マルチバーナーフレームモジュールボード
SFRS-2/SFRS-4
取扱説明書
安全にご使用頂くために取付前に必ず全文をお読み下さい

交換前

交換後

設計・製作：       
http://www.shinwa-jitsugyo.co.jp/

安全にご使用頂くために本 製 品 は 、 株 式 会 社 山 武 製 の マ ル チ バ ー ナ ー フ レ ー ム モ ジ ュ ー ル 「 WN200 」
ま た は 「 WN210 」 を マ ル チ バ ー ナ ー コ ン ト ロ ー ル フ レ ー ム リ レ ー 「 FRS100 」に 置 き 換 え る た め の 製 品 で す 。設 備 の 保 守 を 担 当 さ れ る 方 は 、安 全 の た め 、
本 取 扱 説 明 書 お よ び 添 付 の「 FRS100取 扱 説 明 書 」の 両 方 を 必 ず お 読 み 頂 き 、仕様、回路構成を十分にご理解の上ご使用下さい。

マルチバーナーフレームモジュ ールボード

SFRS-2/SFRS-4取扱説明書

警告
本 製 品 は 、 株 式 会 社 山 武 が 販 売 し て い る バ ッ チ 運 転 用 の 燃 焼 安 全 機 器 、 FRS100シ リ ー ズ を
利 用 し 、 株 式 会 社 山 武 が 2000年 （ 平 成 12年 ） ま で 供 給 し て い た マ ル チ バ ー ナ ー フ レ ー ム モジ ュ ー ル 、 WN200Aお よ び WN210Aを 簡 単 な 工 事 に よ り 置 き 換 え る た め の 製 品 で す 。
本 製 品 は 、 Ｗ Ｎ ２ ０ ０ Aお よ び Ｗ Ｎ ２ １ ０ Aと 同 様 に 、 ス タ ー ト チ ェ ッ ク 方 式 の バ ッ チ 運 転 （ ２ ４ 時間以内に１回以上発停する装置）用として使用できます。
連続運転（２４時間以上連続して燃焼が継続する装置）の場合は、セルフチェック機能のある他の製品をご使用下さい。
本 製 品 は 、 WN２ ０ ０ Aお よ び WN210Aの 取 扱 説 明 書 お よ び FRS100取 扱 説 明 書 の 「 第 2章取り付け・結線」を参考に開発しています。
本 製 品 で は 、 Ｆ Ｒ Ｓ １ ０ ０ を Ｆ Ｒ Ｓ １ ０ ０ の 取 扱 説 明 書 「 第 2章取り付け・結線」の「バーナー火炎 監 視 の 場 合 (燃 焼 安 全 と し て 本 器 で バ ル ブ 遮 断 な ど を 行 わ な い 場 合 ）」 の 使 い 方 と し て い ます。また、ＳＦＲＳ−２／ＳＦＲＳ−４上のリレー回路で従来のＷＮ２００ＡおよびＷＭ２１０Ａ」と同等の互換性のある回路構成を実現しています。
本 製 品 で は 、 FRS100の ス タ ー ト チ ェ ッ ク 回 路 （ 自 己 点 検 回 路 ） は 電 源 が 本 製 品 の 電 源 端 子に 供 給 さ れ た タ イ ミ ン グ に の み 動 作 し ま す 。 従 っ て 、 本 製 品 に は 設 備 の 電 源 ス イ ッ チ が ONになった時点から、常時電源が印加されるような回路として下さい。
本 製 品 で は 、 WN200Aお よ び WN210Aと の 互 換 性 を 確 保 す る た め に 、 FRS100と 点 火 ト ラ ン スが補助リレーを介して接続される構成となっています。補助リレーはオムロン株式会社の製品を使用しておりますが、交換の際には、型式および電源電圧を確認の上、全く同じリレーの新品に置き換えて下さい。特に、リレーの電源電圧の確認を確実に行って下さい。
また、負荷は本製品に直接接続する回路構成として下さい。
本製品にはＡＣ１００Ｖ用とＡＣ２００Ｖ用があります。搭載されているＦＲＳ１００のモデルが異なることと、搭載されているオムロン株式会社製のリレーが異なる以外の仕様は全く同じです。
本 製 品 の 電 圧 仕 様 と 、 電 源 電 圧 が 異 な る 場 合 、 搭 載 さ れ て い る FRS100お よ び リ レ ー が 壊 れ
ま す の で ご 注 意 下 さ い 。ま た 、製 品 受 入 時 に 電 圧 仕 様 が 正 し い か ど う か の 確 認 を し て 下 さ い 。
本製品の使用、あるいは設備計装の設計を行う上で、次の安全指針を十分に考慮して下さい。
−工業用加熱炉の燃焼設備の安全基準に関する技術上の指針

厚生労働省−工業用燃焼炉の安全通則

Ｊ Ｉ Ｓ B 8415

−工業用ガス燃焼機器の安全技術指標

日本ガス協会

本製品にはパージ機能、点火機能がありません。これらは外部回路で構成して下さい。
本製品およびＦＲＳ１００の取扱説明書は大切に保管し、紛失しないようにして下さい。

− ⅰ −マルチバーナーフレームモジュールボード

SFRS-2/SFRS-4取扱説明書

目次
１．本製品の概要

１

２．本製品の特徴

１３．本製品の使用目的および用途

３４．本製品における制限事項

３

５．ＷＮ２００Ａ／２１０Ａと本製品との交換手順

４

６．ＳＦＲＳ−４の結線図

７７．ＳＦＲＳ−２の結線図

８８．ＳＦＲＳ−２／ＳＦＲＳ−４の動作

９９．主な仕様

１０− ⅱ −

マルチバーナーフレームモジュ ールボード

SFRS-2/SFRS-4取扱説明書

１．本製品の概要
本 マ ル チ バ ー ナ ー フ レ ー ム モ ジ ュ ー ル ボ ー ド は 、株 式 会 社 山 武 か ら 2000年（ 平 成 12年 ）まで供給されていた「マルチバーナー用フレームモジュール

ＷＮ２００Ａ／２１０Ａ」を容易に、また短時間に現行製品である株式会社山武製のＦＲＳ１００に置き換えるための製品です。

２．本製品の特徴【旧製品からの交換を容易にしています】①取り付け寸法の互換性確保しました
ＳＦＲＳ２−は、ＷＮ２１０Ａとたて、よこの寸法および取り付けのためのねじ穴位置を全く同じにしました。
ＳＦＲＳ−４は、ＷＮ２００Ａとたて、よこの寸法および取り付けのためのねじ穴位置を全く同じにしました。
②端子の位置および端子番号を合わせました
ＳＦＲＳ−２はＷＮ２１０Ａと、ＳＦＲＳ−４はＷＮ２００Ａと端子の位置をほぼ同じ位置になるように設計しました。また端子番号も同じ番号としました。
③回路の互換性を実現しました
ＳＦＲＳ−２はＷＮ２１０Ａと、ＳＦＲＳ−４はＷＮ２００Ａと互換性のある回路構成としました。
以上により、制御盤側の改造を一切行うこと無しに、マルチバーナー用フレームモ
ジュールボードＷＮ２００ＡおよびＷＮ２１０Ａの交換が可能になりました。

交換作業に当たっては最低限、感電防止、低圧電気

注 意 取り扱いに関する 知識が必要です。
【その他の特徴】①端子にカバーを取り付けました

感電事故などを防止するため、従来のＷＮ２００Ａ、ＷＮ２１０Ａには無かった端子カバーを取り付けました。
②プラグインリレーに汎用品を使用しています
プ ラ グ イ ン リ レ ー と し て 、よ り 入 手 が 容 易 な「 Ｌ Ｙ ３ Ｎ 」（ オ ム ロ ン 株 式 会 社 製 ）を採用しました。
③フレームメーターを標準でセットしました
フレームメーターＦＲＳ６０Ａ１００を標準でセットしました。これにより、フレーム電圧が表示できるため、燃焼調整がよりやりやすくなります。

- 1 -マルチバーナーフレームモジュールボード

SFRS-2/SFRS-4取扱説明書④電源回路にサージアブソーバを標準で搭載しています
電源回路にはサージアブソーバを標準で搭載しており、雷対策をしています。
⑤アース端子を独立に２個または４個持っています
ＷＮ２００Ａ／２１０Ａでは、アースの端子（Ｇ端子）は一つしかありませんでしたが、ＳＦＲＳ−２では２個、ＳＦＲＳ−４では４個のアース端子を持っています。
こ れ ら の ア ー ス 端 子 は 、各 Ｆ Ｒ Ｓ １ ０ ０ の ア ー ス 端 子 に 単 独 で 接 続 さ れ て い ま す 。
従って、各バーナーごとにアース回路を設けることが可能です。既設のＷＮ２００Ａ／２１０Ａを取り替える場合には、ＳＦＲＳ−２のＧ１とＧ２の端子、またはＳＦＲＳ−４のＧ１〜Ｇ４の端子をジャンパー線により結線することが必要になります。

- 2 -マルチバーナーフレームモジュ ールボード

SFRS-2/SFRS-4取扱説明書

３．本製品の使用目的および用途
本製品は、スタートチェック方式のバッチ運転（２４時間以内に１回以上発停する装置）のバーナーの燃焼監視用として使用できます。
基 本 的 に は 株 式 会 社 山 武 か ら 2000年 （ 平 成 12年 ） ま で 供 給 さ れ て い た Ｗ Ｎ ２ ０ ０ Ａ お
よびＷＮ２１０Ａの置き換え用として開発されたものですが、新設の設備への取り付けなどにもご利用頂くことが可能です。

４．本製品における制限事項
本製品は、ＷＮ２００ＡおよびＷＮ２１０Ａと機能的に互換性を持つように設計されて い ま す 。 そ の た め 、 Ｆ Ｒ Ｓ １ ０ ０ を Ｆ Ｒ Ｓ １ ０ ０ の 取 扱 説 明 書 （ No.CP-UM-5104、2007年 ４ 月 、 改 訂 12版 ） の 14ペ ー ジ （ 第 ２ 章取り付け・結線

バーナー火炎監視の場 合 （ 燃 焼 安 全 と し て 本 器 で バ ル ブ 遮 断 な ど を 行 わ な い 場 合 ）） の 使 い 方 と し て い ます。
なお、設備側から見た場合、従来のＷＮ２００ＡおよびＷＮ２１０Ａと互換性が確保できるように設計しています。
プレパージ機能、点火機能についてはＷＮ２００ＡおよびＷＮ２１０Ａと同様に、外部回路で構成する必要があります。
ＷＮ２００ＡまたはＷＮ２１０Ａからの置き換えの場合、基本的には特に何も意識することはありません。

- 3 -マルチバーナーフレームモジュールボード

SFRS-2/SFRS-4取扱説明書

５．ＷＮ２００Ａ／２１０Ａと本製品との交換手順
既設の炉に取り付けられているＷＮ２００ＡまたはＷＮ２１０Ａと本製品を交換する手順を次に示します。

交換作業に当たっては最低限、感電防止、低圧電気注 意 取り扱いに関する 知識が必要です。

①炉内雰囲気の置換（浸炭炉など可燃性ガスを使用中の場合）
作 業 の 安 全 確 保 の た め 、 炉 内 の 雰 囲 気 を Ｎ ２な ど の 不 活 性 ガ ス に 置 換 し ま す 。
②制御盤の電源を切る制御盤の燃焼回路の電源を落とします。燃焼回路のみの電源を落とすことができない場合は、炉全体の電源を落とす必要がある場合もあります。設備によって異なりますので、ご注意下さい。
必要に応じて、設備の温度を安全に作業ができるところまで下げなければならない場合もあります。
③ＷＮ２００Ａ／２１０Ａに通電していないことの確認（安全確認）
検電器を使い、ＷＮ２００Ａ／２１０Ａの全ての端子に電圧が印加されていないことを確認します。安全が確認されてから交換作業を開始します。
④ＷＮ２００Ａ／２１０Ａに取り付けられている線番と端子番号を記録する
ＷＮ２００Ａ／２１０Ａに取り付けられている電線の線番と、その端子台の番号を記録します。
⑤ＷＮ２００Ａ／２１０Ａを取り外す
ＷＮ２００Ａ／２１０Ａに取り付けられている電線を全て取り外します。このとき、電線をあまり引っ張らないようにして下さい。
続いて、ＷＮ２００Ａ／２１０Ａを固定しているＭ４のビスを取り外します。このビスは、そのまま使いますので無くさないようにして下さい。
これでＷＮ２００Ａ／２１０Ａを取り外すことができます。
⑥ＳＦＲＳ−２／ＳＦＲＳ−４を取り付けます
先に⑤で取り外したＭ４のビスを使い、ＳＦＲＳ２またはＳＦＲＳ４を制御盤に取り付けます。
続いて、先に④でメモをした線番と端子台の番号の通りに結線します。
このとき、線が短いようであれば多少引っ張る必要がありますが、ほとんど線を引っ張らなくても、ＷＮ２００Ａ／２１０Ａのときとほぼ同じ位置に同じ番号の端子があります。

- 4 -マルチバーナーフレームモジュ ールボード

SFRS-2/SFRS-4取扱説明書⑥ＳＦＲＳ−２／ＳＦＲＳ−４の接地端子間をショートします
ＳＦＲＳ−２ではＧ１とＧ２の端子を、ＳＦＲＳ−４ではＧ１〜Ｇ４の四つの端子をジャンパー線を使ってショートします。
⑦結線ミスが無いかの再確認をします
結線のミスが無いかどうかを再確認します。結線にミスがあると、ＦＲＳ１００を壊してしまう可能性があります。
結線にミスが無ければ、端子カバーを取り付け交換作業は終了です。
⑧制御盤の燃焼回路の電源を入れます（電源の確認）
制御盤の燃焼回路の電源（設備全体の電源を落としている場合は、全体の電源）を入れます。
このとき、ＦＲＳ１００のＰＯＷＥＲ（電源）ＬＥＤ（緑）が点灯していることを確認してください。
⑨バーナーの点火スイッチをＯＮにします（点火シーケンスの確認）
このとき、既設のプレパージ回路の動作、電磁弁の動作、点火ロッドのスパークが交換作業前と同様に行われているかどうかを確認してください。
もしも、同様の動作にならない場合は、⑦の確認を再度行います。
バーナーが点火したらＦＲＳ１００の上のＦＲＡＭＥランプ（赤）が点灯していることを確認してください。また、フレームメーターＦＲＳ６０Ａのランプが点灯していることも確認してください。また、点火確認ができたバーナーに対応するＦＲＳ１００の下のリレー（ＬＹ３Ｎ）のＬＥＤが点灯することを確認してください。
こ の ラ ン プ が 点 灯 し て い な い 場 合 、バ ー ナ ー の 燃 焼 調 整 が う ま く で き て い な い か 、結線のミス、ウルトラビジョンの寿命、フレームロッドのアース線の断線などが原因として考えられます。
ＦＲＳ６０のランプが０〜２の位置にあれば、バーナーの燃焼調整を行う必要があります。ただし、ランプが２の位置にある場合でも安定して燃焼しているケースもありますので、実際の状況に応じてご判断下さい。
⑩安全遮断の確認（不着火の確認）
一旦、バーナーをＯＦＦにします。
続いて、フレーム監視しているバーナーへガスを供給している配管の手動の手元バルブを閉にします。この状態で、バーナーの点火回路をＯＮにします。
このとき、ＦＲＳ１００のＦＲＡＭＥランプが点灯しないことと燃焼ガスの主弁が開とならないことを確認して下さい。そのとき、点火スイッチはいつまでも押し続けないで下さい。
問題のないことを確認したら、閉にしたバルブを開きます。

- 5 -マルチバーナーフレームモジュールボード

SFRS-2/SFRS-4取扱説明書⑪安全遮断の確認（定常燃焼中の失火の確認）
バーナーの点火スイッチをＯＮにします。
正常にバーナーの点火シーケンスが進み、バーナーが定常燃焼に入ることを確認します。その確認ができた時点で、バーナーの手動の手元バルブを閉にします。
このとき、失火を検出し、ガスの安全遮断が動作することを確認します。
⑫制御盤内部を再度確認します
このとき、特に異常が認められなければ、全ての作業は終了です。
設備を元の状態に戻し、運転を再開して下さい。

- 6 -マルチバーナーフレームモジュ ールボード

SFRS-2/SFRS-4取扱説明書

６．ＳＦＲＳ−４の結線図- 7 -マルチバーナーフレームモジュールボード

７．ＳＦＲＳ−２の結線図- 8 -SFRS-2/SFRS-4取扱説明書

マルチバーナーフレームモジュ ールボード

SFRS-2/SFRS-4取扱説明書

８．ＳＦＲＳ−２／ＳＦＲＳ−４の動作
操作

ＳＦＲＳ４の動作

装置の状態

電源スイッチＯＮ
リミットＯＮ・ 本 器 の 電 源 端 子 Uと Vの 間 に 電 圧 が 印 加 さ れ ま す 。
同 時 に FRS100に も 電 圧 が 印 加 さ れ ま す 。
あらかじめ火炎検出器にも通電してください。

起動スイッチＯＮ・ 端 子 S1通 電 に よ り 、 接 点 １ K4〜 4K4、 端 子 S2を 通 じ て 外 部 リ レ ー 点 火 動 作 準 備
1Rが 励 磁 さ れ 、接 点 1R2を 通 し て 点 火 ス イ ッ チ ま で 通 電 さ れ ま す 。
疑 似 火 炎 チ ェ ッ ク 時 は 接 点 1K 4〜 4K 4が 開 の た め 、 外 部 リ レ ー 1Rは非励磁となり、次の点火動作へは進めません。
・ 外 部 リ レ ー 1R 、 2R の 励 磁 に よ り 、 接 点 1R1 が 閉 、 接 点 1R2が 閉 になり、点火準備となります。
ま た 、 接 点 2R1閉 で 、 起 動 ス イ ッ チ が 自 己 保 持 さ れ ま す 。

点火スイッチＯＮ(点 火 ス イ ッ チ をＯＮのままにしないで下さい）

・ パ イ ロ ッ ト 弁 に 電 圧 が 印 加 さ れ る と 、同 時 に 端 子 14に 通 電 さ れ 、 点 火 ト ラ ン ス 動 作
接 点 1K2を 通 じ て 点 火 ト ラ ン ス に 電 圧 が 印 可 さ れ 、 そ れ ぞ れ の 動 パ イ ロ ッ ト 弁 動 作作が開始します。
燃焼ランプ点灯・ 火 炎 検 出 器 が パ イ ロ ッ ト バ ー ナ ー 火 炎 を 検 出 す る と 、 接 点 1K1が閉 で 燃 焼 ラ ン プ が 点 灯 、 接 点 1K2が 開 で 、 点 火 ト ラ ン ス が 動 作 開
始 、 1K3が 閉 で パ イ ロ ッ ト 弁 が 動 作 継 続 と な り ま す 。

点火スイッチＯＦＦ・ 端 子 22の 通 電 に よ り 、 接 点 1K1を 通 じ 端 子 11、 15に よ り パ イ ロ ッ 点 火 ト ラ ン ス 停 止ト弁が保持されます。
パイロット弁保持・点火スイッチ接点復帰により、メイン弁が動作します。
メイン弁動作・他チャンネルについても点火スイッチ動作を順次行います。

停止スイッチＯＮ・本器と外部リレー、パイロット弁、メイン弁などが非励磁およ パイロット弁閉動作
び動作停止となります。
メイン弁閉動作

運転中の失火・本器の失火したチャンネルののリレーが非励磁となります。
パイロット弁閉動作
例 え ば 、 チ ャ ン ネ ル １ の 失 火 の 場 合 は 接 点 1 K1、 1 K3が 開 で 、 燃 メ イ ン 弁 閉 動 作
焼ランプ消灯、メイン弁閉、パイロット弁閉となり、再点火待ちの状態となります。

本 動 作 説 明 は 、「 ６ ． Ｓ Ｆ Ｒ Ｓ − ４ の 結 線 図 」、「 ７ ． Ｆ Ｒ Ｓ − ２ の 結 線 図 」 に 関 す る も の で す 。
ＳＦＲＳ−２とＳＦＲＳ−４について、起動および各チャネルの動作、順序、内容は同じです。

- 9 -マルチバーナーフレームモジュールボード

SFRS-2/SFRS-4取扱説明書

９．主な仕様SFRS-2SFRS-4【１〜２本バーナー用】
型

式 ： SFRS-2-AC100V（ AC100V 50/60Hz用 ）SFRS-2-AC200V（ AC200V 50/60Hz用 ）外 形 寸 法 ： 140mm(W) × 290mm(H) × 135mm(D)× 40mm(H) （ FRS100、 リ レ ー 、 端 子 台 を 含 み ま せ ん ）（ 取 付 ね じ 穴 位 置 お よ び ネ ジ 寸 法 は WN210Aと 同 一 ）【３〜４本バーナー用】
型

式 ： SFRS-4-AC100V（ AC100V 50/60Hz用 )SFRS-4-AC200V（ AC200V 50/60Hz用 ）外 形 寸 法 ： 240mm(W) × 290mm(H) × 135mm(D)× 40mm(H) （ FRS100、 リ レ ー 、 端 子 台 を 含 み ま せ ん ）（ 取 付 ね じ 穴 位 置 お よ び ネ ジ 寸 法 は WN200Aと 同 一 ）【共通仕様】
対 応 機 器 ： FRS100シ リ ー ズ マ ル チ バ ー ナ ー コ ン ト ロ ー ル フ レ ー ム リ レ ー 全 機 種（株式会社山武製）
電 源 電 圧 ： AC100V/AC200V
使用部品：サブベース

50Hz/60Hz

FRS50A100（ 株 式 会 社 山 武 製 ）雷対策用サージアブソーバ
フレームメータ
プラグインリレー

83968019-001(株 式 会 社 山 武 製 ）FRS60A100（ 株 式 会 社 山 武 製 ）LY3N

AC100V/AC200V（ オ ム ロ ン 株 式 会 社 製 ）リレー用ソケット（オムロン株式会社製）
そ の 他 、 FRS100シ リ ー ズ マ ル チ バ ー ナ ー コ ン ト ロ ー ル フ レ ー ム リ レ ー に て 使 用 可 能
な火炎検出器およびオプションに対応しています。
海外向けの特殊仕様（異電圧仕様）や熱帯仕様の製品はございません。

- 10 -

マルチバーナーフレームモジュ ールボード

SFRS-2/SFRS-4取扱説明書

マルチバーナーフレームモジュールボード

選定調査シート］ に ÷ を 記 入 し て く だ さ い 。 必 要 枚 数 を コ ピ ー し て 記 入 し て 下 さ い 。）

(該 当 項 目 の ［１．電源電圧をお調べ下さい［］ＡＣ１００Ｖ［２．バーナー何本用ですか？
［］１本］ＡＣ２００Ｖ（１〜２本：ＷＮ２１０Ａ，３〜４本：ＷＮ２００Ａ）

［］２本

［］３本

［］４本

３．現在お使いの火炎検出器は何ですか？
［］フレームロッド［］ウルトラビジョン

該当型式：Ｃ７０１２Ａ・Ｃ７０１２Ｃ［］小型ウルトラビジョン

該当型式：Ｃ７０２７Ａ・Ｃ７０３５Ａ

４．現在お使いの増幅器は何ですか？
［］Ｒ７２５７Ａ１０１０−１

色：緑

フレームロッド用［］Ｒ７２５９Ｂ１００８Ｘ２

色：紫ウルトラビジョン用［］Ｒ７２５９Ｂ１１２

色：紫ウルトラビジョン用（高速応答）［］Ｒ７２５９Ｂ１１６

色：白ラ ジ ア ン ト チ ュ ー ブ 用 (高 感 度 型 ）［］Ｒ７２５９Ｂ１２０色：白

ラ ジ ア ン ト チ ュ ー ブ 用 (高 感 度 型 ・ 高 速 応 答 ）５．上記内容での御見積数は何セットですか？
セット
６．下記の項目をご記入下さい
御社名
部署名
住所

電話

ご担当者名
〒ＦＡＸ

E-mail
最終の取り付け先は？［］御社の社内設備［］御社のお客様の設備［］海外向け→非該当証明 ［］要［７．ＦＡＸにて次の宛先までお送り下さい（折り返し御見積をお送りします）
ＦＡＸ番号：０５６５−２８−４６８７

担当：新和実業株式会社- 11 -

業務部宛］不要

マルチバーナーフレームモジュールボード

SFRS-2/SFRS-4取扱説明書

商標等
本 製 品 は 、 株 式 会 社 山 武 の FRS100、 FRS60、 WN200A、 WN210Aの 製 品 資 料 に 基 づ き 、 新
和実業株式会社にて独自に開発した製品です。
本製品に関するお問い合わせを株式会社山武に直接されることはご遠慮下さい。
FRS100、 FRS60、 WN200、 WN210は 株 式 会 社 山 武 の 商 品 名 で す 。
ＬＹ３Ｎはオムロン株式会社の製品型番です。
SFRS-2、 SFRS-4は 新 和 実 業 株 式 会 社 の 商 品 名 で す 。

マルチバーナーフレームモジュールボード

SFRS-2/SFRS-4

取扱説明書

設計・製作：       
初 版 ： 2008年 1月 16日
http://www.shinwa-jitsugyo.co.jp/
info@shinwa-jitsugyo.co.jp
Copyright 2005-2008 Shinwa-Jitsugyo Co., Ltd. All rights reserved.

- 12 -