試験地受

験番号氏

名２電学⎧ 受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください｡ ⎫⎜⎜⎜⎜
仮受験番号 仮−⎭⎩ 本日の受験地

平成 29 年度

２級電気工事施工管理技術検定試験
学科試験問題〔注意事項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 24 ページです。
唖試験時間は亜 10 時 15 分から 12 時 45 分までです。
唖解答は亜下記によってください。
）〔No . 〕〜〔No . 12〕までの 12 問題のうちから亜 8 問題を選択し亜解答してください。
）〔No . 13〕〜〔No . 32〕までの 20 問題のうちから亜 11 問題を選択し亜解答してください。
）〔No . 33〕〜〔No . 38〕までの 6 問題のうちから亜 3 問題を選択し亜解答してください。
）〔No . 39〕の問題は亜必ず解答してください。
）〔No . 40〕〜〔No . 52〕までの 13 問題のうちから亜 9 問題を選択し亜解答してください。
）〔No . 53〕〜〔No . 64〕までの 12 問題のうちから亜 8 問題を選択し亜解答してください。
唖選択問題の解答数が指定数を超えた場合は亜減点となります。
唖解答は亜別の解答用紙に亜ＨＢの芯を用いたシャープペンシルまたはＨＢの鉛筆で記入してください。
それ以外のボールペン茜サインペン茜色鉛筆などを使用した場合は亜採点されません。
唖問題は亜四肢択一式です。正解と思う肢の番号を次のマーク例にしたがってぬりつぶしてください。

マーク例● ぬりつぶし唖マークを訂正する場合は亜消しゴムできれいに消してください。
消しかたが十分でないと指定数を超えた解答となり亜減点となります。
唖解答用紙は亜雑書きをしたり亜よごしたり亜折り曲げたりしないでください。
唖この問題用紙の余白を亜計算などに使用することは自由です。
10唖この問題用紙は亜試験終了時刻まで在席した方のうち亜希望者は持ち帰ることができます。
途中退席者や希望しない方の問題用紙は亜回収します。
A−1DAI-電気学科.smd Page 1

17/09/26 11:52 v3.40

※

問題番号〔No.〕〜〔No.12〕までの 12 問題のうちから亜8 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿〕 強磁性体に該当する物質として亜適当なものはどれか。

1阿ニッケル2阿アルミニウム

3阿銀4阿

銅

〔No 阿〕 図のように磁極間に置いた導体に電流を流したとき亜導体に働く力の方向として亜正しいものはどれか。
ただし亜電流は紙面の裏から表へと向かう方向に流れるものとする。

1阿ａ2阿ｂ3阿ｃ4阿ｄaSdbNc〔No 阿 〕 図に示す回路において亜A−B 間の合成抵抗値が 60 Ωであるとき亜抵抗 R の値として正しいものはどれか。

1阿90 Ω

2阿100 Ω3阿120 Ω4阿150 ΩAB

A−2DAI-電気学科.smd Page 217/09/26 11:52 v3.40

〔No 阿 〕 計器定数(1 kW茜h 当たりの円板の回転数)2 000 rev/kW茜h の単相線式の電力量計を亜
電圧 100 V亜電流 10 A亜力率 0.8 の回路に 15 分間接続した場合の円板の回転数として亜正しいものはどれか。

1阿400 回転2阿500 回転3阿600 回転

4阿800 回転〔No 阿 〕 回転速度 1 500 min −1 のときの起電力が 200 V の直流他励発電機を亜回転速度 1 350 min −1で運転したときの起電力の値として亜正しいものはどれか。
ただし亜界磁電流は一定とする。

1阿162 V2阿180 V3阿200 V4阿222 V〔No 阿 〕 台の三相変圧器を並行運転する場合亜変圧器の結線の組合せとして亜不適当なものはどれか。

1阿− 結線と − 結線
− 結線

2阿Y−Y 結線と3阿Y−Y 結線と Y−Y 結線

4阿− 結線と −Y 結線

A−3DAI-電気学科.smd Page 3

17/09/26 11:52 v3.40

〔No 阿 〕 進相コンデンサを誘導性負荷に並列に接続して力率を改善した場合亜電源側回路に生じる効果として亜関係のないものはどれか。

1阿

電圧降下の軽減2阿

電力損失の低減3阿

周波数変動の抑制

4阿

遅れ無効電流の減少〔No 阿〕 汽力発電所の熱効率の向上対策として亜不適当なものはどれか。

1阿高圧タービン出口の蒸気を加熱して低圧タービンで使用する。

2阿復水器の内部圧力を高くする。

3阿抽気した蒸気でボイラへの給水を加熱する。

4阿ボイラの燃焼用空気を排ガスで予熱する。

〔No 阿〕 変電所に用いる分路リアクトルに関する次の記述のうち亜に当てはまる語句の組合せとして亜適当なものはどれか。

分路リアクトルは亜深夜の軽負荷時に誘導性の負荷が少なくなったとき亜長距離送電線やケーブル系統のアアイ

1阿進相上昇2阿進相降下

3阿遅相

上昇

4阿遅相

降下

電流を打ち消し亜受電端の電圧イを抑制するために用いる。

A−4

DAI-電気学科.smd Page 417/09/26 11:52 v3.40

〔No 阿10〕 低圧配電系統における電気方式のうち亜単相線式と比較した三相線式の特徴として亜最も不適当なものはどれか。
ただし亜線間電圧亜力率及び送電距離は同一とし亜材質と太さが同じ電線を用いるものとする。

1阿電線条当たりの送電電力は大きくなる。

2阿送電電力が等しい場合には亜送電損失が大きくなる。

3阿

回転磁界が容易に得られ亜電動機の使用に適している。

4阿平衡三相の瞬時電力は一定で脈動しない。

〔No 阿11〕 事務所の基準面における維持照度の推奨値として亜日本工業規格(JIS)の照明設計基準
上亜誤っているものはどれか。

1阿事務室

750 lx

2阿応接室

500 lx

3阿会議室

300 lx

4阿更衣室

200 lx〔No 阿12〕 三相誘導電動機の始動法として亜不適当なものはどれか。

1阿全電圧始動法2阿スターデルタ始動法

3阿始動補償器法

4阿コンデンサ始動法

A−5

DAI-電気学科.smd Page 5

17/09/26 11:52 v3.40

※

問題番号〔No.13〕〜〔No.32〕までの 20 問題のうちから亜11 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿13〕 火力発電所の燃焼ガスによる大気汚染を軽減するために用いられる装置として亜不適当なものはどれか。

1阿脱硫装置2阿脱硝装置

3阿

微粉炭機

4阿

電気集じん器〔No 阿14〕 変圧器の冷却方式に関する次の記述に該当するものとして亜適当なものはどれか。

変圧器内部の絶縁油の自然対流によって鉄心及び巻線に発生した熱を外箱に伝え亜
外箱からの放射と空気の自然対流によって熱を外気に放散させる方式

1阿

送油風冷式

2阿送油自冷式

3阿

油入風冷式

4阿

油入自冷式

〔No 阿15〕 電力系統における保護リレーシステムの役割として亜最も不適当なものはどれか。

1阿直撃雷から機器を保護する。

2阿送電線路の事故の拡大を防ぐ。

3阿電力系統の安定性を維持する。

4阿異常が発生した機器を系統から切り離す。

A−6

DAI-電気学科.smd Page 6

17/09/26 11:52 v3.40

〔No 阿16〕 架空送電線路に関する次の記述に該当する機材の名称として亜適当なものはどれか。

電線の振動による素線切れや事故電流による溶断を防止するため亜懸垂クランプ付近の電線の外周に巻き付けて補強する。

1阿

ダンパ

2阿

スペーサ

3阿

アーマロッド4阿スパイラルロッド〔No 阿17〕 図に示す亜架空送電線路等に用いられるがいしの名称として亜適当なものはどれか。

連結金具

1阿

懸垂がいし

2阿

長幹がいし

3阿

ピンがいし

4阿

ラインポストがいし

磁器

連結金具

〔No 阿18〕 架空送電線により通信線に発生する電磁誘導障害の軽減対策として亜最も不適当なものはどれか。

1阿送電線をねん架する。

2阿通信線に遮へい層付ケーブルを使用する。

3阿架空地線に導電率のよい材料を使用する。

4阿送電線の中性点の接地抵抗値を低くする。

A−7

DAI-電気学科.smd Page 7

17/09/26 11:52 v3.40

〔No 阿19〕 架空送電線路に発生する現象として亜関係のないものはどれか。

1阿フェージング

2阿

コロナ放電

3阿

ギャロッピング

4阿

サブスパン振動〔No 阿20〕 配電系統における過電流遮断器の施設に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿高圧の過電流遮断器は亜その作動に伴いその開閉状態を表示する装置を有するもの又はその開閉状態を容易に確認できるものでなければならない。

2阿低圧の電路中において亜機械器具及び電線を保護するために必要な箇所には亜過電流遮断器を施設することが望ましい。

3阿高圧電路に短絡を生じたときに作動する過電流遮断器は亜これを施設する箇所を通過する短絡電流を遮断する能力を有するものでなければならない。

4阿電路の一部に接地工事を施した低圧架空電線の接地側電線には亜過電流遮断器を施設しなければならない。

〔No 阿21〕 単相 200 V 回路に使用する定格電流 15 A のコンセントの極配置として亜日本工業規格(JIS)上亜適当なものはどれか。

1阿2阿3阿4阿A−8DAI-電気学科.smd Page 817/09/26 11:52 v3.40

〔No 阿22〕 低圧三相誘導電動機の保護に用いられる 3 E リレーの保護目的の組合せとして亜正しいものはどれか。

1阿短絡保護亜欠相保護亜過負荷保護

2阿反相保護亜欠相保護亜過負荷保護

3阿反相保護亜欠相保護亜短絡保護

4阿反相保護亜短絡保護亜過負荷保護〔No 阿23〕 図に示す低圧屋内幹線の分岐点から 10 m の箇所に過電流遮断器を設ける場合亜分岐幹線の許容電流の最小値として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜適当なものはどれか。

電源側

1阿70 A2阿90 A

3阿110 A4阿130 A

過電流遮断器
定格電流 200 A
分岐幹線
長さ 10 m分岐点
過電流遮断器〔No 阿24〕 開放形高圧受電設備と比較したキュービクル式高圧受電設備に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿設置面積を小さくできる。

2阿

変圧器の増設や更新が容易である。

3阿設置場所における据付や配線の作業量が削減できる。

4阿

接地した金属箱内に充電部や機器などが収納され感電の危険性が少ない。

A−9

DAI-電気学科.smd Page 9

17/09/26 11:52 v3.40

〔No 阿25〕 キュービクル式高圧受電設備に関する記述として亜日本工業規格（JIS）上亜誤っているものはどれか。

1阿CB 形の主遮断装置は亜高圧交流遮断器と過電流継電器を組み合わせたものとする。

2阿CB 形の高圧主回路においては亜変流器と過電流継電器を組み合わせたもので過電流を検出する。

3阿PF ･ S 形の主遮断装置は亜高圧カットアウトと限流ヒューズを組み合わせたものとする。

4阿PF ･ S 形においては亜必要に応じ零相変流器と地絡継電器を組み合わせたもので地絡電流を検出する。

〔No 阿26〕 据置鉛蓄電池に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿単電池の公称電圧は亜 2 V である。

2阿電解液に亜水酸化カリウム水溶液を用いている。

3阿

触媒栓は亜充電時に水の分解で発生するガスを水に戻す栓である。

4阿極板の種類により亜クラッド式とペースト式に分類される。

〔No 阿27〕 需要場所に施設する地中電線路に関する記述として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜不適当なものはどれか。

1阿低圧地中電線と高圧地中電線との離隔距離を 0.15 m 以上とした。

2阿

地中電線を収める金属製の管路を管路式により施設したので亜管に施す接地工事を省略した。

3阿ケーブルを収める暗きょは亜車両その他の重量物の圧力に耐えるものとした。

4阿

暗きょの長さが 10 m なので亜地中電線の耐燃措置及び暗きょ内の自動消火設備を省略した。

A − 10DAI-電気学科.smd Page 10

17/09/26 11:52 v3.40

〔No 阿28〕 自動火災報知設備の差動式スポット型感知器の設置場所として亜消防法上亜不適当なものはどれか。
ただし亜感知器の取付面の高さは 4 m 未満とする。

1阿

休憩室

2阿

会議室

3阿

ボイラー室

4阿

自家発電室

〔No 阿29〕 自動火災報知設備の地区音響装置に関する記述として亜消防法上亜誤っているものはどれか。
ただし亜装置を設置する建物は亜小規模特定用途複合防火対象物ではないものとする。

1阿主要部の外箱の材料は亜不燃性又は難燃性のものとする。

2阿公称音圧は亜音響により警報を発する音響装置にあっては 90 dB 以上とする。

3阿各階ごとに亜その階の各部分から一の地区音響装置までの水平距離は 25 m 以下とする。

4阿受信機から地区音響装置までの配線は亜600 Ⅴビニル絶縁電線( I V )を使用する。

A − 11

DAI-電気学科.smd Page 11

17/09/26 11:52 v3.40

〔No 阿30〕 図に示すテレビ共同受信設備において亜増幅器出口から末端 A の直列ユニットのテレビ受信機接続端子までの総合損失として亜正しいものはどれか。
ただし亜同軸ケーブルの長さ及び各損失は次のとおりとする。
増幅器出口から末端 A までの同軸ケーブルの長さ：20 m
同軸ケーブルの損失：0.2 dB/m
分配器の分配損失：4.0 dB

直列ユニット単体の挿入損失： 2.0 dB
直列ユニット単体の結合損失：12.0 dB

1阿24.0 dB

2阿26.0 dB3阿28.0 dB

4阿30.0 dB〔No 阿31〕 電気鉄道の架空式の電車線路に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿トロリ線には亜円形溝付の断面形状のものが広く用いられている。

2阿ハンガは亜トロリ線とちょう架線を電気的に接続するために用いる金具である。

3阿

ちょう架線には亜一般的に亜鉛めっき鋼より線が用いられている。

4阿スプリング式バランサは亜トロリ線の伸縮によって変化するトロリ線張力を一定に調整する装置である。

〔No 阿32〕 道路照明に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿

連続照明の照明方式には亜ポール照明方式が最も広く用いられている。

2阿連続照明で曲線部に片側配列する場合は亜曲線の外縁に設置することが望ましい。

3阿トンネル照明において亜基本照明の平均路面輝度は亜設計速度が速いほど高くする。

4阿トンネル照明において亜交通量の少ない夜間の基本照明は亜平均路面輝度を昼間より高くする。

A − 12

DAI-電気学科.smd Page 12

17/09/26 11:52 v3.40

※

問題番号〔No.33〕〜〔No.38〕までの 6 問題のうちから亜3 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿33〕 換気設備に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿厨房は亜燃焼空気を確保するために正圧にする。

2阿

便所は亜臭気が他室に漏れないように負圧にする。

3阿

居室の 24 時間換気システムは亜シックハウス対策に有効である。

4阿第種換気方式は亜機械排気と自然給気による換気を行う方式である。

〔No 阿34〕 図に示す土留め支保工のうち亜アとイの名称の組合せとして亜適当なものはどれか。

アイ

1阿腹起し

中間杭

2阿腹起し

親杭

3阿

切りばり

中間杭

4阿切りばり親杭〔No 阿35〕 水準測量に関する用語として亜関係のないものはどれか。

1阿基準面

2阿レベル

3阿

ベンチマーク4阿トラバース点A − 13

DAI-電気学科.smd Page 13

17/09/26 11:52 v3.40

〔No 阿36〕 土留め壁を設けて行う掘削工事に関する次の記述に該当する現象として亜適当なものはどれか。

軟弱な粘土質地盤で掘削を行うとき亜矢板背面の鉛直土圧によって掘削底面が盛り上がる現象

1阿ボーリング2阿ヒービング

3阿

ボイリング

4阿

パイピング

〔No 阿37〕 鉄道線路及び軌道構造に関する記述として亜日本工業規格(JIS)上亜不適当なものはどれか。

1阿施工基面とは亜路盤の高さの基準面である。

2阿建築限界とは亜建造物の構築を制限した軌道上の限界である。

3阿軌道中心間隔とは亜並行して敷設された軌道の中心線間の距離である。

4阿

軌間とは亜直線区間における左右のレール中心線の間隔である。

〔No 阿38〕 図に示す鉄筋コンクリート造の梁断面図において亜アとイの名称の組合せとして亜適当なものはどれか。

アイ

1阿あばら筋

腹筋

2阿あばら筋

主筋

3阿帯筋

腹筋

4阿帯筋

主筋

A − 14

DAI-電気学科.smd Page 14

17/09/26 11:52 v3.40

※

問題番号〔No.39〕の問題は亜必ず解答してください。

〔No 阿39〕 自動火災報知設備の配線用図記号と名称の組合せとして亜日本工業規格(JIS)上亜誤っているものはどれか。

図記号名称

1阿差動式スポット型感知器

2阿定温式スポット型感知器

3阿

B

警報ベル

4阿

P表示灯

A − 15

DAI-電気学科.smd Page 15

17/09/26 11:52 v3.40

※

問題番号〔No.40〕〜〔No.52〕までの 13 問題のうちから亜9 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿40〕 キュービクル式高圧受電設備の受渡試験の標準的な試験項目として亜日本工業規格(JIS)
上亜定められていないものはどれか。

1阿構造試験

2阿動作試験

3阿

耐電圧試験

4阿

防水試験

〔No 阿41〕 架空送電線の緊線工事の工法として亜不適当なものはどれか。

1阿

吊金工法

2阿

切分け工法

3阿相取り工法

4阿

プレハブ架線工法〔No 阿42〕 高圧受電設備の受電室に関する記述として亜高圧受電設備規程上亜不適当なものはどれか。

1阿受電室を通過する排水管は亜最短になるように施設した。

2阿

保守点検に必要な通路の幅を 0.8 m とした。

3阿受電室を耐火構造とし亜不燃材で造った壁亜柱亜床及び天井で区画した。

4阿配電盤の計器面の照度を 300 lx とした。

A − 16

DAI-電気学科.smd Page 16

17/09/26 11:52 v3.40

〔No 阿43〕 電気鉄道における架空式の電車線路の施工に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿ちょう架線のハンガ取付箇所には亜保護カバーを取り付けた。

2阿電車線を支持する可動ブラケットは亜長幹がいしを用いて電柱に取り付けた。

3阿パンタグラフがしゅう動通過できるように亜トロリ線相互の突合せ接続に圧縮接続管を使用した。

4阿パンタグラフの溝摩耗を防止するために亜直線区間ではトロリ線にジグザグ偏位をつけた。

〔No 阿44〕 情報通信設備の屋内配線に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿保守用インターホン設備の配線に亜着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV)を使用した。

2阿非常放送設備のスピーカの配線に亜警報用ポリエチレン絶縁ケーブル(AE)を使用した。

3阿監視カメラの配線に亜テレビジョン受信用同軸ケーブル(5C−FB)を使用した。

4阿

電話設備の幹線に亜通信用構内ケーブル(TKEV)を使用した。

〔No 阿45〕 法令に基づく申請書等と提出先等の組合せとして亜誤っているものはどれか。

申請書等提出先等

1阿

建築基準法に基づく確認申請書(建築物)

建築主事又は指定確認検査機関

2阿労働安全衛生法に基づく労働者死傷病報告

所轄労働基準監督署長

3阿

道路交通法に基づく道路使用許可申請書

所轄警察署長4阿

電波法に基づく高層建築物等予定工事届

国土交通大臣A − 17

DAI-電気学科.smd Page 17

17/09/26 11:52 v3.40

〔No 阿46〕 大型機器の屋上への搬入計画を立案する場合の確認事項として亜必要でないものはどれか。

1阿搬入時期及び搬入順序

2阿搬入揚重機の選定

3阿搬入経路と作業区画場所

4阿搬入業者の作業員名簿〔No 阿47〕 バーチャート工程表と比較した亜アロー形ネットワーク工程表の特徴に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿計画と実績の比較が容易である。

2阿各作業の余裕時間が容易にわかる。

3阿各作業との関連性が明確で理解しやすい。

4阿クリティカルパスにより亜重点的工程管理ができる。

〔No 阿48〕 図に示す工程管理に用いる図表の名称として亜適当なものはどれか。

達成度
作業名
準備作業
配管工事
接地工事
入線工事
中間接続工事
端末処理結線
塗装工事
後片付け

1阿

QC 工程表2阿タクト工程表3阿レーダーチャート

4阿ガントチャート

1020 30

平成○○年○○月末現在％
40 50 60 70 80 90 100

A − 18

DAI-電気学科.smd Page 18

17/09/26 11:52 v3.40

〔No 阿49〕 図に示す品質管理に用いる図表の名称として亜適当なものはどれか。

1阿

パレート図

2阿ヒストグラム

3阿

特性要因図

4阿

管理図

UCLCLLCL〔No 阿50〕 絶縁抵抗測定に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿高圧ケーブルの各心線と大地間を亜1 000 V の絶縁抵抗計で測定した。

2阿200 V 電動機用の電路と大地間を亜500 V の絶縁抵抗計で測定した。

3阿

測定前に絶縁抵抗計の接地端子(E)と線路端子(L)を短絡し亜スイッチを入れて指針が無限大(∞)であることを確認した。

4阿対地静電容量が大きい回路なので亜絶縁抵抗計の指針が安定してからの値を測定値とした。

〔No 阿51〕 物体を投下するときに投下設備を設け亜監視人を置く等の措置を講じなければならない
高さとして亜労働安全衛生法上亜定められているものはどれか。

1阿2 m 以上2阿3 m 以上3阿4 m 以上4阿5 m 以上A − 19

DAI-電気学科.smd Page 19

17/09/26 11:52 v3.40

〔No 阿52〕 作業主任者を選任すべき作業として亜労働安全衛生法上亜定められていないものはどれか。

1阿高圧活線近接作業

2阿張出し足場の組立て作業

3阿

酸素欠乏危険場所における作業

4阿土止め支保工の切りばりの取付け作業

A − 20DAI-電気学科.smd Page 20

17/09/26 11:52 v3.40

※

問題番号〔No.53〕〜〔No.64〕までの 12 問題のうちから亜8 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿53〕 建設業法上亜指定建設業として定められていないものはどれか。

1阿

造園工事業

2阿管工事業3阿

機械器具設置工事業

4阿

電気工事業

〔No 阿54〕 建設業に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1阿建設業とは亜元請亜下請その他いかなる名義をもってするかを問わず亜建設工事の完成を請け負う営業をいう。

2阿元請負人とは亜下請契約における注文者で建設業者であるものをいう。

3阿一般建設業の許可を受けた者が亜当該許可に係る建設業について亜特定建設業の許可を受けたときは亜当該建設業に係る一般建設業の許可は亜その効力を失う。

4阿特定建設業を営もうとする者が亜一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合は亜国土交通大臣の許可を受けなければならない。

〔No 阿55〕 電気工作物に関する次の記述のうち亜に当てはまる値として亜電気事業法上亜正しいものはどれか。

一般用電気工作物の受電の電圧は亜1阿200 V2阿400 V3阿600 V4阿750 V

以下と定められている。

A − 21

DAI-電気学科.smd Page 21

17/09/26 11:52 v3.40

〔No 阿56〕 特定電気用品に表示する記号として亜電気用品安全法上亜正しいものはどれか。

1阿2阿

3阿4阿

〔No 阿57〕 電気工事士等に関する記述として亜電気工事士法上亜誤っているものはどれか。

1阿特殊電気工事の種類には亜ネオン工事と非常用予備発電装置工事がある。

2阿第一種電気工事士は亜一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事することができる。

3阿第二種電気工事士は亜自家用電気工作物に係る簡易電気工事の作業に従事することができる。

4阿

電気工事士免状は亜都道府県知事が交付する。

〔No 阿58〕 一般用電気工作物に係る作業のうち亜電気工事士法上亜電気工事士でなくても従事できる作業はどれか。

1阿電線管に電線を収める作業

2阿

地中電線用の管を設置する作業

3阿配電盤を造営材に取り付ける作業

4阿

金属製のボックスを造営材に取り付ける作業

A − 22

DAI-電気学科.smd Page 22

17/09/26 11:52 v3.40

〔No 阿59〕 建築設備として亜建築基準法上亜定められていないものはどれか。
ただし亜建築物に設けるものとする。

1阿

避雷針

2阿

汚物処理の設備

3阿

昇降機

4阿

誘導標識

〔No 阿60〕 消防用設備等の設置に係る工事のうち亜消防設備士でなければ行ってはならない工事として亜消防法上亜定められていないものはどれか。
ただし亜電源亜水源及び配管の部分を除くものとする。

1阿ガス漏れ火災警報設備

2阿

屋内消火栓設備

3阿非常警報設備

4阿

不活性ガス消火設備〔No 阿61〕 事業者が労働者に安全衛生教育を行わなければならない場合として亜労働安全衛生法上亜定められていないものはどれか。

1阿労働者を雇い入れたとき

2阿労働災害が発生したとき

3阿労働者の作業内容を変更したとき

4阿省令で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるとき

A − 23

DAI-電気学科.smd Page 23

17/09/26 11:52 v3.40

〔No 阿62〕 建設業における安全管理者に関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1阿事業者は亜安全管理者を選任すべき事由が発生した日から 30 日以内に選任しなければならない。

2阿事業者は亜常時使用する労働者が 50 人以上となる事業場には亜安全管理者を選任しなければならない。

3阿

事業者は亜安全管理者を選任したときは亜当該事業所の所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければならない。

4阿事業者は亜安全管理者に亜労働者の危険を防止するための措置に関する技術的事項を管理させなければならない。

〔No 阿63〕 使用者が労働者名簿に記入しなければならない事項として亜労働基準法上亜定められていないものはどれか。

1阿労働者の労働時間数2阿従事する業務の種類

3阿

退職の年月日及びその事由

4阿

死亡の年月日及びその原因〔No 阿64〕 公害の要因として亜環境基本法上亜定められていないものはどれか。

1阿

騒音

2阿

悪臭

3阿

妨害電波

4阿

地盤の沈下

A − 24

DAI-電気学科.smd Page 24

17/09/26 11:52 v3.40

DAI-電気学科.smd Page 25

17/09/26 11:52 v3.40