ドライプロ ドレンポンプ追加対応資料

2023/2/10
技術開発本部※除湿機より排水口が高い場合の設置対応

ドレンポンプ設置概要
弊社ドライプロ オプション部品の分岐ハーネスと㈱エヌ・エス・シー製、エアコン用ドレンポンプ（品番：HA121J）で除湿機と連動運転し、ポンプによる排水が可能になります。
※ドレンポンプ異常時にコントローラへ異常表示及び運転制御の連動が可能です。
※ドレンポンプは排水が100㎖溜まる毎に間欠運転します。（常時運転ではありません）

分岐ハーネス（品番：DP-01P）

ドレンポンプ（品番：HA121J）●ドライプロ付属のドレンパイプでドレンポンプを接続し、揚程2.5ｍ以下でホース又は塩ビ管にて配管/排水します。
※塩ビ管はVP13系のサイズになります。
※ポンプ本体を壁等に固定する場合、取付板（NSC製 品番:TP2）が別途必要。

●除湿機の通信ケーブルを分岐し、ドレンポンプの故障信号線を接続します。
※接続端子はドレンポンプに付属されています。

《注意》

ドレンポンプ（HA121J）の詳細はメーカーHP（株式会社エヌ・エス・シー）を参照ください。
※ドレンポンプ（品番：HA121J）や取付板（品番:TP2）は当社での受注/発送対応も可能です。

セイホープロダクツ株式会社

ドライプロ（DP-800）オプション 分岐ハーネス

2023/2/10

ドレンポンプ（HA121J）追加 施工補足資料（V1.0）【配線関連】①分岐ハーネスのオス端子を除湿機本体へ差し込み、ドレンポンプ付属のコネクタで分岐ハーネスの棒端子とドレンポンプの故障信号線をA接点で接続（白-白/黒-黒）する。
※ドレンポンプの故障信号線の余った電線（青）とコネクターはビニールテープを巻いて絶縁・防塵処理をしてください。

分岐ハーネス
ポンプ
故障信号線②除湿機電源側にドレンポンプ電源を接続（連動）する。

共通（白）※白-白/赤-黒※分岐ハーネス付属の棒端子を使用してください。
（棒端子仕様：ニチフ TMEV TC-1.25-16）
ドレンポンプ

送風機

除湿機③ドレンポンプのアース線を除湿機のアースネジに接続する。
※除湿機の電源側に漏電遮断器（定格感度電流15ｍA以下、動作時間0.1秒以下の電流作動型）を施設する場合、接地の（アース）省略が可能。（除湿機・ドレンポンプ共に）【設置関連】①除湿機のドレンパイプとドレンポンプのドレン入口を接続する。
※ドレンポンプ付属のジョイントを使用します。
※ポンプ本体を壁に固定する場合、取付板（品番:TP2）が必要。

②ドレンポンプの出口管へビニールホースを接続し、排水用の配管をしてください。（塩ビ管VP13での排水配管も可能）
・ドレンポンプ付属排水用ビニールホース L1.5ｍ（内径9㎜）※ドレンポンプ最大揚程：2.5ｍ（50㎐）/3ｍ（60㎐）※ポンプ本体を壁等に固定する場合、取付板（品番:TP2）が必要。

《注意》 ドライプロ及びドレンポンプ付属の取扱説明書もよくお読みになり、正しくご使用ください。

2.2ｋW～

対応する空調機のタイプ

ハウジング• 隠ぺい形ホテル用エアコン• 天井埋込形ハウジングエアコン• 壁埋込形ハウジングエアコン

HA121J / HA122J※HA〔JEM-A〕端子には対応しておりません。

定価：29,000円（税別）
特長▪取付板（TP2）との組み合わせで…
• 隠ぺい形空調機に対応可能• 吊・壁設置が可能▪静音タイプで運転音が気にならない

寸法

仕様

品番

ＨＡ１２１Ｊ

ＨＡ１２2Ｊ

定格電圧

単相１００Ｖ

単相２００Ｖ

定格消費電力２１Ｗ（５０／６０Ｈｚ）

最大揚程

２．
５ｍ
（５０Ｈｚ）、
３．
０ｍ（６０Ｈｚ）

運転音

３２ｄＢ

ドレン排出流量 ※最大揚程時
140

１８ℓ/ｈ
（５０Ｈｚ）、
１２ℓ /ｈ（６０Ｈｚ）

使用水温度範囲

５℃ ～４０℃ ※水が凍結する環境では使用できません

使用周囲環境温度範囲

５℃ ～４０℃ ※水が凍結する環境では使用できません

使用周囲環境湿度範囲

９５％ＲＨ以下

総重量（満水時）

１．
６ｋｇ（２．
３ｋｇ）

電源線 ※アース線付（１ｍ）
ＶＣＴＦ０．
７５mm2 ×３芯

故障信号線

205
95

１２ℓ/ｈ
（５０Ｈｚ）、１５ℓ /ｈ（６０Ｈｚ）

ＵＬ１００７２０ＡＷＧ×３芯（１ｍ）※ＪＩ
Ｓ対応サイズ ０．
５mm2相当逆止弁

ドレン出口管に内蔵

ドレン入口

タンク両側面入口にドレン入口継手（構成部品）
で接続（内径18mm）
ホース接続（内径Φ９の網入り耐圧ビニールホース）

ドレン出口※ビニールホース（構成部品）、断熱付きホース（別売品：Ｄ９-10 / D9-20）※構成部品のアダプターを使用すれば、塩ビ管（ＶＰ１３）が接続可能

付属品
アダプター

据付方法についてビニールホース

ホースバンド据付方法や詳しい情報は、QRコードから据付／取扱説明書をご確認ください。
据付／取扱説明書

VP13 / VP20用

1.5ｍ

配線コネクタードレン入口継手

ジョイント

S字タイプ

14‐187■ 仕様品番

ＨＡ１２１Ｊ／Ｓ１２１Ｊ

定格電圧

単相１００Ｖ

定格消費電力運転音（６０Ｈｚ）※最大揚程時
１２ℓ／ｈ
１８ℓ／ｈ（５０Ｈｚ）、

使用水温度範囲

５℃ ～４０℃

使用周囲環境温度範囲
総重量（満水時）

ＶＣＴＦ０．
７５㎟ ×３芯（１ｍ）

故障信号線

ＵＬ１００７２０ＡＷＧ×３芯（１ｍ）※ＪＩＳ対応サイズ０．５㎟相当

逆止弁

ドレンポンプ出口に内蔵

ドレン側面入口

ドレン入口継手（構成部品）で接続（内径１８㎜）
ホース接続（内径ビニールホース（構成部品）は、設置環境に応じて、９の網入り耐圧ビニールホース）結露しないように保温（断熱）してください。
※ビニールホース（構成部品）、断熱付ホース（別売品：D9-10、D9-20）※塩ビ配管で立ち上げる場合は、必ず構成部品のアダプターを使用してVP13で施工してください。※VP20での立上げは不可

ドレン出口管

ドレン入口継手、アダプター、ジョイント（14-18）、ビニールホース（1.5m）、ホースバンド2個、ワゴ配線コネクター2個、化粧ボックス（S121J・S122Jにのみ付属）、据付／取扱説明書、QRステッカー

標準付属品■ 排水能力表※連続運転時の計測値

3.012ℓ/ｈ

2.015ℓ/ｈ

2.0HA122J
S122J60Hz12ℓ/ｈ0■ 電気配線図

50Hz50アース

ポンプ電源線

緑／黄
白

運転スイッチ
（Ａ接点）
ＣＯＭ

接点容量：ＡＣ２５０Ｖ ５Ａ

150 流量（ℓ/ｈ）

100

黒ポンプ故障信号線
青白
黒

遠方発停アダプター、アラーム、ブザーに接続

Ｂ接点

エアコンの安全回路に接続

横引き時の流量は、１２ℓ／ｈ以上です。
３．
０

揚
２．
０ 程

０．５～１ｍまでのアップダウンで３ヶ所まで可能

０．５～１ｍまでのアップダウンで０．
５４ヶ所まで可能

５０Ｈｚ

横引きホース長（ｍ）

１０（ｍ）

１．
０６０Ｈｚ２０・塩ビ配管でのアップダウンはできません。
・横引きの距離ではなく、ホースの長さで表記しています。
・ホースはできるだけストレートに保ち、曲げる場合はカーブを大きく作るようにください。
・アップダウンが多い場合は、揚程を下げてご使用ください。

■ 使用材質（接液部分） 化学物質が存在する場所ではご使用できません。

※下表の部品材質に影響を及ぼす薬品や有機溶剤などの部品名

材質名

渦巻室

ＡＢＳ

逆止弁

シリコン

タンク

アース

タンク内のフロートスイッチにより、接点が入／切しますＡ接点

アップダウン不可

揚５
程 １．
（ｍ）

150 流量（ℓ/ｈ）

100■ ホース施工での横引き可能距離
２．
５50Hz

50

3.0

HA121J
S121J

60Hz

18ℓ/ｈ

0ＮＯ

９５％ＲＨ以下、
ＨＡ１２１Ｊ・ＨＡ１２２Ｊ：１．
６ｋｇ
（ ２．
３ｋｇ）
Ｓ１２１Ｊ・Ｓ１２２Ｊ：２．
８ｋｇ
（３．
５ｋｇ）

電源線（アース線付）

ＮＣ（５０Ｈｚ）（６０Ｈｚ）※最大揚程時
１２ℓ／ｈ、１５ℓ／ｈ※水が凍結する環境ではご使用になれません。

５℃ ～４０℃

使用周囲環境湿度範囲

ドレンポンプモーター

２１Ｗ（５０／６０Ｈｚ）
３２ｄＢ

ドレン排出流量

揚程（ｍ）1.0

単相２００Ｖ

３．
０ｍ（６０Ｈｚ）
２．
５ｍ（５０Ｈｚ）、最大揚程

揚程（ｍ）1.0

ＨＡ１２２Ｊ／Ｓ１２２Ｊ

メインフロートドレン出口管

ＰＯＭ

部品名

材質名

ドレン入口継手

シリコン

ビニールホース

ＰＶＣ‐Ｐ

アダプター

ジョイント
（１４−１８）

ＰＶＣ

ＰＶＣ

名称

ドレンポンプ ＨＡ１２１Ｊ・ＨＡ１２２Ｊ／Ｓ１２１Ｊ・Ｓ１２２Ｊ

作成日

令和６年１月１５日

製造元

株式会社 エヌ・エス・シー

注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する事があります。

部番

名称記事

205

①

ドレン入口

外径 19㎜

190

②

ドレン出口

外径 9㎜③電源線(※1)

1ｍ④

故障信号線（※2）

1ｍ⑤

タンク保温材

5㎜t

⑥

化粧カバー

ABS・白⑦

取付台

SGC・白⑧

ドレン入口継手

シリコン⑨

アダプター

VP13/VP20用
ソケット

951945■ドレンポンプ外形図

平面図
1752431405※1 … 0.75㎟×3芯(線の先端は被覆を剥いた状態)※2 … 20AWG（JIS対応サイズ0.5㎟相当）×3芯(線の先端は被覆を剥いた状態)

73

121195

側面図

正面図■化粧ボックス（BJ1A：別売品）外形図 ※S121J・S122Jの場合は構成部品
・化粧カバー・取付台
70945135R314460247

平面図

平面図
68530

144256718034.5

側面図

正面図
正面図

側面図

■アダプター 外形図■ドレン入口継手 外形図
231895883057 37.575187601801206310.8986.2

A66.5

名称

ドレンポンプ
HA121J・HA122J
S121J・S122J

製造元株式会社 エヌ・エス・シー

作成日

令和6年1月15日

35280

29.5345518.3A26

断面図 A-A

縮尺

NTS

単位mm※製品の仕様は改良のため、予告なく変更する事があります。

別売品・性能表
HA121J、HA122J、JH121T、JH122T S121J、S122J、JM121S、JM122S用
別売品一覧
隠ぺい形空調機にドレンポンプを使用する時の固定にホース単独の立上げ支持に取付板（TP2）

ホースストッパー（HS9）※HA121J、HA122J、JH121T、JH122Tのみ
サイズ（㎜）：W324.5×H192×D122.5
重 量：1.2kg
付属品：ドレン入口継手（直管タイプ）
取付ネジ（Ｍ４×２）
定外径： 26mm

内径： 13ｍｍ

高さ：20mｍ

内容数：5セット（計10個）
定価：9,000円（税抜）

価：2,800円（税抜）

ホース配管で工期短縮‼
断熱付ホース（D9-10）

断熱付ホース（D9-20）

ホース径：内径9mm / 外径15mm

ホース径：内径9mm / 外径15mm

断熱材厚：4ｍｍ

断熱材厚：4ｍｍ

長長

さ ：10ｍ定

さ ：20ｍ

付属品：ホースジョイント×1、ホースバンド×2

付属品：ホースジョイント×1、ホースバンド×2

定価：13,000円（税抜）

価：19,000円（税抜）

電源キット100（DK1）

電源キット200（DK2）

100Vコンセント増設用：1口 → 2口

200Vコンセント増設用：1口 → 2口

定

価：2,700円（税抜）

定

排水能力価：3,200円（税抜）※下表は、ドレンポンプの連続運転時の最大排水量を表したものです。

3.03.012ℓ/h15ℓ/h

単相100V
2.0
揚程（m）
1.00.0単相200V
2.0
揚程（m）
1.060Hz

18ℓ/h
50Hz

050

100
流 量（ℓ/h）

0.0

150

ホース施工での横引き可能距離
2.50.00

注意事項

2050

100
流 量（ℓ/h）150ℓ/h

横引きホース長（ｍ）

0.0
0

０．
５～１ｍまでのアップダウンで3ヶ所まで可能
０．
５～１ｍまでのアップダウンで4ヶ所まで可能

10• 塩ビ配管でのアップダウンはできません。
• グラフの「横引きホース長○○m」はアップダウンを含むホースの長さで表記しています。
• ホースはできるだけストレートに保ち、曲げる場合はカーブを大きく作るようにしてください。
• アップダウンが多い場合は、揚程を下げてご使用ください。

1360Hz

アップダウン不可

2.0
揚程（m）1.0０．
５～１ｍまでのアップダウンで4ヶ所まで可能

100

3.0０．
５～１ｍまでのアップダウンで3ヶ所まで可能

1.5
揚程（m）0.550Hz※横引き時の流量は、12ℓ/ｈ以上です。

50Hz

アップダウン不可

60Hz

12ℓ/h

20

横引きホース長（ｍ）

取付板 TP2
HA121J/HA122J/JH121T/JH122T用｜据 付/ 取 扱説明書
２０２２．
１０．

安全にご使用いただくために取付板TP2の使用対象について・取付板TP2は、ドレンポンプ専用の取付板です。

選定時のご注意・適応機種は、HA121J、HA122J、JH121T、JH122Tです。
・ドレン受入容量が0.6ℓの補助ドレンパン機能もあります（漏水防止）。

据付工事について・据付工事は必ず空調の専門業者が行って下さい。据付工事の不備は、水漏れや感電、火災の原因になります。
・据付工事の前に必ず『据付／取扱説明書』をよくお読みのうえ、正しい手順にて作業してください。
・据付工事完了後は必ず試運転を行い、ドレンポンプの動作に異常がない事をご確認ください。
・必要に応じてナット・ワッシャーを現地手配してください。
・『据付／取扱説明書』は、紛失されることのないよう大切に保管してください。

構成部品一覧
名称

ドレンポンプ取付板

ドレン入口継手

取付ネジ

据付／取扱説明書

部品（Ｍ4・長さ１０㎜）

個数１12１1396.5

98122.5176

1270

41×324.5

平面図2218140151065192

123125106

46×175221084.3

401570240

正面図4.5221.220

側面図13外形寸法図

2

据付要領
取り付 ける壁 が 石 膏ボードの 場 合 、ボードアンカー は必 ずカサ 式 のもの で 壁 の 厚さに適合したものをご使 用ください 。ボードアンカー の 種 類によって はネジの 締 め 過ぎで 石 膏ボードが 破 損 する場 合 が あります（ ねじ込 み 式ボードアンカー は使 用しな い でください ）。

1 取付板を設置する
吊設置の場合全ネジボルト（寸切）にナット（現地手配）を下図のように取付板の上側に１個、下側に２個取り付けて固定します（ダブルナット）。

全ネジボルト（寸切）
ナット（現地手配）
ワッシャー（現地手配）
ナット（現地手配）
取付板

本体両側にボルト穴×４
ボルト・ナット・ワッシャーは現地手配

壁設置の場合背面にある4か所のビス穴を使って、取付板を壁に固定します。

背面にビス穴×４
ビスは現地手配

2 取付板にドレンポンプを固定する
ドレンポンプは空 調 機よりも低 い 位 置に水 平になるように設 置してください 。
傾 けて 設 置 するとフロートスイッチが 正 常に作 動 せ ず 水 漏 れをする恐 れ が あります 。

JH121T／JH122Tの場合ビス（構成部品）で取付板にドレンポンプを固定します。
HA〔JEM-A〕アダプターを取付板背面のフックに引っ掛けます。
配線は取付板背面にあるコードクリップで束ねて留めてください。

HA〔JEM-A〕アダプターを右上部にあるフックに引っ掛けるビス（構成部品）で固定する（2か所）

コードクリップで配線を束ねて留める

HA121J／HA122Jの場合

ビス（構成部品）で固定する（2か所）

ビス（構成部品）で取付板にドレンポンプを固定します。

エアコンへの据付例
ホテル用室内ユニットへの据付例
設置方法は、環境に応じて吊または壁設置を選択してください。
（図は吊設置で表しています）
耐圧ビニールホース（現地手配）、または断熱付ホース（D9、D9-10：別売品）をご使用ください。
※結露の恐れがある高温多湿条件下でのご使用時には断熱付ホースをご使用ください。

ホテル用室内ユニット

壁埋め込みエアコンへの据付例
設置方法は、環境に応じて吊または壁設置を選択してください。
（図は吊設置で表しています） 耐圧ビニールホース（現地手配）、または断熱付ホース（D9、D9-10：別売品）をご使用ください。

※結露の恐れがある高温多湿条件下でのご使用時には断熱付ホースをご使用ください。

壁埋め込みエアコン

壁

天井埋め込みエアコンへの据付例
設置方法は、環境に応じて吊または壁設置を選択してください。
（図は吊設置で表しています）
耐圧ビニールホース（現地手配）、または断熱付ホース（D9、D9-10：別売品）をご使用ください。
※結露の恐れがある高温多湿条件下でのご使用時には断熱付ホースをご使用ください。

天井埋め込みエアコン※図のエアコンは、ドレンアップ機能付きを想定しています。

株式会社 エヌ・エス・シー〒５６１−０８９４ 大阪府豊中市勝部２−６−３４
ＴＥＬ ０６−６８４９−２５００ ／ ＦＡＸ ０６−６８４９−２５１５