資料－３
第2回安全性検討会資料

地震後の設備健全性確認 他＜（１）震災時における被害と対応状況について（その１）他＞

平成２６年１２月２４日
東北電力株式会社
All rights Reserved. Copyrights © 2014, Tohoku Electric Power Co., Inc.

Tohoku Electric Power Co., Inc.

目次

１．女川原子力発電所における東北地方太平洋沖地震により発生した津波の調査結果および設備被害について（No.4関連）
２．東日本大震災時におけるソフト面での対応状況および教訓について（No.11,12,13,14,15関連）

３．事業者による防災訓練の充実化について（No.81関連）

Tohoku Electric Power Co., Inc.

1

１．女川原子力発電所における東北地方太平洋沖地震により発生した津波の調査結果および設備被害について（No.4関連）

Tohoku Electric Power Co., Inc.

2

１．１ 東北地方太平洋沖地震により発生した津波調査結果（１／４）
東北地方太平洋沖地震による津波の調査結果を，平成２３年４月７日に国へ報告。

Tohoku Electric Power Co., Inc.

3

１．１ 東北地方太平洋沖地震により発生した津波調査結果（２／４）

Tohoku Electric Power Co., Inc.

4

１．１ 東北地方太平洋沖地震により発生した津波調査結果（３／４）

Tohoku Electric Power Co., Inc.

5

１．１ 東北地方太平洋沖地震により発生した津波調査結果（４／４）

Tohoku Electric Power Co., Inc.

6

１．２ 東北地方太平洋沖地震により発生した津波の追加調査および再現解析結果

津波の影響分析に係る検討の流れ
津波に係る追加の調査および女川原子力発電所に来襲した津波の再現解析による分析等を実施し，平成２３年７月８日に国へ報告。
【敷地内外における津波調査】
敷地内における調査●痕跡高等の調査●地盤沈下量の調査

敷地外における調査●社外機関の痕跡調査，検潮記録等の整理●痕跡高等の調査●観測記録の整理●津波の周期の分析【津波の再 現解析】
●各種構造物等の被害の調査●砂の堆積，海底の侵食調査【発電所 の 安全性への 影響の分析】

津波の影響の分析に係る検討の流れ
Tohoku Electric Power Co., Inc.

7

１．２ 東北地方太平洋沖地震により発生した津波の追加調査および再現解析結果

敷地内外における津波調査（１／５）（１）痕跡高（浸水高，遡上高）等の調査●女川原子力発電所に来襲した津波の痕跡高（浸水高，遡上高）をGPS測量により把握●主要な建屋が設置されている敷地前面における遡上高は，最大でO.P. ※1約+13.8m※2
凡例
痕跡高，遡上高
津波の痕跡が認められる位置
主要建屋が設置されている敷地⑧⑨

遡上高：O.P.+13.8m※1：O.P.とは，女川の工事用基準面で，O.P.±0.0mは東京湾平均海面(T.P.)－0.74mである※2：地盤沈下量約1mを考慮した値

Tohoku Electric Power Co., Inc.

8

１．２ 東北地方太平洋沖地震により発生した津波の追加調査および再現解析結果敷地内外における津波調査（２／５）●最高水位：潮位計で観測された津波の高さの最高値（標高で表す）●津波高：津波によって海面が上昇した高さ（ｍで表す）●浸水高：建屋や設備に残された津波の痕跡の高さ（標高で表す）●遡上高：海岸から内陸に津波が及んだ高さ（標高で表す）●浸水域：津波によって浸水した範囲※痕跡高：浸水高，遡上高を総称
津 波 高

最高 水位
遡 上高
浸 水深
浸水高

浸水域
基準面（女川 原子力発電所 工事用基準面 等）※：４月７日時点では，潮位計で観測された水位の最高値を津波の高さと表現していたが，今回，潮位計で観測された水位から，平常潮位を差し引いた値を津波高とし，潮位計で観測された水位の最高値を最高水位とした。

Tohoku Electric Power Co., Inc.

9

１．２ 東北地方太平洋沖地震により発生した津波の追加調査および再現解析結果

敷地内外における津波調査（３／５）（２）津波の周期の分析●女川原子力発電所で観測された津波波形を分析し，津波の主要な周期を把握。津波の主要な周期は，概ね50分前後

フーリエ変換により分解並び替え観測された津波波形（模式図）●津波の主要な周期（50分前後）は，発電所周辺の地形等の固有周期とは合致せず，地形等の影響により顕著な波高の増幅は生じなかったと考えられる。
Tohoku Electric Power Co., Inc.

10

１．２ 東北地方太平洋沖地震により発生した津波の追加調査および再現解析結果

敷地内外における津波調査（４／５）（３）地盤沈下量の調査●地震に伴う発電所敷地の地盤沈下量を把握するため，GPS測量を実施●発電所敷地の地盤は，一様一様に１程度沈下
一様に１ｍに１ｍ程度沈下していることを確認
電子基準点：「音別」

方位標

基準点 No.2

拡 大
偏心点
基準点 No.3

基準点 No.1

電子基準点：「知立」

Tohoku Electric Power Co., Inc.

11

１．２ 東北地方太平洋沖地震により発生した津波の追加調査および再現解析結果

敷地内外における津波調査（５／５）（４）津波の水位●女川原子力発電所の潮位計で観測された津波の高さ（最高水位）は，敷地の地盤沈下約１mを考慮すると，O.P.約＋13m(4月7日報告値と東北地方太平洋沖地震 津波時水位変化(女川 3月11日15:00～16:00)補正後同値）
16.0

最高水位 ：O .P.約＋1 3ｍ（ 15:29 ）

14.0
12.0
10.0
水位(O.P.ｍ)

8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
16:00

15:50

15:40

15:30

15:20

15:10

15:00

-2.0
-4.0

最低水位 ：O .P.約－6 ｍ以下（ 15:44 ～15 :46）
-6.0
-8.0
時

Tohoku Electric Power Co., Inc.

刻

12１．２ 東北地方太平洋沖地震により発生した津波の追加調査および再現解析結果

津波の再現解析結果（１／４）●藤井・佐竹（2011）の40枚断層モデルを基に女川原子力発電所近傍の痕跡高等を良好に再現する津波の波源モデルを作成
0100km

200km

AA
女川原子力発電所

藤井・佐竹の96枚断層モデル(ver.3.1)

藤井・佐竹の40枚断層モデル(ver.4.0)

独立行政法人建築研究所HPより引用し加筆

当社で作成した波源モデル(すべり量分布)

Tohoku Electric Power Co., Inc.

走向

傾斜角

断層上緑深さ最大すべり量ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞMw

193°

14°

3km

20m

8.94

13

１．２ 東北地方太平洋沖地震により発生した津波の追加調査および再現解析結果

津波の再現解析結果（２／４）●波源モデルの作成に当たっては，社外機関の地震動解析モデル等との整合性を確認しながら検討

女川原子力発電所

整合的

当社で作成した波源モデル(すべり量分布)

防災科研による海溝近傍のすべり量を説明す
る地震波インバージョンの結果
独立行政法人防災科学研究所HPより引用

Tohoku Electric Power Co., Inc.

14

１．２ 東北地方太平洋沖地震により発生した津波の追加調査および再現解析結果

津波の再現解析結果（３／４）●津波解析の流れ■ STEP１ すべり分布の作成■ STEP２ 地殻変動させる

AA

気象庁HPより■ STEP３ 波の連続方程式を時々刻々に解いて，発電所への影響を把握

Tohoku Electric Power Co., Inc.

15

１．２ 東北地方太平洋沖地震により発生した津波の追加調査および再現解析結果

津波の再現解析結果（４／４）
再現性の確認●女川原子力発電所の潮位計で観測された水位と解析で得られた水位は良く一致している●調査で得られた痕跡高と解析で得られた痕跡高も良く一致している（発電所近傍）

再現解析の結果
土木学会(2002)による再現性の目安

Kκ

K=1.00κ=1.040.95＜Ｋ＜1.05

κ＜1.45

1 nlog K = ∑ log K in i =1、

1  nlog κ =   ∑ (log K i ) 2 − n (log K ) 2   n  i =1

K i = Ri H iｎ：地点数，Ri：i番目の地点での観測値(痕跡高)，Ｈi：i番目の地点での再現解析結果※：Ｋ，κは再現解析と痕跡調査結果との差やばらつきの程度を表す指標

Tohoku Electric Power Co., Inc.

16

12

１．２ 東北地方太平洋沖地震により発生した津波の追加調査および再現解析結果

発電所の安全性への影響の分析（１／３）（１）津波に津波に伴う水位下降の水位下降の評価●１号～3号の取水口前面では最低水位O.P.約－7.6m●数分間程度，水位が取水口敷高を下回ったと推定●原子炉補機冷却系海水ポンプに必要な海水が1号機では約40分間，2，3号機では約38分，取水設備内に確保される構造となっていることから，発電所の安全性に影響が無かったことを確認
取水位
15
最高水位：O.P.約＋13m
12.97（42.6分）

12水位（O.P.m)

9630-3

数分間
取水口敷高(O.P.-6.3m)-6最低水位：O.P.約－7.6m-92025303540455055606570

時間（分）

取水口前面の水位と取水口敷高の関係(2号機の例)
海側←

海水ポンプ室

陸側
→取水口

海水ポンプ

取水路
取水口敷高
：確保される水の範囲

取水設備の概要図（断面図）

Tohoku Electric Power Co., Inc.

17

１．２ 東北地方太平洋沖地震により発生した津波の追加調査および再現解析結果

発電所の安全性への影響の分析（２／３）（２）津波に津波に伴う砂の堆積，堆積，海底の海底の侵食状況
侵食状況●女川原子力発電所に来襲した津波に伴う砂の堆積，海底の侵食状況を測量により把握●津波来襲に伴い，0.5ｍ～0.6ｍ程度の砂の堆積，最大5.5m程度の侵食を確認●津波に伴う堆砂により取水口が閉塞することはなかったことを確認（原子炉補機冷却系海水ポンプに必要な海水が継続的に取水可能であったことを確認）
津波来襲前後の堆積侵食状況
Tohoku Electric Power Co., Inc.

18

１．２ 東北地方太平洋沖地震により発生した津波の追加調査および再現解析結果

発電所の安全性への影響の分析（３／３）（３）各種構造物等の被害●既に女川１号重油貯蔵タンクの倒壊等を確認しているが、更に津波に伴う構造物等の被害を追加調査●低い位置（O.P.+2.5m※）に設置されている小屋等に浸水による損傷を確認●安全上重要な施設に新たな被害が無かったことを確認※：地盤沈下量約1ｍを考慮した値

Tohoku Electric Power Co., Inc.

19

１．２ 東北地方太平洋沖地震により発生した津波の追加調査および再現解析結果

津波調査に係るまとめ●東北地方太平洋沖地震に際して女川原子力発電所に来襲した津波に係る追加調査および再現解析を実施した。
●女川原子力発電所に来襲した津波を再現する波源モデルを作成した。
●この波源モデルのすべり量分布から，今回の津波は波源が広範囲に渡っており，日本海溝沿いのすべり量が大きい特徴があることが確認された。
●追加調査等により，女川原子力発電所に来襲した津波に伴う水位下降や砂の堆積等が発電所の安全性に影響を及ぼさなかったことを確認した。

Tohoku Electric Power Co., Inc.

20

１．３ 津波による被害状況

法令等報告対象事象（１／２）
法令等報告対象事象5件の被害（下表）のうち，津波起因による事象は2件。
（事象の概要については，第１回検討会においてご説明済）

設備名称

被害概要

原因

高圧電源盤

常用のＡ系高圧電源盤が焼損（Ｂ系および非常用電源は問題なし）

地震

屋外重油貯蔵タンク倒壊

津波

原子炉建屋
天井クレーン

走行部の損傷地震

非常用ディーゼル発電機

高圧電源盤の焼損による影響で，電圧調整などに使用している回路が損傷

地震

補機冷却水系

原子炉補機冷却水Ｂ系および高圧炉心スプレイ補機冷却水系が浸水（Ａ系の機能に問題はなし）

津波

１号機

２号機

Tohoku Electric Power Co., Inc.

21

１．３ 津波による被害状況

法令等報告対象事象（２／２）
２号機 原子炉建屋 付属棟（海水流入）
高さ約２．５ｍまで浸水まで浸水

敷地高さ：１３.８ｍ（地震前 １４．
１４．８ｍ）

１号機重油タンク号機重油タンク
（倒壊）
倒壊）

港湾高さ：２.５ｍ（地震前 ３．５ｍ）

13m

Tohoku Electric Power Co., Inc.

22

１．４ 津波への対応

津波に津波に対する従来する従来からの従来からの備からの備えと福島第一事故
えと福島第一事故を福島第一事故を踏まえた対策
まえた対策
●建設時
建設時に設計した設計した「した「余裕のある余裕のある敷地高のある敷地高」敷地高」に加え，防潮堤・防潮堤・壁，水密扉などの水密扉などの対策などの対策により対策により巨大津波により巨大津波への巨大津波への備への備えを行えを行っていく。っていく。

津波対策

1重津波の敷地・建屋内への浸水を防ぎ，安全上重要な機器の機能喪失を回避

1 余裕のある敷地高

2重3重4重5重2 海水ポンプのピット内設置

3 想定津波高見直しに伴う防潮堤・防潮壁 強化

4 水密扉，貫通口止水5 排水ポンプ

多様化

多様化《配置イメージ
配置イメージ図
イメージ図》※2【原子炉建屋】

2
3 防潮提
約29m
1
余裕のある敷地高
約13.8 m※1

海水ポンプのピット内設置

3 防潮壁

使用済燃料貯蔵プール【タービン建屋】

4

非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機

水密扉

除塵機

貫通部止水
4
非常用電源盤

蓄電池

スクリーン

原子炉格納容器海水ポンプ※1 女川周辺の地盤沈下（約１ｍ）を考慮

5 排水ポンプ※2 機器設置位置はプラント毎に異なる

Tohoku Electric Power Co., Inc.

23

１．４ 津波への対応

ま と め●東北地方太平洋沖地震により発生した津波による女川原子力発電所の安全性に影響を及ぼす被害はなかった。
●東日本大震災以降，福島第一事故から得られた知見や，震災の教訓などを踏まえた緊急安全対策等を実施。
●その後も，万一の事故の際に，その進展段階に応じてそれぞれ対策を講じる「深層防護」と、各段階の対策に二重・三重の厚み（多様化・多重化）を加えることを基本的な考えとし、重要な安全機能をハード・ソフト両面から強化する取り組みを継続的に実施。
●今後も，新規制基準の要求に満足せず、自主的かつ継続的な安全性向上に取り組んでいく。

Tohoku Electric Power Co., Inc.

24

２．東日本大震災時におけるソフト面での対応状況および教訓について（No.11,12,13,14,15関連）

Tohoku Electric Power Co., Inc.

25

２．１ 東日本大震災時における東日本大震災時における発電所における発電所の発電所の対応について対応について（について（１／５）
No.11，12関連

外部・・・・
本店対策本部≪発電所の発電所の状況≫
状況≫
発電所対策本部

中央制御室

情報収集及び情報収集及び現場復旧対応指示
外部・
外部・本店対策本部への本店対策本部への連絡
連携して対応（写真は写真は訓練時の訓練時の様子）様子）

Tohoku Electric Power Co., Inc.

現場

1号機 高圧電源盤焼損

2号機 原子炉建屋付属棟浸水
26

２．１ 東日本大震災時における東日本大震災時における発電所における発電所の発電所の対応について対応について（について（２／５）
No.11，12関連▼地震発生▼大津波警報発令

中央制御室▼作業員の作業員の退避指示
・自動停止後の自動停止後の原子炉等の原子炉等の状態確認▼津波襲来▼1号機号機 タービン建屋発煙確認
タービン建屋発煙確認▼2号機号機 原子炉付属棟浸水確認

・冷温停止操作▼高台避難指示▼対策本部立上げ
対策本部立上げ
発電所
対策本部▼自衛消防隊組織▼作業チーム作業チーム編成
チーム編成

・発電所情報収集
・外部への外部への通報連絡
への通報連絡▼対策本部の対策本部の電源確保
・避難住民の避難住民の受入

・消火活動
現場
・作業員退避のために作業員退避のためにゲートバイパス措置
ゲートバイパス措置

Tohoku Electric Power Co., Inc.

・排水作業
・地震後のパトロール
地震後のパトロール

27

２．１ 東日本大震災時における東日本大震災時における発電所における発電所の発電所の対応について対応について（について（３／５）
No.11関連≪中央制御室の中央制御室の状況≫
状況≫
地震発生当初，地震発生当初，制御盤の制御盤の手すりに掴すりに掴まりながら，まりながら，原子炉等の原子炉等の状態を状態を監視。
監視。
その後
その後，冷温停止操作に冷温停止操作に移行。
移行。
原子炉等の原子炉等の状態を状態を逐次，逐次，対策本部に対策本部に連絡。（連絡。（津波襲来。（津波襲来の津波襲来の状況含む状況含む）

１号機高圧電源盤発煙号機高圧電源盤発煙
状況や状況や２号機原子炉建号機原子炉建屋付属棟の屋付属棟の浸水状況の浸水状況の現場確認を現場確認を行い，対策本部に報告。
報告。
Tohoku Electric Power Co., Inc.

28

２．１ 東日本大震災時における東日本大震災時における発電所における発電所の発電所の対応について対応について（について（４／５）
No.12関連≪現場の現場の状況≫
状況≫
１号機高圧電源盤焼損

２号機原子炉建屋付属棟浸水

ここまで浸水した

地震の地震の揺れによりショートし，れによりショートし，火災が火災が発生
自衛消防隊を自衛消防隊を組織して組織して，消火活動を実施
して，消火活動を
消火活動は
消火活動は，現場が現場が煙で充満しており充満しており，しており，酸素ボンベを酸素ボンベを背負ボンベを背負いながら背負いながら，いながら，交替して交替して対応
して対応
Tohoku Electric Power Co., Inc.

約2.5mのの浸水
浸水した
浸水した水
した水については，いては，放射能を測定した測定した上した上で，排水
地下３地下３階から地上から地上まで地上まで汲まで汲み上げるには，げるには，高低差が高低差が大きく，きく，仮設ポンプ
仮設ポンプ1台ポンプ 台だけで汲だけで汲み上げられず，げられず，中継用溜め中継用溜め升を設置して設置して排水29

２．１ 東日本大震災時における東日本大震災時における発電所における発電所の発電所の対応に対応について（ついて（５／５）
No.12関連≪発電所対策本部の発電所対策本部の状況≫
状況≫
津波により津波により通常により通常の通常の通信回線が通信回線が不通となり不通となり，となり，以下のとおり以下のとおり通報連絡のとおり通報連絡を通報連絡を実施。
実施。
関係自治体等 衛星系回線端末
衛星系回線端末でで連絡または連絡または連絡員または連絡員を連絡員を派遣して派遣して連絡して連絡
国
衛星系回線端末で衛星系回線端末で連絡
女川原子力発電所

発電所外※【関係自治体等】
関係自治体等】【発電所対策本部】
発電所対策本部】
連絡員
衛星系回線

※
電話

ＦＡＸ

電話
【 国】

ＦＡＸ

通信事業者
回線

電話

ＦＡＸ

ﾃﾚﾋﾞ会議ﾃﾚﾋﾞ会議
ｼｽﾃﾑ

【本店】
本店】
：通常通信回線不通時
：
通常通信時

電話
ﾃﾚﾋﾞ会議ﾃﾚﾋﾞ会議ｼｽﾃﾑ
会議ｼｽﾃﾑ
電力保安
電力保安
通信用回線
通信用回線
ＦＡＸ

ﾃﾚﾋﾞ会議ﾃﾚﾋﾞ会議ｼｽﾃﾑ※：初動時における初動時における通報連絡における通報連絡は
通報連絡は本店が本店が対応

Tohoku Electric Power Co., Inc.

30

２．２ 東日本大震災時における東日本大震災時における指揮命令系統における指揮命令系統に指揮命令系統について
No.13，14関連

３．１１震災時
１１震災時における震災時における当社における当社の当社の指揮命令系統は指揮命令系統は，これまでのトラブル対応
これまでのトラブル対応や対応や訓練で得た経験を経験を活かし，かし，発電所は発電所は現場対応に現場対応に専念，専念，本店は本店は発電所を発電所を支援するとの支援するとの基本的な基本的な考えに基えに基づき対応
づき対応。
対応。
指揮命令系統に指揮命令系統に大きな混乱きな混乱はなく混乱はなく，はなく，全社体制で全社体制で発電所の発電所の復旧対応を復旧対応を支援。
支援。
ヘリコプターによる救援物資補給など
救援物資補給など

発電所

本店

発電所対策本部他

本店対策本部
支援対応検討・支援対応検討
・実施

・原子炉冷温停止対応
・現場状況の現場状況の確認
・外部への外部への通報連絡
への通報連絡・現場復旧対応

総務班
原子力班
・情報整理※
情報整理※

発電所情報の発電所情報の連絡※：発電所情報を発電所情報を整理し整理し，本店内で共有

資材班（情報の情報の錯綜防止）
錯綜防止）

電力ｼｽﾃﾑ電力ｼｽﾃﾑ班
ｼｽﾃﾑ班-１号機 高圧電源盤焼損-２号機 原子炉建屋付属棟浸水

Tohoku Electric Power Co., Inc.

その他各班
その他各班

31

２．３ 東日本大震災におけるソフト
東日本大震災におけるソフト面におけるソフト面での教訓
での教訓と教訓と対応に対応について（ついて（１／２）
No.15関連

教訓内容

対策

国との連携強化との連携強化

社内に社内に「原子力施設事態即応センター
原子力施設事態即応センター」センター」を設置

複数号機同時発災した
複数号機同時発災した際した際の体制構築

発電所対策本部の発電所対策本部の号機専任体制を号機専任体制を構築

原子力災害時の原子力災害時の対応手順①対応手順を対応手順を見直し見直し，充実化②防災訓練を防災訓練を通して，して，対応手順を対応手順を検証

現場作業員との現場作業員との連絡手段との連絡手段の連絡手段の確保

無線機の無線機の追加配備

本店対策本部のの体制構築
原子力災害および原子力災害および広域停電および広域停電の広域停電の同時発災時にお同時発災時にお 本店対策本部
ける体制整備（原子力災害対応とける体制整備
原子力災害対応と広域停電対応の広域停電対応の分任）
分任）
原子力災害対策の原子力災害対策の支援を支援を行う施設

災害が災害が発生した
発生した発電所した発電所の発電所の後方支援を後方支援を行うため，うため，災害対策支援拠点を災害対策支援拠点を設置

通信設備の通信設備の信頼性向上および信頼性向上および通信量増強
および通信量増強

外部との外部との通信機能との通信機能の通信機能の多重化・多重化・多様化のため多様化のため，のため，統合原子力防災ネットワークを統合原子力防災ネットワークを整備
ネットワークを整備

Tohoku Electric Power Co., Inc.

32

２．３ 東日本大震災におけるソフト
東日本大震災におけるソフト面におけるソフト面での教訓
での教訓と教訓と対応に対応について（ついて（２／２）
No.15関連
中央制御室

国・自治体
現場

統合防災ネットワーク

無線機

本店対策本部

女川原子力発電所（（（（原子力災害対応））））（（（（広域停電対応））））発電所対策本部

原子力災害対応本部
原子力施設事態
即応センター

２号機

１号機
情報班 保修班
保修班 放射線管理班

･･･

同左

３号機
同左

災害対策支援拠点
物資・物資・人員の手配

本店ビル
本店ビル
石巻ヘリポート
石巻ヘリポート（ヘリポート（当社施設）
当社施設）
輸送中継および輸送中継および出入管理等
および出入管理等の出入管理等の拠点として拠点として活用
として活用

Tohoku Electric Power Co., Inc.

支援33

３．事業者による防災訓練の充実化について（No.81関連）

Tohoku Electric Power Co., Inc.

34

３．１ 事業者による事業者による防災訓練による防災訓練の防災訓練の充実化に充実化について（ついて（１／２）≪総合訓練≫
総合訓練≫
震災以降は震災以降は，対応要員の対応要員の能力向上を能力向上を図るため，るため，訓練シナリオ訓練シナリオ等シナリオ等のバリエーションを広のバリエーションを広げて実施
げて実施

シナリオ
発災想定
評価体制

震災前
震災後
訓練参加者に訓練参加者に訓練シナリオの訓練シナリオの訓練参加者に訓練参加者に訓練シナリオの訓練シナリオの詳細
シナリオの詳細は詳細は提示せず提示せず，せず，詳細を詳細を事前提示して事前提示して訓練実施概要のみ概要のみ提示
フレキシブルに訓練をして訓練実施のみ提示して提示して，して，フレキシブルに訓練訓練を実施
平日の平日の発災を発災を想定
休日の休日の発災も発災も想定
社内関係者による社内関係者による訓練評価による訓練評価を訓練評価を実施 社外機関による社外機関による訓練評価による訓練評価を訓練評価を実施≪要素訓練≫
要素訓練≫
総合訓練以外にも総合訓練以外にも，にも，現場対応力向上のために現場対応力向上のために定期的のために定期的に定期的に個別の個別の要素訓練を要素訓練を実施
中越沖地震の中越沖地震の教訓から教訓から，から，巨大地震に巨大地震に起因した起因した全した全ての交流電源ての交流電源が交流電源が喪失した
喪失した状態した状態を状態を想定した
想定した運転訓練を運転訓練を実施
社員自社員自らが対応らが対応できるように対応できるように，できるように，実働訓練を実働訓練を実施 （夜間・夜間・天候不良時天候不良時にも不良時にも実施にも実施）実施）－電源車の電源車の接続を接続を行う電源確保訓練－原子炉への原子炉への注水への注水のために注水のために消防車のために消防車のホースを消防車のホースを接続のホースを接続する
接続する冷却確保訓練
する冷却確保訓練－ホイールローダの重機
ホイールローダの重機によるがれき
重機によるがれき撤去訓練によるがれき撤去訓練
社内関係者による社内関係者による要素訓練評価を実施
による要素訓練の要素訓練の評価をTohoku Electric Power Co., Inc.

35

３．１ 事業者による事業者による防災訓練
による防災訓練の防災訓練の充実化に充実化について（ついて（２／２）
全ての交流電源ての交流電源が交流電源が喪失した喪失した状態した状態を状態を想定した運転訓練
した運転訓練冷却確保訓練（冷却確保訓練（可搬式ポンプおよび可搬式ポンプおよび消防車による消防車による原子炉冷却手段確保による原子炉冷却手段確保）原子炉冷却手段確保）

電源確保訓練（電源確保訓練（高台電源センターでの高台電源センターでの電源車による電源車による電源確保による電源確保）電源確保）

ホイールローダによる夜間
ホイールローダによる夜間のがれき
夜間のがれき撤去訓練

Tohoku Electric Power Co., Inc.

36