流動性改良脱気筒発売

屋上防水エアーコントロール

屋上防水層内の湿気と熱を取り、建物の長寿命化と省エネに貢献する

Hi-Temperature-Air
Fresh-Air

Ｗａｔｅｒｐｒｏｏｆｉｎｇ

Humid-Air

aerated zone
Ｂｕｉｌｄｉｎｇ ｆｒａｍｅ

国交省新技術情報システム
NETIS登録商品（登録番号 TH-120012-A）

Japan Conference of Construction Works for Research and Development

JCWR+D

日本防水工法開発協議会

Condition

防水層内の健康状態

ウレタン塗膜◆ウレタン塗膜防水の脱気筒設置例

防水層内は、その内部を一般の方が目にする機会は殆どなく私たち防水専門業者は内部状況を知りつつもその対策をすることの重要性に気づいていなかった。
現状の問題点は整理すると以下の通りである。
１．塗膜・シート系防水工法に係らず、内部は水分、カビが発生、躯体は劣化が進行している。
２．断熱材は熱や水分があることで性能が著しく低下し、夏季は断熱材や躯体が蓄熱する要因となっている。
３．自然換気型の脱気筒は、防水層の膨れ防止を求めたもので、防水層内の水分、熱は取れない。乾く範囲も、脱気筒を中心に半径３０ｃｍ程度である。

自然換気型脱気筒

乾いている範囲 600ｍｍ

ウレタン塗膜左現場でﾃｰﾌﾟを貼った
翌日の水分状況（多量の結露）◆ウレタン塗膜防水のコンクリート躯体の劣化
・カビ発生
ウレタン塗膜◆ウレタン塗膜防水のコンクリート躯体の劣化

ＦＲＰ塗膜◆ＦＲＰ密着防水のコンクリート躯体内部の水分（スラブ面が濡れている）

2

Condition

防水層内の健康状態
シンダーコンクリート内の水分調査

透明シートを施工

８日経過
少し白くなっている。

塩ビシート絶縁塩ビシート密着◆塩ビシート密着防水のコンクリート躯体の劣化
・カビ発生
塩ビシート絶縁

２２日経過
多量の結露が発生

アスファルト＋断熱材◆アスファルト防水（断熱材入り）の上に塩ビシート絶縁防水を施工。コンクリート躯体に多量の水分・カビ発生。

◆塩ビシート絶縁防水のシート裏側の結露・一部にカビ発生
カビ発生◆左記現場の室内側コンクリートの表面。大量のカビが発生。

3

Structure仕組み

脱気筒１基で最大３００㎡換気可能【宇都宮大学・小山高専・アイ・レック産学官共同開発製品】
ソーラーＪＥＴ脱気筒
吸気筒
太陽光パネル

新鮮空気

換気用
強制排気ファン

高温・高湿度空気
結露水

メンブレン新規防水層

新規施工

緩衝・自着シート

湿気

湿った空気

コアコーン通気層

熱シンダーコンクリート
旧防水層（シンダーコンクリート施工例）

300㎡の設置基準
脱気筒 １基 吸気筒 ２基以上
断熱仕様
脱気筒 ２基 吸気筒 ４基以上

躯体（ＲＣ）

Effectiveness

効果
湿気を取る

熱を取る
躯体の蓄熱化防止

断熱材の蓄熱化防止

防水層の劣化防止

コンクリートの乾燥

断熱材の乾燥

カビ発生の低減◆日本建築学会指摘（メンブレン防水工事 １２５ページ）
断熱材の上に防水層を設ける場合は、断熱材の無い工法に比べ、夏期に防水層が加熱され、８０℃前後達する場合がある。

コンクリートの健全化・建物の長寿命化

室内の空調負荷低減

断熱材の性能維持

カビ発生低減による
環境改善4

Data

測定データ
◆従来脱気工法

（夏季）

最高温度

湿度

防水層表面60～70℃

防水層内

59～68℃

表面/層内の差

1～2℃

躯体表面58℃

脱気筒排気計測不可

計測不可

（夏季）

最高温度

湿度

防水層表面

65℃

防水層内

40℃以下

表面/層内の差20℃以上

躯体表面40℃以下

脱気筒排気40℃以下

自然換気型脱気筒（ステンレス製）◆エアーコントロール（ＡＣ）工法

旧脱気筒

流動性改良型

300ｇ～800ｇ/日＊現場状況により排出量変化。

栃木県消防学校防災館・倉庫屋上測定より。（測定日：2012.8.1～8.20）
防水層内温度は４０℃以下（外気温度＋2～3℃で推移）

湿度はファンが回ると１０倍以上湿気を排出する。
稼働４４８ｇ停止３５．６g 1日排出量（ファン稼働/停止実験より）＊この測定データは、日射量、工法、表面明度等により違いが出ますので、保証値ではありません。

5

Type of Method

塗膜防水工法＋AC工法種類・価格
工法名

新規防水層名工法形態

緩衝・自着シート

通気材

JCW-AC-１

ウレタン樹脂塗膜（6,000～7,000円／㎡）

塗膜

自着式ｼｰﾄ（2,000～3,000円/㎡）

コアコーン（2,000円～/㎡）

JCW-AC-２

水性アクリル樹脂塗膜（8,000円/㎡）

塗膜

自着式ｼｰﾄ（2,000～3,000円/㎡）

コアコーン

JCW-AC-３

ＦＲＰライニング塗膜（14,000円/㎡）

塗膜

自着式ｼｰﾄ（2,000～3,000円/㎡）

コアコーン＋通気材価格

参考設計価格picture（価格：参考材工設計価格300㎡以上）＝新規防水価格＋下地処理価格

写真

自着シート価格

脱気筒価格
吸気筒価格

JCW-AC-１（ウレタン塗膜）

塗膜用不織布付自着シート

JCW-AC-２（水性アクリル塗膜）
ウレタン塗膜用自着シート

コアコーン通気材

通気・緩衝シートJCW-AC-３（FRPﾗｲﾆﾝｸﾞ）＋密着工法

水性アクリル塗膜用緩衝・通気シート

既存ウレタン塗膜

ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系ｼｰﾄ張り

6

Type of Method

絶縁シート防水工法＋AC工法種類・価格（価格：参考材工設計価格300㎡以上）

工法名

新規防水層名工法形態

緩衝・自着シート

通気材

JCW-AC-４

改質アスファルトシート（6,500円/㎡）

絶縁機械固定ｺﾞﾑｱｽｼｰﾄ他（3,000円／㎡）

コアコーン（2,000円～/㎡）

JCW-AC-５

ゴムシート（7,000円/㎡）

絶縁機械固定ｺﾞﾑｱｽｼｰﾄ他（3,000円／㎡）

コアコーン

JCW-AC-６

塩ビシート（7,000～8,000円/㎡）

絶縁機械固定ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ

コアコーン

ＦＲＰシート（9,000～10,800円/㎡）

絶縁機械固定JCW-AC-７

参考設計価格＝（新規防水単価に含む）

新規防水価格ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ＋自着シート価格

下地処理価格pictureコアコーン（新規防水単価に含む）＋通気材価格
脱気筒価格
吸気筒価格

写真
JCW-AC-４（改質アスファルト）

JCW-AC-５（ゴムシート）＊未施工
JCW-AC-７（FRPシート）

既存シンダーコン

JCW-AC-６（塩ビシート）
JCW-AC-７＋断熱仕様（ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ）

既存塩ビシート
既存改質アスファルト

7

Price of material

材料価格
品名

材料価格

ソーラーJET脱気筒＊工事費・送料別途仕様・施工

材工設計価格（３００㎡以上）

73,000円/ｾｯﾄ

88,000円／ｾｯﾄ

太陽電池、電子基盤、ＤＣファン、AES製
脱気筒＊３００㎥に1基以上設置。
効果をより高めたい方は
１５０㎡/1基設置（設定温度 22℃以下稼働停止）

太陽電池、電子基盤、温度センサー、Ｄ
Ｃファン、ＦＲＰ製脱気筒＊３００㎥に1基以上設置。
効果をより高めたい方は
１５０㎡/1基設置

吸気筒28,000円/基43,000円／基

AES製＊脱気筒１基に２基以上、可能であれば４基（4隅に）設置。

コアコーン通気材

41,250円/ﾛｰﾙ（37.5㎡）

2,000円～／㎡

温度センサー付き
ソーラーJET脱気筒

93,000円/ｾｯﾄ

Specifications

108,000円／ｾｯﾄ

全面張り。適時アンカー等で固定
Ｈ4.5×ｗ1,250×Ｌ30ｍ巻＊AES樹脂：acrylonitrile・ethylene-propylenediene・styrene

材料形状・仕様◆換気システム性能
名称

仕様

ｻｲｽﾞ

太陽光パネル

最大１7V 6W 0.35A
電子制御回路設計

335ｍｍ×188×16

防水DCファン

１２V 1.2W 0.1A
3
最大風量 0.65ｍ ／min
期待寿命 ４０，０００時間

80ｍｍ×80×25

脱気筒
吸気筒

AES製
（ｔ＝2.0～4.0mm）

製品図参照◆コアコーン通気材
名称

仕様

ｻｲｽﾞ

コアコーン通気材

ポリプロピレン製

ｈ4.5ｍｍ×ｗ
1,250×30ｍ

耐面圧100ｋｇ／10ｃ㎡

代理店

東京都文京区千石4-26-19

株式会社リン･ドスTEL:03-5395-6161 FAX:03-5395-6222◆工法開発・認定

日本防水工法開発協議会

8〒246-0023 横浜市阿久和東４－２３－１１ TEL 045-367-1712

2014.12.10 改定

JCWR+D