令和５年１月報告書（案）

関西電力株式会社

大飯発電所

令和４年度（第３四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に係る基本検査）（案）

令和５年１月実用炉監視部門
専門検査部門令和５年１月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 2
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 2４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 3
５．確認資料 ..........................................................................................................................................................10
別添１ 検査指摘事項等の詳細 ..................................................................................................... 別添 1-1

令和５年１月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：関西電力株式会社（２）事業所名：大飯発電所（３）検査実施期間：令和４年 10 月１日～令和４年 12 月 31 日
（４）検査実施者：大飯原子力規制事務所
山西 忠敏
武岡 英二
河田 拓也
北村 清司
福島第二原子力規制事務所
久光 仁
原子力規制部検査グループ検査監督総括課
田邉 翔
山田 顕登
原子力規制部検査グループ実用炉監視部門
小野 達也
原子力規制部検査グループ専門検査部門
上田 洋
関 雅之
渋谷 徹
宇野 正登
種市 隆人
須貝 実
吉村 直樹
江頭 豊
増本 豊
平井 隆
南川 智嗣
雑賀 康正
鈴木 和也
杉山 久弥
佐山 洋
大和田 博幸
北嶋 勝彦
長澤 弘忠
岡村 博
検査補助者：大飯原子力規制事務所

1令和５年１月報告書（案）柿本 均
原子力規制部検査グループ専門検査部門
立部 洋介
坂中 伸次
星野 一文
髙橋 晶彦

２．運転等の状況
号機

電気出力（万 kW)

１号機

117.5

廃止措置中（使用済燃料ピットに使用済燃料を貯蔵中）

２号機

117.5

廃止措置中（使用済燃料ピットに使用済燃料を貯蔵中）

３号機

118.0

運転中（12 月 18 日発電開始）

４号機

118.0

運転中

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第３四半期は、以下のとおり検査を実施した。
３．１ 検査指摘事項等
重要度又は規制措置が確定した検査指摘事項等は、以下のとおりである。
詳細は、別添１参照（１）
件名

大飯発電所３、４号機 海水管トンネル内スプリンクラー設備の火災感知装置である感知器の不適切な箇所への設置

検査運用ガイド

BE0021 火災防護（３年）

検査種別

チーム検査

事象の概要

令和４年９月 12 日から実施した火災防護（３年）チーム検査において、海水管トンネル内に設置されているスプリンクラー設備の火災感知装置である感知器（以下「煙感知器」という。）２個が不適切な箇

2令和５年１月報告書（案）所に設置されていることを原子力検査官が確認した。
事業者に確認したところ、他発電所の検査指摘事項を踏まえた未然防止処置として、大飯発電所３、４号機の火災区域及び火災区画に設置している煙感知器の全数調査を行い、不適切な箇所に設置している煙感知器 47 個を把握し、令和４年９月５日までに移設を完了したと記録されていた。事業者が、原子力検査官からの指摘を受けて改めて確認したところ、調査範囲から海水管トンネルが漏れていたことが明らかになり、同トンネルに設置している煙感知器全 19 個のうち２個が不適切な箇所に設置されていたとのことだった。
重要度／深刻度

緑／SLⅣ（通知なし）

３．２ 検査継続案件
検査でパフォーマンス劣化が確認された（その可能性があるものを含む。）が、更なる事実確認等のため、検査を継続している案件は、以下のとおりである。
（１）
件名

大飯発電所３、４号機 工事計画に従った評価・施工の不備による
不十分な火災防護対策

検査運用ガイド

BE0021 火災防護（３年）

検査開始時期

令和４年度第３四半期

事象の概要

令和４年度第１四半期の検査指摘事項「美浜発電所３号機 工事計画に従った評価・施工の不備による補助給水機能に対する不十分な火災防護対策」を踏まえた未然防止処置において、A 系のほう酸ポンプの現地盤が B 系のほう酸ポンプと同じエリアにあり、１時間の耐火能力を有する隔壁等で系統分離されずに設置されている等が確認された。

４．検査内容４．１ 日常検査（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）１号機 使用済燃料貯蔵設備の系統運転性能検査
２）３号機 加圧器逃し弁分解検査
３）３号機 原子炉格納容器全体漏えい率検査
４）３号機 非常用炉心冷却系機能検査
５）３号機 主蒸気安全弁機能検査
3令和５年１月報告書（案）６）３号機 加圧器逃がし弁漏えい検査
７）３号機 補助給水系統機能検査（２）BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象
１）３号機 原子炉補機冷却水系統冷却機能
２）１号機 使用済燃料貯蔵設備の浄化冷却機能（３）BM0060 保全の有効性評価
検査項目 保全の有効性評価
検査対象
１）３号機 原子炉補機冷却水系統冷却器細管検査工事
２）３号機 １次系主要弁分解点検工事（４）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）３号機 特定重大事故等対処施設弁機能追加工事（５）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）３号機 制御棒クラスタ案内管支持ピン修繕工事（６）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）３号機 空冷式非常用発電装置起動試験２）４号機 特定重大事故等対処施設ファン起動試験３）４号機 タービン動補助給水ポンプ起動試験
４）４号機 特定重大事故等対処施設ポンプ起動試験
５）３、４号機 中央制御室非常用循環ファン起動試験
６）４号機 A ディーゼル発電機起動試験
７）４号機 C 充てんポンプ起動試験
８）３号機 B ディーゼル発電機起動試験
９）４号機 余熱除去ポンプ起動試験

4令和５年１月報告書（案）（７）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）４号機 特定重大事故等対処施設ファン起動試験及び復旧に係る系統構成
２）４号機 タービン動補助給水ポンプ起動試験及び復旧に係る系統構成
３）４号機 特定重大事故等対処施設ポンプ起動試験及び復旧に係る系統構成
４）１号機 使用済燃料貯蔵設備に係る系統構成
５）３、４号機 中央制御室非常用循環ファン起動試験及び復旧に係る系統構成
６）１、２号機 洗たく排水処理設備に係る系統構成
７）３号機 原子炉格納容器全体漏えい率検査及び復旧に係る系統構成（８）BO1030 原子炉起動・停止
検査項目 原子炉起動停止
検査対象
１）３号機 原子炉停止
２）３号機 原子炉起動【検査未了】（９）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）１号機 使用済燃料貯蔵設備の系統運転性能
２）３号機 空冷式非常用発電装置の運転性能
３）３号機 特定重大事故等対処施設電源ケーブルの非常用高圧母線への繋ぎ込み作
業に伴う計画的な運転上の制限への移行に伴う措置状況
４）４号機 タービン動補助給水ポンプの運転性能
５）３、４号機 中央制御室非常用循環系の運転性能（10）BO0060 燃料体管理(運搬・貯蔵)
検査項目 燃料の運搬等
検査対象
１）３号機 新燃料貯蔵庫から使用済燃料ピットへの新燃料の移動（11）BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象
１）３号機 安全注入信号作動試験時の中央制御室での運転員の活動状況

5令和５年１月報告書（案）（12）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象１）積雪（大雪）予報時における準備状況（13）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）若狭消防組合と合同ウォークダウンによる消防設備の設置状況の確認
検査項目 年次検査
検査対象
１）専属消防隊の教育及び訓練
２）火災防護計画に係る設備及び資機材の維持管理（ディーゼル消火ポンプ等）
３）大規模損壊対応訓練における消火活動（14）BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象
１）溢水防護区画及び浸水防護設備の状況（15）BE0040 緊急時対応組織の維持
検査項目 緊急時対応組織の維持
検査対象
１）緊急時に使用する衛星通信連絡設備の状況（16）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）シルトフェンスの保管状況の確認
２）弾道ミサイル発射情報を受けた対応
３）３号機 格納容器非常退避訓練（17）BE0060 重大事故等対応要員の能力維持
検査項目 重大事故等発生時に係る成立性の確認訓練
検査対象

6令和５年１月報告書（案）１）成立性の確認訓練
検査項目 大規模損壊発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練
検査対象
１）３号機 特定重大事故等対処施設の力量付与訓練
２）３号機 特定重大事故等対処施設の成立性の確認訓練
検査項目 大規模損壊発生時に係る技術的能力の確認訓練
検査対象
１）技術的能力の確認訓練（18）BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象
１）３号機 プレストレストコンクリート原子炉格納容器の健全性
２）３号機 保護用地震計の点検状況
３）大規模損壊対応訓練における地震防護の活動（19）BE0100 津波防護
検査項目 津波防護
検査対象
１）大規模損壊対応訓練における津波防護の活動（20）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）３号機 化学体積制御系統配管取替工事における個人被ばく管理
２）３号機 制御棒案内管支持ピン取替工事における個人被ばく管理（21）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象
１）大飯発電所 パフォーマンスレビュー会議の実施状況

４．２ チーム検査（１）BM0010 使用前事業者検査に対する監督

7

令和５年１月報告書（案）

検査項目 使用前事業者検査（変更工事）
検査対象
１）３号機 特定重大事故等対処施設
２）３号機 常設直流電源設備（３系統目）設置工事
３）３号機 化学体積制御設備配管改造工事（２）BM1050 供用期間中検査に対する監督
検査項目 供用期間中検査（ＰＷＲ）
検査対象
１）３号機 クラス１機器供用期間中検査
２）３号機 クラス２機器供用期間中検査
３）３号機 重大事故等クラス２機器供用期間中検査
４）３号機 供用期間中特別検査のうちクラス１配管特別検査（３）BO1050 取替炉心の安全性
検査項目 取替炉心の安全性
検査対象
１）３号機 第20サイクル取替炉心の安全性（４）BO1070 運転員能力
検査項目 運転責任者認定試験の適切性
検査対象
１）令和４年度第２回 運転責任者認定試験（５）BE0021 火災防護（３年）
検査項目 火災防護（３年）
検査対象
１）３、４号機 安全停止能力の防護【検査継続案件あり】
２）３、４号機 受動的な火災防護
３）３、４号機 能動的な火災防護【検査指摘事項等あり】
４）３、４号機 消火活動による損傷に対する防護
５）３、４号機 火災防護計画等の運営管理及び変更に関する評価と記録
６）３、４号機 一時的な可燃物及び発火源の管理（６）BE0070 重大事故等対応要員の訓練評価
検査項目 重大事故等発生時に係る訓練
検査対象

8令和５年１月報告書（案）１）成立性の確認訓練（３号炉主体）
検査項目 大規模損壊発生時に係る訓練
検査対象
１）技術的能力の確認訓練（７）BE0080 重大事故等対応訓練のシナリオ評価
検査項目 重大事故等発生時に係る訓練
検査対象
１）成立性の確認訓練（３号炉主体）
検査項目 大規模損壊発生時に係る訓練
検査対象
１）技術的能力の確認訓練（８）BR0050 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査項目 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査対象
１）３号機 格納容器パージに係る気体廃棄物放出評価２）放射性気体廃棄物の放出管理用モニタの管理
３）放射性液体廃棄物の放出管理用モニタの管理
４）１、２号機 放射性液体廃棄物放出配管系の維持管理
５）１、２号機 A 洗たく排水モニタタンクからの放出許可（９）BR0080 放射線環境監視プログラム
検査項目 放射線環境監視プログラム
検査対象
１）野外モニタリング設備及び気象観測設備の管理
２）発電所周辺の環境放射線（能）測定及び監視活動
３）１、２号機 洗たく排水ドレンタンクの漏えい監視（10）BR0090 放射線モニタリング設備
検査項目 放射線モニタリング設備
検査対象
１）２号機 排気筒モニタの検出器取替
２）可搬式計測器の管理
３）１号機 エリア放射線モニタの線源校正

9令和５年１月報告書（案）５．確認資料
５．１ 日常検査（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）１号機 使用済燃料貯蔵設備の系統運転性能検査
資料名
・大飯発電所 定期検査工程管理所則・大飯発電所 保修業務所則指針
・大飯発電所 発電業務所則・１号機 第２回廃止措置段階定期事業者検査要領書、成績書「使用済燃料貯蔵設
備の系統運転性能検査」（O１-２-008）
２）３号機 加圧器逃し弁分解検査
資料名
・大飯発電所 定期事業者検査実施所則・大飯発電所 保修業務所則指針
・３号機 第19回保全サイクル定期事業者検査要領書、成績書「加圧器逃し弁分解検査」（O３-19-116）
３）３号機 原子炉格納容器全体漏えい率検査
資料名・大飯発電所 定期事業者検査実施所則・大飯発電所 発電業務所則・３号機 第19回保全サイクル定期事業者検査要領書、成績書「原子炉格納容器全体漏えい率検査」(O３-19-153)
４）３号機 非常用炉心冷却系機能検査
資料名・大飯発電所 定期事業者検査実施所則・大飯発電所 保修業務所則指針
・３号機 第19回保全サイクル定期事業者検査要領書、成績書「非常用炉心冷却系機能検査」（O３-19-123）
５）３号機 主蒸気安全弁機能検査
資料名
・大飯発電所 定期事業者検査実施所則・大飯発電所 保修業務所則指針
・３号機

第19回保全サイクル定期事業者検査要領書、成績書「主蒸気安全弁機能10令和５年１月報告書（案）

検査」（O３-19-118）
６）３号機 加圧器逃がし弁漏えい検査
資料名
・大飯発電所 定期事業者検査実施所則・大飯発電所 発電業務所則・３号機 第19回保全サイクル定期事業者検査要領書、成績書「加圧器逃がし弁漏えい検査」(O３-19-115)
７）３号機 補助給水系統機能検査
資料名・大飯発電所 定期事業者検査実施所則・大飯発電所 発電業務所則・３号機 第19回保全サイクル定期事業者検査要領書、成績書「補助給水系統機能検査（２／２）」(O３-19-130)（２）BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象
１）３号機 原子炉補機冷却水系統冷却機能
資料名
・大飯発電所 保修業務所則指針
・大飯発電所 保修業務所則・保全指針 ３号機 原子炉補機冷却水冷却器
・安全作業確認書兼安全作業指示書「原子炉補機冷却水冷却器他細管検査工事」
・３号機 第19回保全サイクル定期事業者検査要領書、成績書「１次系熱交換器検査（１／２）」(O３-19-326)
・第19回 原子炉補機冷却水冷却器他細管検査工事 総括報告書
・原子炉補機冷却水系統図（冷却水ポンプ、クーラ及びタンク廻り）（１-４-１-１）
２）１号機 使用済燃料貯蔵設備の浄化冷却機能
資料名
・大飯発電所 定期検査工程管理所則・大飯１号機 定期事業者検査に係る保全指針
・大飯発電所 保修業務所則指針
・１号機 第２回廃止措置段階定期事業者検査要領書、成績書「使用済燃料貯蔵設
備の系統運転性能検査」（O１-２-008）
・１号機 第２回（新）定検１次系熱交換器他設備点検工事（原子炉分）総括報告書
・燃料ピットおよび燃料取替用水関連系統（１-１-５）

11

令和５年１月報告書（案）（３）BM0060 保全の有効性評価
検査項目 保全の有効性評価
検査対象
１）３号機 原子炉補機冷却水系統冷却器細管検査工事
資料名
・大飯発電所 保修業務所則指針
・大飯発電所 保修業務所則・保全指針 ３号機 原子炉補機冷却水冷却器
・安全作業確認書兼安全作業指示書「原子炉補機冷却水冷却器他細管検査工事」
・３号機 第19回保全サイクル定期事業者検査要領書、成績書「１次系熱交換器検査（１／２）」(O３-19-326)
・第19回 原子炉補機冷却水冷却器他細管検査工事 総括報告書
・原子炉補機冷却水系統図（冷却水ポンプ、クーラ及びタンク廻り）（１-４-１-１）２）３号機 １次系主要弁分解点検工事
資料名・大飯発電所 保修業務所則指針
・３号機 第18回１次系安全弁他定期点検工事のうち１次系大型弁定期点検工事総括報告書
・３号機 第19回１次系安全弁他定期点検工事のうち１次系大型弁定期点検工事総括報告書
・３号機 第19回保全サイクル定期事業者検査要領書、成績書「非常用炉心冷却系
主要弁分解検査」（O３-19-125）（４）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）３号機 特定重大事故等対処施設弁機能追加工事
資料名
・大飯発電所 使用前事業者検査実施所則・大飯発電所 ３号機 使用前事業者検査要領書、成績書｢特重工事｣（Ｏ３-特-表７-0503）・大飯３号機 特定重大事故等対応施設設置工事のうち機械・電気・計測制御設備
購入工事総括報告書（５）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象12

令和５年１月報告書（案）１）３号機 制御棒クラスタ案内管支持ピン修繕工事
資料名
・大飯発電所 保修業務所則指針
・大飯発電所 保修管理業務所則・安全作業確認書兼安全作業指示書「制御棒クラスタ案内管支持ピン修繕工事のうち本工事作業」
・制御棒クラスタ案内管支持ピン修繕工事のうち本工事作業工事総括報告書（６）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）３号機 空冷式非常用発電装置起動試験
資料名
・大飯発電所 保修業務所則指針
・大飯発電所 発電業務所則・大飯発電所 定期点検所則「空冷式非常用発電装置起動試験」（３u-定期（保）E-３）、「共通操作 13 空冷式非常用発電装置遠隔操作」、試験結果
・３号機 第 19 保全サイクル定期事業者検査成績書「その他非常用発電装置の機能検査」（O３-19-171）２）４号機 特定重大事故等対処施設ファン起動試験
資料名 ※・大飯発電所 発電業務所則３）４号機 タービン動補助給水ポンプ起動試験
資料名・大飯発電所 保修業務所則指針
・大飯発電所 発電業務所則・大飯発電所 定期点検所則「タービン動補助給水ポンプ起動試験」（４u-定期（保）T-２）、試験結果
・４号機 第 18 保全サイクル定期事業者検査成績書「補助給水系ポンプ分解検査」（O４-18-131）
・４号機 第 18 保全サイクル定期事業者検査成績書「補助給水系機能検査（１／２）」（O４-18-130）
・４号機 第 18 保全サイクル定期事業者検査成績書「補助給水系機能検査（２／２）」（O４-18-130）４）４号機 特定重大事故等対処施設ポンプ起動試験
資料名 ※・大飯発電所 発電業務所則13令和５年１月報告書（案）５）３、４号機 中央制御室非常用循環ファン起動試験
資料名・大飯発電所 保修業務所則指針
・大飯発電所 発電業務所則・大飯発電所 定期点検所則「中央制御室非常用循環ファン（VSF-22A・B）起動試験」（４u-定期（保）-R-４）、試験結果
・４号機 第 18 保全サイクル定期事業者検査成績書「中央制御室非常用循環系機能検査」（O４-18-144）
６）４号機 A ディーゼル発電機起動試験
資料名・大飯発電所 保修業務所則指針
・大飯発電所 発電業務所則・大飯発電所 定期点検所則「A ディーゼル発電機起動試験」（４u-定期（保）-E-１(１)）、試験結果
・４号機 第 18 保全サイクル定期事業者検査成績書「非常用ディーゼル発電機分解検査」（O４-18-167）
・４号機 第 18 保全サイクル定期事業者検査成績書「非常用予備発電装置機能検査（ディーゼル発電機定格容量検査）」（O４-18-168）
・４号機 第 18 保全サイクル定期事業者検査成績書「非常用予備発電装置機能検査（ディーゼル発電機の作動検査）」（O４-18-169）
７)４号機 C 充てんポンプ起動試験
資料名・大飯発電所 保修業務所則指針
・大飯発電所 発電業務所則・大飯発電所 定期点検所則「C 充てんポンプ起動試験」（４u-定期（保）-R-２）、試験
結果
・４号機 第 18 回定期事業者検査成績書「その他原子炉注水系機能検査」（O４-18128）
・４号機 第 18 回定検１次系大型ポンプ定期点検工事総括報告書
８）３号機 B ディーゼル発電機起動試験
資料名・大飯発電所 保修業務所則指針
・大飯発電所 発電業務所則・大飯発電所 定期点検所則「B ディーゼル発電機起動試験」（３u-定期（保）-E-１(２)）、試験結果
・３号機 第 19 保全サイクル定期事業者検査成績書「非常用ディーゼル発電機分解検査」（O３-19-167）

14令和５年１月報告書（案）・３号機 第 19 保全サイクル定期事業者検査成績書「非常用予備発電装置機能検査（ディーゼル発電機定格容量検査）」（O３-19-168）
・３号機 第 19 保全サイクル定期事業者検査成績書「非常用予備発電装置機能検査（ディーゼル発電機の作動検査）」（O３-19-169）
９）４号機 余熱除去ポンプ起動試験
資料名・大飯発電所 保修業務所則指針
・大飯発電所 発電業務所則・大飯発電所 定期点検所則「余熱除去ポンプ起動試験」（４u-定期（保）-R-６）、試
験結果
・４号機 第 18 保全サイクル定期事業者検査成績書「その他原子炉注水系機能検査」（O４-18-128）
・４号機 第 18 回定検１次系大型ポンプ定期点検工事総括報告書（７）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）４号機 特定重大事故等対処施設ファン起動試験及び復旧に係る系統構成
資料名 ※・大飯発電所 発電業務所則２）４号機 タービン動補助給水ポンプ起動試験及び復旧に係る系統構成
資料名・大飯発電所 保修業務所則指針
・大飯発電所 発電業務所則・大飯発電所 定期点検所則「タービン動補助給水ポンプ起動試験」（４u-定期（保）T-２）、試験結果
３）４号機 特定重大事故等対処施設ポンプ起動試験及び復旧に係る系統構成
資料名 ※・大飯発電所 発電業務所則４）１号機 使用済燃料貯蔵設備に係る系統構成
資料名・大飯発電所 定期検査工程管理所則・大飯発電所 保修業務所則指針
・１号機 第２回廃止措置段階定期事業者検査要領書、成績書「使用済燃料貯蔵設
備の系統運転性能検査」（O１-２-008）
・大飯１号機 定期事業者検査に係る保全指針
・燃料ピットおよび燃料取替用水関連系統（１-１-５）15

令和５年１月報告書（案）５）３、４号機 中央制御室非常用循環ファン起動試験及び復旧に係る系統構成
資料名・大飯発電所 保修業務所則指針
・大飯発電所 発電業務所則・大飯発電所 定期点検所則「中央制御室非常用循環ファン（VSF-22A・B）起動試験」（４u-定期（保）-R-４）、試験結果
６）１、２号機 洗たく排水処理設備に係る系統構成
資料名・洗たく排水処理設備主系統図(１-３-１-１)
７）３号機 原子炉格納容器全体漏えい率検査及び復旧に係る系統構成
資料名・大飯発電所 定期事業者検査実施所則・大飯発電所 発電業務所則・３号機 19 回保全サイクル定期事業者検査要領書、成績書「原子炉格納容器全体
漏えい率検査」(O３-19-153)
・リスクレビュー評価シート 大飯３号機 原子炉格納容器全体漏えい率試験
・一括作業用札掲示箇所明細書「３号機 格納容器全体漏えい試験」（８）BO1030 原子炉起動・停止
検査項目 原子炉起動停止
検査対象
１）３号機 原子炉停止
資料名
・大飯発電所 ３号機第 19 回定検燃料取出作業手順書
２）３号機 原子炉起動【検査未了】
資料名
・大飯発電所 発電業務所則・大飯発電所 運転操作所則・原子炉起動チェックシート「モード５からモード３まで」（３u-Ⅱ-04）
・原子炉起動チェックシート「モード３から出力運転状態まで」（３u-Ⅱ-05）
・モード５→４移行前チェックシート（３u-Ⅱ-02(08)）
・モード４→３移行前チェックシート（３u-Ⅱ-02(09)）
・モード３→２移行前チェックシート（３u-Ⅱ-02(10)）
・モード２→１移行前チェックシート（３u-Ⅱ-02(11)）（９）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価16令和５年１月報告書（案）

検査対象１）１号機 使用済燃料貯蔵設備の系統運転性能
資料名
・大飯発電所 保修業務所則指針
・大飯発電所 発電業務所則・１号機 第２回廃止措置段階定期事業者検査要領書、成績書「使用済燃料貯蔵設
備の系統運転性能検査」（O１-２-008）
・燃料ピットおよび燃料取替用水関連系統（１-１-５）２）３号機 空冷式非常用発電装置の運転性能
資料名
・大飯発電所 保修業務所則指針
・大飯発電所 発電業務所則・大飯発電所 定期点検所則「空冷式非常用発電装置起動試験」（３u-定期（保）E-３）、「共通操作 13 空冷式非常用発電装置遠隔操作」、試験結果
・３号機 第 19 保全サイクル定期事業者検査成績書「その他非常用発電装置の機能検査」（O３-19-171）
３）３号機 特定重大事故等対処施設電源ケーブルの非常用高圧母線への繋ぎ込み作
業に伴う計画的な運転上の制限への移行に伴う措置状況
資料名
・業務連絡 大飯３号機 特定重大事故等対処施設電源ケーブルの非常用高圧母線への繋ぎ込み作業に伴う計画的な運転上の制限外への移行における協力について
・４号機 定期点検実施要領変更理由書（４号機 BDG 発電機起動試験（10 月 10日分））
４）４号機 タービン動補助給水ポンプの運転性能
資料名
・大飯発電所 保修業務所則指針
・大飯発電所 発電業務所則・大飯発電所 定期点検所則「タービン動補助給水ポンプ起動試験」（４u-定期（保）T-２）、試験結果
・４号機 第 18 保全サイクル定期事業者検査成績書「補助給水系ポンプ分解検査」（O４-18-131）
・４号機 第 18 保全サイクル定期事業者検査成績書「補助給水系機能検査（１／２）」（O４-18-130）
・４号機 第 18 保全サイクル定期事業者検査成績書「補助給水系機能検査（２／２）」（O４-18-130）
５）３、４号機 中央制御室非常用循環系の運転性能
資料名17令和５年１月報告書（案）・大飯発電所 保修業務所則指針
・大飯発電所 発電業務所則・大飯発電所 定期点検所則「中央制御室非常用循環ファン（VSF-22A・B）起動試験」（４u-定期（保）-R-４）、試験結果
・４号機 第 18 保全サイクル定期事業者検査成績書「中央制御室非常用循環系機能検査」（O４-18-144）（10）BO0060 燃料体管理(運搬・貯蔵)
検査項目 燃料の運搬等
検査対象
１）３号機 新燃料貯蔵庫から使用済燃料ピットへの新燃料の移動
資料名
・大飯発電所 原子燃料管理業務所則・３号機 定期事業者検査要領書、成績書「燃料取扱設備検査（動作・インターロック試験等）」（Ｏ３-19-328）
・３号機 第 19 回定検 新燃料移動および新燃料装荷前検査実施計画について（2022.10.5)（11）BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象
１）３号機 安全注入信号作動試験時の中央制御室での運転員の活動状況
資料名・３号機 運転操作所則「安全注入信号作動試験」（３u-VI-19）、試験結果
・大飯発電所 発電室勤務表 2022 年 12 月
（12）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象１）積雪（大雪）予報時における準備状況
資料名・大飯発電所 一般防災業務所達・大飯発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する
所達（13）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査18令和５年１月報告書（案）

検査対象１）若狭消防組合と合同ウォークダウンによる消防設備の設置状況の確認
資料名
・大飯発電所 防火管理所達・大飯発電所 火災防護計画
・令和４年秋季火災予防運動に伴う査察スケジュール
検査項目 年次検査
検査対象
１）専属消防隊の教育及び訓練
資料名・大飯発電所 防火管理所達・専属消防隊教育訓練計画（2022 年 11 月度）
２）火災防護計画に係る設備及び資機材の維持管理（ディーゼル消火ポンプ等）
資料名
・大飯発電所 保修業務所則指針
・大飯発電所 安全系ケーブルトレイＳＫシート修繕工事総括報告書（2021 年度）
３）大規模損壊対応訓練における消火活動
資料名・大飯発電所 大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達・大飯発電所３，４号機 技術的能力の確認訓練について（2022 年 10 月）
・大飯発電所３，４号機 大規模損壊発生時の対応における技術的能力の確認訓練の実施について（第６サイクル）（14）BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象
１）溢水防護区画及び浸水防護設備の状況
資料名
・大飯発電所 内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動所則・大飯発電所３、４号機 内部溢水に関わる品質記録整備に関する現場調査委託 総括報告書（15）BE0040 緊急時対応組織の維持
検査項目 緊急時対応組織の維持
検査対象

19

令和５年１月報告書（案）１）緊急時に使用する衛星通信連絡設備の状況
資料名
・大飯発電所 通信連絡設備健全性確認試験（対象：衛星電話（可搬））・大飯発電所 通信連絡設備健全性確認試験（対象：衛星電話（携帯））・大飯発電所 通信連絡設備健全性確認試験（対象：緊急時衛星通報システム、統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備、衛星電話（固定））（16）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）シルトフェンスのサーベイランス試験
資料名・大飯発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達別紙９-10-１「大飯発電所 放水砲・シルトフェンス設置」
・設備・資機材一覧
・大飯発電所 シルトフェンスの健全性確認検査 検査実施チェックシート
２）弾道ミサイル発射情報を受けた対応
資料名
・大飯発電所 国民保護所達・大飯発電所 一般防災業務所達
・お知らせＦＡＸ2022.11.03「大飯発電所運転状況（ミサイル発射事象）」
３）３号機 格納容器非常退避訓練
資料名・大飯発電所 格納容器入退域管理所則・格納容器非常退避訓練手順書
・３号機 格納容器非常退避訓練模擬訓練（避難経路確認）実績〈関西電力〉
・３号機 格納容器非常退避訓練模擬訓練（避難経路確認）実績〈協力会社〉
・３号機 格納容器非常退避訓練（実動）工程・体制〈実績〉
・３号機 格納容器非常退避訓練（実動）参加者名簿〈実績〉（17）BE0060 重大事故等対応要員の能力維持
検査項目 重大事故等発生時に係る成立性の確認訓練
検査対象
１）成立性の確認訓練
資料名・大飯３号炉および４号炉 現場シーケンス訓練による成立性確認について(2022 年 10月)

20

令和５年１月報告書（案）・大飯発電所 ３号炉および４号炉の現場シーケンス訓練の実施について（第６サイクル（３号炉 特重 力量の付与方法の妥当性の確認含む））
・今回の現場シーケンス訓練における主な取組事項
・シーケンス訓練３／４号炉 SDPS パラメータ推移
・大飯発電所 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達・大飯発電所３（４）号機 概略系統図（主要機器の想定データ）【重大事故等訓練】
・大飯発電所３、４号機の現場シーケンス訓練の実施結果について（第４サイクル 2020
年９月８日～2021 年９月７日）
・大飯発電所３、４号機の現場シーケンス訓練の実施結果について（第５サイクル 2021
年９月８日～2022 年９月７日）
・訓練関係の CR 情報
・大飯発電所 ３号機 初動状況確認シート
・大飯発電所 ４号機 初動状況確認シート
・大飯発電所３、４号機の現場シーケンス訓練の実施結果について（第６サイクル（３号炉
特重 力量の付与方法の妥当性の確認を含む））（実施日 2022 年 11 月 30 日、12月１日）
検査項目 大規模損壊発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練
検査対象
１）３号機 特定重大事故等対処施設の力量付与訓練
資料名・特定重大事故等対処施設の力量付与訓練教育資料
２）３号機 特定重大事故等対処施設の成立性の確認訓練
資料名・３、４号機 特定重大事故等対処施設の成立性の確認訓練の実施について（2022 年
10 月）
・３、４号機 概略系統図（主要機器の想定データ）【特定重大事故等対処施設訓練】
・４号機 特定重大事故等対処施設の成立性の確認訓練の実施結果について（2022
年 10 月）・３、４号機 特定重大事故等対処施設の成立性の確認訓練実施に伴う周知および協力依頼について・原子炉施設保安規定変更認可申請書審査資料【特定重大事故等対処施設の設置に伴う変更】
・３、４号機 特定重大事故等対処施設の成立性の確認訓練の実施結果について（2022.12.1）

21

令和５年１月報告書（案）

検査項目 大規模損壊発生時に係る技術的能力の確認訓練
検査対象
１）技術的能力の確認訓練
資料名
・大飯発電所３、４号機 技術的能力の確認訓練について（2022 年 10 月）
・大飯発電所３、４号機 大規模損壊発生時の対応における技術的能力の確認訓練の実施について（第６サイクル）・大飯発電所３、４号機 概略系統図（主要機器の想定データ）【大規模損壊訓練】
・大飯発電所 大規模損壊発生時の対応における技術的能力の確認訓練の結果について（第４サイクル）・大飯発電所 大規模損壊発生時の対応における技術的能力の確認訓練の結果について（第５サイクル）・CR 情報（標準 CR）一覧
・大飯発電所 大規模損壊発生時の対応における技術的能力の確認訓練の結果について（第６サイクル）（18）BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象
１）３号機 プレストレストコンクリート原子炉格納容器の健全性
資料名・大飯発電所 一般防災業務所達・大飯発電所 定期事業者検査実施所則・大飯発電所 保修業務所則指針
・３号機 定期事業者検査要領書、成績書 「プレストレストコンクリート原子炉格納容器供用期間中検査」（O３-18-334）
・保全指針 ３号機 格納容器
２）３号機 保護用地震計の点検状況
資料名
・大飯発電所 定期事業者検査実施所則・大飯発電所 保修業務所則指針
・大飯発電所 ３号機（第 19 回定検工事）保護用地震計定期点検工事総括報告書
兼定期点検工事記録
３）大規模損壊対応訓練における地震防護の活動
資料名
・大飯発電所 大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達22令和５年１月報告書（案）・大飯発電所３、４号機 技術的能力の確認訓練について（2022 年 10 月）
・大飯発電所３、４号機 大規模損壊発生時の対応における技術的能力の確認訓練の実施について（第６サイクル）（19）BE0100 津波防護
検査項目 津波防護
検査対象
１）大規模損壊対応訓練における津波防護の活動
資料名
・大飯発電所 大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達・大飯発電所３、４号機 技術的能力の確認訓練について（2022 年 10 月）
・大飯発電所３、４号機 大規模損壊発生時の対応における技術的能力の確認訓練の実施について（第６サイクル）（20）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）３号機 化学体積制御系統配管取替工事における個人被ばく管理
資料名
・大飯発電所 放射線管理業務所則・大飯発電所 保修業務所則・３号機第 19 回定検 化学体積制御系統配管取替工事における放射線作業計画書
２）３号機 制御棒案内管支持ピン取替工事における個人被ばく管理
資料名
・大飯発電所 放射線管理業務所則・大飯発電所 保修業務所則・３号機第 19 回定検 制御棒案内管支持ピン取替工事における放射線作業計画書（21）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象
１）大飯発電所 パフォーマンスレビュー会議の実施状況
資料名・2022 年度第２四半期 PI 一覧
・前四半期から劣化傾向にある PI 一覧
・発電所独自 PI（一式）23令和５年１月報告書（案）・2022 年度第２四半期 PI 採取シート（一式）・パフォーマンスレビュー会議指示事項一覧
５．２ チーム検査（１）BM0010 使用前事業者検査に対する監督
検査項目 使用前事業者検査（変更工事）
検査対象
１）３号機 特定重大事故等対処施設
資料名・使用前事業者検査要領書及び成績書（Ｏ３-特-表１-0204、Ｏ３-特-表１-0209、Ｏ３-特-表１-0210、Ｏ３-特-表１-0212、Ｏ
３-特-表１-0350、Ｏ３-特-表１-0401、Ｏ３-特-表１-0450（その２）、Ｏ３-特-表１0501、Ｏ３-特-表７-0204、Ｏ３-特-表７-0212、Ｏ３-特-表７-0218、Ｏ３-特-表７0333、Ｏ３-特-表７-0350（その２）、Ｏ３-特-表７-0402、Ｏ３-特-表７-0405（その１）、
Ｏ３-特-表７-0407（その２）、Ｏ３-特-表７-0514（その６）、Ｏ３-特-表７-0514（その８）、
Ｏ３-特-表９-1601、Ｏ３-特-表９-1602、Ｏ３-特-表９-1603、Ｏ３-特-表９-1604（設工認対象外含む）、Ｏ３-特-表９-1605、Ｏ３-18-表９-1601（設工認対象外含む）、Ｏ
３-18-表９-1605（設工認対象外含む）、Ｏ３-18-表９-1606、Ｏ３-18-表９-1610（設工認対象外含む）、Ｏ３-18-表９-1614（設工認対象外含む）、Ｏ３-18-表９-1617、
大原溶検第６号（19）他）
２）３号機 常設直流電源設備（３系統目）設置工事
資料名・使用前事業者検査要領書及び成績書（Ｏ３-19-表７-0502（その２）、Ｏ３-19-表７-0502（その３）、Ｏ３-19-表９-1603）
３）３号機 化学体積制御設備配管改造工事
資料名・使用前事業者検査要領書及び成績書（Ｏ３-19-表７-0201、Ｏ３-19-表７-0202、Ｏ３-19-表７-0203、Ｏ３-19-表９-1606（設工認対象外含む）、大原溶検第９号（13））（２）BM1050 供用期間中検査に対する監督
検査項目 供用期間中検査（ＰＷＲ）
検査対象
１）３号機 クラス１機器供用期間中検査
資料名
・大飯発電所 第３号機 第19保全サイクル 定期事業者検査要領書及び成績書 クラス１機器供用期間中検査（O３-19-101）

24

令和５年１月報告書（案）２）３号機 クラス２機器供用期間中検査
資料名
・大飯発電所 第３号機 第19保全サイクル 定期事業者検査要領書及び成績書 クラス２機器供用期間中検査（O３-19-108）３）３号機 重大事故等クラス２機器供用期間中検査
資料名
・大飯発電所 第３号機 第19保全サイクル 定期事業者検査要領書及び成績書 重大事故等クラス２機器供用期間中検査（O３-19-109）（１/３）４）３号機 供用期間中特別検査のうちクラス１配管特別検査
資料名・大飯発電所 第３号機 第19保全サイクル 定期事業者検査要領書（特別検査）及び成績書 供用期間中特別検査のうちクラス１配管特別検査（O３-19-374）（３）BO1050 取替炉心の安全性
検査項目 取替炉心の安全性
検査対象
１）３号機 第20サイクル取替炉心の安全性
資料名・大飯発電所第３号機 第20サイクル取替炉心の安全性について（補足説明書含む）（４）BO1070 運転員能力
検査項目 運転責任者認定試験の適切性
検査対象
１）令和４年度第２回 運転責任者認定試験
資料名
・令和４年度第２回 運転責任者筆記試験問題
・令和４年度第２回 運転責任者口答試験問題（運転員の統督に関すること）
・令和４年度第２回 運転実技試験結果及び同明細書
・令和４年度第２回 運転責任者講習レポート課題
・令和４年度第２回 運転責任者試験結果（BWR･PWR）（５）BE0021 火災防護（３年）
検査項目 火災防護（３年）
検査対象
１）３、４号機 安全停止能力の防護【検査継続案件あり】
資料名・不適合処置・是正処置票「大飯３号機および４号機火災防護の系統分離対策の一25令和５年１月報告書（案）部不備について」（2022 年 10 月７日）
・４号機 ケーブルトレイ接続系統図Ｅ／Ｂ制御Ａトレン・４号機 ケーブルトレイ接続系統図Ｃ／Ｂフロアダクト制御Ａトレン・４号機 ケーブルトレイ接続系統図Ｅ／Ｂ制御Ｂトレン
・４号機 ケーブルトレイ接続系統図Ｃ／Ｂフロアダクト制御Ｂトレン
２）３、４号機 受動的な火災防護
資料名・未然防止処置カード「不適切なケーブル敷設による火災影響軽減対策の不備について（四国電力・九州電力 令和２年度第２四半期火災防護に係るチーム検査関係）」（2020-C-36-０）
・４号機 火災感知器設置工事（第２期本館建屋）（４号 E／B 建屋）総括報告書（D47-１-0013 R０）・４号機 特定重大事故等対処施設の機械・電気・計測制御設備購入 N-２その３ 電
気・計装工事 総括報告書（2019 年 12 月３日）
・３、４号機 電気関係貫通部シール・シールド工事品質管理要領・施工要領書（KPSN-H３-532）
・火災防護対策における露出ケーブルに対する対応方針について（原保修第 74 号）
・３号機自主検査成績書「外観検査 組立て及び据付け状態を確認する検査」（O３18-自主-0501）
・４号機自主検査成績書「外観検査 組立て及び据付け状態を確認する検査」（O４17-自主-0501）
３）３、４号機 能動的な火災防護【検査指摘事項等あり】
資料名・原子力発電所保修業務要綱指針
・４号機 巡視点検表（機械保修課）（2022 年９月 22 日）
・４号機 局所ハロン消火設備点検他工事（２次系）のうち局所ハロン消火設備点検総括報告書（O04-21-機 B-A0323-F）
・設計基準関連設備の保全指針の改正について（2019 タ第 1111 号）
・３、４号機 スプリンクラー消火装置感知器配置図（C/B3.5M）
・３、４号機 スプリンクラー消火装置感知器配置図（C/B7.0M）
・未然防止処置カード「高浜発電所４号機 充てん／高圧注入ポンプ配管室における煙感知器の不適切な箇所への設置 高浜発電所３号機 ほう酸ポンプ室前の通路に設けられた煙感知器の不適切な箇所への設置（令和３年度第１四半期 NRA 検査指摘事項）」（2021-A-11-０）
・３、４号機 スプリンクラー消火装置用感知器移設工事総括報告書（O34-22-電 BA0172-F）
・ケーブルトレイ消火装置他点検工事（集約）のうちスプリンクラー消火装置他点検工事

26

令和５年１月報告書（案）

作業員名簿兼必要資格一覧表（2020 年 12 月４日）
４）３、４号機 消火活動による損傷に対する防護
資料名・ベンチマーク活動報告書「2021 年度大飯発電所 消防総合訓練実施に伴う現地受
入ベンチマークの実施結果について」・大飯発電所 発電室勤務表 2022 年７月
・消火要員資格者名簿（2022 年 10 月６日）
・簡易りん議書「2021 年度 原子炉施設保安規定第 18 条および第 157 条に基づく総合訓練等の評価結果について」
５）３、４号機 火災防護計画等の運営管理及び変更に関する評価と記録
資料なし
６）３、４号機 一時的な可燃物及び発火源の管理
資料なし（６）BE0070 重大事故等対応要員の訓練評価
検査項目 重大事故等発生時に係る訓練
検査対象
１）成立性の確認訓練（３号炉主体）
資料名
・大飯３号炉および４号炉現場シーケンス訓練による成立性確認について
・大飯発電所３号炉および４号炉の現場シーケンス訓練の実施について（第６サイクル）（３号炉特重力量の付与方法の妥当性の確認含む）
・今回の現場シーケンス訓練における主な取り組み事項
・ＳＰＤＳ模擬画面
・大飯発電所「重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」（25 次改正）大飯発電所「大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」（21 次改正）の一部改正について（安第 028 号）
・大飯発電所３（４）号機概略系統図（主要機器の想定データ）【重大事故等訓練】
・重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（抜粋）・大飯発電所３、４号機の現場シーケンス訓練の実施結果について（第４サイクル 2020．
9．8～2021．9．8）（安第 3084 号）
・大飯発電所３、４号機の現場シーケンス訓練の実施結果について（第５サイクル 2021
年９月８日～2022 年９月７日）（実施日 2021 年 11 月９日、10 日）（安第 3220 号）
・大飯発電所３、４号機の現場シーケンス訓練の実施結果について（第５サイクル 2021．
9．8～2022．9．7）（２回目）（４号炉 特重 力量の付与方法の妥当性確認を含む））（実施日 2022 年７月 20 日、21 日）（安第 3363 号）
・大飯発電所３、４号機の現場シーケンス訓練の実施結果について（第６サイクル（３号炉27令和５年１月報告書（案）

特重 力量の付与方法の妥当性確認を含む））（実施日 2022 年 11 月 30 日、12 月１日）（安第 3428 号）
・ＳＡ訓練Ｎｏ．15 力量付与のための教育訓練およびＮｏ．20 火山一般教育訓練の実
施報告について・ＳＡ訓練Ｎｏ．11 力量維持向上訓練（成立性なし）およびＮｏ．20 火山一般教育訓練の実施報告について・大飯発電所 ＳＡ所達における成立性確認訓練（緊急安全対策要員、緊急安全対策本部要員）の結果について〔第４訓練サイクル（2020．9．8～2021．9．7）完了報告〕
・訓練関連のＣR 情報
・ＣＲ情報（標準ＣＲ）一覧
・2020 年大飯発電所原子炉施設保安規定に基づくＳＡ所達、ＬＡ所達およびＳＢＯ所
達の定期的な評価および改善結果の報告について（安第 2959 号）
・2021 年大飯発電所原子炉施設保安規定に基づくＳＡ所達、ＬＡ所達およびＳＢＯ所
達の定期的な評価および改善結果の報告について（安第 3184 号）
検査項目 大規模損壊発生時に係る訓練
検査対象
１）技術的能力の確認訓練
資料名
・大飯発電所３、４号炉 技術的能力の確認訓練について
・大飯発電所３、４号機 大規模損壊発生時の対応における技術的能力の確認訓練の実施について（第６サイクル）
・今回の訓練シナリオでの挑戦的な事項
・大飯発電所「重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」（25 次改正）大飯発電所「大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」（21 次改正）の一部改正について（安第 028 号）
・大飯発電所３（４）号機概略系統図 （主要機器の想定データ）【大規模損壊訓練】
・大飯発電所 大規模損壊発生時の対応における技術的能力の確認訓練の結果について（第４サイクル） (安第 3154 号)
・大飯発電所 大規模損壊発生時の対応における技術的能力の確認訓練の結果について（第５サイクル）（安第 3358 号）
・大飯発電所３、４号機 大規模損壊発生時の対応における技術的能力の確認訓練の実施について（第６サイクル）（安第 3431 号）
・ＳＡ訓練Ｎｏ．15 力量付与のための教育訓練およびＮｏ．20 火山一般教育訓練の実
施報告について（2021 年７月 30 日）
・重大事故および大規模損壊時の対応に関する教育訓練実施結果（受講実績）報告書

28

令和５年１月報告書（案）・2020 年大飯発電所原子炉施設保安規定に基づくＳＡ所達、ＬＡ所達およびＳＢＯ所
達の定期的な評価および改善結果の報告について（安第 2959 号）
・2021 年大飯発電所原子炉施設保安規定に基づくＳＡ所達、ＬＡ所達およびＳＢＯ所
達の定期的な評価および改善結果の報告について（安第 3184 号）（７）BE0080 重大事故等対応訓練のシナリオ評価
検査項目 重大事故等発生時に係る訓練
検査対象
１）成立性の確認訓練（３号炉主体）
資料名
・大飯３号炉および４号炉現場シーケンス訓練による成立性確認について
・大飯発電所３号炉および４号炉の現場シーケンス訓練の実施について（第６サイクル）（３号炉特重力量の付与方法の妥当性の確認含む）
・今回の現場シーケンス訓練における主な取り組み事項
・ＳＰＤＳ模擬画面
・大飯発電所「重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」（25 次改正）大飯発電所「大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」（21 次改正）の一部改正について（安第 028 号）
・大飯発電所３（４）号機概略系統図（主要機器の想定データ）【重大事故等訓練】
・重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（抜粋）・大飯発電所３、４号機の現場シーケンス訓練の実施結果について（第４サイクル 2020．
9．8～2021．9．7）（安第 3084 号））
・大飯発電所３、４号機の現場シーケンス訓練の実施結果について（第５サイクル 2021
年９月８日～2022 年９月７日）（実施日 2021 年 11 月９日、10 日）（安第 3220 号）
・大飯発電所３、４号機の現場シーケンス訓練の実施結果について（第５サイクル 2021．
9．8～2022．9．7）（２回目）（４号炉 特重 力量の付与方法の妥当性確認を含む））（実施日 2022 年７月 20 日、21 日）（安第 3363 号）
・ＳＡ訓練Ｎｏ．15 力量付与のための教育訓練およびＮｏ．20 火山一般教育訓練の実
施報告について・ＳＡ訓練Ｎｏ．11 力量維持向上訓練（成立性なし）およびＮｏ．20 火山一般教育訓練の実施報告について・大飯発電所 ＳＡ所達における成立性確認訓練（緊急安全対策要員、緊急安全対策本部要員）の結果について〔第４訓練サイクル（2020．9．8～2021．9．7）完了報告〕
・訓練関連のＣR 情報
・ＣＲ情報（標準ＣＲ）一覧
・2020 年大飯発電所原子炉施設保安規定に基づくＳＡ所達、ＬＡ所達およびＳＢＯ所
達の定期的な評価および改善結果の報告について（安第 2959 号）

29

令和５年１月報告書（案）・2021 年大飯発電所原子炉施設保安規定に基づくＳＡ所達、ＬＡ所達およびＳＢＯ所
達の定期的な評価および改善結果の報告について（安第 3184 号）
検査項目 大規模損壊発生時に係る訓練
検査対象
１）技術的能力の確認訓練
資料名
・大飯発電所３、４号炉 技術的能力の確認訓練について
・大飯発電所３、４号機 大規模損壊発生時の対応における技術的能力の確認訓練の実施について（第６サイクル）・大飯発電所「重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」（25 次改正）大飯発電所「大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達」（21 次改正）の一部改正について（安第 028 号）
・今回の訓練シナリオでの挑戦的な事項
・大飯発電所３（４）号機概略系統図 （主要機器の想定データ）【大規模損壊訓練】
・大飯発電所 大規模損壊発生時の対応における技術的能力の確認訓練の結果について（第４サイクル） (安第 3154 号)
・大飯発電所 大規模損壊発生時の対応における技術的能力の確認訓練の結果について（第５サイクル）（安第 3358 号）
・ＳＡ訓練Ｎｏ．15 力量付与のための教育訓練およびＮｏ．20 火山一般教育訓練の実
施報告について（2021 年７月 30 日）
・重大事故および大規模損壊時の対応に関する教育訓練実施結果（受講実績）報告書
・2020 年大飯発電所原子炉施設保安規定に基づくＳＡ所達、ＬＡ所達およびＳＢＯ所
達の定期的な評価および改善結果の報告について（安第 2959 号）
・2021 年大飯発電所原子炉施設保安規定に基づくＳＡ所達、ＬＡ所達およびＳＢＯ所
達の定期的な評価および改善結果の報告について（安第 3184 号）（８）BR0050 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査項目 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査対象
１）３号機 格納容器パージに係る気体廃棄物放出評価
資料名
・３号機放射性気体廃棄物処理伝票（申請票：2022.8.1）
・大飯３号機第 19 回プラント停止時（C/V パージ）の気体廃棄物放出管理について（2022.8.16）
・大飯３号機プラント停止時の気体廃棄物放出管理結果について30令和５年１月報告書（案）・排気筒ガスモニタの感度エネルギー依存性(1991.6.19）２）放射性気体廃棄物の放出管理用モニタの管理
資料名
・大飯発電所 保修業務所則・第３号機第 19 保全サイクル定期事業者検査要領書、成績書(O３‐19‐314）
・第４号機第 18 保全サイクル定期事業者検査要領書、成績書(O４‐18‐314）
・放射線監視設備空気サンプリング系統図（C/V 及び排気筒モニタ関係系統）
・大飯発電所 放射線管理業務所則 エリア・プロセスモニタ等欠測時の取扱い一覧
３）放射性液体廃棄物の放出管理用モニタの管理
資料名
・大飯発電所 保修業務所則・放射線監視装置サンプリング槽系統図（放水口モニタ）・第３号機第 19 保全サイクル定期事業者検査要領書、成績書（O３-19-314)
４）１、２号機 放射性液体廃棄物放出配管系の維持管理
資料名・廃棄物処理系（液固体）系統図
・洗たく排水処理設備（主系統）系統図
・１次系海水系系統図
・廃棄物処理設備配管（小口径）設備図書
５）１、２号機 A 洗たく排水モニタタンクからの放出許可
資料名
・大飯発電所 試料採取弁操作内規・１、２号機１次系サンプル配管パージ量（２）・放射性液体廃棄物処理伝票（申請票Ｎo.2022-11-３)
・１、２号廃棄物処理建屋運転日誌（2022.11.8）
・廃棄物管理システム Ge モジュール修繕工事総合報告書（2021.3.30）
・Ge 波高分析装置線源校正法の改訂および平成６年度校正結果について（1995.4.13）
・廃棄物管理システム定期修繕工事における Ge/NaI 波高分析装置の BG 計数の判定
基準値設定方法及び見直し頻度について（H27.8.24）（９）BR0080 放射線環境監視プログラム
検査項目 放射線環境監視プログラム
検査対象
１）野外モニタリング設備及び気象観測設備の管理
資料名
・屋外モニタ配置図
・野外モニタ設備点検記録表31

令和５年１月報告書（案）・大飯発電所気象観測装置定期修繕工事（中間報告 2022.10.7）・気象測器検定期限一覧
２）発電所周辺の環境放射線（能）測定及び監視活動
資料名・環境放射能測定業務手引（原子力事業本部環境モニタリングセンター）
・別冊：環境試料の前処理・調整手順書
・電子天びん・電子台はかり検査成績書（No.2111191）
・原子力発電所周辺の環境放射能調査（2021 年度年報）
・原子力発電所周辺の環境放射能調査（2022 年度第１四半期報告書）
３）１、２号機 洗たく排水ドレンタンクの漏えい監視
資料名・液体廃棄物処理系統図
・水位計（12LT-5415)点検校正記録
・洗たく排水ドレンタンク組立図
・洗たく排水処理設備計測制御装置定期点検工事ループ試験成績書（2022/7/6）
・洗たく排水ドレンタンク点検記録（開放点検記録：2021.3.25）
・発電室業務手引 業務総括編(廃棄物処理設備関連 様式-１巡視点検表)（10）BR0090 放射線モニタリング設備
検査項目 放射線モニタリング設備
検査対象
１）２号機 排気筒モニタの検出器取替
資料名
・大飯発電所 放射線管理業務所則 エリア、プロセスモニタ等欠測時の取扱い一覧
・大飯１/２号機 放射線監視装置設備点検工事 別冊作業実施要領書（2021.4.2）・大飯２号機 放射線監視装置設備点検工事 作業計画書（指示確認チェックシート、
波形観測、点検前・後の状態確認）
・大飯２号機 プロセスモニタ検出器設備点検工事総括報告書（2021 年６月４日）
・大飯第２号機 第２回廃止措置段階定期事業者検査要領書、成績書「放射線監視装置機能検査」（O２-２-018）
２）可搬式計測器の管理
資料名
・放管用 SA 資機材定期修繕工事総括報告書（2021 年度）
・可搬式モニタリングポスト定期修繕工事総括報告書（2021 年度）
３）１号機 エリアモニタの線源校正
資料名・第１号機第２回廃止措置段階定期事業者検査要領書、成績書「放射線監視装置

32

令和５年１月報告書（案）

機能検査」(O１-２-018）
・検査体制表（2022.11.11）
・モニタ校正装置照射線量率の校正結果報告書（CNo.J21-007）
・線源校正装置距離計算シート（校正日:2022.11.11）※特定重大事故等対処施設に係る資料名のうち特定重大事故等対処施設の名称等が記載されているものは、令和２年度第36回原子力規制委員会（令和２年11月４日）で決定された「特定重大事故等対処施設に係る法令報告事象等の公表について」の考え方に準拠し非公表とします。

33

令和５年１月報告書（案）

別添１
（１）

検査指摘事項等の詳細

件名

大飯発電所３、４号機 海水管トンネル内スプリンクラー設備の火災感知装置である感知器の不適切な箇所への設置

監視領域(小分類）

拡大防止・影響緩和

検査運用ガイド
検査項目
検査対象

BE0021 火災防護（３年）
火災防護（３年）
能動的な火災防護

検査種別

チーム検査

検査指摘事項等の重要度／深刻度

緑／ＳＬⅣ（通知なし）
令和４年９月 12 日から実施した大飯発電所３、４号機に対する火災防護（３年）チーム検査において、海水管トンネル内に設置されているスプリンク

指摘事項等の概要

ラー設備の火災感知装置である感知器（以下「煙感知器」という。）２個が不適切な箇所に設置されていることを原子力検査官が確認した。
事業者に確認したところ、令和３年度第１四半期の高浜発電所の検査指摘事項「高浜発電所４号機 充てん／高圧注入ポンプ配管室における煙感知器の不適切な箇所への設置」を踏まえた未然防止処置として、令和３年８月 16 日付けで状態報告（以下「CR」という。）情報に登録し、大飯発
電所３、４号機の火災区域及び火災区画に設置している煙感知器の全数調査を行い、不適切な箇所に設置している煙感知器 47 個を把握し、令和４年９月５日までに移設を完了したと記録されていた。事業者が、原子力検査官からの指摘を受けて改めて確認したところ、調査範囲から海水管トンネ
ルが漏れていたことが明らかになった。海水管トンネルに設置している煙感知器を調査したところ、全 19 個のうち２個が不適切な箇所に設置されていることを確認したとのことだった。
このことは、大飯発電所３、４号機の発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類八及び工事計画認可申請書において、スプリンクラー設備の仕様及び適用規格について「消防法その他関係法令」とされており、これを満足することに失敗している状態である。この失敗は、合理的に予測可能であり、予防する措置を講じることが可能であったことから、パフォーマンス劣化に該当する。
このパフォーマンス劣化による火災の監視機能低下は、監視領域 （小分類）「原子力施設安全－拡大防止・影響緩和」の「設備のパフォーマンス」の属性に関連付けられ、当該監視領域（小分類）の目的に悪影響を及ぼすことから、検査指摘事項に該当する。
検査指摘事項に対し「原子力安全に係る重要度評価に関するガイド」の別添 1-1

令和５年１月報告書（案）「附属書５ 火災防護に関する重要度評価ガイド」に従い評価を行った結果、重要度は「緑」と判定する。
さらに「原子力規制検査における規制措置に関するガイド」に基づき評価を行った結果「規制活動への影響」等の要素は確認されておらず、重要度評価の結果も踏まえ、深刻度は「SLⅣ」と判定する。
また、本件は同ガイド「３．３（２）」の要件を満足することから、違反等の通知を実施しない。
令和４年９月 12 日から実施した大飯発電所３、４号機に対する火災防護（３年）チーム検査において、海水管トンネル内に設置されている煙感知器
２個が不適切な箇所に設置されていることを原子力検査官が確認した。
事業者に確認したところ、令和３年度第１四半期の高浜発電所の検査指摘事項「高浜発電所４号機 充てん／高圧注入ポンプ配管室における煙感知器の不適切な箇所への設置」を踏まえた未然防止処置として、令和３年８月 16 日付けで CR 情報に登録し、大飯発電所３、４号機の火災区
域及び火災区画に設置している煙感知器の全数調査を行い、不適切な箇所に設置している煙感知器 47 個を把握し、令和４年９月５日までに移設を完了したと記録されていた。事業者が、原子力検査官からの指摘を受けて改めて確認したところ、調査範囲から海水管トンネルが漏れていたことが明らかになった。海水管トンネルに設置している煙感知器を調査したところ、全 19個のうち２個が不適切な箇所に設置されていることを確認したとのことだった。
※１

事象の説明

なお、事業者に調査漏れの原因について確認したところ、事業者が大飯発電所３、４号機の火災区域及び火災区画に設置している煙感知器の全数調査を協力企業に委託する際に、事業者は調査範囲を明確に指示せず、協力企業は図面に基づき調査していたが、建屋外にある海水管トンネルの対象箇所を見落としたとのことだった。また、協力会社の調査結果は、不適切な煙感知器のみ記録されており、調査した範囲や煙感知器の全数について記録がなかった。このため、事業者は海水管トンネルが調査範囲から漏れていることに気がつかなかったとのことだった。また、事業者が、原子力検査官からの指摘を受けて改めて煙感知器の全数調査をしたところ、海水管トン
ネル以外の調査漏れはないとのことだった。
事業者は、海水管トンネル内の煙感知器２個が不適切な箇所に設置されていることについて CR 情報に登録し、当該煙感知器の移設を行っており、
適切な位置に移設されていることを令和４年 10 月 18 日に原子力検査官が確認した。

別添 1-2

令和５年１月報告書（案）※１ 不適切な位置に設置されていた煙感知器は、以下の位置に設けられており、消防法
施行規則第 23 条第４項第７号を満足していない。
煙感知器１：感知器の下端が取付け面の下方 0.65 メートル及び壁から 0.4 メートルであり、不適切な位置に設置されていた。
煙感知器２：壁から 0.4 メートルであり、不適切な位置に設置されていた。なお、感知器の下端は取付け面の下方 0.4 メートルであり適切であった。
消防法施行規則第 23 条第４項第７号
ハ 感知器の下端は、取付け面の下方〇・六メートル以内の位置に設けること。
ニ 感知器は、壁又ははりから〇・六メートル以上離れた位置に設けること。

［パフォーマンス劣化］
海水管トンネル内の煙感知器２個が不適切な箇所に設置されていること
は、大飯発電所３、４号機の発電用原子炉設置変更許可申請書の添付
書類八及び工事計画認可申請書において、スプリンクラー設備の仕様及び適用規格について「消防法その他関係法令」とされており、これを満足することに失敗している状態である。
スプリンクラー設備の仕様及び適用規格は明らかであり、合理的に予測可能であり、予防する措置を講じることが可能であったことから、パフォーマンス劣化に該当する。

検査指摘事項の重要度評価等［スクリーニング］
煙感知器は、早期に火災を感知しスプリンクラー設備を作動させるための装置であるが、当該煙感知器が設置された火災区域において火災が発生した場合、早期に火災を感知できない可能性があった。
このパフォーマンス劣化は、監視領域 （小分類）「原子力施設安全－拡大防止・影響緩和」の「設備のパフォーマンス」の属性に関連付けられ、当該監視領域（小分類）の目的に悪影響を及ぼすことから、検査指摘事項に該当する。
［重要度評価］
検査指摘事項に対し、「原子力安全に係る重要度評価に関するガイド」の「附属書５ 火災防護に関する重要度評価ガイド」に従い評価を行った。
ステップ 1.2 において、「表１ 火災防護における検査指摘事項の区分」の「1.4.2 自動火災報知設備及び固定消火設備」に分類した。ステップ 1.3 において、「添付２ 劣化評価指針」の「２ 自動火災報知設備及び固定消火設備」を用いて検査指摘事項の劣化評価を行った結果、海水管トンネル内に設置している煙感知器 19 個のうち、２個が不適切な箇所に設置されており、残り 17 個は適切な位置に設置されていた。10％以上が劣化していると判断し「高劣化」と判定した。

別添 1-3令和５年１月報告書（案）ステップ 1.4 の検査指摘事項区分に設定された定性的なスクリーニング質問の「1.4.2 自動火災報知設備及び固定消火設備」の「劣化した又は機能しない火災の感知又は固定消火設備は、安全停止に必要な機器を保護するための設備の機能に悪影響を及ぼすか」の質問に対する回答
は、海水管トンネル内には A 系トレン及びＢ系トレンの安全系ケーブルが設置されていることから「Yes」としフェーズ２に進む。フェーズ２では、附属書５の4.3(2)に記載の「図３ 火災の感知設備又は火災の影響軽減設備の劣化を発見した場合の評価フロー」を適用した。その結果、海水管トンネル内には、当該煙感知器以外に煙感知器 17 個が適切に設置されていることからスクリーンアウトとなり、「緑」に分類されると判断した。

規制措置

整理番号

［深刻度評価］
検査指摘事項は、大飯発電所３、４号機の発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類八及び工事計画認可申請書において、スプリンクラー
設備の仕様及び適用規格について「消防法その他関係法令」とされており、これに基づき設置することに抵触している。このため、「原子力規制検査における規制措置に関するガイド」に基づき評価を行った結果、深刻度の評価において考慮する「規制活動への影響」等の要素は確認されていないことから、検査指摘事項の重要度の評価結果を踏まえ、事象の深刻度は「SLⅣ」と判断する。
なお、事業者は、再発防止のための CAP 活動を行っていること、当該煙感知器の移設を終了していることから、同ガイド「3.3（2）」の要件を満足するため、違反等の通知は実施しない。
J13-202210-01

別添 1-4