大空間をエリアごとに空調

人感センサー制御
床吹出口

空研工業株式会社
KUKEN KOGYO. CO., LTD.

全体空調から人が居るところだけのエリア空調へ。
大空間の「もったいない」を解決します。
快 適はもちろん大 切だけど、資 源の無 駄使いはしたくない。
環 境 世 紀の今 、「 もったいない 」の解決は私 たちの大きなテーマです 。
そこで 、人 感センサーを利用した新 発 想の空調システム。
ホールのような大 空間の全 体を空調するのではなく人 が居るエリアだけを快 適にする 、スマート空調です 。

人感センサーによる床からの吹出口システムで優れた省エネ効果が期待できます。
大空間のための従来の空調は全体を空調するため、大きホール内空調時温度分布イメージなエネルギーが必要でした。
しかも天井から風を吹き出すシステムのため、「人の快適」にあまり影響のない高い部分も空調しなければなりません。
その欠点を補うために導入されたのが、人感センサーにより床吹出口による居住域（床から2ｍの高さまで）の空調が行え、座席部でのエリア空調ができるシステムです。空調空間を最小限にすることで空調負荷を低減、省エネ空調を実現しました。
またエリ

ア単位で人が座っているところを判別。不要なエリアの空調を削減することができるため、さらに全体空調省エネとなります。

全体空調に比べ12.7％省エネ
ホール全体空調時のエネルギーを100%とすると居住域空調では風量比分の12.7%を削減することができます。

【解析条件】※室内負荷は別途設定

器具の種類
ノズル
空調方式
全体空調
器具サイズ
（ｍｍ）
φ490
吹出個数
25
吹出総風量
（ｍ3/ｈ） 32538
単位吹出風量（ｍ3/ｈ） 1302

床吹出口
居住域空調
400 215
406
28420
70

居住域空調
全体空調では、段床の温度差が大きく、居住域空調では、その温度差が解消されます。

トータル熱負荷
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

（W）

KUKEN KOGYO. CO., LTD.

それだけ空調エネルギーの削減が図れます。
1000 120000

空調エネルギー削減の効果

800
600400200

800 750 700 650 600 550 500 450 400

■人員

01

全体空調に比べて、人感センサーを使用したエリア空調の場合、人が少なくなれば全体空調 W

■

0（人員）

居住域+人感連動空調 W■

100000
80000
60000
40000
20000
0（W）

800 750 700 650 600 550 500 450 400（人員）■人体負荷 ■照明負荷 ■躯体負荷

KUKEN KOGYO. CO., LTD.

02

エリアごとの在席状況を人感センサーで検知しON・OFFを決定。
床吹出口に組込まれた人感センサーが、エリアごとに人が座っているかを検出・収集。

その情報に基づき、無線機器を通じて中央監視盤まで信号を返し、在席部エリアの各CAV（定風量装置）へon/oﬀ制御を行います。

客席断面図

人感センサー検知範囲
気流イメージ
吹出口

従来のシステムでは冷房時と暖房時、両方を設定温度に近づけるためには空調の立ち上がりに時間がか

KUKEN KOGYO. CO., LTD.

暖房気流イメージ

冷房気流イメージ

かり、温度ムラができることもありました。
空研は床からの吹出方式の新システムを開発。冷房時は椅子の背入力ノード
センサー渡り線

ACアダプタ（約3m）
AC100V電源に接続【床下チャンバー1ブロック】

AC100V電源に接続

もたれに沿って冷房気流を立ち上げ（FL+1.8m）後部座席者の上部から拡散的に降下するノンドラフト気流を作り上げました。
また暖房気流は床から吹出してもCAV

出力ノード

ACアダプタ（約3m）

は無線機器（入力ノード・出力ノード）03

冷房時も暖房時も、その椅子に座った人に快適な空調を、スピーディーに実現。

上昇気流になり天井ばかりが暖められることになるた

め、床吹出口内部に自動風向可変装置を設け、椅子座面を直接暖めて、椅子全体（在席者全体）を暖気で包み込む気流としました。
（オート型吹出口の場合）（オート型の場合）

KUKEN KOGYO. CO., LTD.

04

システム概略

配線を無線化し、施工コストをダウン。
中央監視盤で迅速・正確にコントロールします。
床吹出口に組込まれた人感センサーにより、エリアごとの人の在席状況の情報を、検出・収集します。

吹出口

収集された情報に基づき、無線機器を通じて中央監視盤まで信号を返し、エリアの各CAVへ適切な送風量を送るよう指示します。

ホール内座席下設置

概略図

人感センサー

人感センサー

CAV
床吹出口

空調温度管理システム
人感センサーレイアウト

床吹出口

無線子機

無線子機

床下チャンバー内

給気
CAV

無線
親機
無線
子機
予冷・予暖信号タブレット

CC-Link
ケーブル
無線
LAN

PLC

無線

有線（弊社施工区分）

有線（お客様施工区分）

床に設置した吹出口から温度ムラのない快適な冷房・暖房、そして新鮮な空気の空調を提供します。
生まれたて、出来たてが新鮮でおいしいのは空気も同じ。

「人感センサー制御床吹出口システム」
では椅子下床の吹出口から迅速に送風。
温度ムラのない快適な冷房・暖房、そして新鮮な空気の空調を実現しました。

05

KUKEN KOGYO. CO., LTD.

※それぞれの機器にAC電源は必要です。
（客先御施工）※施工区分の詳細についてはお問い合わせください。

情報表示器

HUB

中央監視

各無線機器の収集するデータや状況はタブレットでもモニタリング可能。

オプション

無線式を採用することで複雑な電気配線は不要に。
施工コストダウンを実現しました。
また各無線機の収集するデータや状況は、情報表示器だけでなくタブレットタイプのPCでも故障信号・温度・風量のモニタリングが可能。

KUKEN KOGYO. CO., LTD.

06

そのエリアに人がいるか、いないかを人感センサーで感知してON/OFF制御。

先端の知識と技術を各機能に凝縮。

人感センサーでエリアに人がいるか、いないかを検知。

知。無線子機に信号を出力。人感センサーは2分間隔ご構成機器
人感センサー・無線子機（入力ノード）付き吹出口

CAVのモード設定を切替え、強制開し、風量を上げることで開演

無線子機（出力ノード）付きCAV

人感センサーで対象範囲内（4〜5席）の人の動きを感床チャンバー内へ換気する風量を調整する機器。駆動装との反応に対しCAV開閉。またエリア内の人感センサー

指令を受信した子機は、個々のCAVへの風量制御信号が1つでも反応するとそのエリアのCAVが全開します。

前の予冷・予暖をスピーディー＆スムーズに行います。

置に取り付けられた子機と親機間で無線通信を行い、を出力します。

主な特徴

CAV駆動装置

ランニングコストを削減

フレキシブルに対応

床吹出口、人感センサー採用により居住域で人の在席エホールなど空間の利用状況に応じて、不在スペースの大幅に削減できます。

能です。

リアだけを空調。空調効率が高まり、ランニングコストを空調を削減するなどフレキシブル（柔軟）な対応が 可

常に新鮮な空気を供給
快 適な気流で送ります。また、換気効率の向上も期待できます。

人感センサー部拡大

中央監視システムは無線式を採用。無線親機・子機を使用することで複雑な電気配線は不要で施工コストを抑えることができます。

無線子機（出力ノード）裏面
無線子機（入力ノード）親機（ゲートウェイ）

複雑な信号配線は不要

座席下の床という人に近いところから、新鮮な空気を正面

通信管理用PLCとCC-Link（制御と情報を同時に扱える高速ネットワーク）との無線通信を行う機器。
1300人規模のホール地下には2台程度設置します。

子機（入出力ノード）
親機及び子機間で通信を行う機器。
人感センサーからは有線での信号を処理します。

エリアごとに床下のチャンバー（気流を整える装置）をグループ分け。
CAV（定風量装置）も床チャンバーごとに設置。
快適に空調します。
床下チャンバー例

ホール平面図通信管理用PLC
あ-①
あ-②

あ-①

え-①

え-②
あ-②

え-②

い-①

い-①

あ-③

人感センサー+無線ユニット付吹出口

う-①

え-③

う-②

い-②
あ-⑤

人感センサーなしの吹出口

あ-⑥

確認でき、CAVの風量確認及び強制開閉信号を出力可

チパネル。人感センサーの配置及び入力情報が簡易に能です。
また、子機（入出力ノード）の一覧画面、エラー等え-④う-②い-②

え-⑤う-③

あ-⑤い-④え-⑥う-④あ-⑥

え-⑦う-⑤い-⑤

え-⑥う-④い-④い-⑤

え-⑤う-③い-③

あ-⑦

切な送風量を決定し、風量制御信号を出力します。

え-④

あ-④

い-③

あ-⑦

通信管理用PLCで管理・処理された情報を表示するタッの簡易ログの確認ができます。

え-③あ-③

人感センサー付吹出口

CAV 1台う-①

あ-④

親機とCC-Link通信を行い、親機で得られた情報を管理・処理する機器。
また、その情報に基づき、各CAVの適え-①

ノード情報表示器

う-⑤

え-⑦

エリア単位：10〜20席

07

KUKEN KOGYO. CO., LTD.

KUKEN KOGYO. CO., LTD.

08

環境に配慮した省エネ快適設計。
空研の人感センサーシリーズ
人の存在を感知して省エネ

人感センサー検出外気取入れシステム

大空間をエリアごとに空調

ホール向け人感センサー制御
床吹出口システム
風量ユニットメンテナンススペース
300mm以上（128）
φD（ダクト寸法）
­3117
吊り金具
運送時破損防止保護カバー

LX
50 5050

出力ノード

11050

満室の時は最大風量、少人数・無人の時は最小風量。
空間換気の「もったいない」を解決します。

軸受
メタル

風向する新システム。人の有無をセンサーで検知
4芯ケーブル

駆動装置

風速センサー

ACアダプタ（約3m）

シャフト

膜付グロメット

た最小風量で換気します。
しかも各空間を一コネクタ

φ４８
φ８０

１６括換気するため、外調機のフィルターも一括メンテナンス。

入力ノード

従来の2つのシステムのメリットを併せ持つ先

Ｔ＝
９〜２５

約３ｍｍ

（４８.２）
２８
２.５ ２５.５るエリアだけを空調。空調効率が高まり、ランニングで、少人数や無人のときはあらかじめ設定され３芯ケーブル（１.７ｍ）０.３ｍ

φ６５（天井開口寸法）

取付前の状態

床吹出口、人感センサー採用により居住域で人のいし、空間が人であふれているときは最大風量

羽根パッキン※2階席等天井有りの場合、床吹出口とは別に人感センサーのみ天井設置も可能

取付時の状態

環境世紀の画期的な新システムです。

側板

AC100V電源に接続

人感ユニット人がいるエリアだけを感知して空調。

学校の教室等の空調装置の省エネ化を実現

φD­3190※御施工時、御客様にて取外してください。

１６

人感センサー

コストを大幅に削減。座席下の床という人に近いとこ進システムです。
ACアダプタ（約3m）

ＡＣ１００Ｖ電源に接続換気効率の向上も期待できます。

１４

ろから、新鮮な空気を快適な気流で送ります。また、AA

人感センサー導入事例

外気用吹出口吹出口
240

CAVにて必要換気量
可変30353017

各種ホールをはじめ大学の大教室などにもおすすめします。

人感センサー（保護シール付き）※施工後、剥がしてください。

1005053（冷房時）

太田市民会館

300（外形寸法）

ナットサート

AA
フェース
前後５ｍｍ
スライド
長穴付偏流版

20B

152­φ5 後
50100

φ4.2ーP5.5 60 千鳥

前B

ローレットビス

φ145（外形寸法）
φ150（開口寸法）

圧力センサー
にて制御

入力ノード取付版※施工時、下方にスライドさせて取付。

施工写真（ファンをインバーター制御）

人感センサー拡大

お客様のメリット
無線子機付床吹出口施工箇所（ホール内）

無線子機付CAV施工

人感センサー
にて人の有無を検知

無線親機施工床下チャンバー施工後

1

省エネ
空間が人であふれているときは最大風量で、少人数や無人のときはあらかじめ設定された最小風量で換気します。

お客様のメリット

2

メンテ軽減
空研の新システムはセントラル方式のため、大きな外調機1つ分のフィルターメンテナンスですみます。

※床吹出口の形状は、座席・風量・段床高さ等によって変わります。

09

KUKEN KOGYO. CO., LTD.

KUKEN KOGYO. CO., LTD.

10

総販売元

本社

仙 台 支 店
東 京 支 店

名古屋支店
大 阪 支 店
広 島 支 店

福 岡 支 店
冷熱福岡支店
冷熱熊本支店

冷熱長崎支店工事部

福 岡 工 場〒810-0051 福岡県福岡市中央区大濠公園 2-39

TEL.092-741-5031

FA X.092-741-5122〒105- 0011 東京都港区芝公園1-3-1

TEL.03-5776-4961

FAX.03-3431-6568〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央 2-9-27〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 3-23-8〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町 1-11-7〒730-0041 広島県広島市中区小町 3-17

〒810-0051 福岡県福岡市中央区大濠公園 2-39
〒810-0051 福岡県福岡市中央区大濠公園 2-39
〒860-0834 熊本県熊本市南区江越1-25-20〒850-0862 長崎県長崎市出島町 1-14

〒819-0005 福岡県福岡市西区内浜 2-4-38〒823-0013 福岡県宮若市芹田 586

URL https://www.kuken.com

TEL.022-261-2530

TEL.052-953-3100

TEL.06-6449-6201
TEL.082-546-2590

TEL.092-741-5034

TEL.092-741-5033
TEL.096-243-7666
TEL .095-811-3117

TEL.092-707-6691
TEL.0949-32-1212

FAX.022-261-2571

FAX.052-953-1721
FAX.06-6449-6205

FAX.082-546-2591
FAX.092-741-5030

FAX.092-781-8156
FAX.096-243-7500

FAX.095-811-3120

FAX.092-707-6692
FAX.0949-32-1217

E-mail honbu@kuken.com

製造元

本 社・工 場〒819-1321 福岡県糸島市志摩小富士 968

URL http://www.kuchogiken.co.jp

注意事項

TEL.092-328 -1377

FAX. 092-328 -1200

E-mail toi-kgk@kuchogiken.co.jp◎弊社製品の使用に際しましては、各製品の取扱説明書をお読みになり、注意事項、安全点検、清掃などの確認をお願いいたします。
◎本パンフレットに記載された内容は、製品改良のため、変更する場合がございます。◎本パンフレットの記載事項の無断転載、複写等を禁じます。

JSKF 初版 2017.11.3000（TP）