試

験地受

験番号氏

名２電学

⎧ 受験地変更者は上欄のほか，本日の受験地と仮受験番号を記入してください｡ ⎫⎜⎜⎜⎜
仮受験番号 仮−⎩ 本日の受験地⎭

平成 24 年度

２級電気工事施工管理技術検定試験
学科試験問題
次の注意事項をよく読んでから始めてください。
〔注意事項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 25 ページです。
唖試験時間は亜 10 時 30 分から 13 時までです。
唖問題の解答の仕方は亜下記によってください。
イ唖〔No . 〕〜〔No . 12〕までの 12 問題のうちから亜 8 問題を選択し亜解答してください。
ロ唖〔No . 13〕〜〔No . 32〕までの 20 問題のうちから亜 11 問題を選択し亜解答してください。
ハ唖〔No . 33〕〜〔No . 38〕までの 6 問題のうちから亜 3 問題を選択し亜解答してください。
ニ唖〔No . 39〕の問題は亜必ず解答してください。
ホ唖〔No . 40〕〜〔No . 52〕までの 13 問題のうちから亜 9 問題を選択し亜解答してください。
ヘ唖〔No . 53〕〜〔No . 64〕までの 12 問題のうちから亜 8 問題を選択し亜解答してください。
唖選択問題の解答数が指定数を超えた場合は亜減点となります。
唖解答は亜別の解答用紙に亜ＨＢで黒の鉛筆またはシャープペンシルで記入してください。
それ以外のボールペン茜サインペン茜色鉛筆などを使用した場合は亜採点されません。
唖問題は亜四肢択一式です。正解と思う肢の番号を次のマーク例にしたがってぬりつぶしてください。

マーク例● ぬりつぶし唖マークを訂正する場合は亜消しかたが十分でないと指定数を超えた解答となりますので亜消しゴムできれいに消して訂正してください。
唖解答用紙は亜雑書きしたり亜よごしたり亜折り曲げたりしないでください。
唖この問題用紙の余白を利用して亜計算などのメモを取ることは自由です。
10唖この問題用紙は亜試験終了時刻まで在席した方のうち亜希望者は持ち帰ることができます。
途中退席者や希望しない方の問題用紙は亜回収します。

A−1

※

問題番号〔No.〕〜〔No.12〕までの 12 問題のうちから亜8 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿〕 電線の断面を秒間に 40 C(クーロン) の電荷が一定の割合で通過したときの電流の値として亜正しいものはどれか。

1阿

10 A

2阿

20 A

3阿

40 A

4阿

80 A

〔No 阿〕 磁石による磁力に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿異種の磁極の間には亜吸引力が働く。

2阿

磁力線は亜N 極から出て S 極に入る。

3阿

磁力線は亜途中で分岐したり亜交わったりすることがある。

4阿

磁界の向きは亜その点の磁力線の接線方向と一致する。

〔No 阿 〕 図に示す回路において亜抵抗 R 1亜R 2 及び R 3 の合成抵抗と電流 I 2 の値の組合せとして亜正しいものはどれか。
ただし亜R 1 ＝ 10 Ω亜R 2 ＝ 20 Ω亜R 3 ＝ 20 Ω とし亜電池の内部抵抗は無視するものとする。

合成抵抗

電流 I 21阿20 Ω

2.5 A

2阿20 Ω

5.0 A

3阿50 Ω

2.5 A

4阿50 Ω

5.0 A

A−2

〔No 阿 〕 図に示すホイートストンブリッジ回路において亜可変抵抗 R 1 を 12.0 Ω にしたとき亜検流計G に電流が流れなくなった。このときの抵抗 R X の値として亜正しいものはどれか。
ただし亜R 2 ＝ 8.0 Ω亜R 3 ＝ 15.0 Ω とする。

1阿0.1 Ω2阿6.4 Ω3阿10.0 Ω

4阿22.5 Ω〔No 阿 〕 図に示す界磁巻線をもつ直流発電機の名称として亜適当なものはどれか。
ただし亜A：電機子

1阿直巻発電機2阿分巻発電機3阿複巻発電機4阿

他励発電機

F 1亜F 2：界磁巻線〔No 阿 〕 変圧器に用いる絶縁油の条件として亜不適当なものはどれか。

1阿

絶縁耐力が大きい。

2阿

冷却作用が大きい。

3阿

引火点が低い。

4阿

粘度が低い。

A−3

〔No 阿 〕 ガス遮断器に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿空気遮断器に比べて亜開閉時の騒音が大きい。

2阿

高電圧茜大容量用として使用されている。

3阿空気遮断器に比べて亜消弧能力が優れている。

4阿使用される SF 6 ガスは亜空気に比べて絶縁耐力が大きい。

〔No 阿〕 図に示す汽力発電の強制循環ボイラにおいて亜イとロの名称の組合せとして亜適当なものはどれか。

イロ

1阿給水ポンプ

過熱器

2阿給水ポンプ

節炭器

3阿循環ポンプ

過熱器

4阿循環ポンプ

節炭器〔No 阿〕 変電所の役割に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿送配電電圧の昇圧または降圧を行う。

2阿送配電系統の切換えを行い亜電力の流れを調整する。

3阿事故が発生した送配電線を亜電力系統から切り離す。

4阿送配電系統の周波数が一定になるように制御する。

A−4

〔No 阿10〕 配電系統における電気方式のうち亜単相線式と比較した三相線式の特徴として亜最も不適当なものはどれか。
ただし亜線間電圧亜力率及び送電距離は同一とし亜材質と太さが同じ電線を用いるものとする。

1阿電線条当たりの送電電力は大きくなる。

2阿送電電力が等しい場合には亜送電損失が大きくなる。

3阿

回転磁界が容易に得られ亜電動機の使用に適している。

4阿相分を合計した送電電力の瞬時値は一定になる。

〔No 阿11〕 照明の光源に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿低圧ナトリウムランプは亜単色光の光源であるため亜演色性が悪い。

2阿高圧水銀ランプは亜消灯直後の水銀蒸気圧が高いため亜すぐには再始動できない。

3阿メタルハライドランプは亜高圧水銀ランプに比べ演色性が良い。

4阿

蛍光ランプは亜熱放射による発光を利用したものである。

〔No 阿12〕 三相誘導電動機に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿電気的制動の方法として亜発電制動や回生制動などがある。

2阿巻線形誘導電動機は亜二次側に可変抵抗器を接続することで始動トルクを大きくできる。

3阿

かご形誘導電動機は亜巻線形誘導電動機に比べて構造が簡単で堅ろうである。

4阿

全負荷時に比べ亜無負荷時は滑りが大きくなる。

A−5

※

問題番号〔No.13〕〜〔No.32〕までの 20 問題のうちから亜11 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿13〕 火力発電所の燃焼ガスによる大気汚染を軽減するために用いられる機器又は装置として亜最も不適当なものはどれか。

1阿脱硫装置

2阿

空気予熱器

3阿

電気集じん器

4阿

脱硝装置〔No 阿14〕 油入変圧器の内部異常時に亜発生するガスによる内圧の上昇の検出や異常圧力を緩和する装置として亜最も不適当なものはどれか。

1阿ブッフホルツ継電器

2阿放圧装置3阿衝撃圧力継電器

4阿ダイヤル形温度継電器〔No 阿15〕 図に示す日負荷曲線の日負荷率として亜適当なものはどれか。

1阿40 ％

2阿60 ％

3阿80 ％

4阿

100 ％

A−6

〔No 阿16〕 配電線路に用いられる電線の記号と用途の組合せとして亜最も不適当なものはどれか。

記号用

途

1阿DV

高圧架空引込用

2阿OW

低圧架空配電用

3阿OC

高圧架空配電用

4阿

GV

接地用

〔No 阿17〕 図のように両端に連結金具を持ち亜塩害地域の架空送電線路に用いられているがいしの名称として亜適当なものはどれか。

1阿懸垂がいし

2阿

長幹がいし

3阿

ラインポストがいし4阿スモッグ(耐霧) がいし

A−7

〔No 阿18〕 高圧架空配電線路に用いられる機材として亜不適当なものはどれか。

1阿パッドマウント変圧器

2阿

気中開閉器

3阿

高圧ピンがいし4阿

鉄筋コンクリート柱〔No 阿19〕 架空送電線に発生する現象として亜最も不適当なものはどれか。

1阿ギャロッピング

2阿コロナ振動

3阿

水トリー

4阿

サブスパン振動〔No 阿20〕 配電系統の電力損失に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿

変圧器の鉄損は亜負荷電流の乗に比例する。

2阿電力ケーブルの抵抗損は亜線路電流の乗に比例する。

3阿

電力ケーブルの損失には亜抵抗損のほかに誘電損やシース損がある。

4阿

変圧器の銅損は亜巻線の抵抗損である。

A−8

〔No 阿21〕 事務所の室等のうち亜日本工業規格(JIS)の照明設計基準上亜維持照度の推奨値が最も低いものはどれか。

1阿事務室

2阿会議室

3阿

電気室

4阿

廊下

〔No 阿22〕 図に示す排水槽の満水警報付液面制御において亜排水ポンプ停止用の電極棒として亜適当なものはどれか。

1阿

E1

2阿

E23阿

E34阿

E4〔No 阿23〕 低圧屋内幹線の電線太さを選定する場合に検討すべき項目として亜最も関係のないものはどれか。

1阿

絶縁抵抗

2阿

電線の種類

3阿布設方法

4阿

電圧降下

A−9

〔No 阿24〕 高圧受電設備に使用する断路器に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿受電用の断路器は亜負荷電流が通じているときは開路できないようにする。

2阿高圧進相コンデンサの開閉装置として亜断路器を設置する。

3阿

縦に取り付ける場合は亜切替断路器を除き亜接触子(刃受) を上部とする。

4阿ブレード(断路刃) は亜開路した場合に充電しないよう負荷側とする。

〔No 阿25〕 高圧受電設備の変圧器 100 kVA の一次側に設ける開閉装置として亜高圧受電設備規程
上亜不適当なものはどれか。

1阿高圧交流遮断器(CB)2阿高圧交流負荷開閉器(LBS)3阿高圧交流真空電磁接触器(VMC)

4阿高圧カットアウト(PC)〔No 阿26〕 建築物等の雷保護に関する用語として亜日本工業規格(JIS)上亜関係のないものはどれか。

1阿接地棒

2阿突針

3阿開閉サージ

4阿保護角A − 10

〔No 阿27〕 地中電線路に関する記述として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜不適当なものはどれか。

1阿

地中箱は亜車両その他の重量物の圧力に耐える構造とする。

2阿暗きょ式で施設する場合は亜地中電線に耐燃措置を施すこと亜又は暗きょ内に自動消火設備を施設することのいずれかにより亜防火措置を施す。

3阿

管路式で施設する場合は亜ビニル電線(IV) を使用することができる。

4阿防食措置のない金属製の電線接続箱は亜D 種接地工事を施す。

消防法上亜定められているものは〔No 阿28〕 自動火災報知設備の設置が必要な防火対象物として亜どれか。
ただし亜防火対象物は亜延べ面積 300 m 2亜地上階建てとし亜各階とも無窓階でないものとする。

1阿飲食店

2阿教会

3阿工場

4阿倉庫

〔No 阿29〕 自動火災報知設備の配線に関する記述として亜消防法上亜誤っているものはどれか。

1阿P 型級受信機に接続する感知器の信号回路は送り配線とし亜回路の末端に終端器を設けた。

2阿感知器回路の配線相互の間の絶縁抵抗が 50 MΩ であったので亜良好と判断した。

3阿P 型級受信機に接続する感知器回路の配線の共通線は亜本につき警戒区域以下とした。
4阿感知器の信号回路の電線と亜通路誘導灯の電源回路の電線とを同一の管の中に配線した。

A − 11

〔No 阿30〕 テレビ共同受信設備に用いる機器に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿分配器は亜信号を均等に分けるために使用する。

2阿分岐器は亜異なる周波数帯域別の信号を選別して取り出すために使用する。

3阿ブースタは亜信号を増幅するために使用する。

4阿

混合器は亜複数のアンテナで受信した信号を一つにまとめるために使用する。

〔No 阿31〕 電車線のちょう架方式のうち亜高速大容量の区間に用いられるものとして亜最も適当なものはどれか。

1阿直接ちょう架式

2阿

変形 Y 形シンプルカテナリ式

3阿

ダブルメッセンジャ式

4阿コンパウンドカテナリ式〔No 阿32〕 道路トンネル照明に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿入口部照明の区間の長さは亜設計速度が速いほど長くする。

2阿入口部照明の路面輝度は亜野外輝度の低下に応じて低くする。

3阿

基本照明の平均路面輝度は亜設計速度が速いほど高くする。

4阿

交通量の少ない夜間の基本照明の平均路面輝度は亜昼間より高くする。

A − 12

※

問題番号〔No.33〕〜〔No.38〕までの 6 問題のうちから亜3 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿33〕 室名とその用途に適した機械換気方式を示す図の組合せとして亜最も不適当なものはどれか。

1阿

湯沸室

2阿

F給気機

厨房

F給気機

F
排気機

排気口

3阿

便所

4阿

自家発電機室

F給気機

F排気機
給気口

A − 13F排気機

〔No 阿34〕 図に示す山留め支保工のうち亜イとロの名称の組合せとして亜適当なものはどれか。

イロ

1阿切梁

中間杭

2阿切梁

火打ち梁3阿腹起し

中間杭

4阿

腹起し

火打ち梁

〔No 阿35〕 測量に関する次の文章に該当する用語として亜適当なものはどれか。

アリダードや磁針箱等を用いて測量と製図を現地で同時に行うもので亜精度は一般に他の測量に及ばないが亜作業が簡便で迅速に行うことができる。

1阿

平板測量

2阿

スタジア測量3阿直接水準測量4阿トラバース測量

A − 14

〔No 阿36〕 地中送電線路における管路等の埋設工法として亜不適当なものはどれか。

1阿小口径推進工法

2阿

刃口推進工法3阿セミシールド工法

4阿

ウェルポイント工法〔No 阿37〕 鉄道の線路における分岐器類の名称と図の組合せとして亜不適当なものはどれか。

1阿ダイヤモンドクロッシング

2阿普通シーサースクロッシング

3阿

外方分岐器

4阿

両開き分岐器〔No 阿38〕 鉄筋コンクリート構造と比較した鉄骨構造の特徴に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿骨組の部材断面が自由に製作でき亜任意に接合できるので亜さまざまなデザインに対応しやすい。

2阿鋼材は強度が大きく粘り強いので亜小さな断面で大きな荷重に耐えられる。

3阿

鋼材は不燃材であるので亜火災で高温になっても骨組の強さを維持できる。

4阿

骨組の部材は工場で加工されるので亜現場の施工期間を短くできる。

A − 15

※

問題番号〔No.39〕の問題は亜必ず解答してください。

〔No 阿39〕 遮断器の文字記号と用語の組合せとして亜日本電機工業会規格(JEM)上亜誤っているものはどれか。

文字記号

用語

1阿

VCB

真空遮断器

2阿

GCB

ガス遮断器

3阿

MCCB

磁気遮断器

4阿

ELCB

漏電遮断器

A − 16

※

問題番号〔No.40〕〜〔No.52〕までの 13 問題のうちから亜9 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿40〕 屋外変電所の施工に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿変電機器の据付けは亜架線工事などの上部作業の開始前に行った。

2阿がいしは亜手拭清掃とメガテストにより汚れや破損の有無の確認を行った。

3阿架線工事での電線は亜端子挿入寸法や端子圧縮時の伸び寸法を考慮して切断を行った。

4阿

変圧器やガス絶縁開閉装置(GIS) などの現場組立ては亜じんあいの侵入を防止するためにビニルシートで仕切って行った。

〔No 阿41〕 高圧架空配電線路の施工に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿

地盤が軟弱な箇所の電柱には亜堅ろうな根かせを施した。

2阿高圧架空電線の引留支持には亜玉がいしを使用した。

3阿支線の埋設部分には亜打込み式アンカを使用した。

4阿高圧架空電線の分岐接続には亜圧縮型分岐スリーブを使用した。

〔No 阿42〕 低圧屋内配線の施設場所と工事の種類の組合せとして亜電気設備の技術基準とその解釈
上亜不適当なものはどれか。
ただし亜使用電圧は 100 V とし亜事務所ビルの乾燥した場所に施設するものとする。

施設場所

工事の種類

1阿

展開した場所

ライティングダクト工事

2阿展開した場所

ビニルケーブル(VVR) を用いたケーブル工事

3阿

点検できない隠ぺい場所

PF 管を用いた合成樹脂管工事

4阿

点検できない隠ぺい場所

金属ダクト工事

A − 17

〔No 阿43〕 電気鉄道における架空き電線路の施工に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿き電線を条一括して架設する場合亜風圧等による電線相互の異常な振れを防止するために亜束合金具を取り付けた。

2阿き電分岐箇所は亜循環電流によるちょう架線の素線切れなどを防ぐために亜トロリ線とちょう架線とを接続した。

3阿き電線相互の接続は亜圧着接続とした。

4阿

き電線の支持方法は亜垂ちょう方式とした。

〔No 阿44〕 有線電気通信設備の線路に関する記述として亜有線電気通信法上亜誤っているものはどれか。
ただし亜光ファイバは除くものとする。

1阿河川を横断する架空電線は亜舟行に支障を及ぼすおそれがない高さとした。

2阿

横断歩道橋の上に設置する架空電線は亜その路面から 2.5 m の高さとした。

3阿ケーブルを使用した地中電線と高圧の地中強電流電線との離隔距離が 10 cm 未満となるので亜その間に堅ろうかつ耐火性の隔壁を設けた。

4阿

屋内電線(通信線) が低圧の屋内強電流ケーブルと接近するので亜強電流ケーブルに接触しないように設置した。

〔No 阿45〕 公共工事標準請負契約約款上亜設計図書に含まれないものはどれか。

1阿

仕様書

2阿

現場説明書

3阿

現場説明に対する質問回答書

4阿請負代金内訳書

A − 18

〔No 阿46〕 仮設計画に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿仮設計画は亜安全の基本となるもので亜関係法令を遵守して立案しなければならない。

2阿仮設計画の良否は亜工程やその他の計画に影響を及ぼし亜工事の品質に影響を与える。

3阿仮設計画は亜全て発注者が計画し亜設計図書に定めなければならない。

4阿仮設計画には亜盗難防止に対する計画が含まれる。

〔No 阿47〕 アロー形ネットワーク工程表に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿同じイベント番号は亜同一ネットワークにおいて二つ以上使ってはならない。

2阿終了のイベントは亜同一ネットワークにおいて二つ以上になることがある。

3阿最早完了時刻は亜最早開始時刻にその作業の所要時間を加えたものである。

4阿トータルフロートは亜作業を最早開始時刻で始め亜最遅完了時刻で完了する場合にできる余裕時間である。

〔No 阿48〕 図に示す工程管理に用いる図表の名称として亜適当なものはどれか。

達成度
作業名
準備作業
配管工事
接地工事
入線工事
中間接続作業
端末処理結線
塗装工事
後片付け

1阿

タクト工程表2阿ダイヤグラム3阿レーダーチャート

4阿ガントチャート

10203040

A − 1950607080％
90 100〔No 阿49〕 図に示す品質管理に用いる図表の名称として亜適当なものはどれか。

1阿

管理図

2阿

特性要因図

3阿

パレート図

4阿

ヒストグラム〔No 阿50〕 接地抵抗計による接地抵抗の測定に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿測定用補助接地棒(P亜C) は亜被測定接地極(E) を中心として両側に配置した。

2阿

測定前に亜接地端子箱内で機器側と接地極側の端子を切り離した。

3阿

測定前に亜接地抵抗計の電池の電圧を確認した。

4阿検流計の指針が(ゼロ) を指示したときのダイヤルの目盛りを読んだ。

〔No 阿51〕 労働者の感電の危険を防止するための措置に関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1阿作業中に感電のおそれのある電気機械器具に亜感電注意の表示をしたので亜その充電部分の感電を防止するための囲い及び絶縁覆いを省略した。

2阿電気取扱者以外の者の立入りを禁止した配電盤室等区画された場所に亜電気機械器具を設置したので亜その充電部分の感電を防止するための囲い及び絶縁覆いを省略した。

3阿電気機械器具の操作部分は亜操作の際に亜感電の危険を防止するため亜必要な照度を保持した。

4阿

移動電線に接続する手持型の電灯は亜感電の危険を防止するため亜ガード付きとした。

A − 20〔No 阿52〕 ガス溶接等の業務に使用する溶解アセチレンの容器の取扱いに関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1阿容器の温度を 40 ℃ 以下に保つこと。

2阿

運搬するときは亜キャップを施すこと。

3阿

保管するときは亜転倒を防止するために横にして置くこと。

4阿

使用前又は使用中の容器とこれら以外の容器との区別を明らかにしておくこと。

A − 21※

問題番号〔No.53〕〜〔No.64〕までの 12 問題のうちから亜8 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿53〕 建設業の許可に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1阿特定建設業を営もうとする者は国土交通大臣の亜一般建設業を営もうとする者は都道府県知事の許可を受けなければならない。

2阿一般建設業の許可は亜年ごとにその更新を受けなければ亜その期間の経過によって亜その効力を失う。
3阿電気工事業に係る一般建設業の許可を受けた者が亜電気工事業に係る特定建設業の許可を受けたときは亜その一般建設業の許可は効力を失う。

4阿

建設業者は亜許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては亜当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

〔No 阿54〕 建設工事の施工技術の確保に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1阿発注者から直接電気工事を請け負った一般建設業者は亜当該工事現場に主任技術者を置かなければならない。

2阿主任技術者及び監理技術者は亜当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

3阿多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で政令で定めるものに置く主任技術者又は監理技術者は亜工事現場ごとに専任の者でなければならない。

4阿

発注者から直接電気工事を請け負った特定建設業者は亜請け負った工事を下請に出さず自ら施工した場合でも亜当該工事現場に監理技術者を置かなければならない。

〔No 阿55〕 保安規程に関する記述として亜電気事業法上亜誤っているものはどれか。

1阿事業用電気工作物を設置する者が定める。

2阿

事業用電気工作物の工事亜維持及び運用に関する保安を確保するために定める。

3阿保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに定める。

4阿

事業用電気工作物の使用の開始後亜遅滞なく届け出る。

A − 22

〔No 阿56〕 一般用電気工作物に係る作業のうち亜電気工事士法上亜電気工事士が従事しなくても保安上支障がないと認められるものはどれか。
ただし亜電線は電気さくの電線及びそれに接続する電線を除く。

1阿露出型コンセントを取り換える作業

2阿埋込型点滅器を取り換える作業

3阿

電線を直接造営材に取り付ける作業

4阿

電線管を曲げる作業〔No 阿57〕 電気工事業者が亜一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備えなければならない器具として亜電気工事業の業務の適正化に関する法律上亜定められているものはどれか。

1阿

低圧検電器

2阿

接地抵抗計

3阿

継電器試験装置

4阿

絶縁耐力試験装置〔No 阿58〕 電気工事士等に関する記述として亜電気工事士法上亜誤っているものはどれか。

1阿電気工事士免状は亜都道府県知事が交付する。

2阿電気工事士免状の種類は亜第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状である。

3阿経済産業大臣は亜認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。

4阿

特種電気工事資格者認定証は亜都道府県知事が交付する。

A − 23

〔No 阿59〕 建築設備として亜建築基準法上亜定められていないものはどれか。
ただし亜建築物に設けるものとする。

1阿

電気設備

2阿昇降機

3阿

煙突

4阿

非常用の進入口〔No 阿60〕 消防用設備等の設置に係る工事のうち亜消防設備士でなければ行ってはならない工事として亜消防法上亜定められていないものはどれか。
ただし亜電源の部分を除く。

1阿

泡消火設備

2阿誘導灯

3阿

ハロゲン化物消火設備

4阿

消防機関へ通報する火災報知設備〔No 阿61〕 建設業における安全衛生推進者の選任に関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1阿事業者は亜常時 10 人以上 50 人未満の労働者を使用する事業場において選任しなければならない。

2阿

事業者は亜選任すべき事由が発生した日から 30 日以内に選任しなければならない。

3阿事業者は亜都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者亜又は業務を担当するために必要な能力を有すると認められる者のうちから選任しなければならない。

4阿事業者は亜選任した安全衛生推進者の氏名を作業場の見やすい個所に掲示する等により亜関係労働者に周知させなければならない。

A − 24

〔No 阿62〕 労働者の就業及び健康管理等に関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1阿事業者は亜健康診断の結果に基づき亜健康診断個人票を作成して亜これを年間保存しなければならない。
2阿事業者は亜労働者に対し亜厚生労働省令で定めるところにより亜医師による健康診断を行わなければならない。

3阿事業者は亜常時 50 人以上の労働者を使用する事業場には亜産業医を選任し亜その者に労働者の健康管理等を行わせなければならない。

4阿事業者は亜中高年齢者については亜その心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。

〔No 阿63〕 満 18 歳に満たない者を就かせてはならない業務から亜労働基準法上亜除かれているものはどれか。

1阿クレーンの運転の業務

2阿

床上における足場の組立の補助作業の業務

3阿土砂が崩壊するおそれのある場所における業務

4阿

動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務〔No 阿64〕 大気汚染防止法上亜ばい煙として定められていないものはどれか。
ただし亜燃焼に伴い発生する物質とする。

1阿

塩化水素

2阿

いおう酸化物

3阿

二酸化炭素

4阿

窒素酸化物

A − 25