様 パネルサイズ大鉄製フィンガーガードセット（1 枚）
鉄製フィンガーガードセット（2 枚）ステンレス製フィンガーガードセット（1 枚）ステンレス製フィンガーガードセット（2 枚）
鉄製フィンガーガード・フィルターセット（各 1 枚）
金属フィルター
スクリーン

品名
A-1225-GG □1
A-1225-GGF □1A-1225-GS ■ 1
A-1225-GS ■ 2
A-1225-GS ■ 3
A-1225-GPL431
A-1225-GPL43R1
A-1225-GPL551
A-1225-GPL55R1
A-1225-G
A-1225-G2
A-1225-S
A-1225-S2
A-1225-GF
FLW12FS12S

定価2,500 円2,750 円
8,150 円
12,100 円
15,450 円
5,650 円
6,250 円6,150 円
6,650 円
750 円
1,300 円
950 円
1,500 円
1,650 円
1,600 円
850 円

● 品名中の □ には、パネル色を表す B（ベージュ）、C（クリーム）または L（ライトグレー）が入ります。
品名中の ■ には、パネル塗装色を表す B（ベージュ）または C（クリーム）が入ります。

7EC ファン
EMU シリーズ

使用電圧範囲：±10%（各電圧共）
過熱保護：焼損防止回路内蔵
色
フレーム：黒
羽根：黒材質フレーム：PBT+PC（難燃グレード：V-0）
羽
根：PPE+PS（難燃グレード：V-1）□120mmー38mm 厚"仕様
品名
アラームなしタイプ

回転低下アラーム
無接点タイプ〈アラーム仕様：B1〉

電圧

周波数

V

Hz

EMU1238-□

EMU1238M-□

単相 100−240

50 / 60

電流

最大静圧

騒音
レベルm3/min

PadB（A）

h

384

4260000

入力

回転速度

最大風量

AWr/min

0.08

4.43250● アラーム仕様について ➜ 3 ページ● 電流は電圧が 100V 時の値です。
● 品名中の □ には、電源接続用プラグコードの長さを表す 1（1m）、2（2m）のいずれかが入ります。

"種類と価格●アラームなしタイプ
品名
EMU1238-1
EMU1238-2●回転低下アラーム無接点タイプ

定価
5,300 円
5,300 円

品名
EMU1238M-1
EMU1238M-2

定価7,000 円
7,000 円

"付属品タイプ

電源接続用
プラグコードアラームなしタイプ
回転低下アラーム無接点タイプ

1本1本

アラーム
ケーブル（2 m）−1本"風量―静圧特性"外形図（単位 mm）（ファン単体時の特性です。）●ファン90

質量：0.29 kg
アラームなしタイプ
アラーム付タイプ

80

E228
E231

70

100

静圧 [Pa]6050

ハウジング：J11SFM-03V-KX(日本圧着端子)アラームリード線
UL Style 1007, AWG24(アラーム付タイプのみ)

40120
104.8±0.3

3020

風方向

電源入力端子

回転方向

10080.5

1.0 1.5 2.0 2.5
風量 [m3/min]

3.03.5104.8±0.31204×ϕ4.338

期待寿命●延長ケーブル（付属品）◇ アラームケーブル（アラーム付タイプに付属）

7.5◇ 電源接続用プラグコード82000
1724

L

心線：AWG24

ϕ4.815.5ORIENTAL
MOTOR8

ハウジング：J11SF-03V-KX（日本圧着端子）平行ビニールコード2心（黒色）SPT-1 AWG18

品名EMU1238□-1EMU1238□-2

L［mm］
1000
2000

● アラーム付タイプは、品名中の □ に M が入ります。

"取付穴参考寸法図（単位 mm）
104.84×ϕ4.5"接続図
104.84×ϕ4.5
AC100-240 V

53ϕ1712LN118118

吐出側

吸込側

黄黒

アラーム出力（アラーム付タイプのみ）

アラームケーブル

104.8118

118

104.8ϕ電源"周辺機器製品
フィンガーガードパネル IP2X 仕様
フィンガーガードパネル IP2X 仕様 フィルター付
スリット板金パネル IP4X 仕様 ファン搭載台数 1 台
スリット板金パネル IP4X 仕様 ファン搭載台数 2 台
スリット板金パネル IP4X 仕様 ファン搭載台数 3 台
防塵・防滴パネル IP43 仕様
防塵・防滴パネル IP43 仕様 パネルサイズ大防塵・防滴パネル IP55 仕様
防塵・防滴パネル IP55 仕様 パネルサイズ大鉄製フィンガーガードセット（1 枚）
鉄製フィンガーガードセット（2 枚）ステンレス製フィンガーガードセット（1 枚）ステンレス製フィンガーガードセット（2 枚）
鉄製フィンガーガード・フィルターセット（各 1 枚）
金属フィルタースクリーン
電源接続用プラグコード（1 m）
電源接続用プラグコード（2 m）

品名
A-1238-GG □1A-1238-GGF □1A-1238-GS ■ 1
A-1238-GS ■ 2A-1238-GS ■ 3
A-1238-GPL431
A-1238-GPL43R1A-1238-GPL551
A-1238-GPL55R1A-1238-G
A-1238-G2
A-1238-S
A-1238-S2
A-1238-GF
FLW12
FS12S
PCA2B
PCA2B2

定価
2,500 円2,750 円
8,150 円
12,100 円
15,450 円
5,650 円
6,250 円6,150 円
6,650 円
750 円
1,300 円
950 円
1,500 円
1,650 円
1,600 円
850 円
600 円
850 円

● 品名中の □ には、パネル色を表す B（ベージュ）、C（クリーム）または L（ライトグレー）が入ります。
品名中の ■  には、パネル塗装色を表す B（ベージュ）または C（クリーム）が入ります。

"ファン用温度スイッチ"制御盤ファンユニット

装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御。 省エネルギー・低騒音などの「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。

EMU シリーズのファンと周辺機器（カバー、フィルターメディア、フレーム、フィンガーガード）を一体化した製品です。 制御盤の冷却に最適です。

● フィンガーガードユニット IP2X 仕様● スリット板金ユニット IP4X 仕様

定価 7,800〜9,750 円

定価 13,450〜36,450 円

ファン用温度スイッチ AM2-XA1（定価 3,200 円）

9

お客様ご相談センター

https://www.orientalmotor.co.jp/ja●このカタログに掲載している製品を製造している事業所は、品質マネジメントシステム
ISO9001および環境マネジメントシステム ISO14001認証を取得しています。
●このカタログに掲載している製品の性能および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください｡●このカタログに掲載している全製品の価格には消費税等は含まれておりません。
●製品について詳しくお知りになりたい方は、お近くの支店、営業所におたずねになるか、下記の“お客様ご相談センター”にお問い合わせください。
●このカタログに記載している会社名および商品の名称は、それぞれの会社が所有する商標または登録商標です。
●、は、日本その他の国におけるオリエンタルモーター株式会社の登録商標または商標です。

102024 年 8 月 制作

製品に関する技術的なお問い合わせ、購入についてのご相談はこちらまで。

受付時間

平日 9：0 0 ～ 1 9 : 0 0（土日祝日･その他当社規定による休日を除く）

TEL 0120-925-410
FAX 0120-925-601
E-mail webts@orientalmotor.co.jp
ネットワーク対応製品専用ダイヤル

CC-Link、MECHATROLINKなどのFAネットワークやModbus RTUに関する技術的なお問い合わせ窓口
受付時間 平日 9：0 0 ～ 17：3 0（土日祝日･その他当社規定による休日を除く）

TEL 0120-914-271© 2023-2024 Copyright ORIENTAL MOTOR CO.,LTD.

F-79-2