原子力発第０９１３２号
平成２１年 ９月 ９日

愛 媛 県 知 事
加 戸 守 行殿

四国電力株式会社取締役社長 千 葉昭

伊方発電所第２号機 タービン動補助給水ポンプの一時的な起動不能状態の発生
他４件に係る報告書の提出について

平成 21 年 7 月 1 日に発生しました伊方発電所第２号機 タービン動補助給水ポ
ンプの一時的な起動不能状態の発生他４件につきまして、その後の調査結果がまとまりましたので、安全協定第 11 条第２項に基づき、別添のとおり報告いたします。
今後とも伊方発電所の安全・安定運転に取り組んでまいりますので、ご指導賜りますようお願い申しあげます。

以上

伊方発電所第２号機
第５高圧給水加熱器水位制御器からの漏えいについて

平成２１年９月
四国電力株式会社

１．件

名
伊方発電所第２号機
第５高圧給水加熱器水位制御器からの漏えいについて

２．事象発生の日時
平成２１年７月８日

１１時１０分頃（確認）３．事象発生の設備
第５高圧給水加熱器２Ｂ水位制御器（バックアップ側）
４．事象発生時の運転状況
定期検査における調整運転中（電気出力５６５ＭＷ）
５．事象発生の状況
伊方発電所第２号機は、第２１回定期検査に伴う調整運転中のところ、７月８日１１時１０分頃に、第５高圧給水加熱器＊１２Ｂ水位制御器（バックアップ側＊２）より水漏れがあることを保修員が確認した。
当該水位制御器を分解点検した結果、制御器のトルクチューブ＊３のフランジ部に僅かな貫通穴が生じていたため、水漏れしていたことを確認した。
このため、当該部品を新品に取り替えて健全性を確認し、７月９日１４時５０分、通常状態に復旧した。
また、漏れた水（最大見積量：約 30cc）はウエスにより拭き取った。
なお、当該水位制御器（バックアップ側）の点検中においても、第５高圧給水加熱器２Ｂの水位は、常用側の水位制御器により通常水位に制御されており、本事象によるプラントへの影響および周辺環境への放射能の影響はなかった。
（添付資料－１、２）＊１ 蒸気発生器に供給する給水を蒸気により加熱する機器＊２ 水位制御器は常用側とバックアップ側が設置されており、通常は常用側によって制御され、バックアップ側は常用側の異常時以外は使用されない＊３ 給水加熱器の水位変化に伴うフロートの動きを水位制御器に伝達する伝達機構の部品
６．事象の時系列
７月８日
１１時１０分 頃
１１時５１分
１２時０１分

保修員が第５高圧給水加熱器２Ｂの水位制御器（バックアップ側）での水漏れを確認
当該水位制御器の隔離を実施
当該水位制御器の冷却開始－1－

１４時３３分

１８時０１分

７月９日
１４時５０分

当該水位制御器の点検開始
当該水位制御器のトルクチューブフランジ部より漏えいがあったことを確認
トルクチューブ取替および水位制御器の特性試験を行い、点検終了

当該水位制御器が健全であることを確認し、通常状態に復旧

７．調査結果（１）現地調査（添付資料－２）
ａ．水位制御器の調査
当該水位制御器付近より水漏れが認められたため、漏えい箇所を詳細に調査したところ、トルクチューブとガスケット押さえの間から漏えいしていることが確認された。
さらに、水位制御器を分解して調査した結果、トルクチューブのフランジ部（第５給水加熱器気相部と接する箇所）に漏えいと傷が認められた。なお、ガスケッ
トおよびガスケット面には、傷・割れ等の異常はなかった。
このため、トルクチューブを新品に取り替えるとともに、水位制御器の特性試
験を実施し、水位制御器を復旧した。
（２）トルクチューブの詳細調査（添付資料－３）ａ．外観確認および浸透探傷試験
トルクチューブの漏えい箇所について、外観確認と浸透探傷試験を実施した結果、トルクチューブフランジ部の表面・裏面ともに、傷と浸透指示模様が認められた。

ｂ．断面観察
フランジ部の傷近傍の断面を観察した結果、フランジ部の表裏を貫通する線状の欠陥が確認された。また、欠陥の断面は均一ではなく、非常に狭い箇所が数多く認められた。
なお、この欠陥以外には、腐食や金属疲労などの異常は認められなかった。

－2－

ｃ．成分調査
フランジ部はモネル材であり、主成分はニッケル、銅、鉄である。欠陥部分の成分調査を実施したところ、本来モネル材に含まれない不純物の珪素(Si)や酸素が検出された。
ｄ．工場での調査
製造工程について調査した結果、フランジ部は、素材メーカで製造した丸鋼材を、制御器の製作メーカが切削加工した後に、チューブなど他の部品を溶接してトルクチューブの完成品としていた。
このような線状の欠陥が切削加工時や溶接時に発生することはなく、素材メーカが丸鋼材を製造する際に、溶鉱炉で溶解した母材に偶発的に不純物が混入し、圧延・引き抜きによって線状の欠陥になったと考えられる。
制御器の製作メーカでは、トルクチューブの出荷前に窒素ガスを５分間加圧することによる漏えい確認検査を実施しており、当該トルクチューブの検査結果に異常はなかった。
また、プラント立ち上げ直後のパトロールでは漏えいは確認されていないこと
からも、出荷段階ではトルクチューブの欠陥は貫通していなかったと考えられる。
（３）保守状況の調査
当該水位制御器の保守状況を調査したところ、毎定期検査時に単体調整試験を実施しており、今回の第２１回定検（平成２１年２月～７月）でも異常は認められなかった。
また、トルクチューブについては４定検毎に取替を実施しており、至近では今回の第２１回定検の平成２１年３月９日に取り替え、プラント立ち上げ（平成２１年６月２８日～７月１日）直後の平成２１年７月３日のパトロールでも漏えいは確認されておらず、平成２１年７月８日のパトロールで水漏れを発見した。

８．推定原因
今回の事象の原因は、トルクチューブの素材である丸鋼材製造の際、溶解した金属母材に不純物が偶発的に混入し、圧延・引き抜きによって線状となった欠陥が存在していたが、工場出荷前の窒素ガスによる５分間の加圧検査では、欠陥部分に不純物が存在し、また線状の欠陥には非常に狭い箇所が多くあったことから貫通に至っていなかったため、発見できなかった。
その後、プラント立ち上げにともなう高温・高圧の蒸気による熱膨張で線状の欠陥部分が拡大・変形したことで欠陥部分に僅かな隙間ができ、貫通し水漏れに至ったものと推定される。
－3－

９．対策（１）トルクチューブを浸透探傷試験で傷がないことを確認した予備品（新品）に取り替えるとともに、水位制御器の健全性を確認し復旧した。
（２）今後、トルクチューブの工場出荷前の検査に浸透探傷検査を追加する。
（３）今後ともトルクチューブの予備品を常備しておく。

以－4－

上

添付 資料

添付資料－１

伊方発電所２号機

第５高圧給水加熱器まわり概略系統図

添付資料－２水位制御器の漏えい箇所調査状況

添付資料－３

トルクチューブの詳細調査結果

添付資料－１

湿分分離加熱器

高圧タービン

低圧タービン

蒸気発生器

タービン排気蒸気
復 水 器
復 水 器

水位制御器 水位制御器（バックアップ側） （常用側）

脱気器

当該箇所
第５高圧給水加熱器Ｂ
主給水ポンプ

脱気器へ
水位制御弁
（常用側）

復水器へ
水位制御弁
（バックアップ側）

添付資料－２

水位制御器の漏えい箇所調査状況○水位制御器検出部の動作原理①水位の上下によりフロートが上下する②フロートの上下により、トルクチューブに接続
トルクチューブ
されたレバーの端が上下する
回転の中心（＝レバーの支点） ③レバーの端が上下すると、トルクチューブに回転力（トルク）が発生し、水位制御器に伝わるトルクチューブ
（回転）

②

水位
制御器へ

第５給水加熱器
気相部（蒸気）レバー③フランジ（固定）

①

水位

フロート
液相部（水）○漏えいの経路アーム

加熱器 気相部より（蒸気）トルクチューブ

ガスケット
フランジ
押さえ
ガスケット

漏えいした経路○トルクチューブまわりの構造（分解時）
トルクチューブ ガスケット ガスケット面

アーム

フランジ
制御器
本体
耐熱カバー
ガスケット
押さえ
傷（欠陥）

添付資料－３

トルクチューブの詳細調査結果○トルクチューブ全体の外観
フランジ部

ガスケット（旧品）

制御器本体
へ

表面側

裏面側
検出配管内側の蒸気と接する範囲

傷○表面側(制御器本体側）からの外観

浸透探傷試験時の外観
浸透指示模様○裏面側(検出配管内側）からの外観傷
浸透探傷試験時の外観
浸透指示模様○断面観察時の外観
傷（欠陥）

0.1mm

表面側裏面側不純物、空洞(約0.01mm～0.1mm)