【公開版】

提出年月日

令和 2 年 7 月 15 日 Ｒ9
日本原燃株式会社

Ｍ Ｏ Ｘ 燃 料 加 工 施 設 に お け る
新

規

制

基

準

に

対

す

る

適

合

安全審査 整理資料

第 35 条：通信連絡を行うために必要な設備

性

目 次
１章 基準適合性
１．概要
１．１ 通信連絡を行うために必要な設備の概要
１．１．１ 再処理事業所内の通信設備を行うために必要な設備
１．１．２ 再処理事業所外への通信設備を行うために必要な設備
１．１．３ 通信連絡設備及び代替通信連絡設備の一覧
２．設計方針２．１ 通信連絡を行うために必要な設備
２．２ 多様性，位置的分散
２．３ 悪影響防止
２．４ 個数及び容量等
２．５ 環境条件等
２．６ 操作性の確保
２．７ 試験・検査
３．主要設備及び仕様
４．系統構成及び主要設備

第１表 通信連絡設備，代替通信連絡設備の一覧
第２表 通信連絡設備及び代替通信連絡設備の主要機器仕様
第３表 通信連絡設備に関連する電気設備の概略仕様
第４表 代替通信連絡設備に関連する放射線管理施設の概略仕様
第５表 代替通信連絡設備に関連する電気設備の概略仕様

第６表 代替通信連絡設備に関連する緊急時対策建屋電源設備の概略仕様
第７表 多様性及び位置的分散（通話装置のケーブル，可搬型通話
装置）
第８表 多様性及び位置的分散（可搬型衛星電話（屋内用））
第９表 多様性及び位置的分散（可搬型トランシーバ（屋内用））
第 10 表 多様性及び位置的分散（可搬型衛星電話（屋外用））
第 11 表 多様性及び位置的分散（可搬型トランシーバ（屋外用））
第 12 表 操作対象機器設置場所
第 13 表 操作対象機器
第１図 通信連絡設備の系統概要図
第２図 代替通信連絡設備の系統概要図

２章 補足説明資料

令 和 2 年 7 月 15 日

１章

基準適合性

Ｒ9

「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下「事業許可基準規則」という）第三十五条では，通信連絡を行うために必要な設備について以下の要求がされている。
【加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則】（通信連絡を行うために必要な設備）
第三十五条

プルトニウムを取り扱う加工施設には、重大事故等が発生した場合において当該加工施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必
要な設備を設けなければならない。
（解釈）
１ 第 35 条 に 規 定 す る 「 当 該 加 工 施 設 の 内 外 の 通 信 連 絡 をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備」とは、代替電源設備（電池等の予備電源設備を含む 。） か ら 給 電 を 可 能 と す る 通 信 連 絡 設 備 又 は こ れ と 同 等
以上の効果を有する措置を講じた設備をいう。

＜適合のための設計方針＞
加工施設には，重大事故等が発生した場合において再処
理事業所の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備として，通信連絡設備及び代替
通信連絡設備を設ける設計とする。
代替通信連絡設備は，代替電源設備（電池等の予備電源
設 備 を 含 む 。） か ら の 給 電 を 可 能 と し た 設 計 と す る 。

１－１

１． 概要１．１

通信連絡を行うために必要な設備の概要

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために，通信連絡設備及び代替通信連絡設備を設ける設計とする。
通信連絡設備は，所内通信連絡設備及び所外通信連絡設備で構成する。
代替通信連絡設備の一部は，再処理施設と共用する。
通信連絡設備の系統概要図を第１図に，代替通信連絡設
備の系統概要図を第２図に示す。

１．１．１

再処理事業所内の通信連絡を行うために必要な設備
重大事故等が発生した場合において，再処理事業所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡及び計測等を行ったパラメータを再処理事業所内の必要な場所で共有する
ための代替通信連絡設備として，通話装置のケーブル，可
搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型
トランシーバ（屋外用）を配備する。
重大事故等が発生した場合において，代替通信連絡設備へ給電するための設備として，「 第 34条

緊 急 時 対 策 所 」の

緊急時対策所の一部である緊急時対策建屋用発電機を常設
重大事故等対処設備として設置し，「 第 32条
１－２

電 源 設 備 」の

一部である可搬型発電機及び代替通信連絡設備可搬型発電機並びに制御建屋可搬型発電機を可搬型重大事故等対処設
備として配備する。
重大事故等が発生した場合において，通信連絡設備へ給電するための設備として，「 第 32条

電 源 設 備 」の 一 部 で ある受電開閉設備等を常設重大事故等対処設備として位置付ける。
設計基準対象の施設と兼用する所内通信連絡設備のペー
ジング装置，所内携帯電話，専用回線電話，ファクシミリ
及び環境中継サーバを常設重大事故等対処設備として位置付ける。
通話装置のケーブルは，燃料加工建屋内において必要な連絡を行う際に使用するものであり，屋内にあらかじめ敷設してあるケーブル及び接続口で構成される系統である。
通話装置のケーブルは，常設重大事故等対処設備として
燃料加工建屋内に２系統設け，可搬型通話装置を接続して使用可能な設備である。
可搬型通話装置は，燃料加工建屋内で必要な連絡を行う際に使用するものであり，可搬型通話装置の端末を通話装
置のケーブルに接続することで，通話装置のケーブルを通じて可搬型通話装置の端末間で通信連絡を行うことができる設備である。
可搬型通話装置は，可搬型重大事故等対処設備として燃料加工建屋内及び外部保管エリアに保管する。
可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内１－３

用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，燃料加工建屋，制御建屋，緊急時対策建屋
及び屋外間で連絡を行う際に使用するものであり，衛星回線又は無線回線を用いて通信連絡を行う設備である。
可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，燃料加工建屋，制御建屋，緊急時対策建屋
及び外部保管エリアに保管する設計とする。
可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）は，ハンドセットを燃料加工建屋，制御建屋，緊急時対策建屋内に配備し，屋外に配置したアンテナと接続することにより，屋内で使用できる設計とする。
可搬型通話装置は，乾電池で動作可能な設計とする。
可 搬 型 衛 星 電 話 （ 屋 内 用 ）， 可 搬 型 衛 星 電 話 （ 屋 外用 ）， 可 搬 型 ト ラ ン シ ー バ （ 屋 内 用 ） 及 び 可 搬 型 ト ラ ン シーバ（屋外用）は，充電池で動作可能な設備とする。
さらに，可搬型衛星携帯電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）は，可搬型発電機及び代替通信連絡設
備 可 搬 型 発 電 機 （ 第 32 条
搬 型 発 電 機 （ 第 32 条

電源設備）並びに制御建屋可電源設備）から受電し，動作可能な設計とする。
乾電池を用いるものについては７日間以上継続して通話ができる設計とする。また，充電池を用いるものについて
は ， 「 第 32条 電 源 設 備 」 に て 充 電 ， 又 は 受 電 す る こ と で７日間以上継続して通話ができる設計とする。
１－４

１．１．２

再処理事業所外への通信設備を行うために必

要な設備
重大事故等が発生した場合において，再処理事業所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡及び計測等を行ったパラメータを再処理事業所外の必要な場所で共有するための代替通信連絡設備として統合原子力防災ネッ
トワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－
ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システムを設置する。
重大事故等が発生した場合において，再処理事業所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための
代 替 通 信 連 絡 設 備 と し て ， 可 搬 型 衛 星 電 話 （ 屋 内 用 ）， 可
搬型衛星電話（屋外用）を配備する。
重大事故が発生した場合において，代替通信連絡設備へ
給 電 す る た め の 設 備 と し て 「 第 34条

緊急時対策所」の一部である緊急時対策建屋用発電機を常設重大事故等対処設備として設置する。
設計基準対象の施設と兼用する所外通信連絡設備の統合
原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネッ
トワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴ
Ｖ会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携
帯電話及びファクシミリを常設重大事故等対処設備として位置付ける。
統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災
ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワー
１－5

クＴＶ会議システムは，専用回線を介して再処理事業所
外へ通信連絡を行うため及びに使用するものであり，常設重大事故等対処設備として緊急時対策建屋に設ける設計とする。
また，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸは，計測等を行ったパラメータを再処理事業所外の必要な場所で共有するために使用する。
可搬型衛星電話（屋内用）は，再処理事業所外へ通信連絡を行うために使用するものであり，衛星回線又は無線回線を用いて通信連絡を行う設備である。
可搬型衛星携帯電話（屋内用）は，可搬型重大事故対処
設備として緊急時対策建屋及び外部保管エリアに保管す
る設計とする。
可搬型衛星電話（屋外用）は，再処理事業所外へ通信連絡を行うために使用するものであり，衛星回線又は無線回線を用いて通信連絡を行う設備である。
可搬型衛星携帯電話（屋外用）は，制御建屋及び外部保管エリアに保管する設計とする。
可搬型衛星電話（屋内用）は，ハンドセットを緊急時対策所に配備し屋外に配備したアンテナと接続することにより，屋内で使用できる設計とする。
統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災
ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワー
ク Ｔ Ｖ 会 議 シ ス テ ム は ， 「 第 34条 緊 急 時 対 策 所 」 の 緊 急時対策建屋用発電機から受電し，動作可能な設計とす
１－6

る。
可 搬 型 衛 星 電 話 （ 屋 内 用 ） は ， 「 第 34条 緊 急 時 対 策所」の緊急時対策建屋用発電機から受電し，動作可能な設計とする。
可搬型衛星電話（屋外用）は，代替電源として充電池で動作可能な設計とする。
代替通信連絡設備のうち統合原子力防災ネットワークＩ
Ｐ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，可搬型衛
星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外用）は，再処理施設と共用する。

１－7

１．１．３

通信連絡設備及び代替通信連絡設備の一覧

ａ．所内通信連絡設備
ページング装置（警報装置含む。）（再処理施設及び廃棄物管理施設と共用）

１式

所内携帯電話（再処理施設及び廃棄物管理施設と共用）

１式

専用回線電話１式

ファクシミリ１式

環境中継サーバ（再処理施設と共用）

１式

ｂ．所外通信連絡設備
統合原子力防災ネットワークＩＰ電話（再処理施設と共用）

１式

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ（再処理施設と共用）

１式

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム（再処理施設と共用）

１式

一般加入電話（再処理施設と共用）

１式

一般携帯電話（再処理施設と共用）

１式

衛星携帯電話（再処理施設と共用）

１式

ファクシミリ（再処理施設と共用）

１式

ｃ．代替通信連絡設備(a)常 設 重 大 事 故 等 対 処 設 備
通話装置のケーブル

１式
１－8

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話（設計基準対象の施設と兼用）（再処理施設と共用）

１式

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ（設計基準対象の施設と兼用）（再処理施設と共用）

１式

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム（設計基準対象の施設と兼用）（再処理施設と共用）

１式(b)可 搬 型 重 大 事 故 等 対 処 設 備
可搬型通話装置

１式

可搬型衛星電話（屋内用）（再処理施設と共用）

１式

可搬型トランシーバ（屋内用）（再処理施設と共用）

１式

可搬型衛星電話（屋外用）（再処理施設と共用）

１式

可搬型トランシーバ（屋外用）（再処理施設と共用）

１式

１－9

２．設計方針
２．１

通信連絡を行うために必要な設備

重 大 事 故 等 が 発 生 し た 場 合 に お い て ，再 処 理 事 業 所 内 外 の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡及び計測等を行ったパラメータを再処理事業所外の必要な場所で共有するた め に ，所 内 通 信 連 絡 設 備 ，所 外 通 信 連 絡 設 備 及 び 代 替 通 信
連絡設備を設ける設計とする。
所 内 通 信 連 絡 設 備 と し て ，ペ ー ジ ン グ 装 置 ，所 内 携 帯 電 話 ，専 用 回 線 電 話 ，フ ァ ク シ ミ リ 及 び 環 境 中 継 サ ー バ を 設 け る 設計とする。
所 外 通 信 連 絡 設 備 と し て ，統 合 原 子 力 防 災 ネ ッ ト ワ ー ク Ｉ
Ｐ 電 話 ，統 合 原 子 力 防 災 ネ ッ ト ワ ー ク Ｉ Ｐ － Ｆ Ａ Ｘ ，統 合 原子 力 防 災 ネ ッ ト ワ ー ク Ｔ Ｖ 会 議 シ ス テ ム ，一 般 加 入 電 話 ，一般 携 帯 電 話 ，衛 星 携 帯 電 話 及 び フ ァ ク シ ミ リ を 設 け る 設 計 とする。
代 替 通 信 連 絡 設 備 と し て ，通 話 装 置 の ケ ー ブ ル ，可 搬 型 通
話 装 置 ，可 搬 型 衛 星 電 話（ 屋 内 用 ），可 搬 型 ト ラ ン シ ー バ（ 屋内 用 ）， 可 搬 型 衛 星 電 話 （ 屋 外 用 ）， 可 搬 型 ト ラ ン シ ー バ （ 屋外 用 ），統 合 原 子 力 防 災 ネ ッ ト ワ ー ク Ｉ Ｐ 電 話 ，統 合 原 子 力 防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ及び統合原子力防災ネットワ
ークＴＶ会議システムを設ける設計とする。
所 外 通 信 連 絡 設 備 は ，有 線 回 線 ，無 線 回 線 又 は 衛 星 回 線 による通信回線の多様性を確保した専用通信回線に接続する
ことで，輻輳等による制限を受けることのない設計とする。
代 替 通 信 連 絡 設 備 は ，代 替 電 源 設 備（ 電 池 等 の 予 備 電 源 設
２－１

備を含む）からの給電を可能とした設計とする。
【第１表，第２表，補足説明資料２－３，２－４，２－５】

２－２

２．２

多様性，位置的分散

基 本 方 針 に つ い て は ，「 第 27 条の 「 ２ .１

重大事故等対処設備」

多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。

（１）多様性，位置的分散
代替通信連絡設備の統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システムは，所外通信連絡設
備のうち一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリと共通要因によって同時にその機能が損なわれ る お そ れ が な い よ う ，「 第 34 条

緊急時対策所」の緊急時対策所の一部である緊急時対策建屋用発電機からの給電により使用することで，電源設備に対して多様性を有する設計とする。
【補足説明資料２－４】
また，代替通信連絡設備の統合原子力防災ネットワーク
ＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システムは，所外通信
連絡設備のうち一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリと共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，有線回線又は衛星回線による通信方式の多様性を確保した構成の通信回線に接続することで，所外通信連絡設備の一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリに対して通信方式の多様性を有する設計とする。
【補足説明資料２－３，２－５】
２－３

代替通信連絡設備の通話装置のケーブルは，所内通信連
絡設備のページング装置及び所内携帯電話と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，所内通信連絡設備のページング装置及び所内携帯電話と異なる系統構成で使用することで，所内連絡設備のページング装
置及び所内携帯電話に対して独立性を有する設計とする。
内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる所内
通信連絡設備のページング装置，所内携帯電話，専用回線
電話，ファクシミリ，環境中継サーバ，所外通信連絡設備の一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話は，自然現
象，人為事象，溢水，火災及び内部発生飛散物に対して代替設備による機能の確保，修理の対応により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。
【 第 ６ 表 ， 第 11 表 ， 補 足 説 明 資 料 ２ － ３ 】
代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星電話（ 屋 内 用 ）， 可 搬 型 ト ラ ン シ ー バ （ 屋 内 用 ）， 可 搬 型 衛 星 電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，所内通信連絡設備のページング装置，所内携帯電話，専用回線
電話，ファクシミリ，環境中継サーバ及び所外通信連絡設
備の一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリと共通要因によって同時にその機能が損なわれる
お そ れ が な い よ う ，「 第 32 条

電源設備」の可搬型発電機

及 び 代 替 通 信 連 絡 設 備 可 搬 型 発 電 機 ，「 第 34 条

緊急時対策所」の緊急時対策建屋発電機，充電池又は乾電池からの給電により使用することで，電源設備に対して多様性を有２－４する設計とする。
また，代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星
電 話 （ 屋 内 用 ）， 可 搬 型 ト ラ ン シ ー バ （ 屋 内 用 ）， 可 搬 型 衛
星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，
所内通信連絡設備のページング装置，所内携帯電話，専用
回線電話，ファクシミリ，環境中継サーバ及び所外通信連
絡設備の一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，ファクシミリと共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，有線回線，無線回線又は衛星回線による通信方式の多様性を確保した構成の通信回線に接続することで，所内通信連絡設備のページング装置，所内携帯電話，専用回線電話，ファクシミリ，環境中継サーバに対して通信方式の多様性を有する設計とする。
【 第 ７ ～ 10 表 ， 補 足 説 明 資 料 ２ － ４ ， ２ － ８ 】
代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星
携帯電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）
は，所内通信連絡設備のページング装置，所内携帯電話，専用回線電話，ファクシミリ及び環境中継サーバ並びに所
外通信連絡設備の統合原子力ネットワークＩＰ電話，統合
原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリと共通要因によって同時にその機能が損なわれることがないよう，所内通信連絡
設備のページング装置，所内携帯電話，専用回線電話，フ２－５ァクシミリ及び環境中継サーバ並びに所外通信連絡設備の統合原子力ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネット
ワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会
議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話
及 び フ ァ ク シ ミ リ が 設 置 さ れ る 建 屋 か ら 100ｍ 以 上 の 離 隔 距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，燃料加工建屋，制御建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び緊急時対策建屋に保管する場合は所内通信連絡設備のページン
グ装置，所内携帯電話等が設置される場所と異なる場所に保管することで所内通信連絡設備のページング装置，所内携帯電話，専用回線電話，ファクシミリ及び環境中継サー
バ並びに所外通信連絡設備の統合原子力ネットワークＩＰ
電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原
子力防災ネットワークＴＶ会議システム，一般加入電話，
一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリと位置的分散を図る。
【補足説明資料２－４】

２－６

２．３

悪影響防止

基本方針については，「 第 27 条「 ２ .１

重 大 事 故 等 対 処 設 備 」の多様性、位置的分散、悪影響防止等」に示す。

代 替 通 信 連 絡 設 備 の う ち 通 話 装 置 の ケ ー ブ ル は ，重 大 事 故等 発 生 前（ 通 常 時 ）の 分 離 さ れ た 状 態 か ら 可 搬 型 通 話 装 置 の接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。
代替通信連絡設備のうち統合原子力防災ネットワークＩ
Ｐ 電 話 ，統 合 原 子 力 防 災 ネ ッ ト ワ ー ク Ｉ Ｐ － Ｆ Ａ Ｘ ，統 合 原子 力 防 災 ネ ッ ト ワ ー ク Ｔ Ｖ 会 議 シ ス テ ム は ，安 全 機 能 を 有 する施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処 設 備 と し て 使 用 す る こ と に よ り ，他 の 設 備 に 悪 影 響 を 及 ぼ
さない設計とする。
【補足説明資料２－３】

２－７

２．４

個数及び容量等

基本方針については，「 27 条 重 大 事 故 等 対 処 設 備 」の「 ２ .
２ 個数及び容量」に示す。
代 替 通 信 連 絡 設 備 の 通 話 装 置 の ケ ー ブ ル は ，再 処 理 事 業 所
内の通信連絡をする必要のある箇所と通信連絡を行うために必要な系統として２系統を有する設計とする。
所 内 通 信 連 絡 設 備 の ペ ー ジ ン グ 装 置 ，所 内 携 帯 電 話 ，専 用
回 線 電 話 及 び フ ァ ク シ ミ リ は ，再 処 理 事 業 所 内 の 通 信 連 絡 をする必要のある個所と通信連絡を行うために必要な回線を所内通信連絡設備として１回線以上有する設計とする。
所 内 通 信 連 絡 設 備 の 環 境 中 継 サ ー バ は ，計 測 等 を 行 っ た パ
ラメータを再処理事業所内の必要な場所に必要なデータ量
を 伝 送 で き る 設 計 と す る と と も に ，必 要 な 個 数 と し て １ 台 を有する設計とする。
所外通信連絡設備の統合原子力防災ネットワークＩＰ電話 ，統 合 原 子 力 防 災 ネ ッ ト ワ ー ク Ｉ Ｐ － Ｆ Ａ Ｘ ，統 合 原 子 力
防 災 ネ ッ ト ワ ー ク Ｔ Ｖ 会 議 シ ス テ ム ，一 般 加 入 電 話 ，一 般 携
帯 電 話 ，衛 星 携 帯 電 話 及 び フ ァ ク シ ミ リ は ，再 処 理 事 業 所 外の通信連絡をする必要のある箇所と通信連絡を行うために必要な回線を所外通信連絡設備として２回線以上有する設計とする。
代替通信連絡設備の統合原子力防災ネットワークＩＰ－
Ｆ Ａ Ｘ は ，計 測 等 を 行 っ た パ ラ メ ー タ を 再 処 理 事 業 所 外 の 必
要 な 場 所 に 伝 送 す る こ と が で き る 設 計 と す る と と も に ，必 要な個数として１台を有する設計とする。
２－８

再処理施設と共用する統合原子力防災ネットワークＩＰ
電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ及び統合
原子力防災ネットワークＴＶ会議システムは，同一の端末を使用する設計とするため，再処理事業所外等の通信連絡をする必要のある箇所と通信連絡をするために必要な回線として１回線以上を有する設計とする。
代替通信連絡設備のうち可搬型通話装置の保有数は，必要 数 と し て 13台 ， 予 備 と し て 故 障 時 の バ ッ ク ア ッ プ を 13台の 合 計 26台 以 上 を 確 保 す る 。
代替通信連絡設備のうち再処理事業所内の通信連絡に用いる可搬型衛星電話（屋内用）の保有数は，必要数として２台，予備として故障時のバックアップを２台の合計４台以上を確保する。
再処理施設と共用する代替通信連絡設備のうち再処理事
業所内への通信連絡に用いる可搬型衛星電話（屋内用）の保有数は，必要数として６台，予備として故障時のバック
ア ッ プ を ６ 台 の 合 計 12台 以 上 を 確 保 す る 。
代替通信連絡設備のうち再処理事業所内の通信連絡に用いる可搬型トランシーバ（屋内用）の保有数は，必要数として２台，予備として故障時のバックアップを２台の合計４台以上を確保する。
再処理施設と共用する代替通信連絡設備のうち再処理事
業所内への通信連絡に用いる可搬型トランシーバ（屋内用）の保有数は，必要数として６台，予備として故障時のバ ッ ク ア ッ プ を ６ 台 の 合 計 12台 以 上 を 確 保 す る 。
２－９

代替通信連絡設備のうち再処理事業所内の通信連絡に用いる可搬型衛星電話（屋外用）の保有数は，必要数として
９ 台 ， 予 備 と し て 故 障 時 の バ ッ ク ア ッ プ を ９ 台 の 合 計 18台以上を確保する。
再処理施設と共用する代替通信連絡設備のうち再処理事
業所内への通信連絡に用いる可搬型衛星電話（屋外用）の
保 有 数 は ， 必 要 数 と し て 18台 ， 予 備 と し て 故 障 時 の バ ッ ク
ア ッ プ を 18台 の 合 計 36台 以 上 を 確 保 す る 。
代替通信連絡設備のうち再処理事業所内の通信連絡に用いる可搬型トランシーバ（屋外用）の保有数は，必要数とし て 16台 ， 予 備 と し て 故 障 時 の バ ッ ク ア ッ プ を 16台 の 合 計
32台 以 上 を 確 保 す る 。
再処理施設と共用する代替通信連絡設備のうち再処理事
業所内への通信連絡に用いる可搬型トランシーバ（屋外用 ） の 保 有 数 は ， 必 要 数 と し て 28台 ， 予 備 と し て 故 障 時 のバ ッ ク ア ッ プ を 28台 の 合 計 56台 以 上 を 確 保 す る 。
再処理施設と共用する代替通信連絡設備のうち再処理事
業所外への通信連絡に用いる可搬型衛星電話（屋内用）の保有数は，必要数として３台，予備として故障時のバック
アップを３台の合計６台以上を確保する。
再処理施設と共用する代替通信連絡設備のうち再処理事
業所外への通信連絡に用いる可搬型衛星電話（屋外用）の保有数は，必要数として１台，予備として故障時のバック
アップを１台の合計２台以上を確保する。
代替通信連絡設備の可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬
２－10

型衛星電話（屋外用）は，再処理施設及び加工施設における重大事故等対処の際，同一の端末を使用する設計とする。
【第１表，補足説明資料２－６】

２－11

２．５

環境条件等

基本方針については，「 27条 重 大 事 故 等 対 処 設 備 」の「 ２ .
３ 環境条件等」に示す。
地震を要因として発生した場合に対処に用いる代替通信
連絡設備の通話装置のケーブル，統合原子力防災ネットワ
ークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡ
Ｘ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システムは，「 第 27条 重 大 事 故 等 対 処 設 備 」 の 「 (3.1) 地 震 を 要 因 と す
る重大事故等に対する施設の耐震設計の基本方針」に基づく設計とすることでその機能を損なわない設計とする。
所内通信連絡設備の専用回線電話，ファクシミリ，環境
中継サーバ，代替通信連絡設備の通話装置のケーブル，統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネッ
トワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ
会議システムは，外部からの衝撃による損傷を防止できる
燃料加工建屋及び緊急時対策建屋に設置し，風（台風）等により機能を損なわない設計とする。
内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる所内
通信連絡設備の専用回線電話，ファクシミリ，環境中継サーバ，所外通信連絡設備の一般加入電話，一般携帯電話，
衛星携帯電話及びファクシミリは自然現象，人為事象，溢水，火災及び内部発生飛散物に対して代替設備による機能の確保，修理の対応により機能を維持する設計とする。
代替通信連絡設備の統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子２－12

力防災ネットワークＴＶ会議システムは，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの設置及び被水防護する設計とする。
代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星
電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋，制御
建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，緊急時対策建屋に保管し，風（台風）等により機能を損なわない設計とする。
地震を要因として発生した場合に対処に用いる代替通信
連絡設備のうち可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（ 屋 外 用 ） 及 び 可 搬 型 ト ラ ン シ ー バ （ 屋 外 用 ） は ， 「 第 27条 重大事故等対処設備」の「３．地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計の基本方針」に基づく設計とすることでその機能を損なわない設計とする。
代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星
電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの保管及び被水防護をする設計とする。
代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星
電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，内部発生飛散物の影響を考慮し，燃料加工建屋，制御建屋，
２－13

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，緊急時対策建屋の内部発生
飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，機能を損なわない設計とする。
代替通信連絡設備のうち可搬型衛星電話（屋内用），可
搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）
及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，火山の影響（降下
火災物による積載荷重）に対して除灰する手順を整備する。
代替通信連絡設備の可搬型通話装置は，想定される重大事故等が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所を選定することで，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。

２－14

２．６

操作性の確保基本方針については，「 27条 重 大 事 故 等 対 処 設 備 」の「 ２ .
４ 操作性及び試験・検査性」に示す。
代替通信連絡設備の通話装置のケーブルと可搬型通話装
置との接続は，コネクタ接続に統一することにより，速やかに，容易，かつ，確実に現場での接続が可能な設計とする。
代替通信連絡設備の可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型
ト ラ ン シ ー バ（ 屋 内 用 ）に お け る 機 器 同 士 の 接 続 は ，コ ネ ク
タ接続に統一することにより，速やかに，容易，かつ，確実に現場での接続が可能な設計とする。
【 第 12表 ， 補 足 説 明 資 料 ２ － ５ ， ２ － ７ 】

２－15

２．７

試験・検査

基本方針については，「 27条 重 大 事 故 等 対 処 設 備 」の「 ２ .
４ 操作性及び試験・検査性」に示す。
所内通信連絡設備のページング装置，所内携帯電話，専用回線電話，ファクシミリ，環境中継サーバ，所外通信連
絡設備の一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，ファクシミリ，代替通信連絡設備の統合原子力防災ネットワ
ークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡ
Ｘ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システムは，加工施設の運転中又は停止中に機能，性能及び外観の確認が可能な設計とする。
代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星
電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，独立して機能，性能及び外観の確認が可能な設計とする。
また，代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星
電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）
は，保管数量及び保管状態を定期的に確認する。
乾電池を用いるものについては，定期的に乾電池を交換する。充電池を用いるものについては，定期的に充電を行
う。

２－16

３．主要設備及び仕様
通信連絡を行うために必要な設備の仕様を第１表に示す。

３－１

４．系統構成及び主要設備（１）再処理事業所内の通信連絡を行うために必要な設備
重大事故等が発生した場合において，再処理事業所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための代
替通信連絡設備として，通話装置のケーブルを設置する。
重大事故等が発生した場合において，再処理事業所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための代
替通信連絡設備として，可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星
電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）を配備する。
重 大 事 故 等 が 発 生 し た 場 合 に お い て ，計 測 等 を 行 っ た パ ラ
メータを再処理事業所内の必要な場所で共有するための設
備として，「 第 33 条監 視 測 定 設 備 」の 代 替 モ ニ タ リ ン グ 設

備の一部及び代替気象観測設備の一部を新たに配備する。
重大事故等が発生した場合において，代替通信連絡設備
へ 給 電 す る た め の 設 備 と し て ， 「 第 32条

電源設備」の一部である可搬型発電機，代替通信連絡設備可搬型発電機及び制御建屋可搬型発電機を配備する。
重大事故等が発生した場合において，通信連絡設備へ給電 す る た め の 設 備 と し て ， 「 第 32条

電源設備」の一部である受電開閉設備等を常設重大事故等対処設備として位置付ける。
設計基準対象の施設と兼用する所内通信連絡設備のペー
ジング装置，所内携帯電話，専用回線電話，ファクシミリ
４－１

及び環境中継サーバを常設重大事故等対処設備として位置付ける。
通話装置のケーブルは，燃料加工建屋内において，必要な連絡を行う際に使用するものであり，屋内にあらかじめ敷設してあるケーブル及び接続口で構成される系統である。
通話装置のケーブルは，常設重大事故等対処設備として
燃料加工建屋内に２系統設け，可搬型通話装置を接続して使用可能な設備である。
可搬型通話装置は，燃料加工建屋内で必要な連絡を行う際に使用するものであり，可搬型通話装置の端末を通話装
置のケーブルに接続することで，通話装置のケーブルを通じて可搬型通話装置の端末間で通信連絡を行うことができる設備である。
可搬型通話装置は，可搬型重大事故等対処設備として燃料加工建屋及び外部保管エリアに保管する。
可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，燃料加工建屋，制御建屋，緊急時対策建屋
及び屋外間で連絡を行う際に使用するものであり，衛星回線又は無線回線を用いて通信連絡を行う設備である。
可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，可搬型重大事故等対処設備として燃料加工
建屋，制御建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，緊急時対４－２

策建屋及び外部保管エリアに保管する。
可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）は，ハンドセットを燃料加工建屋内，制御建屋及び緊急時対策建屋に配備し，屋外に配備したアンテナと接続することにより，屋内で使用できる設備である。
可搬型通話装置は，乾電池で動作可能な設備である。
可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，充電池で動作可能な設備である。さらに，
可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用 ） は ， 「 第 32条 電 源 設 備 」 の 一 部 で あ る 可 搬 型 発 電 機 ，代替通信設備可搬型発電機及び制御建屋可搬型発電機並びに 「 第 34条

緊急時対策所」の一部である緊急時対策建屋

用発電機から受電し，動作可能な設備である。
乾電池を用いる設備は，７日間以上継続して通話が可能
な 設 備 で あ る 。 ま た ， 充 電 池 を 用 い る 設 備 は ， 「 第 32条 電源設備」の一部である可搬型発電機，代替通信連絡設備可搬型発電機及び制御建屋可搬型発電機にて充電，又は受電することで７日間以上継続して通話が可能な設備である。
再処理事業所内の通信連絡を行うために必要な設備は，重大事故等対処設備として以下の所内通信連絡設備及び代替通信連絡設備で構成する。
ａ．所内通信連絡設備（ａ） 常設重大事故等対処設備
ページング装置（設計基準対象の施設と兼用）
４－３

所内携帯電話（設計基準対象の施設と兼用）
専用回線電話（設計基準対象の施設と兼用）
ファクシミリ（設計基準対象の施設と兼用）
環境中継サーバ（設計基準対象の施設と兼用）
ｂ．代替通信連絡設備（ａ） 常設重大事故等対処設備
通話装置のケーブル（ｂ） 可搬型重大事故等対処設備
可搬型通話装置
可搬型衛星電話（屋内用）
可搬型トランシーバ（屋内用）
可搬型衛星電話（屋外用）
可搬型トランシーバ（屋外用）

重大事故等が発生した場合に，計測等を行ったパラメー
タを再処理事業所内の必要な場所で共有する通信設備として，「（１）ａ．所内通信連絡設備」及び「（１）ｂ．代替通信連絡設備」を使用する。

【 第 １ ～ ４ 表 ， 第 11表 ， 補 足 説 明 資 料 ２ － ２ ， ２ － ４ ，２－５，２－６，２－８】

４－４

（２）再処理事業所外への通信連絡を行うために必要な設備
重大事故等が発生した場合において，再処理事業所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための代
替通信連絡設備として，統合原子力防災ネットワークＩＰ
電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ及び統合
原子力防災ネットワークＴＶ会議システムを設置する。
重大事故等が発生した場合において，再処理事業所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための代
替通信連絡設備として，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）を配備する。
重大事故等が発生した場合において，代替通信連絡設備
へ 給 電 す る た め の 設 備 と し て ， 「 第 34条

緊急時対策所」の一部である緊急時対策建屋用発電機を常設重大事故等対処設備として設置する。
重大事故等が発生した場合において，通信連絡設備へ給電 す る た め の 設 備 と し て ， 「 第 32条

電源設備」の一部である受電開閉設備等を常設重大事故等対処設備として位置付ける。
設計基準対象の施設と兼用する所外通信連絡設備の統合
原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネット
ワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会
議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話
及びファクシミリを常設重大事故等対処設備として位置付ける。
４－５

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災
ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワーク
ＴＶ会議システムは，専用回線を介して再処理事業所外へ通信連絡を行うために使用するものであり，常設重大事故
等対処設備として緊急時対策建屋に設置する。
可搬型衛星電話（屋内用）は，再処理事業所外へ通信連絡を行うために使用するものであり，衛星回線又は無線回線を用いて通信連絡を行う設備である。
可搬型衛星電話（屋内用）は，可搬型重大事故等対処設備として，緊急時対策建屋及び外部保管エリアに保管する。
可搬型衛星電話（屋外用）は，再処理事業所外へ通信連絡を行うために使用するものであり，衛星回線又は無線回線を用いて通信連絡を行う設備である。
可搬型衛星電話（屋外用）は，可搬型重大事故等対処設備として，制御建屋及び外部保管エリアに保管する。
可搬型衛星電話（屋内用）は，ハンドセットを緊急時対策建屋内に配備し，屋外に配備したアンテナと接続することにより，屋内で使用可能な設備である。
統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災
ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワーク
Ｔ Ｖ 会 議 シ ス テ ム は ， 「 第 34条 緊 急 時 対 策 所 」 の 一 部 で ある緊急時対策建屋用発電機から受電することにより動作可能な設備である。
可 搬 型 衛 星 電 話 （ 屋 内 用 ） は ， 「 第 34条 緊 急 時 対 策 所 」
４－６

の一部である緊急時対策建屋用発電機から受電することにより動作可能な設備である。
可搬型衛星電話（屋外用）は，代替電源として充電池で動作可能な設備である。
再処理事業所外への通信連絡を行うために必要な設備
は，重大事故等対処設備として以下の代替通信連絡設備で構成する。
再処理事業所外への通信設備のうち，統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－
ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，
可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外用）
は，再処理施設と共用する。
ａ．所外通信連絡設備（ａ）常設重大事故等対処設備
統合原子力防災ネットワークＩＰ電話（設計基準対象の施設と兼用）
統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ（設計基準対
象の施設と兼用）
統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム（設計基
準対象の施設と兼用）
一般加入電話（設計基準対象の施設と兼用）
一般携帯電話（設計基準対象の施設と兼用）
衛星携帯電話（設計基準対象の施設と兼用）
ファクシミリ（設計基準対象の施設と兼用）
ｂ．代替通信連絡設備
４－７

（ａ） 常設重大事故等対処設備
統合原子力防災ネットワークＩＰ電話（設計基準対象の施設と兼用）（再処理施設と共用）
統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ（設計基準対
象の施設と兼用）（再処理施設と共用）
統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム（設計基
準対象の施設と兼用）（再処理施設と共用）（ｂ） 可搬型重大事故等対処設備
可搬型衛星電話（屋内用）（再処理施設と共用）
可搬型衛星電話（屋外用）（再処理施設と共用）

重大事故等が発生した場合に，計測等を行ったパラメー
タを再処理事業所外の必要な場所で共有する通信設備として，「（２）ａ．所外通信連絡設備」及び「（２）ｂ．代
替通信連絡設備」を使用する。

【 第 １ ～ ５ 表 ， 第 11表 ， 補 足 説 明 資 料 ２ － ２ ， ２ － ４ ，２－５，２－６，２－８】

４－８

第１表
設備名称

所内通信
連絡設備

表－１
所外通信
連絡設備

代替通信
連絡設備

主要設備

通信連絡設備，代替通信連絡設備の一覧
設置又は保管場所

通話場所

駆動電源

通信回線

個数(2)

ページング装置(1)

燃料加工建屋
制御建屋
緊急時対策建屋

再処理事業所内

非常用所内電源設備
無停電交流電源
蓄電池

有線

3

所内携帯電話(1)

低レベル廃棄物処理建屋

再処理事業所内

蓄電池

無線

1

専用回線電話

燃料加工建屋
緊急時対策建屋

再処理事業所内

充電池

有線

1

ファクシミリ

燃料加工建屋

再処理事業所内

無停電交流電源有線

1

環境中継サーバ

緊急時対策建屋

再処理事業所内

無停電交流電源

有線，無線

1

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話(1)

緊急時対策建屋

再処理事業所外

無停電交流電源

有線，衛星（通信事業者回線）

1

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ(1)

緊急時対策建屋

再処理事業所外

無停電交流電源

有線，衛星（通信事業者回線）

1

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム(1)

緊急時対策建屋

再処理事業所外

無停電交流電源

有線，衛星（通信事業者回線）

1

一般加入電話(1)

緊急時対策建屋

再処理事業所外

通信事業者回線から給電

有線（通信事業者回線）

5

一般携帯電話(1)

緊急時対策建屋

再処理事業所外

充電池

無線（通信事業者回線）

2

衛星携帯電話(1)

緊急時対策建屋

再処理事業所外

無停電交流電源

衛星（通信事業者回線）

20

ファクシミリ(1)

緊急時対策建屋

再処理事業所外

無停電交流電源

有線（通信事業者回線）

1

通話装置のケーブル

燃料加工建屋

再処理事業所内

－

有線

2系統

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話(1)

緊急時対策建屋

再処理事業所外

緊急時対策建屋用発電機

有線、衛星（通信事業者回線）

1

設備名称

表－２

代替通信
連絡設備

主要設備

設置又は保管場所

通話場所

駆動電源

通信回線

個数(2)

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話(1)

緊急時対策建屋

再処理事業所外

緊急時対策建屋用発電機

有線、衛星（通信事業者回線）

1

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ(1)

緊急時対策建屋

再処理事業所外

緊急時対策建屋用発電機

有線，衛星（通信事業者回線）

１

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム(1)

緊急時対策建屋

再処理事業所外

緊急時対策建屋用発電機

有線，衛星（通信事業者回線）

１

可搬型通話装置

燃料加工建屋
外部保管エリア

再処理事業所内

乾電池

有線

26

可搬型衛星電話（屋内用）(1)

燃料加工建屋
制御建屋
緊急時対策建屋
外部保管エリア

再処理事業所内

衛星（通信事業者回線）

16

可搬型トランシーバ（屋内用）(1)

燃料加工建屋
制御建屋
緊急時対策建屋
外部保管エリア

再処理事業所内

無線

16

可搬型衛星電話（屋外用）(1)

可搬型トランシーバ（屋外用）(1)

可搬型衛星電話（屋内用）(1)
可搬型衛星電話（屋外用）(1)

注記

燃料加工建屋
制御建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
緊急時対策建屋
外部保管エリア
燃料加工建屋
制御建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
緊急時対策建屋
外部保管エリア
緊急時対策建屋
外部保管エリア
制御建屋
外部保管エリア（１）の設備は再処理施設と共用する。
（２）の個数は，故障時バックアップを含む。

充電池
可搬型発電機
代替通信連絡設備可搬型発電機
制御建屋可搬型発電機
緊急時対策建屋用発電機
充電池
可搬型発電機
代替通信連絡設備可搬型発電機
制御建屋可搬型発電機
緊急時対策建屋用発電機

再処理事業所内

充電池

衛星（通信事業者回線）

54

再処理事業所内

充電池

無線

88

再処理事業所外

緊急時対策建屋用発電機

衛星（通信事業者回線）

６

再処理事業所外

充電池

衛星（通信事業者回線）

２

第２表
(１)

通信連絡設備及び代替通信連絡設備の主要機器仕様
通信連絡設備ａ．所内通信連絡設備［常設重大事故等対処設備］(ａ)

ページング装置（設計基準対象の施設と兼用）
通信回線

(ｂ)

所内携帯電話（設計基準対象の施設と兼用）
通信回線

(ｃ)

有線

ファクシミリ（設計基準対象の施設と兼用）
通信回線

(ｅ)

無線

専用回線電話（設計基準対象の施設と兼用）
通信回線

(ｄ)

有線

有線

環境中継サーバ（設計基準対象の施設と兼用）
通信回線

有線，無線

ｂ．所外通信連絡設備［常設重大事故等対処設備］(ａ)

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話（設計基準対象の施設と
兼用）
通信回線

有線，衛星（通信事業者回線）

表－３

(ｂ)

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ（設計基準対象の施
設と兼用）
通信回線

(ｃ)

有線，衛星（通信事業者回線）

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム（設計基準対象の施設と兼用）
通信回線(ｄ)

一般加入電話（設計基準対象の施設と兼用）
通信回線

(ｅ)

衛星（通信事業者回線）

ファクシミリ（設計基準対象の施設と兼用）
通信回線

(２)

無線（通信事業者回線）

衛星携帯電話（設計基準対象の施設と兼用）
通信回線

(ｇ)

有線（通信事業者回線）

一般携帯電話（設計基準対象の施設と兼用）
通信回線

(ｆ)

有線，衛星（通信事業者回線）

有線（通信事業者回線）

代替通信連絡設備［常設重大事故等対処設備］
ａ．通話装置のケーブル

表－４

通信回線

有線

系

２

統

ｂ．統合原子力防災ネットワークＩＰ電話（設計基準対象の施設と兼用）（再処理施設と共用）
通信回線

有線，衛星（通信事業者回線）

ｃ．統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ（設計基準対象の施設と兼用）（再処理施設と共用）
通信回線

有線，衛星（通信事業者回線）

ｄ．統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム（設計基準対象の施設と兼用）（再処理施設と共用）
通信回線

有線，衛星（通信事業者回線）［可搬型重大事故等対処設備］
ａ．可搬型通話装置
通信回線

有線

台

26 台（予備として故障時のバックアップを

数

13 台）

ｂ．可搬型衛星電話（屋内用）※１（再処理施設と共用）
通信回線

衛星（通信事業者回線）台

22 台（予備として故障時のバックアップを数

表－５

11 台）※１

可搬型衛星電話（屋内用）のうち，18 台を再処理施設と共用する。

ｃ．可搬型トランシーバ（屋内用）※２（再処理施設と共用）
通信回線

無線

台

16 台（予備として故障時のバックアップを

数

８台）
※２

可搬型トランシーバ（屋内用）のうち，12 台を再処理施設と共用する。

ｄ．可搬型衛星電話（屋外用）※３（再処理施設と共用）
通信回線

衛星（通信事業者回線）台

56 台（予備として故障時のバックアップを

数

28 台）
※３

可搬型衛星電話（屋外用）のうち，38 台を再処理施設と共用する。

ｅ．可搬型トランシーバ（屋外用）※４（再処理施設と共用）
通信回線

無線

台

88 台（予備として故障時のバックアップを

数

44 台）
※４

可搬型トランシーバ（屋外用）のうち，56 台を再処理施設と共用する。

表－６

第３表

(１)

通信連絡設備に関連する電気設備の概略仕様

通信連絡設備に関連する受電開閉設備
詳細は「第32条

電源設備」に記載する。

［常設重大事故等対処設備］
ａ．受電開閉設備
ｂ．受電変圧器(２)

通信連絡設備に関連する所内高圧系統
詳細は「第32条

電源設備」に記載する。

［常設重大事故等対処設備］
ａ．6.9ｋＶ運転予備用主母線
ｂ．6.9ｋＶ非常用母線
ｃ．6.9ｋＶ運転予備用母線(３)通信連絡設備に関連する所内低圧系統
詳細は「第32条

電源設備」に記載する。

［常設重大事故等対処設備］
ａ．460Ｖ非常用母線
ｂ．460Ｖ運転予備用母線

表－７

第４表

（１)

代替通信連絡設備に関連する放射線管理施設の概略仕様

代替通信連絡設備に関連する代替モニタリング設備
詳細は「第33条

監視測定設備」に記載する。

［可搬型重大事故等対処設備］
ａ．可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
使用数量

(２)

１台

代替通信連絡設備に関連する代替気象観測設備
詳細は「第33条

監視測定設備」に記載する。

［可搬型重大事故等対処設備］
ａ．可搬型気象観測用データ伝送装置
使用数量

１台

表－８

第５表

(１)

代替通信連絡設備に関連する電気設備の概略仕様

通信連絡設備に関連する代替電源設備
詳細は「第32条

電源設備」に記載する。

［可搬型重大事故等対処設備］
ａ．可搬型発電機
使用数量

１台

容

約50ｋＶＡ／台

量ｂ．代替通信連絡設備可搬型発電機
使用数量

１台

容

約3ｋＶＡ／台量ｃ．制御建屋可搬型発電機
使用数量

１台

容

約80ｋＶＡ／台

量

表－９

第６表

代替通信連絡設備に関連する緊急時対策建屋電源設備の概略
仕様(１)

通信連絡設備に関連する緊急時対策建屋電源設備
詳細は「第34条 緊急時対策所」に記載する。

［常設重大事故等対処設備］
ａ．緊急時対策建屋用発電機
使用数量

１台

容

約1,700ｋＶＡ／台

量

表－10

第７表

多様性及び位置的分散（通話装置のケーブル，可搬型通話装置）
設計基準の範囲で使用する設備項目※１

重大事故等対処設備

所内通信連絡設備

通話装置のケーブル
可搬型通話装置

ページング装置

所内携帯電話制御装置※３交換機※４

通話装置のケーブル
可搬型通話装置

燃料加工建屋地上１階

低レベル廃棄物処理建屋地上３階

燃料加工建屋各階（可搬型通話装置）
燃料加工建屋地上１階(可搬型通話装置)

非常用母線
無停電交流電源
蓄電池

蓄電池

乾電池
(可搬型通話装置のみ)

燃料加工建屋

低レベル廃棄物処理建屋

上記と同じ（可搬型通話装置に内蔵）

主要設備※２表－11駆動電源※５※１：設計基準の範囲で使用する設備及び重大事故等対処設備のうち通話装置のケーブルは常設設備，重大事故等対処設備のうち可搬型通話装置は可搬型設備を示す。
※２：主要設備は，設計基準の範囲で使用する設備及び重大事故等対処設備のうち通話装置のケーブルは設置場所，重大事故等対処設備のうち可搬型通話装置は保管場所を示す。
※３：ページング装置の制御装置は，上記建屋の他，緊急時対策建屋等に設置。
※４：所内携帯電話の交換機は，上記建屋の他，緊急時対策建屋等に設置。
※５：駆動電源は，設計基準の範囲で使用する設備及び重大事故等対処設備のうち通話装置のケーブルは設置場所，重大事故等対処設備のうち可搬型通話装置は保管場所を
示す。

第８表

多様性及び位置的分散（可搬型衛星電話（屋内用））
設計基準の範囲で使用する設備

項目※１

所内通信連絡設備
ページング装置

所内携帯電話

重大事故等対処設備
所外通信連絡設備

専用回線電話

可搬型衛星電話（屋内用）

ファクシミリ

一般加入電話，一般携帯電話，
衛星携帯電話，ファクシミリ

可搬型衛星電話
（屋内用）

制御装置

交換機

専用回線電話ファクシミリ①一般加入電話②一般携帯電話③衛星携帯電話④ファクシミリ

燃料加工建屋地上
１階
緊急時対策建屋地上
１階

低レベル廃棄物処理
建屋地上３階緊急時対策建屋地上
１階

燃料加工建屋地上
１階
緊急時対策建屋地下
2階

燃料加工建屋地上
１階①燃料加工建屋，緊急時対策建屋②燃料加工建屋，緊急時対策建屋③燃料加工建屋，緊急時対策建屋④緊急時対策建屋

燃料加工建屋地上１階
制御建屋地上３階
緊急時対策建屋地下１階
外部保管エリア

主要設備※２表－12駆動電源※３

非常用母線
無停電交流電源
蓄電池

蓄電池

―

無停電交流電源蓄電池③無停電交流電源④無停電交流電源

充電池
可搬型発電機
代替通信連絡設備可搬型
発電機
制御建屋可搬型発電機
緊急時対策建屋用発電機

燃料加工建屋
緊急時対策建屋

低レベル廃棄物処理
建屋
緊急時対策建屋―

燃料加工建屋

各現場建屋

屋外※１：設計基準の範囲で使用する設備は常設設備，重大事故等対処設備は可搬型設備を示す。
※２：主要設備は，設計基準の範囲で使用する設備は設置場所，重大事故等対処設備は保管場所を示す。
※３：駆動電源は，設計基準の範囲で使用する設備は設置場所，重大事故等対処設備は保管場所を示す。

第９表

多様性及び位置的分散（可搬型トランシーバ（屋内用））
設計基準の範囲で使用する設備

項目※１

所内通信連絡設備
ページング装置

所内携帯電話

専用回線電話ファクシミリ

制御装置

交換機

専用回線電話ファクシミリ

燃料加工建屋地上１階
緊急時対策建屋地上１階

低レベル廃棄物処理建屋
地上３階
緊急時対策建屋地上１階

燃料加工建屋地上１階
緊急時対策建屋地下2階

燃料加工建屋地上１階

非常用母線
無停電交流電源
蓄電池

蓄電池

―

無停電交流電源
蓄電池

燃料加工建屋
緊急時対策建屋

低レベル廃棄物処理建屋
緊急時対策建屋―

燃料加工建屋

主要設備※２表－13駆動電源※３

重大事故等対処設備※１：設計基準の範囲で使用する設備は常設設備，重大事故等対処設備は可搬型設備を示す。
※２：主要設備は，設計基準の範囲で使用する設備は設置場所，重大事故等対処設備は保管場所を示す。
※３：駆動電源は，設計基準の範囲で使用する設備は設置場所，重大事故等対処設備は保管場所を示す。

可搬型トランシーバ（屋内用）

可搬型トランシーバ（屋内用）
燃料加工建屋地上１階
制御建屋地下１階
緊急時対策建屋地下１階
外部保管エリア
充電池
可搬型発電機
代替通信連絡設備可搬型発電機
制御建屋可搬型発電機
緊急時対策建屋用発電機
屋外

第10表

多様性及び位置的分散（可搬型衛星電話（屋外用））
設計基準の範囲で使用する設備項目※１

重大事故等対処設備

所内通信連絡設備

所外通信連絡設備

ページング装置

所内携帯電話

一般加入電話，一般携帯電話，
衛星携帯電話

制御装置

交換機①一般加入電話②一般携帯電話③衛星携帯電話

主要設備※２表－14①燃料加工建屋，緊急時対策建屋②燃料加工建屋，緊急時対策建屋③燃料加工建屋，緊急時対策建屋

可搬型衛星電話（屋外用）

可搬型衛星電話（屋外用）
燃料加工建屋地上１階
制御建屋地上３階
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地上１階
緊急時対策建屋地下１階
外部保管エリア

燃料加工建屋地上１階
緊急時対策建屋地上１階

低レベル廃棄物処理建屋地上３階
緊急時対策建屋地上１階

非常用母線
無停電交流電源
蓄電池

蓄電池③無停電交流電源

充電池

燃料加工建屋
緊急時対策建屋

低レベル廃棄物処理建屋
緊急時対策建屋

各現場建屋

上記と同じ
（端末に内蔵）駆動電源※３※１：設計基準の範囲で使用する設備は常設設備，重大事故等対処設備は可搬型設備を示す。
※２：主要設備は，設計基準の範囲で使用する設備は設置場所，重大事故等対処設備は保管場所を示す。
※３：駆動電源は，設計基準の範囲で使用する設備は設置場所，重大事故等対処設備は保管場所を示す。

第11表

多様性及び位置的分散（可搬型トランシーバ（屋外用））
設計基準の範囲で使用する設備項目※１

重大事故等対処設備

所内通信連絡設備
ページング装置

所内携帯電話

制御装置

交換機

可搬型トランシーバ（屋外用）

燃料加工建屋地上１階
緊急時対策建屋地上１階

低レベル廃棄物処理建屋地上３階
緊急時対策建屋地上１階

燃料加工建屋地上１階
制御建屋地下１階
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地上１階
緊急時対策建屋地下１階
外部保管エリア

非常用母線
無停電交流電源
蓄電池

蓄電池

充電池

燃料加工建屋
緊急時対策建屋

低レベル廃棄物処理建屋
緊急時対策建屋

上記と同じ（端末に内蔵）主要設備※２表－15駆動電源※３

可搬型トランシーバ（屋外用）※１：設計基準の範囲で使用する設備は常設設備，重大事故等対処設備は可搬型設備を示す。
※２：主要設備は，設計基準の範囲で使用する設備は設置場所，重大事故等対処設備は保管場所を示す。
※３：駆動電源は，設計基準の範囲で使用する設備は設置場所，可搬型重大事故等対処設備は保管場所を示す。

第 12表機器名称

操作対象機器設置場所
設置・保管場所

操作場所

通話装置のケーブル
燃料加工建屋地下３階

燃料加工建屋地下３階

燃料加工建屋地下２階

燃料加工建屋地下２階

燃料加工建屋地下１階

燃料加工建屋地下１階

燃料加工建屋地上１階

燃料加工建屋地上１階

燃料加工建屋地上２階

燃料加工建屋地上２階

可搬型通話装置

燃料加工建屋地上１階
外部保管エリア

燃料加工建屋
地下３階～地上２階

可搬型衛星電話（屋内用）

燃料加工建屋地上１階
外部保管エリア

燃料加工建屋地上１階
屋外

緊急時対策建屋地下１階
外部保管エリア

緊急時対策建屋地下１階
屋外

制御建屋地下３階
外部保管エリア

制御建屋地上１階
屋外

燃料加工建屋地上１階
外部保管エリア

燃料加工建屋地上１階
屋外

緊急時対策建屋地下１階
外部保管エリア

緊急時対策建屋地下１階
屋外

制御建屋地下１階
外部保管エリア

制御建屋地上１階
屋外

燃料加工建屋地上１階
外部保管エリア

屋外

緊急時対策建屋地下１階
外部保管エリア

屋外

制御建屋地下１階
外部保管エリア

屋外

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地上１階
外部保管エリア

屋外

燃料加工建屋地上１階
外部保管エリア

屋外

緊急時対策建屋地下１階
外部保管エリア

屋外

制御建屋地下１階
外部保管エリア

屋外

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地上１階
外部保管エリア

屋外

可搬型トランシーバ（屋内用）

可搬型衛星電話（屋外用）

可搬型トランシーバ
（屋外用）

表－16

機器名称
統合原子力防災ネッ
トワークＩＰ電話設置・保管場所

操作場所

緊急時対策建屋地下１階

緊急時対策建屋地下１階

統合原子力防災ネッ
トワークＩＰ－ＦＡ
Ｘ

緊急時対策建屋地下１階

緊急時対策建屋地下１階

統合原子力防災ネッ
トワークＴＶ会議シ
ステム

緊急時対策建屋地下１階

緊急時対策建屋地下１階

燃料加工建屋地上１階

燃料加工建屋地上１階

緊急時対策立建屋地上１階

緊急時対策立建屋地上１階

低レベル廃棄物処理建屋
地上３階

燃料加工建屋地上１階

緊急時対策所地上１階

緊急時対策所地上１階

燃料加工建屋地上１階

燃料加工建屋地上１階

緊急時対策建屋地下１階

緊急時対策建屋地下１階

燃料加工建屋地上１階

燃料加工建屋地上１階

緊急時対策建屋地下１階

緊急時対策建屋地下１階

燃料加工建屋地上１階

燃料加工建屋地上１階

緊急時対策建屋地下１階

緊急時対策建屋地下１階

緊急時対策建屋地下１階

緊急時対策建屋地下１階

ページング装置

所内携帯電話

専用回線電話

一般加入電話ファクシミリ

環境中継サーバ

表－17

第 13表操作対象機器

機器名称

状態の変化

操作方法

操作場所

通話装置のケーブル

端子接続

人力接続

・燃料加工建屋内―

運搬・設置

・燃料加工建屋内

端子接続

人力接続

可搬型通話装置

・燃料加工建屋内
起動・停止（通信連絡）

スイッチ操作

―

運搬・設置

起動・停止
（通信連絡）

ボタン操作

―

運搬・設置

起動・停止
（通信連絡）

ボタン操作

―

運搬

起動・停止
（通信連絡）

ボタン操作

可搬型衛星電話（屋内用）

可搬型トランシーバ（屋内用）

可搬型衛星電話（屋
外用）

・燃料加工建屋内
・制御建屋
・緊急時対策建屋
・屋外
・燃料加工建屋内
・制御建屋
・緊急時対策建屋
・燃料加工建屋内
・制御建屋
・緊急時対策建屋
・屋外
・燃料加工建屋内
・制御建屋
・緊急時対策建屋
・燃料加工建屋内・制御建屋
・使 用 済 燃 料 受 入 れ・貯 蔵
建屋
・緊急時対策建屋
・屋外・屋外
・燃料加工建屋内・制御建屋
・使 用 済 燃 料 受 入 れ・貯 蔵
建屋
・緊急時対策建屋
・屋外

―

運搬

起動・停止
（通信連絡）

ボタン操作

・屋外

統合原子力防災ネッ
トワークＩＰ電話

起動・停止（通信連絡）

スイッチ操作・緊急時対策建屋

統合原子力防災ネッ
トワークＩＰ－ＦＡ
Ｘ

起動・停止（通信連絡）

スイッチ操作・緊急時対策建屋

統合原子力防災ネッ
トワークＴＶ会議シ
ステム

起動・停止
（通信連絡）

スイッチ操作・緊急時対策建屋

可搬型トランシーバ
（屋外用）

表－18

機器名称

状態の変化

操作方法

操作場所

ページング装置

起動・停止（通信連絡）

ボタン操作

・燃料加工建屋
・緊急時対策建屋

所内携帯電話

起動・停止（通信連絡）

ボタン操作

・燃料加工建屋
・緊急時対策建屋

専用回線電話

起動・停止（通信連絡）

ボタン操作

・燃料加工建屋
・緊急時対策建屋

一般加入電話

起動・停止（通信連絡）

ボタン操作

・燃料加工建屋
・緊急時対策建屋

ファクシミリ

起動・停止（通信連絡）

ボタン操作

・燃料加工建屋
・緊急時対策建屋

環境中継サーバ

常時通信状態―

表－19―

再処理事業所内
再処理事業所

再処理事業所外

燃料加工建屋

ページング装置

所内携帯電話※1

再処理事業所外

緊急時対策建屋

一般加入電話

衛星携帯電話緊急時対応センター（原子力規制庁）

ページング装置

一般加入電話

所内携帯電話※1

衛星携帯電話オフサイトセンター

自治体（青森県等）
専用回線電話

一般携帯電話

専用回線電話ファクシミリ
その他関係箇所

ファクシミリ

環境中継サーバ

図－１

統合原子力防災ネット
ワーク（IP電話，IP‐FAX，TV会議システム）

現場（屋内）

ページング装置

一般携帯電話

所内携帯電話※1：警報装置および
所内通信連絡設備

再処理事業所内

現場（屋外）

ページング装置

所内携帯電話※1
ページング装置【凡例】：所内通信連絡設備
一般加入電話※２：所外通信連絡設備

衛星携帯電話※２：設計基準対象設備
および重大事故等対処
設備として使用する設備：通信の流れ

所内携帯電話※1
専用回線電話※1：加入電話設備に接続されており、再処理事業所外への通信連絡が可能である。

第１図

ファクシミリ※２※2：制御建屋に設置

通信連絡設備の系統概要図

再処理事業所内
燃料加工施設再処理事業所外

再処理施設

可搬型トランシーバ（屋内用）

通信事業者回線（
衛星無線通信回線）（衛星系）

可搬型衛星電話（屋内用）

可搬型衛星電話（屋内用）

可搬型衛星電話（屋外用）

可搬型衛星電話（屋内用）

通信事業者回線
（統合原子力防災
ネットワーク）（衛星系）

緊急時対策建屋

制御建屋
燃料加工建屋

可搬型衛星電話（屋内用）

可搬型トランシーバ（屋内用）

可搬型トランシーバ
（屋内用）

図－２

可搬型データ
表示装置（監視測定設備）

現場（屋内）

統合原子力防災ネットワークに接続する
通信連絡設備
ＩＰ電話

通信事業者回線
（統合原子力防災
ネットワーク）
（
有線系）

可搬型
通話装置

可搬型衛星電話（屋内用）

ＩＰ－ＦＡＸ

ＴＶ会議システム
可搬型
通話装置

現場（屋外）
可搬型衛星電話（屋外用）
可搬型トランシーバ（屋外用）

情報表示装置（緊急時対策所）
可搬型データ
伝送装置（監視測定設備）

【凡例】
有線回線

情報収集装置（緊急時対策所）

衛星回線
無線回線
通信・データの流れ

第２図代替通信連絡設備の系統概要図

２章

補足説明資料令和2年7月15日 R7
ＭＯＸ燃料加工施設 安全審査 整理資料 補足説明資料リスト
第35条：通信連絡を行うために必要な設備
ＭＯＸ燃料加工施設 安全審査 整理資料 補足説明資料
資料№

名称

提出日

Rev

補足説明資料2-1 SA設備基準適合性一覧表

6/24

5

補足説明資料2-2 配置図

6/24

3

補足説明資料2-3 系統図

7/15

5

補足説明資料2-4 単線結線図

5/29

1

補足説明資料2-5 通信連絡設備の構成

5/29

2

補足説明資料2-6 容量設定根拠

7/15

2

補足説明資料2-7 設備操作及び切替に関する説明書

4/20

0

補足説明資料2-8 乾電池又は充電池による代替通信連絡設備への給電

5/29

1

(1/1)

備考

令和 2 年 7 月 15 日 R5

補足説明資料 ２－３（35 条）

再処理事業所内
再処理事業所

再処理事業所外

燃料加工建屋

ページング装置

所内携帯電話※1

再処理事業所外

緊急時対策建屋

一般加入電話

衛星携帯電話緊急時対応センター（原子力規制庁）

ページング装置

一般加入電話

所内携帯電話※1

衛星携帯電話オフサイトセンター

自治体（青森県等）
専用回線電話

一般携帯電話

専用回線電話ファクシミリ
その他関係箇所補２－３－１

ファクシミリ

環境中継サーバ

統合原子力防災ネット
ワーク（IP電話，IP‐FAX，TV会議システム）

現場（屋内）

ページング装置

一般携帯電話

所内携帯電話※1：警報装置および
所内通信連絡設備

再処理事業所内

現場（屋外）

ページング装置

所内携帯電話※1
ページング装置【凡例】：所内通信連絡設備
一般加入電話※２：所外通信連絡設備

衛星携帯電話※２：設計基準対象設備
および重大事故等対処
設備として使用する設備：通信の流れ

所内携帯電話※1
専用回線電話※1：加入電話設備に接続されており、再処理事業所外への通信連絡が可能である。

ファクシミリ※２※2：制御建屋に設置

第２-３-１図 通信連絡設備の系統概要図

再処理事業所内
燃料加工施設再処理事業所外

再処理施設

可搬型トランシーバ（屋内用）

通信事業者回線（
衛星無線通信回線）（衛星系）

可搬型衛星電話（屋内用）

可搬型衛星電話（屋内用）

可搬型衛星電話（屋外用）

可搬型衛星電話（屋内用）

可搬型衛星電話（屋内用）

可搬型トランシーバ（屋内用）

可搬型トランシーバ（屋内用）

可搬型データ
表示装置（監視測定設備）

可搬型衛星電話（屋内用）

統合原子力防災ネットワークに接続する
通信連絡設備
ＩＰ電話

現場（屋内）

通信事業者回線
（統合原子力防災
ネットワーク）（有線系）

補２－３－２

可搬型
通話装置

通信事業者回線
（統合原子力防災
ネットワーク）（衛星系）

緊急時対策建屋

制御建屋
燃料加工建屋

ＩＰ－ＦＡＸ

ＴＶ会議システム
可搬型
通話装置

現場（屋外）
可搬型衛星電話（屋外用）

情報表示装置（緊急時対策所）
可搬型データ
伝送装置（監視測定設備）

可搬型トランシーバ
（屋外用）

【凡例】
有線回線

情報収集装置（緊急時対策所）

衛星回線
無線回線
通信・データの流れ

第２-３-２図 代替通信連絡設備の系統概要図

衛星
【凡例】
可搬型通話装置
可搬型衛星電話
可搬型トランシーバ

緊急時対策所

制御建屋

補２－３－３

可搬型トランシーバ（屋内用）

可搬型衛星電話（屋内用）

燃料加工建屋

アンテナ

アンテナ

可搬型トランシーバ（屋内用）

可搬型衛星電話
（屋内用）

現場
（屋外）

可搬型
通話装置

アンテナ

可搬型トランシーバ（屋内用）

可搬型衛星電話
（屋内用）

現場
（屋内）
可搬型
通話装置
可搬型トランシーバ（屋外用）

可搬型衛星電話（屋外用）

第２-３-３図 重大事故等通信連絡設備（再処理事業所内）の概要

補２－３－４
第２-３-４図 燃料加工建屋，再処理施設の制御建屋，緊急時対策所及び現場（屋外）における可搬型衛星電話の概要

補２－３－５
第２-３-５図 重大事故等通信連絡設備（再処理事業所外）［社外関係箇所］の概要（その１）補２－３－６
第２-３-６図 重大事故等通信連絡設備（再処理事業所外）［社外関係箇所］の概要（その２）補２－３－７
第２－３－７図 代替通信連絡設備の配備イメージ図

令和 2 年 7 月 15 日

補足説明資料２－６（35 条）

R2容量設定根拠
可搬型通話装置等の使用方法及び使用場所
通常使用している所内の通信連絡設備が使用できない場合において，再処理事業所内又は再処理事業所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため，以下の代替通信連絡設備を使用する。
○可搬型通話装置
燃料加工建屋及び外部保管エリアに保管する可搬型通話装置は，燃料加工建屋内に設置する常設重大事故等対処設備である通話装置のケーブルと接続することにより，中央監視室要員と現場（屋内）要員との間で必要な通信連絡を行うことができる設計とする。
可搬型通話装置の必要台数は，実施組織の重大事故等が発生している燃料加工建屋内で作業する作業要員数分であり，当該数量を考慮し台数を整備する。
○可搬型衛星電話（屋内用）
燃料加工建屋，制御建屋，緊急時対策建屋及び外部保管エリアに保管する可搬型衛星電話（屋内用）は，燃料加工建屋，制御建屋及び緊急時対策建屋内で使用できるよう準備することにより，燃料加工建屋，制御建屋及び緊急時対策建屋内から屋外要員や再処理事業所外の必要な箇所，燃料加工建屋，制御建屋及び緊急時対策建屋内間において必要な通信連絡を行うことができる設計とする。
可搬型衛星電話（屋内用）の必要台数は，再処理事業所内の連絡用として燃料加工建屋及び御建建屋で作業を行う連絡要員へ 1 台ずつ割り当てられる台数であり，当該数量を考慮
し台数を整備する。
○可搬型トランシーバ（屋内用）
燃料加工建屋，制御建屋，緊急時対策建屋及び外部保管エリアに保管する可搬型トランシーバ（屋内用）は，燃料加工建屋，制御建屋及び緊急時対策建屋内で使用できるよう準備することにより，燃料加工建屋，制御建屋及び緊急時対策建屋から屋外要員や，燃料加工建屋，制御建屋及び緊急時対策建屋間において必要な通信連絡を行うことができる設計とする。
可搬型トランシーバ（屋内用）の必要台数は，再処理事業所内の連絡用として燃料加工建
屋，制御建屋及び緊急時対策建屋で作業を行う連絡要員へ 1 台ずつ割り当てられる台数であり，当該数量を考慮し台数を整備する。
○可搬型衛星電話（屋外用）
燃料加工建屋，制御建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，緊急時対策建屋及び外部保管エリアに保管する可搬型衛星電話（屋外用）は，屋外で使用できるよう準備することにより，

補２－６－１

屋外と燃料加工建屋，制御建屋，緊急時対策建屋及び再処理事業所外の必要な箇所又は屋外間において必要な通信連絡を行うことができる設計とする。
可搬型衛星電話（屋外用）の必要台数は，再処理事業所内の連絡用として屋外で作業を行う各責任者や連絡要員等へ 1 台ずつ割り当てられる台数であり，当該数量を考慮し台数を整備する。
○可搬型トランシーバ（屋外用）
燃料加工建屋，制御建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，緊急時対策建屋及び外部保管エリアに保管する可搬型トランシーバ（屋外用）は，屋外で使用できるよう準備することにより，屋外と燃料加工建屋，制御建屋，緊急時対策建屋及び屋外間において必要な通信連絡を行うことができる設計とする。
可搬型衛星電話（屋外用）の必要台数は，再処理事業所内の連絡用として屋外で作業を行う各責任者や連絡要員等へ 1 台ずつ割り当てられる台数であり，当該数量を考慮し台数を整備する。
可搬型衛星電話（屋内用）等を用いた再処理事業所内の通信連絡の概要について，第２－６－１図に示す。
可搬型通話装置等について，概要に記載の考え方で台数を整備することから，充分な台数を有している。
重大事故等が発生した場合において使用する再処理事業所外への通信連絡設備が接続する通信回線は，第２－６－１表に示すとおり，十分な回線容量を有する設計とする。

補２－６－２

衛星

制御建屋
可搬型衛星電話（屋内用）

可搬型トランシーバ（屋内用）

補２－６－３

燃料加工建屋
移動
可搬型衛星電話（屋内用）

可搬型トランシーバ（屋内用）

可搬型衛星電話（屋内用）

可搬型衛星電話（屋外用）

可搬型トランシーバ（屋内用）

可搬型トランシーバ（屋外用）

可搬型衛星電話（屋外用）
可搬型トランシーバ（屋外用）【凡例】：通信事業者回線（衛星通信回線）（衛星系）：通信事業者回線（無線系回線）

現場（屋外）

第２－６－１図 可搬型衛星電話（屋内用）等を用いた再処理事業所内の通信連絡の概要

第２－６－１表

再処理事業所外への通信連絡設備が接続する通信回線の回線容量

通信回線種別主要設備

回線容量

可搬型衛星電話（屋内用）

3 回線

可搬型衛星電話（屋外用）

1 回線

衛星系回線

ＩＰ電話
統合原子力防災ネットワー
通信事業者

有線系回線

ＩＰ－ＦＡＸ

5Mbps

クに接続する通信連絡設備

回線

ＴＶ会議システム
ＩＰ電話
統合原子力防災ネットワー
衛星系回線

ＩＰ－ＦＡＸクに接続する通信連絡設備
ＴＶ会議システム

各容量については，今後の詳細設計により変更となる可能性がある。

補２－６－４384kbps