資料1-1-1
H29.1.31
東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 指摘事項に対する回答一覧表（5号炉原子炉建屋内緊急時対策所）についてご説明。

No.

審査日

指摘事項

回答
回答状況

回答日

回答資料

一部本日
回答

1

準備中
緊急時対策所の機能（気密性、建屋内アクセスルー2016/9/13 ト等）を整理した上で，機能が維持されることを説明 一部，第すること。
422回会
合及び第426回会
合にて回
答

次回会合
資料1-1-2
H28.12.15
H28.12.27

回答
・高気密室を除く対策本部関連設備の耐震性については12/15会合にて
説明
・高気密室については，要求機能を整理した上で，「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」及び「原子力発電所耐震設計技術指針
JEAG4601-1991追補版」に基づき，機器・配管系としての耐震設計を実施し，要求機能を確保する旨を12/27会
合にて説明
・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所への屋内アクセスルートについては12/15会合指摘事項を踏まえて再整理した結果を本日回答する（61-9-418）
・待機場所については12/15会合及び1/26会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

準備中

2

2016/12/15 大湊側緊対所の竣工時期を本文に記載すること。

一部，第426回会
合にて回答

準備中

3

高気密室の耐震性の確認はどのように実施している 一部，第2016/12/15のか説明すること。
426回会
合にて回答

・大湊側緊対所の竣工時期（平成30年7月竣工予定）を12/27会合で説明

次回会合・記載内容については12/15会合及び12/27会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

H28.12.27

・高気密室については，要求機能を整理した上で，「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」及び「原子力発電所耐震設計技術指針JEAG4601-1991追補版」に基づき，機器・配管系としての耐震設計を実施し，要求機能を確保する旨を12/27会
合で説明

次回会合
H28.12.27

・耐震性のための設計詳細について
は，12/27会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する
準備中

4

56

５号緊対所待機所について，適切に放射線防護が2016/12/15できることを説明すること。

2016/12/15

2016/12/15

可搬型陽圧化空調機がSs機能維持することを説明すること。

次回会合

一部，第435回会
合にて回答

H29.1.26

回答済H28.12.27

待機場所用の可搬型陽圧化空調機の保管場所を示
本日回答すこと。

・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所の待機場所に関する役割，要件について整理するとともに，事故対応における使用方法や設備設計方針について1/26会合にて説明
・12/15会合及び1/26会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する
・可搬型陽圧化空調機のSs機能維持にかかる12/15会合資料の記載を充実させ，12/27会合で説明

資料1-1-2

・対策本部用と待機場所用（1/26会合時点）の可搬型陽圧化空調機は組み合わせて使用することから，待機場所用（1/26会合時点）についても本日説明する
・保管・使用場所の配置を明示するとともに，その予備機を分散位置に保管することを説明する（61-9-2-56，619-5-110）
・なお，1/26会合指摘事項を踏まえた再整理の結果，待機場所に変更が生じた場合には改めて次回会合以降に回答する

1/4

についてご説明。

No.

審査日

指摘事項

回答
回答状況

回答日

回答資料

本日回答

7

2016/12/15

可搬型陽圧化空調機は，使用機器と予備機を同じ場所に保管しないこと。

一部，第426回会
合にて回答済資料1-1-2
H28.12.27

回答
・対策本部の可搬型陽圧化空調機の保管場所について予備機を分散する旨を12/27会合にて説明
・対策本部用と待機場所用（1/26会合時点）の可搬型陽圧化空調機は組み合わせて使用することから，待機場所用（1/26会合時点）についても本日説
明する・待機場所の可搬型陽圧化空調機の保管・使用場所の配置について明示するとともに，その予備機を分散位置に保管することを説明する（61-9-256，61-9-5-110）
・なお，1/26会合指摘事項を踏まえた再整理の結果，待機場所に変更が生じた場合には改めて次回会合以降に回答する

8

2016/12/15

平日昼間において，事故時に指揮にあたる職員が必ず確保されていることを説明すること。

本日回答

資料1-1-2

・事象発生後の原子力防災組織の各要員の役割について，通常勤務場所と緊対所間の移動を踏まえて再整理した結果を説明する（61-9-3-18）
・対策本部の空気ボンベ陽圧化装置から可搬型陽圧化空調機への切替手順を12/27会合で説明
・12/27会合指摘事項である容量，切替えのための設備・手順，余裕時間についてはNo.30にて回答する

9

本日回答
対策本部での空気ボンベ陽圧化装置から可搬型陽圧化装置への切替による陽圧化の手順も追記する 一部，第2016/12/15
こと。また，待機場所での可搬型陽圧化装置による 426回会陽圧化の手順の記載をすること。
合にて回答済資料1-1-2
H28.12.27

・対策本部用と待機場所用（1/26会合時点）の可搬型陽圧化空調機は組み合わせて使用することから，待機場所用（1/26会合時点）についても本日説
明する・待機場所の陽圧化手順について説明する（61-9-2-56,68，61-9-3-32）
・なお，1/26会合指摘事項を踏まえた再整理の結果，待機場所に変更が生じた場合には改めて次回会合以降に回答する

10

自主整備防火帯を自主とする理由と，新たに追加しアクセス
2016/12/15 たアクセスルートにクレジットをとる理由を詳細に説 本日回答
ルート会合
明すること。

資料1-2-2

・アクセスルートに関する指摘事項であるため，本日のアクセスルートの会
合にて回答

11

2016/12/15

新たに追加したアクセスルートが浸水しないことを説
アクセス
本日回答
明すること。
ルート会合

資料1-2-2・アクセスルートに関する指摘事項であるため，本日のアクセスルートの会
合にて回答

12

緊対所近傍に残る職員と緊対所を立ち上げる要員
2016/12/15の考えについて説明すること。

資料1-1-2

・免震棟緊対所から5号炉緊対所へ拠点を切り替える際の指揮について，12/27会合指摘事項を踏まえて再整理した結果を説明する（61-9-3-29）

13５号緊対所へのアクセスルートは複数箇所設定する
2016/12/15
本日回答
こと。

資料1-1-2・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所への屋内アクセスルートについて
12/15会合指摘事項を踏まえて再整理した結果を説明する（61-9-4-18）

14

緊対所電源を可搬型電源としている理由，可搬設備2016/12/15 は１２時間使えないとするこれまでの説明との整合性，台数の考え方について説明すること。

15

チェンジングエリアは３号緊対所と同等以上のものと2016/12/15すること。

16

2016/12/15

５号緊対所の対策本部に留まる要員を示し，その居住性を説明すること。

本日回答

H28.12.27

・可搬型電源の考え方について，12/27会合で説明

準備中

次回会合

・チェンジングエリアについては，12/15会合指摘事項（屋内アクセスルート，待機場所）及び1/26会合指摘事項（待機場所）を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

回答済

H28.12.27

・対策本部に留まる要員を明確にし，空調設計の説明に反映し，12/27会合
で説明

回答済

2/4

についてご説明。

No.

審査日

指摘事項

回答
回答状況

準備中

17

回答日

H29.1.26

陽圧化開始が遅延することによる影響を２分としているが，２分の根拠を説明すること。

H28.12.27

2016/12/15

19

空気ボンベ陽圧化装置から可搬型陽圧化装置への2016/12/15 切り替えについて，切り替え遅れによる影響を説明 本日回答
すること。

回答済

回答
・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所の待機場所に関する役割，要件について整理するとともに，事故対応における使用方法や設備設計方針について1/26会合にて説明

次回会合プルーム通過後，必要に応じて一時退避した要員が一部，第2016/12/15 緊対所待機場所へ戻るが，その要員の被ばく評価
435回会等を説明すること。
合にて回答

18

回答資料

・12/15会合及び1/26会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する
・モックアップによる検証結果である旨を，12/27会合で説明

資料1-1-2

・建屋内空気の入れ替わり及び切り替え遅れの要因となる予備機への切替え操作を考慮した容量，陽圧化手順について説明する（61-9-2-56,68，61-9-3-32）
・遮蔽モデルの保守性・誤差等の考え方について，12/27会合で説明

20

2016/12/15

遮蔽モデルの保守性や誤差等を先行の審査を踏まえ説明すること。

回答済

準備中

21

2016/12/15

５号緊対所の被ばくについては，ＤＳピットやSFPの水が抜けた場合で説明すること。

一部，第426回会
合及び第435回会
合にて回答

準備中

22

23

2016/12/15

補助壁の機能要求の考え方について説明すること。 一部，第（支持性能，遮蔽性能等）
426回会
合にて回
答

鋼製の高気密室については許容限界等を含めて機2016/12/15 能維持及び施設区分に対応した設計方針を説明すること。

回答済

H28.12.27

次回会合
H28.12.27
H29.1.26

・コンクリート施工誤差を考慮した被ばく評価結果については次回会合にて61-10 2.2にも記載する
・対策本部について，DSピットとSFPの影響を12/27会合で説明・待機場所について，他の被ばく経路からの影響と比べて影響が小さいと考えられることから評価対象外とした
旨を1/26会合で説明・待機場所については12/15会合及び1/26会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

次回会合
H28.12.27

・対策本部（高気密室）に係る，建屋躯体への機能要求の考え方を12/27
会合で説明
・建物・構築物の耐震設計の説明資料については，12/15会合指摘事項（待機場所）を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

H28.12.27

・高気密室については，要求機能を整理した上で，「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」及び「原子力発電所耐震設計技術指針
JEAG4601-1991追補版」に基づき，機器・配管系としての耐震設計を実施し，要求機能を確保する旨を12/27会
合で説明

24

2016/12/15

高気密室の耐震性について，耐震壁の歪み等をもとに基準地震動に対して評価基準値を満足することを回答済確認したとしているが，事実に即した記載に改めること。

H28.12.27

・高気密室の耐震性評価基準について記載の修正を実施
・高気密室が設置される原子炉建屋の躯体についても，要求機能を整理した上で，「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」及び「原子力発電所耐震設計技術指針
JEAG4601-1991追補版」に基づき，建物・構築物としての耐震設計を実施し，要求機能を確保する旨を12/27会
合で説明

25

待機所について，緊急時対策所の対象物として耐震性を持たせる設計であること，及び可搬型の陽圧化2016/12/15 装置で陽圧化する場合に躯体で気密性を維持でき準備中ることを説明すること。（施設側と耐震側の資料の整合性）

次回会合・待機場所については12/15会合及び1/26会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

26

2016/12/27 緊対所の機能概要比較図を修正すること

次回会合・緊対所の機能概要比較図について
は，12/27会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

準備中3/4についてご説明。

指摘事項

回答

No.

審査日

27

2016/12/27 大湊側緊対所の説明を再度載せること

28

2016/12/27

29

緊対所の電源設備切替はケーブルの繋ぎこみを含2016/12/27
めた時間で示すこと

30

空気ボンベ陽圧化装置と可搬型陽圧化空調機の切2016/12/27 替えについて、容量、切替えのための設備・手順、 本日回答
余裕時間について説明すること

資料1-1-2

・建屋内空気の入れ替わり及び切り替え遅れの要因となる予備機への切替え操作を考慮した容量，陽圧化手順について説明する（61-9-2-56,68，61-9-3-32）

31

原子力防災組織の各要員が事象発生後にどのよう2016/12/27 に行動するか、通常勤務場所と緊対所間の移動時 本日回答
間、立ち入り禁止区域等の観点で説明すること

資料1-1-2

・事象発生後の原子力防災組織の各要員の役割について，通常勤務場所と緊対所間の移動を踏まえて再整理した結果を説明する（61-9-3-18）

32

本部長及び本部長代行が移動中に指揮することに2016/12/27
ついて見直すこと

本日回答

資料1-1-2

・免震棟緊対所から5号炉緊対所へ拠点を切り替える際の指揮について，12/27会合指摘事項を踏まえて再整理した結果を説明する（61-9-3-29）

33

2016/12/27

グランドシャインガンマ線の評価のモデルに、ＴＭＳＬを追記すること

準備中

次回会合・被ばく評価に関する記載内容については12/27会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

34

2016/12/27

ＤＳＰ（蒸気乾燥器、セパレータ）の線量評価で、モデ準備中ルを説明すること

次回会合

・被ばく評価に関する記載内容については12/27会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

35

2016/12/27

線量評価において、炉心熱出力を考慮にいれた線源について説明すること

準備中

次回会合

・被ばく評価に関する記載内容については12/27会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

36

2016/12/27

クラウドシャイン被ばく線量評価における保守性につ準備中
いて、距離減衰の扱い含め整理して説明すること

次回会合

・被ばく評価に関する記載内容については12/27会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する37

2017/1/10

5号緊急時対策所にアクセスする際の照明の電源について説明すること。

準備中

次回会合

・電源設備に関する記載内容については1/10会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

38

2017/1/10

現場要員待機場所の作業用照明の設置の考え方に準備中
ついて説明すること。

次回会合

・電源設備に関する記載内容については1/10会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

39

遮蔽体を十分設置できない現状を踏まえて，不測の2017/1/26 事態に際して待機所の使用可能性を向上させるための方策を検討して説明すること。

準備中

次回会合

・現場要員待機場所に関する記載内
容については1/26会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

40

SA設備としての緊急時対策所の設置面積につい2017/1/26 て，不測の事態を考慮しても十分か検討して説明すること。

準備中

次回会合

・対策本部・現場要員待機場所に関する記載内容については1/26会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

41

2017/1/26

移動式待機所の保管場所や仕様について説明すること。

準備中

次回会合

・現場要員待機場所に関する記載内
容については1/26会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

42

2017/1/26

フェーズ移行の判断について，同時発災の場合も含め説明すること。

準備中

次回会合

・事象フェーズに基づく設計・運用は1/26会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する緊対所の電源設備の予備ケーブルについて説明す
ること

回答状況

回答日

準備中

次回会合

・大湊側緊対所に関する記載内容については12/27会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

準備中

次回会合

・電源設備に関する記載内容については12/27会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

次回会合

・電源設備に関する記載内容については12/27会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答す
る

準備中

4/4

回答資料

回答