Triton FH-Series R

ホットスポット検知
車両の排気管による誤警報の除外

火災の早期検知用マルチスペクトル固定式カメラ

デュアルユースの周辺警備

FLIR Triton FH-Series Rは、業界トップのサーマルカメラと４K可視カメラを統合した頑丈なマルチスペク

CNN解析による対象物の識別

トル固定式カメラで、火災の早期発見のためにホットスポットを素早く視覚的に確認できます。ホットスポッ

24時間365日の状況認識

トや温度の変化が検知されると、接続しているビデオ管理システム（VMS）を通じて非接触の温度測定値がサイバーセキュリティ強化送信されるため、オペレーターが瞬時に判断して対策を講じることができます。
スケジューリングをカスタマイズすることで、セキュリティ担当者が業務時間や季節に応じて柔軟にアラームの有効／無効の切り替えVMSとシームレスに統合を行えます。赤外線によるホットスポット検知機能とインテリジェントな車両検知機能を統合することで、高温の排気管が原因の誤警報を大幅に減らすことができます。

迅速に検知して視覚的に確認
高解像度のサーマルセンサーと可視センサーを統合することで、1台のデバイスでホットスポットの検知と視覚的な確認が可能
最大640×512の赤外線解像度により、温度分解能が<35mKのFH-Series Rカメラモデルがホットス
ポットを瞬時に検知

4K可視カメラによって煙の中を見通して脅威を瞬時に確認
物理的接続1つで2台のカメラ装置を統合することでコスト効率の良いソリューションを提供

インテリジェントなアラーム
1台のカメラでホットスポットと侵入者を検知
オンボードのビデオ解析によって、侵入者による脅威とホットスポットを検知「車両除外モード」を活用して、高温の排気管が原因の温度アラームの誤作動を防止
オンボードのスケジューリングツールで時刻、業務時間、季節に基づいた検知を行うため、オペレーターが可視／サーマルのどちらで解析を行うのか選択可能

統合が容易
またはお好みのサードパーティのソリュー
Teledyne FLIRのエンドツーエンドのソリューションの一部として、ションと組み合わせて、配備が可能
オンボードのNEXUSテクノロジーによるエンドツーエンドのシステムの強化によって、フリアーシステム
ズのエッジデバイスとのネットワーク接続に対応

FLIR United VMSおよび主要なサードパーティのVMSと緊密に統合
ONVIF S/G/T Profile適合
互換性のあるVMSプラットフォーム経由でラジオメトリックアラームを受信

For more information visit:www.flir.com/FH-Series-R

www.teledyneflir.com
本書に記載されている製品は米国の輸出規制の対象となるため、輸出には認可が必要となる場合があります。米国の法律に反する転用は禁止されています。画像は参照目的のみで使用されています。仕様は予告なく変更される可能性があります。

©2021 FLIR Systems, Inc. All rights reserved. 9-2021-R3

TRITON FH-SERIES R
サーマルセンサーとレンズ

ネットワークアレイフォーマット（NTSC）

640×512、320×256

検出器タイプロングライフ、非冷却VOxマイクロボロメータ

ピクセルピッチ

17μm

サーマルフレームレート

NTSC：30HzまたはPAL：25Hz/8.3Hz

レンズ特性対応プロトコル
一般仕様

モデル

FOV

369
324

Focal Length

F値

× 56°
69°

9mm

F1.4× 18°
24°

13mm

F1.0313

× 10°
13°

25mm

F1.1669

× 56°
69°

9mm

F1.4644× 36°
44°

13mm

F1.0625

× 18°
25°

25mm

F1.1617

× 14°
17°

35mm

F1.1

スペクトル範囲

7.5μm〜13.5μm

温度分解能（NETD）<35mK @25°C F値1.0可視カメラ
センサータイプ

レンズ特性

IPV4、HTTP、HTTPS、UPnP、DNS、NTP、RTSP、TCP、UDP、ICMP、IGMP、DHCP、ARP、IEEE 802.1X

4K 2160p（3840×2160）
モデル

デフォルトFOV

Focal Length

F値

369

× 55°
98°

3.6〜10mm

1.5〜2.8324

× 19°
34°

9〜22mm

1.4〜1.7313

× 10°
18°

13〜55mm

1.6〜2.2669

× 55°
98°

3.6〜10mm

1.5〜2.8644

× 35°
63°

3.6〜10mm

1.5〜2.8625× 20°
36°

9〜22mm

1.4〜1.7617× 14°
24°

13〜55mm

1.6〜2.2

入力電圧

12VDC（±10%）
24VDC（±10%）
24VAC（±10%）802.3 bt

消費電力

公称：15W
ヒーター使用時、12VDC：48W
ヒーター使用時、12VDC以外の入力電圧：70W

環境

IP等級（埃、水の侵入）

IP66、IP67

動作保証温度範囲-40°C〜70°C

保存温度範囲-55°C〜85°C

腐食MIL-STD 810G、1000時間の塩水噴霧

湿度0〜95%、相対衝撃

IEC 60068-2-27

振動IEC 60068-2-64

耐衝撃性能

IK10（ウィンドウを除く）

サージイミュニティ
（AC電源） EN 50130- 4
サージイミュニティ
（シグナル） EN 50130- 4
サージ／落雷保護TVS 6000V落雷保護、サージ保護、過度電圧保護

適合と認証

100°C以下のターゲット：±5°Cの精度
150°C以下のターゲット：±5%の精度150°Cを超えるターゲット：±15%の精度

FCC Part 15（Subpart B, class A）
CEマーク
RoHS
IP66
WEEE
IEC 62368
ONVIF Profile S、G、T*周囲温度25°Cで測定。極端な温度の場合誤差が大きくなる可能性があります。

ビデオ解析

ハイゲインモード：0°C〜160°C
ローゲインモード：0°C〜600°C

入場監視／侵入検知
いたずら

ビデオタイプIPまたはアナログビデオ

徘徊（不審行動）
CNN分類

感度

カラー：0.25ルクス（F値1.6、AGCオン、30fps）
B/W：0.10ルクス（F値1.6、AGCオン、30fps）

可視フレームレート

30Hz

ビデオ圧縮

H.264/H.265またはM-JPEG（4K除く）の2つの独立したチャンネル（可視・赤外線用）

ストリーミング解像度

プライマリーストリーム（640×512）、（320×256）
赤外線：VGA
QVGA
可視：4K（3840×2160）、1080p（1920×1080）、720p（1280×720）、VGA（640×480）
セカンダリーストリーム
赤外線：VGA（640×512）、（320×256）
QVGA
可視：1080p（1920×1080）、720p（1280×720）、VGA（640×480）

赤外線画像設定

オートAGC、ダイナミックディテールエンハンスメント（DDE）、輝度、コントラスト

温度測定
測定精度

対象物温度範囲ビデオ

サイバーセキュリティ

IEEE 802.1X
TLS/HTTPS
ユーザー認証ファイアウォール経由のアクセス制御
ポリシー施行によるユーザー資格情報
Digest認証

サーマルAGC 関心領域
（ROI） デフォルト、
プリセット、ユーザー定義（関心領域の画質最適化用）
画像均一性最適化

オートフラットフィールド補正（FFC）-温度および時間トリガ

システム統合イーサネット100/1000Mbps

ネットワークAPI

NEXUS SDK
NEXUS CGIONVIF Profile S、G、T

デジタルI/O

入力：2つのドライアラーム接点
出力：2つのリレー接点（24VAC/30VDCで最大1A）
常時開と常時閉の切り替え可能

フリアーシステムズジャパン株式会社〒141-0021 東京都品川区上大崎2-13-17 目黒東急ビル5階 Email: info@flir.jp

For more information visit:www.flir.com/FH-Series-ID

www.teledyneflir.com
本書に記載されている製品は米国の輸出規制の対象となるため、輸出には認可が必要となる場合があります。米国の法律に反する転用は禁止されています。画像は参照目的のみで使用されています。仕様は予告なく変更される可能性があります。

©2021 FLIR Systems, Inc. All rights reserved. 9-2021-R3