天吊ユニット ダクトタイプ

FBP39CA/49CA
空気熱交換器（HP）

送風機

空気熱交換器
（FCU）

SARA
四方弁
フィルタ

圧縮機

電動三方弁
水熱交換器
（HP）

＜内部フローイメージ＞

15●インバータコンプレッサとDCモータ採用により、高効率空調が実現しました。
温水冷房 TPIR 2.31（39CA）／2.34（49CA）
冷水暖房 TPIR 4.17（39CA）／4.19（49CA）（TPIRについては仕様の注記3.を参照）●ファン機外静圧に余裕があるので、最適な風量を選択できます。
機 外 静 圧FBP39CAFBP49CA

112Pa

122Pa

●オプション対応
冷温水用バルブ、
フレキホース
フィルタ(洗浄型ロングライフ）
フィルタ
（触媒）
MV-BOX（電動二方弁制御用）

FBP39CA/49CA

150

2521（水口）

670（吸込フランジ外寸）

2540

110500（フィルタ抜取スペース）

90850（本体寸法）

9040

外形寸法図

点検開口900×900（客先手配）

900（インサートピッチ）

点検開口600×600（客先手配）

フィルタ抜取イメージ（比色法65%フィルタの場合）

電源接続部（過電流保護付押釦開閉器）
ドレン接続アダプタ
R1（PT25Aおねじ）

MV-BOX（オプション）
オプション取付ピン

コントロールパネル

ソケット・フレキホース（オプション）

インサートボルト，ナット（客先手配）（M10×4本，ナット８ヶ）ストレーナ（付属品）（40メッシュ、断熱材付）
ソケット・フレキホース（オプション）
ステンレス配管（客先手配）

75
（露受け）

標準：中性能フィルタ（比色法65%）
オプション：洗浄型
ロングライフフィルタ

260
50

遠方制御等接続用端子台

850（本体寸法）200
吹出フランジ外寸

バルブ（オプション）

210

165

100 80325
吸込フランジ外寸

電動二方弁（客先手配）

55430（本体高さ）

50

一次側電源線（客先手配）

ドレンホース長さ
機外L＝350(70)

冷温水出口R3／4（PT20Aおねじ）（200）（70以上）

20

冷温水出口R3／4（PT20Aおねじ）

280
吹出フランジ外寸

185

防振ゴム（平座金付）

50

通信配線（客先手配）

注 記
1. 本体直下の天井面に本体交換用点検口（900×900以上）を用意してください。点検口が設けられない場合には、本体交換が可能な天井仕上げにて施工してください。また、本体の通常メンテナンススペースとして図に示す点検口を施工し、周囲及び下部とも障害物等のないように施工してください。
2. 本体には電動三方弁が内蔵されているため、配管系は使用前にフラッシング等を行い、十分な管内洗浄を行ってください。ゴミ等が入ると電動三方弁が正常に動作しなくなるおそれがあります
ので、本体の冷温水入口配管には、必ず付属のストレーナを取付けてください。また、赤錆発生防止のため、冷温水入口配管タッピングからストレーナまでの配管は、ソケット、フレキホース（オプション）を使用するか、ステンレス配管（客先手配）にて施工してください。ステンレス配管を使用する際は、本体水口（黄銅）との接続に腐食等を考慮した継手を使用してください。
3. 冷水の通水は、必ず通電後行ってください。通電前に冷水を長時間通水すると、結露や漏水の危険があります。
4. ドレンホ−スは、トラップとならない様に施工してください。また、エア抜きチューブが潰れないよう、ドレンホースと本体の側面は70以上離してください。
5. ドレン排水管の勾配は1/100以上で施工してください。
6. 冷温水及びドレン配管は、必ず断熱処理を施してください。
7. ストレーナの断熱は、付属の断熱材を使用してください。

M10インサートボルト（客先手配）
吊金具
防振ゴム
M10六角ナット

平ワッシャー
吊金具詳細図16

仕様

FBP39CA/49CA項目

冷 房 能 力温水

時

暖 房 能 力
能 冷性

水時

PI

FBP39CA

kW

2.9

3.6

F C U + H P

kW

5.1（3.9 〜 6.1）

6.4（4.6 〜 7.5）

冷力kW1.8（0.4 〜 2.6）

2.2（0.6 〜 3.1）

UkW

3.54.6F C U + H P

kW

5.4（5.0 〜 6.0）

7.0（6.2 〜 8.0）

暖kWC房

F能C房

能力

FBP49CA

2.0（0.7 〜 3.1）

2.6（0.8 〜 4.2）

冷 房 F C U

44.6

40.0

冷房FCU+HP

20.4

20.6

R 冷 房（ 温 水 時 ）※2 暖 房 F C U

2.31

2.34

53.851.1

暖房FCU+HP

15.016.3※1T単位UF

暖 房（ 冷 水 時 ）

4.17

4.19

源V/Hz

冷 房 能 力 消 費 電 力
FCU + HP 運転電流・力率※3kW0.250（最大0.480）

0.310（最大0.620）

A・%

1.6（最大3.1）・ 782.0（最大3.9）・ 78

電単相200V50/60Hz

房 消 費 電 力時 運転電流・力率※3kW

0.780（最大1.19）

0.940（最大1.47）

A・%

4.9（最大7.4）・ 79

5.9（最大9.1）・ 80

房 消 費 電 力
電 気 特 性 暖※1 FCU + HP 運転電流・力率 ※3

kW

0.360（最大0.540）

0.430（最大0.710）

A・%

2.3（最大3.5）・ 782.7（最大4.4）・ 80

kW0.480（最大0.900）

0.620（最大1.22）

A・%

3.1（最大5.7）・ 78

3.9（最大7.6）・ 79

冷温最水暖冷水

房 消 費 電 力時 運転電流・力率※3FCU

大運力kW

0.0650.090

運転電流・力率※3

消費A・%0.54 ・ 60

0.75 ・ 60

転電流A

9.00

9.18

コンプレッサ 形 式 ・ 定 格 出 力 × 台 数

電kW

全密閉ロータリ型 ・ 0.9×1

全密閉ロータリ型 ・ 0.9×1

フ ァ ン 形 式 × 台
送 風 装 置 風冷温空気水冷水量 ・ 機

外静数

圧 ※4 m3/min ・ Pa

両吸込シロッコファン×1

両吸込シロッコファン×1

急：12, 強：10, 弱：8 ・ 標準：62/高静圧：112

急：16, 強：14, 弱：12 ・ 標準：72/高静圧：122フ ァ ン モ ー タ 定 格 出 力kW

0.06

0.06

入 口 温 度 冷
（年間 任 意） 暖時℃

7（5 〜 50）

7（5 〜 50）

時℃

45（5 〜 50）

45（5 〜 50）

9 ・ 16

12 ・ 26

水量 ・ 水保有側側房
圧

失 ※5 L/min ・ kPa

損
水熱
熱

房

交量換

交換

媒 （GWP値） ・封L

器
器

入量kg

2.5

2.5

プレートフィン型

プレートフィン型

ブレージングプレート式

ブレージングプレート式

R410A（2090）・ 0.90

R410A（2090）・ 0.90

コン

プレッサ

サーモスタット、カレントトランス

サーモスタット、カレントトランス

フ

ァ

ン

モー

タ

DC過電流、オーバーヒート

DC過電流、オーバーヒート

保 護 装 置 冷

凍サイ

ク

ル

高圧スイッチ

高圧スイッチ

路

ヒューズ

ヒューズ

他

ドレンセンサドレンセンサ口

R3/4（PT20Aおねじ）

R3/4（PT20Aおねじ）口

R1（PT25Aおねじ）制

御そ配管接続部
電運熱源

ドレ

出入ン

出続部

音 冷※6 暖製
オ

水

接外 形 寸 法 高本の源
転回

さ・品・質体
プ

幅付
シ属
ョン

奥

押釦開閉器（過電流保護付R1（PT25Aおねじ）

定格電流10A）

押釦開閉器（過電流保護付

定格電流10A）

房 dB（PWL）

ダクト吸込:50、ダクト吹出:55、ケーシング放射:45

ダクト吸込:55、ダクト吹出:60、ケーシング放射:46

房 dB（PWL）

ダクト吸込:51、ダクト吹出:55、ケーシング放射:45

ダクト吸込:54、ダクト吹出:60、ケーシング放射:46

行mm

430 ・ 850 ・ 850

430 ・ 850 ・ 850

量kg

9595

品

フィルタ
（比色法65%）、ストレーナ（40メッシュ、断熱材付）、ホースバンド、ドレン接続アダプタ品

フィルタ（洗浄型ロングライフ）、フィルタ（触媒）

注 記★冷暖房能力及び電気特性表示は、JIS B 8616:2015、JIS A 4008:2008並びにJRA 4002:2013Rに規定した値です。
1. 冷房能力及び電気特性は、吸込空気乾球27℃、湿球19℃、入口水温7℃、標準水量、風量急運転時の値です（。※1）
温水時冷房能力及び電気特性は、吸込空気乾球27℃、湿球19℃、入口水温45℃、標準水量、風量急運転時の値です（。※1）
暖房能力及び電気特性は、吸込空気乾球20℃、入口水温45℃、標準水量、風量急運転時の値です（。※1）
冷水時暖房能力及び電気特性は、吸込空気乾球20℃、入口水温7℃、標準水量、風量急運転時の値です（。※1）
3. TPIRは、Total performance per power input ratioの略で以下の式で計算されます（。※2）
TPIR=（FCU能力+HP能力）/ユニット消費電力
4. 力率の値は総合力率です（。※3）
5. 機外静圧にはフィルタ圧損分が含まれていません。ダクト設計時にフィルタ圧損分（初期圧損:12Pa）を考慮してください（※4）
6. 水圧損失には本体接続品ストレーナの抵抗分が含まれています（。※5）
7. 熱源容量には、圧縮機の仕事熱当量（消費電力kW）を考慮してください。
8. 運転音（音響パワーレベル）は、
JIS B 8616:2015及びJRA 4002:2013Rに規定した値です（。※6）
音圧レベル（SPL）は表1の値となります。
表 1. 音圧レベル（SPL）
表1に示す値は、ユニット直下1.5mの無響室データです。運転条件は、弊社標準条件、定格及び最大出力、風量急運転時です。
運 転 状 態
dB（A）
9. 本製品には漏電遮断器（高調波対応品）を必ず設置ください。
冷房（定格 / 最大）30.5/33.0
FBP39CA10. 本仕様書は、標準状態での内容を記載しています。
暖房（定格 / 最大）32.0/32.0
11. 仕様は改良により変更することがあります。
FBP49CA

17NC
22.5/24.5
23.5/23.5

冷房（定格 / 最大）35.5/36.0

28.5/29.5

暖房（定格 / 最大）36.5/37.0

30.0/31.0