事例①「活性炭の脱臭効果を超えながら活性炭より安価に」をテーマに、新たなる脱臭ろ材の開発にも取り組んでおります。

事例②

臭質：食品残渣臭

臭質：オイルミスト臭気+焦げ臭

風量：:3m3／min

風量：10m3／min

脱臭効率：97％

脱臭効率：84％

臭気濃度：入口1000→出口50

臭気濃度：入口2000→出口320

タイプ：デオキーパーmini DK-5

タイプ：:デオキーパー DK-10

事例③

事例④

自動車部品工場

円柱状活性炭球状活性炭

臭質：漢方薬品臭+粉塵

風量：30m ／min

風量：60m3／min

脱臭効率：84％

脱臭効率：92％

臭気濃度：入口2500→出口400

臭気濃度：入口10000→出口790

タイプ：デオキーパー DK-30

タイプ：デオキーパー DK-60

事例⑤

事例⑥ たばこ工場

塗装工場

臭質：メントール臭

風量：100m ／min

風量：200m3／min

脱臭効率：97％

脱臭効率：96％● 通気圧損失が少ないため、小さな面積● 通気圧力損失が少ない為、小さな設備● 低濃度領域のガスを対象とする場合に● 低濃度、大量ガスの処理に優れた除去● 細孔径を適度にもっている為、ほとんどため、吸着処理能力に優れています。

でも処理が可能です。

経済的です。

性能を発揮します。の物質の吸着処理に有効です。

効果を発揮します。

用途別一覧表途粒度

形状

原臭：16,000→出口400

タイプ：メガキーパー DK-100

タイプ：メガキーパー DK-200

でも処理が可能です。

● 低濃度、大量ガスの処理に優れた除去用

臭気濃度：入口1600→出口50

特事例⑦事例⑧

食品工場

鋳造工場

臭質：排水処理槽臭気

臭質：フェノール臭

風量：200m3／min

風量：80m3／min

脱臭効率：96％

脱臭効率：84％

臭気濃度：入口3200→出口500

臭気濃度：入口1600→出口250

タイプ：直接充填積層型 DK-20S

タイプ：バスケット充填型
DK-80B徴

臭気対策コンサルテーション～事前検証デモテスト
4 ～ 8 メッシュ

破砕状

低濃度ガス吸着用

気相吸着に適合した細孔を多くもつ構造で、表面積が大きく、様々な種類の臭気ガスに優れた吸着力を発揮します。特に低濃度域の吸着に優れ、脱臭用、空気清浄用等、あらゆる分野の空気・ガス浄化に適しています。

臭気問題の「原因」を解明し、「最適な対策方法のご提案」を実施致します

各脱臭装置について事前の検証テストが可能です。

８～ 32mm

破砕状

塩基性ガス吸着用

4 ～ 6mm

円柱状

酸処理を行い表面を酸性にすることで、アンモニア、トリメチルアミン類の塩基性ガスを選択的に吸着し、高い除去性能を発揮します。

酸性ガス吸着用

4 ～ 6mm

円柱状

硫化水素、二酸化硫黄等の硫黄化合物や酸性ガスに対して高い除去性能があります。

中性ガス吸着用

4 ～ 6mm

円柱状

硫化水素やメチルメルカプタン及び、アンモニア等を、予め別の活性炭で吸着したうえで使用すると、より高い効果を発揮します。

アルデヒド吸着用

4 ～ 6mm ／ 6 ～ 8mm

円柱状

低級アルデヒド類に対し化学吸着作用を発揮し、高い除去性能があります。

破砕状
円柱状

オゾンガス、水銀、塩化水素、フッ化水素、都市ガス等の吸着に特化した活性炭もあります。

その他添着炭

空気清浄用
排気処理用
排水処理用

●
●

事務所
下水処理場

●
●

倉庫
屎尿処理場

●駐車場

●

● ごみ処理場●● ペットショップ
建設現場
病院・養護施設● 電子機器製造工場 ● 食料品製造工場
化学工場● 学校・研究所（ドラフトチャンバー、クリーンルーム、実験動物舎） ● 廃棄物処分場

農業集落排水● ビル排水●

厨房排水※排水処理排気用の装置本体はFRP製となります。

●

浄化槽

事前に対象排気について小型のデモ機による検証テストを実施することで、実際にどの程度の脱臭効果を得られるかを確認することが可能となります。
また、デモ機の条件を変更することによって脱臭効果を様々なテスト結果を得ることが出来ます。
その結果より実機を設計し、より具体的な装置提案をさせて頂いております。
検証デモテスト実施にはテスト費用・測定費が発生致します。

東 京：〒103-0024
名古屋：〒453-0064
大 阪：〒533-0032
福 岡：〒812-0013
タ●●

臭気は目に見えないもので、現状把握をしっかりと行わないと、間違った対策を行う可能性が御座います。
事前に臭気の情報を把握することで、過大な脱臭設備、脱臭性能が足りない装置などの選定を回避することが可能です。
臭気対策コンサルテーションの実施により、脱臭システムの導入のみではなく、設備改善を組み合わせてお客様の目的を最適に達成できるご提案を目的としております。

●

印刷工場

東京都中央区日本橋小舟町 11-13
名古屋市中村区草薙町 1-21
大阪市東淀川区淡路 5-15-1
福岡市博多区博多駅東 2-5-28

Tel：03-6661-1330
Tel：052-419-2822
Tel：06-7220-3525
Tel：092-284-0724

Fax：03-6661-1332
Fax：052-419-2823
Fax：06-7220-3526
Fax：092-284-1029

イ：139 The Opus Building 5th Floor, Roon 502, 511Soi Sukhumvit 63, Sukhumvit Road, Klongton-nua,Wattana, Bangkok 10110 THAILAND（In to ASIA BUSINESS CONSULTING CO., LTD. ）Tel & Fax：02-392-2965
ホームページ：http://www.201110.gr.jp/※カタログの内容は予告無く変更する場合がありますので、御了承願います。
※カタログの写真や色は印刷により若干異なる場合があります。

メールアドレス：mail@kyosei-at.com＊このカタログの作成日は2021年10月01日です。

大 風 量 対応可能

臭質：溶剤臭気3● 吸着速度が速く、吸着帯の幅が小さい

製薬工場

臭質：オイルミスト臭＋焦げ臭
3

破砕状活性炭

自動車部品工場

高濃度臭気も強力吸着

活性炭の種類と特性

豆腐製造工場

デオキーパー脱臭装置デオキーパー脱臭装置“デオキーパー”は臭気を強力吸着し、排出ガスを清浄化するにおいのプロが考案した活性炭脱臭装置です。

Clean air

直接充填積層型

バスケット充填型

Clean air

デオキーパーmini

Clean air

オーソドックスなスタイルとなりますが、小さな風量でも対応可能となりました。スタイルを戻すことにより、排ガスとの接触面積は小さくなります

排気口が、その分フィルタカート

最小 化と効 率化追求

リッジに厚みを持たせ、接ろ材充填口

触時間を確保、標準型とデオキーパーは、最小スペースで最大効果を発変わらない性能を確保し揮させることを考えた脱臭装置です。

ました。

従来型フィルタ方式の脱臭装置は、フィルタカートリッジが排ガス進行方向に対し垂直に配置されていましたが、デオキーパーは排ガス進【仕様】
本体サイズ：510×510×510H※ホッパー、架台は含まず
フィルタサイズ：500×500×70t
実装枚数：標準2枚

行方向に、ほぼ平行となるよう配置しました。
従来型フィルタ垂直配置で大きな風量に対応しろ材 交 換 が 簡 単です

ようとする場合、排ガス接触面を広げていくように、縦や横に配置していくことしかできず、本体【1】本体パネル（点検口）を取り外します。

が大型化していました。

【2】本体に差し込まれたフィルタカートリッジをひとつずつデオキーパーは、風量が大きくなっても、排ガスの通り道は確保した状態で、本を並べるような抜き出します。

感覚でカートリッジを増やしているので、本体がろ材排出口【3】フィルタカートリッジは左図のように一辺がビス止めさ大きくなることはありません。

その他特徴

れ、上蓋のような構造になっていますのでビスを取外さらには、従来型より排ガスとの接触面積が広し、フィルタカートリッジがいっぱいになるまでろ材を充くなるよう設計されているので、より効果の高填します。

い脱臭が可能となります。

・ろ材交換やメンテナンス作業を容易におこなえるよう、点検口は大きく設されて【4】ろ材を充填したら上蓋を戻し、フィルタカートリッジをいます。

本体に差し込みます。

さらに小スペース化するために・・

Dust air

送風機の設置場所検討をおこなう必要がなくなるので、本体の排ガス導入口、排気口のそれぞれに、直接ダクトを接続するだけで、ご使用い・フィルタカートリッジは、本体から取り出しやすくするため、手前に取手をつけていますので、レールに指を詰めるなどの危険はありません。
・大きなゴミやホコリが外部に排気されないように、フィルタカートリッジの前段に大 風 量でも対 応 可 能プレフィルタ、後段にアフタフィルタを装着しています。

ただけます。

高濃度臭気の対応時や風量調整用にご使用くストコレクタに変更することも可能です。

風量でも合わせてカスタマイズいたします。本体形状は、風・標準で電源ボックス（ブレーカ、インバータ収納）を取付けています。

詳しくは、事例をご確認ください。

架台変更が可能対応風量

ださい。
高濃度臭気である場合、そのまま通過させる

標準型はチャンネル架台（据付型）ですが、架台をと、常に濃い臭気を脱臭することになるので、どキャスタ（可動式）に変更することも可能です。

うしてもろ材が短命となります。

可動式とすることで、特定箇所の排気対策だけでなレジスタを開けて使用すると、周辺空気を取りく、複数箇所の排気対策に使用することができます。

入れるようになります。高濃度臭気と周辺空気キャスタは、低床重量キャスタを使用していますのが混ざり合って希釈されるので、ろ材への負担で、動きが悪くなるようなこともなく、簡単に移動すが軽減され、延命に繋がります。

ることができます。

その他電源仕様の変更等あればご相談ください。

10CMM 用DK-10

本体サイズ（架台、ホッパー除く）

600W×1550H×710D

本体重量（ろ材重量除く）

約90kg

圧力損失(Pa)

低床重量キャスター

3枚

約35.4kg

初期圧損 165

最終圧損 280

DK-20

30CMM 用DK-30

850W×1550H×710D

1250W×1550H×710D

約140kg

約250kg

6枚約70.8kg

初期圧損 255

最終圧損 350

9枚約110kg

初期圧損 275

最終圧損 400

鋼板製1.6t アクリル樹脂屋外塗装

材質・仕上げ
電源20CMM 用

700W×500H×75ｔ

カートリッジサイズ（mm）
充填量（活性炭の時）3相200Ｖ 0.75kw※送風機内蔵、電源ボックス（ブレーカ、インバータ）付属

Dust air・送風機のメンテナンス用に、本体正面と背面に大きな点検口を用意しています。

量に合わせて標準型を組み合わせ（合体）で製作されます。

排ガス導入部の外壁に換気レジスタを取付けまDust air

・排ガス中に少量でもオイルミストなどが含まれる場合、プレフィルタをオイルミ

標準は30CMMまでの対応としておりますが、それ以上の高濃度臭気も対応可能

排ガス導入部

点検口を外せば、すべてのフィルタを抜き出すことが可能です。

【5】本体パネルを戻します。

本体のベース部分に送風機を収納しています。

した。

ろ材充填部

3相200Ｖ 1.0kw

3相200Ｖ 1.5kw

Select guide
ろ材充填部をバスケット形状にして小分け、多段化することにより、例えば活性炭であれば硫黄系向け、窒素系向けを合わせて使用することができますので、多種多様な臭気に対応することが可能となります。
処理風量、対象臭気の強度に応じて、縦・横にバスケットを増やしていくことが可能です。
ろ材交換は、それぞれのバスケットに満たしていくだけなので、簡単に作業が行えますが、2種類のろ材を使用する際は、本体に戻すとき注意が必要です。

ポイント

小～大

対応風量

小～大弱～強、異種類臭気

対象臭気

弱～強、高濃度臭気

本体サイズは最大となりますが、ろ材充填部を広く、深く取っていますので、ろ材と排ガスを効率的に接触させることが可能です。
また、対象臭気の強度に応じて充填する厚み（量）を自由に変えることができるので、どのような高濃度臭気でも確実に除去することができます。
ろ材交換は、充填口として本体上部（上面）、排出口として本体側面に専用の点検口を用意し、交換時の手間を軽減できるよう工夫しています。