試

験地受

験

番号氏

名２電学前

⎧ 受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください｡ ⎫⎜⎜⎜⎜
仮受験番号 仮−⎭⎩ 本日の受験地

令和元年度

２級電気工事施工管理技術検定試験 (前期)
学科試験問題〔注意事項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 24 ページです。
唖試験時間は亜 10 時 15 分から 12 時 45 分までです。
唖解答は亜下記によってください。
）〔No . ઃ〕〜〔No . 12〕までの 12 問題のうちから亜 8 問題を選択し亜解答してください。
）〔No . 13〕〜〔No . 32〕までの 20 問題のうちから亜 11 問題を選択し亜解答してください。
）〔No . 33〕〜〔No . 38〕までの 6 問題のうちから亜 3 問題を選択し亜解答してください。
）〔No . 39〕の問題は亜必ず解答してください。
）〔No . 40〕〜〔No . 52〕までの 13 問題のうちから亜 9 問題を選択し亜解答してください。
）〔No . 53〕〜〔No . 64〕までの 12 問題のうちから亜 8 問題を選択し亜解答してください。
唖選択問題の解答数が指定数を超えた場合は亜減点となります。
唖解答は亜別の解答用紙に亜ＨＢの芯を用いたシャープペンシルまたは鉛筆で記入してください。
それ以外のボールペン茜サインペン茜色鉛筆などを使用した場合は亜採点されません。
唖問題は亜四肢択一式です。正解と思う肢の番号を次のマーク例にしたがってぬりつぶしてください。

マーク例● ぬりつぶし唖マークを訂正する場合は亜消しゴムできれいに消してください。
消しかたが十分でないと指定数を超えた解答となり亜減点となります。
唖解答用紙は亜雑書きをしたり亜よごしたり亜折り曲げたりしないでください。
唖この問題用紙の余白を亜計算などに使用することは自由です。
10唖この問題用紙は亜試験終了時刻まで在席した方のうち亜希望する方は持ち帰ることができます。
途中退席する方や希望しない方の問題用紙は亜回収します。

−1−DAI-電学.smd Page 1

19/05/08 18:41 v3.60

※

問題番号〔No.ઃ〕〜〔No.12〕までの 12 問題のうちから亜8 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿〕 熱電効果に関する次の記述に該当する用語として亜適当なものはどれか。

異なる種類の金属導体を接続して閉回路を作り亜つの接合点に温度差を生じさせると閉回路に起電力が発生し電流が流れる現象

1阿ゼーベック効果2阿ペルチエ効果3阿トムソン効果4阿

ピエゾ効果〔No 阿〕 図に示すつの点電荷 ＋Q 1〔C〕亜＋Q 2〔C〕間に働く静電力 F〔N〕の大きさを表す式
として亜正しいものはどれか。
ただし亜電荷間の距離は r〔m〕亜電荷のおかれた空間の誘電率は ε〔F/m〕とする。

1阿F＝

Q 1Q 21×〔N〕
4πεr22阿F＝Q 1Q 21×〔N〕
4πεr

3阿F ＝ 4πε×

Q 1Q 2〔N〕
r24阿F ＝ 4πε×

Q 1Q 2〔N〕
r−2−

DAI-電学.smd Page 219/05/08 18:41 v3.60

〔No 阿 〕 図に示す単相交流回路の電流 I〔A〕の実効値として亜正しいものはどれか。
ただし亜電圧 E〔V〕の実効値は 200 V とし亜抵抗 R は 4 Ω亜誘導性リアクタンス X L は3 Ωとする。

1阿29 A2阿40 A3阿50 A4阿67 A〔No 阿 〕 直流専用の指示電気計器として亜適当なものはどれか。

1阿永久磁石可動コイル形計器

2阿可動鉄片形計器

3阿

熱電形計器

4阿

電流力計形計器−3−DAI-電学.smd Page 319/05/08 18:41 v3.60

〔No 阿 〕 図に示す発電機の原理図において亜磁界中でコイルを一定の速度で回転させたとき亜抵抗 Rに流れる電流 i の波形として亜適当なものはどれか。
ただし亜S 1 と S 2 は整流子亜B 1 と B 2 はブラシを示し亜これらにより整流をするものである。

1阿2阿

3阿

4阿−4−

DAI-電学.smd Page 419/05/08 18:41 v3.60

〔No 阿 〕 一次側に電圧 6 600 V を加えたとき亜二次側の電圧が 110 V となる変圧器がある。この
変 圧 器 の 二 次 側 の 電 圧 を 105 V に す る た め の 一 次 側 の 電 圧〔V〕と し て亜正 し い も のはどれか。
ただし亜変圧器の損失はないものとする。

1阿6 000 V2阿6 150 V3阿6 300 V4阿6 450 V〔No 阿 〕 進相コンデンサを誘導性負荷に並列に接続して力率を改善した場合亜電源側回路に生じる効果として亜不適当なものはどれか。

1阿

電力損失の軽減2阿

電圧降下の軽減

3阿

遅れ電流の減少4阿

電圧波形のひずみの減少〔No 阿〕 汽力発電所の熱効率向上対策として亜不適当なものはどれか。

1阿節炭器を設置する。

2阿復水器内の圧力を高くする。

3阿抽気した蒸気で給水を加熱する。

4阿

高温高圧の蒸気を採用する。

−5−

DAI-電学.smd Page 5

19/05/08 18:41 v3.60

〔No 阿〕 変電所における次の記述に該当する中性点接地方式として亜適当なものはどれか。

電線路や変圧器の絶縁を軽減できるが亜地絡電流が大きくなり亜通信線への誘導障害が発生する欠点がある。

1阿

非接地方式

2阿

直接接地方式

3阿高抵抗接地方式

4阿

消弧リアクトル接地方式〔No 阿10〕 架空送電線に発生するコロナに関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿送電効率が低下する。

2阿ラジオ受信障害が発生する。

3阿晴天時より雨天時の方が発生しやすい。

4阿単導体より多導体の方が発生しやすい。

〔No 阿11〕 照明に関する用語と単位の組合せとして亜不適当なものはどれか。

用語単位

1阿

光束lm

2阿

光度cd

3阿輝度lm/m 24阿色温度

K〔No 阿12〕 単相誘導電動機の始動法として亜適当なものはどれか。

1阿コンデンサ始動

2阿コンドルファ始動

3阿

スターデルタ始動

4阿リアクトル始動−6−

DAI-電学.smd Page 619/05/08 18:41 v3.60

※

問題番号〔No.13〕〜〔No.32〕までの 20 問題のうちから亜11 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿13〕 火力発電に用いられるタービン発電機に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿水車発電機に比べて亜回転速度が速い。

2阿大容量機では亜水素冷却方式が採用される。

3阿

単機容量が増せば亜発電機の効率は良くなる。

4阿回転子は亜突極形が採用される。

〔No 阿14〕 変電所の変圧器騒音の低減対策に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿

変圧器の鉄心の断面積を小さくして亜磁束密度を大きくする。

2阿

変圧器の鉄心材料に磁気ひずみの小さいけい素鋼板を採用する。

3阿

変圧器を変電所敷地境界からできるだけ遠ざけた配置とする。

4阿

変圧器に防音タンク構造を採用する。

〔No 阿15〕 過電流継電器(O C R) に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿定限時特性や反限時特性がある。

2阿

入力電流が整定値以上になると動作する。

3阿短絡保護亜過負荷保護に用いられる。

4阿

過電流の方向を判別することができる。

〔No 阿16〕 架空送電線路に関する次の記述に該当する機材の名称として亜適当なものはどれか。

電線の振動による素線切れ及びフラッシオーバ時のアークスポットによる電線の溶断を防止するため亜懸垂クランプ付近の電線に巻き付けて補強する。

1阿

ダンパ

2阿

スペーサ

3阿アーマロッド

4阿スパイラルロッド−7−

DAI-電学.smd Page 7

19/05/08 18:41 v3.60

〔No 阿17〕 図のような構造で亜鉄構などに直立固定させ亜電線を磁器体頭部に固定して使用するがいしの名称として亜適当なものはどれか。

1阿

懸垂がいし

2阿

長幹がいし

3阿

ラインポストがいし4阿スモッグがいし〔No 阿18〕 図に示す単相線式配電線路において亜送電端電圧 V s〔V〕と受電端電圧 V r〔V〕の間の電圧降下 v〔V〕を表す簡略式として亜正しいものはどれか。
ただし亜各記号は亜次のとおりとする。
I：線電流〔A〕
R：線当たりの抵抗〔Ω〕
X：線当たりのリアクタンス〔Ω〕
cos θ：負荷の力率
sin θ：負荷の無効率

1阿v ＝ 2 I (R cosθ＋X sinθ)〔V〕

2阿v ＝ 2 I (R sinθ＋X cosθ)〔V〕

3阿v ＝ 2 I (R cosθ−X sinθ)〔V〕

4阿v ＝ 2 I (R sinθ−X cosθ)〔V〕−8−DAI-電学.smd Page 8

19/05/08 18:41 v3.60

〔No 阿19〕 中性点非接地方式の高圧配電系統において亜地絡事故から系統を保護するために使用する機器として亜不適当なものはどれか。

1阿零相変流器

2阿接地形計器用変圧器

3阿避雷器

4阿

地絡方向継電器〔No 阿20〕 配電系統の電圧調整に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿ステップ式自動電圧調整器による線路電圧の調整

2阿負荷時タップ切換変圧器による変電所の送り出し電圧の調整

3阿静止形無効電力補償装置を用いて無効電力を供給することによる電圧の調整

4阿分路リアクトルを接続し亜系統の遅れ力率を改善することによる電圧の調整〔No 阿21〕 単相 200 V 回路に使用する定格電流 15 A の接地極付コンセントの極配置として亜日本工業規格(J I S)上亜適当なものはどれか。

1阿

2阿

3阿

4阿−9−

DAI-電学.smd Page 919/05/08 18:41 v3.60

〔No 阿22〕 使用電圧 200 V の三相誘導電動機が接続されている電路と大地との間の絶縁抵抗値として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜定められているものはどれか。
ただし亜対地電圧は亜200 V とする。

1阿0.1 MΩ以上

2阿0.2 MΩ以上

3阿0.3 MΩ以上

4阿0.4 MΩ以上

〔No 阿23〕 低圧屋内配線の施設場所と工事の種類の組合せとして亜電気設備の技術基準とその解釈
上亜不適当なものはどれか。
ただし亜使用電圧は 300 V 以下とし亜事務所ビルに施設するものとする。

施設場所

工事の種類

1阿

乾燥した点検できない隠ぺい場所

ケーブル工事2阿乾燥した点検できない隠ぺい場所

合成樹脂管工事

3阿湿気の多い場所又は水気のある場所

金属線ぴ工事

4阿湿気の多い場所又は水気のある場所

金属管工事〔No 阿24〕 限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。
ただし亜ストライカ引外し式とする。

1阿限流ヒューズは亜各相のすべてに設けて用いる。

2阿限流ヒューズの溶断に伴い亜内蔵バネによって表示棒を突出させ開路する。

3阿ストライカ引外し式は亜事故相のみを開路できるようにしたものである。

4阿絶縁バリアは亜相間及び側面に設けるものである。

− 10 −

DAI-電学.smd Page 10

19/05/08 18:41 v3.60

〔No 阿25〕 キュービクル式高圧受電設備に関する記述として亜日本工業規格(J I S)上亜不適当なものはどれか。

1阿単相変圧器台の容量は亜500 kV･A 以下とする。

2阿三相変圧器台の容量は亜1 000 kV･A 以下とする。

3阿C B 形の主遮断装置は亜高圧交流遮断器と過電流継電器を組み合わせたものとする。

4阿C B 形の高圧主回路の過電流は亜変流器と過電流継電器を組み合せたもので検出する。

〔No 阿26〕 建築物の雷保護システムに関する用語として亜日本工業規格(J I S)上亜関係のないものはどれか。

1阿放電クランプ2阿等電位ボンディング

3阿

回転球体法

4阿

メッシュ導体〔No 阿27〕 需要場所に施設する地中電線路に関する記述として亜電気設備の技術基準とその解釈
上亜誤っているものはどれか。

1阿管路式では亜電線に絶縁電線 ( I V)を使用することができる。

2阿直接埋設式では亜地中電線を衝撃から防護するための措置を施す。

3阿

暗きょ式で施設する場合は亜地中電線に耐燃措置を施す。

4阿

暗きょ式で施設する暗きょは亜車両その他の重量物の圧力に耐えるものとする。

− 11 −

DAI-電学.smd Page 11

19/05/08 18:41 v3.60

〔No 阿28〕 自動火災報知設備に関する次の記述に該当する感知器として亜消防法上亜適当なものはどれか。

一局所の周囲の温度が一定の温度以上になったときに火災信号を発信するもので亜外観が電線状以外のもの

1阿差動式スポット型感知器

2阿定温式スポット型感知器

3阿

光電式スポット型感知器

4阿

赤外線式スポット型感知器〔No 阿29〕 非常用の照明装置に関する記述として亜建築基準法上亜誤っているものはどれか。
ただし亜地下街の各構えの接する地下道に設けるものを除く。

1阿L E D ランプを用いる場合は亜常温下で床面において水平面照度 2 lx 以上を確保することができるものとする。

2阿

予備電源は亜充電を行うことなく 10 分間継続して点灯させることができるものとする。

3阿照明器具内に予備電源を有する場合は亜電気配線の途中にスイッチを設けてはならない。

4阿

電線は亜600 V 二種ビニル絶縁電線その他これと同等以上の耐熱性を有するものとしなければならない。

〔No 阿30〕 インターホンに関する記述として亜日本工業規格(J I S)上亜不適当なものはどれか。

1阿親子式とは亜親機と子機の間に通話網が構成されているものをいう。

2阿相互式とは亜親機と親機の間に通話網が構成されているものをいう。

3阿同時通話式とは亜通話者間で同時に通話ができるものをいう。

4阿通話路数とは亜個々の親機亜子機の呼出しが選択できる相手数をいう。

− 12 −

DAI-電学.smd Page 12

19/05/08 18:41 v3.60

〔No 阿31〕 電車線のちょう架方式のうち亜大容量区間の本線に用いられるものとして亜最も不適当なものはどれか。

1阿き電ちょう架式

2阿

ツインシンプルカテナリ式

3阿シンプルカテナリ式

4阿コンパウンドカテナリ式〔No 阿32〕 道路照明において亜連続照明の設計要件に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿道路条件に応じ十分な路面輝度を確保すること。

2阿

路面輝度分布ができるだけ均一であること。

3阿

照明からのグレアを大きくすること。

4阿

道路線形の変化に対する誘導性を有すること。

− 13 −

DAI-電学.smd Page 1319/05/08 18:41 v3.60

※

問題番号〔No.33〕〜〔No.38〕までの 6 問題のうちから亜3 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿33〕 図に示す排水槽において亜満水警報付液面制御を行う排水ポンプの始動用電極棒として亜適当なものはどれか。

1阿

E12阿

E23阿

E34阿

E4

〔No 阿34〕 コンクリートの硬化初期における養生に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿温度を 10 〜 25 ℃ に保つ。

2阿表面を十分に乾燥した状態に保つ。

3阿振動及び荷重を加えないようにする。

4阿風から露出面を保護する。

〔No 阿35〕 水準測量に関する用語として亜関係のないものはどれか。

1阿

標高

2阿

ベンチマーク

3阿

基準面

4阿

トラバース点− 14 −

DAI-電学.smd Page 1419/05/08 18:41 v3.60

〔No 阿36〕 図に示す送電用鉄塔基礎のうち亜マット基礎として亜適当なものはどれか。

1阿2阿

3阿

4阿

〔No 阿37〕 図は鉄道軌道におけるレールの直線区間の断面を示したものである。軌間を示すものとして亜適当なものはどれか。

1阿ア2阿イ3阿ウ4阿エ〔No 阿38〕 鉄筋コンクリート構造に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿生コンクリートのスランプが小さいほど亜粗骨材の分離やブリーディングが生じやすい。

2阿

常温時における温度変化によるコンクリートと鉄筋の線膨張係数は亜ほぼ等しい。

3阿

空気中の二酸化炭素などにより亜コンクリートのアルカリ性は表面から失われて亜中性化していく。

4阿

鉄筋のかぶり厚さは亜耐久性及び耐火性に大きく影響する。
− 15 −

DAI-電学.smd Page 15

19/05/08 18:41 v3.60

※

問題番号〔No.39〕の問題は亜必ず解答してください。

〔No 阿39〕 テレビ共同受信設備に用いる配線用図記号と名称の組合せとして亜日本工業規格(J I S)
上亜誤っているものはどれか。

図記号名称1阿パラボラアンテナ

2阿増幅器

3阿

4阿分配器

直列ユニット(75 Ω)− 16 −

DAI-電学.smd Page 16

19/05/08 18:41 v3.60

※

問題番号〔No.40〕〜〔No.52〕までの 13 問題のうちから亜9 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿40〕 汽力発電所のボイラ設備に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿自然循環ボイラは亜蒸気ドラムが必要である。

2阿自然循環ボイラは亜循環ポンプを必要としない。

3阿貫流ボイラは亜蒸気ドラムを必要としない。

4阿貫流ボイラは亜循環ポンプが必要である。

〔No 阿41〕 高圧架空配電線路の施工に関する記述として亜誤っているものはどれか。

1阿柱上変圧器の過負荷保護のため亜変圧器の一次側にケッチヒューズを取り付けた。

2阿柱上変圧器の二次側に亜B 種接地工事を施した。

3阿配電用避雷器は亜柱上開閉器の近くに設けた。

4阿

高圧配電線路の事故区間の切り離しのため亜柱上開閉器を設けた。

〔No 阿42〕 金属管配線に関する記述として亜内線規程上亜不適当なものはどれか。

1阿

金属管配線には亜絶縁電線 ( I V)を使用した。

2阿

金属管のこう長が亜30 m を超えないように亜途中にプルボックスを設置した。

3阿

金属管の太さが 31 mm の管の内側の曲げ半径を亜管内径の4阿

強電流回路の電線と弱電流回路の電線を同一ボックスに収めるので亜金属製の隔壁に倍以上とした。

D 種接地工事を施した。

〔No 阿43〕 電気鉄道における架空式の電車線路の施工に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿ちょう架線のハンガ取付箇所には亜アーク溶損を防止するために亜保護カバーを取り付けた。

2阿電車線を支持する可動ブラケットは亜長幹がいしを用いて電柱に取り付けた。

3阿パンタグラフがしゅう動通過できるように亜トロリ線相互の接続に圧縮接続管を使用した。

4阿パンタグラフの溝摩耗を防止するために亜直線区間ではトロリ線にジグザグ偏位を設けた。
− 17 −

DAI-電学.smd Page 17

19/05/08 18:41 v3.60

〔No 阿44〕 建築物等に設ける防犯設備に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿ドアスイッチは亜扉の開閉を検知するため亜リードスイッチ部を建具枠に亜マグネット部を扉にそれぞれ取り付けた。

2阿ガラス破壊センサは亜はめころし窓のガラスの破壊及び切断を検知するため亜ガラス面に取り付けた。

3阿

熱線式パッシブセンサは亜熱線を放出して侵入者を検知するため亜外壁に取り付けた。

4阿センサライトは亜ライトを点灯して侵入者を威嚇するため亜外壁に取り付けた。

〔No 阿45〕 新築工事の着手に先立ち作成する総合施工計画書に記載するものとして亜最も関係のないものはどれか。

1阿

現場施工体制表

2阿

仮設計画

3阿

施工要領書

4阿

官公庁届出書類一覧表〔No 阿46〕 法令に基づく申請書等と提出先等の組合せとして亜誤っているものはどれか。

申請書等

提出先等

1阿

建築基準法に基づく確認申請書(建築物)

建築主事又は指定確認検査機関

2阿労働安全衛生法に基づく労働者死傷病報告

所轄労働基準監督署長

3阿

電波法に基づく高層建築物等予定工事届

総務大臣

4阿

道路法に基づく道路占用許可申請書

所轄警察署長〔No 阿47〕 アロー形ネットワーク工程表に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿アクティビティは亜作業活動亜材料入手など時間を必要とする諸活動を示す。

2阿イベントに入ってくる先行作業がすべて完了していなくても亜後続作業は開始できる。

3阿アクティビティが最も早く開始できる時刻を亜最早開始時刻という。

4阿デュレイションは亜作業や工事に要する時間のことであり矢線の下に書く。

− 18 −

DAI-電学.smd Page 18

19/05/08 18:41 v3.60

〔No 阿48〕 図に示す工程管理に用いる図表の名称として亜適当なものはどれか。

達成度
作業名
準備作業
配管工事
接地工事
入線工事
中間接続工事
端末処理結線
塗装工事
後片付け

1阿

ガントチャート工程表

2阿バーチャート工程表

3阿Q C 工程表4阿タクト工程表

1020 30

令和○○年○○月末現在％
40 50 60 70 80 90 100〔No 阿49〕 品質管理に関する次の記述に該当する用語として亜適当なものはどれか。

つの特性を横軸と縦軸にとり亜測定値を打点して作る図で亜相関の有無を知ることができる。


1阿管理図

2阿

散布図

3阿

パレート図

4阿

ヒストグラム〔No 阿50〕 高圧引込みケーブルの絶縁性能の試験(絶縁耐力試験) における交流の試験電圧として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜適当なものはどれか。

1阿最大使用電圧の 1.5 倍2阿最大使用電圧の 2 倍

3阿

公称電圧の 1.5 倍4阿

公称電圧の 2 倍

− 19 −

DAI-電学.smd Page 19

19/05/08 18:41 v3.60

〔No 阿51〕 クレーンを使用して機材を揚重する場合の玉掛け作業に関する記述として亜クレーン等安全規則上亜不適当なものはどれか。

1阿つり角度によりワイヤロープの安全荷重が変わるので亜ワイヤロープのサイズを変更した。

2阿玉掛け用ワイヤロープは亜異常の有無についての点検を前日に行ったものを使用した。

3阿

玉掛け用ワイヤロープは亜両端にアイを備えているものを使用した。

4阿

玉掛け用ワイヤロープは亜安全係数がのものを使用した。

〔No 阿52〕 作業主任者を選任すべき作業として亜労働安全衛生法上亜定められていないものはどれか。

1阿酸素欠乏危険場所における作業

2阿土止め支保工の切りばりの取付けの作業

3阿

仮設電源の電線相互を接続する作業

4阿張出し足場の組立ての作業− 20 −

DAI-電学.smd Page 20

19/05/08 18:41 v3.60

※

問題番号〔No.53〕〜〔No.64〕までの 12 問題のうちから亜8 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿53〕 建設業の許可に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1阿建設業を営もうとする者は亜政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う者を除き亜定められた建設工事の種類ごとに建設業の許可を受けなければならない。

2阿建設業の許可は亜発注者から直接請け負う一件の請負代金の額により亜特定建設業と一般建設業に分けられる。

3阿営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた建設業者は亜他の都道府県においても営業することができる。

4阿建設業の許可は亜 年ごとにその更新を受けなければ亜その期間の経過によって亜その効力を失う。

〔No 阿54〕 建設工事の現場に置く主任技術者又は監理技術者に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1阿発注者から直接電気工事を請け負った特定建設業者は亜請け負った工事について亜下請契約を行わず自ら施工する場合においては亜監理技術者を置かなければならない。

2阿級電気工事施工管理技士の資格を有する者は亜電気工事の主任技術者になることができる。

3阿

公共性のある施設に関する重要な建設工事で政令で定めるものを請け負った場合亜その現場に置く主任技術者は亜専任の者でなければならない。

4阿主任技術者及び監理技術者は亜当該建設工事の施工計画の作成亜工程管理亜品質管理
その他の技術上の管理を行わなければならない。

〔No 阿55〕 電気工作物に関する記述として亜電気事業法上亜誤っているものはどれか。

1阿事業用電気工作物とは亜一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

2阿自家用電気工作物とは亜電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

3阿

事業用電気工作物を設置する者は亜保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定めなければならない。

4阿

一般用電気工作物を設置する者は亜電気工作物の工事亜維持及び運用に関する保安の監督をさせるため亜主任技術者を選任しなければならない。
− 21 −

DAI-電学.smd Page 21

19/05/08 18:41 v3.60

〔No 阿56〕 電気工事に使用する機材のうち亜電気用品安全法上亜電気用品として定められていな
いものはどれか。

1阿5.5 mm 2 の 600 V ビニール絶縁電線

2阿

定格電圧 125 V 3 A のヒューズ3阿

定格電圧 125 V 15 A の配線器具

4阿

幅が 600 mm のケーブルラック〔No 阿57〕 電気工事業者が亜一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備えなければならない器具として亜電気工事業の業務の適正化に関する法律上亜定められているものはどれか。

1阿

絶縁抵抗計

2阿低圧検電器

3阿継電器試験装置

4阿

絶縁耐力試験装置〔No 阿58〕 一般用電気工作物に係る作業のうち亜電気工事士法上亜電気工事士でなくても従事できる作業はどれか。
ただし亜電線は亜電気さくの電線及びそれに接続する電線を除くものとする。

1阿電線管に電線を収める作業

2阿

露出型コンセントを取り換える作業

3阿

電線を直接造営材に取り付ける作業

4阿

金属製のボックスを造営材に取付ける作業〔No 阿59〕 特殊建築物として亜建築基準法上亜定められていないものはどれか。

1阿体育館

2阿旅館

3阿百貨店

4阿事務所

− 22 −

DAI-電学.smd Page 22

19/05/08 18:41 v3.60

〔No 阿60〕 消防用設備等のうち亜消火活動上必要な施設として亜消防法上亜定められていないものはどれか。

1阿排煙設備

2阿連結送水管3阿非常コンセント設備

4阿非常警報設備〔No 阿61〕 事業者が労働者に安全衛生教育を行わなければならない場合として亜労働安全衛生法
上亜定められていないものはどれか。

1阿労働者を雇い入れたとき

2阿労働災害が発生したとき

3阿労働者の作業内容を変更したとき

4阿労働者を高圧充電電路の点検の業務につかせるとき〔No 阿62〕 建設業における安全管理者に関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1阿事業者は亜安全管理者を選任すべき事由が発生した日から 14 日以内に選任しなければならない。

2阿事業者は亜常時使用する労働者が 50 人以上となる事業場には亜安全管理者を選任しなければならない。

3阿事業者は亜安全管理者を選任したときは亜当該事業場の所在地の都道府県知事に報告書を提出しなければならない。

4阿

事業者は亜安全管理者に亜労働者の危険を防止するための措置に関する技術的事項を管理させなければならない。

− 23 −

DAI-電学.smd Page 23

19/05/08 18:41 v3.60

〔No 阿63〕 使用者が労働者名簿に記入しなければならない事項として亜労働基準法上亜定められていないものはどれか。

1阿労働者の労働日数

2阿従事する業務の種類

3阿

退職の年月日及びその事由

4阿

死亡の年月日及びその原因〔No 阿64〕 騒音の規制基準に関する次の記述のうち亜に当てはまる指定区域内の騒音の大きさ

として亜騒音規制法上亜正しいものはどれか。

特定建設作業の騒音が亜特定建設作業の場所の敷地の境界線において亜を超える大きさのものでないこと。

1阿65 dB2阿75 dB

3阿85 dB

4阿95 dB− 24 −

DAI-電学.smd Page 24

19/05/08 18:41 v3.60

DAI-電学.smd Page 25

19/05/08 18:41 v3.60