平成３１年度電気・計装設備点検業務委託
特記仕様書

平成３１年度

印旛郡市広域市町村圏事務組合水道企業部

目
第１章
１－１
１－２
１－３

次

総
則
適用範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １
実施範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １
一般事項等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

第２章 業務の概要
２－１ 業務の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３
２－２
２－３
２－４
２－５

点検箇所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３
点検内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４
点検対象設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５
点検項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０

第３章 安全対策
３－１ 公衆災害 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４
３－２ 安全・訓練等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４第４章 留意事項等
４－１ 留意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５
その他 電気取扱作業マニュアル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７

第１章 総則
１－１ 適用範囲
１．本特記仕様書は下記業務委託（以下「本業務委託」という。）に適用する。
（１）委託番号 印業平３１第１号（２）委 託 名 平成３１年度電気・計装設備点検業務委託（３）委託箇所 佐倉市高崎９４８番地 印東加圧ポンプ場 他供給地点等２４箇所（４）委託期限 平成３１年４月１日から平成３２年（２０２０年）３月３１日限り
１－２ 実施範囲
１．本業務委託の実施範囲は、本特記仕様書に規定する印東加圧ポンプ場に設置している高圧受電設備等（以下「電気設備」という。
）、印東加圧ポンプ場及び各供給地点等に設置している遠方監視設備、テレメータ設備、計装機器及び情報処理設備等（以下「計装設備」という。）の点検整備、試験調整等一切を含むものとする。また、計装設備に障害が発生した場合は、水運用に影響の無いよう応急処置を行うものとする。
１－３ 一般事項等
１．本業務委託受託者（以下「受託者」という。）は、本特記仕様書に明記されていな
い事項があっても本業務委託の実施上当然必要と思われるもの、または、軽微な作業等は、組合職員（以下「監督職員」という｡）の承諾を得て実施しなければならない｡
なお、本業務委託の実施に伴い当組合及び第三者の工作物等に損傷を与えた場合は、監督職員に連絡の上、受託者の負担により速やかに復旧すること。
２．受託者は、本業務委託に係わる諸法令を遵守し、作業の円滑な進捗を図るとともに諸法令の適用運用は受託者の責任において行われなければならない。また、本業務委託の実施に必要な届出等は受託者がこれを代行し、製品等に関し特許等に抵触するものがあるときは、全て受託者の責任において処理すること。
３．設計図書に疑義が生じた場合は、監督職員との協議により決定する。
４．受託者は、業務主任技術者の選任にあたり、電気工事施工管理技士、電気工事士、及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者の資格を有し、必要な知識と経験を有する技術員を選任しなければならない。
５．受託者は監督職員と十分打合せの上、当施設運用への影響を最小限にとどめるよう
本業務委託を実施すること。
６．受託者は、委託期間中の現場内に仮設事務所を設置する場合、また、機器・材料・- 1 -

工具等を仮置きする場合は､当組合管理規程に基づき庁舎の使用許可を申し出ること｡
また､作業現場及び機器等は適切な養生を行い､現場内の管理は受託者の責任とする。
７．業務実施上必要な電源は、当組合の施設運用に支障のない範囲で監督職員の許可を得て使用することができる。ただし、施設の容量等制限を超えるものについては受託者の負担とする。
８．委託箇所は水道施設であるため、作業員の衛生管理は十分行い、他の施設にみだりに立ち入らないこと。
９．保証期間は、業務委託契約書に基づくものとし、この間の故障もしくは欠陥について受託者は速やかに原因を調査すること。また､原因が本業務委託に起因する場合は､交換または修理しなければならない。この場合､費用については受託者の負担とする｡
その他、当組合の規程による。
10．設計変更は、組合の単価及び積算歩掛に基づくものとする。ただし、軽微な内容については変更の対象としない。なお、受託者は、変更の必要が生じた場合は、速やかに監督職員に申し出て組合と協議するものとする。
11．受託者は、次の書類を遅滞なく提出すること。
（１）契約後① 業務着手届（契約後 ７日以内）

２部② 業務主任技術者選任通知書（契約後 ７日以内）

２部[経歴書、資格証及び資格を証明する書類の写し並びに当該企業との直接的かつ恒常的な雇用関係があることを証する写しを添付すること。]③ 緊急連絡体制表（契約後 ７日以内）

２部④ 業務工程表（契約後１４日以内）

２部（原則として契約後３０日以内）

２部（２）着手後① 業務実施計画書[委託概要、実施工程表、現場組織表、安全管理、作業方法等]② 作業手順書（必要の都度）２部③ 庁舎使用許可申請書（必要の都度）１部④ 停電許可願い（必要の都度）１部⑤ 作業員名簿（必要の都度）

１部⑥ 腸内細菌検査（検便）結果の写し（必要の都度）１部（必要の都度）

１部⑧ その他必要な技術的見解・検討報告等 （必要の都度）

１部〔業務主任技術者、作業責任者等〕⑦ 作業報告書- 2 -（３）業務完了時① 業務完了報告書

２部② 点検業務完了報告書（Ａ４サイズ）

２部

業務の完了に伴って、点検業務結果を整理し報告するものとする。
・各種計測及び整備等、点検整備結果。
・試験調整等の結果、見解考察。
・点検整備関係図（全体範囲、機器図、構造図）※結果報告は良否の判断基準を明確にすること。
③ 点検業務記録写真帳（Ａ４サイズ）

１部④ 点検整備履歴書

２部⑤ 年間保守対応履歴書

２部⑥ 安全・訓練等実施状況報告書

２部（４）その他① 必要に応じて監督職員が指示したもの。
第２章 業務の概要
２－１ 業務の概要
１．本業務委託は、印東加圧ポンプ場に設置している電気設備、印東加圧ポンプ場及び各供給地点等に設置している計装設備の故障及び事故を未然に防止し、機器の性能維持を図るため点検整備を実施するもので、その概要は次のとおりである。
（１）電気設備点検整備 （年１回）・・・・・・・・・・・・・・１式（２）計装設備点検整備 （年１回 ２５箇所）・・・・・・・・・１式（３）水質計器点検整備 （年２～４回 １６台）・・・・・・・・１式（４）年間保守（緊急対応・復旧）・・・・・・・・・・１式

２－２ 点検箇所
１．本業務委託の点検箇所は次のとおりである。
（１）印東加圧ポンプ場

佐倉市高崎９４８番地（２）県水道局柏井浄水場

千葉市花見川区柏井町４３０番地（３）県水道局北総浄水場

印西市竜腹寺２９６番地（４）県水道局成田給水場

成田市吾妻１丁目２２－４（５）成田市並木町供給地点 成田市並木町１１３番地１- 3 -（成田市並木町配水場）

（６）成田市山口供給地点

成田市山口２９３番地１（成田市山口配水場）（７）佐倉市南部供給地点

佐倉市小篠塚１２４０番（佐倉市南部浄水場）（８）佐倉市志津供給地点

佐倉市上志津原５９番２（佐倉市志津浄水場）（９）四街道市第２供給地点 四街道市山梨１５００番地（四街道市第２浄水場）（10）四街道市第３供給地点 四街道市千代田１丁目１４番地 (四街道市第３浄水場）（11）八街市第２供給地点

八街市榎戸４１５番地(八街市第２配水場）（12）印西市平岡供給地点

印西市別所１２８９番１(印西市平岡配水場）（13）印西市松崎供給地点

印西市松崎台１丁目９番（印西市松崎配水場）（14）印西市印旛供給地点

印西市美瀬１丁目１７番（印西市印旛配水場）（15）白井市供給地点

白井市根１０番地の６(白井配水場）（16）富里市供給地点

富里市七栄６５１番地１２２(富里市浄水場）（17）酒々井町尾上供給地点 酒々井町尾上１９４番１号(酒々井町尾上浄水場）（18）長門川(企)酒直供給地点 栄町酒直台 2 丁目 30 番１号 (長門川(企)酒直配水場)（19）柏井分岐地点

千葉市花見川区柏井町６４９－３４番地（20）本埜分岐地点

印西市竜腹寺３０１－１０番地（21）白井分岐地点（新）白井市十余一４２番地先（22）長門川分岐地点

成田市北須賀１４１番地先（23）成田分岐地点

成田市並木町１７９－２番地先（24）船形分岐地点

成田市船形６００番地先（25）松崎分岐地点

印西市草深２１５８番地先（※）白井分岐地点（旧）白井市根４４７－１番地先（オンコール対象）

２－３ 点検内容
１．電気設備及び計装設備の点検整備は年１回実施する。なお、実施方法等の詳細については監督職員と協議のうえ決定する。
（１）点検は本特記仕様書に明記する点検箇所の対象設備について点検項目を基準に行うものとする。
（２）点検は監督職員と業務主任技術者の立会のもとに行うこと。
（３）業務の実施にあたり必要な構成団体施設への入構等の手続きは監督職員が行う。
（４）点検は原則として点検箇所ごとに実施するものとし、移動等を十分考慮して作業員の配置を行うこと。
（５）点検の最終確認は印東加圧ポンプ場内管理室の中央遠方監視装置側にて行う。
（６）点検にともなう機材・試験器等は受託者が準備すること。特に印東加圧ポンプ- 4 -場と各点検箇所の連絡体制を十分行えるよう準備すること。
（７）受託者は屋外及び屋内の作業に対応した安全対策を講じること。なお、各分岐地点（本埜分岐除く）の点検時には専属の交通誘導員を配置すること。
（８）印東加圧ポンプ場の受電を停止しての作業時には、仮設用発電機による場内給電を行うこと。
また、高圧気中負荷開閉器点検の際は高所作業車を用いて作業を行うこと。
（９）印東加圧ポンプ場での高圧気中負荷開閉器点検時等に必要となる電力会社側引込開閉器操作について、受託者により電力会社への引込開閉器操作申込（２回線分）を行うこと。
（10）点検に併せて必要な年間保守備品の交換を行う。
（11）発生材については適正に処分すること。
２．計装設備のうち水質計器について、年２～４回の点検整備を実施するものとする。
なお、実施方法については前項に従うものとする。また、点検対象、時期、工程については、下記のとおりとする。
（１）点検対象は、残留塩素計１４台、水道用水質自動測定装置２台の計１６台で、詳細は「２－４点検対象設備」のとおりである。
（２）点検時期は、原則４～８月（２回）、９～２月（２回）に点検整備を実施し、後日再確認を行うこと。
（３）実施工程は監督職員との協議による。実施工程表の提出は、実施予定月の前月末までに提出すること。
（４）関係施設への立ち入りは監督職員の立会を原則とする。
（５）機器の状態に応じて必要があれば消耗備品の交換を行う。なお、備品は当組合の予備品の使用を原則とする。
３．年間保守点検は障害が発生した場合に対応するものとする。
（１）障害は契約期間内に計装設備の運転に支障をきたした場合とする。
（２）当組合が障害発生の連絡をした時は夜間、休日を問わず２４時間体制により迅速に対応すること。
（３）障害の対応は計装設備が運転継続できるよう応急処置を行い復旧すること。また、対応体制を強化し、復旧後は速やかに対策を検討し報告書を提出すること。
（４）本復旧については別途協議とする。
２－４ 点検対象設備
１．電気設備- 5 -（１）高圧気中負荷開閉器〔２台〕① ＰＡＳ（柱上）TYPE KLT-PSA-1CHD2N10LT 7.2kV 300A

（２）高圧盤・低圧盤〔１０面〕① Ｍ１［引込切換盤］

TYPE HVUH-6J13

7200V

BUS 600A② Ｍ２［ＶＣＴ盤］

TYPE HVUH-6J13

7200V

BUS 600A③ Ｍ３［受電盤］

TYPE HVUH-6J13

7200V

BUS 600A

7200V

BUS 600A

TYPE HVUH-6J13

7200V

BUS 600A⑤ Ｍ５［№１ 主変圧器盤］

TYPE HPC-L25

440V

BUS 1000A⑥ Ｍ６［№１ ４００Ｖ配電盤］

TYPE HPC-L25

440V

BUS 1000A⑦ Ｍ７［№２ ４００Ｖ配電盤］

TYPE HPC-L25

440V

BUS 1000A⑧ Ｍ８［№２ 主変圧器盤］

TYPE HPC-L25

440V

BUS 1000A⑨ Ｍ９Ａ［照明変圧器盤(1)］

TYPE HPC-H10

220V

BUS 400A⑩ Ｍ９Ｂ［照明変圧器盤(2)］

TYPE HPC-H10

220V

BUS

TYPE VSS-6H6

7.2kV 600A

TYPE RVSQC-6GC

8.4kV 5kA

④ Ｍ４（上 M4A）［№１ 主変圧器一次盤］
TYPE HVUH-6J13（下 M4B）［№２ 主変圧器一次盤］

400A（３）高圧真空切替開閉器〔１台〕① ８３ＰＳ（４）避雷器〔１台〕① ＳＡＲ（５）真空遮断器〔３台〕
① ５２Ｒ

高圧受電

TYPE VHB-6J13S

7.2kV 600A

② ５２Ｐ１№１ 主変圧器一次

TYPE VHB-6J13S

7.2kV 600A

③ ５２Ｐ２№２ 主変圧器一次

TYPE VHB-6J13S

7.2kV 600A

（６）変圧器〔３台〕① №１ 主変圧器

TYPE RCT-N23B 500kVA 6600/420V② №２ 主変圧器

TYPE RCT-N23B 500kVA 6600/420V③ 照明変圧器

TYPE RNCT-L3 100kVA 420/210-104V（７）保護継電器〔１１台〕① ２７Ｒ１ 不足電圧継電器 （引込切換盤）

TYPE NVU11P-01A② ２７Ｒ２ 不足電圧継電器 （引込切換盤）

TYPE NVU11P-01A③ ２７Ｒ

不足電圧継電器 （受電盤）

TYPE NVU11P-01A④ ５１Ｒ

過電流継電器TYPE NCO12P-02A

（受電盤）
- 6 -

⑤ ５１Ｐ１ 過電流継電器（№１主変圧器一次盤） TYPE NCO12P-02A⑥ ５１Ｐ２ 過電流継電器（№２主変圧器一次盤） TYPE NCO12P-02A⑦ ５１ＮＴ１地絡過電流継電器（№１ 400V 配電盤）

TYPE LEG-193L-DC⑧ ５１ＮＴ２地絡過電流継電器（№２ 400V 配電盤）

TYPE LEG-193L-DC⑨ ５１ＮＴＬ地絡過電流継電器（照明変圧器盤(1)）

TYPE LEG-193L-DC⑩ ６７Ｒ１ 地絡方向継電器 （屋外柱上）

TYPE LTR-PS-DOTQ36⑪ ６７Ｒ２ 地絡方向継電器 （屋外柱上）

TYPE LTR-PS-DOTQ36（８）接地端子盤等〔１式〕① 接地端子盤：７系統② 接地端子盤（ＩＮＶ用）：３系統③ 引込柱（屋外）：２系統④ 避雷針用端子函（屋外）：１系統（９）直流電源装置〔１式〕① 蓄電池

TYPE SNSX-50 50AH 54 セル(9 個組)② 整流器

TYPE TR-SNMR10020-A（10）自家用発電機〔１式〕① 非常用発電装置

TYPE 250kVA-DEG DP-300NRSS 型（11）ＩＴＶ装置〔１式〕① カラーカメラ（屋外旋回式）

TYPE KP-D51② カラーカメラTYPE KP-D51×２③ カラーモニタTYPE AGS19RZ1④ ＩＴＶ装置制御論理部

CR-125⑤ ＩＴＶ装置操作器

OP-MX10⑥ 映像記憶装置（HDD500GB）

DS-G150（12）ポンプ室ピット排水設備〔１式〕① 排水ポンプ

50DWV5.75B ×2 台(3 相,200V,50Hz)② 排水ポンプ制御盤

EPC2B0.75DKYX (3φ3W,AC200V,50Hz)
運転方式;並列交互制御方式;電極方式

２．計装設備（※１）・・・年１回点検整備対象外。
(電磁式水道メーターは、ハンドターミナルによりデータ確認を行うこと。)（１）印東加圧ポンプ場- 7 -① テレメータ設備
イ テレメータ装置（ＴＭＲ１ ＴＯＳＴＥＬ－Ｓ３）・・・・１台② 計装機器イ 流入流量計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（口径φ４００，レンジ０～２,０００㎥／ｈ）
ロ 送水流量計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（口径φ４００，レンジ０～２,０００㎥／ｈ）
ハ 圧力計（流入，流出，ポンプ吐出×３，総吐出）・・・・・６台（０～１.０ＭＰａ）
ニ 水位計（Ｎｏ．１、２調整池水位，－１～０～６ｍ）・・・２台
ホ 無試薬残留塩素計ＬＱ１５２Ｂ（流入）・・・・・・・・・１台
残塩(０～３mg／L)
へ 水道用水質自動測定装置ＭＷＢ４-７２（流出） ・・・・・１台
５項目；色度(０～１０度),濁度(０～２度),ｐＨ(２～１２ｐＨ),
残塩(０～２mg／L),水温(０～５０℃)
ト 付属機器等（指示計，カウンター等）・・・・・・・・・・１式③ 中央監視制御設備
イ ＬＣＤ監視制御装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・２台（ＦＡ３１００Ｓ，ＬＣＤ，キーボード，マウス他）
ロ 大型モニター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２面（液晶ディスプレイ×２，４画面合成プロセッサ他）
ハ 帳票メンテナンス装置・・・・・・・・・・・・・・・・・１組（ＦＡ２１００Ｓ，ＬＣＤ，キーボード，マウス他）
ニ データ通信端末盤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１面（Ｓ２コントローラ，ＦＡ２１００Ｓ，ＬＣＤ，キーボード，マウス他）
ホ データサーバ盤(SVS)・・・・・・・・・・・・・・・・・ １面（ＦＡ３１００Ｓ×２台他）
ヘ 信号変換装置盤(GW)・・・・・・・・・・・・・・・・・・１面（Ｓ３コントローラ他）
ト 計装盤(DKN) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１面
チ プリンタ装置（帳票プリンタ１，ハードコピー１）・・・・２台
リ 計装変換器盤(KPN) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１面（アイソレータ，警報設定器，スイッチユニット他）- 8 -ヌ 中継端子盤(TBN) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３面（Ｓ２Ｕコントローラ他）④ 電源装置イ 無停電電源装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１組
整流器

ＴＲ－ＳＮＭＲ１０１５０－Ａ

インバータ ＲＥ－ＣＷＤＳＳ１００７－ＤＡ
蓄電池

ＳＮＳＸ－１５０－５４⑤ 機器・盤等
イ 補機コントロールセンタ（３面構成）・・・・・・・・・・１式
ロ 送水ポンプ盤(P-1N･2N･3N)・・・・・・・・・・・・・・・３台
ハ 補助継電器盤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４面
ニ 現場操作盤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２面（２）県水道局柏井浄水場① テレメータ設備
イ テレメータ装置（ＴＭＴ２４ ＴＯＳＴＥＬ－Ｓ３）・・・１台② データ通信端末装置
イ データ通信端末盤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１面（タッチパネルＬＣＤモニタ，Ｓ２コントローラ他）③ 電源装置イ 小型無停電電源装置（データ通信端末盤内実装 １ｋＶＡ）１組④ 電源切替盤（Ｋ－ＤＢ）・・・・・・・・・・・・・・・・・１面⑤ 計装機器
イ 付属機器（記録計，指示計，カウンター等）・・・・・・・１式（３）県水道局北総浄水場① テレメータ設備
イ テレメータ装置（ＴＭＴ７ ＴＯＳＴＥＬ－Ｓ３）・・・・１台② データ通信端末装置
イ データ通信端末盤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１面（タッチパネルＬＣＤモニタ，Ｓ２コントローラ他）③ 電源装置イ 小型無停電電源装置（データ通信端末盤内実装 １ｋＶＡ）１組
ロ 小型無停電電源装置（１ｋＶＡ）・・・・・・・・・・・・１組
小型ＵＰＳ（ＥＣＥ１Ｐ－Ｕ１００１０Ｌ）- 9 -バッテリーボックス（ＥＣＥ１Ｐ－Ｂ３Ｓ２ＰＹＢ）④ 電源切替盤（Ｈ－ＤＢ）・・・・・・・・・・・・・・・・１面（４）県水道局成田給水場① テレメータ設備
イ テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（ＴＭＴ２１ ＴＯＳＴＥＬ－Ｌ１）
ロ テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（ＴＭ２ ＴＯＳＴＥＬ－Ｌ１）② 電源装置イ 小型無停電電源装置（監視操作盤内実装 １ｋＶＡ）１組③ 計装機器
イ 付属機器（指示計，カウンター等）・・・・・・・・・・・１式（５）成田市並木町供給地点（成田市並木町配水場）① 監視制御設備
イ 送水圧力制御装置（ＰＣ－１０１）・・・・・・・・・・・１台
ロ 送水流量制御装置（ＦＣ－４０３）・・・・・・・・・・・１台② テレメータ設備
イ テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（ＴＭＴ１４ ＴＯＳＴＥＬ－３４０／２０）③ 計装機器
イ 電磁式水道メーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（※１）（口径φ１５０，レンジ０～４００㎥／ｈ）
ロ 圧力計（０～１０㎏／㎠，供給一次，供給二次）・・・・・２台
ハ 残留塩素計１５２Ｄ （送水 ０～３ｐｐｍ）・・・・・・・１台
ニ 付属機器（記録計，指示計，カウンター等）・・・・・・・１式④ 電源装置イ 直流電源装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１組
整流器ＧＴＳＢ２４－３０Ｖ，蓄電池ＱＳＣ４０Ｃ＊２１セル（６）成田市山口供給地点（成田市山口配水場）① 監視制御設備
イ 送水圧力制御装置（ＰＣ－１０１）・・・・・・・・・・・１台
ロ 送水流量制御装置（ＦＣ－４０３）・・・・・・・・・・・１台② テレメータ設備- 10 -

イ テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（ＴＭＴ１５ ＴＯＳＴＥＬ－５４０／１１）③ 計装機器
イ 電磁式水道メーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（※１）（口径φ２５０，レンジ０～６００㎥／ｈ）
ロ 圧力計（０～１０㎏／㎠，供給一次，供給二次）・・・・・２台
ハ 残留塩素計ＬＱ１５２Ａ （送水 ０～３㎎／L） ・・・・・１台
ニ 付属機器（記録計，指示計，カウンター等）・・・・・・・１式④ 電源装置イ 直流電源装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１組
整流器ＧＴＳＢ２４－３０Ｖ，蓄電池ＱＳＣ４０Ｃ＊２１セル（７）佐倉市南部供給地点（佐倉市南部浄水場）① 監視制御設備
イ 送水圧力制御装置（ＰＣ－１０１）・・・・・・・・・・・１台
ロ 送水流量制御装置（ＦＣ－４０３）・・・・・・・・・・・１台② テレメータ設備
イ テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（ＴＭＴ３ ＴＯＳＴＥＬ－５４０／１１）③ 計装機器
イ 電磁式水道メーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（※１）（口径φ２５０，レンジ０～１,６００㎥／ｈ）
ロ 圧力計 （０～０.８０ＭＰａ，供給一次，供給二次）・・・２台
ハ 残留塩素計ＬＱ１５２Ａ （送水 ０～３㎎／L） ・・・・・１台
ニ 付属機器（記録計，指示計，カウンター等）・・・・・・・１式④ 電源装置イ 直流電源装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１組
整流器ＴＲ－ＳＮＴＢ０２０３０－Ａ
蓄電池ＳＮＳＸ－５０－１２＊２個組（８）佐倉市志津供給地点（佐倉市志津浄水場）① 監視制御設備
イ 送水圧力制御装置（ＰＣ－１０１）・・・・・・・・・・・１台
ロ 送水流量制御装置（ＦＣ－４０３）・・・・・・・・・・・１台② テレメータ設備- 11 -

イ テレメータ装置（ＴＭＴ６ ＲＩＳＡＣ－ＸＬ）・・・・・１台③ 計装機器
イ 電磁式水道メーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（※１）（口径φ２５０，レンジ０～１,６００㎥／ｈ）
ロ 圧力計 （０～０.８０ＭＰａ，供給一次，供給二次）・・・２台
ハ 残留塩素計ＦＣ４００Ｇ （送水 ０～３㎎／L） ・・・・・１台
ニ 付属機器（記録計，指示計，カウンター等）・・・・・・・１式④ 電源装置イ 直流電源装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１組
整流器ＴＲ－ＳＮＴＢ０２０３０－Ａ
蓄電池ＳＮＳＸ－５０－１２＊２個組（９）四街道市第２供給地点（四街道市第２浄水場）① 監視制御設備
イ 送水圧力制御装置（ＰＣ－１０１）・・・・・・・・・・・１台
ロ 送水流量制御装置（ＦＣ－４０３）・・・・・・・・・・・１台② テレメータ設備
イ テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（ＴＭＴ２ ＴＯＳＴＥＬ－５４０／１１）③ 計装機器
イ 電磁式水道メーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（※１）（口径φ１５０，レンジ０～６００㎥／ｈ）
ロ 圧力計 （０～０.６９ＭＰａ,供給一次,供給二次）・・・・２台
ハ 残留塩素計ＦＣ４００Ｇ （送水 ０～３㎎／L） ・・・・・１台
ニ 付属機器（記録計，指示計，カウンター等）・・・・・・・１式④ 電源装置イ 直流電源装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１組
整流器ＴＲ－ＳＮＴＢ０２０３０－Ａ
蓄電池ＳＮＳＸ－５０－１２＊２個組（10）四街道市第３供給地点（四街道市第３浄水場）① 監視制御設備
イ 送水流量制御装置（ＦＣ－４０３）・・・・・・・・・・・１台② テレメータ設備
イ テレメータ装置（ＴＭＴ４ ＲＩＳＡＣ－ＸＬ）・・・・・１台- 12 -

③ 計装機器
イ 電磁式水道メーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（※１）（口径φ１５０，レンジ０～６００㎥／ｈ）
ロ 圧力計 （０～０.８０ＭＰａ，供給一次）・・・・・・・・１台
ハ 残留塩素計ＦＣ４００Ｇ（送水 ０～３㎎／L）・・・・・・１台
ニ 付属機器（記録計，指示計，カウンター等）・・・・・・・１式④ 電源装置イ 直流電源装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１組
整流器ＴＲ－ＳＮＴＢ０２０３０－Ａ
蓄電池ＳＮＳＸ－５０－１２＊２個組（11）八街市第２供給地点（八街市第２配水場）① 監視制御設備
イ 送水流量制御装置（ＦＣ－４０３）・・・・・・・・・・・１台② テレメータ設備
イ テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（ＴＭＴ８ ＴＯＳＴＥＬ－５４０／１１）③ 計装機器
イ 電磁式水道メーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（※１）（口径φ２５０，レンジ０～１，０００㎥／ｈ）
ロ 圧力計 （０～０.８０ＭＰａ，供給一次）・・・・・・・・１台
ハ 残留塩素計ＦＣ４００Ｇ （送水 ０～３㎎／L） ・・・・・１台
ニ 付属機器（記録計，指示計，カウンター等）・・・・・・・１式④ 電源装置イ 直流電源装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１組
整流器ＴＲ－ＳＮＴＢ０２０３０－Ａ
蓄電池ＳＮＳＸ－５０－１２＊２個組（12）印西市平岡供給地点（印西市平岡配水場）① 監視制御設備
イ 送水圧力制御装置（ＰＣ－１０１）・・・・・・・・・・・１台
ロ 送水流量制御装置（ＦＣ－４０３）・・・・・・・・・・・１台② テレメータ設備
イ テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（ＴＭＴ５ ＴＯＳＴＥＬ－５４０／１１）- 13 -

③ 計装機器
イ 電磁式水道メーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（※１）（口径φ１５０，レンジ０～４５０㎥／ｈ）
ロ 圧力計 （０～０.８０ＭＰａ，供給一次，供給二次）・・・２台
ハ 残留塩素計ＦＣ４００Ｇ （送水 ０～３㎎／L） ・・・・・１台
ニ 付属機器（記録計，指示計，カウンター等）・・・・・・・１式④ 電源装置イ 直流電源装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１組
整流器ＴＲ－ＳＮＴＢ０２０３０－Ａ
蓄電池ＳＮＳＸ－５０－１２＊２個組（13）印西市松崎供給地点（印西市松崎配水場）① 監視制御設備
イ 送水圧力制御装置（ＰＣ－１０１）・・・・・・・・・・・１台
ロ 送水流量制御装置（ＦＣ－４０３）・・・・・・・・・・・１台② テレメータ設備
イ テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（ＴＭＴ１１ ＴＯＳＴＥＬ－５４０／１１）③ 計装機器
イ 電磁式水道メーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（※１）（口径φ１５０，レンジ０～３００㎥／ｈ）
ロ 圧力計 （０～０.８０ＭＰａ，供給一次，供給二次）・・・２台
ハ 残留塩素計ＦＣ４００Ｇ （送水 ０～３㎎／L） ・・・・・１台
ニ 付属機器（記録計，指示計，カウンター等）・・・・・・・１式④ 電源装置イ 直流電源装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１組
整流器ＧＴＳＢ２４－３０Ｖ，蓄電池ＱＳＣ４０Ｃ＊２１セル（14）印西市印旛供給地点（印西市印旛配水場）① 監視制御設備
イ 送水圧力制御装置（ＰＣ－１０１）・・・・・・・・・・・１台
ロ 送水流量制御装置（ＦＣ－４０３）・・・・・・・・・・・１台② テレメータ設備
イ テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（ＴＭＴ１２ ＴＯＳＴＥＬ－Ｌ１）- 14 -

③ 計装機器
イ 電磁式水道メーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（※１）（口径φ１５０，レンジ０～３００㎥／ｈ）
ロ 圧力計 （０～０.８０ＭＰａ，供給一次，供給二次）・・・２台
ハ 残留塩素計ＮＣ１４０（送水 ０～３㎎／L）・・・・・・・１台
ニ 付属機器（記録計，指示計，カウンター等）・・・・・・・１式④ 電源装置イ 直流電源装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１組
整流器ＴＲ－ＳＮＴＢ０２０３０－Ａ
蓄電池ＳＮＳＸ－５０－１２＊２個組（15）白井市供給地点（白井配水場）① 監視制御設備
イ 送水圧力制御装置（ＰＣ－１０１）・・・・・・・・・・・１台（※１）
ロ 送水流量制御装置（ＦＣ－４０５）・・・・・・・・・・・１台（※１）② テレメータ設備
イ テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（※１）（ＴＭＴ１７ ＴＯＳＴＥＬ－Ｓ１）③ 計装機器
イ 電磁式水道メーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（※１）（口径φ２００，レンジ０～６００㎥／ｈ ）ロ 圧力計 （０～１.０ＭＰａ，供給一次，供給二次）・・・・２台（※１）
ハ 水道用水質自動測定装置ＭＷＢ４－７２・・・・・・・・・１台
３項目（送水残塩 ０～２㎎／L，送水色度 0～10 度，送水濁度 0～2 度 ）ニ 付属機器（記録計，指示計，カウンター等）・・・・・・・１式（※１）④ 電源装置イ 直流電源装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１組（※１）
整流器ＴＲ－ＳＮＴＢ０２０３０－Ｄ
蓄電池ＳＮＳＸ－５０－１２＊２個組（16）富里市供給地点（富里市浄水場）① 監視制御設備
イ 送水流量制御装置（ＦＣ－４０３）・・・・・・・・・・・１台② テレメータ設備
イ テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台- 15 -

（ＴＭＴ１ ＴＯＳＴＥＬ－５４０／１１）③ 計装機器
イ 電磁式水道メーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（※１）（口径φ２５０，レンジ０～１，０００㎥／ｈ）
ロ 圧力計 （０～０.８０ＭＰａ，供給一次）・・・・・・・・１台
ハ 残留塩素計ＦＣ４００Ｇ （送水 ０～３㎎／L） ・・・・・１台
ニ 付属機器（記録計，指示計，カウンター等）・・・・・・・１式④ 電源装置イ 直流電源装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１組
整流器ＧＴＳＢ２４－３０Ｖ，蓄電池ＱＳＣ４０Ｃ＊２１セル（17）酒々井町尾上供給地点（酒々井町尾上浄水場）① 監視制御設備
イ 送水圧力制御装置（ＰＣ－１０１）・・・・・・・・・・・１台
ロ 送水流量制御装置（ＦＣ－４０３）・・・・・・・・・・・１台② テレメータ設備
イ テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（ＴＭＴ９ ＴＯＳＴＥＬ－３４０／２０）③ 計装機器
イ 電磁式水道メーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（※１）（口径φ１５０，レンジ０～４００㎥／ｈ）
ロ 圧力計（０～１０㎏／㎠，供給一次，供給二次）・・・・・２台
ハ 残留塩素計１５２Ｄ （送水 ０～３ｐｐｍ）・・・・・・・１台
ニ 付属機器（記録計，指示計，カウンター等）・・・・・・・１式④ 電源装置イ 直流電源装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１組
整流器ＧＴＳＢ２４－３０Ｖ，蓄電池ＱＳＣ４０Ｃ＊２１セル（18）長門川（企）酒直供給地点（長門川（企）酒直配水場）① 監視制御設備
イ 送水圧力制御装置（ＰＣ－１０１）・・・・・・・・・・・１台
ロ 送水流量制御装置（ＦＣ－４０３）・・・・・・・・・・・１台② テレメータ設備
イ テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（ＴＭＴ１６ ＴＯＳＴＥＬ－Ｓ１）- 16 -

③ 計装機器
イ 電磁式水道メーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（※１）（口径φ１５０，レンジ０～３００㎥／ｈ ）ロ 圧力計 （０～０.９８ＭＰａ，供給一次，供給二次）・・・２台
ハ 残留塩素計ＬＱ１５２Ｂ （送水 ０～３㎎／L） ・・・・・１台
ニ 付属機器（記録計，指示計，カウンター等）・・・・・・・１式④ 電源装置イ 直流電源装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１組
整流器ＴＲ－ＳＮＴＢ０２０３０－Ｄ
蓄電池ＳＮＳＸ－５０－１２＊２個組（19）柏井分岐地点① 監視制御設備
イ 電動弁制御装置（開，閉，停止）・・・・・・・・・・・・１台② テレメータ設備
イ テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（ＴＭＴ３２ ＴＯＳＴＥＬ－５３０）③ 電源装置イ 小型無停電電源装置（１ｋＶＡ）・・・・・・・・・・・・１組（ＥＣＥ１Ｐ－Ｕ１００１０Ｌ）④ 計装機器イ 電磁流量計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（口径φ５００，レンジ０～７，０００㎥／ｈ）
ロ 圧力計 （０～０.８０ＭＰａ，分岐地点）・・・・・・・・１台（20）本埜分岐地点① 監視制御設備
イ 電動弁制御装置（開，閉，停止）・・・・・・・・・・・・１台② テレメータ設備
イ テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（ＴＭＴ２２ ＴＯＳＴＥＬ－５３０）③ 電源装置イ 小型無停電電源装置（１ｋＶＡ）・・・・・・・・・・・・１組（ＥＣＥ１Ｐ－Ｕ１００１０Ｌ）④ 計装機器- 17 -

イ 電磁式水道メーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（※１）（口径φ１５０，レンジ０～６００㎥／ｈ）
ロ 圧力計 （０～０.８０ＭＰａ，分岐地点）・・・・・・・・１台（21）白井分岐地点（新）① テレメータ設備
イ テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（※１）（ＴＭＴ２９ ＴＯＳＴＥＬ－Ｓ１）② 電源装置イ 小型無停電電源装置（１ｋＶＡ）・・・・・・・・・・・・１組（※１）（ＢＵ１００ＲＥ）③ 計装機器
イ 電磁式水道メーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（※１）（口径φ２００，レンジ０～４５０㎥／ｈ）
ロ 圧力計 （０～０.８０ＭＰａ，分岐地点）・・・・・・・・１台（※１）（22）長門川分岐地点① 監視制御設備
イ 電動弁制御装置（開，閉，停止）・・・・・・・・・・・・１台② テレメータ設備
イ テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（ＴＭＴ２５ ＴＯＳＴＥＬ－３３０）③ 計装機器
イ 電磁式水道メーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（※１）（口径φ１５０，レンジ０～４５０㎥／ｈ）
ロ 圧力計 （０～１０㎏／㎠，分岐地点） ・・・・・・・・・１台（23）成田分岐地点① 監視制御設備
イ 電動弁制御装置（開，閉，停止）・・・・・・・・・・・・１台② テレメータ設備
イ テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（ＴＭ１ ＴＯＳＴＥＬ－Ｌ１）③ 電源装置イ 小型無停電電源装置（１ｋＶＡ）・・・・・・・・・・・・１組（ＥＣＥ１Ｐ－Ｕ１００１０Ｌ）- 18 -

④ 計装機器
イ 電磁式水道メーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（※１）（口径φ１５０，レンジ０～６００㎥／ｈ）
ロ 圧力計 （０～０.８０ＭＰａ，分岐地点）・・・・・・・・１台（24）船形分岐地点① 監視制御設備
イ 電動弁制御装置（開，閉，停止）・・・・・・・・・・・・１台② テレメータ設備
イ テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（ＴＭＴ２６ ＴＯＳＴＥＬ－５３０／１１）③ 計装機器
イ 電磁式水道メーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（※１）（口径φ２５０，レンジ０～６００㎥／ｈ）
ロ 圧力計 （０～１０㎏／㎠，分岐地点） ・・・・・・・・・１台（25）松崎分岐地点① 監視制御設備
イ 電動弁制御装置（開，閉，停止）・・・・・・・・・・・・１台② テレメータ設備
イ テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（ＴＭＴ２７ ＴＯＳＴＥＬ－５３０／１１）③ 電源装置イ 小型無停電電源装置（１ｋＶＡ）・・・・・・・・・・・・１組（ＥＣＥ１Ｐ－Ｕ１００１０Ｌ）④ 計装機器
イ 電磁式水道メーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（※１）（口径φ１５０，レンジ０～３００㎥／ｈ）
ロ 圧力計 （０～０.８０ＭＰａ，分岐地点）・・・・・・・・１台（※）白井分岐地点（旧）平成３１年（２０１９年）４月まで運用予定。
① テレメータ設備
イ テレメータ装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（※１）（ＴＭＴ２３ ＴＯＳＴＥＬ－Ｌ１）② 電源装置イ 小型無停電電源装置（１ｋＶＡ）・・・・・・・・・・・・１組（※１）- 19 -

（ＢＵ１００ＲＥ）③ 計装機器
イ 電磁式水道メーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台（※１）（口径φ３００，レンジ０～４５０㎥／ｈ）
ロ 圧力計 （０～０.８０ＭＰａ，分岐地点）・・・・・・・・１台（※１）
２－５ 点検項目
１．電気設備（１）高圧気中負荷開閉器① 外観点検② ケースの破損、歪みの有無③ 取付及び周囲環境の状態④ ケーブル引出し口異常の有無⑤ 碍子の破損、汚損の有無⑥ 端子部の増し締め、清掃⑦ 絶縁抵抗測定（一次･二次）⑧ 開閉試験（手動､試験トリップ）（２）高圧盤・低圧盤① 放電の痕跡の有無② 異常音、振動の有無③ 主導電部、導体の過熱、変色の有無④ 碍子、絶縁支持物等の損傷、汚損の有無⑤ 補助、保護リレー、ＳＷ等の接点損傷、汚損の有無⑥ 収納機器（SAR､VT､CT､CS､MCDT､MCCB､ELCB､SC､SR 等）の取付、動作点検⑦ 取付計器、信号灯等の確認⑧ 操作、保護回路の動作確認⑨ 配線、接地等の異常の有無⑩ 端子部の増し締め⑪ 外観及び塗装等の状態⑫ 内外部の清掃（３）高圧真空切替開閉器① 開閉動作点検（手動、電動）② 真空バルブの点検- 20 -

③ 操作機構部の動作点検④ 補助スイッチの点検⑤ 絶縁抵抗測定⑥ 端子部の増し締め、清掃（４）避雷器① 外観点検② 碍子、絶縁支持物等の損傷、汚損の有無③ 過熱、変色の有無④ 締付金具、端子部の増し締め⑤ 絶縁抵抗測定（５）真空遮断器① 動作回数の確認② 開閉動作点検（手動、電動）③ 真空バルブの点検④ 操作機構部の動作点検⑤ 遮断距離及びワイプ量の点検⑥ 補助スイッチの点検⑦ 遮断器引出し装置の確認⑧ 絶縁抵抗測定⑨ 端子部の増し締め、清掃（６）変圧器① 外観点検② 碍子、絶縁支持物等の損傷、汚損の有無③ 主導電部、導体の過熱、変色の有無④ 鉄心、締付金具等の腐食、発錆の有無⑤ 温度計の指示、接点動作確認⑥ 端子部の増し締め⑦ 絶縁抵抗測定（７）保護継電器① 外観点検② 整定値の確認③ 動作特性試験④ 端子部の増し締め、清掃- 21 -

（８）絶縁抵抗測定 〔１式〕
① 高圧盤・低圧盤 ： ６５箇所（うち MCCB 二次側～負荷間も含む … 31 箇所）〈区分１〉（6,600V 系及び 400V 系）… 18 箇所
イ PAS(常用)(東電 PAS 二次側含む)
ロ PAS(予備)(東電 PAS 二次側含む)
ハ 89R 一次・二次
ニ VT 単体
ホ SAR 単体
ヘ 母線
ト №1-500kVA TR 一次
チ №1-500kVA TR 一次･二次
ル №1-500kVA TR 二次
ヌ №2-500kVA TR 一次
ル №2-500kVA TR 一次･二次
ヲ №2-500kVA TR 二次
ワ 52S1 二次 低圧母線
カ 52S2 二次 低圧母線
ヨ 発電機母線連絡(52GB1)
タ 発電機母線連絡(52GB2)
レ 100kVA TR 一次
ソ 100kVA TR 二次〈区分２〉（400V 系）…… 20 箇所（うち MCCB 二次側～負荷含む … 13 箇所）（＃Ｍ６ イ～ヌ、＃Ｍ７ル～ネ）※イ №1 進相コンデンサ※ロ №1 送水ポンプ盤※ハ №2 送水ポンプ盤※ニ 補機コントロールセンタ１
ホ 予備１※ヘ 直流電源装置１※ト 無停電電源装置１※チ 照明変圧器盤１
リ 予備２
ヌ №1 母線連絡- 22 -

ル №2 母線連絡※ヲ №3 送水ポンプ盤
ワ №4 送水ポンプ盤(将来)※カ 補機コントロールセンタ２
ヨ 予備１※タ 直流電源装置２※レ 無停電電源装置２※ソ 照明変圧器盤２
ツ 予備２※ネ №2 進相コンデンサ（※イ、ロ、ハ、ニ、ヘ、ト、チ、ヲ、カ、タ、レ、ソ、ネは、MCCB 二次側～負荷間も測定する。
）〈区分３〉（200V 系）… 19 箇所（うち ELCB,MCCB 二次側～負荷間含む…12 箇所）（＃Ｍ９Ｂ イ～ツ）
イ TR 二次 210V 主幹※ロ 管理室空調機(室内)※ハ 管理室空調機(室外)※ニ 電動機スペースヒータ※ホ No.1 事務室空調機※ヘ No.2 事務室空調機※ト Ｌ－１分電盤(200V)※チ Ｌ－２分電盤(200V)
リ 予備４※ヌ 次亜制御盤※ル 注水ポンプ※ヲ 自家発充電器電源
ワ 予備５※カ No.1 電気室空調機(室外)※ヨ No.2 電気室空調機(室外)タ No.3 電気室空調機(室外) (将来)
レ 予備１
ソ 予備２
ツ 予備３
- 23 -

（※ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、ヌ、ル、ヲ、カ、ヨは、ELCB,MCCB 二次側～負荷間も測定する。
）〈区分４〉（100V 系）…… 8 箇所（うち ELCB,MCCB 二次側～負荷間含む… 6 箇所）（＃Ｍ９Ｂ イ～チ）
イ TR 二次 180/104V 主幹※ロ 無停電電源装置バイパス※ハ Ｌ－１分電盤(100V)※ニ Ｌ－２分電盤(100V)
ホ 予備※ヘ ＩＴＶ電源※ト 盤内付属電源※チ プリンタ電源（※ロ、ハ、ニ、ヘ、ト、チは、ELCB,MCCB 二次側～負荷間も測定する。
）② Ｌ－１分電盤内の低圧回路の絶縁抵抗測定 ： ３１箇所
（33 箇所のうち予備(2 箇所)除く）〈区分１〉200V 系 …………… 11 箇所（MCB 二次側～負荷間 ※ル予備を除く)
イ 屋外水銀灯(南西)ロ 屋外水銀灯(北東)ハ ポンプ室水銀灯
ニ ポンプ室壁灯
ホ 電気室、弁室、自家発室
ヘ 倉庫、書類倉庫、第２会議室、1F ホール
ト 事務室、2F ホール
チ 管理室、資料室、換気ファン室
リ 階 段
ヌ ２号弁室灯※ル 予 備ヲ 給水ポンプ(コンセントを抜いて測定する。)〈区分２〉100V 系 …………… 20 箇所（MCB 二次側～負荷間 ※ナ予備を除く)
イ 自火報受信機
ロ 電話・防犯
ハ アンプ電源
ニ 誘導灯- 24 -

ホ ポンプ室コンセント
ヘ トイレ増設
ト 電気室コンセント
チ 弁室コンセント
リ 換気ファン室、資料室コンセント
ヌ 第２会議室コンセント、１Ｆ便所照明
ル 書類倉庫、倉庫コンセント
ヲ 浄化槽用コンセント
ワ 事務室コンセント
カ 事務室床コンセント
ヨ 管理室、資料室コンセント
タ 宿直室、脱衣シャワー室
レ 宿直室エアコン
ソ 湯沸器用コンセント
ツ ２Ｆ便所照明、ブースター用コンセント
ネ ２号換気扇、Ｃ・Ｔ電灯※ナ 予 備③ Ｌ－２分電盤内の低圧回路の絶縁抵抗測定：３箇所（※ニを除く）
イ 第１会議室エアコン(３φ２００Ｖ)
ロ 第２会議室エアコン(１φ２００Ｖ)
ハ ポンプ室排水ポンプ(３φ２００Ｖ) (制御盤内ＭＣＣＢ３箇所ＯＦＦ)※ニ 千葉県防災行政無線（９）接地抵抗測定 〔１式〕
① 接地端子盤 ： ７系統
イ ＥＡ（予備）
ロ ＥＡ
ハ ＥＬＡ
ニ ＥＢ
ホ ＥＣ
ヘ ＥＤ
ト ＥＣ（計装）② 接地端子盤（ＩＮＶ用） ： ３系統
イ ＥＣ（予備）- 25 -

ロ ＥＣ（ＩＮＶ）
ハ ＥＤ（ＩＮＶ）③ 引込柱（屋外） ： ２系統
イ ＥＡ（常用）ロ ＥＡ（予備）④ 避雷針用端子箱（屋外） ： １系統
イ ＥＬＡ（10）漏電リレー連動試験 〔１式〕
① 漏電リレー用ＺＣＴのテスト端子に電流を流して各ＭＣＣＢのトリップ確認を行う。
（５１Ｇ漏電リレー（ＬＧ－１０ＦＫ）２台の単体点検を含む。
）
区分４００Ｖ系（＃Ｍ６：（a）～（h）、＃Ｍ７：（i）～（p）） ： １６台
イ No.１送水ポンプ盤 ……………………(52F101)
ロ No.２送水ポンプ盤 ……………………(52F102)
ハ 補機コントロールセンタ１ ……………(52F103)
ニ 予備１ ……………………………………(52F104)
ホ 直流電源装置１ …………………………(52F105)
ヘ 無停電電源装置１ ………………………(52F106)
ト 照明変圧器盤１ …………………………(52F107)
チ 予備２ ……………………………………(52F108)
リ No.３送水ポンプ盤 ……………………(52F201)
ヌ No.４送水ポンプ盤（将来）……………(52F202)
ル 補機コントロールセンタ２ ……………(52F203)ヲ 予備１ ……………………………………(52F204)
ワ 直流電源装置２ …………………………(52F205)
カ 無停電電源装置２ ………………………(52F206)
ヨ 照明変圧器盤２ …………………………(52F207)
タ 予備２ ……………………………………(52F208)（11）組合せ試験 〔１式〕
① 各種点検・測定作業終了後、インターロック試験、シーケンス試験及び既設装置との関連動作試験を行う。
（12）直流電源装置点検① 各電圧の測定② 整流器点検（負荷電圧補償装置、波形測定等）- 26 -

③ 蓄電池点検（各電池の電圧、内部抵抗等）④ 絶縁抵抗測定⑤ 警報試験
⑥ 指示計の校正⑦ 端子部の増し締め、清掃（13）自家用発電機点検（250kVA）① 外観点検② 燃料タンクおよび冷却水の確認③ 吸排気系統の確認④ 直流電源装置の機能点検（各セルの電圧､内部抵抗測定等）⑤ 制御装置の機能確認⑥ 配線、接地線等の確認⑦ 無負荷運転試験⑧ 保護装置点検⑨ 調速機点検⑩ 絶縁抵抗測定⑪ 端子部の増し締め、清掃⑫ エンジンオイル交換（支給品）⑬ 消耗品の交換
イ エアフィルター
ロ 潤滑油フィルター
ハ 燃料フィルター
⑭ 自家発室給排気分電盤点検（14）ＩＴＶ装置点検① 外観点検② 取付部品点検③ カラーカメラ点検④ レンズの動作試験⑤ 電動雲台の動作試験⑥ ＩＴＶ装置制御論理部及び操作器点検⑦ 映像記録装置動作試験⑧ カラーモニタ点検⑨ ショックテストの実施- 27 -

⑩ 端子部の増し締め、清掃（15）ポンプ室ピット排水設備点検（現場操作盤含む）① 各部の清掃② 各部品の破損、変色等の確認③ 接続部緩みの確認④ 塗装の剥離、錆の確認⑤ 表示等の確認⑥ シ－ケンス試験⑦ 絶縁抵抗測定
２．計装設備（１）監視盤① 計器、継電器、その他機器の取付状態の確認② 表示、文字、マーク(２) ワンループコントローラ① 接続部の緩み確認② 動作確認及び調整③ 電源の確認（３）テレメータ設備① 端子台、コネクタ等の締付確認② 各部電源電圧確認③ 送受信レベルの確認④ 項目（計測、表示、制御、パルス）の確認⑤ アラーム機能の確認⑥ 通話機能の確認⑦ 各部スイッチ、表示の確認⑧ ＳＡＭパネル機能の確認⑨ 外観点検及び清掃（４）計装機器① 電磁流量計（検出器、変換器、アイソレーター、Ｖ／Ｆ変換器、リレー、
カウンター、記録計）
イ 単体機器の目視点検及び端子点検増締め
ロ 検出器の絶縁及び抵抗測定- 28 -

ハ 電源電圧の確認
ニ 変換動作試験（零点の確認等）
ホ ループ動作確認② 電磁式水道メーター（リレー、カウンター、記録計）
イ 零点の確認③ 圧力計
イ 単体機器の目視点検及び端子点検増締め
ロ 電源電圧の確認
ハ 零点の確認ニ ループ動作確認④ 残留塩素計
イ 配管類の点検
ロ 分析槽の点検清掃
ハ 電極の点検清掃
ニ ゼロ、スパン校正
ホ 回転部の点検
ヘ 現場盤内の機器点検
ト サンプル水量の調整
チ 出力調整試験⑤ 水道用水質自動測定装置
イ 配管類の点検
ロ 分析槽の点検清掃
ハ 電極等の点検清掃
ニ ゼロ、スパン校正
ホ 回転部等の点検
ヘ 現場盤内の機器点検
ト サンプル水量の調整
チ 出力調整試験（５）中央監視制御設備① ＬＣＤ監視装置
イ 各部の機能点検、清掃
ロ ケーブル、コネクタ類の装着状態の確認
ハ 電源、接地端子等の締付確認- 29 -

ニ ファン動作の確認及びフィルターの清掃
ホ 電源電圧、リップルの測定
ヘ スイッチ、ランプの機能確認
ト ハードディスクの交換② 大型モニター
イ 各部の機能確認、清掃
ロ ケーブル、コネクタ類の装着状態の確認
ハ 電源の確認
ニ 機器取付状態の確認③ 帳票用パソコン装置
イ 各部の機能確認、清掃
ロ ケーブル、コネクタ類の装着状態の確認
ハ 電源、接地端子等の締付確認
ニ ファン動作の確認
ホ ハードディスクの交換④ データサーバ盤
イ 各部の機能点検、清掃
ロ ケーブル、コネクタ類の装着状態の確認
ハ 電源、接地端子等の締付確認
ニ ファン動作の確認及びフィルターの清掃
ホ 各部電源電圧確認
ヘ 各部スイッチ、表示の確認
ト ハードディスクの交換⑤ 信号変換装置盤
イ 各部の機能点検、清掃
ロ ケーブル、コネクタ類の装着状態の確認
ハ 電源、接地端子等の締付確認
ニ 電源電圧、リップルの測定
ホ ファン動作の確認及びフィルターの清掃
ヘ 各部スイッチ、表示の確認⑥ 計装盤
イ 計器、継電器、その他機器の取付状態の確認
ロ 表示、文字、マーク- 30 -

⑦ プリンタ装置
イ 各機構部の点検清掃
ロ 印字確認⑧ 計装変換器盤
イ 各部の点検清掃
ロ 各部の破損、変色等の確認
ハ 動作確認ニ 電源電圧の測定⑨ 中継端子盤
イ 各部の機能点検、清掃
ロ ケーブル、コネクタ類の装着状態の確認
ハ 電源、接地端子等の締付確認
ニ 電源電圧、リップルの測定
ホ 各部スイッチ、表示の確認（６）データ通信端末盤① 各部の機能点検、清掃② ケーブル、コネクタ類の装着状態の確認③ 電源、接地端子等の締付確認④ 電源電圧、リップルの測定⑤ ファン動作の確認及びフィルターの清掃⑥ 各部スイッチ、表示の確認（７）電源装置① 無停電電源装置
イ 整流器、インバータ（a）各部の点検清掃（b）絶縁抵抗測定（c）保護継電器試験（d）特性試験（波形観測、給電切換試験等）（e）警報機能試験（f）総合機能試験
ロ 蓄電池（a）各蓄電池及び収納部の清掃（b）各蓄電池及び蓄電池総電圧測定- 31 -

（c）接続部の確認（d）特性の確認（e）蓄電池温度の測定② 小型無停電電源装置（１ｋＶＡ）
イ ユニット内部目視点検及び各部の点検清掃
ロ 各電圧・電流の測定
ハ 特性試験（給電切換試験等）
ニ 冷却ファン動作の確認
ホ 総合機能試験へ 柏井分岐地点の小型無停電装置用ファンの交換（８）電源切替盤① 各部の清掃② 各部品の破損、変色等の確認③ 接続部の緩みの確認④ 電源電圧の測定（９）直流電源装置① 整流器、インバータ、DC-DC コンバータ
イ 各部の点検清掃
ロ 絶縁抵抗測定
ハ 保護継電器試験
ニ 特性試験
ホ 警報機能試験
ヘ 総合機能試験② 蓄電池
イ アルカリ蓄電池（a） 各蓄電池及び架台の清掃（b） 各蓄電池の電圧、比重の測定（c） 液面の調整（d） 接続部の確認（e） 特性の確認（f） 均等充電の実施
ロ 鉛蓄電池（a） 各蓄電池及び収納部の清掃- 32 -

（b） 各蓄電池及び蓄電池総電圧測定（c） 接続部の確認（d） 特性の確認（e） 蓄電池温度の測定
３．機器・盤等（１）補機コントロールセンタ・補助継電器盤・現場操作盤① 各部の清掃② 各部品の破損、変色等の確認③ 接続部の緩みの確認④ 塗装の剥離、錆の確認⑤ 表示等の確認⑥ 保護継電器試験⑦ シ－ケンス試験⑧ 絶縁抵抗測定（２）送水ポンプ盤（通常点検）① 各部の清掃② 接続部の緩みの確認③ インバータ、コンバータ機器等の変形、破損、変色等の確認④ 主回路コンデンサの変形、液漏れ、容量の確認⑤ 冷却ファンの回転、異音の確認⑥ 設定値、パラメータの確認⑦ 無負荷、実負荷運転確認⑧ 測定データ（電圧、電流、Ｖ／Ｆ特性）確認⑨ 絶縁抵抗測定（３）その他① 監視制御設備用Ａ／Ｄコンバータ（電源装置）及び小型ＵＰＳ交換
イ R100U-24-N １台（成田給水場）
ロ R50A-24-N 10 台（ﾎﾟﾝﾌﾟ場､柏井･北総(浄)､成田(給)及び成田分岐地点）
ハ 1kVA UPS(ECE1P-U10010L)2 台 (北総(浄)1F(増設ﾊﾞｯﾃﾘｰ含む)、成田(給))ニ 1kVA UPS(ECE1P-U10010RML)2 台 (北総(浄)2F 及び柏井(浄)(各々増設ﾊﾞｯﾃﾘｰ
含む))
ホ 1kVA UPS(BU100RE)2 台（成田分岐・松崎分岐地点(各々増設ﾊﾞｯﾃﾘｰ含む))- 33 -

第３章 安全対策
３－１ 公衆災害
１．受託者は、「建設工事公衆災害防止対策要綱」を遵守し、災害の防止を図らなければならない。
３－２ 安全・訓練等
１．安全・訓練等の実施（１）受託者は、本業務委託着手後、作業員全員の参加により、月当り半日以上の時間を割当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。
① 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育② 本業務委託内容の周知徹底③ 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底④ 本業務委託における災害対策訓練⑤ 本業務委託の作業現場で予想される事故対策⑥ その他、安全・訓練等として必要な事項
２．安全・訓練等に関する実施計画書の作成（１）受託者は、本業務委託の内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を作成し、業務実施計画書に記載して、監督職員に提出しなければならない。
３．安全・訓練等の実施状況報告（１）受託者は、安全・訓練等の実施状況について、ビデオ等又は作業報告等に記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。

- 34 -

第４章 留意事項等
４－１ 留意事項
１．本業務委託の実施にあたって受託者は、下記に掲げる事に特に留意すること。
（１）予め、委託対象箇所を調査し、実施前状況等を確認してから安全衛生に留意し実施すること。
（２）経験豊富な技術者及び熟練作業員を派遣し実施すること。
（３）施設への立入は、監督職員の承諾を得て行うこと。委託対象箇所と直接関係のない場所へは絶対に立ち入らないこと。同様に関係のない機器等には絶対に触れな
いこと。
（４）作業当日は、監督職員へ作業前の連絡、作業後の報告を行うこと。なお、連絡等の予定時間は次のとおりとする。ただし、電気設備点検整備における夜間作業は次のとおりとする。その他計装設備点検整備において必要となる夜間作業については、別途協議とする。
① 当日作業内容連絡

８：３０② 作業時間

９：００～１６：３０

昼間作業

夜間作業 ２０：００～６：００③ 作業終了報告

１７：００ （作業報告書提出）

ただし、夜間作業については、作業事前打合せ・作業終了報告の予定時間を別途協議とする。
（５）設備への影響、危険の伴う作業は、作業条件を十分に検討し、手順書等により安
全・確実な作業を行わなければならない。また、ポンプ場運転管理に影響を与える部分については予め検討し、事前に作業日ごとの作業要領書を作成し、監督職員の承諾を得ること。
（６）他の工事と業務実施上の支障がないように調整を図ること。また、必要な協力を行うこと。
（７）ＩＴＶ装置の点検時には、ポンプ室・電気室に仮設足場を設置し点検を行うこととし、仮設足場は任意仮設とする。
なお、仮設足場設置に際しては転倒・崩壊等しないよう十分注意すること。
（８）高所作業では、安全帯等を使用し転落防止を図ること。
（９）本業務委託に使用する材料及び実施については、品質管理に注意を払うこと。
（10）省エネルギー法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）及びグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく省エネ基準値や- 35 -

調達基準等に適合すること。
（11）再生資源利用促進法（再生資源の利用の促進に関する法律）及び循環型社会基本法等の関連法規に基づき、構成部品や梱包材等に再資源化可能な素材を使用し廃棄物の削減化が図られていること。
（12）電気設備の設置、点検、修理、撤去等の電気作業の計画、作業を行う場合における作業の安全を図るため、別紙「電気取扱作業マニュアル」を遵守するものとする。

- 36 -

電気取扱作業マニュアル
１．目的（１）印東加圧ポンプ場（以下「ポンプ場」という。
）等の施設に係わる電気設備の設置、点検、修理、撤去等の電気工事等の計画、作業を行う場合における作業の安全を図るため、自家用電気工作物保安規程により本マニュアルを定めるものとする。
２．作業計画及び準備（１）作業は停電をして行うことを原則とする。やむをえず全停電が困難な場合で、停電範囲が限られる場合には、充分なる安全対策を施すこと。
（２）同一室内において、作業が重複しないよう、予め工程を調整すること。
（３）「作業手順書」を作成し、工務課長の承諾を得ること。
作業手順書内容① 作業の目的② 作業責任者及び体制③ 作業の内容、作業時刻、作業場所、作業者等④ 停電時刻及び停電範囲を示す図面等（４）工事等の実施に先立ち、実施箇所、又は配電盤等への電源ケーブルにつき、現地調査を行い図面と現物が一致することを確認すること。
調査したケ－ブルにはペイントによる識別、もしくは表示札を取付け、確実に判別できるようにすること。
（例） 撤去ケ－ブル・・・黄色
３．作業前打合せ（１）工事等実施の当日、管理室の操作職員（ポンプ場等の施設に係わる作業を行う場
合）、監督職員、請負業者による合同打合せを行い、作業の安全に努める。
打合せ内容① 工事等の目的② 工事等の内容③ 当日の工程④ 相互の連絡体制及び指揮命令系統
なお、打合せ記録を書面にて作成する。
４．作業（１）作業に先立ち、安全区画ネット、赤テープ等により危険区域を表示すること。
（２）電源側開閉器を開路し、開路した開閉器は施錠し、断路位置にし、若しくは「通- 37 -

電禁止（操作禁止）」の表示を取付け、又は監視人を置くこと。
（３）開路した電路の残留電荷を安全な方法で確実に放電させること。
（４）開路した電路が高圧、又は特別高圧であったものについては、検電後、短絡接地器具を用いて確実に短絡接地すること。
（５）作業にあたっては、必要な保護具を着用し、必要な防具を装着すること。
（６）ケーブルを撤去・切断等する場合には、前項までの安全処置を確認した後、ケーブルに「作業許可」の表示を取付けること。
（７）点検作業中に各電源ＮＦＢ等の入切が必要な場合は、操作前に個々のＮＦＢの状態を確認し、点検終了後は操作前の状態に確実に復旧すること。
５．復電作業及び復電以後の操作（１）作業終了し、開路した電路に通電しようとするときは、作業者の安全及び短絡接地器具を取外したことを確認した後、これを行うこと。
（２）復電作業中に同一室内においては他の作業を行わないこと。
（３）重故障により遮断器がトリップした場合にはその機器の操作スイッチに、マグ
ネット式の「操作禁止」の銘板を取付けたスイッチガード等を取付けること。
スイッチガードの取外しは現場確認を行った後、電気主任技術者がこれを行うこととする。これにより現場確認の徹底と誤認の防止を図る。
６．設計時の配慮等（１）新設・改造工事等において、配線や機器の設置について単純にすること。
コンデンサについては、母線一括として接地する方法、若しくはポンプと同一盤
内又は専用盤とすること。
（２）同一盤内に異系統の電源が混在する場合は取扱注意の旨の表示を取付けること。
（３）増設、改造工事等完了後は、工事箇所のみならず全体図等の関連図面の整備を行い、常に最新の状態の図面を備えつけ、関係職員に対し教育を行うこと。
７．備考（１）電気工作物の工事、維持及び運用にあたっては、本マニュアルの内容を遵守すること。
（２）電気工作物の「施工(業務実施)計画書」、「作業手順書」の作成においても同様とする。

- 38 -