No.062

建築物エネルギー消費性能基準等における一次エネルギー消費量算定方法の変更について
平成 28 年 4 月 1 日

第三章「暖冷房負荷と外皮性能」第一節「全般」の一部を下記のように変更します。

変更前

変更後

Ver.05（住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラム Ver.01.15）

Ver.06（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.2.0）

第三章 暖冷房負荷と外皮性能

第三章 暖冷房負荷と外皮性能

（略）

（略）

3. 用語の定義

3. 用語の定義（略）（第 3 節全文）

第一章の定義を適用する。

4. 記号及び単位

4. 記号及び単位

4.1 記号

4.1 記号

この計算で用いる記号及び単位は表 3.1.1 による。

本計算で用いる記号及び単位は表 1 による。

表 3.1.1 記号及び単位記号

意味

単位2

床面積の合計（追加）

表 1 記号及び単位m

（追加）

（追加）

記号

意味
床面積の合計
当該住戸の外皮の部位の面積の合計

単位m2m2No.062
（略）
（追加）
（追加）
（追加）
（略）

（略）
（追加）
（追加）
（追加）
（略）

（略）
（追加）
（追加）
（追加）
（略）

（略）

（略）
外皮平均熱貫流率
冷房期の平均日射熱取得率
暖房期の平均日射熱取得率
（略）

,,

（略）

4.2 添え字4.2 添え字

この計算で用いる添え字は表 3.1.2 による。

この計算で用いる添え字は表 2 による。

表 3.1.2 添え字

表 2 添え字（表 3.1.2 略）（表 2 略）（以下、表番号の修正については省略する）（以下、表番号の修正については省略する）

（略）

（略）

7. 標準住戸の負荷補正前の暖冷房負荷

7. 標準住戸の負荷補正前の暖冷房負荷

7.1 標準住戸の負荷補正前の暖房負荷

7.1 標準住戸の負荷補正前の暖房負荷

日付 の時刻 における暖冷房区画 の標準住戸の負荷補正前の暖房負荷, , , , は、式(7)により表される。ただし、日付 の時刻 における暖冷房区画 の標準住戸の負荷補正前の暖房負荷, , , , が0を

日付 の時刻 における暖冷房区画 の標準住戸の負荷補正前の暖房負荷, , , ,

1, ,, , ,, ,, , ,,, , , ,, , , , は、式(7)により表される。

下回る場合は0とする。
, , , ,（略）
W/m2K
%%
（略）

1, ,, , ,, ,, , ,,, , , ,

(7)

(7)
ここで、

ここで、, ,, ,, , ,：日付 の時刻 における暖冷房区画 の蓄熱の利用の程度, , ,：日付 の時刻 における暖冷房区画 の蓄熱の利用の程度の暖房負荷（MJ/h）の標準住戸の負荷補正前

暖房負荷（MJ/h）：蓄熱の利用の程度を表す係数の標準住戸の負荷補正前のNo.062
Δ：蓄熱の利用の程度を表す係数
Δ,,, , , ,：日付 の時刻 における暖冷房区画 の標準住戸の床下空間を経由して外気を導入する換, , , ,

：日付 の時刻 における暖冷房区画 の標準住戸の床下空間を経由して外気を導入する

気方式による暖房負荷削減量（MJ/h）（ただし、式(7)第 1 項が 0 未満の場合は 0 とす

換気方式による暖房負荷削減量（MJ/h）

る。）

である。
である。

（略）

（略）

7.2 標準住戸の負荷補正前の冷房負荷

7.2 標準住戸の負荷補正前の冷房負荷

日付 の時刻 における暖冷房区画 の標準住戸の負荷補正前の冷房顕熱負荷
刻 における暖冷房区画 の標準住戸の負荷補正前の冷房潜熱負荷, , , , 及び日付の時, , , , は、式(10)により表される。ただし、日付 の時刻 における暖冷房区画 の標準住戸の負荷補正前の冷房顕熱負荷

日付 の時刻 における暖冷房区画 の標準住戸の負荷補正前の冷房顕熱負荷
刻 における暖冷房区画 の標準住戸の負荷補正前の冷房潜熱負荷, , , , 及び日付の時, , , , は、式(10)により表される。

, , , , が0を下回る場合は0とし、日付 の時刻 における暖冷房区画 の標準住戸の負荷補正前の冷房潜熱負荷, , , , が0を下回る場合は0とする。

（式(10a),(10b)略）（式(10a),(10b)略）

ここで、, ,

ここで、：通風の利用における相当換気回数（1/h）：通風の利用における相当換気回数（1/h）：通風の利用に関する区分 の通風の利用における相当換気回数（1/h）：通風の利用に関する区分 の通風の利用における相当換気回数（1/h）, , ,, ,：日付 の時刻 における暖冷房区画 の通風の利用における相当換気回数の標準住, , ,：日付 の時刻 における暖冷房区画 の通風の利用における相当換気回数

戸の負荷補正前の冷房顕熱負荷（MJ/h）, ,の負荷補正前の冷房顕熱負荷（MJ/h）, , ,：日付 の時刻 における暖冷房区画 の通風の利用における相当換気回数の標準住戸, ,の標準住, , ,：日付 の時刻 における暖冷房区画 の通風の利用における相当換気回数の標準住戸

No.062の負荷補正前の冷房潜熱負荷（MJ/h）

戸の負荷補正前の冷房潜熱負荷（MJ/h）,, , , ,,, , , ,：日付 の時刻 における暖冷房区画 の標準住戸の床下空間を経由して外気を導入する：日付 の時刻 における暖冷房区画 の標準住戸の床下空間を経由して外気を導入する換換気方式による冷房顕熱負荷削減量（MJ/h）

気方式による冷房顕熱負荷削減量（MJ/h）（ただし、式(10a)第 1 項が 0 未満の場合は 0とする。）

である。

である。

（略）

（略）

8. 熱損失係数の計算方法

8. 熱損失係数の計算方法

（略）

（略）

ここで、空気の容積比熱は0.35とし、床面積当たりの換気量の比 は4⁄3（床面積120m2 に対す

ここで、空気の容積比熱は0.35とし、床面積当たりの換気量の比 は4⁄3（床面積120m2 に対するる換気量160m3/h）とする。熱交換型換気設備の補正温度交換効率 は、付録 A に規定される。

換気量160m3/h）とする。熱交換型換気設備の補正温度交換効率 は、付録 A に規定される。

熱損失係数 は式(14)により表される。

熱損失係数 は式(14)および式(15)により表される。

0.350.52.4

0.35

(14)

0.5（追加）

(14)

(15)

ここで、

（追加）

2.4

ここで、
：単位温度差当たりの外皮熱損失量（W/K）：単位温度差当たりの外皮熱損失量（W/K）：当該住戸の床面積の合計（m2）：当該住戸の床面積の合計（m2）：当該住戸の外皮平均熱貫流率（W/m2K）

No.062：当該住戸の外皮の部位の面積の合計（m2）
である。

である。

9. 日射取得係数の計算方法

9. 日射取得係数の計算方法

9.1 暖房期の日射取得係数

9.1 暖房期の日射取得係数

住戸の暖房期の日射取得係数は式(15)により表される。

住戸の暖房期の日射取得係数は式(16)及び式(17)により表される。

(15)

(16)

（追加）

,100
ここで、

ここで、
：単位日射強度当たりの冷房期の日射熱取得量（W/(W/m2)）：単位日射強度当たりの暖房期の日射熱取得量（W/(W/m2)）：当該住戸の外皮の部位の面積の合計（m2）（追加）：当該住戸の床面積の合計（m2）：当該住戸の床面積の合計（m2）

（追加）

,

：当該住戸の暖房期の平均日射熱取得率（(W/m2)/(W/m2), %）

である。

である。

9.2 冷房期の日射取得係数9.2 冷房期の日射取得係数

住戸の冷房期の日射取得係数は式(16)により表される。

住戸の冷房期の日射取得係数は式(18)及び式(19)により表される。

(16)
（追加）

(17)

(18)

,

100

(19)

No.062
ここで、

ここで、：単位日射強度当たりの冷房期の日射熱取得量（W/(W/m2)）：単位日射強度当たりの冷房期の日射熱取得量（W/(W/m2)）：当該住戸の外皮の部位の面積の合計（m2）（追加）：当該住戸の床面積の合計（m2）：当該住戸の床面積の合計（m2）

（追加）

,

：当該住戸の冷房期の平均日射熱取得率（(W/m2)/(W/m2), %）

である。

である。

10. 暖冷房区画 の床面積

10. 暖冷房区画 の床面積

（略）

（略）

表 3.1.10 標準住戸における主たる居室、その他の居室及び非居室の面積、並びに暖冷房区画 の床

表 10 標準住戸における主たる居室、その他の居室及び非居室の面積、並びに暖冷房区画 の床面積面積（表 3.1.10 省略）（表 3.1.10 削除）（表 10 追加）

（表 10 省略）

付録 A 熱交換型換気設備

付録 A 熱交換型換気設備
A.1 記号及び単位（追加）

本計算で用いる記号及び単位は表 A.1 による。
表 A.1 記号及び単位（表 A.1 省略）
A.2 熱交換型換気設備の補正温度交換効率
熱交換型換気設備の補正温度交換効率 は、式(1)により表される。

熱交換型換気設備の補正温度交換効率 は、式(1)により表される。
(1)

(1)

No.062
ここで、ここで、：熱交換型換気設備の補正温度交換効率：熱交換型換気設備の補正温度交換効率：熱交換型換気設備の温度交換効率（%）：熱交換型換気設備の温度交換効率：カタログ表記誤差による温度交換効率の補正係数：カタログ表記誤差による温度交換効率の補正係数：有効換気量率による温度交換効率の補正係数：有効換気量率による温度交換効率の補正係数：給気と排気の比率による温度交換効率の補正係数：給気と排気の比率による温度交換効率の補正係数：排気過多時における住宅外皮経由の漏気による温度交換効率の補正係数：排気過多時における住宅外皮経由の漏気による温度交換効率の補正係数

である。

である。

（以下、節番号の修正については省略する）（以下、節番号の修正については省略する）（以下、略）（以下、略）