無溶剤型エポキシ樹脂プライマー（2液タイプ）に適合◆ 平成12年厚生省令第15号による浸出水の基準（JWWA Z 108：2004 水道用資機材−浸出試験方法）

U-プライマーEPは、新旧コンクリート、モルタルなどの打継ぎ用、又は断面修復工等の下地コンクリート用として使用する、2液混合タイプの無溶剤型エポキシ樹脂プライマーです。
■ 特長●

無溶剤型のため、安全性に優れています。

●

厚生労働省の水道施設の技術的基準に適合しています。

●

硬化後の性能に優れ、高い強度を示します。

●

モルタル、ポリマーセメントモルタル等の硬化性状に影響しません。

■ 主な用途●

新旧コンクリート及びモルタルの打継ぎ用のプライマー●

断面修復工、表面被覆工の下地コンクリート用のプライマー
主剤 : 8kg スチール缶■ 標準塗布量
標準塗布量

150〜300g/㎡
硬化剤 : 4kg スチール缶■ 荷姿、成分等品

名U-プライマーEP

荷姿

主剤・硬化剤 : 12kg/セット

主成分

外観（目視）

主剤

8kg/スチール缶

エポキシ樹脂乳白色グリス状

硬化剤

4kg/スチール缶

変性ポリアミン

淡黄色液状

主剤及び硬化剤とも、消防法上の危険物に該当し、第4類第3石油類 危険等級Ⅲに区分されます。

■ 性状及び物性
弊社試験室(23±2°C)にて、主剤及び硬化剤を所定の重量配合比で混合し測定した結果の代表値を以下に示します。

品名

U-プライマーEP

重量配合比
主剤:2
硬化剤 : 1

可使時間

硬化時間

40分程度

9時間程度

コンクリート付着強度※1（建研式）
乾燥面(7日)湿潤面(7日)2.7N/m㎡

2.4N/m㎡

表面被覆工 又は断面修復工に用いるモルタルとの付着強度※1(28日)品

名

U-プライマーEP

温度

下地コンクリート板にU-プライマーEP塗布後のモルタル※2 施工間隔
0.5時間

1時間

3時間

5時間

5℃

2.0N/m㎡

2.4N/m㎡

2.4N/m㎡

2.4N/m㎡20℃

2.9N/m㎡

3.0N/m㎡

3.4N/m㎡

3.4N/m㎡

30℃

3.0N/m㎡

3.2N/m㎡

3.7N/m㎡

界面破断※1 : 付着強度試験でのU-プライマーEPの塗布量は150g/㎡です。
※2 : 本試験に使用したモルタルは、弊社販売の「U-リペアPFフリー」です。

無溶剤型エポキシ樹脂プライマー（2液タイプ）
施工前に、必ず SDS をお読みください。

1. 下地処理2. 計 量・混 合

3. 塗 布•塗布面の清掃•材料の計量•塗付作業

劣化部を超高圧洗浄等でハツリとり、塗布面に付着した汚れ、付着物、離型剤等の残留物等は洗浄、ケレン等により除去し、健全なコンクリート面を露出させてください。

主 剤 、硬 化 剤 を 所 定 重 量 配 合 比主剤(2 ) : 硬化剤(1)で、適正な秤を用いて計量してください。

十 分 に 撹 拌 混 合し 均 一 に なった
U-プライマーEPを、刷毛、ローラーなどを用いて、標準塗布量の150 〜300g/ ㎡程度を塗布面全体に均一になるように塗布してください。

特に、レイタンス、油分、ゴミ等は完全に除去してください。

•混 合
計量した主剤・硬化剤をハンドミキサー等を用いて、泡の巻き込みがないように均一になるまで撹拌混合してください。

•塗布施工時のポイント
施工環境は、原則気温5°C以上の条件下としてください。可使時間は、施工時 の 気 温が高 い 場合、混合量が多いほど短くなります。

次工程へ次工程の打継ぎ又は塗付け可能時間

U-プライマーEP塗布後、次工程のコンクリート打継ぎ、モルタル等の塗付けまでの可使時間は、施工環境の気温に応じて、右表の時間を目安に、施工を行ってください。

5℃

20℃

30℃

開始時間の目安

指触によりタック（粘り）を確認後（目安：1時間前後）

完了時間の目安

10時間以内

5時間以内

3時間以内

使用上の留意事項◆ 施工上の留意事項
●

●
●
●

●

◆ 取扱い時の注意事項

降雨または施工後24時間以内に降雨が予想される場合は、施工を中止するか、雨のかからぬように養生シートで覆う等の対策をしてください。施工面に雨があたると、性能が低下する恐れがあります。
使用前に容器をよく振ってください。

●

熱源や火気に近づけないでください。

取扱いの際には、目や皮膚への付着、体内への吸引を防止するため、保護メガネ、保護マスク、保護手袋等の保護具を必ず着用してください。

◆ 廃棄上の注意事項

本製品は、非水溶性液体です。水等で希釈しないでください。

風通しの悪い場所で施工する場合は、必ず換気装置を設置し、十分に換気してください。

●

使用済みのローラーや刷毛は水洗いせず、ウエス等で拭き取り、密閉できる容器に回収してください。
●◆ 保管上の留意事項●●●

製 品は屋 内に貯 蔵し、パレット等を用 いて、地 面から1 0 c m 以 上 の 隙 間を確 保し保 管してください。

使用済みの製品、回収したローラー・刷毛・ウエス・洗浄廃液等を廃棄する場合は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託し、適切に処分してください。
ローラー・刷毛等を洗浄して周辺環境へ流出させることがないよう注意してください。

※詳細につきましては、ＳＤＳ（安全データシート）を必ずお読みください。

冷所に保管し、日光を遮断してください。

※詳細につきましては、施工要領書および技術資料を必ずお読みください。

本カタログ記載内容についての注意事項◆ 本カタログの記載内容は、予告無しに仕様や記載事項を変更する場合がありますので、予めご了承願います。
◆ 本カタログ記載の性能、物性等の諸データ値は、弊社実験による測定値であり、その数値、性能を保証するものではありません。
◆ 製品の性能は、環境条件や使用方法等により本カタログ記載内容と異なることがあります。事前に使用目的に応じた施工テストを行い、製品の適合性と安全性を確認してください。

リニューアル営業部〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号 シーバンスS館10階
Tel : 03 -54 19 -6209 F ax: 03 -5419-6269

https://www2.mu-cc.com/ubekenzai/

東 京 支 店 〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目 2 番3 号 シーバンスS館10 階 Tel: 03-5419-6209
大 阪 支 店 〒 530-0057 大阪市北区曽根崎 2-5-10 梅田パシフィックビル6階 Tel: 06-4309-5826
名古屋支店 〒 460-0008 名古屋市中区栄3-1-1広小路本町ビルディング 5階 Tel: 052-265-5840
広 島 支 店 〒 730- 0031 広 島 市 中 区 紙 屋 町 2-1-2 2 広島興銀ビル8階 Tel: 082-244-7234
九 州 支 店 〒 810- 0001 福岡市中央区天神1 -2 -12 メットライフ天神ビル8階 Tel: 092-781-2309
東北営業所 〒 980-00 14 仙 台 市 青 葉 区 本 町 2 - 2 - 3 鹿 島 広 業ビ ル 8階 Tel: 022-262-6235
札幌営業所 〒 007- 0801 札 幌 市 東 区 東 苗 穂 一 条 1 - 2 - 4 4 Tel: 011-784-8183

販売取扱店

2024. 9. 1 000 E