資料－６
第６回安全性検討会資料

その他＜（１）安全対策全般（自主対策）＞（No.52関連）

平成２７年 ７月２９日
東北電力株式会社
All rights Reserved. Copyrights © 2015, Tohoku Electric Power Co., Inc.
0

目

次

１．はじめに
２．津波の予兆把握に関する当社の対応
３．津波の発生・伝播および来襲
４．GPS波浪計の概要
５．津波予測手法の開発
６．GPS津波監視システムの概要
７．GPS津波監視システムの運用

1

１．はじめに＜ご質問頂いた内容＞「地震･津波発生後のリアルタイムの観測データは重要であり，このような機能を整備している（する予定）か。
またオペレーションに活かしているかについて確認したい。」＜当社回答＞

国土交通省GPS波浪計データ※と，当社がこれまで蓄積してきた津波評価に関する膨大な知見を組合せ，発電所地点発電所地点に発電所地点に襲来する
襲来する津波する津波の津波の即時予測システム
即時予測システムを当社独自に開発し，システム自主対策として，H２６．３より運用を開始しています。
※沖合波浪観測データの有効活用及び沿岸における電力施設の安全確保を図るための協定を，国土交通省港湾局と電気事業連合会で締結し受領

以下，その概要をご説明いたします。
2２．津波の予兆把握に関する当社の対応＜関連する背景＞「津波対策の津波対策の推進に推進に関する法律する法律」
法律」（平成23年6月)→津波被害の発生防止・軽減のための観測体制の充実，調査研究の推進が重要。

「青森県原子力安全対策検証委員会報告書」
青森県原子力安全対策検証委員会報告書」（平成23年11月)→地震・津波への対応強化として ＧＰＳ波浪計などの安全対策への活用検討が求められる。

「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の技術的知見について技術的知見について」について」（平成24年3月：原子力安全･保安院）安全対策30項目のうち「対策12 事故時の判断能力の向上」→前兆現象を速やかに確認できるシステム(津波予測システムなど)の研究開発が望まれる。

「耐津波設計に耐津波設計に係る工認審査ガイド
工認審査ガイド」
ガイド」（平成25年7月：原子力規制委員会)→津波の監視機器として，ＧＰＳ機能を用いた波浪計が例示される。

＜当社の対応＞
原子力発電所のより一層の安全性の向上を図ることを目的に，平成２４年度から

ＧＰＳ波浪計ＧＰＳ波浪計を波浪計を活用した活用した津波監視した津波監視・津波監視・予測手法の予測手法の検討 に着手。
3

３．津波の発生，伝播および来襲＜予測手法開発の着目点＞
沖合で発生した津波が海洋を伝播し沿岸に来襲する，その途中に位置するＧＰＳ波浪計の観測データに基づき，津波の挙動を把握し，これまで当社が蓄積してきた膨大な津波評価に関する知見を活用して，即時に即時に発電所地点への発電所地点への到達時刻への到達時刻，到達時刻，到達高 を予測したい。

・沖合の水深5,000m地点では津波の速度は 毎時約800km
・沿岸の水深50m地点では毎時約80km
・水深10m地点では毎時36km

水深が浅くなるほど津波の速度は遅くなる
ため，津波が陸地に近付くにつれて，後からくる波が前の波に追いつき，波高が高くなる。

出典：気象庁ＨＰ図

津波の発生・伝播・来襲のイメージ
4４．ＧＰＳ波浪計の概要
国土交通省が，港湾整備に必要な沖合の波浪情報を把握するために，平成１９年３月から順次設置を進めている， ＧＰＳ衛星
ＧＰＳ衛星を衛星を用いて沖合いて沖合に沖合に浮かべたブイの上下変動かべたブイの上下変動を上下変動を把握 する計測機器。

当社は，赤点線
赤点線枠内赤点線枠内の７枠内の７基の７基のデータを受領のデータ

出典：国土交通省ＨＰ
5

５．津波予測手法の開発（１/２）① 評価対象地点と評価方法
・予測計算上，考慮するＧＰＳ波浪計は宮城北部沖
宮城北部沖および宮城北部沖および中部沖両および中部沖両ＧＰＳ
中部沖両ＧＰＳ波浪計
ＧＰＳ波浪計。
波浪計 （下図参照）
・女川原子力発電所の専用港の中央を評価地点。
・ＧＰＳ
ＧＰＳ波浪計ＧＰＳ波浪計データの波浪計データの挙動
データの挙動に挙動に基づき，づき，発電所に発電所に「何分後に何分後に何メートルの津波メートルの津波が津波が襲来するか襲来するか」するか」を予測。
予測
・即時予測により初動体制の判断向上に資するよう，予測値を予め蓄積するデータベース
データベース型
データベース型を採用

宮城北部沖･女川原子力発電所から約61km※,
水深160m

宮城中部沖･女川原子力発電所から約24km※,
水深144m

図発電所とGPS波浪計との位置関係※ＧＰＳ波浪計までの距離は，ナウファス（国土交通省港湾局
全国港湾海洋波浪情報網）ＨＰデータに基づき当社が算出

6

５．津波予測手法の開発（２/２）② 予測手法地震規模，震源深さ断層のきさ等
当社独自の知見を・地震規模
地震規模，震源深さ，断層の大きさ等を，気象庁の予測パラメータを基に，当社独自
当社独自の知見を踏まえてより精緻より精緻に精緻に過去の主要な波源を包含するように設定。（女川地点対象5,085ｹｰｽ）・ケース毎にシミュレーションを実施し，GPS波浪計と女川地点の津波高，到達時間の関係を解析。
→「発生可能性のある地震規模他 全てのケースにおける値」を整理したデータベースから，GPS波浪計地点での津波検知情報に対応した，女川地点女川地点に到達するする予測津波高
予測津波高の最小・・最大値最大値，女川地点に到達する
予測津波高の最小，および到達時刻到達時刻の最速・・最遅値最遅値を即時に抽出。
および到達時刻の最速表

図

断層パラメータ設定

波源の設定
7

６．ＧＰＳ津波監視システムの概要（１/４）① システム全体構成
・国土交通省港湾局から電気事業連合会を介して ＧＰＳ波浪計のリアルタイムデジタルデータを受領。
・本店，女川，東通のそれぞれで予測実施。回線多重化，無停電電源装置装備。

8

６．ＧＰＳ津波監視システムの概要（2/４）② システム表示イメージ（津波警戒情報）

警戒モード発令時
アラーム，パトライト鳴動

9

６．ＧＰＳ津波監視システムの概要（3/４）
システム表示イメージ（一覧経過図表）

10

６．ＧＰＳ津波監視システムの概要（4/４）③ システムの特徴

津波情報の多様化
気象庁発表の津波情報に加えて，自社で沖合の波浪状況把握が可能となり，津波情報の多様化が図られる。

発電所地点を対象とした予測
県域単位での気象庁予測に対して，海底・海岸地形等を考慮したピンポイント予測を実現している。

到達時刻と到達高さを 数値幅により予測
県域単位での想定最大値発表を優先する気象庁予測に対して，「最大・最小値」等の幅で示している。

予測精度の検証
東北地方太平洋沖地震津波時の観測データに基づき，システムとしての予測精度検証を実施済みである。

波浪状況の継続的な把握
最大波・第一波を対象とする気象庁予測に対して，沖合波浪状況の継続的な把握・監視が可能である。
11

７．GPS津波監視システムの運用○ ＧＰＳ津波監視システムは，平成２６年３月より女川，東通各原子力発電所および本店にて運用を開始している。
○ ＧＰＳ津波監視システムは，電事連データサーバーと光回線により接続，無停電電源装置を有するとともに，本店と独立したシステム構成とし多重化を図るなど，非常時のシステムの運用に配慮している。
○ 女川原子力発電所ではＧＰＳ津波監視システムの情報を，中央制御室や緊急対策室等で認識が可能である。
○ 気象庁発表の津波注意報，警報を基本として初動に備え，ＧＰＳ津波監視システムで得られた情報は，参考情報として津波の状況監視に活用している。
パトライト
津波の津波の情報は情報は，鳴動・点灯することにより点灯することにより認識できます
認識できます。
できます。

○ なお， 津波の情報は，気象庁の津波注意報等の発表時，津波検知時等において，パトライトが鳴動・点灯することにより認識できる。
12