太陽熱回収システム
導入マニュアル＆価格表
Solar Heat Correction System set up manual/price list

NPO法人エスコット

柏環境研究所〒277-0011 千葉県柏市東上町4-17
NPO ESCOT Kashiwa Institute for Environmental Studies
Zip code 277-0011 4-17 Azumakami-cho,Kashiwa-city Chiba-pref. Japan
ser.Kashiwa@gmail.com
https://www.npo-escot.org

copy right NPO ESCOT all researved

1

太陽熱回収システムの導入についてはじめにDIYの太陽熱回収システムです。
一部製造、設置・導入、メンテナ＆リペアすべてを自ら行って頂くことになります。
このシステムは約10年の試行錯誤の結果現状に至るものです。
しかし、まだまだ改善が余地が多々ございます。
ユーザーの方からの改善提案を頂ければ幸甚です。
※ご意見はこちら ⇒ 電話：080-4365－0861 メール：ser.kashiwa@gmail.comシステムの特徴：①オフ・グリットで日射量連動＝太陽電池直結運転で制御システム不要②汎用品利用＝ほぼ全ての部品がホームセンターで購入可能③エンジニアリング・プラスティック＝耐熱、高強度、長寿命のポリカーボネートを使用④高性能ポンプ＝2Wから駆動開始、空運転、過電圧・電流等の安全対策＊US SOLAR PUMP社製耐熱ポンプを直輸入⑤汚れ対策＝浴槽に入れる熱交換器は見える化
結束には菌（レジオネラ等）の繁殖を抑える銅線使用

copy right NPO ESCOT all researved2

太陽熱回収システム（ヒートルパネル）の導入時の注意点
２）設置時の注意点①ヒサシ等の遮光を考慮し、南側の壁や平地に斜め設置する事を推奨します。（夏至対策）②ポンプと循環水用タンクは屋内設置を推奨します。（凍結破損対策）③ポンプと循環水用タンクの高さはパネル上端より高くする事を推奨します。（逆流防止、水圧損出減少対策）④パネルの架台には十分な強度のある金属、防腐処理したツーバイ材等を利用することを推奨します。（強風、腐敗対策）※凍結対策として０℃でオンする水道凍結防止帯等の導入を推奨いたします。

３）一般的注意点①集熱パネルはキットでのご提供となり、設置はユーザー自ら行って頂くことになります。
製作マニュアル、導入マニュアルを良くお読み願います。
②設置、連結（修理）時は安全な足場の確保し、防護メガネ、手袋、安全靴等を用いてください。
③設置場所や留め具等に関しては各ユーザー自らの自己責任を伴う判断でお願い致します。
④部材の経年劣化対策としての検査、管理はこまめに行って下さい。

４）利用上の注意点①循環水は蒸発により少しずつ減少します。月に一度程度は水量を確認し、状況に応じ、水を補給してください。
②冬場は全経路を空にするか凍結防止帯等の凍結対策を行って下さい。
③架台の定期的な強度点検を行ってください。（ビス等金属部品の錆び、架台木材等の腐れ）④配管ホースの定期検査、水漏れを発見した際はまず、ホースバンドを締めなおし様子を見てください。
⑤循環水タンク内の水が急激に減少した際は漏水の可能性があります。漏水個所を探し止水処理を行ってください。

copy right NPO ESCOT all researved

3１）各部名称と役割①太陽熱コレクター部（以後、パネルと呼ぶ）
太陽の熱を吸収します。
②熱交換器
集めた熱を浴槽で放熱します。
③ポンプと循環水用タンク（シスターン）熱の伝達を行う水（流体）の循環を行います。
④太陽電池
循環用のポンプを駆動させます。
ポンプがパネルの一番上に来るような高さに設置して下さい。
T足付きサドルバンドで壁に垂直固定推奨

ホース、リード線貫通用穴窓に取り付ける貫通用パネルもあります。
（別売り）

配管ホース
出来るだけ推奨品をお使いください。

リード線
2本

③ポンプと循環水用タンク
耐熱ソーラーポンプ
太陽電池の発電量に合わせて出力が調整できます。

①太陽熱コレクター

④太陽電池

浴槽用フタ
ウレタンマット等で断熱レベルを強化
ホース投入口をコの字に加工。

架台用木材
ツーバイ材

②熱交換器
ポンプに電力を供給します。

copy right NPO ESCOT all researved

縦置き推奨
ホース部は出来るだけ水没させない。
4太陽熱回収システム内容

１．ヒートルパネルｘ２：受光面積＝3.28m2
２．ソーラー駆動耐熱ポンプ：15W
３．ポンプ駆動用太陽電池：12W
４．循環水用タンク：2重構造、ゴミ取りメシュ付
５．ステンレス製熱交換器：投げ込み型
６．システム：ソーラーパワー直結制御※ポンプは太陽電池と直結され、日の出と共に動き始め 日没時には自動的に停止します。
また、曇りや雨の日には殆ど動きません。

copy right NPO ESCOT all researved

推奨品
受光パネル：ツインカーボ4.5mm厚、色：ブラウン
販売元アクリサンデー㈱ホース：スーパーウォーターホース SW-12
販売元、十川産業㈱耐紫外線、耐熱、物理的強度、防水性、施工性等の総合判断でこれらの使用を推奨します。

5修理＆廃棄2016年8月22日、千葉県館山に上陸した台風9号の強風により、御宿町、上布施試験場のパネルの一部が破損修理。
状況：ロープで吊ってあったヒートルパネルのロープが切れた結果、ホースを付けていたノズル2カ所が風圧を受け破損（写真上）。
また、受光面に飛散物によると思われるキズが2カ所入った（写真下）。
修理：
写真上：ネジ部が折れたノズルはスパチェラーで剥がし、シリコーンを削り取った後、新しいノズルに交換完了です。（作業時間：約15分）＊対策:素材へのガラス繊維含有量の再検討開始しました。
写真下：キズが入った受光部は中空ポリカ（透明）を四角く切り、受光板の上から貼り付け修理完了です。（作業時間：約10分）
廃棄：パネル部は修理可能なので廃棄実績なし。ポンプは不燃ごで処理可能。

修理用ポリカにシリコーンを塗布

copy right NPO ESCOT all researved

6コラボレーション事例
温水回収システム＋乾燥庫
太陽熱コレクターの斜め設置により生じる空間を燃料用木材の乾燥に利用。
※現在、試験継続中

加温、加湿空気

下部空気口

外部空気
木質資源、要乾燥資源
側面壁

copy right NPO ESCOT all researved

防湿断熱用段プらラック

7太陽熱コレクターDIYキット 完成サイズ：1820x910ｘ10㎜
DIYキット(詳細なマニュアル付）
耐熱ノズルｘ 4個ナット付きホースニップルホースバンド
ｘ 2セット
止水キャップ

ｘ 2個

耐熱止水板

ｘ 4枚

修理用ポリカ板

ｘ 1枚

価格：8,800円（税・送料別）

copy right NPO ESCOT all researved

8耐熱ソーラーポンプと循環水曜タンク

耐熱ソーラーポンプ（made in USA）
天候シンクロ型：2Wから駆動開始
揚水高３ｍ
直流12V 15W
耐熱温度：110℃
空運転保護機構
日本語マニュアル
価格：14,800円(税・送料別）

ポンプ直結型循環水タンク
ゴミ取りメッシュ
ポンプ連結用ユニバーサルジョイント付ステンレス製立てホースバンド付
エア抜き弁
2層構造
価格：14,800円（税・送料別）
copy right NPO ESCOT all researved

9

熱交換器
熱交換器（投げ込み式）
ステンレス製フレキ管使用
フレキナットホースニップル
オールステンレス製ホースバンド使用
Φ2.0㎜銅線で固定

全長：10m
外形：16.8mm
特徴：ケースに入っていないので簡単洗浄レジオネラ菌対策として銅線使用。
価格：12,800円（税・送料別）

copy right NPO ESCOT all researved

10マド貫通継ぎ手とスイッチ付き太陽電池
マド貫通用継手
耐熱ポリカ板２ｍｍ厚使用※両面UV耐光

コードソケット付
LWH：910 x 90 x 2.0 mm※同サイズの補助板ｘ1枚付
価格：6,800円(税・送料別)

太陽電池
直流12V,12W
連結用防滴ジョイントボックス
リード線３ｍ
取り付け金具付
価格：9,800円（税・送料別）
copy right NPO ESCOT all researved

11