日本建築学会大会学術講演梗概集（北海道） 2004年 8 月

40082

換気口の遮音性能に関する研究○清水則夫 ＊ １

正会員
換気口

遮音性能

１．はじめに

同

央＊２

高橋同

平光厚雄 ＊ ２

同坪川剛＊２

規準化音響透過損失
住宅に使用されるサッシの遮音性損失である。本報では、この規準化音 響透過損失を用

能は、JIS A 1416「実験室における建築部材の空気音いて、換気口の遮音性能を表示する方法を提案する。

遮断性能の測定方法」で音響透過損失を求め、JIS A

２．換気口の遮音性能ある給気口を厚さ 200mm4706「サッシ」で示されている遮音等級で表示される。 の PC 版に取付け遮音性能を測定した結果を図１に示
しかし、給気口は、サッシと同様に測定が行われるが、す。遮音性能は、下記の方法で表現した。

性能は、中心周波数が 500Hz 帯域の内外音圧レベル差① 厚さ 200mm の PC 版の音響透過損失で示されることが多い。内外音圧レベル差は、給気口② 厚さ 200mm の PC 版に換気口を取り付けたときのを取り付けるために実験室の開口を塞いだ試験用壁の壁全体の内外音圧レベル差（500Hz の値が一般に換遮音性能や受音室の吸音力の影響を受けるため、同じ気口の遮音性能として表示されている値）③ 厚さ 200mm の PC 版に換気口を取り付けたときの換気口を測定しても実験室によって結果が変わる可能壁全体の音響透過損失性がある。給気口のような小さなものは、試験用壁の面積が大きいため、その遮音性能の影響力が大きく、④ 給気口の規準化音響透過損失（１㎡に規準化）

サッシと同じ方法で測定した音響透過損失で表示する⑤ 給気口の音響透過損失（パイプ面積で算出：サッシには問題がある。この点を、考慮した規格が、（社）日や玄関ドアの音響透過損失に相当）

本建築学会・環境工学委員会・音環境分科会が昭和 60

カタログ等に示されている②給気口の遮音性能とサ年度に作成した「小型建築部品の遮音性能測定方法」

ッシと同じ方法で表示した⑤では、性能に大きな差がである。この規格の測定方法は、JIS A1416 を引用しある。サッシの音響透過損失は、その製品が取り付けているが、性能の表示方法を音響透過損失ではなく規られる壁の音響透過損失がわかれば、サッシが取り付準化音響透過損失としている。規準化音響 透過損失といた壁全体の音響透過損失を算出することができ、遮は、小型住宅部

音性能設計に有効である。換気口の遮音性能も、設計品（ここでは換に使用できる表現にする必要がある。⑤による結果は、気口）が取り付

前述したように測定結果の精度に問題があるため、給いた１㎡の試験気口の遮音性能の表示方法としては、サッシと同様設用壁の音響透過計に使用できる④が適切である。

80①ＰＣ版の音響透過損失

70③「PC版＋給気口」の音響透過損失②「ＰＣ版＋給気口」内
外音圧レベル差5050
Ｔ - ５等 級
Ｔ - ４等 級

40100図1A

給気口の遮音性能

4000

2000

1000

500

250

4000

2500

1600630

1000

400250160

1 / 3 オクタ ブ ーブ 帯 域 中 心 周 波 数 （ H z）

12500

1 / 3 オクタ ーブ 帯 域 中 心 周 波 数 （ H z）

図２

外壁＋サッシの遮音性能

4000⑤給気口の音響
透過損失

×＊：ＰＣ版+Ｔ-５等級サッシ●○；ＰＣ版+Ｔ-４等級サッシ▲△：ＰＣ版+Ｔ-３等級サッシ◆◇：ＰＣ版+Ｔ-２等級サッシ■□：ＰＣ版+Ｔ-１等級サッシ＋−：ＰＣ版+一般サッシ
×●▲◆■＋：サッシのみ＊○△◇□−：サッシ＋給気口

202000△：ＰＣ版+Ｔ-５等級サッシ●；ＰＣ版+Ｔ-４等級サッシ▲：ＰＣ版+Ｔ-３等級サッシ◆：ＰＣ版+Ｔ-２等級サッシ■：ＰＣ版+Ｔ-１等級サッシ○：ＰＣ版+一般サッシ

1010

一般1000

④基準化音
響透過損失

Ｔ - １等 級
2030500

20Ｔ - ２等 級30125

音 響 透 過 損 失 （ dB ）30Ｔ - ３等 級

音 響 透 過 損 失 （ dB ）404025050100

音 響 透 過 損 失 （ dB ）60

1 / 3 オクタ ーブ 帯 域 中 心 周 波 数 （ H z ）図３

外壁+サッシ+給気口の遮音性能

Study on Sound Insulation of Ventilation Opening in HouseSHIMZU Norio

̶175̶

andet al.

３．外壁の遮音性能

集合住宅の外壁にサッシが壁全体の音響透過損失が、サッシの等級線を下回るこ取付いた状態を想定し、外壁全体の音響透過損失を算とはなかった。
外壁の面積の多くを占め、外壁よりも遮音性能が劣出した。計算条件を下記に示す。
外壁（Ｈ、Ｗ）
サッシ（Ｈ、Ｗ）
2.6m、2.7m
1.3m、1.7m
洋室
外壁は、厚さ 200mm の PC 版とし、その音響透過るサッシは、前述したように外壁全体の遮音性能を決定する大きな要素である。また、サッシは、外壁の中央部に設置されることが多いため、進入騒音に対する損失は、残響室での測定結果を用いた。サッシの音響体感への影響も大きい。そこで、給気口が外壁に取り透過損失は、JIS A 4706「サッシ」に示されている遮付くことによる外壁全体の音響透過損失の低下は、サ音性能の等級線とした。ただし、一般サッシの音響透ッシの遮音性能までとし、これを満足する換気口の規過損失は、500Hz 以上の音響透過損失が 22dB、それ準化音響透過損失を算出し、等級線（仮称：Ｔ′等級）以下の周波数帯域は遮音性能の等級線に平行するものを作成した。等級線と一般タイプと前述の防音タ イ プとした。計算結果を図２に示す。の給気口の規準化音響透過損失を図４に示す 。一般タPC 版の遮音性能は、非常に高いが、サッシを取りイプの給気口でＴ´−２等級、防音タイプの給気口で付けた外壁全体の音響透過損失は、サッシの遮音等級Ｔ´−３等級程度であった。Ｔ−４等級のサッシが使よりも、５dB（サッシの遮音等級よりも１ランク上）用 さ れ る 室 で は 、 500Hz で 規 準 化 音 響 透 過 損 失 が上まわる程度であった。リビング等のサッシ面積が大30dB 以上の給気口が必要とされるので、かなりの遮きい室では、その差は小さく 2dB 程度となる。これは、音対策を施す必要がある。

外壁全体の遮音性能が、ほとんどサッシの遮音性能でJIS A 1416 で測定したサッシの音響透過損失の測決まることを示している。

定結果を用いて算出した、外壁全体の音響透過損失を４．換気口を取付けた外壁の遮音性能給気口（室図５に示す。複層ガラスを使用したサ ッシの性能は 、内グリル+屋外フード：防音 タ イプ）の規準化音響 透中高音域で等級線（Ｔ‐3 等級線）をかなり上回る為、過損失を用いて求めた、給気口とサッシが設置された給気口を取り付けると性能は大きく低下するが、防音外壁の音響透過損失を図３に示す。

タイプの（Ｔ´−３等級程度）給気口であれば、サッ屋外フードが防音タイプとはいえ、Ｔ−２等級のサシの等級線をほぼ満たしていた。

ッシ使用時から音響透過損失の低下が顕著に現れた。

はあるが、換気口の遮音性能の表示方法（仮称：Ｔ′−２等級の等級）を示した。今後は、実際の建物に使用した時のサッシ使用検証と、換気口の遮音性能の向上対策を検討していき時までは、たい。

Ｔ ´ −３Ｔ ´ −２20Ｔ ´ −１10

一 般

4030

205040T-3等級線30●：外壁＋サッシ＋給気口、防音タイプ（閉）○：外壁＋サッシ＋給気口、防音タイプ（開）▲：外壁＋サッシ＋給気口、一般タイプ（閉）△：外壁＋サッシ＋給気口、一般タイプ（開）

20T- 2 等 級

1 / 3 オクタ ーブ 帯 域 中 心 周 波 数 （ H z）

図4Ｔ

等級と給気口の性能

1 / 3 オクタ ーブ 帯 域 中 心 周 波 数 （ H z）

図5125

4000

2000

1000500102504000

2000

1000

500250125012510

1 / 3 オクタ ーブ 帯 域 中 心 周 波 数 （ H z）

外壁・サッシ・給気口の総合音響透過損失＊1 ベターリビング筑波建築試験センター 博(工)＊1 Center for Better Living, Tukuba Building Test Laboratory, Dr. eng.

＊2 ベターリビング筑波建築試験センター＊2 Center for Better Living, Tukuba Building Test Laboratory

̶176̶

4000

Ｔ ´ −４30ア ル ミ サ ッ シ 、 複 層 ガラ ス6 + A 6 + 4◇：外壁＋サッシ、―：T-3等級サッシの性能

2000

5060

1000

40

ア ル ミ サ ッ シ 、 単 板 ガラ ス ５m m◇：外壁＋サッシ、―：T-2等級サッシの性能●：外壁＋サッシ＋給気口、防音タイプ（閉）○：外壁＋サッシ＋給気口、防音タイプ（開）▲：外壁＋サッシ＋給気口、一般タイプ（閉）△：外壁＋サッシ＋給気口、一般タイプ（開）

500

60

250

50

音 響 透 過 損 失 （ dB ）基 準 化 音 響 透 過 損 失 （ dB ）60

外壁 とサ ッシ の 仕 様・ 大き さが 一例でしかし、Ｔ

音 響 透 過 損 失 （ dB ）70

●防音タイプ給気口：開○防音タイプ給気口：閉▲一般タイプ給気口：開△一般タイプ給気口：閉

5．ま とめ