WDX90BB/150BB

WDX14AA

天吊ユニット ダクトタイプ

WDX25CA/50CA/50DA

WDX14AA/25CA/50CA/50DA/90BB/150BB
再生可能エネルギー対応●熱源水温度の低温域を拡大させたことにより、再生可能エネルギー（地下水、地熱等）及び未利用エネルギー（工場、病院、ホテル等の排熱）を冷暖房熱源として有効利用できます。
〈熱源水の運転可能温度範囲〉
冷房時：7℃〜45℃
暖房時：5℃〜45℃●低水温域（15℃以下）の熱源水での運転が可能となり、冷房エネルギー消費効率が向上しました。冷房期間が長い用途の建物では、部分負荷時の冷房エネルギー消費効率が更に向上しますので、省エネ効果が大きくなります。

環境技術実証事業

環境省
ヒートアイランド対策技術分野

実証番号052 - 1602

第三者機関が実証した実証年度 H28
性能を公開しています

www.env.go.jp/policy/etv

日本ピーマック株式会社は環境省平成２８年度環境技術実証事業において水熱源ヒートポンプユニットの実証試験を実施しました。
平成２８年度実証対象技術：
水熱源ヒートポンプユニット再生可能エネルギー対応
WDX14AA/25CA/50BA※シリーズ編 成の変更に伴い、平 成 2 8 年 度 実 証 試 験 機 種：ＷＤＸ５０ＢＡはＷＤＸ５０ＣＡに機種名を変更しました。

12

WDX14AA/25CA〈WDX14AA〉
25

ドレン接続アダプタ R1（PT25Aおねじ）25
100 63700

インサートボルト, ナット（客先手配）（M10×4本, ナット8ヶ）ドレン配管（客先手配）
一時側電源線（客先手配）

熱源水ホース（L 長さ）

（200）

R
（半径）
150

30590
（本体寸法）

遠方制御等接続用端子台
通信配線（客先手配）

100
M10インサートボルト（客先手配）
防振ゴム

167
30

熱源水ホース
（別送品）

吊り金具

座金
M10六角ナット（客先手配）

電源接続部（押釦開閉器）（過電流保護）

ボールバルブ
Rc3/4（PT20Aめねじ）
熱源水接続管（客先手配）（別送品）

吊り金具詳細図（図中A部）

85

36085（吹出フランジ外寸）

4070

192

熱源水ホース最小曲げ半径

380（本体寸法）480（インサートピッチ）

本体熱源水入口

コントロールパネル

30
A部

ドレンホース、長さ：機外L＝300

本体熱源水出口

本体ドレン口25

オプション取付ピン（オプション2個分）

315（吹出フランジ外寸）

676（インサートピッチ）

（100）

43

滴下水受け
点検開口450×450（客先手配）
43270（吸込フランジ外寸）

40

CL

記

1. メンテナンス用点検口（450×450以上）を客先にてご用意ください。
また、メンテナンススペース及びフィルタ引抜きスペースには、障害物（配管・ダクト・配線）が無いようにしてください。
2. 熱源水の出入口を逆に接続しますと、機械は正常な能力が出ませんので配管接続の際は充分にご注意ください。
3. ドレン配管は必ず下り勾配（1/100以上）で施工してください。
4. ドレンホースはトラップにならず、且つ引っ張り過ぎないようにしてください。
5. ドレン管保温はドレン水を加温排水しているので必要ありません。
但し、熱源水入口温度が25℃以下の場合はドレン管保温が必要となります。
また、天井内湿度が高くなる場合もドレン管保温が必要となります。
6. 熱源水ホースは、最小曲げ半径以上にするよう熱源水配管の位置に注意して施工してください。
7. 熱源水配管、熱源水ホースは水温範囲に応じて、適宜保温してください。
8. 熱源水配管保温時のボールバルブ（別送品）はロングネックを選定してください。
9. 1次側電源線は、押釦開閉器が上下に100mm位移動できるように施工してください。
10. 冷水の通水は必ず通電後に行ってください。
通電前に冷水を長時間通水すると、結露や漏水の危険があります。

R

フィルタ（比色法65%）

注25340530（本体寸法）（フィルタ抜取スペース）200270（90）60（吸込フランジ外寸）
80

CL88±15外形寸法図〈WDX25CA〉
40

25770（インサートピッチ）

670（吸込フランジ外付）

150

本体ドレン口
本体熱源水出口
本体熱源水入口
オプション取付ピン（オプション２個分）

フィルタ
（３分割）
50
遠方制御等接続用端子台

インサートボルト，ナット（客先手配）（M10×4本，ナット８ヶ）（250）

電源接続部（押釦開閉器）（過電流保護付）

ドレン接続アダプタ R1（PT25Aおねじ）
ドレン配管（客先手配）

20

一次側電源線（客先手配）

410

熱源水ホース210

露受け

ドレンホース、長さ：機外Ｌ=350

100 １６５±15（７０）165

100 80 85

コントロールパネル

55

325
50
（吸込フランジ外寸）

フィルタ抜取イメージフィルタ（比色法65％)の場合

260

850（本体寸法）
通信配線（客先手配）

50

熱源水接続管（客先手配）
ボールバルブ
Rc3／4（PT20Aめねじ）（出、入口管側共）

730±15385

185
280（吹出フランジ外寸）

430（本体寸法）

900（インサートピッチ）

200（吹き出フランジ外寸）

4090（110）500（フィルタ抜取スペース）100

850（本体寸法）90

注 記
1.本体直下の天井面に本体交換用点検口（900×900以上）を用意してください。
点検口が設けられない場合には、本体交換が可能な天井仕上げにて施工してください。
又、本体の通常メンテナンススペースとして図に示す点検口を施工し、周囲及び下部とも障害物等のないように施工してください。
2.ボールバルブ・熱源水ホース・ドレン接続アダプタ・電源線・計装線の接続は客先にて施工をお願いします。
又、バルブ、ドレン接続部等は点検口より手のとどく位置に施工してください。
3.ドレンホ−スはトラップにならず、かつ、引っ張り過ぎないようにしてください。
4.ドレン配管の勾配は、1／100以上で施工してください。
25
5.熱源水配管は水温範囲に応じて、適宜保温してください。
6.熱源水接続管、ドレン配管、熱源水ホース及びボールバルブに断熱処理を施してください。
7.1次側電源は、押釦開閉器が上下左右に100ｍｍ位移動できるように施工してください。
8.熱源水（15℃以下）の通水は、必ず通電後行ってください。通電前に長時間通水するとドレンポンプが稼働できず、結露水による漏水の危険があります。
（標準仕様 追記）
点検開口900×900（客先手配） 注 記
ドレン管保温はドレン水を加温排水しているので必要ありません。
点検開口600×600（客先手配）
ただし、水熱源入口温度が25゜
C以下の場合はドレン管保温が必要となります。
また、天井内湿度が高くなる場合もドレン管保温が必要となります。

防振ゴム（平座金付）

ボールバルブ（標準仕様）

13外形寸法図

WDX50CA/50DA/90BB/150BB〈WDX50CA/50DA〉

40770（インサートピッチ）

25150210

410

50

遠方制御等接続用端子台

100

熱源水接続管（客先手配）

26050850（本体寸法）50

熱源水ホース

165±15100 80 85165
露受け

ドレン配管（客先手配）
一次側電源線（客先手配）20

オプション取付ピン（オプション２個分）

325（吸込フランジ外寸）
55

フィルタ
（３分割）

通信配線（客先手配）

インサートボルト，ナット（客先手配）（M10×4本，ナット８ヶ）電源接続部（押釦開閉器）（過電流保護付）

ドレン接続アダプタ R1（PT25Aおねじ）

本体熱源水出口コントロールパネル（250）

ドレンホース、長さ：機外Ｌ=350

本体熱源水出口

680±15

ボールバルブ
Rc3／4（PT20Aめねじ）（出、入口管側共）

385

430（本体寸法）

本体ドレン口フィルタ抜取イメージフィルタ（比色法65%）の場合（70）

900（インサートピッチ）

200（吹き出フランジ外寸）

4090
（110）

500
（フィルタ抜取スペース）

100

670

（吸込フランジ外寸）

850（本体寸法）90

注 記
1.本体直下の天井面に本体交換用点検口（900×900以上）を用意してください。
点検口が設けられない場合には、本体交換が可能な天井仕上げにて施工してください。
又、本体の通常メンテナンススペースとして図に示す点検口を施工し、周囲及び下部とも障害物等のないように施工してください。
2.ボールバルブ・熱源水ホース・ドレン接続アダプタ・電源線・計装線の接続は客先にて施工をお願いします。
又、バルブ、ドレン接続部等は点検口より手のとどく位置に施工してください。
3.ドレンホ−スはトラップにならず、かつ、引っ張り過ぎないようにしてください。
4.ドレン配管の勾配は、1／100以上で施工してください。
5.熱源水配管は水温範囲に応じて、適宜保温してください。
25
6. 熱源水接続管、ドレン配管、熱源水ホース及びボールバルブに断熱処理を施してください。
7.1次側電源は、押釦開閉器が上下左右に100ｍｍ位移動できるように施工してください。
8.熱源水（15℃以下）の通水は、必ず通電後行ってください。通電前に長時間通水するとドレンポンプが稼働できず、結露水による漏水の危険があります。
注 記（標準仕様 追記）
点検開口900×900（客先手配）ドレン管保温はドレン水を加温排水しているので必要ありません。
ただし、水熱源入口温度が25゜
C以下の場合はドレン管保温が必要となります。
点検開口600×600（客先手配） また、天井内湿度が高くなる場合もドレン管保温が必要となります。

防振ゴム（平座金付）

280
185（吹出フランジ外寸）

ボールバルブ（50DA）

M12ナット(客先手配)

14302（吹出フランジ外寸法）1002（本体寸法）

47（モータブレーカ）

R220
最小曲げ半径759（本体寸法）

74

滴下
水受け

通信配線（客先手配）

遠方制御等接続用端子台
ボールバルブ

Rc1
PT25Aめねじ
Rc11/4
WDX150BB PT32Aめねじ968
370（フィルタ抜取スペース）

熱源水出口接続口
G1A(PF25Aおねじ)
熱源水入口接続口
G1A(PF25Aおねじ)

熱源水接続管
(客先手配)

A寸法
130±30180±30室温サーミスタ
フィルタチャンバ

536（フィルタチャンバ寸法）

ボールバルブ（下記参照）(別送品)

WDX90BB30
一次側電源線(客先手配)

38

配線用遮断器
冷却ファン
(排気口)

163

点検口600×600以上（客先手配）

442（吸込フランジ外寸法）

3022
33

ﾌｨﾙﾀ取出方向
92

電装ＢＯＸ
オプションBOX
オプション取付ネジ(オプション2個分)

902（吸込フランジ外寸法）

CL
300
A

オプションBOX

32
滴下水
受け

81

860

94

950（インサート寸法）1049
500±3082以上

冷却ファン
吸排気スペース

44334

101 75

45

176
71

防振ゴム
(本体付属)

127

680以下

4630

CL

100以上

熱源水ホース（L=1000)(別送品)
ドレン接続配管(客先手配)

180（吹出フランジ外寸法）

302
146

580(本体寸法)

冷却ファン吸気口

（368）

（100）

ドﾚﾝ接続アダプタR1(PT25Aおねじ）
ドレンホース
機外Ｌ＝520
4-M12(インサートボルト）(客先手配)

820（インサート寸法）

30

240

150以上
（メンテナンススペース）注 記
1.メンテナンス用点検口を客先にてご用意ください。
2.本体外周600mm以内はメンテナンススペースとして、建築・電気・衛生工事などの配管・ダクト等が貫通しないように確保してください。
3.熱源水の出入口を逆に接続しますと、機械は正常な能力が出ませんので配管接続の際は充分にご注意ください。
4.ドレン配管は必ず下り勾配（1/100以上）で施工してください。
5.ドレンホースはトラップにならず、かつ、引っ張り過ぎないようにしてください。
6.熱源水ホースは、最小曲げ半径以上にするよう熱源水配管の位置に注意して施工してください。
7.ドレン管保温はドレン水を加温排水しているので必要ありません。ただし、熱源水入口温度が25℃以下の場合はドレン管保温が必要となります。また、天井内湿度が高くなる場合もドレン管保温が必要となります。
8.冷却ファンの吸排気スペースを確保してください。
9.熱源水配管は水温範囲に応じて、適宜保温してください。
10.熱源水配管保温時のボールバルブ(別送品)はロングネックとなります。

1333〈WDX90BB/150BB〉

仕様WDX14AA

項性

能※1

電目単位
力

kW

1.4（1.2 〜 2.1）

1.4（1.0 〜 1.8）

1.4（1.2 〜 2.1）

1.4（1.0 〜 1.8）

暖房

能力

kW

1.4（0.9 〜 1.4）

1.4（1.3 〜 2.0）

1.4（0.9 〜 1.4）

1.4（1.3 〜 2.0）

定 格 冷 房エネルギー
定 格 暖 房消費効率
冷 暖 平 均0.345（0.200 〜 0.465）

0.180（0.130 〜 0.350）

0.345（0.200 〜 0.465）

1.3（0.9 〜 1.6）

1.3（1.0 〜 2.4）

2.4（1.5 〜 3.1）

率 ※2%65776972

消 費 電 力kW0.350（0.180 〜 0.350）

0.235（0.200 〜 0.425）

0.350（0.180 〜 0.350）

0.235（0.200 〜 0.425）
1.7（1.4 〜 2.8）側単相200VA

1.5（0.9 〜 1.5）

1.1（0.9 〜 1.7）

2.4（1.3 〜 2.4）%

67627369

流A

3.06

3.06

5.40

5.40

電式

定 格 出 力 × 台 数
風全密閉ロータリ型
kW

全密閉ロータリ型

0.3×1

0.3×1

ターボファン×1

ターボファン×1
急：5.0, 強：4.5, 弱：4.0

量m3/min急：5.0, 強：4.5, 弱：4.0

圧Pa3030フ ァン モ ー タ 定 格 出 力kW

0.01

0.01

機外静

冷房：20（7 〜 45）, 暖房：10（5 〜 45） 冷房：32, 暖房：25（15 〜 45） 冷房：20（7 〜 45）, 暖房：10（5 〜 45） 冷房：32, 暖房：25（15 〜 45）

圧損
水側

熱熱

交
交量

L/min

5.0

5.0

失kPa

7.0（配管セット含む）

7.0（配管セット含む）

量

L0.39

換器

換器

冷 媒 （ G W P 値 ）・ 封 入 量

0.39
プレートフィン型
二重管式

kg

R410A（2090）・ 0.47

コン

プ

レッ

サ

サーモスタット、カレントトランス

ファン

モータ

DC過電流、オーバーヒート

保 護 装 置 冷凍サイ

クル

高圧スイッチ

制御そ回の路ヒューズ他

ドレンセンサ

熱源

水

入口

Rc3/4（PT20Aめねじ）

配管接続部 熱源

水出口

Rc3/4（PT20Aめねじ）

ドレン

出口

電運源
転接音

50Hz/60Hz

率 ※2型

有水

50Hz/60Hz

5.01

0.8（0.7 〜 1.3）

転水気5.89

0.180（0.130 〜 0.350）※3
入 口 温 度（ 年 間 任 意 ）

空

5.01

A

水 水保5.96

5.89
kW

フ ァ ン 型 式 × 台 数

源

4.06

4.00

消 費 電 力

力

熱7.78

5.96

房 運 転 電 流

房 運 転 電 流

運4.06

三相200V

力
暖7.78
4.00
V/Hz

※1

送 風 装 置WDX14AA（標準仕様）

能電 気 特 性コンプレッサ

WDX14AA（再生可能エネルギー仕様）

房

冷大

WDX14AA（標準仕様）

冷源

最WDX14AA
WDX14AA（再生可能エネルギー仕様）

続R1（PT25Aおねじ）部

押釦開閉器（過電流保護付

定格電流4A）

押釦開閉器（過電流保護付

定格電流8A）

冷房 dB（PWL）

ダクト吸込：55、ダクト吹出：55、ケーシング放射：47

ダクト吸込：55、ダクト吹出：55、ケーシング放射：47

暖房 dB（PWL）

ダクト吸込：55、ダクト吹出：55、ケーシング放射：49

ダクト吸込：55、ダクト吹出：55、ケーシング放射：49

外 形 寸 法 高 さ ・ 幅 ・ 奥 行mm

380 ・ 530 ・ 590

380 ・ 530 ・ 590

製kg

4444品

本体

質付量属品

工 事 用 付 属 品（ 別 送 品 ）注

ドレンポンプ、ドレンホース、ドレン接続アダプタ、フィルタ（比色法65%）
配管セット（熱源水ホース、ボールバルブ）記★冷暖房能力、電気特性及び運転音は、JIS8616：2015及びJRA4002：2013Rに規定した値です。
（※1）
１．
冷房能力及び電気特性は、室内側吸込空気乾球27℃、湿球19℃、熱源水入口水温32℃（標準仕様）、20℃（再生可能エネルギー仕様）、標準水量、風量急運転時の値です。
暖房能力及び電気特性は、室内側吸込空気乾球20℃、熱源水入口温度25℃（標準仕様）、10℃（再生可能エネルギー仕様）、標準水量、風量急運転時の値です。
（※1）
２．
力率の値は総合力率です。
（※2）
３．
再生可能エネルギー対応の冷暖フリーの水温範囲は7〜 45℃です。
（※3）
４．
運転音の音圧レベル（SPL）は表1の値となります。運転条件は、ユニット直下1.5m、弊社標準条件、風量急運転時の無響室データです。
本製品には漏電遮断器
５．
（高調波対応品）必ず設置ください。
６．
製品質量には、工事用付属品（別送品）は含まれません。
７．
仕様は改良により変更することがあります。
表 1. 音圧レベル (SPL）

運WDX14AA

再生可能エネルギー仕様
標準仕様

態dB（A）

NC

冷房（定格 / 最大）

転状31.0/33.5

22.5/26.0

暖房（定格 / 最大）35.0/35.0

27.5/27.5

冷房（定格 / 最大）32.0/33.5

24.5/26.0

暖房（定格 / 最大）32.0/35.0

24.5/27.5

15

仕様

WDX25CA/50CA/50DA

項性

能※1

電目

単位

WDX25CA（標準仕様）

房

能力kW

2.5（1.5 〜 4.0）

2.5（1.3 〜 3.4）

5.0（3.7 〜 6.4）

5.0（1.1 〜 5.5）

房

能力

kW

2.5（0.9 〜 3.3）

3.0（1.7 〜 4.3）

5.2（2.9 〜 5.4）

6.0（1.7 〜 7.1）

8.93

4.90

7.35

4.35

4.46

6.82

3.66

5.08

6.70

5.865.51

4.72

定 格 冷 房エネルギー
定 格 暖 房消費効率
冷 暖 平 均V/HzkW

0.280（最大0.680）

0.510（最大0.920）

0.680（最大1.24）

1.15（最大1.50）A

1.0（最大2.2）

1.8（最大2.9）

2.3（最大3.8）

3.6（最大4.6）

率 ※2%

8183

85

92

消 費 電 力kW

0.560（最大0.930）

0.440（最大1.02）

1.42（最大1.50）

1.18（最大1.84）
3.7（最大5.6）※1

房 運 転 電 流
力運転

A

1.8（最大2.9）

1.6（最大3.2）

4.4（最大4.6）

率 ※2%

90

82

9392

流A

4.50

4.50

6.12

6.7

電型

式

定 格 出 力 × 台 数

全密閉ロータリ型
kW風m3/min

急:10, 強:8, 弱:6.5

圧Pa50, 高静圧:75

フ ァン モ ー タ 定 格 出 力

kW

0.06

機外静水
保圧

有空気

水側損
水側

熱交

熱交

冷房:20（7〜45）, 暖房:10（5〜45）

量

L/min

失kPa

量

L

急:16, 強:13, 弱:1050, 高静圧:100

50
0.06

冷房:32, 暖房:25（15〜45）

冷房:20（7〜45）, 暖房:10（5〜45） 冷房:32, 暖房:25（15〜45）

91833

32

191.95
プレートフィン型

換器

プレートフィン型

器

二重管式
kg

200.87換

冷 媒 （ G W P 値 ）・ 封 入 量

1.1×1
シロッコファン×1

量

水 水源

1.5×1

シロッコファン×1

入 口 温 度（年 間 任 意）※3
熱全密閉ロータリ型

0.7×1

フ ァ ン 型 式 × 台 数
送 風 装 置50Hz/60Hz

消 費 電 力力
暖三相200V

房 運 転 電 流

電 気 特 性コンプレッサWDX50DA（標準仕様）暖源

大WDX50CA（再生可能エネルギー仕様）

冷冷

最WDX25CA
WDX25CA（再生可能エネルギー仕様）

二重管式

R410A（2090） ・ 0.82

R410A（2090）・ 1.10

R410A（2090）・ 0.96

コン

プレッサ

サーモスタット、カレントトランス

サーモスタット、カレントトランス

ファ

ン

モー

タ

DC過電流、オーバーヒート

DC過電流、オーバーヒート

保 護 装 置 冷

凍サ

イ

クル

高圧スイッチ

高圧スイッチ

路

ヒューズ

ヒューズ

他

ドレンセンサドレンセンサRc3/4（PT20Aめねじ）

制御そ回の熱源

水入口

Rc3/4（PT20Aめねじ）

配管接続部 熱源

水出口

Rc3/4（PT20Aめねじ）

Rc3/4（PT20Aめねじ）

ドレン

出口

R1R1部

押釦開閉器

電運源
転接続音 冷暖（PT25Aおねじ）(過電流保護付定格電流5A)（PT25Aおねじ）

押釦開閉器(過電流保護付 定格電流8A）

房 dB（PWL） ダクト吸込:50, ダクト吹出:53, ケーシング放射:49 ダクト吸込:51, ダクト吹出:52, ケーシング放射:51 ダクト吸込:51, ダクト吹出:60, ケーシング放射:46 ダクト吸込:56, ダクト吹出:61, ケーシング放射:48※4

房 dB（PWL） ダクト吸込:50, ダクト吹出:53, ケーシング放射:50 ダクト吸込:50, ダクト吹出:52, ケーシング放射:52 ダクト吸込:53, ダクト吹出:60, ケーシング放射:49 ダクト吸込:54, ダクト吹出:62, ケーシング放射:47

外 形 寸 法 高 さ ・ 幅 ・ 奥 行mm

430 ・ 850 ・ 850

製品kg

86

本体質付量属※5品

430 ・ 850 ・ 850
102

92

ボールバルブ、熱源水ホース、ドレンポンプ、ドレンホース、ドレン接続アダプタ、フィルタ（比色法65%）

工 事 用 付 属 品（ 別 送 品 ）注 記★ 冷暖房能力及び電気特性表示は、JIS B 8616:2015及びJRA 4002:2013Rに規定した値です。
（※1）
１．冷房能力及び電気特性は、室内側吸込空気乾球27℃、湿球19℃、熱源水入口水温32℃（標準仕様）、20℃（再生可能エネルギー仕様）、標準水量、風量急運転時の値です。
暖房能力及び電気特性は、室内側吸込空気乾球20℃、熱源水入口水温25℃（標準仕様）、10℃（再生可能エネルギー仕様）標準水量、風量急運転時の値です。
（※1）
2. 力率の値は総合力率です。
（※2）
3. 機外静圧の中にはフィルタの圧損は含みません。(ダクト設計はフィルタ圧損分を考慮してください。)
WDX25のフィルタ初期圧損9Pa、WDX50のフィルタ初期圧損22Paです。
（※3）
4. 再生可能エネルギー対応の冷暖フリーの水温範囲は7〜 45℃です。
5. 運転音（音響パワーレベル）は、JIS B 8616:2015及びJRA 4002:2013Rに規定した値です。
（※4） 音圧レベル（SPL）は表1の値となります。
表1に示す値は、ユニット直下1.5mの無響室データです。運転条件は、弊社標準条件、定格及び最大出力、風量急運転時です。
6. 本製品には漏電遮断器（高調波対応品）を必ず設置ください。
（※5）
7. 製品質量には、ボールバルブ、熱源水ホースは含まれていません。
8. 本仕様書は標準仕様での内容を記載しています。
9. 仕様は改良により変更することがあります。
表 1. 音圧レベル (SPL）
運WDX25CA

再生可能エネルギー仕様
標準仕様

16態

dB（A）

NC

冷房（定格 / 最大）

転状28.5/32.5

21.0/25.0

暖房（定格 / 最大）28.5/30.5

21.5/22.0

冷房（定格 / 最大）29.5/33.5

21.0/25.0

暖房（定格 / 最大）29.0/34.5

20.0/28.5

運WDX50CA
WDX50DA

再生可能
エネルギー仕様
標準仕様

態dB（A）

NC

冷房（定格 / 最大）

転状

34.0/36.5

27.0/29.5

暖房（定格 / 最大）36.5/37.5

29.5/25.5

冷房（定格 / 最大）35.5/38.5

28.5/31.5

暖房（定格 / 最大）36.0/38.0

28.5/32.5

仕様

WDX90BB/150BB

項性能※1

電目

WDX90BB

単位

WDX90BB（再生可能エネルギー仕様）

WDX90BB（標準仕様）

WDX150BB RE（再生可能エネルギー仕様）

WDX150BB ST（標準仕様）

冷房

能力

kW

9.0（6.6 〜 11.0）

9.0（5.7 〜 10.0）

15.0（7.3 〜 18.4）

15.0（6.4 〜 17.0）

暖房

能力

kW

8.5（3.7 〜 8.5）

10.0（5.3 〜 11.2）

13.4（4.2 〜 13.4）

15.0（6.0 〜 18.0）

定 格 冷 房エネルギー
定 格 暖 房消費効率
冷 暖 平 均

源

8.26

4.79

6.02

3.91

3.99

5.59

3.43

4.92

6.13

5.19

4.73

4.42

V/Hz
冷50Hz/60Hz

消 費 電 力kW

1.09（0.73 〜 1.60）

1.88（1.11 〜 2.19）

2.49（0.88 〜 3.90）

3.84（1.28 〜 5.10）

房 運 転 電 流A

4.0（2.7 〜 5.2）

6.5（4.0 〜 7.3）

8.4（3.5 〜 12.4）

12.2（4.5〜 15.8）

率 ※2%

79

83

8691

消 費 電 力kW

2.13（0.75 〜 2.13）

1.79（0.65 〜 2.32）

3.91（0.96 〜 3.91）

3.05（0.84 〜 4.48）

A

7.0（2.8 〜 7.0）

5.9（2.5 〜 7.5）

12.2（3.4〜12.2）

10.0（3.1〜14.2）

力

電 気 特 性※1

暖三相200V

房 運 転 電 流
率 ※2%

88

流

A

13.36

17.81

式
コンプレッサ 型※3 定 格 出 力 × 台 数

全密閉ロータリ型

全密閉ロータリ型

kW力最大運転電

フ ァ ン 型 式 × 台 数
送 風 装 置風気

水側

シロッコファン×1
急：43, 強：35, 弱：28

急:26.5, 強:22, 弱:17

Pa

120

120

フ ァン モ ー タ 定 格 出 力

kW

0.35

0.35

外静圧

有空

2.80×1

シロッコファン×1圧機

水保

1.75×1m3/min

水 水源

88

量

冷房:20（7〜45）, 暖房:10（5〜45）

入 口温 度（年 間 任 意）※4
熱93

損
水側

熱熱

交
交

量

L/min

失kPa

量

L

冷房:32, 暖房:25（15〜45）

冷房:20（7〜45）, 暖房:10（5〜45）3510(配管セット含む)

冷房:32, 暖房:25（15〜45）5013(配管セット含む)

19(配管セット含む)

25(配管セット含む)

4.7

4.7プレートフィン型換器

プレートフィン型

換器

二重管式

二重管式

R410A（2090）・ 2.25

R410A（2090）・ 2.25

サーモスタット、カレントトランス

サーモスタット、カレントトランス

冷 媒 （ G W P 値 ）・ 封 入 量kg

コン

プレッサ

ファ

ン

モータ

保 護 装 置 冷凍サイ

クル

高圧スイッチ

高圧スイッチ路

過電流保護、過熱保護、電圧保護、電流ヒューズ

過電流保護、過熱保護、電圧保護、電流ヒューズ
フロートスイッチ（ドレン）

制御そ回

他

フロートスイッチ（ドレン）

熱源

水入口

Rc1（PT25Aめねじ）

Rc1（PT32Aめねじ）

配管接続部 熱源

水出口

Rc1（PT25Aめねじ）

Rc1（PT32Aめねじ）

ドレ

ン

出口

R1（PT25Aおねじ）

R1（PT25Aおねじ）部

配線用遮断器（定格電流16A）

配線用遮断器（定格電流24A）

電運

源
転の過電流保護，過熱保護，過電圧保護，低電圧保護，電流ヒューズ，拘束保護，逆回転起動保護 過電流保護，過熱保護，過電圧保護，低電圧保護，電流ヒューズ，拘束保護，逆回転起動保護

接音※5

続ダクト吸込:61、ダクト吹出:69、 ダクト吸込:60、ダクト吹出:69、 ダクト吸込:68、ダクト吹出:77、 ダクト吸込:68、ダクト吹出:77、
房 dB（PWL）
ケーシング放射:59
ケーシング放射:59
ケーシング放射:62
ケーシング放射:62
ダクト吸込:61、ダクト吹出:68、 ダクト吸込:61、ダクト吹出:68、 ダクト吸込:68、ダクト吹出:77、 ダクト吸込:70、ダクト吹出:77、房 dB（PWL）
ケーシング放射:61
ケーシング放射:63
ケーシング放射:60
ケーシング放射:59

冷暖外 形 寸 法 高 さ ・ 幅 ・ 奥 行mm

580・1002+47(配線用遮断器)・759+163(フィルタチャンバ)

580・1002+47(配線用遮断器 ) ・759+163(フィルタチャンバ)

製

量kg

151

151

品

ドレンポンプ、ドレンホース、ドレン接続アダプタ、ホースバンド、フィルタチャンバ、吸込・吹出フランジ、フィルタ（比色法65%）、防振ゴム

本品
体

質付属

工 事 用 付 属 品（ 別 送 品 ）配管セット（熱源水ホース、ボールバルブ）

注 記★ 冷暖房能力及び電気特性表示は、JIS B 8616：2015及びJRA4002：2016に準拠した値です。
（※１）
1. 冷房能力及び電気特性は、室内側吸込空気乾球27℃、湿球19℃、熱源水入口水温32℃（標準仕様）、20℃（再生可能エネルギー仕様）標準水量、風量急運転時の値です。

暖房能力及び電気特性は、室内側吸込空気乾球20℃、熱源水入口水温25℃（標準仕様）、10℃（再生可能エネルギー仕様）風量急運転時の値です。
（※１）

2. 力率の値は総合力率です（。 ※ 2）
3. 運転停止時にクランクケースをヒートアップするため、コンプレッサコイルに電圧をかけています。
（※３）（ヒートアップ電力： 0.043kW）
4. 機外静圧の中にはフィルタの圧損は含みません。（ダクト設計はフィルタ圧損分を考慮願います。）
WDX90のフィルタ初期圧損15Pa、WDX150のフィルタ初期圧損30Paです。
（※４）
5. 再生可能エネルギー対応の冷暖フリーの水温範囲は7〜45℃です。
6. 運転音（音響パワーレベル）は、JIS Ｂ 8616：2015及びＪＲＡ4002 : 2016にに準拠した値です。
（※５） 音圧レベル（ＳＰＬ）は表1の値となります。
表１に示す値は、ユニット直下1.5ｍの無響室データです。運転条件は、弊社標準条件、定格及び最大出力、風量急運転時です。
7. 本製品には漏電遮断器（高調波対応品）を必ず設置ください。
8. 質量には、工事用付属品（別送品）は含まれていません。
9. 本仕様書は標準仕様での内容を記載しています。
10. 仕様は改良により変更することがあります。
表 1. 音圧レベル (SPL）運

WDX90BB

再生可能
エネルギー仕様
標準仕様

態

dB（A）

NC

冷房（定格 / 最大）

転状45.5/46.5

39.0/40.0

暖房（定格 / 最大）46.0/46.0

39.0/39.0

冷房（定格 / 最大）45.0/46.5

39.0/40.0

暖房（定格 / 最大）46.0/47.0

39.0/40.0

運
WDX150BB RE
WDX150BB ST

再生可能
エネルギー仕様
標準仕様

態

dB（A）

NC

冷房（定格 / 最大）

転状52.5/53.0

47.5/47.5

暖房（定格 / 最大）53.0/53.0

47.5/47.5

冷房（定格 / 最大）52.0/53.5

47.0/48.0

暖房（定格 / 最大）52.0/53.0

47.0/47.5

17