®

LANIO-Nseries

LAN接続型デジタル
I O ユ ニ ッ ト
少 点 数・小 型 タ イ プ

LAN経由でデジタル信号を監視
LAN経由でデジタル信号を監視・・制御
制御
リレー接点出力：2点、絶縁入力：2点リレー接点出力：2点、絶縁入力：
2点リレー接点出力2点、ドライ接点入力（PoEモデル）
リレー接点出力2点、ドライ接点入力：：2点2点（PoEモデル）※PoE給電対応モデル有※PoE給電対応モデル有

LAN経由で、遠隔地の警報信号の監視や制御信号のON/OFFを簡単に実現するIOユニットです。
小型・低価格なので、接点数を多く必要としない場面でも無駄なく導入できます。
従来のLANIOシリーズ（一部モデルを除く）より約14%小型化しながらも、従来製品が持っていた全ての機能を踏襲し、少点数の分散配置に適しています。また最大4台の対応機器とTCP同時接続が可能なので、1：N接続（1地点入力：多地点出力）や、N：1接続（多地点入力/1地点出力）も可能です。
（下記図参照）

特長● 手軽に動作確認ができるPCソフトが付属● 起動時出力状態（ON/OFF)設定可能● PCからTCP/IP通信手順で制御コマンドを送り制御可能（ライブラリやサンプルプログラムを提供）● 指定した時間幅でワンショット出力が可能● 指定入力端子へのパルス信号をカウント● DC電源、ACアダプタ、PoE(一部モデル)給電対応● 本体の自動リセット機能■ パソコンによる集中監視制御システム● 指定周期で出力端子を自動的にON/OFF■ 1地点入力/多地点出力■ 多地点入力/1地点出力
DO1

パソコン

センサ

ランプ

PLC

スイッチ 1 DI1スイッチ 2 DI2スイッチ 3 DI3スイッチ 4 DI4スイッチ 5 DI5スイッチ 6 DI6スイッチ 7 DI7スイッチ 8 DI8スイッチ 1スイッチ 2スイッチ 1スイッチ 2

LA-N2R2P

LA-N2R2P-P

DO2
DO1

LA-8P-Pスイッチ 3スイッチ 4LA-N2R2Pスイッチ 3スイッチ 4LA-N2R2P-P
LA-8R

DO2

LANDO1スイッチ 5スイッチ 6LA-N2R2P

センサー 1センサー 2

LA-N2R2P-P

DO1
DO2
DO3
DO4DO5DO6DO7DO8

スイッチ 1スイッチ 2スイッチ 3スイッチ 4センサー 1センサー 2センサー 3センサー 4DO2

LA-N2R2P

LA-N2R2P-P

LA-N2R2P-E

LAN（Ethernet）

DO1
スイッチ 7スイッチ 8

LA-N2R2Pセンサー 3センサー 4

LA-N2R2P-P

DO2

パソコンに複数台を接続して、接点のON/OFFをパソコンから制御・監視できます。

1台のLA-8P-P（弊社入力専用モデル）に入力されたDI1-2、3-4、5-6、7-8の接点状態を、4台のLA-N2R2Pに2点ずつ分割しDO1-2リレーON/OFFとして伝えます。

4台のLA-N2R2P-Pに入力されたDI1-2の接点状態を、1台のLA-8R（弊社出力専用モデル）にDO1-2、3-4、5-6、7-8のリレーON/OFFとして伝えます。

仕

LA-N2R2P

型番

LA-N2R2P-E（PoE モデル）様出力回路

LA-N2R2P-P

リレー接点 (1a) 出力

LA-N2R2P-PE（PoE モデル）

2点

AC250V / DC30V (5A 時 )、DC110V (0.3A 時 )、最大負荷：5A / 1 点、10A / 2 点合計

定格制御電圧( 抵抗負荷 )最小適用負荷：DC 5V 10mA ( 故障率 P 水準参考値 )電気的寿命（開閉頻度 30 回 / 分）： AC250V 5A 抵抗負荷 5 万回以上、DC30V 5A 抵抗負荷 10 万回以上

リレー寿命

機械的寿命（開閉頻度 300 回 / 分）： 1,000 万回以上

入力回路

フォトカプラ絶縁入力 2 点

定格入力抵抗ドライ接点入力

2点

定格入力電圧 DC12 〜 24V、入力インピーダンス 4.7K Ω(5mA/24V)

oﬀ → on 1K Ω以下

ON/OFF 電圧 : oﬀ → on 9V 以上、on → oﬀ 5V 以下

on → oﬀ 10K Ω以上

入力側が LA-N2R2P(-E)/LA-N2R2P-P(E) の時： LA-N2R2P(-E)、LA-N2R2P-P(E)、LA-8R、LA-8T

入力延長対向モデル

入力側が LA-8P-P の時： LA-N2R2P(-P)、LA-N2R2P-P(E)、LA-8R、LA-8T
複数チャンネル同時取得、最大 32bit（4294967295）までのパルス数に対応

パルスカウント
メールアラート

対応する端子のいずれかが指定した状態（on/oﬀ）になった時に 1 点のメールアラートが作動。SMTP 認証に対応。

出力自動 ON/OFF 制御〇〇〇〇

起動時出力設定とワンショット出力〇〇〇〇

本体の自動リセット希望〇〇〇〇

着脱式ヨーロピアン端子台

入出力端子台5.08mm ピッチ 8 極、適合電線：AWG24 〜 12 単線、より線（棒端子使用）、電線被覆剥きしろ 5mm、締め付けトルク 0.5 〜 0.6 Nm
TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, DHCP, SMTP

LAN プロトコル※1
入出力状態表示

出力： 赤 LED2個

入力： 赤 LED2個

電源： 緑 LED

1 個※ 2

DC8 〜 30V 無極性、2W

電源 / 最大消費電力

ー

PoE: IEEE802.3af/at/bt、2.5W

ー

動作温度：-20 〜 +55℃、保存温度： -25 〜 +75℃、湿度条件： 10 〜 95%RH

温湿度条件

PoE: IEEE802.3af/at/bt、2.5W( 結露しないこと )ノイズシミュレータにて ± 1500Vp-p、幅 1 μＳ /50n Ｓ、ノーマル / コモンモード

耐ノイズ

AC2000V

耐電圧

1 分間

リレー出力一括と筐体間、リレー出力一括と電源一括間、リレー出力一括と入力一括間DC500V メガーにて 50 M Ω以上

絶縁抵抗

入出力端子一括と筐体間、入出力一括と電源一括間

64 × 106 × 30 mm (W×D×H)、約 240g

外形寸法 / 質量
電源ケーブル※3、簡易取説

付属品

簡易取説

電源ケーブル※3、簡易取説

簡易取説※ 1 ：TCP/IP、UDP/IP 以外はユーザーアプリケーションから使用出来ません。
※ 2 : 電源(PWR)LED は、TCP 接続前は緑色、TCP 接続後は橙色に点灯します。
※ 3 ：電源入力コネクタ（DC-IN2）に接続できる電源ケーブルLAH-15XHが付属します。

オ プ シ ョン各 部の説 明

106
95

27

ワイド入力ACアダプタ

6A-181WP09
入力：AC100〜240Ｖ、50/60Hz。
出力：DC9V、2A

DIN 取付プレート

64SI-DIN70
35mmDIN レールに取付ける時に利用します。

DIN 縦置き取付プレート

SI-DIN30① 入出力端子台② 電源入力ジャック（DC-IN1）③ 電源入力コネクタ（DC-IN2）④ リセットスイッチ⑤ＬＡＮコネクタ

35mmDIN レールに縦置き設置する時に利用します。

⑥ 電源ＬＥＤ⑦ 対向モードLED⑧ 入出力表示ＬＥＤ⑨ MACアドレスシール

固定用マグネット

SI-MG70
本体底面のネジ穴にマグネットプレートを2つ取り付けます。

取付方法〈 DINレール取付例 〉

DINレールへの取付

SI-DIN70・SI-DIN30を利用した取付例です。※写真はLANIOノーマルモデル

別売りDIN取付プレートを利用して、35mm幅DINレールへ取り付けることが出来ます。

据え置き
本体裏面のネジ穴を利用して、制御盤パネル等にネジ止めできます。

安全上のご注意

本製品をご使用の際は、添付の取扱説明書をよくお読みいただき、取扱説明書にそってお使いください。取扱説明書で保証していない使い方、仕様範囲以外の装置との接続、改造等につきましては故障・事故の原因となります。万一、保証外の使用方法で故障・事故などが発生した場合は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

●本カタログに記載の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●本カタログに記載の製品仕様、デザイン等は2024年4月現在のものです。改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
●製品の色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。
●このカタログからの無断転載はかたくお断りいたします。
©2024 by LINEEYE CO., LTD.

〒601−8468 京都市南区唐橋西平垣町39−1 丸福ビル4Ｆ
TEL.075−693−0161 FAX.075−693−0163●URL

https://www.lineeye.co.jp●E-mail：info@lineeye.co.jp※株式会社ラインアイは、元積水化学工業株式会社の電子機器開発メンバーがセキスイベンチャー基金からの出資を受けて設立した開発型企業です。

Printed in Japan

L-24402Ｊ/LE G