UK

Dette modul er beregnet for tilslutning
til livsfarlige elektriske spændinger. Hvis
denne advarsel ignoreres, kan det føre til
GENERELT alvorlig legemsbeskadigelse eller mekaniskødelæggelse.
For at undgå faren for elektriske stød og
brand skal sikkerhedsreglerne overholdes, og vejledningerne skal følges.
Specifikationerne må ikke overskrides, og modulet må kun
benyttes som beskrevet i det følgende.
Installationsvejledningen skal studeres omhyggeligt, før
modulet tages i brug. Kun kvalificeret personale (teknikere) må installere dette modul. Hvis modulet ikke benyttes
som beskrevet i denne installationsvejledning, så forringes modulets beskyttelsesforanstaltninger.

This device is designed for connection tohazardous electric voltages. Ignoring thiswarning can result in severe personal injury
GENERAL or mechanical damage.
To avoid the risk of electric shock and fire,
the safety instructions of this guide must be
observed and the guidelines followed. The specifications
must not be exceeded, and the device must only beapplied as described in the following.
Prior to the commissioning of the device, this installation
guide must be examined carefully.
Only qualified personnel (technicians) should install thisdevice. If the equipment is used in a manner not specified
by the manufacturer, the protection provided by theequipment may be impaired.

ADVARSELADVARSEL
Der må ikke tilsluttes farlig spænding til modulet, før dette er fastmonteret, og følgende
operationer bør kun udføres på modulet i
FARLIGspændingsløs tilstand og under ESD-sikreSPÆNDING forhold:Installation, ledningsmontage og -demontage.
Fejlfinding på modulet.
Reparation af modulet og udskiftning af
sikringer må kun foretages af PR electronics
A/S.

FR

WARNINGWARNINGHAZARDOUS
VOLTAGEADVARSEL

Until the device is fixed, do not connect
hazardous voltages to the device.
The following operations should only be
carried out on a disconnected device andunder ESD safe conditions:
Generalmounting,
connection
anddisconnection of wires.
Troubleshooting the device.
Repair of the device and replacementof circuit breakers must be done by PR
electronics A/S only.

Do not open the front plate of the device
as this will cause damage to the connector
for the display / programming front PR
4511/4501. This device contains no DIPswitches or jumpers.
SYSTEM 4000 must be mounted on a DIN rail according
to DIN 60715.

SIKKERHEDSREGLER

SAFETY INSTRUCTIONS

Modtagelse og udpakning
Udpak modulet uden at beskadige det. Kontrollér ved
modtagelsen, at modultypen svarer til den bestilte. Indpakningen bør følge modulet, indtil dette er monteret på
blivende plads.
MiljøforholdUndgå direkte sollys, kraftigt støv eller varme, mekaniske
rystelser og stød, og udsæt ikke modulet for regn eller
kraftig fugt. Om nødvendigt skal opvarmning, ud over deopgivne grænser for omgivelsestemperatur, forhindres
ved hjælp af ventilation. Alle moduler kan anvendes iMåle- / overspændings-kategori II og Forureningsgrad 2.
Modulerne er designet til at være sikker mindst op til en
højde af 2000 m.
Installation
Modulet må kun tilsluttes af kvalificerede teknikere, som
er bekendte med de tekniske udtryk, advarsler og instruktioner i installationsvejledningen, og som vil følge disse.
Hvis der er tvivl om modulets rette håndtering, skal derrettes henvendelse til den lokale forhandler eller alternativt direkte til PR electronics A/S.
Installation og tilslutning af modulet skal følge landetsgældende regler for installation af elektrisk materiel bl.a.
med hensyn til ledningstværsnit, for-sikring og placering.
Beskrivelse af indgang / udgang og forsyningsforbindelser findes i installationsvejledningen og på sideskiltet.
For moduler, som er permanent tilsluttet farlig spænding,gælder:For-sikringens maksimale størrelse er 10 A, og den skal
sammen med en afbryder placeres let tilgængeligt og tæt
ved modulet. Afbryderen skal mærkes således, at der ikke
er tvivl om, at den afbryder spændingen til modulet.
UL-installationskrav
Brug kun 60/75°C kobberledninger.
Må kun anvendes i forureningsgrad 2 eller bedre.
Max. omgivelsestemperatur.................... 60°C
Max. ledningskvadrat................................. AWG 26-14
UL fil-nummer, 4114, 4116, 4131 &4222................................................................. E231911
UL fil-nummer, 4104, 4179 & 4184.... E248256
Kalibrering og justering
Under kalibrering og justering skal måling og tilslutning
af eksterne spændinger udføres i henhold til denne
installations­vejledning, og teknikeren skal benytte sikkerhedsmæssigt korrekte værktøjer og instrumenter.
Betjening under normal drift
Operatører må kun indstille eller betjene modulerne, nårdisse er fast installeret på forsvarlig måde i tavler el. lignende, så betjeningen ikke medfører fare for liv eller materiel. Dvs., at der ikke er berøringsfare, og at modulet er
placeret, så det er let at betjene.
Rengøring
Modulet må, i spændingsløs tilstand, rengøres med en klud
let fugtet med destilleret vand.
Elektriske specifikationer
Anvendelses temperatur.................... -20 til +60°C
Opbevaringstemperatur...................... -20°C to +85°C
Forsyningsspænding, universel....... 21,6...253 VAC, 50...60 Hz
eller 19,2...300 VDC
Max. forbrug:
4179....................................................... ≤ 1,8 W nom.
4114, 4131......................................... ≤ 2,0 W
4104, 4116, 4184, 4222.............. ≤ 2,5 W
Max. effekttab:
4114, 4131, 4184............................ ≤ 2,0 W
4104, 4116, 4179, 4222.............. ≤ 2,5 W
Sikring........................................................ 400 mA T / 250 VAC
Isolationsspænding, test / drift....... 2,3 kVAC / 250 VAC(forstærket isolation)
EMC-immunitetspåvirkning................ < ±0,5% af span
Udvidet EMC-immunitet:
NAMUR NE 21, A-krit., gniststøj.. < ±1% af span
Ledningsbåren emission,
klasse A (4184)...................................... 150 kHz...10 MHz
Relativ luftfugtighed........................... < 95% RH (ikke kond.)Mål, med displayfront
4501/451x(HxBxD)......................... 109 x 23,5 x 116 / 131 mm
Kapslingsklasse...................................... IP20

Overholdte myndighedskrav:

EMC.............................................................. 2014/30/EU
LVD............................................................... 2014/35/EU
RoHS........................................................... 2011/65/EU

Receipt and unpacking
Unpack the device without damaging it. The packing
should always follow the device until this has beenpermanently mounted. Check at the receipt of the device
whether the type corresponds to the one ordered.
Environment
Avoid direct sunlight, dust, high temperatures, mechanicalvibrations and shock, as well as rain and heavy moisture. If
necessary, heating in excess of the stated limits for ambient
temperatures should be avoided by way of ventilation.
All devices can be used for Measurement / Overvoltage
Category II and Pollution Degree 2. The modules aredesigned to be safe at least under an altitude up to 2000 m.
Mounting
Only qualified technicians who are familiar with thetechnical terms, warnings, and instruc­tions in thisinstallation guide and who are able to follow these should
connect the device.
Should there be any doubt as to the correct handlingof the device, please contact your local distributor or,
alternatively, PR electronics A/S.
Mounting and connection of the device should
comply with national legislation for mounting ofelectric materials, i.e. wire cross section, protective
fuse, and location. Descriptions of input / output andsupply connections are shown in this installation
guide and on the side label. The following apply
to fixed hazardous voltages-connected devices:
The max. protective fuse is 10 A. A power switch shallbe easily accessible and close to the device. The powerswitch shall be marked as the disconnecting unit for thedevice.
UL installation requirements
Use 60/75°C copper conductors only.
For use only in pollution degree 2 or better.
Max. ambient temperature....................... 60°C
Max. wire size................................................ AWG 26-14
UL file number, 4114, 4116, 4131 &4222................................................................. E231911
UL file number, 4104, 4179 & 4184... E248256
Calibration and adjustment
During calibration and adjustment, the measuring andconnection of external voltages must be carried out
according to the specifications of this installation guide.
The technician must use tools and instruments that aresafe to use.
Normal operation
Operators are only allowed to adjust and operate devices
that are safely fixed in panels, etc., thus avoiding thedanger of personal injury and damage. This means there
is no electrical shock hazard, and the device is easily
accessible.
Cleaning
When disconnected, the device may be cleaned with acloth moistened with distilled water..
Electrical specifications
Temperature range................................ -20°C to +60°C
Storage temperature............................ -20°C to +85°C
Supply voltage, universal................... 21.6...253 VAC,
or 19.2...300 VDC
Max. required power:
4179....................................................... ≤ 1.8 W nom.
4114, 4131......................................... ≤ 2.0 W
4104, 4116, 4184, 4222.............. ≤ 2.5 W
Max. power dissipation:
4114, 4131, 4184............................ ≤ 2.0 W
4104, 4116, 4179, 4222.............. ≤ 2.5 W
Fuse............................................................. 400 mA SB / 250 VAC
Isolation voltage, test / operation.. 2.3 kVAC / 250 VAC(reinforced isolation)
EMC immunity influence..................... < ±0.5% of span
Extended EMC immunity:
NAMUR NE 21, A criterion, burst.. < ±1% of span
Conducted emission,class A (4184)......................................... 150 kHz...10 MHz
Relative humidity.................................. < 95% RH (non-cond.)
Dimensions (HxWxD)............................ 109 x 23.5 x 104 mm
Dimensions (HxWxD)
w/ 4501 / 451x.................................. 109 x 23.5 x 116 / 131 mm
Protection degree.................................. IP20

Observed authority requirements:

EMC.............................................................. 2014/30/EU
LVD............................................................... 2014/35/EU
RoHS........................................................... 2011/65/EU

SN4000_105 (2001)

AVERTISSEMENTWARNUNGCe module est conçu pour supporter uneconnexion à des tensions électriques
dangereuses. Si vous ne tenez pas compte
de cet avertissement, cela peut causer
INFORMAdes dommages corporels ou des dégâts
TIONS
mécaniques. Pour éviter les risques
GENERALES d’électrocution et d’incendie, conformezvous aux consignes de sécurité et suivez
les instructions mentionnées dans ce guide. Vous devez
vous limiter aux spécifications indiquées et respecter les
instructions d’utilisation de ce module, telles qu’elles sontdécrites dans ce guide. Il est nécessaire de lire ce guideattentivement avant de mettre ce module en marche.
L’installation de ce module est réservée à un personnel
qualifié (techniciens). Si la méthode d’utilisation del’équipement diffère de celle décrite par le fabricant, laprotection assurée par l’équipement risque d’être altérée.

Dieses Gerät ist für den Anschluss anlebensgefährliche elektrische Spannungen gebaut. Missachtung dieser Warnung kann zu schweren Verletzungen
ALLGEoder mechanischer Zerstörung führen.
MEINES
Um eine Gefährdung durch Stromstößeoder Brand zu vermeiden müssen die Sicherheitsregeln der Installationsanleitung eingehalten, und die
Anweisungen befolgt werden. Die Spezifikationswerte
dürfen nicht überschritten werden, und das Gerät darf nur
gemäß folgender Beschreibung benutzt werden. Diese In­
stallationsanleitung ist sorgfältig durchzulesen, ehe das
Gerät in Gebrauch genommen wird. Nur qualifizierte Personen (Techniker) dürfen dieses Gerät installieren. Wenn
das Gerät nicht wie in dieser Installationsanleitung beschrieben benutzt wird, werden die Schutzeinrichtungendes Gerätes be­einträchtigt.

Tant que le module n’est pas fixé, ne lemettez pas sous tensions dangereuses. Les
opérations suivantes doivent être effectuées avec le module débranché et dansun environnement exempt de déchargesélectro­statiques (ESD) : Montage général,raccordement et débranchement de fils etrecherche de pannes sur le module.
Seule PR electronics SARL est autorisée àréparer le module et à remplacer les fusibles.

TENSIONDANGEREUSEGEFÄHRLICHESPANNUNG

AVERTISSEMENT
Ne pas ouvrir la plaque avant du module
au risque d’endommager le connecteur del’indicateur / la façade de programmation
PR 4511/4501. Ce module ne contient ni
de commutateurs DIP ni de cavaliers.
Il convient de monter l’appareil SYSTEM
4000 sur un rail DIN en se conformant à lanorme DIN 60715.

CONSIGNES DE SECURITE
Réception et déballage
Déballez le module sans l’endommager. Il est recommandéde conserver l’emballage du module tant que ce derniern’est pas définitivement monté. A la réception du module,
vérifiez que le type de module reçu correspond à celui quevous avez commandé.
Environnement
N’exposez pas votre module aux rayons directs dusoleil et choisissez un endroit à humidité modérée età l’abri de la poussière, des températures élevées, deschocs et des vibrations mécaniques et de la pluie. Le
cas échéant, des systèmes de ventilation permettentd’éviter qu’une pièce soit chauffée au-delà des limitesprescrites pour les températures ambiantes. Tous
les modules peuvent être installés dans catégoriede mesure / surtension Il et degré de pollution 2.
Ce module est conçu pour fonctionner en toute sécurité
sous une altitude inférieure à 2000 m.
MontageIl est conseillé de réserver le raccordement du module
aux techniciens qualifiés qui connaissent les termes
techniques, les avertissements et les instructions de ce
guide et qui sont capables d’appliquer ces dernières.
Si vous avez un doute quelconque quant à la manipulation
du module, veuillez contacter votre distributeur local. Vous
pouvez également vous adresser à PR electronics SARL.
Le montage et le raccordement du module doivent êtreconformes à la législation nationale en vigueur pourle montage de matéri­aux électriques, par ex­
emple,
diamètres des fils, fusibles de protection et implantation
des modules. Les connexions des alimentations et desentrées / sorties sont décrites dans ce guide et surl’étiquette de la face latérale du module.
Les instructions suivantes s’appliquent aux modules
fixes connectés en tensions dangereu­ses : Le fusible deprotection doit être de 10 A au maximum. Ce dernier,ainsi que l’interrupteur général, doivent être facilement
accessibles et à proximité du module. Il est recommandéde placer sur l’interrupteur général une étiquetteindiquant que ce dernier mettra le module hors tension.
Conditions d’installation UL
N’utilisez que de conducteurs de cuivre 60/75°C.
Uniquement pour utilisation en degré de pollution 2 ou
meilleur.
Température ambiente max.................... 60°C
Taille max. des fils....................................... AWG 26-14
No du fichier UL, 4114, 4116, 4131 &4222................................................................. E231911
No du fichier UL, 4104, 4179 & 4184.. E248256
Etalonnage et réglage
Lors des opérations d’étalonnage et de réglage, il convientd’effectuer les mesures et les connexions des tensions
externes en respectant les spécifica­
tions mentionnées
dans ce guide. Les techniciens doivent utiliser des outils etdes instruments pouvant être manipulés en toute sécurité.
Maintenance et entretien
Une fois le module hors tension, prenez un chiffon imbibéd’eau distillée pour le nettoyer.

DK

Installationsvejledningen for teknikere omfatter følgende produkter:

UK

This installation guide for technical personnel covers the following products:

FR

Ce guide d’installation pour le personnel qualifié couvre les produits suivants :DE

Diese Installationsanleitung für Techniker umfasst die folgenden Produkte:

Vor dem abgeschlossenen festen Einbau
des Gerätes darf daran keine gefährliche
Spannung angeschlossen werden, undfolgende Maßnahmen sollten nur in spannungslosem Zustand des Gerätes und unter
ESD-sicheren Verhältnisse durchgeführt
werden: Installation, Montage und Demontage von Leitungen. Fehlersuche im Gerät.
Reparaturen des Gerätes und Austauschvon Sicherungen dürfen nur von PR elec­
tronics A/S vorgenommen werden.

4114

4116

4179

4184

Påsætning af PR 45xx:
1:		Indsæt tappene på 45xx i hullerne øverst på
modulet.
2:		 Vip og klik 45xx på plads.
Aftagning af 45xx:
3/4:	Tryk på udløserknap i bunden af 45xx og vip
45xx op.

DKUK

WARNUNGDie Frontplatte des Gerätes darf nicht geöffnet werden,
weil hier­durch die Kontakte zur Kontaktierung des frontdisplays 4511/4501 beschädigt werden können. Das Gerät enthält keineinternen DIP-Schalter oder Programmierbrücken. Das System 4000 muss auf eine DIN-Schiene nachDIN 60715 montiert werden.

4104
4131
4222

WARNUNGAVERTISSEMENTWARNING

Modulets frontplade må ikke åbnes, dadette vil medføre skade på stikforbindelsen til display- / programmeringsfronten PR
4511/4501. Modulet indeholder ingen DIPswitche eller jumpere.
System 4000 skal monteres på DIN-skinne
efter DIN 60715.

DE

FR

SICHERHEITSREGELN
Empfang und Auspacken
Packen Sie das Gerät aus, ohne es zu beschädigen, undkontrollieren Sie beim Empfang, ob der Gerätetyp Ihrer
Bestellung entspricht. Die Verpackung sollte beim Gerät
bleiben, bis dieses am endgültigen Platz mon­tiert ist.
UmgebungsbedingungenDirekte Sonneneinstrahlung, starke Staubentwicklung oder
Hitze, mechanische Erschütterungen und Stöße sind zu vermeiden; das Gerät darf nicht Regen oder starker Feuchtigkeit
ausgesetzt werden. Bei Bedarf muss eine Erwärmung, welche die angegebenen Grenzen für die Umgebungstemperatur überschreitet, mit Hilfe eines Kühlgebläses verhindert
werden. Alle Geräte können für Mess- / Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2 benutz werden. Das
Gerät ist so konzipiert, dass es auch in einer Einsatzhöhe vonbis zu 2000 m noch sicher funktioniert.
Installation
Das Gerät darf nur von qualifizierten Technikern angeschlossen werden, die mit den technischen Ausdrücken,
Warnungen und Anweisungen in dieser Installationsanleitung vertraut sind und diese befolgen. Sollten Zweifel bezüglich der richtigen Handhabung des Gerätes bestehen,sollte man mit dem Händler vor Ort Kontakt aufnehmen.
Sie können aber auch direkt mit PR electro­nics GmbH
Kontakt aufnehmen.
Die Installation und der Anschluss des Gerätes haben inÜber­einstimmung mit den geltenden Regeln des jeweiligen Landes bez. der Installation elektrischer Apparaturen zu erfolgen, u.a. bezüglich Leitungsquerschnitt,(elektrischer) Vor-Absicherung und Positionierung. Eine
Beschreibung von Eingangs- / Ausgangs- und Versorg­
ungsanschlüssen befindet sich in dieser Installations­anleitung und auf dem Typenschild.
Für Geräte, die dauerhaft an eine gefährliche Spannung
angeschlossen sind, gilt. Die maximale Größe der Vorsicherung beträgt 10 A und muss zusammen mit einem
Unterbrecher­schalter leicht zugänglich und nahe am Gerät angebracht sein. Der Unterbrecherschalter soll derart
gekennzeichnet sein, dass kein Zweifel darüber bestehenkann, dass er die Spannung für das Gerät unterbricht.
UL-Einbauvorschriften
Nur 60/75°C Kupferleiter anwenden. Nur für Anwendung
in Verschmutzungsgrad 2 oder besser.
Max. Umgebungstemperatur.................. 60°C
Max. Leitungsquerschnitt........................ AWG 26-14
UL Dateinummer, 4114, 4116, 4131 &4222................................................................. E231911
UL Dateinummer, 4104, 4179, 4184.. E248256
Kalibrierung und Justierung
Während der Kalibrierung und Justierung sind die Mess­ung
und der Anschluss externer Spannungen entsprechenddieser Installationsanleitung auszuführen, und der Techniker muss hierbei sicherheitsmäßig einwandfreie Werkzeuge und Instrumente benutzen.
Reinigung
Das Gerät darf in spannungslosem Zustand mit einem Lappen gereinigt werden, der mit destilliertem Wasser leicht
angefeuchtet ist.

Mounting of PR 45xx:
1: Insert the tabs of the PR 45xx into the holes at
the top of the device.
2: Hinge the PR 45xx down until it snaps into place.
Demounting of the PR 45xx
3: Push the release button on the bottom of the PR
45xx and hin ge the the PR 45xx out and up.
4: With the PR 45xx hinged up, remove from holes at
the top of the device.

Plage de température.......................... -20°C à +60°C
Température de stockage................... -20°C à +85°C
Tension d’alimentation univers........ 21,6...253 Vca, 50...60 Hz
ou 19,2...300 Vcc
Puissance nécessaire max.:
4179....................................................... ≤ 1,8 W nom.
4114, 4131......................................... ≤ 2,0 W
4104, 4116, 4184, 4222.............. ≤ 2,5 W
Puissance dissipée max.:
4114, 4131, 4184............................ ≤ 2,0 W
4104, 4116, 4179, 4222.............. ≤ 2,5 W
Fusible........................................................ 400 mA SB / 250 Vca
Tension d’isolation, test / opér......... 2,3 kVca / 250 Vca(isolation renforcée)
Immunité CEM......................................... < ±0,5% de l’EC
Immunité CEM améliorée :NAMUR NE 21, critère A, burst.... < ±1% de l’EC
Emission par conduction,
classe A (4184)...................................... 150 kHz...10 MHz
Humidité relative................................... < 95% HR (sans cond.)
Dimensions,avec 4501/451x (HxLxP).............. 109 x 23,5 x 116 / 131 mm
Degré de protection.............................. IP20

Compatibilité avec les normes:

Umgebungstemperatur....................... -20°C bis +60°C
Lagertemperatur.................................... -20°C bis +85°C
Univers. Versorgungsspannung....... 21,6...253 VAC, 50...60 Hz
oder 19,2...300 VDC
Leistungsbedarf, max.:
4179....................................................... ≤ 1,8 W nom.
4114, 4131......................................... ≤ 2,0 W
4104, 4116, 4184, 4222.............. ≤ 2,5 W
Max. Verlustleistung:4114, 4131, 4184............................ ≤ 2,0 W
4104, 4116, 4179, 4222.............. ≤ 2,5 W
Sicherung.................................................. 400 mA SB / 250 VAC
Isolationsspannung, Test/Betrieb... 2,3 kVAC / 250 VAC(erhöhte isolation)
EMV Störspannungseinfluss............. < ±0,5% d. Messsp.
Erweitere EMV Störfestigkeit:
NAMUR NE 21, Kriterium A, Burst. < ±1% d. Messsp.
Leitungsgebundene Emission,
Klasse A (4184)...................................... 150 kHz...10 MHz
Relative Luftfeuchtigkeit................... < 95% RF (nicht kond.)
Abmessungen,mit 4501/451x (HxBxT)................ 109 x 23,5 x 116 / 131 mm
Schutzart................................................... IP20

Eingehaltene Behördenvorschriften:

DE



OK

3

4501

3

Anbringen des PR 45xx:
1:		Einbringen der beiden Fixierstifte desPR 45xx in die Öffnungen an der oberen
Frontplatte des Gerätes.
2:		Das 45xx an der Unterkante einrasten
lassen.
Entfernen des PR 45xx:
3/4:	Die Entriegelung des 45xx an der Unterseite betätigen und das 45xx vorsichtig
abnehmen.

DK

Montering på DIN-skinne.

UK

Mounting on DIN rail.

FR

Montage sur rail DIN.

DE

Montage auf DIN-Schiene.

DK

Frigørelse fra DIN-skinne
Husk først at demontere tilslutningsklemmerne med
farlig spænding. Modulet frigøres fra DIN-skinnen ved atløfte i den nederste lås.

UK

Demounting from DIN railFirst, remember to demount the connectors withhazardous voltages. Detach the device from the DIN railby lifting the bottom lock.

FR

Démontage du rail DIN
Tout d’abord, n’oubliez pas de démonter les connecteursoù règnent des tensions dangereuses. Débloquez leverrou inférieur pour dégager le module du rail DIN.

DE

Lösen von DIN-Schiene
Zunächst ist gefährliche Spannung von den Anschluss­
klemmen zu trennen. Das Gerät wird von der DIN-Schiene
gelöst, indem man den unteren Verschluss löst.

DK

Ledningskvadrat: 0,13...2,08 mm2 / AWG 26...14
flerkoret ledning.
Klemskruetilspændingsmoment 0,5 Nm.

UK

Wire size: 0.13...2.08 mm2 / AWG 26...14 stranded wire.
Screw terminal torque 0.5 Nm.

FR

Taille des fils : 0,13...2,08 mm2 / AWG 26...14 fil
multibrins.
Pression max. avant déformation de la vis 0,5 Nm.

DE

Leitungsquerschnitt: 0,13...2,08 mm2 / AWG 26...14
Litzendraht.
Klemmschraubenanzugsmoment 0,5 Nm.

DK

Dokumentation, godkendelser og yderligere information findes påinternettet på www.prelectronics.dk

UKDocumentation, permits and other information can be found on theinternet at www.prelectronics.com

FR

La documentation et toute autre information peuvent être trouvées sur l’Internet sur notre site:www.prelectronics.fr

DE

Dokumentationen, Zulassungen und andere Informationen können
auf unserer Internet-Seite unter
www.prelectronics.de gefunden und abgerufen werden.

EMV............................................................. 2014/30/EU
LVD............................................................... 2014/35/EU
RoHS........................................................... 2011/65/EU

CEM.............................................................. 2014/30/UE
DBT.............................................................. 2014/35/UE
RoHS........................................................... 2011/65/UE

44

 2

Montage du PR 45xx :1 :		Insérez les crochets du 45xx dans les trous en
haut du module.
2 :		 Poussez le bas du 45xx vers le module.
Démontage du 45xx :3/4 :	Appuyez sur le bouton de déclenchement endessous du 45xx, puis tirez le 45xx vers le haut.

Elektrische Daten

Spécifications

1



DK

4104

4114

4116

4131

4179

4184

4222

Indgang for RTD-typer
Input for RTD types
Entrée pour types RTD
Eingang für WTH-Typen----------

Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, PT250,
Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000 Ni50,
Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10, Cu20,
Cu50, Cu100

Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, PT250,
Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000 Ni50,
Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10, Cu20,
Cu50, Cu100

Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, PT250,
Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000 Ni50,
Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10, Cu20,
Cu50, Cu100--------------------

Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, PT250,
Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000 Ni50,
Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10, Cu20,
Cu50, Cu100

Indgang for TC-typer / Input for TC types /Entrée pour types TC / Eingang für TE-Typen----------

B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR

B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR

B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR--------------------INDGANG / INPUT / ENTREE / EINGANG

B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR

Strømindgang, programmerbare måleområder
Current input, programmable ranges
Entrée courant, gammes de mesure programmables
Stromeingang, programmierbare Messbereiche

0...20, 4...20 mA±10 ±20 mA

0...20, 4...20 mA

0...20, 4...20 mA

0...20, 4...20 mA

0...0.5; 0…1; 0…2.5 & 0...5 AAC /40...400 Hz

0...1, 0...5, 1...5, 0...20, 4...20, ±1, ±5,±10, ±20, ±50 mA, ±100 mA

0...20, 4...20 mA

Indgangsmodstand, strømindgang
Input resistance, current input
Résistance d’entrée, entrée courant
Eingangswiderstand, Stromeingang

Nom. 20 Ω + PTC 50 ΩNom. 20 Ω + PTC 50 ΩNom. 20 Ω + PTC 50 ΩNom. 20 Ω + PTC 50 ΩNom. < 0.07 Ω

Nom. 20 Ω + PTC 10 ΩNom. 20 Ω + PTC 50 Ω

Internt spændingsdrop, nom. / Input voltage drop, nom. /Chute de tension, nom. / Eingangsspannungsabfall, nom.

1.4 V @ 20 mA

1.4 V @ 20 mA

1.4 V @ 20 mA

1.4 V @ 20 mA

Nom. < 0.35 V

0.6 V @ 20 mA

1.4 V @ 20 mASpændingsindgang, programmerbare måleområder
Voltage input, programmable ranges
Entrée tension, gammes de mesure programmables
Spannungseingang, programmierbare Messbereiche

0/0.2...1 & 0/1...5 & 0/2...10V, ±1, ±5& ±10 V

0/0.2...1, 0/0.5...2.5, 0/1...5, 0/2...10 VDC 0/0.2...1, 0/0.5...2.5, 0/1...5, 0/2...10 VDC 0/0.2...1, 0/0.5...2.5, 0/1...5, 0/2...10 VDC 0...0.5, 0...1, 0...2.83, 0…5, 0…120,
0…230 & 0…300 VAC / 40...400 Hz

0...0.1, 0...1, 0.2...1, 0...2.5, 0...5, 1...5,
0...10, 2...10, 0...100, 0...300, ±0.1, ±1,±2.5, ±5, ±10, ±100, ±300 V

0/0.2...1, 0/0.5...2.5, 0/1...5, 0/2...10 VDC

Indgangsmodstand, spændingsindgangI
nput resistance, voltage input
Résistance d’entrée, entrée tension
Eingangswiderstand, Spannungseingang

Nom. 2 MΩ

Nom. 10 MΩ

Nom. 10 MΩ

Nom. 3 MΩ || 100 pF> 2.5 V input: 3 MΩ nom.
≤ 2.5 V input: > 10 MΩ

Nom. 10 MΩ

Strømudgang, programmerbare signalområder
Current output, programmable signal ranges
Sortie courant, gammes de signal programmables
Stromausgang, programmierbare Signalbereiche

0...20, 4...20, S4...20, ±10, ±20 mA

0/4...20 mA

0/4...20 mA

0...20, 4...20, S4...20, ±10, ±20 mA

0...5, 1...5, 0...10, 2...10, 0...20, 4...20,
S4-20 mA, ±5, ±10, ±20 mA

Belastning (v. strømudgang) / Load (@ current output) /Charge (à la sortie courant) / Belastung (bei Stromausgang)≤ 800 Ω≤ 800 Ω≤ 800 Ω≤ 800 Ω1000 Ω

Strømbegrænsning / Current limit /Limite de courant / Strombegrenzung.

≤ 28 mA (unipolar) /±28 mA (bipolar)≤ 28 mA≤ 28 mA≤ 28 mA (unipolar) /±28 mA (bipolar)≤ 28 mA (unipolar) /±28 mA (bipolar)Spændingsudgang. programmerbare signalområder
Voltage output, programmable signal ranges
Sortie tension, gammes de signal programmables
Spannungsausgang, programmierbare Signalbereiche

0/0.2...1, 0/1...5, 0/2...10, ±1, ±5, ±10 V

0...1 / 0.2...1 / 0...10 / 0...5 / 1...5 /2...10 / 1...0 / 1...0.2 / 5...0 / 5...1 /10...0 / 10...2 V

0...1 / 0.2...1 / 0...10 / 0...5 / 1...5 /2...10 / 1...0 / 1...0.2 / 5...0 / 5...1 /10...0 / 10...2 V

Belastning (min.), spændingsudgang / Load (min.), voltage output /Charge (min.), sortie tension / Belastung (min.), Spannungsausgang≥ 500 kΩ≥ 500 kΩ≥ 500 kΩNom. 10 MΩ

UDGANG / OUTPUT / SORTIE / AUSGANG-----------------------------

0/0.2...1, 0/1...5, 0/2...10, ±1, ±5, ±10 V 0/0.2...1, 0/1...5, 0/2...10, ±1, ±5, ±10 V--------------------≥ 500 kΩ≥ 500 kΩ

Bufferet spændingsudgang, programmerbare signalområder
Buffered voltage output, programmable signal ranges
Sortie tension direct, gammes de signal programmables
Gepufferter Spannungsausgang, programmierbare Signalbereiche--------------------------------------------------

Belastning (min.), bufferet spændingsudgang / Load (min.), bufferedvoltage output / Charge (min.), sortie tension directe /Belastung (min.), gepufferte Spannungsausgang--------------------------------------------------

Strømbegrænsning, bufferet spændingsudgang / Current limit, bufferedvoltage output / Limite de courant, sortie tension directe /Strombegrenzung, gepufferte Spannungsausgang--------------------

Relæudgang / Relay output / Sortie relais / Relaisausgang--------------------

Frekvensområde / Frequency range /Gamme de fréquence / Frequenzbereich-----------------------------2 x SPST, AC: 500 VA--------------------

2 x SPST, AC: 500 VA--------------------

0...1, 0.2...1, 0...2.5, 0...5, 1...5, 0...10,
2...10, 0...20, 4...20, ±1, ±2.5, ±5, ±10,
±20 V

PNP output:
Iout max.: 30 mA
Vout: 24 VDC ±10%
NPN output:
Isink max.: 150 mA
External voltage(terminal 23) max.: 55 VDC
TTL output:
Isink/source max.: 15 mA
Vout.: 5 V ±5%> 2 kΩ

----------< 50 mA-----------------------------------------------------------0...25000 Hz

GODKENDELSER / APPROVALS / APPROBATIONS / ZULASSUNGEN
FM

3025177302517730251773025177--------------------

3025177

FM, må anvendes i / applicable in / applicable en /Anwendungsbereich inClass I, Div. 2, Group A-D, T5Class I, Zone 2, Group IIC, T5

Class I, Div. 2, Group A-D, T5Class I, Zone 2, Group IIC, T5

Class I, Div. 2, Group A-D, T5Class I, Zone 2, Group IIC, T5

Class I, Div. 2, Group A-D, T5Class I, Zone 2, Group IIC, T5--------------------Class I, Div. 2, Group A-D, T5Class I, Zone 2, Group IIC, T5

c UL us, Standards for Safety: UL 508 / C22.2 No. 14

E248256

E231911

E231911

E231911

EAC / EAC LVD

TR-CU 020/2011 / ----------

TR-CU 020/2011 / TR-CU 004/2011

TR-CU 020/2011 / TR-CU 004/2011

TR-CU 020/2011 / TR-CU 004/2011--------------------

TR-CU 020/2011 / TR-CU 004/2011

DNV, Ships & Offshore

TAA0000101

TAA0000101

TAA0000101

TAA0000101------------------------------

MRA000000Z

MRA000000Z

MRA000000Z------------------------------EU RO Mutual Recognition Type Approval

E248256

E248256

PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • Tel. +45 8637 2677 • Fax +45 8637 3085 • www.prelectronics.com

E231911

A
+

B

C

Input signals

D

E

F

FR

Signaux d’entrée

H

I

G

Eingangssignale

DE
J

K

Sideskilt

UK

44

+
+

DK

Typenr.

UK

Type no.

FR

No. de typeDE

Typennr.

Side label

FR
DK
UK

}

43

(N)

-

-

-

DK

L

+

+

-

UK

}

Indgangssignaler

DK

(N)

FR

DE

41

A

UK

FR

DE

4104

3-tråds Tx, strøm

3-wire current Tx

Tx de courant 3-fils

3-Draht Tx, Stromx

B 3-tråds Tx, spænding

4114

4116

4131

4179

4184

4222

3-wire voltage Tx

Tx de tension 3-fils

3-Draht Tx, SpannungxC2-tråds Tx

2-wire Tx

Tx 2-fils

2-Draht Tx

x

x

x

x

x

x

D

Strøm, DC

DC current

Courant cc

DC-Strom

x

x

x

x

x

x

x

x

E

Spænding, DC

DC voltage

Tension cc

DC-SpannungFSpænding, DC

DC voltage

Tension cc

DC-Spannung

x

x

x

x

G

Potentiometer

Potentiometer

Potentiomètre

Potentiometer

x

x

x

x

H

Potentiometer

Potentiometer

Potentiomètre

PotentiometerI

RTD og lin. R

RTD and lin. R

RTD et R lin.

WTH und lin. R

x

x

x

x

J

TC

TC

TC

TE

x

x

x

x

x

x

K

Strøm, ACAC current

Courant ca

AC-StromxLSpænding, ACAC voltage

Tension ca

AC-Spannungx

DK

Udgangssignaler

Output signals

UK

FR

Signaux de sortie}

x

Ausgangssignale

DE

DK

Kina RoHS

UK

China RoHS

FR

TypenschildDE

Produktionsår fremgår af de to første cifre i serienummeret.
Year of manufacture can be taken from the first two digits
in the serial number.
L’année de production est définie grace aux deux premiers
chiffres du numéro de série.
Die ersten beiden Ziffern der Serien­nummer geben
das Produktionsjahr an.

}

42

+

DK

Etiquette

DK

BenforbindelserUK

Pin connections

FR

Raccordement des bornes

DE

Klemmenanschluss

DK

Godkendelser

UK

Approvals

FR

Homologations

DE

Zulassungen

RoHS chinois

China-RoHS

DE

Hazardous Substances
K

L

12

M

+

14
13

-

+

10 V

10 V

-

1V

1V

-

-

+

11

N
+V

+
+
-

+

-

4-20 mA

O

24

24

PNP, +24 V

23

23

NPN, 24 V

22

22

Gnd.

21

21

TTL, 5 V

Part Name
Printedcircuit board

DK

UK

FR

DE

4104

4114

4116

Strøm /
spænding

Current /voltage

Courant /tension

Strom /
Spannung

x

x

x

L

Bufferet spænding

Buffered voltage

Tension direct

Gepufferter Spannung

2-tråds strøm

2-wire current

Courant 2-fils

2-draht StromNRelæer

RelaysRelaisRelaisO

Frekvens
udgangFrequency
outputSortiefréquence

Frequenzausgang

DK

Forsyning

UK

SupplyFR

Alimentation

4131

Cadmium
(Cd)

X

O

O

Hexavalent Polybrominated
Chromiumbiphenyls(Cr (VI))(PBB)
O

Polybrominateddiphenyl ethers(PBDE)

O

O

4179

4184

x

x

4222

The product’s Environmentally Friendly Use Period (EFUP) is 50 years

50

x
x

x
x

DE

Mercury(Hg)

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364
O: Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is
below the limit requirement of GB/T 26572.
X: Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used
for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

K

M

Lead
(Pb)

x

x
x

Versorgung

33

21.6...253 VAC / 19.2...300 VDC

32
31

EU DECLARATION OF CONFORMITY

EU DECLARATION OF CONFORMITY

EU DECLARATION OF CONFORMITY(4104DoC_102)(4114DoC_102)(4116DoC_102)

EU DECLARATION OF CONFORMITY(4131DoC_102)

As manufacturer
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde
hereby declares that the following product:
Type:
4104
Name:
Universal uni- / bipolar signal transmitter
From serial no.: 161868240
is in conformity with the following directives and standards:

As manufacturer
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde
hereby declares that the following product:
Type:
4114
Name:
Universal transmitter
From serial no.: 161891511
is in conformity with the following directives and standards:

As manufacturer
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde
hereby declares that the following product:
Type:
4116
Name:
Universal transmitter
From serial no.: 161832830
is in conformity with the following directives and standards:

As manufacturer
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde
hereby declares that the following product:
Type:
4131
Name:
Universal trip amplifier
From serial no.: 161958077
is in conformity with the following directives and standards:

The EMC Directive 2014/30/EU and later amendments
EN 61326-1 : 2013
Immunity test requirements for equipment intended to be used in an industrial electromagnetic
environment. For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical
specifications for the device.

The EMC Directive 2014/30/EU and later amendments
EN 61326-1 : 2013
Immunity test requirements for equipment intended to be used in an industrial electromagnetic
environment. For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical
specifications for the device.

The EMC Directive 2014/30/EU and later amendments
EN 61326-1 : 2013
Immunity test requirements for equipment intended to be used in an industrial electromagnetic
environment. For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical
specifications for the device.

The EMC Directive 2014/30/EU and later amendments
EN 61326-1 : 2013
Immunity test requirements for equipment intended to be used in an industrial electromagnetic
environment. For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical
specifications for the device.

The Low Voltage Directive 2014/35/EU and later amendments
EN 61010-1 : 2010

The Low Voltage Directive 2014/35/EU and later amendments
EN 61010-1 : 2010

The Low Voltage Directive 2014/35/EU and later amendments
EN 61010-1 : 2010

The Low Voltage Directive 2014/35/EU and later amendments
EN 61010-1 : 2010

The RoHS2 Directive 2011/65/EU and later amendments
EN 50581 : 2012

The RoHS2 Directive 2011/65/EU and later amendments
EN 50581 : 2012

The RoHS2 Directive 2011/65/EU and later amendments
EN 50581 : 2012

The RoHS2 Directive 2011/65/EU and later amendments
EN 50581 : 2012

Rønde, 31 August 2017
Rønde, 31 August 2017

F20.1/2017-08-11/HGA

Stig Lindemann, CTO
Manufacturer’s signature

Stig Lindemann, CTO
Manufacturer’s signature

EU DECLARATION OF CONFORMITY(4179DoC_100)

F20.1/2017-08-11/HGA

EU DECLARATION OF CONFORMITY(4184DoC_100)

Rønde, 31 August 2017

F20.1/2017-08-11/HGA

Stig Lindemann, CTO
Manufacturer’s signature

EU DECLARATION OF CONFORMITY(4222DoC_102)

PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • T +45 86 37 26 77 • F +45 86 37 30 85 • sales-dk@prelectronics.com • www.prelectronics.com

PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • T +45 86 37 26 77 • F +45 86 37 30 85 • sales-dk@prelectronics.com • www.prelectronics.com

PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • T +45 86 37 26 77 • F +45 86 37 30 85 • sales-dk@prelectronics.com • www.prelectronics.com

As manufacturer
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde
hereby declares that the following product:
Type:
4179
Name:
Universal AC / DC transmitter
From serial no.: 171625001
is in conformity with the following directives and standards:

As manufacturer
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde
hereby declares that the following product:
Type:
4184
Name:
Universal uni-/bipolar signal transmitter
From serial no.: 171994001
is in conformity with the following directives and standards:

As manufacturer
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde
hereby declares that the following product:
Type:
4222
Name:
Universal I/f converter
From serial no.: 161774059
is in conformity with the following directives and standards:

The EMC Directive 2014/30/EU and later amendments
EN 61326-1 : 2013
Immunity test requirements for equipment intended to be used in an industrial electromagnetic
environment. For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical
specifications for the device.

The EMC Directive 2014/30/EU and later amendments
EN 61326-1 : 2013
Immunity test requirements for equipment intended to be used in an industrial electromagnetic
environment. For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical
specifications for the device.

The EMC Directive 2014/30/EU and later amendments
EN 61326-1 : 2013
Immunity test requirements for equipment intended to be used in an industrial electromagnetic
environment. For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical
specifications for the device.

The Low Voltage Directive 2014/35/EU and later amendments
EN 61010-1 : 2010

The Low Voltage Directive 2014/35/EU and later amendments
EN 61010-1 : 2010

The Low Voltage Directive 2014/35/EU and later amendments
EN 61010-1 : 2010

The RoHS2 Directive 2011/65/EU and later amendments
EN 50581 : 2012

The RoHS2 Directive 2011/65/EU and later amendments
EN 50581 : 2012

The RoHS2 Directive 2011/65/EU and later amendments
EN 50581 : 2012

Rønde, 31 August 2017

Rønde, 21 August 2017

Stig Lindemann, CTO
Manufacturer’s signature

Rønde, 9 November 2017

Stig Lindemann, CTO
Manufacturer’s signature

Stig Lindemann, CTO
Manufacturer’s signature

F20.1/2017-08-11/HGA

F20.1/2017-08-11/HGA

F20.1/2017-08-11/HGA

PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • T +45 86 37 26 77 • F +45 86 37 30 85 • sales-dk@prelectronics.com • www.prelectronics.com

PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • T +45 86 37 26 77 • F +45 86 37 30 85 • sales-dk@prelectronics.com • www.prelectronics.com

PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • T +45 86 37 26 77 • F +45 86 37 30 85 • sales-dk@prelectronics.com • www.prelectronics.com

Rønde, 31 August 2017

Stig Lindemann, CTO
Manufacturer’s signature

F20.1/2017-08-11/HGA

PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • T +45 86 37 26 77 • F +45 86 37 30 85 • sales-dk@prelectronics.com • www.prelectronics.com