Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10

第三章 暖冷房負荷と外皮性能

第一節 全般1. 適用範囲
この計算は、用途が住宅である建築物又は建築物の部分における暖冷房負荷の計算に適用する。

2. 引用規格JIS B8628:2003

全熱交換器

JRA 4056 :2006

全熱交換器有効換気量試験方法

3. 用語の定義
第一章の定義を適用する。

4. 記号及び単位
4.1 記号
本計算で用いる記号及び単位は表 1 による。
表 1 記号及び単位
記号
𝐴𝐴

意味
床面積の合計

単位
m2

𝐴𝑒𝑛𝑣
𝐴𝑓

当該住戸の外皮の部位の面積の合計（当該住戸における）床暖房パネルの敷設面積

m2
m2

𝐴𝐻𝐶𝑍
𝐴′𝐻𝐶𝑍

暖冷房区画の床面積（当該住戸における）主たる居室の吹き抜けの床面積を除く床面積

m2
m2

𝐴𝑀𝑅
𝐴𝑂𝑅

主たる居室の床面積
その他の居室の床面積

m2
m2

𝐴𝑁𝑅
𝑓𝑅,𝐸𝑞𝑝,𝑖

非居室の床面積
暖房設備の方式による放射温度を考慮した負荷補正係数m2－𝑓𝑅,𝐸𝑣𝑝,𝑖𝑓𝑇𝐷

外皮等の表面温度による放射温度を考慮した負荷補正係数
上下温度分布を考慮した負荷補正係数－－

𝑓𝑇𝐷,𝑚𝑎𝑥
𝐿𝐶𝐿

上下温度分布を考慮した負荷補正係数の上限値
冷房潜熱負荷

－
MJ/h

𝐿𝐶𝑆
𝐿𝐻

冷房顕熱負荷
暖房負荷

MJ/h
MJ/h

𝐿′𝐶𝑆

負荷補正前の冷房顕熱負荷

MJ/h

3-1-1

Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10記号
𝐿′𝐶𝑆,𝑁𝑉𝑙

意味
通風の利用における相当換気回数𝑁𝑉𝑙 の負荷補正前の冷房顕熱負荷

単位
MJ/h

𝐿′𝐶𝑆,𝑁𝑉𝑙 ,𝑄𝑗

通風の利用における相当換気回数𝑁𝑉𝑙 の熱損失係数𝑄𝑗 の負荷補正前の冷房顕
熱負荷

MJ/h

𝐿′𝐶𝑆,𝑁𝑉𝑙 ,𝑄𝑗 ,𝜇𝐶,𝑗,𝑘

通風の利用における相当換気回数𝑁𝑉𝑙 の熱損失係数𝑄𝑗 かつ冷房期の日射取得
係数𝜇𝐶,𝑗,𝑘 の負荷補正前の冷房顕熱負荷

MJ/h

負荷補正前の冷房潜熱負荷
通風の利用における相当換気回数𝑁𝑉𝑙 の負荷補正前の冷房潜熱負荷

MJ/h
MJ/h

𝐿′𝐶𝐿
𝐿′𝐶𝐿,𝑁𝑉𝑙
𝐿′𝐶𝐿,𝑁𝑉𝑙 ,𝑄𝑗
𝐿′𝐶𝐿,𝑁𝑉𝑙 ,𝑄𝑗 ,𝜇𝐶,𝑗,𝑘
𝐿′𝐻′
𝐿𝐻,𝑇𝑆𝑙𝐿′𝐻,𝑇𝑆𝑙 ,𝑄𝑗
𝐿′𝐻,𝑇𝑆𝑙 ,𝑄𝑗 ,𝜇𝐻,𝑗,𝑘

通風の利用における相当換気回数𝑁𝑉𝑙 の熱損失係数𝑄𝑗 の負荷補正前の冷房潜
熱負荷
通風の利用における相当換気回数𝑁𝑉𝑙 の熱損失係数𝑄𝑗 かつ冷房期の日射取得
係数𝜇𝐶,𝑗,𝑘 の負荷補正前の冷房潜熱負荷
負荷補正前の暖房負荷

MJ/h
MJ/h
MJ/h

蓄熱の利用の程度𝑇𝑆𝑙 の負荷補正前の暖房負荷
蓄熱の利用の程度𝑇𝑆𝑙 の熱損失係数𝑄𝑗 の負荷補正前の暖房負荷

MJ/h
MJ/h

蓄熱の利用の程度𝑇𝑆𝑙 の熱損失係数𝑄𝑗 かつ暖房期の日射取得係数𝜇𝐻,𝑗,𝑘 の負荷
補正前の暖房負荷

MJ/h

𝑚𝐶
𝑚𝐻

単位日射強度当たりの冷房期の日射熱取得量
単位日射強度当たりの暖房期の日射熱取得量𝑁𝑉
𝑁𝑉𝑙

通風の利用における相当換気回数
通風の利用に関する区分𝑙の通風の利用における相当換気回数𝑞
𝑄

単位温度差当たりの外皮熱損失量
熱損失係数

W/K
W/(m2K)

𝑄𝐻𝐸𝑋𝐶
𝑄𝑗

熱交換型換気設備による暖房負荷低減を考慮した補正熱損失係数
断熱性能の区分𝑗の熱損失係数

W/(m2K)W/(m2K)

𝑅𝑙′
𝑟𝐴𝑓

温水床暖房又は電気ヒーター床暖房の敷設率
吹き抜けを有する場合の床暖房の敷設率

－
－

𝑇𝑆
𝑇𝑆𝑙

蓄熱の利用の程度
蓄熱の利用の程度の区分𝑙における蓄熱の利用の程度

－
－

𝑈𝐴

W/m2K

𝛥𝐿′𝐶𝑆,𝑢𝑓

外皮平均熱貫流率
当該住戸の床下空間を経由して外気を導入する換気方式による冷房顕熱負荷削
減量

Δ𝐿′𝐻,𝑢𝑓𝛥𝐿′𝐻,𝑎𝑠𝑠

当該住戸の床下空間を経由して外気を導入する換気方式による暖房負荷削減量
空気集熱式太陽熱利用設備による暖房負荷削減量

MJ/h
MJ/h

𝜂𝐴,𝐶
𝜂𝐴,𝐻

冷房期の平均日射熱取得率
暖房期の平均日射熱取得率%%

𝜇𝐶
𝜇𝐶,𝑗,𝑘

冷房期の日射取得係数
断熱性能の区分𝑗における日射取得性能の区分𝑘の冷房期の日射取得係数－－𝜇𝐻
𝜇𝐻,𝑗,𝑘

暖房期の日射取得係数
断熱性能の区分𝑗における日射取得性能の区分𝑘の暖房期の日射取得係数－－

W/(W/m2)
W/(W/m2)

4.2 添え字
この計算で用いる添え字は表 2 による。
表 2 添え字
添え字
𝑑

意味
日付

𝑖
𝑅

暖冷房区画
標準住戸

𝑡

時刻

3-1-2

1/h
1/h

MJ/h

Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.105. 暖冷房負荷の補正
日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の１時間当たりの暖房負荷𝐿𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 は、式(1)により表される。
𝐿𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝐿′𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 × 𝑓𝑅,𝐸𝑣𝑝,𝑖 × 𝑓𝑅,𝐸𝑞𝑝,𝑖 × 𝑓𝑇𝐷,𝑖

(1)

ここで、
𝐿𝐻,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の暖房負荷（MJ/h）

𝐿′𝐻,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の負荷補正前の暖房負荷（MJ/h）𝑓𝑅,𝐸𝑣𝑝,𝑖：暖冷房区画𝑖における外皮等の表面温度による放射温度を考慮した負荷補正係数

𝑓𝑅,𝐸𝑞𝑝,𝑖：暖冷房区画𝑖における暖房設備の方式による放射温度を考慮した負荷補正係数

𝑓𝑇𝐷,𝑖：暖冷房区画𝑖における上下温度分布を考慮した負荷補正係数である。
暖冷房区画𝑖における外皮等の表面温度による放射温度を考慮した負荷補正係数𝑓𝑅,𝐸𝑣𝑝,𝑖 は、式(2)により表される。
𝑓𝑅,𝐸𝑣𝑝,𝑖 = 𝑎𝑅,𝐸𝑣𝑝,𝑖 × 𝑄 + 𝑏𝑅,𝐸𝑣𝑝,𝑖

(2)

ここで、
𝑄

：熱損失係数（W/(m2K)）

であり、係数𝑎𝑅,𝐸𝑣𝑝,𝑖 及び𝑏𝑅,𝐸𝑣𝑝,𝑖 は、表 3 により表される。熱損失係数𝑄は、「8. 熱損失係数の計算方法」において求めることとする。
表 3 式(2)における係数𝑎𝑅,𝐸𝑣𝑝,𝑖 及び𝑏𝑅,𝐸𝑣𝑝,𝑖
地域の区分

暖房方式及び運転方法の区分（ろ）（い）「住戸全体を連続的に暖房する方式」
𝑎𝑅,𝐸𝑣𝑝,𝑗𝑏𝑅,𝐸𝑣𝑝,𝑗「居室のみを暖房する方式」
かつ「連続運転」の場合
𝑎𝑅,𝐸𝑣𝑝,𝑗𝑏𝑅,𝐸𝑣𝑝,𝑗（は）「居室のみを暖房する方式」
かつ「間歇運転」の場合
𝑎𝑅,𝐸𝑣𝑝,𝑗𝑏𝑅,𝐸𝑣𝑝,𝑗

1
2

0.031
0.032

0.971
0.966

0.041
0.043

0.975
0.970

0.059
0.060

1.038
1.034

3
4

0.030
0.027

0.963
0.972

0.039
0.033

0.970
0.985

0.050
0.040

1.049
1.081

5
6

0.028
0.029

0.966
0.961

0.034
0.035

0.981
0.974

0.038
0.039

1.092
1.090

7

0.020

0.921

0.024

0.937

0.021

1.094

暖冷房区画𝑖における暖房設備の方式による放射温度を考慮した負荷補正係数𝑓𝑅,𝐸𝑞𝑝,𝑖 は、温水床暖房又は電気ヒーター床暖房を暖冷房区画𝑖において採用する場合は、式(3)により表されるものとし、温水床暖房又は電気ヒーター床暖房を暖冷房区画𝑖において採用しない場合は、1.0とする。
𝑓𝑅,𝐸𝑞𝑝,𝑖 = 𝑎𝑅,𝐸𝑞𝑝,𝑖 × 𝑅𝑙,𝑖 + 1

(3)

ここで、
𝑅𝑙,𝑖

：暖冷房区画𝑖に設置された温水床暖房又は電気ヒーター床暖房の敷設率であり、係数𝑎𝑅,𝐸𝑞𝑝,𝑖 は、表 4 により表される。暖冷房区画𝑖に設置された温水床暖房又は電気ヒーター床暖房の3-1-3Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10
敷設率𝑅𝑙,𝑖 は、電気ヒーター床暖房の場合は第四章「暖冷房設備」第五節「電気ヒーター床暖房」付録 A、温水
床暖房の場合は第四章「暖冷房設備」第七節「温水暖房」付録 L で定まる床暖房の敷設率𝑟𝐴𝑓 とする。ただし、′主たる居室の場合のみ、式(4)により定まる吹き抜けを有する場合の床暖房の敷設率𝑟𝐴𝑓を用いてもよい。

′
𝑟𝐴𝑓
=

𝐴𝑓
𝐴′𝐻𝐶𝑍

(4)

ここで、
𝐴𝑓

：（当該住戸における）床暖房パネルの敷設面積（m2）𝐴′𝐻𝐶𝑍：（当該住戸における）主たる居室における仮想床の床面積を除いた床面積（m2）′である。吹抜けを有する場合の床暖房の敷設率𝑟𝐴𝑓
は、1000 分の 1 未満の端数を切り下げた小数第三位までの値とする。ただし、電気ヒーター床暖房、温水床暖房、ルームエアコンディショナー付温水床暖房のいずれかが設置される主たる居室が 2 か所以上ある場合には、それらの主たる居室の全てに吹抜けがある場合に限り、′吹抜けを有する場合の床暖房の敷設率𝑟𝐴𝑓を用いてもよい。また、該当する主たる居室が 2 か所以上ある場合′には、それぞれにおいて計算した吹抜けを有する場合の床暖房の敷設率𝑟𝐴𝑓のうち最も小さい値を採用する。

表 4 式(3)における係数𝑎𝑅,𝐸𝑞𝑝,𝑖
暖房方式及び運転方法の区分（い）「住宅全体を連続して暖房する方式」−0.105（ろ）「居室のみを暖房する方式」
かつ「連続運転」の場合−0.137（は）「居室のみを暖房する方式」
かつ「間歇運転」の場合−0.231

暖冷房区画𝑖における上下温度分布を考慮した負荷補正係数𝑓𝑇𝐷,𝑖 は、暖冷房区画𝑖に温水床暖房又は電気
ヒーター床暖房を採用する場合は1.0とし、それ以外の場合は、式(5)により表される。
𝑓𝑇𝐷,𝑖 = min(𝑎 𝑇𝐷,𝑖 × 𝑄2 + 1, 𝑓𝑇𝐷,𝑚𝑎𝑥 )(5)

係数𝑎 𝑇𝐷,𝑖 及び上下温度分布を考慮した負荷補正係数の上限値𝑓𝑇𝐷,𝑚𝑎𝑥 は表 5 により表される。
表 5 式(4)における係数𝑎 𝑇𝐷,𝑖（い）

暖房方式及び運転方法の区分
（ろ）

（は）

「住宅全体を連続して暖房する方式」「居室のみを暖房する方式」
かつ「連続運転」の場合「居室のみを暖房する方式」
かつ「間歇運転」の場合

1

𝑎 𝑇𝐷,𝑗0.0157

𝑓𝑇𝐷,𝑚𝑎𝑥
1.0842

𝑎 𝑇𝐷,𝑗0.0163

𝑓𝑇𝐷,𝑚𝑎𝑥
1.0862

𝑎 𝑇𝐷,𝑗0.0176

𝑓𝑇𝐷,𝑚𝑎𝑥
1.08602
30.01570.0097

1.09281.10480.01630.0101

1.0954
1.10790.01760.01101.0981
1.11474
50.00630.00451.1111
1.12230.00660.0047

1.1146
1.12640.00720.0053

1.1235
1.13916
70.00450.0014

1.12771.13570.00470.00151.13201.14040.00530.0017

1.1465
1.1576

地域の区分

日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの冷房顕熱負荷𝐿𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 及び冷房潜熱負荷𝐿𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖 は、式(6)により表される。
3-1-4

Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10

𝐿𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝐿′𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖(6a)𝐿𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝐿′𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖

(6b)

ここで、
𝐿𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の冷房顕熱負荷（MJ/h）

𝐿𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の冷房潜熱負荷（MJ/h）

𝐿′𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の負荷補正前の冷房顕熱負荷（MJ/h）

𝐿′𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の負荷補正前の冷房潜熱負荷（MJ/h）である。

6. 負荷補正前の暖冷房負荷
日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の負荷補正前の暖房負荷𝐿′𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 、日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画
𝑖の負荷補正前の冷房顕熱負荷𝐿′𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 及び日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の負荷補正前の冷房潜熱負荷𝐿′𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖 は、式(7)により表される。
𝐿′ 𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝐿′𝐻,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 ×

𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑖− Δ𝐿′𝐻,𝑢𝑓,𝑑,𝑡,𝑖 − Δ𝐿′𝐻,𝑎𝑠𝑠,𝑑,𝑡,𝑖
𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑅,𝑖(7a)

𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑖− 𝛥𝐿′𝐶𝑆,𝑢𝑓,𝑑,𝑡,𝑖
𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑅,𝑖(7b)

𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑖
𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑅,𝑖(7c)𝐿′ 𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 ×

𝐿′ 𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝐿′𝐶𝐿,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 ×
ここで、

𝐿′𝐻,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 ：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の標準住戸の負荷補正前の暖房負荷（MJ/h）
𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 ：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の標準住戸の負荷補正前の冷房顕熱負荷（MJ/h）
𝐿′𝐶𝐿,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 ：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の標準住戸の負荷補正前の冷房潜熱負荷（MJ/h）
Δ𝐿′𝐻,𝑎𝑠𝑠,𝑑,𝑡,𝑖 ：日付𝑑の時刻𝑡における当該住戸の暖冷房区画𝑖の空気集熱式太陽熱利用設備による暖房負荷削減量（MJ/h）
Δ𝐿′𝐻,𝑢𝑓,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における当該住戸の暖冷房区画𝑖の床下空間を経由して外気を導入する換気方式による暖房負荷削減量（MJ/h）

𝛥𝐿′𝐶𝑆,𝑢𝑓,𝑑,𝑡,𝑖 ：日付𝑑の時刻𝑡における当該住戸の暖冷房区画𝑖の床下空間を経由して外気を導入する換気方式による
冷房顕熱負荷削減量（MJ/h）
𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑖：暖冷房区画𝑖の床面積（m2）𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑅,𝑖：標準住戸の暖冷房区画𝑖の床面積（m2）である。日付𝑑の時刻𝑡における当該住戸の暖冷房区画𝑖の床下空間を経由して外気を導入する換気方式による暖房負荷削減量Δ𝐿′𝐻,𝑢𝑓,𝑑,𝑡,𝑖 及び日付𝑑の時刻𝑡における当該住戸の暖冷房区画𝑖の床下空間を経由して外気を導入する換気方式による冷房顕熱負荷削減量𝛥𝐿′𝐶𝑆,𝑢𝑓,𝑑,𝑡,𝑖 は、床下空間を経由して外気を導入する換気
3-1-5

Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10方式を採用しない場合はゼロとし、採用する場合は付録 D の算定方法により定まる。日付𝑑の時刻𝑡における当該住戸の暖冷房区画𝑖の空気集熱式太陽熱利用設備による暖房負荷削減量Δ𝐿′𝐻,𝑎𝑠𝑠,𝑑,𝑡,𝑖 は、空気集熱式太陽熱利用設備を採用しない場合はゼロとし、採用する場合は第九章「自然エネルギー利用設備」第三節「空気集熱式太陽熱利用設備」の算定方法により定まる。

7. 標準住戸の負荷補正前の暖冷房負荷
7.1 標準住戸の負荷補正前の暖房負荷
日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の標準住戸の負荷補正前の暖房負荷𝐿′𝐻,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 は、蓄熱の利用の有無に応じて式(8)により表される。
蓄熱の利用なしの場合：
𝐿′𝐻,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝐿′𝐻,𝑅,𝑇𝑆0 ,𝑑,𝑡,𝑖(8-1)

𝐿′𝐻,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝐿′𝐻,𝑅,𝑇𝑆1 ,𝑑,𝑡,𝑖(8-2)

蓄熱の利用ありの場合：

ここで、
𝐿′𝐻,𝑅,𝑇𝑆𝑙 ,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の蓄熱の利用の程度𝑇𝑆𝑙 の標準住戸の負荷補正前の暖房負荷（MJ/h）

である。
蓄熱の利用の程度𝑇𝑆𝑙 における蓄熱の利用の程度の区分𝑙において、蓄熱の利用なしの場合は𝑙 = 0とし、蓄熱の利用ありの場合は𝑙 = 1とする。蓄熱の利用の有無は、通常、蓄熱の利用なしとするが、蓄熱の利用を採用できる地域区分および暖房期の日射区分において付録 B に規定される蓄熱の利用がある場合の要件を満たす場合は、蓄熱の利用ありとしてよい。蓄熱の採用の可否は、地域区分および暖房期の日射地域区分に応じて表 6 により定まる。

表 6 蓄熱の採用の可否
H2

暖房期の日射地域区分
H3

H4

H5

不可
不可

可
可

可
可

可
可

不可
不可

不可
不可

可
可

可
可

可
可

5
6

不可
不可

不可
不可

可
不可

可
可

可
可

7

不可

不可

不可

可

可

地域
区分

H1

1
2

不可
不可

3
4

日付𝑑 の時刻𝑡 における暖冷房区画𝑖 の蓄熱の利用の程度𝑇𝑆𝑙 の標準住戸の負荷補正前の暖房負荷
𝐿′𝐻,𝑅,𝑇𝑆𝑙 ,𝑑,𝑡,𝑖 は、式(9)により表される。
1～7 地域の場合
3-1-6

Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10𝑄𝐻𝐸𝑋𝐶 − 𝑄2
𝑄𝐻𝐸𝑋𝐶 − 𝑄1
× 𝐿′𝐻,𝑅,𝑇𝑆𝑙 ,𝑄1 ,𝑑,𝑡,𝑖 +× 𝐿′𝐻,𝑅,𝑇𝑆𝑙 ,𝑄2 ,𝑑,𝑡,𝑖
𝑄1 − 𝑄2
𝑄2 − 𝑄1𝑄𝐻𝐸𝑋𝐶 − 𝑄3
𝑄𝐻𝐸𝑋𝐶 − 𝑄2
× 𝐿′𝐻,𝑅,𝑇𝑆𝑙 ,𝑄2 ,𝑑,𝑡,𝑖 +× 𝐿′𝐻,𝑅,𝑇𝑆𝑙 ,𝑄3 ,𝑑,𝑡,𝑖
𝐿′𝐻,𝑅,𝑇𝑆𝑙,𝑑,𝑡,𝑖 =𝑄2 − 𝑄3
𝑄3 − 𝑄2𝑄𝐻𝐸𝑋𝐶 − 𝑄4
𝑄𝐻𝐸𝑋𝐶 − 𝑄3
× 𝐿′𝐻,𝑅,𝑇𝑆𝑙 ,𝑄3 ,𝑑,𝑡,𝑖 +× 𝐿′𝐻,𝑅,𝑇𝑆𝑙 ,𝑄4 ,𝑑,𝑡,𝑖{ 𝑄3 − 𝑄4
𝑄4 − 𝑄3(𝑄 ≥ 𝑄2 の場合)
(𝑄2 > 𝑄 ≥ 𝑄3 の場合)

(9a)

(𝑄3 > 𝑄の場合)

8 地域の場合
𝑄𝐻𝐸𝑋𝐶 − 𝑄2
𝑄𝐻𝐸𝑋𝐶 − 𝑄1
× 𝐿′𝐻,𝑅,𝑇𝑆𝑙 ,𝑄1 ,𝑑,𝑡,𝑖 +× 𝐿′𝐻,𝑅,𝑇𝑆𝑙,𝑄2 ,𝑑,𝑡,𝑖
𝑄
−
𝑄
𝑄
−
𝑄
1
2
2
1
𝐿′𝐻,𝑅,𝑇𝑆𝑙 ,𝑑,𝑡,𝑖 =𝑄𝐻𝐸𝑋𝐶 − 𝑄3
𝑄𝐻𝐸𝑋𝐶 − 𝑄2
× 𝐿′𝐻,𝑅,𝑇𝑆𝑙 ,𝑄2 ,𝑑,𝑡,𝑖 +× 𝐿′𝐻,𝑅,𝑇𝑆𝑙,𝑄3 ,𝑑,𝑡,𝑖{ 𝑄2 − 𝑄3
𝑄3 − 𝑄2(𝑄 ≥ 𝑄2 の場合)
(9b)
(𝑄2 > 𝑄の場合)

ここで、
𝑄𝐻𝐸𝑋𝐶

：熱交換型換気設備による暖房負荷低減を考慮した補正熱損失係数（W/m2K）

𝐿′𝐻,𝑅,𝑇𝑆𝑙 ,𝑄𝑗 ,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の蓄熱の利用の程度𝑇𝑆𝑙 の熱損失係数𝑄𝑗 の標準住戸の負荷補正前の暖房負荷（MJ/h）
𝑄𝑗：断熱性能の区分𝑗の熱損失係数(W/(m2K))である。
日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の蓄熱の利用の程度𝑇𝑆𝑙 の熱損失係数𝑄𝑗 の標準住戸の負荷補正前の暖房負荷𝐿′𝐻,𝑅,𝑇𝑆𝑙,𝑄𝑗 ,𝑑,𝑡,𝑖 は、式(10)により表される。
𝐿′𝐻,𝑅,𝑇𝑆𝑙 ,𝑄𝑗 ,𝑑,𝑡,𝑖𝜇𝐻 − 𝜇𝐻,𝑗,2
𝜇𝐻 − 𝜇𝐻,𝑗,1
× 𝐿′𝐻,𝑅,𝑇𝑆𝑙,𝑄𝑗 ,𝜇𝐻,𝑗,1,𝑑,𝑡,𝑖 +× 𝐿′𝐻,𝑅,𝑇𝑆𝑙 ,𝑄𝑗 ,𝜇𝐻,𝑗,2,𝑑,𝑡,𝑖
𝜇𝐻,𝑗,1 − 𝜇𝐻,𝑗,2
𝜇𝐻,𝑗,2 − 𝜇𝐻,𝑗,1= 𝜇 −𝜇𝜇𝐻 − 𝜇𝐻,𝑗,2
𝐻
𝐻,𝑗,3
× 𝐿′𝐻,𝑅,𝑇𝑆𝑙,𝑄𝑗 ,𝜇𝐻,𝑗,2,𝑑,𝑡,𝑖 +× 𝐿′𝐻,𝑅,𝑇𝑆𝑙 ,𝑄𝑗 ,𝜇𝐻,𝑗,3,𝑑,𝑡,𝑖
𝜇𝐻,𝑗,3 − 𝜇𝐻,𝑗,2{𝜇𝐻,𝑗,2 − 𝜇𝐻,𝑗,3(𝜇𝐻 < 𝜇𝐻,𝑗,2 )(10)(𝜇𝐻,𝑗,2 ≤ 𝜇𝐻 )ここで、
𝐿′𝐻,𝑅,𝑇𝑆𝑙 ,𝑄𝑗 ,𝜇𝐻,𝑗,𝑘,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の蓄熱の利用の程度𝑇𝑆𝑙 の熱損失係数𝑄𝑗 かつ暖房期の日射取得係
数𝜇𝐻,𝑗,𝑘 の標準住戸の負荷補正前の暖房負荷（MJ/h）
𝜇𝐻：暖房期の日射取得係数

𝜇𝐻,𝑗,𝑘：断熱性能の区分𝑗における日射取得性能の区分𝑘の暖房期の日射取得係数である。暖房期の日射取得係数は、「9.1 暖房期の日射取得係数」より求める。
断熱性能の区分𝑗の熱損失係数𝑄𝑗 (𝑗 = 1~4)は地域の区分に応じて表 7 により表される。
断熱性能の区分𝑗における日射取得性能の区分𝑘の暖房期の日射取得係数𝜇𝐻,𝑗,𝑘 は、地域の区分及び断熱性能の区分𝑗の熱損失係数𝑄𝑗 の区分番号に応じて表 8 により表される。
日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の蓄熱の利用の程度𝑇𝑆𝑙 の熱損失係数𝑄𝑗 かつ暖房期の日射取得係数
𝜇𝐻,𝑗,𝑘 の標準住戸の負荷補正前の暖房負荷𝐿′𝐻,𝑅,𝑇𝑆𝑙,𝑄𝑗 ,𝜇𝐻,𝑗,𝑘 ,𝑑,𝑡,𝑖 は、断熱性能の区分𝑗、日射取得性能の区分𝑘、蓄熱の利用の有無、暖房方式及び運転方法に応じて、データ「暖冷房負荷表」により表される。
暖房方式は、「住戸全体を連続的に暖房する方式」と「居室のみを暖房する方式」に分けられ、さらに「居室3-1-7Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10のみを暖房する方式」の場合は「連続運転」と「間歇運転」に分類される。これらは設置する暖房設備機器又は放熱器の種類によって決まり、その決定方法は第四章「暖冷房設備」第一節「全般」の付録 A において規定されている。
表 7 断熱性能の区分𝑗の熱損失係数𝑄𝑗
地域の区分
断熱
性能の
区分
𝑗

1

1
2.8

2
2.8

3
4.0

4
4.7

5
5.19

6
5.19

7
8.27

8
8.27

2
3

1.8
1.6

1.8
1.6

2.7
1.9

3.3
2.4

4.2
2.7

4.2
2.7

4.59
2.7

8.01
3.7

4

1.4

1.4

1.4

1.9

1.9

1.9

1.9

3.7

3-1-8

Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10
表 8 断熱性能の区分𝑗における日射取得性能の区分𝑘の暖房期の日射取得係数𝜇𝐻,𝑗,𝑘 及び冷房期の日射取得係数𝜇𝐶,𝑗,𝑘（上段：暖房期の日射取得係数𝜇𝐻,𝑗,𝑘 /下段：冷房期の日射取得係数𝜇𝐶,𝑗,𝑘 ）断熱性能の 日射取得性
区分𝑗
能の区分𝑘

地域の区分
4
5

1

2

3

0.029
0.021
0.079
0.052
0.115
0.071
0.029
0.021

0.027
0.022
0.074
0.052
0.106
0.071
0.027
0.022

0.044
0.036
0.091
0.065
0.123
0.083
0.040
0.032

0.048
0.039
0.112
0.080
0.161
0.107
0.046
0.037

6

7

8

0.062
0.050
0.138
0.095
0.197
0.124
0.057
0.044

0.061
0.048
0.134
0.090
0.191
0.117
0.056
0.043

0.129
0.106
0.206
0.146
0.268
0.172
0.063
0.046

−
0.110
−
0.154
−
0.184
−
0.129

1

1

1

2

1

3

2

1

2

2

0.075
0.049

0.070
0.049

0.087
0.061

0.102
0.072

0.132
0.089

0.128
0.085

0.140
0.086

−
0.174

2

3

0.109
0.068

0.101
0.068

0.119
0.079

0.142
0.094

0.191
0.119

0.185
0.112

0.202
0.111

−
0.204

3

1

3

2

3

3

4

1

0.025
0.019
0.071
0.046
0.106
0.065
0.024
0.017

0.024
0.019
0.066
0.046
0.098
0.065
0.022
0.017

0.030
0.023
0.072
0.049
0.104
0.067
0.022
0.017

0.033
0.026
0.090
0.061
0.130
0.082
0.026
0.019

0.038
0.027
0.104
0.066
0.153
0.090
0.030
0.021

0.037
0.026
0.101
0.062
0.148
0.084
0.029
0.020

0.038
0.025
0.107
0.059
0.158
0.080
0.030
0.019

−
0.023
−
0.068
−
0.098
−
0.019

4

2

0.070
0.045

0.065
0.045

0.065
0.043

0.078
0.052

0.090
0.056

0.087
0.053

0.092
0.050

−
0.050

4

3

0.104
0.063

0.096
0.063

0.096
0.060

0.116
0.072

0.137
0.078

0.132
0.073

0.141
0.070

−
0.065

7.2 標準住戸の負荷補正前の冷房負荷
日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の標準住戸の負荷補正前の冷房顕熱負荷𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 及び日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の標準住戸の負荷補正前の冷房潜熱負荷𝐿′𝐶𝐿,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 は、式(11)により表される。
𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖
𝑁𝑉 − 𝑁𝑉2
𝑁𝑉 − 𝑁𝑉1(
× 𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑁𝑉1,𝑑,𝑡,𝑖 +× 𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑁𝑉2,𝑑,𝑡,𝑖 ) (𝑁𝑉 < 𝑁𝑉2 の場合)
𝑁𝑉1 − 𝑁𝑉2
𝑁𝑉2 − 𝑁𝑉1=
𝑁𝑉 − 𝑁𝑉3
𝑁𝑉 − 𝑁𝑉2(
× 𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑁𝑉2,𝑑,𝑡,𝑖 +× 𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑁𝑉3,𝑑,𝑡,𝑖 ) (𝑁𝑉2 ≤ 𝑁𝑉の場合){ 𝑁𝑉2 − 𝑁𝑉3
𝑁𝑉3 − 𝑁𝑉2
𝑁𝑉 − 𝑁𝑉2
𝑁𝑉 − 𝑁𝑉1
× 𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑁𝑉1,𝑑,𝑡,𝑖 +× 𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑁𝑉2,𝑑,𝑡,𝑖
𝑁𝑉1 − 𝑁𝑉2
𝑁𝑉2 − 𝑁𝑉1=
𝑁𝑉 − 𝑁𝑉3
𝑁𝑉 − 𝑁𝑉2
× 𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑁𝑉2,𝑑,𝑡,𝑖 +× 𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑁𝑉3,𝑑,𝑡,𝑖{𝑁𝑉2 − 𝑁𝑉3
𝑁𝑉3 − 𝑁𝑉2

3-1-9

(𝑁𝑉 < 𝑁𝑉2 の場合)
(𝑁𝑉2 ≤ 𝑁𝑉の場合)(11a)Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10𝑁𝑉 − 𝑁𝑉2
𝑁𝑉 − 𝑁𝑉1
× 𝐿′𝐶𝐿,𝑅,𝑁𝑉1,𝑑,𝑡,𝑖 +× 𝐿′𝐶𝐿,𝑅,𝑁𝑉2,𝑑,𝑡,𝑖
𝑁𝑉
−
𝑁𝑉
𝑁𝑉
1
2
2 − 𝑁𝑉1′
𝐿𝐶𝐿,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 =𝑁𝑉 − 𝑁𝑉3
𝑁𝑉 − 𝑁𝑉2
× 𝐿′𝐶𝐿,𝑅,𝑁𝑉2,𝑑,𝑡,𝑖 +× 𝐿′𝐶𝐿,𝑅,𝑁𝑉3,𝑑,𝑡,𝑖{𝑁𝑉2 − 𝑁𝑉3
𝑁𝑉3 − 𝑁𝑉2

(𝑁𝑉 < 𝑁𝑉2 の場合)
(11b)
(𝑁𝑉2 ≤ 𝑁𝑉の場合)

ここで、
𝑁𝑉

：通風の利用における相当換気回数（1/h）

𝑁𝑉𝑙：通風の利用に関する区分𝑙の通風の利用における相当換気回数（1/h）

𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑁𝑉𝑙 ,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の通風の利用における相当換気回数𝑁𝑉𝑙 の標準住戸の負荷補正前の冷房顕熱負荷（MJ/h）
𝐿′𝐶𝐿,𝑅,𝑁𝑉𝑙 ,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の通風の利用における相当換気回数𝑁𝑉𝑙 の標準住戸の負荷補正前の冷房潜熱負荷（MJ/h）である。
通風の利用における相当換気回数𝑁𝑉は、「住戸全体を連続的に冷房する方式」の場合はすべての暖冷房区画（𝑖 = 1~12）において0.0回/h とする。
「居室のみを冷房する方式」の場合は「主たる居室」（暖冷房区画の番号𝑖 = 1）と「その他の居室」（暖冷房
区画の番号𝑖 = 2~5）ごとに、通風の利用の違い（「通風を利用しない」「通風を利用する（換気回数5回/h 相当以上）」「通風を利用する（換気回数20回/h 相当以上）」）により付録 C に従って定める。
主たる居室において通風の利用が「通風を利用しない」に該当する場合は暖冷房区画𝑖 = 1における通風の利用における相当換気回数𝑁𝑉は0.0回/h とし、通風の利用が「通風を利用する（換気回数5回/h 相当以上）」に該当する場合は暖冷房区画𝑖 = 1における通風の利用における相当換気回数𝑁𝑉は5.0回/h とし、通風の利用が「通風を利用する（換気回数20回/h 相当以上）」に該当する場合は暖冷房区画𝑖 = 1における通風の利用における相当換気回数𝑁𝑉は20.0回/h とする。
その他の居室において通風の利用が「通風を利用しない」に該当する場合は暖冷房区画𝑖 = 2~5における通風の利用における相当換気回数𝑁𝑉は0.0回/h とし、通風の利用が「通風を利用する（換気回数5回/h 相当以上）」に該当する場合は暖冷房区画𝑖 = 2~5における通風の利用における相当換気回数𝑁𝑉は5.0回/h とし、通風の利用が「通風を利用する（換気回数20回/h 相当以上）」に該当する場合は暖冷房区画𝑖 = 2~5における通風の利用における相当換気回数𝑁𝑉は20.0回/h とする。
通風の利用に関する区分𝑙の通風の利用における相当換気回数𝑁𝑉𝑙 は表 9 によるものとする。
表 9 通風の利用に関する区分𝑙の通風の利用における相当換気回数𝑁𝑉𝑙
通風の利用に関する区分𝑙 通風の利用における相当換気回数𝑁𝑉𝑙
1
2

0.0
5.0

3

20.0

日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の通風の利用における相当換気回数𝑁𝑉𝑙 の標準住戸の負荷補正前の
冷房顕熱負荷𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑁𝑉𝑙,𝑑,𝑡,𝑖 及び日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の通風の利用における相当換気回数𝑁𝑉𝑙の標準住戸の負荷補正前の冷房潜熱負荷𝐿′𝐶𝐿,𝑅,𝑁𝑉𝑙,𝑑,𝑡,𝑖 は式(12)により表される。
3-1-10Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10
1～7 地域の場合、
𝑄 − 𝑄2𝑄 − 𝑄1× 𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑁𝑉𝑙 ,𝑄1 ,𝑑,𝑡,𝑖 +× 𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑁𝑉𝑙 ,𝑄2 ,𝑑,𝑡,𝑖
𝑄1 − 𝑄2
𝑄2 − 𝑄1
𝑄 − 𝑄3𝑄 − 𝑄2× 𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑁𝑉𝑙 ,𝑄2 ,𝑑,𝑡,𝑖 +× 𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑁𝑉𝑙 ,𝑄3 ,𝑑,𝑡,𝑖𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑁𝑉𝑙,𝑑,𝑡,𝑖 =𝑄2 − 𝑄3
𝑄3 − 𝑄2
𝑄 − 𝑄4𝑄 − 𝑄3× 𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑁𝑉𝑙 ,𝑄3 ,𝑑,𝑡,𝑖 +× 𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑁𝑉𝑙 ,𝑄4 ,𝑑,𝑡,𝑖{𝑄3 − 𝑄4
𝑄4 − 𝑄3
𝑄 − 𝑄2𝑄 − 𝑄1× 𝐿′𝐶𝐿,𝑅,𝑁𝑉𝑙 ,𝑄1 ,𝑑,𝑡,𝑖 +× 𝐿′𝐶𝐿,𝑅,𝑁𝑉𝑙,𝑄2 ,𝑑,𝑡,𝑖
𝑄1 − 𝑄2
𝑄2 − 𝑄1
𝑄 − 𝑄3𝑄 − 𝑄2× 𝐿′𝐶𝐿,𝑅,𝑁𝑉𝑙 ,𝑄2 ,𝑑,𝑡,𝑖 +× 𝐿′𝐶𝐿,𝑅,𝑁𝑉𝑙 ,𝑄3 ,𝑑,𝑡,𝑖
𝐿′𝐶𝐿,𝑅,𝑁𝑉𝑙,𝑑,𝑡,𝑖 =𝑄2 − 𝑄3
𝑄3 − 𝑄2
𝑄 − 𝑄4𝑄 − 𝑄3× 𝐿′𝐶𝐿,𝑅,𝑁𝑉𝑙 ,𝑄3 ,𝑑,𝑡,𝑖 +× 𝐿′𝐶𝐿,𝑅,𝑁𝑉𝑙 ,𝑄4 ,𝑑,𝑡,𝑖{𝑄3 − 𝑄4
𝑄4 − 𝑄3(𝑄 ≥ 𝑄2 の場合)
(𝑄2 > 𝑄 ≥ 𝑄3 の場合)

(12a)

(𝑄3 > 𝑄の場合)(𝑄 ≥ 𝑄2 の場合)
(𝑄2 > 𝑄 ≥ 𝑄3 の場合)

(12b)

(𝑄3 > 𝑄の場合)

8 地域の場合、𝑄 − 𝑄2𝑄 − 𝑄1× 𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑁𝑉𝑙,𝑄1 ,𝑑,𝑡,𝑖 +× 𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑁𝑉𝑙 ,𝑄2 ,𝑑,𝑡,𝑖
𝑄1 − 𝑄2
𝑄2 − 𝑄1′
𝐿𝐶𝑆,𝑅,𝑁𝑉𝑙 ,𝑑,𝑡,𝑖 =𝑄 − 𝑄3𝑄 − 𝑄2× 𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑁𝑉𝑙,𝑄2 ,𝑑,𝑡,𝑖 +× 𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑁𝑉𝑙,𝑄3 ,𝑑,𝑡,𝑖{𝑄2 − 𝑄3
𝑄3 − 𝑄2

𝑄 − 𝑄2𝑄 − 𝑄1× 𝐿′𝐶𝐿,𝑅,𝑁𝑉𝑙,𝑄1 ,𝑑,𝑡,𝑖 +× 𝐿′𝐶𝐿,𝑅,𝑁𝑉𝑙 ,𝑄2 ,𝑑,𝑡,𝑖
𝑄1 − 𝑄2
𝑄2 − 𝑄1′
𝐿𝐶𝐿,𝑅,𝑁𝑉𝑙 ,𝑑,𝑡,𝑖 =𝑄 − 𝑄3𝑄 − 𝑄2× 𝐿′𝐶𝐿,𝑅,𝑁𝑉𝑙,𝑄2 ,𝑑,𝑡,𝑖 +× 𝐿′𝐶𝐿,𝑅,𝑁𝑉𝑙 ,𝑄3 ,𝑑,𝑡,𝑖{𝑄2 − 𝑄3
𝑄3 − 𝑄2(𝑄 ≥ 𝑄2 の場合)
(12c)
(𝑄2 > 𝑄の場合)(𝑄 ≥ 𝑄2 の場合)
(12d)
(𝑄2 > 𝑄の場合)

ここで、
𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑁𝑉𝑙 ,𝑄𝑗 ,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の通風の利用における相当換気回数𝑁𝑉𝑙 の熱損失係数𝑄𝑗 の標準住戸の負荷補正前の冷房顕熱負荷（MJ/h）
𝐿′𝐶𝐿,𝑅,𝑁𝑉𝑙 ,𝑄𝑗 ,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の通風の利用における相当換気回数𝑁𝑉𝑙 の熱損失係数𝑄𝑗 の標準住戸の負荷補正前の冷房潜熱負荷（MJ/h）である。
日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の通風の利用における相当換気回数𝑁𝑉𝑙 の熱損失係数𝑄𝑗 の標準住戸の負荷補正前の冷房顕熱負荷𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑁𝑉𝑙 ,𝑄𝑗 ,𝑑,𝑡,𝑖 及び日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の通風の利用における相当換気回数𝑁𝑉𝑙 の熱損失係数𝑄𝑗 の標準住戸の負荷補正前の冷房潜熱負荷𝐿′𝐶𝐿,𝑅,𝑁𝑉𝑙 ,𝑄𝑗 ,𝑑,𝑡,𝑖 は、式(13)により表される。

3-1-11

Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10

𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑁𝑉𝑙 ,𝑄𝑗 ,𝑑,𝑡,𝑖
𝜇𝐶 − 𝜇𝐶,𝑗,2
𝜇𝐶 − 𝜇𝐶,𝑗,1
× 𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑁𝑉𝑙,𝑄𝑗 ,𝜇𝐻𝐶,𝑗,1,𝑑,𝑡,𝑖 +× 𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑁𝑉𝑙,𝑄𝑗 ,𝜇𝐻𝐶,𝑗,2 ,𝑑,𝑡,𝑖
𝜇𝐶,𝑗,1 − 𝜇𝐶,𝑗,2
𝜇𝐶,𝑗,2 − 𝜇𝐶,𝑗,1= 𝜇 −𝜇𝜇𝐶 − 𝜇𝐶,𝑗,2
𝐶
𝐶,𝑗,3
× 𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑁𝑉𝑙,𝑄𝑗 ,𝜇𝐻𝐶,𝑗,2,𝑑,𝑡,𝑖 +× 𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑁𝑉𝑙,𝑄𝑗 ,𝜇𝐻𝐶,𝑗,3 ,𝑑,𝑡,𝑖
𝜇𝐶,𝑗,3 − 𝜇𝐶,𝑗,2{𝜇𝐶,𝑗,2 − 𝜇𝐶,𝑗,3
𝐿′𝐶𝐿,𝑅,𝑁𝑉𝑙 ,𝑄𝑗 ,𝑑,𝑡,𝑖
𝜇𝐶 − 𝜇𝐶,𝑗,2
𝜇𝐶 − 𝜇𝐶,𝑗,1
× 𝐿′𝐶𝐿,𝑅,𝑁𝑉𝑙,𝑄𝑗 ,𝜇𝐶,𝑗,1,𝑑,𝑡,𝑖 +× 𝐿′𝐶𝐿,𝑅,𝑁𝑉𝑙,𝑄𝑗 ,𝜇𝐶,𝑗,2,𝑑,𝑡,𝑖
𝜇𝐶,𝑗,1 − 𝜇𝐶,𝑗,2
𝜇𝐶,𝑗,2 − 𝜇𝐶,𝑗,1= 𝜇 −𝜇𝜇𝐶 − 𝜇𝐶,𝑗,2
𝐶
𝐶,𝑗,3
× 𝐿′𝐶𝐿,𝑅,𝑁𝑉𝑙,𝑄𝑗 ,𝜇𝐶,𝑗,2,𝑑,𝑡,𝑖 +× 𝐿′𝐶𝐿,𝑅,𝑁𝑉𝑙,𝑄𝑗 ,𝜇𝐶,𝑗,3,𝑑,𝑡,𝑖
𝜇𝐶,𝑗,3 − 𝜇𝐶,𝑗,2{𝜇𝐶,𝑗,2 − 𝜇𝐶,𝑗,3(𝜇𝐶 < 𝜇𝐶,𝑗,2 )(13a)(𝜇𝐶,𝑗,2 ≤ 𝜇𝐶 )(𝜇𝐶 < 𝜇𝐶,𝑗,2 )(13b)(𝜇𝐶,𝑗,2 ≤ 𝜇𝐶 )ここで、
𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑁𝑉𝑙 ,𝑄𝑗 ,𝜇𝐶,𝑗,𝑘,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の通風の利用における相当換気回数𝑁𝑉𝑙 の熱損失係数𝑄𝑗 かつ冷房期の日射取得係数𝜇𝐶,𝑗,𝑘 の標準住戸の負荷補正前の冷房顕熱負荷（MJ/h）
𝐿′𝐶𝐿,𝑅,𝑁𝑉𝑙 ,𝑄𝑗 ,𝜇𝐶,𝑗,𝑘,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の通風の利用における相当換気回数𝑁𝑉𝑙 の熱損失係数𝑄𝑗 かつ冷房期の日射取得係数𝜇𝐶,𝑗,𝑘 の標準住戸の負荷補正前の冷房潜熱負荷（MJ/h）
𝜇𝐶：冷房期の日射取得係数

𝜇𝐶,𝑗,𝑘：断熱性能の区分𝑗における日射取得性能の区分𝑘の冷房期の日射取得係数である。冷房期の日射取得係数は、「9.2 冷房期の日射取得係数」より求める。
断熱性能の区分𝑗の熱損失係数𝑄𝑗 (𝑗 = 1~4)は地域の区分に応じて表 7 により表される。
断熱性能の区分𝑗における日射取得性能の区分𝑘の冷房期の日射取得係数𝜇𝐶,𝑗,𝑘 は、地域の区分及び断熱性能の区分𝑗の熱損失係数𝑄𝑗 の区分番号に応じて表 8 により表される。
日付𝑑の時刻𝑡の暖冷房区画𝑖における通風の利用における相当換気回数𝑁𝑉𝑙 の熱損失係数𝑄𝑗 かつ冷房期の日射取得係数𝜇𝐶,𝑗,𝑘 の標準住戸の負荷補正前の冷房顕熱負荷𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑁𝑉𝑙 ,𝑄𝑗 ,𝜇𝐶,𝑗,𝑘 ,𝑑,𝑡,𝑖 及び通風の利用における相当換気回数𝑁𝑉𝑙 の熱損失係数𝑄𝑗 かつ冷房期の日射取得係数𝜇𝐶,𝑗,𝑘 の標準住戸の負荷補正前の冷房潜熱
負荷𝐿′𝐶𝐿,𝑅,𝑁𝑉𝑙 ,𝑄𝑗 ,𝜇𝐶,𝑗,𝑘 ,𝑑,𝑡,𝑖 は、通風の利用に関する区分𝑙及び断熱性能の区分𝑗、日射取得性能の区分𝑘、冷房方式及び運転方法に応じて、データ「暖冷房負荷表」により表される。
冷房方式とは、「住戸全体を連続的に冷房する方式」又は「居室のみを冷房する方式」をいい、これらは設置する冷房設備機器の種類によって決まり、その決定方法は第四章「暖冷房設備」第一節「全般」の付録 A において規定されている。

8. 熱損失係数の計算方法
熱交換型換気設備による暖房負荷低減を考慮した補正熱損失係数𝑄𝐻𝐸𝑋𝐶 は、地域の区分が 1 地域～７地域において熱交換型換気設備を採用している場合は、式(14)により表されることとし、地域の区分が 8 地域又は熱交換型換気設備を採用していない場合は、熱損失係数𝑄に等しいとする。
住戸に複数の全般換気設備を設置する場合は、それぞれの設備において熱交換型換気設備による暖房負荷低減を考慮した補正熱損失係数𝑄𝐻𝐸𝑋𝐶 を計算し、計算された値のうち最も大きい値を採用することとする。ま
3-1-12

Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10
た、一部の全般換気設備が熱交換型換気設備でない場合は、熱交換型換気設備は採用していないものとみなす。
𝑄𝐻𝐸𝑋𝐶 = 𝑄 − 𝐶𝑉 × 𝑟𝑉 × 𝜂𝑡′

(14)

ここで、
𝑄

：熱損失係数（W/m2K）

𝐶𝑉：空気の容積比熱（Wh/m3K）

𝑟𝑉：床面積当たりの換気量の比（(m3/h)/m2）

𝜂𝑡′：熱交換型換気設備の補正温度交換効率である。
ここで、空気の容積比熱𝐶𝑉 は0.35とし、床面積当たりの換気量の比𝑟𝑉 は4⁄3（床面積120m2 に対する換気量160m3/h）とする。熱交換型換気設備の補正温度交換効率𝜂𝑡′ は、付録 A に規定される。
熱損失係数𝑄は式(15)により表される。
𝑄 = 𝑄′ + 0.35 × 0.5 × 2.4

(15)

ここで、
𝑄′

：熱損失係数（換気による熱損失を含まない）(W/m2K)である。

9. 暖冷房区画𝑖の床面積
暖冷房区画𝑖の床面積𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑖 は、式(16)によるものとする。
𝐴𝑀𝑅
𝐴𝑀𝑅,𝑅
𝐴𝑂𝑅
𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑅,𝑖 ×
𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑖 =𝐴𝑂𝑅,𝑅(𝐴𝐴 − 𝐴𝑀𝑅 − 𝐴𝑂𝑅 )𝐴𝑁𝑅
𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑅,𝑖 ×
𝐴𝑁𝑂𝑅,𝑅{
𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑅,𝑖 ×

𝐴𝑁𝑅 = 𝐴𝐴 − 𝐴𝑀𝑅 − 𝐴𝑂𝑅(𝑖 = 1)(𝑖 = 2~5)(16a)(𝑖 = 6~12)

(16b)

ここで、
𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑅,𝑖：標準住戸における暖冷房区画𝑖の床面積（m2）𝐴𝑀𝑅：主たる居室の床面積（m2）𝐴𝑂𝑅：その他の居室の床面積（m2）𝐴𝑁𝑅：非居室の床面積（m2）𝐴𝐴：床面積の合計（m2）

𝐴𝑀𝑅,𝑅：標準住戸の主たる居室の床面積（m2）𝐴𝑂𝑅,𝑅：標準住戸のその他の居室の床面積（m2）𝐴𝑁𝑂𝑅,𝑅：標準住戸の非居室の床面積（m2）である。標準住戸における暖冷房区画𝑖の床面積𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑅,𝑖 、標準住戸の主たる居室の床面積𝐴𝑀𝑅,𝑅 、標準住戸
3-1-13

Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10のその他の居室の床面積𝐴𝑂𝑅,𝑅 及び標準住戸の非居室の床面積𝐴𝑁𝑂𝑅,𝑅 は、表 10 の値とする。
表 10 標準住戸における主たる居室、その他の居室及び非居室の面積、並びに暖冷房区画𝑖の床面積
暖冷房区画𝑖の番号（参考）想定する居室の種類

居室の種類

暖冷房区画𝑖の床面積（m2）1

居間食堂（LD）・台所（Ｋ）

主たる居室

29.81

2
3

和室
主寝室

4
5

子供室 1
子供室 2

6
7

浴室
1F 便所

3.31
1.66

8
9

洗面所
ホール

3.31
13.25

10
11

クローゼット2F ホール

4.97
10.77

12

2F 便所

1.66

その他の居室

非居室

16.56
13.25
10.76
10.77

主たる居室、
その他の居室、
非居室の床面積（m2）
29.81

51.34

38.93

10. 暖房日
暖房日は暖房使用が発生することが見込まれる日と定義し、当該日の前日において標準住戸全体の負荷
12 ′
補正前の暖房負荷を日積算した値がゼロを超える場合（すなわち、0 < ∑23
𝑡=0 ∑𝑖=1 𝐿 𝐻,𝑅,𝑑−1,𝑡,𝑖 の場合）、日付𝑑

は暖房日とする。ただし、日積算においては、日付𝑑 − 1の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の標準住戸の負荷補
正前の暖房負荷𝐿′ 𝐻,𝑅,𝑑−1,𝑡,𝑖 は、ゼロ未満の場合はゼロとする。また、日付𝑑が 1 月 1 日である場合、日付𝑑は暖房日とする。

3-1-14

Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10

付録 A 熱交換型換気設備
A.1 記号及び単位
本計算で用いる記号及び単位は表 A.1 による。
表 A.1 記号及び単位
記号

意味

単位

𝑏
𝐶𝑏𝑎𝑙

向流-直交流複合型熱交換器の向流部の幅
給気と排気の比率による温度交換効率の補正係数

m
－

𝐶𝑒𝑓𝑓
𝐶𝑙𝑒𝑎𝑘

有効換気量率による温度交換効率の補正係数
排気過多時における住宅外皮経由の漏気による温度交換効率の補正係数

－
－

𝐶𝑡𝑜𝑙
𝑒

カタログ表記誤差による温度交換効率の補正係数
全般換気設備の有効換気量率

－
－

𝑙
𝑁𝑑

向流-直交流複合型熱交換器の向流部の長さ
当該住戸における設計風量比での伝熱単位数

m
－

𝑁𝑟𝑡𝑑
𝑅𝑣𝑛𝑡,𝑑定格条件における風量比での伝熱単位数
当該住戸における設計風量比－－

𝑅𝑣𝑛𝑡,𝑟𝑡𝑑
𝑅′𝑣𝑛𝑡,𝑑定格条件における風量比
当該住戸における補正設計風量比－－

𝑅′𝑣𝑛𝑡,𝑟𝑡𝑑
𝑉𝑑,𝐸𝐴

定格条件における補正風量比
当該住戸における設計排気風量－m3/h

𝑉𝑑,𝑚𝑖𝑛𝑉𝑑,𝑂𝐴

当該住戸における設計最小風量
当該住戸における設計外気風量

m3/h
m3/h

𝑉𝑑,𝑅𝐴
𝑉𝑑,𝑆𝐴

当該住戸における設計還気風量
当該住戸における設計給気風量

m3/h
m3/h

𝑉𝑟𝑡𝑑,𝐸𝐴
𝑉𝑟𝑡𝑑,𝑚𝑖𝑛

定格条件における排気風量定格条件における最小風量

m3/h
m3/h

𝑉𝑟𝑡𝑑,𝑂𝐴
𝑉𝑟𝑡𝑑,𝑅𝐴定格条件における外気風量定格条件における還気風量

m3/h
m3/h

𝑉𝑟𝑡𝑑,𝑆𝐴𝛼定格条件における給気風量
向流-直交流複合型熱交換器の向流部と直交流部の接続角度

m3/h
°

𝜂
𝜂𝑑

定格条件における補正風量比での熱通過有効度
当該住戸における補正設計風量比での熱通過有効度

－
－

𝜂𝑡
𝜂𝑡′

熱交換型換気設備の温度交換効率
熱交換型換気設備の補正温度交換効率

－
－

𝜂𝑡,𝑑

当該住戸における補正設計風量比での熱交換型換気設備の温度交換効率－A.2 熱交換型換気設備の補正温度交換効率
熱交換型換気設備の補正温度交換効率𝜂𝑡′ は、式(1)により表される。
𝜂𝑡′ = 𝜂𝑡 × 𝐶𝑡𝑜𝑙 × 𝐶𝑒𝑓𝑓 × 𝐶𝑏𝑎𝑙 × 𝐶𝑙𝑒𝑎𝑘
ここで、
𝜂𝑡′

：熱交換型換気設備の補正温度交換効率

𝜂𝑡：熱交換型換気設備の温度交換効率

𝐶𝑡𝑜𝑙：カタログ表記誤差による温度交換効率の補正係数

𝐶𝑒𝑓𝑓：有効換気量率による温度交換効率の補正係数

3-1-15(1)

Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10𝐶𝑏𝑎𝑙：給気と排気の比率による温度交換効率の補正係数

𝐶𝑙𝑒𝑎𝑘：排気過多時における住宅外皮経由の漏気による温度交換効率の補正係数である。
A.3 熱交換型換気設備の温度交換効率
温度交換効率𝑡 は、JIS B 8628「全熱交換器」に規定された温度交換効率とする。顕熱交換型換気設備の場合も、JIS B 8628「全熱交換器」に規定された試験方法及び計算方法に則って計算することとする。いずれの場合も、温度交換効率の測定空気条件は暖房時とする。また、温度交換効率の値は、100 分の 1 未満の端数を切り下げた小数第二位までの値とする（パーセントを単位とする場合は、小数未満の端数を切り下げた整数の値とする）。ただし、温度交換効率 𝑡 が0.4を下回る場合、又は、定格条件における給気風量が定格条件における還気風量の半分未満、若しくは 2 倍より大きい場合は、熱交換型換気設備による暖房負荷の削減効果を見込むことはできない。また、温度交換効率𝑡 が0.95を上回る場合は、温度交換効率𝑡 を0.95とする。
A.4 カタログ表記誤差による温度交換効率の補正係数
カタログ表記誤差による温度交換効率の補正係数𝐶𝑡𝑜𝑙 は、0.95とする。
A.5 有効換気量率による温度交換効率の補正係数
有効換気量率による温度交換効率の補正係数𝐶𝑒𝑓𝑓 は、式(2)により表される値とし、100 分の 1 未満の端数を切り下げた小数第二位までの値とする。有効換気量率による温度交換効率の補正係数𝐶𝑒𝑓𝑓 が 0 未満の値となる場合は、有効換気量率による温度交換効率の補正係数𝐶𝑒𝑓𝑓 は 0 に等しいとする。
1( − 1) (1 − 𝜂𝑡 )𝐶𝑒𝑓𝑓 = 1 − 𝑒
𝜂𝑡

(2)

ここで、
𝑒

：全般換気設備の有効換気量率𝜂𝑡：熱交換型換気設備の温度交換効率である。全般換気設備の有効換気量率𝑒は、5 章「換気設備」に規定される値とする。
A.6 給気と排気の比率による温度交換効率の補正係数
給気と排気の比率による温度交換効率の補正係数𝐶𝑏𝑎𝑙 は0.90を用いるか、以下に示す方法に依ることができる。
給気と排気の比率による温度交換効率の補正係数𝐶𝑏𝑎𝑙 は、式(3)により表され、100 分の 1 未満の端数を切り下げた小数第二位までの値とする。
𝐶𝑏𝑎𝑙 =

𝜂𝑡,𝑑
𝜂𝑡

(3)

ここで、
𝜂𝑡,𝑑

：当該住戸における補正設計風量比での熱交換型換気設備の温度交換効率

𝜂𝑡：熱交換型換気設備の温度交換効率である。
当該住戸における設計補正風量比での熱交換型換気設備の温度交換効率𝜂𝑡,𝑑 は、式(4)により表される。

3-1-16

Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10𝜂𝑑
𝜂𝑡,𝑑 = {′𝜂𝑑 × 𝑅𝑣𝑛𝑡,𝑑(𝑉𝑑,𝑅𝐴 > 𝑉𝑑,𝑆𝐴 )(𝑉𝑑,𝑅𝐴 ≤ 𝑉𝑑,𝑆𝐴 )

(4)

ここで、
𝜂𝑑

：当該住戸における補正設計風量比での熱通過有効度

𝑅′𝑣𝑛𝑡,𝑑：当該住戸における補正設計風量比

𝑉𝑑,𝑆𝐴：当該住戸における設計給気風量（m3/h）

𝑉𝑑,𝑅𝐴：当該住戸における設計還気風量（m3/h）である。
当該住戸における補正設計風量比での熱通過有効度𝜂𝑑 は、直交流型熱交換器の場合は式(5a)、向流-直交流複合型熱交換器の場合は式(5b)により表される。
[

𝜂𝑑 = 1 − 𝑒

𝜂𝑑 =

1−𝑒

𝑒

(−𝑁𝑑 0.78 ∙𝑅′𝑣𝑛𝑡,𝑑 )−1]
𝑁𝑑 −0.22 ∙𝑅′𝑣𝑛𝑡,𝑑(5a)𝑏𝑠𝑖𝑛 𝛼 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑙[−(1−𝑅′𝑣𝑛𝑡,𝑑 )(1+)𝑁𝑑 ]
20.0457143𝑁𝑑 +0.0691429𝑁𝑑 +0.9954286

1 − 𝑅′𝑣𝑛𝑡,𝑑 ∙ 𝑒𝑏𝑠𝑖𝑛 𝛼 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑙[−(1−𝑅′𝑣𝑛𝑡,𝑑 )(1+)𝑁𝑑 ]
20.0457143𝑁𝑑 +0.0691429𝑁𝑑 +0.9954286

(5b)

ここで、
𝑁𝑑

：当該住戸における設計風量比での伝熱単位数𝑏：向流-直交流複合型熱交換器の向流部の幅(m)𝑙：向流-直交流複合型熱交換器の向流部の長さ(m)𝛼：向流-直交流複合型熱交換器の向流部と直交流部の接続角度(°)

である。ただし、向流-直交流複合型熱交換器の向流部の幅𝑏が0.01(m)以上2.0(m)以下、かつ向流部の長さ𝑙が0.01(m)以上3.0(m)以下、かつ向流部と直交流部の接続角度𝛼が15°以上60°以下を満たしていない場合
は熱交換型換気設備による暖房負荷の削減効果を見込むことはできない。

3-1-17

Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10

図 A.1 向流-直交流複合型熱交換器の幅、長さ、及び向流部と直交流部の接続角度
当該住戸における補正設計風量比𝑅′𝑣𝑛𝑡,𝑑 は、式(6)により表される。
𝑅′𝑣𝑛𝑡,𝑑 = {1 − 10−8(向流―直交流複合型かつ𝑅𝑣𝑛𝑡,𝑑 = 1)

𝑅𝑣𝑛𝑡,𝑑(それ以外)(6)

ここで、
𝑅𝑣𝑛𝑡,𝑑：当該住戸における設計風量比である。
当該住戸における設計風量比𝑅𝑣𝑛𝑡,𝑑 は、式(7)により表される。
𝑉𝑑,𝑆𝐴
𝑉𝑑,𝑅𝐴
𝑅𝑣𝑛𝑡,𝑑 =𝑉𝑑,𝑅𝐴{ 𝑉𝑑,𝑆𝐴(𝑉𝑑,𝑅𝐴 > 𝑉𝑑,𝑆𝐴 )(7)(𝑉𝑑,𝑅𝐴 ≤ 𝑉𝑑,𝑆𝐴 )

ここで、
𝑉𝑑,𝑆𝐴

：当該住戸における設計給気風量（m3/h）

𝑉𝑑,𝑅𝐴：当該住戸における設計還気風量（m3/h）である。
当該住戸における設計風量比での伝熱単位数𝑁𝑑 は、式(8)により表される。
𝑁𝑑 = 𝑁𝑟𝑡𝑑 ×

𝑉𝑟𝑡𝑑,𝑚𝑖𝑛𝑉𝑑,𝑚𝑖𝑛

ここで、𝑁𝑟𝑡𝑑：定格条件における風量比での伝熱単位数

𝑉𝑟𝑡𝑑,𝑚𝑖𝑛：定格条件における最小風量（m3/h）

3-1-18(8)

Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10
𝑉𝑑,𝑚𝑖𝑛：当該住戸における設計最小風量（m3/h）である。
定格条件における最小風量𝑉𝑟𝑡𝑑,𝑚𝑖𝑛 は、式(9)により表される。
𝑉𝑟𝑡𝑑,𝑚𝑖𝑛 = min(𝑉𝑟𝑡𝑑,𝑆𝐴 , 𝑉𝑟𝑡𝑑,𝑅𝐴 )(9)

当該住戸における設計最小風量𝑉𝑑,𝑚𝑖𝑛 は、式(10)により表される。
𝑉𝑑,𝑚𝑖𝑛 = min(𝑉𝑑,𝑆𝐴 , 𝑉𝑑,𝑅𝐴 )(10)式(11a)および式(11b)は、それぞれ直交流型熱交換器および向流-直交流型熱交換器における熱交換型
換気設備の定格条件における補正風量比での熱通過有効度𝜂、定格条件における補正風量比𝑅′𝑣𝑛𝑡,𝑟𝑡𝑑 及び定格条件における風量比での伝熱単位数𝑁𝑟𝑡𝑑 の関係式である。この関係式を満たすように、熱交換型換気設備の定格条件における補正風量比での熱通過有効度𝜂及び定格条件における補正風量比𝑅′𝑣𝑛𝑡,𝑟𝑡𝑑 から定格条件における風量比での伝熱単位数𝑁𝑟𝑡𝑑 を定めることとする。
[𝑒𝜂 =1−𝑒𝜂=1−𝑒(−𝑁𝑟𝑡𝑑 0.78 ∙𝑅′𝑣𝑛𝑡,𝑑 )−1]
𝑁𝑟𝑡𝑑 −0.22 ∙𝑅′𝑣𝑛𝑡,𝑑

(11a)

𝑏
𝑠𝑖𝑛 𝛼 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑙[−1(1−𝑅′𝑣𝑛𝑡,𝑟𝑡𝑑 )(1+
)𝑁𝑟𝑡𝑑 ]
2
0.0457143𝑁𝑟𝑡𝑑 +0.0691429𝑁𝑟𝑡𝑑 +0.9954286

1 − 𝑅′𝑣𝑛𝑡,𝑟𝑡𝑑 ∙ 𝑒𝑏𝑠𝑖𝑛 𝛼 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑙[−1(1−𝑅′𝑣𝑛𝑡,𝑟𝑡𝑑 )(1+
)𝑁𝑟𝑡𝑑 ]
0.0457143𝑁𝑟𝑡𝑑 2 +0.0691429𝑁𝑟𝑡𝑑 +0.9954286

(11b)

ここで、
𝜂

：定格条件における補正風量比での熱通過有効度

𝑅′𝑣𝑛𝑡,𝑟𝑡𝑑：定格条件における補正風量比である。
定格条件における補正風量比での熱交換型換気設備の熱通過有効度𝜂は、式(12)により表される。
𝜂𝑡
𝜂 = { 𝜂𝑡𝑅′𝑣𝑛𝑡,𝑟𝑡𝑑(𝑉𝑟𝑡𝑑,𝑅𝐴 > 𝑉𝑟𝑡𝑑,𝑆𝐴 )(𝑉𝑟𝑡𝑑,𝑅𝐴 ≤ 𝑉𝑟𝑡𝑑,𝑆𝐴 )

(12)

ここで、
𝑉𝑟𝑡𝑑,𝑆𝐴：定格条件における給気風量（m3/h）𝑉𝑟𝑡𝑑,𝑅𝐴：定格条件における還気風量（m3/h）である。
定格条件における補正風量比𝑅′𝑣𝑛𝑡,𝑟𝑡𝑑 は、式(13)により表される。
𝑅′𝑣𝑛𝑡,𝑟𝑡𝑑 = {1 − 10−8(向流―直交流複合型かつ𝑅𝑣𝑛𝑡,𝑟𝑡𝑑 = 1)

𝑅𝑣𝑛𝑡,𝑟𝑡𝑑(それ以外)

定格条件における風量比𝑅𝑣𝑛𝑡,𝑟𝑡𝑑 は、式(14)により表される。
3-1-19(13)

Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10

𝑉𝑟𝑡𝑑,𝑆𝐴
𝑉𝑟𝑡𝑑,𝑅𝐴
𝑅𝑣𝑛𝑡,𝑟𝑡𝑑 =𝑉𝑟𝑡𝑑,𝑅𝐴{ 𝑉𝑟𝑡𝑑,𝑆𝐴(𝑉𝑟𝑡𝑑,𝑅𝐴 > 𝑉𝑟𝑡𝑑,𝑆𝐴 )(14)(𝑉𝑟𝑡𝑑,𝑅𝐴 ≤ 𝑉𝑟𝑡𝑑,𝑆𝐴 )定格条件における給気風量𝑉𝑟𝑡𝑑,𝑆𝐴 及び還気風量𝑉𝑟𝑡𝑑,𝑅𝐴 の代わりに、定格条件における外気風量𝑉𝑟𝑡𝑑,𝑂𝐴 及び排気風量𝑉𝑟𝑡𝑑,𝐸𝐴 を用いることができる。
定格条件における給気風量𝑉𝑟𝑡𝑑,𝑆𝐴 及び還気風量𝑉𝑟𝑡𝑑,𝑅𝐴 、又は定格条件における外気風量𝑉𝑟𝑡𝑑,𝑂𝐴 及び排気風量𝑉𝑟𝑡𝑑,𝐸𝐴 は、JIS B8628「全熱交換器」に定める値とする。
当該住戸における設計給気風量𝑉𝑑,𝑆𝐴 及び設計還気風量𝑉𝑑,𝑅𝐴 の代わりに、当該住戸における設計外気風
量𝑉𝑑,𝑂𝐴 及び設計排気風量𝑉𝑑,𝐸𝐴 を用いることができる。
当該住戸における設計給気風量𝑉𝑑,𝑆𝐴 及び設計還気風量𝑉𝑑,𝑅𝐴 、又は当該住戸における設計外気風量𝑉𝑑,𝑂𝐴
及び設計排気風量𝑉𝑑,𝐸𝐴 は、第五章「換気設備」において求めることとする。
A.7 排気過多時における住宅外皮経由の漏気による温度交換効率の補正係数
排気過多時における住宅外皮経由の漏気による温度交換効率の補正係数𝐶𝑙𝑒𝑎𝑘 は、式(15)により表される値とし、100 分の 1 未満の端数を切り下げた小数第二位までの値とする。ただし、給気と排気の比率による温度交
換効率の補正係数𝐶𝑏𝑎𝑙 に0.90を用いた場合は、𝐶𝑙𝑒𝑎𝑘 = 1.00とする。
𝑉𝑑,𝑆𝐴
𝐶𝑙𝑒𝑎𝑘 = {𝑉𝑑,𝑅𝐴
1(𝑉𝑑,𝑅𝐴 > 𝑉𝑑,𝑆𝐴 )(15)(𝑉𝑑,𝑅𝐴 ≤ 𝑉𝑑,𝑆𝐴 )

ここで、
𝑉𝑑,𝑆𝐴

：設計給気風量（m3/h）

𝑉𝑑,𝑅𝐴：設計還気風量（m3/h）である。設計給気風量及び設計還気風量のかわりに設計外気風量及び設計排気風量を用いてもよい。設計
給気風量、設計還気風量、設計外気風量及び設計排気風量は、5 章「換気設備」に規定される値とする。

3-1-20Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10

付録 B 蓄熱の利用
本付録は、本計算方法における暖房負荷の計算に当たり、「蓄熱の利用あり」の要件を規定する。
「蓄熱の利用あり」と評価するためには、蓄熱部位の熱容量が当該住戸の床面積当たり170kJ/(m2K)以上の熱容量の増加が見込まれる材料を蓄熱部位に用いていることが条件となる。蓄熱部位とは、蓄熱の利用に有効な熱容量を持つ部位をいい、天井、床（断熱区画内の床も含む）、壁（外気に接する壁及び間仕切壁）及び界壁・界床を対象とする。蓄熱部位の熱容量は式(1)により表される。

𝐶 = ∑ (∑((𝑐𝜌)𝑖,𝑗 × 𝑙𝑖,𝑗 ) × 𝐴𝑖 )⁄𝐴𝐴
𝑖

(1)

𝑗

ここで、
𝐶

：住戸の床面積当たりの蓄熱部位の熱容量（kJ/(m2･K)）(𝑐𝜌)𝑖,𝑗：蓄熱部位𝑖の層𝑗の容積比熱（kJ/(m3･K)）

𝑙𝑖,𝑗：蓄熱部位𝑖の層𝑗の有効蓄熱厚さ（m）

𝐴𝑖：蓄熱部位𝑖の表面積（m2）𝐴𝐴：床面積の合計（m2）である。蓄熱部位𝑖の層𝑗の容積比熱(𝑐𝜌)𝑖,𝑗 及び蓄熱部位𝑖の層𝑗の有効蓄熱厚さ𝑙𝑖,𝑗 は、表 B.1 によるものとする。
蓄熱部位とみなせる範囲は、最も室内側の材料を含めて断熱材又は密閉されていない空気層の間に位置する材料であり、界床・界壁等の場合は、壁厚の半分の厚さまでを見込むことができる。この限りにおいて、部材が複数ある場合（各部材を層という。）、各層すべて蓄熱部位とみなすことができる。ただし、層ごとに、表 B.1
で示す有効蓄熱厚さを超えて計上することはできない。

3-1-21

Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10
表 B.1 容積比熱及び有効蓄熱厚さ
容積比熱𝑐𝜌
J/(L･K)

有効蓄熱厚さ𝑙(m)

セメント・モルタル

1600

0.23

材料名

セメント
コンクリートれんが

金属類

コンクリート2000

0.2

軽量コンクリート（軽量 1 種）

1900

0.11

軽量コンクリート（軽量 2 種）

1600

0.08

軽量気泡コンクリートパネル（ALC パネル）

660

0.07

押出成形セメント板

2100

0.05

れんが

1499

0.11

銅

3200

制限なし

アルミニウム

2400

制限なし

鋼

3600

制限なし

ステンレス鋼

3500

制限なし

ガラス等

ガラス
天然木材

1900
520

0.13
0.06

木質系
木質繊維系

合板

720

0.06

ハードファイバーボード（ハードボード）

1230

0.03

パーティクルボード

720

0.05

せっこう
壁

床材

せっこうボード

830

0.07

せっこうプラスター

1600

0.09

漆喰

1400

0.13

土壁

1100

0.16

畳床

290

0.13

タイル

2000

0.16

ビニル系床材1500

0.03

3-1-22

Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10

付録 C 通風を確保する措置の有無の判定
本付録は、通風による負荷削減効果を冷房負荷算出に反映する際に使用する「通風を確保する措置」の有無の判定方法について示すものである。
通風を確保する措置の有無は、確保できる通風量のオーダーに対応した「措置あり（5 回/h 相当以上）」、「措置あり（20 回/h 相当以上）」の二水準を満たす開口部の開放可能部の面積比が確保されるかで判別される。
C.1 判定の手順
通風を確保する措置の有無の判定は以下の手順で行う。
(1) 間歇運転を行う居室について通風経路を設定する（C.2）。
(2) 通風経路が通過する居室の床面積及び各開口部の開放可能部の面積を算出し、開放可能部の面積比を求める（C.3）。
(3) 開放可能部の面積比が住宅種別と通風経路ごとに設定された要件を満たすかを確認し、通風を確保する措置の有無を判別する（C.4）。
C.2 通風経路
本判定で用いる通風経路とは、方位の異なる外部に面した 2 開口部をつなぎ、通風時に風が室内を通過する一連の(分岐しない)経路のことをいう。通風経路は 1 ないし複数の居室を通過し、外部に面した 2 開口部のほかに 1 ないし複数の室内開口を通る経路も設定できる。
通風経路は、経路上の室内開口数により分類される（図 C.1）。

図 C.2 2 本の通風経路が空間・

図 C.1 通風経路①～③

開口部を重複して通過する例

通風経路①は、1 つの居室の方位の異なる外部に面した壁面（屋根面含む。以下同じ）2 面に開放可能な開口部が設置された経路である。
通風経路②は、外部に面した開口部を 1 面にしか設置できない居室において、室内開口を介して隣接する空間に外部に面した開口部を設ける経路である。
通風経路③は、外部に面した開口部を 1 面にしか設置できない居室において、2 つの室内開口を介した空間に外部に面した開口部を設ける経路である。他に通過する室内開口が 3 以上の経路も設定できる。
3-1-23

Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10
また、1 つの空間の 1 つの開口部を複数の通風経路が通過する設定を行うことも可能である（図 C.2）。ただし、その場合には、複数の通風経路両端に位置する外部に面した開口部 2 面がそれぞれ同一の方位に面している（例：複数経路の両端の開口部がすべて南と北に面している）ことを条件とし、複数の通風経路が通過する
開口部の開放可能部の面積に通過する経路数に応じた按分が必要になる点や、複数の通風経路が通過する
居室の換気回数を通過する複数経路の合計値とする点が、図 C.1 の通過する空間や開口部が重複しない経路とは異なってくる点に注意が必要となる。
ここでいう異なる方位とは、開口部が面している方位が 90°以上離れている（東と南等）ことをいう。ただし、建物凹部に図 C.3 のような位置する 2 つの開口部の場合は、それぞれを方位の異なる開口部とはみなさず、同一の方位に面した開口部とする。その際は、凹部のうち長い壁面に位置する開口部が面する方位をこの 2
開口部が面する方位とする（凹部の壁面の長さが同一の場合はどちらの方位をとっても良い。ただし、開口部の開放可能部の面積が異なる場合は、大きな面積を有する開口の面する方位とする）。また、図 C.4 のような建物凹部に開口がある場合は、開口部の位置や面積の大小に関わらず、凹部が面する方位をとることとする。また、図 C.5 のような出窓については正面部分が FIX であっても開放可能であっても、それぞれを方位の異なる開口部とはみなさず、同一の方位に面した開口部とし、出窓が位置する壁面の面する方位をこの出窓が面する方位とする。

図 C.3 凹部開口の方位の定義(1)

図 C.4 凹部開口の方位の定義(2)

図 C.5 出窓の方位の定義
通風経路上に設けることのできる外部に面した開口部は、居住者が通風確保を図るために開放できる窓を基本とする。開閉できない窓（FIX 窓）、玄関や勝手口の扉、換気用の給排気口等は本付録における外部に面した開口部とはみなされない。ただし、通気機能のある扉や自然換気（ハイブリッド換気含む）を意図して設置する給排気口については、有効開口面積𝛼𝐴を明示した上で外部に面した開口部とすることができる（この場合は後述の判別式又は換気回数で計算する必要がある）。
通風経路上に設けることのできる室内開口は、居住者が通風確保を図る際に、意図せず通風が阻害されない開口部を基本とする。引き戸、ふすま、通気用の欄間開口、開放のまま固定できる機能（ドアストッパー等）をもった扉等の建具を有する開口部が該当する。また、建具はないものの袖壁、垂壁や造付収納等により通風経路の断面積が小さくなる部位についても、面積によっては室内開口に該当する場合がある（該当する面積の要件は後述）。
3-1-24

Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10
C.3 開放可能部の面積比の算出
設定した通風経路に位置する開口部ごとに開放可能部の面積比を算出する。開口部𝑚の開放可能部の面積比（𝐴𝑚 ⁄𝐴𝑓 ）とは、通風経路が通過する居室の床面積（合計）𝐴𝑓 に対する、開口部𝑚の開放可能な部分の面
積𝐴𝑚 の比として定義される。
開放可能部の面積比の分母𝐴𝑓 は通風経路が通過するすべての居室の床面積の合計値であり、非居室の床面積は含まれない。ただし、居室の床面積には、扉、ふすま等の建具で隔てることができる押入、クローゼッ
ト等の収納スペースは含まれない。また、1 つの居室の範囲は、扉等の建具で仕切られ、同一の制御下の冷房システムにより冷房される空間を基本とする。例えば、リビング・ダイニングと台所の間に建具による仕切りがなく同一のエアコンで冷房する場合には、リビング・ダイニングと台所を一体の空間とみなして床面積を算出する。
ただし、リビング・ダイニングに隣接してふすまで隔てられた和室がある場合でも、和室にエアコンがなく、ふすまを開けて同一のエアコンで冷房する場合については、和室とリビング・ダイニングをあわせて一つの居室とみなす。
開口部の開放可能な部分の面積𝐴𝑚 は、窓サッシ等については呼称の内法基準寸法から求めた面積が基本となる。また、室内開口については建具枠の内法寸法から求めた面積が基本となる。ただし、引違い窓、上下窓等の開口部や引き戸、ふすま等の室内開口については、開放時にガラス障子等で重なりが生じ通風に寄与しない部分の面積は除外する必要がある。例えば、一般の引違い窓では、サッシ内法基準寸法から求めた面積の半分とする。同様に 3 枚引の場合は全開時の重なり部分を 1/3 と考える。また、壁にガラス障子や引戸等を引き込める開口については除外する必要はない。
ただし、図 C.2 のように、複数の通風経路が開口部を通過する設定を行っている場合は、該当する開口部の開放可能な部分の面積𝐴𝑚 は、経路数に応じて按分される。すなわち、2 経路が通過する開口部については各経路の該当開口部の開放可能な部分の面積は𝐴𝑚 ⁄2に、3 経路が通過する開口部では𝐴𝑚 ⁄3になる。
また、建具はないものの袖壁、垂壁や造付収納等により通風経路の断面積が小さくなる部位については、面積が 4.3m2 以上（幅 1.8m×高さ 2.4m の開口面積に相当）かつ𝐴𝑓 ⁄5以上を満たす場合には、室内開口とみなす必要はなく、該当部位を挟んだ空間を一体の空間とみなしてよい。面積が 4.3m2 未満又は𝐴𝑓 ⁄5未満の場合には該当部位を通風経路上の室内開口として考慮する必要がある。
同一方位の壁面に複数の開口部がある場合（連窓、地窓と高窓等）には 1 つの開口部とみなすことができ、各開口部の開放可能な部分の面積を合算することができる。同じように、通風経路上の二空間の間に複数の室内開口がある場合（開放のまま固定できる機能をもった扉の上に欄間開口がある場合等）には、1 つの開口部とみなして開放可能な部分の面積を合算することができる。
C.4 住宅種別と通風経路ごとの判定要件
通風を確保する措置の有無は、住宅種別ごとの開放可能部面積比の表、判別式又は換気回数により確認する。ただし、1 つの空間の 1 つの開口部を通過する複数の通風経路群については、各経路で換気回数を算出する方法により確認する。
住宅種別ごとの表による方法では、通風経路上の開口部𝑚の開放可能部の面積比から簡便に確認することができる。各開口の面積比のバランスが表と異なり住宅種別ごとの表では確認できない場合には判別式で計算することで確認することができる。また、経路ごとに換気回数を算出する方法では、直接通風経路の換気回数を算出して確認することができ、複数経路が同一空間・同一開口部を通過する場合に使用するほか、判別式による方法より詳細に比較検討を行いたい場合に使用することが可能である。

3-1-25

Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10(1) 表による確認
戸建住宅及び 2 階建以下の共同住宅の住戸、3 階建以上 5 階建以下の共同住宅の住戸並びに 6 階建以
上の共同住宅の住戸の三種別について通風経路ごとの開放可能部の面積比要件を表 C.1～C.3 に示す。数値は住宅種別ごとに設定した通風経路上の開口部の開放可能部の面積比の下限値を示しており、通風経路
上の各開口部の開放可能部の面積比が、表に示した数値を上回るときに、「通風を確保する措置あり（5 回/h
相当以上）」又は「通風を確保する措置あり（20 回/h 相当以上）」と判断できる。通風経路②と③に関しては、外部に面した開口部と室内開口の面積比の適合する組合せを 3 通りずつ（a～c, d～f）示している。ただし、通過する室内開口が 3 以上の経路については、表では確認できないため、判別式又は換気回数により判断する。
表 C.1 戸建住宅及び 2 階建以下の共同住宅住戸における通風経路ごとの面積比要件

通風経路①

通風経路②

通風経路③

措置あり（5 回/h 相当以上）a

措置あり（20 回/h 相当以上）
d

1/35

1/8

外部に面する二開口(図 C.1 の記号◎)
外部に面する二開口(図 C.1 の記号◇)
経路上の室内の一開口(図 C.1 の記号◆)
外部に面する二開口(図 C.1 の記号△)
経路上の室内の二開口(図 C.1 の記号▲)

a

b

c

d

e

f

1/20

1/30

1/34

1/5

1/7

1/8

1/49

1/30

1/17

1/12

1/7

1/6

a

b

c

d

e

f

1/20

1/27

1/32

1/5

1/6

1/7

1/35

1/27

1/17

1/8

1/7

1/6

表 C.2 3 階建以上 5 階建以下の共同住宅住戸における通風経路ごとの面積比要件

通風経路①

通風経路②

通風経路③

措置あり（5 回/h 相当以上）措置あり（20 回/h 相当以上）

a

d

1/104

1/26

外部に面する二開口(図 C.1 の記号◎)
a

b

c

d

e

F

1/75

1/90

1/100

1/19

1/22

1/25

1/120

1/90

1/50

1/30

1/22

1/12

a

b

c

d

e

F

外部に面する二開口(図 C.1 の記号△)

1/70

1/80

1/90

1/17

1/20

1/22

経路上の室内の二開口(図 C.1 の記号▲)

1/93

1/80

1/63

1/23

1/20

1/16

外部に面する二開口(図 C.1 の記号◇)
経路上の室内の一開口(図 C.1 の記号◆)

3-1-26

Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10
表 C.3 6 階建以上の共同住宅住戸における通風経路ごとの面積比要件

通風経路①

通風経路②

通風経路③

措置あり（5 回/h 相当以上）措置あり（20 回/h 相当以上）

a

d

1/115

1/29

外部に面する二開口(図 C.1 の記号◎)
外部に面する二開口(図 C.1 の記号◇)
経路上の室内の一開口(図 C.1 の記号◆)
外部に面する二開口(図 C.1 の記号△)
経路上の室内の二開口(図 C.1 の記号▲)

a

b

c

d

e

f

1/75

1/100

1/110

1/18

1/25

1/27

1/150

1/100

1/63

1/38

1/25

1/17

a

b

c

d

e

f

1/80

1/89

1/100

1/20

1/22

1/25

1/100

1/89

1/70

1/25

1/22

1/17

(2) 判別式による確認
住宅種別ごと、確保できる通風量のオーダーごとに設定された判別値𝑖を用いて、通風経路上の開口部の開放可能部の面積比が判別式 1 を満たす場合に、通風経路上の居室は通風を確保する措置有あり(5 回/h 相当
又は 20 回/h 相当以上)と確認することができる。判別式 1 は、式(1)で表される。
𝑀

2

1 𝐴𝑚
∑( ⁄ ) ≤𝑖
𝛼𝑚 𝐴𝑓

(1)

𝑚=1

ここで、
𝑀

：通風経路が通過する開口部数（通風経路①で𝑀 = 2、通風経路②で𝑀 = 3、通風経路③で𝑀 = 4、室内開口が 3 以上の経路では室内開口と外部に面する開口をあわせた数）𝑚：開口部の番号(𝑚 = 1, 2, … , 𝑀)

𝛼𝑚

：各開口部𝑚の流量係数。外部に面する開口は 0.5、室内開口は 0.6 とする。

𝐴𝑓

：通風経路が通過するすべての居室の床面積（合計）（m2）𝐴𝑚：各開口部𝑚の開放可能部の面積（m2）である。判別値𝑖は住宅種別に応じて表 C.4 の値となる。
表 C.4 判別式 1 中の判別値𝑖
住宅種別
戸建住宅及び 2 階建以下の共同住宅住戸措置あり（5 回/h 相当以上）
10125

措置あり（20 回/h 相当以上）
632

3 階建以上 5 階建以下の共同住宅住戸
6 階建以上の共同住宅住戸

87480
1080005467
6750(3) 換気回数による確認
住宅種別ごとに設定された参照風速、風圧係数差、各開口部𝑚の開放可能部の面積比（𝐴𝑚 ⁄𝐴𝑓 ）及び流量係数等から、経路ごとに換気回数を算出することで、室ごとに「通風を確保する措置なし」「通風を確保する措置あり（5 回/h 相当以上）」「通風を確保する措置あり（20 回/h 相当以上）」のいずれに該当するかを確認する。
通風経路ごとに開放可能部の実効面積比の直列合成値(αA)𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 /𝐴𝑓 を式(2)で算出し、通風経路ごとの換気回数𝑛をオリフィス流れ式を基にした式(3)で算出する。
3-1-27

Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10𝑀(𝛼𝐴)𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠
1 𝐴𝑚= √ 1⁄ ∑ ( ⁄ )
𝐴𝑓
𝛼𝑚 𝐴𝑓

2

(2)

𝑚=1

𝑛=

(𝛼𝐴)𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑉𝑟𝑒𝑓 √Δ𝐶𝑝
3600 × 𝑄= 3600 ×
×
𝐴𝑓 𝐻
𝐴𝑓
𝐻

(3)

ここで、
𝑀

：通風経路が通過する開口部数（通風経路①で𝑀 = 2、通風経路②で𝑀 = 3、通風経路③で𝑀 = 4、室内開口が 3 以上の経路では室内開口と外部に面する開口をあわせた数）𝑚：開口部の番号(𝑚 = 1, 2, … , 𝑀)

𝛼𝑚

：各開口部𝑚の流量係数。外部に面する開口は 0.5、室内開口は 0.6 とする。

𝐴𝑓

：通風経路が通過するすべての居室の床面積（合計）（m2）𝐴𝑚：各開口部𝑚の開放可能部の面積で、複数経路が通過する開口部では通過経路数で割った値（m2）𝑄：通風経路を通過する通風量（m3/h）

𝐻：空間の天井高さ（2.4m とする）（m）

𝑉𝑟𝑒𝑓：参照風速（表 C.5 を参照して住宅種別ごとに設定する）（m/s）

𝛥𝐶𝑝：通風経路両端開口部に作用する風圧係数差（表 C.5 を参照して住宅種別ごとに設定する）である。
表 C.5 住宅種別ごとの式(3)中の参照風速・風圧係数差の設定値
住宅種別

参照風速𝑉𝑟𝑒𝑓

風圧係数差𝛥𝐶𝑝

戸建住宅及び 2 階建以下の共同住宅住戸
3 階建以上 5 階建以下の共同住宅住戸

1.5
1.8

0.05

6 階建以上の共同住宅住戸

2.0

0.3

通風経路ごとに算出した換気回数𝑛がその経路が通過する居室の換気回数となる。ただし、複数の通風経路が通過する居室においては、通過する経路の換気回数𝑛の合計値がその居室の換気回数となる。また、本項で確認するに当たり、分割した空間として個別に換気回数を計算している場合でも、同一の冷房機器及び同一の制御がされる冷房システムにより冷房される居室であれば、居室床面積の重み付け平均により冷房空間単位の換気回数を算出することができる。
以上で算出された換気回数から、「5 回/h」「20 回/h」を閾値として、「通風を確保する措置なし」「通風を確保する措置あり（5 回/h 相当以上）」「通風を確保する措置あり（20 回/h 相当以上）」を確認する。

3-1-28

Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10

付録 D 床下空間を経由して外気を導入する換気方式
本付録は、床下空間を経由して外気を導入する換気方式の適用要件、外気が経由する床下の面積の算出
方法及び本方式による暖冷房負荷削減量の計算方法について示すものである。
D.1 適用条件
床下空間を経由して外気を導入する換気方式の暖冷房負荷削減効果を評価するためには、以下の要件をすべて満たしていること。
(1) 地盤に接する床下空間を経由して外気を室内へ供給し、かつ、当該住戸全般の換気量を確保する第一種又は第二種換気設備を有していること。
(2) 基礎断熱工法を採用しており、かつ、床下空間における基礎等の底盤中央部分は、地盤面との熱交換の妨げとなる断熱材等を配置しないこと。
(3) 付録Ａに記載されている熱交換型換気設備及び第九章 第三節に記載する空気集熱式太陽熱利用設備との併用は認めない。
(4) 床下を構成する部材の劣化対策として、防腐・防蟻処理等を施す際には、人体に影響のある薬剤は使用せず、揮発性の低い薬剤等を選定するなどの配慮をすること。
D.2 外気を導入する床下の面積の算出方法
床下空間を経由して外気を導入する換気方式における外気を導入する床下空間の床面積は、地盤に接す
る床下の内、当該住戸全般の換気のために導入する外気が経由する空間の床面積とし、壁芯間の寸法により算出する。
ここで、当該住戸全般の換気のために導入する外気が経由する空間とは、連続した一連の空間を指すこととし、人通口や通気口などの無い基礎立ち上り等で仕切られた空間の床面積は、外気が経由する床下の床面積に含めない。
D.3 床下空間を経由して外気を導入する換気方式による暖冷房負荷削減量
D.3.1 記号及び単位
本計算で用いる記号及び単位は表 D.1 による。添え字は表 D.2 による。
表 D.1 記号及び単位
記号

意味

単位

𝐴𝐴
𝐴𝑠,𝑢𝑓𝑣𝑛𝑡

床面積の合計外気を導入する床下空間に接する床の面積

m2
m2

𝐴𝐻𝐶𝑍
𝐴𝑀𝑅

暖冷房区画の床面積
主たる居室の床面積

m2
m2

𝐴𝑂𝑅
𝑐𝑃𝑎𝑖𝑟

その他の居室の床面積
空気の比熱

m2
kJ/(kg・K)

𝐻𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟
𝐻𝑅

床の温度差係数参照天井高さ𝐿′𝐻,𝑅
𝐿′𝐶𝑆,𝑅

標準住戸の負荷補正前の暖房負荷
標準住戸の負荷補正前の冷房顕熱負荷

MJ/h
MJ/h

𝛥𝐿′ 𝐻,𝑢𝑓𝛥𝐿′ 𝐶𝑆,𝑢𝑓

暖冷房区画の床下空間を経由して外気を導入する換気方式による暖房負荷削減量
暖冷房区画の床下空間を経由して外気を導入する換気方式による冷房顕熱負荷削

MJ/h
MJ/h

m

3-1-29

Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10
記号

意味

単位

減量
𝑁
𝑈𝑠

換気回数
床の熱貫流率1/h
W/(m2・K)

𝑈𝑠,𝑣𝑒𝑟𝑡𝑉

暖冷房負荷計算時に想定した床の熱貫流率
1 時間当たりの換気量

W/(m2・K)
m3/h

𝑉𝑠𝑎
𝜃𝑒𝑥

1 時間当たりの床下空間へ供給する空気の風量
外気温度

m3/h
℃

𝜃𝑖𝑛
𝜃𝑠𝑎

室内温度
床下空間へ供給する空気の温度

℃
℃

𝜃𝑢𝑓
𝜌𝑎𝑖𝑟

床下温度
空気の密度

℃
kg/m3

表 D.2 添え字
添え字
𝐴

意味
住戸全体

𝑑
𝑖

日付
暖冷房区画

𝑡

時刻

D.3.2 暖冷房負荷削減量
日付𝑑の時刻𝑡における当該住戸の暖冷房区画𝑖の床下空間を経由して外気を導入する換気方式による暖房負荷削減量Δ𝐿′𝐻,𝑢𝑓,𝑑,𝑡,𝑖 は、標準住戸の負荷補正前の暖房負荷𝐿′𝐻,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 に応じて、式(1)により表される。
𝐿′𝐻,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 ≤ 0 の場合：
𝛥𝐿′ 𝐻,𝑢𝑓,𝑑,𝑡,𝑖 = 0(1-1)

𝛥𝐿′ 𝐻,𝑢𝑓,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝜌𝑎𝑖𝑟 × 𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 × 𝑉𝑖 × (𝜃𝑢𝑓,𝑑,𝑡 − 𝜃𝑖𝑛,𝑑,𝑡 ) × 10−3
−𝜌𝑎𝑖𝑟 × 𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 × 𝑉𝑖 × (𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 − 𝜃𝑖𝑛,𝑑,𝑡 ) × 10−3
−𝑈𝑠 × 𝐴𝑠,𝑢𝑓𝑣𝑛𝑡,𝑖 × (𝜃𝑖𝑛,𝑑,𝑡 − 𝜃𝑢𝑓,𝑑,𝑡 ) × 3.6 × 10−3
+𝑈𝑠,𝑣𝑒𝑟𝑡 × 𝐴𝑠,𝑢𝑓𝑣𝑛𝑡,𝑖 × (𝜃𝑖𝑛,𝑑,𝑡 − 𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 ) × 𝐻𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 × 3.6 × 10−3

(1-2)

0 < 𝐿′𝐻,R,𝑑,𝑡,𝑖 の場合：

日付𝑑の時刻𝑡における当該住戸の暖冷房区画𝑖の床下空間を経由して外気を導入する換気方式による冷房顕熱負荷削減量𝛥𝐿′𝐶𝑆,𝑢𝑓,𝑑,𝑡,𝑖 は、標準住戸の冷房顕熱負荷𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 に応じて、式(2)により表される。
𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 ≤ 0 の場合：
𝛥𝐿′ 𝐶𝑆,𝑢𝑓,𝑑,𝑡,𝑖 = 0(2-1)

𝛥𝐿′ 𝐶𝑆,𝑢𝑓,𝑑,𝑡,𝑖 = −𝜌𝑎𝑖𝑟 × 𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 × 𝑉𝑖 × (𝜃𝑢𝑓,𝑑,𝑡 − 𝜃𝑖𝑛,𝑑,𝑡 ) × 10−3
+𝜌𝑎𝑖𝑟 × 𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 × 𝑉𝑖 × (𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 − 𝜃𝑖𝑛,𝑑,𝑡 ) × 10−3
+𝑈𝑠 × 𝐴𝑠,𝑢𝑓𝑣𝑛𝑡,𝑖 × (𝜃𝑖𝑛,𝑑,𝑡 − 𝜃𝑢𝑓,𝑑,𝑡 ) × 3.6 × 10−3
−𝑈𝑠,𝑣𝑒𝑟𝑡 × 𝐴𝑠,𝑢𝑓𝑣𝑛𝑡,𝑖 × (𝜃𝑖𝑛,𝑑,𝑡 − 𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 ) × 𝐻𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 × 3.6 × 10−3

(2-2)

0 < 𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 の場合：

ここで、𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 ：日付𝑑の時刻𝑡における標準住戸の暖冷房区画𝑖の負荷補正前の冷房顕熱負荷（MJ/h）
𝐿′𝐻,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における標準住戸の暖冷房区画𝑖の負荷補正前の暖房負荷（MJ/h）

3-1-30Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10
Δ𝐿′𝐻,𝑢𝑓,𝑑,𝑡,𝑖 ：日付𝑑の時刻𝑡における当該住戸の暖冷房区画𝑖の床下空間を経由して外気を導入する換気方式による暖房負荷削減量（MJ/h）
𝛥𝐿′𝐶𝑆,𝑢𝑓,𝑑,𝑡,𝑖 ：日付𝑑の時刻𝑡における当該住戸の暖冷房区画𝑖の床下空間を経由して外気を導入する換気方式による
冷房顕熱負荷削減量（MJ/h）𝜌𝑎𝑖𝑟：空気の密度（kg/m3）

𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟：空気の比熱（kJ/(kg・K)）

𝑉𝑖：当該住戸の暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの換気量（m3/h）

𝑈𝑠：床の熱貫流率（W/(m2・K)）

𝑈𝑠,𝑣𝑒𝑟𝑡：暖冷房負荷計算時に想定した床の熱貫流率（W/(m2・K)）

𝐴𝑠,𝑢𝑓𝑣𝑛𝑡,𝑖 ：当該住戸の暖冷房区画𝑖の外気を導入する床下空間に接する床の面積（m2）𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における外気温度（℃）

𝜃𝑢𝑓,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における当該住戸の床下温度（℃）

𝜃𝑖𝑛,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における室内温度（℃）

𝐻𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟：床の温度差係数（-）

である。ここで、空気の密度𝜌𝑎𝑖𝑟 は、1.20 kg/m3 とする。空気の比熱𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 は、1.006 kJ/(kg・K)とする。床の熱貫流率𝑈𝑠 は、2.223 W/(m2・K)とする。床の温度差係数𝐻𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 は、0.7 とする。日付𝑑の時刻𝑡における室内温度
𝜃𝑖𝑛,𝑑,𝑡 は、暖房負荷削減量Δ𝐿′𝐻,𝑢𝑓,𝑑,𝑡,𝑖 の算定にあっては20℃、冷房顕熱負荷削減量𝛥𝐿′𝐶𝑆,𝑢𝑓,𝑑,𝑡,𝑖 の算定にあっては27℃とする。日付𝑑の時刻𝑡における当該住戸の床下温度𝜃𝑢𝑓,𝑑,𝑡 、当該住戸の暖冷房区画𝑖の外気を導入する床下空間に接する床の面積𝐴𝑠,𝑢𝑓𝑣𝑛𝑡,𝑖 及び暖冷房負荷計算時に想定した床の熱貫流率𝑈𝑠,𝑣𝑒𝑟𝑡 は、本章
付録 E の算定方法により定まる。日付𝑑の時刻𝑡における当該住戸の床下温度𝜃𝑢𝑓,𝑑,𝑡 の算定においては、床下へ供給する空気の温度𝜃𝑠𝑎,𝑑,𝑡 を外気温度𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 、床下へ供給する空気の風量の合計𝑉𝑠𝑎,𝑑,𝑡,𝐴 を当該住戸の 1
時間当たりの換気量𝑉𝐴 とする。
D.3.3 換気量
当該住戸の暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの換気量𝑉𝑖 及び当該住戸の 1 時間当たりの換気量𝑉𝐴 は式(3)及び式(4)により表される。
𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑖
𝑉𝐴 ×
𝐴𝑀𝑅 + 𝐴𝑂𝑅
𝑉𝑖 = {
0(𝑖 = 1～5 の場合)

(3)(𝑖 = 6～12 の場合)

𝑉𝐴 = 𝐴𝐴 × 𝐻𝑅 × 𝑁
ここで、𝐴𝐴：床面積の合計（m2）𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑖：暖冷房区画𝑖の床面積（m2）𝐴𝑀𝑅：主たる居室の床面積（m2）𝐴𝑂𝑅：その他の居室の床面積（m2）𝐻𝑅：参照天井高さ（m）

𝑁：換気回数（1/h）

𝑉𝐴：当該住戸の 1 時間当たりの換気量（m3/h）

𝑉𝑖：当該住戸の暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの換気量（m3/h）

3-1-31(4)

Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10である。参照天井高さ𝐻𝑅 は、2.4 m とする。換気回数𝑁は、0.5 回/h とする。

3-1-32

Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10

付録 E 床下に空気を供給する場合の床下温度等の算定方法
E.1 記号及び単位
E.1.1 記号及び単位
本計算で用いる記号及び単位は表 E.1 による。
表 E.1 記号及び単位
記号

意味

単位

𝐴𝑠,𝑢𝑓𝑣𝑛𝑡
𝐴𝐻𝐶𝑍

空気を供給する床下空間に接する床の面積
暖冷房区画の床面積

m2
m2

𝑐𝑃𝑎𝑖𝑟
𝐻𝑏𝑎𝑠𝑒,𝐼𝑆

空気の比熱
床下に面した基礎の温度差係数

𝐻𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟
𝐻∗

床の温度差係数
参照温度差係数

𝐿𝑢𝑓
𝐿′𝐻,𝑅

空気を供給する床下空間の基礎外周長さ
標準住戸の負荷補正前の暖房負荷m
MJ/h

𝐿′𝐶𝑆,𝑅𝑀

標準住戸の負荷補正前の冷房顕熱負荷
指数項の総数

MJ/h
-

𝑄
𝑄𝑗

当該住戸の熱損失係数
断熱性能の区分𝑗の熱損失係数

W/(m2・K)
W/(m2・K)

𝑞𝑔
𝑅𝑔

地盤またはそれを覆う基礎の表面熱流地盤またはそれを覆う基礎の表面熱伝達抵抗

W/m2(m2・K)/W𝑟𝑎

床下の平面形状（アスペクト比等）を考慮した係数𝑟

公比

𝑟𝐴,𝑢𝑓,𝑖𝑟𝐴,𝑢𝑓𝑣𝑛𝑡

kJ/(kg・K)-－－

当該住戸の暖冷房区画𝑖の床面積のうち床下空間に接する床面積の割合
当該住戸において、床下空間全体の面積に対する空気を供給する床下空間の面積の比
床の熱貫流率W/(m2・K)

暖冷房負荷計算時に想定した床の熱貫流率
断熱性能の区分𝑗の熱損失係数𝑄𝑗 における標準住戸の床の熱貫流率

W/(m2・K)
W/(m2・K)𝜑

1 時間当たりの床下空間へ供給する空気の風量
基礎の線熱貫流率

m3/h
W/(m・K)

𝜑𝑄𝑗

断熱性能の区分𝑗の熱損失係数𝑄𝑗 における基礎の線熱貫流率W/(m・K)(m2・K)/W𝑈𝑠
𝑈𝑠,𝑣𝑒𝑟𝑡
𝑈𝑠,𝑅,𝑄𝑗
𝑉𝑠𝑎

－
－

𝜙𝐴,0
𝜙1,𝐴

吸熱応答係数の初項
吸熱応答係数

𝜃𝑒𝑥

外気温度

℃

𝜃𝑖𝑛,𝐶
𝜃𝑖𝑛,𝐻

冷房時の室温暖房時の室温℃℃𝜃𝑔,𝑎𝑣𝑔
𝜃𝑔,𝑠𝑢𝑟𝑓

地盤の不易層温度
地盤またはそれを覆う基礎の表面温度

℃
℃

𝜃𝑠𝑎
𝜃𝑢𝑓

床下空間へ供給する空気の温度
床下温度

℃
℃

𝜃∗

参照空気温度吸熱応答の項別成分℃℃′
𝜃𝑔,𝑠𝑢𝑟𝑓,𝐴𝜌𝑎𝑖𝑟(m2・K)/W

kg/m3

空気の密度

3-1-33

Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10E.1.2 添え字
本計算で用いる添え字は表 E.2 による。
表 E.2 添え字
添え字

意味

𝐴
𝑑

住戸全体
日付

𝑖
𝑚

暖冷房区画
指数項

𝑡

時刻

E.2 床下温度
日付𝑑の時刻𝑡における当該住戸の床下温度𝜃𝑢𝑓,𝑑,𝑡 は、式(1)により表される。

∗∗
𝜌𝑎𝑖𝑟 𝑐𝑃𝑎𝑖𝑟 𝑉𝑠𝑎,𝑑,𝑡,𝐴 𝜃𝑠𝑎,𝑑,𝑡 + (∑12
𝑖=1 𝑈𝑠 𝐴𝑠,𝑢𝑓𝑣𝑛𝑡,𝑖 𝐻𝑑,𝑡,𝑖 𝜃𝑑,𝑡,𝑖 + 𝜑𝐿𝑢𝑓 𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 +𝜃𝑢𝑓,𝑑,𝑡 =′𝐴𝑠,𝑢𝑓𝑣𝑛𝑡,𝐴 ∑𝑀
𝑚=1 𝜃𝑔,𝑠𝑢𝑟𝑓,𝐴,𝑚,𝑑,𝑡 + 𝜃𝑔,𝑎𝑣𝑔) × 3.6𝜙𝑅𝑔
1 + 𝐴,0𝑅𝑔

𝐴𝑠,𝑢𝑓𝑣𝑛𝑡,𝐴∗𝜌𝑎𝑖𝑟 𝑐𝑃𝑎𝑖𝑟 𝑉𝑠𝑎,𝑑,𝑡,𝐴 + (∑12
𝑖=1 𝑈𝑠 𝐴𝑠,𝑢𝑓𝑣𝑛𝑡,𝑖 𝐻𝑑,𝑡,𝑖 + 𝜑𝐿𝑢𝑓 +
𝑅𝑔

(1)

1
𝜙 ) × 3.6
1 + 𝐴,0
𝑅𝑔

ここで、
𝜌𝑎𝑖𝑟

：空気の密度（kg/m3）

𝑐𝑃𝑎𝑖𝑟：空気の比熱（kJ/(kg・K)）∗
𝐻𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の参照温度差係数(-)

𝑉𝑠𝑎,𝑑,𝑡,𝐴：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの床下空間へ供給する空気の風量の合計(m3/h)

𝑈𝑠：床の熱貫流率（W/(m2・K)）

𝐴𝑠,𝑢𝑓𝑣𝑛𝑡,𝑖：当該住戸の暖冷房区画𝑖の空気を供給する床下空間に接する床の面積（m2）𝐴𝑠,𝑢𝑓𝑣𝑛𝑡,𝐴 ：当該住戸の空気を供給する床下空間に接する床の面積の合計（m2）𝐿𝑢𝑓：当該住戸の空気を供給する床下空間の基礎外周長さ（m）𝑀：指数項の総数（-）

𝑅𝑔：地盤またはそれを覆う基礎の表面熱伝達抵抗（(m2・K)/W）∗
𝜃𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の参照空気温度(℃)

𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における外気温度（℃）

𝜃𝑔,𝑎𝑣𝑔：地盤の不易層温度（℃）

𝜃𝑢𝑓,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における当該住戸の床下温度（℃）

𝜃𝑠𝑎,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡において床下空間へ供給する空気の温度(℃)′
𝜃𝑔,𝑠𝑢𝑟𝑓,𝐴,𝑚,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における指数項𝑚の吸熱応答の項別成分(℃)

𝜑：基礎の線熱貫流率（W/(m・K)）

𝜙𝐴,0：吸熱応答係数の初項（(m2・K)/W）である。ここで、空気の密度𝜌𝑎𝑖𝑟 は、1.20 kg/m3 とする。空気の比熱𝑐𝑃𝑎𝑖𝑟 は、1.006 kJ/(kg・K)とする。床の熱貫流率𝑈𝑠 は、2.223 W/(m2・K)とする。地盤またはそれを覆う基礎の表面熱伝達抵抗𝑅𝑔 、地盤の不易層温度′
𝜃𝑔,𝑎𝑣𝑔 、吸熱応答係数の初項𝜙𝐴,0 、及び日付𝑑の時刻𝑡における指数項𝑚の吸熱応答の項別成分𝜃𝑔,𝑠𝑢𝑟𝑓,𝐴,𝑚,𝑑,𝑡

は、「E.5 地盤またはそれを覆う基礎の表面温度」に記載する方法により定まる。
∗
日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の参照空気温度𝜃𝑑,𝑡,𝑖
及び日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の参照
3-1-34

Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10∗
温度差係数𝐻𝑑,𝑡,𝑖
は、暖房負荷削減量を算定する場合には、標準住戸の負荷補正前の暖房負荷𝐿′𝐻,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 、冷房顕熱負荷𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 および外気温度𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 に応じて、式（2a）及び（3a）により定まる。
𝐿′𝐻,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 ≤ 0 かつ 𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 < 𝜃𝑖𝑛,𝐻 の場合：∗
𝜃𝑑,𝑡,𝑖= 𝜃𝑖𝑛,𝐻(2a-1)∗
𝐻𝑑,𝑡,𝑖=1(3a-1)

𝐿′𝐻,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 ≤ 0 かつ 𝜃𝑖𝑛,𝐻 ≤ 𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 ≤ 𝜃𝑖𝑛,𝐶 の場合：∗
𝜃𝑑,𝑡,𝑖= 𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡(2a-2)∗
𝐻𝑑,𝑡,𝑖= 𝐻𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(3a-2)

𝐿′𝐻,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 ≤ 0 かつ 𝜃𝑖𝑛,𝐶 < 𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 の場合：∗
𝜃𝑑,𝑡,𝑖= 𝜃𝑖𝑛,𝐶(2a-3)∗
𝐻𝑑,𝑡,𝑖=1(3a-3)∗
𝜃𝑑,𝑡,𝑖= 𝜃𝑖𝑛,𝐻(2a-4)∗
𝐻𝑑,𝑡,𝑖=1(3a-4)

0 < 𝐿′𝐻,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 の場合：

冷房負荷削減量を算定する場合には、標準住戸の冷房顕熱負荷𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 に応じて、式（2b）及び（3b）により定まる。
𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 ≤ 0 かつ 𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 < 𝜃𝑖𝑛,𝐻 の場合：∗
𝜃𝑑,𝑡,𝑖= 𝜃𝑖𝑛,𝐻(2b-1)∗
𝐻𝑑,𝑡,𝑖=1(3b-1)

𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 ≤ 0 かつ 𝜃𝑖𝑛,𝐻 ≤ 𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 ≤ 𝜃𝑖𝑛,𝐶 の場合：∗
𝜃𝑑,𝑡,𝑖= 𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡(2b-2)∗
𝐻𝑑,𝑡,𝑖= 𝐻𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(3b-2)

𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 ≤ 0 かつ 𝜃𝑖𝑛,𝐶 < 𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 の場合：∗
𝜃𝑑,𝑡,𝑖= 𝜃𝑖𝑛,𝐶(2b-3)∗
𝐻𝑑,𝑡,𝑖=1(3b-3)

0 < 𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 の場合：
3-1-35

Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10∗
𝜃𝑑,𝑡,𝑖= 𝜃𝑖𝑛,𝐶(2b-4)∗
𝐻𝑑,𝑡,𝑖=1(3b-4)∗
𝜃𝑑,𝑡,𝑖= 𝜃𝑖𝑛,𝐻(2-1)∗
𝐻𝑑,𝑡,𝑖=1(3-1)∗
𝜃𝑑,𝑡,𝑖= 𝜃𝑖𝑛,𝐶(2-2)∗
𝐻𝑑,𝑡,𝑖=1(3-2)

0 < 𝐿′𝐻,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 （暖房時)の場合：

0 < 𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 （冷房時）の場合：

𝐿′𝐻,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 ≤ 0 かつ 𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 ≤ 0 （非暖冷房時）で、さらに、 𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 < 𝜃𝑖𝑛,𝐻 の場合：∗
𝜃𝑑,𝑡,𝑖= 𝜃𝑖𝑛,𝐻(2-3)∗
𝐻𝑑,𝑡,𝑖=1(3-3)

𝐿′𝐻,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 ≤ 0 かつ 𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 ≤ 0 （非暖冷房時）で、さらに、 𝜃𝑖𝑛,𝐻 ≤ 𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 ≤ 𝜃𝑖𝑛,𝐶 の場合：∗
𝜃𝑑,𝑡,𝑖= 𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡(2-4)∗
𝐻𝑑,𝑡,𝑖= 𝐻𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(3-4)

𝐿′𝐻,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 ≤ 0 かつ 𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 ≤ 0 （非暖冷房時）で、さらに、 𝜃𝑖𝑛,𝐶 < 𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 の場合：∗
𝜃𝑑,𝑡,𝑖= 𝜃𝑖𝑛,𝐶(2-5)∗
𝐻𝑑,𝑡,𝑖
=1

(3-5)

ここで、
∗
𝐻𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の参照温度差係数(-)

𝐻𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟：床の温度差係数(-)

𝐿′𝐶𝑆,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 ：日付𝑑の時刻𝑡における標準住戸の暖冷房区画𝑖の負荷補正前の冷房顕熱負荷（MJ/h）
𝐿′𝐻,𝑅,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における標準住戸の暖冷房区画𝑖の負荷補正前の暖房負荷（MJ/h）𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における外気温度(℃)

𝜃𝑖𝑛,𝐶：冷房時の室温（℃）

𝜃𝑖𝑛,𝐻：暖房時の室温（℃）∗
𝜃𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の参照空気温度(℃)

である。床の温度差係数𝐻𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 は、0.7 とする。暖房時の室温𝜃𝑖𝑛,𝐻 は、20℃とする。冷房時の室温𝜃𝑖𝑛,𝐶 は、27℃とする。
3-1-36

Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10
E.3 床の熱貫流率及び基礎の線熱貫流率
暖冷房負荷計算時に想定した床の熱貫流率𝑈𝑠,𝑣𝑒𝑟𝑡 は、式(4)により表される。ただし、暖冷房負荷計算時に想定した床の熱貫流率𝑈𝑠,𝑣𝑒𝑟𝑡 が2.223 W/(m2・K)を上回る場合には、2.223 W/(m2・K)とする。また、8 地域においては、暖冷房負荷計算時に想定した床の熱貫流率𝑈𝑠,𝑣𝑒𝑟𝑡 は、当該住戸の熱損失係数𝑄に係わらず2.223
W/(m2・K)とする。
𝑄 − 𝑄1𝑄 − 𝑄0× 𝑈𝑠,𝑅,𝑄0 +× 𝑈𝑠,𝑅,𝑄1
𝑄0 − 𝑄1
𝑄1 − 𝑄0
𝑄 − 𝑄2𝑄 − 𝑄1
× 𝑈𝑠,𝑅,𝑄1 +× 𝑈𝑠,𝑅,𝑄2
𝑄1 − 𝑄2
𝑄2 − 𝑄1
𝑈𝑠,𝑣𝑒𝑟𝑡 =𝑄 − 𝑄3𝑄 − 𝑄2
× 𝑈𝑠,𝑅,𝑄2 +× 𝑈𝑠,𝑅,𝑄3
𝑄2 − 𝑄3
𝑄3 − 𝑄2
𝑄 − 𝑄4𝑄 − 𝑄3× 𝑈𝑠,𝑅,𝑄3 +× 𝑈𝑠,𝑅,𝑄4{𝑄3 − 𝑄4
𝑄4 − 𝑄3(𝑄 > 𝑄1 の場合)
(𝑄1 ≥ 𝑄 > 𝑄2 の場合)
(4)
(𝑄2 ≥ 𝑄 > 𝑄3 の場合)
(𝑄3 ≥ 𝑄の場合)

ここで、
𝑈𝑠,𝑅,𝑄𝑗：断熱性能の区分𝑗の熱損失係数𝑄𝑗 における標準住戸の床の熱貫流率（W/(m2・K)）

𝑈𝑠,𝑣𝑒𝑟𝑡：暖冷房負荷計算時に想定した床の熱貫流率（W/(m2・K)）

𝑄：当該住戸の熱損失係数（W/(m2・K)）

𝑄𝑗：断熱性能の区分𝑗の熱損失係数（W/(m2・K)）である。
断熱性能の区分𝑗の熱損失係数𝑄𝑗 における標準住戸の床の熱貫流率𝑈𝑠,𝑅,𝑄𝑗 は地域の区分に応じて表 E.3により表される。
表 E.3 断熱性能の区分𝑗の熱損失係数𝑄𝑗 における標準住戸の床の熱貫流率𝑈𝑠,𝑅,𝑄𝑗 （W/(m2・K)）
地域の区分

断熱
性能の
区分

0

1
2.223

2
2.223

3
2.223

4
2.223

5
2.223

6
2.223

7
2.223

1
2

0.342
0.427

0.342
0.427

0.964
0.791

0.949
0.825

1.208
1.360

1.208
1.360

2.223
1.633

3
4

0.319
0.272

0.319
0.272

0.359
0.272

0.564
0.373

0.554
0.373

0.554
0.373

0.554
0.373

基礎の線熱貫流率𝜑は、式(5)により表される。ただし、基礎の線熱貫流率𝜑が2.289 W/(m・K)を上回る場合には、2.289 W/(m・K)とする。また、8 地域においては、基礎の線熱貫流率𝜑は、当該住戸の熱損失係数𝑄に係わらず2.289 W/(m・K)とする。
𝑄 − 𝑄1𝑄 − 𝑄0× 𝜑𝑄0 +× 𝜑𝑄1
𝑄0 − 𝑄1
𝑄1 − 𝑄0
𝑄 − 𝑄2𝑄 − 𝑄1× 𝜑𝑄1 +× 𝜑𝑄2
𝑄1 − 𝑄2
𝑄2 − 𝑄1𝜑=
𝑄 − 𝑄3𝑄 − 𝑄2× 𝜑𝑄2 +× 𝜑𝑄3
𝑄2 − 𝑄3
𝑄3 − 𝑄2
𝑄 − 𝑄4𝑄 − 𝑄3× 𝜑𝑄3 +× 𝜑𝑄4{𝑄3 − 𝑄4
𝑄4 − 𝑄3

3-1-37(𝑄 > 𝑄1 の場合)
(𝑄1 ≥ 𝑄 > 𝑄2 の場合)
(5)
(𝑄2 ≥ 𝑄 > 𝑄3 の場合)
(𝑄3 ≥ 𝑄の場合)

Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10
ここで、𝜑：基礎の線熱貫流率（W/(m・K)）

𝜑𝑄𝑗：断熱性能の区分𝑗の熱損失係数𝑄𝑗 における基礎の線熱貫流率（W/(m・K)）

𝑄：当該住戸の熱損失係数（W/(m2・K)）

𝑄𝑗：断熱性能の区分𝑗の熱損失係数（W/(m2・K)）である。
断熱性能の区分𝑗の熱損失係数𝑄𝑗 における基礎の線熱貫流率𝜑𝑄𝑗 は地域の区分に応じて表 E.4 により表される。
表 E.4 断熱性能の区分𝑗の熱損失係数𝑄𝑗 における基礎の線熱貫流率𝜑𝑄𝑗 （W/(m・K)）

断熱
性能の
区分

1

2

3

地域の区分
4

5

6

7

0
1

2.289
0.635

2.289
0.635

2.289
1.517

2.289
1.504

2.289
1.872

2.289
1.872

2.289
2.289

2
3

0.675
0.516

0.675
0.516

1.272
0.573

1.329
0.877

2.087
0.863

2.087
0.863

2.289
0.863

4

0.450

0.450

0.450

0.601

0.601

0.601

0.601

断熱性能の区分𝑗の熱損失係数𝑄𝑗 は、地域の区分に応じて表 E.5 により表される。
表 E.5 断熱性能の区分𝑗の熱損失係数𝑄𝑗 （W/(m2・K)）

断熱
性能の
区分

1

2

3

地域の区分
4

5

6

7

0
1

8.26
2.8

8.26
2.8

8.26
4.0

8.49
4.7

8.49
5.19

8.49
5.19

8.49
8.27

2
3

1.8
1.6

1.8
1.6

2.7
1.9

3.3
2.4

4.2
2.7

4.2
2.7

4.59
2.7

4

1.4

1.4

1.4

1.9

1.9

1.9

1.9

E.4 床下空間に接する床の面積及び床下空間の基礎外周長さ
当該住戸の外気を導入する床下空間の基礎外周長さ𝐿𝑢𝑓 は、式(6)により表される。
𝐿𝑢𝑓 =𝑟𝑎 × 4 × √𝐴𝑠,𝑢𝑓𝑣𝑛𝑡,𝐴

(6)

ここで、
𝐿𝑢𝑓

：当該住戸の外気を導入する床下空間の基礎外周長さ(m)𝑟𝑎：床下の平面形状（アスペクト比等）を考慮した係数（無次元）。 𝑟𝑎 = 1.02とする。

𝐴𝑠,𝑢𝑓𝑣𝑛𝑡,𝐴 ：当該住戸の外気を導入空気を供給する床下空間に接する床の面積の合計（m2）である。
当該住戸の暖冷房区画𝑖の空気を供給する床下空間に接する床の面積𝐴𝑠,𝑢𝑓𝑣𝑛𝑡,𝑖 及び当該住戸の空気を供給する床下空間に接する床の面積の合計𝐴𝑠,𝑢𝑓𝑣𝑛𝑡,𝐴 は、式(7)及び式(8)により表される。
𝐴𝑠,𝑢𝑓𝑣𝑛𝑡,𝑖 = 𝑟𝐴,𝑢𝑓,𝑖 × 𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑖 × 𝑟𝐴,𝑢𝑓𝑣𝑛𝑡

3-1-38(7)

Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10

12

𝐴𝑠,𝑢𝑓𝑣𝑛𝑡,𝐴 = ∑ 𝐴𝑠,𝑢𝑓𝑣𝑛𝑡,𝑖

(8)

𝑖=1

ここで、
𝐴𝑠,𝑢𝑓𝑣𝑛𝑡,𝐴 ：当該住戸の空気を供給する床下空間に接する床の面積の合計（m2）𝐴𝑠,𝑢𝑓𝑣𝑛𝑡,𝑖 ：当該住戸の暖冷房区画𝑖の空気を供給する床下空間に接する床の面積（m2）𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑖：暖冷房区画𝑖の床面積（m2）𝑟𝐴,𝑢𝑓𝑣𝑛𝑡：当該住戸において、床下空間全体の面積に対する空気を供給する床下空間の面積の比(-)

𝑟𝐴,𝑢𝑓,𝑖：当該住戸の暖冷房区画𝑖の床面積のうち床下空間に接する床面積の割合(-)

である。床下空間全体の面積に対する空気を供給する床下空間の面積の比𝑟𝐴,𝑢𝑓𝑣𝑛𝑡 は、当該住戸の空気を供給する床下空間の面積を当該住戸の床下空間全体の面積で除した値であり、100 分の 1 未満の端数を切り下げた小数第二位までの値とする。
暖冷房区画𝑖の床面積のうち床下空間に接する床面積の割合𝑟𝐴,𝑢𝑓,𝑖 は、表 E.6 により定まる。
表 E.6 暖冷房区画𝑖の床面積のうち床下空間に接する床面積の割合𝑟𝐴,𝑢𝑓,𝑖
暖冷房区画𝑖の番号

室名

床下空間に接する床面積の割合𝑟𝐴,𝑢𝑓,𝑖 （-）

1
2

LDK
和室

1.0
1.0

3
4

主寝室
子供室 1

0
0

5
6

子供室 2
浴室

0
1.0

7
8

1F 便所
洗面所

1.0
1.0

9

ホール

10.76
13.25

10

クローゼット011
12

2F ホール2F 便所

00

E.5 地盤またはそれを覆う基礎地盤またはそれを覆う基礎の表面温度の算定には、応答係数法を適用する。ただし、熱流励振を二等辺三角波として指数項別公比法により与えるものとする。地盤の境界温度は年間を通じて不易層温度𝜃𝑔,𝑎𝑣𝑔 に等しいとすれば、日付𝑑の時刻𝑡における地盤またはそれを覆う基礎の表面温度𝜃𝑔,𝑠𝑢𝑟𝑓,𝑑,𝑡 は、式(9)により表される。
𝜙𝐴,0
′
𝜃
+ ∑𝑀
𝑚=1 𝜃𝑔,𝑠𝑢𝑟𝑓,𝐴,𝑚,𝑑,𝑡 + 𝜃𝑔,𝑎𝑣𝑔
𝑅𝑔 𝑢𝑓,𝑑,𝑡
𝜃𝑔,𝑠𝑢𝑟𝑓,𝑑,𝑡 =𝜙
1 + 𝐴,0𝑅𝑔ここで、𝑀：指数項の総数（-）

𝑅𝑔：地盤またはそれを覆う基礎の表面熱伝達抵抗（(m2・K)/W）

𝜃𝑔,𝑎𝑣𝑔：地盤の不易層温度（℃）

3-1-39(9)

Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10
𝜃𝑢𝑓,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における当該住戸の床下温度（℃）

𝜃𝑔,𝑠𝑢𝑟𝑓,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における地盤またはそれを覆う基礎の表面温度（℃）′
𝜃𝑔,𝑠𝑢𝑟𝑓,𝐴,𝑚,𝑑,𝑡

𝜙𝐴,0：日付𝑑の時刻𝑡における指数項𝑚の吸熱応答の項別成分(℃)：吸熱応答係数の初項（m2・K/W）である。指数項の総数𝑀は、10 とする。地盤またはそれを覆う基礎の表面熱伝達抵抗𝑅𝑔 は、熱的境界内側（室内側）の床に準じるものとして、第三章 第三節 付録 A の表 3.1 により、0.15 (m2・K)/W とする。吸熱応答係数の初項𝜙𝐴,0 は、0.025504994 (m2・K)/W とする。地盤の不易層温度𝜃𝑔,𝑎𝑣𝑔 は、年平均外気温度に等しいとして、
式(10)により表される。
𝜃𝑔,𝑎𝑣𝑔 =23∑365
𝑑=1 ∑𝑡=0 𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡
8760

(10)

ここで、
𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における外気温度(℃)

𝜃𝑔,𝑎𝑣𝑔：地盤の不易層温度（℃）

である。
′
日付𝑑の時刻𝑡における指数項𝑚の吸熱応答の項別成分𝜃𝑔,𝑠𝑢𝑟𝑓,𝐴,𝑚,𝑑,𝑡は、式(11)により表される。
′′
𝜃𝑔,𝑠𝑢𝑟𝑓,𝐴,𝑚,𝑑,𝑡= 𝜙1,𝐴,𝑚 𝑞𝑔,𝑑,𝑡−1 + 𝑟𝑚 𝜃𝑔,𝑠𝑢𝑟𝑓,𝐴,𝑚,𝑑,𝑡−1

(11)

ここで、
𝑞𝑔,𝑑,𝑡−1：日付𝑑の時刻𝑡 − 1における地盤またはそれを覆う基礎の表面熱流（W/m2）𝑟𝑚：指数項𝑚における公比（-）′
𝜃𝑔,𝑠𝑢𝑟𝑓,𝐴,𝑚,𝑑,𝑡−1

𝜙1,𝐴,𝑚：日付𝑑の時刻𝑡 − 1における指数項𝑚の吸熱応答の項別成分(℃)：指数項𝑚における吸熱応答係数（(m2・K)/W）である。ただし、時刻𝑡が 0 時の場合、日付𝑑の時刻𝑡 − 1は、日付𝑑 − 1の 23 時と読み替える。指数項𝑚における公比𝑟𝑚 及び吸熱応答係数𝜙1,𝐴,𝑚 は、表 E.7 により定まる。
表 E.7 指数項𝑚における公比𝑟𝑚 及び吸熱応答係数𝜙1,𝐴,𝑚
公比

指数項
𝑚
1

𝑟𝑚 (-)
0.999996185007277

吸熱応答係数
𝜙1,𝐴,𝑚 （(m2・K）/W）-0.0000000373932617900396

2
30.999984740116433
0.999938961862903

0.0000007335783188647870-0.0000099402124533592900

450.999755929789981
0.999023876718580

0.0005842990301842850000
0.0003844348238087120000

6
7

0.996101618495491
0.984491514535530

0.0006186789168868810000
0.0027429049659913000000

890.939413062813476
0.778800783071405

0.0008772601274016750000
0.0116100392142522000000

100.367879441171442

0.0015655689737126900000

日付𝑑の時刻𝑡 − 1における地盤またはそれを覆う基礎の表面熱流は、式(12)により表される。
𝑞𝑔,𝑑,𝑡−1 =1(𝜃− 𝜃𝑔,𝑠𝑢𝑟𝑓,𝑑,𝑡−1 )𝑅𝑔 𝑢𝑓,𝑑,𝑡−13-1-40(12)

Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10
ここで、
𝑞𝑔,𝑑,𝑡−1：日付𝑑の時刻𝑡 − 1における地盤またはそれを覆う基礎の表面熱流（W/m2）

𝑅𝑔：地盤またはそれを覆う基礎の表面熱伝達抵抗（(m2・K)/W）𝜃𝑢𝑓,𝑑,𝑡−1 ：日付𝑑の時刻𝑡 − 1における当該住戸の床下温度（℃）
𝜃𝑔,𝑠𝑢𝑟𝑓,𝑑,𝑡−1 ：日付𝑑の時刻𝑡 − 1における地盤またはそれを覆う基礎の表面温度（℃）

である。ただし、時刻𝑡が 0 時の場合、日付𝑑の時刻𝑡 − 1は、日付𝑑 − 1の 23 時と読み替える。地盤またはそれを覆う基礎の表面熱伝達抵抗𝑅𝑔 は、熱的境界内側（室内側）の床に準じるものとして、第三章 第三節 付録 Aの表 3.1 により、0.15 (m2・K)/W とする。
日付𝑑の時刻𝑡が 1 月 1 日 0 時の場合、1 時刻前における当該住戸の床下温度𝜃𝑢𝑓,𝑑,𝑡−1 、地盤またはそれを′覆う基礎の表面温度𝜃𝑔,𝑠𝑢𝑟𝑓,𝑑,𝑡−1 及び指数項𝑚の吸熱応答の項別成分𝜃𝑔,𝑠𝑢𝑟𝑓,𝐴,𝑚,𝑑,𝑡−1には、地盤またはそれを覆う基礎の表面温度について助走計算を行うことにより得られる最終値を用いることとする。
助走計算では、計算タイムステップを 1 時間、計算期間を 1 月 1 日 0 時から 12 月 31 日 23 時までの 1 年間とする。ただし、日付𝑑の時刻𝑡における当該住戸の床下温度𝜃𝑢𝑓,𝑑,𝑡 は、助走計算に限り、簡略化することとして、床下空間が断熱区画外か区画内かに応じて、式(13)により与える。
床下空間が断熱区画内である場合：
𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 < 𝜃𝑖𝑛,𝐻 の場合：
𝜃𝑢𝑓,𝑑,𝑡 = 𝜃𝑖𝑛,𝐻(13-1a)𝜃𝑢𝑓,𝑑,𝑡 = 𝜃𝑖𝑛,𝐶(13-2a)𝜃𝑢𝑓,𝑑,𝑡 = 𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡(13-3a)𝜃𝑢𝑓,𝑑,𝑡 = 𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 × 𝐻𝑏𝑎𝑠𝑒,𝐼𝑆 + 𝜃𝑖𝑛,𝐻 × (1 − 𝐻𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 )(13-1b)

𝜃𝑖𝑛,𝐶 < 𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 の場合：

𝜃𝑖𝑛,𝐻 ≤ 𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 ≤ 𝜃𝑖𝑛,𝐶 の場合：

床下空間が断熱区画外である場合：
𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 < 𝜃𝑖𝑛,𝐻 の場合：

𝜃𝑖𝑛,𝐶 < 𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 の場合：
𝜃𝑢𝑓,𝑑,𝑡 = 𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 × 𝐻𝑏𝑎𝑠𝑒,𝐼𝑆 + 𝜃𝑖𝑛,𝐶 × (1 − 𝐻𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 )(13-2b)

𝜃𝑖𝑛,𝐻 ≤ 𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 ≤ 𝜃𝑖𝑛,𝐶 の場合：
𝜃𝑢𝑓,𝑑,𝑡 = 𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡
ここで、
𝐻𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟：床の温度差係数(-)

𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における外気温度（℃）

𝜃𝑖𝑛,𝐶：冷房時の室温（℃）

𝜃𝑖𝑛,𝐻：暖房時の室温（℃）

𝜃𝑢𝑓,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における当該住戸の床下温度（℃）

3-1-41(13-3b)Ver.10（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10である。床の温度差係数𝐻𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 は、0.7 とする。冷房時の室温𝜃𝑖𝑛,𝐶 は、27℃とする。暖房時の室温𝜃𝑖𝑛,𝐻 は、20℃とする。また、日付𝑑の時刻𝑡が 1 月 1 日 0 時の場合、1 時刻前における当該住戸の床下温度𝜃𝑢𝑓,𝑑,𝑡−1、地盤ま′たはそれを覆う基礎の表面温度𝜃𝑔,𝑠𝑢𝑟𝑓,𝑑,𝑡−1 及び指数項𝑚の吸熱応答の項別成分𝜃𝑔,𝑠𝑢𝑟𝑓,𝐴,𝑚,𝑑,𝑡−1
は、いずれもゼロとする。

3-1-42