資料－７
第６回安全性検討会資料

女川２号機 軽油タンク地下化工事等による安全対策工事工程の見直しについて＜関連報告＞

平成２７年７月２９日
東北電力株式会社
枠囲いの内容は，商業機密または防護上の観点から公開できません。
All rights Reserved. Copyrights © 2015, Tohoku Electric Power Co., Inc.
0目次

１．女川原子力発電所における女川原子力発電所における新規制基準における新規制基準への新規制基準への適合への適合に適合に向けた工程
けた工程の工程の見直しについて見直しについて（１）主な安全対策工事の概要（２）女川２号機に関わる安全性向上に向けた取り組み

２．女川２
女川２号機軽油タンク号機軽油タンク地下化工事
タンク地下化工事について地下化工事について（１）軽油タンク地下化工事の概要（２）既設軽油タンク撤去作業（３）工事工程３．女川２
女川２号機軽油号機軽油タンク
軽油タンク地下化工事
タンク地下化工事に地下化工事に伴う安全措置について安全措置について（１）安全措置の概要（２）２号機非常用ディーゼル発電機の機能確保（３）他号機等による２号機の必要油量の確保（４）他号機等の軽油タンクから２号機デイタンクへの軽油の補給（５）軽油補給体制・手順の確立，外部からの軽油調達

４．まとめ
1

１．女川原子力発電所における新規制基準への適合に向けた工程の見直しについて（１）主な安全対策工事の概要

2．火災防護対策工事（工事量増加）

1．軽油タンク地下化工事（追加対策）• 軽油タンク※の火災から周囲の重要施設を防護• 竜巻や火山などの自然現象に対する非常用ディーゼル発電機の信頼性が向上※ 非常用ディーゼル発電機の燃料を貯蔵する設備• 火災の発生防止，早期感知・消火，影響軽減の観点から，火災防護対策を拡充（主な対策例）- 火災感知器の多様化- 自動消火設備の追加設置- 貫通孔の耐火処理- ポンプの油漏えい拡大防止 等【女川2号機】［火災の感知・消火対策の例］⁃ 既存の軽油タンク（330kl×2基）を撤去し，同一ピット内（岩着）に軽油タンク（110 kｌ×6基）を据付け• ピット内から，既存の軽油タンクや配管を撤去• 同一の場所に，新たに地下式の軽油タンク，配管を据付け

煙感知器

熱感知器

火災感知器の多様化

自動消火設備［参考：新規制基準施行前から実施している対策の例］

ピット

軽油タンク
絶縁油を使用しないしゃ断器

絶縁油を使用しない乾式の変圧器

2１．女川原子力発電所における新規制基準への適合に向けた工程の見直しについて（２）女川２号機に関わる安全性向上に向けた取り組み②規制要求事項
への対応

新規制基準への適合① 緊急安全対策等

福島第一と同様な事故を起こさない
安全レベル

震源に最も近い
女川は安全機能が働き冷温停止▼H23.3東日本大震災③「自主的安全性向上」に向けた対策

発電所の特性と最新知見を反映した更なる安全レベル

現状▼H29.4
工事完了（工事完了（目標）目標）※1

安全対策工事▼H25.12女川2号機申請
▼許認可
新規制規準
適合性審査

継続的取り組み※2

使用前検査

地域の皆さまからのご理解※1 安全対策工事のうち，特定重大事故等対処施設等については，平成29年4月以降も工事を継続。
※2 「使用前検査」とは，発電用原子炉施設の工事計画の認可または届出があったものについて，その工事計画との適合性や技術基準との適合性を確認するもの。 使用前検査に合格した後でなければ，その発電用原子炉施設を使用できない。

3

２．女川２号機軽油タンク地下化工事について（１）軽油タンク地下化工事の概要（１／２）
女川２号機の軽油タンク配置を下図に示す。

ＰＮ

２号タービン建屋

２号原子炉建屋

女川２号機 軽油タンク

３号
原子炉建屋

３号
タービン建屋
１号
制御建屋
３号
ｻｰﾋﾞｽ建屋
１号
原子炉建屋

１号
タービン建屋

発電所内の女川２号軽油タンクの配置図

制御建屋

4

２．女川２号機軽油タンク地下化工事について（１）軽油タンク地下化工事の概要（２／２）
軽油タンクを地下化することにより，外部火災の熱影響を回避することができる。また，地表面での火炎発生を防止することができる。
軽油タンク上部のマンホールも含め，森林火災，危険物火災や航空機落下火災において発生する火炎からの輻射熱の影響を受けない構造とする。
消防法に基づき，コンクリート構造物に収納されるため，地表面で火炎は発生しない。

地下式の軽油タンクの概略図

5２．女川２号機軽油タンク地下化工事について（２）既設軽油タンク撤去作業
２号機
軽油タンクＡ

２号機
軽油タンクB：撤去範囲

女川２号機 原子炉建屋
デイタンク（定格負荷で８時間分の燃料を貯蔵するタンク）

地下式（完成イメージ）

非常用ディーゼル発電機撤去作業の様子（２号機軽油タンクＢ）

既設軽油タンク配置状況

２号機軽油タンクＢ底板解体完了

２号機軽油タンクＢ撤去作業実績：
５月中旬～６月末まで
貯蔵軽油抜き取り
タンク内洗浄タンク／配管撤去
付属構造物（階段等）撤去
２号軽機油タンクＢ上部解体作業

本資料のうち，枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。

6

２．女川２号機軽油タンク地下化工事について（３）工事工程7３．女川２号機軽油タンク地下化工事に伴う安全措置について（１）安全措置の概要【安全措置実施項目】
２号機非常用ディーゼル発電機の機能確保
他号機等による２号機の必要油量の確保
他号機等の軽油タンクから２号機デイタンクへの軽油補給体制・手順の確立，外部からの軽油調達【安全措置実施期間】
女川２号機の２基目の軽油タンクの撤去工事に着手した日（7/14）から地下式の軽油タンク設置工事が完了する日まで【安全措置実施体制表】
原子炉主任技術者
・安全措置事項に関する助言，指導

女川原子力発電所【統括責任者】
統括責任者】
技術統括部長・安全措置事項の統括【品質保証関係】
品質保証関係】
品質保証総括グループ
品質保証総括グループ
・品質保証に係る事項【安全措置取りまとめ
安全措置取りまとめ】
りまとめ】
技術グループ
技術グループ・全体調整，取りまとめ【工事管理，工事管理，軽油補給関係】
軽油補給関係】
原子炉グループ
原子炉グループ（グループ（取りまとめ）
りまとめ）
・既設軽油タンク撤去工事管理
・地下貯蔵式軽油タンク設置工事管理
・他号機等の軽油タンクから２号機デイタンクへの軽油補給に関する事項【運転手順関係】
運転手順関係】
発電管理グループ
発電管理グループ・２号機非常用ディーゼル発電機の機能確保
・他号機等による２号機軽油タンク分の必要油量の確保【工程関係】
工程関係】
工程管理グループ
工程管理グループ
・発電所全体工程調整

8

３．女川２号機軽油タンク地下化工事に伴う安全措置について（２）２号機非常用ディーゼル発電機の機能確保
工事期間中，２号機の非常用ディーゼル発電機１基の機能維持を図るとともに，２基目の非常用ディーゼル発電機の確保，または，１，３号機非常用ディーゼル発電機からの電源融通，または大容量電源装置からの電源融通手段を確保する。

【２号機の非常用ディーゼル発電機の機能維持】
日常点検

定期試験

非常用ディーゼル発電機待機

非常用ディーゼル発電機の状態の確認（２台以上）定期試験（１回／月）

運転員によるパトロール（女川１号機，３号機軽油タンク液面確認など）
２号機非常用ディーゼル発電機の機能確保【１，３号機の非常用ディーゼル発電機等からの電源融通】
１号機非常用ディーゼル発電機（２基）
３号機非常用ディーゼル発電機（３基）大容量電源装置

女川２号機への電源融通
9３．女川２号機軽油タンク地下化工事に伴う安全措置について（３）他号機等による２号機の必要油量の確保
工事期間中，２号機に必要な負荷※１に対する必要油量を１号機軽油タンク，３号機軽油タンク(A)，(B)の余剰分により常時確保する。これにより，他号機等からの電源融通または他号機軽油タンク軽油抜き取りおよび２号機デイタンクへ軽油移送により全号機の７日間連続運転が可能となる。
凡例：２号ディーゼル発電機に他からの軽油の融通が必要な量：他へ軽油の融通が可能な量※２：非常用ディーゼル発電機の運転に必要な軽油量（７日間）
１号融通可能量３号融通可能量３号融通可能量
他から軽油融通が必要な量

１号用７号用７日分

２号機
軽油タンクＡ，Ｂ

１号機
軽油タンク

２号機への融通可能量※３約650kL（の合計値）

３号用７号用７日分≫

３号機
軽油タンクＡ

３号機
軽油タンクＢ大容量電源装置
燃料タンク（３基分）

２号機非常用ディーゼル発電機必要量
約150kL（：非常用ディーゼル発電機１台分）※１：使用済燃料プール冷却，原子炉建屋負圧維持，中央制御室環境維持，監視計器類および制御用電源の確保，モニタ関連機器の確保等。
※２：各号機の非常用ディーゼル発電機１台で非常用母線１系が受電している場合，残りの非常用ディーゼル発電機分の軽油は融通可能である。
※３：３号機の融通可能な軽油タンクは，非常用ディーゼル発電機の待機状態によってＡまたはＢを選択する（図中ではＡタンクからの融通を表現）。

10

３．女川２号機軽油タンク地下化工事に伴う安全措置について（４）他号機等の軽油タンクから２号機デイタンクへの軽油の補給
他号機等の軽油タンクから２号機ディタンクへの軽油補給
工事期間中，女川２号機非常用デーゼル発電機が起動した場合は，当社保有のタンクローリーを用いて，他号機の軽油タンクから女川２号機原子炉建屋内のデイタンクへ軽油を補給する。
女川２号機 軽油タンクＡ，Ｂ（地下式への改造中は使用不可）

女川２号機 原子炉建屋

地下式（完成イメージ）
タンクローリー補給ラインの設置

デイタンク（定格負荷で８時間分の燃料を貯蔵するタンク）

非常用ディーゼル発電機

給油

タンクローリー女川３号機 軽油タンクＡ，Ｂ
燃料取出しＢ

移動Ａ

他号機等の軽油タンクから２号機ディタンクへの軽油補給の例
11

３．女川２号機軽油タンク地下化工事に伴う安全措置について（５）補給体制・手順の確立，外部からの軽油調達
工事期間中，軽油の補給は夜間，休日も含め対応可能な体制を構築する。
１回／月程度の頻度で現場の訓練を実施。

通常は女川・石巻圏に要員が在住。
軽油補給準備から補給開始までは，３時間程度※（訓練実績）のため，仙台圏からでも十分対応可能。
※デイタンク（定格負荷で８時間分の燃料を貯蔵するタンク）の容量に対して時間的余裕がある。

陸路が交通途絶した場合は空輸により要員，資機材の確保を行うよう手順化されている。
女川原子力発電所構内臨時ヘリポートの離着陸訓練を実施しており，ヘリポートから仙台空港までの所要時間は約４０分。
外部からの軽油調達発電所内の非常用ディーゼル発電機全号機が連続運転すると仮定した場合に構内の軽油が消費される前（７日以内）に，外部から軽油を調達するための連絡網をあらかじめ構築。

12

４．まとめ女川原子力発電所の女川原子力発電所の安全対策として安全対策として，として，非常用ディーゼル非常用ディーゼル発電機ディーゼル発電機の発電機の燃料貯蔵設備である蔵設備である軽油である軽油タンクの軽油タンクの地下化タンクの地下化や地下化や，火災防護対策の火災防護対策の工事量増加への工事量増加への対応が対応が必要。
必要。
女川２
女川２号機の号機の安全対策全体の安全対策全体の工事完了目標を工事完了目標を平成２９
平成２９年
２９年４月に見直し
見直し，工事完了までの工事完了までの期間までの期間は期間は適切に適切に安全を安全を確保する確保する。
する。
当社としては当社としては，としては，今後とも今後とも，とも，新規制基準への新規制基準への適合性への適合性にとどまらず適合性にとどまらず，にとどまらず，原子力発電所のさらなる電所のさらなる安全のさらなる安全レベルの安全レベルの向上
レベルの向上に向上に向けた取けた取り組みを，みを，継続的に継続的に進めていく。
いく。
13