▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

札幌地区コージェネ視察会を開催
内発協

内発協は９月26～27日、平成25年度上期視察会を札幌地区にて開催した。会員など26名が参加し、ガスコージェネレーションシステムを中心とした発電設備等を視察した。視察会の概要を紹介する。

１．JRタワー（札幌駅複合商業施設）
JRタワーは延床面積約276,000㎡の大型複合商業施設である。平成15年にJR札幌駅の再開発事業として開業した。大別すると、タワー棟（38階建）、ガスタービンコージェネ（JRタワー）

札幌ステラプレイス、大丸札幌店の３棟から構成されている。
このうちタワー棟の電気及び同棟を含む近隣施設への冷温水等を供給しているのが、㈱北海道熱供給公社の「札幌駅南口エネルギーセンター」である。
タワー開業と同時に業務を開始した。同センター
では、１基あたり4,335kWの大出力を持つ米国ソーラータービンズ社のガスタービン（計２基。発電機は㈱明電舎）を中心とした高効率のコージェネレーションシステムを導入した。
発電設備はタワー棟の約６割の電力量を賄っており、DSS（デイリースタート＆ストップ）運転により、商用電源の電力負荷平準化に貢献している。
ガスタービンの燃料には、LNGに加え、輸送コストの安価な苫小牧産出の天然ガスも用いている。

ガスタービンコージェネの内部省エネ策として、夏季はガスタービンの吸気冷却に地下水を用いることにより、出力アップに寄与している。また、エンジンからの排熱は、蒸気吸収冷凍機や熱供給プラント用の蒸気タービン発電機のほか、冬季には融雪用の熱源として有効活用している。
この様な北海道の特徴を活かした種々の施策により排熱回収率は48.8%（設計値）に達しており、コージェネレーションシステムの総合エネルギー効率は76.9%（設計値）、実績においてもほぼ設計値通りに推移している。北海道熱供給公社では、平成26
年にもガスエンジン発電設備を中心としたコージェ
ネレーションのエネルギーセンターを札幌駅前通に
内発協ニュース／ 2013年11月号

地域冷暖房フロー図（JRタワー）

17

開設する予定であり、従来、地域熱供給といえばボや熱交換器で冷水や温水を作り冷暖房に利用するほイラと冷凍機の組合せが主流であったが、内燃力発か、低温のインタークーラ冷却水は熱交換器を用い電設備を核とする都市の「エネルギー供給ステーて給湯やボイラ補給水の予熱に利用している。さらション」へと変貌を遂げつつある。に排ガスボイラの蒸気を暖房等に利用することで省エネを実現し、コージェネレーションシステムの総２．札幌医科大学合エネルギー効率は76.9%（平成24年度実績）を達成している。

JR札幌駅より南西約２kmに位置する北海道公立

札幌医科大学全体のエネルギー使用量は導入前と大学法人札幌医科大学では、顧客の水道光熱費等の比較し、平成24年度実績で16.7%減（原油換算）、電経費削減を行い、削減実績から対価を得るESCO事力使用量も同5.3%減を実現した。この他にも防災専業として、平成22年より、ガスエンジンコージェネ用の自家発電設備として、大学施設用のガスタービレーションを中心とした省エネルギーシステムを導ン発電装置（㈱明電舎製）800kW×１基、附属病入し運用している。発電設備は930kW×２基、パッ院用の同発電設備（東洋電機製造㈱製）1,600kW×ケージャが㈱明電舎、ガスエンジンは三菱重工業㈱１基がそれぞれ設置されており、災害時に備え電力製希薄燃焼ミラーサイクル型、発電機は大洋電機㈱の供給を託されている。

製である。大学施設及び附属病院施設で消費する電力の約３分の１を担っており、商用電源と系統連系

３．札幌アスペンホテル

している。
高温のエンジンジャケット冷却水を吸収式冷凍機

防災用の自家発電設備として、JR札幌駅北口にある札幌アスペンホテルの発電設備を視察した。発電設備は㈱明電舎製200k W×１基。
ディーゼルエンジンはヤンマー㈱製である。
地下室に設置され、設置後19年経過していたが、定期的な点検整備に加え、負荷運転も実施されており良好に維

ガスエンジンコージェネの全景（札幌医科大学）

ガスエンジンコージェネの内部18持管理されていた。

発電機盤と蓄電池充電装置

防災用ディーゼル発電設備（札幌アスペンホテル）
内発協ニュース／ 2013年11月号

ンシステムを導入した。
平成13年より稼働している。

４．シェラトンホテル札幌

発電設備は845kW×２基。ガスエンジンは三菱重工業㈱製希薄燃焼ミラーサイクル型である。平日８

ホテルにおけるコージェネレーションシステムの～22時まで14時間運転することにより、電力負荷の導入事例として、JR新札幌駅前に位置するシェラ平準化に寄与している。発電効率は38.4%、システトンホテル札幌（旧：新さっぽろパレスホテル、延ムのエネルギー総合効率は81.2%（設計値）に達する。

床約45,400㎡）を視察した。平成８年の開業時よりエンジン冷却水の熱から回収される温水は、ビー天然ガスコージェネレーションを導入している。

ル製造工程におけるビール配管の殺菌洗浄用に使用

発電設備は三菱重工業㈱製415kW×３基（常用防災兼用発電設備）であり、予備燃料を有しない都され、排ガスの熱から回収される蒸気は同工程の温水加温や場内暖房等に利用されている。

市ガス単独供給方式である。ホテル内の約76%の電コージェネレーションシステムの導入に伴う直近力を自家発電にて賄い、廃熱は冷暖房・給湯及び融の省エネルギー効果については、原油換算で年間雪等にて利用することにより、省エネ及びCO2削減

204.8kL、CO2削減は年間186tであり、北海道工場全を図っている。また、商用停電時には防災用として体の約3.5%の省エネルギー量にあたる。保全計画に運転し、スプリンクラーポンプ等の非常電源のほか、ついては、運転1,000時間毎に現地での点検整備、冷凍冷蔵庫や客用エレベータ等保安負荷への電力供

32,000時間毎に保守会社に持ち帰りオーバーホール給も行うこととなっている。

（約１ヶ月）を行う計画となっている。
サッポロビール㈱では、北海道工場以外の工場においても天然ガスによる自家発電を行っている。今後もガスコージェネレーションを活用した省エネ・環境保全事業を、企業活動の一環として取り組みを進めていきたいとのことである。

常用防災兼用のガスエンジンコージェネ

ガスエンジンコージェネ（サッポロビール）

発電機盤

５．サッポロビール㈱北海道工場
サッポロビール㈱北海道工場は札幌市の南東約30kmにある恵庭市にある。札幌医科大学と同様にESCO事業によりガスエンジンコージェネレーショ
内発協ニュース／ 2013年11月号

排ガスボイラーシステム

19