試

験

地受

験

番号氏名

ઃ電学(前)⎧ 受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください｡ ⎫⎜⎜⎜⎜
仮受験番号 仮−⎭⎩ 本日の受験地

令和 2 年度

ઃ級電気工事施工管理技術検定試験
学科試験問題(午前の部)〔注意事項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 23 ページです。
唖試験時間は亜 10 時 15 分から 12 時 45 分までです。
唖解答は亜下記によってください。
）〔No 阿ઃ〕〜〔No 阿15〕までの 15 問題のうちから亜 10 問題を選択し亜解答してください。
）〔No 阿16〕〜〔No 阿48〕までの 33 問題のうちから亜 15 問題を選択し亜解答してください。
）〔No 阿49〕〜〔No 阿56〕までの 8 問題のうちから亜 5 問題を選択し亜解答してください。
）〔No 阿57〕亜〔No 阿58〕の 2 問題は亜全問解答してください。
唖選択問題の解答数が指定数を超えた場合は亜減点となります。
唖解答は亜別の解答用紙に亜ＨＢの芯を用いたシャープペンシルまたはＨＢの鉛筆で記入してください。
それ以外のボールペン茜サインペン茜色鉛筆などを使用した場合は亜採点されません。
唖問題は亜四肢択一式です。正解と思う肢の番号を次のマーク例にしたがって塗りつぶしてください。

マーク例● 塗りつぶし唖マークを訂正する場合は亜消しゴムできれいに消してください。
消しかたが十分でないと指定数を超えた解答となり亜減点となります。
唖解答用紙は亜雑書きしたり亜よごしたり亜折り曲げたりしないでください。
唖この問題用紙の余白を亜計算などに使用することは自由です。
10唖この問題用紙は亜午前の部の試験終了時刻まで在席した方のうち亜希望者は持ち帰ることができます。途中退席者や希望しない方の問題用紙は亜回収します。

−1−

DAM-電1AM.smd Page 1

20/08/26 19:28 v3.60

※ 問題番号〔No 阿ઃ〕〜〔No 阿15〕までの 15 問題のうちから亜10 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿〕 図に示す回路において亜コンデンサ C 1 に蓄えられる電荷〔μC〕として亜正しいものはどれか。

1阿100 μC2阿120 μC

3阿500 μC

4阿600 μC〔No 阿〕 図に示す強磁性体のヒステリシス曲線に関する記述として亜誤っているものはどれか。
ただし亜H：磁界の強さ〔A/m〕
B：磁束密度〔T〕

1阿磁化されていない強磁性体に磁界を加え亜その磁界を徐々に増加させたときの磁束密度は亜0 から a に至る曲線に沿って増加する。

2阿磁界の強さを ＋H m から −H m に変化させたときの磁束密度は亜a から b亜c を通りd に至る曲線に沿って変化する。

3阿ヒステリシス損は亜ヒステリシス曲線内の面積に反比例する。

4阿

B r を残留磁気といい亜H c を保磁力という。
−2−DAM-電1AM.smd Page 220/08/26 19:28 v3.60

〔No 阿 〕 図に示す R L C 直列回路に交流電圧を加えたとき亜当該回路の有効電力の値〔W〕として亜正しいものはどれか。

1阿860 W2阿1 200 W

3阿1 785 W

4阿2 000 W〔No 阿 〕 内部抵抗 Rv が 1 000 Ω亜最大目盛が 1 V の電圧計を亜最大指示値が 1 V亜5 V亜10 V の多重範囲電圧計とするために接続する直列抵抗器 R m1亜R m2 の抵抗値〔Ω〕の組合せとして亜適当なものはどれか。

R m1R m2

1阿3 000 Ω

4 000 Ω2阿3 000 Ω

5 000 Ω3阿4 000 Ω

5 000 Ω4阿4 000 Ω

9 000 Ω−3−DAM-電1AM.smd Page 320/08/26 19:28 v3.60

〔No 阿 〕 図に示すシーケンス回路において亜スイッチ A亜B亜C の状態とランプ L の点滅の関係として亜誤っているものはどれか。

スイッチ Aスイッチ B

スイッチ C

ランプ L

1阿ON

OFFOFF消灯

2阿OFFONON点灯3阿ON

ONOFF消灯

4阿OFFONOFF

点灯〔No 阿 〕 同期発電機の並行運転に関する記述として亜誤っているものはどれか。

1阿起電力の大きさが異なると亜横流が流れ亜起電力が等しくなるように作用する。

2阿起電力の位相が異なると亜横流が流れ亜同期化するように作用する。

3阿発電機の負荷の分担は亜発電機の励磁電流の調整により亜変更することができる。

4阿発電機の負荷の急変は亜周波数の変動や乱調を生じることがある。

−4−

DAM-電1AM.smd Page 4

20/08/26 19:28 v3.60

1
負荷から全負荷になったとき亜鉄損と銅損の変化の組合せとして亜2
適当なものはどれか。

〔No 阿 〕 変圧器の負荷が亜

ただし亜電圧及び力率の変動はないものとする。

鉄損の変化

銅損の変化

1阿

倍

倍

2阿倍倍

3阿倍

倍

4阿倍倍

〔No 阿〕 ガス遮断器等に用いられる亜六フッ化硫黄(S F 6) ガスに関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿

化学的に安定であり無色無臭である。

2阿

空気と比べてアーク放電に対する消弧性能が高い。

3阿空気と比べて絶縁耐力が高い。

4阿

地球温暖化係数が二酸化炭素(C O 2) に比べて小さい。

〔No 阿〕 図のような揚水式発電の亜揚水時に必要な電力量〔MW握h〕として亜正しいものはどれか。
ただし亜条件は次のとおりとする。なお亜水の揚程は一定とし亜損失水頭はないものとする。
水の揚程

H p：240 m

揚水量

V ：3.6×10 6 m 3ポンプの効率

η p ：0.80

電動機の効率η m ：0.98

1阿1 900 MW握h2阿2 400 MW握h3阿3 000 MW握h4阿4 500 MW握h

水揚水圧

管−5−DAM-電1AM.smd Page 520/08/26 19:28 v3.60

〔No 阿10〕 変電所の母線保護に用いられる保護継電方式として亜不適当なものはどれか。

1阿電流差動方式2阿

電圧差動方式

3阿

温度継電方式4阿

位相比較方式〔No 阿11〕 架空送電線における亜単導体方式と比較した多導体方式の特徴として亜不適当なものはどれか。
ただし亜多導体の合計断面積は亜単導体の断面積に等しいものとする。

1阿静電容量が小さい。

2阿

送電容量が大きい。

3阿

インダクタンスが小さい。

4阿コロナ開始電圧が高い。

〔No 阿12〕 図のような直流線式環状配電線路において亜AB 間に流れる電流 I〔A〕の値として亜正しいものはどれか。
ただし亜配電線の線当たりの抵抗値は亜AB 間及び AC 間が 0.1 Ω亜BC 間が 0.2 Ωとする。

1阿30 A2阿40 A3阿50 A4阿60 A−6−DAM-電1AM.smd Page 620/08/26 19:28 v3.60

〔No 阿13〕 照明に関する用語の記述として亜不適当なものはどれか。

1阿

光度とは亜ある面上の最小照度の亜平均照度に対する比をいう。

2阿光量とは亜光束の時間積分量をいう。

3阿

グレアとは亜視野の中に輝度の高い光源などがあることにより亜不快を感じたり物の見え方を害することをいう。

4阿

照度とは亜光を受ける面の単位面積当たりに入射する光束をいう。

〔No 阿14〕 電気化学に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿水溶液中でイオンとなる物質を電解質といい亜このイオンを含んだ水溶液を電解液という。

2阿

電気的に中性の分子が陽イオンと陰イオンに分かれることを電気分解という。

3阿

硫酸銅水溶液を電気分解すると陰極に銅が析出する。

4阿

電気分解により析出する物質の析出量は亜通電した電気量に比例する。

〔No 阿15〕 三相誘導電動機の速度制御に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿極数切換による制御は亜固定子巻線を Y− に変えて行う制御方式である。

2阿二次抵抗制御は亜比例推移の原理により亜回転子に接続する抵抗を加減して行う制御方式である。

3阿V一定制御は亜電源の電圧と周波数を同時に可変して行う制御方式である。
f4阿

ベクトル制御は亜電動機に流れる電流を励磁電流成分とトルク電流成分に分けて亜各々独立して行う制御方式である。

−7−DAM-電1AM.smd Page 7

20/08/26 19:28 v3.60

※ 問題番号〔No 阿16〕〜〔No 阿48〕までの 33 問題のうちから亜15 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿16〕 火力発電の熱サイクルに関する次の記述に該当する用語として亜適当なものはどれか。

高圧タービンで断熱膨張した蒸気をボイラに送り亜過熱して蒸気の湿り度を少なくし再び低圧タービンに送り膨張させ亜熱効率を向上させる熱サイクル

1阿再生サイクル

2阿再熱サイクル3阿ランキンサイクル

4阿

カルノーサイクル〔No 阿17〕 水力発電に用いる水車に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿フランシス水車には亜ランナの出口から放水面までの接続管として吸出し管が設置される。

2阿フランシス水車は亜負荷が変化しても効率は亜ほぼ一定である。

3阿ペルトン水車のノズル内には亜負荷に応じて使用流量を調整するためのニードル弁が設けられる。

4阿ペルトン水車は亜急激な負荷変化でも水圧管内の圧力上昇を抑制することが可能である。

〔No 阿18〕 変電所に用いられるガス絶縁開閉装置(G I S) の特徴に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿気中絶縁に比べて小型化が可能であり亜その小型化の効果は電圧が高いほど大きい。

2阿

露出充電部がなく外気の影響を受けにくいため亜信頼性が高い。

3阿内部事故の場合亜事故部分を一括取替することにより亜気中絶縁に比べて迅速な復旧が可能である。

4阿

規模に応じて亜組立調整亜熱伸縮吸収亜地震時の過渡変位吸収などのために伸縮継手が必要となる。

−8−DAM-電1AM.smd Page 820/08/26 19:28 v3.60

〔No 阿19〕 電力系統の保護継電方式の基本的な考え方として亜最も不適当なものはどれか。

1阿事故の発生及び事故点を検出し亜遮断器に遮断指令を与える。

2阿

事故除去のための遮断区間を必要最小限にとどめ亜余分な区間までの停止を避ける。

3阿

隣り合った保護区間は保護範囲が重ならないようにして亜事故を検出する。

4阿

主保護が何らかの原因で不動作となっても事故が除去できるよう亜後備保護を検討する。

〔No 阿20〕 電力系統の供給信頼度の向上対策に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿大容量機器は信頼度が高いため亜大容量機器を少数設置する。

2阿系統どうしを互いに並列化して運転する。

3阿発電機亜変圧器などの機器は亜できる限り並列接続する。

4阿

機器の定期点検は亜負荷が最大になる時期に集中しないように計画する。

〔No 阿21〕 架空送電線における支持点間の電線のたるみの近似値 D〔m〕及び電線の実長の近似値L〔m〕を求める式の組合せとして亜正しいものはどれか。
ただし亜各記号は次のとおりとし亜電線支持点の高低差はないものとする。
S ：径間〔m〕
T ：電線の最低点の水平張力〔N〕
W：電線の単位長さ当たりの重量〔N/m〕

たるみ

実長

1阿

D＝

W S23T

L ＝ S＋

8 S23D2阿D＝W S28T

L ＝ S＋

8 S23D3阿D＝W S23T

L ＝ S＋

8 D23S4阿D＝

W S28T

L ＝ S＋

8 D2
3S−9−DAM-電1AM.smd Page 920/08/26 19:28 v3.60

〔No 阿22〕 架空送電線路のフラッシオーバに関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿鉄塔逆フラッシオーバを防止するため亜埋設地線を施設する。

2阿がいし表面が塩分などで汚損されると亜交流に対するフラッシオーバ電圧が上昇する。

3阿径間逆フラッシオーバを防止するため亜架空地線のたるみを電線のたるみより小さくする。

4阿アークホーン間隔は亜遮断器の開閉サージでフラッシオーバしないように設定する。

〔No 阿23〕 送電系統のフェランチ現象に関する次の記述のうち亜に当てはまる語句の組合せとして亜適当なものはどれか。

フ ェ ラ ン チ 現 象 は亜送 電 線 路 の こ う 長 がイア

ほ ど 著 し く な り亜同 じ 長 さ の 場 合の方が発生しやすい。

アイ

1阿

長い

地中ケーブル

2阿

長い

架空電線

3阿

短い

地中ケーブル

4阿

短い

架空電線

〔No 阿24〕 架空送電線における電線の微風振動防止対策として亜不適当なものはどれか。

1阿アーマロッドを取り付ける。

2阿

電線を太線化する。

3阿ダンパを取り付ける。

4阿

電線の張力を大きくする。

− 10 −

DAM-電1AM.smd Page 1020/08/26 19:28 v3.60

〔No 阿25〕 低圧の電力系統に分散型電源を連系する場合において亜分散型電源を自動的に解列しなければならない事象として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜定められていないものはどれか。

1阿分散型電源の単独運転又は逆充電

2阿連系している電力系統における高調波の発生

3阿分散型電源の異常又は故障

4阿連系している電力系統の短絡事故亜地絡事故又は高低圧混触事故〔No 阿26〕 図に示すマーレーループ法により地中送電線の地絡故障点を検出する場合亜地絡故障点までの距離 x〔m〕を表す式として亜正しいものはどれか。
ただし亜各記号は次のとおりとする。
G：検流計
L ：ケーブルの長さ〔m〕
x ：地絡故障点までの距離〔m〕
a ：抵抗辺が〜1 000 で目盛られている場合の抵抗辺の読み

1阿x＝

2aL〔m〕
1 000

2阿x＝

aL〔m〕
1 000−a3阿x＝1 000〔m〕
2aL

4阿x＝aL〔m〕
1 000−2 a− 11 −DAM-電1AM.smd Page 1120/08/26 19:28 v3.60

〔No 阿27〕 配電系統に発生する電圧フリッカの抑制対策に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿発生源への電力供給を専用線あるいは専用変圧器で行う。

2阿

アーク炉用変圧器に直列に可飽和リアクトルを挿入する。

3阿発生源へ電力を供給している電源側のインピーダンスを増加させる。

4阿

アーク炉などフリッカ負荷がある場合は三巻線補償変圧器を設置する。

〔No 阿28〕 屋内全般照明の光束法による照度計算に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿室指数が小さいほど亜照明率は小さくなる。

2阿下面カバー付照明器具は亜下面開放形照明器具と比較して亜保守率は小さくなる。

3阿天井面の反射率が大きいほど亜照明率は大きくなる。

4阿

作業面から光源までの高さが高いほど亜室指数は大きくなる。

〔No 阿29〕 フロアヒーティングに関する記述として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜不適当なものはどれか。

1阿発熱線に電気を供給する電路の対地電圧は亜200 V とした。

2阿発熱線に電気を供給する電路には亜配線用遮断器及び漏電火災警報器を施設した。

3阿発熱線と電線の接続部分の収納には亜鋼板製ボックスを使用した。

4阿屋内エントランスホールに施設する発熱線の温度は亜80 ℃ を超えないようにした。

〔No 阿30〕 低圧電路に施設する過電流遮断器の性能等に関する記述として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜不適当なものはどれか。
ただし亜低圧電路は亜電動機のみに至る低圧分岐回路とする。

1阿過負荷保護装置は亜電動機が損傷するおそれがある過電流を生じた場合に亜自動的にこれを遮断すること。

2阿短絡保護専用ヒューズは亜定格電流の 1.3 倍の電流に耐えること。

3阿短絡保護専用遮断器は亜整定電流の 1.2 倍の電流で 0.2 秒以内に動作しないこと。

4阿過電流遮断器として亜過負荷保護装置と短絡保護専用遮断器を組み合わせて使用する装置は亜専用の一の箱の中に収めること。

− 12 −

DAM-電1AM.smd Page 1220/08/26 19:28 v3.60

〔No 阿31〕 図に示す電動機を接続しない分岐幹線において亜分岐幹線保護用過電流遮断器を省略できる分岐幹線の長さと分岐幹線の許容電流の組合せとして亜電気設備の技術基準とその解釈
上亜適当なものはどれか。

分岐幹線の長さ

分岐幹線の許容電流

1阿5m

70 A

2阿7m

90 A

3阿9m

110 A

4阿

11 m

130 A

〔No 阿32〕 キュービクル式高圧受電設備の構造に関する記述として亜日本産業規格( J I S )上亜不適当なものはどれか。

1阿

配線の引込口亜引出口のすき間をふさぐために亜厚さ 2 mm の合成樹脂製のプレートを取付けた。

2阿屋外用の本体及び扉は亜標準厚さ 2.3 mm の鋼板を用いた。

3阿盤側面の通気孔部分に亜孔径が直径 9 mm のパンチングメタルを用いた。

4阿

収納機器の充電部の取付高さは亜屋内用にあっては外箱の底面から 150 mm 以上の高さとした。

− 13 −

DAM-電1AM.smd Page 13

20/08/26 19:28 v3.60

〔No 阿33〕 キュービクル式高圧受電設備の接地回路に関する記述として亜日本産業規格( J I S )上亜
不適当なものはどれか。

1阿接地電線及び接地母線は亜低圧絶縁電線を使用する。ただし亜接地母線には亜銅帯を使用することができる。

2阿外部の接地工事と接続する接地端子は亜外箱の扉を開いた状態で亜漏れ電流を安全に測定できるように取り付ける。

3阿

外箱のない高圧機器で鉄心が露出している計器用変圧器亜変流器類は亜鉄心に A 種接地工事を施す。

4阿B 種接地工事の接地端子は亜外箱と接続し亜他の接地端子とは容易に取外しできる導体で連結できる構造とする。

〔No 阿34〕

回線の 22 kV 又は 33 kV のスポットネットワーク受電方式に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿

受電変圧器の二次側の電圧により亜高圧スポットネットワーク方式と低圧のスポットネットワーク方式の種類がある。

2阿プロテクタヒューズは亜受電変圧器の二次側に設置される。

3阿プロテクタ遮断器は亜ネットワーク母線からの逆潮流により遮断動作する。

4阿

受電用断路器は亜ネットワークリレーの無電圧投入特性により自動的に投入される。

〔No 阿35〕 自家用発電設備の原動機の冷却方式に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿冷却塔方式は亜冷却水を循環する方式なので亜水の補給が必要である。

2阿

熱交換冷却方式は亜熱交換器の一次側には清水を使用するが亜二次側には河川水などを使用することができる。

3阿

水槽循環冷却方式は亜水槽への補給水が断たれた場合亜直ちに運転を停止させる必要がある。

4阿直結ラジエータ冷却方式は亜ファンの排風の処理が必要なので亜地下室に設置するには不向きである。

− 14 −

DAM-電1AM.smd Page 1420/08/26 19:28 v3.60

〔No 阿36〕 コージェネレーションシステム(C G S) に関する記述として亜日本産業規格( J I S )上亜不適当なものはどれか。

1阿省エネルギー率とは亜従来システムで運用する場合のエネルギー量と C G S を採用した場合のエネルギー量との削減率である。

2阿

熱電比とは亜建物又は施設の熱需要を電力需要で除した値である。

3阿

電力負荷追従運転とは亜電力需要を基準に C G S を運転する運転制御方式である。

4阿ピークカット運転とは亜発電機の過負荷停止を避けるために亜発電機容量に見合った負荷以外を遮断する方式である。

〔No 阿37〕 蓄電池の充電方式に関する次の記述に該当する用語として亜日本産業規格( J I S )上亜
適当なものはどれか。

整流装置の直流出力に蓄電池と負荷とを並列に接続し亜常時蓄電池に一定電圧を加え充電状態を保ちながら亜同時に整流装置から負荷へ電力を供給し亜停電時又は負荷変動時に無遮断で蓄電池から負荷へ電力を供給する充電方式。

1阿浮動充電2阿トリクル充電3阿均等充電4阿回復充電〔No 阿38〕 低圧電路に施設する機械器具の金属製の台及び外箱の接地工事を省略できる場合の記述として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜不適当なものはどれか。
ただし亜機械器具が小出力発電設備である燃料電池発電設備である場合を除く。

1阿

水気のある場所に定格感度電流が 15 mA の漏電遮断器を施設する場合

2阿電気用品安全法の適用を受ける重絶縁の構造の機械器具を施設する場合

3阿交流の対地電圧が 150 V 以下又は直流の使用電圧が 300 V 以下の機械器具を亜乾燥した場所に施設する場合

4阿

機械器具を乾燥した木製の床その他これに類する絶縁性のものの上で取り扱うように施設する場合− 15 −

DAM-電1AM.smd Page 15

20/08/26 19:28 v3.60

〔No 阿39〕 建築物の中央監視制御装置の機能に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿機器稼働履歴監視は亜機器の運転時間や運転回数等を積算し亜設定した値を超えた場合に警報を発することをいう。

2阿火災連動制御は亜火災発生時亜関連する空気調和機亜給排気ファン等を一斉又は個別に停止させることをいう。

3阿停電茜復電制御は亜停電時にあらかじめ定められた負荷の自動切離しを行い亜復電時は亜スケジュール状態に合わせた負荷の再投入を行うことをいう。

4阿無効電力制御は亜変圧器群の負荷計測を行い亜最小運転台数を決定し変圧器の投入及び切離しを行うことをいう。

〔No 阿40〕 自動火災報知設備の差動式スポット型感知器に関する記述として亜消防法上亜誤っているものはどれか。

1阿感知器は亜30 度傾斜させて設けることができる。

2阿

感知器は亜取付け面の高さが 4 m の高さに設けることができる。

3阿感知器の下端は亜取付け面の下方 0.6 m の位置に設けることができる。

4阿

感知器は亜換気口等の空気吹出し口から 1.5 m 離れた位置に設けることができる。

〔No 阿41〕 非常用の進入口又はその近くに設ける赤色灯に関する記述として亜建築基準法上亜誤っているものはどれか。

1阿常時点灯(フリッカー状態を含む) している構造とすること。

2阿一般の者が容易に電源を遮断することができる開閉器を設けないこと。

3阿

赤色灯の大きさは亜直径 10 cm 以上の半球が内接する大きさとすること。

4阿

蓄電池は亜充電を行うことなく 20 分間継続して点灯させることができる容量とすること。

− 16 −

DAM-電1AM.smd Page 16

20/08/26 19:28 v3.60

〔No 阿42〕 コンピュータネットワークの O S I 基本参照モデルに関する次の記述に該当する階層名として亜最も適当なものはどれか。

I P アドレスなど論理的なアドレスを扱い亜経路選択などルーティング機能を提供する
階層

1阿トランスポート層

2阿ネットワーク層

3阿データリンク層

4阿セッション層〔No 阿43〕 放送設備に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿ホーン形のスピーカは亜大出力を必要とする屋外に使用されることが多い。

2阿コーン形のスピーカは亜音質を重視する場合に適しており屋内に使用されることが多い。

3阿ダイナミック形のマイクロホンは亜コンデンサ形に比べて周波数特性に優れている。

4阿コンデンサ形のマイクロホンは亜ダイナミック形に比べて温湿度の影響を受けやすい。

〔No 阿44〕 架空単線式電車線のちょう架方式に関する記述として亜誤っているものはどれか。

1阿・

直接ちょう架式とは亜ちょう架線を用いないで亜き電線から直接ハンガでトロリ線がつり下げられた方式である。

2阿シンプルカテナリ式とは亜トロリ線がちょう架線からハンガでつり下げられた方式である。

3阿ツインシンプルカテナリ式とは亜シンプルカテナリ組で構成された方式である。

4阿コンパウンドカテナリ式とは亜ちょう架線亜補助ちょう架線亜トロリ線の条で構成された方式である。

− 17 −

DAM-電1AM.smd Page 17

20/08/26 19:28 v3.60

〔No 阿45〕 電気鉄道において亜電磁誘導作用による人の健康に及ぼす影響の防止のため亜規制の対象となる設備として亜鉄道に関する技術基準を定める省令上亜除かれているものはどれか。

1阿直流変電所内の整流器用変圧器

2阿

き電区分所内の吸上変圧器

3阿駅の配電所内の非常用発電機

4阿交流電化区間のレール等の帰線〔No 阿46〕 電気鉄道の常置信号機のうち亜現示が灯列式の信号機として亜適当なものはどれか。

1阿

場内信号機

2阿

中継信号機

3阿

出発信号機

4阿

閉そく信号機〔No 阿47〕 道路トンネル照明に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿

基本照明は亜トンネル全長にわたり亜灯具を原則として一定間隔に配置する。

2阿

ちらつきによる不快感は亜明暗輝度比亜明暗周波数亜明暗時間率などが複合して生ずる。

3阿出口部照明は亜昼間亜出口付近の野外輝度が著しく高い場合に亜出口の手前付近にある障害物や先行車の見え方を改善するための照明である。

4阿

基本照明の平均路面輝度は亜トンネル延長が長いほど高い値とする。

− 18 −

DAM-電1AM.smd Page 18

20/08/26 19:28 v3.60

〔No 阿48〕 テレビ共同受信設備に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿テレビジョン受信用同軸ケーブルの減衰量は亜伝送する周波数が高くなると減少する。

2阿テレビジョン受信用同軸ケーブルには亜銅心線を発泡ポリエチレンで絶縁し亜アルミ箔テープで巻き亜外周を網状の導体で覆い亜外側をビニルシースで包む構造のものがある。

3阿C/N 比の低下によりブロックノイズが発生した場合亜ブースターを挿入し亜デジタルテレビジョン受信機への入力レベルを上げても改善するとは限らない。

4阿テレビジョン受信用同軸ケーブルには亜特性インピーダンス 75 Ωのものが使用される。

− 19 −

DAM-電1AM.smd Page 1920/08/26 19:28 v3.60

※

問題番号〔No 阿49〕〜〔No 阿56〕までの 8 問題のうちから亜5 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿49〕 空気調和設備の熱源機器に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿吸収冷温水機は亜冷媒に臭化リチウム水溶液が用いられている。

2阿吸収冷温水機は亜油やガスなどを燃焼させて亜冷水をつくることができる。

3阿ヒートポンプは亜冷房用及び暖房用として兼用される熱源機器である。

4阿ヒートポンプは亜採熱方法の違いにより亜空気熱源式や水熱源式などに区分される。

〔No 阿50〕 給水設備の飲料用受水槽に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿水槽のオーバーフロー管及び通気管の末端には亜耐食性の防虫網を取り付けた。

2阿水槽の側面には保守点検のために亜60 cm のスペースを設けた。

3阿水槽の上面には保守点検のために亜80 cm のスペースを設けた。

4阿

水槽内の給水流入口端とオーバーフロー管下端との間に亜吐水口空間を設けた。

〔No 阿51〕 砂質地盤での土留め(山留め) 壁を用いた掘削工事において亜ボイリングの発生を防止する方法として亜最も関係のないものはどれか。

1阿土留め壁背面の地下水位を低下させる。

2阿

切りばりの間隔を狭くする。

3阿

土留め壁の根入れを深くする。

4阿

掘削底面の止水を行う。

〔No 阿52〕 土留め(山留め) 壁を設けて掘削する工法に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿アイランド工法は亜地下構造体の打継ぎが不要な工法である。

2阿逆打ち工法は亜土留め壁の支保工として地下構造体を用いる工法である。

3阿地盤アンカー工法は亜切りばりが不要であり亜機械掘削が容易な工法である。

4阿トレンチカット工法は亜外周部に地下躯体を構築後亜内部の掘削を行う工法である。

− 20 −

DAM-電1AM.smd Page 20

20/08/26 19:28 v3.60

〔No 阿53〕 地中送電線路における管路の埋設に関する次の記述に該当する工法として亜適当なものはどれか。

圧入方式では亜操向性のあるパイロット管を先導管として亜管本体を圧入しながら到達坑まで推進する。
1阿刃口推進工法2阿小口径推進工法

3阿

シールド工法4阿セミシールド工法〔No 阿54〕 鉄道線路及び軌道構造に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿

車両限界は亜線路の負担力を超えてはならない車両重量の限界である。

2阿

縦曲線は亜こう配変更点の前後に設けられ亜こう配変化を滑らかにするための曲線である。

3阿

まくらぎは亜車両の荷重を道床に伝え亜レールの位置と角度を保つ機能がある。

4阿

伸縮継目は亜ロングレールの端部に設置し亜温度変化によるレール伸縮を処理する装置である。

〔No 阿55〕 建築物の鉄筋コンクリート構造に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿柱において主筋の座屈を防止するためには亜主筋の本数や太さを割増しする必要がある。

2阿

床又は梁で起こるクリープ現象は亜長期荷重によってたわみが増加する現象である。

3阿鉄筋とコンクリートとの付着強度は亜コンクリートの圧縮強度が大きいほど増加する。

4阿

鉄筋のコンクリートのかぶりは亜部材の耐火性亜耐久性から部位に応じた厚さが要求される。

− 21 −

DAM-電1AM.smd Page 21

20/08/26 19:28 v3.60

〔No 阿56〕 建築物の鉄骨構造に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿ラーメン構造は亜柱と梁を剛強に接合した構造である。

2阿ラーメン構造の柱や梁は亜ブレース構造に比べて部材の断面は大きくなる。

3阿ブレース構造は亜柱亜梁及びブレースで構成する三角形の形状によって骨組みの変形を防ぐ構造である。

4阿ブレース構造のブレースは亜主に曲げモーメントに抵抗する部材である。

− 22 −

DAM-電1AM.smd Page 22

20/08/26 19:28 v3.60

※

問題番号〔No 阿57〕亜〔No 阿58〕の問題は亜全問解答してください。

〔No 阿57〕 電気設備の制御装置の器具名称に対応する基本器具番号として亜日本電機工業会規格(J E M)上亜誤っているものはどれか。

器具名称

基本器具番号

1阿

交流過電流継電器

51

2阿交流遮断器

52

3阿地絡方向継電器

67

4阿

交流不足電圧継電器

80〔No 阿58〕 請負契約に関する記述として亜公共工事標準請負契約約款上亜定められていないものはどれか。

1阿

発注者は亜受注者に対して亜下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

2阿現場代理人は亜契約の履行に関し亜工事現場に常駐し亜その運営亜取締りを行うほか亜請負代金の請求及び受領に係る権限を行使することができる。

3阿

受注者は亜工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

4阿

発注者は亜特別の理由により工期を短縮する必要があるときは亜工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

− 23 −

DAM-電1AM.smd Page 23

20/08/26 19:28 v3.60

DAM-電1AM.smd Page 24

20/08/26 19:28 v3.60