試

験

地受

験

番号氏名

ઃ電学(後)⎧ 受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください｡ ⎫⎜⎜⎜⎜
仮受験番号 仮−⎩ 本日の受験地⎭

平成 27 年度

ઃ級電気工事施工管理技術検定試験
学科試験問題(午後の部)〔注意事項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 14 ページです。
唖試験時間は亜 13 時 50 分から 16 時までです。
唖解答は亜下記によってください。
）〔No 阿57〕亜〔No 阿58〕の 2 問題は亜全問解答してください。
）〔No 阿59〕〜〔No 阿67〕までの 9 問題のうちから亜 6 問題を選択し亜解答してください。
）〔No 阿68〕〜〔No 阿79〕までの 12 問題は亜全問解答してください。
）〔No 阿80〕〜〔No 阿92〕までの 13 問題のうちから亜 10 問題を選択し亜解答してください。
唖選択問題の解答数が指定数を超えた場合は亜減点となります。
唖解答は亜別の解答用紙に亜ＨＢで黒の鉛筆またはシャープペンシルで記入してください。
それ以外のボールペン茜サインペン茜色鉛筆などを使用した場合は亜採点されません。
唖問題は亜四肢択一式です。正解と思う肢の番号を次のマーク例にしたがってぬりつぶしてください。

マーク例● ぬりつぶし唖マークを訂正する場合は亜消しゴムできれいに消して訂正してください。
消しかたが十分でないと指定数を超えた解答となり亜減点となります。
唖解答用紙は亜雑書きしたり亜よごしたり亜折り曲げたりしないでください。
唖この問題用紙の余白を亜計算などに使用することは自由です。
10唖この問題用紙は亜午後の部の試験終了時刻まで在席した方のうち亜希望者は持ち帰ることができます。途中退席者や希望しない方の問題用紙は亜回収します。

B−1

1epm.mcd

Page 1

15/05/25 09:20

v6.20

※

問題番号〔No 阿57〕亜〔No 阿58〕の 2 問題は亜全問解答してください。

〔No 阿57〕 自動火災報知設備に用いる配線用図記号と名称の組合せとして亜日本工業規格(JIS)上亜誤っているものはどれか。

図記号名

称

1阿受信機

2阿煙感知器

3阿中継器

4阿回路試験器〔No 阿58〕 請負契約に関する記述として亜公共工事標準請負契約約款上亜誤っているものはどれか。

1阿

受注者は亜設計図書が変更されたことにより亜請負代金額が 分の以上減少したときは契約を解除することができる。

2阿

監督員は亜設計図書で定めるところにより亜受注者が作成した詳細図等の承諾の権限を有する。

3阿

受注者は亜契約により生ずる権利又は義務を亜発注者の承諾なしに第三者に譲渡してはならない。

4阿

現場代理人は亜契約の履行に関し亜工事現場に常駐し亜その運営亜取締りを行うほか亜請負代金額の変更に係る権限を行使することができる。

B−2

1epm.mcd

Page 2

15/05/25 09:20

v6.20

※

問題番号〔No 阿59〕〜〔No 阿67〕までの 9 問題のうちから亜6 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿59〕 汽力発電設備の発電機工事に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿発電機は亜工場で組み立てて試験運転を行ったのち亜固定子と回転子及び付属品に分けて現場に搬入した。

2阿

固定子は亜蒸気タービン側と共に心出しを行い亜固定子脚部が基礎金物に確実に密着し亜荷重が均等になるように据え付けた。

3阿回転子は亜クレーンで水平に吊るし亜固定子側に滑車を付けてけん引用ワイヤでいっきに定位置まで押し込んだ。

4阿

回転子を挿入したのち亜エンドカバーベアリングや軸密封装置等の付属品を取り付けた。

〔No 阿60〕 受電室における高圧受電設備等の施工に関する記述として亜高圧受電設備規程上亜誤っているものはどれか。

1阿受電室には亜水管や蒸気管を通過させなかった。

2阿取扱者が操作する受電室専用以外の分電盤を亜受電室内に設置した。

3阿

開放形受電設備の高圧母線の取付高さを床上 2.3 m とした。

4阿開放形受電設備で対面する配電盤の操作面相互間の保有距離を 1.0 m とした。

〔No 阿61〕 架空送電線路の架線工事に用いる機材に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿垂直輪金車は亜引上げ箇所の鉄塔で電線が浮き上がるおそれのある場所に用いる。

2阿

延線車は亜電線やワイヤロープに必要な張力を与えて安定した延線を行うために用いる。

3阿緊線ウインチは亜主に延線工事におけるメッセンジャワイヤの巻き取り亜繰り出し亜停止及び変速のために用いる。

4阿延線ヨークは亜メッセンジャワイヤに電線と次回延線のメッセンジャワイヤを取り付けるために用いる。

B−3

1epm.mcd

Page 315/05/25 09:20v6.20

〔No 阿62〕 構内電気設備の合成樹脂管配線(PF 管亜CD 管）に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿PF 管を露出配管するときの支持にはサドルを使用し亜支持間隔を 2.0 m 以下とした。

2阿

太さ 28 mm の管を曲げるときは亜その内側の半径を管内径の3阿コンクリートに埋設する配管は亜容易に移動しないように鉄筋にバインド線で結束した。

4阿CD 管はコンクリート埋設部分に使用し亜PF 管は二重天井内に使用した。

倍以上とした。

〔No 阿63〕 屋内に施設する低圧のケーブル配線に関する記述として亜内線規程上亜誤っているものはどれか。

1阿造営材の下面に沿って施設する CV ケーブルの支持点間の距離を 2.0 m とした。

2阿使用電圧 300 Ｖ以下の点検できない隠ぺい場所の配線に亜ビニルキャブタイヤケーブルを使用した。

3阿メッセンジャワイヤに CVT ケーブルをちょう架する場合のハンガの間隔を 50 cm とした。

4阿露出場所で造営材に沿って施設する電線太さ 2.0 mm の VVF ケーブルを器具と接続したので亜接続箇所から 0.3 m の位置でケーブルを支持した。

〔No 阿64〕 自動火災報知設備に関する記述として亜消防法上亜誤っているものはどれか。

1阿空調の吹出し口付近に設ける煙感知器は亜吹出し口から 1.5 m 離して設置した。

2阿発信機の表示灯は亜取付け面と 15 度以上の角度となる方向に沿って 10 m 離れたところから点灯していることが容易に識別できるように設置した。

3阿一の地区音響装置までの水平距離は亜その階の各部分から最大で 30 m となるように設置した。

4阿

受信機は亜操作スイッチが床面から 1.5 m の高さになるように設置した。

B−41epm.mcd

Page 415/05/25 09:20

v6.20

〔No 阿65〕 新幹線鉄道における架空単線式の電車線に関する記述として亜鉄道に関する技術上の基準を定める省令及び同省令等の解釈基準上亜誤っているものはどれか。

1阿電車線の高さは亜レール面上 4.4 m とした。

2阿本線の電車線は亜公称断面積 110 mm 2 の溝付硬銅線とした。

3阿本線の電車線のレール面に対する勾配は亜4阿電車線の偏いは亜レール面に垂直の軌道中心面から 300 mm 以内とした。

3以下とした。
1 000〔No 阿66〕 光ファイバケーブルの施工に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿マンホールでの光ファイバ心線相互の接続は亜融着接続工法で行いクロージャに収容した。

2阿メタリック形ケーブルを使用したので亜テンションメンバとアルミテープを接地した。

3阿ノンメタリック形ケーブルを使用したので亜電力ケーブルと並行して布設した。

4阿

管路内への光ファイバケーブルの通線にはケーブルグリップを使用し亜ケーブルシースに張力をかけて引っ張った。

〔No 阿67〕 現場打ちマンホールの施工に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿根切り深さの測定には亜精度を高めるためにレーザ鉛直器を用いた。

2阿

底面の砂利は亜すき間がないように敷き亜振動コンパクタで十分締め固めた。

3阿マンホールを正確に設置するため捨てコンクリートを打ち亜その表面に墨出しを行った。

4阿マンホールに管路を接続後亜良質の根切り土を使用し亜ランマで締め固めながら埋め戻した。

B−5

1epm.mcd

Page 515/05/25 09:20

v6.20

※

問題番号〔No 阿68〕〜〔No 阿79〕までの 12 問題は亜全問解答してください。

〔No 阿68〕 工種別施工計画書に記載する事項として亜最も重要度が低いものはどれか。

1阿一般的に周知されている施工方法に関する事項

2阿施工等の品質を確保するための品質計画に関する事項

3阿設計図書に明示されていない施工上必要な事項

4阿所定の手続きにより亜設計図書と異なる施工を行う場合の施工方法に関する事項〔No 阿69〕 適正な施工体制を確立するうえで亜受注者を選定する場合に評価すべき事項として亜最も重要度が低いものはどれか。

1阿

営業活動の状況

2阿

労働福祉の状況

3阿建設業許可の状況

4阿関係企業との取引の状況〔No 阿70〕 工事着手の届出が必要な消防用設備として亜消防法上亜定められているものはどれか。

1阿

誘導灯

2阿

自動火災報知設備3阿非常コンセント設備

4阿

非常警報設備B−6

1epm.mcd

Page 615/05/25 09:20

v6.20

〔No 阿71〕 アロー形ネットワーク工程表のクリティカルパスに関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿クリティカルパス上のアクティビティのフロートは亜(ゼロ）である。

2阿クリティカルパスは亜開始点から終了点までのすべての経路のうち亜最も時間の長い経路である。

3阿クリティカルパスは亜どのようなネットワーク工程であっても必ず本となる。

4阿クリティカルパス上では亜各イベントの最早開始時刻と最遅完了時刻は等しくなる。

〔No 阿72〕 新築事務所ビルの電気工事において亜着工時に作成する総合工程表に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿主要機器の最終承諾時期は亜搬入据付時期から製作期間を見込んで記入する。

2阿受電予定日は亜建築物の仕上り状態や設備機器の試験調整期間を見込んで記入する。

3阿仕上げ工事など各種工事が輻輳する工程は亜各種工事を詳細に記入する。

4阿諸官庁への書類の作成を計画的に進めるため亜提出予定時期を記入する。

〔No 阿73〕 工程管理における施工速度に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿間接工事費は亜一般に施工速度を遅くするほど高くなる。

2阿直接工事費は亜一般に施工速度を速くするほど安くなる。

3阿採算速度とは亜損益分岐点の施工出来高以上の施工出来高をあげるときの施工速度をいう。

4阿

経済速度とは亜直接工事費と間接工事費を合わせた工事費が最小となるときの施工速度をいう。

B−7

1epm.mcd

Page 715/05/25 09:20

v6.20

〔No 阿74〕 ISO 9000 の品質マネジメントシステムに関する次の文章に該当する用語として亜日本
工業規格(JIS)上亜正しいものはどれか。

考慮の対象となっているものの履歴亜適用又は所在を追跡できること。

1阿

継続的改善

2阿

是正処置

3阿

トレーサビリティ

4阿

レビュー〔No 阿75〕 品質管理に用いられる図表に関する次の文章に該当する用語として亜適当なものはどれか。

データの範囲をいくつかの区間に分け亜区間ごとのデータの数を柱状にして並べた図で亜データのばらつきの状態が一目でわかる。

1阿管理図2阿特性要因図

3阿ヒストグラム4阿レーダーチャート

〔No 阿76〕 接地抵抗試験に関する記述として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜誤っているものはどれか。

1阿使用電圧 400 Ｖの電動機の鉄台に施す接地工事の接地抵抗値が 10 Ω であったので亜良と判断した。

2阿特別高圧計器用変成器の二次側電路に施す接地工事の接地抵抗値が 20 Ω であったので亜良と判断した。

3阿高圧電路の線地絡電流がＡのとき亜高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器の低圧側中性点に施す接地工事の接地抵抗値が 30 Ω であったので亜良と判断した。
4阿

高圧計器用変成器の二次側電路に施す接地工事の接地抵抗値が 40 Ω であったので亜良と判断した。

B−8

1epm.mcd

Page 815/05/25 09:20

v6.20

〔No 阿77〕 建設現場において亜特別教育を修了した者が就業できる業務として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。
ただし亜道路上を走行する運転を除く。

1阿作業床の高さが 10 m 未満の高所作業車の運転

2阿最大荷重が 1 t 未満のフォークリフトの運転

3阿

高圧の充電電路やその支持物の敷設及び点検

4阿

可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接〔No 阿78〕 酸素欠乏危険作業に関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1阿地下に敷設されたケーブルを収容するマンホール内部での作業は亜第一種酸素欠乏危険作業である。

2阿第二種酸素欠乏危険作業を開始する前に亜作業場所の空気中の酸素濃度と硫化水素濃度を測定した。

3阿

酸素欠乏危険場所に労働者を入場及び退場させるときに亜人員の点検を行った。

4阿

現場で実施した特別教育を修了した者のうちから亜酸素欠乏危険作業主任者を選任した。

〔No 阿79〕 明り掘削の作業における亜労働者の危険を防止するための措置に関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1阿地中電線路を損壊するおそれがあったので亜掘削機械を使用せず手掘りで掘削した。

2阿掘削作業によりガス導管が露出したので亜つり防護を行った。

3阿土止め支保工を設けたので亜14 日ごとに点検を行い異常を認めたときは直ちに補修した。

4阿砂からなる地山を手掘りで掘削するので亜掘削面のこう配を 35 度とした。

B−91epm.mcd

Page 915/05/25 09:20

v6.20

※

問題番号〔No 阿80〕〜〔No 阿92〕までの 13 問題のうちから亜10 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿80〕 建設業の許可に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1阿特定建設業の許可を受けた電気工事業者は亜その者が発注者から直接請け負う件の電気工事において亜総額が 3 000 万円以上となる下請契約を締結できない。

2阿級電気工事施工管理技士の資格を有する者は亜特定建設業の許可を受けようとする電気工事業者が亜その営業所ごとに置く専任の技術者になることができる。

3阿特定建設業の許可を受けようとする者は亜発注者との間の請負契約で亜その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有することが必要である。

4阿電気工事業の許可を受けた者でなければ亜工事件の請負代金の額が 500 万円以上の電気工事を請け負うことができない。

〔No 阿81〕 元請負人の義務に関する記述として亜建設業法上亜定められていないものはどれか。
ただし亜元請負人は特定建設業者とする。

1阿

元請負人は亜その請け負った建設工事について亜下請負人の名称亜当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期などを記載した施工体制台帳を作成し亜営業所に備え置かなければならない。

2阿元請負人は亜その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目亜作業方法
その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは亜あらかじめ亜下請負人の意見をきかなければならない。

3阿

元請負人は亜下請負人からその請け負った工事が完成した旨の通知を受けたときは亜通知を受けた日から 20 日以内で亜かつ亜できる限り短い期間内に検査を完了しなければならない。

4阿

元請負人は亜請負代金の出来形部分に対する支払いを受けたときは亜下請負人に対して相応する下請代金を亜当該支払を受けた日から月以内に支払わなければならない。

B − 101epm.mcd

Page 1015/05/25 09:20

v6.20

〔No 阿82〕 主任技術者及び監理技術者に関する記述として亜建設業法上亜定められていないものはどれか。

1阿級電気工事施工管理技士の資格を有する者は亜電気工事の主任技術者になることができる。

2阿

工事現場における建設工事の施工に従事する者は亜監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

3阿公共性のある施設に関する重要な建設工事で政令で定めるものに置かなければならな
い監理技術者は亜工事現場ごとに亜専任の者でなければならない。

4阿主任技術者は亜工事現場における建設工事を適正に実施するため亜当該建設工事の請負代金額の管理及び工程管理の職務を誠実に行わなければならない。

〔No 阿83〕 感電死傷事故が発生したときに亜自家用電気工作物を設置する者が行う事故報告に関する記述として亜電気事業法上亜定められていないものはどれか。

1阿事故の発生を知った時から 24 時間以内に亜事故の概要等を報告しなければならない。

2阿事故の発生を知った日から起算して 30 日以内に亜報告書を提出しなければならない。

3阿

報告書は亜管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。

4阿

報告書には亜被害状況と防止対策を記載しなければならない。

〔No 阿84〕 特定電気用品に該当するものとして亜電気用品安全法上亜誤っているものはどれか。
ただし亜使用電圧 200 Ｖの交流の電路に使用するものとし亜機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの及び防爆型のものは除くものとする。

1阿漏電遮断器(定格電流 100 A）

2阿

温度ヒューズ

3阿

電気温床線

4阿

マルチハロゲン灯用安定器(定格消費電力 200 W）

B − 11

1epm.mcd

Page 1115/05/25 09:20v6.20

〔No 阿85〕 電気通信主任技術者に関する記述として亜電気通信事業法上亜誤っているものはどれか。
ただし亜事業用電気通信設備が小規模である場合その他の省令で定める場合を除く。

1阿電気通信主任技術者は亜省令で定めるところにより亜事業用電気通信設備の管理規程を定めなければならない。

2阿電気通信事業者は亜事業用電気通信設備の工事亜維持及び運用に関する事項を監督させるため亜電気通信主任技術者を選任しなければならない。

3阿電気通信事業者は亜電気通信主任技術者を選任したときは亜遅滞なく亜その旨を総務大臣に届け出なければならない。

4阿電気通信主任技術者資格者証の種類には亜伝送交換主任技術者資格者証と線路主任技術者資格者証がある。

〔No 阿86〕 次の記述のうち亜建築基準法上亜誤っているものはどれか。

1阿建築とは亜建築物を新築し亜増築し亜改築し亜又は移転することをいう。

2阿避難階とは亜直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。

3阿

建築物の構造上重要でない間仕切壁について行う過半の模様替は亜大規模の模様替である。

4阿鉄道のプラットホームの上家は亜建築物から除かれる。

〔No 阿87〕 次の記述のうち亜建築士法上亜誤っているものはどれか。

1阿

建築士は亜建築物に関する調査又は鑑定を行うことができる。

2阿

一級建築士は亜木造の建築物の設計及び工事監理を行うことができる。

3阿二級建築士になろうとする者は亜二級建築士試験に合格し亜国土交通大臣の免許を受けなければならない。

4阿

工事監理とは亜その者の責任において亜工事を設計図書と照合し亜それが設計図書のとおり実施されているかを確認することをいう。

B − 12

1epm.mcd

Page 1215/05/25 09:20

v6.20

〔No 阿88〕 次の記述のうち亜消防法上亜誤っているものはどれか。

1阿消防の用に供する設備は亜消火設備亜警報設備及び避難設備である。

2阿自動火災報知設備及び漏電火災警報器は亜警報設備である。

3阿乙種消防設備士は亜政令で定める消防用設備等の工事及び整備を行うことができる。

4阿非常コンセント設備及びガス漏れ火災警報設備には亜非常電源を附置しなければならない。

〔No 阿89〕 建設業における特定元方事業者が亜労働災害を防止するために講ずべき措置に関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1阿関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。

2阿特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織の設置及び運営を行うこと。

3阿特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における亜作業間の連絡及び調整を行うこと。

4阿関係請負人の安全管理者を選任し亜労働者の危険を防止するための措置に関することを担当させること。

〔No 阿90〕 建設業における店社安全衛生管理者の職務として亜労働安全衛生法上亜定められていないものはどれか。

1阿工事現場の協議組織の会議に随時参加すること。

2阿労働者が作業を行う場所を少なくとも毎月回巡視すること。

3阿

労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること。

4阿

労働者の健康診断の結果に基づく健康を保持するための措置をすること。

B − 13

1epm.mcd

Page 1315/05/25 09:20

v6.20

〔No 阿91〕 建設の事業において年少者を使用する場合の記述として亜労働基準法上亜誤っているものはどれか。

1阿

使用者は亜児童が満 15 歳に達した日以後の最初の月 31 日が終了するまで使用してはならない。
2阿

使用者は亜満 16 歳以上の男性を亜交替制により午後 10 時から午前時までの間において使用することができる。
3阿

親権者又は後見人は亜未成年者の賃金を代って受け取ることができる。

4阿

親権者又は後見人は亜労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては亜将来に向ってこれを解除することができる。

〔No 阿92〕 分別解体等及び再資源化等を促進するため亜特定建設資材として亜建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律上亜定められていないものはどれか。

1阿

木材

2阿

石膏ボード

3阿

アスファルト茜コンクリート

4阿コンクリート及び鉄から成る建設資材

B − 14

1epm.mcd

Page 1415/05/25 09:20

v6.20

1epm.mcd

Page 15

15/05/25 09:20

v6.20