試

験

地受

験

番号氏名

ઃ電学(前)⎧ 受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください｡ ⎫⎜⎜⎜⎜
仮受験番号 仮−⎩ 本日の受験地⎭

平成 28 年度

ઃ級電気工事施工管理技術検定試験
学科試験問題(午前の部)〔注意事項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 25 ページです。
唖試験時間は亜 10 時から 12 時 20 分までです。
唖解答は亜下記によってください。
）〔No 阿ઃ〕〜〔No 阿15〕までの 15 問題のうちから亜 10 問題を選択し亜解答してください。
）〔No 阿16〕〜〔No 阿48〕までの 33 問題のうちから亜 15 問題を選択し亜解答してください。
）〔No 阿49〕〜〔No 阿56〕までの 8 問題のうちから亜 5 問題を選択し亜解答してください。
唖選択問題の解答数が指定数を超えた場合は亜減点となります。
唖解答は亜別の解答用紙に亜ＨＢで黒の鉛筆またはシャープペンシルで記入してください。
それ以外のボールペン茜サインペン茜色鉛筆などを使用した場合は亜採点されません。
唖問題は亜四肢択一式です。正解と思う肢の番号を次のマーク例にしたがってぬりつぶしてください。

マーク例● ぬりつぶし唖マークを訂正する場合は亜消しゴムできれいに消して訂正してください。
消しかたが十分でないと指定数を超えた解答となり亜減点となります。
唖解答用紙は亜雑書きしたり亜よごしたり亜折り曲げたりしないでください。
唖この問題用紙の余白を亜計算などに使用することは自由です。
10唖この問題用紙は亜午前の部の試験終了時刻まで在席した方のうち亜希望者は持ち帰ることができます。途中退席者や希望しない方の問題用紙は亜回収します。

A−1

DAM-電1AM.mcd

Page 1

16/05/18 14:30

v6.20

※

問題番号〔No 阿ઃ〕〜〔No 阿15〕までの 15 問題のうちから亜10 問題を選択し亜解答してください。

亜C 2〔F〕のコンデンサ〔No 阿〕 図に示す回路において亜電圧 V〔V〕を加えたとき亜静電容量 C 1〔F〕に蓄えられる合計のエネルギー W〔 J 〕の大きさを表す式として亜正しいものはどれか。

1阿W＝

C 1C 2V 2〔J〕
2(C 1＋C 2)

2阿W＝(C 1＋C 2)V 2〔J〕
2 C 1C 23阿

W＝

V2〔J〕
2(C 1＋C 2)

4阿W＝(C 1＋C 2)V 2〔J〕
2〔No 阿〕 磁束密度 B〔T〕の一様な磁界中に直角においた長さ l〔m〕の直線状導体を亜図に示すように磁束と θ ＝ 30 °の角度をもって速度 v〔m/s〕で移動させるとき亜直線状導体の両端に生じる誘導起電力 e〔V〕の大きさを表す式として亜正しいものはどれか。

1阿e＝

Blv
〔V〕
22阿e＝

 3 Blv〔V〕
23阿e＝

B l v2〔V〕
24阿e＝

 3 B l v2〔V〕
2N

S

上から見た図NS

横から見た図A−2

DAM-電1AM.mcd

Page 2

16/05/18 14:30v6.20

〔No 阿 〕 図に示す回路において亜検電器の電圧が〔V〕となるとき亜抵抗 R〔Ω〕とインダクタンスL〔mH〕の値の組合せとして亜正しいものはどれか。
ただし亜相互インダクタンスは無視するものとする。

50 Ω
RL

1阿100 Ω10 mH

2阿100 Ω20 mH

3阿200 Ω10 mH

4阿200 Ω

20 mH

100 Ω

検電器
10 mH

50 Ω

電源

〔No 阿 〕 交流の電流又は電圧を測定する整流形計器に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿熱電対と可動コイル形計器を組合せて構成している。

2阿電流力計形計器に比べて高い周波数まで使用できる。

3阿

測定電圧の波形にひずみがあるときには誤差を生じる。

4阿

指針は平均値に応答するが正弦波の実効値で指示するよう目盛られている。

A−3

DAM-電1AM.mcd

Page 3

16/05/18 14:30

v6.20

〔No 阿 〕 次の回路図を論理式に置き換えたものとして亜正しいものはどれか。

A
1阿(A＋B)＋(A＋B) ＝ Y

2阿(A＋B)茜(A＋B) ＝ Y

3阿(A茜B)＋(A茜B) ＝ Y

4阿(A茜B)茜(A茜B) ＝ Y

BMCY〔No 阿 〕 同期発電機においてスリップリングが不要な励磁方式として亜適当なものはどれか。

1阿

直流励磁方式2阿コミュテータレス励磁方式

3阿

ブラシレス励磁方式

4阿サイリスタ励磁方式

A−4

DAM-電1AM.mcd

Page 416/05/18 14:30

v6.20

〔No 阿 〕 変圧器の励磁突入電流に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿

電圧を印加した直後に過渡的に流れる電流で亜定格電流より小さい。

2阿

電源投入時の電圧位相や鉄心の残留磁束などにより大きさが異なる。

3阿

変圧器の保護継電器の誤動作の原因となる場合がある。

4阿

多くの高調波電流が含まれ亜特に第調波が多い。

〔No 阿〕 S F 6 ガスに関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿

化学的に安定であり無色で特有の臭いがある。

2阿空気と比べてアーク放電に対する消弧性能が高い。

3阿空気と比べて高い絶縁耐力をもっている。

4阿

地球温暖化係数が C O 2 に比べて大きい。

〔No 阿〕 図に示す汽力発電のランキンサイクルにおいて亜タービンの入口から出口に至る蒸気のエントロピー S と絶対温度 T の変化を示す過程として亜適当なものはどれか。

飽和限界線
534211阿

→

2阿→

3阿→

4阿→

6A−5DAM-電1AM.mcd

Page 516/05/18 14:30v6.20

〔No 阿10〕 架空送電線路の中性点接地方式において亜非接地方式と比較した直接接地方式の特徴に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿線地絡時の保護継電器の動作が確実である。

2阿線地絡時の誘導障害が大きい。

3阿線地絡時の健全相の電圧上昇が大きい。

4阿

変圧器の巻線の絶縁を軽減することができる。

〔No 阿11〕 電力系統の安定度向上対策に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿直列コンデンサを設置する。

2阿中間開閉所を設置する。

3阿

送電電圧を高くする。

4阿リアクタンスが大きい発電機を採用する。

〔No 阿12〕 架空送電線路における亜単導体方式と比較した多導体方式の特徴として亜不適当なものはどれか。
ただし亜多導体の合計断面積は亜単導体の断面積に等しいものとする。

1阿表皮効果が大きい。

2阿

送電容量が大きい。

3阿

電線のインダクタンスが小さい。

4阿

電線表面の電位傾度が小さい。

A−6DAM-電1AM.mcd

Page 616/05/18 14:30v6.20

〔No 阿13〕 L E D 光源に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿

蛍光ランプに比べて振動や衝撃に弱い。

2阿蛍光ランプや H I D ランプより長寿命である。

3阿

小型茜軽量であるため亜デザイン性に優れ自由な形状の照明器具が製作できる。

4阿

白色 L E D には亜近紫外 L E D とその光が当たると赤茜緑茜青の色を発光する蛍光体で構成されたものがある。

〔No 阿14〕 太陽光発電システムの太陽電池に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿太陽電池の材料には亜一般的にシリコンが用いられている。

2阿太陽電池の電流は亜p 形半導体 → n 形半導体 → 負荷の順に流れる。

3阿

アモルファス太陽電池は亜結晶系太陽電池に比べて温度上昇による変換効率の低下が小さい。

4阿

太陽電池の開放電圧は亜太陽電池の温度が一定ならば亜入射光が極端に弱くならない限り一定である。

〔No 阿15〕 三相誘導電動機の特性に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿定格出力で運転しているときの滑りは亜％程度である。

2阿トルクは亜二次回路の抵抗と滑りとの比が一定ならば変わらない。

3阿最大トルクの大きさは亜二次回路の抵抗で制御できる。

4阿滑りがとは亜同期速度で回転していることを意味する。

A−7DAM-電1AM.mcd

Page 716/05/18 14:30

v6.20

※

問題番号〔No 阿16〕〜〔No 阿48〕までの 33 問題のうちから亜15 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿16〕 汽力発電所の設備に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿再熱器は亜高圧タービンで仕事をした蒸気を中低圧タービンで使用するために再過熱する。

2阿給水加熱器は亜タービンの途中から抽気した蒸気でボイラへの給水を加熱する。

3阿

空気予熱器は亜煙道の燃焼ガスで燃焼用空気を加熱して燃焼効率を向上させる。

4阿

節炭器は亜石炭を粉末にしてバーナから炉内に吹き込み浮遊燃焼させる。

〔No 阿17〕 りん酸形燃料電池に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿電解質にりん酸溶液を用いる。

2阿

排熱を給湯や冷暖房に利用できる。

3阿

固体高分子形燃料電池に比べて作動温度が高い。

4阿

溶融炭酸塩形燃料電池に比べて起動に要する時間が長い。

〔No 阿18〕 電力系統の電圧を調整するために用いられる機器として亜関係のないものはどれか。

1阿電力用コンデンサ

2阿

負荷時タップ切換変圧器

3阿補償リアクトル

4阿同期調相機

A−8DAM-電1AM.mcd

Page 816/05/18 14:30v6.20

〔No 阿19〕 送電線の保護継電方式に関する次の文章に該当する方式として亜適当なものはどれか。

故障時の電圧と電流から亜故障点までのインピーダンスを測定し亜それが保護範囲内のインピーダンスより小さければ遮断器に引外し指令を出す。

1阿距離継電方式

2阿過電流継電方式

3阿パイロット継電方式

4阿比率作動継電方式〔No 阿20〕 複数の電気事業者間で電力系統を連系したときの記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿災害等の発生時の電力緊急融通が可能となる。

2阿大電源の脱落時には亜連鎖的な電源の脱落に発展する。

3阿

周波数制御亜電圧茜無効電力制御など系統の運用が複雑になる。

4阿系統の短絡電流亜地絡電流が増加する。

〔No 阿21〕 架空送電線におけるスリートジャンプによる事故の防止対策として亜不適当なものはどれか。

1阿電線の張力を大きくする。

2阿

長径間になることを避ける。

3阿

単位重量の小さい電線を使用する。

4阿

電線相互の水平間隔を大きくする。

A−9DAM-電1AM.mcd

Page 916/05/18 14:30

v6.20

〔No 阿22〕 架空電線路の架空地線に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿直撃雷に対しては亜遮へい角が大きいほど遮へい効果が高い。

2阿直撃雷に対しては亜条より条施設した方が遮へい効果が高い。

3阿誘導雷により電力線に発生した雷電圧を低減する効果がある。

4阿送電線の地絡故障による通信線への電磁誘導障害を軽減する効果がある。

〔No 阿23〕 送電線路の線路定数に関する次の文章中亜に当てはまる語句の組合せとして亜適当なものはどれか。

送電線路は亜抵抗茜ア

茜静電容量茜イのつの定数をもつ電気回路とみなすことができる。

アイ

1阿インダクタンス

漏れコンダクタンス

2阿インダクタンス

アドミタンス3阿インピーダンス

漏れコンダクタンス

4阿インピーダンス

アドミタンスA − 10DAM-電1AM.mcd

Page 1016/05/18 14:30

v6.20

〔No 阿24〕 図に示す(A)と(B)の配電線において亜末端における電圧降下の比Vbの値として亜適当
Vaなものはどれか。
ただし亜配電線の長さ L 及び太さは同一とする。

末端における電圧降下（ A ）末端の集中負荷

1阿0.5

2阿1.0

3阿1.5

4阿2.0

末端における電圧降下（ B ）平等分布負荷〔No 阿25〕 配電系統の保護に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿高圧配電線の地絡保護のため亜地絡継電器を施設する。

2阿高圧配電線の異相地絡保護のため亜過電流継電器と地絡継電器を施設する。

3阿高圧配電線の短絡保護のため亜過電圧継電器を施設する。

4阿

低圧配電線の短絡保護のため亜柱上変圧器一次側に高圧カットアウト（ヒューズ付）を施設する。

A − 11

DAM-電1AM.mcd

Page 11

16/05/18 14:30

v6.20

〔No 阿26〕 図に示すマーレーループ法により地中送電線の地絡故障点を検出する場合亜地絡故障点までの距離 x〔m〕を表す式として亜正しいものはどれか。
ただし亜G：検流計
L：ケーブルの長さ〔m〕
x： 地絡故障点までの距離〔m〕
a： 抵抗辺が 0 〜 1 000 で目盛られている場合の抵抗辺の読み

地絡故障点

1阿x＝

1 000〔m〕
2aL2阿x＝

2aL〔m〕
1 000

3阿x＝

aL〔m〕
1 000−a4阿x＝

2aL〔m〕
1 000−2 a〔No 阿27〕 架空送電線路の劣化がいしの検出方法として亜用いられていないものはどれか。

1阿ターンバックル式

2阿音響パルス式3阿ギャップ式

4阿ネオン式A − 12DAM-電1AM.mcd

Page 1216/05/18 14:30

v6.20

〔No 阿28〕 光束法による照度計算に使用する室指数の値として亜正しいものはどれか。
ただし亜部屋の間口及び奥行きを 10 m亜光源から作業面までの高さを 2 m とする。

1阿0.4

2阿1.25

3阿2.5

4阿5.0

〔No 阿29〕 屋外駐車場に施設するロードヒーティングに関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿発熱線の施工中には亜随時亜絶縁抵抗測定及び導通試験を行い異常がないことを確認した。

2阿発熱線に電気を供給する電路の対地電圧は 200 V とした。

3阿

車道には亜電気用品安全法の適用を受けた電熱シートを施設した。

4阿

金属被覆を有する発熱線の温度が亜120 ℃ を超えないように施設した。

A − 13DAM-電1AM.mcd

Page 13

16/05/18 14:30

v6.20

〔No 阿30〕 図に示す電動機回路の保護協調曲線において亜機器などの特性曲線ア〜エの組合せとして亜適当なものはどれか。

アイ
時

ウ

間

エ

電動機電流

電流

アイ

ウ

エ

1阿

過負荷保護装置の特性

電動機の熱特性

配線用遮断器
動作特性

電線の熱特性2阿過負荷保護装置の特性

電線の熱特性

配線用遮断器
動作特性

電動機の熱特性3阿

配線用遮断器
動作特性

電線の熱特性

過負荷保護装置の特性

電動機の熱特性4阿

配線用遮断器
動作特性

電動機の熱特性

過負荷保護装置の特性

電線の熱特性A − 14DAM-電1AM.mcd

Page 1416/05/18 14:30v6.20

〔No 阿31〕 屋内低圧配線に使用する亜合成樹脂管配線(C D 管亜P F 管）に関する記述として亜内線
規程上亜不適当なものはどれか。
ただし亜管の長さは 1 m を超えるものとする。

1阿コンクリート内に集中配管して建物の強度を減少させないようにする。

2阿管相互の接続は亜ボックス又はカップリングを使用するなどとして直接接続はしない。

3阿管内に収める絶縁電線(アルミ線を除く）は亜直径 3.2 mm を超えるものは亜より線とする。

4阿5.5 mm 2 以上の異なる太さの絶縁電線を同一管内に収める場合は亜電線の被覆絶縁物を含む断面積の総和を管の内断面積の 48 ％ 以下にする。

〔No 阿32〕 高圧受電用過電流継電器において亜限時要素のタップの整定計算値 I L〔A〕を求める式
として亜正しいものはどれか。
ただし亜受電電圧を 6.6 kV亜契約電力を W〔kW〕亜負荷力率を cos θ亜CT 比を n（CT 一次電流/CT 二次電流）亜限時要素を整定する際の余裕率を α とする。

1阿IL ＝W
1
1× × 〔A〕
αn 3 ×6.6×cos θ

2阿IL ＝

W
1× ×n〔A〕
 3 ×6.6×cos θ α3阿IL ＝

W
1×α× 〔A〕n 3 ×6.6×cos θ4阿IL ＝

W×α×n〔A〕
 3 ×6.6×cos θA − 15DAM-電1AM.mcd

Page 1516/05/18 14:30

v6.20

〔No 阿33〕 図に示す変圧器で構成される高圧受電設備の設備不平衡率として亜正しいものはどれか。

1阿13.3 ％2阿20.0 ％3阿33.3 ％4阿40.0 ％〔No 阿34〕 図に示す

回線スポットネットワーク受電方式において亜ア〜ウに該当する機器の名称の組合せとして亜正しいものはどれか。

アイウ

アイウ

1阿

プロテクタ遮断器

ネットワーク変圧器

プロテクタヒューズ

2阿プロテクタ遮断器

プロテクタヒューズ

ネットワーク変圧器

3阿ネットワーク変圧器

プロテクタ遮断器

プロテクタヒューズ

4阿ネットワーク変圧器

プロテクタヒューズ

プロテクタ遮断器

A − 16

DAM-電1AM.mcd

Page 16

16/05/18 14:30v6.20

〔No 阿35〕 ディーゼル発電装置と比較したガスタービン発電装置の特徴に関する記述として亜不適当なものはどれか。
ただし亜同一の定格出力のものとする。

1阿燃焼用空気量が多い。

2阿

部品点数が多く重量が大きい。

3阿

機関本体の冷却水が不要である。

4阿

窒素酸化物の発生量が少ない。

〔No 阿36〕 コージェネレーションシステム(C G S)に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿ベース運転とは亜需要電力の基底負荷部分に発電電力を供給する運転方式である。

2阿

電力負荷追従運転とは亜電力需要を基準に C G S を運転する運転制御方式である。

3阿省エネルギー率とは亜発電電力量と回収した熱エネルギーの合計を投入エネルギー量で除した値である。

4阿

熱電比とは亜建物又は施設の熱需要を電力需要で除した値である。

〔No 阿37〕 据置鉛蓄電池に関する記述として亜日本工業規格(JIS)上亜不適当なものはどれか。

1阿制御弁式鉛蓄電池は亜通常の条件下では密閉状態にあるが亜内圧が規定値を超えた場合亜ガスの放出を行う蓄電池である。

2阿ベント形蓄電池は亜防まつ構造をもつ排気栓を用いて亜酸霧が脱出しないようにした蓄電池である。

3阿ペースト式鉛蓄電池は亜正極亜負極ともにペースト式極板を用いた蓄電池である。

4阿

クラッド式鉛蓄電池は亜正極亜負極ともにクラッド式極板を用いた蓄電池である。

A − 17

DAM-電1AM.mcd

Page 17

16/05/18 14:30

v6.20

〔No 阿38〕 D 種接地工事を施す箇所として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜誤っているものはどれか。

1阿高圧計器用変成器の二次側電路

2阿防食措置を施していない亜地中電線路の金属製の電線接続箱

3阿

造営物の造営材に固定して使用する亜対地電圧 150 V 以下の電熱ボードの金属製外箱

4阿

プール内に設置する亜使用電圧 100 V の水中照明灯を収める容器の金属製部分〔No 阿39〕 中央監視制御装置の監視制御機能に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿電力デマンド監視は亜使用電力量から亜時限終了時の電力を予測し亜デマンド目標値を超えるおそれがある場合に警報を発する。

2阿機器稼働履歴監視は亜機器の運転時間や運転回数等を積算し亜設定した値を超えた場合に警報を発する。

3阿火災連動制御は亜火災発生時に関連する空気調和機亜給排気ファン等を一斉又は個別に停止する。

4阿

無効電力制御は亜変圧器群の負荷計測を行い亜最小運転台数を決定し変圧器の投入及び切離しをする。

〔No 阿40〕 誘導灯に関する記述として亜消防法上亜誤っているものはどれか。

1阿廊下又は通路の曲り角に設けるものは亜通路誘導灯とする。

2阿

屋内から直接地上へ通ずる出入口に設けるものは亜避難口誘導灯とする。

3阿

客席誘導灯は亜客席内の通路の床面における水平面の照度が 0.1 lx 以上になるように設ける。

4阿

階段又は傾斜路に設ける通路誘導灯は亜踏面又は表面及び踊場の中心線の照度が 1 lx以上となるように設ける。

A − 18DAM-電1AM.mcd

Page 18

16/05/18 14:30

v6.20

〔No 阿41〕 防火対象物に設置する非常コンセント設備に関する記述として亜消防法上亜定められていないものはどれか。

1阿地階を除く階数が 11 以上の建築物に設置が必要である。

2阿延べ面積 500 m 2 以上の地下街に設置が必要である。

3阿単相交流 100 V で 15 A 以上の電気を供給できるものとする。

4阿非常電源として附置する自家発電設備は亜30 分間以上電源供給できるものとする。

〔No 阿42〕 構内交換設備における局線応答方式に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿ダイレクトインダイヤル方式は亜代表番号をダイヤルしたのち次応答を受け亜引き続き内線番号をダイヤルして直接電話機を呼出す。

2阿ダイヤルイン方式は亜局線からの着信により直接電話機を呼出す。

3阿局線中継台方式は亜局線からの着信を検出すると亜あらかじめ指定された電話機に直接着信する。

4阿分散中継台方式は亜局線からの着信が局線表示盤等に表示され亜局線受付に指定された電話機により応答する。

〔No 阿43〕 テレビ共同受信設備の図記号と名称の組合せとして亜日本工業規格（JIS）上亜誤っているものはどれか。

図記号名称

1阿混合茜分波器

2阿分岐器

3阿増幅器

4阿直列ユニット(75 Ω）

A − 19DAM-電1AM.mcd

Page 19

16/05/18 14:30

v6.20

〔No 阿44〕 電車線の本のトロリ線を電気的に接続する装置又は金具として亜不適当なものはどれか。

1阿エアジョイント

2阿ダブルイヤー

3阿ドロッパ4阿スプライサ〔No 阿45〕 国内の電気鉄道(案内軌条式鉄道を含む)の標準電圧として亜用いられていないものはどれか。

1阿直流 750 V

2阿

直流

3阿

三相交流

600 V

4阿

単相交流

20 000 V

3 000 V〔No 阿46〕 電気鉄道における軌道回路に関する次の文章に該当する用語として亜適当なものはどれか。

軌道リレーは常時励磁され亜列車又は車両が進入したとき亜リレーが無励磁となる軌道回路

1阿AF 軌道回路

2阿閉電路式軌道回路

3阿開電路式軌道回路

4阿

商用周波数軌道回路

A − 20DAM-電1AM.mcd

Page 2016/05/18 14:30v6.20

〔No 阿47〕 道路の照明方式に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿ポール照明方式は亜道路の線形の変化に応じた灯具の配置が可能なので亜誘導性が得やすい。

2阿カテナリ照明方式は亜道路上にカテナリ線を張り照明器具を吊り下げるので亜風の影響を受けやすい。

3阿高欄照明方式は亜灯具の取付け高さが低いので亜グレアに十分な注意が必要である。

4阿ハイマスト照明方式は亜光源が高所にあるので亜路面上の輝度均斉度が得にくい。

〔No 阿48〕 光ファイバケーブルに関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿光ファイバケーブル心線のメカニカル接続は亜融着接続に比べて接続作業に要する時間が短く亜接続損失も少ない。

2阿光ファイバケーブルの線路監視のため亜浸水の発生を伝送損失の増加に変えて検知を行う浸水検知センサをクロージャに内蔵する場合がある。

3阿光ファイバケーブルには許容される敷設張力があり亜これを超えると伝送特性及び長期信頼性が低下する。

4阿テンションメンバ等への電磁誘導対策には亜ノンメタリック型の光ファイバケーブルが有効である。

A − 21

DAM-電1AM.mcd

Page 2116/05/18 14:30

v6.20

※

問題番号〔No 阿49〕〜〔No 阿56〕までの 8 問題のうちから亜5 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿49〕 空気調和設備の省エネルギー対策に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿外気冷房を採用する。

2阿変風量(VAV）方式を採用する。

3阿

冷温水茜冷却水の往き茜還りの温度差を大きくとる。

4阿

空気調和機の予冷茜予熱運転時に亜外気の導入量を増やす。

〔No 阿50〕 建物内の給水方式に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿ポンプ直送方式は亜断水時には受水槽に残っている水を利用できない。

2阿水道直結増圧方式は亜停電時には給水ができない。

3阿高置水槽方式は亜重力によって高置水槽から建物内の必要箇所に給水する。

4阿

水道直結直圧方式の給水圧力は亜水道本管の圧力に応じて変化する。

〔No 阿51〕 砂質地盤での土留め壁を用いた掘削工事において亜ボイリングの発生を防止する方法として亜最も関係のないものはどれか。

1阿土留め壁背面の地下水位を低下させる。

2阿

土留め壁の支保工を強固にする。

3阿

土留め壁の根入れを深くする。

4阿

掘削底面の止水を行う。

A − 22DAM-電1AM.mcd

Page 2216/05/18 14:30v6.20

〔No 阿52〕 水準測量の誤差に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿往復の測定を行い亜その往復差が許容範囲を超えた場合は再度測定する。

2阿標尺が鉛直に立てられない場合は亜標尺の読みは正しい値より大きくなる。

3阿レベルの視準線誤差は亜後視と前視の視準距離を等しくすれば消去できる。

4阿標尺の零点目盛誤差は亜レベルの据付け回数を奇数回にすれば消去できる。

〔No 阿53〕 地中送電線路における管路の埋設に関する次の文章に該当する工法として亜適当なものはどれか。

あらかじめ掘削した立坑間にパイロット管を水平に押し込み亜土砂はオーガスクリュで排出する。


1阿小口径推進工法

2阿

刃口推進工法3阿セミシールド工法

4阿

シールド工法A − 23DAM-電1AM.mcd

Page 23

16/05/18 14:30v6.20

〔No 阿54〕 図に示す軌道構造の分岐器において亜アの部分の名称として亜適当なものはどれか。

1阿クロッシング

2阿

リード

3阿

ガード

4阿ポイントア〔No 阿55〕 鉄筋コンクリート構造に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿鉄筋のかぶり厚さは亜耐久性亜耐火性及び構造性能に重大な影響を及ぼす。

2阿水セメント比を大きくすると亜コンクリートの圧縮強度は大きくなる。

3阿

鉄筋端部のフックは亜コンクリートに対する定着を高める効果がある。

4阿コンクリートは亜圧縮力に対して強いが引張力には弱い。

A − 24DAM-電1AM.mcd

Page 24

16/05/18 14:30

v6.20

〔No 阿56〕 図に示す鉄骨構造において亜アとイの名称の組合せとして亜適当なものはどれか。

アイ

アイ

1阿

フランジプレート

ラチス

2阿

フランジプレート

スチフナ

3阿

ガセットプレート

ラチス

4阿

ガセットプレート

スチフナ

A − 25DAM-電1AM.mcd

Page 25

16/05/18 14:30

v6.20

DAM-電1AM.mcd

Page 26

16/05/18 14:30

v6.20