令和３年度

1級電気通信工事施工管理技士

二次検定試験

解答試案
2023/3/22■以下に記載する解答は､本試験実施団体による解答ではありません。受験者の参考に資するための当社の試案によるものです。

【問題１】
※

問題１～問題６は，必須問題ですので必ず全問題を解答してください。

【問題１】あなたが経験した電気通信工事のうちから，代表的な工事を１つ選び，次の設問１から設問３の答えを解答欄に記述しなさい。
〔注意〕 代表的な工事の工事名が工事以外でも，電気通信設備の据付調整が含まれている場合は，実務経験として認められます。ただし，撤去のみの工事は除きます。なお，あなたが経験した工事でないことが判明した場合は失格となります。

〔設問 1〕

あなたが経験した電気通信工事に関し，次の事項について記述しなさい。
〔注意〕 「経験した電気通信工事」は，あなたが工事請負者の技術者の場合は，あなたの所属会社が受注した工事内容について記述してください。従って，あなたの所属会社が二次下請業者の場合は，発注者名は一次下請業者名となります。
なお，あなたの所属が発注機関の場合の発注者名は，所属機関名となります。

(1) 工事名

郡山 B ビル新築工事(電気通信設備工事)(2) 工事の内容① 発注者名B 株式会社②

工事場所

福島県郡山市〇〇１丁目〇 − 〇③工

令和２年 9 月～令和３年３月④

請負概算金額⑤工事概要

期

1 ４ 00 万円

地下 1 階地上 5 階の新築ビルで、館内の電話、有線 LAN、無線 LAN、放送、テレビ、自動火災報知設備の機器据付けとケーブル（光・メタル・同軸ケーブル等）の配線工事を施工。
(3) 工事現場における施工管理上のあなたの立場又は役割
-1-

現場代理人

〔設問 2〕 上記工事を施工することにあたり「工程管理」上，あなたが特に重要と考えた事項をあげ，それについてとった措置又は対策を簡潔に記述しなさい。
重要と考えた事項
建築工事の遅れにより天井工事着手の遅れが考えられ、天井内ケーブル工事の遅延が無いように工程を管理することが特に重要と考えた。
とった措置又は対策

施工前工程管理会議で天井内ケーブル工事の施工方法を説明し各業者に了解を得て、天井工事の吊りボルトが垂れ下がった後からケーブルを吊りボルトに固定して敷設し工程を順守した。

〔設問 3〕 上記工事を施工することにあたり「品質管理」上，あなたが特に重要と考えた事項をあげ，それについてとった措置又は対策を簡潔に記述しなさい。
重要と考えた事項
フリーアクセス内でカテゴリ６ A の UTP ケーブルを電源ケーブルのそばに敷設すると、ノイズにより通信データがエラーを起こすことが想定されたので、敷設方法の管理が特に重要と考えた。
とった措置又は対策作業員には電源ケーブルから 30cm 以上離すように指示し、敷設後には現場代理人が施工図でチエックし、指示通りに施工していれば赤色のマーカーで施工図の配線を塗りつぶし、この施工図を保存するようにした。

-2-

【問題２】【問題2】次の設問 1 から設問 3 の答えを解答欄に記述しなさい。

〔設問 1〕

電気通信工事に関する語句を選択欄の中から２つ選び，番号と語句を記入のうえ，施工管理上留意すべき内容について，具体的に記述しなさい。
選択欄
1．工事現場における資材管理
2．打込み方式の金属拡張アンカーの施工
3．金属製電線管の露出施工
4．工場検査

解答欄
番号

語句

施工管理上留意すべき内容

1

工 事 現場に おけ ①使用予定の資機材等を記載した「使用資機材一覧表」を作成し、監督る資材管理職員の承諾を受ける。
②現場受入れ時に、「使用資機材一覧表」に適合しているか目視確認し、検品・検収する。

2

打 込 み方式 の金 ①固着作業は、アンカーサイズに適した重さの専用ハンマーと専用打込
属 拡 張アン カー み棒を用いてアンカーを拡張させて行う。の施工②施工終了後は、心棒打込み式または内部コーン打込み式の場合は目視か打音で固着確認を行う。

3

金 属 製電線 管の ①１区画の屈曲個所は、４個所以下とし、曲げ角度の合計が 270 度を超露出施工えないようにする。
②管の曲げ半径(内側半径)は、菅内径の６倍以上とし曲げ角度は 90 度を超えないようにする。

4

工場検査

①事前に検査内容や立会い者を記載した工場立会検査チェックリストを作成する。
②当日は、メーカーの自主検査記録や計測器類は校正された機器であり、校正記録があるかを確認する。

-3-

〔設問 2〕 下図に示すインターホン設備系統図において，(ｱ)，(ｲ)の日本産業規格（JlS）の記号の名称を記入し，それらの機能又は概要を記述しなさい。

解答欄
名称

機能又は概要(ｱ)端子盤

インターホン子機などのケーブル端子台を設置し、ケーブルを接続するための盤である。

(ｲ)

電 話 機形イ ンタ インターホン親機と接続し、子機と親機が通話することができる。
ーホン子機

-4-

〔設問 3〕無線ＬＡＮ工事における，通信方式等に関する次の記述において，語句を記述しなさい。
(1)に当てはまる

無線ＬＡＮ通信機能を内蔵した IP 端末と，アと呼ばれる無線ＬＡＮの基地局を介してＬＡＮ機器と接続する通信方式（図一 1）は，インフラストラクチャモードと呼ばれる。
(2) 無線ＬＡＮ通信機能を内蔵した IP 端末同士を直接無線 LAN で接続する通信方式（図一 2）は，
イモードと呼ばれる。

解答欄
アイ

アクセスポイントアドホック-5-

【問題３】【問題(1)(2)3】 下記の条件を伴う作業から成り立つ電気通信工事のネットワーク工程表について，(1)，(2)の項目の答えを解答欄に記入しなさい。
所要工期は，何日か。
作業 H のトータルフロートは，何日か。

条件
1．作業 A，B，C は同時に着手できる最初の仕事である。
2．作業Ｄは，A が完了後着手できる。
3．作業Ｅは，B が完了後着手できる。
4．作業Ｆは，B 及びＣが完了後着手できる。
5．作業Ｇは，D 及びＥが完了後着手できる。
6．作業Ｈは，E が完了後着手できる。
7．作業 I，J は，F が完了後着手できる。
8．作業Ｋは，H 及びＩが完了後着手できる。
9．作業Ｌは，J が完了後着手できる。
10．作業Ｍは，G，K，L が完了後着手できる。
11．作業Ｍが完了した時点で，全工事は終了する。
12．各作業の所要日数は，下記のとおりとする。
Ａ＝ 3 日，B ＝ 7 日，C ＝ 5 日，D ＝ 7 日，E ＝ 5 日，F ＝ 8 日，G ＝ 10 日，
Ｈ＝ 6 日，Ｉ＝５日，J ＝ 3 日，K ＝ 4 日，L ＝ 5 日，M ＝ 8 日
3+7=1012+0=120+3=3A

323D
712G
10

512+10=2220+4=24
18+5=23

12+6=18
15+5=20
0+7=701B
77

37+5=12E
57+0=70+5=5C
5742012H
667+8=15I15F8J3K482410M
824+8=32

32

1115+3=185189L5<解答の説明>・イベント番号①が基準で 0 日、➁の最早開始時刻は 0+3=3 ➡➁の右上に 3 と記載＊最早開始時刻➡ある任意の結合点で、その作業が最も早く開始できる時刻
・④には矢線(アクティビティ)が 2 つ入ってくる。7+0=7、0+5=5、で大きいほうが④の最早開始時刻
解答欄(1) 所要工期32 日
各イベントの最早開始時刻を順番に計算していくと、⑪の最早開始時刻が所要工期 32 日となる

(2) トータルフロート

4日
20-(12+6)=2 ➡ 2 日（イベント⑧の最遅完了時刻 LFT ー(イベント⑥の最早開始時刻+作業 H の所要日数)）＊トータルフロート：各作業でとり得る最大余裕時間＊最遅完了時刻(LFT)：工事が所要工期以内に完了するために各イベン
トまでの先行作業の全てが遅くとも完了していなければならない時刻-6-表ー１

最遅完了時刻の計算

イベント最遅完了時刻の計算

LFT

⑪完了点

32

⑩32(⑪ の LFT)− 8＝ 2524

⑨24(⑩ の LFT)− 5＝ 1919⑧24(⑩ の LFT)− 4＝ 2020【問題４】
【問題4】 電気通信工事に関する作業を選択欄の中から２つ選び，解答欄に作業等を記入のうえ，「労働安全衛生法令」に沿った労働災害防止対策について，それぞれ具体的に記述しなさい。
ただし，保安帽及び安全帯（墜落制止用器具）の着用に関する記述は除くものとする。
選択欄
1．高所作業車作業
2．スレート屋根上の作業
3．地山掘削の事前調査
4．足場の組立・解体作業
5．玉掛け作業

解答欄番号

作業名

労働災害防止対策

1

高所作業車作業

①事業者は事前に作業計画を立て、定められた作業指揮者に作業の指揮を行わせる。
②高所作業車を走行させる時は、作業床に労働者を原則として乗せない。

2

スレート屋根上の ①スレート屋根からの踏み抜き墜落災害防止のため、幅３０ｃｍ以上の作業歩み板を設ける。
②安全ネットを屋根の下に設けるか、 親綱を設け安全帯を使用する。

3

地山掘削の事前調 作業箇所及びそ の周辺の地山について次の事項をボーリングなどによ査り調査し、 次の調査結果により適応する掘削の時期及び順序を定め て作業を行う。
・形状、地質及び地層の状態
・き裂、含水、湧（ゆう）水及び凍結の有無及び状態

4

足場の組立、解体 ①高さ 85 ㎝以上の手すり及び 高さ 35 ㎝～ 50 ㎝の位置にさん (中さ作業ん)を設け、作業床の幅は 40 ㎝以上とする。
②作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立ち入りを禁止する。

5

玉掛け作業

①つり上げ荷重が１ｔ以上のクレーン等の玉掛け業務では玉掛け技能講習が必要、つり上げ荷重が１ｔ未満のクレーン等の玉掛け業務では玉掛け業務の特別教育が必要。
②つり荷の質量等が事業者から指示されたものであるかを確認するとともに、玉掛け用具の種類 等が適切であることを確認する。
-7-

【問題５】
5】 電気通信工事に関する用語を選択欄の中から3つ選び，解答欄に用語を記入のうえ，技術的な内容について，それぞれ具体的に記述しなさい。
ただし，技術的な内容とは，定義，特徴，動作原理などをいう。

【問題選択欄
1．ＶＯＩＰゲートウェイ
2．再生中継方式
3．デリンジャ現象
4．プロキシサーバ
5．QoS
6．DMZ
7．VOD
8．ゼロディ攻撃注）VoIP（Voice over Internet protocol）
QoS（Quality of Service）
DMZ（DeMilitarized Zone）
VOD（Video On Demand）
解答欄
番号用語

技術的な内容1

VoIP ゲートウ ①インターネットやイントラネットなどの IP ネットワーク上でデータ通信を利ェイ用して音声通話を行う仕組みである。
②企業などの内線電話を LAN に統合したものと、通信事業者が提供する IP 電話サービスがある。

2

再生中継方式

3

デ リ ン ジ ャ 現 ①太陽フレアが発生し、長距離通信に使用される周波数 3 MHz から 30 MHz の象
短波帯に通信障害が発生すること。
②高い周波数ほど、高緯度地域ほど影響が少ない。

4

プ ロ シ キ サ ー ①インターネットへのアクセスを代理で行うサーバーのことである。
バ②プロキシサーバーを使用すると、ブラウザで直接 Web サイトにアクセスせずに、プロキシサーバーにアクセスするので自分の情報の匿名性が高まる。

5

QoS①ネットワーク上で提供するサービス品質のことで、ある特定の通信を優先して伝送させたり、帯域幅を確保することができる。
②ルータや L2/L3 スイッチに実装される。

6

DMZ①インタネットなどの外部ネットワークと社内ネットワークの中間につくられるネットワーク上のセグメント（区域）のことである。
②ファイアウォールなどによって隔離された DMZ 内にサーバを設置するなどによってセキュリティ強化を図れる。

7

VOD①動画配信サービスの一つで、視聴者が好きなときに好きな動画作品を見ることができるものである。
②ネットに繋がっていれば、スマホやタブレット、パソコン、テレビなどの端末でいつでもどこでも見ることができる。

8

ゼロデイ攻撃①ソフトウェアなどのセキュリティホールが発見されてから、その情報公開や対策が講じられる前に、そのセキュリティホールを狙う攻撃のことである。
-8-①中継局において受信したマイクロ波をいったん復調して信号の波形を整え、また同期を取り直してから再び変調して送信する方式である。
②企業再生中継装置を通るたびにパルス信号が再生されるため、長距離にわたって安定して高品質な信号伝送ができる。

②ゼロデイ攻撃を受けたときは、攻撃の対象になっているデバイスやサイトなどをネットワークからすぐ切断し、これ以上被害が拡大しないようにすることである。

（注）2 例を示したが、解答は 1 例で良い。

【問題６】
6】 次の設問 1 から設問 3 の答えを解答欄に記述しなさい。

【問題〔設問 1〕「建設業法」に定められている建設工事の請負契約に関する次の記述において，に当てはまる語句を記述しなさい。

｢建設工事の請負契約において請負代金の全部又は一部のきは，注文者は，建設業者に対してアをする前に，ることができる。｣〔設問２〕

アイをする定がなされたとを立てることを請求す「労働安全衛生法」に定められている総括安全衛生管理者に関する次の記述において，に当てはまる語句を記述しなさい｢事業者は，政令で定める規模の事業場ごとに，厚生労働省令で定めるところにより，総括安全衛生管理者を選任し，その者に安全管理者，衛生管理者又は第 25 条の２第２項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに，次の業務を統括管理させなければならない。
1．労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
2．労働者の安全又は衛生のためのウの実施に関すること・
3．健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
4．労働災害の原因の調査及びエに関すること。
5．前各号に掲げるもののほか，労働災害を防止するため必要な業務で，厚生労働省令で定めるもの。｣〔設問３〕「電気通信事業法」の端末設備等規則に定められている絶縁抵抗等に関する次の記述において，に当てはまる数値を記述しなさい。
「端末設備の機器は，その電源回路と鎧体及びその電源回路と事業用電気通信設備との問に次の絶縁抵抗及び絶縁耐力を有しなければならない。
1．絶縁抵抗は，使用電圧が 300 V 以下の場合にあっては， オM Ω以上であり，300V を超え 750 V 以下の直流及び 300 V を超え 600 V 以下の交流の場合にあっては，0.4M Ω以上であること。
2．絶縁耐力は，使用電圧が 750 V を超える直流及び 600 V を超える交流の場合にあっては，その使用電圧の 1.5 倍の電圧を連続して 10 分間加えたときこれに耐えること。｣

解答欄
アイウエオ

前払い金保証人

教育

再発防止対策

0.2-9-