TOYO
KEIKI

無指示電圧リレー〔特DS−５A〈直流電圧用〉〔概長〕● 電圧設定はドライバーアジャストタイプで、簡単・正確にできます。
● リップルを含んだ電圧でも安定な動作をします。
● ３種類の取付方法があります。
表面取付（端子台取付または、８P裏面接続ソケット取付）
裏面取付要〕

本無指示電圧リレーは直流電源の電圧を検出するもので、検出電圧設定範
囲内では、H、Lの両設定検出ができ、整流電源のようなリップルを含んだ電圧でも安定な動作をします。

途〕● 直流電源の電圧検出〔外形図〕● 整流電源の電圧検出

3.5● 自動制御用〔仕様〕

8Pオクタルベース

検出電圧設定範囲

式

8070

（１）
検出方式
電圧比較形電圧検出方式（２）
検出電圧定格形

7注） 消費電力（W）

直列抵抗器

L

H

DS-５A-２４A

２０〜２４V

２４〜２８V

DS-５A-４８A

４０〜４８V４８〜５６V０.４

１.５

DS-５A-１００A

８０〜９５V

１０５〜１２０V

操作用外付

１.１

５.０

設定範囲を超える
場合、操作用、検出用とも外付

０.１

２.００.２

１.５

０.５

１.５

DS-５A-U１２

１０〜１４V

１０〜１４V

DS-５A-U２４A

２０〜２８V

２０〜２８V

DS-５A-U48A

４０〜５６V

４０〜５６V

内付Hvv

備考

検出側 操作側

244 ＋0−0.5
50±0.5１.５０.２

L

54 ＋0−0.5
60±0.5〔用76.578.58.2

質量１４０g

万能形
目盛は０〜１００%〔DS-5A-100A形操作用直列抵抗器：R外形図〕
4φ2.531

注１. 消費電力（上限設定最大電圧値での動作、L：OFF、H：ONの場合）
注２. DS-5A-U□（A）は万能形を示します。表値を越える場合は必ず直列抵抗器を接続してご使用ください。（直列抵抗器の算出方法はP25による）

14

上限設定最大電圧値の±１.５％以内
ただしDS−５A−U１２は±２.５％以内（４）ドライバーアジャストによるVR可変式設定方式（５）
DC３０V１A（抵抗負荷）AC１００Ｖ１A
接点容量（６）
L 側１b H 側１a接点構成（７）リレー接点出力L
H0.6（３）
検出誤差

45

4.3

64±1.513±0.2

4

φ1573±1.5

耐電圧：AC２０００V
質量 ２５g

設定値

ON
L 側リレー接点出力
OFFON

H 側リレー接点出力

〔取付図〕

OFF

H 側リレー接点出力1a324518

L 側リレー接点出力1b67※

R

パネルカット図

取付ネジ上74以脱落防止爪φ30

上限設定最大電圧の±１.５％以内
ただしDS−５A−U１２は±２.０％以内
設定電圧値の９７％から１１０％印加したとき、応動時間（９）２００mS以下
動作頻度 ２０回/６０秒 １０分間休止（１０）
過電圧強度 （上限設定最大電圧値を１００％とする）（１１）
全形式とも１２０％連続可能
全形式とも１５０％３分間可能 全形式とも２００％不可
検出入力リップル ２０％P−P以内（１２）
使用温度範囲（１３）−１０℃〜５０℃
DC５００Vメガ １０MΩ以上
絶縁試験 電気回路−ケース間：電気回路−リレー接点間：DC５００Vメガ ５MΩ以上
AC２０００V（５０/６０Hz１分間）
電圧試験 電気回路−ケース間：電気回路−リレー接点間：AC５００V（５０/６０Hz１分間）
ピン配置図
（１４）
DS−５A−□A
保 持 幅（８）OMRON
8PF端子台（P23参照）
2−φ3.5穴
またはM3タップ※直接取付の場合〔万能形検出側・操作側直列抵抗器算出方法〕
（１）
ピン配置図
DS−５A−U□（A）
H 側リレー
接点出力1a

操作用電源（−）

4321L 側リレー
接点出力1b5867操作用電源（−）
R

検出電圧入力（−）
DS−５A−U形の場合は、右記のピン配置図をご覧ください。

RL
COM（＋）※R：DS−５A−１００Aのみ付属

24

RH

L 側検出入力（−） COM（＋） H 側検出入力（−）

R： 操作用直列抵抗器（外付）
RL： L 側検出用直列抵抗器（外付）
RH： H 側検出用直列抵抗器（外付）

TOYO
KEIKI

（２）
検出側直列抵抗器 RH 又は RL の算出方法（外付けの場合）

注意

（a）
基準電流形

基準電流は価標に示す値とします。
形名

基準電流 I（mA）
0Vu（V）

１.７５１２DS−５A−U２４A

２.８６２４DS−５A−U４８A

３.３３４８

DS−５A−U１２（b）
計算式（設定中心点電圧（Vo）−Vu）
R H 又は R L ＝
基準電流（Io）

名

入力電圧（操作電源電圧）範囲 E［V］
及び 操作電源側倍率器抵抗 R の値［kΩ］
Emin ≦ E ≦ Emax

備考

DS−５A−U１２８０mA ≦ I ＝

E−６≦ １４０mA
R＋０.０８６

Vz＝６V
RD＝０.０８６kΩ

DS−５A−U２４A

２５mA ≦ I ＝

E−１２≦ ７０mAR＋０.４

Vz＝１２V
RD＝０.４kΩ

DS−５A−U４８A

１５mA ≦ I ＝

E−２４≦ ３５mA
R＋１.３６Vz＝２４V
RD＝１.３６kΩ

Emax：操作側電源電圧最大値、Imax：最大電流値
Emin ：操作側電源電圧最小値、Imin ：最小電流値

上記不等式が成立する範囲で R を選定してください。

（c）
計算例

I について不等式が成立しない場合は R の値を上げる、

形

設定電圧範囲
Vo（V）
（V）

名

検出側倍率器
RH 又は RLの値

DS−５A−U１２２２〜２６２４（２４−１２）［V］＝６.８６［kΩ］
１.７５［mA］

DS−５A−U２４A

４４〜５２４８（４８−２４）［V］＝８.３９［kΩ］
２.８６［mA］

９２〜１０８（１００−４８）［V］＝１５.６［kΩ］
１００３.３３［mA］

DS−５A−U４８A

又は電源電圧範囲を狭める等、再検討ください。
（注）設定はH、L 両設定共０〜１００％任意の位置で設定可能です。

〔目盛図〕
１）DS−5A−２４A222621（３）操作電源側直列抵抗器 R の算出方法（外付の場合）

2320２）DS−5A−４８ACOMI1入力EVz

242724444640RD３）DS−5A−１００A

V28V5242DS-5A-U□（A）
無指示電圧リレー

7V

255054484890110951058556V115

R

E： 操作用電源電圧
R： 操作用電源外付直列抵抗器
I： 電流
等価抵抗
Rs： DS−5A−U
DS−5A−U１２形 ０.０８６kΩ
DS−5A−U２４A形 ０.４kΩ
DS−5A−U４８A形 １.３６kΩ80４）DS−5A−U２４A,
DS−5A−U４８A

40E−VzR＋RD≦ I max

60

20％120V40800I min ≦ I ＝V

60

20100

800％100〔外部回路との接続回路図〕（１）検出入力と操作電源入力は、COM、＋となっています。
（２）検出入力と操作電源が共通の場合、下図のように操作下式により入力電圧範囲での電流 I を算出し操作電源側直列抵抗器 R の値を決定しご使用ください。

電源端子７と検出入力８（U形の場合８と２）を接続してください。
R：外付直列抵抗器

電流 I は無指示電圧リレーの負荷リレーがH、L側共励磁（L：OFF、H：ON）した場合の値とします。

（−）

87DS−5A

検出入力

R
（−）
R（１００形のみ付属）
操作電源

（＋）

（＋）

（−）

82

R

7DS−5A

検出入力

R
（−）
操作電源

（＋）

a. DS−5A−２４A.４８A.１００A（＋）
b. DS−5A−U２４A.U４８A（３）検出入力と操作電源が別の場合、図のように接続してください。
（−）
検出入力

8

R：外付直列抵抗器
7DS−5A

R（−）
R（１００形のみ付属）操作電源

（＋）

（＋）
a. DS−5A−２４A.４８A.１００A

（−）
（−）
R検出入力

827DS−5A

（＋）

R
（−）
操作電源

（＋）
b. DS−5A−U２４A.U４８A

外部接続上の注意● 検出入力、および操作電源の極性を反対に接続しないでください。

25