試

験地受

験番号氏

名２電学

⎧ 受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください｡ ⎫⎜⎜⎜⎜
仮受験番号 仮−⎩ 本日の受験地⎭

平成 27 年度

２級電気工事施工管理技術検定試験
学科試験問題〔注意事項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 25 ページです。
唖試験時間は亜 10 時 15 分から 12 時 45 分までです。
唖解答は亜下記によってください。
）〔No . 〕〜〔No . 12〕までの 12 問題のうちから亜 8 問題を選択し亜解答してください。
）〔No . 13〕〜〔No . 32〕までの 20 問題のうちから亜 11 問題を選択し亜解答してください。
）〔No . 33〕〜〔No . 38〕までの 6 問題のうちから亜 3 問題を選択し亜解答してください。
）〔No . 39〕の問題は亜必ず解答してください。
）〔No . 40〕〜〔No . 52〕までの 13 問題のうちから亜 9 問題を選択し亜解答してください。
）〔No . 53〕〜〔No . 64〕までの 12 問題のうちから亜 8 問題を選択し亜解答してください。
唖選択問題の解答数が指定数を超えた場合は亜減点となります。
唖解答は亜別の解答用紙に亜ＨＢで黒の鉛筆またはシャープペンシルで記入してください。
それ以外のボールペン茜サインペン茜色鉛筆などを使用した場合は亜採点されません。
唖問題は亜四肢択一式です。正解と思う肢の番号を次のマーク例にしたがってぬりつぶしてください。

マーク例● ぬりつぶし唖マークを訂正する場合は亜消しゴムできれいに消してください。
消しかたが十分でないと指定数を超えた解答となり亜減点となります。
唖解答用紙は亜雑書きしたり亜よごしたり亜折り曲げたりしないでください。
唖この問題用紙の余白を亜計算などに使用することは自由です。
10唖この問題用紙は亜試験終了時刻まで在席した方のうち亜希望者は持ち帰ることができます。
途中退席者や希望しない方の問題用紙は亜回収します。

A−12eg.mcd

Page 115/10/23 11:04

v6.20※

問題番号〔No.〕〜〔No.12〕までの 12 問題のうちから亜8 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿〕 同じ静電容量のコンデンサを図のようにＡ亜Ｂの接続を行ったとき亜Ａの合成静電容量は亜Ｂの合成静電容量の何倍となるか。

1阿

1倍
42阿

1倍
23阿倍

4阿倍

A

B

〔No 阿〕 無限に長い直線状導体に図に示す方向に電流 I［A］が流れているとき亜点 P における磁界の向きと磁界の大きさの組合せとして亜適当なものはどれか。
ただし亜直線状導体から点 P までの距離は r［m］とする。

磁界の向き

磁界の大きさ1阿ア

I2πr2阿アI
2 π r23阿イア

I2πrPイ4阿イI
2 π r2A−22eg.mcd

Page 215/10/23 11:04v6.20

〔No 阿 〕 図に示す直流回路網における起電力 E〔V〕の値として亜正しいものはどれか。

〔V1阿8 V2阿10 V3阿16 V4阿28 V

6 A

4 A

5 A

〔No 阿 〕 動作原理により分類した指示電気計器の記号と名称の組合せとして亜適当なものはどれか。

記号

名

称

1阿可動鉄片形計器

2阿

静電形計器

3阿

電流力計形計器4阿

永久磁石可動コイル形計器

A−32eg.mcd

Page 315/10/23 11:04v6.20

〔No 阿 〕 図に示す直流発電機の界磁巻線の接続方法のうち亜分巻発電機の接続図として亜適当なものはどれか。
ただし亜各記号は次のとおりとする。
A：電機子

F：界磁巻線I：負荷電流I a：電機子電流

I f：界磁電流

1阿2阿A

FA

3阿F4阿FFAAF〔No 阿 〕 定格容量 P［kV･A］の単相変圧器台を V−V 結線とした場合亜三相負荷に供給可能な最大容量［kV･A］として亜適当なものはどれか。

1阿 32P［kV･A］

2阿2P［kV･A］
 33阿

324阿

 3 P［kV･A］

P［kV･A］

A−42eg.mcd

Page 415/10/23 11:04v6.20

〔No 阿 〕 真空遮断器に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿負荷電流の開閉を行うことができる。

2阿地絡亜短絡などの故障時の電流を遮断することができる。

3阿

短絡電流を遮断した後は再使用できない。

4阿

高真空状態のバルブの中で接点を開閉する。

〔No 阿〕 水力発電所の発電機出力 P〔kW〕を求める式として亜正しいものはどれか。
ただし亜各記号は次のとおりとする。
Q：水車に流入する水量〔m 3/s〕
H：有効落差〔m〕
η：水車と発電機の総合効率

1阿P ＝ 9.8 Q H η 〔kW〕

2阿P ＝ 9.8 Q 2 H η 〔kW〕

3阿P ＝ 9.8 Q H 2 η 〔kW〕

4阿

P ＝ 9.8 Q 2 H 2 η〔kW〕〔No 阿〕 変電所の機能に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿事故が発生した送配電線を電力系統から切り離す。

2阿送配電系統の切換えを行い亜電力の流れを調整する。

3阿送配電系統の無効電力の調整を行う。

4阿送配電系統の周波数が一定になるように制御する。

A−52eg.mcd

Page 515/10/23 11:04v6.20

〔No 阿10〕 配電系統に生ずる電力損失の軽減対策として亜不適当なものはどれか。

1阿

配電電圧を高くする。

2阿

太い電線に張り替える。

3阿放電クランプを設置する。

4阿

負荷の中心に給電点を設置する。

〔No 阿11〕 全般照明において亜平均照度 E［lx］を光束法により求める式として亜正しいものはどれか。
ただし亜各記号は次のとおりとする。
N：ランプの本数［本］
U：照明率

M：保守率

1阿

E＝

F茜N茜A茜U
［lx］
M

2阿E＝

F茜N茜U茜M
［lx］
A

3阿

E＝

F茜N茜A
［lx］
U茜M

4阿

E＝

F茜N茜M
［lx］
A茜U

F：ランプ本当たりの光束［lm］
A：被照面の面積［m 2］〔No 阿12〕 単相誘導電動機の始動法として亜適当なものはどれか。

1阿

Ｙ− 始動

2阿リアクトル始動

3阿コンドルファ始動

4阿

くま取りコイルによる始動

A−62eg.mcd

Page 615/10/23 11:04

v6.20

※

問題番号〔No.13〕〜〔No.32〕までの 20 問題のうちから亜11 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿13〕 水力発電所に用いられる水車発電機に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿回転子には亜一般に突極形のものが使用されている。

2阿

回転速度は亜蒸気タービン発電機より遅い。

3阿

立軸形は亜横軸形に比べて小容量の高速機に適している。

4阿

立軸形には亜スラスト軸受が設置されている。

〔No 阿14〕 変電所に設置されている機器に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿

変圧器の冷却方式には亜自冷式や風冷式などがある。

2阿調相設備は亜系統の無効電力を調整するために用いられる。

3阿計器用の変流器は亜高電圧を低圧に変換するために用いられる。

4阿

避雷器は亜非直線抵抗特性に優れた酸化亜鉛形のものが多く使用されている。

〔No 阿15〕 過電流継電器(OCR) に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿

入力電流が整定値を超えたときに動作する。

2阿

送配電線の保護亜変圧器の保護などに用いられる。

3阿過電流継電器には亜誘導形や静止形がある。

4阿動作表示器は亜自動的に復帰する構造である。

A−72eg.mcd

Page 715/10/23 11:04v6.20

〔No 阿16〕 配電線路に用いられる電線(記号) と主な用途の組合せとして亜最も不適当なものはどれか。

電線(記号)

主な用途

1阿

PDC

高圧引下用

2阿

OW

低圧架空配電用

3阿OC

高圧架空配電用

4阿DV

高圧架空引込用〔No 阿17〕 図に示すがいしの名称として亜適当なものはどれか。

1阿

懸垂がいし

2阿

長幹がいし

3阿

高圧ピンがいし4阿

ラインポストがいし〔No 阿18〕 架空送電線路におけるコロナ放電の抑制対策として亜関係のないものはどれか。

1阿電線のねん架を行う。

2阿外径の大きい電線を用いる。

3阿がいし装置に遮へい環を設ける。

4阿

架線時に電線を傷つけないようにする。

A−82eg.mcd

Page 815/10/23 11:04v6.20

〔No 阿19〕 次の機器のうち亜一般に配電線に電圧フリッカを発生させないものはどれか。

1阿

蛍光灯

2阿

圧延機

3阿

アーク炉

4阿

スポット溶接機〔No 阿20〕 架空送電線路の塩害対策に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿がいしの連結個数を増加する。

2阿がいしにアークホーンを取り付ける。

3阿長幹がいしやスモッグがいしを採用する。

4阿がいしにシリコンコンパウンドを塗布する。

〔No 阿21〕 図に示す床面上にある P 点の水平面照度 E〔lx〕を求める式として亜正しいものはどれか。
ただし亜光源は点光源とし亜P 点方向への光度は I〔cd〕亜光源と P 点との距離は r〔m〕とする。

光源
1阿

E＝

I〔lx〕
r

2阿E＝I〔lx〕
r2

3阿E＝

I2〔lx〕r

4阿E＝

I2〔lx〕
r2

床面PA−92eg.mcd

Page 915/10/23 11:04

v6.20

〔No 阿22〕 図に示す満水警報付液面制御を行う排水槽の排水ポンプ停止用電極棒として亜適当なものはどれか。
電源電極棒
1阿E12阿E23阿E34阿E4排水

流入水
水面

排水槽
排水ポンプ

〔No 阿23〕 図に示す低圧屋内幹線の分岐点から 5 m の個所に過電流遮断器を設ける場合亜分岐幹線の許容電流の最小値として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜正しいものはどれか。

電源側

1阿50 A2阿70 A3阿90 A4阿110 A

過電流遮断器
定格電流 200 A
分岐幹線
長さ 5 m分岐点
過電流遮断器A − 102eg.mcd

Page 1015/10/23 11:04

v6.20

〔No 阿24〕 高圧受電設備に用いられる高圧限流ヒューズの種類として亜日本工業規格(JIS)上亜誤っているものはどれか。

1阿Ｇ(一般用)2阿Ｔ(変圧器用)

3阿Ｐ(電動機用)

4阿Ｃ(コンデンサ用)〔No 阿25〕 高圧電路に使用される高圧ケーブルの太さを選定する際の検討項目として亜最も関係のないものはどれか。

1阿

負荷容量

2阿

短絡電流

3阿地絡電流4阿ケーブルの許容電流〔No 阿26〕 人が触れるおそれがある場所で単独にＡ種接地工事の接地極及び接地線を施設する場合の記述として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜不適当なものはどれか。
ただし亜発電所又は変電所亜開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する場合亜及び移動して使用する電気機械器具の金属製外箱等に接地工事を施す場合を除くものとする。

1阿接地抵抗値は亜10 Ω 以下とする。

2阿接地極は亜地下 75 cm 以上の深さに埋設する。

3阿

接地線は亜避雷針用地線を施設してある支持物に施設しない。

4阿接地線の地表立ち上げ部分は亜堅ろうな金属管で保護する。

A − 112eg.mcd

Page 1115/10/23 11:04

v6.20

〔No 阿27〕 低圧屋側電線路の工事として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜不適当なものはどれか。
ただし亜木造の造営物に施設する場合を除くものとする。

1阿

金属管工事

2阿

金属ダクト工事

3阿

合成樹脂管工事

4阿

ケーブル工事〔No 阿28〕 自動火災報知設備に関する次の文章に該当する感知器として亜消防法上亜適当なものはどれか。

周囲の温度の上昇率が一定の率以上になったときに火災信号を発信するもの

1阿定温式スポット型感知器

2阿

光電式スポット型感知器

3阿差動式スポット型感知器

4阿

イオン化式スポット型感知器〔No 阿29〕 非常警報設備に関する次の文章中亜に当てはまる歩行距離として亜消防法上亜定められているものはどれか。

非常警報設備の起動装置は亜各階ごとに亜その階の各部分から一の起動装置までの歩行距離が

1阿15 m2阿25 m3阿30 m

4阿50 m以下となるように設けること。

A − 122eg.mcd

Page 1215/10/23 11:04v6.20

〔No 阿30〕 テレビ共同受信設備に用いる機器に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿分配器は亜伝送された信号を均等に分配する機器である。

2阿直列ユニットは亜分岐機能を有し亜テレビ受信機を接続する端子を持つ機器である。

3阿

分岐器は亜混合された異なる周波数帯域別の信号を選別して取り出す機器である。

4阿混合器は亜複数のアンテナで受信した信号を本の伝送線にまとめる機器である。

〔No 阿31〕 架空単線式の電車線の偏位に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿偏位とは亜レール中心に対する電車線の左右への片寄りのことをいう。

2阿最大偏位量は亜新幹線鉄道の方が普通鉄道よりも小さい。

3阿レールの曲線区間では亜電車線には必然的に偏位が発生する。

4阿

偏位量は亜風による電車線の揺れや走行状態での車両動揺などを考慮して規定している。

〔No 阿32〕 道路照明に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿灯具の千鳥配列は亜道路の曲線部における適切な誘導効果を確保するのに適している。

2阿

横断歩道部の照明には亜背景の路面を明るくして歩行者をシルエットとして視認する方式がある。

3阿

局部照明とは亜交差点やインターチェンジなど必要な箇所を局部的に照明することをいう。

4阿

連続照明とは亜原則として一定の間隔で灯具を配置して連続的に照明することをいう。

A − 132eg.mcd

Page 1315/10/23 11:04

v6.20

※

問題番号〔No.33〕〜〔No.38〕までの 6 問題のうちから亜3 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿33〕 図に示す第種換気方式を採用する室名として亜最も不適当なものはどれか。
排風機

1阿

シャワー室

2阿湯沸室

3阿

電気室

4阿

ボイラー室

給気口
床

〔No 阿34〕 コンクリートの試験として亜関係のないものはどれか。

1阿

空気量試験

2阿

圧縮強度試験

3阿

ブリーディング試験

4阿サウンディング試験〔No 阿35〕 地盤の改良を行うための工法として亜不適当なものはどれか。

1阿ケーソン工法

2阿薬液注入工法

3阿石灰パイル工法

4阿盛土載荷重工法

A − 142eg.mcd

Page 1415/10/23 11:04

v6.20

〔No 阿36〕 架空送電線の鉄塔の組立工法として亜不適当なものはどれか。

1阿台棒工法2阿送込み工法

3阿移動式クレーン工法

4阿クライミングクレーン工法〔No 阿37〕 鉄道における土木構造物に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿プラットホームの配置には亜単線式亜島式亜相対式などがある。

2阿コンクリート橋りょうは亜錆に強いが鋼橋よりも重く騒音が大きい。

3阿トンネルの施工方法には亜山岳工法亜シールド工法亜開削工法などがある。

4阿

土構造物は亜自然材料で構成されているので環境負荷も少ないが亜降雨などの災害を受けやすい。

〔No 阿38〕 鉄筋コンクリート構造に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿生コンクリートの軟らかさを表すスランプは亜その数値が大きいほど軟らかい。

2阿コンクリートの中性化は亜鉄筋の腐食防止に効果がある。

3阿コンクリートと鉄筋の付着強度は亜丸鋼より異形鉄筋を用いた方が大きい。

4阿柱のコンクリートかぶり厚さとは亜帯筋表面からコンクリート表面までの最短距離をいう。

A − 152eg.mcd

Page 1515/10/23 11:04v6.20

※

問題番号〔No.39〕の問題は亜必ず解答してください。

〔No 阿39〕 遮断器の文字記号と用語の組合せとして亜日本電機工業会規格(JEM)上亜誤っている
ものはどれか。

文字記号

用語

1阿

VCB

真空遮断器

2阿

GCB

磁気遮断器

3阿

MCCB

配線用遮断器

4阿

ELCB

漏電遮断器

A − 162eg.mcd

Page 1615/10/23 11:04

v6.20

※

問題番号〔No.40〕〜〔No.52〕までの 13 問題のうちから亜9 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿40〕 屋外変電所の施工に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿大きいサイズの端子を圧縮する場合は亜コンパウンドを充てんして行った。

2阿がいしは亜手ふき清掃とメガテストにより破損の有無の確認を行った。

3阿

変電機器の据付けは亜架線工事などの上部作業の開始前に行った。

4阿

G I S の連結作業は亜じんあいの侵入を防止するためにビニルシートで仕切って行った。

〔No 阿41〕 高低圧架空配電線路の電柱の施工に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿長さ 12 m のコンクリート柱の根入れの深さを亜2 m 以上とした。

2阿支線が断線したとき地表上 2.5 m 以上となる位置に亜玉がいしを取付けた。

3阿支線の埋設部分には亜打込み式アンカを使用した。

4阿高圧架空電線の引留め支持には亜多溝がいしを使用した。

〔No 阿42〕 ライティングダクト工事による低圧屋内配線に関する記述として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜誤っているものはどれか。

1阿ライティングダクトの終端部は亜充電部が露出しないようにエンドキャップで閉そくした。

2阿

天井を照らす照明を取り付けるため亜ライティングダクトの開口部を上向きに設置した。

3阿

絶縁物で金属製部分を被覆したライティングダクトを使用したので亜Ｄ種接地工事を省略した。

4阿ライティングダクト及び付属品は亜電気用品安全法の適用を受けたものを使用した。

A − 172eg.mcd

Page 17

15/10/23 11:04

v6.20

〔No 阿43〕 電車線に関する次の文章に該当する区分装置(セクション) として亜適当なものはどれか。

直流亜交流区間ともに広く採用され亜パンタグラフ通過中に電流が中断せず亜高速運転に適するので主に駅間に設けられる。

1阿エアセクション2阿B T セクション

3阿F R P セクション

4阿がいし形セクション〔No 阿44〕 事務所ビルの全館放送に用いる拡声設備に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿同一回線のスピーカは亜直列に接続した。

2阿一斉スイッチによる緊急放送を行うため亜音量調整器には

3阿

非常警報設備に用いるスピーカへの配線は亜耐熱電線(HP) とした。

4阿スピーカは亜ハイインピーダンスのものを使用した。

線式で配線した。

〔No 阿45〕 公共工事標準請負契約約款上亜設計図書に含まれないものはどれか。

1阿

仕様書

2阿

現場説明書

3阿

請負代金内訳書

4阿現場説明に対する質問回答書

A − 182eg.mcd

Page 18

15/10/23 11:04

v6.20

〔No 阿46〕 消防用設備等の届出に関する次の文章中亜に当てはまる日数の組合せとして亜消防法上亜正しいものはどれか。

消防用設備等の着工届は亜工事に着手しようとする日の工事が完了した日から

ア

イ

1阿

10 日

4 日

2阿

10 日

14 日

3阿30 日4 日

4阿30 日14 日

イア

前までに亜設置届は亜以内に亜消防長又は消防署長に届け出なければならない。

〔No 阿47〕 工程管理に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿施工速度を上げるほど亜一般に品質は低下しやすい。

2阿進捗度曲線は亜工期と出来高の関係を示したものである。

3阿月間工程表で工事の進捗を管理し亜週間工程表で詳細に検討及び調整を行う。

4阿総合工程表は亜仮設工事を除く工事全体を大局的に把握するために作成する。

A − 192eg.mcd

Page 19

15/10/23 11:04

v6.20

〔No 阿48〕 図に示す工程表の名称として亜適当なものはどれか。

○○ビル新築電気設備工事工程表
12月

1月

2月

3月

4月

工

5月

6月

期

平成年

月日

平成年

月日

7月

8月

9月

平成

10月

11月

年

月日

12月

通線

動力配管

R F

作成日

5 F
4 F
3 F
2 F
1 F

竣工

コンクリート埋設配管

B1F

天井内配管･通線

機器取付

EPS配管

幹線･動力配管

幹線･動力通線

CON打ち
準備考

1阿

タクト工程表2阿バーチャート工程表

3阿ガントチャート工程表

4阿ネットワーク工程表

電気室組立調整▲受 電備▲重 量 機 器
搬入

接地極埋設〔No 阿49〕 図に示す品質管理に用いる図表の名称として亜適当なものはどれか。

1阿

パレート図

2阿

散布図

3阿

特性要因図

4阿

ヒストグラムA − 202eg.mcd

Page 2015/10/23 11:04v6.20

〔No 阿50〕 電気工事の試験や測定に使用する機器とその使用目的の組合せとして亜不適当なものはどれか。

機器

使用目的

1阿

絶縁抵抗計

回路の絶縁状態の確認

2阿

検相器

三相動力回路の相順の確認

3阿

検電器

高圧回路の電流値の測定

4阿

回路計(テスタ)

低圧回路の電圧値の測定〔No 阿51〕 クレーンを使用して機材を揚重する場合の玉掛け作業に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿玉掛け用ワイヤロープは亜両端にアイを備えているものを使用した。

2阿

玉掛け用ワイヤロープがキンクしていたので亜曲り直しをして使用した。

3阿

使用する日の作業前に亜玉掛け用ワイヤロープの異常の有無について点検した。

4阿

クレーンのフック部で亜玉掛け用ワイヤロープが重ならないようにした。

〔No 阿52〕 足場に関する次の文章中亜に当てはまる語句の組合せとして亜労働安全衛生法上亜正しいものはどれか。
ただし亜一側足場及びつり足場を除くものとする。

高さ 2 m 以上の足場に使用する作業床の幅はイア以上とし亜床材間のすき間は以下とする。

アイ

1阿30 cm

3 cm

2阿30 cm

5 cm

3阿40 cm

3 cm

4阿40 cm

5 cm

A − 212eg.mcd

Page 21

15/10/23 11:04

v6.20

※

問題番号〔No.53〕〜〔No.64〕までの 12 問題のうちから亜8 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿53〕 建設業の許可に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1阿国土交通大臣の許可を受けた電気工事業者でなければ亜国が発注する電気工事を請け負うことはできない。

2阿建設業の許可は亜 年ごとにその更新を受けなければ亜その期間の経過によって亜その効力を失う。

3阿電気工事業に係る建設業の許可を受けた者が亜引き続いて1年以上営業を休止した場合亜当該許可は取り消される。

4阿建設業を営もうとする者は亜政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う者を除き亜建設業法に基づく許可を受けなければならない。

〔No 阿54〕 建設現場に置く技術者に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1阿専任の者でなければならない監理技術者は亜発注者から請求があったときは亜監理技術者資格者証を提示しなければならない。

2阿主任技術者及び監理技術者は亜建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

3阿下請負人として建設工事を請け負った建設業者は亜その請負代金の額にかかわらず当該工事現場に主任技術者を置かなければならない。

4阿

発注者から直接電気工事を請け負った特定建設業者は亜下請契約の請負代金の総額にかかわらず当該工事現場に監理技術者を置かなければならない。

〔No 阿55〕 自家用電気工作物の工事亜維持及び運用に関する保安を確保するために亜保安規程に必要な事項として亜電気事業法上亜定められていないものはどれか。

1阿災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。

2阿

業務を管理する者の職務及び組織に関すること。

3阿エネルギーの使用の合理化に関すること。

4阿

保安についての記録に関すること。

A − 22

2eg.mcd

Page 22

15/10/23 11:04

v6.20

〔No 阿56〕 電気工事に使用する機材の種類のうち亜電気用品安全法上亜電気用品として定められていないものはどれか。

1阿電線

2阿プルボックス

3阿フロアダクト4阿放電灯用安定器〔No 阿57〕 有線電気通信設備に関する次の文章中亜に当てはまる架空電線の高さとして亜有線電気通信法上亜定められているものはどれか。

架空電線が鉄道又は軌道を横断するときは亜軌条面から及ぼすおそれがない高さが

1阿5 m

2阿6 m

3阿7 m

4阿8 m

(車両の運行に支障をより低い場合は亜その高さ) 以上であること。

〔No 阿58〕 一般用電気工作物に係る電気工事の作業のうち亜電気工事士法上亜電気工事士でなければ従事してはならない作業から除かれているものはどれか。

1阿電線管とボックスを接続する作業

2阿

電線管に電線を収める作業

3阿

埋込型点滅器を取り換える作業

4阿

露出型コンセントを取り換える作業

A − 232eg.mcd

Page 23

15/10/23 11:04

v6.20

〔No 阿59〕 次の用途に供する建築物のうち特殊建築物として亜 建築基準法上亜定められていないものはどれか。

1阿体育館

2阿共同住宅

3阿工場

4阿事務所

〔No 阿60〕 消防用設備等の設置に係る工事のうち亜消防設備士でなければ行ってはならない工事として亜消防法上亜定められていないものはどれか。
ただし亜電源亜水源及び配管の部分を除くものとする。

1阿泡消火設備

2阿非常警報設備

3阿屋内消火栓設備

4阿

ガス漏れ火災警報設備〔No 阿61〕 建設業における安全衛生推進者に関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1阿常時 50 人以上の労働者を使用する事業場において選任しなければならない。

2阿選任すべき事由が発生した日から 14 日以内に選任しなければならない。

3阿都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者のうちから選任することができる。

4阿

選任した者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により亜関係労働者に周知させなければならない。

A − 242eg.mcd

Page 24

15/10/23 11:04

v6.20

〔No 阿62〕 漏電による感電の防止に関する次の文章中亜に当てはまる語句の組合せとして亜労働安全衛生法上亜正しいものはどれか。

電動機械器具でアがイをこえる移動式のものが接続される電路には亜確実に作動する感電防止用漏電しゃ断装置を接続しなければならない。

アイ

1阿

使用電圧

100 V

2阿

使用電圧

200 V

3阿

対地電圧

150 V

4阿

対地電圧

300 V

〔No 阿63〕 満 18 歳に満たない者を就かせてはならない業務から亜労働基準法上亜除かれているものはどれか。

1阿電圧が 300 V を超える交流の充電電路の点検亜修理又は操作の業務

2阿地上又は床上における足場の組立又は解体の補助作業の業務

3阿

高さが 5 m 以上の場所で亜墜落により危害を受けるおそれのあるところにおける業務

4阿

動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務〔No 阿64〕 道路の占用許可申請書に記載する事項として亜道路法上亜定められていないものはどれか。

1阿道路の復旧方法

2阿道路の占用の期間

3阿工作物亜物件又は施設の構造

4阿工作物亜物件又は施設の維持管理方法

A − 252eg.mcd

Page 25

15/10/23 11:04

v6.20