SB 3500TL-JP-22/MP / SB 4500TL-JP-22/MP / SB 5400TL-JP-22/MP

SUNNY BOY 3500TL-JP / 4500TL-JP / 5400TL-JP

NEW – 新製品

5.4kW

先進テクノロジー

施工が容易

グローバル対応

コミュニケーション• 最大変換効率 96.7% 、
幅広い入
力電圧範囲
• ESS
（Electronic Solar Switch）• H5 スイッチングテクノロジー採用によるトランスレス• OptiTrac MPP制御• マルチストリング• 作業が容易な配線部構造• 配線は専用工具不要• 人間工学に基づく設計• 包括的な保証、およびアフターサービスプログラム• JET多数台認証取得• Bluetooth®ワイヤレステクノロジー• グラフィックディスプレイ
• Modbus TCP 搭載予定

SUNNY BOY 3500TL-JP / 4500TL-JP / 5400TL-JP
高度な技術と使いやすさ
SUNNY BOY は、
これまでにない豊富な通信オプション、取り扱いの容易さ、高い電力変換効率をお客様へ提供します。
まさに次世代のインバータテクノロジーを搭載した、パワーコンディショナです。
先進のグラフィックディスプレイ、日没後の発電データ読み出し、シンプルな設置コンセプト、Bluetoothワイヤレス通信を搭載した新しいSUNNY BOYシリーズが、お客様のあらゆる要望にお応えします。
SUNNY BOY シリーズはいずれも最大変換効率 96.7%を実現し、幅広い入力電圧範囲に対応しています。
マルチストリング入力により、システム設計への高い柔軟性、最適な効率、あらゆるモジュールタイプへの接続を実現します。
周囲温度50℃まで定格出力が可能な、完全屋外設置仕様です。
SUNNY BOYシリーズは、住宅向け太陽光発電システムに最適なパワーコンディショナです。

SUNNY BOY 3500TL-JP / 4500TL-JP / 5400TL-JP

品名/Product name

出力(AC) /Output V

入力(DC) /Input

主回路方式 /
Main circuit

4.5 kW
1.5 kW

定格出力電圧(V)、周波数(Hz) / Rated
voltage, frequency連系時 / Grid mode

AC 202 V, 50 Hz/60 Hz

自立運転時 / Standalone mode

AC 101 V, 50 Hz/60 Hz

最大出力電流(A) / Max. current
入力電圧範囲(V) / Voltage range for operation
起動最低入力電圧(V) / Start up voltage
定格入力電圧(V) / Rated voltage
定格出力時の最大電力追従範囲 / Voltage range for MPP at rated power(*5)
入力回路数 / Number of Input circuit

最大入力電流(A) / Max. current
最大使用電圧(V) / Max. switching voltage
エレクトロニック・最大使用電流(A) / Max. switching current
ソーラー・スイッチ(ESS)
最大使用電力(W) / Max. PV power
インバータ方式 / Inverter control type
絶縁方式 / Insulation type
電気方式 / Power form, Connection
連系保護 / Grid feed-in protection
単独運転検出 / Anti-Islanding detection

使用環境条件 /Operation conditions
冷却方式 / Cooling system
運転時騒音 / Noise emission
保護等級 / IP class
本体部 /On inverter
屋内用モニター(専用CTメーター併用) /Indoor monitoring device with CT meter
Bluetooth
Webconnect

モニター機能 /Monitoring
通信方式 /
Communication

Modbus TCP with SMA Profile
質量 / Weight
付属品 /Accessory
JET認証番号 / JET certification number

22.3 A
70 V ～ 450 V
110 V (*1)
330 V
160 V ～ 360 V
2回路 / 2 circuits

2回路 x 15 A / 2 circuit x 15 A
800 V35 A
12 kW
電圧型電流制御方式 / Current control type
トランスレス方式 / Transformerless
単相2線式（3線接続方式）/ 1φ2 wire (connect by 3 wire)
OV, UV, OF, UF
受動および能動方式 / Passive and Active
96.5% (*2) (最大96.7%) /96% (*2) (最大96.7%) /96.5 % (*2) (Max. 96.7%)
96 % (*2) (Max. 96.7%)
0.95以上(−0.8~0.8 設定可能) / Above 95 % (−0.8~0.8 available)
総合5％以下、各次3％以下 / Total: below 5%, Each distortion: below 3%
1W以下（夜間）/ Below 1 W (Night time)
屋内及び屋外、周囲温度−25 °C ～ + 60 °C、
湿度0 ～ 100 %、海抜2,000m以下 (*4) /Indoor & Outdoor, Temp.: −25 °C ～ +60 °C, Humidity: 0 ～ 100 %,below 2,000 m asl (*4)
自然空冷 / Passive
25dB以下 / Below 25 dB
IP65 (*3)
本体モノクロ液晶パネル、LEDインジケータによる瞬時発電、発電量ほか /Monochromic LCD panel & LED indicator. Instantaneous power, production etc.

Sunny View (サニー・ビュー) による、瞬時発電、発電量ほか●○○
25.5 kg
SUNCLIX コネクタ、エレクトロニック・ソーラー・スイッチ /SUNCLIX connector, ESS
MP-0105
MP-0085

10年（15, 20年から選択可能）/
10 years (selectable 15, 20 years)

保証期間 / Warranty● 標準機能 / Standard features

17.3 A

各2入力(各回路ごと)、専用コネクタ(SUNCLIX)利用 /2 input terminals for each circuit, SUNCLIX

保護機能 /
Protection functions
変換効率(%) /Efficiency
出力基本波力率 / Power factor
高調波歪み率(%) / Total Harmonic Distortion of output current
待機時消費電力(W) / Stand-by power consumption

型式/Model number

Sunny Boy 4500TL-JP

3.5 kW
1.5 kW

連系時 / Grid mode
自立運転時 / Standalone mode

入力端子数、形状 /Number of terminal
入力開閉機能 /DC switch

Sunny Boy 3500TL-JP
定格出力(kW) /Rated power○ オプション機能 / Optional features

SB 3500TL-JP-22/MP

SB 4500TL-JP-22/MP

効率曲線 / Efficiency curve

オプション / Option
PVシステムモニター
Sunny View
View-10赤の筺体は受注生産
Red lid built-to-order

CTメーター / CT MeterZBJP-BT-10
自家消費電力データ
収集センサーボックス

Speedwire/Webconnect
インターフェース
Speedwire/Webconnect
interface SWDM-10(*1) 110Vを越えた場合でも、発電量不足により運転を維持できない場合があります。
(*2) JIS C 8961準拠(*3) EN60529準拠、ESS装着時(*4) IEC60721-3-4, Installation type C, Class 4K4H 準拠(*5) In sum the DC current is limited to 30A / 運転時は入力電流を最大30Aに制御します。

品名/Product name

出力(AC) /Output V

入力(DC) /Input

Sunny Boy 5400TL-JP
定格出力(kW) /Rated power

連系時 / Grid mode
自立運転時 / Standalone mode

定格出力電圧(V)、
周波数(Hz) / Rated
voltage, frequency

連系時 / Grid mode

AC 202 V, 50 Hz/60 Hz

自立運転時 / Standalone mode

AC 101 V, 50 Hz/60 Hz

最大出力電流(A) / Max. current
入力電圧範囲(V) / Voltage range for operation
起動最低入力電圧(V) / Start up voltage
定格入力電圧(V) / Rated voltage
定格出力時の最大電力追従範囲 / Voltage range for MPP at rated power
入力回路数 / Number of Input circuit
入力端子数、形状 /Number of terminal

入力開閉機能 /DC switch
主回路方式 /Main circuit

最大入力電流(A) / Max. current
最大使用電圧(V) / Max. switching voltage
最大使用電流(A) / Max. switching current
最大使用電力(W) / Max. PV power
インバータ方式 / Inverter control type
絶縁方式 / Insulation type
電気方式 / Power form, Connection
連系保護 / Grid feed-in protection
単独運転検出 / Anti-Islanding detection

保護機能 /Protection functions
変換効率(%) /Efficiency
出力基本波力率 / Power factor
高調波歪み率(%) / Total Harmonic Distortion of output current
待機時消費電力(W) / Stand-by power consumption
使用環境条件 /Operation conditions
冷却方式 / Cooling system
運転時騒音 / Noise emission
保護等級 / IP class

本体部 /On inverter
屋内用モニター(専用CTメーター併用) /Indoor monitoring device with CT meter
Bluetooth
Webconnect

通信方式 /Communication

Modbus TCP with SMA Profile質量 / Weight
付属品 /Accessory
JET認証番号 / JET certification number

型式/Model number

2回路 x 18 A / 2 circuit x 18 A (*5)
800 V
35 A
12 kW
電圧型電流制御方式 / Current control type
トランスレス方式 / Transformerless
単相2線式（3線接続方式）/ 1φ2 wire (connect by 3 wire)
OV, UV, OF, UF
受動および能動方式 / Passive and Active
96.0% (*2) (最大96.7%) /96.0 % (*2) (Max. 96.7%)
0.95以上(−0.8~0.8 設定可能) / Above 95 % (−0.8~0.8 available)
総合5％以下、各次3％以下 / Total: below 5%, Each distortion: below 3%
1W以下（夜間）/ Below 1 W (Night time)
屋内及び屋外、周囲温度−25 °C ～ + 60 °C、
湿度0 ～ 100%、
海抜2,000m以下 (*4) /Indoor & Outdoor, Temp.: −25 °C ～ +60 °C, Humidity: 0 ～ 100%,
below 2,000 m asl (*4)
Opticool + Fan
33dB以下 / Below 33 dB
IP65 (*3)
本体モノクロ液晶パネル、LEDインジケータによる瞬時発電、発電量ほか /Monochromic LCD panel & LED indicator. Instantaneous power, production etc.

Sunny View (サニー・ビュー) による、瞬時発電、発電量ほか●○○
25.5 kg
SUNCLIX コネクタ、
エレクトロニック・ソーラー・スイッチ /SUNCLIX connector, ESS
MP-0133

10年（15, 20年から選択可能）/10 years (selectable 15, 20 years)

保証期間 / Warranty● 標準機能 / Standard features

26.7 A
70 V ～ 450 V
110 V (*1)
330 V
185 V ～ 360 V
2回路 / 2 circuits
各2入力(各回路ごと)、専用コネクタ(SUNCLIX)利用 /2 input terminals for each circuit, SUNCLIX

エレクトロニック・
ソーラー・スイッチ(ESS)

モニター機能 /Monitoring

5.4 kW
1.5 kW○ オプション機能 / Optional features

SB 5400TL-JP-22/MP

www.SMA-Japan.com 

SMA Solar Technology

SB5400TL-JP22-DJA1651-V11 SMAならびにSunny BoyはSMA Solar Technology AGの登録商標です。
Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
本文および画像は、本書が出版された時点での技術的情報を反映しています。
技術仕様は変更される場合があります。
印刷ミスに対する責任は負いかねます。
本書は無塩素漂白紙を使用しています。

www.SunnyPortal.com

太陽光発電システムのプロフェッショナルな監視、管理、データ表示