ガスFF暖房機
総合カタログ 2023 I
2023年5月 新価格

クリー ン な 空 気 で 、
お 部 屋 は い つ もぽ か ぽ か 日 和 。

クリーン

排 気ガスは屋 外 へ 排 出 、
お 部 屋 の 空 気 を 汚しませ ん 。

足 元まで 快 適 な屋 外から取り込んだ空 気で燃 焼し、燃 焼 後の排 気ガスは再 び 屋 外

リン ナ イ ガ ス F F 暖 房 機 。

不要です。

へ 。だから、お部 屋の空 気はい つもクリーンで 清 潔 、面 倒な換 気もクリーンな 空 気と快 適 な 室 温を 両 立させ る「 ガ ス F F 暖 房 機 」なら、昔の住宅
給外 気を 取り込 ん で 燃 焼し 、燃 焼 後 の 排 気 は 再 び 屋 外 へ 排 出 。

給

温風

4回／h

気

換気が自然にされた

0.5回／h
換気が自然にされにくい●1時間あたりの自然換気回数（例）平成13年4月1日より施行された「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」の第6条に定められた特定調達品目、またはその判断基準を満たす商品です。

1

今の住宅

気

排気

お 部 屋 の 空 気 は い つもクリーン で 、こまめ な 換 気も必 要 ありませ ん 。
健 康と快 適を 考えたら、これ からはリン ナ イ ガ ス F F 暖 房 機 で す 。

最近の高気密住宅にはクリーンなFF暖房機がピッタリです。

室内循環
吸込

パワフル

ガ ス の パ ワ ー で 、お 部 屋 の
す み ず みまで ぽ か ぽ か に 。

温 風をファンで 循 環させるから、室 内がムラなく暖まり足 元まで

経済的

暖 め すぎ を 抑 え て
空 調 のコストを 軽 減します 。

設 定 室 温までお部 屋が暖まると、自動 的に設 定 室 温を下げたり燃ぽかぽか。エアコンのように外気温に左右されないので寒い時こ焼を停 止 する機 能や、暖めすぎを防ぎ光 熱 費を抑える機 能を搭 載

そパワーを発揮します。

しています。

設定室温

パワフルな温風がお部屋の寒いときこそすみずみまで

実力発揮。

1℃
1℃

室温

30分※ 30分※ 30分※

広がります。
※累積燃焼時間

Eco運転のイメージ

時間2

リンナイ ガスF F 暖 房 機

３つ の 特 長

安 心・安 全安 心・安 全 性 能 を 高 め、もっと 快 適 、もっと や さしく。

微 圧センサーで 給 排 気 の 閉 塞を感 知
全製品対応「給排気閉塞検知装置」搭載で、給排気筒トップが障害物や雪で塞がれると、微圧センサーが異常を感知し、自動的に運転を停止します。

正常時

給排気筒トップ閉塞時

自動
OFF

雪

側面図

側面図

排 気 の 流 入を防ぐ「 排 気 筒 外 れ 検 知 装 置 」
全製品対応

本体が倒れたり、衝撃を受けて排気管が外れた場合に、給排気筒トップと器具本体に流れる微少電流の異常を検知して運転を自動的に停止。
これによって室内への排気流入を防ぎます。
器具本体
給排気筒
トップ

排気管外れ
検知装置の
しくみ

電流戻り

排気管

電流往き

3

排気筒外れ検知リード線

微少
電流印加

エコロジ ーF F 暖 房 機 で 、リン ナ イ独 自の エコロジ ー 仕様 。
FF暖房機で、運 転 時 消 費 電 力を大 幅ダウン（ ※ ）効 率よく暖 める「 エコ運 転モード」
RHF-310FT

RHF-570FT

RHF-580FT（※）機種により異なります

RHF-1006FT

RHF-310FT

RHF-570FT

RHF-1006FT

RHF-580FT

お部屋の温度が設定室温になると、30分ごとに２回にわたり自動

旧モデル（※）と比較し、運転時消費電力(RHF-310FT)が43Wから的に１℃下げる機能です。
また、室温が設定室温より高くなると燃焼23Wへと大幅低減を実現。運転時の電力消費を抑えます。

を停止し、下がってくると燃焼を再開します。お部屋の暖めすぎを防止し、省エネに貢献します。

■ 強 運 転 時 の 消 費 電 力（ 新 旧モデ ル の 比 較 ）［旧モデル］RHF-309FT［新モデル］RHF-310FT

設定室温［旧モデル］RHF-559FT

1℃
1℃［新モデル］RHF-570FT

室温※累積燃焼時間

Eco運転のイメージ［新モデル］RHF-580FT
時間

約
％
down

36

47W

約
％
down

30W

［旧モデル］RHF-561FT

30分※ 30分※ 30分※

46

43W
23W

55

83W

約
％
down

37W

［旧モデル］RHF-1005FT［新モデル］RHF-1006FT

46

111W

約
％
down

59W

（※）RHF-309FT、559FT：2012年6月発売。RHF-561FT：2013年6月発売。
RHF-1005FT:2015年8月発売。

デ ザ インス タ イリッシュと 操 作 性 を 両 立し た 新 デ ザ イン 採 用 。
さまざまなお 部 屋に
調 和 する本 体 デ ザ イン
全製品対応

見 や すくて 操 作しや す い パネル
RHF-310FT

RHF-570FT

RHF-580FT

RHF-1006FT

飽きのこないシンプルな造形に、
スタイリッシュな

大きくて押しやすいスイッチや、表示部の視認性を高めた

ホワイト系カラーを採用。白を基調とした病院やデザインで、操作しやすいパネル設計を採用しました。

室温/時刻/設定時間
表示部

介護施設のお部屋にも調和する、汎用性の高いデザインです。
エコスイッチ

おやすみ
スイッチ

おはよう
スイッチ

設定変更スイッチ・
ロックスイッチ

時刻/時間設定
スイッチ

運転
スイッチ
※表示はRHF-570FT

安 心・便 利な「 おはよう／ おや すみタイマー 」機 能
24時間設定で運転開始時刻をセットできる「おはようタイマー」と、運転終了時刻を30・60・90分から選択できる
「おやすみ
タイマー」
で、
自動ON・OFFはおまかせ。
たとえば、病院の開院時間に合わせて、自動で室内を快適な温度にすることができます。
RHF-570FT※設置のイメージです。設置上、必要な離隔距離があります。

4

用 途 や 設 置 場 所に合 わ せ て 、
ぴったりの 機 種をお 選 び い ただけます 。

場所を取らない縦型タイプ
約38dB（A）の低騒音で快適暖房

リビングから事務所まで
パワフルに暖房NEWNEW

暖房のめやす（温暖地）
木造

暖房のめやす（寒冷地）

コンクリート造

8 畳まで（13.0m ）2

木

10 畳まで造

8 畳まで（16.5m ）（13.0m ）2

暖房のめやす（温暖地）

コンクリート造

2

木

12 畳まで（20.0m ）2

暖房能力:2.88kW（2,480kcal/h）

２４Hデジタルおはよう、
３０、
６０、9０分おやすみタイマー付（給排気筒トップ別売）

造

暖房のめやす（寒冷地）

コンクリート造

14 畳まで（23.0m ）2

19 畳まで（31.5m ）2

木造

コンクリート造

14 畳まで（23.0m ）2

22 畳まで暖房能力:
5.28kW（4,540kcal/h）（36.5m ）2

２４Hデジタルおはよう、
３０、
６０、90分おやすみタイマー付（給排気筒トップ別売）

RHF-310FT（10-8866）希望小売価格（税込）¥135,630（税抜¥123,300）

RHF-570FT（10-8882）希望小売価格（税込）￥213,730（税抜¥194,300）●高さ695×幅465×奥行257mm（背面カバーを含む） ●質量／18kg●高さ582×幅760×奥行257mm（背面カバーを含む） ●質量／23kg●ガス接続／R1/2（TU接続可）●ガス接続／R1/2（TU接続可）

パワフルで快適、場所を取らない縦型タイプ

事務所から教室まで、広いスペースにも対応する大能力タイプ

NEW

暖房のめやす（温暖地）
木造

暖房のめやす（寒冷地）

コンクリート造

14 畳まで（23.0m ）2

19 畳まで（31.5m ）木造

14 畳まで2（23.0m ）2

木

22 畳まで（36.5m ）2

２４Hデジタルおはよう、
３０、
６０、90分おやすみタイマー付

RHF-580FT（10-8890）

暖房のめやす（温暖地）

コンクリート造

暖房能力:5.29kW（4,550kcal/h）（給排気筒トップ別売）￥213,730

希望小売価格（税込）（税抜¥194,300）

造

暖房のめやす（寒冷地）

コンクリート造

24 畳まで（39.5m ）2

33 畳まで（54.5m ）2

木造

コンクリート造

24 畳まで（39.5m ）2

38 畳まで2

２４Hデジタルおはよう、
３０、
６０、90分おやすみタイマー付

RHF-1006FT（10-8505）（給排気筒トップ別売）￥261,910（税抜¥238,100）

希望小売価格（税込）●高さ750×幅545×奥行262mm（背面カバーを含む） ●質量／23kg●高さ670×幅930×奥行320mm（背面カバーを含む） ●質量／39kg●ガス接続／R1/2（TU接続可）●ガス接続／R1/2（TU接続可）※小口径迅速継ぎ手での接続（RHF-1006FTは不可）には、1/2ネジ自在型プラグFOT-285（10-9179）希望小売価格（税込）￥2,310（税抜¥2,100）が必要です。
（ガス消費量により、ガスコードの長さに制限がありますので、ご注意ください。）※受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

5

暖房能力:
9.30kW（8,000kcal/h）（62.5m ）

木

温暖地

造

コンクリート造

8 畳まで

10 畳まで（13.0m ）暖房のめやす2（16.5m ）造

コンクリート造

8 畳まで

12 畳まで木

寒冷地（13.0m ）

希望小売価格（税込））は税抜価格※奥行は背面カバー含む

質量（kg）

強〜弱

加湿器容量（L）
タイマー（トップ別売）給排気筒

695×465×257￥213,730（¥194,300）（¥194,300）（トップ別売）給排気筒

750×545×262

5.28（4,540）

3.49〜1.74（3,000〜1,500）

コンクリート造

38 畳まで（62.5m ）2

RHF-1006FT￥261,910（¥238,100）（トップ別売）給排気筒

670×930×320
39

5.29（4,550）

9.30（8,000）

6.40〜2.50（5,500〜2,150）

11.2〜4.09（9,600〜3,520）

1.0

3.0

0.8
おはよう

24時間デジタルおはようタイマー

おやすみ

３０、６０、９０分選択式タイマー
電子サーモスタット Hi〜Lo／OFF

室温調節範囲（℃）

L（10℃）
・１２〜３０（1℃単位）
・Ｈ（強連続）

エコ運転モード

選択式

ガス接続

R1/2（TU接続可）

電源

AC100V（50-60Hz）
強

23

30

37

59

弱

15

17

19

31

強42〜弱33

強45〜弱38

待機時消費電力（W〈50-60Hz〉）
運転音（dB〈A〉）

0.8
強42〜弱30

強38〜弱28

省エネ基準達成率（2006年度）
エネルギー消費効率
対応ガス種
本体色（マンセル値）￥213,730

23

2.88（2,480）

造

2

RHF-580FT

給排気筒

2（39.5m ）2（トップ別売）（54.5m ）24 畳まで（36.5m ）582×760×257

室温調節

消費電力（W）

木

コンクリート造

RHF-570FT

コンクリート造

33 畳まで

2

22 畳まで218

暖房能力（kW〈kcal/h〉）

造

造（39.5m ）2（23.0m ）2（¥123,300）

外形寸法（mm） 高さ×幅×奥行

ガス消費量（kW〈kcal/h〉）

木木

24 畳まで（31.5m ）14 畳まで（20.0m ）￥135,630

コンクリート造

19 畳まで2

RHF-310FT

型式

造（23.0m ）

2

2

（

木

14 畳まで

100％

101％

82.5％

82.6％

83.0％

LPG、13A・12A
本体

クラウドグレー（５．５Y ８．３／０．４）

背面カバー

ストーングレー（５．９Ｙ ６．４／０．４）■寸法図●斜線部分は直排壁穴センター位置です。（単位：mm）

RHF-310FT

RHF-570FT

RHF-580FT

RHF -1006FT

6

1システムで 最 大 2 0 0 台まで 接 続 可 能 。 操 作・管 理・監 視を一 括 する

新しくなった「集中コントロールシステム」
当システムは、学校や病院、介護施設などで、管理人室などに置いたパソコン、親機、中継機と、各部屋のガスFF暖房機（子機）を接続し、親機と子機間で通信を行うことにより、各ガスFF暖房機の運転管理をパソコンで集中的に行うことができるシステムです。
1システムでガスFF暖房機を最大200台まで接続可能（従来システム ※1 では最大100台まで）となり、より大規模施設への設置ニーズに応えます。
一方、集中管理をパソコンで行うことにより、従来システム ※1 では必須であった専用管理端末が不要となり、
小規模システムでの初期導入コストを抑えられます。

「集中コントロールシステム」設置イメージ
中継機

2F

教室A

1F

教室B

教室C

教室D
中継機

有線通信

LAN用ハブ

有線LAN

親機
教室E

教室F

職員室

※中継機とガスFF暖房機の間はRS-485通信接続です。 ※中継機とガスFF暖房機は直列接続します。分岐して接続する事はできません。 ※親機とパソコン、中継機の間は有線LAN接続です。

集 中 コントロ ー ル シ ス テ ム は こ ん な お 悩 み を 解 決しま す！
学校で

病 院・養 護 施 設 で●暖房の消し忘れ点検のために、●病室の温度調節に

全教室を見回らなければならない。
●教室ごとに室温が異なってしまう。
●授業の前後は、教室ごとのON／OFFがわずらわしい。

全室巡回しなければならない。
●忙しい業務の中で、消し忘れ点検が負担になる。
●病室ごとのON／OFFの手間が負担だ。

7

「 集 中コントロー ルシステム」の 特 長1システムでガスF F 暖 房 機を
最 大 2 0 0 台まで 接 続 可 能
親機1つのシステムで最大200台までガスFF暖房機が接続可能です（従来システム ※1では最大100台まで）。小規模施設から、部屋数の多い大規模な施設まで1システムで対応できます。各部屋のガスFF暖房機を管理人室などで集中管理することで、暖房の消し忘れ点検の必要もなく、1ヶ所で全室の安全管理ができます。
また、機器に異常が発生した際も、パソコン画面に表示してお知らせします。

各部屋のガスFF暖房機運転状況管理画面

パソコンの W E Bブラウ ザを使 用した集 中 管 理当システムは、パソコンのW E Bブラウザを用いて、各 部 屋のガスF F 暖 房 機の集 中 管 理を行います。従 来システム ※ 1 では必 須であった専 用
管理端末が不要となり、例えば、ガスFF暖房機10台の導入コストは、従来システム ※1に比べ大幅に削減できます。

様 々な施 設に対 応 できる
多 彩な操 作メニュー
ガスF F 暖 房 機の運 転・停 止を「 個 別 」「一斉」「グループごと」で選 択できるほか 、部 屋ごとに運 転 開 始 時 刻・終 了 時 刻をあらかじめ 設 定
する週 間プログラム設 定 やカレンダー 設 定など、システムを使 用 する施設の状況にあわせて多彩な運転制御が可能です。

週間運転スケジュール管理画面（※1）当社従来品RCCM-100Bを用いた集中コントロールシステムとの比較。

操作メニュー例■ 子機マニュアル 操 作■ カレンダー設 定■ 現在日時 設 定■ 週 間プログラム 設 定■ 子機 登 録■ 部屋名 称 登 録■ 子機グル ープ 設 定※SMTP認証が必要であるサーバーの場合、緊急メール機能を使用できません。

安全監視の省力化により、働く人の負担を軽 減します 。

各室を見回る時間と１ヵ所で全室の手間を省きます。

安全監視ができます。

使いたい時 、使いたい部屋だけ暖房。
光熱費の節約に。

8

業務用

集中コントロールシステム［RCCM-200AL、RCCM-200BL］

グループ登録や週間プログラム機能を備えた先進のコントロールシステム。

親機 RCCM-200AL（10-7907）

中継機 RCCM-200BL（10-7916）

希望小売価格（税込）

希望小売価格（税込）￥293,260（税抜¥266,600）￥131,120（税抜¥119,200）

RCCM-200AL 仕様

RCCM-200BL 仕様

型式

RCCM-200AL

型式

RCCM-200BL

製品名

集中コントロールシステム親機

製品名

集中コントロールシステム中継 機

親機：高さ24×幅108.7×奥行67

外径寸法(mm)

本体：高さ35×幅179.5×奥行86

親機PoEアダプター：高さ21×幅78×奥行54

電源

PoEHuBより供給

電源

PoEHuBより供給

消費電力

３Ｗ以下

消費電力

15.4W以下（PoEアダプタ含む）

通信線・接続方法

LANケーブル・RJ45

外径寸法(mm)

通信距離

負荷能力

通信線・接続方法・伝送距離（PoEHuB⇔中継機間）

最長100m（HuBから接続機器までのLANケーブルの長さ）

通信方式（中継機⇔FF暖房機）

中継 機：最大15台（FF暖房機は200台まで操作可能）

LANケーブル・RJ45
最長100m（HuBから接続機器までのLANケーブルの長さ）

有線通信：RS-485（シリアル通信）

通信距離

有線通信：最長1.2km

負荷能力

中継 機1台につきFF暖房機最大31台

F F 暖 房 機 集 中コントロー ルシステム（ R C C M - 2 0 0 ）に他 社 暖 房 機を接 続 する場 合 。
リンナイの 集 中シ ステムに 他 社 製 の 暖 房 機（ 三 菱 重 工 冷 熱 株 式 会 社 製 の F F 暖 房 機など ）を接 続 する必 要がある場 合には 、F O T - 2 8 0 、FOT-281を使用して下さい。 ※必要な部材と組み合わせ可能な暖房機はお問い合わせ下さい。

既存の集中コントロールシステム（RCCM-100B）に接続しているFF暖房機の取替について。
RHFS-310FL/570FL/1006FLとオプションで対応可能です。
※子機は既存のFF暖房機のものを使用します。暖房機の増設等で子機が必要な場合は、別途子機（RCCL-120）の取り寄せが必要です。

旧FF暖房機買い替え後のFF暖房機

オプション

RHFS-310FL

FOT-283

取替用部品セット（309）

FOT-282

取替用部品セット（559/1005）

RHFS-570FL

オプション名称

希望小売価格（税込）

RHFS-1006FL（）は税抜価格¥8,360（¥7,600）¥5,940（¥5,400）

既 存 の 集 中コントロー ルシステム（ R C C M - 1 0 0 B ）親 機 の 取 替につ い て 。
親機をRCCM-100BからRCCM-200に取替える場合は、既存の暖房機にFOT-279を取り付けることで、RCCM-200と接続することができます。
※T-279の接続はRS-485通信接続です。

9

接続可能機種 仕様
比較的小さなお部屋に
NEW

NEW

温暖地
木

造

コンクリート造

8 畳まで

10 畳まで8 畳まで12 畳まで2（16.5m ）（13.0m ）

2

2

木

）
は税抜価格

外形寸法（mm） 高さ×幅×奥行￥172,370

（

2

2

給排気筒

寒冷地

コンクリート造（23.0m ）（20.0m ）（￥156,700） トップ別売

造木

14 畳まで 19 畳まで

RHFS-310FL(10-8874)

希望小売価格（税込）（

温暖地

コンクリート造（13.0m ）

型式

寒冷地

造

木

暖房のめやす事務所や教室など広いスペースに病室や事務所などに

造

温暖地

コンクリート造

14 畳まで 22 畳まで（31.5m ）（23.0m ）2（36.5m ）

2

2

木

造

￥241,340（

木

24 畳まで 33 畳まで（39.5m ）2（54.5m ）造

コンクリート造

24 畳まで 38 畳まで

2（39.5m ）2（62.5m ）2

RHFS-1006FL（10-8513）

RHFS-570FL(10-8904)）

寒冷地

コンクリート造

給排気筒（￥219,400） トップ別売￥281,160

）

（

給排気筒

（￥255,600） トップ別売

695×465×257

593×760×257

670×930×320

19

23

39

暖房能力（kW〈kcal/h〉）

2.88（2,480）

5.28（4,540）

9.30（8,000）

ガス消費量
強〜弱
（kW〈kcal/h〉）

３．
49〜１．
７４
（3,000〜1,500）

6.40〜2.50（5,500〜2,150）

11.2〜4.09（9,600〜3,520）

0.8

1.0

3.0

※奥行は背面カバー含む

質量（kg）

加湿器容量（L）

電子サーモスタット Hi〜Lo／OFF

室温調節

L（10℃）
・12〜30（1℃単位）
・H
（強連続）

室温調節範囲（℃）

R1/2（TU接続可）

ガス接続

AC100V（50-60Hz）

電源
消費電力（W）

強

23

30

59

弱

15

17

31

1.3

待機時消費電力（W〈50-60Hz〉）

強３８〜弱２８

運転音（dB〈A〉）
省エネ基準達成率（2006年度）
エネルギー消費効率
本体色（マンセル値））

強42〜弱30

強45〜弱38

100％

101％

82.5％

83.0％

本体

クラウドグレー
（５．
５Y ８．
３／０．
４）

背面カバー

ストーングレー
（５．
９Ｙ ６．
４／０．
４）

※小口径迅速継ぎ手での接続（RHFS-1006FLは不可）には、1/2ネジ自在型プラグFOT-285（10-9179）希望小売価格（税込）￥2,310（税抜¥2,100）が必要です。
（ガス消費量により、ガスコードの長さに制限がありますので、ご注意ください。） ※親機、暖房機ともに受注生産品です。
（受注後約90日の納期となります。） ※受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

■寸法図
RHFS-310FL●斜線部分は直排壁穴センター位置です。（単位：mm）

RHFS-570FL

RHFS-1006FL

10機種別設置例

RHF-310FT

RHF-570FT

RHF-580FT

標準設置例

壁穴あけ工事
穴あけ工事を行う際には次のことを確認してください。

穴あけ工事を行う際には次のことを確認してください。

穴あけ工事を行う際には次のことを確認してください。

●機器本体正面から見て下図の太線部分（R114）の位置に円の中心がおさまるようにφ80mmの穴をあけてください。
(ただし給気管・排気管を延長される場合は除きます。）●壁に穴をあける場合、壁の内部にあるすじかい・電気配線・
ガス・水道の配管などに当たらないところを選んでください。

●機器本体正面から見て下図の斜線部分の位置に円の中心がおさまるようにφ80mmの穴をあけてください。(ただし給気管・排気管を延長される場合は除きます。）(作業のしやすい
位置は、高さ350mm、左側面から370mmです。）●壁に穴をあける場合、壁の内部にあるすじかい・電気配線・
ガス・水道の配管などに当たらないところを選んでください。

●機器本体正面から見て下図の斜線部分の位置に円の中心がおさまるようにφ80mmの穴をあけてください。
（ただし給排気筒を延長される場合は除きます。）●壁に穴を開ける場 合 、壁 の内 部にあるすじかい・電 気
配線・ガス・水道の配管などに当たらないところを選んでください。

（単位：mm）（単位：mm）（単位：mm）

給・排気 管の延長設置例
延長給・排気管工事を行う場合、本体後面の給・排気管の引き回しは下図のように設置してください。
左横引き配管延長工事

延長給・排気管工事を行う場合、本体後面の給・排気管の引き回しは下図のように設置してください。
左横引き配管延長工事

延長給・排気管工事を行う場合、本体後面の給・排気管の引き回しは下図のように設置してください。
左横引き配管延長工事

右横引き配管延長工事

右横引き配管延長工事

右横引き配管延長工事

左立上げ配管延長工事

立上げ配管延長工事

立上げ配管延長工事

右立上げ配管延長工事

注意11●排気施工時は、パチンストッパーやスライド管ストッパーなどを確実に設置してください。
「排気筒外れ検知」（90エラー）が作動する原因になります。
●スリーブ表面は、電気的絶縁がしてあります。この絶縁被覆を破らないように、木造建物等では、ラス網など十分カットしてください。また被覆を切った場合は、かならずビニールテープなどで補修してください。不備があると火災・感電の原因になります。又、排気筒外れ検知が正しく作動しない原因にもなります。
●排気筒外れ検知リード線は給気管に沿って引回してください。排気管に接触したりしないように適当な間隔で給気管と結束してください。

延長設置時の注意事項
標準設置以外の延長設置もできます。

RHF-1006FT
標準設置例

作業内 容

説 明 図

●延長工事には、別売品の延長用給排気セットを使用します。また他社製品からの買い替えの場合も、別売品の給排気筒トップと延長用
給排気セットを交換してください。
●排気管の各接続部には、抜け止め用のパチンストッパーを必ず取り付け、抜け止めの処置をしてください。
●延長工事は給気管・排気管の長さ4m、曲がり部分は3カ所以内で行ってください。不備があると、機器が損傷したり、異常点火・火災・
不完全燃焼・排気筒外れ検知が正しく作動しない原因になります。

壁 穴あけ工 事
穴あけ工事を行う際には次のことを確認してください。
●機器本体正面から見て下図の斜線部分の位置にφ80mmの中心がおさまるように穴をあけてください。
（ただし給気管・排気管を延長される場合は除きます。）●壁に穴をあける場合、壁の内部にあるすじかい・電気配線・
ガス・水道の配管などに当たらないところを選んでください。

〈12A・13Aの場合〉※LPガス及びRHF-1006FTは対象外です。

●給気管・排気管を延長する時には、給気管の先端に付いているゴムエルボ内の制限板を必ず取り外してください。開梱した機器に排気管（排気エルボを含む）を追加した場合には、制限版を取り外してください。制限板を取り付けたまま給気管・排気管を延長すると、空気不足による故障の原因になります。
○ 制限板は、機器を移設した際に必要となる場合がありますので、設置工事説明書、取扱説明書と共に保管して頂くようお客様にお渡しください。

※１ 排気管補助（９２．
５ｍｍ）
を取り付けない場合の中心範囲※２ 排気管補助（９２．
５ｍｍ）
を取り付けた場合の中心範囲（単位：mm）

給・排 気管の延長 設 置 例
延長給・排気管工事を行う場合、本体後面の給・排気管の引き回しは下図のように設置してください。
左横引き配管延長工事●排気管の途中に水滴（ドレン）がたまるような下り勾配をつけないでください。排気ガス
中のドレンが排気管内にたまり、不完全燃焼の原因になります。
●2.5m以上の延長配管の部分は、給排気筒
トップ側へドレンが流れるように設置してください。正しく設置しないと、疑縮水が多量に流れると加湿皿よりあふれる場合があります。
そのために2.5m以上の横引部には3°以上の下向き傾斜をつけてください。

●床下、天井裏などの目のとどかないところ
への延長はしないでください。室内の空気が汚れるおそれがあります。
右横引き配管延長工事

左立上げ配管延長工事●給気管と排気管は同じ長さで配管工事を行ってください。給気管が排気管と比較して極端に短いと、給排気筒トップが強風にさらされた時に途中消火したり、燃焼異常音を発生する場合があります。

●排気管と給気管は別売品の給排気部延長部材に同梱されている固定金具を使って、壁に固定してください。
横引きする場合は、排気管と給気管を、20mm以上離してください。
●給気管を給排気筒トップの給気口に接続の際、給気管が排気管に触れるおそれがある場合は、反対側の給気口を使用してください。また、使用しない給気口には給気口キャップを取り付けておいてください。
●別売品の給排気部延長部材を使って、給排気部延長工事を行った場合も、各部の接続箇所は、給排気部延長
部材に同梱されているパチンストッパーを使って確実に固定してください。接続箇所が正しく固定されていないと、排気筒外れ検知装置が作動する場合があります。
●給排気部延長工事を行った場合は、排気管の各接続部の金属部分は高温になりますので、必ずカバーで覆ってください。また、運転中には触れないようお客様に説明してください。排気管に被せるカバーは設置・使用条件によっては経年的に変色する場合があります。

12

ガスFF暖房機オプション （注）A…310FT（給排気管口径φ３５）B…570Fシリーズ、580FT（給気管口径φ50、排気管口径φ35） C…1006FT（給排気管口径φ５０）
FOT-084K ¥7,040（10-3103） （￥6,400）

φ50用 給気ホース1.8m

ウォールトップ（φ35用）（240〜400mm）

FOT-085K ¥8,360（10-3111） （￥7,600）

φ50用 給気ジョイント

ウォールトップ（φ35用）（400〜600mm）

FOT-086K ¥9,570（10-3129） （￥8,700）

ウォールトップA（φ50用）（115〜240mm）

FOT-260 ¥10,010（10-6609） （￥9,100）

ウォールトップA（φ50用）（240〜400mm）

FOT-261 ¥11,330 C（10-6617） （￥10,300）

ウォールトップA（φ50用）（400〜600mm）

FOT-262 ¥12,540（10-6626） （￥11,400）

φ35用 0.3mスライド管セット

FOT-230 ¥8,580（10-3554） （￥7,800）※図はFOT-230を示します。

スライド管ストッパー
固定バンド
（1個）
（総組）
（1個）

給気ジョイントC 排気エルボ
（組）
（1個）
リング
（2個）（1個）※図はFOT-250を示します。

給

リング
（2個）

カバー
（0.5m）（1個）

排スライド管ストッパー
0.3mスライド管
（1個）
（φ35）
（総組）
（1個）（総組）

スライド幅206〜326mm

気管

φ35用 0.5m スライド管

FOT-233 ¥4,840（10-3588） （￥4,400）

A
B

FOT-235 ¥5,390（10-3600） （￥4,900）

φ50用 0.5m スライド管

FOT-240 ¥4,840（10-3651） （￥4,400）

リング
（2個）

カバー
（1m）
（1個）

リング
（2個）

１mスライド管
スライド管ストッパー
（総組）
（1個）
（φ35）
（総組）
（1個）

エルボ
カバーストッパー
（2個）

カバー
（1m）
（1個）

スライド幅311〜536mm
エルボ
カバーストッパー
（2個）

カバー
（1m）
（1個）

FOT-242 ¥5,390（10-3677） （￥4,900）

排気スライド管
1mスライド管
（1個）
（φ50）
（総組）
（1個） ストッパー（組）スライド幅556〜1,026mm

そ の 他

0.5mスライド管
排気スライド管（φ50）（総組）（1個） ストッパー（組）（1個）

FOT-236 ¥2,860（10-3618） （￥2,600）

A
B

７０

カバー
（0.5m）
（1個）

排気エルボ
（φ35）
（組）
（1個）
リング
（2個）

FOT-243 ¥3,190（10-3686） （￥2,900）

φ35用 給気ホース2m

FOT-119¥1,760（10-5385） （￥1,600）

φ35用 給気ジョイント

FOT-120¥660（10-5393） （￥600）

C

パチンストッパー
（組）
（1個）

A

１００

カバー
（0.5m）
（1個）

排気エルボ
（φ50）
（組）
（1個）
エルボカバー
ストッパー（2個）

ロング排気フレキ600（組）（1個）
パチンストッパー（組）（1個）

パチンストッパー
（組）
（1個）

φ３５.３
（外）

0

57

C
49

FOT-101 ¥15,070 C（10-2938） （￥13,700）

吹出口ガード

FOT-258 ¥16,280 A（10-5050） （￥14,800）

吹出口ガードRHF-570FT用

FOT-257 ¥16,280 ー（10-5068） （￥14,800）

中折れフィルター
RHF-580FT用

FOT-208 ¥8,800
ー（10-0708） （￥8,000）
FOT-186¥8,030 A（10-0422） （￥7,300）
FOT-137¥6,710 ー（10-5245） （￥6,100）
FOT-263 ¥11,880（10-6766） （￥10,800） C
FOT-135¥1,210 AB（10-5236） （￥1,100） C
FOT-128¥1,210 A（10-5172） （￥1,100） B
FOT-285 ¥2,310 A（10-9179） （￥2,100） B
FOT-229 ¥2,530 AB（10-3707） （￥2,300） C
FOT-255 ¥2,090 AB（10-3716） （￥1,900） C
FOT-267¥5,940 AB（10-7282） （￥5,400） C
FOT-268 ¥10,010 AB（10-7290） （￥9,100） C

中折れフィルター
中折れフィルター
RHF-570FT用
中折れフィルター
特殊エルボ R1/2⇨R1/2
特殊エルボ R1/2⇨R3/8
1/2ネジ自在型プラグ

１１０

φ50用 排気エルボ

リング
（2個）

吹出口ガード

８０

φ35用 排気エルボ

カバー
（1m）
（1個）

FOT-161¥1,760 A（10-9381） （￥1,600） B
FOT-132¥7,920
トップカバーA（φ50用）（10-5202） （￥7,200）
FOT-133 ¥18,480
配管カバーA（φ50用）
C※立上げ配管時には別途特製部品が必要です （10-5210） （￥16,800）
FOT-134¥7,040
L型配管カバーA（φ50用）（10-5228） （￥6,400）
FOT-140¥5,280
トップカバーB（φ35用）（10-5708） （￥4,800）
FOT-141 ¥15,730 A
配管カバーB（φ35用）（10-5716） （￥14,300） B
FOT-142¥5,500
L型配管カバーB（φ35用）（10-5725） （￥5,000）
FOT-077 ¥19,800 AB
防護ネット（10-9490） （￥18,000） C

スライド幅556〜1,026mm

φ50用 1m スライド管

FOT-266 ¥6,820（10-7028） （￥6,200）

0.5mスライド管
スライド管ストッパー
（φ35）
（総組）
（1個）（総組）
（1個）

カバー
（1m）
（1個）

C

φ50用 ロング排気フレキ600

A
B

（内）
φ３４.４

ロング排気フレキ（組）（1個）
パチンストッパー（組）（1個）

φ35用 ショート排気管

スライド幅311〜536mm

φ35用 1m スライド管

FOT-238 ¥4,730（10-3635） （￥4,300）

リング
（2個）

１８
２３ １
１.７

カバー
（1m）
（注）
カバー
（0.5m）（注）
ショートスペーサー
スペーサーカバー

２
１４

５０
１,７
１２５

１８
０

カ バ ー

給気フレキホースD（1個）

カバー（0.5m）（1個）

FOT-231¥4,180（10-3562） （￥3,800）

φ35用 ロング排気フレキ600

カバー（0.5m）（1個）

管

給気φ50 排気φ35用 1mスライド管セット FOT-252¥13,640（スライド管セットA 1m）（10-4933） （￥12,400）
A寸法556〜1,026mm

φ35用 0.3m スライド管

A
0.3mスライド管⊕付ナベ小ネジ
（2個）
（φ35）
（総組）
（1個）

⊕付ナベタッピン
小ネジ
（4個）

C

配

B

カバー穴
絶縁部品
（1個）

特殊ナット
（2個）

92.5

中にOリング付き

１２０

給排気金具B
壁固定金具（2個）
取付のしおり（4個）

パチンストッパー（組）（2個）

給気φ50 排気φ35用 0.5mスライド管セット FOT-251¥9,680（スライド管セットA 0.5m）（10-4925） （￥8,800）
A寸法311〜536mm

C

給気フレキホース（1個）

給気ジョイントA 排気エルボ
リング（2個）（1個）（組）（1個）

給気φ50 排気φ35用 0.3mスライド管セット
FOT-250 ¥9,240（スライド管セットA 0.3m）（10-4917） （￥8,400）
A寸法206〜326mm

A
B

103

C

※図はFOT-124を示します。

B

１２５

１０３

FOT-241 ¥14,520（10-3669） （￥13,200）

φ35用 ロング排気フレキ

Aカバー（0.5m）（1個）

C

FOT-237¥4,400（10-3627） （￥4,000）

特殊ナット
（2個）

⊕付ナベタッピン
小ネジ
（4個）

A

２0
１

カバー穴
絶縁部品（1個）⊕付ナベ小ネジ（2個） 0.3mスライド管
（φ35）
（総組）
（1個）

φ５６.５
（外）

１８０ ３５２

１２０

FOT-239 ¥10,340（10-3643） （￥9,400）

FOT-090¥440（10-9954） （￥400）
FOT-284 ¥1,650（10-9161） （￥1,500）
FOT-129¥440（10-5180） （￥400）

B
C

１８
２３ １
１.７

２
１４

７４

A寸法556〜1,026mm

FOT-234 ¥12,870（10-3597） （￥11,700）

パチンストッパー（組）（2個）

φ50用 パチンストッパー

FOT-256 ¥1,320（10-4941） （￥1,200）

参考図

５０
１,７
１２５

１８
０

１２５

７４

φ50用 1mスライド管セット

A

給排気金具
取付のしおり （4個）

スライド管ストッパー
（総組）
（1個）
固定バンド
（1個）

）
内は税抜価格

１８０ ３５２２２０２２０A寸法311〜536mm

壁固定金具
（2個）

（

※図はFOT-101を示します。

146136φ50用 0.5mスライド管セット

排気管補助

希望小売価格（税込）

３４
）φ
外
（

A寸法556〜1,026mm

φ35用 パチンストッパー

管

φ35用 1mスライド管セット

給気φ50 排気φ35用
給排気固定金具

気

A寸法311〜536mm

FOT-232 ¥9,130（10-3570） （￥8,300）

φ50用 給排気固定金具

排φ35用 0.5mスライド管セット

φ35用 給排気固定金具

給給 排 気 筒 トッ プ ※A寸法206〜326mm

A
B

品名コード

FOT-121¥2,750（10-5406） （￥2,500）
FOT-227 ¥1,320（10-2727） （￥1,200）
FOT-123¥660（10-5147） （￥600）
FOT-124¥770（10-5155） （￥700）

232±1113103
1以下

ウォールトップ（φ35用）（140〜300mm）

型 式

名

49.4

品

２３０

参考図

蝶番
100°以上可動179

蝶番
100°以上
可動

10696
1以下

）
内は税抜価格

49.8

（

１０３.５

希望小売価格（税込）

８３.５

品名コード

適用

型 式

名

適用

品

496

351

78
88

（注）排気管は植毛タイプを廃止したため、手を触れるおそれがある部分には必ず排気管用断熱カバーをご使用ください。
※ 壁厚140mm以下の場合はリビングエンジニアリング株式会社のショートスペーサーやストーブ用スペーサーカバーをお使いください。
くわしくは東京ガスリノベーション株式会社のホームページを参照ください。

集中コントローラー用オプション
型 式

名 称

品名コード

FOT-273 オプション子機10-8173

FOT-275 外部サーミスタ

10-8203

使 用 用 途

希望小売価格（税込）（税抜価格）

パトライト・ブザーを設置する際に必要。RCCM-200AL1台に対し最大3台まで設定可能（FF200台とオプション子機3台も可） ¥162,250（¥147,500）
HA運転（RCCM-100B用暖房機又は他社暖房機）のFF暖房機に接続した際に、親機から室温設定をする場合に必要

FOT-276 ガス漏れ警報機用ハーネスセット 10-8211

ガス漏れ警報器を接続する際に使用

FOT-277 パトライト用ハーネスセット

10-8229

パトライト・ブザーを接続する際に使用

FOT-279 RCCM-200対応セット

10-8475

RCCM-100Bに接続していた暖房機を、RCCM-200に接続する場合に使用

FOT-280 他社連動用子機

10-8483

他社製暖房機をRCCM-200に接続する場合に使用

10-8491

FOT-280に電源供給する場合に使用

FOT-281

子機用ACアダプタ

FOT-282 取替用部品セット（559/1005） 10-8793

RCCM-200用のFF暖房機をRCCM-100Bで運転するためのオプション（570/1006対応）

FOT-283 取替用部品セット（309）

RCCM-200用のFF暖房機をRCCM-100Bで運転するためのオプション（310対応）10-8807¥10,780 （¥9,800）¥2,970 （¥2,700）¥3,410 （¥3,100）¥68,750 （¥62,500）¥72,380 （¥65,800）¥26,290 （¥23,900）¥5,940 （¥5,400）¥8,360 （¥7,600）※受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

13

ガス暖炉 強 制 給 排 気（ F F 方 式 ）炎の揺らぎが上質な時間を演出、リビングを暖かさと癒しの贅沢な住空間に。
ち ょ っ と 贅 沢 な 空 間 を 、リ ン ナ イ が 提 案 し ま す 。
炎は温もりを感じさせてくれるとともに、その揺らぎは心を和ませ
安らぎを与えてくれます。そして、炎の周りには、自然と人が集まり、穏やかな時 間が流れます。優 雅で上 質な住 空 間を創り出 すガス
暖炉。暮らしにさりげなく贅沢なひとときを灯します。
炎のレベルは7段階、リモコンでワンタッチ操作。暖かさといっしょに、炎の大きさをお選びいただけます。強制給排気（ＦＦ式）
によって、高気密の空間でも安心してご利用いただけます。灰も排気も残さないから、お手入れの手間がいりません。
※ご使用により、燃焼室のガラスの内側が汚れる場合があります。
ご用命により、サービス員が有料にて清掃いたします。

優雅な住空間をデザインする上質なフロントパネル。

SHINE

フロントパネル ： ステンレス

RHFE-750ETR-S 50Hｚ／60Hｚ￥1,021,020（税抜¥928,200）

希望小売価格（税込）●暖房能力：7.16kW（6,160kcal/h）●暖房のめやす：
（温暖地）
／
木造18畳
（29.5m2）
コンクリート造25畳（41.5m2）（寒冷地）／
2
コンクリート造30畳（49.5m2）
木造19畳（31.5m ）●ガス種：LPG、
13A・12A 電源周波数区分有り●受注生産品（受注後約90日の納期となります）

型式内訳
本体
RHFE-750ETR 50Hｚ（10-9675）
希望小売価格（税込）￥900,900（税抜¥819,000）
RHFE-750ETR 60Hｚ（10-9683）
希望小売価格（税込）￥900,900（税抜¥819,000）
フロントパネル（ステンレス）
RHFE-750ETR-S-F（10-0253）
希望小売価格（税込）￥120,120（税抜¥109,200）

ガス暖炉オプション部材
品

型

名

式

希望小売価格（税込）（ ）内は税抜価格¥19,580

給排気筒トップ（φ80用）（130〜280mm）排気ストレートタイプ

FOT-209
FOT-209K※（¥17,800）

給排気筒トップ（φ80用）（240〜400mm）排気ストレートタイプ

FOT-210
FOT-210K※（¥19,600）

給排気筒トップ（φ80用）（130〜280mm）排気90°曲げタイプ

FOT-211
FOT-211K※（¥20,400）

給排気筒トップ（φ80用）（240〜400mm）排気90°曲げタイプ

FOT-212K※

給気中継パイプ（φ75用）

FOT-213

給気ホースセット（φ75用）3m

FOT-214

給気ホースセット（φ75用）5m

FOT-215¥21,560¥22,440¥24,640（¥22,400）¥1,320（¥1,200）¥24,200（¥22,000）¥37,400（¥34,000）※末尾にＫのつく型式は寒冷地仕様です。

※直排気の場合も給気ホースセット（φ75用）が必要です。 ※くわしくは、
ガス暖炉「アリーバ」
カタログをご覧ください。

※受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

14

暖房のめやすについて●このカタログに掲載のFF式ガス温風暖房機の暖房のめやすは、一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。
●「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域（東京、名古屋、大阪など）を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域（札幌など）を指します。
●温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。
●寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材（グラスウール）75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材（ポリスチレンフォーム）30mmのコン
クリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。
●暖房のめやすは、暖房立ち上がり時間を30分として、設定室温20℃に達するまでの最大負荷計算により算出された値です。
●室温表示は、お部屋の構造、設置場所、室外温度などによってお部屋全体の温度とは多少異なる場合があります。表示される室温はめやすとしてください。
●このカタログに掲載のガス器具は、海抜1,000mまで使用できます。1,000m以上で使用すると点火不良などの不具合が発生することがあります。
●湿気の多いところや特殊環境（温泉害・塩害）等の場所には設置しないでください。
●ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意●ガス接続部に不備があると火災の原因となりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。
●スプレー缶を機器の近くに置かないでください。破裂する恐れがあります。
●ガスFF暖房機の工事（ガス、水道、電気など）には、専門の資格が必要です。お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。配管等の据付け工事に不備があると事故の原因となることがあります。
●点検を受けてください。長期間快適にお使いいただくためには、日頃のお手入れはもちろんですが、定期的な保守点検が必要です。3年毎の保守点検をおすすめします。費用はお客様の負担になります。

●補修用性能部品の保有期間は製造打切後7年です。

本社：〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号

ホームページアドレス：

故障・修理・製品についてのお問い合わせ
インターネットの場合

お電話の場合

お問い合わせ・サポート

修 理 の お申し込み

https://www.rinnai.co.jp/contact/

https://user.rinnai.co.jp/shuri/CUkeForm.aspx

お客様センター●修理の受付：365日24時間

携帯電話からはこちらにおかけください。

（通話料金が発生します。）●お問い合わせ：月〜土9：00〜18：00 ※日祝及び当社指定休日を除く

保守点 検についてのお問 い 合わせ●受付時間：平日9：00〜18：00 ※土日祝など当社指定休日を除く※PHS及びIP電話からはご利用いただけませんので、一般電話/携帯電話からお願いします。

保守点検コールセンター

間 違 い 電 話 が 多くなって おります 。お電 話をいただく際には 、番 号を必 ず お確 かめのうえ、くれぐれもお間 違 い のないようにお願 いします 。

●お求めは信用とゆきとどいたサービスの店

このカタログの掲 載内 容は、2023年 4月現在 のものです。

●本カタログに掲載しております商品の価格は、希望小売価格です。配送費、据付部材、据付工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。
●ガス消費量・能力・エネルギー消費効率は、都市ガス13Aで表示していますが、ガス種により異なる場合があります。
●印刷物のため、実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。
●商品の価格及びデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載の商品写真は、警告・注意シール表示を省略しているものがあります。
TS12-2023-Ⅰ-04.013