微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領（解説）平成 24 年 3 月
国土交通省大臣官房技術調査課

目次

1. 適用範囲 ......................................................................... 1
2. 強度測定要領の解説事項 ........................................................... 1(1) 「測定要領

6.1 試験法について」について .................................................. 1(2) 「測定要領

3.2 事前準備(3) 「測定要領6.2 測定者」について .......................................................... 2(4) 「測定要領4.3 測定の立会及び報告書の確認」について ...................................... 3(3)検量線の作成」について ....................................... 2(5) その他 .................................................................................... 3

3. 測定データの記入について ......................................................... 3

1.適用範囲
この解説は、微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領（平成 24 年 3 月改定）に基づく強度測定試験に関する補足事項を参考にとりまとめたものである

2.強度測定要領の解説事項(1) 「測定要領6.1 試験法について」について「(2) 試験法の採用条件等 表 5」に示す各試験法により測定を行う場合、測定方法に関する詳細事項は、下記の測定要領（案）を参考にすること。
試験法

測定要領等

外部供試体

・ボス供試体による新設の構造体コンクリート強度測定要領（案）［土木研究所］
・非破壊・局部破壊試験によるコンクリート構造物の品質検査に関する共同研究報告書（11）2008.3

内部供試体（小径コア）

微破壊試験

・共同研究報告書 379 号
・小径コア試験による新設の構造体コンクリート強度測定要領（案）［土木研究所］
・非破壊・局部破壊試験によるコンクリート構造物の品質検査に関する共同研究報告書（8）2007.3
・共同研究報告書 367 号

・超音波試験

土研法による新設の構造体コンクリート強度測定要領（案）

超音波法［土木研究所］
・非破壊・局部破壊試験によるコンクリート構造物の品質検査に関する共同研究報告書（12）2008.3

・衝撃弾性波試験 iTECS 法による新設の構造体コンクリート強度測定要領（案）
衝撃弾性波法

非破壊試験

・共同研究報告書 380 号

・衝撃弾性波試験 表面２点法による新設の構造体コンクリート強度測定要領（案）［土木研究所］
・非破壊・局部破壊試験によるコンクリート構造物の品質検査に関する共同研究報告書（12）2008.3
・共同研究報告書 380 号

なお、最新の測定要領については（独）土木研究所ＨＰを参照すること。
(独)土木研究所ＨＰ：http://www.pwri.go.jp/renewal/relation/conc-kyoudo.html

1(2) 「測定要領 3.2 事前準備 (3)検量線の作成」について
検量線の求め方の詳細な方法については、上記(1)に示す各試験法の測定要領を参照する
こと。ただし、検量線作成における円柱供試体を用いた圧縮強度試験の実施材齢は、下表を参考にすることができる。
表 1(1)検量線作成における円柱供試体を用いた圧縮強度試験の実施材齢（現地測定の最長材齢が４週以下の場合）
圧縮強度試験の実施材齢
材齢１

材齢２

材齢３

材齢４

普通セメント

１週

２週

３週４週

高炉セメントＢ種

１週２週

３週

４週

早強セメント

３日

１週

３週

４週

表 1(2) （現地測定の最長材齢が４週を上回る場合）
圧縮強度試験の実施材齢

普通セメント

材齢１

材齢２

材齢３

材齢４

１週

２週４週４週以降、13 週までの任意の１材齢（注１）

高炉セメントＢ種

１週２週４週４週以降、13 週までの任意の１材齢（注１）

早強セメント３日

１週４週４週以降、13 週までの任意の１材齢（注１）

注１）最終回の圧縮強度試験の実施材齢は、工事で実施する非破壊試験の測定材齢を考慮し、適切な材齢を選択すること。

(3) 「測定要領6.2 測定者」について

測定要領における、「測定者の有する技術・資格などを証明する資料」とは、以下に示す資料を指す。
①

資格証明書

②

講習会受講証明書③

その他（参考）測定者の資格証明書（例）<外部供試体による試験>
ボス供試体の作製方法及び圧縮強度試験方法(NDIS3424)講習会 受講証明書（社）日本非破壊検査協会<小径コアによる試験>
ソフトコアリングシステムの実施に関する講習会<超音波法>
2

受講証明書

（独）土木研究所による講習会の受講証明書<衝撃弾性波法（iTECS 法）>（社）iTECS 技術協会による講習会の受講証明書<衝撃弾性波法（表面２点法）>（独）土木研究所による講習会の受講証明書(4) 「測定要領4.3 測定の立会及び報告書の確認」について

測定要領における、「任意の位置を選定（１箇所以上）し、施工者に非破壊試験を実施させ、測定結果報告書を確認する」とは、従来、完成検査時に検査職員が現地測定の確認を行っていたが、それに代わるものとして、施工者が実施する非破壊試験において、監督職員が測定箇所の中から任意の位置（１箇所以上）を選定し、測定結果に関して確認を行うこととした。
(5) その他
その他、具体的な方法については、「（解説）2.(1)」に示す各試験法の測定要領を参照すること。

3.測定データの記入について
各工事における測定データの測定データ記入様式は、別紙-1 の様式によるものとする。
なお、提出様式については下記のホームページに掲載している。
ダウンロード先ＨＰ：http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou.html
また、測定データ記入様式への記載の具体的方法については、別紙-2 の「測定データ記入要領」を参考に行うこと。

3

微破壊試験（外部供試体、小径コア）

別紙－１

発注担当事務所名
工事名
定箇所概略図◎微破壊試験結果及び円柱供試体(φ100)による圧縮強度試験結果
コンクリート配合
対象構造物

コンクリート
打設箇所番号

測定対象

測定対象部位試験法
呼び強度（N/mm2）

セメント
種 類

コンクリート打設日
設計基準 コンクリート
強度
打設数量（N/mm2）（m3）

年

月

微破壊試験による測定強度（N/mm2）（強度値は供試体ごとに記載すること）

試験実施日

日

年

4月日

測定時の材齢（日）①②③④⑤【参考】円柱供試体（φ100）の圧縮強度（N/mm2）（１マスに記載する強度値は、３本の平均値とする）

試験判定結果
試験
強度平均値

平均値
判定

個別
判定

判定
結果

①②③④⑤

円柱
強度平均値

非破壊試験（超音波法、衝撃弾性波法）
発注担当事務所名
工事
名
測定箇所概略図◎非破壊試験結果及び円柱供試体(φ100)による圧縮強度試験結果
2

対象構造物

コンクリート
打設箇所番号

測定時の分類（初回または再試験）

コンクリート配合
測定対象

測定対象部位試験法
呼び強度
2（N/mm ）

セメント
種 類

年

月日

年

5月日

測定時の材齢
（日）

測定
測線数
（箇所）

2

非破壊試験による測定強度（N/mm ）（強度値は測線ごとに記載すること）

試験実施日

コンクリート打設日
設計基準 コンクリート
打設数量
強度
23（m ）（N/mm ）①②③④⑤

【参考】円柱供試体（φ100）の圧縮強度（N/mm ）（１マスに記載する強度値は、３本の平均値とする）

試験判定結果
試験
強度平均値

平均値
判定

個別
判定

判定
結果

①②③④⑤

円柱
強度平均値

再試験のため実施する小径コア試験（判定基準を満たさない場合において、小径コア試験を実施）
発注担当事務所名
工事
名

測定箇所概略図◎非破壊試験結果の判定により実施した小径コア試験結果
コンクリート配合
対象構造物

コンクリート
打設箇所番号

測定対象

測定対象部位呼び強度
2（N/mm ）

セメント
種 類

試験実施日

コンクリート打設日
設計基準 コンクリート
打設数量
強度
23（m ）（N/mm ）

年

月

6日

年月日

測定時の材齢（日）

再試験のため実施した小径コア試験の圧縮強度(N/mm2）（強度値はコア１本ごとに記載すること）
①②

③④⑤試験
強度
平均値

試験判定結果

平均値
判定

個別判定

判定結果

別紙－２

微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定測定データ記入要領

目

次

1. 調査票のシート構成 ............................................................... 1
2. 「①共通記入」シート ............................................................. 2
3. 「②測定データ（微破壊）」シート .................................................. 3
3.1 測定箇所略図、構造物名称およびコンクリート打設箇所番号（微破壊試験） .......... 33.2 測定対象、測定対象部位、試験法（微破壊試験） .................................. 4
3.3 コンクリート配合、設計基準強度（微破壊試験） .................................. 5
3.4 コンクリート打設体積、コンクリート打設日および試験実施日（微破壊試験）......... 6
3.5 微破壊試験による圧縮強度、円柱供試体の圧縮強度（微破壊試験） .................. 73.6 試験結果判定（微破壊試験） .................................................... 84. 「③測定データ（非破壊）」シート .................................................. 94.1 測定箇所略図、構造物名称およびコンクリート打設箇所番号（非破壊試験） .......... 94.2 測定対象、測定対象部位、試験法（非破壊試験） ................................. 10
4.3 コンクリート配合、設計基準強度（非破壊試験） ................................. 11
4.4 コンクリート打設体積、コンクリート打設日および試験実施日（非破壊試験）........ 124.5 測定測線数、非破壊試験による圧縮強度、円柱供試体の圧縮強度（非破壊試験）...... 13
4.6 試験結果判定（非破壊試験） ................................................... 145. 「④測定データ（非破壊試験結果判定による小径コア）」シート ....................... 156. 記入例 .......................................................................... 16
6.1 「①共通記入」シート ......................................................... 16
6.2 「②測定データ（微破壊）」シート .............................................. 17
6.3 「③測定データ（非破壊）」シート .............................................. 18
6.4 「④測定データ（非破壊試験結果判定による小径コア）」シート .................... 19

1.調査票のシート構成
本調査票は、以下のシートで構成されています。
当該工事の工種に従い、該当するシートへ入力してください。
当該工事に複数の工種が含まれる場合は、該当するシートの全てを入力してください。

工
シート名

種

橋梁下部工

橋梁下部工

（フーチング部）（柱・壁部）

○

○

○

○

○

適 宜※

適 宜※

①共通記入

②測定データ
（微破壊）

橋梁上部工

○

③測定データ（非破壊）④測定データ（非破壊結果判定による小径コア）※非破壊試験結果の判定により、小径コア試験を実施した場合に入力してください。
橋梁下部工のフーチング部で実施する小径コア試験については、「②測定データ（微破壊）」
シートへ入力してください。

12.「①共通記入」シート
当該工事の地方整備局等名、事務所名および工事名を入力してください。
地方整備局等名：プルダウンメニューから選択して下さい
事務所名、工事名：直接入力して下さい

記入シート：「①共通記入シート」
共通記入シート凡例)○ 本票は、1工事毎に記入すること。

地方整備局等名 関東地方整備局
事務所名○○河川国道事務所

工事名

国道●●号 □□橋工事

2

選択：

記入：

3.「②測定データ（微破壊）」シート
3.1

測定箇所略図、構造物名称およびコンクリート打設箇所番号（微破壊試験）

測定箇所を明示した測定位置配置図（側面図・断面図の略図、施工図などの活用も可）を貼り付け、構造物名称およびコンクリート打設箇所番号を略図に明記してください。
略図内の構造物名称およびコンクリート打設箇所番号は、下表の測定データ入力との整合を図ってください。

記入シート：「②測定データ（微破壊）」

3

3.2

測定対象、測定対象部位、試験法（微破壊試験）

各打設ロットにおける測定対象、測定対象部位および試験法を、入力（プルダウンメニューから選択）してください。

記入シート：「②測定データ（微破壊）」

4

3.3

コンクリート配合、設計基準強度（微破壊試験）

各打設ロットにおけるコンクリート配合（呼び強度・セメント種類）および設計基準強度について入力してください。
呼び強度（N/mm2）：直接入力して下さい
セメント種類：プルダウンメニューから選択して下さい
設計基準強度（N/mm2）：直接入力して下さい

記入シート：「②測定データ（微破壊）」

5

3.4

コンクリート打設体積、コンクリート打設日および試験実施日（微破壊試験）

各打設ロットにおけるコンクリート打設数量（m3）を入力してください。
コンクリート打設日および試験実施日を入力（プルダウンメニューから選択）してください。
測定時の材齢（日）が自動算出されます。

記入シート：「②測定データ（微破壊）」

6

3.5

微破壊試験による圧縮強度、円柱供試体の圧縮強度（微破壊試験）

各打設ロットにおける微破壊試験による圧縮強度測定の結果と、生コンクリート荷卸し地点において作成される円柱供試体（φ100）の圧縮強度試験の結果を入力してください。
微破壊試験による圧縮強度（N/mm2）：外部供試体による試験の場合は、１供試体ごとの測定結果を各マスに直接入力して下さい：小径コアによる試験の場合は、コア１本ごとの測定結果を各マスに直接入力して下さい
円柱供試体の圧縮強度（N/mm2）：３本の供試体による平均値を各マスに直接入力して下さい

記入シート：「②測定データ（微破壊）」

7

3.6

試験結果判定（微破壊試験）

各打設ロットにおいて、測定データ表の入力が終了すると、判定に必要な情報が『試験判定結果』の欄に自動出力され、試験結果の判定が表示されます。
試験結果の判定に間違いないか確認してください。

記入シート：「②測定データ（微破壊）」

試験結果判定が表示されます84.「③測定データ（非破壊）」シート
4.1

測定箇所略図、構造物名称およびコンクリート打設箇所番号（非破壊試験）

測定箇所を明示した測定位置配置図（側面図・断面図の略図、施工図などの活用も可）を貼り付け、構造物名称およびコンクリート打設箇所番号を略図に明記してください。
略図内の構造物名称およびコンクリート打設箇所番号は、下表の測定データ入力との整合を図ってください。

記入シート：「③測定データ（非破壊）」

9

4.2

測定対象、測定対象部位、試験法（非破壊試験）

各打設ロットにおける測定対象、測定対象部位および試験法を、入力（プルダウンメニューから選択）してください。
測定時の分類について、『微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領（平成 24 年 3 月）』の P.5「図 2非破壊試験の流れ」での再試験の場合は、「再試験」を選択してください。

記入シート：「③測定データ（非破壊）」

10

4.3

コンクリート配合、設計基準強度（非破壊試験）

各打設ロットにおけるコンクリート配合（呼び強度・セメント種類）および設計基準強度について入力してください。
呼び強度（N/mm2）：直接入力して下さい
セメント種類：プルダウンメニューから選択して下さい
設計基準強度（N/mm2）：直接入力して下さい

記入シート：「③測定データ（非破壊）」

11

4.4

コンクリート打設体積、コンクリート打設日および試験実施日（非破壊試験）

各打設ロットにおけるコンクリート打設数量（m3）を入力してください。
コンクリート打設日および試験実施日を入力（プルダウンメニューから選択）してください。
測定時の材齢（日）が自動算出されます。

記入シート：「③測定データ（非破壊）」

12

4.5

測定測線数、非破壊試験による圧縮強度、円柱供試体の圧縮強度（非破壊試験）

各打設ロットにおける測定測線数および非破壊試験による圧縮強度測定の結果と、生コンクリート荷卸し地点において作成される円柱供試体（φ100）の圧縮強度試験の結果を入力してください。
測定測線数：１打設ロットにおける測定測線数をプルダウンメニューから選択して下さい
非破壊試験による圧縮強度（N/mm2）：１測線ごとの測定結果（28 日換算強度）を各マスに直接入力して下さい
円柱供試体の圧縮強度（N/mm2）：３本の供試体による平均値を各マスに直接入力して下さい

記入シート：「③測定データ（非破壊）」

134.6

試験結果判定（非破壊試験）

各打設ロットにおいて、測定データ表の入力が終了すると、判定に必要な情報が『試験判定結果』の欄に自動出力され、試験結果の判定が表示されます。
試験結果の判定に間違いないか確認してください。

記入シート：「③測定データ（非破壊）」試験結果判定が表示されます14

5.「④測定データ（非破壊試験結果判定による小径コア）」シート
非破壊試験結果の判定により、小径コア試験を実施した場合の小径コア試験について入力してください。
詳細は、『微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領（平成 24 年 3 月）』の P.5「図 2非破壊試験の流れ」を参照してください。

測定箇所略図および測定データ表は、「②測定データ（微破壊）」シートと同様の手順で入力してください。
また、試験結果判定についても同様に自動出力され、試験結果の判定が表示されます。
試験結果の判定に間違いないか確認してください。

記入シート：「④測定データ（非破壊結果判定による小径コア）」

試験結果判定が表示されます156.記入例
以下の各シートの記入例を参考に、入力してください。

6.1「①共通記入」シート

16

6.2

「②測定データ（微破壊）」シート

17

6.3

「③測定データ（非破壊）」シート

18

6.4

「④測定データ（非破壊試験結果判定による小径コア）」シート

19