表示パネル
活用マニュアル目
１・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2

ご使用になる前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２.１ 製品の確認･･･････････････････････････････････････････････････････
２.２ 表示パネルではこんなことができます ････････････････････････････････

3
3
3

２.３ 使用上の注意･････････････････････････････････････････････････････
２.４ 表示パネルの取付方法 ･･････････････････････････････････････････････
３ 各部の名前とキーについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3
4
6

２

安全上のご注意次

３.１ 各部の名前
３.２ 各部の説明
３.３ キーの説明･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

6
6
7

４

運転に入る前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
４.１ 出力電流の定格設定 ･････････････････････････････････････････････････
４.２ 出力電圧の定格設定 ･････････････････････････････････････････････････

8
8
10

５
６

表示パネルより運転するには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
出力を表示するには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
６.１ 出力電流の表示･･･････････････････････････････････････････････････ 13

６.２ 出力電圧の表示･･･････････････････････････････････････････････････
６.３ 出力電力の表示･･･････････････････････････････････････････････････
７ 設定値を確認するには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

14
15
17

７.１ 制御信号の設定値表示 ･･････････････････････････････････････････････
７.２ 手動(上限)信号の設定値表示･･･････････････････････････････････････
７.３ 下点(下限)信号の設定値表示･･･････････････････････････････････････

17
18
19

７.４ 勾配信号の設定値表示 ･･････････････････････････････････････････････
７.５ ソフトスタート時間の表示･････････････････････････････････････････
７.６ 電流制限量の設定値表示 ････････････････････････････････････････････

20
21
22

７.７ ヒータ断線量の表示 ････････････････････････････････････････････････
７.８ ディレー時間の設定値表示 ･･････････････････････････････････････････
７.９ 周期時間の設定値表示 ･･････････････････････････････････････････････

23
24
25

８

信号を表示パネルより設定するには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
８.１ 制御信号の設定値方法 ･･････････････････････････････････････････････ 26
８.２ 手動(上限)信号の設定値方法･･･････････････････････････････････････ 28
８.３ 下点(下限)信号の設定値方法･･･････････････････････････････････････
８.４ 勾配信号の設定値方法･････････････････････････････････････････････
８.５ ソフトスタート時間の設定値方法･･･････････････････････････････････

30
32
34

８.６ 電流制限量の設定値方法 ････････････････････････････････････････････
８.７ ヒータ断線量の設定値方法･････････････････････････････････････････
８.８ ディレー時間の設定値方法･････････････････････････････････････････

36
38
40

８.９ 周期時間の設定値方法 ･･････････････････････････････････････････････ 42
９ 関数特性を設定するには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
９.１ 関数特性の切換･･･････････････････････････････････････････････････ 45
９.２ 関数特性の出力レベルの設定 ････････････････････････････････････････
１０ その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１０.１ 異常表示 ･･････････････････････････････････････････････････････････

49
52
52

１０.２ トラブルシューティング ････････････････････････････････････････････
１０.３ 外形寸法 ･･････････････････････････････････････････････････････････
１０.４ 仕様 ･･････････････････････････････････････････････････････････

57
57
58

１０.５ 表示パネルからの設定時における初期値 ･･････････････････････････････
１０.６ 表示項目の動き ････････････････････････････････････････････････････

60
61

- 1 -

１

安全上のご注意
据付、運転、保守・点検の前に必ず取扱説明書とその他の付属書類をすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。
取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

なお、

危 険

：取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。

注 意：取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合及び物的損害だけの発生が想定される場合。

注 意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

危 険・作業者は表示パネルの取付けを行う前に配電盤スイッチにより全ての入力側電源を切って、電源の死活を確認してから作業を行ってください。感電、けがの原因となります。

- 2 -

２

ご使用になる前に２.１ 製品の確認
次のものが入っているのを確認してください。
１

表示パネル本体

１台

２
３

取扱説明書
接続ケーブル

１冊
１本

２.２ 表示パネルではこんなことができます(1) 出力電流・電圧・電力を表示することができます。
但し、オプションの有・無 及び、種類によって表示する項目 及び、精度が変わります。
(2) 温調器からの制御信号や手動(上限)・下点(下限)・勾配信号等が何％に設定されているかを表示することができます。
(3) 制御信号や手動(上限)・下点(下限)・勾配信号等が外付けのボリュームなしで、表示パネルより任意に設定できます。
また、一度設定された値は電源を切っても記憶しています。
(4) ソフトスタート時間・電流制限量・ヒータ断線検出量・ディレー時間・周期時間を表示パネルより任意に設定できます。
また、一度設定された値は電源を切っても記憶しています。
(5) 運転／停止を表示パネルから操作することもできます。
(6) 関数機能により入出力特性を直線性以外に７種類選択することができ、直線性以外は任意に入出力特性を設定することができます。
また、一度設定された値は電源を切っても記憶しています。
２.３ 使用上の注意(1) 電源を入れたまま、表示パネルのケーブルの抜き差しはしないでください。
(2) コネクタを挿入する際には、溝に合わせて挿入してください。
(3) 表示パネルの表面を、先の尖ったもので強く押さないでください。
(4) 接続用ケーブルは、以下の物を用意していますが、その他の場合は当社営業まで御相談ください。
ＵＦ－ＤＰ

表示パネル本体のみ

ＵＦ－ＤＰ０１

ＵＦユニット本体取付け用ケーブル付き表示パネル

ＵＦ－ＤＰ１０

長さ１ｍのケーブル付き表示パネル

ＵＦ－ＤＰ３０

長さ３ｍのケーブル付き表示パネル

ＵＦ－ＤＰ５０

長さ５ｍのケーブル付き表示パネル- 3 -２.４ 表示パネルの取付方法
２.４.１

表示パネルをユニットに取付ける場合(1) ユニット正面にあるカバーを外します。

(2) ユニット内プリント回路の右下にあるコネクタ“ＣＮ１”に付属のケーブルを差し込みます。
コネクタには極性があります。コネクタの溝が切られている部分と付属のケーブルの出っ張り部分とが一致するように差し込みます。

(3) 表示パネルのコネクタ“ＣＮ１”に付属のケーブルのもう一方を差し込みます。
コネクタには極性があります。コネクタの溝が切られている部分と付属のケーブルの出っ張り部分とが一致するように差し込みます。

(4) 表示パネルを(1)で外したカバーの代わりに、ユニット正面に取付けます。

- 4 -２.４.２

表示パネルをユニット以外に取付ける場合

ユニット以外の場所に取付ける場合は、下記のパネル加工図を参照の上、パネルを加工してください。
パネル加工図は、盤面に取付ける場合を考慮して設計しています。
(1) ユニット正面にあるカバーを外します。
(2) ケーブルをユニットの下側からプリント回路の上部に廻し、ユニット内プリント回路の右下にあるコネクタ“ＣＮ１”にケーブルを差し込みます。
コネクタには極性があります。コネクタの溝が切られている部分と付属のケーブルの出っ張り部分とが一致する様に差し込みます。
(3) ケーブルは、ユニットの付属品で入っていましたイージーロックにて固定してください。
(4) 表示パネルのコネクタ“ＣＮ１”にケーブルのもう一方を差し込みます。
コネクタには極性があります。コネクタの溝が切られている部分と付属のケーブルの出っ張り部分とが一致する様に差し込みます。
(5) (1)で外したカバーをユニット正面に取付けます。

パネル加工図単位：ｍｍ
推奨パネル厚み

- 5 -

２．３ｍｍ

３

各部の名前とキーについて
３.１ 各部の名前

モード表示
相表示

単位表示

数値表示
(異常表示)

操作キー

項

目

モード表示

内

容

数値表示している内容がどのモードを表しているかを示します。
モニタ，ステート，インプットの各モードがあります。

相表示(三 相 の み )電 流 ・ 電 圧 ・ 電 力 の 表 示 し て い る 相 (Ｕ ， Ｖ ， Ｗ )を 表 示 し ま す 。
ＵＦ１ユニットは単相のため表示しません。

単位表示

数値表示している内容の単位を表示します。

数値表示(異 常 表 示 )数値にて各モード・機能内容を表示します。
また、異常検出が発生した場合には、異常検出の内容を表示します。

操作キー

モード切替・機能切替・スタート／ストップ操作等を行います。

３.２ 各部の説明
モード表示
ＭＯＮＩ
モニタ

機

能

出力電流、出力電圧、出力電力を数値表示している時に点灯します。

ＳＴＡＴＥ 制御信号・手動(上限)信号・下点(下限)信号・勾配信号の設定値 及び、ソフトスタート時間・
ステート 電流制限量・ヒータ断線検出量・ディレー時間・周期時間を数値表示している時に点灯します。
ＩＮＰＵＴ 制御信号・手動(上限)信号・下点(下限)信号・勾配信号の設定、ソフトスタート時間・電流制限
インプット 量・ヒータ断線検出量・ディレー時間・周期時間の設定、電流・電圧の定格値設定、関数特性の変更などの入力を行う時に点灯します。
単位表示

機

能

Ａ

電流値を表示している時に点灯します。

Ｖ

電圧値を表示している時に点灯します。

ｋＷ

電力値を表示している時に点灯します。

％

制御信号、手動(上限)信号、下点(下限)信号、勾配信号、電流制限量、ヒータ断線検出量、関数特性を表示している時に点灯します。
ソフトスタート時間、ディレー時間、周期時間を表示している時は何も点灯しません。

- 6 -３.３ キーの説明（操作キーが２つのものは左のキーを押しながら右のキーを押します）

操作キー

名

称

スタート／
ストップ

機

能

出力の運転・停止を行います。
但し、外部端子(ＳＴ－ＰＨ)が優先します。

ファンクション 表示モードの切換を行います。
“ＭＯＮＩ”→“ＳＴＡＴＥ”→“ＩＮＰＵＴ”
・モード
セレクト

各モード内の表示を順送りします。

ファンクション 各モード内の切換を行います｡
・エンター
モード
・セレクト

“ＭＯＮＩ”モード内の相表示の切換を行います｡
ＵＦ１ユニットは、単相のため、相表示の切換を行操作可能なキー
MONI

STATE

INPUT

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

いません。

ファンクション 設定モードへの切換を行います｡
・セレクト

関数特性では、出力レベルへの切換を行います。

スケール

表示内容の桁移動を行います。
電圧 ９９．０→９９０．０→９．９→９９．０
電流 １６０→１６００→１６→１６０○

アップ

一桁目の数値を１ずつ加算し、押し続けると自動的に加算します。

○

ダウン

一桁目の数値を１ずつ減算し、押し続けると自動的に減算します。

○

ファンクション 二桁目の数値を１ずつ加算し、押し続けると自動的・アップに加算します。

ファンクション 二桁目の数値を１ずつ減算し、押し続けると自動的・ダウンに減算します。

○○

モード・アップ

三桁目の数値を１ずつ加算し、押し続けると自動的に加算します。

○

モード・ダウン

三桁目の数値を１ずつ減算し、押し続けると自動的に減算します。

○

エンター

アップ･キー、ダウン･キーにより変更したデータの書き込みを行います。

- 7 -

○

４

運転に入る前にモニタモードにて出力電流・電圧・電力を表示するために、定格出力時の電流・電圧値を設定します。
但し、この設定は出力運転中に設定することができませんので、出力停止時に行ってください。
変換ボードの種類により定格出力時の電流・電圧値の設定が異なります。表１を参照してください。
表１
変換ボード型式なし

ユニット本体の定格電流値

主回路用ＣＴの一次電流値

○

ＰＴの
一次電圧値

○

ＵＦ－ＴＢ１Ａ
ＵＦ－ＴＢ１Ｖ

制御電源電圧の入力電圧値○○○○ＵＦ－ＴＢ３○○

ＵＦ１

ＵＦ－ＴＢ３Ｕ

○

○

ユニット

ＵＦ－ＴＢ３Ｈ○○

ＵＦ－ＴＢ３ＨＵ○○

ＵＦ－ＴＢ４○○

ＵＦ－ＴＢ４Ｈ○○

ＵＦ－ＴＢ２１Ａ○

ＵＦ－ＴＢ３３○○

ＵＦ－ＴＢ３３Ｕ

○

○

ＵＦ３
ユニット

○

４.１ 出力電流の定格設定
モニタモードにて出力電流を表示するために、定格出力時の電流値を設定します。
但し、この設定は出力停止時に行ってください。運転中は設定できません。
ユニットの定格電流値

もしくは、主回路用ＣＴの一次電流値を設定します。(表１参照)(1) 表示モードの変更

図４.１－１ＦＵＮＣ キーを押しながら ＭＯＤＥ キーを押しますと、
表示モードが切替わります。
何回か押して『ＩＮＰＵＴ』が点灯するようにします。
(図４.１－１)- 8 -(2) インプットモードでの変更
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＥＮＴＥＲ キーを押しますと、
サブモードに切替わります。

図４.１－２

１回押しますと、サブモードは特殊モニタ表示“Ｆ３－１”になります。(図４.１－２)(3) 表示項目の確認

図４.１－３

ＥＮＴＥＲ キーを押しますと、定格設定表示に切替わります。
『ＩＮＰＵＴ』と『Ａ』が点灯しているのを、確認してください。(図４.１－３)
違っている場合は、(１)項よりやり直してください。

(4) 電流定格の設定
初期設定は５０Ａとなっています。
この値にはユニットの定格電流値 もしくは、主回路用ＣＴの一次電流値を設定します。
数値の変更は右図の操作により行い変更終了後、ＥＮＴＥＲ キーを押してください。

キー操作

動

作

▲

１桁目

＋１

▼

１桁目

－１

点滅が点灯に変わり、設定が完了します。
一度電流定格の設定をしますと、電源を切っても電流定格値を記憶しています。
(5) 例 (５０Ａの表示より)
１００Ａの場合
ＦＵＮＣ ＋ ▲ を５回押すと、１０Ａずつ５回加算され、１００Ａになります。

ＦＵＮＣ

＋

▲

２桁目

＋１

ＦＵＮＣ

＋

▼

２桁目

－１

ＭＯＤＥ

＋

▲

３桁目

＋１

ＭＯＤＥ

＋

▼

３桁目

－１

ＳＣＡＬＥ

２５０Ａの場合
ＭＯＤＥ ＋ ▲ を２回押すと、×１０倍

１００Ａずつ２回加算され、２５０Ａになります。
(6) 補正
検出用ＣＴの二次電流(ＵＦ１では端子台Ｉ１に、ＵＦ３では端子台Ｉ１～Ｉ３に流れる電流)が０．１Ａに対して誤差がある場合、または表示値が真値と異なる場合は、オプションの変換ボードで補正できます。
詳細は、ＵＦ１ユニット，ＵＦ３ユニットのそれぞれの「変換ボード活用マニュアル」を参照してく
ださい。

- 9 -

４.２ 出力電圧の定格設定
モニタモードにて出力電圧を表示するために、定格出力時の電圧値を設定します。
但し、この設定は出力停止時に行ってください。運転中は設定できません。
制御電源電圧の入力電圧値

もしくは、ＰＴの一次電圧値を設定します。(表１参照)

但し、制御電源電圧の入力電圧値を設定する場合、出力電圧の定格設定は２００ .０Ｖに設定してください。
(1) 表示モードの変更
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＭＯＤＥ キーを押しますと、
表示モードが切替わります。

図４.２－１

何回か押して『ＩＮＰＵＴ』が点灯するようにします。
(図４.２－１)(2) インプットモードでの変更

図４.２－２

ＦＵＮＣ キーを押しながら ＥＮＴＥＲ キーを押しますと、
サブモードが切替わります。
１回押しますと、サブモードは特殊モニタ表示“Ｆ３－１”になります。(図４.２－２)(3) 表示項目の確認
ＥＮＴＥＲ キーを押しますと、定格設定表示に切替わ

図４.２－３

ります。
『ＩＮＰＵＴ』と『Ａ』が点灯しているのを、確認してください。(図４.２－３)(4) 表示項目の変更
ＳＥＬ キーを押しますと、表示内容が切替わります。
１回押して、『ＩＮＰＵＴ』と『Ｖ』が点灯するようにします。(図４.２－４)
違っている場合は、(１)項よりやり直してください。

- 10 -

図４.２－４

(5) 電圧定格の設定
初期設定は２００.０Ｖとなっています。
この値には制御電源電圧の入力電圧値もしくは、ＰＴの一次電圧値を設定します。
数値の変更は右図の操作により行い変更終了後、ＥＮＴＥＲ キーを押してください。

キー操作

動

作

▲

１桁目

＋１

▼

１桁目

－１

点滅が点灯に変わり、設定が完了します。
一度電圧定格の設定をしますと、電源を切っても電圧定格値を記憶しています。
(5) 例 (２００.０Ｖの表示より)
２１０.０Ｖの場合
ＭＯＤＥ ＋ ▲ を１回押すと、
１０.０Ｖ加算され、
２１０.０Ｖになります。

ＦＵＮＣ

＋

▲

２桁目

＋１

ＦＵＮＣ

＋

▼

２桁目

－１

ＭＯＤＥ

＋

▲

３桁目

＋１

ＭＯＤＥ

＋

▼

３桁目

－１

ＳＣＡＬＥ

２５．０Ｖの場合
ＳＣＡＬＥ を３回押して、
２０．０Ｖとし、
ＦＵＮＣ ＋ ▲ を５回押すと、１．０Ｖずつ５回加算され、

２５．０Ｖになります。

- 11 -

×１０倍

５

表示パネルより運転するには
表示パネルより運転するには、ユニットの端子台のＧＴ－ＰＨ間が短絡の場合に可能です。
操作は表示パネル上の ＳＴＡＲＴ／ＳＴＯＰ キーで行い、押す毎にＳＴＡＲＴ／ＳＴＯＰを繰り返します。
但し、端子台（ＳＴ端子）からの信号が優先します。
つまり、ＳＴ－ＰＨ間が短絡状態であれば、表示パネルからの停止はできません。
また、表示パネルからの運転であっても、ＳＴ－ＰＨ間を一旦 短絡後 開放すれば停止します。
運転状態にある時には、 ＳＴＡＲＴ／ＳＴＯＰ キー上部の表示灯が点灯します。
ソフトスタート時間が長い場合には、出力がゼロになるまで表示灯は点灯しています。
(注意)
ユニットの端子台のＧＴ－ＰＨ間が開放状態である場合、表示パネルの数値表示灯に“ｂｂｂ”が表示され、ゲートブロック中であることを表します。
この時に ＳＴＡＲＴ／ＳＴＯＰ キーを押すかまたはＳＴ－ＰＨ間を短絡しますと、ＳＴＡＲＴ／ＳＴＯＰ
キー上部の表示灯が点滅します。つまり 待機状態を表します。
この状態にてＧＴ－ＰＨ間を短絡しますと、運転状態となります。また、その後 ＧＴ－ＰＨ間を開放しますと、再び点滅し、待機状態となります。
ゲートブロック中に ＳＴＡＲＴ／ＳＴＯＰ キーにて運転しても、ＳＴＡＲＴ／ＳＴＯＰ キー上部の表示は点滅しません。つまり、待機状態になりません。

- 12 -

６

出力を表示するには
出力電流・電圧・電力は、モニタモードにて確認することができます。
表示方法については、下記の内容を参照してください。
６.１ 出力電流の表示
主回路用ＣＴ・変換ボード または、ユニット内部にあるＣＴにより、出力電流の表示を行います。
但し、変換ボードの種類により表示できないものがありますので、一覧表を確認してください。
(Ｐ．１６参照)(1) 表示モードの変更

図６.１－１ＦＵＮＣ キーを押しながら ＭＯＤＥ キーを押しますと、
表示モードが切替わります。
何回か押して『ＭＯＮＩ』が点灯するようにします。
(図６.１－１)“ＳＴＡＴＥ”モードを表示している場合には、２回押します。
“ＩＮＰＵＴ”モードを表示している場合には、１回押します。
(2) 表示項目の確認『ＭＯＮＩ』と『Ａ』が点灯している事を確認してください。(図６.１－１)
違っている場合は、変換ボードの形式を再度確認してください。
(3) 電流値の表示

図６.１－２

この時の数値表示が出力電流を表し、点灯している相表示が出力電流の相を表します。(図６.１－２)
但し、ＵＦ１ユニットは、単相のため、相表示を点灯しません。
相表示は、 ＭＯＤＥ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと切替わります。(図６.１－３)

図６.１－３Ｕ
Ｖ
Ｗ- 13 -

６.２ 出力電圧の表示
ＰＴ・変換ボード

または、制御電源電圧・導通角により、出力電圧の表示を行います。

但し、変換ボードの種類により表示できないものがありますので、一覧表を確認してください。
(Ｐ．１６参照)(1) 表示モードの変更
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＭＯＤＥ キーを押しますと、
表示モードが切替わります。

図６.２－１

何回か押して『ＭＯＮＩ』が点灯するようにします。
(図６.２－１)“ＳＴＡＴＥ”モードを表示している場合には、２回押します。
“ＩＮＰＵＴ”モードを表示している場合には、１回押します。
(2) 表示項目の確認
ＳＥＬ キーを押しますと、表示内容が切替わります。

図６.２－２

１回押して、『ＭＯＮＩ』と『Ｖ』が点灯している事を確認してください。(図６.２－２)
違っている場合は、変換ボードの形式を再度確認してください。

(3) 電圧値の表示

図６.２－３

この時の数値表示が出力電圧を表し、点灯している相表示が出力電圧の相を表します。(図６.２－３)
但し、ＵＦ１ユニットは、単相のため、相表示を点灯しません。
相表示は、 ＭＯＤＥ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと切替わります。(図６.２－４)(注意)
出力電圧を制御電源電圧・導通角より表示する場合には、実際に負荷側の出力電圧を観測していませんので、

図６.２－４以下の時に出力電圧を数値表示することがあります。
① 主回路電源が入っていない時② 負荷がオープンの時

Ｕ③ 入力設定信号が低いために出力が出ていない時(入力設定信号０％時には、０.０Ｖを表示)

Ｖ
Ｗ- 14 -

６.３ 出力電力の表示
主回路用ＣＴ・ＰＴ・変換ボードにより、出力電力の表示を行います。
変換ボードを取付けない場合には、出力電力の表示を行いません。
但し、変換ボードの種類により表示できないものがありますので、一覧表を確認してください。
(Ｐ．１６参照)(1) 表示モードの変更
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＭＯＤＥ キーを押しますと、

図６.３－１

表示モードが切替わります。
何回か押して『ＭＯＮＩ』が点灯するようにします。
(図６.３－１)“ＳＴＡＴＥ”モードを表示している場合には、２回押します。
“ＩＮＰＵＴ”モードを表示している場合には、１回押します。
(2) 表示項目の確認

図６.３－２

ＳＥＬ キーを押しますと、表示内容が切替わります。
２回押して、『ＭＯＮＩ』と『ｋＷ』が点灯している事を確認してください。(図６.３－２)
違っている場合は、変換ボードの形式を再度確認してください。

(3) 電力値の表示

図６.３－３

この時の数値表示が出力の総電力を表します。
Ｕ，Ｖ，Ｗの相表示が点灯します。(図６.３－３)
但し、ＵＦ１ユニットは、単相のため、相表示を点灯しません。
出力電力の表示では、相表示の ＭＯＤＥ ＋ ＳＥＬ
キーを使用できません。
ＵＦ１ユニットの場合
総電力 ＝ 電流×電圧
ＵＦ３ユニットの場合
ＴＢ－３３(Ｕ)の時、総電力＝(Ｕ相電力＋Ｖ相電力＋Ｗ相電力)÷３×√３- 15 -

変換ボードの種類により表示項目が異なります。一覧表を参照してください。
ＵＦ１ユニットの場合
変換ボード型式表示項目○ … 正規の検出回路を取付けない

電流

電圧

電力

なし

○

○

―

ＵＦ－ＴＢ１Ａ◎○―

ＵＦ－ＴＢ１Ｖ○◎―

ＵＦ－ＴＢ３◎◎◎

ＵＦ－ＴＢ３Ｕ◎◎◎

ＵＦ－ＴＢ３Ｈ◎◎◎

ＵＦ－ＴＢ３ＨＵ◎◎◎

ＵＦ－ＴＢ４――◎

ＵＦ－ＴＢ４Ｈ――◎

状態での表示を表します。
◎ … 正規の検出回路を取付けた状態での表示を表します。
－ … 表示しません。
但し、型式末尾の“Ｕ”は、ヒータ
断線検出機能付きを表し、“Ｈ”は、
電力表示精度が高精度であることを表します。

ＵＦ３ユニットの場合
表示項目
電流

変換ボード型式

電圧

総電力

Ｕ

Ｖ

Ｗ

Ｕ

Ｖ

Ｗ

なし

○

○

○

－

○

－

―

ＵＦ－ＴＢ２１Ａ

◎

－

◎

－

○

－

―

ＵＦ－ＴＢ３３

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

ＵＦ－ＴＢ３３Ｕ

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

詳細は、ＵＦ１ユニット，ＵＦ３ユニットのそれぞれの「変換ボード取扱説明書」を参照してください。

- 16 -

７

設定値を確認するには制御信号・手動(上限)信号・下点(下限)信号・勾配信号の設定値

及び、ソフトスタート時間・電流制限量・ヒータ断線検出量・周期時間(サイクル制御時)・ディレー時間(サイクル制御時)をステートモードにて確認することができます。
表示方法については、下記の内容を参照してください。
下記の内容にて、設定モードが表示パネルからの設定の場合は、表示パネルを用いて設定することができます(Ｐ．２６参照)。また、設定モードが通信からの設定の場合は、通信にて設定することができますので、通信の活用マニュアルを参考にしてください。
７.１ 制御信号の設定値表示
制御信号入力(端子台＋，－間)または表示パネル・通信からの制御信号の設定値を表示します。
(1) 表示モードの変更

図７.１－１ＦＵＮＣ キーを押しながら ＭＯＤＥ キーを押しますと、
表示モードが切替わります。
何回か押して『ＳＴＡＴＥ』が点灯するようにします。
(図７.１－１)“ＩＮＰＵＴ”モードを表示している場合には、２回押します。
“ＭＯＮＩ”モードを表示している場合には、１回押します。
(2) 表示項目の確認
４桁表示の左端の表示が『Ｐ』となっていることを確認してください。(図７.１－１)(3) 制御信号の表示
この時の右３桁の表示が、制御信号(％)の設定値を表しています。(図７.１－１は０.０％時の表示です)(4) 制御信号優先設定の設定モードの確認
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、

図７.１－２

制御信号優先設定の設定モードを表示します。
(図７.１－２)
この時の右１桁の表示が、設定モードを表しています。
(下記の表を参照)
表示

設定モード

ＰＳ

０

制御信号入力(端子台＋，－間)からの設定

ＰＳ

１

表示パネルからの設定

ＰＳ

２

通信からの設定

制御信号優先設定の設定モードの表示にて、
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、制御信号の設定値表示に戻ります。
ＳＥＬ キーを押しますと、次の手動(上限)信号の設定値表示に切替わります。

- 17 -

７.２ 手動(上限)信号の設定値表示
手動(上限)信号入力(端子台ＶＨ２)または表示パネル・通信からの手動(上限)信号の設定値を表示します。
(1) 表示モードの変更

図７.２－１ＦＵＮＣ キーを押しながら ＭＯＤＥ キーを押しますと、
表示モードが切替わります。
何回か押して『ＳＴＡＴＥ』が点灯するようにします。
(図７.２－１)“ＩＮＰＵＴ”モードを表示している場合には、２回押します。
“ＭＯＮＩ”モードを表示している場合には、１回押します。
(2) 表示項目の変更
ＳＥＬ キーを押しますと、表示内容が切替わります。
１回押して４桁表示の左端の表示が『Ｈ』となるよう

図７.２－２にします。(図７.２－２)
そうでない時は何回か ＳＥＬ キーを押します。
(3) 手動(上限)信号の確認
この時の右３桁の表示が、手動(上限)信号(％)の設定
値を表しています。
(図７.２－２は０.０％の表示です)(4) 手動(上限)信号優先設定の設定モードの確認

図７.２－３

ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、手動(上限)信号優先設定の設定モードを表示します。
(図７.２－３)
この時の右１桁の表示が、設定モードを表しています。
(下記の表を参照)
表示

設定モード

ＨＳ

０

手動(上限)信号入力(端子台ＶＨ２)からの設定

ＨＳ

１

表示パネルからの設定

ＨＳ

２

通信からの設定

手動(上限)信号優先設定の設定モードの表示にて、
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、手動(上限)信号の設定値表示に戻ります。
ＳＥＬ キーを押しますと、次の下点(下限)信号の設定値表示に切替わります。

- 18 -

７.３ 下点(下限)信号の設定値表示
下点(下限)信号入力(端子台ＶＬ２)または表示パネル・通信からの下点(下限)信号の設定値を表示します。
(1) 表示モードの変更

図７.３－１ＦＵＮＣ キーを押しながら ＭＯＤＥ キーを押しますと、
表示モードが切替わります。
何回か押して『ＳＴＡＴＥ』が点灯するようにします。
(図７.３－１)“ＩＮＰＵＴ”モードを表示している場合には、２回押します。
“ＭＯＮＩ”モードを表示している場合には、１回押します。
(2) 表示項目の変更
ＳＥＬ キーを押しますと、表示内容が切替わります。
２回押して４桁表示の左端の表示が『Ｌ』となるよう

図７.３－２にします。(図７.３－２)
そうでない時は何回か ＳＥＬ キーを押します。
(3) 下点(下限)信号の確認
この時の右３桁の表示が、下点(下限)信号(％)の設定
値を表しています。
(図７.３－２は０.０％の表示です)(4) 下点(下限)信号優先設定の設定モードの確認

図７.３－３

ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、下点(下限)信号優先設定の設定モードを表示します。
(図７.３－３)
この時の右１桁の表示が、設定モードを表しています。
(下記の表を参照)
表示

設定モード

ＬＳ

０

下点(下限)信号入力(端子台ＶＬ２)からの設定

ＬＳ

１

表示パネルからの設定

ＬＳ

２

通信からの設定下点(下限)信号優先設定の設定モードの表示にて、
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、下点(下限)信号の設定値表示に戻ります。
ＳＥＬ キーを押しますと、次の勾配信号の設定値表示に切替わります。

- 19 -

７.４ 勾配信号の設定値表示
勾配信号入力(端子台ＶＦ２)または表示パネル・通信からの勾配信号の設定値を表示します。
(1) 表示モードの変更
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＭＯＤＥ キーを押しますと、

図７.４－１

表示モードが切替わります。
何回か押して『ＳＴＡＴＥ』が点灯するようにします。
(図７.４－１)“ＩＮＰＵＴ”モードを表示している場合には、２回押します。
“ＭＯＮＩ”モードを表示している場合には、１回押します。
(2) 表示項目の変更

図７.４－２

ＳＥＬ キーを押しますと、表示内容が切替わります。
３回押して４桁表示の左端の表示が『Ｆ』となるようにします。(図７.４－２)
そうでない時は何回か ＳＥＬ キーを押します。
(3) 勾配信号の確認
この時の右３桁の表示が、勾配信号(％)の設定値を表しています。
(図７.４－２は１００％の表示です)(4) 勾配信号優先設定の設定モードの確認
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、

図７.４－３勾配信号優先設定の設定モードを表示します。
(図７.４－３)
この時の右１桁の表示が、設定モードを表しています。
(下記の表を参照)
表示

設定モード

ＦＳ

０

勾配信号入力(端子台ＶＦ２)からの設定

ＦＳ

１

表示パネルからの設定

ＦＳ

２

通信からの設定

勾配信号優先設定の設定モードの表示にて、
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、勾配信号の設定値表示に戻ります。
ＳＥＬ キーを押しますと、次のソフトスタート時間の設定値表示に切替わります。

- 20 -

７.５ ソフトスタート時間の表示
ソフトスタート時間(運転スタート／ストップ時のアップ／ダウン時間)の表示パネル・通信からの設定
値を表示します。
(1) 表示モードの変更

図７.５－１ＦＵＮＣ キーを押しながら ＭＯＤＥ キーを押しますと、
表示モードが切替わります。
何回か押して『ＳＴＡＴＥ』が点灯するようにします。
(図７.５－１)“ＩＮＰＵＴ”モードを表示している場合には、２回押します。
“ＭＯＮＩ”モードを表示している場合には、１回押します。
(2) 表示項目の変更
ＳＥＬ キーを押しますと、表示内容が切替わります。
４回押して４桁表示の左端の表示が『Ｅ』となるよう

図７.５－２にします。(図７.５－２)
そうでない時は何回か ＳＥＬ キーを押します。
(3) ソフトスタート時間の確認
この時の右３桁の表示が、ソフトスタート時間の設定値を表しています。
単位は秒です。(単位表示灯は全て消灯しています)(図７.５－２は０.５秒の表示です)(4) ソフトスタート時間の設定
初期設定は０.５秒となっています。
“ＩＮＰＵＴ”モードにてソフトスタート時間の設定を行います。(Ｐ．３４参照)(5) ソフトスタート時間優先設定の設定モードの確認
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、

図７.５－３

ソフトスタート時間優先設定の設定モードを表示します。
(図７.５－３)
この時の右１桁の表示が、設定モードを表しています。
(下記の表を参照)
表示

設定モード

ＥＳ

１

表示パネルからの設定

ＥＳ

２

通信からの設定

ソフトスタート時間優先設定の設定モードの表示にて、
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、ソフトスタート時間の設定値表示に戻ります。
ＳＥＬ キーを押しますと、次の電流制限量の設定値表示に切替わります。

- 21 -

７.６ 電流制限量の設定値表示
負荷変動などにより出力電流が増加する時に、電流が流れ過ぎないように設定したユニットの定格電流に対する電流制限量の表示パネル・通信からの設定値を表示します。
(1) 表示モードの変更

図７.６－１ＦＵＮＣ キーを押しながら ＭＯＤＥ キーを押しますと、
表示モードが切替わります。
何回か押して『ＳＴＡＴＥ』が点灯するようにします。
(図７.６－１)“ＩＮＰＵＴ”モードを表示している場合には、２回押します。
“ ＭＯＮＩ”モードを表示している場合には、１回押します。
(2) 表示項目の変更
ＳＥＬ キーを押しますと、表示内容が切替わります。
５回押して４桁表示の左端の表示が『Ｃ』となるよう

図７.６－２にします。(図７.６－２)
そうでない時は何回か ＳＥＬ キーを押します。
(3) 電流制限量の確認
この時の右３桁の表示が、電流制限量(％)を表しています。(図７.６－２は１１０％時の表示です)(4) 電流制限量の設定
初期設定は１１０％となっています。
“ＩＮＰＵＴ”モードにて電流制限量の設定を行います。(Ｐ．３６参照)(5) 電流制限量優先設定の設定モードの確認

図７.６－３

ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、
電流制限量優先設定の設定モードを表示します。
(図７.６－３)
この時の右１桁の表示が、設定モードを表しています。
(下記の表を参照)
表示

設定モード

ＣＳ

１

表示パネルからの設定

ＣＳ

２

通信からの設定

電流制限量優先設定の設定モードの表示にて、
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、電流制限量の設定値表示に戻ります。
ＳＥＬ キーを押しますと、次のヒータ断線量の設定値表示に切替わります。

- 22 -

７.７ ヒータ断線量の表示
ヒータ断線検出機能付きの変換ボード(型式の後ろに“Ｕ”が付いた物)を装着した時に、断線検出量の表示パネル・通信からの設定値を表示します。
(1) 表示モードの変更

図７.７－１ＦＵＮＣ キーを押しながら ＭＯＤＥ キーを押しますと、
表示モードが切替わります。
何回か押して『ＳＴＡＴＥ』が点灯するようにします。
(図７.７－１)“ＩＮＰＵＴ”モードを表示している場合には、２回押します。
“ＭＯＮＩ”モードを表示している場合には、１回押します。
(2) 表示項目の変更
ＳＥＬ キーを押しますと、表示内容が切替わります。
６回押して４桁表示の左端の表示が『Ｕ』となるよう

図７.７－２にします。(図７.７－２)
そうでない時は何回か ＳＥＬ キーを押します。
(3) ヒータ断線量の確認
この時の右３桁の表示が、ヒータ断線量(％)を表しています。(図７.７－２は５０％の表示です)(4) ヒータ断線量の設定
初期設定は５０％となっています。
“ＩＮＰＵＴ”モードにてヒータ断線量の設定を行います。(Ｐ．３８参照)
ＵＦ１ユニットの場合
設定範囲は、５～５０％です。
ＵＦ３ユニットの場合
設定範囲は、８～５０％です。
(5) ヒータ断線量優先設定の設定モードの確認
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、
ヒータ断線量優先設定の設定モードを表示します。

図７.７－３(図７.７－３)
この時の右１桁の表示が、設定モードを表しています。
(下記の表を参照)
表示

設定モード

ＵＳ

１

表示パネルからの設定

ＵＳ

２

通信からの設定

ヒータ断線量優先設定の設定モードの表示にて、
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、ヒータ断線量の設定値表示に戻ります。
ＳＥＬ キーを押しますと、制御方式(Ｓ１－１)の設定が位相制御の場合には、制御信号の設定値表示に切替わります。
制御方式(Ｓ１－１)の設定がサイクル制御の場合には、次のディレー時間の設定値表示に切替わります。

- 23 -

７.８ ディレー時間の設定値表示
スタート信号から運転に入るまでの時間の表示を行います。
但し、制御方式(Ｓ１－１)の設定がサイクル制御の場合のみ、ディレー時間の設定値表示をします 。
(1) 表示モードの変更

図７.８－１ＦＵＮＣ キーを押しながら ＭＯＤＥ キーを押しますと、
表示モードが切替わります。
何回か押して『ＳＴＡＴＥ』が点灯するようにします。
(図７.８－１)“ＩＮＰＵＴ”モードを表示している場合には、２回押します。
“ＭＯＮＩ”モードを表示している場合には、１回押します。
(2) 表示項目の変更
ＳＥＬ キーを押しますと、表示内容が切替わります。
７回押して４桁表示の左端の表示が『ｄ』となるよう

図７.８－２にします。(図７.８－２)
そうでない時は何回か ＳＥＬ キーを押します。
(3) ディレー時間の確認
この時の右３桁の表示が、ディレー時間(秒)を表しています。(図７.８－２は０.０秒の表示です)(4) ディレー時間の設定
初期設定は０.０秒となっています。
“ＩＮＰＵＴ”モードにてディレー時間の設定を行います。(Ｐ．４０参照)(5) ディレー時間優先設定の設定モードの確認

図７.８－３

ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、
ディレー時間優先設定の設定モードを表示します。
(図７.８－３)
この時の右１桁の表示が、設定モードを表しています。
(下記の表を参照)
表示

設定モード

ｄＳ

１

表示パネルからの設定

ｄＳ

２

通信からの設定

ディレー時間優先設定の設定モードの表示にて、
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、ディレー時間の設定値表示に戻ります。
ＳＥＬ キーを押しますと、制御方式(Ｓ１－１)の設定が位相制御の場合には、制御信号の設定値表示に切替わります。
制御方式(Ｓ１－１)の設定がサイクル制御の場合には、次の周期時間の設定値表示に切替わります。

- 24 -

７.９ 周期時間の設定値表示
連続制御運転時のインターバル時間の表示を行います。
但し、制御方式(Ｓ１－１)の設定がサイクル制御の場合のみ、周期時間の設定値表示をします。
(1) 表示モードの変更

図７.９－１ＦＵＮＣ キーを押しながら ＭＯＤＥ キーを押しますと、
表示モードが切替わります。
何回か押して『ＳＴＡＴＥ』が点灯するようにします。
(図７.９－１)“ＩＮＰＵＴ”モードを表示している場合には、２回押します。
“ＭＯＮＩ”モードを表示している場合には、１回押します。
(2) 表示項目の変更
ＳＥＬ キーを押しますと、表示内容が切替わります。
８回押して４桁表示の左端の表示が『－』となるよう

図７.９－２にします。(図７.９－２)
そうでない時は何回か ＳＥＬ キーを押します。
(3) 周期時間の確認
この時の右３桁の表示が、周期時間(秒)を表しています。(図７.９－２は１.０秒の表示です)(4) 周期時間の設定
初期設定は１.０秒となっています。
“ＩＮＰＵＴ”モードにて周期時間の設定を行います。(Ｐ．４２参照)(5) 周期時間優先設定の設定モードの確認

図７.９－３

ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、
周期時間優先設定の設定モードを表示します。
(図７.９－３)
この時の右１桁の表示が、設定モードを表しています。
(下記の表を参照)
表示

設定モード

－Ｓ

１

表示パネルからの設定－Ｓ

２

通信からの設定

周期時間優先設定の設定モードの表示にて、
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、周期時間の設定値表示に戻ります。
ＳＥＬ キーを押しますと、制御信号の設定値表示に切替わります。

- 25 -

８

設定値を表示パネルより設定するには端子台の＋・－間，ＶＨ２，ＶＬ２，ＶＦ２端子に配線することなしで、制御信号・手動 (上限)信号・下点(下限)信号・勾配信号をインプットモードにて設定することができます。
また、ソフトスタート時間・電流制限量・ヒータ断線検出量・周期時間(サイクル制御時)・ディレー時間(サイクル制御時)の設定、電流・電圧の定格値設定、関数特性の変更などの入力を行うことができます。
設定変更の方法については、下記の内容を参照してください。
下記の内容にて、設定モードが通信からの設定の場合は、通信にて設定することができますので、通信の活用マニュアルを参考にしてください。
８.１ 制御信号の設定方法
制御信号優先設定の設定モードを表示パネルからの設定に変更することにより、制御信号を表示パネルから設定することができます。
(1) 表示モードの変更
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＭＯＤＥ キーを押しますと、
表示モードが切替わります。

図８.１－１

何回か押して『ＩＮＰＵＴ』が点灯するようにします。
(図８.１－１)“ＭＯＮＩ”モードを表示している場合には、２回押します。
“ＳＴＡＴＥ”モードを表示している場合には、１回押します。
(2) 表示項目の確認
４桁表示の左端の表示が『Ｐ』となっていることを確

図８.１－２

認してください。(図８.１－２)
設定値は、現在設定されています設定モードでの値を表示しています。

(3) 制御信号優先設定の設定モードの確認

図８.１－３

ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、
制御信号優先設定の設定モードに切替わります。
４桁表示の左端の表示が『ＰＳ』となっていることを確認してください。(図８.１－３)
この時の右１桁の表示が、設定モードを表しています。
(下記の表を参照)
表示

設定モード

ＰＳ

０

制御信号入力(端子台＋，－間)からの設定

ＰＳ

１

表示パネルからの設定

ＰＳ

２

通信からの設定- 26 -

(4) 制御信号優先設定の設定モードの変更
表 示 パ ネ ル か ら 設 定 す る 場 合 、 右１桁の表示が表示パネルからの設定“１”以外の時には、 ▲ ま た は 、

図８.１－４▼ キ ー に て 右 １ 桁 の 表 示 を “ １ ” に 設 定 した後、ＥＮＴＥＲ キーを押してください。(図８.１－４)点滅が点灯に変わり、設定が完了します。
一度設定モードを設定しますと、電源を切っても設定
モードを記憶しています。
設定モードを切替えますと、切替えた設定モードで設定されています値に切替わります。
制御信号優先設定の設定モードの表示にて、
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、制御信号の設定値表示に戻ります。
ＳＥＬ キーを押しますと、次の手動(上限)信号の設定値表示に切替わります。
(5) 制御信号の確認
表示項目の確認画面にて、右３桁の表示が制御信号の設定値を表しています。

図８.１－５

単位は％です。(単位表示灯は『％』が点灯しています)(図８.１－５は０.０％時の表示です)(6) 制御信号の設定
初期設定は０.０％となっています。
キー操作により希望の値に設定した後、ＥＮＴＥＲ キーを押してください。
点滅が点灯に変わり、設定が完了します。
一度設定値を設定しますと、電源を切っても設

キー操作

動

作

▲

１桁目

＋１

▼

１桁目

－１

定値を記憶しています。
ＦＵＮＣ

＋

▲

２桁目

＋１

ＦＵＮＣ

＋

▼

２桁目

－１

ＭＯＤＥ

＋

▲

３桁目

＋１

ＭＯＤＥ

＋

▼

３桁目

－１

(7) 例 (制御信号を表示パネルより８０.０％に設定する場合)
キー操作により『８０.０』と設定後、ＥＮＴＥＲ キーを押してください。
点滅が点灯に変わり、設定が完了します。

ＳＣＡＬＥ- 27 -

×１０倍

８.２ 手動(上限)信号の設定方法
手動(上限)信号優先設定の設定モードを表示パネルからの設定に変更することにより、手動 (上限)信号を表示パネルから設定することができます。
(1) 表示モードの変更

図８.２－１ＦＵＮＣ キーを押しながら ＭＯＤＥ キーを押しますと、
表示モードが切替わります。
何回か押して『ＩＮＰＵＴ』が点灯するようにします。
(図８.２－１)“ＭＯＮＩ”モードを表示している場合には、２回押します。
“ＳＴＡＴＥ”モードを表示している場合には、１回押します。
(2) 表示項目の変更
ＳＥＬ キーを押しますと、表示内容が切替わります。
１回押して４桁表示の左端の表示が『Ｈ』となるよう

図８.２－２にします。(図８.２－２)
そうでない時は何回か ＳＥＬ キーを押します。
設定値は、現在設定されています設定モードでの値を表示しています。

(3) 手動(上限)信号優先設定の設定モードの確認
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、手動(上限)信号優先設定の設定モードに切替わります。
４桁表示の左端の表示が『ＨＳ』となっていることを確認してください。(図８.２－３)
この時の右１桁の表示が、設定モードを表しています。
(下記の表を参照)
表示

設定モード

ＨＳ

０

手動(上限)信号入力(端子台ＶＨ２)からの設定

ＨＳ

１

表示パネルからの設定

ＨＳ

２

通信からの設定- 28 -

図８.２－３

(4) 手動(上限)信号優先設定の設定モードの変更
表 示 パ ネ ル か ら 設 定 す る 場 合 、 右１桁の表示が表示パネルからの設定“１”以外の時には、 ▲ ま た は 、

図８.２－４▼ キ ー に て 右 １ 桁 の 表 示 を “ １ ” に 設 定 した後、ＥＮＴＥＲ キーを押してください。(図８.２－４)点滅が点灯に変わり、設定が完了します。
一度設定モードを設定しますと、電源を切っても設定
モードを記憶しています。
設定モードを切替えますと、切替えた設定モードで設定されています値に切替わります。
手動(上限)信号優先設定の設定モードの表示にて、
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、手動(上限)信号の設定値表示に戻ります。
ＳＥＬ キーを押しますと、次の下点(下限)信号の設定値表示に切替わります。
(5) 手動(上限)信号の確認
表示項目の確認画面にて、右３桁の表示が手動(上限)
信号の設定値を表しています。

図８.２－５

単位は％です。(単位表示灯は『％』が点灯しています)(図８.２－５は０.０％時の表示です)(6) 手動(上限)信号の設定
初期設定は０.０％となっています。
キー操作により希望の値に設定した後、ＥＮＴＥＲ キーを押してください。
点滅が点灯に変わり、設定が完了します。
一度設定値を設定しますと、電源を切っても設

キー操作

動

作

▲

１桁目

＋１

▼

１桁目

－１

定値を記憶しています。
ＦＵＮＣ

＋

▲

２桁目

＋１

ＦＵＮＣ

＋

▼

２桁目

－１

ＭＯＤＥ

＋

▲

３桁目

＋１

ＭＯＤＥ

＋

▼

３桁目

－１

(7) 例 (手動(上限)信号を表示パネルより
８０.０％に設定する場合)
キー操作により『８０.０』と設定後、ＥＮＴＥＲ キーを押してください。
点滅が点灯に変わり、設定が完了します。

ＳＣＡＬＥ- 29 -

×１０倍

８.３ 下点(下限)信号の設定方法
下点(下限)信号優先設定の設定モードを表示パネルからの設定に変更することにより、下点 (下限)信号を表示パネルから設定することができます。
(1) 表示モードの変更

図８.３－１ＦＵＮＣ キーを押しながら ＭＯＤＥ キーを押しますと、
表示モードが切替わります。
何回か押して『ＩＮＰＵＴ』が点灯するようにします。
(図８.３－１)“ＭＯＮＩ”モードを表示している場合には、２回押します。
“ＳＴＡＴＥ”モードを表示している場合には、１回押します。
(2) 表示項目の変更
ＳＥＬ キーを押しますと、表示内容が切替わります。
２回押して４桁表示の左端の表示が『Ｌ』となるよう

図８.３－２にします。(図８.３－２)
そうでない時は何回か ＳＥＬ キーを押します。
設定値は、現在設定されています設定モードでの値を表示しています。

(3) 下点(下限)信号優先設定の設定モードの確認
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、下点(下限)信号優先設定の設定モードに切替わります。
４桁表示の左端の表示が『ＬＳ』となっていることを確認してください。(図８.３－３)
この時の右１桁の表示が、設定モードを表しています。
(下記の表を参照)
表示

設定モード

ＬＳ

０

下点(下限)信号入力(端子台ＶＬ２)からの設定

ＬＳ

１

表示パネルからの設定

ＬＳ

２

通信からの設定- 30 -

図８.３－３

(4) 下点(下限)信号優先設定の設定モードの変更
表 示 パ ネ ル か ら 設 定 す る 場 合 、 右１桁の表示が表示パネルからの設定“１”以外の時には、 ▲ ま た は 、

図８.３－４▼ キ ー に て 右 １ 桁 の 表 示 を “ １ ” に 設 定 した後、ＥＮＴＥＲ キーを押してください。(図８.３－４)
点滅が点灯に変わり、設定が完了します。
一度設定モードを設定しますと、電源を切っても設定
モードを記憶しています。
設定モードを切替えますと、切替えた設定モードで設定されています値に切替わります。
下点(下限)信号優先設定の設定モードの表示にて、
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、下点(下限)信号の設定値表示に戻ります。
ＳＥＬ キーを押しますと、次の勾配信号の設定値表示に切替わります。
(5) 下点(下限)信号の確認
表示項目の確認画面にて、右３桁の表示が下点(下限)信号の設定値を表しています。

図８.３－５

単位は％です。(単位表示灯は『％』が点灯しています)(図８.３－５は０.０％時の表示です)(6) 下点(下限)信号の設定
初期設定は０.０％となっています。
キー操作により希望の値に設定した後、ＥＮＴＥＲ キーを押してください。
点滅が点灯に変わり、設定が完了します。
一度設定値を設定しますと、電源を切っても設

キー操作

動

作

▲

１桁目

＋１

▼

１桁目

－１

定値を記憶しています。
ＦＵＮＣ

＋

▲

２桁目

＋１

ＦＵＮＣ

＋

▼

２桁目

－１

ＭＯＤＥ

＋

▲

３桁目

＋１

ＭＯＤＥ

＋

▼

３桁目

－１

(7) 例 (下点(下限)信号を表示パネルより
８０.０％に設定する場合)
キー操作により『８０.０』と設定後、ＥＮＴＥＲ キーを押してください。
点滅が点灯に変わり、設定が完了します。

ＳＣＡＬＥ- 31 -

×１０倍

８.４ 勾配信号の設定方法
勾配信号優先設定の設定モードを表示パネルからの設定に変更することにより、勾配信号を表示パネルから設定することができます。
(1) 表示モードの変更

図８.４－１ＦＵＮＣ キーを押しながら ＭＯＤＥ キーを押しますと、
表示モードが切替わります。
何回か押して『ＩＮＰＵＴ』が点灯するようにします。
(図８.４－１)“ＭＯＮＩ”モードを表示している場合には、２回押します。
“ＳＴＡＴＥ”モードを表示している場合には、１回押します。
(2) 表示項目の変更
ＳＥＬ キーを押しますと、表示内容が切替わります。
３回押して４桁表示の左端の表示が『Ｆ』となるよう

図８.４－２にします。(図８.４－２)
そうでない時は何回か ＳＥＬ キーを押します。
設定値は、現在設定されています設定モードでの値を表示しています。

(3) 勾配信号優先設定の設定モードの確認

図８.４－３

ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、
勾配信号優先設定の設定モードに切替わります。
４桁表示の左端の表示が『ＦＳ』となっていることを確認してください。(図８.４－３)
この時の右１桁の表示が、設定モードを表しています。
(下記の表を参照)
表示

設定モード

ＦＳ

０

勾配信号入力(端子台ＶＦ２)からの設定

ＦＳ

１

表示パネルからの設定

ＦＳ

２

通信からの設定- 32 -

(4) 勾配信号優先設定の設定モードの変更
表 示 パ ネ ル か ら 設 定 す る 場 合 、 右１桁の表示が表示パネルからの設定“１”以外の時には、 ▲ ま た は 、

図８.４－４▼ キ ー に て 右 １ 桁 の 表 示 を “ １ ” に 設 定 した後、ＥＮＴＥＲ キーを押してください。(図８.４－４)
点滅が点灯に変わり、設定が完了します。
一度設定モードを設定しますと、電源を切っても設定
モードを記憶しています。
設定モードを切替えますと、切替えた設定モードで設定されています値に切替わります。
勾配信号優先設定の設定モードの表示にて、
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、勾配信号の設定値表示に戻ります。
ＳＥＬ キーを押しますと、次のソフトスタート時間の設定値表示に切替わります。
(5) 勾配信号の確認
表示項目の確認画面にて、右３桁の表示が勾配信号の設定値を表しています。

図８.４－５

単位は％です。(単位表示灯は『％』が点灯しています)(図８.４－５は１００％時の表示です)(6) 勾配信号の設定
初期設定は０.０％となっています。
キー操作により希望の値に設定した後、ＥＮＴＥＲ キーを押してください。
点滅が点灯に変わり、設定が完了します。
一度設定値を設定しますと、電源を切っても設

キー操作

動

作

▲

１桁目

＋１

▼

１桁目

－１

定値を記憶しています。
ＦＵＮＣ

＋

▲

２桁目

＋１

ＦＵＮＣ

＋

▼

２桁目

－１

ＭＯＤＥ

＋

▲

３桁目

＋１

ＭＯＤＥ

＋

▼

３桁目

－１

(7) 例 (勾配信号を表示パネルより８０.０％に設定する場合)
キー操作により『８０.０』と設定後、ＥＮＴＥＲ キーを押してください。
点滅が点灯に変わり、設定が完了します。

ＳＣＡＬＥ- 33 -

×１０倍

８.５ ソフトスタート時間の設定方法
ソフトスタート時間優先設定の設定モードを表示パネルからの設定に変更することにより、ソフトスタ
ート時間を表示パネルから設定することができます。
(1) 表示モードの変更

図８.５－１ＦＵＮＣ キーを押しながら ＭＯＤＥ キーを押しますと、
表示モードが切替わります。
何回か押して『ＩＮＰＵＴ』が点灯するようにします。
(図８.５－１)“ＭＯＮＩ”モードを表示している場合には、２回押します。
“ＳＴＡＴＥ”モードを表示している場合には、１回押します。
(2) 表示項目の変更
ＳＥＬ キーを押しますと、表示内容が切替わります。
４回押して４桁表示の左端の表示が『Ｅ』となるよう

図８.５－２にします。(図８.５－２)
そうでない時は何回か ＳＥＬ キーを押します。
設定値は、現在設定されています設定モードでの値を表示しています。

(3) ソフトスタート時間優先設定の設定モードの確認
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、
ソフトスタート時間優先設定の設定モードに切替わります。
４桁表示の左端の表示が『ＥＳ』となっていることを確認してください。(図８.５－３)
この時の右１桁の表示が、設定モードを表しています。
(下記の表を参照)
表示

設定モード

ＥＳ

１

表示パネルからの設定

ＥＳ

２

通信からの設定- 34 -

図８.５－３

(4) ソフトスタート時間優先設定の設定モードの変更
表 示 パ ネ ル か ら 設 定 す る 場 合 、 右１桁の表示が表示パネルからの設定“１”以外の時には、 ▲ ま た は 、

図８.５－４▼ キ ー に て 右 １ 桁 の 表 示 を “ １ ” に 設 定 した後、ＥＮＴＥＲ キーを押してください。(図８.５－４)
点滅が点灯に変わり、設定が完了します。
一度設定モードを設定しますと、電源を切っても設定
モードを記憶しています。
設定モードを切替えますと、切替えた設定モードで設定されています値に切替わります。
ソフトスタート時間優先設定の設定モードの表示にて、
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、ソフトスタート時間の設定値表示に戻ります。
ＳＥＬ キーを押しますと、次の電流制限量の設定値表示に切替わります。
(5) ソフトスタート時間の確認
表示項目の確認画面にて、右３桁の表示がソフトスタ

図８.５－５ート時間の設定値を表しています。
単位は秒です。(単位表示灯は全て消灯しています)(図８.５－５は０.５秒時の表示です)(6) ソフトスタート時間の設定
初期設定は０.５秒となっています。
キー操作により希望の値に設定した後、ＥＮＴＥＲ キーを押してください。
点滅が点灯に変わり、設定が完了します。
一度設定値を設定しますと、電源を切っても設
定値を記憶しています。
(7) 例 (ソフトスタート時間を表示パネルより
１０.０秒に設定する場合)
キー操作により『１０.０』と設定後、ＥＮＴＥＲ キーを押してください。
点滅が点灯に変わり、設定が完了します。

キー操作

動

作

▲

１桁目

＋１

▼

１桁目

－１

ＦＵＮＣ

＋

▲

２桁目

＋１

ＦＵＮＣ

＋

▼

２桁目

－１

ＭＯＤＥ

＋

▲

３桁目

＋１

ＭＯＤＥ

＋

▼

３桁目

－１

ＳＣＡＬＥ

- 35 -

×１０倍

８.６ 電流制限量の設定方法
電流制限量優先設定の設定モードを表示パネルからの設定に変更することにより、電流制限量を表示パネルから設定することができます。
(1) 表示モードの変更

図８.６－１ＦＵＮＣ キーを押しながら ＭＯＤＥ キーを押しますと、
表示モードが切替わります。
何回か押して『ＩＮＰＵＴ』が点灯するようにします。
(図８.６－１)“ＭＯＮＩ”モードを表示している場合には、２回押します。
“ＳＴＡＴＥ”モードを表示している場合には、１回押します。
(2) 表示項目の変更
ＳＥＬ キーを押しますと、表示内容が切替わります。
５回押して４桁表示の左端の表示が『Ｃ』となるよう

図８.６－２にします。(図８.６－２)
そうでない時は何回か ＳＥＬ キーを押します。
設定値は、現在設定されています設定モードでの値を表示しています。

(3) 電流制限量優先設定の設定モードの確認

図８.６－３

ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、
電流制限量優先設定の設定モードに切替わります。
４桁表示の左端の表示が『ＣＳ』となっていることを確認してください。(図８.６－３)
この時の右１桁の表示が、設定モードを表しています。
(下記の表を参照)
表示

設定モード

ＣＳ

１

表示パネルからの設定

ＣＳ

２

通信からの設定- 36 -

(4) 電流制限量優先設定の設定モードの変更
表 示 パ ネ ル か ら 設 定 す る 場 合 、 右１桁の表示が表示パネルからの設定“１”以外の時には、 ▲ ま た は 、

図８.６－４▼ キ ー に て 右 １ 桁 の 表 示 を “ １ ” に 設 定 した後、ＥＮＴＥＲ キーを押してください。(図８.６－４)
点滅が点灯に変わり、設定が完了します。
一度設定モードを設定しますと、電源を切っても設定
モードを記憶しています。
設定モードを切替えますと、切替えた設定モードで設定されています値に切替わります。
電流制限量優先設定の設定モードの表示にて、
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、電流制限量の設定値表示に戻ります。
ＳＥＬ キーを押しますと、次のヒータ断線検出量の設定値表示に切替わります。
(5) 電流制限量の確認
表示項目の確認画面にて、右３桁の表示が電流制限量の設定値を表しています。

図８.６－５

単位は％です。(単位表示灯は『％』が点灯しています)(図８.６－５は１１０％時の表示です)(6) 電流制限量の設定
初期設定は１１０％となっています。
キー操作により希望の値に設定した後、ＥＮＴＥＲ キーを押してください。
点滅が点灯に変わり、設定が完了します。
一度設定値を設定しますと、電源を切っても設

キー操作

動

作

▲

１桁目

＋１

▼

１桁目

－１

定値を記憶しています。
ＦＵＮＣ

＋

▲

２桁目

＋１

ＦＵＮＣ

＋

▼

２桁目

－１

ＭＯＤＥ

＋

▲

１１０％

ＭＯＤＥ

＋

▼

５０％

(7) 例 (電流制限量を表示パネルより５０％に設定する場合)
キー操作により『５０』と設定後、ＥＮＴＥＲ キーを押してください。
点滅が点灯に変わり、設定が完了します。

- 37 -

８.７ ヒータ断線量の設定方法
ヒータ断線検出機能付きの変換ボード（型式の後ろに“Ｕ”が付いた物）を装着した時に、ヒータ断線
量優先設定の設定モードを表示パネルからの設定に変更することにより、ヒータ断線量を表示パネル から設定することができます。
(1) 表示モードの変更
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＭＯＤＥ キーを押しますと、
表示モードが切替わります。

図８.７－１

何回か押して『ＩＮＰＵＴ』が点灯するようにします。
(図８.７－１)“ＭＯＮＩ”モードを表示している場合には、２回押します。
“ＳＴＡＴＥ”モードを表示している場合には、１回押します。
(2) 表示項目の変更
ＳＥＬ キーを押しますと、表示内容が切替わります。

図８.７－２

６回押して４桁表示の左端の表示が『Ｕ』となるようにします。(図８.７－２)
そうでない時は何回か ＳＥＬ キーを押します。
設定値は、現在設定されています設定モードでの値を表示しています。

(3) ヒータ断線量優先設定の設定モードの確認
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、
ヒータ断線量優先設定の設定モードに切替わります。
４桁表示の左端の表示が『ＵＳ』となっていることを確認してください。(図８.７－３)
この時の右１桁の表示が、設定モードを表しています。
(下記の表を参照)
表示

設定モード

ＵＳ

１

表示パネルからの設定

ＵＳ

２

通信からの設定- 38 -

図８.７－３

(4) ヒータ断線量優先設定の設定モードの変更
表 示 パ ネ ル か ら 設 定 す る 場 合 、 右１桁の表示が表示パネルからの設定“１”以外の時には、 ▲ ま た は 、

図８.７－４▼ キ ー に て 右 １ 桁 の 表 示 を “ １ ” に 設 定 した後、ＥＮＴＥＲ キーを押してください。(図８.７－４)
点滅が点灯に変わり、設定が完了します。
一度設定モードを設定しますと、電源を切っても設定
モードを記憶しています。
設定モードを切替えますと、切替えた設定モードで設定されています値に切替わります。
ヒータ断線量優先設定の設定モードの表示にて、
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、ヒータ断線量の設定値表示に戻ります。
ＳＥＬ キーを押しますと、制御方式(Ｓ１－１)の設定が位相制御の場合には、制御信号の設定値表示に切替わります。
制御方式(Ｓ１－１)の設定がサイクル制御の場合には、次のディレー時間の設定値表示に切替わります。
(5) ヒータ断線量の確認
表示項目の確認画面にて、右３桁の表示がヒータ断線量の設定値を表しています。

図８.７－５

単位は％です。(単位表示灯は『％』が点灯しています)(図８.７－５は５０％時の表示です)(6) ヒータ断線量の設定
初期設定は５０％となっています。
キー操作により希望の値に設定した後、ＥＮＴＥＲ キーを押してください。
点滅が点灯に変わり、設定が完了します。
一度設定値を設定しますと、電源を切っても設

キー操作

動

作

▲

１桁目

＋１

▼

１桁目

－１

定値を記憶しています。
ＦＵＮＣ

＋

▲

２桁目

＋１

ＦＵＮＣ

＋

▼

２桁目

－１

ＭＯＤＥ

＋

▲

５０％

ＭＯＤＥ

＋

▼

５％

(7) 例 (ヒータ断線量を表示パネルより５％に設定する場合)
キー操作により『５』と設定後、ＥＮＴＥＲ キーを押してください。
点滅が点灯に変わり、設定が完了します。

- 39 -

８.８ ディレー時間の設定方法
ディレー時間優先設定の設定モードを表示パネルからの設定に変更することにより、ディレー時間を表
示パネルから設定することができます。
(1) 表示モードの変更

図８.８－１ＦＵＮＣ キーを押しながら ＭＯＤＥ キーを押しますと、
表示モードが切替わります。
何回か押して『ＩＮＰＵＴ』が点灯するようにします。
(図８.８－１)“ＭＯＮＩ”モードを表示している場合には、２回押します。
“ＳＴＡＴＥ”モードを表示している場合には、１回押します。
(2) 表示項目の変更
ＳＥＬ キーを押しますと、表示内容が切替わります。
７回押して４桁表示の左端の表示が『ｄ』となるよう

図８.８－２にします。(図８.８－２)
そうでない時は何回か ＳＥＬ キーを押します。
設定値は、現在設定されています設定モードでの値を表示しています。

(3) ディレー時間優先設定の設定モードの確認
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、
ディレー時間優先設定の設定モードに切替わります。
４桁表示の左端の表示が『ｄＳ』となっていることを確認してください。(図８.８－３)
この時の右１桁の表示が、設定モードを表しています。
(下記の表を参照)
表示

設定モード

ｄＳ

１

表示パネルからの設定

ｄＳ

２

通信からの設定- 40 -

図８.８－３

(4) ディレー時間優先設定の設定モードの変更
表 示 パ ネ ル か ら 設 定 す る 場 合 、 右１桁の表示が表示パネルからの設定“１”以外の時には、 ▲ ま た は 、

図８.８－４▼ キ ー に て 右 １ 桁 の 表 示 を “ １ ” に 設 定 した後、ＥＮＴＥＲ キーを押してください。(図８.８－４)
点滅が点灯に変わり、設定が完了します。
一度設定モードを設定しますと、電源を切っても設定
モードを記憶しています。
設定モードを切替えますと、切替えた設定モードで設定されています値に切替わります。
ディレー時間優先設定の設定モードの表示にて、
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、ディレー時間の設定値表示に戻ります。
ＳＥＬ キーを押しますと、制御方式(Ｓ１－１)の設定が位相制御の場合には、制御信号の設定値表示に切替わります。
制御方式(Ｓ１－１)の設定がサイクル制御の場合には、次の周期時間の設定値表示に切替わります。
(5) ディレー時間の確認
表示項目の確認画面にて、右３桁の表示がディレー時間の設定値を表しています。

図８.８－５単位は秒です。(単位表示灯は全て消灯しています)(図８.８－５は０.０秒時の表示です)(6) ディレー時間の設定
初期設定は０.０秒となっています。
キー操作により希望の値に設定した後、ＥＮＴＥＲ キーを押してください。
点滅が点灯に変わり、設定が完了します。
一度設定値を設定しますと、電源を切っても設

キー操作

動

作

▲

１桁目

＋１

▼

１桁目

－１

定値を記憶しています。
ＦＵＮＣ

＋

▲

２桁目

＋１

ＦＵＮＣ

＋

▼

２桁目

－１

ＭＯＤＥ

＋

▲

３.０

ＭＯＤＥ

＋

▼

０.０

(7) 例 (ディレー時間を表示パネルより３.０秒に設定する場合)キー操作により『３.０』と設定後、ＥＮＴＥＲ キーを押してください。
点滅が点灯に変わり、設定が完了します。

- 41 -

８.９ 周期時間の設定方法
周期時間優先設定の設定モードを表示パネルからの設定に変更することにより、周期時間を表示パネルから設定することができます。
(1) 表示モードの変更

図８.９－１ＦＵＮＣ キーを押しながら ＭＯＤＥ キーを押しますと、
表示モードが切替わります。
何回か押して『ＩＮＰＵＴ』が点灯するようにします。
(図８.９－１)“ＭＯＮＩ”モードを表示している場合には、２回押します。
“ＳＴＡＴＥ”モードを表示している場合には、１回押します。
(2) 表示項目の変更
ＳＥＬ キーを押しますと、表示内容が切替わります。
８回押して４桁表示の左端の表示が『－』となるよう

図８.９－２にします。(図８.９－２)
そうでない時は何回か ＳＥＬ キーを押します。
設定値は、現在設定されています設定モードでの値を表示しています。

(3) 周期時間優先設定の設定モードの確認

図８.９－３

ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、
周期時間優先設定の設定モードに切替わります。
４桁表示の左端の表示が『－Ｓ』となっていることを確認してください。(図８.９－３)
この時の右１桁の表示が、設定モードを表しています。
(下記の表を参照)
表示

設定モード

－Ｓ

１

表示パネルからの設定－Ｓ

２

通信からの設定- 42 -

(4) 周期時間優先設定の設定モードの変更
表 示 パ ネ ル か ら 設 定 す る 場 合 、 右１桁の表示が表示パネルからの設定“１”以外の時には、 ▲ ま た は 、

図８.９－４▼ キ ー に て 右 １ 桁 の 表 示 を “ １ ” に 設 定 した後、ＥＮＴＥＲ キーを押してください。(図８.９－４)
点滅が点灯に変わり、設定が完了します。
一度設定モードを設定しますと、電源を切っても設定
モードを記憶しています。
設定モードを切替えますと、切替えた設定モードで設定されています値に切替わります。
周期時間優先設定の設定モードの表示にて、
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、周期時間の設定値表示に戻ります。
ＳＥＬ キーを押しますと、制御信号の設定値表示に切替わります。
(5) 周期時間の確認
表示項目の確認画面にて、右３桁の表示が周期時間の設定値を表しています。

図８.９－５単位は秒です。(単位表示灯は全て消灯しています)(図８.９－５は１.０秒時の表示です)(6) 周期時間の設定
初期設定は１.０秒となっています。
キー操作により希望の値に設定した後、ＥＮＴＥＲ キーを押してください。
点滅が点灯に変わり、設定が完了します。
一度設定値を設定しますと、電源を切っても設

キー操作

動

作

▲

１桁目

＋１

▼

１桁目

－１

定値を記憶しています。
ＦＵＮＣ

＋

▲

２桁目

＋１

ＦＵＮＣ

＋

▼

２桁目

－１

ＭＯＤＥ

＋

▲

３.０

ＭＯＤＥ

＋

▼

１.０

(7) 例 (周期時間を表示パネルより３.０秒に設定する場合)
キー操作により『３.０』と設定後、ＥＮＴＥＲ キーを押してください。
点滅が点灯に変わり、設定が完了します。

- 43 -

関数特性を設定するには標準仕様の場合、制御信号と出力レベルとの関係は直線特性でありますが、外部切換スイッチ・表示パネル・通信機能を用いることにより、直線性以外の関数特性に切換えることができます。
また、直線性以外の関数特性の出力電圧については、表示パネルより設定を変更することができます。
関数特性切換方法・関数特性の出力電圧の設定変更方法 及び、その表示方法については、下記の内容を参照してください。

関

数

特

性

100.0%
90.0%
80.0%
70.0%

出力電圧

９

60.0%

特性０(直線性)特性１(1.6乗根特性)
特性２(1.8乗根特性)
特性３(2.0乗根特性)
特性４(2.2乗根特性)
特性５(2.5乗根特性)
特性６(3.0乗根特性)
特性７(3.5乗根特性)

50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

設定値

- 44 -

80.0%

100.0%

９.１ 関数特性の切換標準仕様の場合、制御信号と出力レベルとの関係は直線特性でありますが、以下の方法により直線性
以外の関数特性に切換えることができます。
(1) 外部切換スイッチからの関数特性切換(2) 表示パネルからの関数特性切換(3) 通信からの関数特性切換(1) 外部切換スイッチからの関数特性切換
ユニット正面にあるカバーを外したところにありますプリント回路の左下にコネクタ“ＣＮ４ ”があります。このコネクタ“ＣＮ４”を使用して、下記のようにスイッチにてＯＮ／ＯＦＦすることにより、関数特性を切換えることができます。
ＣＮ４：適合ハウジング
適合電線
ＡＷＧ
通電電流
ＭＡＸ
電

圧

関数特性Ｎｏ．

ＤＣ

ＸＨＰ４(日本圧着端子製造販売)＃２２(０．３ｍｍ ２ )１０ｍＡ(ＴＹＰ ７ｍＡ)
ＭＡＸ

入出力特性

１６Ｖ(ＴＹＰ

１５Ｖ)

特性切換スイッチ

外部配線

Ｓ３

Ｓ２

Ｓ１

ＯＦＦ

ＯＦＦ

特性０

直線特性

ＯＦＦ

特性１

１．６乗根特性

ＯＦＦ

ＯＦＦ

Ｏ

特性２

１．８乗根特性

ＯＦＦ

Ｏ

Ｎ

ＯＦＦ

2

特性３

２．０乗根特性

ＯＦＦ

Ｏ

Ｎ

Ｏ

3

特性４

２．２乗根特性

Ｏ

Ｎ

ＯＦＦ

ＯＦＦ

特性５

２．５乗根特性

Ｏ

Ｎ

ＯＦＦ

Ｏ

特性６

３．０乗根特性

Ｏ

Ｎ

Ｏ

Ｎ

ＯＦＦ

特性７

３．５乗根特性

Ｏ

Ｎ

Ｏ

Ｎ

Ｏ

1

Ｎ
Ｎ
Ｎ

4
CN4

Ｎ

(2) 表示パネルからの関数特性切換表示パネルのインプットモードにて関数特性の切換をすることができます。(下記９.１.１参照)(3) 通信からの関数特性切換
通信にて関数特性の切換をすることができますので、通信の活用マニュアルを参考にしてください。
９.１.１

表示パネルからの関数特性の切換方法

関数特性の切換方法は、表示パネルのインプットモードにて設定することができます。
(1) 表示モードの変更
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＭＯＤＥ キーを押しますと、
表示モードが切替わります。
何回か押して『ＩＮＰＵＴ』が点灯するようにします。
(図９.１.１－１)“ＭＯＮＩ”モードを表示している場合には、２回押します。
“ＳＴＡＴＥ”モードを表示している場合には、１回押します。

- 45 -

図９.１.１－１

(2) インプットモードでの変更
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＥＮＴＥＲ キーを押しますと、サブモードに切替わります。

図９.１.１－２

１回押しますと、サブモードは特殊モニタ表示“Ｆ３－１”になります。(図９.１.１－２)(3) 特殊モニタ表示での変更

図９.１.１－３

ＳＥＬ キーを押しますと、特殊モニタ表示が切替わります。２回押しますと、特殊モニタ表示は“Ｆ３－３”になります。(図９.１.１－３)(4) 表示項目の確認
ＥＮＴＥＲ キーを押しますと、関数特性設定表示に切替わります。

図９.１.１－４

４桁表示の左端２桁の表示が『ｎｏ.』となっていることを確認してください。(図９.１.１－４)
違っている場合は、(１)項よりやり直してください。

(5) 関数特性切換優先設定の設定モードの確認
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、
関数特性切換優先設定の設定モードを表示します。
(図９.１.１－５)
この時の右１桁の表示が、設定モードを表しています。
(下記の表を参照)
表示

設定モード

０

外部切換スイッチからの設定

１

表示パネルからの設定

２通信からの設定- 46 -

図９.１.１－５

(6) 関数特性切換優先設定の設定モードの変更
表 示 パ ネ ル か ら 設 定 す る 場 合 、 右１桁の表示が表示パネルからの設定“１”以外の時には、 ▲ ま た は 、

図９.１.１－６▼ キ ー に て 右 １ 桁 の 表 示 を “ １ ” に 設 定 した後、ＥＮＴＥＲ キーを押してください。(図９.１.１－６)
点滅が点灯に変わり、設定が完了します。
一度設定モードを設定しますと、電源を切っても設定
モードを記憶しています。
設定モードを切替えますと、切替えた設定モードで設定されています値に切替わります。
関数特性切換優先設定の設定モードの表示にて、
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、関数特性の設定表示に戻ります。
ＳＥＬ キーを押しますと、次の関数特性の設定信号表示に切替わります。
(7) 関数特性の確認
表示項目の確認画面にて、右１桁の表示が関数特性Ｎｏ．の設定値を表しています。

図９.１.１－７(図９.１.１－７は関数特性Ｎｏ．０時の表示です)(8) 関数特性の設定
初期設定はＮｏ．０となっています。
キー操作により希望の値に設定した後、ＥＮＴＥＲ キーを押してください。
点滅が点灯に変わり、設定が完了します。
一度設定値を設定しますと、電源を切っても設

キー操作

動

作

▲

１桁目

＋１

▼

１桁目

－１

定値を記憶しています。
(9) 例 (関数特性を表示パネルよりＮｏ．７に設定する場合)
キー操作により『７』と設定後、 ＥＮＴＥＲ キーを押してください。
点滅が点灯に変わり、設定が完了します。

- 47 -

９.１.２関数特性の切換設定の確認

関数特性の切換設定は、表示パネルのステートモードにて確認することができます。
(1) 表示モードの変更
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＭＯＤＥ キーを押しますと、

図９.１.２－１

表示モードが切替わります。
何回か押して『ＳＴＡＴＥ』が点灯するようにします。
(図９.１.２－１)“ＩＮＰＵＴ”モードを表示している場合には、２回押します。
“ＭＯＮＩ”モードを表示している場合には、１回押します。
(2) ステートモードでの変更

図９.１.２－２

ＦＵＮＣ キーを押しながら ＥＮＴＥＲ キーを押しますと、
関数特性の設定確認表示に切替わります。
４桁表示の左端２桁の表示が『ｎｏ.』となっていることを確認してください。(図９.１.１－２)
違っている場合は、(１)項よりやり直してください。

(3) 関数切換優先設定の設定モードの確認
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、
関数切換優先設定の設定モードを表示します。

図９.１.１－３(図９.１.１－３)
この時の右１桁の表示が、設定モードを表しています。
(下記の表を参照)
表示

設定モード

０

外部切換スイッチからの設定

１

表示パネルからの設定

２通信からの設定

関数特性切換優先設定の設定モードの表示にて、
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、関数特性の設定表示に戻ります。
ＳＥＬ キーを押しますと、次の関数特性の設定信号表示に切替わります。

- 48 -

９.２ 関数特性の出力レベルの設定
関数特性の内、特性ＮＯ．１～７は、表示パネルのインプットモードにて出力レベルを変更することができます。
但し、この設定は出力停止時に行ってください。運転中は設定できません。
設定信号の０～１００％まで１０％単位毎に出力レベルを１％単位毎に設定することができます。
キー操作により希望の出力レベルに設定した後、 ＥＮＴＥＲ キーを押してください。
(1) 表示モードの変更

図９.２－１ＦＵＮＣ キーを押しながら ＭＯＤＥ キーを押しますと、
表示モードが切替わります。
何回か押して『ＩＮＰＵＴ』が点灯するようにします。
(図９.２－１)“ＭＯＮＩ”モードを表示している場合には、２回押します。
“ＳＴＡＴＥ”モードを表示している場合には、１回押します。
(2) インプットモードでの変更
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＥＮＴＥＲ キーを押しますと、サブモードに切替わります。(図９.２－２)

図９.２－２

１回押しますと、サブモードは特殊モニタ表示“Ｆ３－１”になります。(図９.２－２)(3) 特殊モニタ表示での変更

図９.２－３

ＳＥＬ キーを押しますと、特殊モニタ表示が切替わります。２回押しますと、特殊モニタ表示は“Ｆ３－３”になります。(図９.２－３)(4) 表示項目の確認
ＥＮＴＥＲ キーを押しますと、関数特性設定表示に切替わります。
４桁表示の左端２桁の表示が『ｎｏ.』となっていることを確認してください。(図９.２－４)
違っている場合は、(１)項よりやり直してください。

- 49 -

図９.２－４

(5) 関数特性の確認
表示項目の確認画面にて、右１桁の表示が関数特性Ｎｏ．の設定値を表しています。

図９.２－５(図９.２－５は関数特性Ｎｏ．１時の表示です)(6) 関数特性の設定信号表示の確認
ＳＥＬ キーを押しますと、関数特性の制御信号表示に

図９.２－６

切替わります。
この時の４桁表示の右３桁が、制御信号(１０％単位)を表しています。
(図９.２－６は制御信号０.０％時の表示です)(7) 関数特性の制御信号表示の変更

図９.２－７

ＳＥＬ キーを押すことにより、関数特性の制御信号レ
ベルが切替わります。
(図９.２－７は ＳＥＬ キーを５回押して、制御信号
５０.０％時の表示です)(8) 関数特性の出力レベルの確認
ＦＵＮＣ キーを押しながら ＳＥＬ キーを押しますと、
関数特性の出力レベルを表示します。(図９.２－７)
この時の４桁表示の右２桁が、出力レベル(１％単位)を表しています。
(図９.２－８は制御信号５０.０％時の出力レベル
６５％の表示です)- 50 -

図９.２－８(9) 関数特性の出力レベルの設定
制御信号の０％～１００％まで１０％単位毎に設定できます。
キー操作により希望の値に設定した後、

キー操作

動

作

▲

１桁目

＋１

▼

１桁目

－１

ＥＮＴＥＲ キーを押してください。
点滅が点灯に変わり、設定が完了します。
一度出力レベルを設定しますと、電源を切っても設定モードを記憶しています。
(10) 例 (出力レベルを８０％に設定する場合)
キー操作により『８０』と設定後、ＥＮＴＥＲ キーを押してください。
点滅が点灯に変わり、設定が完了します。

ＦＵＮＣ

＋

▲

２桁目

＋１

ＦＵＮＣ

＋

▼

２桁目

－１

(11) 初期設定値

制御信号

出力レベル
Ｎｏ．１

Ｎｏ．２

Ｎｏ．３

Ｎｏ．４

Ｎｏ．５

Ｎｏ．６

Ｎｏ．７

０.０％

０％

０％

０％

０％

０％

０％

０％

１０.０％

２４％

２８％

３２％

３５％

４０％

４６％

５２％

２０.０％

３７％

４１％

４５％

４８％

５３％

５８％

６３％

３０.０％

４７％

５１％

５５％

５８％

６２％

６７％

７１％

４０.０％

５６％

６０％

６３％

６６％

６９％

７４％

７７％

５０.０％

６５％

６８％

７１％

７３％

７６％

７９％

８２％

６０.０％

７３％

７５％

７７％

７９％

８２％

８４％

８６％

７０.０％

８０％

８２％

８４％

８５％

８７％

８９％

９０％

８０.０％

８７％

８８％

８９％

９０％

９１％

９３％

９４％

９０.０％

９４％

９４％

９５％

９５％

９６％

９７％

９７％

１００.０％

１００％

１００％

１００％

１００％

１００％

１００％

１００％

- 51 -

１０

その他

１０.１ 異常表示
ユニットの異常検出回路が動作した場合表示をします。

名

異常表示

もしくは、自己診断機能を強制解除した場合、下記の異常

称

対

策

(1) ｏｃｒ

過電流異常

負荷側の点検(2) ｔＥｎＰ

温度上昇異常ファンの点検、冷却効果の改善 (注１)(3) ＦＵＳＥ

ヒューズ断線

ヒューズの交換、負荷側の点検 (注２)(4) ｔＨｙ

サイリスタ異常サイリスタ交換、検出ラインの点検(5) ＬＯＡｄ

負荷異常

負荷側の点検、検出ラインの点検(6) ＨＥＡｔ

ヒータ断線検出

ヒータの交換(7) ＬＬＬ

電源電圧低下制御電圧の確認(8) ＦＦＦ

周波数異常

周波数の確認(9) ｂｂｂ

ゲートブロック

ＧＴ－ＰＨ端子が短絡されているか確認(10) Ｅｒｒ＊(注４) ＥＥＰＲＯＭ異常(11) ｎＳＬＦ

表示パネルにてデータの確認

(注３)

(注５)

自己診断機能強制解除 異常でない為、対策不要

注１
注２
注３

１００Ａ以上のユニットのみ表示します。
ヒューズ付ユニットのみ表示します。
ヒータ断線検出付き変換ボード装着時のみ表示します。

注４＊には、１，２，・・・，９，Ａ(１０)，Ｂ(１１)，Ｃ(１２)，Ｄ(１３)，Ｅ(１４)，Ｆ(１５)を表示します。
ＥＥＰＲＯＭへの書き込みデータの異常表示です。

注５
１０.１.１

異常表示内容(1) ｏｃｒ( 過電流異常 )ユニット定格の１５０％以上の電流が数サイクル以上連続して流れた場合に、過電流検出をします。
過電流を検出しますと、“ｏｃｒ”表示を点灯し、運転を停止します。
(2) ｔＥｎＰ(温度上昇異常 )冷却フィンの温度が異常に上昇した場合に、温度上昇異常を検出します。
温度上昇異常を検出しますと、“ｔＥｎＰ”表示を点灯し、運転を停止します。
(3) ＦＵＳＥ(ヒューズ断線 )ユニットに付いていますヒューズ(オプション)が断線した場合に、ヒューズ断線を検出します。
ヒューズ断線を検出しますと、“ＦＵＳＥ”表示を点灯し、運転を停止します。
(4) ｔＨｙ(サイリスタ異常)
自己診断機能によりサイリスタオープン・サイリスタショートを検出します。
サイリスタオープン・サイリスタショートを検出しますと、“ｔＨｙ”表示を点灯し、運転を停止します。
(5) ＬＯＡｄ(負荷異常 )自己診断機能により、負荷オープン・ショートを検出します。
負荷オープン・ショートを検出しますと、“ＬＯＡｄ”表示を点灯します。
運転は、負荷オープンの場合、継続されます。負荷ショートの場合、停止します。
- 52 -

(6) ＨＥＡｔ(ヒータ断線検出)
ヒータ断線機能(オプション)により、ヒータ断線検出をします。
ヒータ断線を検出しますと、“ＨＥＡｔ”表示を点灯します。運転は、継続されます。
(7) ＬＬＬ( 電源電圧低下 )制御電源電圧が低下しますと、電源電圧低下を検出します。
電源電圧低下を検出しますと、“ＬＬＬ”表示を点灯します。
運転は、電源電圧低下を検出している間のみ停止していますが、検出が解除されると自動的に復帰します。
(8) ＦＦＦ( 周波数異常 )制御電源周波数に異常がある場合に、周波数異常を検出します。
周波数異常を検出しますと、“ＦＦＦ”表示を点灯します。運転は、継続されます。
(9) ｂｂｂ(ゲートブロック)
ＧＴ端子とＰＨ端子がオープンになりますと、ゲートブロックを検出します。
ゲートブロックを検出しますと、“ｂｂｂ”表示を点灯し、運転を停止します。
(10) Ｅｒｒ＊(ＥＥＰＲＯＭ異常)ＥＥＰＲＯＭに書き込まれたデータに異常がある場合に、ＥＥＰＲＯＭ異常を検出します。
ＥＥＰＲＯＭ異常を検出しますと、“Ｅｒｒ＊”表示を点灯し、運転を停止します。
注：＊には、１，２，・・・，９，Ａ(１０)，Ｂ(１１)，Ｃ(１２)，Ｄ(１３)，Ｅ(１４)，Ｆ(１５)を表示します。
ＥＥＰＲＯＭ異常発生時には、最寄の販売店又は営業所までご連絡ください。
(11) ｎＳＬＦ(自己診断機能強制解除)
ユニット正面の端子カバーを開けた右下にありますＳＥＬＦＣＨＥＣＫスイッチを、先の細い棒状の物で押しますと、自己診断機能強制解除になります。
自己診断機能解除になりますと、“ｎＳＬＦ”表示を点灯し、運転を継続します。

- 53 -

１０.１.２

異常表示の確認方法

ユニットの異常検出回路が動作した場合

もしくは、自己診断機能強制解除した場合、異常表示をします。
複数の異常表示が発生した場合には、約１秒毎に異常表示を順次表示していきます。
(1) 異常表示
ユニットの異常検出回路が動作した場合 もしくは、
自己診断機能強制解除した場合、異常表示をします。

図１０.１.２－１(図１０.１.２－１は過電流異常時の表示です)(2) ２つの異常表示する場合
１つ目の異常表示をします。

図１０.１.２－２(図１０.１.２－１は過電流異常時の表示です)
約１秒表示後に、２つ目の異常表示をします。
(図１０.１.２－２はヒューズ断線の表示です)
約１秒表示後に、１つ目の異常表示をします。
(図１０.１.２－１は過電流異常時の表示です)- 54 -

１０.１.３

異常表示から通常の表示に切替える場合

異常表示から通常の表示に切替えることができます。
(1) 異常表示
ユニットの異常検出回路が動作した場合

図１０.１.３－１
もしくは、

自己診断機能強制解除した場合、異常表示をします。
(図１０.１.３－１は過電流異常時の表示です)(2) 通常の表示への変更

図１０.１.３－２

異常表示後、 ＳＥＬ キーを押すことにより、出力電
流・出力電圧・出力電力のいずれかの表示に切替わります。(図１０.１.３－２，３)
但し、変換ボードの種類により表示項目が変わります
ので、一覧表を確認してください。(Ｐ．１６参照)

図１０.１.３－３

出力電流
出力電圧
出力電力
異常再表示

- 55 -

１０.１.４

通常の表示から異常表示に切替える場合

通常の表示から異常表示に切替えることができます。
但し、異常表示がない場合には異常再表示をしません。
(1) 表示モードの変更

図１０.１.４－１

ＦＵＮＣ キーを押しながら ＭＯＤＥ キーを押しますと、
表示モードが切替わります。
何回か押して『ＭＯＮＩ』が点灯するようにします。
(図１０.１.４－１)“ＳＴＡＴＥ”モードを表示している場合には、２回押します。
“ＩＮＰＵＴ”モードを表示している場合には、１回押します。
(2) 表示項目の確認
ＳＥＬ キーを押しますと、表示内容が切替わります。
３回押しますと、出力電流表示、出力電圧表示、出力

図１０.１.４－２

電力表示と切替わり、異常再表示をします。
(図１０.１.４－２，３)
但し、異常表示がない場合には、異常再表示をせずに、次の表示項目(出力電流表示)になります。
但し、変換ボードの種類により表示項目が変わります
ので、一覧表を確認してください。(Ｐ．１６参照)
図１０.１.４－３

出力電流
出力電圧
出力電力
異常再表示

- 56 -

１０.２ トラブルシューティング
故障？！と思われましたら、この取扱説明書・活用マニュアルをよくお読みいただき、次の事項の点検をしてください。
原因を取り除く場合は、必ず主回路電源・制御回路電源を切ってください。
それでもなお異常のある場合は、ユニットの電源を必ず切り、最寄の販売店または営業所へご連絡
ください。
症

状

原

因

／

対

策

何も点灯しないコネクタの配線が抜けていませんか？

ＬＬＬを表示する

制御電源がＡＣ１６０Ｖ以下ではありませんか？

ｂｂｂを表示する

ＧＴ端子はＰＨ端子と短絡していますか？

ＦＦＦを表示する

周波数が５０・６０Ｈｚ以外になっていませんか？

パネルのスタート・キーが ＧＴ端子がＰＨ端子と短絡していますか？
きかない
パネルのストップ・キーが ＳＴ端子がＰＨ端子と短絡していますか？
きかない

サイリスタが短絡していませんか？

出力の値が合わない

出力電流・電圧の定格設定はしていますか？
変換ボードの補正はＯＫですか？

１０.３ 外形寸法- 57 -

１０.４ 仕様

(1) モニターモード
表示項目

能

表示範囲

最小表示機能ユニット内部にある

０Ａ～

１Ａ

ＣＴによる負荷電流の表示

９９９９Ａ

いずれか大きい方◎

主回路用ＣＴによる負荷電流の表示同上

１Ａ または 定格設定の０．５％
いずれか大きい方○

電源電圧、ゲート出力による出力電圧の表示０ .０ Ｖ ～９ ９ ９ .９ Ｖ

０ .１ Ｖ ま た は 定 格 設 定 の １ ％いずれか大きい方◎

ＰＴによる負荷電圧の表示同上

０ .１ Ｖ ま た は 定 格 設 定 の ０ .５ ％いずれか大きい方◎

主回路用ＣＴ・ＰＴによる負荷の電力の表示

０ .０ ｋ Ｗ
以上

０ .１ ｋ Ｗ ま た は 定 格 設 定 の ０ .５ ％いずれか大きい方

○
電流

電圧

電力

機

異常表示

または

定格設定の１％

ユニットの異常検出回路が動作した場合、もしくは、自己診断機能強制解除した場合に異常を表示出力電流・電圧・電力の表示
ＵＦ１ユニットの場合
変換ボード型式

表示項目
電流

電圧

電力

なし

○

○

―

ＵＦ－ＴＢ１Ａ◎○―

ＵＦ－ＴＢ１Ｖ○◎―

ＵＦ－ＴＢ３◎◎◎

ＵＦ－ＴＢ３Ｕ◎◎◎

ＵＦ－ＴＢ３Ｈ◎◎◎

ＵＦ－ＴＢ３ＨＵ◎◎◎

ＵＦ－ＴＢ４――◎

ＵＦ－ＴＢ４Ｈ――◎

ＵＦ３ユニットの場合
表示項目
電流

変換ボード型式

電圧

総電力

Ｕ

Ｖ

Ｗ

Ｕ

Ｖ

Ｗ

なし

○

○

○

－

○

－

―

ＵＦ－ＴＢ２１Ａ

◎

－

◎

－

○

－

―

ＵＦ－ＴＢ３３

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

ＵＦ－ＴＢ３３Ｕ

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

○ … 正規の検出回路を取り付けない状態での表示を表します。
◎ … 正規の検出回路を取り付けた状態での表示を表します。
－ … 表示しません。
型式末尾の“Ｕ”はヒータ断線検出機能付きを表し、“Ｈ”は電力表示精度が高精度であることを表します。

- 58 -

(2) ステートモード
表示項目

機

能

表

示

範

囲

最小表示単位

制御信号

制御信号レベルの表示

０.０％～１００％

０.１％

手動(上限)信号

ＶＨ２信号レベルの表示

０.０％～１００％

０.１％

下点(下限)信号

ＶＬ２信号レベルの表示

０.０％～１００％

０.１％

勾配信号

ＶＦ２信号レベルの表示

０.０％～１００％

０.１％

ソフトスタート時間

ソフトスタート／ダウン
時間の表示

０.０～９９.９秒
１００～３００秒

０.１秒
１秒

電流制限量

電流制限量の表示

５０～１１０％１％

ヒータ断線量ヒータ断線検出量の表示

５％～５０％(ＵＦ１)
８％～５０％(ＵＦ３)

１％

ディレー時間

ディレー時間の表示

０.０～３.０秒

０.１秒

周期時間

周期時間の表示

１.０～３.０秒

０.１秒

関数特性

制御信号に対する出力レベルの表示

関数特性
制御信号

１０％

ｎｏ.０～ｎｏ.７
０.０％～１００.０％

出力レベル

０％～

１００％

定

囲

１％

(3) インプットモード
設定項目
制御信号

機

能

設

制御信号レベルの設定

範

最小設定単位

０.０％～１００％

０.１％

手動(上限)信号 ＶＨ２信号レベルの設定

０.０％～１００％

０.１％

下点(下限)信 号 ＶＬ２信号レベルの設定

０.０％～１００％

０.１％

勾配信号

ＶＦ２信号レベルの設定

０.０％～１００％

０.１％

ソフトスタート ソフトスタート／ダウン
信号 時間
時間の設定

０.０～９９.９秒
１００～３００秒

０.１秒
１秒

電流制限量

電流制限量の設定

５０～１１０％１％

ヒータ断線量ヒータ断線検出量の設定

５％～５０％(ＵＦ１)
８％～５０％(ＵＦ３)

１％

ディレー時間

ディレー時間の設定

０.０～３.０秒

０.１秒

周期時間

周期時間の設定

１.０～３.０秒

０.１秒

定格 ＣＴ定格値
設定 ＰＴ定格

ＣＴの一次電流の設定

１Ａ～９９９９Ａ

ＰＴの一次電圧の設定

０．１Ｖ～９９９．９Ｖ

関数
入出力特性
特性

制御信号に対する出力レベルの設定関数特性０．１Ｖ

ｎｏ.０～ｎｏ.７

制御信号 ０.０％～１００.０％
出力レベル
０％～
１００％

- 59 -

１Ａ

１０％１％

１０.５ 表示パネルからの設定時における初期値※は優先設定を“１”にしたときの初期値です。
項目

初期値

温調設定

※

０.０

手動(上限)設定※０.０

下点(下限)設定

※

０.０

勾配設定

※

１００

ソフトスタート時間

※

０.５

電流制限量

※

１１０

ヒータ断線量※５０

ディレー時間

※

０.０

周期時間

※

１.０

定格電流

５０

定格電圧

２００.０

関数特性切換０

温調信号優先設定０

手動(上限)信号優先設定

０

下点(下限)信号優先設定

０

勾配信号優先設定

０

ソフトスタート時間優先設定

１

電流制限量優先設定

１

ヒータ断線量優先設定

１

ディレー優先設定

１

周期時間優先設定

１

関数特性切換優先設定

０- 60 -

１０.６ 表示項目の動き
表示項目
モード

数値表示

単位

機能

表示範囲

モニタ

＿＿＿＿

Ａ

出力電流

０Ａ～９９９９Ａ

Ｖ

出力電圧

０.０Ｖ～９９９.９Ｖ

ｋＷ

出力電力

０.０kＷ以上

ＭＯＮＩ

異常表示
ステート
ＳＴＡＴＥ

インプット
ＩＮＰＵＴ

Ｐ＿＿＿

％

制御信号

０.０％～１００％Ｈ＿＿＿％

手動(上限)信号

０.０％～１００％

Ｌ＿＿＿％

下点(下限)信号

０.０％～１００％

Ｆ＿＿＿

％

勾配信号

０.０％～１００％

Ｅ＿＿＿

ソフトスタート時間 ０.０～３００秒

Ｃ＿＿＿

電流制限量

５０％～１１０％Ｕ＿＿＿

ヒータ断線量

５％～
８％～

ｄ＿＿＿

ディレー時間０.０～３.０秒

－＿＿＿

周期時間

１.０～３.０秒

ｎｏ.

関数特性

ｎｏ．０～ｎｏ.７＿

５０％(ＵＦ１)
５０％(ＵＦ３)＿ ＿ ＿ .＿％

制御信号

０.０％～１００.０％

＿＿＿＿

％

出力レベル

０％～１００％

Ｐ＿＿＿

％

制御信号

０.０％～１００％Ｈ＿＿＿％

手動(上限)信号

０.０％～１００％

Ｌ＿＿＿％

下点(下限)信号

０.０％～１００％

Ｆ＿＿＿

％

勾配信号

０.０％～１００％

Ｅ＿＿＿

ソフトスタート時間 ０.０～３００秒

Ｃ＿＿＿

％

電流制限量

５０％～１１０％Ｕ＿＿＿％

ヒータ断線量

５％～
８％～

ｄ＿＿

ディレー時間０.０～３.０秒

－＿＿＿

周期時間

１.０～３.０秒

Ａ

電流定格値

１Ａ～９９９９Ａ

Ｖ

電圧定格値

０.１Ｖ～ ９９９.９Ｖ

関数特性ｎｏ．０～ｎｏ.７

＿＿＿＿
ｎｏ.

＿

５０％(ＵＦ１)
５０％(ＵＦ３)＿ ＿ ＿ .＿％

制御信号

０.０％～１００.０％

＿＿＿＿

％

出力レベル

０％～１００％- 61 -

- 62 -

単相の場合は相表示をしません。

MODE ＋ ＳＥＬ

異常再表示(注３)ＳＥＬ

出力電力(注２)

ＳＥＬ

出力電圧(注１)

ＳＥＬ

出力電流(注１)

出力表示

常再表示をしません。

注３： 異常表示がない場合には異い場合には出力電力表示をしない。

注２： 電力検出用変換ﾎﾞｰﾄﾞがなをしないことがあります。

ＳＥＬ
注１： 変換ﾎﾞｰﾄﾞの種類により表示

MODE ＋ ＳＥＬ

MODE ＋ ＳＥＬ

MODE ＋ ＳＥＬ

ＵＶＷ相

Ｗ相

Ｖ相

Ｕ相

相表示

ＭＯＮＩ

ＦＵＮＣ

＋

MODE

ＳＥＬ

１００．０％

ＳＥＬ

９０．０％

ＳＥＬ

８０．０％

１０．０％

ＳＥＬ

０．０％

ＳＥＬ
ＦＵＮＣ ＋ ＳＥＬＳＥＬＦＵＮＣ ＋ ＳＥＬ

ＦＵＮＣ ＋ ＳＥＬ

ＦＵＮＣ ＋ ＳＥＬＳＥＬＦＵＮＣ ＋ ＳＥＬＳＥＬＦＵＮＣ ＋ ＳＥＬＳＥＬＦＵＮＣ ＋ ＳＥＬＳＥＬＦＵＮＣ ＋ ＳＥＬＳＥＬＦＵＮＣ ＋ ＳＥＬ

ＳＥＬ

ＳＥＬ
ＦＵＮＣ ＋ ＳＥＬ

ＦＵＮＣ ＋ ＳＥＬ

ＦＵＮＣ ＋ ＥＮＴＥＲ

ＳＥＬ

ｎｏ． １

関数特性表示

ＳＥＬ

ＳＥＬ

ＳＥＬ

ＳＥＬ

ＳＥＬ

ｿﾌﾄｽﾀｰﾄ時間

勾配信号

下点信号

手動信号

温調信号

設定信号表示

STATE

ＳＥＬ

１００％

９４％

８７％

２４％

０％

関数優先設定ｿﾌﾄｽﾀｰﾄ時間優先設定

勾配信号優先設定

下点信号優先設定

手動信号優先設定

温調信号優先設定

MODE

＋

周期時間

ﾃﾞｨﾚｰ時間

ﾋｰﾀ断線量

電流制限量

ＦＵＮＣ

ＳＥＬ

ＳＥＬ

ＳＥＬ

ＳＥＬ

ＳＥＬ

ＳＥＬ
ＦＵＮＣ ＋ ＳＥＬＳＥＬＦＵＮＣ ＋ ＳＥＬＳＥＬＦＵＮＣ ＋ ＳＥＬ

ＦＵＮＣ ＋ ＳＥＬ

周期時間優先設定

ﾃﾞｨﾚｰ時間優先設定

ﾋｰﾀ断線量優先設定

電流制限量優先設定

ＦＵＮＣ

＋

MODE

ＳＥＬ

△ ，

ＭＯＤＥ ＋▽ ，

ＦＵＮＣ ＋

ＳＥＬ

Ｓ３－６

ＳＥＬ

Ｆ３－５

ＳＥＬ

Ｆ３－４

関数特性設定表示
ＦＵＮＣ ＋ ＥＮＴＥＲ

ＥＮＴＥＲ

ＳＥＬ

Ｆ３－３

ＳＥＬ

Ｆ３－２

定格設定表示ＦＵＮＣ ＋ ＥＮＴＥＲ

ＦＵＮＣ ＋ ＥＮＴＥＲ

ＳＥＬ

Ｆ３－１

ＥＮＴＥＲ

特殊ﾓﾆﾀ表示

，

▽

電圧定格値

ＳＥＬ

電流定格値

ＳＥＬ

ＳＥＬ

ＳＥＬ

ＳＥＬ
ＦＵＮＣ ＋ ＳＥＬＳＥＬＦＵＮＣ ＋ ＳＥＬＳＥＬＦＵＮＣ ＋ ＳＥＬ

ＦＵＮＣ ＋ ＳＥＬ

周期時間優先設定

ﾃﾞｨﾚｰ時間優先設定

ﾋｰﾀ断線量優先設定

電流制限量優先設定

ＳＥＬ

１００．０％

ＳＥＬ

９０．０％

ＳＥＬ

８０．０％

１０．０％

ＳＥＬ

０．０％

ＳＥＬ

ｎｏ． １

ＳＥＬ
ＦＵＮＣ ＋ ＳＥＬＳＥＬＦＵＮＣ ＋ ＳＥＬ

ＦＵＮＣ ＋ ＳＥＬＳＥＬＦＵＮＣ ＋ ＳＥＬ

ＦＵＮＣ ＋ ＳＥＬＳＥＬＦＵＮＣ ＋ ＳＥＬ

Ｆ３－３ 関数特性設定表示

ＳＥＬ

１００％

９４％

８７％

２４％

０％

関数優先設定注３： ｻｲｸﾙ制御設定時のみ表示可能
注４： 各信号優先設定は外部(０)，表示ﾊﾟﾈﾙ(１)，通信(２)の設定ができる。
その他の優先設定は表示ﾊﾟﾈﾙ(１)，通信(２)の設定が出
来る。

ＳＥＬ

周期時間 注３

ＳＥＬ

ﾃﾞｨﾚｰ時間 注３

ﾋｰﾀ断線量

電流制限量

Ｆ３－１ 定格設定表示△

ｿﾌﾄｽﾀｰﾄ時間優先設定

勾配信号優先設定

下点(下限)信号優先設定

手動(上限)信号優先設定

温調信号優先設定△ ， ＦＵＮＣ ＋ ▽ ，

ＳＥＬ

ＦＵＮＣ ＋ ＳＥＬＳＥＬＦＵＮＣ ＋ ＳＥＬＳＥＬＦＵＮＣ ＋ ＳＥＬ

ＳＥＬ

ＳＥＬ
ＦＵＮＣ ＋ ＳＥＬ

ＦＵＮＣ ＋ ＳＥＬ

ｷｰにて設定値を変更すると設定値が点滅する。
ＥＮＴＥＲ を押して設定値を確定すると点灯になる。

ＭＯＤＥ ＋

ＳＥＬ

ＳＥＬ

ＳＥＬ

ｿﾌﾄｽﾀｰﾄ時間

勾配信号

下点(下限)信号ＳＥＬ

手動(上限)信号

温調信号

設定表示

INPUT

□お問い合せ㈱三社電機製作所
営業直通電話

営業本部
東京支店
九州営業所

（０６）６３２５－０５００（０３）３８３４－１７００（０９２）４３１－７５８６

電力調整器担当までご連絡ください。
ホームページ：http://www.sansha.co.jp/
本仕様は製品の改良により予告なく変更することがあります。
Ｋ１Ａ５７８６００Ｃ- 63 -

２０２３．０８．０４