東芝ライテック株式会社

無線T/Flecsシステムカタログ 2023年4月

照明器具個別制御システム

無線

システム

東芝ライテック株式会社

東芝ライテック株式会社

無線T/Flecsシステムカタログ 2023年4月

無線T/Flecsシステム 特長

無線

システム

導入が簡単で、点灯操作もワンタッチ。
魅力的な空間照明による集客効果に加え、省エネ効果も期待できます。
商品の特長につきましては弊社ホームページより動画でもご覧いただけます。
（http://www.tlt.co.jp/tlt/products/system/t̲flecs̲wireless/t̲flecs̲wireless.htm）

特長

信号線レスでラクラク導入

配線は電源線のみでOKの簡単施工。リニューアルにあわせた導入にもおすすめです。

●施工は電源線を接続するだけ●信号線の配線が不要

電源

信号線の代わりに無線で接続
信号線の配線工事の
手間が不要

無線エリア
コントローラー
既設の蛍光灯器具を取り外して……

照明電源

新しいLED器具を取り付けるだけ

無線制御器具

点灯操作もワンタッチ

タブレットを持った状態で操作。明るさを確認しながら操作できるから、感覚的な調整も可能です。

●1台単位からグループ設定が可能

感覚的に使えるから操作も簡単

1●グループごとの明るさ設定も簡単

グループ単位で操作

無線制御器具東芝ライテック株式会社

無線T/Flecsシステムカタログ 2023年4月

無線T/Flecsシステム 特長

つながる無線通信機能
中継機能、920MHz帯の採用※1 により、広いエリアをカバーします。
●中継機能で広いエリアをカバー●高い接続安定性 920MHz帯の採用※1

無線エリアコントローラーとT/Flecs無線制御器具の間に障害物がある場合、920MHzは、以下の特徴があると期待されています。

その両方を見通せる場所に無線制御器具があれば中継機能を「有効」にする●電波干渉 2.4GHzは無線LAN、Bluetooth、電子レンジなどにも使用されており、ことで通信が可能となります※2。

干渉しやすい。一方、920MHzは新たに解禁された周波数のため、干渉しにくい。

※2 中継機能は、器具から1回のみ。中継を受けた器具からさらに中継することはできません。

無線エリアコントローラー●回り込み特性 920MHzは、2.4GHzと比較して約10倍の回り込む傾向があり、障害物に強い。

無線エリアコントローラー
無
線
制
御
器
具

無
線
制
御
器
具

●通信距離（見通し） 920MHzは2.4GHzと比較し、通信距離が約３倍長い。
※1 無線エリアコントローラーと器具間通信の無線周波数帯域において干渉しにくい約10倍

約3倍

920MHz920MHz920MHz

柱

柱
無
線
制
御
器
具

見通せない

解
決
策

中継機能を「有効」にして対応●ガラス越しの通信もOK

無
線
制
御
器
具

2.4GHz●無線LAN（2.4GHz帯）の影響なし
器具との通信は、920MHz帯域を使用。無線LANを後から導入される場合も、安心です。

無線エリアコントローラー位置を決める際、防炎垂壁の位置が未確定だとしても、設計が効率的に行えます。
無線エリア
コントローラー

920MHz

ガラス製防炎垂壁

2.4GHz

無線エリアコントローラーと照明器具の間にガラス製の防炎垂壁があっても通信OK！

無線の周波数帯域が違うのでお互いに影響を与えません

無線ルーター

調光制御の設定変更もカンタン 魅力的な空間づくりに貢献
状況に応じた照明制御による集客や動線づくりなど、店舗経営にも貢献。
もちろん、明るさ制御による省エネ効果も期待できます。

●エリアや時間ごとに明るさを個別設定
点灯シーンを催事ごとに変更することで、お客様を飽きさせない

レジエリア

明るめ

TV・照明エリア

TVエリア

抑えめ

通常エリア

やや明るめ

レジエリア

明るめ

レイアウト変更にも迅速に対応できます。

抑えめ

照明エリア

抑えめ

通常エリア

エリア別の明るさ設定のポイント●TVエリア、照明エリアは商品が明るいので抑えめに●レジエリアは明るめに設定

やや明るめ

2

東芝ライテック株式会社

無線T/Flecsシステムカタログ 2023年4月

無線T/Flecsシステム 特長

素早く、直感的に操作できる。画面タッチで簡単設定。
タブレットを手にリアルタイムで明るさなどを調整できます。
目的に応じて、ボタン操作とフロア操作のいずれかを選んで操作します。
タブレット操作器で、照明を操作
実際の見え方を確認しながら、明るさ、光の色を操作します。

ボタン操作画面
壁スイッチのように、照明を操作します。
また、スケジュール制御の開始・停止操作ができます。

スケジュール制御の
開始・停止

あらかじめ
設定したシーンの点灯・消灯

緊急時にあらかじめ設定した強制シーンの開始・停止
ボタン表示・フロア表示の状態監視の開始

点滅グループの点灯・消灯

フロア操作画面
フロアのレイアウトを視覚的に確認しながら、照明を操作します。

点滅グループを指定し、操作アイコンをタップすると、ダイアログ

地図画面は１０枚まで対応（jpeg）

ボックスが開きます。調光度・色温度を操作できます。

①点滅グループを指定します②操作アイコンを
タップします色温度の設定調光度の設定施設ごとの活用例

あかるさにメリハリをつけ、魅力ある「あかり空 照明が必要なエリアだけを照らして省エネ。
快適に業務が行えるように照明を制御しつつ省エネ。
間」を演出。
●エリアごとの作業内容に適した点灯レベルに抑えて ●出勤から退出までの勤務に適したタイムスケジュー●器具を複数台、あるいは1台からグループ化。
●グループごとに点灯レベルや色温度を設定。
●将来の売り場のレイアウト変更にも設定変更で対応。

3

省エネ。

ル制御。
●外出/在席状況をセンシングして照明制御（人感センサー制御）。

東芝ライテック株式会社

無線T/Flecsシステムカタログ 2023年4月

無線T/Flecsシステム 特長

照明制御でさらなる省エネにも貢献●タイムスケジュール設定（例：店舗の1日）
1日のタイムスケジュール制御により時間帯によって明るさを変更でき、さらなる省エネが見込めます。

日中は外光を考慮しながら適切な明るさを確保

お客様の多い時間帯は活気のある明るい空間に

開店前／閉店後は必要最低限のあかるさで省エネ

100%

調光による
省エネ分
電力 50%

日中

繁忙期

約

夜間

開店前

40%

閉店後

0%
8時

時間

10時

12時

14時

16時

18時

20時

22時

●タイムスケジュール設定によりTENQOOシリーズ一般タイプより約40％省エネ。

※1

無線T/FlecsシステムとTENQOOシリーズ40タイプ、Hf32形定格出力形との比較■ 経済比較

※1 省エネ率=約40％の場合

無線T/Flecsシステム
TENQOO 110タイプ

従来蛍光灯
Hf86形×2灯用定格出力形

LEKT812133N-LS9

LEET-81201-WD2+LEEM-81343N-01+タブレット操作器+無線エリアコントローラー

FHT-92305-PN9

器具光束

13,400 lm

13,400 lm

エネルギー消費効率

161.4 lm/W

159.5 lm/W

28.00

照度分布図
（126台配置）
[lx]
100 0
80 0
60 0
40 0

28.00

形名

39.00

※2

1,155 lx

消費電力/台83.0 W

年間消費
電力量（合計）41,832 kWh

平均照度

年間電気料金￥1,296,792

28.00

TENQOO 110タイプ
W120 一般タイプ

39.00

39.00

同等

10%アップ

1,155 lx

171.0 W

84.0 W

40%省エネ

約

51万削減

約

25,402 kWh

70%省エネ

省エネ率=約40％

約￥787,449

約（タイマー制御＆初期照度調整による）

1,040 lx

188万削減86,184 kWh￥2,671,704［計算条件］●空間39m×28m、天井高さ3.0m ●計算面高さ 床面 ●反射率；天井50％：壁30％：床10％ ●設置台数126台 ●保守率：蛍光灯器具＝0.69・TENQOO=0.86※3 ●年間点灯時間4000時間 ●ランプ交換作業費等は含んでおりません。●タブレット設定費は含んでおりません。
●電源電圧200Ｖ 電気料金目安単価31円/kW(税込）※2 水平面照度※3 消費税10％で計算しています4東芝ライテック株式会社

無線T/Flecsシステムカタログ 2023年4月

無線T/Flecsシステム 設計方法
設計方法

①無線エリアコントローラーは器具300台以内、②通信距離35m以上、器具300台以上の場合は、かつ見通し35m以内で取り付けてください。

無線エリアコントローラーを増設してください。

見通し35m

無線エリア
コントローラー

ＨＵＢ

無線エリア
コントローラー

LANケーブルで
接線

無線エリア
コントローラー

無線エリア
コントローラー

※HUBは別途ご用意ください。

設置時のポイント（つながる中継機能）
無線エリアコントローラーからT/Flecs無線制御器具が見通せない場合の対応です。機器の設置につきましては取扱説明書をご参照ください。
中継機能を「有効」にして対応

柱などで見通しが解決

無線エリア
コントローラー

悪い場合は
どうするの

無線エリア
コントローラー

柱

柱

無線エリアコントローラーと無線制御器具の間に障害物がある場合、その両方を見通せ

無線制御器具

無線制御器具

無線制御器具

無線制御器具る場所に無線制御器具があれば中継機能を
見通せない

「有効」
にすることで通信が可能となります※1。

※1 中継機能を有効にしても、無線通信可能範囲は無線エリアコントローラーから半径35mになります。

無線エリアコントローラーの追加設置で対応

壁など、電波を無線制御器具

遮る障害物がある
場合はどうするの無線エリア
コントローラー

解決

柱

柱

無線エリア
コントローラー

無線エリア
コントローラー

壁 な ど で 無 線 エ リ ア コ ントロ ー ラ ー と
T/Flecs無線制御器具が遮られた場合は、無線エリアコントローラーの追加設置が必

壁

壁

見通せない

要になります※2。

無線制御器具※2 無線エリアコントローラー同士はLANケーブルでの接続が必要になります。
ＨＵＢ

天井に段差があり設置高さが異なる

無線制御器具
無線エリア
コントローラー場合はどうするの

天井面

見通せない

無線エリア
コントローラー

無線制御器具
無線エリア
コントローラー

無線エリアコントローラー
を無線制御器具と同じ高さに追加設置して対応

解決
ＨＵＢ

無線エリアコントローラーと無線制御器具の天井面取付け高さが異なり、構造物により見通しがきかない場合、無線制御器具と同じ高さに無線エリアコントローラーの追加設置が必要になります※2。

5

無線エリアコントローラー

見通せない

無線制御器具

天井面

無線エリアコントローラー
無線エリア
コントローラー
無線制御器具

無線エリア
コントローラー
を無線制御
器具と同じ
高さに追加
設置して対応※2 無線エリアコントローラー同士はLANケーブルでの接続が必要になります。

東芝ライテック株式会社

無線T/Flecsシステムカタログ 2023年4月

無線T/Flecsシステム 機器仕様
無線T/Flecsシステム

タブレット操作器

制御機器

無線エリアコントローラー

無線センサー（あかり+人感）

埋込穴

埋込穴

φ100

TTFTB05B

TTFWAC01A￥110,000 ▲●無線Ｔ/Flecsシステム

制御点数￥31,400 ▲仕様 定格電圧：AC100〜242V
ネットワーク：無線LAN IEEE802.11b/g/n準拠
消費電力：最大10W 取付：天井埋込形
直付ボックス：BOX-2031（別売、P.1005参照）

仕様 定格電圧：AC100〜242V 消費電力：最大5W 取付：天井埋込形
明るさ検知範囲：天井から高さ2mで直径2.5m
人感検知範囲：天井から高さ2mで直径5m
直付ボックス：BOX-2032（別売、
P.1005参照）

仕様

項目•無線エリアコントローラー•無線制御器具(a)•無線センサー(b)•タブレット操作器
•グループ
•ゾーン
•シーン
•強制シーン•デマンド制御•日スケジュール
•週間スケジュール•特定日スケジュール

1システム

無線エリアコントローラー単体

最大 8台※1
最大2,400台(a) + (b）合計2,400台
最大 160台
最大 ５台
最大 800グループ
最大 100ゾーン
最大 100シーン
最大 40点
最大 10点
10スケジュール（スケジュールは20ステップ）
月〜日
60日

接点入力
タブレット操作器

無線エリア
コントローラーとの通信距離TTFWSS01A￥110,800 ▲仕様 OS：AndroidTM
サイズ：10.1インチ
ネットワーク：無線LAN IEEE802.11b/g/n準拠（注）ホルダー類は付属しておりません。別途ご用意ください。

機器接続
台数

φ75

無線制御器具、無線センサー

接点入力数
入力信号仕様周波数
通信可能範囲周波数
通信可能範囲無線エリアコントローラー本体1台のみ
最大 300台(a) + (b)合計300台
最大 20台
最大 ５台
最大 100グループ
最大 100ゾーン
最大 100シーン
最大 40点
最大 10点
10スケジュール（スケジュールは20ステップ）
月〜日
60日

2点／無線エリアコントローラー1台あたり無電圧接点入力（DC12V 15mA回路）
2.4GHz帯
半径35m
920MHz帯
見通し距離で最低1mから最大35m※2※1 無線エリアコントローラー同士はLANケーブルでの接続が必要です。 ※2 柱や壁などの障害物がある場合、通信距離が短くなることがありますのでその際は、無線制御器具または無線センサー（あかり＋人感）の中継機能を有効に設定してください。見通し距離とは、無線機器同士が直接見える状態です。

●システム構成図
ＥＭＳ（エネルギーマネジメントシステム）対応

電源

上位システムからデマンド抑制信号（無電圧a接点）を入力できます無線エリアコントローラー1台あたり（無線制御器具＋無線センサー）

接続可能台数
最大接点信号（2.4GHz）

無線エリア
コントローラー

300台

35m

電源

※6

（920MHz）

通信可能範囲半径

無線センサー※5（あかり＋人感）

照明電源

無線制御器具

無線制御器具以内※4タブレット操作器

無線エリアコントローラーには接点入力機能（無電圧接点入力×2）を標準で搭載。機器を追加することなく他設備と連動可能。

※4 無線エリアコントローラーからタブレット操作器の見通し距離。
無線エリアコントローラーから無線制御器具および無線センサー（あかり+人感）の見通し距離。
※5 無線センサーは調整(校正)が必要となります。
センサー制御を行う場合は当社にて調整作業を承ります（有償）。
※6 無線センサーは最大20台（無線エリアコントローラー１台あたり）
まで接続できます。

●拡張構成（1システム）
ひとつの無線エリアコントローラーで最大300台の無線制御器具を制御可能。さらに無線エリアコントローラーを増設することで1システムあたり最大2,400台まで制御でき、中規模から大規模施設まで対応。
ひとつの無線エリアコントローラーで無線制御器具、無線センサーは合わせて最大300台まで

………

HUB

………
……

別途
ご用意ください※7

無線エリアコントローラーは最大8台まで………
無線エリアコントローラー※7 推奨HUB アライドテレシス製 AT-GS910/8（2329R）（8ポート用）●記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。
●無線T/Flecsシステム専用となります。
●仕様及び外観は予告なく変更される場合があります。
●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。
●価格後ろの印説明 ◎地区物流倉庫（一部工場倉庫）
在庫品、○工場倉庫在庫品、▲受注生産品（納期 約2～6週間）、※在庫限り品です。
納期は目安ですので、都度お問合せください。

6東芝ライテック株式会社

無線T/Flecsシステムカタログ 2023年4月

無線T/Flecsシステム

TENQOOシリーズ
110タイプ直付形W120

110タイプ直付形W230

TENQOOシリーズは豊富なLEDバーをラインアップし、組合せで多彩な用途に対応できます。
TENQOOシリーズの詳細は「施設・屋外照明カタログ」
LEET-81201-WD2

を参照くださいLEET-82301-WD2

￥27,400 ▲（LEDバー別売）￥27,800 ▲（LEDバー別売）※1（13,400lm｜84.0W｜159.5lm/W）
定格電圧：AC200V〜242V※1（13,400lm｜84.0W｜159.5lm/W）
定格電圧：AC200V〜242V

40タイプ直付形W120

40タイプ直付形W230

LEET-41201-WD9

40タイプ埋込形W150

LEET-42301-WD9

￥18,550 ▲（LEDバー別売）

LEER-41502-WD9

￥18,750 ▲（LEDバー別売）※1（5,200lm｜33.5W｜155.2lm/W）
定格電圧：AC100V〜242V※1（5,200lm｜33.5W｜155.2lm/W）
定格電圧：AC100V〜242V￥24,100 ▲（LEDバー別売）※1（4,900lm｜33.5W｜146.2lm/W）
定格電圧：AC100V〜242V

40タイプ埋込形W300

LEER-43002-WD9

￥25,700 ▲（LEDバー別売）※1（4,950lm｜33.5W｜147.7lm/W）
定格電圧：AC100V〜242V

TENQOOスクエア□720直付埋込兼用形□570直付埋込兼用形

LEET-77202-WD9

□600埋込形下面開放

LEET-75702-WD9

￥44,700 ▲（LEDバー別売）

LEER-76002-WD9

￥37,500 ▲（LEDバー別売）※1（11,000lm｜74.5W｜147.6lm/W）
定格電圧：AC100V〜242V※1（8,600lm｜58.5W｜147.0lm/W）
定格電圧：AC100V〜242V￥38,600 ▲（LEDバー別売）※1（10,600lm｜74.5W｜142.2lm/W）
定格電圧：AC100V〜242V□600埋込形下面開放

調光調色

LEER-76002N-WC9

￥61,700 ▲（LEDバー別売）※1（8,400lm｜73.0W｜115.0lm/W）
定格電圧：AC100V〜242V※1 電源電圧200Ｖ、代表LEDバー（一般タイプ5,200 lmタイプ、スクエアFHP45形×4灯用、FHP32形×4灯用、5000Ｋ￨スクエア調光調色4400Ｋ）との組み合わせの場合。

LEDダウンライト
LED一体形ダウンライト
3500シリーズ
埋込穴

φ150

LED一体形ダウンライト
6000シリーズ
埋込穴

φ150■本体：LEDD-60051WV ○ ￥37,000
■電源：LEK-424016A03D ▲ ￥39,100
●白色（相関色温度 4000K）（5,800lm）（46.5W）（124.7lm/W）

■本体：LEDD-60051WWV ○ ￥37,000
■電源：LEK-242016A03D ▲ ￥20,600
●温白色（相関色温度 3500K）（3,800lm）（29.5W）（128.8lm/W）

■本体：LEDD-60051WWV ○ ￥37,000
■電源：LEK-424016A03D ▲ ￥39,100
●温白色（相関色温度 3500K）（5,700lm）（46.5W）（122.5lm/W）

■本体：LEDD-60051LV ○ ￥37,000
■電源：LEK-242016A03D ▲ ￥20,600
●電球色（相関色温度 3000K）（3,700lm）（29.5W）（125.4lm/W）

■本体：LEDD-60051LV ○ ￥37,000
■電源：LEK-424016A03D ▲ ￥39,100
●電球色（相関色温度 3000K）（5,500lm）（46.5W）（118.2lm/W）

定格電圧：AC100V～242V
平均演色評価数（Ra）：83
電源ユニット別置
調光可能形（約5～100％）
本体：アルミダイカスト
枠：鋼板（バージンホワイト）
反射板：アルミ（銀色梨地）
平均演色評価数（Ra）：83
光源寿命：40,000時間（光束維持率85％）
質量：1.4kg

定格電圧：AC100V～242V
平均演色評価数（Ra）：83
電源ユニット別置
調光可能形（約5～100％）
本体：アルミダイカスト
枠：鋼板（バージンホワイト）
反射板：アルミ（銀色梨地）
平均演色評価数（Ra）：83
光源寿命：40,000時間（光束維持率85％）
質量：1.4kg

LED一体形ダウンライト
調光調色

埋込穴

埋込穴

φ200

φ150

LEDD-75021FN-WD9

￥88,800 ▲LEDD-60011FC-WC9

￥117,200 ▲（9,300lm｜70.0W｜132.8lm/W）
（7,650lm｜55.2W｜138.5lm/W）
（5,600lm｜57.9W｜96.7lm/W）※2
定格電圧：AC100V〜242V
定格電圧：AC100Ｖ〜242V
定格電圧：AC100V〜242V
相関色温度：5000Ｋ
相関色温度：5000Ｋ
相関色温度：2700K～5000Ｋ
平均演色評価数（Ra）：70
平均演色評価数(Ra)：70
平均演色評価数(Ra)：83
入力電流：590mA（100V）297mA（200V）
電源ユニット別置（本体付属）
電源ユニット別置（本体付属）
電源ユニット別置（本体付属）
調光可能形（約5～100％）
調光可能形（約5～100％）
本体：アルミダイカスト（バージンホワイト） 本体：アルミダイカスト（バージンホワイト） 調光可能形（約25～100％）
枠：鋼板（バージンホワイト）
枠：鋼板（バージンホワイト）
本体：アルミダイカスト（バージンホワイト）
枠：鋼板（バージンホワイト）
反射板：アルミ（銀色梨地）
反射板：アルミ（銀色梨地）
光源寿命：40,000時間（光束維持率85％） 光源寿命：40,000時間（光束維持率85％） 反射板：アルミ（銀色梨地）
質量：3.6ｋｇ
質量：3.6ｋｇ
光源寿命：40,000時間（光束維持率85％）
質量：3.1ｋｇ〔単位lx〕
0
80°
1
2000
2
1000
3
500
4
50 100 200
5
4 3 2 1 0 1 2 3 4〔水平距離（m）〕〔単位lx〕
0
80°
1
2000
2
1000
3
500
4
50 100 200
5
4 3 2 1 0 1 2 3 4〔水平距離（m）〕※2 調光調色LEDダウンライト（LEDD-60011FC-WC9）の特性は、4000Ｋ、200Ｖ時の値です。

※本体と電源は別々にお買い求めください。
※LED一体形ダウンライト3500/6000シリーズの他の本体とも組合せてお使いいただけます。
（軒下用除く）
消費電力はPWM調光タイプと異なりますのでご注意ください。

（点検・交換の推奨時期8～10年）
7 ●光源寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。 ●照明器具には寿命があります。

グリーン購入法適合品：基準値1〔単位lx〕
0
75°
1
2000
2
1000
500
3
4
200
50 1005
4 3 2 1 0 1 2 3 4〔水平距離（m）
〕

︹高さ
︵m︶︺

■本体：LEDD-60051WV ○ ￥37,000
■電源：LEK-242016A03D ▲ ￥20,600
●白色（相関色温度 4000K）（3,900lm）（29.5W）（132.2lm/W）

LEDD-95021FN-WD9

￥115,400 ▲LED一体形ダウンライト
7500シリーズ︹高さ︵m︶︺■本体：LEDD-60051N2V ○ ￥37,000
■電源：LEK-424016A03D ▲ ￥39,100
●昼白色（相関色温度 5000K）（5,800lm）（46.5W）（124.7lm/W）

埋込穴

φ200

︹高さ
︵m︶︺

■本体：LEDD-60051N2V ○ ￥37,000
■電源：LEK-242016A03D ▲ ￥20,600
●昼白色（相関色温度 5000K）（3,900lm）（29.5W）（132.2lm/W）

LED一体形ダウンライト
9000シリーズ

東芝ライテック株式会社

無線T/Flecsシステムカタログ 2023年4月

LED高天井器具 無線T/Flecsシステム

無線T/Flecsシステム 軽量ハイスペックタイプ（光源寿命60，000時間）
高天井器具

1/2ビーム角 90°

高天井器具

1/2ビーム角 90°

高天井器具

1/2ビーム角 90°

高天井器具

1/2ビーム角 90°

700W形水銀ランプ×2灯器具相当

1kW形メタルハライドランプ器具相当

1kW形水銀ランプ器具相当

700W形水銀ランプ器具相当

広角タイプ

広角タイプ

広角タイプ

広角タイプ

￥463,500 ▲ 無線制御器別￥380,700 ▲ 無線制御器別￥256,500 ▲ 無線制御器別￥222,000 ▲ 無線制御器別

LEDJ-50005N-WD2

LEDJ-43005N-ＷD9

LEDJ-34005N-WD9

LEDJ-25005N-WD2

定格電圧：AC200V～242V（51,400 lm）（273W）（188.2 lm/W）
入力電流：1.37A（200V）
1.15A（242V）

定格電圧：AC100V～242V（44,000 lm）（229W）（192.1 lm/W）
入力電流：2.34A（100V）1.17A（200V）0.99A（242V）

定格電圧：AC100V～242V（34,200 lm）（175W）（195.4 lm/W）
入力電流：1.77A（100V）0.88A（200V）0.74A（242V）

定格電圧：AC200V～242V（25,700 lm）（137W）（187.5 lm/W）
入力電流：0.69A（200V）
0.57A（242V）

質量：5.5kg
定格電圧100Vでは使用できません。

質量：5.7kg

質量：5.5kg

質量：2.9kg
定格電圧100Vでは使用できません。

高天井器具

1/2ビーム角 90°

高天井器具

1/2ビーム角 90°

高天井器具

1/2ビーム角 90°

400W形メタルハライドランプ器具相当

400W形水銀ランプ器具相当

250W形メタルハライドランプ器具相当

広角タイプ

広角タイプ

広角タイプ

￥193,200 ▲ 無線制御器別￥164,500 ▲ 無線制御器別￥107,000 ▲ 無線制御器別

LEDJ-21005N-WD9

LEDJ-16005N-WD9

LEDJ-11005N-WD9

定格電圧：AC100V～242V（22,000 lm）（115W）（191.3 lm/W）
入力電流：1.17A（100V）0.58A（200V）0.49A（242V）

定格電圧：AC100V～242V（17,100 lm）（88W）（194.3 lm/W）
入力電流：0.89A（100V）0.44A（200V）0.37A（242V）

定格電圧：AC100V～242V（11,700 lm）（60W）（195.0 lm/W）
入力電流：0.60A（100V）0.31A（200V）0.27A（242V）

質量：3.0kg

質量：2.9kg

質量：2.9kg

248

248

267

56

268

248

267

共通仕様
電源ユニット内蔵
調光可能形（約5～100％）
本体：アルミニウム グレー
アングル：SGC グレー
下面カバー：ポリカーボネート 透明
光源寿命：60,000時間（光束維持率90％）
昼白色：相関色温度（5,000K）
平均演色評価数（Ra）：70
無線ユニット式
使用温度範囲：－10℃～40℃
保護等級：IP20（屋内用）
落下防止ワイヤー付
傾斜天井20°対応（2灯形）
傾斜天井30°
対応
（１灯形）
直付形
注）
夏季に一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、短寿命や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。

（取付ピッチ）100
12×32長穴
φ12穴
56

56

268
267

（取付ピッチ）100
12×32長穴
φ12穴

0.1
262

（取付ピッチ）100
12×32長穴
φ12穴
268

262

（取付ピッチ）100
12×32長穴
φ12穴
56

268

262

（取付ピッチ）
100

φ12穴

500

262

12×32長穴267283（取付ピッチ）
100

φ12穴

500

56

507

12×32長穴

267

283

267

283

φ12穴

500

56

507

12×32長穴（取付ピッチ）
100

56

507

248

267

無線T/Flecsシステム 軽量スタンダードタイプ（光源寿命40，000時間）
高天井器具

1/2ビーム角 115°

高天井器具

1/2ビーム角 115°

高天井器具

1/2ビーム角 115°

400W形メタルハライドランプ器具相当

400W形水銀ランプ器具相当

250W形メタルハライドランプ器具相当

広角タイプ

広角タイプ

広角タイプ

￥125,400 ▲ 無線制御器別￥108,100 ▲ 無線制御器別￥78,200 ▲ 無線制御器別

LEDJ-20507N-WD9

LEDJ-15507N-WD9

LEDJ-10507N-WD9（21,900 lm）（119W）（184.0 lm/W）
入力電流：1.21A（100V）0.60A（200V）0.51A（242V）（17,300 lm）（92W）（188.0 lm/W）
入力電流：0.93A（100V）0.47A（200V）0.39A（242V）（11,400 lm）（60.5W）（188.4 lm/W）
入力電流：0.61A（100V）0.31A（200V）0.27A（242V）

質量：2.9kg

質量：2.6kg

質量：2.6kg

共通仕様
定格電圧：AC100V～242V
電源ユニット内蔵
調光可能形（約5～100％）
本体：アルミニウム グレー
アングル：SGC グレー
下面カバー：ポリカーボネート 透明
光源寿命：40,000時間（光束維持率85％）
昼白色：相関色温度（5,000K）
平均演色評価数（Ra）：70
無線ユニット式
使用温度範囲：－10℃～40℃
保護等級：IP20（屋内用）
落下防止ワイヤー付
傾斜天井30°対応
直付形
注）
夏季に一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、短寿命や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。

0.1

244

244

267

（取付ピッチ）100
φ12穴
12×32長穴
56

56

236
267

262

（取付ピッチ）100
φ12穴
12×32長穴236

262（取付ピッチ）100
φ12穴
12×32長穴
56

236

262

244

●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。
●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても、内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
●光源寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。 ●照明器具には寿命があります。点検・交換の推奨時期8～10年）

267

8
グリーン購入法適合品：基準値1

東芝ライテック株式会社

無線T/Flecsシステムカタログ 2023年4月■ 無線T/Flecsシステム 設計・施工上のご注意
設計上のご注意
3. 無線センサーの人感検知範囲は次の通りです。
無線センサーの取り扱い上の注意事項

1. 接続台数の制限① 無線エリアコントローラー1［台］で、無線制御器具、無線センサー合
わせて最大300[台]を制御できます。

① 使用センサーは赤外線（熱）注）無線センサーをご使用になる場合は無線センサーは、20台以下に抑えてください。

を検知します。

② 接続台数を超える場合や無線通信距離35ｍを超える場合は無線エ風が当たると誤動作の原因

リアコントローラーを最大7台まで増設できます。
（無線エリアコントになる場合があるため、センローラー8台／1システム）

人感センサーの
検知範囲

20cm

2m

サー周辺には、空調の吹き出③ 無線エリアコントローラーを増設する場合はLAN接続する必要があ

し、開放窓などが来ないようります。別途スイッチングHUBをご用意ください。

な位置に施工してください。

※タブレット1台で、1［システム］分、器具最大2,400［台］を操作できます。

② このセンサーは赤外線の変化を検知するものであるため、人感以外の熱源が検知エリアを横切ると同様に検知します。人体と同じ程度の温度の物が移動する環境下での使用はおやめください。

無線センサー位置

4m

2m

2. 無線センサーの明るさ検知範囲は次の通りです。取付環境によっては、照度検知にばらつきが生じることがあります。
① 窓側に接地する場合は、検知範囲が窓の③ パーティーション等の障害物より離して設置してください。

検知面④ 検知範囲は床より70cmの高さとしてください。
⑤ 使用しているセンサー素子の性質上、温度変化等、周囲環境の影響

検知面

外側にならないように設けてください。

により、誤探知する場合があります。

φ2.5m
φ5m

② 鏡やブラインドなどから、太陽の直接反射光が入り込まない位置に設けて

2m

ください。

5m

③ コピー機露光光源の光が入り込まない位置に設けてください。

無線センサー
位置検知面④ 無線センサーの設置位置が他の無線センサーと近い位置に設置す
φ5m
ると適切なセンサー制御が行えません。

施工上のご注意■ 設置場所の条件⑵ 機器配線・取付け上のご注意⑴ 使用上のご注意① 各機器への配線は、規定の線種、線径で取付してください。
② 無線エリアコントローラ―や、無線センサーの電源系統は、無線制御器具の電源を分離してください。
③ 電力線搬送を使用したシステムや、動力系統と電源を分離してください。
④ 無線エリアコントローラーと無線制御器具と無線センサーは、1m以上離して設置してください。
⑤ 安全のため、ペースメーカーなどの医療機器から、22cm以上離してお使いください。
⑥ タブレット操作は、無線エリアコントローラーが見える所で行ってください。
⑦ 電波（ノイズ）を受けると、誤動作や動作しない場合があります。
下記のような使用環境では、電波（ノイズ）の影響を受ける場合があります。
被制御機器との間に、鉄筋コンクリートなど電波を通しにくい壁や、金属キャビネットなどの障害物がある場合⑧ 本機は、屋内専用です。

① T/Flecs対応機器はマイクロコンピューターや電子部品を内蔵していますので、落下したり、水分、火気を浴びることのないようにしてください。
② 取付け配線作業はシステム電源をOFFしてから行ってください。
③ 無線センサーは急激な温度変化のある場所や直射日光の当たる場所には取付けないでください。
④ メガテスト
配線路メガテストは、電源を切った状態で、機器の電源線をはずし、実施してください。
信号線へのメガテストは実施しないでください。

⑶ 設定作業① 各機器の回路No（アドレス）、動作の設定作業として別途調整作業費が必要です。施工店にご相談ください。

※詳しくは、取扱説明書をご確認ください。

快適なあかり、ひかり環境を創造する優れた商品〈商品〉を提供いたします。

人間や社会、地球に調和する項目を考慮した商品の中から特別に選定し、〈 商品〉と設定しています。

●カタログ上の表記〈施設・屋外照明〉

es

e1

e2

「安全上のご注意」、
また「ご使用上の注意」
については、取扱説明書に明記している内容をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
保証とアフターサービスについては総合カタログやホームページよりご確認ください。
お取り扱い・お手入れについてご不明な点はお買い上げの販売店へご相談ください。 販売店にご相談できない場合は、下記の窓口へ「東芝ライテック商品ご相談センター」0120-66-1048◎携帯電話など
からのご利 用 は

（通話料無料）

046-862-2772︵有料︶

お 買 い物・使 い方・修理のご相談は

◎FAX

受付時間

9：00－18：00（日曜、祝日、年末年始を除く）

0570-000-661 ●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。
●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。
●商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で東芝ライテック株式会社〒237-8510

神奈川県横須賀市船越町1-201-1

https://www.tlt.co.jp/

本チラシ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

このチラシの内容は2023年4月現在のものです。本誌から無断で複製、転載、流用はご遠慮いただけますようお願いいたします。 C4270-4

0423

TLT