ＴＮ５１８８９ ０親器（煙式）
ＦＳＫＪ２２６－Ｍ
ＦＳＫＪ２２６－Ｃ（－Ｊ）子器（煙式）
子器（熱式）ＦＳＬＪ０１６－Ｃ
本書は、警報器のグループ登録および設置についての簡易説明書です。
製品付属の『取扱説明書』の内容を必ずお読みください。

注意

登録しよう！
親器に子器を登録します。
登録しないと連動できません。

子器

1

電池を取り付ける取付ベースを本体からはずします。

煙式（ＦＳＫＪ２２６－Ｍ）

●●●煙式
熱式
（ＦＳＫＪ２２６－Ｃ（－Ｊ）） （ＦＳＬＪ０１６－Ｃ）●●警報器 親器●●警報器 子器グループ

すべての警報器にステップ

2●●専用リチウム電池

親器にすべての子器を3

親器 １回押す

裏面●●登録番号表示シール（親器に付属）

ステップ

登録する

取付ベースを左 に 回す

本書は、「煙式」を例に説明しています。
「煙式」と「熱式」では、細部が異なります。

子器●● 親器に子器を認識させてグループを構成します。

ステップ

用意するもの親器

子器 １回押す

親器 １回押す●●油性ペン（お客様で準備）

すべての子器で登録を確認する

子器の『警報停止／テスト』ボタンを短く（1秒未満）押します。
表面

短く押す（1秒未満）
取付ベース

本体

ピピ

専用リチウム電池を取り付けます。
拡大図
青(－)
突起（１分以内すべての子器を登録したら）○番登録

ピピ緑点 灯

ピピ ○台登録
○番

消灯

緑点灯

赤(+)
電池
コネクタ

赤点 滅

●● 親器の表示灯が 緑 点 灯 している間、子器を登録できます。●と鳴り、表示灯が赤点滅すると成功です。

『登録』ボタン を押さない状態が1分以上続くと、親器から●「ピピ ○台登録」と鳴り登録モードが終了します。
子器の●

電池用
コネクタ

正常です ピー ヒュー ヒュー 火事です 火事です

『登録』ボタン を押してから5 ～ 30秒後に、登録確認メッセージ「○番登録」と鳴ります。
●● 子器は、●「○番」●●は、テストをした子器の登録番号が鳴ります。

●「○番」●
は、まだ登録されていない番号の中で、数字が小さい方から順に設定されます。

●「○番」●のあとは、約20秒間の無音状態が続きます。
●● 違う警報音の場合、『取扱説明書』の

溝

4.2 単独テスト（警報器の機能を確認する） を参照のうえ、●適切に対処してください。
油性ペンで設置年月を記入する。
記入例）

奥まで確実に差し込む

設置年月‘１９ 年 ４ 月•● 電池の保護フィルムははがさない。
•● 電池を入れる前にコネクタを接続する。
必ず守る•● コネクタの向きを間違えないように注意する。
•● コネクタは奥までしっかりと差し込む。

複数の子器を登録する場合は？
登録確認メッセージ●「○番登録」が流れてから、1分以内に次の子器の●『登録』ボタン を押してください。

●● 1台ずつすべての子器で確認してください。

「○番」と同じ番号の登録番号表示シールを貼ります。

○番登録登録番号表示シール
貼付位置

１分以内
子器『登録』ボタン●を押してください。
●● 親器の表示灯が消えたときは、もう一度親器の●登録番号表示シール

繰り返す
次の 子器

（すべての子器を登録します）※登録番号表示シールは、必要に応じて正面に貼り付けてください。

ＴＮ５１８８９ ０

用意するもの設置しよう！

取付位置を必ず守ってください！

次のような場所への取り付けをおすすめします。
煙式

寝室（居室など）、階段、廊下、台所

熱式

台所など

ステップ

2

●●プラスドライバー（お客様で準備）

ステップ

取り付ける

3（ネジ止めの場合）●● 付属の取付ネジについて工事店様以外は「一般用●(25mm)」をご使用ください。

子器

動作を確認する
大きな音が鳴ります。周囲の迷惑にならないよう、夜間などは避けてください。

消去の方法は、『取扱説明書』の取付ネジを参照してください。

本体

緑点灯

警報器の『警報停止／テスト』ボタンを短く（1秒未満）押します。

子器
階段

ピピ

台所

子器

短く押す

（1秒未満）

赤点 滅
子器

短く押す（1 秒未満）
緑点灯

○番

『警報停止/テスト』
ボタンが見やすい位置

子器の『警報停止／テスト』ボタンを短く（1秒未満）押します。

正常です ピー ヒュー ヒュー 火事です 火事ですと鳴り、表示灯が赤点滅すると成功です。
壁取り付けの場合
矢印が真上

ピピ

取付ネジ

ゼロ

●「○番」
●
●は、登録番号（親器は0、子器は本体を右 に 回す●● 違う警報音の場合、『取扱説明書』の適切に対処してください。

取付ベース

本体と鳴り、表示灯が赤点滅すると成功です。
●「○番」●●は、テストをした子器の登録番号を鳴動します。
●● 1台ずつすべての子器で確認してください。

4.2 単独テスト（警報器の機能を確認する） を参照のうえ、適切に対処してください。

1と同じ番号）が鳴ります。

4.2 単独テスト（警報器の機能を確認する） を参照のうえ、連動テストをする（連動を確認する場合）

赤点 滅

●「○番」
●
●のあとは、約20秒間の無音状態が続きます。

ステップ●● 1台ずつすべての警報器で確認してください。

正常です ピー ヒュー ヒュー 火事です 火事です●● 違う警報音の場合、『取扱説明書』の2 登録・消去

すべての警報器で単独テストをする

本体を右 に 回す
親器●●脚立などの安定した台（お客様で準備）登録したが設置しなかった子器がある場合は、登録情報を消去してください。

設置予定場所の 真下の床 に仮置きします。

寝室㊟どちらか一方をご使用ください。

登録した警報器をすべて設置したか確認

取付ベース

寝室

●●取付ネジチェック !

取付ベースをネジ止めし、本体を取り付けます。

親器 がすべての警報器の中心にくるように設置してください。

●●取付ベース

工事店様用 (41mm)※工事店様は内部の補強材に合わせてご使用ください。

照明から50cm 程度離して取り付ける

天井取り付けの場合

すべての警報器を○番●●登録済みの警報器（本体）

1.5m 以上 離して取り付ける

上記を守ったうえで、照明器具から50cm程度離してください。

電波状態を確認する

居室

一般用 (25mm)

離して取り付ける

必ず電波状態を確認してから設置してください。
電波状態を確認しなかった場合、電波異常となる可能性があります。

必ず守る

エアコンなどの空気吹き出し口からの範囲に取り付ける・ 40cm 以上（熱式）

警報器は、なるべく部屋の中心に取り付けてください。

1

天井・壁 共通

天井から 15 ～ 50cm

壁や梁から・ 60cm 以上（煙式）●● 各市町村条例により異なります。

ステップ

壁取り付けの場合

天井取り付けの場合『警報停止/テスト』
ボタンの位置が下壁に掛けて設置する場合は？
『取扱説明書』の 3.2 警報器の設置を参照してください。

必ず守る

各機器の状態は連動テストでは確認できません。
単独テストは省略せず、必ず実施してください。

いずれか1台の警報器で『警報停止／テスト』
ボタンを長く（2秒以上）押します。
すべての警報器が連動して警報音が鳴ると成功です。
●● 連動に4 ～ 20秒程かかります。

ピピ

ピ

長く押す

（2秒以上）
P3X1-2250-01