プローブ型温度センサー

1ZETA 照度センサー
OPZ1ZT92
ユーザーマニュアルV2.0.01ⓒ 2016-2020 Techsor Inc.

著作権
本文書の著作権は ZiFiSense に帰属します。事前に ZiFiSense の書面による許可を得ることなく、いかなる方式でも複製してはなりません。

免責声明
ZiFiSense が本製品に変更を加えた場合、あらためて通知を差し上げませんことをお許しください。
ZiFiSense が提供する情報は正確かつ信頼できるものです。ただし、ZiFiSense はその使用及びその使用による特許又は第三者の権利の侵害に対して、責任を負いません。その他の特許使用許諾を得ていないものは、ZiFiSense の特許所有権の範囲内と見做されます。

目次
1.製品紹介...................................................................................................................................................... 3
2.適用範囲...................................................................................................................................................... 3
3.製品外観...................................................................................................................................................... 3
4.機能特徴...................................................................................................................................................... 3
5.製品パラメーター ...................................................................................................................................... 3
6.パッキングリスト ...................................................................................................................................... 47.設置 ............................................................................................................................................................. 4
7.1 設置手順 .............................................................................................................................................. 4
8.デバッグ...................................................................................................................................................... 6
8.1

オンラインステータスのクエリ ................................................................................................... 6

8.2

一般的な障害および処理 ........................................................................................................... 62

1.製品紹介ZETA 無線伝送をサポートする照度センサは、照度を定量的に検出し、暗い環境を判断することができる。

2.適用範囲機械室の照明判断、ランプの老朽化など。

3.製品外観4.機能特徴・ワイヤレス伝送
・バッテリー電源、超低消費電力
・設置が便利で、感度が高い
・信頼できる検出、リアルタイム送信

5.製品パラメーター
製品モデル
無線特性

電気特性

物理特性

センサ特性

動作環境

OPZ1ZT
送信プロトコル

ZETA

動作周波数帯域

920MHz 帯

送信電力

13dBm（20mW）

給電タイプ

バッテリー電源

電池容量

2*2400mAh

待機電流

≤10uA

動作電流

≤70mA

サイズ

66*55*36mm

ハウジング材料

ABS

アンテナ

外付けスティックアンテナ

距離パッキングリス
ト
精度0.1～2000lux

動作温度-20℃～+75℃

保管温度-40℃～+100℃

設置場所屋内仕様（屋外では使用できません）

2×ER14505

3％*読み取り値+ 0.5％*範囲

電波法 工事設計認証番号：006-001024
電気通信事業法 認証番号：D21-0033001

36.パッキングリスト
照度センサ
電池

1個
2 個（内蔵）7.設置
3 種の設置方式:ネジ、3M ゴム、ケーブルタイ

7.1 設置手順
1）ねじ1.1）補材準備

No.
123

材料
セルフタッピングねじ M3*20#4 膨張プラスチックチューブ
ハンマドリル#4 ドリル、ハンマ、マイナスドラ
イバプラスドライバ

数量
2 個/1 つの設備
2個２）Ｍゴム2.1）補材準備No.
12材料
3M 両面接着剤(5CM)
マイナスドライバー

数量
若干2個2.2）手順★設置位置をクリーニングする
平坦な取り付け位置を選択し、きれいにする。
★設備を開く下の穴から上カバーを開けるには、マイナスドライバーを使う。

★電源を入れる
電源プラグを上ケースのコンセントに差し込み、2 本の ER14505 電池(ER 電池単 3 タイプ)を取り付け、カバーを戻す。
★センサーを貼り付ける
4磁気ブロックとセンサーの背面にある適切な量の 3M 接着テープをはがし、3M 接着剤の保護フィルムをはがし、指定された位置に設備を取り付ける★固定
2 本の固定金具をそれぞれ設備に通し、ポールに固定する。

ケーブルタイで固定する

帯固定位置★ブローブ固定
測定点を選択し、きれいにする。

熱伝導性 シリセンサー
プローブ

カゲル

熱伝導性シリカゲル等を塗って、センサープローブを測定点に取り付ける。

ケーブルタイでセンシングプローブを固定する。

ケーブル帯

5

断熱綿で測定点を包む。

断熱綿

8.デバッグ
8.1

オンラインステータスのクエリ

zifisense cloud platform URL：https://network.zifisense.com（Other cloud p latform
URL： http://IP:25450/teamcms/homePage，対応するプラットフォームサーバーIPに入力），ログイン画面は次のように：

１）プラットフォームに入った後、[デバイス管理]-[ターミナル管理]をクリックし、[ターミナル管理] で現在のデバイス ID を入力、オンラインかどうかを確認する（ハートビートは現在の時刻です）、オンラインの場合、画面は次のように：※電池消耗を抑えるため、ダウンリンクモードをACKダウンリンクモードに設定することを推奨しております(設定方法は、ZETAサーバー「ヘルプ」よりご確認ください。)

8.2

一般的な障害および処理

１） 電源投入後、プラットフォームの表示はオンラインではない場合：MAC を確認してください
1. （0 と D、8 と B）、バッテリーが正しく取り付けられているかどうか、プラス極とマイナス極も確認してください、
2. パケットキャプチャツールで現場のゲートウェイまたは MOTE の電界強度が正常範囲内にあるかどうかを確認
3. してください、ハンドヘルドスペクトラムアナライザーで干渉を検出してください
２） オンライン後にすぐオフラインになる場合：ハードウェアのはんだ付けか、ダウンリンクモードが正しく選択されているかを確認してください（zeta-p の場合、ack D ownlink を選択する）
1. 検出された温度と実際に表示される温度値との差が大きい場合：プローブがしっかりと設置されるかどうかを確認してください。
2. 設置する前に熱伝導性シリカゲルを塗ってください。

6更新履歴バージョン
V1.0.0V1.1.0V2.0.0V2.0.0修正時期
2018.03.23
2018.06.26
2021.04.23
2022.10.08

説明原稿
最適化詳細
動作環境更新
認証番号更新Shanghai, China

Xiamen, China

Cambridge, UK

Room 901, Block 67, Hongcao

Room 1303, Building A-02,

3 Charles Babbage Road,

Building,421 Hongcao Road,

Software Park Phase Ⅲ,

Cambridge, CB3 0GT

Jimei
Shanghai

District, Xiamen

United Kingdom+86 (0) 21-61320820+86 (0) 592 6070310+44 (0) 1223 491 099

日本総代理店
株式会社テクサー〒206-0034 東京都多摩市鶴牧 1-1-14 コージィーコート 2F 1
TEL&FAX： 042-400-7582
https://techsor.co.jp ｜ support@techsor.co.jp

ZETA アライアンス
https://zeta-alliance.org ｜ info@zeta-alliance.jp

7

8