照射燃料試験施設（AGF）に係る設備機器の撤去について

令和4年9月20日
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
大洗研究所 燃料材料開発部
1１．概要
令和3年9月24日に使用変更許可申請書から以下の設備を削除する旨の申請（03原機（速材）005）（1月28日補正、5月27日再補正）を行い、令和4年6月16日に許可（原規規発第2206169号）を受けた。今後本設備の撤去を行うにあたり、核燃料物質の使用等に関する規則第二条の六（使用前確認を要しない場合）第一項第五号に記載の保全上支障のない変更に該当するか整理を実施した。

【解体撤去等を行う設備（使用等が終了した設備）】【恒温室】①No.16グローブボックス②元素分析装置③放射線計測装置【第2操作室】④No.12セル内ボックス⑤金属顕微鏡⑥微小分析装置⑦コンベア装置（No.12-No.13セル間）⑧インセルモニタ【地階資材室】⑨No.11グローブボックス（廃液処理装置）⑩ローカルエアサンプリング装置集じん端（1台）【地階室】⑪試料入りキャスク置場⑫廃液輸送管【サービスエリア】⑬クレーン設備
2２．設備の配置及び概要①No.16グローブボックス、②元素分析装置

元素分析装置は、No.16グローブボックス内外に収納され、No.16グローブボックスは恒温室内に設置されている。
（別スライドで説明）③放射線計測装置
放射線計測装置は単独の装置であり恒温室に設置されている。撤去に伴う既許可他設備への影響はない。

AGF 1階 恒温室
No.16グローブボックス、元素分析装置、放射線計測装置の配置及び写真

3

⑥微小分析装置

微小分析装置は、No.11セル内に設置されている。
撤去に伴うNo.11セルの閉じ込め機能への影響はない。

AGF 1階

第2操作室⑧インセルモニタ

インセルモニタは、No.11セル及びNo.12セル内に設置されている。
本設備は単独で設置されているためNo.11セル及びNo.12セルの閉じ込め機能への影響はない。

⑦コンベア装置（No.12-13セル間）

コンベア装置は、使用時にNo.12セルとNo.13セル間に設置するものである。
バッグアウト作業により搬出するためNo.12セル内ボックスの閉じ込め機能への影響はない。

⑤金属顕微鏡

金属顕微鏡は、No.12セル内ボックス内に収納されている。
バッグアウト作業により搬出するためNo.12セル内ボックスの閉じ込め機能への影響はない。

No.12セル内ボックス
は、No.12セル内に設置されている。
（別スライドで説明）④No.12セル内ボックス

No.12セル内ボックス、微小分析装置、金属顕微鏡、コンベア装置、インセルモニタの配置及び写真

4

⑫廃液輸送管
地階室内からJMTRタンクヤードに接続されている。
地階室内フランジ部を切り離し、閉止フランジにて閉止処置を行う。廃液系統のうち、施設外へ廃液を送る末端の配管を撤去するものであり、既許可設備への影響はない。
⑨No.11グローブボックス（廃液処理装置）

地階室内接続部

AGF 地下1階

廃液処理室
地階室

廃液処理室

No.11グローブボックスは廃液処理室（現地階資材室）に設置されており、廃液処理装置は、 No.11グローブボックスと構造的に一体である。
（別スライドで説明。）⑩ローカルエアサンプリング装置集じん端
ローカルエアサンプリング装置集じん端は地階資材室に設置されている。
（別スライドで説明。）

地階室の用途に変更するだけであるため、本設備撤去（標識のみ）に伴う既許可設備への影響はない。

No.11グローブボックス（廃液処理装置）、ローカルエアサンプリング装置集じん端、廃液輸送管及び試料入りキャスク置場の配置及び写真5

⑬クレーン設備
クレーン設備は、サービスエリア天井に設置されている。単独の設備であり撤去に伴う既許可他設備への影響はない。

AGF 2階
サービスエリア
クレーン設備の配置及び写真
6

3．使用施設等の技術基準に関する規則への適合性評価
3-1①No.16グローブボックス、④No.12セル内ボックス、⑨No.11グローブボックス、⑩ローカルエアサンプリング装置集じん端
条見出し

適合性に対する評価
本工事等において、負圧に維持しているNo.16グローブボックス、No.12セル内ボックス及びNo.11グローブボックスの排気配管につ閉じ込めの機能いて排気系統（第13系統及び第21系統）からの切離し・閉止処置①No.16グローブボックス
第11条を行う。
④No.12セル内ボックス【性能検査】⑨No.11グローブボックス
既設の排気系統に接続している各ボックス及びグローブボックスの閉じ込め機能（負圧機能）を確認する必要がある。
本工事等において、ローカルエアサンプリング装置集じん端の吸放射線管理設備引を停止し、集じん端の撤去を行う。
第20条 ⑩ローカルエアサンプリング 【性能検査】
装置集じん端吸引を停止した際に、既設の他の集じん端に所定の流量が確保されることを確認する必要がある。
⇒上記設備の撤去により既許可設備の閉じ込め機能等（使用施設等の技術基準への適合）への影響を及ぼすおそれがあるため、本件は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第55条の2（使用前検査等）第3項に記載の使用前確認が必要と考える。
3-2②元素分析装置、③放射線計測装置、⑤金属顕微鏡、⑥微小分析装置、⑦コンベア装置（No.12-No.13セル間）、⑧インセルモニタ、⑪試料入りキャスク置場、⑫廃液輸送管、⑬クレーン設備⇒上記設備の撤去により既許可設備への閉じ込め機能等（使用施設等の技術基準への適合）への影響はな
く、核燃料物質の使用等に関する規則第2条の6（使用前確認を要しない場合）第1項第5号に記載の保全上支障のない変更と考える。
なお、本撤去設備(②③⑤⑥⑦⑧⑪⑫⑬)については、使用前検査として撤去後の検査を実施する。

7

4．撤去に伴う安全性への影響① №16グローブボックス及び②元素分析装置の撤去

恒温室

恒温室
排気配管

排気筒
№16
グローブボックス

排気筒
閉止フランジ

高性能エアフィルタ

（発光部）
（受光部）

元素分析装置撤去前
No.16グローブボックスの撤去前に元素分析装置の発光部はバッグアウト作業により搬出する。受光部はグローブボックス外に独立して設置されているため、撤去によるNo.16グローブボックスの閉じ込め機能への影響はない。

撤去後№16
グローブボックス
（発光部）
（受光部）

撤去部

・No.16グローブボックスは排気配管をフランジ部から切り離し、閉止フランジにより閉止する。
・【性能検査】排気第13系統に接続している各ボックス（ No.10、No.13、 No.14、No.15、 No.17及びNo.18グローブボックス、化学ボックス）の閉じ込め機能（負圧機能）を確認する。
・切り離した左図部分を撤去する。
8

④№12セル内ボックス、⑤金属顕微鏡、⑥微小分析装置及び⑦コンベア装置
セル内の№12セル内ボックス、金属顕微鏡、微小分析装置及びコンベア装置の撤去前後の配置概略図を以下に示す。

排気：撤去対象設備

排気筒

微小分析装置金属顕微鏡

コンベア装置

№13~18セル内ボックス（6基）№12セル内ボックス
給気

№11セル

給気給気

№12セル

№13～18セル

セル内設備の配置概略図（撤去前）

排気維持管理設備

排気筒№13~18セル内ボックス（6基）
給気

給気

№11セル

№12セル

№13～18セル

セル内設備の配置概略図（撤去後）

9

④ №12セル内ボックス及び⑤金属顕微鏡の撤去
高性能エアフィルタ

観察窓№12セル内ボックス

閉止フランジ

操作ロッド

金属製
パネル

切離し箇所

排気筒

排気筒

№12セル

№12セル

撤去前

撤去後

金属顕微鏡の操作部はNo.12セル及びNo.12セル内ボックスの金属製パネルで接続されている。No.12セルの金属製パネルが負圧閉じ込め機能を維持した状態でNo.12セル内ボックスの切離しを行う。

№12セル内ボックス

・排気配管及び廃液配管共にフランジ部から切り離し、閉止フランジにより閉止する。
・【性能検査】排気第21系統に接続している各ボックス（No.13～18 セル内ボックス）の閉じ込め機能（負圧機能）を確認する。
・切り離した左図部分を撤去する。

撤去部
10⑨ №11グローブボックス（廃液処理装置）の撤去

廃液タンク室

廃液処理室

廃液タンク室

廃液配管
廃液タンク
4基

廃液処理室

排気筒
排気配管

№11
グローブボックス

排気筒
廃液タンク
4基

高性能エアフィルタ撤去前
廃液タンクからの廃液を№11グローブボックスへ引き込み、グローブボックス内部で廃液を固化する構造。
№11グローブボックス及び廃液処理装置の使用履歴はなく、汚染のない状態に維持されている。

閉止フランジ（2箇所）

高性能エアフィルタ撤去後廃液配管
排気配管№11
グローブボックス

撤去部

・排気配管及び廃液配管共にフランジ部から切り離し、閉止フランジ（2箇所）により閉止する。
・【性能検査】排気第13系統に接続している各ボックス（ No.10、No.13、No.14、 No.15、 No.17及びNo.18グ
ローブボックス、化学ボックス）の閉じ込め機能（負圧機能）を確認する。
・切り離した左図部分を撤去する。
11

⑩ ローカルエアサンプリング装置集じん端の撤去

バルブ

カプラ

・使用終了したNo.11グローブボックスが設置されている地階資材室に設置された集じん端を撤去する。
・撤去の方法は、吸引バルブにより吸引を停止し、カプラ部分を外すことにより集じん端を撤去する。
・当該室での核燃料物質等の使用は行わないため、安全への影響はない。当該集じん端は既設の他の集じん端に接続されているため吸引を停止した際に、他の集じん端に所定の流量が確保されることを確認する必要がある。

12