試

験

地

受

験

番

号

氏

名

ઃ建学(前)

⎫

⎧
⎜
⎜
⎜
⎩

受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください。 ⎜本日の受験地

仮受験番号

仮―

⎜
⎜
⎭

令和 2 年度

ઃ級建築施工管理技術検定試験
学科試験問題（午前の部)
令和 2 年 10 月 18 日(日)〔注 意 事 項〕
唖ページ数は亜表紙を入れて 21 ページです。
唖試験時間は亜10 時 15 分から 12 時 45 分です。
唖問題の解答の仕方は亜次によってください。
イ唖〔No唖 1 〕〜〔No唖15〕までの 15 問題のうちから亜 12 問題を選択し亜解答してください。
ロ唖〔No唖16〕〜〔No唖20〕までの 5 問題は亜全問題を解答してください。
ハ唖〔No唖21〕〜〔No唖33〕までの 13 問題のうちから亜 5 問題を選択し亜解答してください。
ニ唖〔No唖34〕〜〔No唖45〕までの 12 問題のうちから亜 5 問題を選択し亜解答してください。
ホ唖〔No唖46〕〜〔No唖50〕までの 5 問題は亜全問題を解答してください。
唖選択問題は亜解答数が指定数を超えた場合亜減点となりますから注意してください。
唖解答は亜別の解答用紙に亜〔HB〕の黒鉛筆か黒シャープペンシルで記入してください。
それ以外のボールペン茜サインペン茜色鉛筆などを使用した場合は亜採点されません。
唖問題は亜四肢択一式です。正解と思う肢の番号を次の例に従って塗りつぶしてください。
それ以外の場合は亜採点されないことがあります。
マーク例

●

塗りつぶし

唖マークを訂正する場合は亜消しゴムできれいに消して訂正してください。
唖解答用紙は亜雑書きしたり亜汚したり亜折り曲げたりしないでください。
唖この問題用紙は亜計算等に使用しても差し支えありません。
10唖この問題用紙は亜午前の部の試験終了時刻まで在席した場合に限り亜持ち帰りを認めます。
途中退席する場合は亜持ち帰りできません。

A―1

DAM-建1AM.smd Page 1

20/09/14 16:42 v3.60

A―2

DAM-建1AM.smd Page 2

20/09/14 16:42 v3.60

※

問題番号
〔No唖1〕〜〔No唖15〕までの 15 問題のうちから亜12 問題を選択し亜解答してください。

〔No唖 1〕

換気に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 換気量が一定の場合亜室容積が小さいほど換気回数は多くなる。
2唖 給気口から排気口に至る換気経路を短くするほうが亜室内の換気効率はよくなる。
3唖 全熱交換器を用いると亜冷暖房時に換気による熱損失や熱取得を軽減できる。
4唖 換気量が同じ場合亜置換換気は全般換気に比べて亜換気効率に優れている。

〔No唖 2〕

日照及び日射に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 同じ日照時間を確保するためには亜緯度が高くなるほど南北の隣棟間隔を大きくとる必要がある。
2唖 夏至に終日日影となる部分は永久日影であり亜年を通して太陽の直射がない。
3唖 北緯 35 度付近で亜終日快晴の春分における終日直達日射量は亜東向き鉛直面よりも南向
き鉛直面のほうが大きい。
4唖 昼光率は亜全天空照度に対する室内のある点の天空光による照度であり亜直射日光による照度を含む。

〔No唖 3〕

音に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 人間が聞き取れる音の周波数は亜一般的に 20 Hz から 20 kHz といわれている。
2唖 室内の向かい合う平行な壁の吸音率が低いと亜フラッターエコーが発生しやすい。
3唖 自由音場において亜無指向性の点音源から 10 m 離れた位置の音圧レベルが 63 dB のとき亜20 m 離れた位置の音圧レベルは 57 dB になる。
4唖 音波が障害物の背後に回り込む現象を回折といい亜低い周波数よりも高い周波数の音のほうが回折しやすい。

A―3

DAM-建1AM.smd Page 3

20/09/14 16:42 v3.60

〔No唖 4〕

木質構造に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 枠組壁工法は亜木材を使用した枠組に構造用合板その他これに類するものを打ち付けることにより亜壁及び床を設ける工法で亜枠組壁は水平力と鉛直力を同時に負担することはできない。
2唖 階建の建築物における隅柱は亜接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合亜通し柱としなくてもよい。
3唖 燃えしろ設計は亜木質材料の断面から所定の燃えしろ寸法を除いた断面に長期荷重により生じる応力度が亜短期の許容応力度を超えないことを検証するものである。
4唖 構造耐力上主要な部分である柱を基礎に緊結した場合亜当該柱の下部に土台を設けなくてもよい。

〔No唖 5〕

鉄筋コンクリート構造に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 床スラブは亜地震力に対し同一階の水平変位を等しく保つ役割を有する。
2唖 柱のじん性を確保するため亜短期軸方向力を柱のコンクリート全断面積で除した値は亜コ1
ンクリートの設計基準強度の以下とする。
2
3唖 壁板のせん断補強筋比は亜直交する各方向に関して亜それぞれ 0.25 ％ 以上とする。
4唖 梁に貫通孔を設けた場合亜構造耐力の低下は亜曲げ耐力よりせん断耐力のほうが著しい。

〔No唖 6〕鉄骨構造に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 梁の材質を SN 400 A から SN 490 B に変えても亜部材断面と荷重条件が同一ならば亜梁のたわみは同一である。
2唖 トラス構造は亜部材を三角形に組み合わせた骨組で亜比較的細い部材で大スパンを構成することができる。
3唖 節点の水平移動が拘束されているラーメン構造では亜柱の座屈長さは亜設計上亜節点間の距離に等しくとることができる。
4唖 構造耐力上主要な部分である圧縮材については亜細長比の下限値が定められている。

A―4

DAM-建1AM.smd Page 4

20/09/14 16:42 v3.60

〔No唖 7〕

地盤及び基礎構造に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 直接基礎における地盤の許容応力度は亜基礎荷重面の面積が同一ならば亜その形状が異なっても同じ値となる。
2唖 直接基礎下における粘性土地盤の圧密沈下は亜地中の応力の増加により長時間かかって土中の水が絞り出され亜間隙が減少するために生じる。
3唖 圧密による許容沈下量は亜独立基礎のほうがべた基礎に比べて小さい。
4唖 基礎梁の剛性を大きくすることにより亜基礎の沈下量を平均化できる。

〔No唖 8〕

床の構造計算をする場合の積載荷重として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 店舗の売り場の積載荷重は亜2,900 N/m 2 とすることができる。
2唖 集会場の客席が固定席である集会室の積載荷重は亜2,900 N/m 2 とすることができる。
3唖 倉庫業を営む倉庫の積載荷重は亜2,900 N/m 2 とすることができる。
4唖 百貨店の屋上広場の積載荷重は亜2,900 N/m 2 とすることができる。

A―5

DAM-建1AM.smd Page 5

20/09/14 16:42 v3.60

〔No唖 9〕

図に示す

ヒンジラーメン架構の AD 間に等分布荷重が亜CE 間に集中荷重が同時に作用したとき亜支点 A 及び B に生じる水平反力（H A亜H B）亜鉛直反力（V A亜V B）の値として亜正しいものはどれか。
ただし亜反力は右向き及び上向きを＋亜左向き及び下向きを−とする。

1唖 H A ＝ − 40 kN
2唖 H B ＝ ＋ 40 kN
3唖 V A ＝ − 20 kN
4唖 V B ＝ ＋ 20 kN

A―6

DAM-建1AM.smd Page 6

20/09/14 16:42 v3.60

〔No唖10〕

図に示すラーメン架構に集中荷重 3P 及び 2P が同時に作用したときの曲げモーメント

図として亜正しいものはどれか。
ただし亜曲げモーメントは材の引張り側に描くものとする。

1唖

2唖

3唖

4唖

A―7

DAM-建1AM.smd Page 7

20/09/14 16:42 v3.60

〔No唖11〕鋼材に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 TMCP 鋼は亜熱加工制御により製造された鋼材で亜高じん性であり溶接性に優れた鋼材である。
2唖 低降伏点鋼は亜モリブデン等の元素を添加することで亜強度を低くし延性を高めた鋼材である。
3唖 鋼材の溶接性に関する数値として亜炭素当量（C eq）や溶接割れ感受性組成（P CM）がある。
4唖 鋼材の材質を変化させるための熱処理には亜焼入れ亜焼戻し亜焼ならしなどの方法がある。

〔No唖12〕

左官材料に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 せっこうプラスターは亜水硬性であり亜多湿で通気不良の場所で使用できる。
・・2唖 ドロマイトプラスターは亜それ自体に粘性があるためのりを必要としない。
3唖 セメントモルタルの混和材として消石灰を用いると亜こて伸びがよく亜平滑な面が得ら
れる。
・

・

4唖 しっくい用ののりには亜海藻亜海藻の加工品亜メチルセルロース等がある。

〔No唖13〕JIS（日本産業規格）のサッシに規定されている性能項目に関する記述として亜不適当

なものはどれか。
1唖 スライディングサッシでは亜気密性が規定されている。
2唖 スイングサッシでは亜水密性が規定されている。
3唖 スライディングサッシでは亜ねじり強さが規定されている。
4唖 スイングサッシでは亜遮音性が規定されている。

〔No唖14〕

建築用シーリング材に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。
はっすい1唖 シリコーン系シーリング材は亜表面にほこりが付着しないため亜目地周辺に撥水汚染が生じにくい。
2唖 成分形シーリング材は亜施工直前に基剤と硬化剤を調合し亜練り混ぜて使用する。
3唖 弾性シーリング材は亜液状ポリマーを主成分としたもので亜施工後は硬化し亜ゴム状弾性を発現する。
4唖 シーリング材のクラスは亜目地幅に対する拡大率及び縮小率で区分が設定されている。

A―8

DAM-建1AM.smd Page 8

20/09/14 16:42 v3.60

〔No唖15〕

内装材料に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 構造用せっこうボードは亜芯材のせっこうに無機質繊維等を混入したうえ亜くぎ側面抵抗を強化したものである。
2唖 ロックウール化粧吸音板は亜ロックウールのウールを主材料として亜結合材及び混和材を用いて成形し亜表面化粧加工したものである。
3唖 けい酸カルシウム板は亜石灰質原料亜けい酸質原料亜石綿以外の繊維亜混和材料を原料として亜成形したものである。
4唖 強化せっこうボードは亜両面のボード用原紙と芯材のせっこうに防水処理を施したもので
ある。

A―9

DAM-建1AM.smd Page 9

20/09/14 16:42 v3.60

※

問題番号
〔No唖16〕〜〔No唖20〕までの 5 問題は亜全問題を解答してください。

〔No唖16〕

構内アスファルト舗装に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 盛土をして路床とする場合は亜一層の仕上り厚さ 300 mm 程度ごとに締め固めながら亜所定の高さに仕上げる。
2唖 アスファルト混合物の敷均し時の温度は亜一般に 110 ℃ 以上とする。
3唖 アスファルト混合物の締固め作業は亜一般に継目転圧亜初転圧亜次転圧亜仕上げ転圧の順に行う。
4唖 アスファルト舗装の継目は亜既設舗装の補修亜延伸等の場合を除いて亜下層の継目の上に上層の継目を重ねない。

〔No唖17〕

避雷設備に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 高さが 15 m を超える建築物には亜原則として亜避雷設備を設けなければならない。
2唖 指定数量の 10 倍以上の危険物を貯蔵する倉庫には亜高さにかかわらず亜原則として亜避雷設備を設けなければならない。
3唖 受雷部システムの配置は亜保護しようとする建築物の種類亜重要度等に応じた保護レベルの要求事項に適合しなければならない。
4唖 鉄骨造の鉄骨躯体は亜構造体利用の引下げ導線の構成部材として利用することができる。

〔No唖18〕空気調和設備に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 ファンコイルユニット方式における管式は亜冷水管及び温水管をそれぞれ設置し亜各ユ
ニットや系統ごとに選択亜制御して冷暖房を行う方式である。
2唖 パッケージユニット方式は亜小容量の熱源機器を内蔵するパッケージ型空調機を亜各空調
区域や各室に設置して空調を行う方式である。
3唖 定風量単一ダクト方式は亜還気と外気を空調機内で温度亜湿度亜清浄度を総合的に調整した後亜ダクトにより各室に一定の風量で送風する方式である。
4唖 二重ダクト方式は亜系統のダクトで送られた温風と冷風を亜混合ユニットにより熱負荷に応じて混合量を調整して吹き出す方式である。

A ― 10

DAM-建1AM.smd Page 10

20/09/14 16:42 v3.60

〔No唖19〕

消火設備に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 屋内消火栓設備は亜建物の内部に設置し亜人がノズルを手に持ち亜火点に向けてノズルより注水を行い亜冷却効果により消火するものである。
2唖 閉鎖型ヘッドのスプリンクラー消火設備は亜火災による煙を感知したスプリンクラーヘッ
ドが自動的に開き亜散水して消火するものである。
3唖 泡消火設備は亜特に低引火点の油類による火災の消火に適し亜主として泡による窒息作用により消火するものである。
4唖 連結散水設備は亜散水ヘッドを消火活動が困難な場所に設置し亜地上階の連結送水口を通じて消防車から送水して消火するものである。

〔No唖20〕 数量積算に関する記述として亜公共建築数量積算基準（国土交通省制定）上亜正しい
ものはどれか。
1唖 根切り又は埋戻しの土砂量は亜地山数量に掘削による増加亜締固めによる減少を見込んで算出する。
2唖 鉄筋コンクリート造のコンクリート数量は亜鉄筋及び小口径管類によるコンクリートの欠除を見込んで算出する。
3唖 鉄骨鉄筋コンクリート造のコンクリート数量は亜コンクリート中の鉄骨及び鉄筋の体積分を差し引いて算出する。
4唖 鉄筋の数量は亜ガス圧接継手の加工による鉄筋の長さの変化はないものとして算出する。

A ― 11

DAM-建1AM.smd Page 11

20/09/14 16:42 v3.60

※

問題番号
〔No唖21〕〜〔No唖33〕までの 13 問題のうちから亜5 問題を選択し亜解答してください。

〔No唖21〕

乗入れ構台の計画に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 乗入れ構台の支柱と山留めの切梁支柱は亜荷重に対する安全性を確認したうえで兼用した。
1
2唖 道路から乗入れ構台までの乗込みスロープは亜勾配をとした。
83唖 幅が 6 m の乗入れ構台の交差部は亜使用する施工機械や車両の通行の安全性を高めるた
め亜隅切りを設置した。
4唖 乗入れ構台の支柱は亜使用する施工機械や車両の配置によって亜位置を決めた。

〔No唖22〕

土工事に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 ヒービングとは亜軟弱な粘性土地盤を掘削する際に亜山留め壁の背面土のまわり込みにより掘削底面の土が盛り上がる現象をいう。
2唖 盤ぶくれとは亜掘削底面付近の砂地盤に上向きの水流が生じ亜砂が持ち上げられ亜掘削底面が破壊される現象をいう。
3唖 クイックサンドとは亜砂質土のように透水性の大きい地盤で亜地下水の上向きの浸透力が砂の水中での有効重量より大きくなり亜砂粒子が水中で浮遊する状態をいう。
・・

4唖 パイピングとは亜水位差のある砂質地盤中にパイプ状の水みちができて亜砂混じりの水が噴出する現象をいう。

〔No唖23〕

ソイルセメント柱列山留め壁に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 多軸のオーガーで施工する場合亜大径の玉石や礫が混在する地盤では亜先行削孔併用方式を採用する。
かくはん

2唖 掘削土が粘性土の場合亜砂質土に比べて掘削攪拌速度を速くする。
3唖 H 形鋼や鋼矢板などの応力材は亜付着した泥土を落とし亜建込み用の定規を使用して建て込む。
4唖 ソイルセメントの硬化不良部分は亜モルタル充填や背面地盤への薬液注入などの処置を行う。

A ― 12

DAM-建1AM.smd Page 12

20/09/14 16:42 v3.60

〔No唖24〕

場所打ちコンクリート杭地業に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 リバース工法における次孔底処理は亜一般にトレミー管とサクションポンプを連結し亜スライムを吸い上げて排出する。
・

・

・

・

2唖 オールケーシング工法における孔底処理は亜孔内水がない場合やわずかな場合にはハン・・

マーグラブにより掘りくずを除去する。
3唖 杭頭部の余盛り高さは亜孔内水がない場合は 50 cm 以上亜孔内水がある場合は 80 〜
100 cm 程度とする。
4唖 アースドリル工法における鉄筋かごのスペーサーは亜D 10 以上の鉄筋を用いる。

〔No唖25〕

異形鉄筋の継手及び定着に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 梁の主筋を柱内に折曲げ定着とする場合亜仕口面からの投影定着長さは亜柱せいの3倍4以上とする。
2唖 D 35 以上の鉄筋には亜原則として亜重ね継手を用いない。
3唖 大梁主筋に SD 390 を用いる場合のフック付定着の長さは亜同径の SD 345 を用いる場合と同じである。
4唖 腹筋に継手を設ける場合の継手長さは亜150 mm 程度とする。

〔No唖26〕鉄筋の機械式継手に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 ねじ節継手とは亜鉄筋表面の節がねじ状に熱間成形されたねじ節鉄筋を使用し亜雌ねじ加
工されたカップラーを用いて接合する工法である。
2唖 充填継手とは亜異形鉄筋の端部に鋼管（スリーブ）をかぶせた後亜外側から加圧して鉄筋表面の節にスリーブを食い込ませて接合する工法である。
3唖 端部ねじ継手とは亜端部をねじ加工した異形鉄筋亜あるいは加工したねじ部を端部に圧接した異形鉄筋を使用し亜雌ねじ加工されたカップラーを用いて接合する工法である。
4唖 併用継手とは亜種類の機械式継手を組み合わせることでそれぞれの長所を取り入れ亜施
工性を改良した工法である。

A ― 13DAM-建1AM.smd Page 13

20/09/14 16:42 v3.60

〔No唖27〕型枠の設計に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 支保工以外の材料の許容応力度は亜長期許容応力度と短期許容応力度の平均値とする。
2唖 コンクリート型枠用合板の曲げヤング係数は亜長さ方向スパン用と幅方向スパン用では異なる数値とする。
3唖 パイプサポートを支保工とするスラブ型枠の場合亜打込み時に支保工の上端に作用する水
平荷重は亜鉛直荷重の％ とする。

4唖 コンクリート打込み時の側圧に対するせき板の許容たわみ量は亜5 mm とする。

〔No唖28〕構造体コンクリートの調合に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 アルカリシリカ反応性試験で無害でないものと判定された骨材であっても亜コンクリート
中のアルカリ総量を 3.0 kg/m 3 以下とすれば使用することができる。
2唖 コンクリートの単位セメント量の最小値は亜一般に 250 kg/m 3 とする。
3唖 細骨材率が大きくなると亜所定のスランプを得るのに必要な単位セメント量及び単位水量は大きくなる。
4唖 水セメント比を小さくすると亜コンクリート表面からの塩化物イオンの浸透に対する抵抗性を高めることができる。

〔No唖29〕コンクリートの運搬及び打込みに関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 高性能 AE 減水剤を用いた高強度コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間は亜原則として亜120 分を限度とする。
2唖 普通コンクリートを圧送する場合亜輸送管の呼び寸法は亜粗骨材の最大寸法の倍とする。
3唖 コンクリート棒形振動機の加振は亜セメントペーストが浮き上がるまでとする。
4唖 打継ぎ面への打込みは亜レイタンスを高圧水洗により取り除き亜健全なコンクリートを露出させてから行うものとする。

〔No唖30〕 高力ボルト接合に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。
1唖 締付け後の高力ボルトの余長は亜ねじ山から山までの範囲であることを確認した。

2唖 ねじの呼びが M 22 の高力ボルトの次締付けトルク値は亜150 N茜m とした。
3唖 ねじの呼びが M 20 のトルシア形高力ボルトの長さは亜締付け長さに 20 mm を加えた値を標準とした。
4唖 高力ボルトの接合部で肌すきが 1 mm を超えたので亜フィラープレートを入れた。

A ― 14

DAM-建1AM.smd Page 14

20/09/14 16:42 v3.60

〔No唖31〕

大空間鉄骨架構の建方に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 スライド工法は亜移動構台上で所定の部分の屋根鉄骨を組み立てた後亜構台を移動させ亜順次架構を構築する工法である。
2唖 総足場工法は亜必要な高さまで足場を組み立てて亜作業用の構台を全域にわたり設置し亜架構を構築する工法である。
3唖 リフトアップ工法は亜地上又は構台上で組み立てた屋根架構を亜先行して構築した構造体を支えとして亜ジャッキ等により引き上げていく工法である。
4唖 ブロック工法は亜地組みした所定の大きさのブロックを亜クレーン等で吊り上げて架構を構築する工法である。

〔No唖32〕

木質軸組構法に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 階及び階の上下同位置に構造用面材の耐力壁を設けるため亜胴差し部において亜構造
・・用面材相互間に亜6 mm のあきを設けた。
2唖 接合に用いるラグスクリューの締付けは亜先孔をあけ亜スパナを用いて回しながら行った。
3唖 接合金物のボルトの締付けは亜座金が木材へ軽くめり込む程度とし亜工事中亜木材の乾燥収縮により緩んだナットは締め直した。
4唖 接合金物のボルトの孔あけは亜ねじの呼びにかかわらず公称軸径に 1.5 mm を加えたものとした。

〔No唖33〕揚重運搬機械に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 建設用リフトは亜人及び荷を運搬することを目的とするエレベーターで亜土木亜建築等の工事の作業で使用される。
2唖 建設用リフトは亜組立て又は解体の作業を行う場合亜作業を指揮する者を選任して亜その者の指揮のもとで作業を実施する。
3唖 移動式クレーンは亜10 分間の平均風速が 10 m/s 以上の場合亜作業を中止する。
4唖 移動式クレーンは亜旋回範囲内に 6,600 V の配電線がある場合亜配電線から安全距離を
2 m 以上確保する。

A ― 15DAM-建1AM.smd Page 15

20/09/14 16:42 v3.60

※

問題番号
〔No唖34〕〜〔No唖45〕までの 12 問題のうちから亜5 問題を選択し亜解答してください。

〔No唖34〕合成高分子系ルーフィングシート防水に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 塩化ビニル樹脂系シート防水において亜シート相互の接合にクロロプレンゴム系の接着剤を用いた。
2唖 塩化ビニル樹脂系シート防水において亜接合部のシートの重ね幅は亜幅方向亜長手方向とも 40 mm 以上とした。
3唖 加硫ゴム系シート防水接着工法において亜防水層立上り端部の処理は亜テープ状シール材を張り付けた後にルーフィングシートを張り付け亜末端部は押さえ金物で固定し亜不定形
シール材を充填した。
4唖 加硫ゴム系シート防水接着工法において亜平場の接合部のシートの重ね幅は 100 mm 以
上とし亜立上りと平場との重ね幅は 150 mm 以上とした。

〔No唖35〕

シーリング工事に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 ALC など表面強度が小さい被着体に亜低モジュラスのシーリング材を用いた。
2唖 ボンドブレーカーは亜シリコーン系シーリング材を充填するため亜シリコーンコーティン
グされたテープを用いた。
3唖 先打ちしたポリサルファイド系シーリング材の硬化後に亜変成シリコーン系シーリング材
を打ち継いだ。
4唖 プライマーの塗布及びシーリング材の充填時に亜被着体が℃ 以下になるおそれが生じたため亜作業を中止した。

〔No唖36〕

セメントモルタルによる壁タイル後張り工法に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 モザイクタイル張りの張付けモルタルは亜度塗りとし亜総塗厚を 3 mm 程度とした。
2唖 マスク張りの張付けモルタルは亜ユニットタイル裏面に厚さ 4 mm のマスク板をあて亜
金ごてで塗り付けた。
3唖 改良積上げ張りの張付けモルタルは亜下地モルタル面に塗厚 4 mm 程度で塗り付けた。
4唖 密着張りの化粧目地詰めは亜タイル張付け後亜24 時間以上経過したのち亜張付けモルタ
ルの硬化を見計らって行った。

A ― 16

DAM-建1AM.smd Page 16

20/09/14 16:42 v3.60

〔No唖37〕

金属板葺屋根工事に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 下葺きのルーフィング材は亜上下（流れ方向）の重ね幅を 100 mm亜左右（長手方向）の重ね幅を 200 mm とした。
2唖 塗装溶融亜鉛めっき鋼板を用いた金属板葺きの留付け用のドリルねじは亜亜鉛めっき製品を使用した。
3唖 心木なし瓦棒葺の通し吊子の鉄骨母屋への取付けは亜平座金を付けたドリルねじで亜下葺亜
野地板を貫通させ母屋に固定した。
4唖 平葺の吊子は亜葺板と同種同厚の材とし亜幅 20 mm亜長さ 50 mm とした。

〔No唖38〕軽量鉄骨壁下地に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 鉄骨梁に取り付く上部ランナーは亜耐火被覆工事の後亜あらかじめ鉄骨梁に取り付けられた先付け金物に溶接で固定した。
2唖 コンクリート壁に添え付くスタッドは亜上下のランナーに差し込み亜コンクリート壁に打込みピンで固定した。
すき ま

3唖 スタッドは亜上部ランナーの上端とスタッド天端との隙 間 が 15 mm となるように切断した。
4唖 上下のランナーの間隔が 3 m の軽量鉄骨壁下地に取り付ける振れ止めの段数は亜段とした。

〔No唖39〕防水形合成樹脂エマルション系複層仕上塗材（防水形複層塗材 E）仕上げに関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 下塗材は亜0.2 kg/m 2 を回塗りで亜均一に塗り付けた。
2唖 主材の基層塗りは亜1.2 kg/m 2 を回塗りで亜下地を覆うように塗り付けた。
3唖 主材の模様塗りは亜1.0 kg/m 2 を回塗りで亜見本と同様の模様になるように塗り付けた。
4唖 上塗材は亜0.3 kg/m 2 を回塗りで亜色むらが生じないように塗り付けた。

A ― 17DAM-建1AM.smd Page 17

20/09/14 16:42 v3.60

〔No唖40〕

アルミニウム製建具工事に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 表面処理が着色陽極酸化皮膜のアルミニウム製部材は亜モルタルに接する箇所の耐アルカ
リ性塗料塗りを省略した。
2唖 外部建具周囲の充填モルタルは亜NaCl 換算 0.04 ％（質量比）まで除塩した海砂を使用した。
3唖 建具枠のアンカーは亜両端から逃げた位置から亜間隔を 500 mm 以下で取り付けた。
4唖 水切りと下枠との取合いは亜建具枠まわりと同一のシーリング材を使用した。

〔No唖41〕

コンクリート素地面の塗装工事に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗りにおいて亜塗料を素地に浸透させるため亜下塗りはローラーブラシ塗りとした。
2唖 合成樹脂エマルションペイント塗りにおいて亜屋内の水がかり部分は亜塗料の種類を種とした。
3唖 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りにおいて亜中塗りを行う前に研磨紙 P 80 を用いて研磨した。
4唖 つや有合成樹脂エマルションペイント塗りにおいて亜最終養生時間を 48 時間とした。

〔No唖42〕

合成樹脂塗床に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 エポキシ樹脂系モルタル塗床の防滑仕上げは亜トップコート層目の塗布と同時に骨材を散布した。
2唖 エポキシ樹脂系コーティング工法のベースコートは亜コーティング材を木ごてで塗り付けた。
3唖 プライマーは亜下地の吸込みが激しい部分に亜硬化後亜再塗布した。
4唖 弾性ウレタン樹脂系塗床材塗りは亜塗床材を床面に流し亜金ごてで平滑に塗り付けた。

A ― 18DAM-建1AM.smd Page 18

20/09/14 16:42 v3.60

〔No唖43〕

壁のせっこうボード張りに関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 ボードの下端部は亜床面からの水分の吸上げを防ぐため亜床面から 10 mm 程度浮かして張り付けた。
2唖 テーパーエッジボードの突付けジョイント部の目地処理における上塗りは亜ジョイントコ
ンパウンドを幅 200 〜 250 mm 程度に塗り広げて平滑にした。
3唖 軽量鉄骨壁下地にボードを直接張り付ける際亜ボード周辺部を固定するドリリングタッピ
ンねじの位置は亜ボードの端部から 5 mm 程度内側とした。
4唖 木製壁下地にボードを直接張り付ける際亜ボード厚の倍程度の長さの釘を用いて亜釘頭が平らに沈むまで打ち込んだ。

〔No唖44〕

外壁の押出成形セメント板張りに関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 パネルの割付けにおいて亜使用するパネルの最小幅は 300 mm とした。
・

・

・

・

・

2唖 パネル取付け金物（Z クリップ）は亜下地鋼材に 30 mm のかかりしろを確保して取り付けた。
3唖 横張り工法のパネルは亜積上げ枚数

枚ごとに構造体に固定した自重受け金物で受けた。

4唖 縦張り工法のパネルは亜層間変形に対してロッキングにより追従するため亜縦目地を8 mm亜横目地を 15 mm とした。

〔No唖45〕

鉄筋コンクリート造の外壁改修工事に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 コンクリート打放し仕上げにおいて亜コンクリートに生じた幅が 0.5 mm の挙動のおそれのあるひび割れ部分は亜軟質形エポキシ樹脂を用いた樹脂注入工法で改修した。
・・

2唖 コンクリート打放し仕上げにおいて亜コンクリートのはく落が比較的大きく深い欠損部分
は亜ポリマーセメントモルタル充填工法で改修した。
3唖 小口タイル張り仕上げにおいて亜箇所当たりの下地モルタルと下地コンクリートとの浮き面積が 0.2 m 2 の部分は亜アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法で改修した。
4唖 小口タイル張り仕上げにおいて亜タイル陶片のみの浮きの部分は亜浮いているタイルを無振動ドリルで穿孔して亜注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法で改修した。

A ― 19DAM-建1AM.smd Page 19

20/09/14 16:42 v3.60

※

問題番号
〔No唖46〕〜〔No唖50〕までの 5 問題は亜全問題を解答してください。

〔No唖46〕

仮設計画に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 塗料や溶剤等の保管場所は亜管理をしやすくするため亜資材倉庫の一画を不燃材料で間仕
切り亜設ける計画とした。
2唖 ガスボンベ類の貯蔵小屋は亜通気を良くするため亜壁の面を開口とし亜他の面は上部に開口部を設ける計画とした。
3唖 工事で発生した残材を高さ 3 m の箇所から投下するため亜ダストシュートを設けるとともに亜監視人を置く計画とした。
4唖 前面道路に設置する仮囲いは亜道路面を傷めないようにするため亜ベースを H 形鋼とする計画とした。

〔No唖47〕

仮設設備の計画に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 工事用の給水設備において亜水道本管からの供給水量の増減に対する調整のため亜時間分の使用水量を確保できる貯水槽を設置する計画とした。
2唖 工事用の溶接用ケーブル以外の屋外に使用する移動電線で亜使用電圧が 300 V のものは亜種キャブタイヤケーブルを使用する計画とした。
3唖 作業員の仮設便所において亜男性用大便所の便房の数は亜同時に就業する男性作業員が60 人ごとに亜個設置する計画とした。
4唖 工事用の照明設備において亜普通の作業を行う作業面の照度は亜150 ルクスとする計画とした。

〔No唖48〕施工計画に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 鉄骨工事において亜建方精度を確保するため亜建方の進行とともに亜小区画に区切って建入れ直しを行う計画とした。
2唖 大規模亜大深度の工事において亜工期短縮のため亜地下躯体工事と並行して上部躯体を施工する逆打ち工法とする計画とした。
3唖 鉄筋工事において亜工期短縮のため亜柱や梁の鉄筋を先組み工法とし亜継手は機械式継手とする計画とした。
4唖 鉄骨工事において亜施工中の粉塵の飛散をなくし亜被覆厚さの管理を容易にするため亜耐
火被覆はロックウール吹付け工法とする計画とした。

A ― 20

DAM-建1AM.smd Page 20

20/09/14 16:42 v3.60

〔No唖49〕

躯体工事の施工計画に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 場所打ちコンクリート杭工事において亜安定液を使用したアースドリル工法の次孔底処
理は亜底ざらいバケットにより行うこととした。
2唖 鉄骨工事において亜板厚が 13 mm の部材の高力ボルト用の孔あけ加工は亜せん断孔あけとすることとした。
3唖 ガス圧接継手において亜鉄筋冷間直角切断機を用いて圧接当日に切断した鉄筋の圧接端面は亜グラインダー研削を行わないこととした。
4唖 土工事において亜透水性の悪い山砂を用いた埋戻しは亜埋戻し厚さ 300 mm ごとにランマーで締め固めながら行うこととした。

〔No唖50〕仕上工事の施工計画に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 改質アスファルトシート防水トーチ工法において亜露出防水用改質アスファルトシートの重ね部は亜砂面をあぶって砂を沈め亜100 mm 重ね合わせることとした。
2唖 メタルカーテンウォール工事において亜躯体付け金物は亜鉄骨躯体の製作に合わせてあら
かじめ鉄骨製作工場で取り付けることとした。
3唖 タイル工事において亜改良圧着張り工法の張付けモルタルの回の塗付け面積は亜タイル
工人当たり 4 m 2 とすることとした。
4唖 塗装工事において亜亜鉛めっき鋼面の化成皮膜処理による素地ごしらえは亜りん酸塩処理とすることとした。

A ― 21

DAM-建1AM.smd Page 21

20/09/14 16:42 v3.60

DAM-建1AM.smd Page 22

20/09/14 16:42 v3.60