試

験地受

験

番号氏

名２電学後

⎧ 受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください｡ ⎫⎜⎜⎜⎜
仮受験番号 仮−⎭⎩ 本日の受験地

平成 30 年度

２級電気工事施工管理技術検定試験 (後期)
学科試験問題〔注意事項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 24 ページです。
唖試験時間は亜 10 時 15 分から 12 時 45 分までです。
唖解答は亜下記によってください。
）〔No . 〕〜〔No . 12〕までの 12 問題のうちから亜 8 問題を選択し亜解答してください。
）〔No . 13〕〜〔No . 32〕までの 20 問題のうちから亜 11 問題を選択し亜解答してください。
）〔No . 33〕〜〔No . 38〕までの 6 問題のうちから亜 3 問題を選択し亜解答してください。
）〔No . 39〕の問題は亜必ず解答してください。
）〔No . 40〕〜〔No . 52〕までの 13 問題のうちから亜 9 問題を選択し亜解答してください。
）〔No . 53〕〜〔No . 64〕までの 12 問題のうちから亜 8 問題を選択し亜解答してください。
唖選択問題の解答数が指定数を超えた場合は亜減点となります。
唖解答は亜別の解答用紙に亜ＨＢの芯を用いたシャープペンシルまたは鉛筆で記入してください。
それ以外のボールペン茜サインペン茜色鉛筆などを使用した場合は亜採点されません。
唖問題は亜四肢択一式です。正解と思う肢の番号を次のマーク例にしたがってぬりつぶしてください。

マーク例● ぬりつぶし唖マークを訂正する場合は亜消しゴムできれいに消してください。
消しかたが十分でないと指定数を超えた解答となり亜減点となります。
唖解答用紙は亜雑書きをしたり亜よごしたり亜折り曲げたりしないでください。
唖この問題用紙の余白を亜計算などに使用することは自由です。
10唖この問題用紙は亜試験終了時まで在席した場合に限り亜持ち帰りを認めます。
途中退席する場合は亜持ち帰りできません。

−1−DAI-電学.smd Page 1

18/10/23 13:12 v3.51

※

問題番号〔No.〕〜〔No.12〕までの 12 問題のうちから亜8 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿〕 ある金属体の温度が 20 ℃ のとき亜その抵抗値が 10 Ωである。この抵抗値が 11 Ωとなる
ときの温度として亜適当なものはどれか。
ただし亜抵抗温度係数は 0.004 ℃ −1 で一定とし亜外部の影響は受けないものとする。

1阿40.0 ℃

2阿42.5 ℃

3阿45.0 ℃

4阿47.5 ℃〔No 阿〕 図のア亜イは材質の異なる磁性体のヒステリシス曲線を示したものである。両者を比較した記述として亜不適当なものはどれか。
ただし亜磁性体の形状及び体積並びに交番磁界の周波数は同じとする。

1阿アのほうが亜保磁力は大きい。

2阿イのほうが亜最大磁束密度は小さい。

3阿アのほうが亜残留磁気は大きい。

4阿イのほうが亜ヒステリシス損は大きい。

−2−DAI-電学.smd Page 218/10/23 13:12 v3.51

〔No 阿 〕 図に示す回路における亜A−B 間の合成抵抗値として亜正しいものはどれか。

1阿109
Ω
182阿83阿109Ω
64阿24Ω

Ω〔No 阿 〕 内部抵抗 20 kΩ亜最大目盛 20 V の永久磁石可動コイル形電圧計を使用し亜最大電圧200 V まで測定するための倍率器の抵抗値として亜正しいものはどれか。

1阿160 kΩ2阿180 kΩ3阿200 kΩ4阿220 kΩ〔No 阿 〕 直流発電機に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿他励発電機の負荷時の出力電圧は亜誘導起電力より小さい。

2阿分巻発電機の界磁回路に加わる電圧は亜出力電圧に等しい。

3阿直巻発電機の界磁電流は亜電機子電流より小さい。

4阿直巻発電機の誘導起電力は亜磁束の大きさと回転速度の積に比例する。

−3−DAI-電学.smd Page 3

18/10/23 13:12 v3.51

〔No 阿 〕 定格容量が 100 MV茜A と 300 MV茜A の変圧器を並行運転し亜200 MV茜A の負荷に供給するとき亜変圧器の負荷分担の組合せとして亜適当なものはどれか。
ただし亜台の変圧器は並行運転の条件を満足しているものとする。

100 MV茜A
変圧器

300 MV茜A
変圧器

1阿25 MV茜A

175 MV茜A

2阿50 MV茜A

150 MV茜A

3阿75 MV茜A

125 MV茜A

4阿100 MV茜A

100 MV茜A〔No 阿 〕 高圧真空遮断器に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿負荷電流の開閉を行うことができる。

2阿一般に外部信号を受けて遮断する。

3阿短絡電流を遮断した後は再使用できない。

4阿

真空状態のバルブの中で接点を開閉する。

〔No 阿〕 水力発電に用いられる次の記述に該当するダムの方式として亜適当なものはどれか。

水圧の外力を主に両岸の岩盤で支える構造で亜川幅が狭く両岸が高く亜かつ両岸亜底面ともに堅固な場所に造られる。

1阿重力ダム2阿アーチダム

3阿アースダム

4阿ロックフィルダム−4−DAI-電学.smd Page 418/10/23 13:12 v3.51

〔No 阿〕 送配電設備における力率改善の効果に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿配電容量に余裕ができる。

2阿系統の電圧変動を抑制できる。

3阿

短絡電流を軽減できる。

4阿

送電損失を軽減できる。

〔No 阿10〕 配電系統におけるループ方式に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿幹線を環状にし亜電力を方向より供給する方式である。

2阿需要密度の低い地域に適している。

3阿常時開路方式と常時閉路方式がある。

4阿事故時にその区間を切り離すことにより亜他の健全区間に供給できる。

〔No 阿11〕 全般照明において亜部屋の平均照度 E〔lx〕を光束法により求める式として亜正しいものはどれか。
ただし亜各記号は次のとおりとする。
F：ランプ本当たりの光束〔lm〕
U：照明率

M：保守率

1阿E＝

F茜N茜U茜M
〔lx〕
A

2阿E＝

F茜N茜M
〔lx〕
A茜U

3阿E＝

F茜N茜U〔lx〕
A茜M

4阿E＝

F茜N
〔lx〕
A茜U茜M

N：ランプの本数〔本〕

A：部屋の面積〔m 2〕−5−DAI-電学.smd Page 518/10/23 13:12 v3.51

〔No 阿12〕 三相誘導電動機の特性に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿負荷が減少するほど亜回転速度は速くなる。

2阿滑りが増加するほど亜回転速度は速くなる。

3阿極数を少なくするほど亜回転速度は速くなる。

4阿

周波数を高くするほど亜回転速度は速くなる。

−6−

DAI-電学.smd Page 618/10/23 13:12 v3.51

※

問題番号〔No.13〕〜〔No.32〕までの 20 問題のうちから亜11 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿13〕 水力発電に用いられる水車に関する次の記述のうち亜に当てはまる語句の組合せとして亜適当なものはどれか。

圧力水頭を速度水頭に変えた流水をランナに作用させる構造の水車をノズルから流出するジェットをランナのバケットに作用させる

アイ

1阿衝動水車フランシス水車

2阿衝動水車ペルトン水車3阿反動水車

フランシス水車4阿

反動水車

ペルトン水車イアと呼び亜が代表的である。

〔No 阿14〕 変電所に設置される機器に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿電力用コンデンサは亜系統の有効電力を調整するために用いられる。

2阿計器用変圧器は亜高電圧を低電圧に変換するために用いられる。

3阿

変圧器のコンサベータは亜絶縁油の劣化防止のために用いられる。

4阿

避雷器は亜非直線抵抗特性に優れた酸化亜鉛形のものが多く使用されている。

〔No 阿15〕 高圧の受変電設備における機器の施設又は取扱いに関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿計器用変圧器の一次側に高圧限流ヒューズを取り付ける。

2阿変圧器の金属製外箱に接地工事を施す。

3阿変流器の二次側を開放する。

4阿断路器にインターロックを施す。

−7−

DAI-電学.smd Page 7

18/10/23 13:12 v3.51

〔No 阿16〕 架空送電線の電線のたるみの近似値 D〔m〕を求める式として亜正しいものはどれか。
ただし亜各記号は次のとおりとし亜電線支持点の高低差はないものとする。
S ：径間〔m〕
T ：最低点の電線の水平張力〔N〕
W：電線の単位長さ当たりの重量〔N/m〕

1阿D＝

WS 2〔m〕
3T

2阿D＝

SW 2〔m〕
3T

3阿D＝

WS 2〔m〕
8T

4阿D＝

SW 2〔m〕
8T〔No 阿17〕 架空送電線路のねん架の目的として亜適当なものはどれか。

1阿電線の振動エネルギーを吸収する。

2阿雷の異常電圧から電線を保護する。

3阿

電線のインダクタンスを減少させ静電容量を増加させる。

4阿各相の作用インダクタンス亜作用静電容量を平衡させる。

−8−

DAI-電学.smd Page 8

18/10/23 13:12 v3.51

〔No 阿18〕 図に示す三相線式配電線路の送電端電圧 V s 〔V〕と受電端電圧 V r 〔V〕の間の電圧降下 v〔V〕を表す簡略式として亜正しいものはどれか。
ただし亜各記号は亜次のとおりとする。
R：線当たりの抵抗〔Ω〕
cos θ：負荷の力率

X：線当たりのリアクタンス〔Ω〕

sin θ：負荷の無効率

I：線電流〔A〕

1阿v ＝  3 I(Rcos θ＋Xsin θ)〔V〕

2阿v ＝  3 I(Rsin θ＋Xcos θ)〔V〕

3阿v ＝ 3 I(Rcos θ＋Xsin θ)〔V〕

4阿v ＝ 3 I(Rsin θ＋Xcos θ)〔V〕〔No 阿19〕 地中電線路における電力ケーブルの絶縁劣化の状態を測定する方法として亜不適当なものはどれか。

1阿誘電正接測定2阿接地抵抗測定3阿

絶縁抵抗測定4阿部分放電測定−9−DAI-電学.smd Page 918/10/23 13:12 v3.51

〔No 阿20〕 電気機器のうち亜一般に高調波が発生しないものはどれか。

1阿

アーク炉

2阿

電力用コンデンサ

3阿

サイクロコンバータ

4阿

整流器〔No 阿21〕 事務所の室等のうち亜日本工業規格(JIS)の照明設計基準上亜推奨照度が最も高いものはどれか。

1阿

電気室

2阿

事務室

3阿

集中監視室

4阿

電子計算機室〔No 阿22〕 三相 200 V 1.5 kW の電動機の電路に施設する手元開閉器として亜内線規程上亜使用することが不適当なものはどれか。
ただし亜対地電圧は亜200 V とする。

1阿箱開閉器

2阿電磁開閉器

3阿

配線用遮断器4阿

カバー付ナイフスイッチ〔No 阿23〕 屋内の低圧配線方法と造営材に取り付ける場合の支持点間の距離の組合せとして亜内線
規程上亜最も不適当なものはどれか。

配線方法

距離

1阿

合成樹脂管(PF 管)

1 m 以下2阿金属管

2 m 以下3阿金属ダクト

3 m 以下4阿ライティングダクト

3 m 以下− 10 −

DAI-電学.smd Page 10

18/10/23 13:12 v3.51

〔No 阿24〕 継電器と組み合わせた高圧交流遮断器と比較した高圧限流ヒューズの特徴に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿保守が簡単である。

2阿短絡電流を高速度遮断できる。

3阿動作特性を自由に調整できる。

4阿

小形軽量で設置が容易である。

〔No 阿25〕 キュービクル式高圧受電設備に使用される高圧進相コンデンサ及び直列リアクトルに関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿高圧進相コンデンサには亜限流ヒューズなどの保護装置を取り付ける。

2阿高圧進相コンデンサの残留電荷を放電するため亜直列リアクトルを取り付ける。

3阿

直列リアクトルは亜過熱時に警報を発することができるよう亜警報接点付とする。

4阿

低圧進相コンデンサを設ける場合は亜高圧進相コンデンサを省略することができる。

〔No 阿26〕 建築物等の外部雷保護システムに関する用語として亜#日本工業規格(JIS)上亜関係のないものはどれか。

1阿

水平導体

2阿

保護角法

3阿

保護レベル

4阿

開閉サージ

〔No 阿27〕 地中電線路に関する記述として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜不適当なものはどれか。

1阿直接埋設式により亜車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所に施設するので亜地中電線の埋設深さを 1.2 m 以上とした。

2阿高圧地中電線と地中弱電流電線との離隔距離は亜30 cm 以上確保した。

3阿ハンドホール内のケーブルを支持する金物類の D 種接地工事を省略した。

4阿管路式で施設する場合亜電線に耐熱ビニル電線(HIV) を使用した。

− 11 −

DAI-電学.smd Page 11

18/10/23 13:12 v3.51

〔No 阿28〕 自動火災報知設備の P 型級発信機に関する記述として亜#消防法上亜定められていないものはどれか。

1阿床面からの高さが 0.8 m 以上 1.5 m 以下の箇所に設けること。

2阿各階ごとに亜その階の各部分から一の発信機までの歩行距離が 25 m 以下となるように設けること。

3阿発信機の直近の箇所に赤色の表示灯を設けること。

4阿

火災信号の伝達に支障なく受信機との間で相互に電話連絡をすることができること。

〔No 阿29〕 誘導灯に関する記述として亜#消防法上亜誤っているものはどれか。

1阿誘導灯には亜非常電源を附置すること。

2阿

電源の開閉器には亜誘導灯用のものである旨を表示すること。

3阿屋内の直通階段の踊場に設けるものは亜避難口誘導灯とすること。

4阿避難口誘導灯は亜表示面の縦寸法及び表示面の明るさで A 級亜B 級亜C 級に区分されている。

〔No 阿30〕 次の記述に該当するテレビ共同受信設備を構成する機器の名称として亜適当なものはどれか。

混合された異なる周波数帯域の信号を選別して取り出すための機器

1阿分配器

2阿分岐器

3阿混合器

4阿分波器

− 12 −

DAI-電学.smd Page 12

18/10/23 13:12 v3.51

〔No 阿31〕 架空単線式の電車線の偏い(へんい) に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿

偏いとは亜レール中心に対する電車線の左右への偏りのことをいう。

2阿新幹線鉄道の最大偏い量は亜普通鉄道よりも小さくする。

3阿レールの曲線区間では亜電車線には必然的に偏いが発生する。

4阿

偏い量は亜風による振れや走行状態での車両の動揺などを考慮して規定している。

〔No 阿32〕 道路照明に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿灯具の千鳥配列は亜道路の曲線部における適切な誘導効果を確保するのに適している。

2阿連続照明とは亜原則として一定の間隔で灯具を配置して連続的に照明することをいう。

3阿

局部照明とは亜交差点やインターチェンジなど必要な箇所を局部的に照明することをいう。

4阿

連続照明のない横断歩道部では亜背景の路面を明るくして歩行者をシルエットとして視認する方式がある。

− 13 −

DAI-電学.smd Page 13

18/10/23 13:12 v3.51

※

問題番号〔No.33〕〜〔No.38〕までの 6 問題のうちから亜3 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿33〕 建物の給水設備における受水槽を設置したポンプ直送方式に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿水道本管の圧力変化に応じて給水圧力が変化する。

2阿建物内の必要な箇所へ亜給水ポンプで送る方式である。

3阿水道本管断水時は亜受水槽貯水分のみ給水が可能である。

4阿

給水圧力を確保するための高置水槽が不要である。

〔No 阿34〕 盛土工事における締固めの目的に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿透水性を高くする。

2阿締固め度を大きくする。

3阿

せん断強度を大きくする。

4阿

圧縮性を小さくする。

〔No 阿35〕 水準測量の誤差に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿往復の測定を行い亜その往復差が許容範囲を超えた場合は再度測定する。

2阿標尺が鉛直に立てられない場合は亜標尺の読みは正しい値より小さくなる。

3阿レベルの視準線誤差は亜後視と前視の視準距離を等しくすれば小さくなる。

4阿標尺の零点目盛誤差は亜レベルの据付け回数を偶数回にすれば小さくなる。

〔No 阿36〕 地中送電線路における管路の埋設工法として亜不適当なものはどれか。

1阿小口径推進工法

2阿

刃口推進工法3阿アースドリル工法

4阿セミシールド工法− 14 −

DAI-電学.smd Page 14

18/10/23 13:12 v3.51

〔No 阿37〕 鉄道線路のレール摩耗に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿レール摩耗は亜通過トン数亜列車速度など運行条件に大きく影響を受ける。

2阿曲線では亜外側レールの頭部側面の摩耗が内側レールよりすすむ。

3阿

レール摩耗低減には亜焼入れレールの使用が効果的である。

4阿

一般に平たん区間のレール摩耗は亜勾配区間よりすすむ。

〔No 阿38〕 コンクリートに関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿生コンクリートのスランプは亜その数値が大きいほど流動性は大きい。

2阿コンクリートの強度は亜圧縮強度を基準として表す。

3阿コンクリートのアルカリ性により亜鉄筋の錆を防止する。

4阿コンクリートの耐久性は亜水セメント比が大きいほど向上する。

− 15 −

DAI-電学.smd Page 15

18/10/23 13:12 v3.51

※

問題番号〔No.39〕の問題は亜必ず解答してください。

〔No 阿39〕 配電盤茜制御盤茜制御装置の文字記号と用語の組合せとして亜日本電機工業会規格(JEM)
上亜誤っているものはどれか。

文字記号

用語

1阿MS

電磁開閉器

2阿

PGS

柱上真空開閉器

3阿MCCB

配線用遮断器

4阿ELCB

漏電遮断器− 16 −DAI-電学.smd Page 16

18/10/23 13:12 v3.51

※

問題番号〔No.40〕〜〔No.52〕までの 13 問題のうちから亜9 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿40〕 屋外変電所の施工に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿電線は亜端子挿入寸法や端子圧縮時の伸び寸法を考慮して切断を行った。

2阿がいしは亜手ふき清掃と絶縁抵抗試験により破損の有無の確認を行った。

3阿

変電機器の据付けは亜架線工事などの上部作業の開始前に行った。

4阿

G I S の連結作業は亜じんあいの侵入を防止するため亜プレハブ式の防じん組立室を作って行った。

〔No 阿41〕 高圧架空配電線の施工に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿電線接続部には亜絶縁電線と同等以上の絶縁効果を有するカバーを使用した。

2阿

高圧電線は亜圧縮スリーブを使用して接続した。

3阿延線した高圧電線は亜張線器で引張り亜たるみを調整した。

4阿高圧電線の引留支持用には亜玉がいしを使用した。

〔No 阿42〕 ライティングダクト工事による低圧屋内配線に関する記述として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜誤っているものはどれか。

1阿ライティングダクトの終端部は亜閉そくした。

2阿ライティングダクトを壁などの造営材を貫通して設置した。

3阿ライティングダクトに亜D 種接地工事を施した。

4阿ライティングダクトの開口部は亜下に向けて施設した。

〔No 阿43〕 電気鉄道におけるパンタグラフの離線防止対策に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿トロリ線の硬点を多くする。

2阿トロリ線の接続箇所を少なくする。

3阿トロリ線の勾配変化を少なくする。

4阿トロリ線の架線張力を適正に保持する。

− 17 −

DAI-電学.smd Page 17

18/10/23 13:12 v3.51

〔No 阿44〕 有線電気通信設備の線路に関する記述として亜有線電気通信法上亜誤っているものはどれか。
ただし亜光ファイバは除くものとする。

1阿通信回線の線路の電圧を 100 V 以下とした。

2阿

架空電線と他人の建造物との離隔距離を 40 cm とした。

3阿道路上に設置する架空電線は亜横断歩道橋の上の部分を除き亜路面から 5 m の高さとした。

4阿屋 内 電 線 と 大 地 間 の 絶 縁 抵 抗 を 直 流 100 V の 電 圧 で 測 定 し た 結 果亜0.4 M Ω であったので良好とした。

〔No 阿45〕 公共工事標準請負契約約款上亜設計図書に含まれないものはどれか。

1阿

図面

2阿仕様書

3阿

現場説明書

4阿

請負代金内訳書〔No 阿46〕 施工計画に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿労務工程表は亜必要な労務量を予測し工事を円滑に進めるために作成する。

2阿安全衛生管理体制表は亜安全及び施工の管理体制の確立のために作成する。

3阿総合工程表は亜週間工程表を基に施工すべき作業内容を具体的に示して作成する。

4阿

搬入計画書は亜建築業者や関連業者と打合せを行い亜工期に支障のないように作成する。

〔No 阿47〕 工程管理に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿常にクリティカルな工程を把握し亜重点的に管理する。

2阿

屋外工事の工程は亜天候不順などを考慮して余裕をもたせる。

3阿工程が変更になった場合には亜速やかに作業員や関係者に周知徹底を行う。

4阿

作業改善による工期短縮の効果を予測するには亜ツールボックスミーティングが有効である。

− 18 −

DAI-電学.smd Page 18

18/10/23 13:12 v3.51

〔No 阿48〕 図に示す工程表の名称として亜適当なものはどれか。

○○ビル新築電気設備工事工程表
12月

1月

2月

3月

工

4月

5月

6月

期

平成年

月日

平成年

月日

7月

8月

9月

動力配管

R F作成日

平成

10月

11月

年月日

12月

通線

5 F
4 F
3 F
2 F
1 F竣工

コンクリート埋設配管

B1F

天井内配管･通線

機器取付

EPS配管

幹線･動力配管

幹線･動力通線

CON打ち
準備

備 考

1阿

タクト工程表2阿バーチャート工程表

3阿Q C 工程表4阿ネットワーク工程表

電気室組立

調整▲受 電▲重 量 機 器
搬入

接地極埋設

〔No 阿49〕 図に示す品質管理に用いる図表の名称として亜適当なものはどれか。

1阿

パレート図

2阿

特性要因図

3阿

管理図

4阿

ヒストグラム− 19 −

DAI-電学.smd Page 1918/10/23 13:12 v3.51

〔No 阿50〕 電圧降下式の接地抵抗計による接地抵抗の測定に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿測定用補助接地棒(P亜C) は亜被測定接地極(E) を中心として両側に配置した。

2阿

測定前に亜接地端子箱内で機器側と接地極側の端子を切り離した。

3阿

測定前に亜接地抵抗計の電池の電圧を確認した。

4阿

測定前に亜地電圧が小さいことを確認した。

〔No 阿51〕 安全帯等の取付設備等に関する次の記述のうち亜に当てはまる語句として亜労働安全衛生法上亜定められているものはどれか。

事業者は亜高さがの箇所で作業を行う場合において亜労働者に安全帯等を使用させるときは亜安全帯等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。

1阿1.5 m 以上

2阿1.8 m 以上

3阿2.0 m 以上

4阿3.0 m 以上

〔No 阿52〕 建設現場において亜特別教育を修了した者が就業できる業務として亜#労働安全衛生法
上亜誤っているものはどれか。
ただし亜道路上を走行する運転を除くものとする。

1阿建設用リフトの運転

2阿アーク溶接機を用いて行う金属の溶接

3阿

最大荷重 0.5 t のフォークリフトの運転

4阿つり上げ荷重 1 t の移動式クレーンの運転− 20 −

DAI-電学.smd Page 20

18/10/23 13:12 v3.51

※

問題番号〔No.53〕〜〔No.64〕までの 12 問題のうちから亜8 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿53〕 建設業の許可に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1阿一般建設業の許可を受けた電気工事業者は亜発注者から直接請け負った件の電気工事の下請代金の総額が 4 000 万円以上となる工事を施工することができる。

2阿工事件の請負代金の額が 500 万円に満たない電気工事のみを請け負うことを営業とする者は亜建設業の許可を必要としない。

3阿一般建設業の許可を受けた電気工事業者は亜当該電気工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

4阿

一般建設業の許可を受けた電気工事業者は亜電気工事業に係る特定建設業の許可を受けたときは亜その一般建設業の許可は効力を失う。

〔No 阿54〕 主任技術者及び監理技術者に関する次の記述のうち亜に当てはまる金額の組合せとして亜建設業法上亜正しいものはどれか。

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で亜工事件の請負代金の額がある場合にあっては亜イ

ア(当該建設工事が建築一式工事で）以上のものに置かなければならない主任技術者又は監理技術者は亜工事現場ごとに専任の者でなければならない。

アイ

1阿3 000 万円

5 000 万円

2阿3 000 万円

7 000 万円

3阿3 500 万円

5 000 万円

4阿3 500 万円

7 000 万円

− 21 −

DAI-電学.smd Page 21

18/10/23 13:12 v3.51

〔No 阿55〕 事業用電気工作物について亜第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者が亜保安の監督をすることができる電圧の範囲として亜電気事業法上亜定められているものはどれか。
ただし亜出力 5 000 kW 以上の発電所は除くものとする。

1阿7 000 V 未満

2阿25 000 V 未満

3阿50 000 V 未満

4阿170 000 V 未満

〔No 阿56〕 電気用品の定義に関する次の記述のうち亜に当てはまる語句の組合せとして亜電気用品安全法上亜定められているものはどれか。

この法律において電気用品とは亜次に掲げる物をいう。
一アの 部 分 と な り亜又 は こ れ に 接 続 し て 用 い ら れ る 機 械亜器 具 又 は材料であって亜政令で定めるもの
二携帯発電機であって亜政令で定めるもの

三イ

であって亜政令で定めるもの

ア

イ

1阿

自家用電気工作物

太陽光発電装置

2阿

自家用電気工作物

蓄電池

3阿

一般用電気工作物

太陽光発電装置

4阿

一般用電気工作物

蓄電池〔No 阿57〕 電気工事業者が営業所ごとに備える帳簿において亜電気工事ごとに記載しなければならない事項として亜電気工事業の業務の適正化に関する法律上亜定められていないものはどれか。

1阿営業所の名称および所在の場所

2阿電気工事の種類および施工場所

3阿

注文者の氏名または名称および住所

4阿主任電気工事士等および作業者の氏名− 22 −

DAI-電学.smd Page 22

18/10/23 13:12 v3.51

〔No 阿58〕 電気工事士等に関する記述として亜電気工事士法上亜誤っているものはどれか。

1阿特種電気工事資格者認定証は亜都道府県知事が交付する。

2阿特種電気工事資格者は亜認定証の交付を受けた特殊電気工事の作業に従事することができる。

3阿認定電気工事従事者認定証は亜経済産業大臣が返納を命ずることができる。

4阿

認定電気工事従事者は亜自家用電気工作物に係る簡易電気工事の作業に従事することができる。

〔No 阿59〕 次の用途に供する建築物のうち特殊建築物として亜#建築基準法上亜定められていないものはどれか。

1阿学校

2阿寄宿舎

3阿事務所

4阿工場

〔No 阿60〕 消防用設備等の設置に係る工事のうち亜消防設備士でなければ行ってはならない工事として亜消防法上亜定められていないものはどれか。
ただし亜電源亜水源及び配管の部分を除くものとする。

1阿非常警報設備

2阿自動火災報知設備

3阿屋外消火栓設備

4阿粉末消火設備〔No 阿61〕 特定元方事業者が選任した統括安全衛生責任者が統括管理すべき事項のうち亜技術的事項を管理させる者として亜労働安全衛生法上亜定められているものはどれか。

1阿安全管理者

2阿店社安全衛生管理者

3阿総括安全衛生管理者

4阿元方安全衛生管理者− 23 −

DAI-電学.smd Page 23

18/10/23 13:12 v3.51

〔No 阿62〕 事故報告に関する次の記述のうち亜に当てはまる語句の組合せとして亜労働安全衛生法上亜正しいものはどれか。

事業者は亜事業場で研削といしの破裂の事故が発生したときは亜イ

ア

亜報告書をに提出しなければならない。

アイ

1阿

遅滞なく

都道府県知事2阿遅滞なく所轄労働基準監督署長

3阿

24 時間以内に都道府県知事4阿

24 時間以内に所轄労働基準監督署長〔No 阿63〕 労働契約等に関する記述として亜労働基準法上亜誤っているものはどれか。

1阿使用者は亜満 18 才に満たない者を坑内で労働させてはならない。

2阿

使用者は亜労働契約の不履行について違約金を定め亜又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

3阿使用者は亜労働者名簿亜賃金台帳及び雇入亜解雇その他労働関係に関する重要な書類を年間保存しなければならない。

4阿

労働契約で明示された労働条件が事実と相違する場合においては亜労働者は亜即時に労働契約を解除することができる。

〔No 阿64〕 建設工事に伴って生じたもののうち産業廃棄物として亜廃棄物の処理及び清掃に関する法律上亜定められていないものはどれか。

1阿汚泥

2阿木くず

3阿

陶磁器くず

4阿

建設発生土

− 24 −

DAI-電学.smd Page 24

18/10/23 13:12 v3.51

DAI-電学.smd Page 25

18/10/23 13:12 v3.51