床置ユニット フロアタイプ

FFP17CA

床置ユニット ローボイタイプ

FLP27BA●インバータコンプレッサ採用により、高効率空調が実現しました。
温水冷房 TPIR2.50（FFP型）／2.80（FLP型）
冷水暖房 TPIR4.40（FFP型）／4.40（FLP型）（TPIRについては仕様の注記3.を参照）●冷温水配管取出しは、左右勝手があります。
●オプション対応
吹出フランジ（FFP型のみ）
冷温水用バルブ
MV-BOX（電動二方弁制御用）●FLP型は本体高さ寸法を385mmに押さえているので、ガラス面積の広い窓ぎわの意匠を損ないません。

18

FFP17CA《左配管取出しタイプ》

配管スペース

434

536

30100
1666

21240

230300

滴下水受け
594

フィルタ引き抜きスペース
エア抜きバルブ

吹出フランジ（オプション：別送品）

1000
25187

電動二方弁（客先手配）（40メッシュ、断熱材付）

ドレンホース
（断熱材付）（ＩＤφ26 Ｌ＝500）

178

電源コード（2．
0ｍ）
バルブ（オプション：別送品）

フィルタ引抜き方向
115+15610 -0+15478 -0

冷温水入口Ｒ3/4（ＰＴ20Ａおねじ）

ＭＶ-ＢＯＸ（オプション：別送品）

Ｓ

ストレ−ナ（本体付属品）

引掛キャップ（パナソニック電工）
ＷＦ6315
アジャストボルト×4

アンカーボルト・ナット Ｍ10（客先手配：2セット）

コントロールパネル+1587 -010032

遠方制御等接続用端子台

冷温水出口Ｒ3/4（ＰＴ20Ａおねじ）

230

外形寸法図

フィルタ
（洗浄型）
（590×228）
970

1515

《右配管取出しタイプ》
434536300

配管スペース

230
66

滴下水受け

240

211610023030

フィルタ引き抜きスペース594

吹出フランジ

251000ストレ−ナ（本体付属）（40メッシュ、断熱材付）

18732（オプション：別送品）

電動二方弁（客先手配）

エア抜きバルブ
遠方制御等接続用端子台

引掛キャップ（パナソニック電工）
ＷＦ6315100

フィルタ引抜き方向
アンカーボルト・ナット Ｍ10（客先手配：2セット）

コントロールパネル
15+1587 -0

アジャストボルト×4
フィルタ
（洗浄型）
（590×228）970

15《共通》
本体固定位置1512115

吹出口センター

687
970（アンカー寸法）
本体固定位置図（平面）19

冷温水入口Ｒ3/4（ＰＴ20Ａおねじ）+15478 -0+15
610 -0

電源コード
（2．
0ｍ）

15

冷温水出口Ｒ3/4（ＰＴ20Ａおねじ）Ｓ

283

バルブ（オプション：別送品）
ドレンホース（断熱材付）（ＩＤφ26 Ｌ＝500）

115

ＭＶ-ＢＯＸ（オプション：別送品）

178

注 記（配管左右勝手共通）
本体脚部アジャストボルト（4本）
を調整し、アンカーボルト・ナットＭ10（客先手配、2セット）
にて床
1. 据付けの際、面に確実に固定してください。
本体固定位置図の位置で固定してください。
2. 本体の固定は、
3. 本体ドレン排水接続、電源線・計装線接続、別送部品組付けは、客先施工となります。別途、施工要領図を参照願います。
4. ドレン排水管の勾配は1/100以上でお願いします。
機械は正常な能力が出ませんので御注意ください。
5. 冷温水配管の出入口を逆にしますと、6. 冷温水及びドレン配管は、必ず断熱処理を施してください。
水配管は使用前にフラッシング等を行い、十分な管内洗浄を行っ
7. 本体には電動三方弁が内蔵されているため、てください。ゴミ等が入ると電動三方弁が正常に動作しなくなるおそれがありますので、各本体の冷温水入口に必ず付属のストレーナを取付けてください。又、赤錆発生防止のため、冷温水入口からストレーナまでの配管は、ステンレス配管（客先手配）にて施工してください。配管接続の際は、本体水口（黄銅）との接続に腐食等を考慮した継手を使用してください。
8. 冷水の通水は、必ず通電後に行ってください。通電前に冷水を長時間通水すると、結露や漏水の危険があります。
9. ユニット内のエア抜き作業の際は、必ず通電後に行ってください。正しく作業が行われない場合トラブルが起こる原因となります。

仕外形寸法図様 FFP17CA
FLP27BA項

目温水時能 冷水時

kW

1.3

F C U + H P

kW

2.8（2.2 〜 3.3）

力kW

1.0（0.5 〜 1.4）

UkW

1.8

F C U + H P

kW

2.9（2.7 〜 3.4）

暖kW

1.1（0.5 〜 1.4）

房

能C房

能力

冷 房 F C U
PI

26.0

冷房FCU+HP

18.7

R 冷 房（ 温 水 時 ）※2 暖 房 F C U

2.50
36.0

暖房FCU+HP

15.3

暖 房（ 冷 水 時 ）4.40

源V/Hz単相100V

冷 房 能 力 消 費 電 力
FCU + HP 運転電流・力率※3kW0.150（最大0.240）

電冷
温房 消 費 電 力時 運転電流・力率※3

水房 消 費 電 力
電 気 特 性 暖※1 FCU + HP 運転電流・力率 ※3暖冷F最FFP17CAU冷※1

TCF暖 房 能 力性単位F

冷 房 能 力大房 消 費 電 力時 運転電流・力率※3

水C消U

運費

A・%

1.8（最大2.8）・ 83

kW0.400（最大0.530）

A・%

4.9（最大6.3）・ 82

kW0.190（最大0.310）

A・%

2.3（最大6.4）・ 83

kW0.250（最大0.350）

A・%

3.1（最大4.2）・ 81

力kW

0.050

運転電流・力率※3A・%0.50 ・ 100

転電50/60Hz流A8.28

コンプレッサ 形 式 ・ 定 格 出 力 × 台 数

電kW

全密閉ロータリ型 ・ 0.7×1

フ ァ ン 形 式 × 台
送 風 装 置 風冷温空気水冷水量・機外静数

両吸込シロッコファン×1

圧 m3/min ・ Pa

急：6, 強：5, 弱：4 ・ 0

フ ァ ン モ ー タ 定 格 出 力

kW0.015

入 口 温 度 冷
（年間 任 意） 暖時℃7（5 〜 50）

時℃

45（5 〜 50）

水

量 ・ 水

保有側側

房
圧

失 ※4 L/min ・ kPa

損
水熱熱

房

交量
換

交器

換媒 （GWP値） ・封L量

1.4
プレートフィン型器
入5 ・ 10.5

ブレージングプレート式kg

R410A（2090）・ 0.51

コン

プレ

ッ

サ

サーモスタット、カレントトランス

ファ

ン

モー

タ

サーモスタット

保 護 装 置 冷凍

サイ

ク

ル

高圧スイッチ

制御回

そ
配管接続部
電運

熱源

ドレ

源
転製

接入
出

続用
プ

ドレンセンサ口

R3/4（PT20Aおねじ）

口I.Dφ26フレキシブルホース部

電源コード（引掛キャップ付）

房 dB（PWL）
さ・幅・奥質付付ヒューズ他

房 dB（PWL）

体
事

出ン

品

本オ

水音 冷※5 暖外 形 寸 法 高工の路属

属品（ショ

別送ン

品

行mm

量kg

5252
610 ・ 1000 ・ 230
58

品

フィルタ（洗浄型）、ドレンホース、ストレーナ（40メッシュ、断熱材付））

ドレン接続セット品

吹出フランジ

注 記★冷暖房能力及び電気特性表示は、JIS B 8616:2015、JIS A 4008:2008並びにJRA 4002:2013Rに規定した値です。
1. 冷房能力及び電気特性は、吸込空気乾球27℃、湿球19℃、入口水温7℃、標準水量、風量急運転時の値です（。※1）
温水時冷房能力及び電気特性は、吸込空気乾球27℃、湿球19℃、入口水温45℃、標準水量、風量急運転時の値です（。※1）
暖房能力及び電気特性は、吸込空気乾球20℃、入口水温45℃、標準水量、風量急運転時の値です（。※1）
冷水時暖房能力及び電気特性は、吸込空気乾球20℃、入口水温7℃、標準水量、風量急運転時の値です（。※1）
2. 項目欄の3. TPIRは、Total performance per power input ratioの略で以下の式で計算されます（。※2）
TPIR=（FCU能力+HP能力）/ユニット消費電力
4. 力率の値は総合力率です。
（※3）
5. 水圧損失には本体接続品ストレーナの抵抗分が含まれています。
（※4）
6. 熱源容量には、圧縮機の仕事熱当量（消費電力kW）を考慮してください。
7. 運転音（音響パワーレベル）は、JIS B 8616:2015及びJRA 4002:2013Rに規定した値です（。※5）
音圧レベル（SPL）は表1の値となります。表1に示す値は、ユニット前1.0mの無響室データです。運転条件は、弊社標準条件、定格及び最大出力、風量急運転時です。
表 1. 音圧レベル（SPL）
8. 本製品には漏電遮断器（高調波対応品）を必ず設置ください。
9. 本仕様書は、標準状態での内容を記載しています。
運 転 状 態
dB（A）
NC
10. 仕様は改良により変更することがあります。
冷房（定格 / 最大）36.0/38.0

31.5/33.5

暖房（定格 / 最大）36.0/39.0

31.0/34.0

20

FLP27BA110 98

141332（アンカー寸法）
1300（本体寸法）
1360

30244141バルブ（オプション：別送品）

11
冷温水出口Ｒ3/4（ＰＴ20Ａおねじ）

100 80

1430

フィルタ
（洗浄型）
（920×258）

ＭＶ-ＢＯＸ
電動二方弁（客先手配） （オプション：別送品）

冷温水入口Ｒ3/4（ＰＴ20Ａおねじ）

35

177

192.5650（フランジ外寸）（アンカー寸法）192.5385（本体寸法）

615

吹出フランジ（別送品）

205

385
（本体寸法）

露受け
アジャストボルト（4本）（付属品：客先取付）

S

113

遠方制御等
接続用端子台MAX:380

アンカーボルト・ナット Ｍ10（客先手配：2セット）

ドレン配管（20Ａ鋼管）（客先手配）

9ストレ−ナ（本体付属）（40メッシュ、断熱材付）

272（フランジ外寸）《左配管取出しタイプ》

20外形寸法図

エア抜きバルブ

引掛キャップ（パナソニック電工：ＷＦ6315）電源コード（2.0ｍ）《右配管取出しタイプ》

ＭＶ-ＢＯＸ（オプション：別送品）（90）

吹出フランジ（別送品）

フィルタ
（洗浄型）
（920×258）

1430

11バルブ
（オプション：別送品）

141

244

113

272

冷温水出口Ｒ3/4（ＰＴ20Ａおねじ）

電動二方弁（客先手配）

冷温水入口Ｒ3/4（ＰＴ20Ａおねじ）
100 80

遠方制御等
接続用端子台（フランジ外寸）

110 981332（アンカー寸法）1300（本体寸法）
1360

30

露受け
アジャストボルト（4本）（付属品：客先取付）

S

205（本体寸法）

2035

177
14

ストレ−ナ（本体付属）（40メッシュ、断熱材付）
9385

650
（フランジ外寸）（アンカー寸法）385（本体寸法）
192.5 192.5615

電源コード（2.0ｍ）
引掛キャップ（パナソニック電工：ＷＦ6315）

エア抜きバルブ

MAX:380

ドレン配管（20Ａ鋼管）（客先手配）

アンカーボルト・ナット Ｍ10（客先手配：2セット）

注 記（配管左右勝手共通）

ホースバンド（付属品：客先取付）

断熱処理（客先施工）
30以下

35

本体MAX:380

1. 据付けの際、本体脚部アジャストボルト（付属品：4本）を調整し、アンカーボルト・ナットＭ10（客先手配、2セット）にて床面に確実に固定してください。
2. 本体ドレン排水接続、電源線・計装線接続、別送部品組付けは、客先施工となります。
3. 冷温水及びドレン配管は、必ず断熱処理を施してください。
4. ドレン排水管の勾配は1/100以上でお願い致します。

ドレンホース（付属品：客先取付）

ドレンＬ管（付属品：客先取付）

ドレン配管（20Ａ鋼管：客先手配）
ドレン配管部詳細

ドレンゴムブッシュ（付属品：客先取付）

5. ドレンホース（付属品）
は、適切な長さに切断し、折れ曲がりの無いように施工してください。
6. 冷温水配管の出入口を逆にしますと、機械は正常な能力が出ませんので御注意ください。
7. 本体には電動三方弁が内蔵されているため、水配管は使用前にフラッシング等を行い、十分な管内洗浄を行ってください。ゴミ等が入ると電動三方弁が正常に動作しなくなるおそれがありますので、各本体の冷温水入口に必ず付属のストレーナを取付けてください。又、赤錆発生防止のため、冷温水入口からストレーナまでの配管は、ステンレス配管（客先手配）にて施工してください。配管
接続の際は、本体水口（黄銅）との接続に腐食等を考慮した継手を使用してください。
8. 冷水の通水は、必ず通電後に行ってください。通電前に冷水を長時間通水すると、結露や漏水の危険があります。
9. ユニット内のエア抜き作業の際は、必ず通電後に行ってください。正しく作業が行われない場合トラブルが起こる原因となります。

21

仕様

FLP27BA

項目温水時

能 冷水時

※1TPICkW

1.8

F C U + H P

kW

3.2（2.8 〜 4.6）

冷力kW

1.1（0.5 〜 1.8）

UkW

2.5

F C U + H P

kW

4.3（3.6 〜 4.6）

暖kW

1.4（0.5 〜 1.9）

房

能C房

能力

冷 房 F C U

30.0

冷房FCU+HP

24.6

R 冷 房（ 温 水 時 ）暖 房 F C U

2.80

暖房FCU+HP

13.9※241.7

暖 房（ 冷 水 時 ）

4.40

源

V/Hz

単相100V

冷 房 能 力 消 費 電 力
FCU + HP 運転電流・力率※3

kW0.130（最大0.470）

電冷温房 消 費 電 力時 運転電流・力率※3

水房 消 費 電 力
電 気 特 性 暖※1 FCU + HP 運転電流・力率 ※3
暖冷F
最FLP27BAUF

暖 房 能 力性単位F

冷 房 能 力大房 消 費 電 力
時 運転電流・力率※3水C消U

運費

A・%

1.4（最大5.6）・ 93

kW0.400（最大0.790）

A・%4.7（最大9.2）・ 85

kW0.310（最大0.500）

A・%

3.6（最大5.8）・ 86

kW0.320（最大0.500）

A・%3.7（最大5.8）・ 86

力kW0.060

運転電流・力率※3A・%0.60 ・ 100

転電50/60Hz

流A

8.52

コンプレッサ 形 式 ・ 定 格 出 力 × 台 数

電kW

全密閉ロータリ型 ・ 0.7×1

フ ァ ン 形 式 × 台
送 風 装 置 風

冷温空気水冷水量・機外静数

両吸込シロッコファン×2

圧 m3/min ・ Pa

急：8, 強：7, 弱：6 ・ 0

フ ァ ン モ ー タ 定 格 出 力

kW0.02

入 口 温 度 冷
（年間 任 意） 暖時℃

7（5 〜 50）時℃

45（5 〜 50）

水

量 ・ 水

保有側側

房
圧

失 ※4 L/min ・ kPa

損
水

熱
熱

房

交量
換

交器

換

媒 （GWP値） ・封L量

1.4
プレートフィン型器
入

6 ・ 15ブレージングプレート式
kg

R410A（2090）・ 0.57

コン

プ

レ

ッ

サ

サーモスタット、カレントトランス

フ

ァン

モータ

温度ヒューズ保 護 装 置 冷凍サイ

クル

高圧スイッチ

制御そ
配管接続部
電運

熱源

ドレ

水製

接用

ヒューズ他

ドレンセンサ口R3/4（PT20Aおねじ）口外径φ22ドレンゴムブッシュ部

電源コード（引掛キャップ付）

房 dB（PWL）
さ・

幅・

奥

質付

付

路

房 dB（PWL）

体
事

入出

続品

本出ン

音 冷※5 暖外 形 寸 法 高工の源転回属品（属別送品

行5656mm

385 ・ 1300 ・ 385
72

量kg

品

フィルタ（洗浄型）、ドレンホース、ホースバンド、ドレンL管、ドレンゴムブッシュ、ストレーナ（40メッシュ、断熱材付））

吹出フランジ

注 記★冷暖房能力及び電気特性表示は、JIS B 8616:2015、JIS A 4008:2008並びにJRA 4002:2013Rに規定した値です。
1. 冷房能力及び電気特性は、吸込空気乾球27℃、湿球19℃、入口水温7℃、標準水量、風量急運転時の値です（。※1）
温水時冷房能力及び電気特性は、
吸込空気乾球27℃、湿球19℃、入口水温45℃、標準水量、風量急運転時の値です（。※1）
暖房能力及び電気特性は、吸込空気乾球20℃、入口水温45℃、標準水量、風量急運転時の値です（。※1）
冷水時暖房能力及び電気特性は、吸込空気乾球20℃、入口水温7℃、標準水量、風量急運転時の値です（。※1）
2. 項目欄の3. TPIRは、Total performance per power input ratioの略で以下の式で計算されます（。※2）
TPIR=（FCU能力+HP能力）/ユニット消費電力
4. 力率の値は総合力率です。
（※3）
5. 水圧損失には本体接続品ストレーナの抵抗分が含まれています。
（※4）
6. 熱源容量には、圧縮機の仕事熱当量（消費電力kW）を考慮してください。
7. 運転音（音響パワーレベル）は、JIS B 8616:2015及びJRA 4002:2013Rに規定した値です（。※5）
音圧レベル（SPL）は表1の値となります。表1に示す値は、ユニット前1.0mの無響室データです。運転条件は、弊社標準条件、定格及び最大出力、風量急運転時です。
表 1. 音圧レベル（SPL）
8. 本製品には漏電遮断器（高調波対応品）を必ず設置ください。
運 転 状 態
dB（A）
NC
9. 本仕様書は、標準状態での内容を記載しています。
10. 仕様は改良により変更することがあります。
冷房（定格 / 最大）40.5/41.0
34.0/35.5
暖房（定格 / 最大）40.5/41.0

34.0/35.5

22