試運用フェーズ３

四国電力株式会社伊方発電所
令和元年度（第４四半期）
原子力規制検査報告書（案）

令和２年４月原子力規制委員会

目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．指摘事項概要一覧 ........................................................................................................................................ 1
３．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
４． 検査内容........................................................................................................................................................... 1
５．検査結果 ............................................................................................................................................................ 5
６．確認資料 ............................................................................................................................................................ 6

１．実施概要（１）事業者名： 四国電力株式会社（２）施設名： 伊方発電所（３）検査実施期間： 令和２年１月１日～令和２年３月３１日（４）検査実施者： 伊方原子力規制事務所
村上 恒夫
中野 弘幸
新田 博美
反町 幸之助原田 智
原子力規制部 検査グループ 専門検査部門
川下 泰弘
雑賀 康正
平井 隆
増本 豊
大江 勇人
柳 健
山形 英男
２．指摘事項概要一覧
指摘事項なし３．運転等の状況※7号機

出力(万 kW)

検査期間中の運転又は廃止措置状況

１号機

５６．６

廃止措置中（使用済燃料搬出済み）

２号機
３号機

５６．６
８９．０

停止中
停止中

４． 検査内容
検査は、検査対象に対して適切な検査ガイドを使用して実施した。検査対象については、原子力検査官の原子力施設内巡視等により確認したリスク情報等を考慮して検査対象を選定し検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内規準、記録類の確認、事業者への聞き取り等により事業者の活動状況を確認した。
検査ガイドは、原子力規制委員会ホームページ（https://www.nsr.go.jp/data/000285791.pdf）（暫定版）に掲載されている。
1

第４四半期は、以下のとおり検査を実施した。
４．１ 日常検査(1) 検査ガイド ＢＭ００２０定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象 1) ３号機 非常用ディーゼル発電機分解検査
2) ３号機 １次系熱交換器検査
3) ３号機 非常用予備発電機附属設備検査（非常調速装置（停止中））
4) ３号機 非常用予備発電機附属設備検査(非常調速装置（運転中）)
5) ３号機 ２次系ポンプ機能検査（海水ポンプ運転性能検査）
6) ３号機 非常用予備発電装置機能検査（ディーゼル発電機定格容量検査）(2) 検査ガイド ＢＭ１０４０ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象 1) ３号機 原子炉補機冷却水冷却器（Ｂ号機）のチューブ取替作業の実
施状況
2) ３号機 海水ポンプ（Ａ号機）の点検の実施状況(3) 検査ガイド ＢＭ００６０保全の有効性評価
検査項目 施設管理目標の監視及び評価
検査対象 1) ３号機 保全の有効性評価結果（第１３保全サイクル）の保全計画への反映状況
2) ３号機 保全活動管理指標
3) ３号機 保全の有効性評価結果の確認（第１４回定検の点検結果に基づく保全の有効性評価）(4) 検査ガイド ＢＭ０１１０作業管理
検査項目 作業管理
検査対象 1) ３号機 ３－１５回定期検査の中断に伴う点検対象機器の保管状況
2) ３号機 非常用ディーゼル発電機３Ａの復旧作業の実施状況(5) 検査ガイド ＢＯ００１０サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象 1) ３号機 中央制御室非常用給気ファン起動試験
2) ３号機 充てんポンプ定期切換
3) ２号機 ディーゼル発電機（Ａ号機）負荷試験
2(6) 検査ガイド ＢＯ００１０サーベイランス試験
検査項目 全般的な検査
検査対象 1) ３号機 中央制御室非常用給気ファン起動試験(7) 検査ガイド ＢＯ１０２０設備の系統構成
検査項目 系統構成（標準）
検査対象 1) １８万系母線の停電に伴う送電線３回線の復旧操作及び系統構成
2) ３号機 使用済燃料ピット冷却系統の系統構成
3) ２号機 制御用空気圧縮機の系統構成
4) ３号機 原子炉補機冷却水系統の系統構成(8) 検査ガイド ＢＯ１０３０原子炉起動停止
検査項目 原子炉起動停止
検査対象 1) ３号機 原子炉の停止操作の実施状況（停止操作）
2) ３号機 原子炉の停止操作の実施状況（ミッドループ）
3) ３号機 原子炉の停止操作の実施状況（燃料取出）
4) ３号機 原子炉容器上部炉心構造物吊り上げ時の制御棒クラスタ引き上がり事象に係る原因調査状況
5) ３号機 燃料集合体点検時の落下信号発信事象に係る原因調査状況
6) 伊方発電所における所内電源の一時的喪失(9) 検査ガイド ＢＯ１０４０動作可能性判断及び性能評価
検査項目 標準検査
検査対象 1) ３号機 原子炉容器上部炉心構造物吊り上げ時の制御棒クラスタ引き上がり事象に係る運転上の制限
2) ３号機 燃料集合体点検時の落下信号発信事象に係る運転上の制限
3) ３号機 使用済燃料ピット広域水位計(ＡＭ) 保安規定第８８条に係る点検作業の復旧状態
4) ３号機 ガスタービン発電機の電源系の接続のための保安規定第８８条に係るＬＣＯ逸脱からの復帰状況
5) ３号機 空冷式非常用発電装置（３号機及び４号機）の待機状態
6) ３００ｋＶＡ電源車の所要台数及び待機状態
7) ホイールローダの所要台数及び待機状態
8) ２号機の非常用ディーゼル発電機２基の待機状態
9) 蓄電池（非常用）及び蓄電池（重大事故等対処用）の動作可能状況

3(10)検査ガイド ＢＥ００１０自然災害防護
検査項目 自然災害
検査対象 1) ３号機 中央制御室等の換気空調系への降雪対策の実施状況2) 凍結防止対策の実施状況(11)検査ガイド ＢＥ００２０火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象 1) ３号機 重油タンク泡消火ポンプ定期運転の実施状況
2) ３号機 停止中工事における格納容器内及び原子炉建屋２４ｍ以下の可燃物管理状況
3) ３号機 消火ポンプ定期運転の実施状況
4) ３号機 高圧中継端子盤付近の火災感知器作動における現場状況(12)検査ガイド ＢＥ００２０火災防護
検査項目 年次検査
検査対象 1) 消防自動車操作訓練（火点：１号機原子炉補助建屋３２ｍベイラ室）の実施状況(13)検査ガイド ＢＥ００３０内部溢水防護
検査項目 内部溢水検査
検査対象 1) ３号機 漏えい防止堰及び管理区域外伝播防止堰の維持状況(14)検査ガイド ＢＥ００５０緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全検査対象 1) ３号機 緊急時対策所 換気設備（緊急時対策所加圧装置、可搬型ダクト及び恒設ダクト）の保全状況(15)検査ガイド ＢＥ００６０重大事故等対応要員の能力維持
検査項目 重大事故等発生時に係る成立性の確認訓練
検査対象 1) ３号機 現場主体の操作に係る成立性確認訓練の実施状況(16)検査ガイド ＢＥ００９０地震防護
検査項目 地震防護
検査対象 1) ３号機 電動補助給水ポンプ（Ａ号機）支持構造物の維持状況
2) ３号機 原子炉補機冷却設備（Ｃ号機）支持構造物の維持状況
3) ３月９日の地震発生時における原子炉施設の点検状況

4

(17)検査ガイド ＢＥ０１００津波防護
検査項目 津波防護
検査対象 1) ３号機 耐震型海水ピット水位計設置状況(18)検査ガイド ＢＲ００１０放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理検査対象 1) ３号機 制御棒駆動軸の調査に係る被ばく管理(19)検査ガイド ＢＱ００１０品質マネジメントシステムの運用（ＰＩ＆Ｒ）
検査項目 日常観察
検査対象 1) スクリーニング会議陪席
2) 安全運営委員会陪席
3) 品質保証運営委員会陪席
4) ＨＦ検討会議陪席
5) 予防処置検討会陪席
6) 是正処置実施状況レビュー会議陪席(20)検査ガイド ＢＱ００１０品質マネジメントシステムの運用（ＰＩ＆Ｒ）
検査項目 半期検査
検査対象 1) 不適合の傾向分析(21)検査ガイド ＢＱ００４０パフォーマンス指標の検証
検査項目 パフォーマンス指標の検証
検査対象 1) 令和元年度第３四半期までにおけるパフォーマンス指標
４．２ チーム検査(1) 検査ガイド ＢＭ００１０ 使用前事業者検査に対する監督
検査項目 使用前事業者検査
検査対象 1）非常用電源設備 基本設計方針（HEAF 対策）の使用前事業者検査
５．検査結果５．１ 指摘事項の詳細指摘事項なし
５．２ 未決定事案
該当なし

5５．３ 未決定事案継続案件
該当なし
６．確認資料
６．１ 日常検査(1) 検査ガイド BM００２０定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査・伊方発電所保守内規 細則－2 計測器管理細則
・定期事業者検査要領書
・定期事業者検査成績書
・検査関係者事前読み合わせ議事録
・検査責任者 申請書／選任書（所長承認）
・検査担当者・検査員（当社、関係者会社）申請書／選任書
・非破壊検査試験員（再申請）申請書／選任書
・検査助勢員 申請書／選任書
・検査担当者等教育・訓練計画書兼報告書
・校正証明書・渦流探傷器試験成績書
・原子炉補機冷却水冷却器点検標準作業要領書
・点検計画(2) 検査ガイド BM１０４０ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
・定検プロセス管理マニュアル
・四国電力（株） 伊方発電所 原子炉補機冷却水冷却器 チューブ取替作業 標準作業要領書
・伊方発電所 第１５回定検 作業工程表
・伊方発電所第３号機 第１５回定検 基本工程表
・伊方発電所第３号機 第１５回定検 総合工程表（Ｒ０）・四国電力（株）伊方発電所３号機 海水ポンプ点検 標準作業要領書
・四国電力（株） 伊方発電所 原子炉補機冷却水冷却器点検 標準作業要領書
・施設定期検査申請書（参考資料－１ 計画期間中における点検の実施状況等）
・四国電力株式会社 伊方発電所第 3 号機 第 15 保全サイクル 定期事業者検査要領書
・操作手順書（3-15 定検 1 次系海水補機負荷試運転(SWP-3A,B CCWP-3A,B)）(3) 検査ガイド BM００６０保全の有効性評価
6検査項目 施設管理目標の監視及び評価
・保守内規
・保守内規 細則－１０保全活動管理指標の設定および監視に係わる運用細則
・計器単体試験成績書
・指標監視・評価記録（Ａ３１４－００５、Ａ３１４－００７、Ａ３１４－００８）・指標監視四半期報告書（Ｃ３１４－８、Ｃ３１４－９、Ｃ３１５－１）・指標監視定期評価報告書（Ｄ３１３、Ｄ３１３（保全サイクル））・施設定期検査申請内容の変更について
・保全データおよび保全活動管理指標による評価マニュアル
・保全計画総合評価会 議事録
・保全周期概要（３ＦＴ－１５７検出器点検）・保全周期概要（高圧タービン主蒸気入口管ドレン弁点検）・保全周期概要（余熱除去ポンプ３Ａ電動機点検）
・保全周期概要（余熱除去ポンプ３Ｂ電動機点検）(4) 検査ガイド BM０１１０作業管理
検査項目 作業管理・制御盤インターロック試験 試験体制表
・制御盤インターロック試験に係る隔離操作票
・伊方３号機非常用ディ－ゼル発電機総合試運転要領書・四国電力(株)伊方発電所１，２，３号機制御盤点検の内、Ｄ／Ｇ・Ｍ／Ｇ設備（制御）標準要領書
・操作手順書（Ｄ／Ｇ－３Ａ ＦＴ＆ＬＴ(負荷試験を兼ねる)）(5) 検査ガイド ＢＯ００１０サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
・運転定期点検内規・系統図(6) 検査ガイド ＢＯ００１０サーベイランス試験
検査項目 全般的な検査・運転総括内規
・運転総括内規 細則－５ 運転上の制限サーベランス管理細則・運転総括内規 細則－９ 文書管理細則
・運転定期点検内規
・文書・品質記録管理内規・３号機 ２０２０年 ３月 運転定期点検（予定・実績）チェックシート
7

・定期点検チェックシート確認(7) 検査ガイド ＢＯ１０２０設備の系統構成
検査項目 系統構成（標準）・系統図・主単線結線図
・所内単線結線図
・ＣＲＴ画面ハードコピー
・操作表(8) 検査ガイド B０１０３０原子炉起動停止
検査項目 原子炉起動停止
・伊方発電所燃料管理内規
・３Ｕ原子炉運転モード５状態弁開閉チェックシート（３Ｒ－４）・３Ｕ原子炉運転モード５状態チェックシート（３Ｒ－５）・３Ｕ原子炉停止操作チェックシート 出力運転からモード３（２８６℃、１５．４ＭＰａ）まで（３Ｒ－１１）・３Ｕ原子炉停止操作チェックシート モード３（２８６℃、１５．４ＭＰａ）からモード５まで（３Ｒ－１２）
・３Ｕ ２次系停止操作チェックシート（３Ｔ－３）
・停止時保安管理状態チェックシート（Ｓ－１～Ｓ－６）
・伊方３号機引継簿
・ＲＣＳ水抜き・酸化運転チェックシート（３特－１）
・３－１５燃料取出前のＲＨＲ喪失時のＲＣＳ沸騰時間
・伊方３号機第１５回定検燃料取出における高リスク機器の掲示について
・伊方３号機 第１５回定検リスク（炉心損傷頻度）評価
・計器単体試験成績書（Ｒ／Ｖフランジ面下水位）・測温抵抗体試験成績書
・ループ試験成績書
・伊方発電所３号機 ＲＣＳノズルセンター 超音波水位計使用前点検
・伊方発電所第３号機 第１５回定検 総合工程表
・伊方発電所３号機 第１５回定検 運転関係工程表
・伊方３号機 第１５回定検 燃料取替チェックシート（燃料取出・燃料装荷）（３Ｒ－３）
・伊方３号機第１５回定検 燃料取出実施計画
・伊方３号機 使用済燃料ピットにおける燃料配置条件（通知）・伊方発電所燃料取扱作業中における事故・異常時の処置要領
・伊方発電所 燃料集合体支持格子外観点検要領書
8

・伊方３号機 燃料取替作業実施要領
・燃料取出作業体制表及び従業員名簿
・３号機 第１５回定検 取出燃料の燃料取扱作業手順
・第１５回定検 燃料取出作業チェックシート
・伊方３号機 第１５サイクル 炉心燃料配置図
・伊方３号機 第１５回定検 使用済燃料ピット配置図（Ａピット）（燃料取出後）
・３－１５定検燃料取出作業配員表
・【変更連絡】燃料取出工程等の変更について
・伊方３号機第１５回定検燃料取替チェックシート（燃料取出）
・SIN-3 第 15 回定検 燃料取出時の SFP クレーン操作チェックシート（No.4）
・SIN-3 第 15 回定検 燃料取出時のマニピュレータークレーン操作チェックシート（No.1)
・燃料取替クレーン チャート・業務決定 伊方 3 号機第 15 回定検 燃料取出実施報告
・Ｓ／Ｇ２次側水張り操作チェックシート（ＡＳＣＡ洗浄）（３特－２１（ＡＳＣＡ））
・Ｓ／Ｇ水抜きチェックシート（ＡＳＣＡ）（３特－２６（ＡＳＣＡ））
・時系列（上部炉心構造物吊り上げ時の制御棒 1 体吊り上げ事象）
・伊方 3 号機 上部炉心構造物吊り上げ時の状況
・駆動軸アセンブリとＲＣＣスパイダのラッチ・アンラッチ要領
・伊方発電所 3 号機 上部炉心構造物概略図
・Ｆ／Ｌ制御棒駆動軸切り離し記録
・四国電力（株）伊方発電所第 3 号機 第－回定検 伊方３号機ＵＣＩ吊上事象調査業
務委託（ＲＣＣ調査） 工事要領書
・伊方発電所 次サイクル装荷手順策定用燃料集合体 外観形状データ取得作業標準要領書
・四国電力（株）伊方発電所第３号機 第１５回定検 高燃焼度１７Ａ型燃料 最下部支持格子隙間確認作業 工事要領書
・伊方発電所 伊方南幹線 1 号線 乙母線断路器内部確認結果
・四国電力株式会社伊方発電所第１/２号機 工事件名：伊方発電所 １８７ｋＶ送電線停止事象に係る調査業務委託 工事要領書
・四国電力株式会社伊方発電所第１/２号機 工事件名：送電線停止事象に係る調査業務委託(9) 検査ガイド ＢＯ１０４０動作可能性判断及び性能評価
検査項目 標準検査
・３号運転巡視点検チェックシート(Ｔ／Ｂ ２／４）
・伊方発電所３号機巡視点検チェックシート（保修部 電気計画課）
・伊方発電所第３号機重大事故等対処設備定期点検チェックシート（土木建築部 土木9建築課）
・伊方発電所第３号機重大事故等対処設備定期点検チェックシート（保修部 機械計画第一課）
・伊方発電所第３号機重大事故等対処設備定期点検チェックシート（保修部 電気計画課）
・四国電力（株）伊方発電所 ３号機 日常保修作業請負工事 電気設備 標準作業要
領書 作業Ｎｏ．ＥＥ－００４－０５ 重大事故等対処設備月例点検
・定期点検チェックシート ディーゼル発電機負荷試験(10)検査ガイド ＢＥ００１０自然災害防護
検査項目 自然災害
・【依頼周知】伊方発電所構内積雪時の対応周知(2020.0217～18)・降積雪時の対応について(除雪用資器材の設置場所)
・決定書 伊方 3 号機 換気空調系給気ガラリ修繕工事の実施について（計画外）
・四国電力（株）伊方発電所第３号機 換気空調系ガラリ修繕 防雪ユニット外形図・単品図(11)検査ガイド ＢＥ００２０火災防護
検査項目 四半期検査
・運転定期点検内規
・火災防護計画・火気使用作業・危険物取扱作業および防火戸開放作業等許可運用管理マニュアル
・火気使用作業許可証 ３ｕ恒設ＧＴＧ建屋設置工事（火気作業）１０
・EAM 通知 ３ｕ火災報知器作動（高圧中継端子盤）(12)検査ガイド ＢＥ００２０火災防護
検査項目 年次検査・業務決定 令和元年度総合訓練実施計画および実施結果(13)検査ガイド ＢＥ００３０内部溢水防護
検査項目 内部溢水検査
・内部溢水管理マニュアル
・新設、改造等による溢水設計確認(３－１５）・原子炉建屋管理区域外伝播防止堰 本復旧チェックシート(14)検査ガイド ＢＥ００５０緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
10

・適合性確認検査要領書（ＳＩＮ３－基－０６０６）・伊方発電所 第３号機 重大事故等対処設備 定期点検チェックシート（保修部 機械計画第一課）（２０２０年２月２５日、２６日）
・緊急時対策所加圧装置（空気ボンベ）ボンベ点検記録(15)検査ガイド ＢＥ００６０重大事故等対応要員の能力維持
検査項目 重大事故等発生時に係る成立性の確認訓練
・重大事故等対策における個別操作訓練報告書(16)検査ガイド ＢＥ００９０地震防護
検査項目 地震防護
・伊方発電所１，２号機総合点検チェックシート
・伊方発電所３号機総合点検チェックシート
・四国電力株式会社殿 伊方発電所第３号機 耐震Ｓクラス配管等の耐震性確認に係る配管支持構造物図面作成業務 低温配管（原子炉冷却系統施設）１号検査用サポー
トアイソメ図集・適合性確認検査の計画及び要領書の作成要領
・適合性確認検査成績書（ＳＩＮ３－１－２２０１）(17)検査ガイド ＢＥ０１００津波防護検査項目 津波防護・「ＳＩＮ３－基－１２０２」検査に係る判定基準について
・適合性確認検査成績書（ＳＩＮ３－基－１２０２）(18)検査ガイド ＢＲ００１０放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
・伊方発電所 放射線管理総括内規 細則－２ 放射線管理細則
・伊方発電所 放射線下作業管理マニュアル
・「線量注意表示」の線量当量率基準
・３号機管理区域内詳細線量当量率等測定結果（原子炉格納容器）（外部放射線に係る線量当量率・表面汚染密度）
・作業別日報（１）・制御棒駆動軸点検エリアに係る日間工程会議配付資料
・日間工程会議議事録（No.17）
・放射線サーベイ記録 制御棒駆動軸調査
・放射線管理計画書／放射線作業計画書（Ⅰ）
・放射線管理計画書／放射線作業計画書（Ⅱ）
11・放射線管理責任者教育資料 放射線管理員教育資料 ２０１９年１１月【改－３】・放射線管理連絡・確認事項
・放射線総合管理システム ハードコピー
・放射能測定報告 ３号機第１５回定検ＲＣＳ全ブロー後サーベイ（Ａ／Ｂ，Ｃ／Ｂ，Ａ／Ｎ）
・防護対策書（計画） 制御棒駆動軸調査(19)検査ガイド ＢＱ００１０品質マネジメントシステムの運用（ＰＩ＆Ｒ）
検査項目 日常観察
・統合型保修管理システム
・安全運営委員会資料・品証運営委員会資料
・ＨＦ検討会議資料(20)検査ガイド ＢＱ００１０品質マネジメントシステムの運用（ＰＩ＆Ｒ）
検査項目 半期検査
・統合型保修管理システム(21)検査ガイド ＢＱ００４０パフォーマンス指標の検証
検査項目 パフォーマンス指標の検証
・伊方発電所３号機 ２０１９年度第１四半期～第３四半期のＰＩデータ
・伊方発電所３号機 発電日誌（１２月）
・伊方発電所３号炉 水質測定日報（１０月、１１月、１２月）
６．２ チーム検査(1) 検査ガイド ＢＭ００１０使用前事業者検査に対する監督
検査項目 使用前事業者検査・使用前確認申請書(模擬)・使用前事業者検査要領書及び成績書（ＳＩＮ３－ＨＥＡＦ基－０８０１） （模擬）12