Operating Instructions

RIA452
Process display

BA254R/09/a3/09.07
71061587
SW Version
2.01.00;Prozessanzeiger
Betriebsanleitung(Bitte lesen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen)
Gerätenummer:......................................................

Deutschab Seite 3<
Process display unit
Operating manual(Please read before installing the unit)
Unit number:......................................................

Englishfrom page 82

ÙIndicateur de process
Manuel de mise en service(A lire absolument avant de mettre l'appareil en service)
Numéro d'appareil :......................................................

Françaisà partir de la page 159

Kurzübersicht
Für die schnelle und einfache Inbetriebnahme:
Sicherheitshinweise

Seite 5ÆMontage

Seite 9Æ
Verdrahtung

Seite 11ÆAnzeige- und Bedienelemente

Seite 22

ÆInbetriebnahme

Seite 26

Gerätekonfiguration - Erklärung und Anwendung aller einstellbaren Gerätefunktionen mit den zugehörigen Wertebereichen und Einstellungen.

Blockschaltbild

G09-RIA452xx-05-00-xx-de-000

Abb. 1: Blockschaltbild RIA452

RIA452

Inhaltsverzeichnis
1

Sicherheitshinweise . . . . . . . . . 5

10 Technische Daten . . . . . . . . . .64

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Bestimmungsgemäße Verwendung . . . . . . . 5
Montage, Inbetriebnahme und Bedienung . 5
Betriebssicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Rücksendung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Sicherheitszeichen und -symbole . . . . . . . . 6

2

Identifizierung. . . . . . . . . . . . . . 7

10.1 Eingangskenngrößen . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2 Ausgangskenngrößen . . . . . . . . . . . . . . .
10.3 Einbaubedingungen . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4 Konstruktiver Aufbau . . . . . . . . . . . . . . .
10.5 Anzeige- und Bedienoberfläche . . . . . . . .
10.6 Zertifikate und Zulassungen . . . . . . . . . . .
10.7 Ergänzende Dokumentation . . . . . . . . . .

2.1
2.2
2.3

Gerätebezeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Lieferumfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Zertifikate und Zulassungen . . . . . . . . . . . . 8

11 Anhang . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

3

Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Stichwortverzeichnis . . . . . . . .77

3.1
3.2

Einbaubedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Einbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

4

Verdrahtung . . . . . . . . . . . . . . 11

4.1
4.2
4.3

Verdrahtung auf einen Blick . . . . . . . . . . . 11
Anschluss des Gerätes . . . . . . . . . . . . . . . 15
Anschlusskontrolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

5

Bedienung . . . . . . . . . . . . . . . . 18

5.1
5.2
5.3

Bedienung auf einen Blick . . . . . . . . . . . . 18
Anzeige- und Bedienelemente . . . . . . . . . 22
Vor-Ort-Bedienung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

6Inbetriebnahme . . . . . . . . . . . 26

6.1
6.2
6.3

Installationskontrollen . . . . . . . . . . . . . . . 26
Messgerät einschalten . . . . . . . . . . . . . . . 26
Gerätekonfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

7

Wartung . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

8

Zubehör . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

9Störungsbehebung. . . . . . . . . . 60

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Fehlersuchanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Prozessfehlermeldungen . . . . . . . . . . . . . . 60
Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Rücksendung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Entsorgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

4

64
69
70
72
74
75
75

11.1 Umrechnung Durchfluss . . . . . . . . . . . . . 76

RIA452

Sicherheitshinweise1

Sicherheitshinweise

Ein sicherer und gefahrloser Betrieb des Prozessanzeigers ist nur sichergestellt, wenn diese
Betriebsanleitung gelesen und die Sicherheitshinweise darin beachtet werden.

1.1

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Prozessanzeiger bewertet analoge Prozessgrößen und stellt diese an seinem mehrfarbigen
Display dar. Mittels analogen und digitalen Ausgängen sowie Grenzwertrelais können Prozesseüberwacht und gesteuert werden. Hierzu ist das Gerät mit einer Vielzahl an Software Funktionen ausgestattet.
Mit der integrierten Messumformerspeisung können 2-Leiter Sensoren versorgt werden.
– Das Gerät ist ein zugehöriges Betriebsmittel und darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden.
– Für Schäden aus unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch haftet derHersteller nicht. Umbauten und Änderungen am Gerät dürfen nicht vorgenommen werden.
– Das Gerät ist für den Einbau in eine Schalttafel vorgesehen und darf nur im eingebauten
Zustand betrieben werden.

1.2

Montage, Inbetriebnahme und Bedienung

Dieses Gerät ist nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und berücksichtigt die einschlägigen Vorschriften und EU-Richtlinien. Wenn das Gerät jedoch unsachgemäß oder nicht
bestimmungsgemäß eingesetzt wird, können von ihm applikationsbedingte Gefahren ausgehen.
Montage, Verdrahtung, Inbetriebnahme und Wartung des Geräts dürfen nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen. Das Fachpersonal muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben sowie die Anweisungen darin unbedingt befolgen. Die Angaben der elektrischen
Anschlusspläne (siehe Kap. 4 ’Verdrahtung’) sind genau zu beachten.

1.3

Betriebssicherheit

Technischer Fortschritt
Der Hersteller behält sich vor, technische Details ohne spezielle Ankündigung dem entwicklungstechnischen Fortschritt anzupassen. Über die Aktualität und eventuelle Erweiterungen der
Betriebsanleitung erhalten Sie bei Ihrer Vertriebsstelle Auskunft.

1.4

Rücksendung

Für eine Rücksendung, z. B. im Reparaturfall, ist das Gerät geschützt zu verpacken. Optimalen
Schutz bietet die Originalverpackung. Reparaturen dürfen nur durch die Serviceorganisation
Ihres Lieferanten durchgeführt werden.

! Hinweis!
Bitte legen Sie für die Einsendung zur Reparatur eine Notiz mit der Beschreibung des Fehlers
und der Anwendung bei.

Endress+Hauser

5Sicherheitshinweise

1.5

RIA452Sicherheitszeichen und -symbole

Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung sind mit folgenden Sicherheitszeichen und-symbolen gekennzeichnet:" Achtung!
Dieses Symbol deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge hin, die - wenn sie nicht ordnungsgemäß
durchgeführt werden - zu fehlerhaftem Betrieb oder zur Zerstörung des Gerätes führen können.

# Warnung!
Dieses Symbol deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge hin, die - wenn sie nicht ordnungsgemäß
durchgeführt werden - zur Verletzung von Personen, zu einem Sicherheitsrisiko oder zur Zerstörung des Gerätes führen können.

! Hinweis!
Dieses Symbol deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge hin, die - wenn sie nicht ordnungsgemäß
durchgeführt werden - einen indirekten Einfluss auf den Betrieb haben oder eine unvorhergesehene Gerätereaktion auslösen können.

6Endress+Hauser

RIA452

Identifizierung2

Identifizierung

2.1

Gerätebezeichnung

2.1.1 Typenschild
Vergleichen Sie das Typenschild am Gerät mit der folgenden Abbildung:

G09-RIA452xx-18-00-xx-xx-000

Abb. 2: Typenschild des Prozessanzeigers (beispielhaft)
1
2
3
4
5

2.2

Bestellcode und Seriennummer des Gerätes
Spannungsversorgung
Software Versionsnummer
Umgebungstemperatur
Leistung

Lieferumfang

Der Lieferumfang des Prozessanzeigers besteht aus:
• Prozessanzeiger für Schalttafeleinbau• Betriebsanleitung• Datenträger CD-ROM mit PC-Konfigurationssoftware und Schnittstellenkabel RS232 (optional)• Befestigungsspangen• Dichtring! Hinweis!
Beachten Sie im Kap. 8 ’Zubehör’ die Zubehörteile des Gerätes.

Endress+Hauser

7

Identifizierung

2.3

RIA452

Zertifikate und Zulassungen

CE-Zeichen, Konformitätserklärung
Der Prozessanzeiger ist nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und geprüft und hat
das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Das Gerät berücksichtigt
die einschlägigen Normen und Vorschriften nach IEC 61 010-1 "Sicherheitsbestimmungen fürelektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte".
Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Gerät erfüllt somit die gesetzlichen Anforderungender EU-Richtlinien. Der Hersteller bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Gerätes mit der Anbringung des CE-Zeichens.

8

Endress+Hauser

RIA452

Montage3

Montage

3.1

Einbaubedingungen

Die zulässigen Umgebungsbedingungen (siehe Kap. 10 "Technische Daten") sind bei Einbau und
Betrieb einzuhalten. Das Gerät ist vor Wärmeeinwirkung zu schützen.
3.1.1 Einbaumaße
Beachten Sie die Einbautiefe von 150 mm (5,91 Inches) für Gerät plus Kabel. Weitere Abmessungen finden Sie in Abb. 3 und Kap. 10 "Technische Daten".
3.1.2 Einbauort
Einbau in Schalttafel mit Ausschnitt 92x92 mm (nach EN 60529). Der Einbauort muss frei vonVibration sein.
3.1.3 Einbaulage
Horizontal +/- 45° in jede Richtung.

3.2

EinbauDer erforderliche Schalttafelausschnitt beträgt 92x92 mm (3,62x3,62 Inches). Beachten Sie die
Einbautiefe von 150 mm (5,91 Inches) für Gerät plus Kabel.

G09-RIA452xx-17-01-06-xx-001

Abb. 3: Einbau in Schalttafel

Endress+Hauser

9Montage

RIA452

1.

Schieben Sie das Gerät mit Dichtring (Pos. a) von vorne durch den Schalttafelausschnitt.

2.

Halten Sie das Gerät waagerecht und hängen Sie die beiden Befestigungsspangen (Pos. b)in die dafür vorgesehenen Aussparungen ein.

3.

Ziehen Sie die Schrauben der Befestigungsspangen gleichmäßig mit einem Schraubendreher an.

4.

Entfernen Sie die Schutzfolie vom Display.

Die Maße des Prozessanzeigers finden Sie im Kapitel "Technische Daten".

10

Endress+Hauser

RIA452

Verdrahtung

4

Verdrahtung

4.1

Verdrahtung auf einen Blick

G09-RIA452ZZ-04-01-xx-de-000

Abb. 4: Klemmenbelegung des Prozessanzeigers (Universaleingang s. Seite 14)

Endress+Hauser

11

Verdrahtung

RIA452

Klemmenbelegung
KlemmeKlemmenbelegung

L/L+

L für ACL+ für DC

N/L-

N für ACL- für DCNC

Not connected

J1

Jumper zur hardwaremäßigen Verriegelung der Gerätebedienung. Ist Jumper auf J1 gesteckt, kann die Einstellung nicht verändert werden.

J2

Not connected11+ 0/4 bis 20mA Signal

12Signalmasse (Strom)81

24V Sensorversorgung 182

Masse Sensorversorgung 1

41

Normally closed (NC)42

Common (COM)43

Normally open (NO)51

Normally closed (NC)52

Common (COM)53

Normally open (NO)44

Normally closed (NC)45

Common (COM)46

Normally open (NO)Art

Hilfsenergie!

Hinweis!
Das Gerät ist immer mit Readwin® 2000 über RS232
parametrierbar, auch wenn der Jumper auf J1 aufgesteckt ist.

Stromeingang

Messumformerspeisung (optional eigensicher)

12

Relais 1

Relais 2

Relais 3

Endress+Hauser

RIA452

Verdrahtung

KlemmeKlemmenbelegung

54

Normally closed (NC)55

Common (COM)56

Normally open (NO)141

Normally closed (NC)142

Common (COM)

143

Normally open (NO)151

Normally closed (NC)152

Common (COM)

153

Normally open (NO)144

Normally closed (NC)145

Common (COM)

146

Normally open (NO)154

Normally closed (NC)155

Common (COM)

156

Normally open (NO)96

Masse für digitale Statuseingänge

97+ digitaler Statuseingang 1

197+ digitaler Statuseingang 2297+ digitaler Statuseingang 3397+ digitaler Statuseingang 431+ Analogausgang

32

Masse Analogausgang

Art

Relais 4

Relais 5 (Optional)

Relais 6 (Optional)

Relais 7 (Optional)

Relais 8 (Optional)

Digitaleingänge

Analogausgang (Optional)

Endress+Hauser

13

Verdrahtung

RIA452

KlemmeKlemmenbelegung

33+ Digitalausgang

34

Masse Digitalausgang

91

24V Sensorversorgung 2

92

Masse Sensorversorgung 2

Art

Digitalausgang (Optional)

Messumformerspeisung

Option Universaleingang
Anstelle des Stromeingangs kann das Gerät optional mit einem Universaleingang ausgerüstet
werden.

G09-RIA452xx-04-10-xx-de-002

Abb. 5: Klemmenbelegung Universaleingang

14

Endress+Hauser

RIA452

Verdrahtung

Klemmenbelegung
KlemmeKlemmenbelegung11+ 0/4 bis 20 mA Signal

12Signalmasse (Strom, Spannung, Temperatur)13+ 1 V, + Thermoelemente, - Widerstandsthermometer Signal (3-/4-Leiter)15+ Widerstandsthermometer Signal (4-Leiter)17+ 30 V19+ Widerstandsthermomenter Versorgung (3-/4-Leiter)

4.2"

Anschluss des Gerätes

Achtung!
Gerät nicht unter Netzspannung installieren bzw. verdrahten. Ein Nichtbeachten kann zur Zerstörung von Teilen der Elektronik führen.
4.2.1 Anschluss Hilfsenergie" Achtung!
• Vergleichen Sie vor der Verdrahtung des Gerätes die Übereinstimmung der Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Typenschild.
• Bei Ausführung 90 bis 250 V AC (Netzanschluss) muss in der Zuleitung in der Nähe des Gerätes (leicht erreichbar) ein als Trennvorrichtung gekennzeichneter Schalter, sowie ein Überstromschutzorgan (Nennstrom ≤ 10 A) angebracht sein.

G09-RIA452xx-04-10-xx-xx-000

Abb. 6: Anschluss Hilfsenergie

Endress+Hauser

15

Verdrahtung

RIA4524.2.2 Anschluss externer Sensoren! Hinweis!
An das Gerät können aktive und passive Sensoren mit Analog-, TC, Widerstand und RTD Sensoren angeschlossen werden.
Die Anschlussklemmen sind, abhängig vom Signaltyp des jeweiligen Sensors, frei wählbar.
Stromeingang 0/4...20 mA

G09-RIA452xx-04-10-xx-de-001

Abb. 7: Anschluss 2-Leiter Sensor am Stromeingang 0/4...20 mA

Universaleingang

G09-RIA452xx-04-10-xx-de-003

Abb. 8: Anschluss 4-Leiter Sensor, Messumformerspeisung und Universaleingang

16

Endress+Hauser

RIA452

Verdrahtung

4.3

Anschlusskontrolle

Gerätezustand und -spezifikationen

Hinweise

Sind Gerät oder Kabel beschädigt (Sichtkontrolle)?

-

Elektrischer Anschluss

Hinweise

Stimmt die Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Typenschild überein?

90 bis 250 V AC (50/60 Hz)
20 bis 36 V DC
20 bis 28 V AC (50/60 Hz)

Sind alle Klemmen in ihrem richtigen Steckplatz fest eingerastet? Stimmt die Codierung auf den einzelnen Klemmen?

-

Sind die Kabel zugentlastet montiert?

-

Sind Hilfsenergie- und Signalkabel korrekt angeschlossen?

siehe Anschlussschema am Gehäuse

Sind alle Schraubklemmen gut angezogen?

-Endress+Hauser

17Bedienung

RIA452

5

Bedienung5.1

Bedienung auf einen Blick

M1

M2

M3

Analogeingang
INPUT

AnzeigeDISPLAY.

Analogausgang*
ANALOG
OUT

Signaltyp

Anschlussart*

Kennlinie

Signaldämpfung

Signal type

Connection

Curve

Damp

EinheitDezimalpunkt

0% Wert100% Wert

Dimension

Dec. point

0% value

100% value

OffsetVergleichstemperatur*feste Vergleichstemperatur*

Leitungsbrucherk.

OffsetComp. temp.

Const. temp.

Open circ.

ZuordnungNumerikanzeige

Messwertanzeige alternierend

ZuordnungBargraf

Dezimalpunkt Bargraf

Ref. num.

Displ. sw.

Ref. bargraf

Dec. point

Bargraf 0%
Wert

Bargraf 100%
Wert

ZuordnungBargraf

Bar 0%

Bar 100%

Ref. bargraf

ZuordnungDämpfung

Ausgangsbereich

Dezimalpunkt

Ref. num.

Out damp

Out range

Dec. point

0% Wert100% Wert

OffsetAusgabe im
Störfall

Out 0%Out 100%

OffsetFail mode

Störfallwert

Simulation
mA

Simulation
Volt

Fail value

Simu mA

Simu V*) nur verfügbar, wenn die entsprechende Option im Gerät installiert ist

18

Endress+Hauser

RIA452

Bedienung

M5

M10M17

M18

Digitaleingang 1-4
DIGITAL
INP.

Limit 1-4
(8)*
LIMIT

Integration*
Integration

Funktion Digitaleingang 1-4

aktiver Pegel
1-4

Abfragedauer Pumpenüberwachung

Function

Level

Sampl. time

ZuordnungFunktion 1-4(8)

Dezimalpunkt

Schaltpunkt
A

Schaltpunkt
B

Ref. num

Function

Dec. point

Setpoint A

Setpoint B

Hysteresebzw. Rückschaltgradient

Schaltverzögerung 1-4(8) in Sekunden

Alternierfunk
tion 1-4

1. Einschalten nach
24 h verzögert um

1. Einschalten nach
24 h Einschaltdauer

Hysterese

Delay

Alternate

Sw. delay

Sw. period

Anzeige derLaufzeit 1-8

Anzeige derSchalthäufigkeit 1-8

Rücksetzen
der Schalthäufigkeit
und Laufzeit

Simulation
Relais

Runtime

Count

Reset

Simu Relais

Signalquelle
für Integration

Vorwahlzähler

Integrationsbasis

Dezimalpunkt Faktor

Umrechnungsfaktor

Ref. Integr.

Pre-counter

Integr. baseDec. factor

FactorDimension
Totalzähler

Dezimalpunkt Totalzähler

Vorwahlzähler setzen

VoralarmsetzenTotalzähler
anzeigen

Dimension

Dec. point T

Set count A

Set count B

Totalizer*) nur verfügbar, wenn die entsprechende Option im Gerät installiert ist

Endress+Hauser

19Bedienung

RIA452

M19

Impulsausgang*
PULSE OUT

Totalzähler
zurücksetzen

Durchflussberechnung

Dimension
Eingangssignal

Dimension
linearisierter
Wert

Dezimalpunkt fürFormelReset total

Calc flow

Dim. Input

Dim. flow

Dec. flow

Dezimalpunkt
für Anzeige

AlphaWert

BetaWert

Gamma-Wert

C-WertDec. point

Alpha

Beta

Gamma

C

Khafagi-Venturi-Rinnen

Iso-Venturi-Rinnen

Venturi-Rinnen nach British Standard

ParshallRinnen

ParshallBowlusRinnen

Kha Venturi

Iso-Venturi

BST-Venturi

ParshallParshall-Bow

RechteckWehre

RechteckWehre mit
Einschnürung

RechteckWehre nach
NFX

RechteckWehre nach
NFX mit Einschnürung

Trapezwehre

Rect. WTO

Rect. WThrNFX Rect.
WTO

NFX Rect.
WThr

Trap. WTO

Dreieckwehre

Dreieckwehre nach
British Standard

Dreieckwehre nach
NFX

BreiteV. weir

BST V. weir

NFX V. weir

widthDezimalpunkt
Impulswertigkeit

Impulswertigkeit

Impulsbreite

Simulation
Impulsausgang

Dec value

Unit Value

Pulse width

Sim pulseout*) nur verfügbar, wenn die entsprechende Option im Gerät installiert ist

20

Endress+Hauser

RIA452

Bedienung

M20

M21

M23Mxx

M55

Min/Max-Sp
eicher
MIN/MAX

Signalquelle
für Min/Max

Dezimalpunkt

Anzeige
Minimumwert

Ref. Min/Max

Dec. point

Min. value

Anzeige Maximumwert

Rücksetzen
Minimumwert

Rücksetzen
Maximumwert

Max. value

Reset minReset max

AnzahlStützstellen

Dimension
linearisierter
Wert

Dezimalpunkt
Y-AchseAlle StützstellenlöschenAlle Stützstellen anzeigen

CountsDimension

Dec. Y value

Del points

Show points

Lin. Stützstellen
NO 01 NO
32

X-AchseY-AchseX value

Y value

Betriebsparameter
PARAMETERS

Benutzercode

Grenzwertverriegelung

Programmname

Programmversion

Funktion
Pumpenrotation

User code

Limit lock

Prog. nameVersionFunc. alt.

Relais Sperrzeit

Fehlerverhalten Relais

Zeit für GradientenauswertungFehlerverhalten am 4-20
mA Eingang

Fehlergrenze 1

Lock time

Rel. Mode

Grad. Time

Namur

Range 1

Fehlergrenze
2Fehlergrenze 3

Fehlergrenze 4

Display Kontrast

Range 2Range 3Range 4Contrast

Linearisierun
gstabelle
LIN-TABLEM56

SERVICE

Nur für Service-Personal. Der Service-Code muss eingegeben werden.

M57

EXIT

Verlassen des Menüs. Wenn Sie Parameter geändert haben, erfolgt eine Abfrage, ob dieÄnderungen gespeichert werden sollen.

M58

SAVE

Änderungen werden gespeichert und das Menü verlassen.

*) nur verfügbar, wenn die entsprechende Option im Gerät installiert ist

Endress+Hauser

21

Bedienung

RIA452

5.2

Anzeige- und Bedienelemente

G09-RIA452xx-19-00-06-xx-000

Abb. 9: Anzeige- und Bedienelemente
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Betriebsanzeige grün, leuchtet bei angelegter Versorgungsspannung
Störmeldeanzeige rot, blinkt bei Sensor- oder Gerätefehler
Grenzwertanzeige: Ist ein Relais bestromt, wird das Symbol angezeigt.
Status Digitaleingänge: grün zeigt Bereitschaft an, gelb leuchten zeigt Anliegen eines Signals an
Bargraph gelb, 42-teilig mit Über- und Unterbereich in orange/rot
7-stellige 14-Segmentanzeige in weiß für Messwerte
9x77 DOT-Matrix in weiß für Texte, Einheiten und Menüsymbole
Schlüssel- und Schlosssymbol, zeigen an, ob Gerätebedienung gesperrt ist (s. Kap. 5.3.3)
Dreh-Drückrad (Jog-Shuttle) zur Gerätebedienung vor Ort

5.2.1 Anzeigendarstellung

BereichAnzeige

RelaisAnalogausgang

Integration
keine Integration

Eingangsstrom ist< untere Fehlergrenze"" anzeigen

FehlerzustandEingestelltes Fehlerverhalten

Eingangsstrom überunterer Fehlergrenze und unterhalb
unterer Gültigkeitsgrenze"" anzeigen

normales Grenzwertverhalten

Normales Verhalten Normales Verhalten
mit max. 10% Über- (negative Integrabereich. Keine Aus- tion nicht möglich)gabe < 0 mA/0 V
möglichEingangsstrom imgültigen Bereichskalierten Messwert
anzeigennormales Grenzwertverhalten

Normales Verhalten Normales Verhalten
mit max. 10% Über- (negative Integrabereich. Keine Aus- tion nicht möglich)gabe < 0 mA/0 V
möglich22

Endress+Hauser

RIA452

BedienungBereichAnzeige

RelaisAnalogausgang

Integration

Eingangsstrom unter- "halb oberer Fehlergrenze und oberhalb
oberer Gültigkeitsgrenze" anzeigen

normales Grenzwertverhalten

Normales Verhalten Normales Verhalten
mit max. 10% Über- (negative Integrabereich. Keine Aus- tion nicht möglich)gabe < 0 mA möglich.

"" anzeigen

FehlerzustandEingestelltes Fehlerverhalten

Eingangsstrom überoberer Fehlergrenzekeine Integration

Anzeige Relais
Relais nicht bestromt: keine Anzeige
Relais bestromt:(Symbol leuchtet)

Statusanzeige Digitaleingänge
Digitaleingang parametriert:
Signal am Digitaleingang:!

(grün)(gelb)

Hinweis!
Informationen zur Fehlersuche finden Sie in den Abschnitten 9.1 und 9.2 dieser Betriebsanleitung.

5.3

Vor-Ort-Bedienung

Aktivierung des Bedienmenüs durch Drücken des Drehrades für mindestens 3 sec.
5.3.1 Bedienung über das DrehradA) E+H 3-Tastenfunktion• Drücken = "Enter"• Drehen im Uhrzeigersinn = "+"• Drehen gegen den Uhrzeigersinn = "-"G09-RIA452ZZ-19-00-00-xx-002

Abb. 10: Bedienung über Drehrad

Endress+Hauser

23

Bedienung

RIA452B) ListenauswahlÆ Pfeil nach unten:
Auswahl steht am Anfang der Auswahlliste. Durch Drehen des
Jog-Shuttles nach rechts werden die weiteren Einträge sichtbar.
Å Beide Pfeile sichtbar:
Æ Anwender befindet sich in der Mitte der Auswahlliste.
Å Pfeil nach oben:
Ende der Auswahlliste erreicht. Durch Drehen des Jog-Shuttles
nach links bewegt sich der Anwender wieder in Richtung Anfang.
G09-RIA452ZZ-19-00-00-xx-003

Abb. 11: Listenauswahl über Drehrad

5.3.2 Eingabe von Text

G09-RIA452ZZ-19-00-00-de-001

Abb. 12: Texteingabe RIA452

24

Pos.-Nr.

Beschreibung

1

Aktivieren Sie das Bedienmenü indem Sie das Bedienrad für mindestens 3 sec drücken. Anschließend
blinkt das erste Zeichen.

2

Durch Drehen des Drehrades können Sie das blinkende (ausgewählte) Zeichen ändern (siehe "Mögliche
Zeichenmenge"). Sie können zum vorherigen Zeichen zurückkehren, indem Sie das Rücksprungsymbol(Pfeil nach links) auswählen.

3

Drücken Sie das Drehrad, um das gewählte Zeichen zu übernehmen und zum nächsten Zeichen zu wechseln (im Beispiel blinkt nun das zweite Zeichen).

4

Drücken Sie das Drehrad beim letzten Zeichen kurz, um die Eingabe zu übernehmen.

5

Drücken Sie das Drehrad länger als 1 Sekunde (max. 2 Sekunden), um die Eingabe an beliebiger Stelle zu
verwerfen.

Endress+Hauser

RIA452

Bedienung

Mögliche Zeichenmenge
Folgende Zeichen stehen für die Texteingabe zur Verfügung:Leerzeichen+ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789/\%°23+-.;:*() gefolgt vom Rücksprungsymbol (Pfeil nach links)
5.3.3 Parametrierung sperren
Benutzercode
Die Parametrierung kann durch einen vierstelligen Code gegen unbeabsichtigten Zugriff gesperrt
werden. Dieser Code wird im Untermenü "Parameter/User Code" definiert. Alle Parameter bleiben weiterhin im Display sichtbar, aber im Display wird das Symbol "Schlüssel" angezeigt. Wenn
Sie anschließend einen Parameter ändern möchten, müssen Sie zunächst den gültigen Benutzercode einstellen.
Hardware-Verriegelung
Weiterhin kann die Parametrierung mit einem Stecker auf der Rückseite des RIA452 gesperrt
werden (siehe Zeichnung). Dies wird mit dem Symbol "Schloss" im Display dargestellt.
Zur hardwareseitigen Verriegelung des Gerätes, stecken Sie den Jumper in der rechten oberen
Ecke der Rückseite in die Position J1.

G09-RIA452ZZ-19-00-00-xx-004

Abb. 13: Position des Jumpers auf der Geräterückseite! Hinweis!
Auf die PC-Bediensoftware Readwin 2000 hat die Hardware-Verriegelung keine Auswirkung.
®

Endress+Hauser

25Inbetriebnahme

RIA452

6

Inbetriebnahme

6.1

Installationskontrollen

Vergewissern Sie sich, dass alle Abschlusskontrollen durchgeführt wurden, bevor Sie Ihr Gerät
in Betrieb nehmen:• Checkliste Kap. 4.3 'Anschlusskontrolle'! Hinweis!
Entfernen Sie die Schutzfolie vom Display, da ansonsten die Ablesbarkeit eingeschränkt ist.
6.2

Messgerät einschalten

Nach Anlegen der Betriebsspannung signalisiert die grüne LED die Betriebsbereitschaft desGerätes.
• Im Auslieferungszustand werden die Geräteparameter nach Werkseinstellung verwendet.
• Bei der Inbetriebnahme eines bereits konfigurierten oder voreingestellten Gerätes wird die
Messung sofort gemäß der Einstellungen begonnen. Die Grenzwerte schalten erst nachdem
der erste Messwert bestimmt wurde.
• Die Grenzwert werden gemäß ihrer Parametrierung erst dann aktiviert, wenn ein gültiger
Messwert vorliegt.

6.3

Gerätekonfiguration

Dieses Kapitel beschreibt alle einstellbaren Parameter des Gerätes mit den zugehörigen Wertebereichen und Werkseinstellungen (Defaultwerte, fett dargestellt).
6.3.1 Analogeingang - INPUT/M1
Unter dem Menüpunkt Analogeingang, im Gerät mit INPUT bezeichnet, finden Sie alle für den
Eingang wählbaren Parameter.

26

Endress+Hauser

RIA452

Inbetriebnahme

Funktion(Menüposition)

Parametereinstellung

Signal type

4 - 20 mA
0 - 20 mA
0 - 5 mA (*)
0 - 100 mV (*)
0 - 200 mV (*)
0 - 1 V (*)
0 - 10 V (*)± 150 mV (*)± 1 V (*)
± 10 V (*)± 30 V (*)
Type B (IEC584) (*)
Type J (IEC584) (*)
Type K (IEC584) (*)
Type L (DIN43710) (*)
Type L (GOST) (*)
Type N (IEC584) (*)
Type R (IEC584) (*)
Type S (IEC584) (*)
Type T (IEC584) (*)
Type U (DIN43710) (*)
Type D (ASTME998) (*)
Type C (ASTME998) (*)

Auswahl der Signalart des angeschlossenen Sensors.
Die mit (*) bezeichneten Parameter sind nur mit der
Option Universaleingang wählbar.

Signal type

PT50 (GOST) (*)
PT100 (IEC751) (*)
PT100 (JIS1604) (*)
PT100 (GOST) (*)
PT500 (IEC751) (*)
PT500 (JIS1604) (*)
PT500 (GOST) (*)
PT1000 (IEC751) (*)
PT1000 (JIS1604) (*)
PT1000 (GOST) (*)
Cu50 (GOST) (*)
Cu100 (GOST) (*)
30 - 3000 Ohm (*)

Auswahl der Signalart des angeschlossenen Sensors.
Die mit (*) bezeichneten Parameter sind nur mit der
Option Universaleingang wählbar.

Connection

3 Wire4 WireEinstellung des Sensoranschlusses in 3- oder 4-Leitertechnik. Nur für "Signal type" 30-3000 Ω,
PT50/100/1000, Cu50/100 wählbar

Endress+Hauser

Beschreibung

27

Inbetriebnahme

RIA452

Funktion(Menüposition)

Parametereinstellung

Curve

LinearQuad.
°C°F
KelvinLinear bzw. radizierend (Quad.) Kennlinie des verwendeten Sensors, wählbar für analoge Signale. °C, °F, Kelvin physikalische Messgröße, wählbar für Temperatursensoren.

Damp

0..99,90Signaldämpfung des Messeingangs mit Tiefpass 1. Ordnung. Zeitkonstante wählbar von 0 bis 99,9 sec.

DimensionXXXXXXXXX%

Hier kann die technische Einheit oder ein Freitext fürden Messwert des Sensors eingestellt werden. Max.
Länge 9 Zeichen.

Dec. pointXXXXX
XXXX.X
XXX.XX
XX.XXX
X.XXXX

Anzahl der Nachkommastellen für die Anzeige desgemessenen Wertes.

0% value-99999..99999
0Startwert des Messwertes,wählbar für analoge Signalarten

100% value-99999..99999
100.0

Endwert des Messwertes, wählbar für analoge Signalarten

Offset-99999..99999
0.0

Verschiebung des Nullpunkts der Sensorkennlinie.
Diese Funktion dient dem Abgleich oder zum Justieren
des Sensors.

Comp. temp

InternConst

Vergleichstemperatur für die Messung von Thermoelementen. Wählbar ist eine interne Vergleichsstelle(=Intern) oder ein konstanter Wert (=const).

Const. temp

9999.920.0

Fest eingestellte Vergleichstemperatur.
Nur wählbar, wenn für "Cmp. Temp" const eingestellt
ist.

Open circ.

No
Yes

Leitungsbrucherkennung bei Thermoelementen ausoder einschalten

28

Beschreibung

Endress+Hauser

RIA452

InbetriebnahmeAnpassung des Analogeingangs
Mit Hilfe der folgenden Parameter lässt sich der Eingang an den Sensor anpassen.
Bei Strom-, Spannungs- und Widerstandssensoren wird aus dem Sensorsignal ein skalierter Wert
aus dem Sensorsignal errechnet:

Bei Temperaturausgängen wird der skalierte Wert aus Linearisierungstabellen errechnet. Der
Temperaturwert lässt sich auf die Einheit Grad Celsius, Grad Fahrenheit oder Kelvin umrechnen. Zusätzlich kann der Temperaturwert über einen Offset korrigiert werden.

! Hinweis!
Die Signalarten 4..20 mA, Thermoelemente und Widerstandsthermometer werden auf Leitungsbruch überwacht. Bei Widerstandsthermometern kann es zu langen Reaktionszeiten kommen.
6.3.2 Anzeige - DISPLAY/M2
Unter diesem Menüpunkt sind alle Einstellungen für die Geräteanzeige zusammengefasst.

Funktion(Menüposition)

Parametereinstellung

Ref. num.

Input
Lin.table
Total (*)
Inp.+Lint.
Inp.+Tot. (*)
Lint.+Tot. (*)
In+Lin+Tot (*)
Batch (*)

Beschreibung

Auswahl Anzeigewert am Display(bei Auswahl von Kombinationen, z.B. "Inp.+Lint",
wechselt die Anzeige alternierend zwischen den
gewählten Anzeigewerten, z.B. Messwert (Inp.) und
linearisiertem Messwert (Lint.))• Input = Messert• Lin. table = Linearisierter Messwert bzw. momentaner Durchfluss bei Gerinneberechnung• Total = integrierter Wert
• Inp.+Lint. = Messwert oder linearisierter Messwert
abwechselnd• Inp.+Tot. = Messwert oder integrierter Wert
abwechselnd• Lint.+Tot. = linearisierter Messwert oder integrierter Wert abwechselnd• In+Lin+Tot = Messwert, linearisierter Messwert
oder integrierter Wert
• Batch = Vorwahlzähler
(*) markierte Einstellung ist nur wählbar, wenn die
Option Impulsausgang bzw. Integration vorhanden ist
und parametriert wurde.

Endress+Hauser

29

Inbetriebnahme

RIA452

Funktion(Menüposition)

Parametereinstellung

Display sw.

0..99 sec
0

Wählbare Anzeigedauer des Einzelwertes, wenn unter
Position Ref. num. Kombinationen von Anzeigewerten gewählt wurden.
Diese Einstellung ist nur wählbar, wenn die Option
Impulsausgang bzw. Integration vorhanden ist undparametriert wurde.

Ref. bargraf

Input
Lintab

Wahl der Signalquelle für den BargraphDec. pointXXXXX
XXXX.X
XXX.XX
XX.XXX
X.XXXX

Anzahl der Nachkommastellen für die Bargraf-Skalierung.

Bar 0%-99999..99999
0.0

Startwert für den BargraphBar 100%-99999..99999
100.0

Endwert für den BargraphBar rise

Right
Left

Orientierung des Bargraphs.
• Right = 100% Wert rechts (von links nach rechts
ansteigend)• Left = 100% Wert links (von links nach rechts fallend)

30

Beschreibung

Endress+Hauser

RIA452

Inbetriebnahme

6.3.3 Analogausgang - ANALOG OUT/M3
Unter dem Menüpunkt Analogausgang, im Gerät mit ANALOG OUT bezeichnet, finden Sie alleeinstellbaren Parameter für den Analogausgang.

! Hinweis!
Dieser Menüpunkt ist nur vorhanden, wenn die Option "Analogausgang" in Ihrem Gerät
bestückt ist.

Funktion(Menüposition)

Parametereinstellung

Beschreibung

Ref. num.

Input
Lintab

Auswahl welcher Wert am Analogausgang ausgegeben
wird.
• Input = Messwert• Lintab = Linearisierter Messwert bzw. momentaner
Durchfluss bei Gerinneberechnung

Out damp

0..99,90.0

Signaldämpfung des Messeingangs mit Tiefpass 1. Ordnung. Zeitkonstante wählbar von 0 bis 99,9 sec.

Out rangeOff
0 - 20 mA
4 - 20 mA
0 - 10 V
2 - 10 V
0-1V

Signalart des Ausgangs! Hinweis!
"Off" schaltet das Ausgangssignal vollständig ab.

Dec. pointXXXXX
XXXX.X
XXX.XX
XX.XXX
X.XXXX

Anzahl der Nachkommastellen für die Ausgabe desgemessenen Wertes. Wählbar für analoge Signalarten

Out 0%-99999..99999
0.0

Startwert des Ausgangssignals

Out 100%-99999..99999
100.0

Endwert des Ausgangssignals

Offset-999.99..999.99
0.00

Verschiebung des Nullpunkts der Ausgangskennline inmA bzw. V

Endress+Hauser

31Inbetriebnahme

RIA452

Funktion(Menüposition)

Parametereinstellung

Fail mode

Hold
Const
Min
Max

Ausgabewert beim Auftreten eines Sensor- oder
Gerätefehlers.
• Hold = letzter gültiger Wert
• Const = frei wählbarer Wert
• Min = Ausgabewert 3,5 mA bei 4..20 mA, ansonsten 0 V bzw. 0 mA
• Max = Ausgabewert 22,0 mA bei 0/4..20 mA,
ansonsten 1,1 V bzw. 11 V

Fail value

0..999.99
0.00

Hier erfolgt die Einstellung des frei wählbaren Wertes
für "Fail mode = Const".
Stromausgang: 0...22 mA
Spannungsausgang: 0...11 V

Simu mA

OFF
0.0 mA
3.6 mA
4 mA
10 mA
12 mA
20 mA
21 mA

Simuliert den Stromausgang und gibt den ausgewählten Strom am Ausgang aus, unabhängig vom Eingangswert.
Wird beim Verlassen der Menüposition Simu mA
automatisch auf OFF gesetzt.

Simu V

OFF
0.0 V
5.0 V
10.0 V

Simuliert den Spannungsausgang und gibt die ausgewählte Spannung am Ausgang aus, unabhängig vom
Eingangswert.
Wird beim Verlassen der Menüposition Simu V automatisch auf OFF gesetzt.

32

Beschreibung

Endress+Hauser

RIA452

Inbetriebnahme

6.3.4 Digitaleingang - DIGITAL INP./M5
In diesem Kapitel sind die Einstellungen für die digitalen Statuseingänge, z.B. zur Überwachungvon Pumpen, Starten/Stoppen des Zählers oder Rücksetzen des Min/Max-Wert-Speichers,
zusammengefasst.

! Hinweis!
– In der Funktion PUMP sind die digitalen Eingänge 1..4 den Relais 1..4 fest zugeordnet.
Relais 1 wird von Digitaleingang 1 überwacht, Relais 2 von Digitaleingang 2 usw.
– Bei Verwendung der Funktion "Batch" ist der Digitaleingang 1 fest einer Vorwahl-Zählfunktion zugeordnet. Eine Parametrierung für diesen Digitaleingang ist dann nicht möglich.

Funktion(Menüposition)

Parametereinstellung

Function

OffPump
Res Tot. (*)
Start/Stop (*)
Res MinMax

Beschreibung

Funktion des gewählten Digitaleingangs.
• Off = Aus• Pump = Pumpenüberwachung (siehe Pumpenüberwachungsfunktion)• Res Tot. = Zurücksetzen des Totalzählers*• Start/Stop = Starten, Stoppen des Totalzählers*• Res MinMax = Zurücksetzen der min/max Speicherwerte! Hinweis!
Mit * gekennzeichnete Parameter sind nur bei Option
Impulsausgang vorhanden bzw. wenn diese Funktion
parametriert wurde.
Level

Low
High

Auswahl, auf welche Flanke ausgewertet wird.
• Low = fallende Flanke• High = steigende Flanke

Sampl. time

0..99
0

Definiert die Zeitdauer (in Sekunden), innerhalb derer
mit einer Rückmeldung der Pumpe am Digitaleingang
zu rechnen ist. Erfolgt keine Rückmeldung innerhalb
der definierten Zeit, wird eine Fehlermeldung generiert
und bei mehreren Pumpen eine zweite aktiviert.

! Hinweis!
Mit der Einstellung der Sampl. time wird das Überwachungsverhalten des Digitaleingangs unterschieden!
Sampl. time = 0 bedeutet StörungsüberwachungSampl. time <> 0 bedeutet LaufüberwachungEndress+Hauser

33

Inbetriebnahme

RIA452

Pumpenüberwachungsfunktion
Soll eine Pumpenüberwachung realisiert werden soll, sind den Relais 1 bis 4 die Digitaleingänge
1 bis 4 fest zugeordnet. Aktiviert wird diese Funktion für den entsprechenden Digitaleingang
mit dem Parameter Function. Hier muss Pump gewählt werden.
Generell können zwei unterschiedliche Überwachungsarten realisiert werden. Bei der Störungsüberwachung wird der Pegel am Digitaleingang durch eine Störung an der Pumpe geändert.
Bei der Laufüberwachung wird der ordnungsgemäße Anlauf der Pumpe über einen Pegelwechsel am Digitaleingang an den Prozessanzeiger zurückgemeldet.
Zwischen diesen beiden Betriebsarten wird mit der Einstellung der Sampl. Time gewählt.
Einstellung• Sampl. Time = 0 -> Störungsüberwachung• Sampl. Time <> 0 -> Laufüberwachunga) Betriebsart StörungsüberwachungIn der Betriebsart Störüberwachung signalisiert das Statussignal die Verfügbarkeit der Pumpe.
Tritt eine Störung auf, ändert sich das Statussignal entsprechend.

G09-RIA452ZZ-16-10-xx-de-006

Abb. 14: Betriebsart Störungsüberwachung

Im Event 1 wird aufgrund der Grenzwertverletzung des Pegels Pumpe 1 angefordert. Pumpe 1
ist so lang aktiv, bis das Niveau entsprechend gefallen ist.
Im Event 2 tritt während des Betriebs eine Störung an Pumpe 1 auf, Statussignal an DI1 ändert
sich. Hierauf werden Pumpe 2 und das Alarmrelais aktiviert (falls es entsprechend parametriert
wurde) sowie im Display die Pumpenstörung als Meldung dargestellt.
Im Event 3 ist das Niveau soweit gefallen, das nicht mehr gepumpt werden muss und Pumpe 2
stellt ihren Betrieb ein.
Die Störung an Pumpe 1 wurde behoben, das Statussignal an DI1 ändert sich erneut. Das Alarmrelais wird zurückgesetzt, siehe Event 4.

34

Endress+Hauser

RIA452

Inbetriebnahme

Im Event 5 werden das Alarmrelais und die Fehlermeldung im Display durch Drücken des
Jog-Shuttles quittiert.
Im Event 6 und 7 ist der ungestörte Betrieb der Anlage dargestellt.
b) LaufüberwachungBei der Betriebsart Laufüberwachung wird nach dem Ansteuern einer Pumpe am zugehörigen
Digitaleingang eine Änderung des Statussignals erwartet. Hierfür wird eine Wartezeit (Sampl.
Time, T) definiert. Alternierung ist aktiviert. Erfolgt keine Signaländerung in der angegeben Zeit,
gilt die Pumpe als gestört.

G09-RIA452ZZ-16-10-xx-de-007

Im Event 1 ist der ungestörte Betrieb der Pumpe 1 dargestellt. Nach der Anforderung aufgrund
einer Grenzwertverletzung wird Pumpe 1 angesteuert. Das sich innerhalb von T ändernde Statussignal an DI1 signalisiert eine ungestörte Pumpe, das Pumpen wird mit Pumpe 1 fortgesetzt.
Im Event 2 erfolgt nach der Ansteuerung der Pumpe 1 keine Rückmeldung auf DI1, somit gilt
diese Pumpe als gestört. Es wird das Alarmrelais aktiviert und eine Fehlermeldung im Display
ausgegeben.
Das Pumpen wird von Pumpe 2 übernommen, Event 3. Diese Pumpe meldet sich innerhalb derdefinierten Wartezeit am DI2 zurück. Das Pumpen wird fortgesetzt, bis die Grenzwertverletzung unterschritten ist.
In Event 4 tritt eine erneute Grenzwertverletzung auf. Aufgrund der Alternierung wird erneut
versucht Pumpe 1 zu starten. Da nach Ablauf der Wartezeit wieder keine Rückmeldung erfolgt,übernimmt Pumpe 2 (Event 5). Wären Alarmrelais und Fehlermeldung im Display nicht schon
aktiv, würden sie es jetzt.
Im Event 6 wird wieder das Niveau überschritten und eine Pumpe angefordert. Nach der Alternierung wird wieder Pumpe 1 versucht. Diesmal erfolgt die Rückmeldung von Pumpe 1. Das
Alarmrelais wird zurückgesetzt.

Endress+Hauser

35

Inbetriebnahme

RIA452

In Event 7 wird die Fehlermeldung im Display quittiert. Auf die Quittierung der Fehlermeldung
im Display hat das Statussignal am DI keinen Einfluss.

! Hinweis!
Eine gestörte Pumpe wird immer in Anhängigkeit des Signals am zugehörigen Digitaleingang
wieder in Betrieb genommen. Die Quittierung der Fehlermeldung im Display hat keinen Einfluss
auf die Wiederaufnahme des Betriebes der Pumpe.
Ist eine Pumpe für mehr als 10 Minuten gestört, wird versucht sie bei Grenzwertverletzung wieder in Betrieb zu nehmen.

Folgende Parameter müssen eingestellt werden:
Menü

Funktion (Menüposition)

Einstellwert

DIGITAL INP./M5

Function
Level
Sampl. time

Pump
Low oder High
Abfragezeit in Sekunden

LIMIT 1...8

AlternateYes

6.3.5 Grenzwerte - LIMIT 1...8/M10...17! Hinweis!
Bei Verwendung der Funktion "Batch" sind die Grenzwerte 1 und 2 fest einer Aktivierung bei
Grenzwert "Vorwahlzähler" und "Voralarm" zugeordnet. Eine Parametrierung für diese Grenzwerte ist dann nicht möglich, sie sind in der Menüstruktur ausgeblendet.

Funktion(Menüposition)

Parametereinstellung

Ref. num.

Input
Lin. table

36

Beschreibung

Auswahl, welcher Wert verwendet wird:• Input: Skalierter Wert aus Analogeingang• Lin. table: Wert aus Linearisierungstabelle bzw.
momentaner Durchfluss bei Gerinneberechnung

Endress+Hauser

RIA452

Inbetriebnahme

Funktion(Menüposition)

Parametereinstellung

Function

Off
Min
Max
Grad
In bandOut band
Alarm
Alarm invers

Auswahl der Grenzwert- und Störüberwachung. Die
Relais werden bei Gerätefehlern oder bei fehlerhaften
Eingangswerten (siehe Fehlergrenzen Range 1...4 in
Kap. 6.3.11) entsprechend dem in Rel. Mode eingestellten Fehlerverhalten (s. Kap. 6.3.11) geschaltet.
• Min: Minimum mit Hysterese (s. Seite 39)• Max: Maximum mit Hysterese (s. Seite 40)• Grad: Gradient (s. Seite 41)• In band: Gültigkeitsbereich innerhalb zweier Werte• Out band: Gültigkeitsbereich außerhalb zweier
Werte• Alarm: Relais wird als Störmelderelais verwendet• Alarm invers: Relais wird als Störmelderelais verwendet; das Schaltverhalten des Relais ist sicherheitsgerichtet, so dass bei Ausfall der Energieversorgung oder Störung des Anzeigers das Relais abfällt.

Dec. pointXXXXX
XXXX.X
XXX.XX
XX.XXX
X.XXXX

Anzahl der Nachkommastellen für den Grenzwert.

Setpoint A-99999...99999
0.0

Messwert, an dem eine Änderung des Schaltzustandes
auftritt (Steigung für Gradient). Vorgabe: 0.0

Setpoint B-99999...99999
99999

Der zweite Setpoint ist für die Betriebsarten "In band"und "Out band" einstellbar und nur sichtbar, wenn fürdieses Relais einer dieser beiden Funktionen gewählt
wurde.

Hysterese-99999...99999
99999

Eingabe der Hysterese zur Schaltschwelle bei Minimum / Maximum als Absolutwert.

Delay

0...990Einstellung der Ansprechverzögerung des Grenzwertereignisses nach Erreichen der Schaltschwelle (inSekunden) (s. Seite 42).

Endress+Hauser

Beschreibung

37

Inbetriebnahme

RIA452

Funktion(Menüposition)

Parametereinstellung

AlternateNo
Yes

Beschreibung

Bestimmt die Schaltfunktion für dieses Relais:• No: keine Alternierfunktion; feste Zuordnung
Schaltpunkt zum Relais• Yes: Alternierfunktion (s. Seite 43)! Hinweis!
Für die Alternier funktion können die Relais 1-4 verwendet werden.
Sw. delay

0..99
0

Mit Sw. delay lässt sich der Startzeitpunkt der 24h Zählung wählen. Die Zeitmessung der 24h und der Verzögerungszeit startet mit jedem Gerätereset neu.
Beispiel s. Seite 44

Sw. period

0..9990Grenzwert wird zyklisch alle 24h für 0..999 sec aktiviert. Durch Verändern des Stundenwertes wird die
Aktivierung um [Sw.delay] Stunden verzögert (Beispiel
s. Seite 44).

RuntimeAnzeige der Laufzeit des angeschlossenen Gerätes, z.B.
Pumpe, in Stunden [h].

Count

Aufzeichnung der Schalthäufigkeit des Grenzwertes.

Reset

No
Yes

Setzt die Laufzeit und Schalthäufigkeit für diesen
Grenzwert zurück.

Simu Relais

Off
Low
High

Simulation des gewählten Grenzwertes. Wird beim
Verlassen der Menüposition automatisch auf Off
gesetzt.

38

Endress+Hauser

RIA452

Inbetriebnahme

Betriebsart Min

G09-RIA452ZZ-15-00-xx-de-001

Abb. 15: Betriebsart Min

Folgende Parameter müssen eingestellt werden:
Menü

Funktion (Menüposition)

Einstellwert

LIMIT 1...8/M10...17

Function
Setpoint A
Hysterese

Min
Wert für Schaltschwelle
Wert für Hysterese

Endress+Hauser

39

Inbetriebnahme

RIA452Betriebsart Max

G09-RIA452ZZ-15-00-xx-de-002

Abb. 16: Betriebsart Max

Folgende Parameter müssen eingestellt werden:

40

Menü

Funktion (Menüposition)

Einstellwert

LIMIT 1...8/M10...17

Function
Setpoint A
HystereseMax
Wert für Schaltschwelle
Wert für Hysterese

Endress+Hauser

RIA452

Inbetriebnahme

Betriebsart Grad

G09-RIA452ZZ-15-00-xx-de-006

Abb. 17: Betriebsart Grad

Die Betriebsart "Grad" dient der Überwachung der zeitlichen Änderung des Eingangssignals. Die
Zeitbasis Tm der Überwachung wird im Menü "PARAMETER/M55 -> Grad. time" eingestellt.
Berechnet wird die Differenz aus dem Anfangswert M0-m und dem Endwert M0 des Intervalls.
Ist der Betrag des errechneten Wertes größer als der unter "Setpoint A" eingestellte Wert, wird
das Relais entsprechend dem in "Rel. Mode" eingestellten Fehlerverhalten (s. Kap. 6.3.11)
geschaltet.
Das Relais schaltet wieder ein, wenn der Betrag der Differenz aus M1-m und M1 unter den in"Hysterese" eingestellten Wert sinkt. Mit dem Vorzeichen wird die Richtung der Signaländerung
bestimmt. Positive Werte überwachen ein Ansteigen des Messwertes, negative Werte ein Absinken. Sekündlich wird ein neuer Wert errechnet (gleitendes Intervall).
Folgende Parameter müssen eingestellt werden:
Menü

Funktion (Menüposition)

Einstellwert

LIMIT 1...8/M10...17

Function
Setpoint A
Hysterese
Grad. time

Grad
Gradientenwert für Schaltschwelle
Wert für HystereseIntervallzeit in SekundenEndress+Hauser

41

Inbetriebnahme

RIA452Betriebsart Alarm
Ein Relais mit der Betriebsart "Alarm" wird aktiviert, wenn folgende Ereignisse eintreten:• Analogeingang (4-20 mA) < 3,6 mA (untere Namurgrenze) oder > 21,0 mA (obere Namurgrenze)• HW-Fehler EEPROM (E101)
Das Relais bleibt auch nach Quittieren angezogen.
• Kalibrierdaten nicht plausibel (E103)
Das Relais bleibt auch nach Quittieren angezogen.
• Bus-Fehler beim Lesen der Min/Max-Daten nach Netz-ein (E104)
Das Relais bleibt auch nach Quittieren angezogen.
• Bus-Fehler beim Lesen der Relaisdaten nach Netz-ein (E105)
Das Relais bleibt auch nach Quittieren angezogen.
• HW-Fehler Universalkarte (E106)
Das Relais bleibt auch nach Quittieren angezogen.
• Impulsbuffer-Überlauf (E210)
Das Relais fällt nach Quittieren ab.
• Pumpenfehler am entsprechenden Digitaleingang x (E22x)
Das Relais bleibt auch nach Quittieren angezogen.
Ansprechverzögerung - Delay

G09-RIA452ZZ-15-00-xx-de-003

Abb. 18: Ansprechverzögerung

Folgende Parameter müssen eingestellt werden:

42

Menü

Funktion (Menüposition)

Einstellwert

LIMIT 1...8/M10...17

Setpoint A
Hysterese
Delay

Wert für Schaltschwelle
Wert für Hysterese
Verzögerungszeit in [s]Endress+Hauser

RIA452

Inbetriebnahme

Alternierfunktion - Alternate

G09-RIA452ZZ-15-00-xx-de-007

Abb. 19: Alternierende Pumpensteuerung

Endress+Hauser

43Inbetriebnahme

RIA452

Die gleichmäßige Auslastung mehrer Pumpen in Füllstandsregelungen wird durch das alternierende Schalten erreicht. Maßgebend für das Einschalten einer bestimmten Pumpe ist nicht ein
fest zugeordneter Einschaltwert, sondern welche Pumpe am wenigsten in Betrieb war.
Insgesamt können die ersten 4 Relais (LIMIT 1..4) in die Alternierende Pumpensteuerung einbezogen werden.

! Hinweis!
Nicht in die alternierende Pumpensteuerung einbezogene Relais stehen in bekannter Weise zur
Verfügung.
Diese Funktion kann nicht auf einzelne Relais angewendet werden. Nicht einbezogene Relais
werden nicht nach Ein- bzw. Ausschaltdauer bewertet.
Für obiges Beispiel müssen folgende Parameter eingestellt werden:
Menü

Funktion (Menüposition)

Einstellwert

LIMIT 1...3/M10...12

jeweils: Setpoint A
jeweils: Hysterese
jeweils: Alternate

Wert für Schaltschwelle
Wert für HystereseYes

24h Aktivierungsfunktion
Pumpen mit langen Stillstandszeiten können mit der 24h Aktivierungsfunktion zyklisch für die
in Sw. period definierte Zeit (0..999 sec) aktiviert werden.
Mit der Einstellung Sw. delay kann der Startzeitpunkt für das 24h Schrittintervall um 0 bis
23 Stunden verschoben werden.

G09-RIA452ZZ-15-00-xx-de-009

Abb. 20: 24h Aktivierungsfunktion

Beispiel: Uhrzeit zum Zeitpunkt der Einstellung 12:00 Uhr, gewünschter Start der 24h Zählung
22:00 Uhr  Sw. delay auf 10 stellen.

! Hinweis!
Nach Netz-aus startet die Zeit für die 24h Aktivierungsfunktion neu.

44

Endress+Hauser

RIA452

Inbetriebnahme

Für obiges Beispiel müssen folgende Parameter eingestellt werden:
Menü

Funktion (Menüposition)

Einstellwert

LIMIT

Sw. period
Sw. delay

Dauer der Aktivierung
Verzögerung der Aktivierung

6.3.6 INTEGRATION/M18
Diese Funktion ist nur wählbar, wenn die Option Impulsausgang im Gerät vorhanden ist.

! Hinweis!
Bei Verwendung der Funktion Vorwahlzähler (Batch) ist der Digitaleingang 1, sowie die Relais
1 und 2 fest dieser Funktion zugeordnet. Eine Parametrierung für diese Ein-/Ausgänge ist dannnicht möglich.

Funktion(Menüposition)

Parametereinstellung

Beschreibung

Ref. integr.

Input
Lintab

Auswahl welcher Wert integriert werden soll.
• Input = Messwert• Lintab = Linearisierter Messwert bzw. momentaner Durchfluss bei
Gerinneberechnung

Pre-counter

Off
Count up
Count down

Aktivierung des Vorwahlzählers
Off = Vorwahlzähler aus
Count up = Zählrichtung von Null aufsteigend bis Endwert
Count down = Zählrichtung vom Startwert absteigend bis Null

Integr. base

Off
sec
min
hour
day

Zeitbasis für die Integration

Dec. factor

XXXXX
XXXX.X
XXX.XX
XX.XXX
X.XXXX

Kommaposition des Umrechnungsfaktors

Factor0 ..99999
1.0

Umrechnungsfaktor

Endress+Hauser

45

Inbetriebnahme

Funktion(Menüposition)

RIA452

Parametereinstellung

Beschreibung

DimensionXXXXXXXXX

Auswahl der Dimension aus Liste, oder Dimension als Freitext (max.
Länge 9 Zeichen).

Dec. Point T

XXXXX
XXXX.X
XXX.XX
XX.XXX
X.XXXX

Dezimalpunkt des Totalzählers

Set count A

9999990.0

Endwert/Startwert für Vorwahlzähler; ist fest auf Relais 1 bezogen.

Set count B

9999990.0

Wert für Voralarm; ist fest auf Relais 2 bezogen.

Totalizer

9999999

In dieser Position kann der Totalzähler angezeigt und editiert (z.B. mit
einem Vorgabewert belegt) werden.

! Hinweis!
Beim Überschreiten des Maximalwertes von 9999999 beginnt derZähler wieder bei 0.
Reset Total

Calc. Flow

No
Yes

No
Curve
FormulaTotalzähler zurücksetzen! Hinweis!
Nicht über ReadWin® 2000 parametrierbar.
Auswahl der Berechnung einer Durchflussmenge nach Gerinneart,oder über eine Formel anhand des analogen Eingangssignals (z.B. Füllstandssignal)• No = keine Integration• Curve = Durchflussberechnung mit Gerinnetyp.
Nach Auswahl von "Curve" werden im Menü nur mögliche Gerinnetypen zur Parametrierung angezigt (z.B. Venturi-Rinnen, Parshall-Rinnen, Wehre usw.)• Formula = Durchflussberechnung nach Formel
Nach Auswahl von "Formula" werden im Menü nur mögliche Einstellparameter zur Formeleingabe angezeigt (Alpha, Beta, Gamma,C).
Die Berechnung des Durchflusses erfolgt hierbei nach folgender
Formel:46

Endress+Hauser

RIA452

Funktion(Menüposition)

Inbetriebnahme

Parametereinstellung

Beschreibung

Dim. Input

mm
inch

Dimension der Gerinnemaße

Dec. flow

XXXXX
XXXX.X
XXX.XX
XX.XXX
X.XXXX

Dezimalpunkt für Anzeige

Dim. flow

m3/s, l/s, hl/s,
igal/s, usgal/s,barrels/s, inch3/s,
ft3/s, Usmgal/s,
Ml/s, m3/smin,l/min, hl/min,igal/min,usgal/min, barrels/min,inch3/min,
ft3/min, Usmgal/min, Ml/min,
m3/h, l/h, hl/h,
igal/h, usgal/h,barrels/h,
inch3/h, ft3/h,
Usmgal/h, Ml/h

Dimension linearisierter Wert
• l = Liter• hl = Hektoliter• m3 = Kubikmeter• Ml = Megaliter• USgal = US gallon• USKgal = US kilogallon• USMgal = US Megagallon

Dec. pointXXXXX
XXXX.X
XXX.XX
XX.XXX
X.XXXX

Dezimalpunkt für Formel(nur bei Auswahl Durchflussberechnung nach Formel)

Alpha-99.99999

Durchfluss Exponent α (siehe Calc.flow)Beta-99.99999

Durchfluss Exponent β (siehe Calc.flow)Gamma-99.99999

Gewichtungsfaktor

C

-100

Skalierungskonstante C (siehe Calc.flow)

Endress+Hauser• USbl = US barrel• igal = imperial gallon• ibl = imperial barrel• inch = inch
• ft = feet

1 hl = 100 l
1 m3 = 1.000 l
1 Ml = 1.000.000 l
1 USgal = 3,79 l
1 USKgal = 3.785,41 l
1 USMgal =3.785.411,78 l
1 USbl = 119,24 l
1 igal = 4,55 l
1 ibl = 163, 66 l
1 inch = 25,4 mm
1 ft = 304,8 mm

47Inbetriebnahme

Funktion(Menüposition)

RIA452

Parametereinstellung

Beschreibung

Khafagi-Venturi-Rinnen
ISO-Venturi-Rinnen
Venturi-Rinnen nach British Standard
Parshall-Rinnen
Parshall-Bowlus-Rinnen
Rechteck-Wehre (w)Rechteck-Wehre mit Einschnürung (w)Rechteck-Wehre nach NFX (w)Rechteck-Wehre nach NFX mit Einschn. (w)Trapez-Wehre (w)Dreiecks-Wehre (w)Dreieckswehre nach British Standard
Dreieckswehre nach NFX(w) Width zusätzlich parametrieren

Flumes Weir

Kha Venturi
ISO Venturi
BST Venturi
Parshall
Palmer-Bow
Rect. WTO
Rect WThrNFXRectWTO
NFXRectWThr
Trap.W TO
V-weir
BST V-weir
NFX V-weir

Kha-Venturi =ISO Venturi =BST Venturi =Parshall =Palmer-Bow =Rect. WTO =Rect WThr =NFXRectWTO =NFXRectWThr =Trap.WTO =V-weir =BST V-weir =NFX V-weir =

Width

99999

Wert für Breite, wählbar nur für Gerinnetypen, die mit (w) gekennzeichnet sind (siehe Flumes-Weir)

Kha-Venturi

QV 302
QV 303
QV 304
QV 305
QV 306
QV 308QV 310
QV 313
QV 316

ISO Venturi

415
425
430
440
450
480

48

Khafagi-Venturi-Rinnen
QV 302 =QV 303 =QV 304 =QV 305 =QV 306 =QV 308 =QV 310 =QV 313 =QV 316 =Khafagi-Venturi-Rinne QV 302
Khafagi-Venturi-Rinne QV 303
Khafagi-Venturi-Rinne QV 304
Khafagi-Venturi-Rinne QV 305
Khafagi-Venturi-Rinne QV 306
Khafagi-Venturi-Rinne QV 308
Khafagi-Venturi-Rinne QV 310
Khafagi-Venturi-Rinne QV 313
Khafagi-Venturi-Rinne QV 316

ISO-Venturi-Rinnen
415 = ISO-Venturi-Rinne 415
425 = ISO-Venturi-Rinne 425
430 = ISO-Venturi-Rinne 430
440 = ISO-Venturi-Rinne 440
450 = ISO-Venturi-Rinne 450
480 = ISO-Venturi-Rinne 480

Endress+Hauser

RIA452

Funktion(Menüposition)

Inbetriebnahme

Parametereinstellung

4"
7"
12"
18"
30"

Venturi-Rinnen nach British Standard
4" = Venturi-Rinne n. British Standard 4 inch
7" = Venturi-Rinne n. British Standard 7 inch
12" = Venturi-Rinne n. British Standard 12 inch
18" = Venturi-Rinne n. British Standard 18 inch
30" = Venturi-Rinne n. British Standard 30 inch

1"
2"
3"
6"
9"
1 ft
1.5 ft
2 ft
3 ft
4 ft
5 ft
6 ft
8 ft

Parshall-Rinnen
1" = Parshall-Rinne 1 inch
2" = Parshall-Rinne 2 inch
3" = Parshall-Rinne 3 inch
6" = Parshall-Rinne 6 inch
9" = Parshall-Rinne 9 inch
1 ft = Parshall-Rinne 1 ft
1.5 ft = Parshall-Rinne 1,5 ft
2 ft = Parshall-Rinne 2 ft
3 ft = Parshall-Rinne 3 ft
4 ft = Parshall-Rinne 4 ft
5 ft = Parshall-Rinne 5 ft
6 ft = Parshall-Rinne 6 ft
8 ft = Parshall-Rinne 8 ft

6"
8"
10"
12"
15"
18"
21"
24"
27"
30"

Palmer-Bowlus-Rinnen
6" = Palmer-Bowlus-Rinne 6 inch
8" = Palmer-Bowlus-Rinne 8 inch
10" = Palmer-Bowlus-Rinne 10 inch
12" = Palmer-Bowlus-Rinne 12 inch
15" = Palmer-Bowlus-Rinne 15 inch
18" = Palmer-Bowlus-Rinne 18 inch
21" = Palmer-Bowlus-Rinne 21 inch
24" = Palmer-Bowlus-Rinne 24 inch
27" = Palmer-Bowlus-Rinne 27 inch
30" = Palmer-Bowlus-Rinne 30 inch

5H
T5

Rechteck-Wehre
5H = Rechteck-Wehr WTO/5H
T5 = Rechteck-Wehe WTO/T5

BST Venturi

Parshall

Palmer-Bow.

Rect.WTO

Endress+Hauser

Beschreibung

49

Inbetriebnahme

Funktion(Menüposition)

RIA452

Parametereinstellung

2H
3H
4H
5H
6H
8H
TO
T5
2T

Rechteck-Wehre mit Einschnürung
2H = Rechteckwehr mit Einschnürung 2H
3H = Rechteckwehr mit Einschnürung 3H
4H = Rechteckwehr mit Einschnürung 4H
5H = Rechteckwehr mit Einschnürung 5H
6H = Rechteckwehr mit Einschnürung 6H
8H = Rechteckwehr mit Einschnürung 8H
TO = Rechteckwehr mit Einschnürung TO
T5 = Rechteckwehr mit Einschnürung T5
2T = Rechteckwehr mit Einschnürung 2T

5H
T5

Rechteck-Wehre NFX
5H = NFX Rechteck-Wehr TO/5H
T5 = NFX Rechteck-Wehr TO/T5

2H
3H
4H
5H
6H
8H
TO

Rechteck-Wehre NFX mit Einschnürung
2H = NFX Rechteck-Wehr mit Einschnürung 2H
3H = NFX Rechteck-Wehr mit Einschnürung 3H
4H = NFX Rechteck-Wehr mit Einschnürung 4H
5H = NFX Rechteck-Wehr mit Einschnürung 5H
6H = NFX Rechteck-Wehr mit Einschnürung 6H
8H = NFX Rechteck-Wehr mit Einschnürung 8H
TO = NFX Rechteck-Wehr mit Einschnürung TO

3H
T5

Trapez-Wehre
3H = Trapez-Wehr W TO/3H
T5 = Trapez-Wehr W TO/T5

22.5
30
45
60
90

Dreieck-Wehre
22.5 = Dreieck-Wehr 22,5
30 = Dreieck-Wehr 30
45 = Dreieck-Wehr 45
60 = Dreieck-Wehr 60
90 = Dreieck-Wehr 90

22.5
45
90

Dreieck-Wehr nach British Standard
22.5 = Dreieck-Wehr nach British Standard 22.5
45 = Dreieck-Wehr nach British Standard 45
90 = Dreieck-Wehr nach British Standard 90

Rect.WThrNFXRect.WTO

NFXRect.WThr

Trap. W TO

V-weir

BST V-weir

50Beschreibung

Endress+Hauser

RIA452

Inbetriebnahme

Funktion(Menüposition)

Parametereinstellung

NFX V-weir

30
45
60
90

Beschreibung

NFX Dreieck-Wehre
30 = NFX Dreieck-Wehr 30
45 = NFX Dreieck-Wehr 45
60 = NFX Dreieck-Wehr 60
90 = NFX Dreieck-Wehr 90

Integrationsfunktion
Mit dieser Funktion lässt sich der errechnete Wert aus der Linearisierungstabelle bzw. desmomentanen Durchflusses bei Gerinneberechnung oder des Analogeinganges zusätzlich numerisch integrieren, um z.B. einen Mengenzähler zu erzeugen (Totalizer).
Der Totalizer berechnet sich folgendermaßen:

Das Messintervall beträgt 0,1 s.
Die Integrationsbasis ist in den meisten Fällen dieselbe Zeiteinheit, welche auch die Zeitbasis deszu integrierenden Signals ist.
Beispiel: Analogeingang l/s  Integrationsbasis s !
Einfacher Vorwahlzähler

G09-RIA452ZZ-15-00-xx-de-010

Abb. 21: Einfacher Vorwahlzähler

Bei Aktivierung des Vorwahlzählers sind die Grenzwerte 1 und 2 der Vorwahlzählerfunktion
fest zugeordnet (Ausgang 1 = Hauptschaltung, Ausgang 2 = Vorabschaltung). Digitaleingang 1
ist fest der Funktion "Rücksetzen und Neustart Vorwahlzähler" zugeordnet.

Endress+Hauser

51

Inbetriebnahme

RIA452

Dadurch reduziert sich die Anzahl der frei verfügbaren Relais entsprechend. Die Bedienmenüs
für diese Ein-/Ausgänge sind in diesem Fall ausgeblendet.
Set count B (GW B) definiert die Vorabschaltung, Set count A (GW A) definiert die Hauptabschaltung. Grenzwert (bzw. Startwert, siehe Funktion "Pre-counter" auf Seite 45) für GW A und
Voralarmwert für GW B sind frei einstellbar.
Zählrichtung positiv ist wie folgt definiert: Vom festen Startwert Null beginnend hochzählen, bis
zum Erreichen des einstellbaren Grenzwertes (Set count A).
Zählrichtung negativ ist wie folgt definiert: Vom einstellbaren Startwert (Set count A) beginnend abwärts zählen, bis zum Erreichen des festen Grenzwertes Null.
Rücksetzen mit gleichzeitigem Neustart des Zählers erfolgt über Digitaleingang 1 (Digital
Inp.1). Flanke Digital Inp.1: Low-High = Rücksetzen und Start Zähler.

! Hinweis!
Die Anzeige des Vorwahlzählers kann unter DISPLAY/M2 É "Ref.num" = "Batch" eingestellt
werden.
Berechnungsformel für Durchflussmessung
Wenn Sie für die Durchflussmessung "Formula" unter Calc. flow gewählt haben, wird die
Berechnung anhand der folgenden Formel durchgeführt:Hierbei ist:
• Q: Durchfluss in m3/h
• C: Skalierungskonstante• h: Oberwasserpegel• α, β: Durchflussexponenten• γ: Gewichtungsfaktor! Hinweis!
Die Skalierungskonstante C muss immer auf Q in m /h bezogen sein, d.h. liegt C in einer ande3

ren Durchflusseinheit vor, muss C umgerechnet werden.
Beispiele:• Q in l/h mit C = 2,11
1 l/h = 0,001 m3/h
 C = 2,11 * 0,001 = 0,00211• Q in USKgal/s mit C = 0,35
1 USKgal/s = 13627,4444 m3/h
 C = 0,35 * 13627,4444 = 4769,60554
Eine Tabelle mit Werten für die Umrechnung verschiedener Durchflusseinheiten in m3/h finden
Sie im Anhang.
6.3.7 Impulsausgang - PULSE OUT/M19
Alle für den Impulsausgang möglichen Einstellungen finden Sie in diesem Menüpunkt. Wählbar
ist dieser nur, wenn Ihr Gerät mit dieser Option ausgestattet ist.

52

Endress+Hauser

RIA452

Inbetriebnahme

Funktion(Menüposition)

ParametereinstellungDec. value

XXXXX
XXXX.X
XXX.XX
XX.XXX
X.XXXX

Kommaposition der Impulswertigkeit.

Unit value

0 ..99999
1.0

Impulswertigkeit mit der die Impulse am Ausgang ausgegeben werden sollen.

Pulse width

0.04 .. 2000ms
1000.00

Einstellung der Impulsbreite am Impulsausgang.

Sim pulseout

Off
1 Hz
10 Hz
100 Hz1000 Hz
10000 Hz

Beschreibung! Hinweis!
Die maximale Ausgabefrequenz hängt von der Impulsbreite ab.
f(max) = 1/(2*pulse width)
Gibt die ausgewählten Impulse am Impulsausgang aus,
unabhängig vom Eingangswert.
Wird beim Verlassen automatisch auf OFF gesetzt.

6.3.8 Min/Max-Speicher - MIN MAX/M20
Der Prozessanzeiger kann einen minimalen und einen maximalen Messwert speichern. Als Signalquelle stehen das Eingangssignal oder das mittels der Linearisierungstabelle bearbeitete Signal
zur Verfügung. Das Rücksetzen der Speicher erfolgt manuell oder mittels Digitaleingang(s. Kap. 6.3.4).

Funktion(Menüposition)

Parametereinstellung

Ref. Min/Max

Input
LintabEndress+Hauser

Beschreibung

Signalquelle für den Min/Max-Wert-Speicher.
• Input = Eingangssignal• Lintab = Linearisiertes Eingangssignal bzw. momentaner Durchfluss bei Gerinneberechnung

53

Inbetriebnahme

RIA452

Funktion(Menüposition)

Parametereinstellung

Beschreibung

Dec. pointXXXXX
XXXX.X
XXX.XX
XX.XXX
X.XXXX

Anzahl der Nachkommastellen für den
Min/Max-Wert-Speicher.

Min. value

0..99999

Anzeige des aktuellen Minimalwertes im Speicher.

Max. value

0..99999

Anzeige des aktuellen Maximalwertes im Speicher.

Reset minNo
Yes

Rücksetzen des Minimal-Wert-Speichers.

Reset maxNo
Yes

Rücksetzen des Maximal-Wert-Speichers.

6.3.9 Linearisierungstabelle - LIN. TABLE/M21
Zur Linearisierung von Eingangskenngrößen kann eine Linearisierungstabelle im Gerät abgespeichert werden, z. B. zur Korrektur des Füllstandssignals eines Behälters zur Volumenanzeige.

Funktion(Menüposition)

ParametereinstellungCounts2..32
2Anzahl der benötigten Stützstellen. Mindestens zwei
Punkte müssen eingegeben werden.

DimensionXXXXXXXXX

Auswahl der Dimension aus Liste, oder Dimension als
Freitext (max. Länge 9 Zeichen).

Dec. Y value

XXXXX
XXXX.X
XXX.XX
XX.XXX
X.XXXX

Kommaposition für die Y-Werte der Linearisierungstabelle.

Del. points

No
Yes

Alle programmierten Stützstellen löschen.

54

Beschreibung

Endress+Hauser

RIA452

Inbetriebnahme

Funktion(Menüposition)

ParametereinstellungShow points

No
Yes

Beschreibung

Anzeige aller programmierten Stützstellen.

Tanklinearisierung
Beispiel:

G09-RIA452ZZ-15-00-xx-xx-011

Abb. 22: Beispiel für Tanklinearisierung

In einem Silo soll die Menge des eingefüllten Getreides ermittelt, vor Ort angezeigt und an ein
Prozessleitsystem übergeben werden. Ein 4-20 mA-Füllstandsensor ermittelt die Füllhöhe im
Behälter, der Zusammenhang zwischen Füllhöhe (m) und Volumen (m3) ist bekannt, das Verhältnis Füllhöhe zu Sensorstrom proportional. Das errechnete Volumen wird am Analogausgang
proportional zum Volumen als 0-20 mA -Signal ausgegeben. Bei Störung in der Anlage gibt der
Analogausgang ein Fehlersignal von 21,0 mA aus.
• Behälter leer:– Sensorsignal 4 mA
– Füllhöhe 0 m– numerische Anzeige soll 0 (m3) anzeigen– Bargraph soll 0% anzeigen– am Analogausgang sollen 0 mA anliegen• Behälter voll:– Sensorsignal 20 mA

Endress+Hauser

55

Inbetriebnahme

RIA452– Füllhöhe 10 m
– numerische Anzeige soll 1500 (m3) anzeigen– Bargraph soll 100% anzeigen– am Analogausgang sollen 20 mA anliegen

Point
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sensorsignal
(mA)

X
value
4,0

X
value
4,32

X
value
4,64

X
value
4,96

X
value
5,28

X
value
5,6

X
value
5,92

X
value
6,24

X
value
6,56

X
value
20,0

Anzeigewert
(m3)

Y
value
0

Y
value
20

Y
value
50

Y
value
85

Y
value
115

Y
value
160

Y
value
210

Y
value
280

Y
value
400

Y
value
1500

Für obiges Beispiel müssen folgende Parameter eingestellt werden:
Menü

Funktion (Menüposition)

Einstellwert

LIN. TABLE / M 21

CountsDimension
Show points

Anzahl der Stützstellen (10)Dimension des lin. Wertes (m3)Stützstellen anzeigen (Yes)

LINPOINTS 1...10 / M23...32

jeweils Point
jeweils X value
jeweils Y value

Punkt verwenden (Used)
X-Wert (wie in Tabelle oben)
Y-Wert (wie in Tabelle oben)

ANALOG OUT / M 3

Ref. numOut range
Fail mode
Fail value

Ausgabewert (Lintab)
Signalart (0-20 mA)
Fehlerverhalten (Const)
Wert im Fehlerfall (21 mA)

DISPLAY / M 2

Ref. num.
Ref. bargraf

Anzeigewert am Display (Lin. table)
Signalquelle für Bargraph (Lintab)! Hinweis!
Die Generierung einer Tanklinearisierungstabelle wird von der Bediensoftware ReadWin 2000®

unterstützt.
Dort finden Sie einen Tanklinearisierungsgenerator, mit dem Sie für norm- und kundenspezifische Tanks die Linearisierungstabelle erzeugen können.

56

Endress+Hauser

RIA452

Inbetriebnahme

6.3.10 Stützstellen der Linearisierungstabelle - LINPOINTS 1..X/M23..MXX
Anzeige der eingestellten Wertepaare der Linearisierungstabelle. Dieser Menüpunkt ist nur
sichtbar, wenn unter Kap. 6.3.9 eine Linearisierungstabelle parametriert wurde und im Menü
"LIN. TABLE/M21" im Parameter "Show points" "Yes" gewählt ist.

Funktion(Menüposition)

Parametereinstellung

Beschreibung

Point

Used
DiscardStützstelle verwenden oder löschen.

X value-99999..99999

X-Wert der Linearisierungstabelle. Entspricht dem Eingangswert.

Y value-99999..99999

Y-Wert, der zum vorangegangenen X-Wert gehört.
Entspricht dem umgerechneten Messwert.

6.3.11 Betriebsparameter - PARAMETER/M55
In diesem Menüpunkt sind Einstellmöglichkeiten wie Benutzercode, Fehlerverhalten des
RIA452 nach NAMUR usw. einstellbar.

Funktion(Menüposition)

Parametereinstellung

User code

9999

Nach Eingabe einer 4stelligen Ziffernfolge (Grenzwertcode) wird die Editiermöglichkeit der Bedienparameter
gesperrt.
Diese Verriegelung wird im Display mit dem "Schlüssel"-Symbol angezeigt.

Limit CodeOff
On

Durch die Aktivierung der Funktion Grenzwertcode
wird nur die Parametrierung der Grenzwerte zugelassen, alle anderen Bedienparameter sind nicht veränderbar.
Die Aktivierung der eingeschränkten Bedienung wird
im Display mit dem "Schlüssel"-Symbol angezeigt.
Der Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn ein Benutzercode vergeben wurde.

Endress+Hauser

Beschreibung

57

Inbetriebnahme

RIA452

Funktion(Menüposition)

Parametereinstellung

Prog. name

ILU10xA

Anzeige des Namens der aktuell installierten Gerätesoftware.

Version

V X.XX.XX

Version der aktuell installierten Gerätesoftware.

Func. alt.

Time
Count

Einstellung für Steuerung der Pumpenrotation bei
alternierender Pumpensteuerung.
• Time = Schaltdauer des Relais• Count = Schalthäufigkeit des Relais

Lock time

99.9

Sperrzeit der Relais, 0...99,9 s

Rel. Mode

Off
On

Schaltverhalten der Relais.
• Off = Relais fallen ab bei Grenzwertverletzung• On = Relais ziehen an bei Grenzwertverletzung

Grad. Time

1..100Einstellung der Zeit für die Gradientenauswertung,
1...100 s

Namur

No
Yes

Auswertung des Sensors nach NAMUR (z.B. Leitungsbruch).
Nur bei 4...20 mA Stromsignal.

Range 1

3.6 (0.0...22.0)

Range 2

3.8 (0.0...22.0)

Range 320.5 (0.0...22.0)

Range 421.0 (0.0...22.0)

Fehlergrenzen für das Eingangssignal.
In der Betriebsart "NAMUR=Yes" sind Range 1...4 mit
den nach Namur NE 43 vorgegebenen Grenzen belegt
und können nicht verändert werden.
In der Betriebsart "NAMUR=No" können die Fehlergrenzen frei gewählt werden. Hierbei ist zu beachten,
dass Range 1 < Range 2 < Range 3 < Range 4 gilt.
Das Verletzen dieser Grenzen kann z.B. mit einem
Relais ausgewertet werden (Betriebsart "Alarm" und"Alarm invers").

Contrast

1...3058

Beschreibung

Einstellung für den Kontrast des Display.
• 1 = niedriger Kontrast• 30 = hoher Kontrast

Endress+Hauser

RIA452

Wartung

7

Wartung

Das Gerät erfordert keine speziellen Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten.

8

Zubehör

Bezeichnung

Bestell-Nr.
®

PC-Konfigurationssoftware ReadWin 2000 und serielles Konfigurationskabel mit
Klinkenstecker 3,5 mm für RS232 Port.

RIA452A-VK

PC-Konfigurationssoftware ReadWin® 2000 und serielles Konfigurationskabel für
USB-Port mit CDI-Stecker.

TXU10A-xx

Feldgehäuse in IP65.

51009957

Endress+Hauser

59

Störungsbehebung

9

RIA452

Störungsbehebung

Um Ihnen eine erste Hilfe zur Störermittlung zu geben, finden Sie nachfolgend eine Übersicht
der möglichen Fehlerursachen.

9.1

Fehlersuchanleitung# Warnung!
Bei Ex-Geräten kann keine Fehlerdiagnose am offenen Gerät durchgeführt werden, weil
dadurch die Zündschutzart aufgehoben wird.
Anzeige

UrsacheBehebung

keine Hilfsenergie angeschlossenÜberprüfen Sie die Hilfsenergie des Gerätes.

keine Messwertanzeige

Die rote Markierung für Über-/Unterbereich am Bargraf blinkt.

Hilfsenergie liegt an, Gerät defekt

Das Gerät muss ausgetauscht werden.

Analogausgang liegt > 10% über bzw.
unter dem skalierten Bereich.

Überprüfen Sie die Skalierung des Analogausgangs (Out 100% bzw. Out 0%).

! Hinweis!
Fehler, für die ein Fehlercode im Display angezeigt wird, sind in Abschnitt 9.2 beschrieben.
Weitere Informationen zur Anzeigendarstellung finden Sie auch im Abschnitt 5.2.1.

9.2!

Prozessfehlermeldungen

Hinweis!
Störungen haben die höchste Priorität. Der entsprechende Fehlercode wird angezeigt. Eine Störung liegt vor, wenn der Speicherbaustein zum Schreiben und Lesen von Daten defekt ist oder
Daten nicht korrekt gelesen werden konnten.
9.2.1 Gerätestörung

60

Fehlercode

UrsacheWirkung

Behebung

E 101

Busfehler beim Lesen derConfig-/Kalibrierdaten nachNetz-ein

Fehlerhafte Funktion desGerätes

Gerätefehler, Service informieren

E 102

nicht plausible Bediendaten(Prüfsumme)

Verlust der Konfiguration

Preset durchführen

E 103

Kalibrierdaten nicht plausibel

Fehlerhafte Funktion desGerätes

Gerätefehler, Service informieren

Endress+Hauser

RIA452

Störungsbehebung

Fehlercode

UrsacheWirkung

Behebung

E 104

Bus-Fehler beim Lesen der
Min/Max-Daten nachNetz-ein

Fehlerhafte Min/Max-Werte

Min/Max-Werte zurücksetzen

E 105

Bus-Fehler beim Lesen derRelaisdaten nach Netz-ein

Fehlerhafte Relaisdaten

Relaisdaten zurücksetzen

E 106

Bus-Fehler Universalkarte

Fehlerhafte Funktion desUniversaleingangs

Universalkarte austauschen,
Service informieren

E 210

Impulsausgang Impulsbufferüberlauf

maximal 10 Impulse werden
gepuffert

Parameter des Impulsausgangs so setzen, dass maximale Frequenz nicht überschritten wird

E 221

Pumpenfehler
Digitaleingang 1

E 222

Pumpenfehler
Digitaleingang 2

E 223

Pumpenfehler
Digitaleingang 3

E 224

Pumpenfehler
Digitaleingang 4

E 290

Zahlenüberschreitung durch
Kommaverstellung

Relais geht in Fehlerverhalten

Quittieren des Fehlers überBedienung oder Netz
Aus/EinKommaposition kann nicht
geändert werden

Kommaposition und Zahlenbereich prüfen! Hinweis!
Die oben genannten Fehler können mit einem Relais in der Betriebsart "Alarm" und "Alarm
invers" ausgewertet werden.
9.2.2 Fehleingabe
Fehlercode

Beschreibung

Reaktion am Gerät

E 290

Die Anzahl der Nachkommastellen kann wegen
Zahlenüberlauf der abhängigen Parameter nicht
erhöht werden.

Fehlercode wird solange in der Anzeige angezeigt,
bis eine Taste gedrückt wird.

Endress+Hauser

61

Störungsbehebung

9.3

RIA452

Ersatzteile

G09-RIA452ZZ-09-00-xx-xx-000

Abb. 23: Ersatzteile RIA452

Pos.-Nr.

Bezeichnung

Bestell-Nr.

1

Gehäuse Front

RIA452X-HA

2Dichtung Gehäuse

50070730

3

Ex-Abdeckung (Rückwand)51008272

4

Drehknopf mit Dichtung

RIA452X-HB

5Relaisboard

RIA452X-RA

6

Mainboard 90...250 V, 50/60 Hz

RIA452X-MA

Mainboard 20...36 V DC; 20...28 V AC, 50/60 Hz

RIA452X-MB

Eingangskarte Standard

RIA452X-IA

Eingangskarte Standard ATEX, FM, CSA Zulassung

RIA452X-IB

Eingangskarte Multifunktion

RIA452X-IC

Displayboard komplett

RIA452X-DA

9

LC-Display (Glas mit Hintergrundbeleuchtung)

RIA452X-DB

10

Klemme (Netz) 3-polig

50078843

7862Endress+Hauser

RIA452

Störungsbehebung

Pos.-Nr.

Bezeichnung

Bestell-Nr.

11

Klemme (Relais 1-8) 6-polig

5100510412

Klemme (Analogeingang) 4-polig

51009302

13

Klemme (Analogausgang, Open Collector, MUS) 6-polig

51008588

14

Klemme (Digitaleingänge) 5-polig

51008587

15

Jumper Bedienverriegelung

50033350

o. Pos.-Nr.

Tubusbefestigungsspange RIA452 (1 Stück)

50084623

9.4

Rücksendung

Für eine Rücksendung, z. B. im Reparaturfall, ist das Gerät geschützt zu verpacken. Optimalen
Schutz bietet die Originalverpackung. Reparaturen dürfen nur durch die Serviceorganisation
Ihres Lieferanten durchgeführt werden.

! Hinweis!
Bitte legen Sie für die Einsendung zur Reparatur eine Notiz mit der Beschreibung des Fehlers
und der Anwendung bei.

9.5

Entsorgung

Das Gerät enthält elektronische Bauteile und muss deshalb, im Falle der Entsorgung, als Elektronikschrott entsorgt werden. Beachten Sie bitte insbesondere die örtlichen Entsorgungsvorschriften Ihres Landes.

Endress+Hauser

63Technische Daten

10

RIA452

Technische Daten

10.1 Eingangskenngrößen
10.1.1 Messgröße
Strom (Standard)
Digitaleingänge (Standard)
Strom/Spannung, Widerstand, Widerstandsthermometer, Thermoelemente (Option Universaleingang)
10.1.2 Messbereiche
Stromeingang:• 0/4...20 mA +10% Überbereich, 0...5 mA• Kurzschlussstrom: max. 150 mA• Eingangsimpedanz: ≤ 5 Ω• Reaktionszeit: ≤ 100 ms
Universaleingang:
Strom:• 0/4...20 mA +10% Überbereich, 0...5 mA• Kurzschlussstrom: max. 100 mA• Eingangsimpedanz: ≤ 50 Ω
Spannung:• ±150 mV, ±1 V, ±10 V, ±30 V, 0...100 mV, 0...200 mV, 0...1 V, 0...10 V• Eingangsimpedanz: ≥ 100 kΩ
Widerstand:• 30...3.000 Ω in 3-/4-Leitertechnik
Widerstandsthermometer:• Pt100/500/1000, Cu50/100, Pt50 in 3-/4-Leitertechnik• Messstrom für Pt100/500/1000 = 250 μA
Thermoelementtypen:• J, K, T, N, B, S, R nach IEC584• D, C nach ASTME998• U, L nach DIN43710/GOST• Reaktionszeit: ≤ 100 ms
Digitaleingang:• Spannungslevel -3...5 V low, 12...30 V high (nach DIN19240)• Eingangsspannung max. 34,5 V• Eingangsstrom typ. 3 mA mit Überlastungs- und Verpolungsschutz• Abtastfrequenz max. 10 Hz

64

Endress+Hauser

RIA452

Technische Daten

10.1.3 Galvanische Trennung
zu allen anderen Stromkreisen
10.1.4 Messgenauigkeit
ReferenzbedingungenSpannungsversorgung: 230 V AC ±10%, 50 Hz ±0,5 Hz
Warmlaufzeit: 90 min
Umgebungstemperatur: 25 °C (77 °F)
Messabweichung
Stromeingang:
Genauigkeit

0,1% vom Messbereichsendwert

Auflösung

13 BitTemperaturdrift≤ 0,4%/10 K (≤ 0,4%/18 °F)

Universaleingang:

Genauigkeit

Eingang:

Bereich:Messabweichung vom Messbereich(vMB):

Strom

0...20 mA, 0...5 mA, 4...20 mA; Überbereich: bis 22 mA± 0,10%Spannung > 1 V

0...10 V, ± 10 V, ± 30 V

± 0,10%Spannung ≤ 1 V± 1 V, 0...1 V, 0...200 mV, 0...100 mV,± 150 mV

± 0,10%Widerstandsthermometer

Pt100, -200...600 °C (-328...1112 °F)(IEC751, JIS1604, GOST)
Pt500, -200...600 °C (-328...1112 °F)(IEC751, JIS1604)
Pt1000, -200...600 °C (-328...1112 °F)(IEC751, JIS1604)

4-Leiter: ± (0,10% vMB + 0,3 K(0,54 °F))
3-Leiter: ± (0,15% vMB + 0,8 K(1,44 °F))

Cu100, -200...200 °C (-328...392 °F)(GOST)
Cu50, -200...200 °C (-328...392 °F)(GOST)
Pt50, -200...600 °C (-328...1112 °F)(GOST)

4-Leiter: ± (0,20% vMB + 0,3 K(0,54 °F))
3-Leiter: ± (0,20% vMB + 0,8 K(1,44 °F))

30...3000 Ω

4-Leiter: ± (0,20% vMB + 0,3 K(0,54 °F))
3-Leiter: ± (0,20% vMB + 0,8 K(1,44 °F))

Widerstandsmessung

Endress+Hauser

65Technische Daten

Genauigkeit

RIA452

Thermoelemente

Typ J (Fe-CuNi), -210...999,9 °C(-346...1382 °F) (IEC584)± (0,15% vMB +0,5 K (0,9 °F))
ab -100 °C (-148 °F)

Typ K (NiCr-Ni), -200...1372 °C(-328...2502 °F) (IEC584)± (0,15% vMB +0,5 K (0,9 °F))
ab -130 °C (-234 °F)

Typ T (Cu-CuNi), -270...400 °C(-454...752 °F) (IEC584)± (0,15% vMB +0,5 K (0,9 °F))
ab -200 °C (-328 °F)

Typ N (NiCrSi-NiSi), -270...1300 °C(-454...2372 °F) (IEC584)± (0,15% vMB +0,5 K (0,9 °F))
ab -100 °C (-148 °F)

Typ B (Pt30Rh-Pt6Rh), 0...1820 °C(32...3308 °F) (IEC584)± (0,15% vMB +1,5 K (2,7 °F))
ab 600 °C (1112 °F)

Typ D (W3Re/W25Re), 0...2315 °C(32...4199 °F) (ASTME998)± (0,15% vMB +1,5 K (2,7 °F))
ab 500 °C (932 °F)

Typ C (W5Re/W26Re), 0...2315 °C(32...4199 °F) (ASTME998)± (0,15% vMB +1,5 K (2,7 °F))
ab 500 °C (ab 932 °F)

Typ L (Fe-CuNi), -200...900 °C(-328...1652 °F) (DIN43710, GOST)± (0,15% vMB +0,5 K (0,9 °F))
ab -100 °C (-148 °F)

Typ U (Cu-CuNi),-200...600 °C(-328...1112 °F) (DIN
43710)± (0,15% vMB +0,5 K (0,9 °F))
ab -100 °C (-148 °F)

Typ S (Pt10Rh-Pt), 0...1768 °C(32...3214 °F) (IEC584)± (0,15% vMB +3,5 K (6,3 °F))
für 0...100 °C (32...212 °F)± (0,15% vMB +1,5 K (2,7 °F))
für 100...1768 °C (232...3214 °F)

Typ R (Pt13Rh-Pt), -50...1768 °C(-58...4199 °F) (IEC584)± (0,15% vMB +3,5 K (6,3 °F))
für 0...100 °C (32...212 °F)± (0,15% vMB +1,5 K (2,7 °F))
für 100...1768 °C (232...3214 °F)

Auflösung

16 BitTemperaturdrift

Temperaturdrift: ≤ 0,1%/10 K (0,1%/18 °F)

Stromausgang:

66

Linearität

0,1% vom Messbereichsendwert

Auflösung

13 BitTemperaturdrift≤ 0,1%/10K (0,1%/18 °F)

Output Ripple

10 mV an 500 Ω für Frequenzen ≤ 50 kHz

Endress+Hauser

RIA452

Technische Daten

Spannungsausgang
Linearität

0,1% vom Messbereichsendwert

Auflösung

13 BitTemperaturdrift≤ 0,1%/10K (0,1%/18 °F)

10.1.5 Hilfsenergie
Elektrischer Anschluss

G09-RIA452ZZ-04-01-xx-de-000

Abb. 24: Klemmenbelegung des Prozessanzeigers

Endress+Hauser

67Technische Daten

RIA452

Option Universaleingang
Anstelle des Stromeingangs kann das Gerät optional mit einem Universaleingang ausgerüstet
werden.

G09-RIA452xx-04-10-xx-de-002

Abb. 25: Klemmenbelegung Universaleingang

Versorgungsspannung
Niederspannungsnetzteil 90...250 V AC 50/60 Hz
Kleinspannungsnetzteil 20 bis 36 V DC bzw. 20 bis 28 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahmemax. 24 VA
Anschlussdaten Schnittstellen
RS232• Anschluss: Klinkenbuchse 3,5 mm, Geräterückseite• Übertragungsprotokoll: ReadWin® 2000
• Übertragungsrate: 38.400 Baud68

Endress+Hauser

RIA452

Technische Daten

10.2 Ausgangskenngrößen
10.2.1 Ausgangssignal
Relais, Messumformerspeisung (Standard)
Strom, Spannung, Impuls, eigensichere Messumformerspeisung (Option)
10.2.2 Ausfallsignal
Kein Messwert in der LC-Anzeige sichtbar, keine Hintergrundbeleuchtung, keine Sensorversorgung, keine Ausgangssignale, Relais verhalten sich sicherheitsgerichtet.
10.2.3 Strom-/Spannungsausgang
Spanne:• 0/4...20 mA (aktiv), 0...10 V (aktiv)
Bürde:• ≤ 600 Ω (Stromausgang)• Max. Ausgangsstrom 22 mA (Spannungsausgang)
Signalcharakterisierung:• Signal frei skalierbar
Galvanische Trennung zu allen anderen Stromkreisen
10.2.4 Impulsausgang• Frequenzbereich bis 12,5 kHz• Imax = 200 mA• Umax = 28 V
• Ulow/max = 2 V bei 200 mA• Impulsbreite = 0,04 bis 2000 ms
10.2.5 Relais
Signalcharakterisierung:• Binär, schaltet beim Erreichen des Grenzwertes
Schaltfunktion: Grenzwertrelais schaltet bei den Betriebsarten:• Min-/Maximumsicherheit• alternierende Pumpensteuerfunktion• Batch-Funktion• Zeitsteuerung• Fensterfunktion• Gradient• Gerätestörung
• Sensorstörung
Schaltschwelle:• frei programmierbar

Endress+Hauser

69

Technische Daten

RIA452Hysterese:• 0 bis 99%
Signalquelle:• Analoges Eingangssignal• Integrierter Wert
• Digitaleingang
Anzahl:• 4 in Grundgerät (erweiterbar auf 8 Relais, Option)
Elektrische Spezifikation:• Relaistyp: Wechsler• Schaltvermögen: 250 V AC / 30 V DC, 3 A• Schaltzyklen: typisch 105• Schaltfrequenz: max. 5 Hz
• Minimale Schaltlast: 10 mA / 5 V DC
Galvanische Trennung zu allen anderen Stromkreisen
Belegung:! Hinweis!
Die Mischbelegung von Nieder- und Kleinstspannungskreisen bei benachbarten Relais ist nicht
zulässig.
10.2.6 Messumformerspeisung (MUS)MUS 1, Klemme 81/82 (optional eigensicher):Elektrische Spezifikation:• Ausgangsspannung: 24 V ± 15%• Ausgangsstrom: max. 22 mA (bei Uaus ≥ 16 V, dauerkurzschlussfest)• Impedanz: ≤ 345 ΩZulassungen:• ATEX• FM• CSA
MUS 2, Klemme 91/92:
Elektrische Spezifikation:• Ausgangsspannung: 24 V ± 15%• Ausgangsstrom: max. 250 mA (dauerkurzschlussfest)

10.3 Einbaubedingungen10.3.1 Einbauhinweise
Einbauort
Schalttafel, Ausschnitt 92 x 92 mm (3,62x3,62 inch) (siehe 'Konstruktiver Aufbau').
Einbaulage

70

Endress+Hauser

RIA452

Technische Daten

Horizontal +/- 45° in jede Richtung
10.3.2 UmgebungsbedingungenUmgebungstemperatur-20 bis +60 °C (-4 bis 140 °F))
Lagertemperatur-30 bis +70 °C (-22 bis 158 °F)
Einsatzhöhe< 3000 m über NN (9800 ft)
Klimaklasse
nach IEC 60654-1, Klasse B2
Betauung
Front: zulässig
Gerätetubus: nicht zulässig
Schutzart
Front IP 65 / NEMA 4
Gerätetubus IP 20
Stoß- und Schwingungsfestigkeit
2(+3/-0) Hz - 13,2 Hz: ±1,0 mm
13,2 Hz - 100 Hz: 0,7 g
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)• Störfestigkeit:
Nach IEC 61326 Industrieumgebung / NAMUR NE 21• Störaussendungen:
Nach IEC 61326 Klasse A

Endress+Hauser

71Technische Daten

RIA45210.4 Konstruktiver Aufbau
10.4.1 Bauform, Maße

G09-RIA452ZZ-06-01-xx-xx-000

Abb. 26: Abmessungen des Prozessanzeigers

G09-RIA452xx-06-01-00-de-001

Abb. 27: Schalttafelausschnitt

72

Endress+Hauser

RIA452

Technische Daten

G09-RIA452xx-06-00-xx-xx-002

Abb. 28: Abmessungen Feldgehäuse

10.4.2 Gewicht
ca. 500 g (17,64 oz)
10.4.3 Werkstoffe• Gehäusefront: Kunststoff ABS, galvanisiert• Gehäusetubus: Kunststoff PC10GF
10.4.4 Anschlussklemmen
Steckbare Schraubklemmen, Klemmbereich 1,5 mm2 (16 AWG) massiv, 1,0 mm2 (18 AWG)
Litze mit Adernhülse

Endress+Hauser

73

Technische Daten

RIA45210.5 Anzeige- und Bedienoberfläche
10.5.1 Anzeigeelemente

G09-RIA452ZZ-07-01-00-xx-000

Abb. 29: LC-Anzeige des Prozessanzeigers
Pos 1: Gerätestatus LED's: grün - Gerät funktionsbereit; rot - Geräte- oder Sensorstörung
Pos. 2: Bargraph mit Über- und Unterbereich
Pos. 3: 7-stellige 14-Segmentanzeige
Pos. 4: Einheiten- und Textfeld 9x77 Dot-Matrix
Pos. 5: Statusanzeige Relais: Ist ein Relais bestromt, wird das Symbol angezeigt
Pos. 6: Statusanzeige Digitaleingänge
Pos. 7: Symbol für 'Gerätebedienung gesperrt'• Anzeigenbereich-99999 bis +99999 für Messwerte
0 bis 9999999 für Zählerwerte• Signalisierung– Aktivierung Relais– Messbereichsüber- /unterschreitung
10.5.2 Bedienelemente
Drück-Drehrad (Jog-Shuttle)
10.5.3 Fernbedienung
Parametrierung
Das Gerät ist mit der PC-Software ReadWin® 2000 parametrierbar.
Schnittstelle
CDI-Interface am Gerät; Verbindung zum PC via USB-Box (siehe 'Zubehör')
RS232-Interface am Gerät; Verbindung mit seriellem Schnittstellenkabel (siehe 'Zubehör')

74

Endress+Hauser

RIA452

Technische Daten

10.6 Zertifikate und Zulassungen10.6.1 CE-Zeichen
Das Gerät erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der EU-Richtlinien. Endress+Hauser bestätigt
die erfolgreiche Prüfung des Gerätes mit der Anbringung des CE-Zeichens.
10.6.2 Ex-ZulassungÜber die aktuell lieferbaren Ex-Ausführungen (ATEX, FM, CSA, usw.) erhalten Sie bei Ihrer
E+H-Vertriebsstelle Auskunft. Alle für den Explosionsschutz relevanten Daten finden Sie inseparaten Ex-Dokumentationen, die Sie bei Bedarf ebenfalls anfordern können.
10.6.3 Externe Normen und Richtlinien• IEC 60529:
Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)• IEC 61010-1:
Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte• CSA 1010.1
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use General requirements• FM 3610
Intrinsically safe apparatus and associated apparatus for use in class 1, 2 and 3, division 1
hazardous (classified) locations• CSA C22.2.157
Intrinsically safe & non-incendive equipment for use in hazardous locations• CSA E79-11
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - intrinsic safety "i"• EN 50020
Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche - Eigensicherheit "I"

10.7 Ergänzende Dokumentation
10.7.1
 Systemkomponenten - Anzeiger, Hutschienengeräte, Überspannungsschutz und Energierech-ner (FA016K/09/de)
 Ex-Zusatzdokumentationen:

ATEX II(1)GD: XA 053R/09/a3

Endress+Hauser

75

Anhang

RIA45211

Anhang11.1 Umrechnung Durchfluss
Umrechnung verschiedener Einheiten in m3/h
Liter
• 1 l/s = 3,6 m3/h
• 1 l/min = 0,06 m3/h
• 1 l/s = 0,001 m3/h

US Megagallon• 1 USMgal/s = 13.627.481,6155 m3/h
• 1 USMgal/min = 227.124,6936 m3/h
• 1 USMgal/h = 3785,4118 m3/h

Hektoliter• 1 hl/s = 360 m3/h
• 1 hl/min = 6 m3/h
• 1 hl/h = 0,1 m3/h

US Barrel• 1 US bl/s = 429,264 m3/h
• 1 US bl/min = 7,1544 m3/h
• 1 US bl/h = 0,1192 m3/h

Kubikmeter• 1 m3/s = 3600 m3/h
• 1 m3/min = 60 m3/h

Imperial Gallon• 1 Imp. gal/s = 16,3659 m3/h
• 1 Imp gal/min = 0,2728 m3/h
• 1 Imp gal/h = 0,004546 m3/h

Megaliter• 1 Ml/s = 3.600.000 m3/h
• 1 Ml/min = 6.000 m3/h
• 1 Ml/h = 1000 m3/h
US Gallon• 1 USgal/s = 13,6274 m3/h
• 1 USgal/min = 0,2271 m3/h
• 1 USgal/h = 0,003785 m3/h
US Kilogallon• 1 US Kgal/s = 13627,4444 m3/h
• 1 US Kgal/min = 227,1241 m3/h
• 1 US Kgal/h = 3,7854 m3/h

76Imperial Barrel• 1 Imp. bl/s = 589,1955 m3/h
• 1 Imp. bl/min = 9,8195 m3/h
• 1 Imp. gal/h = 0,1637 m3/h
Cubic Inch
• 1 in3/s = 0,05899 m3/h
• 1 in3/min = 0,00098322 m3/h
• 1 in3/h = 0,000016387 m3/h
Cubic Foot
• 1 ft3/s = 101,9406 m3/h
• 1 ft3/min = 1,699 m3/h
• 1 ft3/h = 0,0283 m3/h

Endress+Hauser

RIA452

Stichwortverzeichnis

Numerics

C

0% value (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
100% value (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
24h Aktivierungsfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

C (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Calc. flow (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
CodeBenutzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Comp. Temp (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Connection (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Const. temp (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Contrast (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Count (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Counts (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Curve (Funktion). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

AAlpha (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Alternate (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Alternierende Pumpensteuerung. . . . . . . . . . . . . 43
Alternierfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Analogausgang
Parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Analogeingang
Anpassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Anpassung des Analogeingangs . . . . . . . . . . . . . . 29
Anschluss externer Sensoren. . . . . . . . . . . . . . . . 16
Stromeingang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Universaleingang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Anschluss Hilfsenergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ansprechverzögerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Anzeige
Parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Anzeige- und Bedienoberfläche. . . . . . . . . . . . . . 74
Anzeigendarstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ausgangskenngrößen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

B
Bar 0% (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Bar 100% (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Bar rise (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Bedienmatrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Benutzercode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Beta (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Betriebsart
Alarm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Grad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Max . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Betriebsparameter
Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
BST Venturi (Funktion). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
BST V-weir (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Endress+HauserD
Damp (Funktion). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Dec. factor (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Dec. flow (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Dec. point (Funktion) . . . . . . 28, 30–31, 37, 47, 54
Dec. value (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Dec. Y value (Funktion). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Dec.point T (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Del. points (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Delay (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Digitaleingang
Parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Dim. flow (Funktion). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Dim. input (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Dimension (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . 28, 46, 54
Display sw. (Funktion). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Durchflussmessung
Berechnungsformel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Skalierungskonstante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

E
Einbaubedingungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Einbaulage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Einbaumaße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Einbauort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Eingabe von Text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Eingangskenngrößen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Einheiten
Umrechnung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Einstellungen
Betriebsparameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Elektrischer Anschluss

77

RIA452

Anschlusskontrolle (Checkliste). . . . . . . . . . . . 17
Ergänzende Dokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . 75

F
Factor (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Fail mode (Funktion). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Fail value (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Fehleingabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Fehlercodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60–61
Flumes Weir (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Func. alt. (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Function (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 37

G
Gamma (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Gerätestörung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Grad. Time (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Grenzwerte
Parameter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

H
Hardware-Verriegelung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Hilfsenergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 67
Hysterese (Funktion). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

I
Impulsausgang
Parameter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Integr. base (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Integration
Parameter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Integration (Funktion). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Integrationsfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
ISO Venturi (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

K
Kha-Venturi (Funktion). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Klemmenbelegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Universaleingang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Konstruktiver Aufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

L
Level (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Limit code (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Linearisierungsfunktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Linearisierungstabelle
Parameter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Lock time (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

78

M
Max. value (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menü
Analog Out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Digital Inp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LIN. Table. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LINPOINTS 1..X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIN MAX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PARAMETER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pulse out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Messgenauigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Min. value (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Min/Max-Speicher
Parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54
31
33
29
26
36
54
57
53
57
52
65
54
53

N
Namur (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NFX V-weir (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NFXRect.WThr (Funktion). . . . . . . . . . . . . . . . .
NFXRect.WTO (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . .

58
51
50
50

O
Offset (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 31
Open circ. (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Out 0% (Funktion). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Out 100% (Funktion). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Out damp (Funktion). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Out range (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

PPalmer-Bow. (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parameter
Analogausgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Analogeingang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anzeige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Digitaleingang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grenzwerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impulsausgang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Linearisierungstabelle . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Min/Max-Speicher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stützstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parametrierung sperren . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parshall (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Point (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49
31
26
29
33
36
52
45
54
53
57
25
49
57

RIA452

Pre-counter (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Prog. name (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Pulse width (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Pumpenüberwachungsfunktion. . . . . . . . . . . . . . 34

R
Range 1 (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Range 2 (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Range 3 (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Range 4 (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Rect.WThr (Funktion). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Rect.WTO (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ref. bargraf (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ref. integr. (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Ref. Min/Max (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Ref. num. (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . 29, 31, 36
Rel. Mode (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Reparaturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 63
Reset (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Reset max (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Reset min (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Runtime (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

S
Sampl. time (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
SensorenAnschluss externer -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Set count A (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Set count B (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Setpoint A (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Setpoint B (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Show points (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Signal type (Funktion). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Sim pulseout (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Simu mA (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Simu Relais (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Simu V (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Skalierung des Analogeingangs . . . . . . . . . . . . . . 29
SperrenParametrierung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Stromeingang
Anschluss externer Sensoren . . . . . . . . . . . . . 16
Stützstellen
Parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Sw. delay (Funktion). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Sw. period (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Endress+Hauser

T
Tanklinearisierung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Technische Daten
Anzeige- und Bedienoberfläche . . . . . . . . . . . . 74
Ausgangskenngrößen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Einbaubedingungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Eingangskenngrößen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Ergänzende Dokumentation . . . . . . . . . . . . . . 75
Hilfsenergie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Konstruktiver Aufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Messgenauigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Zertifikate und Zulassungen. . . . . . . . . . . . . . . 75
Texteingabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Totalizer (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Trap. W TO (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Typenschild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

U
Unit value (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Universaleingang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Anschluss externer Sensoren . . . . . . . . . . . . . . 16
Klemmenbelegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
User code (Funktion). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

V
Version (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vorwahlzähler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
V-weir (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

W
Width (Funktion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

X
X value (Funktion). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Y
Y value (Funktion). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Z
Zertifikate und Zulassungen. . . . . . . . . . . . . . . . . 75

79

Stichwortverzeichnis

80

RIA452Endress+Hauser;Prozessanzeiger
Betriebsanleitung(Bitte lesen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen)
Gerätenummer:......................................................

Deutschab Seite 3<
Process display unit
Operating manual(Please read before installing the unit)
Unit number:......................................................

Englishfrom page 82

ÙIndicateur de process
Manuel de mise en service(A lire absolument avant de mettre l'appareil en service)
Numéro d'appareil :......................................................

Françaisà partir de la page 159

Brief overview
For rapid and easy commissioning:
Safety instructions

Page 84

Æ
Installation

Page 88ÆWiringPage 90

Æ
Display and operating elements

Page 97

ÆCommissioning

Page 105

Device configuration - explanation and use of all the configurable device
functions with the associated value ranges and settings.

Block circuit diagram

G09-RIA452xx-05-00-xx-en-000

Fig. 1: RIA452 block circuit diagram

RIA452

Table of contents
1

Safety instructions . . . . . . . . . 84

10 Technical data. . . . . . . . . . . . 142

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Designated use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Installation, commissioning and operation 84
Operational safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Return . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Notes on safety conventions and icons . . . 85

2

Identification . . . . . . . . . . . . . 86

10.1 Input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
10.2 Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
10.3 Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
10.4 Mechanical construction . . . . . . . . . . . . . 150
10.5 Human interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
10.6 Certificates and approvals . . . . . . . . . . . . 152
10.7 Documentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

2.1
2.2
2.3

Device designation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Scope of delivery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Certificates and approvals . . . . . . . . . . . . . 87

11 Appendix . . . . . . . . . . . . . . . 154

3

Installation . . . . . . . . . . . . . . . 88

Index. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

3.1
3.2

Installation conditions . . . . . . . . . . . . . . . 88
Installation instructions . . . . . . . . . . . . . . 88

4

Wiring . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

4.1
4.2
4.3

Quick wiring guide . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Connecting the device . . . . . . . . . . . . . 94
Post-connection check . . . . . . . . . . . . . . . 96

5

Operation . . . . . . . . . . . . . . . . 97

5.1
5.2
5.3

Quick operation guide . . . . . . . . . . . . . . . 97
Display and operating elements . . . . . . . 101
Local operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

6Commissioning. . . . . . . . . . . 105

6.1
6.2
6.3

Function check . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Switching on the measuring device . . . 105
Device configuration . . . . . . . . . . . . . . . 105

7

Maintenance. . . . . . . . . . . . . 138

8

Accessories. . . . . . . . . . . . . . 138

9Troubleshooting . . . . . . . . . . 138

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Troubleshooting instructions . . . . . . . . . 138
Process error messages . . . . . . . . . . . . . . 138
Spare parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Return . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Disposal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Endress+Hauser

11.1 Flow conversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

83

Safety instructions

1

RIA452

Safety instructions

Safe operation of the process display unit is only guaranteed if these Operating Instructions havebeen read and the safety instructions have been observed.

1.1

Designated use

The process display unit analyzes analog process variables and depicts them on its multicoloreddisplay. Processes can be monitored and controlled using analog and digital outputs and limit
relays. The device provides the user with a wide range of software functions for this purpose.
Power can be supplied to 2-wire sensors with the integrated transmitter power supply.
– The device is seen as an associated electrical apparatus and may not be installed in hazardous
areas.
– The manufacturer does not accept liability for damage caused by improper or non-designateduse. The device may not be converted or modified in any way.
– The device is designed for installation in a panel and may only be operated in an installed state.

1.2

Installation, commissioning and operation

This device has been constructed to state-of-the-art technology and meets all applicablestandards and EU directives. The device, however, can be a source of application-related danger
if used improperly or other than intended.
Installation, wiring, commissioning and maintenance of the device must only be carried out by
trained technical personnel. They must have read and understood these Operating Instructions
and must follow the instructions they contain. The information in the electrical wiring diagrams(see Section 4 'Wiring') must be observed closely.

1.3

Operational safety

Technical improvement
The manufacturer reserves the right to adapt technical details to the most up-to-date technicaldevelopments without any special announcement. Contact your local sales center for
information about the current state of and possible extensions to the Operating Instructions.

1.4

ReturnFor a return, e.g. in case of repair, the device must be sent in protective packaging. The original
packaging offers the best protection. Repairs must only be carried out by your supplier's service
organization.

! Note!
Please enclose a note describing the fault and the application when sending the unit in for repair.

84

Endress+Hauser

RIA452

Safety instructions

1.5

Notes on safety conventions and icons

The safety instructions in these Operating Instructions are labeled with the following safety icons
and symbols:" Caution!
This symbol indicates an action or procedure which, if not performed correctly, can result inincorrect operation or destruction of the device.

# Warning!
This symbol indicates an action or procedure which, if not performed correctly, can result ininjury, a safety hazard or the destruction of the device.

! Note!
This symbol indicates an action or procedure which, if not performed correctly, can have anindirect effect on operation or trigger an unexpected response on the part of the device.

Endress+Hauser

85

Identification

RIA4522

Identification

2.1

Device designation

2.1.1 Nameplate
Compare the nameplate on the device with the following diagram:

G09-RIA452xx-18-00-xx-xx-000

Fig. 2: Nameplate of the process display unit (example)
1
2
3
4
5

2.2

Order code and serial number of the device
Power supply
Software version number
Ambient temperature
Performance

Scope of delivery

The scope of delivery of the process display unit comprises:• Process display unit for panel mounting• Operating Instructions• CD-ROM with PC configuration software and interface cable RS232 (optional)• Fixing clips• Sealing ring

! Note!
Please note the device accessories in Section 8 'Accessories'.

86

Endress+Hauser

RIA452

Identification

2.3

Certificates and approvals

CE mark, declaration of conformity
The process display unit is designed to meet state-of-the-art safety requirements, has been tested
and left the factory in a condition in which it is safe to operate. The device meets the relevant
standards and directives as per IEC 61 010-1 "Safety requirements for electrical equipment formeasurement, control and laboratory use".
The device described in these Operating Instructions thus meets the legal requirements of the
EU directives. The manufacturer confirms that the device has been tested successfully by affixing
the CE mark.

Endress+Hauser

87

Installation

RIA4523

Installation

3.1

Installation conditions

The permitted ambient conditions (see Section 10 "Technical data") must be observed when
installing and operating. The device must be protected against the effects of heat.
3.1.1 Dimensions
Please note the installation depth of 150 mm (5.91 inches) for the measuring instrument plus
cable. Additional dimensions are provided in Fig. 3 and Section 10 "Technical data".
3.1.2 Mounting location
Installation in panel with 92x92mm cutout (as per EN 60529). The mounting location must be
free from vibrations.
3.1.3 Orientation
Horizontal +/- 45° in every direction.

3.2

Installation instructions

The required panel cutout is 92x92 mm (3.62x3.62 inches). Please note the installation depthof 150 mm (5.91 inches) for the measuring instrument plus cable.

G09-RIA452xx-17-01-06-xx-001

Fig. 3: Installation in panel

88

Endress+Hauser

RIA452

Installation

1.

Push the device with the sealing ring (item a) through the panel cutout from the front.

2.

Keep the device horizontal and suspend the two fixing clips (item b) in the recesses
provided.

3.

Tighten the screws of the fixing clips evenly with a screwdriver.

4.

Remove the protective strip from the display.

The dimensions of the process display unit are provided in the "Technical data" Section.

Endress+Hauser

89

Wiring

RIA452

4

Wiring

4.1

Quick wiring guideG09-RIA452ZZ-04-01-xx-en-000

Fig. 4: Terminal assignment of the process display unit (universal input see Page 14)

90

Endress+Hauser

RIA452

WiringTerminal assignment
Terminal

Terminal assignment

L/L+

L for ACL+ for DC

N/L-

N for ACL- for DCNC

Not connected

J1

Jumper for locking device operation via hardware. If
the jumper is set to J1, the configuration cannot be
modified.

J2

Not connected11+ 0/4 to 20 mA signal

12Signal ground (current)81

24 V sensor power supply 1

82

Ground, sensor power supply 1

41

Normally closed (NC)42

Common (COM)43

Normally open (NO)51

Normally closed (NC)52

Common (COM)53

Normally open (NO)44

Normally closed (NC)45

Common (COM)46

Normally open (NO)Type

Power supply

!

Note!
The measuring instrument can always be configured
with Readwin® 2000 via RS232 even if the jumper is
set to J1.

Current input

Transmitter power supply (optionally intrinsically
safe)

Endress+Hauser

Relay 1

Relay 2

Relay 391

Wiring

RIA452

Terminal

Terminal assignment

54

Normally closed (NC)55

Common (COM)56

Normally open (NO)141

Normally closed (NC)142

Common (COM)

143

Normally open (NO)151

Normally closed (NC)152

Common (COM)

153

Normally open (NO)144

Normally closed (NC)145

Common (COM)

146

Normally open (NO)154

Normally closed (NC)155

Common (COM)

156

Normally open (NO)96

Ground for digital status inputs

97+ digital status input 1

197+ digital status input 2297+ digital status input 3397+ digital status input 4

31+ analog output

32

Ground, analog output

Type

Relay 4

Relay 5 (optional)

Relay 6 (optional)

Relay 7 (optional)

Relay 8 (optional)

Digital inputs

Analog output (optional)

92

Endress+Hauser

RIA452

WiringTerminal

Terminal assignment

33+ digital output

34

Ground, digital output

91

24 V sensor power supply 2

92

Ground, sensor power supply 2

Type

Digital output (optional)

Transmitter power supply

Universal input option
The device can be optionally equipped with a universal input instead of a current input.

G09-RIA452xx-04-10-xx-en-002

Fig. 5: Universal input terminal assignment

Endress+Hauser

93

Wiring

RIA452

Terminal assignment
Terminal

Terminal assignment11+ 0/4 to 20 mA signal

12Signal ground (current, voltage, temperature)13+ 1 V, + thermocouples, - resistance thermometer signal (3/4 wire)

15+ resistance thermometer signal (4-wire)17+ 30 V19+ resistance thermometer power supply (3-wire/4-wire)

4.2"

Connecting the device

Caution!
Do not install or wire the device when it is connected to the power supply. Failure to comply
with this precaution can result in irreparable damage to the electronics.
4.2.1 Connecting the power supply" Caution!
• Before wiring the device, ensure that the supply voltage corresponds to the specification on
the nameplate.
• For the 90 to 250 V AC version (power supply connection), a switch marked as a separator,
as well as an overvoltage organ (rated current ≤ 10 A), must be fitted in the supply line near
the device (easy to reach).

G09-RIA452xx-04-10-xx-xx-000

Fig. 6: Connecting the power supply

94

Endress+Hauser

RIA452

Wiring4.2.2 Connecting external sensors! Note!
Active and passive sensors with analog, TC, resistance and RTD sensors can be attached to thedevice.
Depending on the type of signal of the sensor in question, the terminals can be freely selected.
Current input 0/4 to 20 mA

G09-RIA452xx-04-10-xx-en-001

Fig. 7: Connection of the two-wire sensor to the current input 0/4 to 20 mA

Universal input

G09-RIA452xx-04-10-xx-en-003

Fig. 8: Connection of the four-wire sensor, transmitter power supply and universal input

Endress+Hauser

95

Wiring

RIA452

4.3

Post-connection check

Device condition and specifications

Notes

Is the device or cable damaged (visual inspection)?

-

Electrical connection

Notes

Does the supply voltage match the specifications on the nameplate?

90 to 250 V AC (50/60 Hz)
20 to 36 V DC
20 to 28 V AC (50/60 Hz)

Are all of the terminals firmly engaged in their correct slots? Is the coding on theindividual terminals correct?

-

Are the mounted cables strain relieved?

-

Are the power supply and signal cables correctly connected?

See wiring diagram on the housing

Are all screw terminals firmly tightened?

-

96

Endress+Hauser

RIA452

Operation

5

Operation

5.1

Quick operation guide

M1

M2

M3

Analog input
INPUT

AnzeigeDISPLAY.

Analogausgang*
ANALOG
OUT

Signal type

Connection
type*

Curve

SignaldampingSignal type

Connection

Curve

Damp

Dimen- sion

Decimalpoint

0% value

100% value

Dimension

Dec. point

0% value

100% value

OffsetComparative
tempera-ture*

Fixedcomparative
temp.*

Open circuit
detection

OffsetComp. temp.

Const. temp.

Open circ.

Assignnumerical
display

Alternat-ing
display

Assignbargraph

Decimalpoint
bargraph

Ref. num.

Displ. sw.

Ref. bargraf

Dec. point

Bargraph 0%
value

Bargraph
100% value

Assignbargraph

Bar 0%

Bar 100%

Ref. bargraf

Assign- ment

Damping

Output range

Decimalpoint

Ref. num.

Out damp

Out range

Dec. point

0% value

100% value

OffsetOutput in theevent of a
fault

Out 0%Out 100%

OffsetFail mode*) Only available if the option in question is installed in the device

Endress+Hauser

97

Operation

RIA452

M5

M10M17

M18

Digital input
1-4
DIGITAL
INP.

Limit 1-4
(8)*
LIMIT

Integration*
Integration

Value in theevent of a fault

Simulation
mA

Simulation
Volt

Fail value

Simu mA

Simu V

Function
digital input
1-4

Activelevel1-4

Pumpmonitoring
sampling
time

Function

Level

Sampl. time

Assignment

Function 1-4(8)

Decimalpoint

Switch point
A

Switch point
B

Ref. num

Function

Dec. point

Setpoint A

Setpoint B

Hysteresis or
switch-backgradient

Switchingdelay 1-4 (8)in seconds

Alternatefunction1-4

Delay for 1st
switch-on
every 24 h

Switch-on
period forswitch-on
every 24 hHysteresis

Delay

Alternate

Sw. delay

Sw. period

Displayruntime 1-8

Displayswitch.
frequency
1-8

Reset switch.
frequency
and runtime

Relay
simulation

Runtime

Count

Reset

Simu relay

Signal source
for integration

Precounter

Integration
base

Decimalpoint factor

Conversion
factor

Ref. Integr.

Pre-counter

Integr. baseDec. factor

FactorDimension
totalizer

Decimalpoint
totalizer

Set
pre-counterSet
preliminaryalarm

Display
totalizer

Dimension

Dec. point T

Set count A

Set count B

Totalizer*) Only available if the option in question is installed in the device

98

Endress+Hauser

RIA452

Operation

M19

M20

Pulse
output*PULSE OUT

Min/Max
memoryMIN/MAX

Reset totalizer

Flowcalculat- ion

Dimension of
input signal

Dimension of
linearizedvalue

Decimalpoint forformulaReset total

Calc flow

Dim. Input

Dim. flow

Dec. flow

Decimal point
for display

Alpha value

Beta value

Gamma
value

C valueDec. point

Alpha

Beta

Gamma

C

KhafagiVenturi
channels

Iso-Venturi
channels

Venturichannels asper British
Standard

Parshallchannels

ParshallBowlus
channels

Kha Venturi

Iso-Venturi

BST-Venturi

ParshallParshall-Bow

Rectangularweirs

Rectangularweirs withconstriction

Rectangularweirs as per
NFX

Rectangularweirs as per
NFX with
constriction

Trapezoidal
weirs

Rect. WTO

Rect. WThrNFX Rect.
WTO

NFX Rect.
WThr

Trap. WTO

Triangu- larweirs

Triangular weirs as
per British
Standard

Triangular weirs as
per NFX

Width

V. weir

BST V. weir

NFX V. weir

width

Decimal point
pulse value

Pulse value

Pulse width

Simulation
pulse output

Dec value

Unit Value

Pulse width

Sim pulseout

Signal sourcefor Min/Max

Decimalpoint

Display minimum value

Ref. min/max

Dec. point

Min. value

Display maximum value

Reset minimum vaule

Reset maximum value

Max. value

Reset minReset max*) Only available if the option in question is installed in the device

Endress+Hauser

99

Operation

RIA452

M21

M23Mxx

M55

Linearization
table
LIN-TABLE

Number of
support points

Dimension of
linearizedvalue

Decimalpoint Y-axis

Delete all
supportpoints

Display all
supportpointsCountsDimension

Dec. Y value

Del points

Show points

Lin. support
pointsNO 01 NO
32

X-axisY-axisX value

Y value

Operatingparameters
PARAMETE
RS

User code

Limit value
lock

ProgramnameProgramversionPump
alternation function

User code

Limit lock

Prog. nameVersionFunc. alt.

Relay lock
time

Relay failsafe
modeTime forgradient
evaluation

Failsafe
mode 4-20
mA input

Error limit 1

Lock time

Rel. Mode

Grad. Time

Namur

Range 1

Error limit 2Error limit 3

Error limit 4

Display
contrast

Range 2Range 3Range 4Contrast

M56

SERVICE

Only for service staff. The service code must be entered.

M57

EXIT

Exit the menu. If you have changed parameters, you are asked whether you want to savethe changes.

M58

SAVE

Changes are saved and you exit the menu.

*) Only available if the option in question is installed in the device

100

Endress+Hauser

RIA452

Operation

5.2

Display and operating elements

G09-RIA452xx-19-00-06-xx-000

Fig. 9: Display and operating elements
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Green operating indicator, lights up when supply voltage is applied
Red fault indicator, flashes in event of sensor or device error
Limit value display: if power is supplied to a relay, the symbol is displayed.
Digital input status: green indicates ready for operation, yellow indicates a signal is present
Bar graph yellow, 42-section with orange/red range overshoot and undershoot7-digit 14-segment display in white for measured values
9x77 DOT matrix in white for text, units and menu icons
Key or lock symbol indicates whether device operation is locked (see Section 5.3.3)
Jog/shuttle dial for local device operation

5.2.1 Display

Range

Display

Relay

Analog output

Integration

Input current is< lower error limit

Display""

Fault condition

Set failsafe mode

No integration

Input current above
lower error limit andbelow lower
limitations of validity

Display""

Normal limit value
behavior

Normal behavior
with max. 10%
overrange. No
output < 0 mA/0 V
possible

Normal behavior(negative integration
not possible)

Input current in valid
range

Display scaled
measured value

Normal limit value
behavior

Normal behavior
with max. 10%
overrange. No
output < 0 mA/0 V
possible

Normal behavior(negative integration
not possible)

Endress+Hauser

101

Operation

RIA452Range

Display

Relay

Analog output

Integration

Input current below
upper error limit andabove upper
limitations of validity

Display""

Normal limit value
behavior

Normal behavior
with max. 10%
overrange. No
output < 0 mA
possible.

Normal behavior(negative integration
not possible)

Input current above
upper error limit

Display""

Fault condition

Set failsafe mode

No integration

Relay display
No power to relay: no display
Power to relay:(symbol lit)

Digital input status display
Digital input configured:(green)Signal at digital input:!

(yellow)

Note!
Information on troubleshooting can be found in Sections 9.1 and 9.2 of these Operating
Instructions.

5.3

Local operation

Operating menu activated by pressing the jog/shuttle dial for 3 seconds at least.
5.3.1 Operation via the jog/shuttle dialA) E+H 3-key function• Press = "Enter"• Rotate in clockwise direction = "+"• Rotate in counterclockwise direction = "-"G09-RIA452ZZ-19-00-00-xx-002

Fig. 10: Operation via jog/shuttle dial

102

Endress+Hauser

RIA452

OperationB) Selection from list
Æ Arrow pointing down:
Option is at the top of the picklist. The other entries become
visible when the jog/shuttle is turned in the clockwise direction.
Å Both arrows visible:Æ User is in the middle of the picklist.
Å Arrow pointing up:
The end of the picklist is reached. The user moves back towards
the start when the jog/shuttle is turned in the counterclockwise
direction.
G09-RIA452ZZ-19-00-00-xx-003

Fig. 11: Selecting from list via jog/shuttle dial

5.3.2 Entering text

G09-RIA452ZZ-19-00-00-en-001

Fig. 12: Entering text with RIA452

Item No.

Description

1

Activate the operating menu by pressing the jog/shuttle dial for at least 3 seconds. The first character thenstarts flashing.

2

You can change the flashing (selected) character by turning the jog/shuttle dial (see "Possible characters").
You can go back to the previous character by selecting the back symbol (arrow to left).

3

Press the jog/shuttle dial to select the selected character and to switch to the next character (in our
example, the second character is now flashing).

4

Press the jog/shuttle dial briefly for the last character to accept the entry.

5

Press the jog/shuttle dial for longer than 1 second (max. 2 seconds) to reject the entry at the point inquestion.

Endress+Hauser

103

Operation

RIA452

Possible characters
The following characters can be entered:
Space+ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789/\%°23+-.;:*() followed by return symbol (arrow to left)
5.3.3 Disabling the programming mode
User code
The configuration can be protected against unintentional access by means of a four-digit code.
This code is defined in the submenu "Parameter/User Code". All the parameters remain visibleon the display but the "key" symbol is shown on the display. If you then want to change aparameter, you first have to set the valid user code.
Hardware locking
In addition, configuration can also be locked using a connector on the rear of RIA452 (seedrawing). This is indicated by the "padlock" symbol on the display.
To hardware-lock the measuring instrument, insert the jumper into position J1 in the top
right-hand corner on the rear of the instrument.

G09-RIA452ZZ-19-00-00-xx-004

Fig. 13: Position of the jumper on the rear of the instrument! Note!
Hardware locking has no effect on the PC operating software Readwin 2000.
®

104

Endress+Hauser

RIA452

Commissioning

6

Commissioning

6.1

Function check

Make sure that all post-connection checks have been carried out before you commission yourdevice:• Checklist Section 4.3 'Post-connection check'! Note!
Remove the protective strip from the display as this restricts display legibility otherwise.
6.2

Switching on the measuring device

Once the operating voltage is applied, the green LED indicates that the instrument is operational.
• When the unit is delivered, the device parameters are used as per the factory settings.
• When commissioning a device already configured or preset, measuring is immediately started
as per the settings. The limit values only switch once the first measured value has been
determined.
• The limit values are only activated as per their configuration once a valid measured value ispresent.

6.3

Device configuration

This section describes all the configurable instrument parameters with the associated value
ranges and factory settings (default values, marked in bold).
6.3.1 Analog input - INPUT/M1
All the parameters that can be selected for the input can be found under the analog input menu
item which is marked as INPUT in the device.

Endress+Hauser

105

Commissioning

Function
(menu
item)

RIA452

Parameter setting

Description

Signal type

4 - 20 mA
0 - 20 mA
0 - 5 mA (*)
0 - 100 mV (*)
0 - 200 mV (*)
0 - 1 V (*)
0 - 10 V (*)± 150 mV (*)± 1 V (*)
± 10 V (*)± 30 V (*)
Type B (IEC584) (*)
Type J (IEC584) (*)
Type K (IEC584) (*)
Type L (DIN43710) (*)
Type L (GOST) (*)
Type N (IEC584) (*)
Type R (IEC584) (*)
Type S (IEC584) (*)
Type T (IEC584) (*)
Type U (DIN43710) (*)
Type D (ASTME998) (*)
Type C (ASTME998) (*)

Selects the signal type of the connected sensor.
Parameters marked with an asterisk (*) can only be
selected with the universal input option.

Signal type

PT50 (GOST) (*)
PT100 (IEC751) (*)
PT100 (JIS1604) (*)
PT100 (GOST) (*)
PT500 (IEC751) (*)
PT500 (JIS1604) (*)
PT500 (GOST) (*)
PT1000 (IEC751) (*)
PT1000 (JIS1604) (*)
PT1000 (GOST) (*)
Cu50 (GOST) (*)
Cu100 (GOST) (*)
30 - 3000 Ohm (*)

Selects the signal type of the connected sensor.
Parameters marked with an asterisk (*) can only be
selected with the universal input option.

Connection

3 Wire4 WireConfigures the sensor connection in 3-wire or 4-wire
technology. Can only be selected for "Signal type"30-3000 Ω, PT50/100/1000, Cu50/100

106Endress+Hauser

RIA452

Commissioning

Function
(menu
item)

Parameter setting

Description

Curve

LinearQuad.
°C°F
KelvinLinear or quadratic (quad.) characteristic of the sensor
used. Can be selected for analog signals. °C, °F, Kelvinphysical measured variable, can be selected fortemperature sensors.

Damp

0..99.90Signal damping of measuring input with 1st order low
pass. Time constant can be selected from 0 to 99.9 sec.

DimensionXXXXXXXXX%

The technical unit or an arbitrary text for the measured
value of the sensor can be configured here. Max. length
9 characters.

Dec. pointXXXXX
XXXX.X
XXX.XX
XX.XXX
X.XXXX

Number of places after the decimal point for displaying
the measured value.

0% value-99999..99999
0Start value of measured value, can be selected foranalog signal types

100% value-99999..99999
100.0

End value of measured value, can be selected for analog
signal types

Offset-99999..99999
0.0

Shifts the zero point of the response curve. Thisfunction is used to adjust the sensor.

Comp. temp

Internconst

Comparative temperature for thermocouple
measurement. An internal cold junction (= Intern) or aconstant value (= const) can be selected.

Const. temp

9999.920.0

Fixed comparative temperature.
This can only be selected if const is set for "Cmp.
Temp".

Open circ.

No
Yes

Switch cable open circuit detection for thermocouples
off or on

Endress+Hauser

107Commissioning

RIA452Adjusting the analog input
The input can be adjusted to the sensor with the aid of the following parameters.
For current, voltage and resistance sensors, a scaled value is calculated from the sensor signal:

For temperature outputs, the scaled value is calculated from linearization tables. The
temperature value can be converted to degrees Celsius, degrees Fahrenheit or Kelvin. In
addition, the temperature value can be corrected by means of an offset.

! Note!
The signal types 4 to 20 mA, thermocouples and resistance thermometers are monitored forcable open circuit. In the case of resistance thermometers, long reaction times can occur.
6.3.2 Display - DISPLAY/M2
All the settings for the device display are grouped under this menu item.

Function
(menu
item)
Ref. num.

Parameter setting

InputLin. table
Total (*)
Inp.+Lint.
Inp.+Tot. (*)
Lint.+Tot. (*)
In+Lin+Tot (*)
Batch (*)

Description

For choosing the display value on the display.
(If a combination is selected, e.g. "Inp.+Lint", thedisplay alternates between the selected display values,
e.g. measured value (Inp.) and linearized measured
value (Lint.))• Input = measured value• Lin. table = linearized measured value or current
flow value for channel calculation• Total = integrated value• Inp.+Lint. = alternates between measured value andlinearized measured value• Inp.+Tot. = alternates between measured value andintegrated value• Lint.+Tot. = alternates between linearizedmeasured value and integrated value• In+Lin+Tot = measured value, linearized measured
value or integrated value• Batch = preset counter
Settings marked with an asterisk (*) can only be
selected if the pulse output or integration option isavailable and has been configured.

108

Endress+Hauser

RIA452

Function
(menu
item)

Commissioning

Parameter setting

Description

Display sw.

0 to 99 sec
0

Selectable period for displaying the individual values if
combinations of display values have been selectedunder Ref. num.
This setting can only be selected if the pulse output or
integration option is available and has been configured.

Ref. bargraf

Input
LintabSelects the signal source for the bar graphDec. pointXXXXX
XXXX.X
XXX.XX
XX.XXX
X.XXXX

Number of digits after the decimal point for bar graphscaling.

Bar 0%-99999..99999
0.0

Start value for the bar graphBar 100%-99999..99999
100.0

End value for the bar graphBar rise

Right
Left

Bar graph orientation.
• Right = 100% value (rising from left to right)• Left = 100% value left (falling from left to right)

Endress+Hauser

109

Commissioning

RIA4526.3.3 Analog output - ANALOG OUT/M3
All configurable parameters for the analog output can be found under the analog output menu
item which is marked as ANALOG OUT in the device.

! Note!
This item is only available if the "Analog output" option is available in your device.
Function
(menu
item)

Parameter setting

Description

Ref. num.

Input
LintabSelects which value is output at the analog output.
• Input = measured value• Lintab = linearized measured value or current flow
value for channel calculation

Out damp

0..99.90.0

Signal damping of measuring input with 1st order low
pass. Time constant can be selected from 0 to 99.9 sec.

Out rangeOff
0 - 20 mA
4 - 20 mA
0 - 10 V
2 - 10 V
0-1V

Signal type of output! Note!
"Off" switches the output signal off completely.

Dec. pointXXXXX
XXXX.X
XXX.XX
XX.XXX
X.XXXX

Number of places after the decimal point for outputting
the measured value. Can be selected for analog signal
types

Out 0%-99999..99999
0.0

Start value of the output signal

Out 100%-99999..99999
100.0

End value of the output signal

Offset-999.99..999.99
0.00

Shifts the zero point of the output curve in mA or V.

110

Endress+Hauser

RIA452

Function
(menu
item)

Commissioning

Parameter setting

Description

Fail mode

Hold
const
Min
Max

Output value if a sensor or device error occurs.
• Hold = last valid value• Const = freely selectable value• Min = output value 3.5 mA for 4 to 20 mA,
otherwise 0 V or 0 mA
• Max = output value 22.0 mA for 0/4 to 20 mA,
otherwise 1.1 V or 11 V

Fail value

0..999.99
0.00

The freely selectable value for "Fail mode = Const" canbe set here.
Current output: 0 to 22 mA
Voltage output: 0 to 11 V

Simu mA

OFF
0.0 mA
3.6 mA
4 mA
10 mA
12 mA
20 mA
21 mA

Simulates the current output and outputs the selectedcurrent at the output, regardless of the input value.
Is automatically set to OFF when the Simu mA menu
item is exited.

Simu V

OFF
0.0 V
5.0 V
10.0 V

Simulates the voltage output and outputs the selectedvoltage at the output, regardless of the input value.
Is automatically set to OFF when the Simu V menu
item is exited.

Endress+Hauser

111Commissioning

RIA4526.3.4 Digital input - DIGITAL INP./M5
The settings for the digital status inputs, e.g. for monitoring pumps, starting/stopping thecounter or resetting the min/max-value memory are grouped in this section.

! Note!
– The digital inputs 1 to 4 are permanently assigned to relays 1 to 4 in the PUMP function.
Relay 1 is monitored by digital input 1, relay 2 by digital input 2 etc.
– When the "Batch" function is used, digital input 1 is permanently assigned to a preset value
count function. Configuration for this digital input is then not possible.

Function
(menu
item)
Function

Parameter setting

Off
Pump
Res Tot. (*)
Start/Stop (*)
Res MinMax

Description

Function of the selected digital input.
• Off• Pump = pump monitoring (see Pump monitoring
function)• Res Tot. = reset the totalizer*• Start/Stop = start or stop the totalizer*• Res MinMax = reset the min/max memory values! Note!
Parameters marked with an asterisk (*) are only
available for the pulse output option if this function has
been configured.
Level

Low
High

Selects the side for evaluation.
• Low = descending side
• High = increasing side

Sampl. time

0..99
0

Defines the time (in seconds) within which pumpfeedback at the digital input is to be expected. If there
is no feedback within the defined time, an error
message is generated and a second pump is activated if
more than one pump is available.

! Note!
The sampl. time setting is used to specify themonitoring behavior of the digital input!
Sampl. time = 0 means fault monitoring
Sampl. time <> 0 means operation monitoring

112

Endress+Hauser

RIA452

Commissioning

Pump monitoring function
If pump monitoring should be implemented, digital inputs 1 to 4 are permanently assigned torelays 1 to 4. This function is enabled for the corresponding digital input with the Function
parameter. Pump must be selected here.
In general, two different types of monitoring can be implemented. With fault monitoring, thesignal at the digital input is changed if there is a fault at the pump.
With operation monitoring, the correct startup and operation of the pump is reported to theprocess display unit by means of a signal change at the digital input.
The Sampl. Time setting is used to choose between these operating modes.
Setting• Sampl. Time = 0 -> fault monitoring• Sampl. Time <> 0 -> operation monitoringa) Fault monitoring operating mode
In the fault monitoring operating mode, the status signal signals the availability of the pump. If
a fault occurs, the status signal changes accordingly.

G09-RIA452ZZ-16-10-xx-en-006

Fig. 14: Fault monitoring operating modeIn event 1, pump 1 is activated as a result of signal limit value violation. Pump 1 is active until
the level has dropped an appropriate amount.
In event 2, a fault occurs at pump 1 during operation. The status signal at DI1 changes. As aresult, pump 2 and the alarm relay are activated (if configured accordingly) and a message
indicating the pump malfunction is shown on the display.
In event 3, the level has dropped to the extent that the system no longer has to pump and pump
2 stops operating.
The fault at pump 1 was rectified, the status signal at DI1 changes again. The alarm relay is reset,
see event 4.

Endress+Hauser

113

Commissioning

RIA452In event 5, the alarm relay and the error message on the display are acknowledged by pressing
the jog shuttle.
In event 6 and 7, the unproblematic operation of the system is indicated.
b) Operation monitoring
In the operation monitoring mode, a change in the status signal is expected at the related digital
input once a pump has been triggered. A waiting time (Sampl. Time, T) is defined for this. The
alternating system is activated. If no signal change is experienced during the specified time, thepump is regarded as faulty.

G09-RIA452ZZ-16-10-xx-en-007

In event 1, the unproblematic operation of pump 1 is illustrated. Pump 1 is activated following
triggering due to limit value violation. The status signal changing within T at DI1 signals an
unproblematic pump. The pumping sequence continues with pump 1.
In event 2, no checkback signal follows at DI1 once pump 1 has been activated. Thus, this pumpis regarded as faulty. The alarm relay is activated and an error message is output on the display.
The pumping action is assumed by pump 2, event 3. This pump reports back to DI2 within thedefined waiting time. Pumping continues until the limit value violation is undershot.
In event 4, a new limit value violation occurs. Due to the alternating system, another attempt ismade to start pump 1. Since again no checkback signal is returned by the time the waiting time
has elapsed, pump 2 (event 5) takes over operation. If the alarm relay and error message were
not already active on the display, they would be now.
In event 6, the level is exceeded again and a pump is activated. Following the alternating system,pump 1 is tried again. This time, pump 1 returns a checkback signal. The alarm relay is reset.
In event 7, the error message on the display is acknowledged. The status signal at the DI does
not have any effect on error message acknowledgment on the display.

114

Endress+Hauser

RIA452

Commissioning! Note!
A faulty pump is always brought back into service depending on the signal at the related digital
input. Acknowledging the error message on the display does not have any effect on the pumpgoing back into operation.
If a pump is faulty for longer than 10 minutes, an attempt is made to bring the pump back into
operation upon the next limit violation.
The following parameters must be configured:
Menu

Function (menu item)

Setting value

DIGITAL INP./M5

Function
Level
Sampl. time

Pump
Low or HighSampling time in seconds

LIMIT 1 to 8

AlternateYes

6.3.5 Limit values - LIMIT 1 to 8/M10 to 17! Note!
If the "Batch" function is used, limit values 1 and 2 are permanently assigned activation in theevent of a "preset counter" and "preliminary alarm" limit value. These limit values cannot be
configured. They are not shown in the menu structure.

Function
(menu
item)
Ref. num.

Endress+Hauser

Parameter setting

InputLin. table

Description

Selects which value is used:• Input: scaled value from analog input• Lin. table: value from linearization table or current
flow value for channel calculation

115

Commissioning

RIA452Function
(menu
item)

Parameter setting

Description

Function

Off
Min
Max
Grad
In bandOut band
Alarm
Alarm inverse

Selects limit value and fault monitoring. In the event ofdevice errors or incorrect input values (see error limits
Range 1 to 4 in Section 6.3.11), the relays are
switched in accordance with the failsafe mode
configured in Rel. Mode (see Section 6.3.11).
• Min: minimum with hysteresis (see Page 39)• Max: maximum with hysteresis (see Page 40)• Grad: gradient (see Page 41)• In band: validity range within two values• Out band: validity range outside of two values• Alarm: relay is used as an alarm relay• Alarm inverse: Relay is used as an alarm relay; theswitching behaviour of the relay is safety-oriented
such that the relay drops out in the case of a power
supply failure or a device malfunction.

Dec. pointXXXXX
XXXX.X
XXX.XX
XX.XXX
X.XXXX

Number of digits after the decimal point for the limit
value.

Setpoint A-99999 to 99999
0.0

Measured value at which a change in the switch status
occurs (slope for gradient). Default: 0.0

Setpoint B-99999 to 99999
99999

The second setpoint can be configured for the "In band"and "Out band" operating modes and is only visible if
one of these two functions was selected for this relay.

Hysteresis-99999 to 99999
99999

For entering the hysteresis for the threshold at
minimum/maximum as an absolute value.

Delay

0 to 990

Sets the limit value event delay once the threshold isreached (in seconds) (see Page 42).

AlternateNo
Yes

Determines the switching function for this relay:• No: no alternating function; switch point
permanently assigned to relay• Yes: alternate function (see Page 43)! Note!
Relays 1-4 can be used for the alternating function.

116

Endress+Hauser

RIA452

Commissioning

Function
(menu
item)

Parameter setting

Description

Sw. delay

0..99
0

The starting time for 24-hour counting can be selectedwith Sw. delay. Every time the instrument is reset, theprocess of measuring 24 hours and the delay time isrestarted.
Example see Page 44

Sw. period

0..9990Limit value is activated cyclically every 24 hours for 0
to 999 seconds. The activation is delayed by [Sw.delay]
hours by changing the hour value (example
see Page 44).

Runtime

Displays the run time of the connected device, e.g.
pump, in hours [h].

Count

Records the switching frequency of the limit value.

Reset

No
Yes

Resets the run time and switching frequency for thislimit value.

Simu relay

Off
Low
High

Simulation of the selected limit value. Is automatically
set to Off when the menu item is exited.

Endress+Hauser

117Commissioning

RIA452Min operating mode

G09-RIA452ZZ-15-00-xx-en-001

Fig. 15: Min operating mode

The following parameters must be configured:
Menu

Function (menu item)

Setting value

LIMIT 1 to 8/M10 to 17

Function
Setpoint A
Hysteresis

Min
Value for threshold
Value for hysteresis

Max operating mode

G09-RIA452ZZ-15-00-xx-en-002

Fig. 16: Max operating mode

118

Endress+Hauser

RIA452

Commissioning

The following parameters must be configured:
Menu

Function (menu item)

Setting value

LIMIT 1 to 8/M10 to 17

Function
Setpoint A
Hysteresis

Max
Value for threshold
Value for hysteresis

Grad operating mode

G09-RIA452ZZ-15-00-xx-en-006

Fig. 17: Grad operating mode

The "Grad" operating mode is used for monitoring the changes in the input signal over time. The
time basis Tm of the monitoring system is configured in the "PARAMETER/M55 -> Grad. time"menu.
The difference between the lower range value M0-m and the upper range value M0 of the interval
is calculated. If the calculated value is greater that the value set under "Setpoint A", the relay isswitched in accordance with the failsafe mode configured in "Rel. Mode" (see Page 57).
The relay is switched on again once the difference between M1-m and M1 drops below the value
set in "Hysteresis". The sign determines the direction of signal change. Positive values monitor
an increase in the measured value while negative values monitor a decrease. A new value iscalculated every second (floating interval).
The following parameters must be configured:

Endress+Hauser

119Commissioning

RIA452

Menu

Function (menu item)

Setting value

LIMIT 1 to 8/M10 to 17

Function
Setpoint A
Hysteresis
Grad. time

Grad
Gradient value for threshold
Value for hysteresis
Interval time in seconds

Alarm operating mode
A relay with the "Alarm" operating mode is activated if the following events occur:• Analog input (4-20 mA) < 3.6 mA (lower Namur limit) or > 21.0 mA (upper Namur limit)• EEPROM HW error (E101)
The relay remains picked up even after acknowledging.
• Implausible calibration data (E103)
The relay remains picked up even after acknowledging.
• Bus error reading the min/max data after power-up (E104)
The relay remains picked up even after acknowledging.
• Bus error reading the relay data after power-up (E105)
The relay remains picked up even after acknowledging.
• Universal card HW error (E106)
The relay remains picked up even after acknowledging.
• Pulse buffer overflow (E210)
The relay drops out after acknowledging.
• Pump error at the digital input x in question (E22x)
The relay remains picked up even after acknowledging.

120

Endress+Hauser

RIA452

Commissioning

Delay

G09-RIA452ZZ-15-00-xx-en-003

Fig. 18: Delay

The following parameters must be configured:
Menu

Function (menu item)

Setting value

LIMIT 1 to 8/M10 to 17

Setpoint A
Hysteresis
Delay

Value for threshold
Value for hysteresis
Delay time in [s]Endress+Hauser

121Commissioning

RIA452

Alternate

Measured value

Mode Max

Setpoint A 3
Setpoint A 3- Hysterese 3
Setpoint A 2
Setpoint A 2- Hysterese 2
Setpoint A 1
Setpoint A 1- Hysterese 1t
Switching status

With alternating pump control

Relay 3
Relay 2
Relay 1t
Switching status
Relay 3

Without alternating pump control

Relay 2
Relay 1t
Relay currentless
G09-RIA452ZZ-15-00-xx-en-007

Fig. 19: Alternating pump control

Alternate switching is used to ensure that several pumps are utilized evenly in level control
systems. The main factor for switching on a certain pump is not a fixed assigned switch-on value
but rather which pump has the shortest operation time.
In total, the first 4 relays (LIMIT 1 to 4) can be included in the alternating pump control system.

! Note!
Relays not included in alternating pump control are available.
This function cannot be applied to individual relays. Relays not included are not assessed basedon the switch-on and switch-off duration.

122

Endress+Hauser

RIA452

Commissioning

The following parameters must be configured for the example above:
Menu

Function (menu item)

Setting value

LIMIT 1 to 3/M10 to 12

Each: setpoint A
Each: hysteresis
Each: alternate

Value for threshold
Value for hysteresis
Yes

24-hour activation function
Pumps with long downtimes can be activated cyclically with the 24-hour activation function for
the time (0 to 999 sec) defined in Sw. period.
The starting time for the 24-hour step interval can be postponed by 0 to 23 hours with the Sw.
delay setting.

G09-RIA452ZZ-15-00-xx-en-009

Fig. 20: 24-hour activation function

Example: time at the time of configuration 12 midday, desired start of 24-hour counting 22:00(10 p.m.)  set Sw. delay to 10.

! Note!
If power is switched off, the time for the 24-hour activation function starts again.
The following parameters must be configured for the example above:
Menu

Function (menu item)

Setting value

LIMIT

Sw. period
Sw. delay

Activation duration
Activation delay

6.3.6 INTEGRATION/M18
This function can only be selected if the pulse output option is available in the device.

! Note!
If the preset counter function (Batch) is used, digital input 1 and relay 1 and 2 are permanently
assigned to this function. Configuration for these inputs/outputs is then not possible.

Endress+Hauser

123

Commissioning

Function
(menu
item)

RIA452

Parameter
setting

Description

Ref. integr.

Input
LintabSelects which value should be integrated.
• Input = measured value• Lintab = linearized measured value or current flow value forchannel calculation

Pre-counter

Off
Count up
Count down

Activation of the preset counter
Off = preset counter off
Count up = counting up from zero to the end valueCount down = counting down from the start value to zeroIntegr. base

Off
sec
Min
hour
day

Time basis for integration

Dec. factor

XXXXX
XXXX.X
XXX.XX
XX.XXX
X.XXXX

Decimal point position of the conversion factor

Factor0..99999
1.0

Conversion factor

DimensionXXXXXXXXX

Select the dimension from the list or dimension as free text (max. 9
characters long).

Dec. point T

XXXXX
XXXX.X
XXX.XX
XX.XXX
X.XXXX

Decimal point of totalizer

Set count A

9999990.0

End value/start value for preset counter; refers permanently to relay 1.

Set count B

9999990.0

Value for preliminary alarm; refers permanently to relay 2.

124

Endress+Hauser

RIA452

Function
(menu
item)
Totalizer

Commissioning

Parameter
setting

9999999

Description

In this position, the totalizer can be displayed and edited (e.g. assigned
a default value).

! Note!
The counter starts again at 0 if the maximum value of 9999999 isexceeded.
Reset total

Calc. flow

No
Yes

No
Curve
FormulaReset totalizer

!

Note!
Cannot be configured via ReadWin® 2000.
For selecting a method of calculating the total flow based on thechannel type or by means of a formula using the analog input signal(e.g. level signal)• No = no integration• Curve = flow calculated with channel type.
If "Curve" is selected, the menu only displays possible channel types
for configuration (e.g. Venturi channels, Parshall channels, weirs
etc.)• Formula = flow calculated using a formula
If "Formula" is selected, the menu only displays possible
configuration parameters for entering the formula (Alpha, Beta,
Gamma, C).
Here, the flow is calculated using the following formula:

Dim. input

mm
inch

Dimension of the channel size

Dec. flow

XXXXX
XXXX.X
XXX.XX
XX.XXX
X.XXXX

Decimal point for display

Endress+Hauser

125Commissioning

Function
(menu
item)

RIA452

Parameter
setting

Description

m3/s, l/s, hl/s,
igal/s, usgal/s,barrels/s, inch3/s,
ft3/s, Usmgal/s,
Ml/s, m3/smin,l/min, hl/min,igal/min,usgal/min,barrels/min,inch3/min,
ft3/min,
Usmgal/min,Ml/min, m3/h,
l/h, hl/h, igal/h,
usgal/h,barrels/h,
inch3/h, ft3/h,
Usmgal/h, Ml/h

Dimension of linearized value• l = liter• hl = hectoliter• m3 = cubic meter• Ml = megaliter• USgal = US gallon• USKgal = US kilogallon• USMgal = US megagallon

Dec. pointXXXXX
XXXX.X
XXX.XX
XX.XXX
X.XXXX

Decimal point for formula(only if formula-based flow calculation is selected)

Alpha-99.99999

Flow rate exponent α (see Calc.flow)Beta-99.99999

Flow rate exponent β (see Calc.flow)Gamma-99.99999

Weighting factor

C

-100

Scaling constant C (see Calc.flow)

Dim. flow

126• USbl = US barrel• igal = imperial gallon• ibl = imperial barrel• inch = inch
• ft = feet

1 hl = 100 l
1 m3 = 1,000 l
1 Ml = 1,000,000 l
1 USgal = 3.79 l
1 USKgal = 3,785.41 l
1 USMgal =3,785,411.78 l
1 USbl = 119.24 l
1 igal = 4.55 l
1 ibl = 163.66 l
1 inch = 25.4 mm
1 ft = 304.8 mm

Endress+Hauser

RIA452

Function
(menu
item)

Commissioning

Parameter
setting

Description

Khafagi-Venturi channels
ISO-Venturi channels
Venturi channels as per British Standard
Parshall channels
Parshall-Bowlus channels
Rectangular weir (w)Rectangular weir with constriction (w)Rectangular weir as per NFX (w)Rectangular weir as per NFX with constriction(w)
Trapezoidal weir (w)Triangular ("V") weir (w)Triangular weir as per British Standard
Triangular weir as per NFX
Configure (w) width additionally

Flumes weir

Kha Venturi
ISO Venturi
BST Venturi
Parshall
Palmer-Bow
Rect. WTO
Rect WThrNFXRectWTO
NFXRectWThr
Trap.W TO
V-weir
BST V-weir
NFX V-weir

Kha-Venturi =ISO Venturi =BST Venturi =Parshall =Palmer-Bow =Rect. WTO =Rect WThr =NFXRectWTO =NFXRectWThr =Trap.WTO =V-weir =BST V-weir =NFX V-weir =

Width

99999

Value for width. Can only be selected for channel types marked with(w) (see Flumes-Weir)

Kha-Venturi

QV 302
QV 303
QV 304
QV 305
QV 306
QV 308QV 310
QV 313
QV 316

ISO Venturi

415
425
430
440
450
480

Endress+Hauser

Khafagi-Venturi
channels
QV 302 =QV 303 =QV 304 =QV 305 =QV 306 =QV 308 =QV 310 =QV 313 =QV 316 =Khafagi-Venturi channel QV 302
Khafagi-Venturi channel QV 303
Khafagi-Venturi channel QV 304
Khafagi-Venturi channel QV 305
Khafagi-Venturi channel QV 306
Khafagi-Venturi channel QV 308
Khafagi-Venturi channel QV 310
Khafagi-Venturi channel QV 313
Khafagi-Venturi channel QV 316

ISO-Venturi channels
415 = ISO-Venturi channel 415
425 = ISO-Venturi channel 425
430 = ISO-Venturi channel 430
440 = ISO-Venturi channel 440
450 = ISO-Venturi channel 450
480 = ISO-Venturi channel 480

127Commissioning

Function
(menu
item)

RIA452

Parameter
setting

4"
7"
12"
18"
30"

Venturi channels as per British Standard
4" = Venturi channel as per British Standard 4 inch
7" = Venturi channel as per British Standard 7 inch
12" = Venturi channel as per British Standard 12 inch
18" = Venturi channel as per British Standard 18 inch
30" = Venturi channel as per British Standard 30 inch

1"
2"
3"
6"
9"
1 ft
1.5 ft
2 ft
3 ft
4 ft
5 ft
6 ft
8 ft

Parshall channels
1" = Parshall channel 1 inch
2" = Parshall channel 2 inch
3" = Parshall channel 3 inch
6" = Parshall channel 6 inch
9" = Parshall channel 9 inch
1 ft = Parshall channel 1 ft
1.5 ft = Parshall channel 1.5 ft
2 ft = Parshall channel 2 ft
3 ft = Parshall channel 3 ft
4 ft = Parshall channel 4 ft
5 ft = Parshall channel 5 ft
6 ft = Parshall channel 6 ft
8 ft = Parshall channel 8 ft

6"
8"
10"
12"
15"
18"
21"
24"
27"
30"

Palmer-Bowlus channels
6" = Palmer-Bowlus channel 6 inch
8" = Palmer-Bowlus channel 8 inch
10" = Palmer-Bowlus channel 10 inch
12" = Palmer-Bowlus channel 12 inch
15" = Palmer-Bowlus channel 15 inch
18" = Palmer-Bowlus channel 18 inch
21" = Palmer-Bowlus channel 21 inch
24" = Palmer-Bowlus channel 24 inch
27" = Palmer-Bowlus channel 27 inch
30" = Palmer-Bowlus channel 30 inch

5H
T5

Rectangular weir
5H = rectangular weir WTO/5H
T5= rectangular weir WTO/T5

BST Venturi

Parshall

Palmer-Bow.

Rect.WTO

128

Description

Endress+Hauser

RIA452

Function
(menu
item)

Commissioning

Parameter
setting

2H
3H
4H
5H
6H
8H
TO
T5
2T

Rectangular weir with constriction
2H = rectangular weir with constriction 2H
3H = rectangular weir with constriction 3H
4H = rectangular weir with constriction 4H
5H = rectangular weir with constriction 5H
6H = rectangular weir with constriction 6H
8H = rectangular weir with constriction 8H
TO = rectangular weir with constriction TO
T5 = rectangular weir with constriction T5
2T = rectangular weir with constriction 2T

5H
T5

Rectangular weir NFX
5H = NFX rectangular weir TO/5H
T5 = NFX rectangular weir TO/T5

2H
3H
4H
5H
6H
8H
TO

Rectangular weir NFX with constriction
2H = NFX rectangular weir with constriction 2H
3H = NFX rectangular weir with constriction 3H
4H = NFX rectangular weir with constriction 4H
5H = NFX rectangular weir with constriction 5H
6H = NFX rectangular weir with constriction 6H
8H = NFX rectangular weir with constriction 8H
TO = NFX rectangular weir with constriction TO

3H
T5

Trapezoidal weirs
3H = trapezoidal weir W TO/3H
T5 = trapezoidal weir W TO/T5

22.5
30
45
60
90

Triangular weirs
22.5 = Triangular weir 22.5
30 = Triangular weir 30
45 = Triangular weir 45
60 = Triangular weir 60
90 = Triangular weir 90

22.5
45
90

Triangular weir as per British Standard
22.5 = Triangular weir as per British Standard 22.5
45 = Triangular weir as per British Standard 45
90 = Triangular weir as per British Standard 90

Rect.WThrNFXRect.WTO

NFXRect.WT
hr

Trap. W TO

V-weir

BST V-weirEndress+Hauser

Description

129Commissioning

Function
(menu
item)

RIA452

Parameter
setting

NFX V-weir

30
45
60
90

Description

NFX triangular weir
30 = NFX triangular weir 30
45 = NFX triangular weir 45
60 = NFX triangular weir 60
90 = NFX triangular weir 90

Integration function
With this function, the computed value from the linearization table or the current flow value forchannel calculation, or that of the analog input can be numerically integrated to create a totalizer
for example.
The totalizer is calculated as follows:

The measuring interval is 0.1 s.
In most instances, the integration basis is the same time unit as the time basis of the signal to be
integrated.
Example: analog input l/s  integration basis s
Simple preset counter

G09-RIA452ZZ-15-00-xx-en-010

Fig. 21: Simple preset counter

If the preset counter is activated, limit values 1 and 2 are permanently assigned to the presetcounter function (output 1 = main switchoff, output 2 = preliminary switchoff). Digital input 1
is permanently assigned to the "Reset and restart preset counter" function.

130

Endress+Hauser

RIA452

Commissioning

Thus, the number of free relays available is reduced accordingly. The operating menus for these
inputs/outputs are then hidden.
Set count B (LV B) defines the preliminary switchoff, Set count A (LV A) defines the main
switchoff. Limit value (or start value, see "Pre-counter" function on Page 45) for LV A andpreliminary alarm value for LV B are freely configurable
The positive counting direction is defined as follows: starting at the fixed starting value of zero,
count up until the set limit value is reached (Set count A).
The negative counting direction is defined as follows: starting at the configurable starting value(Set count A), count down until the fixed limit value of zero is reached.
Resetting with simultaneous counter restart takes place by means of digital input 1 (Digital
Inp.1). Edge Digital Inp.1: Low-High = reset and start counter.

! Note!
Display of the preset counter can be selected under DISPLAY/M2 É "Ref. num" = "Batch"
Calculation formula for flow measurement
If you selected "Formula" under Calc. flow for flow measurement, the flow is calculated using
the following formula:
Where:• Q: Flow rate in m3/h
• C: Scaling constant• h: Headwater level• α, β: Flow exponent• γ: Weighting factor! Note!
The scaling constant C must always refer to Q in m /h, i.e. C has to be converted if C is available
3

in another flow unit.
Examples:• Q in l/h with C = 2.11
1 l/h = 0.001 m3/h
 C = 2.11 * 0.001 = 0.00211• Q in USKgal/s with C = 0.35
1 USKgal/s = 13627.4444 m3/h
 C = 0.35 * 13627.4444 = 4769.60554
A table with values for converting the various flow units to m3/h is provided in the appendix.
6.3.7 Pulse output - PULSE OUT/M19
All the possible settings for the pulse output can be found in this menu item. This menu item
can only be selected if your device is fitted with this option.

Endress+Hauser

131Commissioning

Function
(menu
item)

RIA452

Parameter setting

Description

Dec. value

XXXXX
XXXX.X
XXX.XX
XX.XXX
X.XXXX

Decimal point position of the pulse value.

Unit value

0..99999
1.0

Pulse value with which the pulses should be output at
the output.

Pulse width

0.04 to 2000ms
1000.00

Sets the pulse width at the pulse output.

Sim pulseout

Off
1 Hz
10 Hz
100 Hz1000 Hz
10000 Hz! Note!
The maximum output frequency depends on the pulse
width.
f(max) = 1/(2*pulse width)
Outputs the selected pulses at the pulse output
regardless of the input value.
Is automatically set to OFF when exited.

6.3.8 Min/Max memory - MIN MAX/M20
The process display unit can save a minimum and a maximum measured value. The input signal
or the signal processed using the linearization table are available as the signal source. The
memory is reset manually or using the digital input (see Section 6.3.4).

Function
(menu
item)
Ref. min/max

132

Parameter setting

Input
LintabDescription

Signal source for the min/max value memory.
• Input = input signal• Lintab = linearized input signal or current flow value
for channel calculation

Endress+Hauser

RIA452

Commissioning

Function
(menu
item)

Parameter setting

Description

Dec. pointXXXXX
XXXX.X
XXX.XX
XX.XXX
X.XXXX

Number of digits after the decimal point for the
min/max value memory.

Min. value

0..99999

Displays the current minimum value in the memory.

Max. value

0..99999

Displays the current maximum value in the memory.

Reset minNo
Yes

Resets the minimum value memory.

Reset maxNo
Yes

Resets the maximum value memory.

6.3.9 Linearization table - LIN. TABLE/M21
To linearize input variables, a linearization table can be saved in the measuring instrument, e.g.
to correct the level signal of a container for volume display.

Function
(menu
item)

Parameter setting

Description

Counts2..32
2Number of support points needed. At least two points
have to be entered.

DimensionXXXXXXXXX

Select the dimension from the list or dimension as freetext (max. 9 characters long).

Dec. Y value

XXXXX
XXXX.X
XXX.XX
XX.XXX
X.XXXX

Decimal point position for the Y-values in thelinearization table.

Del. points

No
Yes

Delete all programmed support points.

Endress+Hauser

133

Commissioning

RIA452Function
(menu
item)
Show points

Parameter settingNo
Yes

Description

Show all programmed support cells.

Tank linearization
Example:G09-RIA452ZZ-15-00-xx-xx-011

Fig. 22: Example for tank linearization

You want to determine the amount of cereal filled into a silo, display this information on site andtransfer it to a process control system. A 4-20 mA level sensor determines the level in thecontainer, the connection between the level (m) and volume (m3) is known and the level is
proportional to the sensor current. The volume calculated is output as a 0-20 mA signal at theanalog output in proportion to the volume. In the event of a fault in the system, the analog
output outputs an error signal of 21.0 mA.
• Container empty:– Sensor signal 4 mA
– Level 0 m– Numeric display should show 0 (m3)– Bar graph should show 0%– 0 mA should be present at the analog output• Container full:– Sensor signal 20 mA

134

Endress+Hauser

RIA452

Commissioning– Level 10 m
– Numeric display should show 1500 (m3)– Bar graph should show 100%
– 20 mA should be present at the analog output

Point
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sensorsignal
(mA)

X
value
4,0

X
value
4.32

X
value
4.64

X
value
4.96

X
value
5.28

X
value
5.6

X
value
5.92

X
value
6.24

X
value
6.56

X
value
20.0

Display
value
(m3)

Y
value
0

Y
value
20

Y
value
50

Y
value
85

Y
value
115

Y
value
160

Y
value
210

Y
value
280

Y
value
400

Y
value
1500

The following parameters must be configured for the example above:
Menu

Function (menu item)

Setting value

LIN. TABLE / M 21

CountsDimension
Show points

Number of support points (10)Dimension of lin. value (m3)
Display support points (Yes)

LINPOINTS 1 to 10 / M23 to 32

Each point
Each X value
Each Y value

Use point (Used)
X-value (as in table above)
Y-value (as in table above)

ANALOG OUT / M 3

Ref. numOut range
Fail mode
Fail value

Output value (lin tab)Signal type (0-20 mA)
Failsafe mode (const)
Value in event of error (21 mA)

DISPLAY / M 2

Ref. num.
Ref. bargraf

Reading on display (lin. table)
Signal source for bar graph (lin tab)

! Note!
ReadWin 2000 operating software supports the generation of a tank linearization table.
®

Here you can find a tank linearization generator which you can use to generate the linearizationtable for standard and customer-specific tanks.

Endress+Hauser

135Commissioning

RIA452

6.3.10 Support points of linearization table - LINPOINTS 1..X/M23..MXX
Displays the set value pairs of the linearization table. This menu item is only visible if alinearization table was configured under Section 6.3.9 and "Yes" was selected in the "Showpoints" parameter in the "LIN. TABLE/M21" menu.

Function
(menu
item)

Parameter setting

Description

Point

Used
DiscardUse or discard support point.

X value-99999..99999

X-value of the linearization table. Corresponds to the
input value.

Y value-99999..99999

Y-value that belongs to the previous X-value.
Corresponds to the converted measured value.

6.3.11 Operating parameter - PARAMETER/M55
In this menu item, configuration options such as the user code, failsafe mode of RIA452 to
NAMUR etc. can be configured.

Function
(menu
item)

Parameter setting

Description

User code9999

The option of editing the operating parameters is locked
after entering a 4-digit digital sequence (limit valuecode).
This lock is indicated on the display with the "key"symbol.

Limit CodeOffOn

If the limit value code function is activated, only theconfiguration of the limit values is permitted. All otheroperating parameters cannot be modified.
Activation of restricted operation is indicated on thedisplay with the "key" symbol.
The item is only displayed if a user code was assigned.

Prog. name

ILU10xA

Displays the name of the device software currently
installed.

136

Endress+Hauser

RIA452

Commissioning

Function
(menu
item)

Parameter setting

Description

Version

V X.XX.XX

Version of the device software currently installed.

Func. alt.

Time
Count

Setting for controlling pump rotation in alternating
pump control.
• Time = switching time of the relay• Count = switching frequency of the relay

Lock time

99.9

Locking time of the relay, 0 to 99.9 s

Rel. Mode

Off
On

Switching behavior of the relays.
• Off = relays de-energize in the event of a limit value
violation• On = relays energize in the event of a limit value
violation

Grad. Time

1..100Time setting for gradient evaluation, 1 to 100 s

Namur

No
Yes

Sensor evaluation to NAMUR (e.g. cable open circuit).
Only for 4 to 20 mA current signal.

Range 1

3.6 (0.0 to 22.0)

Range 2

3.8 (0.0 to 22.0)

Range 320.5 (0.0 to 22.0)

Range 421.0 (0.0 to 22.0)

Error limits for the input signal.
In the "NAMUR=Yes" operating mode, ranges 1 to 4
are assigned the limits specified by Namur NE 43 andcannot be changed.
In the "NAMUR=No" operating mode, the error limits
can be freely selected. Here, please note that thefollowing applies: Range 1 < Range 2 < Range 3 <Range 4.
Violation of these limits can be evaluated with a relay
for example ("Alarm" and "Alarm inverse" operatingmode).

Contrast

1 to 30

Endress+Hauser

Setting for the display contrast.
• 1 = low contrast• 30 = high contrast

137

Maintenance

7

RIA452

MaintenanceNo special maintenance work is required on the device.

8

Accessories

Name

Order No.

ReadWin® 2000 PC configuration software and serial cable with jack connector
3.5 mm for RS232 port.

RIA452A-VK

ReadWin® 2000 PC configuration software and serial cable for USB port with CDI
connecter.

TXU10A-xx

IP65 Field housing.

51009957

9

Troubleshooting

The following section provides you with an overview of possible causes of errors to provide youwith an initial troubleshooting aid.

9.1

Troubleshooting instructions# Warning!
In the case of Ex devices, fault diagnosis cannot be carried out on the open device as this annuls
the explosion protection.
Display

Cause

RemedyNo power supply connected

Check the power supply of the device.

No measured value display
The red marking foroverrange/underrange is flashing on thebar graph.

Power supply applied, device defective

The device must be replaced.

Analog output is > 10% above or below
the scaled range.

Check the scaling of the analog output(Out 100% or Out 0%).

! Note!
Errors for which an error code is shown on the display are described in Section 9.2.
Further information on the display is also provided in Section 5.2.1.

9.2

Process error messages! Note!
Faults have the highest priority. The associated error code is displayed. A fault is present if thememory module for writing and reading data is defective or if data could not be read correctly.

138

Endress+Hauser

RIA452

Troubleshooting

9.2.1 Device malfunction
Error code

Cause

EffectRemedyE 101

Bus error reading theconfig/calibration data after
power-up

Faulty device functioning

Instrument error, notify
Service

E 102

Implausible operating data
(checksum)

Configuration lost

Perform preset

E 103

Implausible calibration data

Faulty device functioning

Instrument error, notify
Service

E 104

Bus error reading themin/max data after
power-up

Incorrect min/max values

Reset min/max values

E 105

Bus error reading the relay
data after power-up

Incorrect relay data

Reset relay data

E 106

Universal card bus error

Faulty universal input
functioning

Replace universal card, notify
Service

E 210

Pulse output, pulse buffer
overflow

A maximum of 10 pulses are
buffered

Set the parameters of thepulse output in such a waythat the maximum frequency
is not exceeded

E 221

Pump error, digital input 1

E 222

Pump error, digital input 2

E 223

Pump error, digital input 3

E 224

Pump error, digital input 4

E 290

Number overshoot due todecimal point shift

Relay goes to failsafe mode

Acknowledge error via
operation or switching power
on/offDecimal point position
cannot be altered

Check decimal point positionand number range! Note!
The errors specified above can be evaluated with a relay in the operating mode "Alarm" and"Alarm inverse".

Endress+Hauser

139Troubleshooting

RIA4529.2.2 Incorrect entries
Error code

Description

Reaction at device

E 290

The number of digits after the decimal point
cannot be increased due to number overflow ofthe dependent parameters.

Error code is shown on the display until a key ispressed.

9.3

Spare parts

G09-RIA452ZZ-09-00-xx-xx-000

Fig. 23: RIA452 spare parts

Item No.

Name

Order No.

1

Housing front

RIA452X-HA

2Housing seal

50070730

3

Ex-cover (rear panel)

51008272

4

Rotary button with seal

RIA452X-HB

5Relay board

RIA452X-RA

140

Endress+Hauser

RIA452

Troubleshooting

Item No.

Name

Order No.

6

Mainboard 90 to 250 V, 50/60 Hz

RIA452X-MA

Mainboard 20 to 36 V DC; 20 to 28 V AC, 50/60 Hz

RIA452X-MB

Standard input card

RIA452X-IA

Standard input card ATEX, FM, CSA approval

RIA452X-IB

Multifunction input card

RIA452X-IC

8Complete display board

RIA452X-DA

9

LC display (glass with background illumination)

RIA452X-DB

10

Terminal (power supply) 3-pin

50078843

7

11

Terminal (relay 1-8) 6-pin

51005104

12

Terminal (analog input) 4-pin

51009302

13

Terminal (analog output, Open Collector, transmitter power supply) 6-pin

51008588

14

Terminal (digital inputs) 5-pin

51008587

15

Jumper operating lock50033350

No Item No.

Casing fixing clip RIA452 (1 piece)

50084623

9.4

ReturnFor a return, e.g. in case of repair, the device must be sent in protective packaging. The original
packaging offers the best protection. Repairs must only be carried out by your supplier's service
organization.

! Note!
Please enclose a note describing the fault and the application when sending the unit in for repair.
9.5

Disposal

The device contains electronic components and must, therefore, be disposed of as electronic
waste in the event of disposal. Please observe in particular the local waste disposal regulationsof your country.

Endress+Hauser

141

Technical data

10

RIA452

Technical data

10.1 Input
10.1.1 Measured variable
Current (standard)
Digital inputs (standard)
Current/voltage, resistance, resistance thermometer, thermocouples (universal input option)
10.1.2 Measuring ranges
Current input:• 0/4 to 20 mA +10% overrange, 0 to 5 mA
• Short-circuit current: max. 150 mA• Input impedance: ≤ 5 Ω• Reaction time: ≤ 100 ms
Universal input:
Current:• 0/4 to 20 mA +10% overrange, 0 to 5 mA
• Short-circuit current: max. 100 mA• Input impedance: ≤ 50 Ω
Voltage:• ±150 mV, ±1 V, ±10 V, ±30 V, 0 to 100 mV, 0 to 200 mV, 0 to 1 V, 0 to 10 V
• Input impedance: ≥ 100 kΩ
Resistance:• 30 to 3,000 Ω in 3/4 wire technology
Resistance thermometer:• Pt100/500/1000, Cu50/100, Pt50 in 3/4-wire technology• Measuring current for Pt100/500/1000 = 250 μA
Thermocouple types:• J, K, T, N, B, S, R as per IEC584• D, C as per ASTME998• U, L as per DIN43710/GOST• Reaction time: ≤ 100 ms
Digital input:• Voltage level -3 to 5 V low, 12 to 30 V high (as per DIN19240)• Input voltage max. 34.5 V• Input current typ. 3 mA with overload and reverse polarity protection• Sampling frequency max. 10 Hz
10.1.3 Galvanic isolation
Towards all other circuits

142

Endress+Hauser

RIA452

Technical data

10.1.4 Performance characteristics
Reference operating conditions
Power supply: 230 V AC ±10%, 50 Hz ±0.5 Hz
Warm-up period: 90 min
Ambient temperature: 25 °C (77 °F)
Maximum measured error
Current input:
Accuracy

0.1% of full scale

Resolution

13 bitTemperature drift≤ 0.4%/10 K (≤ 0.4%/18 °F)

Universal input:

Accuracy

Input:

Range:

Maximum measured error of measuring
range (oMR):

Current

0 to 20 mA, 0 to 5 mA, 4 to 20 mA;
overrange: to 22 mA± 0.10%

Voltage > 1 V

0 to 10 V, ± 10 V, ± 30 V

± 0.10%

Voltage ≤ 1 V± 1 V, 0 to 1 V, 0 to 200 mV, 0 to
100 mV, ± 150 mV± 0.10%Resistancethermometer

Pt100, -200 to 600 °C (-328 to 1112 °F)(IEC751, JIS1604, GOST)
Pt500, -200 to 600 °C (-328 to 1112 °F)(IEC751, JIS1604)
Pt1000, -200 to 600 °C (-328 to 1112
°F) (IEC751, JIS1604)

4-wire: ± (0.10% oMR + 0.3 K (0.54 °F))
3-wire: ± (0.15% oMR + 0.8 K (1.44 °F))

Cu100, -200 to 200 °C (-328 to 392 °F)(GOST)
Cu50, -200 to 200 °C (-328 to 392 °F)(GOST)
Pt50, -200 to 600 °C (-328 to 1112 °F)(GOST)

4-wire: ± (0.20% oMR + 0.3 K (0.54 °F))
3-wire: ± (0.20% oMR + 0.8 K (1.44 °F))

30 to 3000 Ω

4-wire: ± (0.20% oMR + 0.3 K (0.54 °F))
3-wire: ± (0.20% oMR + 0.8 K (1.44 °F))

Resistancemeasurement

Endress+Hauser

143

Technical data

Accuracy

RIA452

Thermocouples

Type J (Fe-CuNi), -210 to 999.9 °C (-346
to 1382 °F) (IEC584)± (0.15% oMR +0.5 K (0.9 °F))
from -100 °C (-148 °F)

Type K (NiCr-Ni), -200 to 1372 °C (-328
to 2502 °F) (IEC584)± (0.15% oMR +0.5 K (0.9 °F))
from -130 °C (-234 °F)

Type T (Cu-CuNi), -270 to 400 °C (-454
to 752 °F) (IEC584)± (0.15% oMR +0.5 K (0.9 °F))
from -200 °C (-328 °F)

Type N (NiCrSi-NiSi), -270 to 1300 °C(-454 to 2372 °F) (IEC584)± (0.15% oMR +0.5 K (0.9 °F))
from -100 °C (-148 °F)

Type B (Pt30Rh-Pt6Rh), 0 to 1820 °C(32 to 3308 °F) (IEC584)± (0.15% oMR +1.5 K (2.7 °F))
from 600 °C (1112 °F)

Type D (W3Re/W25Re), 0 to 2315 °C(32 to 4199 °F) (ASTME998)± (0.15% oMR +1.5 K (2.7 °F))
from 500 °C (932 °F)

Type C (W5Re/W26Re), 0 to 2315 °C(32 to 4199 °F) (ASTME998)± (0.15% oMR +1.5 K (2.7 °F))
from 500 °C (from 932 °F)

Type L (Fe-CuNi), -200 to 900 °C (-328
to 1652 °F) (DIN43710, GOST)± (0.15% oMR +0.5 K (0.9 °F))
from -100 °C (-148 °F)

Type U (Cu-CuNi), -200 to 600 °C (-328
to 1112 °F) (DIN 43710)± (0.15% oMR +0.5 K (0.9 °F))
from -100 °C (-148 °F)

Type S (Pt10Rh-Pt), 0 to 1768 °C (32 to
3214 °F) (IEC584)± (0.15% oMR +3.5 K (6.3 °F))
for 0 to 100 °C (32 to 212 °F)± (0.15% oMR +1.5 K (2.7 °F))for 100 to 1768 °C (232 to 3214 °F)

Type R (Pt13Rh-Pt), -50 to 1768 °C (-58
to 4199 °F) (IEC584)± (0.15% oMR +3.5 K (6.3 °F))
for 0 to 100 °C (32 to 212 °F)± (0.15% oMR +1.5 K (2.7 °F))for 100 to 1768 °C (232 to 3214 °F)

Resolution

16 bitTemperature drift

Temperature drift: ≤ 0.1%/10 K (0.1%/18 °F)

Current output:

144

Linearity

0.1% of full scale

Resolution

13 bitTemperature drift≤ 0.1%/10K (0.1%/18 °F)

Output ripple

10 mV at 500 Ω for frequencies ≤ 50 kHz

Endress+Hauser

RIA452

Technical data

Voltage output
Linearity

0.1% of full scale

Resolution

13 bitTemperature drift≤ 0.1%/10K (0.1%/18 °F)

10.1.5 Power supply
Electrical connection

G09-RIA452ZZ-04-01-xx-en-000

Fig. 24: Terminal assignment of process display unit

Endress+Hauser

145

Technical data

RIA452

Universal input option
The device can be optionally equipped with a universal input instead of a current input.

G09-RIA452xx-04-10-xx-en-002

Fig. 25: Universal input terminal assignment

Supply voltage
Low voltage power unit 90 to 250 V AC 50/60 Hz
Extra-low voltage power unit: 20 to 36 V DC or 20 to 28 V AC 50/60 Hz
Power consumption
Max. 24 VA
Connection data interface
RS232• Connection: jack socket 3.5 mm, rear of device• Transmission protocol: ReadWin® 2000
• Transmission rate: 38,400 Baud146

Endress+Hauser

RIA452

Technical data

10.2 Output
10.2.1 Output signal
Relay, transmitter power supply (standard)
Current, voltage, pulse, intrinsically safe transmitter power supply (option)
10.2.2 Signal on alarm
No measured value visible on the LC display, no background illumination, no sensor power
supply, no output signals, relays behave in safety-oriented manner.
10.2.3 Current/voltage output
Span:• 0/4 to 20 mA (active), 0 to 10 V (active)Load:• ≤ 600 Ω (current output)• Max. loop current 22 mA (voltage output)
Signal characterization:• Signal freely scalable
Galvanic isolation towards all other circuits
10.2.4 Pulse output• Frequency range to 12.5 kHz• Imax = 200 mA• Umax = 28 V
• Ulow/max = 2 V at 200 mA• Pulse width = 0.04 to 2000 ms
10.2.5 Relay
Signal characterization:• Binary, switches when the limit value is reached
Switch function: limit relay switches for the operating modes:• Minimum/maximum safety• Alternating pump control function• Batch function• Time control• Window function• Gradient• Device malfunction• Sensor malfunction
Switching threshold:• Freely programmableEndress+Hauser

147

Technical data

RIA452Hysteresis:• 0 to 99%
Signal source:• Analog input signal• Integrated value• Digital input
Number:• 4 in basic unit (can be extended to 8 relays, option)
Electrical specifications:• Relay type: changeover• Relay switching capacity: 250 V AC / 30 V DC, 3 A• Switch cycles: typically 105• Switching frequency: max. 5 Hz
• Minimum switching load: 10 mA / 5 V DC
Galvanic isolation towards all other circuits
Assignment:! Note!
Mixed assignment of low and extra-low voltage circuits is not permitted for neighboring relays.
10.2.6 Transmitter power supply
Transmitter power supply 1, terminal 81/82 (optionally intrinsically safe):
Electrical specifications:• Output voltage: 24 V ± 15%• Output current: max. 22 mA (at Uout ≥ 16 V, sustained short-circuit proof)• Impedance: ≤ 345 Ω
Approvals:• ATEX• FM• CSA
Transmitter power supply 2, terminal 91/92:
Electrical specifications:• Output voltage: 24 V ± 15%• Output current: max. 250 mA (sustained short-circuit proof)

10.3 Installation
10.3.1 Installation instructions
Mounting location
Panel, cutout 92 x 92 mm (3.62x3.62 inch) (see 'Mechanical construction').
Orientation
Horizontal +/- 45° in every direction

148

Endress+Hauser

RIA452

Technical data

10.3.2 Environment
Ambient temperature range-20 to +60 °C (-4 to 140 °F))
Storage temperature-30 to +70 °C (-22 to 158 °F)
Operating height< 3000 m above MSL (9800 ft)
Climate class
As per IEC 60654-1, Class B2
Condensation
Front: permitted
Device casing: not permitted
Degree of protection
Front IP 65 / NEMA 4
Device casing IP 20
Shock and vibration resistance2(+3/-0) Hz - 13.2 Hz: ±1.0 mm
13.2 Hz - 100 Hz: 0.7 g
Electromagnetic compatibility (EMC)• Interference immunity:
To IEC 61326 industrial environments / NAMUR NE 21• Interference emissions:
To IEC 61326 Class A

Endress+Hauser

149

Technical data

RIA45210.4 Mechanical construction
10.4.1 Design, dimensions

G09-RIA452ZZ-06-01-xx-xx-000

Fig. 26: Dimensions of the process display unit

G09-RIA452xx-06-01-00-en-001

Fig. 27: Panel cutout

G09-RIA452xx-06-00-xx-xx-002

Fig. 28: Dimensions of the field housing

150

Endress+Hauser

RIA452

Technical data

10.4.2 Weight
Approx. 500 g (17.64 oz)
10.4.3 Material• Housing front: ABS plastic, galvanized• Housing casing: plastic PC10GF
10.4.4 Terminals
Pluggable screw terminals, core size 1.5 mm2 (16 AWG) solid, 1.0 mm2 (18 AWG) strand withwire ferrule10.5 Human interface
10.5.1 Display elements

G09-RIA452ZZ-07-01-00-xx-000

Fig. 29: LC display of process display unit
Item 1: Device status LEDs: green - device ready for operation; red - device or sensor malfunction
Item 2: Bar graph with overrange and underrange
Item 3: 7-digit 14-segment display
Item 4: Unit and text field 9x77 dot matrix
Item 5: Relay status display: if power is supplied to a relay, the symbol is displayed
Item 6: Status display, digital inputs
Item 7: Symbol for 'device operation blocked'• Display range-99999 to +99999 for measured values
0 to 9999999 for counter values• Signaling– Relay activation

Endress+Hauser

151

Technical data

RIA452– Measuring range overshoot/undershoot10.5.2 Operating elements
Jog/shuttle dial
10.5.3 Remote operation
Configuration
The device can be configured with the PC software ReadWin® 2000.
Interface
CDI interface at device; connection to PC via USB box (see 'Accessories')
RS232 interface at device; connection with serial interface cable (see 'Accessories')

10.6 Certificates and approvals
10.6.1 CE markThe device meets the legal requirements of the EU directives. Endress+Hauser confirms that thedevice has been tested successfully by affixing the CE mark.
10.6.2 Ex approval
Information about currently available Ex versions (ATEX, FM, CSA, etc.) can be supplied by yourE+H Sales Center on request. All explosion protection data are given in a separate
documentation which is available upon request.
10.6.3 Other standards and guidelines• IEC 60529:
Degrees of protection by housing (IP code)• IEC 61010-1:
Protection measures for electrical equipment for measurement, control, regulation andlaboratory procedures• CSA 1010.1
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use General requirements• FM 3610
Intrinsically safe apparatus and associated apparatus for use in class 1, 2 and 3, division 1
hazardous (classified) locations• CSA C22.2.157
Intrinsically safe & non-incendive equipment for use in hazardous locations• CSA E79-11
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - intrinsic safety "i"• EN 50020
Electrical apparatus for hazardous areas - intrinsic safety "I"

152

Endress+Hauser

RIA452

Technical data

10.7 Documentation
10.7.1
 System components - display unit, top-hat rail devices, overvoltage protection and energy

computer (FA016K/09/en)
 Supplementary Ex documentation:

ATEX II(1)GD: XA 053R/09/a3

Endress+Hauser

153

Appendix

RIA452

11

Appendix11.1 Flow conversion
Conversion of various units to m3/h
Liter
• 1 l/s = 3.6 m3/h
• 1 l/min = 0.06 m3/h
• 1 l/s = 0.001 m3/h

US megagallon• 1 USMgal/s = 13,627,481.6155 m3/h
• 1 USMgal/min = 227,124.6936 m3/h
• 1 USMgal/h = 3785.4118 m3/h

Hectoliter• 1 hl/s = 360 m3/h
• 1 hl/min = 6 m3/h
• 1 hl/h = 0.1 m3/h

US Barrel• 1 US bl/s = 429.264 m3/h
• 1 US bl/min = 7.1544 m3/h
• 1 US bl/h = 0.1192 m3/h

Cubic meter• 1 m3/s = 3600 m3/h
• 1 m3/min = 60 m3/h

Imperial gallon• 1 Imp. gal/s = 16.3659 m3/h
• 1 Imp gal/min = 0.2728 m3/h
• 1 Imp gal/h = 0.004546 m3/h

Megaliter• 1 Ml/s = 3,600,000 m3/h
• 1 Ml/min = 6,000 m3/h
• 1 Ml/h = 1000 m3/h
US gallon• 1 USgal/s = 13.6274 m3/h
• 1 USgal/min = 0.2271 m3/h
• 1 USgal/h = 0.003785 m3/h
US kilogallon• 1 US Kgal/s = 13627.4444 m3/h
• 1 US Kgal/min = 227.1241 m3/h
• 1 US Kgal/h = 3.7854 m3/h

154Imperial barrel• 1 Imp. bl/s = 589.1955 m3/h
• 1 Imp. bl/min = 9.8195 m3/h
• 1 Imp. gal/h = 0.1637 m3/h
Cubic inch
• 1 in3/s = 0.05899 m3/h
• 1 in3/min = 0.00098322 m3/h
• 1 in3/h = 0.000016387 m3/h
Cubic foot
• 1 ft3/s = 101.9406 m3/h
• 1 ft3/min = 1.699 m3/h
• 1 ft3/h = 0.0283 m3/h

Endress+Hauser

RIA452

Index

Numerics

Curve (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

0% value (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
100% value (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
24-hour activation function . . . . . . . . . . . . . . . 123DA
Adjusting the analog input . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Alpha (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Alternate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Alternate (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Alternating pump control . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Analog input
Adjusting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Analog output
Parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

B
Bar 0% (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Bar 100% (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Bar rise (function). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Beta (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
BST Venturi (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
BST V-weir (function). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

C
C (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Calc. flow (function). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Certificates and approvals . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
CodeUser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Comp. Temp (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Configuration
Operating parameter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Connecting external sensors . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Current input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Universal input. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Connecting the power supply . . . . . . . . . . . . . . . 94
Connection (function). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Const. temp (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Contrast (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Count (function). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Counts (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Current input
Connecting external sensors . . . . . . . . . . . . . . 95

Endress+Hauser

Damp (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Dec. factor (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Dec. flow (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Dec. point (function) . 107, 109–110, 116, 126, 133
Dec. value (function). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Dec. Y value (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Dec.point T (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Del. points (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Delay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Delay (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Device malfunction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Digital input
Parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Dim. flow (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Dim. input (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Dimension (function) . . . . . . . . . . . . 107, 124, 133
Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Disabling
Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Disabling the programming mode . . . . . . . . . . . 104
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Display sw. (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Documentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

E
Electrical connection
Post-connection check (checklist) . . . . . . . . . . 96
Entering text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Error codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139–140

F
Factor (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Fail mode (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Fail value (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Flow measurement
Formula for calculation . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Scaling constant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Flumes Weir (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Func. alt. (function). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112, 116

155

RIA452

G
Gamma (function). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Grad. Time (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Min/max memory
Parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Mounting location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

H

N

Hardware locking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Human interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Hysteresis (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

I
Incorrect entries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Integr. base (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Integration
Parameter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Integration (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Integration function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
ISO Venturi (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

K
Kha-Venturi (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

L
Level (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Limit code (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Limit values
Parameter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Linearization function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Linearization table
Parameter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Lock time (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

MMax. value (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Mechanical construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Menu
Analog Out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Digital Inp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
LIN. Table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
LINPOINTS 1..X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
MIN MAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
PARAMETER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Pulse out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Min. value (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

156

Nameplate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Namur (function). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
NFX V-weir (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
NFXRect.WThr (function) . . . . . . . . . . . . . . . . 129
NFXRect.WTO (function) . . . . . . . . . . . . . . . . 129

O
Offset (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107, 110
Open circ. (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Operating matrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Operating mode
Alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Grad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Max . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Operating parameter
Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Orientation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Out 0% (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Out 100% (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Out damp (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Out range (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

P
Palmer-Bow. (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Parameter
Analog input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Analog output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Digital input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Limit values. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Linearization table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Min/max memory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Pulse output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Support points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Parshall (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Performance characteristics . . . . . . . . . . . . . . . 143
Point (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Power supply. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94, 145
Pre-counter (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Preset counter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

RIA452

Prog. name (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Pulse output
Parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Pulse width (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Pump monitoring function . . . . . . . . . . . . . . . . 113

R
Range 1 (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Range 2 (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Range 3 (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Range 4 (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Rect.WThr (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Rect.WTO (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Ref. bargraf (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Ref. integr. (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Ref. Min/Max (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Ref. num. (function) . . . . . . . . . . . . . 108, 110, 115
Rel. Mode (function). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Repairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84, 141
Reset (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Reset max (function). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Reset min (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Runtime (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Documentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Human interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Mechanical construction . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Performance characteristics . . . . . . . . . . . . . . 143
Power supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Terminal assignment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Universal input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Text entry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Totalizer (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Trap. W TO (function). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

U
Unit value (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Units
Conversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Universal input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Connecting external sensors . . . . . . . . . . . . . . 95
Terminal assignment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
User code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
User code (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

S

V

Sampl. time (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Scaling the analog input . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Sensors
Connecting external -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Set count A (function). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Set count B (function). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Setpoint A (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Setpoint B (function). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Show points (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Signal type (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Sim pulseout (function). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Simu mA (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Simu relay (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Simu V (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Support points
Parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Sw. delay (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Sw. period (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Version (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
V-weir (function). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

W
Width (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

X
X value (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

YY value (function) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

T
Tank linearization. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Technical data
Certificates and approvals . . . . . . . . . . . . . . . 152

Endress+Hauser

157

IndexRIA452;
Prozessanzeiger
Betriebsanleitung(Bitte lesen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen)
Gerätenummer:......................................................

Deutschab Seite 3<
Process display unit
Operating manual(Please read before installing the unit)
Unit number:......................................................

Englishfrom page 82

ÙIndicateur de process
Manuel de mise en service(A lire absolument avant de mettre l'appareil en service)
Numéro d'appareil :......................................................

158

Françaisà partir de la page 159

Endress+Hauser

RIA452

Index

AperçuPour une mise en service rapide et simple :Conseils de sécurité

page 161

Montagepage 165

Æ
Câblagepage 167

ÆEléments d'affichage et de commande

page 174ÆMise en service

page 182

Configuration d'appareil - Explication et utilisation de toutes les fonctions configurables de l'appareil avec les gammes de valeurs et réglages correspondants.

Schéma électrique

G09-RIA452xx-05-00-xx-de-000

Fig. 30 : Schéma électrique RIA452

Endress+Hauser

159

RIA452

Sommaire
1Conseils de sécurité . . . . . . . 161

10 Caractéristiques techniques. .220

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Utilisation conforme . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Montage, mise en service et exploitation . 161
Sécurité de fonctionnement . . . . . . . . . . 161
Retour de matériel . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Symboles de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . 162

2

Identification . . . . . . . . . . . . . 163

10.1 Grandeurs d'entrée . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2 Grandeurs de sortie . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3 Conditions d'implantation . . . . . . . . . . .
10.4 Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.5 Niveau d'affichage et de commande . . .
10.6 Certificats et agréments . . . . . . . . . . . . .
10.7 Documentation complémentaire . . . . . .

2.1
2.2
2.3

Désignation de l'appareil . . . . . . . . . . . . . 163
Contenu de la livraison . . . . . . . . . . . . . . 163
Certificats et agréments . . . . . . . . . . . . . 164

11 Annexe . . . . . . . . . . . . . . . . .232

3

Montage . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233

3.1
3.2

Conditions d'implantation . . . . . . . . . . . 165
Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

4

Câblage . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

4.1
4.2
4.3

Câblage en bref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Raccordement de l'appareil . . . . . . . . . . . 171
Contrôle du raccordement . . . . . . . . . . . 173

5

Utilisation . . . . . . . . . . . . . . . 174

5.1
5.2
5.3

Utilisation en bref . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Eléments d'affichage et de commande . . . 178
Utilisation sur site . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

6Mise en service . . . . . . . . . . . 182

6.1
6.2
6.3

Contrôles de l'installation . . . . . . . . . . . . 182
Mise sous tension de l'appareil de mesure 182
Configuration d'appareil . . . . . . . . . . . . . 182

7

Maintenance . . . . . . . . . . . . . 215

8Accessoires . . . . . . . . . . . . . . 215

9Suppression des défauts . . . . 216

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Recherche de défauts . . . . . . . . . . . . . . . 216
Messages erreur process . . . . . . . . . . . . . 216
Pièces de rechange . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Retour de matériel . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Mise au rebut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

160

220
225
227
228
230
231
231

11.1 Conversion du débit . . . . . . . . . . . . . . . 232

1Conseils de sécurité

Un fonctionnement sûr et sans danger de l'indicateur de process est seulement assuré si les présentes instructions de mise en service ont été lues et si les conseils de sécurité ont été suivis.

1.1

Utilisation conforme

L'indicateur de process exploite des grandeurs de process analogiques et les affiche en plusieurs
couleurs. A l'aide de sorties analogiques et digitales ainsi que de relais de seuil il est possible desurveiller et de piloter des process. Pour ce faire, l'appareil est équipé d'une multitude de fonctions logicielles.
Avec l'alimentation de transmetteur intégrée il est possible d'alimenter des capteurs 2 fils.
– L'appareil est un matériel électrique associé qui ne doit pas être installé en zone explosible.
– Le fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme à l'objet.
Il n'est pas permis de modifier l'appareil.
– L'appareil est prévu pour le montage en armoire électrique et ne doit être exploité qu'à l'état
monté.

1.2

Montage, mise en service et exploitation

Cet appareil a été conçu de manière sûre d'après les derniers progrès techniques et tient compte
des instructions et directives CE en vigueur. Si l'appareil est toutefois utilisé de manière non conforme, il peut être source de dangers résultant de l'application.
Le montage, le câblage et la maintenance de l'appareil ne doivent être effectués que par un personnel spécialisé dûment formé. Le personnel spécialisé aura lu et compris le présent manuel eten suivra impérativement les instructions qui y sont données. Les indications des schémas électriques (voir chap. 4 "Câblage") devront être suivies scrupuleusement.

1.3

Sécurité de fonctionnement

Amélioration technique
Le fabricant se réserve le droit d'adapter certains détails aux progrès techniques sans préavis.
Votre agence ou représentation vous renseignera sur l'actualité et les éventuelles extensions duprésent manuel.

1.4

Retour de matériel

L'appareil doit être correctement emballé lors d'un retour, notamment dans le cas d'une réparation. L'emballage d'origine offre une protection optimale. Les réparations ne doivent être effectuées que par le service après-vente de votre fournisseur.
!
! RemarqueLors d'une réparation, joindre à votre envoi une note décrivant le défaut constaté et votre application.

Conseils de sécurité

1.5

RIA452

Symboles de sécurité

Les conseils de sécurité figurant dans le présent manuel sont mis en évidence à l'aide des symboles suivants :!
" Attention
Ce symbole signale les actions ou procédures risquant d'entraîner des dysfonctionnements ou ladestruction de l'appareil si elles ne sont pas menées correctement.
!
# DangerCe symbole signale les actions ou procédures risquant d'entraîner des dommages corporels, unrisque pour la sécurité ou la destruction de l'appareil si elles ne sont pas menées correctement.
!
! RemarqueCe symbole signale les actions ou procédures susceptibles de perturber indirectement le fonctionnement des appareils ou de générer des réactions imprévues si elles n'ont pas été menées
correctement.

162

Endress+Hauser

RIA452

Identification

2

Identification

2.1

Désignation de l'appareil

2.1.1 Plaque signalétiqueComparer la plaque signalétique sur l'appareil avec la figure suivante :G09-RIA452xx-18-00-xx-xx-000

Fig. 31 : Plaque signalétique de l'indicateur de process (exemple)
1
2
3
4
5

2.2

Référence de commande et numéro de série de l'appareil
Tension d'alimentation
Numéro de software
Température ambiante
Puissance

Contenu de la livraison

La livraison de l'indicateur de process comprend :• Indicateur de process pour montage en armoire électrique• Manuel de mise en service• CD-ROM avec logiciel de configuration PC et câble interface RS232 (en option)• Etriers de fixation• Joint d'étanchéité!
! RemarqueTenir compte des accessoires de l'appareil figurant au chap. 8 'Accessoires'.

Endress+Hauser

163

Identification

2.3

RIA452

Certificats et agréments

Marque CE, déclaration de conformité
L'indicateur de process a été construit et contrôlé dans les règles de l'art. Il a quitté nos établissements dans un état technique parfait. Il a été construit selon CEI 61 010 -1 - "Directives desécurité pour appareils électriques de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire".
L'appareil décrit dans la présente notice répond ainsi aux exigences légales des directives CE.
Par l'apposition de la marque CE, le fabricant certifie que l'appareil a passé avec succès les différents contrôles.

164

Endress+Hauser

RIA452

Montage3

Montage

3.1

Conditions d'implantation

Les conditions ambiantes admissibles (voir chap. 10 "Caractéristiques techniques") doivent êtrerespectées lors du montage et de l'utilisation. L'appareil est à protéger contre la chaleur.
3.1.1 Dimensions de montage
Tenir compte de la profondeur de montage de 150 mm (5,91 Inches) pour l'appareil + le câble.
D'autres dimensions se trouvent dans la fig. 3 et au chap. 10 "Caractéristiques techniques".
3.1.2 Lieu d'implantation
Montage en armoire électrique avec découpe 92x92 mm (selon EN 60529). L'emplacement demontage doit être exempt de vibrations.
3.1.3 Implantation
Horizontale +/- 45° dans chaque direction.

3.2

MontageLa découpe d'armoire nécessaire est de 92x92 mm (3,62x3,62 Inches). Tenir compte de laprofondeur de montage de 150 mm (5,91 Inches) pour l'appareil + le câble.

G09-RIA452xx-17-01-06-xx-001

Fig. 32 : Montage en armoire électriqueEndress+Hauser

165

Montage

RIA4521.

Insérer l'appareil avec le joint (Pos. a) par l'avant à travers la découpe.

2.

Tenir l'appareil toujours horizontalement et accrocher les deux étriers de fixation (Pos. b)dans les encoches prévues à cet effet.

3.

Serrer les vis des étriers de fixation graduellement avec un tournevis.

4.

Enlever la pellicule de protection de l'affichage.

Les dimensions de l'indicateur de process se trouvent au chapitre "Caractéristiques techniques".

166

Endress+Hauser

RIA452

Câblage

4

Câblage

4.1

Câblage en bref

G09-RIA452ZZ-04-01-xx-de-000

Fig. 33 : Occupation des bornes de l'indicateur de process (entrée universelle v. fig. )Endress+Hauser

167

Câblage

RIA452

Occupation des bornes
Borne

Occupation des bornes

L/L+

L pour AC
L+ pour DC

N/L-

N pour AC
L- pour DCNC

Non raccordé

J1

Cavalier pour le verrouillage de la commande del'appareil. Si le cavalier est embroché sur J1 la configuration ne peut pas être modifiée.

J2

Non raccordé

11

Signal + 0/4 à 20mA

12

Masse signal (courant)

81

24 V alimentation capteur 1

82

Masse alimentation capteur 1

41

Normalement fermé (NC)42

Commun (COM)43

Normalement ouvert (NO)51

Normalement fermé (NC)52

Commun (COM)53

Normalement ouvert (NO)44

Normalement fermé (NC)45

Commun (COM)46

Normalement ouvert (NO)NatureAlimentation principale!

Remarque !
L'appareil peut être configuré avec Readwin® 2000
via RS232, même si le cavalier est placé sur J1.

Entrée courant

Alimentation de transmetteur (à sécurité intrinsèqueen option)

168

Relais 1

Relais 2

Relais 3

Endress+Hauser

RIA452

CâblageBorne

Occupation des bornes

54

Normalement fermé (NC)55

Commun (COM)56

Normalement ouvert (NO)141

Normalement fermé (NC)142

Commun (COM)

143

Normalement ouvert (NO)151

Normalement fermé (NC)152

Commun (COM)

153

Normalement ouvert (NO)144

Normalement fermé (NC)145

Commun (COM)

146

Normalement ouvert (NO)154

Normalement fermé (NC)155

Commun (COM)

156

Normalement ouvert (NO)96

Masse pour entrées état digitales

97+ entrée état digitale 1

197+ entrée état digitale 2297+ entrée état digitale 3397+ entrée état digitale 431+ sortie analogique

32

Masse sortie analogique

NatureRelais 4

Relais 5 (en option)

Relais 6 (en option)

Relais 7 (en option)

Relais 8 (en option)

Entrées digitales

Sortie analogique (option)

Endress+Hauser

169

Câblage

RIA452Borne

Occupation des bornes

33+ sortie digitale

34

Masse sortie digitale91

24 V alimentation capteur 2

92

Masse alimentation capteur 2

NatureSortie digitale (option)

Alimentation de transmetteur

Option entrée universelle
A la place de l'entrée courant, l'appareil peut être équipé en option d'une entrée universelle.

G09-RIA452xx-04-10-xx-de-002

Fig. 34 : Occupation des bornes entrée universelle

170

Endress+Hauser

RIA452

CâblageOccupation des bornes
Borne

Occupation des bornes

11

Signal + 0/4 à 20mA

12

Masse signal (courant, tension, température)

13+1 V, + thermocouples, - signal thermorésistances (3/4 fils)

15+ signal thermorésistances (4 fils)

17+ 30 V19+ alimentation thermorésistances (3/4 fils)

4.2"

Raccordement de l'appareil

Attention !
Ne pas installer ni câbler l'appareil sous tension. Tout non-respect de cette consigne peut entraîner la destruction de l'électronique.
4.2.1 Raccordement alimentation principale!
" Attention• Avant le câblage de l'appareil, vérifier la concordance de la tension d'alimentation avec les
indications sur la plaque signalétique• Pour la version 90 à 250 V AC (raccordement réseau), il faut prévoir à proximité de l'appareil(facilement accessible) un disjoncteur ainsi qu'un fusible (courant nominal ≤ 10 A).

G09-RIA452xx-04-10-xx-xx-000

Fig. 35 : Raccordement énergie auxiliaireEndress+Hauser

171

Câblage

RIA4524.2.2 Raccordement de capteurs externes!
! RemarqueIl est possible de raccorder à l'appareil des capteurs actifs ou passifs avec des signaux analogiques,
thermocouples, thermorésistances ainsi que des capteurs RTD.
Les bornes de raccordement sont au choix, en fonction du type de signal du capteur correspondant.
Entrée courant 0/4...20 mA

G09-RIA452xx-04-10-xx-de-001

Fig. 36 : Raccordement capteur 2 fils à l'entrée courant 0/4...20 mA

Entrée universelle

G09-RIA452xx-04-10-xx-de-003

Fig. 37 : Raccordement capteur 4 fils, alimentation de transmetteur et entrée universelle

172

Endress+Hauser

RIA452

Câblage

4.3

Contrôle du raccordement

Etat et spécifications de l'appareil

Remarques

L'appareil ou le câble est-il endommagé (contrôle visuel) ?

-Raccordement électrique

Remarques

La tension d'alimentation concorde-t-elle avec les indications figurant sur la plaquesignalétique ?

90 à 250 V AC (50/60 Hz)
20 à 36 V DC
20 à 28 V AC (50/60 Hz)

Toutes les bornes sont-elles correctement embrochées dans leurs emplacements ?
Les détrompeurs sur les différentes bornes sont-ils corrects ?

-Les câbles sont-ils montés avec une décharge de traction ?

-Les câbles d'alimentation et de signal sont-ils correctement raccordés ?

Voir schéma de raccordement sur leboîtier

Toutes les bornes à visser sont-elles bien serrées ?

-Endress+Hauser

173

Utilisation

RIA452

5

Utilisation

5.1

Utilisation en bref

M1

M2

M3

Entréeanalogique
INPUT

Affichage
DISPLAY

Sortieanalogique*
ANALOG
OUT

Type de signal

Type de capteur*

CourbeAmortiss.
signalSignal type

Connection

Curve

Damp

Dimension

Décimale

Mise à
l'échelle val.
mes. 0%Mise à
l'échelle val.
mes. 100%

Dimension

Dec. point

0% value

100% value

OffsetTemp. decomparaison*

Temp. decomparaison fixe*

Rupture ligne

OffsetComp. temp.

Const. temp.

Open circ.

Affectation aff.
numériqueAffichagemesurealternéAffectation
bargraph

DécimaleRef. num.

Displ. sw.

Ref. bargraf

Dec. point

Mise à
l'échelle bargraph 0%

Mise à
l'échelle bargraph 100%

Affectation
bargraph

Bar 0%

Bar 100%

Ref. bargraf

Source signal
pour limite

Amortissement signal

Gamme

DécimaleRef. num.

Out damp

Out range

Dec. point

Mise à
l'échelle val.
mes. 0%Mise à
l'échelle val.
mes. 100%

OffsetMode défaut
sortieOut 0%Out 100%

OffsetFail mode

Valeur fixepour mode
défautSimulation
mA

Simulation
Volt

Fail value

Simu mA

Simu V*) seulement disponible si l'option correspondante est installée dans l'appareil

174

Endress+Hauser

RIA452

Utilisation

M5

M10M17

M18

Entrées dig.
1-4
DIGITAL
INP.

Limite 1-4
(8)*
LIMIT

Intégration*
INTEGRATION

Fonction
entrée digitale
1-4

Fixer niveau
1-4

Durée
échant. surv.
de pompe

Function

Level

Sampl. time

Source signal
pour limite

Fonction
limite 1-4 (8)Décimale

1er point
commut. ou
gradient 1-4(8)2ème point
commut. 1-4(8)

Ref. num

Function

Dec. point

Setpoint A

Setpoint B

Hystérésis ou
gradient
retourTempo. commut. 1-4 (8)en sec.

Fonctionaltern. 1-4

Délai d'activation duseuil journalierDuréed'activation
du seuil journalier

Hysterese

Delay

Alternate

Sw. delay

Sw. period

Affichage
temps de marche 1-8

Affich. fréquence decommut. 1-8

RAZ fréq.
commut. ettemps marche

Simulation
relais

Runtime

Count

Reset

Simu Relais

Source signal
pour intégration

Compteur deprésélection

Base intégration

Décimalefact. conversion

Facteur conversion

Ref. Integr.

Pre-counter

Integr. baseDec. factor

FactorDimension
totalisateur

Décimale
totalisateur

Régler compteur présélection

Réglerpré-alarme

Régler/afficher totalisateur

Dimension

Dec. Point T

Set count A

Set count B

Totalizer*) seulement disponible si l'option correspondante est installée dans l'appareil

Endress+Hauser

175

Utilisation

RIA452

M19

M20

Sortieimpuls.*PULSE OUT

MémoireMin/Max
MIN/MAX

Remise à zéro
du totalisateur

Calcul dedébit

Dimension
signal entrée

Dimension
valeur linéarisée

Décimalepour formule

Reset Total

Calc flow

Dim. Input

Dim. flow

Dec. flow

Décimale pouraffichage

Valeur Alpha

Valeur Beta

ValeurGamma

Valeur C

Dec. point

Alpha

Beta

Gamma

C

Canaux Khafagi-Venturi

Canaux
Iso-Venturi

Canaux Venturi selon
British Standard

Canaux ParshallCanaux Parshall-Bowlus

Kha Venturi

Iso-Venturi

BST-Venturi

ParshallParshall-Bow

Déversoirs
rectangulaires

Déversoirs
rectangulaires avec restriction

Déversoirs
rectangulaires selon
NFX

Déversoirs
rectangulaires selon
NFX avec
restriction

Déversoirs
trapézoidaux

Rect.WTO

Rect.WThrNFX Rect.
WTO

NFX Rect.
WThr

Trap. WTO

Déversoirs
triangulaires

Déversoirs
triangulaires
selon British
Standard

Déversoirs
triangulaires
selon NFX

LargeurV. weir

BST V. weir

NFX V. weir

Width

Décimalevaleur impuls.

Valeurimpulsion

Durée impulsion

Simulationsortie impulsion

Dec value

Unit value

Pulse width

Sim pulseout

Source signal
pour
Min/Max

DécimaleAffichage
valeur min.

Ref. Min/Max

Dec. point

Min. value

Affichage
valeur max.

RAZ valeurmin.

RAZ valeurmax.

Max. value

Reset minReset max*) seulement disponible si l'option correspondante est installée dans l'appareil

176

Endress+Hauser

RIA452

Utilisation

M21

M23Mxx

M55

Tableau delinéarisation
LIN-TABLE

Nombrepoints de référence

Dimension
valeur linéarisée

Décimale axe
Y

Effacer tous
les points deréf.

Afficher tous
les points deréf.

CountsDimension

Dec. Y value

Del points

Show points

Points réf.
linéarisation
NO 01 NO
32

Axe X

Axe Y

X value

Y valueParamètres
fonction
PARAMETERS

Code utilisateur

Verrouillageseuil

Nom programmeVersion programme

Fonctionrotation depompe

User code

Limit lock

Prog. nameVersionFunc. alt.

Relais durée
de verrouillage

Mode défaut
relaisDurée d'évaluation dugradient

Mode défaut
à l'entrée
4-20 mA

Seuil alarme
1

Lock time

Rel. Mode

Grad. Time

Namur

Range 1

Seuil alarme 2

Seuil alarme
3

Seuil alarme
4

Contrasteaffichage

Range 2Range 3Range 4Contrast

M56

SERVICE

Seulement pour personnel de maintenance. Le code service doit être entré.

M57

EXIT

Quitter le menu. Si des paramètres ont été modifiés, on décide si les modifications sontenregistrées.

M58

SAVE

Les modifications sont enregistrées et on quitte le menu.

*) seulement disponible si l'option correspondante est installée dans l'appareil

Endress+Hauser

177

Utilisation

RIA452

5.2

Eléments d'affichage et de commande

G09-RIA452xx-19-00-06-xx-000

Fig. 38 : Eléments d'affichage et de commande
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Affichage d'état vert, allumé lorsque l'appareil est sous tension
Affichage d'alarme rouge, clignote en cas de défaut de capteur ou d'appareil
Indication de seuil : si un relais est sous tension, le symbole est affiché.
Etat entrées digitales : vert signifie qu'elles sont prêtes à fonctionner, jaune indique la présence d'un signal
Bargraph jaune, 42 segments avec zone supérieure et inférieure en orange/rouge
Bargraph 7 digits 14 segments en blanc pour les valeurs mesurées
Matrice 9x77 points en blanc pour les textes, les unités et les symboles de menu
Symboles clé et serrure indiquant si la commande de l'appareil est verrouillée ou non (v. chap. 5.3.3)
Bouton-poussoir rotatif (Jog-Shuttle) pour la commande sur site

5.2.1 Représentation des affichages

Affichage

Relais

Sortieanalogique

Intégration

Etat d'erreur

Mode défaut réglé

Pas d'intégration

Commutation deseuil normale

Comportement nor- Comportement normal (intégration
mal avec 10% denégative impossible)
dépassement degamme. Pas de sortie< 0 mA/0 V possible

Commutation deseuil normale

Comportement nor- Comportement normal (intégration
mal avec 10% denégative impossible)
dépassement degamme. Pas de sortie< 0 mA/0 V possible

Gamme
Courant d'entrée< seuil d'erreur inférieur

Affiche""Courant d'entrée >Afficheau seuil d'erreur infé- ""rieur et < à la limite
de validité inférieure

Courant d'entréedans la gamme
admissible

178

Affiche la valeur
mesurée mise àl'échelle

Endress+Hauser

RIA452

Utilisation

Affichage

RelaisGamme

Sortieanalogique

Intégration

Courant d'entrée <au seuil d'erreur
supérieur et > à lalimite de validité
supérieure

Affiche""Commutation deseuil normale

Comportement nor- Comportement normal (intégration
mal avec 10% denégative impossible)
dépassement degamme. Pas de sortie< 0 mA possible.

Courant d'entrée >au seuil d'erreur
supérieur

Affiche""Etat d'erreur

Mode défaut réglé

Pas d'intégration

Affichage relais
Relais sans courant : pas d'affichage
Relais sous tension :(symbole est allumé)

Affichage d'état des entrées digitales
Entrée digitale paramétrée :Signal à l'entrée digitale :(vert)(jaune)!
! RemarqueDes informations sur la recherche de défauts figurent aux sections 9.1 et 9.2 du présent manuel.

5.3

Utilisation sur site

Accès au menu par activation du commutateur rotatif pendant plus de 3 s.
5.3.1 Utilisation via le bouton rotatifA) Fonction 3 touches E+H• Appuyer = "Enter"• Rotation dans le sens horaire = "+"• Rotation dans le sens anti-horaire = "-"G09-RIA452ZZ-19-00-00-xx-002

Fig. 39 : Utilisation via le bouton rotatif

Endress+Hauser

179

Utilisation

RIA452B) Sélection de listeÆ Flèche vers le bas :On se trouve au début de la liste de sélection. En tournant le bouton rotatif vers la droite, les autres entrées deviennent visibles.
Æ Les deux flèches sont visibles :Æ l'utilisateur se trouve au milieu de la liste de sélection.
Æ Flèche vers le haut :la fin de la liste de sélection est atteinte. En tournant le bouton
rotatif l'utilisateur se déplace à nouveau vers le début.
G09-RIA452ZZ-19-00-00-xx-003

Fig. 40 : Sélection de liste via le bouton rotatif

5.3.2 Entrée de texte

1
Rotation à
droite/gauche 2

m³/hBouton rotatif
brièvement enfoncé 3

Rotation à
droite/gauche 2

m³/hBouton rotatif
brièvement enfoncé 3
puis caractère suivant

Entrée est
refusée
Maintenir le bouton rotatif
5 enfoncé pendant plus de 1 spuis le relâcher
4 Bouton rotatif enfoncé
Entrée est
validée
G09-RIA452ZZ-19-00-00-de-001

Fig. 41 : Entrée de texte RIA452

Pos.
Description

180

1

Accès au menu d'exploitation en activant la bouton rotatif pendant plus de 3 s. Le premier caractère clignote.

2

En tournant le bouton rotatif on peut modifier le caractère clignotant (sélectionné) (voir "Quantité de caractères possible"). On peut revenir au caractère précédent en sélectionnant le symbole de retour (flèche vers
la gauche).

3

En enfonçant le bouton rotatif, on valide le caractère sélectionné et on passe au caractère suivant (le second
caractère clignote maintenant).

4

Appuyer brièvement sur le bouton rotatif du dernier caractère pour valider l'entrée.

5

Enfoncer le bouton rotatif pendant plus d'une seconde (max. 2 secondes) pour refuser l'entrée à n'importequel endroit.

Endress+Hauser

RIA452

Utilisation

Quantité de caractères possible
Les caractères suivants sont disponibles pour l'entrée de texte :Vide+ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789/\%°23+-.;:*() suivi du symbole de retour (flèche vers la gauche)
5.3.3 Verrouiller le paramétrage
Code utilisateur
Le paramétrage peut être verrouillé par un code à quatre chiffres, qui le protège contre tout accès
intempestif. Ce code est défini dans le sous-menu "Paramètre/Code utilisateur". Tous les paramètres restent visibles, mais dans l'affichage apparait le symbole de la "clé". Si vous souhaitez
modifier ultérieurement un paramètre, il faut tout d'abord entrer le code utilisateur valable .
Verrouillage du hardware
De plus, le paramétrage peut être verrouillé à l'aide d'un connecteur au dos du RIA452 (voir fig.).
Ceci est représenté dans l'affichage par le symbole de la "serrure".
Pour un verrouillage du hardware, placer le cavalier au dos, dans le coin supérieur droit, en position J1.

G09-RIA452ZZ-19-00-00-xx-004

Fig. 42 : Position du cavalier au dos de l'appareil!
! Remarque
Le verrouillage du hardware n'a pas d'effet sur le logiciel PC Readwin 2000.
®

Endress+Hauser

181

Mise en service

RIA452

6

Mise en service

6.1

Contrôles de l'installation

Il convient de s'assurer que tous les contrôles finaux ont été effectués avant de mettre l'appareil
en service :• Checkliste chap. 4.3 'Contrôle du raccordement'!
! RemarqueEnlever la pellicule de protection de l'affichage sans quoi sa lisibilité est restreinte.

6.2

Mise sous tension de l'appareil de mesure

Après la mise sous tension, la DEL verte signale que l'appareil est prêt à fonctionner.
• A la livraison, les paramètres d'appareil sont utilisés selon les réglages usine.
• Lors de la mise en service d'un appareil déjà configuré ou préréglé, la mesure débute conformément aux réglages effectués. Les seuils commutent seulement après détermination de lapremière valeur mesurée.
• Les seuils sont activés en fonction de leur paramétrage uniquement en présence d'une valeur
mesurée valable.

6.3

Configuration d'appareil

Ce chapitre décrit tous les paramètres réglables de l'appareil avec les gammes de valeurs et lesréglages usine (valeurs par défaut, en gras) correspondants.
6.3.1 Entrée analogique - INPUT/M1
Dans le menu Entrée analogique - désigné par INPUT dans l'appareil - on trouve tous les paramètres concernant l'entrée pouvant être sélectionnés.

182

Endress+Hauser

RIA452

Fonction(position
de menu)

Mise en service

Réglage de paramètre

Description

Signal type

4 - 20 mA
0 - 20 mA
0 - 5 mA (*)
0 - 100 mV (*)
0 - 200 mV (*)
0 - 1 V (*)
0 - 10 V (*)± 150 mV (*)± 1 V (*)
± 10 V (*)± 30 V (*)
Type B (CEI584) (*)
Type J (CEI584) (*)
Type K (CEI584) (*)
Type L (DIN43710) (*)
Type L (GOST) (*)
Type N (ICEI584) (*)
Type R (CEI584) (*)
Type S (CEI584) (*)
Type T (CEI584) (*)
Type U (DIN43710) (*)
Type D (ASTME998) (*)
Type C (ASTME998) (*)

Sélection du type de signal du capteur raccordé.
Les paramètres marqués d'un (*) peuvent seulementêtre sélectionnés avec l'option entrée universelle.

Signal type

PT50 (GOST) (*)
PT100 (CEI751) (*)
PT100 (JIS1604) (*)
PT100 (GOST) (*)
PT500 (CEI751) (*)
PT500 (JIS1604) (*)
PT500 (GOST) (*)
PT1000 (CEI751) (*)
PT1000 (JIS1604) (*)
PT1000 (GOST) (*)
Cu50 (GOST) (*)
Cu100 (GOST) (*)
30 - 3000 Ohm (*)

Sélection du type de signal du capteur raccordé. Lesparamètres marqués d'un (*) peuvent seulement êtresélectionnés avec l'option entrée universelle.

Connection

3 Wire4 WireRéglage du raccordement du capteur en technique 3 ou
4 fils. Seulement pour "Signal type" 30 -3000 Ω,
PT50/100/1000, Cu50/100

Endress+Hauser

183

Mise en service

RIA452

Fonction(position
de menu)

Réglage de paramètre

Description

Curve

LinearQuad.
°C°F
KelvinLinéaire ou à extraction de racine carrée. Caractéristique du capteur utilisé au choix pour signaux analogiques. °C, °F, Kelvin, grandeur de mesure physique au
choix pour sondes de température.

Damp

0..99,90

Amortissement du signal de l'entrée mesure avec passebas 1er ordre. Constante de temps au choix entre 0 et
99,9 sec.

DimensionXXXXXXXXX%

On peut régler ici l'unité technique ou un texte libre
pour la valeur mesurée du capteur. Longueur max.
9 caractères.

Dec. pointXXXXX
XXXX.X
XXX.XX
XX.XXX
X.XXXX

Nombre de décimales pour l'affichage de la valeur
mesurée.

0% value-99999..99999
0

Valeur initiale de la valeur mesurée, au choix pour les
types de signaux analogiques

100% value-99999..99999
100.0

Valeur finale de la valeur mesurée, au choix pour les
types de signaux analogiques

Offset-99999..99999
0.0

Décalage du zéro de la caractéristique. Cette fonction
sert à étalonner ou ajuster le capteur.

Comp. temp

InternConst

Température de référence pour la mesure de thermocouples. On peut sélectionner un point de référence
interne (=Intern) ou une valeur constante (=const).

Const. temp

9999.920.0

Température de référence réglée de manière fixe.
Seulement réglable si on a réglé const pour "Cmp.
Temp".

Open circ.

No
Yes

Activer ou désactiver la reconnaissance de rupture deligne pour les thermocouples

184

Endress+Hauser

RIA452

Mise en service

Adaptation de l'entrée analogique
Avec l'aide des paramètres suivants il est possible d'adapter l'entrée au capteur.
Pour les capteurs de courant, de tension et de résistance, on calcule une valeur mise à l'échelle
à partir du signal capteur :Pour les sorties température, la valeur mise à l'échelle est calculée à partir des tableaux de linéarisation. La valeur de température peut être convertie en degré Celsius, degré Fahrenheit ou Kelvin. En outre, la valeur de température peut être corrigée par le biais d'un offset.
!
! RemarqueLes types de signaux 4..20 mA, thermocouple et thermorésistance sont surveillés quant à uneéventuelle rupture de ligne. Pour les thermorésistances, les temps de réaction peuvent êttre
longs.
6.3.2 Affichage - DISPLAY/M2
Dans ce menu on trouve un résumé de tous les réglages concernant l'affichage.

Fonction(position
de menu)
Ref. num.

Réglage de paramètre

InputLin. Table
Total (*)
Inp.+Lint.
Inp.+Tot. (*)
Lint.+Tot. (*)
In+Lin+Tot (*)
Batch (*)

Description

Sélection de la valeur affichée(lors de sélection de combinaisons, par ex. "Inp.+Lint",
l'affichage alterne entre les valeurs affichées, par ex.
valeur mesurée (Inp.) et valeur linéarisée (Lint.))• Input = valeur mesurée• Lin. table = valeur de mesure linéarisée ou débit
momentané lors d'un calcul de canal• Total = valeur intégrée
• Inp.+Lint. = valeur mesurée ou linéarisée en alternance• Inp.+Tot. = valeur mesurée ou intégrée en alternance• Lint.+Tot. = valeur mesurée linéarisée ou valeur
intégrée en alternance• In+Lin+Tot = valeur mesurée, valeur mesurée linéarisée ou valeur intégrée
• Batch = compteur de présélection(*) le réglage marqué peut seulement être sélectionné
si l'option sortie impulsion ou intégration est disponible
et paramétrée.

Endress+Hauser

185

Mise en service

Fonction(position
de menu)

RIA452Réglage de paramètre

Description

Display sw.

0..99 sec
0

Durée d'affichage au choix de la valeur individuelle sien position Ref. num. on a sélectionné une combinaison de valeurs affichées.
(*) Ce réglage peut seulement être sélectionné sil'option sortie impulsion ou intégration est disponible etparamétrée.

Ref. bargraf

Input
Lintab

Sélection de la source de signal du bargraphDec. pointXXXXX
XXXX.X
XXX.XX
XX.XXX
X.XXXX

Nombre de décimales pour la mise à l'échelle du bargraph.

Bar 0%-99999..99999
0.0

Valeur initiale du bargraphBar 100%-99999..99999
100.0

Valeur finale du bargraphBar rise

Right
Left

Orientation du bargraph.
• Right = valeur 100% à droite (croissante de la gauche vers la droite)• Left = valeur 100% à gauche (décroissante de la gauche vers la droite)

186

Endress+Hauser

RIA452

Mise en service

6.3.3 Sortie analogique - ANALOG OUT/M3
Dans le menu Sortie analogique - désigné par ANALOG OUT dans l'appareil - on trouve tous lesparamètres réglagbles pour la sortie analogique.
!
! RemarqueCe point du menu est seulement disponible si l'option "Sortie analogique" est en place sur votre
appareil.

Fonction(position
de menu)

Réglage de paramètre

Description

Ref. num.

Input
Lintab

Sélection de la valeur à la sortie analogique.
• Input = valeur mesurée• Lin. table = valeur de mesure linéarisée ou débit
momentané lors d'un calcul de canal

Out damp

0..99,90.0

Amortissement du signal de l'entrée mesure avec passebas 1er ordre. Constante de temps au choix entre 0 et
99,9 sec.

Out rangeOFF
0 - 20 mA
4 - 20 mA
0 - 10 V
2 - 10 V
0-1V

Type du signal de sortie! Remarque !
"Off" coupe complètement le signal de sortie.

Dec. pointXXXXX
XXXX.X
XXX.XX
XX.XXX
X.XXXX

Nombre de décimales pour la sortie de la valeur mesurée. Au choix pour les types de signaux analogiques

Out 0%-99999..99999
0.0

Valeur initiale du signal de sortie

Out 100%-99999..99999
100.0

Valeur finale du signal de sortie

Offset-999.99..999.99
0.00

Décalage du zéro de la caractéristique de sortie en mA
ou V

Endress+Hauser

187

Mise en service

RIA452

Fonction(position
de menu)

Réglage de paramètre

Fail mode

Hold
Const
min
Max

Valeur de sortie lors de l'apparition d'un défaut de capteur ou d'appareil.
• Hold = dernière valeur valable• Const = valeur au choix• Min = valeur affichée 3,5 mA pour 4...20 mA, sinon
0 V resp. 0 mA
• Max. = valeur affichée 22,0 mA pour 0/4...20 mA,
sinon 1,1 V resp. 11 mA

Fail value

0..999.99
0.00

On a ici le réglage de la valeur au choix pour "Fail mode
= Const".
Sortie courant : 0...22 mA
Sortie tension : 0...11 V

Simu mA

OFF
0.0 mA
3.6 mA
4 mA
10 mA
12 mA
20 mA
21 mA

Simule la sortie courant et émet le courant sélectionné
à la sortie, indépendamment de la valeur d'entrée.
Lorsque l'on quitte la position de menu Simu mA, estautomatiquement réglé sur OFF.

Simu V

OFF
0,0 V
5,0 V
10,0 V

Simule la sortie tension et émet la tension sélectionnéeà la sortie, indépendamment de la valeur d'entrée.
Lorsque l'on quitte la position de menu Simu V, estautomatiquement réglé sur OFF.

188

Description

Endress+Hauser

RIA452

Mise en service

6.3.4 Entrée digitale - DIGITAL INP./M5
Dans ce chapitre sont repris les réglages pour les entrées état digitales par ex. pour la surveillancede pompes, la marche/l'arrêt du compteur ou la remise à zéro de la mémoire de valeurs
min/max.
!
! Remarque– Dans la fonction PUMP les entrées digitales 1..4 sont affectées de manière fixe aux relais 1..4.
Le relais 1 est surveillé par l'entrée digitale 1, le relais 2 par l'entrée digitale 2 etc.
– Lors de l'utilisation de la fonction "Batch" l'entrée digitale 1 est affectée de manière fixe à une
fonction de comptage de présélection. Un paramétrage pour cette entrée digitale n'est alorspas possible.

Fonction(position
de menu)

Réglage de paramètre

Function

OffPump
Res Tot. (*)
Start/Stop (*)
Res MinMax

Description

Fonction de l'entrée digitale sélectionnée.
• Off = arrêt
• Pump = surveillance de pompe (voir Fonction desurveillance de pompe)• Res Tot. = remise à zéro du totalisateur *• Start/Stop = démarrage, arrêt du totalisateur*• Res MinMax = remise à zéro des valeurs mémorisées min/max! Remarque !
Les paramètres marqués avec * sont seulement disponibles pour l'option sortie impulsions ou si cette fonction a été paramétrée.
Level

Low
High

Sélection du flanc qui sera exploité.
• Low = flanc descendant• High = flanc montant

Sampl. time

0..99
0

Définit la période (en secondes) au cours de laquelle il
faut s'attendre à un message retour de la pompe à
l'entrée digitale. Si l'on obtient pas de message pendantcette période, un message erreur est géréné et lorsqued'autres pompes sont disponibles, une seconde est activée.

! Remarque !
Avec le réglage de Sampl. time on fait la différence
entre les modes de surveillance de l'entrée digitale !
Sampl. time = 0 signifie surveillance des défauts
Sampl. time <> 0 signifie surveillance du déroulement

Endress+Hauser

189

Mise en service

RIA452

Fonction de surveillance de pompe
Si une surveillance de pompe doit être effectuée, les entrées digitales 1 à 4 sont affectées demanière fixe aux relais 1 à 4. On active cette fonction pour l'entrée digitale correspondante avec
le paramètre Function. Ici il faut sélectionner Pump.
En règle générale on peut effectuer deux types de surveillance. Lors de la surveillance desdéfauts, le niveau à l'entrée digitale est modifié en présence d'un défaut de la pompe.
Lors de la surveillance du déroulement, le démarrage correct de la pompe est signalé à l'indicateur de process par le biais d'un changement de niveau à l'entrée digitale.
On choisit l'un de ces modes de fonction par le biais du réglage de Sampl. Time.
Réglage• Sampl. time = 0 -> surveillance des défauts• Sampl. time <> 0 -> surveillance du déroulementa) Mode de fonction surveillance des défauts
En mode de fonction surveillance des défauts, le signal d'état indique la disponibilité de lapompe. En présence d'un défaut, le signal d'état change en conséquence.

Relais alarme
Message erreur
Evénements
G09-RIA452ZZ-16-10-xx-de-006

Fig. 43 : Mode de fonction surveillance des défauts

Dans le cas 1, en raison du dépassement de seuil du niveau, c'est la pompe 1 qui est sollicitée.
La pompe 1 est activée jusqu'à ce que le niveau ait baissé.
Dans le cas 2 on observe en cours de fonctionnement un défaut de la pompe 1, le signal d'étatà DI1 change. Ceci active la pompe 2 et le relais alarme (s'il a été paramétré pour cela) tandis
que le défaut de pompe génère un défaut dans l'affichage.
Dans le cas 3, le niveau a tellement chuté qu'il ne faut plus pomper et la pompe 2 arrête de fonctionner.
Le défaut à la pompe 1 a été supprimé, le signal d'état à DI1 change à nouveau. Le relais alarme
est remis à zéro, voir Cas 4.

190

Endress+Hauser

RIA452

Mise en service

Dans le cas 5, le relais alarme et le message erreur dans l'affichage sont acquittés par activation
du bouton-poussoir.
Les cas 6 et 7 représentent un fonctionnement sans problème de l'installation.
b) Surveillance du déroulement
En mode de fonction surveillance du déroulement, on s'attend, après commande d'une pompe,
à une modification du signal d'état à l'entrée digitale correspondante. Pour cela on définit untemps d'attente (Sampl. Time, T). L'alternance est activée. S'il n'y a pas de modification de signal
durant le temps indiqué, la pompe est considérée comme défectueuse.

Relais alarme
Message erreur
Evénements
G09-RIA452ZZ-16-10-xx-de-007

Le cas 1 représente un fonctionnement sans problème de l'installation. La pompe est commandée après dépassement de seuil. Le signal d'état à DI1 qui change durant T signale une pompe
non défectueuse, le pompage est poursuivi avec la pompe 1.
Dans le cas 2, après commande de la pompe 1, on n'obtient pas de message retour sur DI1, dece fait la pompe est considérée comme défectueuse. Le relais alarme est activé et un message
erreur est affiché.
Le pompage est effectué par la pompe 2, cas 3. Cette pompe se manifeste à DI2 au cours dutemps d'attente défini. Le pompage est poursuivi jusqu'à ce que le seuil ne soit plus dépassé.
Dans le cas 4 on observe un nouveau dépassement de seuil. En raison de l'alternance, on cherche à nouveau à démarrer la pompe 1. Etant donné qu'après écoulement du temps d'attente onn'obtient toujours pas de message retour, c'est la pompe 2 qui enclenche (Event 5). Si le relais
alarme et le message erreur dans l'affichage n'étaient pas déjà actifs, ils le deviendraient maintenant.
Dans le cas 6, le niveau est à nouveau dépassé par excès et une pompe est sollicitée. Après alternance, on essaie à nouveau la pompe 1. Cette fois on obtient un message retour de la pompe 1.
Le relais alarme est remis à zéro.

Endress+Hauser

191

Mise en service

RIA452

Dans le cas 7, le message erreur est acquitté dans l'affichage. Le signal d'état au DI n'a pas d'effet
sur l'acquittement du message erreur dans l'affichage.
!
! RemarqueUne pompe défectueuse est toujours remise en service par rapport au signal à l'entrée digitalecorrespondante. L'acquittement du message erreur dans l'affichage n'a pas d'effet sur la remise
en service de la pompe.
Si une pompe est défectueuse pendant plus de 10 minutes, on tentera de la remettre en service
lors d'un dépassement de seuil.

Les paramètres suivants doivent être réglés :Menu

Fonction (position de menu)

Valeur régléeDIGITAL INP./M5

Function
Level
Sampl. time

Pump
Low or High
Temps d'interrogation en secondes

LIMIT 1...8

AlternateYes

6.3.5 Seuils - LIMIT 1...8/M10...17!
! RemarqueLors de l'utilisation de la fonction "Batch" les seuils 1 et 2 sont affectés à l'activation des seuilsde présélection (préalarme et alarme compteur). Un paramétrage pour ces seuils n'est alors pas
possible, ils n'apparaissent pas dans la structure du menu.

Fonction(position
de menu)

Réglage de paramètre

Ref. num.

Input
LIN. Table

192

Description

Sélection de la valeur qui sera utilisée :• Input : valeur de l'entrée analogique mise à l'échelle• Lin. table : valeur issue du tableau de linéarisation ou
débit momentané lors d'un calcul de canalEndress+Hauser

RIA452

Mise en service

Fonction(position
de menu)

Réglage de paramètre

Function

Off
Min
Max
Grad
In bandOut band
Alarm
Alarm invers

Sélection de la surveillance de seuil et d'alarme. En casde défaut de l'appareil ou de valeurs d'entrée erronées(voir seuils d'erreur Range 1...4 au chap. 6.3.11) lesrelais sont commutés en fonction du mode défaut réglé
dans Rel. Mode (v. chap. 6.3.11).
• Min : Minimum avec hystérésis (v. page 39)• Max : Maximum avec hystérésis (v. page 40)• Grad : Gradient (v. page 41)• In band : plage de validité entre deux valeurs• Out band : plage de validité en dehors de deux
valeurs• Alarm : relais est utilisé comme relais d'alarme• Alarm invers : relais est utilisé comme relaisd'alarme; la commutation du relais est sécurisée, sibien qu'en cas de panne de l'alimentation ou dedéfaut de l'afficheur le relais retombe.

Dec. pointXXXXX
XXXX.X
XXX.XX
XX.XXX
X.XXXX

Nombre de décimales pour le seuil.

Setpoint A-99999...99999
0.0

Valeur mesurée qui présente une modification de l'étatde commutation (augmentation pour gradient). Préréglage : 0.0

Setpoint B-99999...99999
99999

Le second est réglable pour les modes de fonction "Inband" et "Out band" et seulement visible lorsque l'unedes deux fonctions a été sélectionnée pour ce relais.

Hysterese-99999...99999
99999

Entrée de l'hystérésis pour le seuil de commutation
Minimum / Maximum en valeur absolue.

Delay

0...990

Réglage de la temporisation de la commutation de seuillorsque ce dernier est atteint (en secondes)(v. page 42).

Endress+Hauser

Description

193

Mise en service

RIA452

Fonction(position
de menu)

Réglage de paramètre

AlternateNo
Yes

Description

Détermine la fonction de commutation pour ce relais :• No : Pas de fonction alternative; affectation fixe dupoint de commutation au relais• Yes : fonction d'alternance (v. page 43)! Remarque !
Pour la fonction d'alternance on peut utiliser les relais
1-4.
Sw. delay

0..99
0Avec Sw. delay on peut sélectionner le point de démarrage du comptage 24h. La mesure 24 h et temporisation redémarre à chaque reset de l'appareil.
Exemple v. page 44

Sw. period

0..9990

Seuil est activé cycliquement toutes les 24h pour
0..999 sec. En modifiant la valeur de l'heure on temporise l'activation de [Sw.delay] heures. (Exemple
v. page 44).

RuntimeAffichage de la durée de marche de l'appareil raccordé,
par ex. pompe, en heures [h].

Count

Représentation de la fréquence de commutation duseuil.

Reset

No
Yes

Réduit le temps de marche et la fréquence de commutation pour ce seuil.

Simu Relais

Off
Low
High

Simulation du seuil sélectionné. Est automatiquement
réglé sur Off lorsque la position du menu est quittée.

194

Endress+Hauser

RIA452

Mise en service

Mode de fonction Min

G09-RIA452ZZ-15-00-xx-de-001

Fig. 44 : Mode de fonction Min

Les paramètres suivants doivent être réglés :Menu

Fonction (position de menu)

Valeur réglée

LIMIT 1...8/M10...17

Function
Setpoint A
Hysterese

Min
Valeur pour seuil de commutation
Valeur pour hystérésis

Mode de fonction Max

G09-RIA452ZZ-15-00-xx-de-002

Fig. 45 : Mode de fonction Max

Endress+Hauser

195

Mise en service

RIA452

Les paramètres suivants doivent être réglés :Menu

Fonction (position de menu)

Valeur réglée

LIMIT 1...8/M10...17

Function
Setpoint A
HystereseMax
Valeur pour seuil de commutation
Valeur pour hystérésis

Mode de fonction Grad

G09-RIA452ZZ-15-00-xx-de-006

Fig. 46: Mode de fonction Grad

Le mode de fonction "Grad" sert à la surveillance de la modification du signal d'entrée dans letemps. La base de temps tm de la surveillance est réglée dans le menu "PARAMETER/M55 ->Grad. time".
On calcule la différence entre la valeur initiale M0-m et la valeur finale M0 de l'intervalle. Si lavaleur calculée est supérieure à la valeur réglée sous "Setpoint A", le relais commute en fonction
du mode défaut réglé dans "Rel. Mode" (v. chap. 6.3.11).
Le relais enclenche à nouveau lorsque la différence M1-m et M1 est inférieure à la valeur réglée
pour "Hysterese". Avec le signe on détermine le sens de la modification du signal. Les valeurs
positives surveillent une augmentation de la valeur mesurée, et les valeurs négatives une chute.
Toutes les secondes on calcule une nouvelle valeur (intervalle flottant).
Les paramètres suivants doivent être réglés :196

Endress+Hauser

RIA452

Mise en service

Menu

Fonction (position de menu)

Valeur réglée

LIMIT 1...8/M10...17

Function
Setpoint A
Hysterese
Grad. time

Grad
Valeur du gradient pour le seuil decommutation
Valeur pour hystérésisIntervalle en seconde

Mode de fonctions alarme
Un relais avec le mode de fonctions "Alarme" est activé en présence des événements suivants :• Entrée analogique (4-20 mA) < 3,6 mA (seuil Namur inférieur) ou > 21,0 mA (seuil Namur
supérieur)• Erreur HW EEPROM (E101)
Le relais reste attiré même après l'acquittement.
• Données d'étalonnage non plausibles (E103)
Le relais reste attiré même après l'acquittement.
• Erreur bus lors de la lecture de données Min/Max après mise sous tension (E104)
Le relais reste attiré même après l'acquittement.
• Erreur bus lors de la lecture de données relais après mise sous tension (E105)
Le relais reste attiré même après l'acquittement.
• Erreur HW carte universelle (E106)
Le relais reste attiré même après l'acquittement.
• Dépassement tampon impulsions (E210)
Après acquittement le relais retombe.
• Défaut de pompe à l'entrée digitale correspondante x (E22x)
Le relais reste attiré même après l'acquittement.

Endress+Hauser

197

Mise en service

RIA452

Temporisation - Delay

G09-RIA452ZZ-15-00-xx-de-003

Fig. 47 : Temporisation

Les paramètres suivants doivent être réglés :

198

Menu

Fonction (position de menu)

Valeur réglée

LIMIT 1...8/M10...17

Setpoint A
Hysterese
Delay

Valeur pour seuil de commutation
Valeur pour hystérésis
Durée de la temporisation en [s]Endress+Hauser

RIA452

Mise en service

Fonction d'alternance - Alternate

G09-RIA452ZZ-15-00-xx-de-007

Fig. 48 : Commande de pompe alternée

Endress+Hauser

199

Mise en service

RIA452

La sollicitation régulière de plusieurs pompes en régulation de niveau est obtenue par une commande alternée. Ce n'est pas la valeur de commutation attribuée de manière fixe qui est déterminante pour le démarrage d'une pompe donnée, mais quelle pompe était le moins longtemps
en service.
Au total les 4 premiers relais (LIMIT 1..4) peuvent être intégrés dans la commande alternée depompe.
!
! RemarqueLes relais non intégrés dans une commande de pompe alternée restent disponibles.
Cette fonction ne peut pas être appliquée à des relais individuellement. Les relais non intégrés
ne sont pas exploités en fonction de leur durée d'enclenchement et de déclenchement.
Pour l'exemple ci-dessus il convient de régler les paramètres suivants :Menu

Fonction (position de menu)

Valeur réglée

LIMIT 1...3/M10...12

respectivement : Setpoint A
respectivement : Hysterese
respectivement : Alternate

Valeur pour seuil de commutation
Valeur pour hystérésis
YesFonction activation 24h
Les pompes avec de longues périodes d'arrêt peuvent être activées cycliquement pour la période
définie dans Sw. period (0...999 sec).
Avec le réglage Sw. delay on peut décaler le point de démarrage pour l'intervalle 24 de
0...23 heures.

G09-RIA452ZZ-15-00-xx-de-009

Fig. 49 : Fonction activation 24h

Exemple : heure au moment du réglage 12:00 heures, démarrage souhaité du comptage 24h
22:00 heures  régler Sw. delay sur 10.
!
! RemarqueAprès une coupure de secteur, le cycle de la focntion activation 24h redémarre.

200

Endress+Hauser

RIA452

Mise en service

Pour l'exemple ci-dessus il convient de régler les paramètres suivants :Menu

Fonction (position de menu)

Valeur réglée

LIMIT

Sw. period
Sw. delay

Délai d'activation
Durée d'activation

6.3.6 INTEGRATION/M18
Cette fonction peut seulement être sélectionnée lorsque l'appareil dispose de l'option sortie
impulsion.
!
! RemarqueLors de l'utilisation de la fonction Compteur de présélection (Batch) l'entrée digitale 1, ainsi que
les relais 1 et 2, sont affectés de manière fixe à cette fonction. Un paramétrage pour ces
entrées/sorties n'est alors pas possible.

Fonction(position
de menu)

Réglage deparamètre

Description

Ref. integr.

Input
Lintab

Sélection de la valeur devant être intégrée.
• Input = valeur mesurée• Lin. table = valeur de mesure linéarisée ou débit momentané lorsd'un calcul de canal

Pre-counter

Off
Count up
Count down

Activation du compteur de présélection
Off = compteur de présélection désactivé
Count up = sens de comptage croissant de zéro à la valeur finaleCount down = sens de comptage décroissant de la valeur de départ
jusqu'à zéro

Integr. base

Off
sec
min
hour
day

Base de temps pour l'intégration

Dec. factor

XXXXX
XXXX.X
XXX.XX
XX.XXX
X.XXXX

Position de la décimale du facteur de conversion

Factor0..99999
1.0

Facteur de conversion

Endress+Hauser

201

Mise en service

Fonction(position
de menu)

RIA452Réglage deparamètre

Description

DimensionXXXXXXXXX

Sélection de la dimension dans la liste, ou dimension en texte libre(longueur max. 9 caractères).

Dec. Point T

XXXXX
XXXX.X
XXX.XX
XX.XXX
X.XXXX

Décimale du totalisateur

Set count A

9999990.0

Valeur finale/valeur initiale pour le compteur de présélection; se rapporte de manière fixe au relais 1.

Set count B

9999990.0

Valeur pour la préalarme ; se rapporte de manière fixe au relais 2.

Totalizer

9999999

Dans cette position on peut afficher et éditer le compteur totalisateur(par ex. réglé avec une certaine valeur).

! Remarque !
Lors du dépassement de la valeur maximale de 9999999 le compteur
recommence à 0.
Reset Total

Calc. Flow

202

No
Yes

No
Curve
FormulaRemise à zéro du totalisateur! Remarque !
Non configurable via ReadWin® 2000.
Sélection du calcul du débit en fonction du type de canal, ou via une
formule selon le signal d'entrée (par ex. signal de niveau)• No = pas d'intégration• Curve = calcul de débit avec le type de canal.
Après la sélection de "Curve" seuls les types de canaux possibles
sont affichés pour le paramétrage (par ex. canaux Venturi, Parshall,dégrilleurs etc.)• Formula = calcul de débit selon formule
Après la sélection de "Formula" seuls les paramètres de réglage possibles pour l'entrée de formule sont affichés (Alpha, Beta, Gamma,C).
Le calcul du débit se fait selon la formule suivante :Endress+Hauser

RIA452

Fonction(position
de menu)

Mise en service

Réglage deparamètre

Description

Dim. Input

mm
inch

Dimensions du canal

Dec. flow

XXXXX
XXXX.X
XXX.XX
XX.XXX
X.XXXX

Décimale pour affichage

Dim. flow

m3/s, l/s, hl/s,
igal/s, usgal/s,barrels/s, inch3/s,
ft3/s, Usmgal/s,
Ml/s, m3/smin,l/min, hl/min,igal/min,usgal/min, barrels/min,inch3/min,
ft3/min,
Usmgal/min,Ml/min, m3/h,
l/h, hl/h, igal/h,
usgal/h, barrels/h, inch3/h,
ft3/h, Usmgal/h,Ml/hDimension valeur linéarisée• l = Litre• hl = Hectolitre• m3 = Mètre cube
• Ml = Megalitre• USgal = US gallon• USKgal = US kilogallon• USMgal = US Megagallon

Dec. pointXXXXX
XXXX.X
XXX.XX
XX.XXX
X.XXXX

Décimale pour formule(seulement pour la sélection Calcul du débit selon formule)Alpha-99.99999

Exposant débit α (voir Calc.flow)Beta-99.99999

Exposant débit β (voir Calc.flow)Gamma-99.99999

Facteur de pondération (voir Calc. flow)

C

-100

Constante d'échelle (voir Calc.flow)

Endress+Hauser• USbl = US barrel• igal = imperial gallon• ibl = imperial barrel• inch = inch
• ft = feet

1 hl = 100 l
1 m3 = 1.000 l
1 Ml = 1.000.000 l
1 USgal = 3,79 l
1 USKgal = 3.785,41 l
1 USMgal =3.785.411,78 l
1 USbl = 119,24 l
1 igal = 4,55 l
1 ibl = 163, 66 l
1 inch = 25,4 mm
1 ft = 304,8 mm

203Mise en service

Fonction(position
de menu)

RIA452Réglage deparamètre

Description

Canaux Khafagi-Venturi
Canaux Iso-Venturi
Canaux Venturi selon British Standard
Canaux ParshallCanaux Parshall-Bowlus
Déversoirs rectangulaires (w)Déversoirs rectangulaires avec restriction (w)Déversoirs rectangulaires selon NFX (w)Déversoirs rectangulaires selon NFX avec restiction (w)Déversoirs trapézoidaux (w)Déversoirs triangulaires (w)Déversoirs triangulaires selon British Standard
Déversoirs triangulaires selon NFX(w) Width a paramétrer en plus

Flumes Weir

Kha Venturi
ISO Venturi
BST Venturi
Parshall
Palmer-Bow
Rect.WTO
Rect WThrNFXRectWTO
NFXRectWThr
Trap.W TO
V-weir
BST V-weir
NFX V-weir

Kha-Venturi =ISO Venturi =BST Venturi =Parshall =Palmer-Bow =Rect. WTO =Rect WThr =NFXRectWTO =NFXRectWThr =Trap.WTO =V-weir =BST V-weir =NFX V-weir =

Width

99999

Valeur pour la largeur, au choix seulement pour les types de déversoirs
caractérisés par (w) (voir Flumes-Weir)

QV 302
QV 303
QV 304
QV 305
QV 306
QV 308QV 310
QV 313
QV 316

Canaux Khafagi-Venturi
QV 302 =QV 303 =QV 304 =QV 305 =QV 306 =QV 308 =QV 310 =QV 313 =QV 316 =

415
425
430
440
450
480

Canaux Iso-Venturi
415 = canal ISO-Venturi 415
425 = canal ISO-Venturi 425
430 = canal ISO-Venturi 430
440 = canal ISO-Venturi 440
450 = canal ISO-Venturi 450
480 = canal ISO-Venturi 480

Kha-Venturi

ISO Venturi

204

Canal Khafagi-Venturi QV 302
Canal Khafagi-Venturi QV 303
Canal Khafagi-Venturi QV 304
Canal Khafagi-Venturi QV 305
Canal Khafagi-Venturi QV 306
Canal Khafagi-Venturi QV 308
Canal Khafagi-Venturi QV 310
Canal Khafagi-Venturi QV 313
Canal Khafagi-Venturi QV 316

Endress+Hauser

RIA452

Fonction(position
de menu)

Mise en service

Réglage deparamètre

4"
7"
12"
18"
30"

Canaux Venturi selon British Standard
4" = canal Venturi selon British Standard 4 inch
7" = canal Venturi selon British Standard 7 inch
12" = canal Venturi selon British Standard 12 inch
18" = canal Venturi selon British Standard 18 inch
30" = canal Venturi selon British Standard 30 inch

1"
2"
3"
6"
9"
1 ft
1.5 ft
2 ft
3 ft
4 ft
5 ft
6 ft
8 ft

Canaux Parshall1" = canal Parshall 1 inch
2" = canal Parshall 2 inch
3" = canal Parshall 3 inch
6" = canal Parshall 6 inch
9" = canal Parshall 9 inch
1 ft = canal Parshall 1 ft
1.5 ft = canal Parshall 1,5 ft
2 ft = canal Parshall 2 ft
3 ft = canal Parshall 3 ft
4 ft = canal Parshall 4 ft
5 ft = canal Parshall 5 ft
6 ft = canal Parshall 6 ft
8 ft = canal Parshall 8 ft

6"
8"
10"
12"
15"
18"
21"
24"
27"
30"

Canaux Palmer-Bowlus
6" = canal Palmer-Bowlus 6 inch
8" = canal Palmer-Bowlus 8 inch
10" = canal Palmer-Bowlus 10 inch
12" = canal Palmer-Bowlus 12 inch
15" = canal Palmer-Bowlus 15 inch
18" = canal Palmer-Bowlus 18 inch
21" = canal Palmer-Bowlus 21 inch
24" = canal Palmer-Bowlus 24 inch
27" = canal Palmer-Bowlus 27 inch
30" = canal Palmer-Bowlus 30 inch

5h
T5

Déversoirs rectangulaires
5H = déversoir rectangulaire WTO/5H
T5 = déversoirs rectangulaires WTO/T5

BST Venturi

Parshall

Palmer-Bow.

Rect.WTO

Endress+Hauser

Description

205

Mise en service

Fonction(position
de menu)

RIA452Réglage deparamètre

2h
3h
4h
5h
6h
8h
TO
T5
2T

Déversoirs rectangulaires avec restriction
2H = déversoir rectangulaire avec restriction 2H
3H = déversoir rectangulaire avec restriction 3H
4H = déversoir rectangulaire avec restriction 4H
5H = déversoir rectangulaire avec restriction 5H
6H = déversoir rectangulaire avec restriction 6H
8H = déversoir rectangulaire avec restriction 8H
TO = déversoir rectangulaire avec restriction TO
T5 = déversoir rectangulaire avec restriction T5
2T = déversoir rectangulaire avec restriction 2T

5h
T5

Déversoirs rectangulaires NFX
5H = Déversoir rectangulaire NFX TO/5H
T5 = Déversoir rectangulaire NFX TO/T5

2h
3h
4h
5h
6h
8h
TO

Déversoirs rectangulaires NFX avec restriction
2H = Déversoir rectangulaire NFX avec restriction 2H
3H = Déversoir rectangulaire NFX avec restriction 3H
4H = Déversoir rectangulaire NFX avec restriction 4H
5H = Déversoir rectangulaire NFX avec restriction 5H
6H = Déversoir rectangulaire NFX avec restriction 6H
8H = Déversoir rectangulaire NFX avec restriction 8H
TO = Déversoir rectangulaire NFX avec restriction TO

3h
T5

Déversoirs trapézoidaux
3H = Déversoir trapézoidal W TO/3H
T5 = Déversoir trapézoidal W TO/T5

22.5
30
45
60
90

Déversoirs triangulaires
22.5 = Déversoir triangulaire 22,5
30 = Déversoir triangulaire 30
45 = Déversoir triangulaire 45
60 = Déversoir triangulaire 60
90 = Déversoir triangulaire 90

22.5
45
90

Déversoir triangulaire selon British Standard
22.5 = Déversoir triangulaire selon British Standard 22.5
45 = Déversoir triangulaire selon British Standard 45
90 = Déversoir triangulaire selon British Standard 90

Rect.WThrNFXRect.WTO

NFXRect.WThr

Trap. W TO

V-weir

BST V-weir

206

Description

Endress+Hauser

RIA452

Mise en service

Fonction(position
de menu)

Réglage deparamètre

Description

Déversoirs triangulaires NFX
30 = Déversoir triangulaire NFX 30
45 = Déversoir triangulaire NFX 45
60 = Déversoir triangulaire NFX 60
90 = Déversoir triangulaire NFX 90

NFX V-weir

30
45
60
90

Fonction d'intégration
Avec cette fonction il est possible d'intégrer numériquement une valeur calculée du tableau delinéarisation, ou du débit momentané en cas de calcul de caniveau ou de l'entrée analogique,notamment pour générer un totalisateur.
Le totalisateur se calcule comme suit :L'intervalle de mesure est de 0,1 s.
La base d'intégration est, dans la plupart des cas, la même unité de temps, qui est également labase de temps du signal à intégrer.
Exemple : Entrée analogique l/s  base d'intégration s !
Compteur de présélection simple

Alim. On

Temps de marche
compteurRedémarrage
compteurSeuil Seuil Redémarrage
compteur
G09-RIA452ZZ-15-00-xx-de-010

Fig. 50 : Compteur de présélection simple

Lors de l'activation du compteur de présélection les seuils 1 et 2 sont affectés de manière fixe àla fonction de présélection (sortie 1 = relais principal, sortie 2 = relais préliminaire).

Endress+Hauser

207

Mise en service

RIA452

L'entrée digitale 1 est affectée de manière fixe à la fonction "Remise à zéro ou redémarrage
compteur de préselection".
Ceci réduit le nombre des relais disponibles. Les menus pour ces entrées/sorties ne sont pas affichés dans ce cas.
Set count B (seuil B) définit la valeur pour le relais préliminaire, Set count A (seuil A) définitla valeur pour le relais principal. Les seuils (ou la valeur de démarrage, voir fonction "Pre-counter" à la page 45) pour GW A et valeur de préalarme pour GW B sont librement réglables.
Le sens de comptage positif est défini comme suit : En partant de la valeur fixe zéro on incrémente jusqu'au seuil réglable (Set count A).
Le sens de comptage négatif est défini comme suit : En partant de la valeur de démarrage réglable(Set count A) on décrémente jusqu'au seuil fixe zéro.
La remise à zéro avec redémarrage du compteur se fait via l'entrée digitale 1 (Digital Inp.1).
Front montant de Digital Inp.1 Low-High = remise à zéro et démarrage compteur.
!
! RemarqueL'affichage du compteur de présélection peut être réglé sous DISPLAY/M2 É "Ref.num" ="Batch".
Formule de calcul pour mesure de débit
Si pour la mesure du débit vous avez sélectionné "Formula" sous Calc. flow, le calcul est effectué selon la formule suivante :On a :• Q : débit en m3/h
• C : constante d'échelle• h : niveau d'eau haut
• α, β : exposant débit• γ: facteur de pondération!
! Remarque
La constante d'échelle C doit toujours se rapporter à Q en m /h, c'est à dire si C est exprimé
3

dans une autre unité de débit, il faut le convertir.
Exemples :• Q en l/h avec C = 2,11
1 l/h = 0,001 m3/h  C = 2,11 * 0,001 = 0,00211• Q en USKgal/s avec C = 0,35
1 USKgal/s = 13627,4444 m3/h  C = 0,35 * 13627,4444 = 4769,60554
Un tableau avec les valeurs pour la conversion des différentes unités de débit en m3/h se trouve
dans l'annexe.
6.3.7 Sortie impulsion - PULSE OUT/M19
Tous les réglages possibles pour la sortie impulsion se trouvent dans ce menu. Celui-ci ne pourraêtre sélectionné que si votre appareil est équipé de cette option.

208

Endress+Hauser

RIA452

Mise en service

Fonction(position
de menu)

Réglage de paramètre

Description

Dec. value

XXXXX
XXXX.X
XXX.XX
XX.XXX
X.XXXX

Position de la décimale pour la valeur des impulsions.

Unit value

0..99999
1.0

Valeur des impulsions générées en sortie.

Pulse width

0.04 .. 2000ms
1000.00

Réglage de la durée des impulsions à la sortie impulsion.

! Remarque !
La fréquence de sortie maximale dépend de la durée
des impulsions.
f(max) = 1/(2*durée impulsion)
Sim pulseout

OFF
1 Hz
10 Hz
100 Hz1000 Hz
10000 Hz

Génère les impulsions sélectionnées à la sortie impulsion, indépendamment de la valeur d'entrée.
Passe automatiquement sur OFF en quittant.

6.3.8 Mémoire min/max - MIN MAX/M20
L'indicateur de process peut mémoriser une valeur mesurée minimale et maximale. La sourcede signal est constituée par le signal d'entrée ou le signal traité par le biais du tableau de linéarisation. La remise à zéro de la mémoire se fait manuellement ou par le biais de l'entrée digitale(v. chap. 6.3.4).

Fonction(position
de menu)
Ref. Min/Max

Endress+Hauser

Réglage de paramètre

Input
LintabDescription

Source de signal pour la mémoire Min/Max.
• Input = signal d'entrée• Lin. table = signal d'entrée linéarisé ou débit
momentané lors d'un calcul de canal

209

Mise en service

RIA452

Fonction(position
de menu)

Réglage de paramètre

Description

Dec. pointXXXXX
XXXX.X
XXX.XX
XX.XXX
X.XXXX

Nombre de décimales pour la mémoire de valeurs
Min/Max.

Min. value

0..99999

Affichage de la valeur minimale en mémoire.

Max. value

0..99999

Affichage de la valeur maximale en mémoire.

Reset minNo
Yes

Remise à zéro de la mémoire de valeurs minimales.

Reset maxNo
Yes

Remise à zéro de la mémoire de valeurs maximales.

6.3.9 Tableau de linéarisation - LIN. TABLE/M21
Pour la linéarisation de grandeurs d'entrée il est possible de mémoriser un tableau de linéarisation dans l'appareil, par ex. pour la correction du signal de débit d'une cuve indiquant le volume.

Fonction(position
de menu)

Réglage de paramètre

Description

Counts2..32
2

Nombre de points de référence nécessaires. Au moins
deux points doivent être entrés.

DimensionXXXXXXXXX

Sélection de la dimension dans la liste, ou dimension en
texte libre (longueur max. 9 caractères).

Dec. Y value

XXXXX
XXXX.X
XXX.XX
XX.XXX
X.XXXX

Position de la décimale pour les valeurs Y du tableau delinéarisation.

Del. points

No
Yes

Effacer tous les points de référence programmés.

210

Endress+Hauser

RIA452

Mise en service

Fonction(position
de menu)Show points

Réglage de paramètre

No
Yes

Description

Affichage de tous les points de référence programmés.

Linéarisation de cuve
Exemple :G09-RIA452ZZ-15-00-xx-xx-011

Fig. 51 : Exemple de linéarisation de cuve

Dans un silo, il convient de déterminer la quantité de céréales remplies, de l'afficher sur site etde la transmettre à un système de contrôle commande. Un capteur de niveau 4-20 mA détermine la hauteur de remplissage dans le silo, le rapport entre la hauteur de remplissage (m) et levolume (m3) étant connu, la hauteur de remplissage étant proportionnelle au courant du capteur. Le volume calculé est émis en sortie analogique proportionnellement au volume commesignal 0-20 mA. En cas de défaut dans l'installation la sortie analogique émet un signal défaut de
21,0 mA.
• Réservoir vide :– Signal capteur 4 mA
– Hauteur de remplissage 0 m– L'affichage numérique doit indiquer 0 (m3)– Bargraph doit indiquer 0%– A la sortie analogique on doit avoir 0 mA

Endress+Hauser

211

Mise en service

RIA452• Réservoir plein :– Signal capteur 20 mA– Hauteur de remplissage 10 m
– L'affichage numérique doit indiquer 1500 (m3)– Bargraph doit indiquer 100%
– A la sortie analogique on doit avoir 20 mA

Point
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Signal capteur
(mA)

X
value
4,0

X
value
4,32

X
value
4,64

X
value
4,96

X
value
5,28

X
value
5,6

X
value
5,92

X
value
6,24

X
value
6,56

X
value
20,0

Valeurd'affichage
(m3)

Y
value
0

Y
value
20

Y
value
50

Y
value
85

Y
value
115

Y
value
160

Y
value
210

Y
value
280

Y
value
400

Y
value
1500

Pour l'exemple ci-dessus il convient de régler les paramètres suivants :Menu

Fonction (position de menu)

Valeur réglée

LIN. TABLE / M 21

CountsDimension
Show points

Nombre de points de référence (10)Dimension de la valeur lin. (m3)
Afficher les points de référence (Yes)

LINPOINTS 1...10 / M23...32

resp. Point
resp. X value
resp. Y value

Utiliser le point (Used)
Valeur X (comme dans tableau ci-dessus)
Valeur Y (comme dans tableau ci-dessus)

ANALOG OUT / M 3

Ref. numOut range
Fail mode
Fail value

Valeur de sortie (Lintab)
Type de signal (0-20 mA)
Mode défaut (Const)
Valeur de défaut (21 mA)

DISPLAY / M 2

Ref. num.
Ref. bargraf

Valeur affichée (Lin. table)
Source de signal pour bargraph (Lintab)!
! Remarque
La génération d'un tableau de linéarisation de cuve est supportée par le logiciel d'exploitation
ReadWin® 2000.
On y trouve un générateur de linéarisation de cuve qui permet de générer un tableau de linéarisation pour des cuves spécifiques et des cuves standard.

212

Endress+Hauser

RIA452

Mise en service

6.3.10 Points de référence du tableau de linéarisation - LINPOINTS 1..X/M23..MXX
Affichage des paires de valeurs du tableau de linéarisation réglées. Ce menu est seulement visible
si on a paramétré un tableau de linéarisation sous chap. 6.3.9 et si dans le menu "LIN.
TABLE/M21" on a choisi "Yes" pour le paramètre "Show points".

Fonction(position
de menu)

Réglage de paramètre

Description

Point

Used
DiscardUtiliser ou supprimer le point de référence.

X value-99999..99999

Valeur X du tableau de linéarisation. Correspond à lavaleur d'entrée.

Y value-99999..99999

Valeur Y correspondant à la valeur X précédente. Correspond à la valeur mesurée convertie.

6.3.11 Paramètre d'exploitation - PARAMETER/M55
Dans ce menu on dispose des possibilités de réglage comme code utilisateur, mode défaut du
RIA452 selon NAMUR etc.

Fonction(position
de menu)

Réglage de paramètre

Description

User code

9999

Après entrée d'une succession de 4 chiffres (code seuil)on verrouille la possibilité d'émission des paramètres
d'exploitation.
Ce verrouillage est marqué dans l'affichage par le symbole de la "clé".

Limit CodeOffOn

En activant la fonction Code seuil, seul le paramétrage
des seuils est permis, tous les autres paramètres ne sont
pas modifiables.
L'activation d'un fonctionnement restreint est marquéedans l'affichage par le symbole de la "clé".
Le point de menu est seulement affiché lorsqu'un code
client a été attribué.

Endress+Hauser

213

Mise en service

RIA452

Fonction(position
de menu)

Réglage de paramètre

Description

Prog. name

ILU10xA

Affichage du nom du logiciel d'appareil actuellement
installé.

Version

V X.XX.XX

Version du logiciel d'appareil actuellement installée.

Func. alt.

Time
Count

Réglage de la commande de rotation de pompe en cas
de commande alternée de pompe.
• Time = durée de commutation du relais• Count = fréquence de commutation du relais

Lock time

99.9

Durée de verrouillage des relais, 0...99,9 s

Rel. Mode

Off
On

Mode de commutation des relais.
• Off = Relais retombent en cas de dépassement deseuil• On = Relais sont attirés en cas de dépassement deseuil

Grad. Time

1..100Réglage de la durée de l'exploitation de gradient,
1...100 s

Namur

No
Yes

Exploitation du capteur selon NAMUR (par ex. rupturede ligne).
Seulement pour signal courant 4...20 mA.

Range 1

3.6 (0.0...22.0)

Range 2

3.8 (0.0...22.0)

Range 320.5 (0.0...22.0)

Range 421.0 (0.0...22.0)

Seuils d'erreur pour le signal d'entrée
En mode de fonction "NAMUR=Yes", Range 1...4 sontdonnées avec les seuils fixés selon Namur NE 43 et nepeuvent être modifiées.
En mode de fonction "NAMUR=No" on peut librement
choisir les seuils d'erreur. Il faut veiller à ce que Range
1 < Range 2 < Range 3 < Range 4.
Le dépassement de ces seuils peut être exploité par ex.
avec un relais (mode de fonction "Alarm" et "Alarm
invers").

Contrast

1...30214

Réglage du contraste de l'affichage.
• 1 = contraste faible• 30 = contraste élevé

Endress+Hauser

RIA452

Maintenance

7

Maintenance

L'appareil ne nécessite aucune maintenance particulière.

8

Accessoires
Réf.

Désignation
Logiciel de configuration PC ReadWin® 2000 et câble de configuration sériel avec
douille jack 3,5 mm pour port RS232.

RIA452A-VK

Logiciel de configuration PC ReadWin® 2000 et câble de configuration sériel pourport USB avec connecteur CDI.

TXU10A-xx

Boitier de terrain en IP65.

51009957

Endress+Hauser

215

Suppression des défauts

9

RIA452

Suppression des défauts

Pour vous aider lors de la recherche de défauts, nous vous donnons dans la suite un aperçu descauses possibles d'erreur.

9.1

Recherche de défauts!
# Danger
Pour les appareils Ex il n'est pas possible de faire un diagnostic erreur sur un appareil ouvert souspeine d'annuler le mode de protection.
Affichage
Cause

Suppression

Pas d'alimentation principale raccordée

Vérifier l'alimentation principale del'appareil.

L'alimentation principale est disponible,
l'appareil est défectueux

L'appareil doit être remplacé.

Sortie analogique > 10% au-dessus ou en
dessous de la gamme mise à l'échelle.

Vérifier la mise à l'échelle de la sortie
analogique (Out 100% ou Out 0%).

Pas d'affichage de la mesure

Le marquage rouge pour dépassement depart et d'autre clignote dans le bargraph.

!
! RemarqueLes défauts pour lesquels un code erreur est affiché sont décrits au chap. 9.2.
D'autres informations relatives à l'affichage se trouvent à la section 5.2.1.

9.2

Messages erreur process!
! RemarqueLes défauts ont la priorité la plus élevée. Le code erreur correspondant est affiché. On est en présence d'un défaut lorsque le module mémoire de lecture et d'écriture de données est défectueux
ou que les données n'ont pas pu être lues correctement.
9.2.1 Défaut d'appareil
Code erreur

Effet
Cause

216

Suppression

E 101

Erreur bus lors de la lecture
des données de configuration/d'étalonnage après misesous tension

Dysfonctionnement del'appareil

Défaut d'appareil, informer le
SAV

E 102

Données d'exploitation nonplausibles (checksum)

Perte de la configuration

Effectuer un Preset

E 103

Données d'étalonnage nonplausibles

Dysfonctionnement del'appareil

Défaut d'appareil, informer le
SAVEndress+Hauser

RIA452

Suppression des défauts

Code erreur

Effet
Cause

Suppression

E 104

Erreur bus lors de la lecture
de données Min/Max après
mise sous tension

Valeurs Min/Max erronées

Remise à zéro des valeurs
Min/Max

E 105

Erreur bus lors de la lecture
de données de relais après
mise sous tension

Données de relais erronées

Remettre à zéro les donnéesde relais

E 106

Erreur bus carte universelle

Dysfonctionnement del'entrée universelle

Remplacer la carte universelle, informer le SAV

E 210

Sortie impulsion dépassement
du tampon

max. 10 impulsions sontmises dans la mémoire tampon

Régler les paramètres de lasorties impulsions de manièreà ce que la fréquence maximale ne soit pas dépassée

E 221

Défaut de pompe entrée digitale 1

E 222

Défaut de pompe entrée digitale 2

E 223

Défaut de pompe entrée digitale 3

E 224

Défaut de pompe entrée digitale 4

E 290

Dépassement dû au décalagede la décimale

Relais passe en mode défaut

Acquittement du défaut via lacommande ou réseau on/off

Position de la décimale nepeut être modifiée

Vérifier la position de la décimale et la gamme chiffrée!
! RemarqueLes défauts cités ci-dessus peuvent être évalués avec un relais en mode de fonction "Alarm" et"Alarm invers".
9.2.2 Entrées erronées
Code erreur

Réaction à l'appareil
Description

E 290

Endress+Hauser

Le nombre de décimales ne peut pas être augmenté en raison du dépassement des paramètres
correspondants.

Le code erreur est affiché jusqu'à ce qu'une touche
soit activée.

217

Suppression des défauts

9.3

RIA452

Pièces de rechange

G09-RIA452ZZ-09-00-xx-xx-000

Fig. 52 : Pièces de rechange RIA452

Pos.

Réf.
Désignation

1

Face avant boitier

RIA452X-HA

2Joint boitier50070730

3

Couvercle Ex (face arrière)

51008272

4

Bouton rotatif avec joint

RIA452X-HB

5Platine relais

RIA452X-RA

6

Platine principale 90...250 V, 50/60 Hz

RIA452X-MA

Platine principale 20...36 V DC; 20...28 V AC, 50/60 Hz

RIA452X-MB

Carte entrée standard

RIA452X-IA

Carte entrée standard, agrément ATEX, FM, CSA

RIA452X-IB

Carte entrée multifonction

RIA452X-IC

7

8

Platine affichage complète

RIA452X-DA

9

Afficheur LC (verre avec rétroéclairage)

RIA452X-DB

218

Endress+Hauser

RIA452

Suppression des défauts

Pos.

Réf.
Désignation

10

Borne (réseau) 3 broches

50078843

11

Borne (Relais 1-8) 6 broches

5100510412

Borne (entrée analogique) 4 broches

51009302

13

Borne (sortie analogique, collecteur ouvert, alim. de transmetteur) 6 broches

51008588

14

Borne (entrées digitales) 5 broches

51008587

15

Cavalier verrouillage de la configuration

50033350

Sans réf.

Etrier de fixation RIA452 (1 pièce)

50084623

9.4

Retour de matériel

L'appareil doit être correctement emballé lors d'un retour, notamment dans le cas d'une réparation. L'emballage d'origine offre une protection optimale. Les réparations ne doivent être effectuées que par le service après-vente de votre fournisseur.
!
! RemarqueLors d'une réparation, joindre à votre envoi une note décrivant le défaut constaté et votre application.

9.5

Mise au rebut

L'appareil comporte des composants électroniques et doit de ce fait, lors d'une mise au rebut,
faire l'objet d'un traitement spécial. Tenir notamment compte des directives locales relatives àla mise au rebut en vigueur.

Endress+Hauser

219

Caractéristiques techniques

10

RIA452

Caractéristiques techniques

10.1 Grandeurs d'entrée
10.1.1 Grandeur de mesure
Courant (Standard)
Entrées digitales (Standard)
Courant/tension, résistance, thermorésistances, thermocouples (option entrée universelle)
10.1.2 Gammes de mesure
Entrée courant :• 0/4...20 mA +10% dépassement, 0...5 mA• Courant de court-circuit : max. 150 mA• Impédance d'entrée : ≤ 5 Ω• Temps de réaction : ≤ 100 ms
Entrée universelle :Courant :• 0/4...20 mA +10% dépassement, 0...5 mA• Courant de court-circuit : max. 100 mA• Impédance d'entrée : ≤ 50 Ω
Tension :• ±150 mV, ±1 V, ±10 V, ±30 V, 0...100 mV, 0...200 mV, 0...1 V, 0...10 V• Impédance d'entrée : ≥ 100 kΩ
Résistance :• 30...3000 Ω en technique 3/4 fils
Thermorésistance :• Pt100/500/1000, Cu50/100, Pt50 en technique 3/4 fils
• Courant de mesure pour Pt100/500/1000 = 250 μA
Types de thermocouples :• J, K, T, N, B, S, R selon CEI584• D, C selon ASTME998• U, L selon DIN43710/GOST• Temps de réaction : ≤ 100 ms
Entrée digitale :• Niveau de tension -3...5 V low, 12...30 V high (selon DIN19240)• Tension d'entrée max. 34,5 V• Courant d'entrée typ. 3 mA avec protection contre les surcharges et inversions de polarité• Fréquence d'échantillonnage max. 10 Hz
10.1.3 Séparation galvaniquevers tous les autres circuits courant

220

Endress+Hauser

RIA452

Caractéristiques techniques

10.1.4 Précision de mesure
Conditions de référence
Tension d'alimentation : 230 V AC ±10%, 50 Hz ±0,5 Hz
Temps de chauffage : 90 min
Température ambiante : 25 °C (77 °F)
Ecart de mesure
Entrée courant :Précision

0,1% de la fin d'échelle

Résolution

13 BitDérive de température≤ 0,4%/10 K (≤ 0,4%/18 °F)

Entrée universelle :Précision

Entrée :Plage :

Ecart par rapport à la gamme de mesure(GM) :

Courant

0...20 mA, 0...5 mA, 4...20 mA;
Dépassement : jusqu'à 22 mA± 0,10%Tension > 1 V

0...10 V, ± 10 V, ± 30 V

± 0,10%Tension ≤1 V

± 1 V, 0...1 V, 0...200 mV, 0...100 mV,± 150 mV

± 0,10%

Thermorésistance

Pt100, -200...600 °C (-328...1112 °F)(CEI751, JIS1604, GOST)
Pt500, -200...600 °C (-328...1112 °F)(CEI751, JIS1604)
Pt1000, -200...600 °C (-328...1112 °F)(CEI751, JIS1604)

4 fils : ± (0,10% GM + 0,3 K(0,54 °F))
3 fils : ± (0,15% GM + 0,8 K (1,44 °F))

Cu100, -200...200 °C (-328...392 °F)(GOST)
Cu50, -200...200 °C (-328...392 °F)(GOST)
Pt50, -200...600 °C (-328...1112 °F)(GOST)

4 fils : ± (0,20% GM + 0,3 K(0,54 °F))
3 fils : ± (0,20% GM + 0,8 K (1,44 °F))

30...3000 Ω

4 fils : ± (0,20% GM + 0,3 K(0,54 °F))
3 fils : ± (0,20% GM + 0,8 K (1,44 °F))

Mesure de résistanceEndress+Hauser

221

Caractéristiques techniques

Précision

Thermocouples

RIA452Type J (Fe-CuNi), -210...999,9 °C(-346...1382 °F) (CEI584)± (0,15% GM +0,5 K (0,9 °F))
dès -100 °C (-148 °F)

Type K (NiCr-Ni), -200...1372 °C(-328...2502 °F) (CEI584)± (0,15% GM +0,5 K (0,9 °F))
dès -130 °C (-234 °F)

Type T (Cu-CuNi), -270...400 °C(-454...752 °F) (CEI584)± (0,15% GM +0,5 K (0,9 °F))
dès -200 °C (-328 °F)

Type N (NiCrSi-NiSi), -270...1300 °C(-454...2372 °F) (CEI584)± (0,15% GM +0,5 K (0,9 °F))
dès -100 °C (-148 °F)

Type B (Pt30Rh-Pt6Rh), 0...1820 °C(32...3308 °F) (CEI584)± (0,15% GM +1,5 K (2,7 °F))dès 600 °C (1112 °F)

Type D (W3Re/W25Re), 0...2315 °C(32...4199 °F) (ASTME998)± (0,15% GM +1,5 K (2,7 °F))dès 500 °C (932 °F)

Type C (W5Re/W26Re), 0...2315 °C(32...4199 °F) (ASTME998)± (0,15% GM +1,5 K (2,7 °F))dès 500 °C (932 °F)

Type L (Fe-CuNi), -200...900 °C(-328...1652 °F) (DIN43710, GOST)± (0,15% GM +0,5 K (0,9 °F))
dès -100 °C (-148 °F)

Type U (Cu-CuNi),-200...600 °C(-328...1112 °F) (DIN
43710)± (0,15% GM +0,5 K (0,9 °F))
dès -100 °C (-148 °F)

Type S (Pt10Rh-Pt), 0...1768 °C(32...3214 °F) (CEI584)± (0,15% GM +3,5 K (6,3 °F))
pour 0...100 °C (32...212 °F)± (0,15% GM +1,5 K (2,7 °F))
pour 100...1768 °C (232...3214 °F)

Type R (Pt13Rh-Pt), -50...1768 °C(-58...4199 °F) (CEI584)± (0,15% GM +3,5 K (6,3 °F))
pour 0...100 °C (32...212 °F)± (0,15% GM +1,5 K (2,7 °F))
pour 100...1768 °C (232...3214 °F)

Résolution

16 BitDérive de température

Dérive de température : ≤ 0,1%/10 K (0,1%/18 °F)

Sortie courant :222

Linéarité

0,1% de la fin d'échelle

Résolution

13 BitDérive de température≤ 0,1%/10K (0,1%/18 °F)

Ondulation de sortie

10 mV pour 500 Ω pour fréquences ≤ 50 kHz

Endress+Hauser

RIA452

Caractéristiques techniques

Sortie tension
Linéarité

0,1% de la fin d'échelle

Résolution

13 BitDérive de température≤ 0,1%/10K (0,1%/18 °F)

10.1.5 Energie auxiliaire
Raccordement électrique

G09-RIA452ZZ-04-01-xx-de-000

Fig. 53 : Occupation des bornes de l'indicateur de process

Endress+Hauser

223

Caractéristiques techniques

RIA452

Option entrée universelle
A la place de l'entrée courant, l'appareil peut être équipé en option d'une entrée universelle.

G09-RIA452xx-04-10-xx-de-002

Fig. 54 : Occupation des bornes entrée universelle

Tension d'alimentation
Alimentation basse tension 90...250 V AC 50/60 Hz
Alimentation très basse tension 20 à 36 V DC resp. 20 à 28 V AC 50/60 Hz
Consommation
max. 24 VA
Données de raccordement interfaces
RS232• Raccordement : douille jack 3,5 mm, au dos de l'appareil• Protocole de transmission : ReadWin® 2000
• Taux de transmission : 38.400 Baud224

Endress+Hauser

RIA452

Caractéristiques techniques

10.2 Grandeurs de sortie
10.2.1 Signal de sortie
Relais, alimentation de transmetteur (Standard)
Courant, tension, alimentation de transmetteur à sécurité intrinsèque (Option)
10.2.2 Signal de pannePas de valeur mesurée visible dans l'affichage, pas de rétroéclairage, pas de signaux de sortie, lesrelais se comportent conformément au mode de sécurité.
10.2.3 Sortie courant/tension
Plage :
• 0/4...20 mA (actif), 0...10 V (actif)
Charge :• ≤ 600 Ω (sortie courant)• Courant de sortie max. 22 mA (sortie tension)
Caractérisation du signal :• Signal librement réglable
Séparation galvanique vers tous les autres circuits
10.2.4 Sortie impulsion• Gamme de fréquence jusqu'à 12,5 kHz• Imax = 200 mA• Umax = 28 V
• Ulow/max = 2 V pour 200 mA• Durée d'impulsion = 0,04 à 2000 ms
10.2.5 Relais
Caractérisation du signal :• Binaire, commute lorsque le seuil est atteint
Fonction de commutation : Relais de seuil commute dans les modes de fonction suivants :• Sécurité minimum/maximum• Commande de pompe alternée• Fonction Batch• Pilotage en temps• Fonction fenêtre
• Gradient•• Défaut d'appareil• Défaut capteur

Endress+Hauser

225

Caractéristiques techniques

RIA452

Seuil de commutation :• Librement programmable
Hystérésis :• 0 à 99%
Source de signal :• Signal d'entrée analogique• Valeur intégrée
• Entrée digitale
Nombre :• 4 dans l'appareil de base (extensible à 8 relais, option)
Spécification électrique :• Type de relais : inverseur• Pouvoir de commutation : 250 V AC / 30 V DC, 3 A• Cycles de commutation : typique 105• Fréquence de commutation : max. 5 Hz
• Charge de commutation minimale : 10 mA / 5 V DC
Séparation galvanique vers tous les autres circuits! Occupation :! RemarqueL'occupation mixte de circuits basse et très basse tension sur les relais à proximité n'est pas permise.
10.2.6 Alimentation de transmetteur (MUS)MUS 1, borne 81/82 (en option à sécurité intrinsèque) :Spécification électrique :• Tension de sortie : 24 V ± 15%• Courant de sortie : max. 22 mA (pour Uoff ≥ 16 V, résistant aux courts-circuits permanents)• Impédance : ≤ 345 Ω
Agréments :• ATEX• FM• CSA
MUS 2, bornes 91/92 :Spécification électrique :• Tension de sortie : 24 V ± 15%• Courant de sortie : max. 250 mA (résistant aux courts-circuits permanents)

226

Endress+Hauser

RIA452

Caractéristiques techniques

10.3 Conditions d'implantation
10.3.1 Conseils de montage
Lieu d'implantation
Armoire électrique, découpe 92 x 92 mm (3,62x3,62 inch) (voir "Construction").
Implantation
Horizontale+/- 45°dans chaque direction.
10.3.2 Conditions environnantesTempérature ambiante-20 à +60 °C (-4 à 140 °F))
Température de stockage-30 à +70 °C (-22 à 158 °F)
Hauteur d'utilisation< 3000 m au-dessus du niveau de la mer (9800 ft)
Classe climatiqueselon CEI 60654-1, classe B2
Condensation
Face avant : admissible
Châssis d'appareil : non admissible
Protection
Face avant IP 65 / NEMA 4
Châssis d'appareil IP 20
Résistance aux chocs et aux vibrations
2(+3/-0) Hz - 13,2 Hz : ±1,0 mm
13,2 Hz - 100 Hz : 0,7 g
Compatibilité électromagnétique (CEM)• Résistance aux parasites :Selon CEI 61326 environnement industriel / NAMUR NE 21• Emissivité :Selon CEI 61326 classe A

Endress+Hauser

227

Caractéristiques techniques

RIA45210.4 Construction
10.4.1 Forme, dimensions

G09-RIA452ZZ-06-01-xx-xx-000

Fig. 55 : Dimensions de l'indicateur de process

Découpe d'armoire

G09-RIA452xx-06-01-00-de-001

Fig. 56 : Découpe d'armoire électrique

228

Endress+Hauser

RIA452

Caractéristiques techniques

G09-RIA452xx-06-00-xx-xx-002

Fig. 57 : Dimensions boitier de terrain

10.4.2 Poids
env. 500 g (17,64 oz)
10.4.3 Matériaux• Face avant : ABS, galvanisé• Châssis d'appareil: mat. synthétique PC10GF
10.4.4 Bornes de raccordement
Bornes à visser embrochables, 1,5 mm2 (16 AWG) massives, 1,0 mm2 (18 AWG) tresse avec
douilleEndress+Hauser

229

Caractéristiques techniques

RIA45210.5 Niveau d'affichage et de commande
10.5.1 Eléments d'affichage

G09-RIA452ZZ-07-01-00-xx-000

Fig. 58 : Affichage LC de l'indicateur de process
Pos 1 : état des DEL : vert - appareil prêt à fonctionner; rouge - défaut d'appareil ou de capteur
Pos. 2 : Bargraph avec dépassement positif ou négatif
Pos. 3 : Bargraph 14 segments 7 digits
Pos. 4 : Zone unités et texte matrice 9x77 points
Pos. 5 : Affichage d'état relais : si un relais est sous tension, le symbole est affiché.
Pos. 6 : Affichage d'état des entrées digitales
Pos. 7 : Symbole pour "Commande d'appareil verrouillée"• Gamme d'affichage-99999 à +99999 pour les valeurs mesurées
0 à 9999999 pour les valeurs de compteur• Signalisation– Activation relais– Dépassement de gamme par excès/défaut
10.5.2 Eléments de commande
Bouton-poussoir rotatif (Jog-Shuttle)
10.5.3 Commande à distanceParamétrage
L'appareil peut être paramétré via le logiciel PC ReadWin® 2000.
Interface
Interface CDI sur l'appareil ; liaison au PC via USB-Box (voir "Accessoires")Interface RS232 sur l'appareil ; liaison avec câble interface sériel (voir "Accessoires")

230

Endress+Hauser

RIA452

Caractéristiques techniques

10.6 Certificats et agréments
10.6.1 Marque CE
L'appareil de mesure satisfait les exigences légales des directives CE. Endress+Hauser confirmela réussite des tests par l'appareil en y apposant la marque CE.
10.6.2 Agrément Ex
Votre agence E+H vous renseignera sur les versions Ex actuellement livrables (ATEX, FM, CSA,etc.). Toutes les données relatives à la protection anti-déflagrante se trouvent dans des documentations Ex séparées, disponibles sur simple demande.
10.6.3 Normes et directives externes• CEI 60529
Protection par le boitier (codes IP)• CEI 61010-1
Directives de sécurité pour les appareils de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire• CSA 1010.1
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use General requirements• FM 3610
Intrinsically safe apparatus and associated apparatus for use in class 1, 2 and 3, division 1
hazardous (classified) locations• CSA C22.2.157
Intrinsically safe & non-incendive equipment for use in hazardous locations• CSA E79-11
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - intrinsic safety "i"• EN 50020
Matériel électrique pour les zones explosibles "Sécurité intrinsèque" "I"

10.7 Documentation complémentaire
10.7.1
 Composants, afficheurs, appareils pour rails profilés, parafoudres et calculateurs d'énergie(FA016K)
 Documentations Ex complémentaires :ATEX II(1)GD : XA 053R/09/a3

Endress+Hauser

231

Annexe

RIA452

11

Annexe11.1 Conversion du débit
Conversion de différentes unités en m3/h
Litre
• 1 l/s = 3,6 m3/h
1 l/min = 0,06 m3/h
1 l/s = 0,001 m3/h

US Megagallon• 1 USMgal/s = 13.627.481,6155 m3/h
• 1 USMgal/min = 227.124,6936 m3/h
• 1 USMgal/h = 3785,4118 m3/h

Hectolitre• 1 hl/s = 360 m3/h
1 hl/min = 6 m3/h
• 1 hl/h = 0,1 m3/h

US Barrel• 1 US bl/s = 429,264 m3/h
• 1 US bl/min = 7,1544 m3/h
• 1 US bl/h = 0,1192 m3/h

Mètre cube
• 1 m3/s = 3600 m3/h
• 1 m3/min = 60 m3/h

Imperial Gallon• 1 Imp. gal/s = 16,3659 m3/h
• 1 Imp gal/min = 0,2728 m3/h
• 1 Imp gal/h = 0,004546 m3/h

Megalitre• 1 Ml/s = 3.600.000 m3/h
1 Ml/min = 6.000 m3/h
1 Ml/h = 1000 m3/h
US Gallon• 1 USgal/s = 13,6274 m3/h
• 1 USgal/min = 0,2271 m3/h
• 1 USgal/h = 0,003785 m3/h
US Kilogallon• 1 US Kgal/s = 13627,4444 m3/h
1 US Kgal/min = 227,1241 m3/h
1 US Kgal/h = 3,7854 m3/h

232Imperial Barrel• 1 Imp. bl/s = 589,1955 m3/h
• 1 Imp. bl/min = 9,8195 m3/h
• 1 Imp. gal/h = 0,1637 m3/h
Cubic Inch
• 1 in3/s = 0,05899 m3/h
• 1 in3/min = 0,00098322 m3/h
• 1 in3/h = 0,000016387 m3/h
Cubic Foot
• 1 ft3/s = 101,9406 m3/h
• 1 ft3/min = 1,699 m3/h
• 1 ft3/h = 0,0283 m3/h

Endress+Hauser

RIA452

Index

Numerics
0% value (fonction). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
100% value (fonction). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

A
Adaptation de l'entrée analogique . . . . . . . . . . . 185
Alpha (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Alternate (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Anzeige
Paramètres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

B
Bar 0% (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Bar 100% (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Bar rise (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Beta (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Betriebsparameter
Réglages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
BST Venturi (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
BST V-weir (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

CC (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Calc. flow (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Caractéristiques techniques
Certificats et agréments . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Conditions d'implantation. . . . . . . . . . . . . . . 227
Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Documentation complémentaire . . . . . . . . . . 231
Energie auxiliaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Grandeurs d'entrée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Grandeurs de sortie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Niveau d'affichage et de commande . . . . . . . 230
Précision de mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Certificats et agréments . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Code
Utilisateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Code utilisateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Codes erreur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216–217
Commande de pompe alternée . . . . . . . . . . . . . 199
Comp. Temp (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Compteur de présélection . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Conditions d'implantation. . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Connection (fonction). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Const. temp (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Endress+Hauser

Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Contrast (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Count (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Counts (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Curve (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

D
Damp (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Dec. factor (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Dec. flow (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Dec. point (fonction) . 184, 186–187, 193, 203, 210
Dec. value (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Dec. Y value (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Dec.point T (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Défaut d'appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Del. points (fonction). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Delay (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Digitaleingang
Paramètres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Dim. flow (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Dim. input (fonction). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Dimension (fonction). . . . . . . . . . . . . 184, 202, 210
Dimensions de montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Display sw. (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Documentation complémentaire . . . . . . . . . . . . 231

E
Energie auxiliaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171, 223
Entrée analogique
Adaptation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Paramètres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Entrée courant
Raccordement de capteurs externes. . . . . . . . 172
Entrée de défauts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Entrée de texte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Entrée universelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Occupation des bornes . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Raccordement de capteurs externes. . . . . . . . 172

F
Factor (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Fail mode (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Fail value (fonction). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Flumes Weir (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Fonction activation 24h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

233

RIA452

Gamma (fonction). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Grad. Time (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Grandeurs d'entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Grandeurs de sortie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

PARAMETRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pulse out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mesure de débit
Constante d'échelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Formule de calcul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Min. value (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mise à l'échelle de l'entrée analogique . . . . . . .
Mode de fonction
Alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Max . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H

N

Hysterese (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Namur (fonction). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NFX V-weir (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NFXRect.WThr (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . .
NFXRect.WTO (fonction). . . . . . . . . . . . . . . . .
Niveau d'affichage et de commande . . . . . . . . .

Fonction d'alternance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Fonction d'intégration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Fonction de linéarisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Fonction de surveillance de pompe . . . . . . . . . . 190
Func. alt. (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Function (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189, 193

G

I
Implantation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Integr. base (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Intégration
Paramètres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Integration (Fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
ISO Venturi (fonction). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

K
Kha-Venturi (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

L
Level (fonction). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Lieu d'implantation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Limit code (fonction). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Linéarisation de cuve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Lock time (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

M
Matrice de programmation . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Max. value (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Mémoire Min/Max
Paramètres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Menu
Affichage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Analog Out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Digital Inp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
LIN. Table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
LINPOINTS 1..X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
MIN MAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

234

213
208
208
208
210
185
197
196
195
195

214
207
206
206
230

O
Occupation des bornes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Entrée universelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Offset (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184, 187
Open circ. (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Out 0% (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Out 100% (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Out damp (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Out range (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

P
Palmer-Bow. (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paramètres
Anzeige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Digitaleingang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrée analogique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intégration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mémoire Min/Max . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Points de référence . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seuils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sortie analogique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sortie impulsion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tableau de linéarisation . . . . . . . . . . . . . . . .
Parshall (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plaque signalétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Point (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Points de référence
Paramètres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

205
185
189
182
201
209
213
192
187
208
210
205
163
213
213

RIA452

Précision de mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Pre-counter (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Prog. name (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Pulse width (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

R
Raccordement alimentation principale. . . . . . . . 171
Raccordement de capteurs externes . . . . . . . . . 172
Entrée courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Entrée universelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Raccordement électriqueContrôle du raccordement (Check-list) . . . . . 173
Range 1 (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Range 2 (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Range 3 (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Range 4 (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Rect.WThr (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Rect.WTO (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Ref. bargraf (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Ref. integr. (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Ref. Min/Max (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Ref. num. (fonction) . . . . . . . . . . . . . 185, 187, 192
Réglages
Betriebsparameter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Rel. Mode (fonction). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Réparations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161, 219
Représentation des affichages . . . . . . . . . . . . . . 178
Reset (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Reset max (fonction). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Reset min (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Runtime (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

S
Sampl. time (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Sensoren
Raccordement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Set count A (fonction). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Set count B (fonction). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Setpoint A (fonction). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Setpoint B (fonction). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
SeuilsParamètres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Show points (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Signal type (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Sim pulseout (fonction). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Simu mA (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Simu Relais (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Simu V (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Endress+Hauser

Sortie analogique
Paramètres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Sortie impulsion
Paramètres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Sw. delay (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Sw. period (fonction). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

T
Tableau de linéarisation
Paramètres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Temporisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Totalizer (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Trap. W TO (fonction). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

U
Unit value (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
UnitésConversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
User code (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

V
Verrouillage du hardware . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Verrouiller
paramétrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Verrouiller le paramétrage . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Version (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
V-weir (fonction). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

W
Width (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

X
X value (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

YY value (fonction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

235

www.endress.com/worldwide

BA254R/09/a3/09.07
71061587
FM+SGML6.0 ProMoDo