委託費

仕様書
業

務

名

記載番号

水質検査等業務

別紙7ー１

自家用電気工作物保安管理業務

別紙7ー２

消防設備等保安点検業務

別紙7ー２

夜間警備通報業務

別紙7ー２

機能調査業務（浄化センター外14施設）

別紙7ー３

汚泥収集運搬、処分業務

別紙7ー４

発電機設置業務

別紙7ー４

植栽管理業務（浄化センター）

別紙7ー５

草刈業務（産業廃棄物最終処分場）

別紙7ー５

地下燃料タンク清掃、漏洩検査業務

別紙7ー４

脱臭装置用活性炭入替業務

別紙7ー６

シーズンイン点検業務

別紙7ー６

し渣分別処分業務

別紙7ー４

雨水側溝内堆積土砂浚渫業務

別紙7ー７

うめど夕陽が丘団地調整池浚渫委託

別紙7ー７

別紙7ー１

水質検査等業務仕様【共通事項】

・下水道法及び水質汚濁防止法など関係法令に定められた方法により実施すること・業務完了後、濃度計量証明書を提出すること
名称

水俣市浄化センター流入水の性能保証に係る分析業務

測定頻度

単位

採取場所

2回／月

mg/ℓ

浄化センターポンプ棟沈砂池からスクリーンまでの箇所

検査項目（5項目）
浮遊物質量（ＳＳ）、化学的酸素要求量（COD）、生物化学的酸素要求量（BOD）、全窒素（T-N）、全燐（T-P）

水俣市浄化センター放流水の性能保証に係る分析業務

2回／月

mg/ℓ

塩素混和池から水俣川へ放流するまでの箇所※大腸菌数の単位はCFU/mℓとする検査項目（11項目）

水素イオン濃度（pH）、浮遊物質量（ＳＳ）、化学的酸素要求量（COD）、生物化学的酸素要求量（BOD）、全窒素（T-N）、全燐（T-P）、大腸菌数、
n-ヘキサン抽出物質含有量（鉱物油類）、n-ヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類）、アンモニア・アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

水俣市浄化センター放流水ダイオキシン類濃度測定業務

1回／年（5月）

pg/ℓ

塩素混和池から水俣川へ放流するまでの箇所※毒性等量の単位はpg-TEQ/ℓとする検査項目（3項目）

ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）、ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン（PCDD）、コプラナーポリ塩化ビフェニル（Co-PCB）

水俣市浄化センター放流水試験業務

2回／年（6、12月）

mg/ℓ

塩素混和池から水俣川へ放流するまでの箇所

検査項目（33項目）
亜鉛及びその化合物、有機燐化合物、カドミウム及びその化合物、クロム及びその化合物、六価クロム化合物、シマジン、シアン化合物、チオベンカルブ、
四塩化炭素、１，４－ジオキサン、１，２－ジクロロエタン、１，１－ジクロロエチレン、シス－１，２－ジクロロエチレン、１，３－ジクロロプロペン、ジ
クロロメタン、水銀及びアルキル水銀・その他水銀化合物、セレン及びその化合物、テトラクロロエチレン、チウラム、銅及びその化合物、１，１，１－トリ
クロロエタン、１，１，２－トリクロロエタン、トリクロロエチレン、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ベンゼン、ほう素及びその化合物、ポリ塩化ビフェニル（PCB）、マンガン及びその化合物（溶解性）、フェノール類、鉄及びその化合物（溶解性）、塩化ビニルモノマー

水俣市浄化センター汚泥ケーキ溶出試験業務

1回／年（6月）

mg/ℓ

脱水機のケーキ搬出出口側の箇所※含水率の単位は％とする検査項目（26項目）

水素イオン濃度（pH）、有機燐化合物、カドミウム又はその化合物、六価クロム化合物、シマジン、シアン化合物、チオベンカルブ、四塩化炭素、１，４－ジオキサン、１，２－ジクロロエタン、１，１－ジクロロエチレン、シス－１，２－ジクロロエチレン、１，３－ジクロロプロペン、ジクロロメタン、水銀
又はその化合物、セレン又はその化合物、テトラクロロエチレン、チウラム、１，１，１－トリクロロエタン、１，１，２－トリクロロエタン、トリクロロエ
チレン、鉛又はその化合物、砒素又はその化合物、ベンゼン、ポリ塩化ビフェニル（PCB）、含水率

水俣市浄化センター汚泥ケーキ含有試験業務

1回／年（6月）

mg/kg

脱水機のケーキ搬出出口側の箇所

検査項目（6項目）
カドミウム及びその化合物、クロム及びその化合物、水銀及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ニッケル及びその化合物

産業廃棄物最終処分場たまり水水質検査業務
（排出水

健康項目）

3回/年（5・9・1月）

mg/ℓ

産業廃棄物処分場の試験水採取口の箇所

検査項目（26項目）
カドミウム、シアン、有機リン、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、アルキル水銀、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1.2ジクロロエタン、1.1ジクロロエチレン、1.2ジクロロエチレン、1.1.1トリクロロエタン、1.1.2トリクロロエタン、1.3ジクロロプロペン、チ
ウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン化合物、1.4ジオキサン、塩化ビニルモノマー（排出水

生活環境項目）

1回/年（5月）

mg/ℓ

産業廃棄物処分場の試験水採取口の箇所※大腸菌数の単位はCFU/mℓとする検査項目（15項目）

水素イオン濃度（pH）、浮遊物質量（ＳＳ）、化学的酸素要求量（COD）、生物化学的酸素要求量（BOD）、n-ヘキサン抽出物質、フェノール類、銅、亜鉛、溶解性鉄、溶解性マンガン、全クロム、フッ素、大腸菌数、全窒素、全リン

ダイオキシン類

1回/年（5月） pg-TEQ/ℓ 産業廃棄物処分場の試験水採取口の箇所

水質分析（地下水）

3回/年（5・9・1月）

mg/ℓ

産業廃棄物処分場の試験水採取口の箇所※一般細菌の単位は個/㎤、色度・濁度は度とする検査項目（45項目）

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、塩化物イオン、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌、一般細菌、シアン、水銀、銅、鉄、マンガン、亜鉛、鉛、六価クロ
ム、カドミウム、ヒ素、フッ素、カルシウム・マグネシウム等（硬度）、フェノール類、蒸発残留物、陰イオン界面活性剤、ph値、色度、濁度、トリクロロエ
チレン、テトラクロロエチレン、n-ヘキサン抽出物質（鉱物油）（動植物油）、セレン、四塩化炭素、1.2ジクロロエタン、1.1ジクロロエチレン、ジクロロ
メタン、シス1.2ジクロロエチレン、1.1.2トリクロロエタン、ベンゼン、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、総ト
リハロメタン、1.3ジクロロプロペン、シマジン、チウラム、チオベンカルブ、1.1.1トリクロロエタン、1.4ジオキサン（地下水）
検査項目（2項目）
電気伝導度（EC）、塩素イオン又は塩化物イオン（Cl）

12回/年

mg/ℓ

産業廃棄物処分場の試験水採取口の箇所※電気伝導度の単位はmS/mとする

別紙7ー２自家用電気工作物保安管理業務仕様
規格

点検
頻度

業務仕様

浄化センター・浜雨水ポンプ場

設備容量925kVA
非常用発電機375kVA

隔月1回 １

点検項目（電気事業法の規定に基づき点検を実施する）

白浜雨水ポンプ場・白浜汚水中継ポンプ場

設備容量300kVA
非常用発電機250kVA

隔月1回

①定期点検

百間雨水ポンプ場・百間汚水中継ポンプ場

設備容量400kVA
非常用発電機325kVA

隔月1回

・外観点検、電圧・電流・漏れ電流測定

牧ノ内雨水ポンプ場

設備容量45kVA
非常用発電機66kVA

隔月1回

・非常用自家発電機の無負荷運転(マンホールポンプ場適時）

丸島雨水ポンプ場

設備容量43kVA
非常用発電機50kVA

隔月1回

汐見第一雨水マンホールポンプ場

仮説発電機容量45kVA

隔月1回・測定試験（接地抵抗試験、絶縁抵抗試験）

汐見第二雨水マンホールポンプ場

仮説発電機容量60kVA

隔月1回

・保護継電器試験及び、高圧受変電設備清掃

丸島公園雨水マンホールポンプ場

仮説発電機容量45kVA

隔月1回

・非常用自家発電機の実負荷運転(マンホールポンプ場適時）

大園汚水マンホールポンプ場

仮説発電機容量25kVA

隔月1回 ２

電気主任技術者を選任し、監督官庁に提出する書類を作成する。ただし、設備管理を

丸島汚水マンホールポンプ場

仮説発電機容量25kVA

隔月1回

電気保安法人に委託し、選任しても構わない。

隔月1回 ３

毎年度当初に、保安管理規程を提出する。

うめど夕陽が丘汚水マンホールポンプ場 仮説発電機容量25kVA②年次点検

消防設備等保守点検業務仕様
点検項目

点検
頻度

消火器

ｽﾎﾟｯﾄ型

浄化センター

浜雨水ポンプ場

白浜雨水・汚水中継ポンプ場

牧ノ内雨水ポンプ場

丸島雨水ポンプ場

25

感知器
差動式
分布型

26

感知器
定温式

感知器
煙式

地区
音響

15

56

14

14

6

4

4

18

4

4

8

1

26

2

2

9

2

31

6

6

発信機

誘導灯
B級

誘導灯
C級

通路灯

35

11

11

1

6

・自動火災報知設備
・煙感知器、熱感知器等
・ベル、電源回路
・誘導灯設備、消火器設備
6月に通常点検、12月に総合点検（通常点検を含
む）を実施

感知器
差動式

11

1

年2回
8

業務完了後は、報告書を発
注者と水俣消防署へ提出

305百間雨水・汚水中継ポンプ場

18

13

12

1

15

夜間警備通報業務仕様
規格

浄化センター夜間警備通報業務

機械警備

業務仕様

報告

１

警備対象施設は、浄化センター管理棟とする。

２

警備対象の時間帯は、夜間及び、国民の祝日に関する法律（施工日：昭和23年法律第178号
最終更新:平成二十九年法律第六十三号）に定められた休日とする。

毎月３

警備内容は、自動警備装置による機械警備とし、不法侵入及び火災警報等の発生に対応する。

４

業務完了後は、報告書を毎月提出する。

2

別紙7ー３

機能調査業務委託仕様
１

調査内容
機器の仕様、異常の程度、措置区分、緊急度合、事業主別、処置方法、修繕履歴を調査し報告書を提出する。

２

調査対象施設及び、機器◆浄化センター（機械設備）
機器名称

メーカー名

形式

仕様

№1流入ゲート

前沢工業（株） 電動ﾊﾞﾙｺﾝ式

VALVE91E-0080*LUBRICANTHIGHREX-W*OUTPUT19.8rpm*呼び径800×1,000№2流入ゲート

前沢工業（株） 電動ﾊﾞﾙｺﾝ式

VALVE91E-0080*LUBRICANTHIGHREX-W*ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ6204×5*呼び径800×1,000

連通ゲート

前沢工業（株） 手動式*呼び径800×800＊開閉方向左自動除塵機

コミューターサービス㈱ 裏掻き連続式自動スクリーン 水路寸法１．２m×２．５m＊スクリーン目幅２０㎜据付角６０°＊駆動装置0.4kw№1ポンプ

新明和工業（株） MP水中ﾎﾟﾝﾌﾟ

口径250mm*出力37kW 4p 200V 60Hz 136A*羽根車№252As*吐出量６㎥/min№2ポンプ

新明和工業（株） MP水中ﾎﾟﾝﾌﾟ

〃

№３ポンプ

新明和工業（株） MP水中ﾎﾟﾝﾌﾟ

口径200mm*出力30kW 4p 200V 60Hz 118A*羽根車№252Asｙ*吐出量３㎥/min№1ポンプ井攪拌機

新明和工業（株） 水中撹拌式

羽根№115*出力1.5kW*相数4P*電圧200V*周波数60Hz№2ポンプ井攪拌機

新明和工業（株） 水中撹拌式

羽根№115*出力1.5kW*相数4P*電圧200V*周波数60Hz

1-2初沈スカムスキマー

東ﾚｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） パイプ形電動式

φ３００×５１００㎜

スカム移送ポンプ

太平洋機工（株） 水中ポンプ着脱式

吐出量１．５㎥/min＊全揚程１０m＊出力５．５kw＊口径φ１００

1-1初沈汚泥掻寄機

東ﾚｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） ﾁｪｰﾝﾌﾗｲﾄ式

池寸法5.1m×24ml×3ml*掻寄速度約0.6m/min*電源200V 0.75kW*減速比2,537:1

1-2初沈汚泥掻寄機

東ﾚｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） ﾁｪｰﾝﾌﾗｲﾄ式〃№1初沈汚泥引抜ポンプ引抜弁

北村ﾊﾞﾙﾌﾞ製造（株） 空気差動式

ｻｲｽﾞ150A*ﾎﾞﾃﾞｨｰ113-F-6*SEATRS16№２初沈汚泥引抜ポンプ引抜弁

北村ﾊﾞﾙﾌﾞ製造（株） 空気差動式

ｻｲｽﾞ150A*ﾎﾞﾃﾞｨｰ113-F-6*SEATRS16№1初沈汚泥引抜ポンプ

FURUKAWA PUNP（株）

無閉塞型№2初沈汚泥引抜ポンプ

FURUKAWA PUNP（株）

無閉塞型№1散気装置

住友重機ｴﾝﾊﾞｲﾛﾒﾝﾄ（株）

ﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ式

3,900㎥/日（1池 日最大）44本×3槽（132本）特殊ｼﾘｺﾝｺﾞﾑ№2散気装置

住友重機ｴﾝﾊﾞｲﾛﾒﾝﾄ（株）

ﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ式〃№1エアタン攪拌機

JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 旋回機構付ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ式水中撹拌装置 池寸法5.0m×11.7m×5.0m 羽根径368mm 撹拌容量283.78㎥ 200V×1.5kW№2エアタン攪拌機

JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 旋回機構付ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ式水中撹拌装置№1送風機（株）ｱﾝﾚｯﾄ

全閉外扇屋外型№2送風機（株）ｱﾝﾚｯﾄ

全閉外扇屋外型〃№3送風機（株）ｱﾝﾚｯﾄ

全閉外扇屋外型〃№1返送汚泥ポンプ

太平洋機工（株） 吸込ｽｸﾘｭｰ付

φ150mm×2.9㎥/min 揚程11m×11kW×4PVVVFｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ№2返送汚泥ポンプ

太平洋機工（株） 吸込ｽｸﾘｭｰ付〃№1余剰汚泥引抜ポンプ

太平洋機工（株） 横軸渦巻式

吐出量0.4㎥/min*回転数1,545rpm*全揚程7.3m*軸動力1.4kW*出力2.2kW*口径100φ№2余剰汚泥引抜ポンプ

太平洋機工（株） 横軸渦巻式〃

終沈空気圧縮機用除湿機

SMC（株）

冷凍機式

空気量0.32㎥/min×2.4kW R134a

1-1終沈汚泥掻寄機

住友重機ｴﾝﾊﾞｲﾛﾒﾝﾄ（株）

ﾁｪｰﾝﾌﾗｲﾄ式

W4.3m×H3.0m×L29.8m（0.3m/min）0.4kW

1-2終沈汚泥掻寄機

東ﾚｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） ﾁｪｰﾝﾌﾗｲﾄ式

W4.3m×H3.0m×L29.8m（0.3m/min）0.75kW

2-1終沈汚泥掻寄機

水ing（株）W4.3m×H3.0m×L29.8m（0.3m/min）0.4kW№1ろ過水給水ポンプ（株）荏原製作所 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ直結№2ろ過水給水ポンプ（株）荏原製作所 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ直結

ﾉｯﾁﾁｪｰﾝﾌﾗｲﾄ式

φ80×0.4㎥/min×7.0mh×2.2kW〃〃
12㎥/min×-0.6kpa×60.8kpa×1,050min-1×19.5kW（22kW×4P×200V×3φ×60Hz）

出力7.5kW*吐出量0.8㎥/min*口径65φ〃

浄化センター（機械設備）のつづき
機器名称

メーカー名

形式

仕様

ろ過水給水装置（株）荏原製作所 圧力ろ過式

ﾎﾟﾝﾌﾟ65MBS267.5*ﾀﾝｸ容量3.0㎥*最大給水量750L/min*出力7.5kW 200 100V 60Hz

検水サンプリングポンプ

新明和工業（株） 汎用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ

出力０．２５kw*電圧200V*周波数60Hz№1雑用水ポンプ（株）荏原製作所 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ着脱式

出力11kW 200V 60Hz 口径65φ*全揚程20m 0.65㎥/min№2雑用水ポンプ（株）荏原製作所 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ着脱式〃№1機械濃縮汚泥引抜ポンプ

兵神装備（株） 一軸ﾈｼﾞ式

吐出量0.2㎥/min*全揚程20mAq*回転数265rpm*口径100φ*圧力0～0.4MPa№2機械濃縮汚泥引抜ポンプ

兵神装備（株） 一軸ﾈｼﾞ式〃№1凝集剤注入ポンプ

兵神装備（株） 一軸ﾈｼﾞ式№2凝集剤注入ポンプ

兵神装備（株） 一軸ﾈｼﾞ式〃№1余剰汚泥供給ポンプ

兵神装備（株） 一軸ﾈｼﾞ式

吐出量7.5～15㎥/h*全揚程20mAq*回転数175～335rpm*吐出圧20mAq*吸込口径100A JIS 10K F.F№2余剰汚泥供給ポンプ

兵神装備（株） 一軸ﾈｼﾞ式〃

濃縮汚泥掻寄機

鎌田バイオエンジニアリング

計装用除湿機日立製作所（株） 冷凍機式

出力0.1kW*VOLTAGE1φ100V*FREQ.60Hz*MAX.PRESS.0.93MPa*REFRIG.R-22 0.12kg№1返流水ポンプ古河機械金属（株） 横軸渦巻式

口径100×100*揚量1.0㎥/min*全揚程9m*2.83kW№2返流水ポンプ古河機械金属（株） 横軸渦巻式〃№1返流水貯留タンク攪拌機

（株）竹内製作所 定置形分割式

相数3*出力3.7kW 200V 60Hz*回転数51rpm*塗装2.5G 6/3*型4枚ﾊﾟﾄﾞﾙ*角度45°羽根φ1,000㎜№2返流水貯留タンク攪拌機

（株）竹内製作所 定置形分割式〃№3返流水貯留タンク攪拌機

（株）竹内製作所 定置形分割式〃№1洗浄水ポンプ荏原製作所

横軸ﾀｰﾋﾞﾝ式№2洗浄水ポンプ荏原製作所

横軸ﾀｰﾋﾞﾝ式№1汚泥供給ポンプ

兵神装備（株） 一軸ﾈｼﾞ式

吐出量2.5～12.7㎥/h*全揚程20m*出力3.7kW*口径80φ№2汚泥供給ポンプ

兵神装備（株） 一軸ﾈｼﾞ式〃

脱水機用除湿機

SMC（株）№1汚泥貯留タンク攪拌機

（株）竹内製作所 定置形分割式

電圧200V 60Hz*相数3*出力3.7kW*回転数51rpm*羽根φ1,000㎜№2汚泥貯留タンク攪拌機

（株）竹内製作所 定置形分割式

〃

№1脱水機

（株）石垣

高効率型圧入式ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ

処理量164kg-ds/h ｽｸﾘｰﾝ径φ500㎜

№2脱水機

（株）石垣

高効率型圧入式ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ

処理量94kg-ds/h ｽｸﾘｰﾝ径φ400㎜

沈砂池脱臭ファン

協和化工（株） 脱臭ﾌｧﾝ式

QUANT20㎥/m*STATIC PRESSURE200㎜AQ*MOTOR POWER2.2kW

汚泥脱臭ファン

セイコー化工機 脱臭ﾌｧﾝ式

回転数3,890rpm*制限回転数5,100rpm*風量30㎥/min*静圧210mmAg*ﾀﾞｸﾄ径300㎜

中央駆動式

冷凍機式

吐出量30～120L/h*全揚程20mAq*回転数70～190rpm*吐出圧20mAq*口径20A JIS 10K F.F

槽寸法φ5200㎜×水深3000㎜掻寄速度約２～３m/min*全揚程45m*吐出量0.1r㎥/min*出力２．２kw

3,600min⁻¹〃

VOLTAGE1Phase AC200/200-220V 50/60Hz*RUNNING CURRENT1.2/1.3A◆浄化センター（電気計装設備）
機器名称

メーカー名

形式

沈砂池・主ポンプRCS盤（1）（株）東芝

集積機器収納盤

沈砂池・主ポンプRCS盤（2）（株）東芝

集積機器収納盤

沈砂池・主ポンプ補助継電器盤（1） （株）東芝

補助継電器盤

沈砂池・主ポンプ補助継電器盤（2） （株）東芝

補助継電器盤仕様
屋内自立形800W×2,300H×800D〃
屋内自立形600W×550D×2,350H〃№1・2主ポンプ速度制御盤（VVVF-PP）（株）東芝

インバーター盤

屋内自立形1690W×1000D×2,750H№3主ポンプ設備動力制御盤（LB-PPⅢ）

（株）東芝

低圧現場盤

屋内自立形800W×800D×2,300H

初沈補助継電器盤（1）（株）東芝

補助継電器盤屋内自立形600W×2,300H×550D

初沈補助継電器盤（2）（株）東芝

補助継電器盤№２送風機VVVF盤（株）東芝

インバーター盤〃
屋内自立形1000W×1000D×2,300H

浄化センター（電気計装設備）のつづき
機器名称

メーカー名

形式

仕様

№３送風機VVVF盤（株）東芝

インバーター盤

屋内自立形1000W×1000D×2,300H

送風機補助継電器盤（株）東芝

補助継電器盤屋内自立形660W×2,350H×550D№1水処理RCS（1）（株）東芝

集積機器収納盤

屋内自立形800W×2,300H×800D№1水処理RCS（2）（株）東芝

集積機器収納盤

終沈補助継電器盤（1）（株）東芝

補助継電器盤終沈補助継電器盤（2）（株）東芝

補助継電器盤

機械濃縮RCS（１）（株）東芝

集積機器収納盤

屋内自立形800W×2,300H×800D

機械濃縮設備補助継電器盤（1）（株）東芝

補助継電器盤屋内自立形600W×2,300H×550D

機械濃縮設備補助継電器盤（２） （株）東芝

補助継電器盤

脱水機RCS盤（1）（株）東芝

集積機器収納盤

脱水機RCS盤（2）（株）東芝

集積機器収納盤

脱水機補助継電器盤（1）（株）東芝

補助継電器盤

脱水機補助継電器盤（2）（株）東芝

補助継電器盤〃

脱水機補助継電器盤（3）（株）東芝

補助継電器盤〃№1自動始動装置盤（GDCB-1） （株）ﾕｱｻｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 蓄電池盤〃
屋内自立形660W×2,350H×550D〃〃
屋内自立形800W×2,300H×800D〃
屋内自立形660W×2,350H×550D

屋内自立形800W×2,350H×1,200D

ガスタービン（自家発電機）

ﾀﾞｲﾊﾂﾃﾞｨｰｾﾞﾙ（株） ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ式同期発電機 ﾀｰﾋﾞﾝ仕様単純開放ｻｲｸﾙ1軸式*出力軸回転数1,800rpm*定格出力吸気温度40℃450PS*起動方式電気起動

受変電・自家発用RCS盤（1）（株）東芝

集積機器収納盤

屋内自立形800W×2,300H×800D

ミニUPS（ポンプ棟）（株）東芝

汎用ﾐﾆUPS

屋内据置形3kVA

ミニUPS（水処理棟）

三菱電機（株） 汎用ﾐﾆUPS〃

ミニUPS（脱水機用）

三菱電機（株） 汎用ﾐﾆUPS〃

ミニUPS（受変電用）

三菱電機（株） 汎用ﾐﾆUPS〃

ミニUPS（機械濃縮）

三菱電機（株） 汎用ﾐﾆUPS〃

ミニUPS（管理棟）遠方監視・HIS用 三菱電機（株） 汎用ﾐﾆUPS

屋内据置形7.5kVA

LCD-1監視制御装置（株）東芝

監視ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ

液晶21.3型 表示色1,677万色画素数 1,600×1,200

LCD-2監視制御装置（株）東芝

監視ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ〃

流入渠水位計（株）東芝

投込圧力式（位置） 投込式水位伝送器 測定ﾚﾝｼﾞ：0ｶﾗ9m

流入汚水PH計（株）東芝

PH計（ｶﾞﾗｽ電極法） 測定ﾚﾝｼﾞ：0ｶﾗ14PH№1ポンプ井水位計

ﾌｪﾛｰ計測超音波式（位置）№2ポンプ井水位計

東洋計器（株） 超音波式（位置）測定ﾚﾝｼﾞ：0ｶﾗ4m№1汚水揚水流量計

（株）東芝

超音波式

測定ﾚﾝｼﾞ：0ｶﾗ2,000㎥/h

初沈汚泥引抜流量計

（株）東芝

電磁式

測定ﾚﾝｼﾞ：0ｶﾗ40㎥/h

エアタン曝気風量計

（株）東芝

差圧伝送式

測定ﾚﾝｼﾞ：0ｶﾗ3,000N㎥/h

簡易ろ過機風量計

（株）東芝

差圧伝送式

測定ﾚﾝｼﾞ：0ｶﾗ40N㎥/h

送風機吐出風量計

（株）東芝

差圧伝送式

仕様：0ｶﾗ4,000N㎥/h№1-1DO計（株）東芝

DO計（蛍光式）

測定ﾚﾝｼﾞ：0ｶﾗ5mg/L№1-2DO計（株）東芝

DO計（隔膜式）№1-1エアタンORP計（上流側） （株）東芝

PRP計（電極法）№1-2エアタンORP計（下流側） （株）東芝

PRP計（電極法）

放流水PH計PH計（ｶﾞﾗｽ電極法） 測定ﾚﾝｼﾞ：4ｶﾗ10PH（株）東芝

LIU-320-3（発信機） US-30F（電極） 測定ﾚﾝｼﾞ：0ｶﾗ4m〃
測定ﾚﾝｼﾞ：±700mv〃

浄化センター（電気計装設備）のつづき
機器名称

メーカー名

形式

仕様

放流水流量計横河

ﾌﾛｰﾄ式（ｾｷ式）

形式堰式流量計（ﾌﾛｰﾄ）仕様0～1,000㎥/h

余剰汚泥流量計

（株）東芝

電磁式

測定ﾚﾝｼﾞ：0ｶﾗ1５㎥/h

分離液ピット水位計

新明和工業（株） ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ

AC,DC30V以下 5A 平型3心×0.75㎡

濃縮汚泥引抜流量計

（株）東芝

電磁式

測定ﾚﾝｼﾞ：0ｶﾗ50㎥/h

機械濃縮汚泥流量計

（株）東芝

電磁式

測定ﾚﾝｼﾞ：0ｶﾗ20㎥/h

返流水貯留タンク水位計

（株）東芝

圧力式

測定ﾚﾝｼﾞ：0ｶﾗ4m

汚泥貯留タンク水位計

（株）東芝

圧力式

余剰汚泥貯留槽水位計

（株）東芝

圧力式

測定ﾚﾝｼﾞ：0ｶﾗ5m№1余剰汚泥供給流量計

（株）東芝

電磁式

測定ﾚﾝｼﾞ：0ｶﾗ20㎥/h№1凝集剤注入量計

（株）東芝

電磁式

測定ﾚﾝｼﾞ：0ｶﾗ150ℓ/h

薬品溶解タンク水位計

（株）東芝

圧力式

測定ﾚﾝｼﾞ：0ｶﾗ2m№1薬品供給流量計

（株）東芝

電磁式

測定ﾚﾝｼﾞ：0ｶﾗ1㎥/h№2薬品供給流量計

（株）東芝

電磁式

№1汚泥供給流量計

（株）東芝

電磁式

№2汚泥供給流量計

（株）東芝

電磁式

濃縮汚泥貯留槽水位計

（株）東芝

圧力式

測定ﾚﾝｼﾞ：0ｶﾗ5m

ケーキホッパー用重量計（株）東芝

ﾛｰﾄﾞｾﾙ式

測定ﾚﾝｼﾞ：0ｶﾗ11t

雨量計発信機（901）

光進電気工業（株） 雨量計

形式転倒ます式 測定0.5㎜/1ﾊﾟﾙｽ

制御盤MP-1

川崎電気（株） 低圧現場盤

周波数60Hz*定格電流300A*操作電圧200V*定格電圧200V〃〃
測定ﾚﾝｼﾞ：0ｶﾗ15㎥/h〃◆浄化センター（建築機械設備）
機器名称

メーカー名

形式

仕様

№1揚水ポンプ（株）川本製作所 横軸渦巻ﾍﾞﾙﾄ式

口径40㎜*同期回転数1,800rpm*吐出し量0.11 0.22㎥/min*全揚程23.2 19.5m№2揚水ポンプ（株）川本製作所 横軸渦巻ﾍﾞﾙﾄ式〃◆浄化センター（水質分析設備）
機器名称

メーカー名

形式

仕様

水銀測定装置日本ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ（株） ﾏｰｷｭﾘｰPA-2

AC100V 0.1kVA

分光光度計

日立

V-1900100V 3A

ウォータバス

ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ

TBM 2/2AA 10A 100V 40A

乾熱滅菌器

平山製作所

ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾟ

電気マッフル炉

ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ

TBM 212AA 10A AC100V 1.4kVA

試料保管用冷蔵庫

サンヨー

MEDI

100V 3.3/3.1A

電子天秤

A&D

GR-300DC12V 0.3A

蒸留装置

ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ

AQUARIUS

AC100V 15A

超音波洗浄器

ﾔﾏﾄ

11QT/H

100V 3.3A 290×240×145№１ドラフトチャンバー

ヤマト科学㈱

出力1.5kW 電圧100V 周波数60Hz

エアーカーテン式給気ファン内臓◆百間汚水中継ポンプ場（機械設備）
機器名称

メーカー名

形式

仕様

主流入ゲート

溝田工業（株） 電動自重降下式

有効巾600㎜*有効高600㎜*始動電流15.2A*定格電流4.0A*開閉時間125秒№1汚水ポンプ（株）荏原製作所 MP水中ﾎﾟﾝﾌﾟ式

吐出し量2.5㎥/min*全揚程24m*周波数60Hz*電圧200V*回転数1,800rpm*ﾎﾟﾝﾌﾟ効率55%№4汚水ポンプ（株）荏原製作所 MP水中ﾎﾟﾝﾌﾟ式〃№１汚水ポンプ吐出弁

牧村製作所㈱電動バルコン式

呼び径：１５０㎜＊ストローク１６３㎜№４汚水ポンプ吐出弁

牧村製作所㈱電動バルコン式

呼び径：１５０㎜＊ストローク１６３㎜№1水中攪拌機

新明和工業（株） 水中攪拌機

出力1.5kW*電圧200V*電流7.4A*羽根№115*周波数60Hz№2水中攪拌機

新明和工業（株） 水中攪拌機〃◆百間汚水中継ポンプ場（電気計装設備）
機器名称

メーカー名

形式

仕様

自家発電装置ﾔﾝﾏｰﾃﾞｨｰｾﾞﾙ（株） 低圧同期発電機

ｴﾝｼﾞﾝ6HAL-1 ｻｲｸﾙ水冷*製造番号18519 180PS 1,800rpm

蓄電池（電気室）

新神戸電機（株） 鉛式蓄電池盤

鉛蓄電池*整流器電圧116～128V*負荷電圧90～110V

流入渠水位計

新明和工業（株） LC12

AC,DC30V以下 5A 平型3心×0.75㎡№1ポンプ井水位計

JFEアドバンテック（株）

投込圧力式（位置） 測定ﾚﾝｼﾞ：0ｶﾗ4m№2ポンプ井水位計

JFEアドバンテック（株）

投込圧力式（位置）遠方監視システム（株）ｳｫｰﾀｰｴｰｼﾞｪﾝｼｰ OPTO SNAP

SNAP-PAC PACPROJECTPRO

ポンプ動力盤（1）（LP-1P）（株）東芝

低圧動力配電盤

屋内自立形600W×2,300H×1,000D

ポンプ動力盤（2）（LP-2P）（株）東芝

低圧動力配電盤〃〃◆白浜汚水中継ポンプ場（機械設備）
機器名称

メーカー名

形式

仕様

流入ゲート

（株）栗本鉄工所 電動自重降下式

形式鋳鉄製外ﾈｼﾞ式*最高流速2m/s以下*呑口寸法700×700㎜*開閉方向左 ﾋﾗｷ*ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ№6204ZZ№1汚水ポンプ

新明和工業（株） MP水中ﾎﾟﾝﾌﾟ式

口径150㎜*吐出量2.5㎥/min*揚程22m*羽根車№1506LSY*ｵｲﾙ量1.5L*同期回転数1,800rpm№2汚水ポンプ

新明和工業（株） MP水中ﾎﾟﾝﾌﾟ式〃№１汚水ポンプ吐出弁㈱栗本鉄工所

電動バルコン式

７．５K

最高圧力：0.22Mpa

0.4kw№２汚水ポンプ吐出弁㈱栗本鉄工所

電動バルコン式

７．５K

最高圧力：0.22Mpa

0.4kw№1水中攪拌機

新明和工業（株） MP水中ﾎﾟﾝﾌﾟ式

出力1.5kW*周波数60Hz*3相電圧200V*極数6P絶縁階級E種*電流始動23.7A*定格7.4A№2水中攪拌機

新明和工業（株） MP水中ﾎﾟﾝﾌﾟ式

出力1.5kW*周波数60Hz*3相電圧200V*極数6P絶縁階級E種*ｼﾘｱﾙ№01426052◆白浜汚水中継ポンプ場（電気計装設備）
機器名称

メーカー名

汚水ポンプ設備補助継電器盤（RY1） （株）安川電機

形式

仕様

補助継電器盤

規格番号JEM1195*定格電圧200V*定格周波数60Hz

蓄電池（直流電源盤）

日本電池（株） 鉛式蓄電池盤

組電池名称MSEX-50-12 54ｾﾙ*組電池容量50Ah（10時間率）*単電池型式MSE-50-12

PAS（気中開閉器）

戸上電機製作所（株）№1ポンプ井水位計

安川電機製作所 投込圧力式（位置） SIHN-102A№2ポンプ井水位計

安川電機製作所 投込圧力式（位置）

電気操作形気中開閉器 KLT-ＰＡＳ-Ｄ2Ｎ10ＡＱ4 7.2kV 300A 12.5kA〃◆大園汚水マンホールポンプ場（機械設備）
機器名称

メーカー名

形式

仕様

№1汚水ポンプ（株）クボタ水中ﾎﾟﾝﾌﾟ着脱式

呼び径65㎜*吐出し量0.3㎥/min*全揚程4.9m*軸動力0.75kW*回転数1,750rpm№2汚水ポンプ（株）クボタ水中ﾎﾟﾝﾌﾟ着脱式〃◆大園汚水マンホールポンプ場（電気計装設備）
機器名称
低圧盤

メーカー名

形式

仕様

（株）クボタ

低圧電源盤

600W×1,435H×350D

形式

仕様◆丸島汚水マンホールポンプ場（機械設備）
機器名称

メーカー名

№1汚水ポンプ

新明和工業（株） 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ着脱式

吐出し量0.3㎥/min*ﾎﾟﾝﾌﾟ重量52kg*口径65㎜*揚程6.0m*ｹｰｼﾝｸﾞFC200*羽根車FC200№2汚水ポンプ

新明和工業（株） 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ着脱式〃◆丸島汚水マンホールポンプ場（電気計装設備）
機器名称

メーカー名

形式

仕様

低圧現場盤

700W×1,250H×400D

低圧盤（株）ﾐｿﾞﾀ

ポンプ井水位計（ﾌﾘｸﾄｽｲｯﾁ）

新明和工業（株） LC12

ポンプ井水位計（投込式）

日本ﾍﾙｽ工業（株） 投込圧力式（位置） 形式ﾚﾍﾞﾙﾎﾟｰﾀｰZ

AC,DC30V以下 5A 平型3心×0.75㎡◆梅戸汚水マンホールポンプ場（機械設備）
機器名称

メーカー名

形式

仕様

№1汚水ポンプ（株）鶴見製作所 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ着脱式

吐出し量0.174㎥/min*ﾎﾟﾝﾌﾟ重量58kg*口径65㎜*揚程9.4m№2汚水ポンプ（株）鶴見製作所 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ着脱式〃◆梅戸汚水マンホールポンプ場（電気計装設備）
機器名称

メーカー名

形式

仕様

低圧盤

（株）九州栄電社 ポンプ制御盤

700W×1,600H×400D

ポンプ井水位計（ﾌﾘｸﾄｽｲｯﾁ）（株）鶴見製作所 ＭＣ-2

CTF3心×0.75m㎡

ポンプ井水位計（投込式）（株）鶴見製作所 ＭＬＳ-５Ｊ１

測定ﾚﾝｼﾞ：0ｶﾗ5m◆浜雨水ポンプ場（機械設備）
機器名称

メーカー名

形式

仕様

№1流入ゲート

西部電気工業（株） 電動ﾊﾞﾙｺﾝ式

巾2,000㎜×高さ2,000㎜№2流入ゲート

西部電気工業（株） 電動ﾊﾞﾙｺﾝ式〃№1樋門ゲート

西部電気工業（株） 電動ﾊﾞﾙｺﾝ式〃№2樋門ゲート

西部電気工業（株） 電動ﾊﾞﾙｺﾝ式〃№1燃料移送ポンプ

（株）工進

ｷﾞﾔｰ式

口径32㎜*吐出量88L/min*吐出圧力3kg/㎠*回転数1,750rpm*電動機出力1.5kW№2燃料移送ポンプ

（株）工進

ｷﾞﾔｰ式

〃

№1空気圧縮機（株）三和鉄工所 空冷式

圧力2.94Mpa*回転数900min⁻1*吐出量12㎥/h*出力3.7kw№2空気圧縮機（株）三和鉄工所 空冷式〃№2ディーゼル機関

ダイハツﾃﾞｨｰｾﾞﾙ（株）

内燃機関式№3ディーゼル機関

ダイハツﾃﾞｨｰｾﾞﾙ（株）

内燃機関式

１７０kw×１２００min⁻１〃◆浜雨水ポンプ場（電気計装設備）
機器名称

メーカー名

形式

仕様

据置鉛蓄電池（直流電源装置）

新神戸電機（株） 鉛式蓄電池盤

形式MSE-150 54ｾﾙ*公称電圧108V 150Ah 10H*型式認定番号97C220

外水位計

東京計器（株） 超音波式（位置）計測スパン：-0.5ｶﾗ3.0ｍ

ポンプ井水位計

アズビル（株） 投込圧力式（位置） 計測スパン：-1.8ｶﾗ2.0ｍ

ポンプ井水位計

東京計器（株） 超音波式（位置）計測スパン：-1.8ｶﾗ2.0ｍ

◆浜雨水ポンプ場（建築機械設備）
機器名称

メーカー名

形式

仕様

№1空気槽

（株）五常製作所 定置

口径20.5φ*容量150L 2連式*安全弁30kg/㎠№2空気槽（株）五常製作所 定置

〃

№3空気槽

（株）五常製作所 定置

〃

№4空気槽

（株）五常製作所 定置〃◆白浜雨水ポンプ場（機械設備）
機器名称

メーカー名

形式

仕様

№1自動除塵機

日立製作所（株） ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪｰﾝﾚｰｷ式

水路形状幅1,000㎜×深3,980㎜*ｽｸﾘｰﾝ有効目標100㎜*取付角度75°FB75×9*掻揚速度約5.0m/min№2自動除塵機

日立製作所（株） ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪｰﾝﾚｰｷ式

水路形状幅2,950㎜×深3,980㎜*ｽｸﾘｰﾝ有効目標100㎜*取付角度75°FB75×9*掻揚速度約5.0m/min№3自動除塵機

日立製作所（株） ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪｰﾝﾚｰｷ式

水路形状幅2,950㎜×深3,980㎜*ｽｸﾘｰﾝ有効目標100㎜*取付角度75°FB75×9*掻揚速度約5.0m/min№1雨水ポンプ（株）クボタMPｽｸﾘｭｰ式

傾斜角度30°*全揚程3.3m*揚水量24㎥/min*ﾎﾟﾝﾌﾟ回転数45.5min-1*原動機3相交流誘導原動機№1冷却水ポンプ㈱荏原製作所

横軸渦巻式

口径50㎜*全揚程18m*原動機200V 2.2kW 4P 60Hz 0.4㎥/min№2冷却水ポンプ㈱荏原製作所

横軸渦巻式〃№1燃料移送ポンプ

三菱電機（株） ｷﾞﾔｰ式

口径20㎜*吐出圧3.0kg/㎠*原動機0.4kW 4P 1,750rpm*吐出量33.5L/min№2燃料移送ポンプ

三菱電機（株） ｷﾞﾔｰ式〃№1空気圧縮機㈱長谷川鉄工所 空冷式

出力2.2kW*吐出圧力30kg/㎠*行程容積10.6㎥/hr*回転数800rpm*形式立形空冷2段圧縮機№2空気圧縮機㈱長谷川鉄工所 空冷式〃№2ディーゼル機関（№2ポンプ用） ダイハツﾃﾞｨｰｾﾞﾙ（株） 内燃機関式

出力１１０kw*回転数1,200min⁻1*冷却方式水冷式*潤滑方式強制循環方式№3ディーゼル機関（№3ポンプ用） ダイハツﾃﾞｨｰｾﾞﾙ（株） 内燃機関式〃◆白浜雨水ポンプ場（電気計装設備）
機器名称

メーカー名

形式

仕様

GS据置鉛蓄電池（始動用直流電源） 新神戸電機（株） GS据置鉛蓄電池

組電池名称MSEX-300*単電池型式MSE-300*12ｾﾙ組電池容量300Ah（10時間率）*電圧24V

アルカリ電池（直流電源装置）

日本電池（株） アルカリ式蓄電池

電圧F124.7V*容量80Ah（5時間率）

自家発電設備（ガスタービン）

ヤンマーディーゼル㈱ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ式同期発電機 定格出力228kw＊出力軸回転速度1800min⁻1＊潤滑油シェルAST0500

補助継電器盤（RB）

泰明電機㈱

両面形補助ﾘﾚｰ盤

定格電圧：１相２線式

遠方監視制御盤㈱ウォーターエージェンシー

テレメータ―

寸法W900×H2200×D640

ポンプ井水位計（超音波）東京計器（株） 超音波式（位置）AC１００V

６０Hz

測定ﾚﾝｼﾞ：0ｶﾗ4m

ポンプ井水位計（フリクトスイッチ） 新明和工業（株） ＭＳ11

AC,DC30V以下 0.5A 平型2心×0.2ｍ㎡

河川水位計

測定ﾚﾝｼﾞ：0ｶﾗ4m

フェロー計測超音波式（位置）◆白浜雨水ポンプ場（建築機械設備）
機器名称

メーカー名

形式

仕様

№1空気槽

久保田鉄工（株） 圧力ﾀﾝｸ式

口径20.5φ*容量150L 2連式*安全弁30kg/㎠№2空気槽

久保田鉄工（株） 圧力ﾀﾝｸ式

〃

№3空気槽

久保田鉄工（株） 圧力ﾀﾝｸ式〃

◆牧ノ内雨水ポンプ場（機械設備）
機器名称

メーカー名

形式

仕様

№1雨水ポンプ

久保田鉄工（株） MP縦軸斜流式

型式2床式DFV-O形立軸斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ*吐出口径500㎜*実揚程2.60m*全揚程3.50m*揚水量30㎥/min№2雨水ポンプ(株) クボタ

立軸斜流ポンプ

２床式＊１段＊口径1,000mm*全揚程3.1m*吐出量138㎥/min*効率83%以上№3雨水ポンプ

久保田鉄工（株） MP縦軸斜流式

吐出口径1,000㎜*実揚程2.4m*全揚程3.1m*揚水量126㎥/min（2.1㎥/s）*効率81%№1ディーゼル機関

ヤンマー
ワーテクノロジー ㈱パ

水冷４サイクル過給式 連続定格出力30kW*クランク軸回転速度1500min⁻¹*ボア×ストローク105mm×125mm*燃料消費率0.34kg/kw・h以下*シリンダー数６№2ディーゼル機関

ヤンマー
ワーテクノロジー ㈱パ

水冷４サイクル過給式 連続定格出力100kW*クランク軸回転速度1000min⁻¹*ボア×ストローク130mm×165mm*燃料消費率0.30kg/kw・h以下*シリンダー数６№3ディーゼル機関

久保田鉄工（株） 内燃機関式

軸馬力140PS*回転速度900rpm*噴射圧力120kg/㎠№1空気圧縮機(株) SANWA

空冷式

使用圧力2.94MPa*回転速度2100min⁻¹*行程容量13.3㎥/h*実吐出量8㎥/h№2空気圧縮機(株) SANWA

空冷式

使用圧力2.94MPa*回転速度2100min⁻¹*行程容量13.3㎥/h*実吐出量8㎥/h№1燃料移送ポンプ

大晃機械工業（株） ギヤポンプ

口径20㎜*吐出量16.4L/min*吐出圧力0.30MPa*吸込圧力-0.05MPa
1,800min⁻¹

回転速度№2燃料移送ポンプ

大晃機械工業（株） ギヤポンプ

口径20㎜*吐出量16.4L/min*吐出圧力0.30MPa*吸込圧力-0.05MPa
1,800min⁻¹

回転速度◆牧ノ内雨水ポンプ場（電気計装設備）
機器名称

メーカー名

形式

仕様

電動機（自家発電装置）（株）東芝

低圧同期発電機定格容量220V-66kVA-60Hz-1800rpm*総重量2,000kg

蓄電池（№１ポンプ始動用）㈱GSユアサ

据置鉛蓄電池交渉電圧24.0ｖ＊電池12セル＊2V電池

蓄電池（電原装置）㈱GSユアサ

無停電電源装置

定格電圧120.4ｖ＊交称電圧108Ｖ＊54セル

ポンプ井水位計

JFEｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ（株） 投込圧力式（位置）測定ﾚﾝｼﾞ：0ｶﾗ6m

内水位計

JFEｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ（株） 投込圧力式（位置）測定ﾚﾝｼﾞ：0ｶﾗ3.7ｍ

外水位計

東京計器（株） 超音波式（位置）測定ﾚﾝｼﾞ：0ｶﾗ9m◆牧ノ内雨水ポンプ場（建築機械設備）
機器名称

メーカー名

形式

仕様

№1空気槽

(株) ヘンミ

鋼板製立型

容量100L*最高使用圧力3.14MPa＊水圧試験圧力4.71MPa№2空気槽(株) ヘンミ

鋼板製立型

容量100L*最高使用圧力3.14MPa＊水圧試験圧力4.71MPa№3空気槽

五常製作所（株） 圧力ﾀﾝｸ式

容量100ℓ*自動充気停止圧力28.5kg/㎠*自動充気運転圧力23.0kg/㎠*警報圧力16.0kg/㎠

空気槽（予備）五常製作所（株） 圧力ﾀﾝｸ式

容量100ℓ*自動充気停止圧力28.5kg/㎠*自動充気運転圧力23.0kg/㎠*警報圧力15.0kg/㎠◆丸島雨水ポンプ場（機械設備）
機器名称

メーカー名

形式

仕様

№1樋門ゲート

住友

電動自重降下式

巾2.0m×高2.0m№2樋門ゲート

住友

電動自重降下式〃№3樋門ゲート

住友

電動自重降下式〃№4樋門ゲート

住友

電動自重降下式〃№１自動除塵機㈱ベンカン

ダブルチェーンレーキ式 間欠式全面掻揚形＊寸法巾４０００㎜×深4682㎜＊スクリーン目幅50㎜№２自動除塵機㈱ベンカン

ダブルチェーンレーキ式 間欠式全面掻揚形＊寸法巾４０００㎜×深4682㎜＊スクリーン目幅50㎜№1雨水ポンプ（株）荏原製作所 MP縦軸斜流式

口径φ800㎜*吐出量72㎥/min*全揚程2.5m*ﾎﾟﾝﾌﾟ効率80%*原動機出力65PS*回転数232.8min-1№2雨水ポンプ（株）荏原製作所 MP縦軸斜流式

口径φ1,500㎜*吐出量300㎥/min*全揚程2.6m*ﾎﾟﾝﾌﾟ効率84%*原動機出力270PS*回転数116.9min-1№1ディーゼル機関

ﾔﾝﾏｰﾃﾞｨｰｾﾞﾙ（株） 内燃機関式

形式4ｻｲｸﾙﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関*出力65PS*回転数1,200rpm-1*使用燃料A重油*燃料消費効率220g/PS/h以下（100%負荷時）№2ディーゼル機関

ﾔﾝﾏｰﾃﾞｨｰｾﾞﾙ（株） 内燃機関式

形式4ｻｲｸﾙﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関*出力270PS*回転数1,000rpm-1*使用燃料A重油*燃料消費効率152g/PS/h以下（100%負荷時）

◆丸島雨水ポンプ場（電気計装設備）
機器名称

メーカー名

形式

仕様

ディーゼル発電機

日立製作所（株） 低圧同期発電機

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝFD3305 71PS*定格出力50kVA 60Hz*電圧210V*電流137.5A

低圧受電盤

日立（株）

低圧動力配電盤 低圧分電盤

1,760W×2,350H×1,000D

据置鉛蓄電池（直流電源盤）㈱GSユアサ

据置鉛蓄電池組電池容量100Ah（10時間率）＊電圧108ｖ＊制御弁式

内水位計

JFEｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ

投込圧力式（位置） 測定ﾚﾝｼﾞ：0ｶﾗ7m

外水位計

JFEｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ

投込圧力式（位置） 測定ﾚﾝｼﾞ：0ｶﾗ4m№1ポンプ井水位計

JFEｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ

投込圧力式（位置） 測定ﾚﾝｼﾞ：0ｶﾗ9m№2ポンプ井水位計

JFEｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ

投込圧力式（位置）

〃

メーカー名

形式

仕様

№１－１雨水ポンプ㈱荏原製作所

水中ポンプ

口径200㎜＊吐出量0.409㎥/sec＊全揚程4.7m№１－２雨水ポンプ㈱荏原製作所

水中ポンプ

口径200㎜＊吐出量0.409㎥/sec＊全揚程4.7m№１．２給気ファン㈱荏原製作所

軸流ファン式

吐出量724㎥/min＊出力15kw＊吐出し口φ900№１．２排気ファン㈱鎌倉製作所

ルーフファン式

ファン径91.4㎝＊風量定格98Pa×250㎥/min＊電動機定格2.2kw

低圧主幹盤◆百間雨水ポンプ場（機械設備）
機器名称

8P 200V◆百間雨水ポンプ場（電気計装設備）
機器名称

メーカー名

形式

仕様

汎用UPS（UPS1）

三菱電機（株） 鉛蓄電池盤

INPUTAC100V*OUTPUT5kVA AC100V 4kW*MASS109kg

外水位計

桜エンドレス（株） 超音波式（外水位）測定ﾚﾝｼﾞ：0.3ｶﾗ6.2m

内水位計

桜エンドレス（株） 超音波式（内水位）〃

雨水ポンプ設備コントロールセンター 富士電機（株）

両面形コントロールセンター盤 3,150W×2,300H×600D（5面）

ポンプ井水位計

富士電機（株）

超音波式（ポンプ井水位） 測定ﾚﾝｼﾞ：0.3ｶﾗ6.2m

監視操作盤 CP-1

富士電機（株） 計装計器盤

2,000W×1,900H×600D

自家発電機

ﾔﾝﾏｰﾃﾞｨｰｾﾞﾙ（株） 低圧同期発電機

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ*定格出力160kw＊始動時間１０秒以内＊連続運転可能時間１時間超＊燃料消費率54.21h

PAS（気中開閉器）

戸上電機製作所㈱ 方向性過電流ロック式 KLT-ＰＡＳ-Ｄ2Ｎ10ＡＱ4 7.2kV 300A 12.5kA◆汐見第一雨水マンホールポンプ場（機械設備）
機器名称
水中ポンプ

メーカー名
西南電気

形式
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ着脱式仕様
吐出量5.04㎥/min*全揚程2.5m*口径200㎜*出力5.5kW 200V 24A 60Hz 1,200rpm◆汐見第一雨水マンホールポンプ場（電気計装設備）
機器名称
低圧盤

メーカー名

形式

仕様

（株）ミゾタ

低圧現場盤

800W×2,000H×600D

ポンプ井水位計（フリクトスイッチ） 新明和工業（株） LC12

ポンプ井水位計（投込式）

JFEｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ

AC,DC30V以下 5A 平型3心×0.75㎡

投込圧力式（位置） 測定ﾚﾝｼﾞ：0ｶﾗ3m◆汐見第二雨水マンホールポンプ場（機械設備）
機器名称
水中ポンプ

メーカー名
西南電気

形式
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ着脱式仕様
吐出量9.36㎥/min*全揚程3.7m*口径250㎜*出力15kW 200V 55A 60Hz 1,800rpm

◆汐見第二雨水マンホールポンプ場（電気計装設備）
機器名称
低圧盤

メーカー名

形式

仕様

（株）ミゾタ

低圧現場盤

1,200W×2,000H×600D

ポンプ井水位計（フリクトスイッチ） 新明和工業（株） LC12

ポンプ井水位計（投込式）

JFEｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ

AC,DC30V以下 5A 平型3心×0.75㎡

投込圧力式（位置） 測定ﾚﾝｼﾞ：0ｶﾗ3m◆丸島公園雨水マンホールポンプ場（機械設備）
機器名称
水中ポンプ

メーカー名

形式

新明和工業（株） CN2501-P

仕様
吐出量7.5㎥/min*全揚程2.6m*口径250㎜*出力7.5kW 200V 34A 60Hz 1,200rpm-1◆丸島公園雨水マンホールポンプ場（電気計装設備）
機器名称

メーカー名

形式

仕様

ポンプ井水位計（フリクトスイッチ） 新明和工業（株） LC12

AC,DC30V以下 5A 平型3心×0.75㎡

ポンプ井水位計（投込式）

PN2（AC85～264V 8W）L3E（DC14.5～28V）0.2m～10m

JFEｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ

PN2-L3E

別紙7ー４

汚泥収集運搬、処分業務仕様
規格

脱水ケーキ排出実績
令和元年
256t
令和2年度 268t
令和3年度 216t
令和4年度 220t
平均 240t

汚泥収集運搬

汚泥処分

年間数量

溶融炉
停止日数

業務仕様

排出量

水俣芦北広域行政事務組合環境クリーンセンターにおいて、定期整備等に伴い下水道汚泥の受入れ停止の間、以下の業務を行う。
240ｔ
80日/年

3t/日

①水俣市が収集運搬及び処分契約を締結する者への発注、マニフェスト管理、収集運搬及び処分に係る費用の支払い。
②当該月に収集運搬及び処分により搬出した量を確認し、発注者に報告すること。
③停止期間については、８月、９月、１１月、２月を主とし、水俣芦北広域行政事務組合環境クリーンセンターからの報告によるものとする。

処分量も収集運搬と同等

240ｔ

規格

数量

設置場所

業務仕様

3回/年

各雨水・汚水マンホール
ポンプ場

災害発生のおそれがある場合において、停電に備え事前に発電機を設置し対応をとること。
その際は、事前に発注者と協議を行うこと。

発電機設置業務仕様

マンホールポンプ場発電機設置業務 25～60KVA

地下燃料タンク清掃、漏洩検査業務仕様
規格

実施
時期

業務内容

業務仕様

白浜雨水ポンプ場地下燃料タン
ク漏洩検査業務

2,000ℓ地下タンク
A重油

R8

地下燃料タンク気密漏洩
検査 1基
報告書作成含む

浜雨水ポンプ場地下燃料タンク
漏洩検査業務6,000ℓ地下タンク
A重油

毎年

地下燃料タンク気密漏洩
検査 1基
報告書作成含む

牧ノ内雨水ポンプ場地下燃料タ
ンク漏洩検査業務

2,000ℓ地下ﾀﾝｸ
A重油

R6

地下燃料タンク気密漏洩
検査 1基
報告書作成含む

百間雨水ポンプ場地下タンク漏
洩検査業務

12,000ℓ地下ﾀﾝｸ
A重油

毎年

地下燃料タンク気密漏洩
検査 1基
報告書作成含む

白浜雨水ポンプ場地下燃料タン
ク清掃業務

2,000ℓ地下ﾀﾝｸ
400ℓｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ
A重油

R8

清掃作業
スラッジ処分 400ℓ
産業廃棄物税相当分
0.36t

浜雨水ポンプ場地下燃料タンク
清掃業務

6,000ℓ地下タンク
A重油

R7

清掃作業
スラッジ処分 400ℓ
産業廃棄物税相当分
0.36t

牧ノ内雨水ポンプ場地下燃料タ
ンク清掃業務2,000ℓ地下ﾀﾝｸ
400ℓｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ
A重油

R6

清掃作業
スラッジ処分 400ℓ
産業廃棄物税相当分
0.36t

百間雨水ポンプ場地下タンク清
掃業務

12,000ℓ地下ﾀﾝｸ
1,500ℓｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ
A重油

R7

清掃作業
スラッジ処分 1,600ℓ
産業廃棄物税相当分
1.44t【根拠法令等】・消防法第10条・・・指定数量（A重油2000ℓ）以上の危険物は、政令で定める技術上の基準に従う。
・消防法第14条の3の2・・・定期点検の義務付け
・地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏水点検に係る運用上の指針について
・・・年1回の点検の実施（点検周期について）
・指定数量以下のタンク（白浜雨水、牧ノ内雨水）については、5年に1回漏洩検査を実施する。
業務内容
１ 地下燃料タンク及び、埋設配管の漏洩検査（気密漏洩検査）を行う。
２ 検査日程については、事前に協議する。
３ 作業工程表を提出する。
４ 業務完了後、報告書を提出する。
５ 雨水ポンプ場の運転に支障がないよう日程を調整する。

清掃について、特に法規制等はないが5年に1回漏洩検査時に実施することとする。
業務内容
１ タンク内清掃日程については、事前に協議する。
２ 清掃作業工程表を提出する。
３ 業務完了後、報告書を提出する。
４ 雨水ポンプ場の運転に支障がないよう日程を調整する。
５ 地下タンク内清掃で出るスラッジについては、適正に処分する。
６ 清掃する前後の地下タンク残量の測定を行う。
７ サービスタンクについても清掃を行う。

雨水ポンプ場し渣分別処分業務仕様
実施場所

各雨水ポンプ場

実施時期

毎年

業務仕様
１
２

雨水ポンプ場から回収したし渣を分別し、処分する。
業務完了後は、報告書を提出する。

別紙7ー５

浄化センター植栽管理業務・産業廃棄物最終処分場草刈業務仕様
作業内容

作業月

業務仕様

実施場所

5月作業

草刈

浄化センター

6月作業草刈

浄化センター
最終処分場

7月作業

草刈、法面草刈、剪定

浄化センター

8月作業草刈

浄化センター

9月作業草刈

浄化センター

12月作業

草刈、法面草刈、剪定

浄化センター
最終処分場

１
２
３
４

業務場所 下記「位置図」のとおりとする。
剪定
枝抜き、病害虫のある枝、電線等の障害となる枝などを除去し、自然型に仕立てる。
草刈
除草剤の使用は、農薬取締法に規定する農薬安全基準に基づき実施する。
その他
・作業においては、職員・来場者等に注意し、事故・器物破損等のないよう十分に注意する。
・業務完了後速やかに報告書を作成し、必ず作業前、作業後が確認できる写真を添付する。
・業務で刈った草などは、発注者の指定した場所へ置く。
・この業務において疑義又は定めのない事項については、協議のうえ決定する。

浄化センター植栽管理範囲

位置図

P棟
管理棟
機械棟
濃縮棟
水処理棟

271
493
592
326 建物
2085 道路3767

植栽管理範囲

3767
7172
10939

40660平米別紙7ー６

脱臭装置用活性炭入替業務仕様
施設名

浄化センター（機械棟）

浄化センター（ポンプ棟）

百間汚水中継ポンプ場

白浜汚水中継ポンプ場

入替時期

R7、R9

R7、R10

R7、R10

毎年

品目

業務仕様

数量(kg)

酸性ガス用造粒炭

470 業務内容

アルカリガス用造粒炭

205１

作業従事者の名簿を提出する。

中性ガス用造粒炭

490

２

交換日程については、事前に協議する。

酸性ガス用造粒炭

210

３

予備のカートリッジに充填し、入れ替える。

210

４

カートリッジのシール材を交換する。

アルカリガス用造粒炭

５

事前に活性炭を搬入後、交換作業する。

６

作業前、作業後の臭気測定、風速測定、差圧測定を行う。

中性ガス用造粒炭

210

酸性ガス用造粒炭

190

７

作業工程表を提出する。

アルカリガス用造粒炭

125８

業務完了後、報告書を提出する。

中性ガス用造粒炭

105９

使用済活性炭受入証明書を提出する。

酸性ガス用造粒炭

70

アルカリガス用造粒炭120

中性ガス用造粒炭

90

１０

使用済活性炭は、リサイクルを行う。

１１

交換後の各活性炭の分析を行い、結果を報告する。

雨水ポンプ場シーズンイン点検業務仕様
規格

施設名称等

数量

業務仕様

単位

白浜雨水ポンプ場

業務内容

エンジン２号

L6D45ES

1

台

１

点検内容については、メーカー点検のＣ，Ｄ点検に相当する整備を行う。

エンジン３号

L6D45ES1

台

２

シーズンイン点検を行う場合は、日程調整を行う。

コンプレッサー№１、２

SA-6H

2

台

３

運転データの記録を残す。

エアータンク№１～４

直立型

4

本

４

業務完了後は、写真、データを報告書に添付し、提出する。

燃料移送ポンプ№１

GLM-20-3A

1

台

エンジン２号

6RL

1

台

エンジン３号

L6D16BS

1台

コンプレッサー№１、２

SA-6H

2

台

エアータンク№１～４

直立型

4

本

燃料移送ポンプ№１

GLM-20-3A

1

台

エンジン１号

6CHL-P

1

台

エンジン２号

6HAL2-HTP

1

台

エンジン３号

L6D45ES

1台

コンプレッサー№１、２

GS3A

2

台

エアータンク№１～４

直立型

4

本

燃料移送ポンプ№１、２

LGB-20V

2

台

エンジン１号

3KDL

1

台

エンジン２号

S165L-HT

1

台

コンプレッサー№１、２

HAC62

2

台

エアータンク№１～４

直立型

4

本

燃料移送ポンプ№１

GLM-20-3A

1台

浜雨水ポンプ場

牧ノ内雨水ポンプ場

丸島雨水ポンプ場

別紙7ー７

浄化センター雨水側溝内堆積土砂浚渫業務仕様
業務仕様

実施時期
１
２
雨水側溝内堆積土砂浚渫

R7、R9

業務場所 下記「位置図」のとおりとする。
業務内容
・作業工程表、作業従事者の名簿を提出する。
・下記浄化センター外周太線部のU字溝浚渫・洗浄を行う。
・回収した土砂については、浄化センター内の指定された場所へ置く。
・業務完了後、報告書を提出する。

位置図

うめど夕陽が丘団地調整池浚渫業務仕様
業務仕様

実施時期
１
２
梅戸調整池浚渫

位置図

R7、R9

業務場所 下記「位置図」のとおりとする。
業務内容
・作業工程表、作業従事者の名簿を提出する。
・下記調整池内塗りつぶし部の浚渫を行う。
・回収した土砂については、浄化センター内の指定された場所へ置く。
・業務完了後、報告書を提出する。