PPS-08

下水道圧送管路クリーニングシステム《 ＰＳＰＣシステム 》

計画・設計マニュアル

下水道圧送管路研究会

目次ページ

１．はじめに

１２．ＰＳＰＣシステムの概要

１２．１ ＰＳＰＣシステムとは

１２．２ システムの特徴

２２．３ システムの採用効果

２２．４ システムの種類

３２．５ システムの構成

３２．６ システムの必要事項

４

３．システムの計画と設計

５

３．１ 標準タイプ

５３．２ 独立タイプ

１１４．システムの運転と維持管理

１２

４．１ システムの運転

１２

４．２ 洗浄時期の判断方法

１２

４．３ 洗浄効果の判定方法

１２

４．４ 維持管理

１２４．５ 安全対策

１２

５．計画設計資料

１３

５．１ ピグ発射装置の寸法・質量

１３５．２ ピグの寸法・質量

１５５．３ ピグ通過確認装置の寸法・質量

１６５．４ ピグ発射装置廻りの配管例 （標準タイプ）

１７５．５ ＰＳＰＣシステムの実績

２５

１．はじめに
下水道管路施設の機能保全のための維持管理は、ライフサイクルコストの観点からも非常に重要であると認識されつつある。しかしながら、建設を急ぐ下水道整備の中においては、あまり顧みられることなく現在に至っている。
特に、圧送管路の維持管理は、その問題発生の少なさからも全くなされていない状況にあるが、管路の長距離化、大規模化により、その合理的な手法が種々検討され始めている。
本資料に示す「下水道圧送管路クリーニングシステム《ＰＳＰＣシステム》」は、効率的な圧送管路の維持管理を手助けする洗管システムとして開発されたものである。
本資料が下水道圧送管路の維持管理の一助となれば幸いである。

２．システムの概要
２．１ ＰＳＰＣシステムとはPressured Sewage Pipeline Cleaning System の略で、圧送ポンプの吐出側にピグ発射装置（ピグランチャ）を設置し、発泡樹脂製のピグを管路内走行させることにより、管路内の堆積物、スライム、空気、ガスなどを排出し、下水道管路を常に健全な状態で維持管理するシステムである。

図−１ システム概要図

２．２ システムの特徴(1)通水したまま洗管が可能
ピグの発射はバルブ操作により簡便に行えるので、ポンプの運転を止めることなく通水したままで洗管作業が可能である。また、洗管用水は清水である必要はない。
(2)長距離洗管が可能
ピグは管内水の流れとともに管路内を走行するので、ピグ発射装置から管路出口まで長距離を一度で洗管することが可能である。
(3)空気弁、排泥設備の省略が可能
洗管によって空気、ガス、固形物などの管内堆積物を排出するので、空気弁や排泥設備の設置数を減らすことが可能である。
(4)専用動力は不要
ピグの発射および走行には本設の圧送ポンプを利用するので、別途専用動力は不要である。
(5)簡便な洗管作業
洗管作業は、ポンプ運転とバルブ操作が主な作業であり、難しい技術は不要である。
２．３ システムの採用効果(1)いつまでも若々しい管路
管路内面は常にクリーンな状態で、建設当初の通水能力を維持できる。
(2)小流量対策
供用開始当初の小流量時の堆積物やガス発生に有効である。
(3)臭気対策管内の堆積物、ガスなどの臭気原因物質を除去できるため臭気対策が可能である。

図−２ ＰＳＰＣシステムによる洗浄効果の例

２．４ システムの種類(1)標準タイプ
標準形式または簡易形式ポンプ場で、ポンプ場建屋内にピグ発射装置の設置が可能な場合に設置するタイプ。
(2)独立タイプ
マンホール形式ポンプ場および標準・簡易形式ポンプ場でもポンプ場建屋内の設置が不可能な場合に設置するタイプ。
２．５ システムの構成
本システムの主要構成機器は下記に示すものである。
(1)ピグ発射装置
ポンプ場内またはポンプ場下流側に設置し、洗管のためのピグを発射する装置であり、作業の効率化のためにワンタッチ式開閉装置、注水口、発射確認装置、圧力計、ドレンを備えたもの。
(2)通過確認装置
管路途中に設け、ピグの通過が確認できる装置。長距離管路などに用いられる。
(3)ピグ
砲弾型の清掃器具で、材質は半硬質ウレタン発泡体にウレタン樹脂コーティングを施したもの。これをポンプ圧力で管内走行させることにより管路を清掃する。
(4)バルフ、配管類
ピグ発射装置まわりに必要な機材。ピグ発射は、バルブ開閉により行う。

図−３ ピグ発射装置

図−４ 圧送下水用ピグ

図−５ ピグ通過確認装置

２．６ システムの必要事項
本システムの適用に際しての必要事項は下記のものである。
(1)圧送ポンプ
ピグ発射および走行に必要な圧力が得られること。
(2)圧送管路同一口径であること。
また、管路途中にピグが通過不可能なバルブ（バタフライ弁、偏心構造弁など）や機器（流量計、温度計など)がないこと。
(3)ピグ通過確認装置
管路延長が長距離になる場合は、ピグ通過確認装置を設置すること。
(4)洗管用水洗管に必要な水量を確保できること。
(5)洗管インターバル
管路供用後は堆積物やスライム付着の有無にかかわらず、ある一定のインターバルを定めて洗管を行うこと。

３．システムの計画と設計
３．１ 標準タイプ(1)適用口径
φ100〜φ600 mm の圧送用ダクタイル管路(2)必要水量
ピグ洗管に要する水量は下式で計算する。
Ｑp ＝ ｋ 1･ｋ 2･ｋ 3･Ｖ
ここに、

Ｑp：必要水量（m３）ｋ 1：Leak係数（＝1.05）
ｋ 2：充水係数（＝1.05）
ｋ 3：安全係数（＝1.2）
Ｖ ：管路容積（m３）

ピグ洗管に必要な水量がポンプ井の容量などにより確保出来ない場合は、必ずしも一度に洗管を行う必要はないが、再度水量の確保が出来次第、継続して洗管作業を行う。また、洗管に使用する水は清水や処理水であることが望ましい
が、下水をそのまま用いても差し支えない。
(3)ポンプ必要揚程
ピグ洗管時には、ピグの走行抵抗により通常の通水時より高いポンプ吐出圧が必要となる。経験則によるピグ洗管時に必要なポンプ揚程は次式で計算する。
Ｈp ＝ Ｈ ＋ ｈ 1
ここに、Ｈp：ピグ洗管に必要なポンプ揚程（m）
Ｈ：通常通水時のポンプ全揚程（m）
h1：ピグ発射水圧（m） （表−１参照）
表−１

ピグ発射水圧管径ｈ1

管径ｈ1(mm)(m)(mm)(m)10010350515010400520010450525010500

5300

106005ただし、実際に上記の圧力が必要となるのは、ピグ発射時や管路中に極めて曲がり部が多い場合などであり、一般には通常通水時の＋α程度の圧力で洗管可能である。
また、洗管作業時に補助ポンプとして消防ポンプなどが別途準備できる場合はこの限りではない。
【計算例】
図−３のような管路の場合、必要水量（Ｑp）とポンプ必要揚程（Ｈp）は下記となる。

図−６ 計算例の管路概要
必要水量

Ｑp ＝ ｋ 1･ｋ 2･ｋ 3･Ｖ＝ 1.05×1.05×1.2×(π/4×0.32 ×2000)＝ 187 m 3

ポンプ必要揚程

Ｈp ＝ Ｈ ＋ ｈ 1＝ 15 + 10 ＝25 m

したがって、ポンプは全揚程 25m 以上のポンプが必要であり、洗管用水として187 m3 の水が必要となる。
(4)管路計画①ピグ発射装置ピグ発射装置は、ポンプ場構造物内に設置する。

図−７ ピグ発射装置

図−８ ピグ挿入状況②圧送管路
圧送管路の配管形状は、ピグの走行を妨げないものとする必要がある。
・バタフライ弁、逆止弁、偏心構造弁など、全開しても 100%の通過断面が得られない弁はピグ通過不可能。
・流量計、濃度計などで絞りにより管口径が縮小するものや管内に突起物があるタイプのものはピグ通過不可能。

図−９ ピグ走行を考慮すべき管路例

③ピグの排出・回収方法
管路計画の段階で、ピグの排出と回収が無理なく行えるように、自然流下管きょ側に流入しないピグ回収方式（ステンレス金網方式､ステンレス格子方式､ネット回収方式など）を検討しておく必要がある。
・ステンレス金網方式の例
例１ ピグが下流側管路に流れていかないよう金網を設ける。
ピグの回収は、かぎ棒でピグをつり上げる。

例２ 排出口にステンレス籠を設置し、ピグを落とし込んで籠とともに回収する。

図−１０ ピグ回収参考図（ステンレス金網方式）※【注意】※ピグ洗浄を行うとピグの吐出時に硫化水素ガスやメタンガスが噴出することがあるため十分注意する必要がある。

図−１１ ステンレス格子方式

図−１２ ネット回収方式④ピグ通過確認装置
管路途中で、ピグが通過したことを確認する装置で、これを長距離管路や屈曲部の多い管路に設置しておくことにより、ピグの走行状況が確認可能である。

図−１３ ピグ通過確認装置

３．２ 独立タイプ
マンホール形式ポンプ場やポンプ場建屋内にピグ発射装置の設置スペースが確保できない場合は、独立タイプのピグ発射装置となる。
独立タイプのピグ発射装置は、ポンプ下流側に専用のマンホールを設置し、洗管作業を行う。
ピグ、通過確認装置や設計手法は標準タイプ（ポンプ場建屋内設置型）のものと同じであるが、ピグ発射装置の構造が簡略化されている。また、ポンプ運転を短時間停止してピグ発射する必要がある。

注）一般的には、ピグ発射装置の下流側にピグの装填・発射のための仕切弁が必要となる。

図−１４ 独立タイプピグ発射装置設置例

４．システムの運転と維持管理
４．１ システムの運転(1)ピグ通過テスト
管路完成直後に管内のクリーニングとピグの通過確認のため、清水などで管路全線の通過テストを行う必要がある。
既設供用中の圧送管路に本システムを新設適用する場合は、ピグの通過テスト中にピグが詰まり送水不能となる危険性が高いため、十分な検討が必要である。
(2)運転インターバル
管路供用後は堆積物やスライム付着の有無にかかわらず、ある一定のインターバルを定めてピグ洗管を行う。
本システムの目的は、堆積の進行を防止することにあり、成長したスライムを除去することではない。
４．２ 洗浄時期の判断方法
洗浄時期の判断方法は、おおむね下記による。
①汚水の汚れ具合（目視）②流量の低下③臭気の発生④ポンプの運転時間の増加
過去の実績から、ピグ洗管は、ほぼ２回／年締度の頻度で実施されている。
４．３ 洗浄効果の判定方法
洗浄効果の判定方法は、次のようなものが現在実施されている。
①汚水の清浄度（目視）②流量の回復③臭気の低減④ポンプ運転時間の低減
４．４ 維持管理
圧送管路は、送水能力の低下を生じないように、定期的に堆積物の状態や臭気の発生状況等を確認する。また、必要に応じて管路の清掃を実施する。
４．５ 安全対策
本システムによる洗管を実施したことにより、万一、管路に異常が生じた場合には、以下の対応により早急に管路の機能回復に努める。
①単一管路の場合には、できる限り低圧、小流量で運転し、流量の少ない時間帯に対策を実施する。
②バイパス管路がある場合には、送水系統の切り替えを行う。
③計画・設計時点で、ピグの逆送を考慮した配管設計を行う。

５．計画設計資料
５．１ ピグ発射装置の寸法・質量(1)標準タイプ

(2)独立タイプ

５．２ ピグの寸法・質量

５．３ ピグ通過確認装置の寸法・質量

５．４ ピグ発射装置廻りの配管例（標準タイプ）

５．５ ＰＳＰＣシステムの実績
表−２ ＰＳＰＣシステム実績表
No.

事業体名

1

豊田市下水道局

トヨタ自動車工場内

2

大阪市南部流域下水道事務所

大井処理場〜
今池処理場

3

香川県瀬戸大橋架橋
香川県坂出市に移管
記念博覧会協会

45

同上

日本下水道事業団

設置場所

管径×延長

流体種別

設置年度

φ100〜φ200×2km×8 条(8 台)

汚水1984.10

φ350×4km

汚水1984.11

φ200×2.5km

汚水1987.6

φ150×2.5km

汚水1987.6

大阪府高石処理場〜
汐見処理場

φ350×4km

汚泥1990.3

同

上

6

同

上

汐見処理場〜
大阪南広域処理場

φ350×2.1km

汚泥1990.37同上磯の上処理場〜
大阪南広域処理場

φ200×2.7km

汚泥1990.38同上

泉北処理場〜
高石処理場

φ200×8km

汚泥1990.3

長野県白馬村φ100×2.5km

汚水1990.10

φ100×0.3km

汚水1990.10910（株）中京テレビ
リゾート企画
同

上

同

上11

石川県河北郡高松町下水道課

石川県河北郡高松町

φ350×1.4km

汚水1990.1012石川県河北郡
津幡町下水道課

石川県河北郡津幡町

φ350×0.5km

汚水1991.313大阪市南部流域
下水道事務所

大井処理場〜
今池処理場

φ800×4km

汚水1991.514日本下水道事業団

φ300×1.7km

汚水1993.115石川県小松市
下水道課

御幸汚水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場

φ350×4km

汚水1993.216日本下水道事業団

大阪府石津処理場〜
高石処理場

φ300×5.8km

汚泥1993.3

兵庫東下水汚泥
エースセンター

φ250×0.1km

汚泥1993.1

関西新空港

φ300×1.2km

汚水1993.7上

φ600×1.6km

汚水1993.7

大阪府三宝処理場〜
石津処理場

φ200×6.5km

汚泥1993.12

17
18
1920

同

上

関西国際空港（株）
同上

日本下水道事業団

滋賀県滋賀町 琵琶湖流域
湖西処理区木戸ﾎﾟﾝﾌﾟ場

同No.

事業体名

設置場所

管径×延長

流体種類

設置年度

21

日本下水道事業団
兵庫東エース

武庫川２号幹線

φ200×20km

汚泥

1994.222日本下水道事業団
兵庫西エース

揖保川処理場〜
兵庫西ｴｰｽｾﾝﾀｰ

φ200×1.4km

汚泥1993.523石川県七尾市
建設部水道課石川県七尾市

φ300×1.7km

汚水1993.1124

石川県大聖寺川処理区

φ500×4.5km

汚水1995.1

25（財）びわ湖ﾚｲｸﾌﾛﾝﾄｾﾝﾀｰ

滋賀県草津市

φ200×4.5km

汚水1995.126

香川県土木部
善通寺土木事務所

香川県善通寺市

φ200×0.5km

汚水1995.227

岐阜県木曽川右岸
流域下水道事務所

φ400×2km
φ250×2km

汚水1995.728兵庫東広域処理事務所

兵庫武庫川上流〜
中間槽

φ200×6km

汚泥

1995.729茨城県北茨木市
下水道課

茨城県北茨木市

φ300×2.6km

汚水1996.330

兵庫西広域処理事務所

中部送泥ﾎﾟﾝﾌﾟ場〜
兵庫西ｴｰｽｾﾝﾀｰ

φ450×8.4km

汚泥1996.731

石川県小松市

石川県小松市
松陽ﾎﾟﾝﾌﾟ場

φ300×2.5km

汚水1996.932

舞鶴市下水道部

舞鶴市中ﾎﾟﾝﾌﾟ場

φ350×2.4km

汚水1996.1233

建設省土木研究所

茨城県湖北実験場

φ100×0.9km

汚水1997.134

淡路・東浦広域下水道組合

大磯中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場〜
東浦浄化ｾﾝﾀｰ

φ250×2.5km
×2 条(2 台)

汚水1997.235

同

鵜崎中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場〜
鵜崎浄化ｾﾝﾀｰ

φ300×1.7km
×2 条(2 台)

汚水1997.936

神奈川県愛甲郡
愛川町下水道課

神奈川県愛川町

φ400×1.7km

汚水1997.1237

新潟県見附市
下水道課

新潟県見附市

φ200×2.5km

汚水1997.1238

鳥取県鳥取市千代水ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ〜
秋里終末処理場

φ150×3.5km
×2 条(2 台)

汚泥1998.239

福岡市下水道局

福岡市能古汚水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場

φ150×2.1km
×2 条(2 台)

汚水1998.240日本下水道事業団
大阪南広域処理事務所

中部下水処理場〜
磯上下水処理場

φ200×8km

汚泥1998.6

上No.

事業体名

設置場所

管径×延長

流体種類

設置年度

41

兵庫県姫路
土木事務所

揖保川浄化ｾﾝﾀｰ

φ900×1.3km

汚水1998.642

京都府流域下水道事務所

桂川中流流域
八木島ﾎﾟﾝﾌﾟ場

φ400×0.8km

汚水1998.943広島県三原土木建築事務所

φ200×0.2km

汚水1998.944滋賀県高島流域
下水道事務所

マキノポンプ場

φ300×4.1km

汚水1998.945

横浜市下水道局

港北下水処理場

φ300×7.8km

汚泥1999.346

宇ノ気七塚都市計画
下水道組合

七塚第３ポンプ場

φ250×1.5km

汚水1999.347

日本下水道事業団
兵庫西広域処理事務所

東部ポンプ場〜
中部ポンプ場φ300×7.2km

汚泥1999.848

札幌市下水道局

手稲下水処理場〜
西部ｽﾗｯｼﾞｾﾝﾀｰ

φ300×1.5km

汚泥1999.949網走市下水道課

能取第１ﾎﾟﾝﾌﾟ所

φ150×2km

汚水1999.1150

滋賀県東北部流域
下水道事務所

下岡部ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場

φ200×1.5km

汚水2000.251

滋賀県高島流域
下水道事務所

高島ﾎﾟﾝﾌﾟ場

φ300×3km
×2 条(2 台)

汚水2000.352

香川県坂出土木事務所

国分寺中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場

φ450×3.5km

汚水2000.353

滋賀県東北部流域
下水道事務所

須川中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場

φ300×2.4km
×2 条(2 台)

汚水2000.953

茨城県西流域
下水道事務所

下妻ﾎﾟﾝﾌﾟ場

φ400×3.4km

汚水2000.954大阪市下水道局

住之江処理場〜
平野処理場

φ200×13km
×2 条

汚泥

2001.155

横浜市下水道局

西部下水処理場（東菅野幸浦旋）

φ350×6.2km
φ250×6.2km

汚泥2001.356

富山県下新川郡
入善町下水道課

φ200×2km

汚水2001.357

横浜市下水道局

金沢処理区（東俣野幸浦線）

φ350×4.5km
×2 条(2 台)

汚泥2001.758（財）千葉県下水道公社

袖ヶ浦市横田ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場

φ200×3.5km

汚水2001.1059

岐阜県加茂郡八百津町
M66-1 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場
上下水道課

φ100×0.6km

汚水2001.12

No.

事業体名

設置場所

管径×延長

流体種類

設置年度

60

日本下水道事業団

大阪市舞洲ｽﾗｯｼﾞｾﾝﾀｰ

φ350×4.4km
×2 条

汚水

2002.261

福島県耶麻郡塩川町

塩川浄化センター

φ250×1.7km

汚水2002.362

兵庫県龍野市

沢田前処理場
沢田・譽田汚水幹線

φ250×2.0km

汚水2002.963

滋賀県滋賀郡志賀町

木戸ポンプ場

φ300×1.7km

汚水2002.1164大阪府守口市下水道部

森口処理場〜鴻池処理場

φ150×3.8km

汚泥2002.1165

日本下水道事業団

釧路町遠矢中継ポン
プ場

φ300×4.5km

汚水2003.166

石川県小松市

東部中継ポンプ場

φ450×2.32km

汚水2003.167日本下水道事業団

志賀町南小松中継ポンプ場

φ250×1.3km
×2 条

汚水

2003.268

石川県羽咋市

本江マンホールポン
プ場

φ100×0.76km

汚水2003.269

滋賀県守山市下水道課

速野ﾎﾟﾝﾌﾟ場

φ450×3.4km

汚水2003.270

大阪市都市環境局

大野下水処理場〜海老江下水処理場

φ200×5.8km
×2 条

汚泥

2003.371

大阪市都市環境局

海老江下水処理場〜
此花下水処理場

φ450×3.5km

汚泥2003.372

大阪市都市環境局

此花下水処理場〜舞洲下水処理場

φ350×4.4km
×2 条

汚泥

2003.373

横浜市下水道局

栄第一下水処理場

φ350×10.45km
×2 条

汚泥

2003.374

京都府流域下水道建設 宮津湾流域
事務所
石川ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場

φ250×0.76km

汚水2003.475

堺市

化学処理場〜泉北処理場

φ350×6.2km
φ250×6.2km

し尿2003.776

京都府舞鶴市下水建設課

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場

φ250×1.5km

汚水2003.877神戸市

ポートアイランド処理場

φ150×4.0km
×2 条

汚泥

2003.1078

長崎県佐世保市

φ150×1.0km

汚水2003.1079日本下水道事業団

φ350×2.0km
×2 条

汚水

2003.11

常滑市空港島汚水中
継ポンプ場

No.

事業体名

設置場所

管径×延長

流体種類

設置年度

80

宇都宮市

新最終処分場

φ100×4.0km
×2 条

浸出水

2004.281横浜市下水道局

中部下水処理場〜
磯子下水処理場

φ200×6.92km
×2 条

汚泥

2004.382横浜市下水道局

金沢下水処理場

φ350×4.0km
×2 条

汚泥

2004.383横浜市下水道局

都築下水処理場〜
神奈川下水処理場

φ300×12.8km

汚泥2004.384日本下水道事業団

長崎県三和町栄上ポ
ンプ場

φ250×1.3km
×2 条

汚水

2004.385舞鶴市下水道建設課

マンホールポンプ場

φ200×1.1km

汚水2004.386

三田市

つつじヶ丘汚水幹線

φ350×4.6km

汚水2004.887札幌市下水道局

厚別処理場〜
東部ｽﾗｯｼﾞｾﾝﾀｰ

φ300×5.7km

汚水2004.988福井県福井市下水道部

境浄化センター〜
日野川浄化センター

φ150×4.6km

汚泥2004.1089日本下水道事業団

山口市大内中継ポン
プ場

φ400×1.3km

汚水2005.390姫路市下水道局

高木川西前処理場

φ150×1.1km

皮革汚水

2005.1091横浜市下水道局

栄第一下水処理場

φ350×12.0km

汚泥2005.1192

千歳市水道局

浄化センター

φ300×10.0km
×2 条

汚水

2006.293舞鶴市下水道建設課

マンホールポンプ場

φ250×1.35km

汚水2006.294

大阪市都市環境局
下水道部

放出下水処理場〜
平野下水処理場

φ300×6.7km
×2 条

汚泥

2006.395

大阪市都市環境局
下水道部

西部下水処理場（東菅野幸浦旋）

φ250×6.0km
×2 条

汚泥

2006.396

滋賀県琵琶湖環境部
下水道建設課

高島幹線〜
高島東幹線

φ150×0.38km

汚水2006.697

滋賀県琵琶湖環境部
下水道建設課

高島幹線〜
高島東幹線

φ150×0.32km

汚泥2006.698

滋賀県琵琶湖環境部
下水道建設課

高島幹線〜
高島東幹線

φ200×1.21km

汚水2006.699

滋賀県琵琶湖環境部
下水道建設課

高島幹線〜
高島東幹線

φ250×2.375km

汚水2006.6

No.

事業体名

設置場所

管径×延長

流体種類

設置年度

100

大阪市都市環境局

此花下水処理場〜津守下水処理場

φ300×6.7km
×2 条

汚泥

2006.7101

北見市企業局

水質改善下水道東 10号幹線

φ100×5.0km

汚泥2006.11102日本下水道事業団

淡路市淡路・東浦浄化センター

φ500×0.07km

海水取水2006.12103滋賀県東北部流域
下水道事務所高島東幹線船木１
マンホールポンプ場

φ150×1.05km

汚水2007.1104

登別市役所

登別ポンプ場

φ250×2.645km

汚水2007.2105

防府市土木建築部下水右田中継ポンプ場
道管理課

φ350×1.0km

汚水2007.5106日本下水道事業団

大牟田市北部浄化センター

φ150×5.0km

汚泥2007.7107

稲敷市

真空ステーション

φ125×2.5km

汚水2007.11108

千葉市下水道局

中央浄化センター〜
南部浄化センター

φ200×10km
×2 条

汚泥

2008.2109

鹿児島市水道局

谷山処理場〜南部処理場

φ200×6.0km

汚泥2008.3110

岩手県北上川上流流域 柴 沢 汚 水 中 継 ポ ン プ
下水道事務所場

φ600×3.5km
×2 条

汚水

2008.6111

大阪市建設局

φ150×2km
×2 条

汚泥

2009.3112

奈良県流域下水道セン
野原ﾎﾟﾝﾌﾟ場
ター

φ150×0.45km
×2 条

汚水

2009.7113堺市

土居川海水導水路

φ350×0.85km

海水取水2009.9114

大阪市建設局

津守下水処理場〜
住之江下水処理場

φ200×10km
×2 条

汚泥

2009.10115

静岡県沼津土木事務所

夏梅木ポンプ場

φ350×6.2km
φ250×6.2km

汚泥2009.11116

富山県入善町下水道課

吉原第一ポンプ場

φ250×1.3km

汚水2010.1117

大阪市建設局

放出下水処理場〜中浜下水処理場

φ150×2.0m
×2 条

汚泥

2010.2118

大阪府寝屋川流域下水
なわて水みらいセンター
道〜鴻池水みらいセンター

φ250×8.58km×2 条

汚泥2010.3119大阪府寝屋川流域下水 竜華水みらいセンター〜川道俣水みらいセンター

φ250×8.0km
×2 条

汚泥

2010.3

中浜下水処理場

No.

事業体名

設置場所

管径×延長

流体種類

設置年度

120

石川県小松市

御幸ポンプ場

φ600×5.0km

汚水2010.3121

堺市

土居川海水導水路

φ250×0.8km

海水取水2010.7122

京都市上下水道局

鳥羽水環境保全センター

φ250×9.0km

汚泥2011.2123

京都市上下水道局

鳥羽水環境保全センター

φ200×4.0km

汚泥2011.2124

京都市上下水道局

鳥羽水環境保全センター

φ200×4.0km

汚泥2011.3125愛知県海部建設事務所

弥富ポンプ場

φ600×8.0km

汚水2012.1126

関西国際空港LCC ターミナル

φ150×0.5km

汚水2012.6127

名古屋市上下水道局

空見スラッジリサイ
クルセンター

φ350×3.2km
×2 条汚泥2012.7128

京都市上下水道局

石田水環境保全センター

φ250×8.0km
×2 条

汚泥

2012.8129名古屋市上下水道局

宝 神水処理センター〜
空見水処理センター

φ350×3.2km
×2 条

汚泥

2012.10130大阪府南部流域下水道
高石ﾎﾟﾝﾌﾟ場事務所

φ300×5.8km

汚泥2012.11131

横浜市環境創造局

磯子ﾎﾟﾝﾌﾟ場〜南部処理場

φ400×4.6km
×2 条

汚水

2012.12132香川県中讃広域行政事 琴平町郷見区内ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟ
ﾝﾌﾟ〜金倉川 2 号幹線
務組合

φ200×0.5km

汚水2012.12133

加賀沿岸流域下水道
大聖寺川処理区

φ600×2.7km

汚水2013.9134大阪府南部流域下水道 汐見送泥ポンプ場〜
事務所
高石ポンプ場

φ350×4.22km

汚泥2013.11135大阪府南部流域下水道 汐見送泥ポンプ場〜
事務所
磯上処理場

φ350×2.18km

汚泥2013.11136

大阪府南部流域下水道 汐見送泥ポンプ場〜
事務所
磯上処理場

φ200×2.825km

汚泥2013.11137日本下水道事業団

甲 子園浜送泥ポンプ場〜枝川送泥ポンプ場

φ250×2.0km
×2 条汚泥2014.3138

石川県小松市

南部第一汚水中継ポ
ンプ場

φ500/φ450×
2.0km

汚水

2014.12139大阪市建設局
平野下水処理場

住之江下水処理場〜
放出下水処理場

φ250/φ400×10.0km×2 条

汚泥2015.3

加賀中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場〜大聖寺浄化センター

No.

事業体名

140

設置場所

管径×延長

流体種類

設置年度

大阪市建設局
平野下水処理場

住之江下水処理場〜
放出下水処理場

φ200/φ350×10.0km×2 条

汚泥2015.3141

名古屋市上下水道局

熱 田水処理センター〜
柴田水処理センター

φ300×3.2km
×2 条汚泥2015.3142

名古屋市上下水道局

霞 橋水処理センター〜
打出水処理センター

φ300×3.2km
×2 条汚泥2015.3143

山口市上下水道事業管 山 口市環境センター〜
山口市浄化センター
理者

φ100×0.8km
×2 条

汚水

2016.2144

高松市上下水道事業管 高 松 市 東 部 浄 化 セ ン
理者ター

φ150×0.7km
×2 条

し尿

2016.5145

高松土木事務所

φ100×0.6km

汚水2017.2

146

UR 首都圏ニュータウン 金 田 台 ポ ン プ 場 〜
小野崎中継ポンプ場
本部つくば市中根

φ300×4.6km

汚水2017.5147

札幌市下水道河川局

拓北水再生プラザ〜
茨戸水再生プラザ

φ200×7.6km

汚泥2017.11148

大阪市建設局十八条下水処理場〜
大野下水処理場

φ250×10.9km
×3 条

汚泥

2017.12149

宇都宮市

新最終処分場

φ80×0.5km
×2 条

浸出水

2019.8150

柳井土木建築事務所

久賀大島浄化センター

φ250×0.5km

汚水2019.11151

常総市

常総 IC 幹線

φ250×2.0km
×2 条

汚水2020.3

高松港ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ下水道圧送管路研究 会
事 務 局 ： 〒104-8307 東京都中央区京橋 ２-１-３（ ㈱クボタ東京本社内 ）http : // www.assouken.gr.jp/