試

験

地受

験

番号氏

名

ઃ電学(後)⎧ 受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください｡ ⎫⎜⎜⎜⎜
仮受験番号 仮−⎭⎩ 本日の受験地

平成 29 年度

ઃ級電気工事施工管理技術検定試験
学科試験問題(午後の部)〔注意事項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 13 ページです。
唖試験時間は亜 14 時 15 分から 16 時 15 分までです。
唖解答は亜下記によってください。
）〔No 阿59〕〜〔No 阿67〕までの 9 問題のうちから亜 6 問題を選択し亜解答してください。
）〔No 阿68〕〜〔No 阿79〕までの 12 問題は亜全問解答してください。
）〔No 阿80〕〜〔No 阿92〕までの 13 問題のうちから亜 10 問題を選択し亜解答してください。
唖選択問題の解答数が指定数を超えた場合は亜減点となります。
唖解答は亜別の解答用紙に亜ＨＢで黒の鉛筆またはシャープペンシルで記入してください。
それ以外のボールペン茜サインペン茜色鉛筆などを使用した場合は亜採点されません。
唖問題は亜四肢択一式です。正解と思う肢の番号を次のマーク例にしたがってぬりつぶしてください。

マーク例● ぬりつぶし唖マークを訂正する場合は亜消しゴムできれいに消して訂正してください。
消しかたが十分でないと指定数を超えた解答となり亜減点となります。
唖解答用紙は亜雑書きしたり亜よごしたり亜折り曲げたりしないでください。
唖この問題用紙の余白を亜計算などに使用することは自由です。
10唖この問題用紙は亜午後の部の試験終了時刻まで在席した方のうち亜希望者は持ち帰ることができます。途中退席者や希望しない方の問題用紙は亜回収します。

B−1

DAM-電1PM.smd Page 1

17/05/26 16:56 v3.40

※

問題番号〔No 阿59〕〜〔No 阿67〕までの 9 問題のうちから亜6 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿59〕 水力発電所の有水試験として亜最も関係のないものはどれか。

1阿通水検査として亜導水路亜水槽亜水圧鉄管亜放水路に充水し亜漏水などの異常がないことを確認した。

2阿遮断器茜開閉器関係試験として亜遮断器と断路器の動作試験及びインタロックの確認を行った。

3阿発電機特性試験として亜発電機を定格速度で運転し亜電圧調整試験を実施後亜無負荷飽和特性亜三相短絡特性など諸特性の測定を行った。

4阿負荷遮断試験として亜発電機の負荷を突然遮断したときに亜水車発電機が異常なく無負荷運転に移行できることを確認した。

〔No 阿60〕 受電室における高圧受電設備の施工に関する記述として亜高圧受電設備規程上亜誤っているものはどれか。

1阿高圧配電盤の計器面における照度を 300 lx とした。

2阿高圧配電盤の操作面の保有距離を 1 m とした。

3阿大地との間の電気抵抗値が 10 Ωの建物の鉄骨を亜A 種接地工事の接地極として使用した。

4阿

容量 500 kV握A の変圧器一次側の開閉装置に亜高圧交流負荷開閉器(LBS)を使用した。

〔No 阿61〕 架空送電線路の施工に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿延線作業での架線ウインチのキャプスタンの軸方向は亜メッセンジャワイヤの巻取り方向に対して直角とした。

2阿鉄道や高速道路を横断する電線の延線は亜電線の垂下に対する防護設備が不要な引抜工法で行った。

3阿緊線工事は亜角度鉄塔や耐張鉄塔のように亜がいしが耐張状となっている鉄塔区間ごとに行った。

4阿延線作業において亜電線が金車を通過するときに亜スリーブとその前後の電線を保護するためにジョイントプロテクタを装着した。

B−2

DAM-電1PM.smd Page 2

17/05/26 16:56 v3.40

〔No 阿62〕 照明器具の施工に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿電気用品安全法の適用を受けた二種金属製線ぴに照明器具を取り付けるので亜線ぴ内の容易に点検できる箇所で電線を分岐した。

2阿システム天井用照明器具の落下防止対策として亜T バーへの取付金具部に落下防止金物を設けた。

3阿

天井を照らす照明器具を取り付けるため亜ライティングダクトの開口部を上向きにして施設した。

4阿

断熱材を敷き詰めた天井に亜S 形埋込み形照明器具を使用した。

〔No 阿63〕 低圧屋内配線のバスダクト工事に関する記述として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜不適当なものはどれか。

1阿湿気の多い場所に屋外用バスダクトを使用した。

2阿使用電圧 400 V のバスダクトに C 種接地工事を施した。

3阿

乾燥した点検できない隠ぺい場所にバスダクトを施設した。

4阿

造営材に取り付けるバスダクトの水平支持点間隔を 3 m とした。

〔No 阿64〕 動力設備に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿力率改善のため亜個々の低圧電動機に低圧進相用コンデンサを設けた。

2阿三相 200 V 定格出力 11 kW の電動機の始動方式を亜スターデルタ始動とした。

3阿

低圧電動機へ接続する配管は亜振動が伝わらないように二種金属製可とう電線管を用いた。

4阿

低圧電動機の過電流遮断器の定格電流は亜直接接続する負荷側電線の許容電流の倍とした。

B−3

DAM-電1PM.smd Page 317/05/26 16:56 v3.40

〔No 阿65〕 直流電気鉄道における帰線の漏れ電流の低減対策に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿ロングレールを採用して亜帰線抵抗を小さくした。

2阿クロスボンドを増設して亜帰線抵抗を小さくした。

3阿架空絶縁帰線を設けて亜レール電位の傾きを大きくした。

4阿

道床の排水をよくして亜レールからの漏れ抵抗を大きくした。

〔No 阿66〕 有線電気通信設備の架空電線に関する記述として亜有線電気通信法上亜誤っているものはどれか。

1阿車道上に布設する架空電線の高さを路面から 4 m とした。

2阿保護網と架空電線との垂直離隔距離を 60 cm とした。

3阿架空電線と低圧の強電流ケーブルが交差するので亜架空電線を下に設置し亜強電流ケーブルとの離隔を 30 cm とした。

4阿架空電線と他人の建造物との離隔距離を 40 cm とした。

〔No 阿67〕 地中電線路の施工に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿洞道内のケーブルは亜熱伸縮の影響を少なくするため亜スネークの変曲点でクリートで拘束した。

2阿傾斜地に布設されたケーブルの熱伸縮による滑落を防止するため亜上端側の管路口にスプリング方式のストッパを取り付けた。

3阿ケーブルの熱伸縮による金属シースの疲労を防止するため亜マンホール内にオフセットを設けた。

4阿管路の途中に水平屈曲部があったので亜引入張力を小さくするため亜屈曲部に遠い方のマンホールからケーブルを引き入れた。

B−4

DAM-電1PM.smd Page 4

17/05/26 16:56 v3.40

※

問題番号〔No 阿68〕〜〔No 阿79〕までの 12 問題は亜全問解答してください。

〔No 阿68〕 公共建築工事の設計図書間に相違がある場合亜一般的に優先順位の最も高いものとして亜適当なものはどれか。

1阿図面(設計図）2阿標準仕様書

3阿

特記仕様書

4阿

現場説明書及び質問回答書〔No 阿69〕 施工計画書の作成に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿工種別施工計画書を作成し亜それに基づき総合施工計画書を作成した。

2阿工種別施工計画書は亜一工程の施工の確認手順及び施工の具体的な計画を含めて作成した。

3阿

総合施工計画書は亜施工体制亜仮設計画及び安全衛生管理計画を含めて作成した。

4阿

総合施工計画書は亜現場担当者だけで検討することなく亜会社内の組織を活用して作成した。

〔No 阿70〕 市街地での新築工事現場の仮設計画立案のための現地調査の確認事項として亜最も重要度が低いものはどれか。

1阿所轄の消防署及び警察署並びに病院の位置

2阿近隣の道路亜周辺交通状況及び隣地の状況

3阿現場事務所亜作業員詰所亜屋外キュービクル等の予定位置

4阿既存配電線亜通信線亜給排水管等の状況及び計画引込予定位置

B−5

DAM-電1PM.smd Page 5

17/05/26 16:56 v3.40

〔No 阿71〕 工程表の特徴に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿バーチャート工程表は亜計画と実績の比較が容易である。

2阿バーチャート工程表は亜各作業の所要日数と日程がわかりにくい。

3阿ガントチャート工程表は亜各作業の現時点における達成度がわかりやすい。

4阿ガントチャート工程表は亜全体工期に影響を与える作業がどれであるかがわからない。

〔No 阿72〕 アロー形ネットワーク工程表に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿矢線は作業を示し亜その長さは作業に要する時間を表す。

2阿イベントに入ってくる矢線がすべて完了した後でないと亜出る矢線は開始できない。

3阿

イベントは亜作業と作業を結合する点であり亜対象作業の開始点又は終了点である。

4阿

ダミーは亜作業の相互関係を点線の矢印で表し亜作業及び時間の要素は含まない。

〔No 阿73〕 次の記述に該当する工程表の名称として亜適当なものはどれか。

縦軸を建物の階層とし亜システム化されたフローチャートを階段状に積み上げた工程表であり亜高層ビルの繰り返し作業の工程管理に適している。

1阿タクト工程表

2阿バーチャート工程表

3阿ガントチャート工程表

4阿アロー形ネットワーク工程表

B−6

DAM-電1PM.smd Page 6

17/05/26 16:56 v3.40

〔No 阿74〕 ISO 9000 の品質マネジメントシステムに関する次の記述に該当する用語として亜日本工業
規格(JIS)上亜正しいものはどれか。

設定された目標を達成するための対象の適切性亜妥当性又は有効性の確定

1阿

レビュー

2阿プロセス

3阿

是正処置

4阿

継続的改善

〔No 阿75〕 品質管理に関する次の記述に該当する図の名称として亜適当なものはどれか。

不良品等の発生個数や損失金額等を原因別に分類し亜大きい順に左から並べて棒グラフとし亜さらにこれらの大きさを順次累積した折れ線グラフで表した図

1阿管理図

2阿

散布図

3阿

パレート図

4阿ヒストグラム〔No 阿76〕 公称電圧 6 600 V の交流電路に使用する高圧ケーブルの絶縁性能の試験(絶縁耐力試験)に関する記述として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜不適当なものはどれか。

1阿交流試験電圧は亜最大使用電圧の 1.5 倍とした。

2阿

直流試験電圧は亜最大使用電圧の 2.0 倍とした。

3阿所定の交流試験電圧を亜連続して 10 分間印加した。

4阿

所定の直流試験電圧を亜連続して 10 分間印加した。

B−7

DAM-電1PM.smd Page 7

17/05/26 16:56 v3.40

〔No 阿77〕 電気による危険の防止に関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1阿電気機械器具の充電部分に感電を防止するために設ける囲い及び絶縁覆いは亜毎月回損傷の有無を点検した。

2阿高圧電路の停電を確認するために使用する検電器具は亜その日の使用を開始する前に検電性能を点検した。

3阿高圧活線作業に使用する絶縁用防具は亜その日の使用を開始する前に損傷の有無及び乾燥状態を点検した。

4阿

常時使用する対地電圧が 150 V を超える移動式の電動機械器具を使用する電路の感電防止用漏電しゃ断装置は亜毎月回作動状態を点検した。

〔No 阿78〕 建設現場において亜特別教育を修了した者が就業できる業務として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。
ただし亜道路上を走行する運転を除く。

1阿研削といしの取替えと試運転

2阿

高圧の充電電路の点検と操作

3阿つり上げ荷重が 2 t のクレーンの玉掛け

4阿

作業床の高さが 8 m の高所作業車の運転〔No 阿79〕 災害発生の頻度を表す度数率を求める式として亜正しいものはどれか。

1阿度数率 ＝

年間における死傷者の総数
×1 000年間の平均労働者数

2阿度数率 ＝

年間における死傷者の総数
×1 000 000
年間の平均労働者数

3阿度数率 ＝

労働災害による死傷者数
×1 000
延労働時間数

4阿度数率 ＝

労働災害による死傷者数
×1 000 000
延労働時間数

B−8DAM-電1PM.smd Page 817/05/26 16:56 v3.40

※

問題番号〔No 阿80〕〜〔No 阿92〕までの 13 問題のうちから亜10 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿80〕 建設業の許可を受ける電気工事業の営業所ごとに置く専任の技術者に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1阿建築設備士となった後亜電気工事に関し年以上の実務経験を有する者は亜一般建設業の営業所に置く専任の技術者になることができる。

2阿

級の電気工事施工管理技士の技術検定に合格した者は亜一般建設業の営業所に置く専任の技術者になることができる。

3阿電気工事に関し実務経験が 10 年以上である者は亜特定建設業の営業所に置く専任の技術者になることができる。

4阿

技術士(電気電子部門) の資格を有する者は亜特定建設業の営業所に置く専任の技術者になることができる。

〔No 阿81〕 建設工事の請負契約に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。
ただし亜元請負人は一般建設業の許可を受けた者とする。

1阿元請負人は亜前払金の支払を受けたときは亜下請負人に対して亜資材の購入亜労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

2阿元請負人は亜下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは亜当該通知を受けた日から月以内で亜かつ亜できる限り短い期間内にその完成を確認するための検査を完了しなければならない。

3阿

元請負人は亜請負代金の工事完成後における支払いを受けたときは亜下請負人に対して相応する下請代金を亜当該支払を受けた日から月以内で亜かつ亜できる限り短い期間内に支払わなければならない。

4阿

元請負人は亜下請負人の請け負った建設工事の完成を確認した後亜下請負人が申し出たときは亜特約がされている場合を除き亜直ちに亜当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。

B−9

DAM-電1PM.smd Page 9

17/05/26 16:56 v3.40

〔No 阿82〕 建設業法第 24 条の の規定に基づき作成する施工体制台帳に関する記述として亜建設業法
上亜誤っているものはどれか。

1阿下請負人は亜その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは亜施工体制台帳を作成する特定建設業者に対して亜当該他の建設業を営む者の商号又は名称などの定められた事項を通知しなければならない。

2阿施工体制台帳には亜施工体制台帳を作成する特定建設業者に関する事項として亜許可を受けて営む建設業の種類の他に亜健康保険等の加入状況を記載しなければならない。

3阿施工体制台帳は亜営業所に備え置き亜発注者から請求があったときは閲覧に供しなければならない。

4阿施工体制台帳には亜施工体制台帳を作成する特定建設業者の監理技術者が雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又は写しを添付しなければならない。

〔No 阿83〕 小出力発電設備に該当するものとして亜電気事業法上亜適当なものはどれか。
ただし亜電圧は 600 V 以下とし亜他の小出力発電設備は同一構内に設置していないものとする。

1阿出力 20 kW の風力発電設備

2阿

出力 20 kW の太陽電池発電設備

3阿

出力 20 kW の燃料電池発電設備

4阿

出力 20 kW の内燃力を原動力とする火力発電設備〔No 阿84〕 次の電気用品のうち亜電気用品安全法上亜特定電気用品に該当しないものはどれか。
ただし亜機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの及び防爆型のものは除く。

1阿定格電圧 250 V32 W灯用の蛍光灯用安定器

2阿

定格電圧 125 V

定格電流 20 A のライティングダクト

3阿

定格電圧 250 V

定格電流 50 A の配線用遮断器

4阿600 V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CVT 14 mm 2）

B − 10DAM-電1PM.smd Page 10

17/05/26 16:56 v3.40

〔No 阿85〕 電気工事士等に関する記述として亜電気工事士法上亜誤っているものはどれか。

1阿認定電気工事従事者認定証は亜経済産業大臣が交付する。

2阿第二種電気工事士は亜一般用電気工作物に係る電気工事に従事することができる。

3阿第一種電気工事士は亜自家用電気工作物に係る電気工事のうち特殊電気工事を除く作業に従事することができる。

4阿

認定電気工事従事者は亜自家用電気工作物に係る電気工事のうち特殊電気工事の作業に従事することができる。

〔No 阿86〕 次の記述のうち亜建築基準法上亜誤っているものはどれか。

1阿建築とは亜建築物を新築し亜増築し亜改築し亜又は移転することをいう。

2阿

建築設備の一種以上について行う過半の修繕は亜大規模の修繕である。

3阿避難階とは亜直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。

4阿共同住宅の用途に供する建築物は亜特殊建築物である。

〔No 阿87〕 次の記述のうち亜建築士法上亜誤っているものはどれか。

1阿建築設備士は亜建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者である。

2阿建築士は亜建築物に関する調査又は鑑定を行うことができる。

3阿二級建築士は亜延べ面積 1 000 m 2 の学校の用途に供する建築物を新築する場合においては亜その工事監理をすることができる。

4阿

建築士は亜延べ面積が 2 000 m 2 を超える建築物の建築設備に係る工事監理を行う
場合においては亜建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない。

B − 11

DAM-電1PM.smd Page 11

17/05/26 16:56 v3.40

〔No 阿88〕 次の防火対象物のうち亜自動火災報知設備を設置するものとして亜消防法上亜定められていないものはどれか。
ただし亜防火対象物は亜平屋建てとし無窓階でないものとする。

1阿延べ面積 300 m 2 の旅館

2阿

延べ面積 1 000 m 2 の飛行機の格納庫

3阿

延べ面積 300 m 2 の倉庫

4阿

延べ面積 1 000 m 2 の事務所

〔No 阿89〕 建設業の総括安全衛生管理者に関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1阿常時 100 人以上の労働者を使用する事業場ごとに亜総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

2阿総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から 30 日以内に選任しなければならない。

3阿総括安全衛生管理者を選任したときは亜遅滞なく亜報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

4阿総括安全衛生管理者は亜安全管理者及び衛生管理者の指揮をしなければならない。

〔No 阿90〕 常時 50 人以上の労働者を使用する建設業の事業場において亜選任しなければならない者
として亜労働安全衛生法上亜定められていないものはどれか。

1阿安全衛生推進者

2阿安全管理者

3阿衛生管理者

4阿

産業医

B − 12DAM-電1PM.smd Page 12

17/05/26 16:56 v3.40

〔No 阿91〕 災害補償に関する記述として亜労働基準法上亜誤っているものはどれか。

1阿建築の事業が数次の請負によって行われる場合においては亜災害補償については亜その元請負人を原則として使用者とみなす。

2阿労働者が業務上負傷し亜治った場合において亜その身体に障害が存するときは亜使用者は障害補償を行わなければならない。

3阿労働者災害補償保険法に基づいて労働基準法の災害補償に相当する給付が行われる
場合においては亜使用者は亜補償の責を免れる。

4阿

災害補償を受けている労働者が退職し亜雇用関係が解消された場合においては亜補償を受ける権利を失う。

〔No 阿92〕 建設資材廃棄物に関する記述として亜建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律上亜誤っているものはどれか。

1阿建設業を営む者は亜建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を使用するよう努めなければならない。

2阿建設工事の元請業者は亜当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは亜その旨を都道府県知事に書面で報告しなければならない。

3阿解体工事における分別解体等とは亜建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為である。

4阿再資源化には亜分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物であって亜燃焼の用に供することができるものを亜熱を得ることに利用できる状態にする行為が含まれる。

B − 13DAM-電1PM.smd Page 13

17/05/26 16:56 v3.40

DAM-電1PM.smd Page 14

17/05/26 16:56 v3.40