資料－４
第1回安全性検討会資料

女川原子力発電所２号機
地震後の設備健全性確認の状況

平成２６年１１月１１日
東北電力株式会社

TohokuElectricElectricPowerPowerCo.,Co.,Inc.
Inc.
TohokuAll rights Reserved. Copyrights © 2014, Tohoku Electric Power Co., Inc.

目次

１．地震後の設備点検の全体像
２．機器・系統に関する健全性評価の概要
３．建物・構築物に関する健全性評価の概要
４．設備健全性確認の今後の取組み

Tohoku Electric Power Co., Inc.

1

１．１ 地震後の地震後の設備点検の設備点検の全体像▼地震発生

運転（約13ヶ月）

運転（約13ヶ月）
定期点検（#10)

定期点検（#9)

定期点検（#11)
停止時安全維持点検

停止時安全維持点検

地震後の設備健全性確認（特別な保全計画）

H23.8 保全計画書（特別な保全計画）届出▼

今回説明範囲フェーズ２（定期検査の起動段階で実施）

フェーズ１（定期検査の停止時に実施）

機器・系統の設備健全性確認

地震後の初期対応
地震直後のパトロール
主要機器の健全性確認

建物・構築物の設備健全性確認

注記

プラント復旧と同時に実施
する項目

起動時の設備健全性確認

総合負荷性能検査▼H23.3 地震発生

プラント起動現在
▼

フェーズ３
（運転中）

運転中の設備健全性確認

フェーズ１：定期検査の停止期間中における機器・系統レベルの点検・評価
フェーズ２：定期検査の起動段階におけるプラント全体の健全性確認
フェーズ３：運転期間中における地震影響の継続監視(データ採取)

Tohoku Electric Power Co., Inc.

2

１．２ 地震後点検の地震後点検の初期対応
地震後の初期対応として以下の点検を実施し，地震・津波による設備への影響を早期に把握した。
停止時の安全確保に必要な機器の運転状態に異常はなく，健全性を確認した。
１．地震直後のパトロール【実施内容】
対 象： １，２，３号機本館建屋，屋外設備（開閉所，港湾等）
パトロールの視点：外観目視による損傷の有無確認，運転機器の異常の有無確認
実施者： 運転員，設備担当グループ員
２．地震直後の主要機器の健全性確認
停止時の安全確保に必要な主要設備健全性を確認
主要機器の動作確認を実施
対 象：安全確保に必要な機器（非常用炉心冷却系ポンプ手動起動試験，非常用ディーゼル発電機手動起動試験など）
その他機器など
３．結果
地震・津波の影響による法令トラブル等の事象５件および主要設備の軽微な被害６１件（付録１）を確認した。（H２６.１０末時点：６０件対応済）
Tohoku Electric Power Co., Inc.

3

１．３ 設備健全性確認に
設備健全性確認に関する法令要求する法令要求「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」(以下，「実用炉規則」という)第８１条第１項第７号（3.11地震，4.7地震発生当時は同規則第１１条第１項第７号）に基づき，①原子炉の運転を相当期間停止する場合，②その他発電用原子炉施設
その他発電用原子炉施設がその他発電用原子炉施設がその保守管理がその保守管理を保守管理を行う観点から観点から特別から特別な特別な状態※１にある場合にある場合
においては，当該原子炉施設の状態に応じて特別な措置を講じる必要がある。

※１：「特別な状態」とは，比較的広範な機器に対し追加的な点検等を実施する必要がある場合。
特別な状態にあると判断

現行の基準地震動Ｓｓ（580ガル）を一部周期帯で上回る地震動を観測※２

設備健全性確認の設備健全性確認の計画（特別な特別な保全計画）
保全計画）を策定（H23.8保安規程届出
H23.8保安規程届出）
保安規程届出）※２ 設備健全性確認の結果は，定期検査・保安検査等で確認を適宜受けていく。

Tohoku Electric Power Co., Inc.

4

１．４ 地震後の地震後の設備健全性確認の設備健全性確認の全体像－全体像－１

機器・系統

Tohoku Electric Power Co., Inc.

建物・構築物5

１．４ 地震後の地震後の設備健全性確認の
設備健全性確認の全体像－全体像－２○機器・系統の設備健全性確認【対象】
全設備（事務所，点検工具等除く）【内容】
各設備が受けた地震による影響を外観目視点検，漏えい試験，作動試験等により確認。
本地震の観測波に基づく設備の解析的な評価を実施。
系統試験を実施し，系統全体の機能が正常に発揮されることを評価。
○建物・構築物の設備健全性確認【対象】
発電所の施設として，建設時の工事計画書本文に記載のある建物・構築物（例：原子炉建屋，制御建屋）
重要度の高い建物・構築物（例：海水ポンプ室，原子炉補機冷却海水系取水路）【内容】
建物・構築物が受けた地震による影響を目視点検により確認。
本地震による地震応答解析を実施

Tohoku Electric Power Co., Inc.

6

２．１ 機器・
機器・系統に系統に関する設備健全性評価
する設備健全性評価の
設備健全性評価の概要
安全上重要な機器については，設備点検と地震応答解析を実施し，両者の結果を照合して健全性の評価を行う。
基本点検で異常が確認された場合，あるいは地震応答解析で評価基準値を満足しない場合は追加点検を行う。
設備の健全性評価後，系統単位による機能試験を実施し，系統の健全性の評価を行う。
機器レベルの点検・評価の範囲【設備点検】

基本点検【地震応答解析】
外観目視点検漏えい試験
作動試験

地震応答解析結果

異常あり

点検結果

満足しない

追加点検

異常なし

評価基準値

分解・開放点検
非破壊試験

満足する

【設備健全性の評価】

系統レベルの点検・評価の範囲【系統機能試験】【系統健全性の評価】

Tohoku Electric Power Co., Inc.

7

２．２ 設備点検（設備点検（基本点検）
基本点検）
基本点検においては，各設備の種類や設置方法等によって，地震時に想定される損傷の形態が異なることから，「原子力発電所耐震設計技術指針（ＪＥＡＧ４６０１）」を参考に，地震による機能・構造への影響が類似していると考えられる機種（５４機種：付録２）に分類し，機器単位の地震の損傷要因モードに対応した点検を実施。

ポンプ（外観目視，外観目視，手廻し手廻し，運転確認，運転確認，漏えい確認等
えい確認等）確認等）

電動機（外観目視，外観目視，絶縁抵抗測定，絶縁抵抗測定，運転確認等）
運転確認等）

基礎部

横型ポンプの横型ポンプの例
ポンプの例
Tohoku Electric Power Co., Inc.

（ボルト頂部外観
ボルト頂部外観目視，目視，打診，打診，基礎コンクリート
基礎コンクリート
外観目視等）
外観目視等）
8

２．３ 基本点検（基本点検（損傷形態に損傷形態に応じた点検手法）
点検手法）
横形ポンプにおける損傷要因モードと点検手法（例）
地震による損傷要因

現象
基礎ボルト応力過大

ｹｰｼﾝｸﾞ転倒ﾓｰﾒﾝﾄ過大

ケーシング応力過大

ｹｰｼﾝｸﾞ応答過大

Ａ

ケーシング変形過大

基礎ボルト損傷

支持脚応力過大

①⑦⑧⑨

支持脚損傷

ｹｰｼﾝｸﾞとﾛｰﾀの接触①

摺動部(ﾗｲﾅｰﾘﾝｸﾞ部)損傷②⑤⑥

Ｂ
ﾛｰﾀ応答過大

軸応力過大

軸損傷

②⑤⑥

軸変形過大

ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ損傷①⑥

軸受荷重過大軸受損傷⑥

電動機機能喪失③⑤⑥

ＢＣ

ポ ン プ 本 体 ・電 動 機

ﾎﾟﾝﾌﾟ本体応答過大

点検手法
①外観目視
②センタリング，手廻し③絶縁抵抗測定④起動前確認（冷却水，油，フランジ）⑤回転方向，寸動確認⑥運転確認，漏えい確認

Ｃ
電動機変形過大

軸継手部相対変位過大

軸継手損傷①⑤⑥Ａ
配管応答過大配管反力過大冷却水配管応答過大

ｹｰｼﾝｸﾞﾉｽﾞﾙ部損傷

冷却水配管反力過大

冷却水配管損傷①⑥

軸受冷却不能８ポ ンプ 基 礎 部

電動機応答過大

６２
基礎部

１⑨打診

７９４⑧グラウト，基礎コンクリート外観目視①④⑥

５３⑦ボルト頂部外観確認

１２３４５６７８９１０

部位名
基礎ボルト
支持脚
ライナーリング軸
メカニカルシール
軸受
電動機
軸継手
ケーシングノズル
冷却水配管

１０

Tohoku Electric Power Co., Inc.

9

２．４ 地震応答解析の
地震応答解析の概要
3.11地震および4.7地震における地震観測記録

地震時の建屋応答の再現解析（シミュレーションモデルの作成）

原子炉建屋・大型機器（原子炉圧力容器，原子炉格納容器等）の地震応答解析
原子炉建屋

原子炉
格納容器

原子炉
圧力容器

基礎版上の観測記録から算定した地震動を入力
原子炉建屋のシミュレーションモデル
原子炉建屋のシミュレーションモデル

設備への影響評価
構造強度評価 (疲労評価含む）地震により作用する力によって設備が損傷しないことを確認する。

動的機能維持評価
地震時，地震後に作動しなければならない設備が動作可能であったことを確認する。

Tohoku Electric Power Co., Inc.

10

２．５ 評価対象設備
耐震安全上重要な設備および耐震安全上重要な設備に波及的破損を生じさせるおそれのある設備を対象とし，構造強度評価（１２５設備），動的機能維持評価（３５設備）を実施。
（評価対象設備の例）⑦原子炉圧力容器⑧原子炉格納容器②炉心支持構造物⑤残留熱除去系熱交換器④残留熱除去系配管⑨主蒸気系配管「止める」①制御棒（挿入性）②炉心支持構造物 他「冷やす」③残留熱除去系ポンプ④残留熱除去系配管⑤残留熱除去系熱交換器⑥非常用ディーゼル発電設備 他⑥非常用ディーゼル発電設備
①制御棒
（挿入性）

「閉じ込める」⑦原子炉圧力容器⑧原子炉格納容器⑨主蒸気系配管 他③残留熱除去系ポンプ

Tohoku Electric Power Co., Inc.

11

３．１ 建物・建物・構築物に構築物に関する健全性評価
する健全性評価の健全性評価の概要
安全上重要な建物・構築物については，点検と地震応答解析を実施し，両者の結果を照合して健全性の総合評価を行う。
目視点検で異常が確認された場合には，追加点検を行う。
地震応答解析結果において裕度がない場合は，詳細検討を行う。

点検計画および点検結果等の妥当性について，第三者機関で確認を実施
Tohoku Electric Power Co., Inc.

12

３．２ 点検対象および点検対象および判定基準
および判定基準
点検対象
建物

構 築 物

・生体遮へい装置（原子炉建屋，タービン建屋，制御建屋）
・原子炉格納施設（原子炉建屋）・堰その他の設備

・排気筒（基礎を含む）
・非常用ガス処理系配管ダクト
・原子炉補機冷却海水系配管ダクト
・海水ポンプ室・原子炉補機冷却海水系取水路

判定基準
構造形式

判定基準

鉄筋コンクリート構造

・遮へい性能に影響を与える断面欠損がないこと
・構造上問題となるひび割れ，剥離，剥落がないこと
・耐漏えい性能に影響を与えるひび割れがないこと

鉄骨構造

・構造上問題となる変状（変形・座屈等）がないこと

地表

配管埋戻土
岩盤

原子炉建屋
Tohoku Electric Power Co., Inc.

配管ダクト
13

３．３ ２号機原子炉建屋のシミュレーションモデル
号機原子炉建屋のシミュレーションモデル概念図のシミュレーションモデル概念図
A’
BB’
A

南北方向

東西方向

２号機原子炉建屋 シミュレーションモデル概要図
シミュレーションモデル概要図
建屋の地震観測記録との適合性を踏まえ，各種係数を再設定
観測記録を入力した地震応答解析

Tohoku Electric Power Co., Inc.

14

３．４ 健全性の健全性の総合評価に総合評価に関する考する考え方
安全上重要な建物・構築物については地震応答解析を実施。
地震後の健全性は，点検による評価および地震応答解析の結果に基づく構造評価の双方から行う。

点検と点検と地震応答解析による地震応答解析による総合評価による総合評価
点検による評価
異常なし

判断基準

評価終了
（異常なし）

裕度がある
地震応答解析の結果に基づく
構造評価
裕度がない

異常あり

下記検討を実施・より詳細な追加解析
・モックアップ試験等

Tohoku Electric Power Co., Inc.

・損傷の原因究明
・損傷の健全性への影
響を評価

15

４．設備健全性確認の設備健全性確認の今後の今後の取組み
取組み

項目

H23.3.11地震▼保全計画届出
H23.8
▼現在
▼

プラント 総合負荷
起動 性能検査▼▼

地震後の初期対応(地震後のパトロール，主要機器の機能確認)
機器・系統レベルの点検※（フェーズ１）

機器・系統の設備健全性確認

機器・系統レベルの点検（フェーズ１，系統復旧後実施項目）
プラント全体の健全性確認(フェーズ２)

地震応答解析
地震影響の継続監視(フェーズ３)▲完了

地震後の設備健全性確認
点検

建物・構築物の設備健全性確認

地震応答解析
▲完了※：今後のプラント復旧と同時に実施する必要のある項目および運用上の制約から計画的に点検を行っている項目を除く。

Tohoku Electric Power Co., Inc.

16

付録１
付録１ 主要設備への軽微な被害状況リスト（1/2）
No.
1234567,89101112～
15161718,1920212223,2425
26～
3233
34

号機
1号機
1号機
1号機
1号機
1号機
1号機
1号機
1号機
1号機
1号機

建屋
原子炉建屋
原子炉建屋
原子炉建屋
原子炉建屋
原子炉建屋
原子炉建屋
制御建屋
制御建屋
タービン建屋
タービン建屋管理区域
件名
内
燃料交換機入出力装置の破損
内
ほう酸水貯蔵タンク水位指示回路不良
内
主蒸気逃がし安全弁（Ｃ） 位置検出スイッチの接点不良
内制御棒駆動系ハウジング支持金具サポートバーのずれ
内
原子炉格納容器内遮へい扉 留め具の外れ
内
天井クレーン運転席鋼材等の損傷
外
１２５Ｖ直流電源系の地絡（計２件発見）
外モニタリングポスト（チャンネル６） 信号変換器の故障に伴う指示不良
内
高圧電源盤しゃ断器の投入不可
内
母連しゃ断器の制御電源喪失

対応状況
対応済（Ｈ２４．２）
対応済（Ｈ２３．１２）
対応済（Ｈ２３．１２）
対応済（Ｈ２４．６）
対応済（Ｈ２４．３）
対応済（Ｈ２３．９）
対応済（Ｈ２４．２）
対応済（Ｈ２３．１０）
対応済（Ｈ２３．６）
対応済（Ｈ２３．６）

1号機 屋外外変圧器避圧弁の油面変動に伴う動作（計４件）

対応済（Ｈ２３．６）

1号機
1号機
2号機
2号機
2号機
2号機
2号機
2号機

外
外
内
内
内
内
外
内

１号機放水口モニターの津波による浸水および破損
１号機放水口モニター（試験運用機）の津波による浸水および破損
地下１階電動ステップバック遮へい扉の施錠装置の破損 （計２件発見）
原子炉格納容器内遮へい扉 留め具の変形
制御棒駆動系ハウジング支持金具サポートバーのずれ
天井クレーン運転席鋼材等の損傷
１２５Ｖ直流主母線盤の地絡 （計２件発見）
蒸気タービン中間軸受箱の基礎の損傷対応済（Ｈ２４．１０）
対応済（Ｈ２４．１０）
対応済（Ｈ２３．１０）
対応済（Ｈ２４．２）
対応済（Ｈ２４．６）
対応済（Ｈ２３．６）
対応済（Ｈ２４．３）
対応済（Ｈ２４．１２）

2号機 屋外外変圧器避圧弁の油面変動に伴う動作（計７件発見）

対応済（Ｈ２３．１１）

2号機 屋外2号機 屋外外
外２号機放水口モニターの津波による浸水および破損
起動用変圧器放熱器油漏れ対応済（Ｈ２４．１０）
対応済（Ｈ２４．１）

屋外
屋外
原子炉建屋
原子炉建屋
原子炉建屋
原子炉建屋
制御建屋
タービン建屋

Tohoku Electric Power Co., Inc.

17

付録１
付録１ 主要設備への軽微な被害状況リスト（2/2）
No.
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44～
47
48
49～
51
52
53
54
55

号機
3号機
3号機
3号機
3号機
3号機
3号機
3号機
3号機
3号機

建屋
原子炉建屋
原子炉建屋
原子炉建屋
原子炉建屋
原子炉建屋
原子炉建屋
原子炉建屋
原子炉建屋
原子炉建屋

管理区域
件名内
燃料交換機の配線ケーブルの脱線
内
燃料交換機制御室内の地上操作装置落下
内
燃料取替エリア放射線モニタ（A）記録計の指示不良
内
原子炉格納容器内遮へい扉 留め具の変形
内
使用済燃料プールにおけるゲート押さえ金具の脱落
内
使用済燃料キャスクピットにおけるゲート押さえ金具の脱落
内
高圧炉心スプレイ系圧力抑制室吸込弁 自動での全開動作不能
内
制御棒駆動系ハウジング支持金具サポートバーのずれ
内
天井クレーン走行部等のすり傷対応状況
対応済（Ｈ２３．４）
対応済（Ｈ２３．６）
対応済（Ｈ２３．８）
対応済（Ｈ２４．２）
対応済（Ｈ２３．４）
対応済（Ｈ２３．４）
対応済（Ｈ２３．６）
対応済（Ｈ２４．６）
対応済（Ｈ２３．６）

3号機 原子炉建屋

外

１２５Ｖ直流主母線盤の地絡 （計４件発見）

対応済（Ｈ２４．２）

3号機 タービン建屋

内

蒸気タービン中間軸受箱の浮き上がりについて対応済（Ｈ２４．４）

3号機 屋外外変圧器避圧弁の油面変動に伴う動作（計３件）

対応済（Ｈ２３．８）

3号機
共用
共用
共用

外
外
外
外

３号機放水口モニターの津波による浸水および破損
牡鹿幹線１号線避雷器の損傷
当社モニタリングステーション（４局）の停電および伝送回線停止に伴う欠測
海水温度モニタリング装置の津波による破損に伴う全局欠測

対応済（Ｈ２４．８）
対応済（Ｈ２３．６）
対応済（Ｈ２３．１０）
対応済（Ｈ２４．６）

56 3号機 タービン建屋

内

３号機蒸気タービン動翼の損傷対応済（Ｈ２６．９）

57 2号機 タービン建屋

内

２号機蒸気タービン動翼の損傷対応済（Ｈ２５．４）

58

外

牡鹿幹線２号線避雷器の損傷対応済（Ｈ２３．８）

外２号機タービン建屋外壁のひび割れ

内

固体廃棄物貯蔵所コンクリート壁の剥離対応済（Ｈ２５．８）

内２号機蒸気タービン中間軸受箱の基礎ボルト曲がり対応済（Ｈ２４．１２）

共用

屋外
屋外
屋外
屋外

屋外

59 ２号機 タービン建屋
固体廃棄物
60 共用
貯蔵所
61 ２号機 タービン建屋Tohoku Electric Power Co., Inc.

対応中18

付録２
付録２ 基本点検における基本点検における機種分類
における機種分類
動的機器1) 非常用ディーゼル発電機2) 制御棒駆動機構／制御棒駆動
水圧系水圧制御ユニット
3) 燃料取替機
4) クレーン
5) 立形ポンプ6) 横形ポンプ
7）往復動式ポンプ8）制御用空気圧縮機
9) 主タービン10)電動機
11)発電機12)ポンプ駆動用タービン
13)ファン14)ターボ冷凍機
15)一般弁16)手動弁17)空調用ダンパ18)再循環ポンプ

静的機器19)アキュムレータ（主蒸気隔離弁， 37)ケーブル，電路およびサポート
逃し安全弁等）38)制御盤20)ろ過脱塩器39)電源盤21)フィルタ／ストレーナ40)計装ラック22)蒸気式空気抽出器41)計装配管，サポート
23)再結合装置
42)原子炉格納容器および付属機器24)特殊フィルタ（非常用ガス処理系， 43)プールライニング機器
中央制御室空調）44)使用済み燃料ラック25)変圧器45)使用済み燃料ラック類機器
26)蓄電池，充電器
46)配管，サポート
27)遮断器47)ダクト，ダクトサポート28)継電器48)復水器，給水加熱器，
29)調整器
湿分分離加熱器
30)電気ヒータ
49)原子炉圧力容器および付属機器
31)原子炉冷却材再循環ポンプ50)炉内構造物
可変周波数電源装置
51)電気ボイラ32)計器，変換器，検出器52)燃料集合体
33)核計装設備･モニタ設備
53)絶縁ケーブル34)相分離母線，相非分離母線
54)プロセス計算機
35)タンク36)熱交換器

Tohoku Electric Power Co., Inc.

19

参考 設備健全性確認における設備健全性確認における記録管理における記録管理の記録管理の不備について不備について－について－１
1. 事 象 概 要○ 平成26年度第2回保安検査において，地震後の設備健全性確認における点検記録
点検記録の点検記録の管理に管理に不適切な不適切な点があるとの指摘あるとの指摘（
指摘（11機器
11機器，機器，15件15件）
事案①：記録の訂正が事業者の社内マニュアルに従って行われていないもの（10件）＜例＞ 機器名称の訂正 など
事案②：記録に抜けや誤りがあるもの（4件）＜例＞ 構造的に存在しない部位が記録上実施されている など
事案③：点検結果が「否」にも係らず，不適合処理を行わずに次の点検工程に進めたもの（1件）○ 計画に基づく点検は実施されていることから，原子力安全に及ぼした影響の程度は小さいとして，
保安規定違反「保安規定違反「監視」
監視」と判定【事案②の一例「構造的に存在しない部位が記録上実施されている例」 】「タンク」の点検部位
2,3［タンクと槽とで共通の様式を使用］
点検結果
6,7

槽

1. 本体・溶接部の損傷等

良良

2. 本体・管台のフランジの漏洩等

良良

3．締結部（本体フランジ部）のボルト緩み良良

4．締結部（管台フランジ部）のボルト緩み良良

5．支持脚の損傷等

良良

6．手摺・梯子の損傷等

良良

7．手摺・梯子のボルト緩み良良

8．基礎架台部の損傷等

良良Tohoku Electric Power Co., Inc.

転記のののの際際際際にににに存在しない良良良良」」」」とととと記載
部位まで「「「「ﾀﾝｸタンク点検項目415,8

床「槽」の点検部位
1,2,34ギャップ
床槽

20参考 設備健全性確認における設備健全性確認における記録管理における記録管理の記録管理の不備について不備について－について－２

2. 当 社 の 対 応○ 点検が確実に行われていることを確認するうえで記録は重要なものであり，今回の保安検査での指摘を真摯に受け止めている。
○ 現在，専門の調査対応チームを立ち上げ，地震後の設備健全性確認記録の再確認，原因分析および再発防止対策の検討を進めているところ。
○ 再発防止対策に着実に取り組み，今後の記録管理に，より一層万全を期していく。

《参考》
参考》
保安検査とは保安検査とは○原子力規制委員会（現地原子力規制事務所）が，事業者の原子炉施設保安規定の遵守状況を確認する検査。
保安規定違反「
保安規定違反「監視」
監視」とは○ 保安規定違反は，重要度に応じて｢違反1｣，｢違反2｣，｢違反3｣および｢監視｣の４つに区分。
○ このうち｢監視｣は，原子力安全性に影響を及ぼさないが，保安規定の不履行があった場合に該当し，今後の保安検査の中で継続的に改善状況の確認が行なわれる。

Tohoku Electric Power Co., Inc.

21