午後

実 地

平成 22 年度
઄級管工事施工管理技術検定 実地試験問題
次の注意をよく読んでから始めてください。

【注意】1唖これは実地試験問題です。表紙とも枚問題あります。
2唖解答用紙に試験地、受験番号、氏名を間違いのないように記入してください。
3唖問題 No. 1 は必須問題です。必ず解答してください。
問題 No. 2 と No. 3 の 2 問題のうちから 1 問題を選択し、解答してください。
問題 No. 4 と No. 5 の 2 問題のうちから 1 問題を選択し、解答してください。
問題 No. 6 は必須問題です。必ず解答してください。
以上の結果、全部で 4 問題を解答することになります。
4唖解答は別紙解答用紙の所定の解答欄に記入してください。
5唖選択した問題は、解答用紙の選択欄に印を記入してください。

6唖選択問題は、指定数を超えて解答した場合、減点となりますから十分注意してください。
7唖解答を訂正する場合は、消しゴムできれいに消してから訂正してください。
8唖問題用紙の余白は、計算等に使用して差し支えありません。
ただし、解答用紙は計算等に使用しないでください。
9唖この問題用紙は、試験終了時刻（15 時 40 分）まで在席した方のうち、希望者に限り持ち帰りを認めます。途中退室した場合は、持ち帰りできません。なお、解答用紙はいかなる場合でも持ち帰りはできません。

この試験問題用紙は再生紙を使用しています。

DH2KGJM.mcd

Page 1

10/10/25 10:10

v5.50

問題 No. 1 は必須問題です。必ず解答してください。解答は別紙解答用紙に記入してください。

【No. 1】

次の設問、設問及び設問の答えを解答欄に記入しなさい。

〔設問〕

に示す機材について、その使用場所又は使用目的を記述しなさい。
〔設問〕

に示す図において、イ、ロ及びハの答えを記入しなさい。

イ

図挨において、多量の排水が落下するとき、器具Ａの排水トラップに発生するおそれのある現象を記入しなさい。
 部が満流状態になった場合に、排水立て管の◯
図挨において、器具Ｃより水が排出され◯ロ


部から多量の排水が落下して来たとき、器具Ｂの排水トラップに発生する現象を記入しなさい。
ハ

器具Ａ及び器具Ｂの排水トラップに発生する現象を防止する方法を簡潔に記述しなさい。



大気圧式バキュームブレーカ



排水状況図（図挨及び図挨）― 1 ―DH2KGJM.mcd

Page 2

10/10/25 10:10

v5.50

〔設問〕

及び
に示す図において、適当なものには○、適当でないものには姶を正誤欄に記入し、姶とした場合には、理由又は改善策を記述しなさい。



横走り冷媒配管の施工要領図

つダクトの防振吊り(シングルタイプ)要領図

問題 No. 2 と No. 3 の઄問題のうちからઃ問題を選択し、解答は別紙解答用紙に記入してください。選択した問題は、選択欄に【No. 2】

印を記入してください。

パッケージ形空気調和機を据え付ける場合の留意事項をつ解答欄に簡潔に記述しなさい。
ただし、工程管理及び安全管理に関する事項は除く。

【No. 3】

事務所ビルで、給排水衛生設備工事の完成検査後に引き渡す図書のうち、保守管理に必要な図書名をつ解答欄に記入しなさい。

― 2 ―DH2KGJM.mcd

Page 3

10/10/25 10:10

v5.50

問題 No. 4 と No. 5 の઄問題のうちからઃ問題を選択し、解答は別紙解答用紙に記入してください。選択した問題は、選択欄に【No. 4】

印を記入してください。

ある建築物の便所の衛生設備工事の作業（日数、工事比率％）は、以下のとおりである。
次の設問の答えを解答欄に記入しなさい。
（作業）

つ

墨出し・吊り金具（日、％）、器具Ａ（和風大便器）取付け（日、12 ％）、器具Ｂ（洋風大便器、小便器、洗面器）取付け（日、40 ％）、配管（ 日、20 ％）、保温（日、％）、水圧試験（日、％）、試運転・調整（日、12 ％）、後片付け（日、％） 先行する作業と後続する作業は、並行作業はできない。
（施工条件）◯ 配管は、建築仕上げ内の隠ぺい配管とし、建築仕上げ工事には日間要する。
◯ 工事はできる限り早く終了させるものとし、土、日曜日等の休日は考慮しな◯い。
〔設問〕横線式工程表（バーチャート）の作業名欄に、作業を作業順に並べ替えて記入しなさい。

〔設問〕横線式工程表（バーチャート）を完成させなさい。

〔設問〕 累積出来高曲線を記入し、各作業の開始又は完了日ごとに累積出来高の数字を記入しなさい。
〔設問〕

給水管、給湯管及び雑排水管のうち、優先して施工する配管の用途とその理由を簡潔に記述しなさい。

〔設問作〕 屋外の埋設配管の埋設深さを決定する要因を簡潔に記述しなさい。
業

名工事比率％

累積比率
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ％日12345678

墨出し・吊り金具

2100

器具Ａ取付け

1290807060

器具Ｂ取付け4050

試運転・調整1240

後片付け

23020141002― 3 ―DH2KGJM.mcd

Page 410/10/25 10:10

v5.50

【No. 5】

次の設問及び設問の答えを解答欄に記入しなさい。

〔設問〕

労働安全衛生に関する文中、内に当てはまる、 労働安全衛生法上に定められている数値を解答欄に記入しなさい。



事業者は、作業所内で使用する脚立については、脚と水平面の角度をＡ度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあっては、脚と水平面の角度を確実に保つための金具等を備えたものとしなければならない。


事業者は、高さがＢm 以上の箇所で作業を行なう場合において、労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。

〔設問〕

労働安全衛生に関する文中、内に当てはまる、 労働安全衛生法上に定められている用語又は数値を選択欄から選び、解答欄に記入しなさい。



建 設 業 を 行 う 事 業 者 は、常 時 10 人 以 上 50 人 未 満 の 労 働 者 を 使 用 す る 事 業 場 に は、Ｃを選任しなければならない。

事業者は、労働者をつり上げ荷重がトン未満の移動式クレーンの運転（道路上を走行させる運転を除く。
）の業務につかせるときは、



Ｄを行なわなければならない。

事業者は、手掘りにより、砂からなる地山の掘削の作業を行なうときは、掘削面のこう配をＥ度以下とし、又は掘削面の高さをm 未満としなければならない。

選択欄
安全衛生推進者、安全衛生責任者、安全管理者
安全教育、特別の教育、運転講習
35、45、60― 4 ―DH2KGJM.mcd

Page 510/10/25 10:10

v5.50

問題 No. 6 は必須問題です。必ず解答してください。解答は別紙解答用紙に記入してください。

【No. 6】

あなたが経験した管工事のうちから、代表的な工事をઃつ選び、次の設問の答えを解答欄に記入しなさい。

〔設問〕その工事につき、次の事項について記入しなさい。



工事件名〔例：◎◎ビル（◇◇邸）、□□設備工事〕

工事場所〔例：◎◎県◇◇市〕



設備工事概要〔例：設備の工事種目、規模等、建物の構造、階数、延べ面積〕



現場でのあなたの立場又は役割〔設問〕

上記工事を施工するに当たり工程管理上、あなたが特に重要と考えた事項をつあげ、それについてとった措置又は対策を簡潔に記述しなさい。


特に重要と考えた事項



とった措置又は対策〔設問〕

上記工事を施工するに当たり安全管理 上、あなたが特に重要と考えた事項をつあげ、それについてとった措置又は対策を簡潔に記述しなさい。


特に重要と考えた事項


とった措置又は対策― 5 ―DH2KGJM.mcd

Page 6

10/10/25 10:10

v5.50