KGK L ABORATORY

至野北6号線

至芥屋

県道54号線
弁天橋

加布里港

加布里

JR筑肥線

空調技研工業技術研究所 テクニカルガイド

加布羅技術研究所 テクニカルガイド

泉川

県道202号線
加布里

西九州自動車道

美咲が丘

前原IC

至福岡

加布里湾

県道50

可也山

至唐津

TECHNICAL
GUIDE

西町
筑前前原

至福岡

空調技研工業株式会社〒819-1321 福岡県糸島市志摩小富士968
TEL（ 092）328-1377 FAX（092）328-1200

www.kuchogiken.co.jp
2020.04最新設備の導入で、省エネ・環境負荷低減・機能 の高度化を目指します。

3Dプリンタによる各種風向板及び樹脂部品の試作

制気口（吹出口・吸込口）
・ダンパー・VAVなど各商品開発のため、さまざまな性能試験や、より詳細な測定データの収集を実現した各種試験施設や測定装置が充実。
省エネ・環境負荷低減をはじめ、さらなる機能の高度化を目指した、商品開発の中枢となる技術研究施設です。

残響室

第1気流試験室音の吸音をできるだけなくし、300㎡の大容量で暗騒音10dB以下オフィス・ホール・病院・工場等、あらを実現しています。

ゆ る 用 途 に 使 用 さ れる 制 気 口 や ダ ン

また、どの位置で測パー・ＶＡＶシステムの試験に対応。
また、定しても同じ値を低温から大風量、ペリメーター負荷対応試験が行えます。

得る「拡散音場」設特 徴

響を受けにくい測計により、風速の影■

ペリメーターの外気負荷影響試験■

レーザー光による気流の可視化■

ＰＭＶ評価測定■

湿度制御による制気口の結露確認■

床・高天井・壁吹出試験

■輻射による環境維持

環境試験室
高温多湿環境を長時間安定して維持。二重空間による高断熱を実現。制気口の結露性能試験、材料を含めた高温多湿環境試
験が行えます。

定点で測定が行えます。

送風試験施設ダンパー・VAV関試 験 項 目係の送風試験によペリメーターの夏季冬季の外気影響試験

る強度検証が行え

床吹出試験（床チャンバー）ます。

アネモ・ライン等単体及び複数気流干渉試験

外部気密試験施設
厨房や薬品系統の排気等で発生する外部漏洩をカット。ダンパーの漏れを確認できます。

グリッド天井用器具のペリ・インテリア試験
ホールの座席空調試験
置換換気の微風速試験
空調機２機による冷暖逆負荷試験
試 験 エ リ ア : 14m×9m×3m
最大風ペリメーター外部負荷による残気流への影響実験

量 : 5000CMH

床吹出口試験

冷 房 時 吹 出 温 度 : 10 〜 26℃
暖 房 時 吹 出 温 度 : 26 〜 40℃

ダンパー閉鎖時の（50％）
冷 房 時 室 内 温 度 : 24 〜 26℃（50％）
暖 房 時 室 内 温 度 : 20 〜 24℃
ペリ外気温度設定 :漏煙試験施設0 〜 40℃

チャペル床吹出口気流実験

レーザー光による
アネモの気流干渉の可視化

圧力と漏れ量の測定が行えます。

施設概要
熱源機器
水冷チラー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水冷ブラインチラー

技術センター 気流実験室

第２気流試験室

コンパクトな室内空間ながらも、輻射による温度調整が行える気流実験室です。

高天井・高壁に設置された機器の到達性能測定

吹出口の単体気流特製把握や小規模な複合試験が行える実験施設です。

が行えます。大空間等の気流解析も可能です。

試 験 エ リ ア : 7.5m×7.5m×2.8m
大風

量 : 1000CMH

冷房時吹出温度 : 10 〜 26℃
暖房時吹出温度 : 26 〜 40℃

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

小型低圧温水ボイラ

温度ヒューズ試験施設小型貫流ボイラ

19Kw（1台）

10.8Kw（1台）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

93Kw
（2台）

100Kw
（1台）

送風量及び温度条件
気流試験室に 関 す る 温 度
ヒューズの作動試
験が行えます。

環境試験室

風量100〜5000CMH
冷房吹出 10〜26℃

室内24〜26℃（50％）

暖房吹出 26〜40℃

室内20〜24℃（50％）

風量100〜2000CMH
温度：冷房吹出10〜18℃

残響室

冷房時室内温度 : 24 〜 26℃
暖房時室内温度 : 20 〜 24℃

45Kw（2台）

温水・蒸気熱源

防火ダンパー使用

施設概要
最空冷・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

室内24〜33℃（50〜70％）

風量 最大36000CMH
送風温度：15〜30℃（2000CMH）

漏煙試験装置4000Paインバーター制御

送風試験装置

36000CMH 570Pa

1ｍ角ダクト10m/s

弛むことなく進歩と開発に挑戦し、お客様の多様なニーズにお応えする最高の「商品」を創り続けます。

Damper

吹出口

Diffuserパーソナル吹出口

ダンパー

超重防蝕ダンパー
温度ヒューズ（72℃）または熱・煙感知器

タスク アンド アンビエント一体型吹出口（TAAC4・TAAC2）との連動により瞬時に閉鎖し、延焼を防止します。耐薬品性が非常に優れたフッ素樹

個人向（4人用）のタスクファンノズルと、全体空調用の脂を数回ライニングし、耐蝕性に優れていアンビエント吹出口を一体化しています。

ます。

●居住域最大風速：0.8〜1.0ｍ/ｓ●タスクファン2台運転時（強）：NC40以下

高気密型ダンパー
内外部の漏気量を単翼構造シリコンパッTAAC4

キンにより、極めて少なくした高気密仕様■ 幅広い空調システムに対応可能です。

INV
VAV
VAV

VAV

VAV

1,EA

エ ア ハ ンド リ ン グ
ユ ニ ット

0

タスク空調
INV

加圧防排煙方式ダンパー※本製品は、NEDO（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）課題設定型産業技術開発費助成
金戦略的省エネルギー技術革新プログラム／実用化開発／パーソナル吹出口の開発による助成を受けて開発しております。

アンビエント
空調

VAV

OA

TAAC2

90

温度センサー
CO2センサー

加圧防排煙方式は、遮煙を達成すべき遮煙開口部（加圧防排煙ダンパー）での圧力を制御することで特定の空間（在館者の避難、消火隊による救助、消火隊活動等の極めて重要な場所）への煙の侵入を防止する煙制御方式に使用するダンパー

パーソナル吹出口（PD-F2）です。
個人向（1人用）小口径の高い指向性を備えたファン付吹出口です。
●居住域最大風速：0.5〜0.6ｍ/ｓ●ファン運転時（強）：NC35以下

微差圧、大風量処理対応差圧ダンパー

BBD

冷房・暖 房 効 果 の高い 指 向 性 気 流

クリーンルームや手術室等での使用に適した、圧力制御用タイプで微差圧、大風量処理対応ができるダンパーです。

LBD
床 方向へ斜めに最 大30°の角度で吹出す斜め吹出と、吹出口直下への垂直吹出が可能です。どちらも直線的に吹出され、床へ近付くにつれてやや広がった気流となります

斜め吹出

垂直吹出が、それぞれ指向性に優れた、冷房・暖 房効果の高い気流を送ることができます。

床吹出口
天井の高い施設からオフィスまで、さまざまな用途に使用される吹出口です。パーソナル性を持った風向・風量制御型やファン付モーターダン
パー付等、省エネ対応の電子制御タイプもラインナップしています。

ライン型

丸型
フロア＋1.8ｍ居住域の快適から伝わる外気温をしっかりガードしエアーカーテン

空間に最 適な吹出口。オフィとして充分な到達高さを得ることができます。

スフロアや劇 場・映 画 館 等、SKF-220SL

冷房時：吹出温度16℃／室内温度26℃

暖房時：
吹出温度32℃／室内温度22℃

SKF-220TW

床吹出口専用ファン付
床吹出口専用MD付

場所に合った各種タイプを揃えています。

■ 連結部

溶融亜鉛メッキ鋼板（SGCC）を使用し、溶接を可能な限りなくしています。また、軸受部と連結部にメタルを採用し、摺動部の作動性を大幅に改善しています。さらに、環境にやさしいクロムフリー鋼板を使用しています。

VAV・C AV
多彩なモニター機能

特に窓際、壁際床空調のペリメータ処理用吹出口。窓■ 軸受部

当社ダンパーの特徴（オプション）設 定器により、測定 風 速や要求信号などの外部信号入力状態のモニターができるので、テスターなどの測定器が不要です。また、内部の状態として全開閉信号の入 力 やアラーム内容の モニターが可能です。

VAV・CAV
偏流に強い風速センサー
大きな風 車により、風 速の検出面積を 広 げ る 事 で 平均 的 な 風 速 測定 が 可能に。また 角型の大きなサ
イズには風速センサーを左右に取付け、その 平均値で風速制御を行なうのでより偏流の影響を受け難くなりました。

自社独自の大きな風車により、風速検出面積を広げ、平均的な風速測定を可能にしました。又、低圧損、気密性向上、設 定器による多彩なモニター機能をもった商品です。

丸型電子式VAV/CAV

角型電子式VAV/CAV