住宅用火災警報器SS-2LTカタログ

設置後10約本体交換をおすすめします。

年

警報器交換の目安です。

が、30%DOWN！

スマートデザイン
当社比30 ％ダウン

あなたの家にピッタリ こだわりの警報器
天井にも壁にもフィットするフォルム
ネジ 1 本でかんたん！壁に自分で取り付け可能。

消防法令適合品
単独型

ラーニング機能
部屋の環境を学習し、状況に応じた火災判断を行う
ことにより、誤報を低減します。

高品位スピーカー
オリジナルスピーカーの採用で、警報音がよりクリアに！

ボタンを押すだけのかんたんスタート
独自の 特許技術

電池を予め内蔵し、テストボタンを押すだけで 火災監視 を始めます。

実物大独自のテクノロジーが凝縮された、ホーチキの警報器。
1世紀にわたり 防災専業メーカー として積み重ねてきた独自のテクノロジーを凝縮。
火災の煙と湯気を識別するなどクオリティはもちろんのこと、デザインや使いやすさにも徹底的にこだわりました。
起動前は、CPUを眠らせる Sleepモードで電力の消費を最低限に抑える。

引掛フックにより、壁への設置がかんたん。

指がフィットするテストボタン。
取付前に1秒以上長押しすることで、かんたんに電源起動。
90dB/m以上の大音量をクリアに出力するスピーカー。
ハニカムメッシュ

熱式

ラーニング機能をつかさどる制御部。

（定温式）
SS-FLもあります。

項商品

記

煙式仕様

熱式仕様

項目

熱式（定温式）

電源

SS-2LT

SS-FL

定格

電圧

DC3V

住警第29〜1号

住警第26〜70号

電池

寿命

約10年（電池寿命は使用頻度により異なります）

号

国家検定型式番号
用

途

住宅用（壁掛け・天井付け共用型）
・屋内仕様

動 作 表 示 灯
警

報音

報

停

2段階のスイープ音と音声「ピー、ピー、ピー 火事です 火事です」

止警報停止保持時間

煙式仕様

外形

仕様

熱式仕様

3Vリチウム電池（内蔵）

使 用温 度 範 囲

赤色LED（火災時点滅）音圧・周波 数特 性
警

業界初、部屋の環境に合わせて火災判断を自動調整する ラーニング機能 を搭載するとともに、感知器内部の汚れを自動で補修する 感度補正機能 を備えることで、長期にわたって安心してお使いいただけます。

煙式（光電式：2種）

目

火 災 感 知方 式

ハニカム（蜂の巣）メッシュ構造網により煙の流入性を最大限に高めつつ、虫・ほこりを内部に侵入しにくくしています。

0〜40℃（結露しないこと）（W)94.5㎜×（H)94.5㎜×（D)27.5㎜ （W)100㎜×（H)100㎜×（D)41.5㎜
法（取付板含む）（取付板含む）寸

約90dB/m（当社測定値）
・2〜3kHz

質量

テストボタンと兼用

色

彩

ホワイトアイボリー（つや消し）

約14分間 ※

付属品

取付ネジ2本、石こうくぎ3本、取付板、取扱説明書（保証書付き）

生産国日本※警報停止中でもいったん煙が抜ける、熱がなくなると、保持時間がリセットされ監視状態に戻ります。

約100g（電池、取付板含む）
ホワイトアイボリー

使用上のご注意
警告

警報器は絶対に分解しないでください。
警報器を落下させたり衝撃を与えたりしないでください。
故障の原因となります。

この警報器は煙又は熱を感知して作動するものです。
火災の防止装置ではありません。

注意・ 警報器を取り付けた部屋の扉やふすまを閉めた時は、他の部屋で発生した火災による煙又は熱が警報器までとどかず作動しない場合があります。
・ 火災時の煙又は熱は上昇するため、2階で発生した火災を1階に取り付けた警報器で感知することはできません。
・警報器の前に物を置いたり取り付けたりしないでください。
警報の遅れの原因となります。

・ 殺虫剤（くん煙殺虫剤、加熱蒸散殺虫剤なども含む）、化粧品などのスプレーを警報器の近くで使用すると、警報器が作動することがありますが、しばらくすると鳴りやみます。
（テストボタンまたは、引きひもの操作により警報を一時停止することもできます。
）
・ この警報器は、火災以外の煙又は熱（調理による煙や熱、湯気、浴室からの湯気、たばこの煙など）により作動することがあります。

住宅用火災警報器に関するお問い合わせ… ホーチキ 住宅用火災警報器 ご相談窓口

通話料無料

0800-919-7012

携帯電話・PHS からもご利用いただけます。

受付時間9：00〜21：00（365 日受付）

注）
ご使用の回線（IP電話など）
によってはつながらない場合がございます。

※つながらない場合… 03-4588-6722（通話料はお客様ご負担となります）○本カタログ掲載商品の仕様・外観等は、商品改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。 ○本カタログ掲載商品の色彩は、印刷物と実物では多少異なる場合がありますのでご了承ください。

●販売店/お問い合わせ
本社 〒141-8660 東京都品川区上大崎2-10-43

TEL03(3444)4111 FAX03(3444)4118

お客様ご相談窓口 0120-919-856 受付時間 9:00〜17:00（土・日・祝祭日、および弊社休業日を除く）
北海道支社
東 北 支 社
盛岡営業所
福島営業所
いわき駐在事務所
上信越支社
長野営業所
新 潟 支 社
東 京 支 店
千 葉 支 社
西関東支社
北関東支社

Copyright © HOCHIKI Corporation. All rights reserved.

TEL011(733)2221
TEL022(261)7221
TEL019(635)5444
TEL024(523)5950
TEL0246(73)0337
TEL027(321)3700
TEL026(228)3622
TEL025(368)7035
TEL03(3444)4120
TEL043(223)5533
TEL042(665)8241
TEL048(665)2057

宇都宮営業所
横 浜 支 店
川崎営業所
名古屋支店
金沢営業所
富山営業所
静 岡 支 社
関 西 支 店
京 都 支 社
神 戸 支 社
四 国 支 社
徳島駐在事務所

TEL028(636)4503
TEL045(451)3380
TEL044(246)4840TEL052(856)0433
TEL076(293)1201
TEL076(421)8515
TEL054(202)3811
TEL072(966)8181
TEL075(211)4376
TEL078(272)5781
TEL087(835)1502
TEL088(657)7010

中 国 支 社
岡山営業所
福山営業所
松江営業所
山口営業所
九 州 支 社
長崎駐在事務所
北九州営業所
熊本営業所
鹿児島営業所
宮崎営業所

TEL082(535)4040
TEL086(280)0616
TEL084(923)1576
TEL0852(21)0854
TEL083(974)6690
TEL092(511)6621
TEL095(842)8080
TEL093(581)0129
TEL096(384)4532
TEL099(258)1211
TEL0985(35)5636

このカタログの記載内容は、2018年5月現在のものです。 W-1702
本カタログ記載内容の無断複製・転載・引用を禁じます。
201805100F613-V19