原子力発電所の運転および建設状況

原子力安全対策課
平成 17 年９月２日現在

１．運転または建設中の発電所（設備容量 運転中：13 基 計 1128.5 万 kW、建設中：1 基 計 28.0 万 kW）
項 目

現状

稼働率（％）
平成 17 年度 運開後累計
１００．２
６７．２

発電所名
日本原子力発電㈱敦 賀 発 電 所

１号機

２号機

核燃料サイクル開発機構

運転中

１号機

８５．５

８２．５

８４．６

８２．８

（H7.12.8

定期検査中(調整運転中)(H17.4.25～9 下旬)

関 西 電 力 ㈱
２号機

６９．９

運転中
性能試験中
（事故停止中）高速増殖原型炉もんじゅ

１００

３号機

５０．９

２０．３

５３．５

９９．９

６１．１

１００

６２．８

０．０

７２．５

０．０

７３．７

９９．４

６５．３

運転中

１号機

関 西 電 力 ㈱大 飯 発 電 所

２号機

３号機

４号機

１号機

関 西 電 力 ㈱高 浜 発 電 所

２号機

３号機

４号機

事故停止(H16.8.9）
定期検査中(H16.8.14～未定)
運転中

１００６６．４

４０．７

７１．５

４１．８

７２．５

７１．８

８３．５

７２．９

８３．８

１０１．４

８６．３

１００８６．２

９２．１

６７．２

８８．８

６８．３

１０４．７

６７．８

１００

６９．２

４３．１

８４．１

４２．７

８４．２

１０３．０

８５．２

１００

８５．３

７５．４

７２．６

７３．２

７１．３

運転中

運転中

運転中
定期検査中
(H17.8.14～10 下旬)

１３．１

７４４．６

３６．４

１５５６．０―――――中間熱交換器(C)二次系出口配管からのナトリウム漏えいに伴い、原子炉手動停止。)

１９．９

美 浜 発 電 所

発電電力量（億 kWh）
平成 17 年度
運開後累計

運転中

運転中

運転中

合 計

２．５５２６．８

１８．３

８８６．２

０．０

１５０９．１４２．９

１７７９．１

１７．６

１８９６．８３１．１

１１８３．３４３．９

１１２２．２２７．９

１４９７．８３１．８

１４６３．８１３．８

１３２２．５３２．９

１３１５．９３１２．３

１６８０３．９(注) 稼働率は平成 17 年８月末現在、累計は営業運転開始以降。

２．運転を終了した発電所
項 目

現状

稼働率（％）
発電電力量（億 kWh）
運転期間（S54.3.20～H15.3.29）

発電所名
核燃料サイクル開発機構
新型転換炉ふげん発電所（16.5 万 kW）（上段）設備利用率＝

６２．２

廃止措置準備中

２１６．１(第 19 回定期検査中)
発電電力量―――――――――
認可出力×暦時間

６３．８×100（％）（下段）時間稼働率＝1

発電時間―――――――――
暦時間×100（％）

３．各発電所の特記事項（平成 17 年８月３日～９月２日）
発電所名
ふげんもんじゅ
美浜１号機

特記事項○廃止措置準備中○第 19 回定期検査（H17.3.30～）○ナトリウム漏えい対策等工事の本体工事（H17.9.1～）○平成 17 年度設備点検（H17.5.16～H18.3 月予定）
○第 21 回定期検査（H17.4.25 ～ H17.9 月下旬予定）
・発電停止（H17.4.25 20:00）
・原子炉起動(H17.8.23 15:15)、臨界(8.24 0:25)
・調整運転開始 (H17.8.25 16:59)●Ａ―主給水ポンプ下部ケーシングからの漏えい
・定期検査中の８月５日、原子炉起動前の準備として、Ａ―主給水ポンプの水張りを行い、当該ポンプ廻りの点検を実施したところ、当該ポンプ下部の水たまりと、下部ケーシングからの水の滴下が確認された。
・原子炉起動を延期し、漏えいの原因の調査を行ったところ、Ａ―主給水ポンプ下部ケーシングに貫通部が確認された。原因は、鋳造製品である当該ケーシングの製造過程で発生した内在欠陥（鋳巣欠陥）が板厚方向に連続的に存在していたが、その後の当該ポンプの運転に伴う荷重等により内在欠陥がつながって貫通欠陥に至り、漏えいが発生したものと推定された。
・対策として、工場にて内在欠陥（鋳巣欠陥）を除去し、溶接補修を実施した。
・この事象による環境への放射能の影響はなかった。
（平成 17 年８月５日、11 日、22 日 記者発表済）

美浜３号機●タービン建屋での死傷事故（２次系復水配管の破損）
・発電停止（H16.8.9 15:28）○第 21 回定期検査（H16.8.14 ～ 未定）（現在、定期検査作業として計画している設備改修工事や取替え後の２次系配管肉厚測定データの評価および配管取替作業を実施中）（添付資料―１）●２次系純水系統におけるトリチウム検出・定期検査中の８月 23 日、２次系純水の放射能濃度測定を実施したところ、通常検出限界値未満であるトリチウムが検出された。なお、８月５日の測定では、トリチウムは検出されていない。
・拡大防止措置を行った後、２次系純水を供給している各系統の水について調査を行った結果、ディーゼル発電機の冷却水およびサンプ水等からトリチウムが検出された。
・ディーゼル発電機のサンプ水は、一定量貯留した後、放水口から放出されており、このことから、トリチウムを含む２次系純水が一時的に管理されずに放出された可能性があることが判明した。
・なお発電所外に放出されたトリチウム量はおよそ 109 Bq と評価され、トリチウムの年間放出管理基準値 1.2 × 1014 Bq と比較しても十分低い値であることから、周辺への放射能の影響はない。
・現在、２次系純水系統へのトリチウム混入経路の調査を行っている。
（平成 17 年８月 24 日記者発表済）

大飯１号機
大飯２号機

●廃樹脂処理装置中和タンク・濃縮器室でのわずかな漏えい（添付資料―２）○：定期検査関係、●：異常事象

2発電所名
大飯２号機

大飯３号機

高浜１号機
高浜３号機

特記事項
○第 19 回定期検査（H17.3.16 ～ H17.8.11）
・発電停止（H17.3.16 0:00）
・原子炉起動（H17.6.22 20:57）、臨界(6.23 4:00)
・調整運転開始 （H17.6.24 17:00）
・発電機固定子冷却水の漏えいに伴う発電停止(H17.7.17 7:00)
・調整運転再開 (H17.7.21 14:00)
・営業運転再開 (H17.8.11 17:00)○第 11 回定期検査（H17.6.24 ～ H17.9. 1）・発電停止（H17.6.24 0:00）
・原子炉起動(H17.8. 2 23:45)、臨界(8. 3 5:44)
・調整運転開始 (H17.8. 4 11:25)
・営業運転再開 (H17.9. 1 16:30)○第 23 回定期検査（H17.8.14 ～ 10 月下旬予定）
・発電停止(H17.8.14 19:00)○第 16 回定期検査（H17.4.21 ～ H17.8.11）
・発電停止(H17.4.21 1:00)
・原子炉起動(H17.7.16 0:00)、臨界(7.169:00)
・調整運転開始 (H17.7.17 17:00)
・営業運転再開 (H17.8.11 16:30)●可動小型中性子束検出器の所在不明
・定期検査中の６月 24 日、年１回の燃料以外の核燃料物質実在庫確認を行っていたところ、未使用の可動小型中性子束検出器（Ｍ／Ｄ）１個が、保管場所である３号機Ｍ／Ｄ保管庫に保管されていないことが判明した。なお、平成 16 年７月６日に行った前回の実在庫確認の際には、当該検出器の所在は確認されている。
・聞き取り調査などから廃棄物として処理された可能性が高いため、現在、放射性廃棄物保管用ドラム缶等を調査中である。
（平成 17 年 6 月 24 日、７月７日、７月 14 日 記者発表済）○：定期検査関係、●：異常事象

４．燃料輸送実績（平成 17 年８月３日～９月２日）＜新燃料輸送＞
発電所名
高浜４号機

敦賀１号機

概
要
・新燃料集合体 32 体を受け入れ（８月 23 日）（三菱原子燃料(株)より）
・新燃料集合体 16 体を受け入れ（８月 31 日）（原子燃料工業(株)より）
・新燃料集合体 40 体を受け入れ（９月１日）（(株)グローバル･ニュークリア･フュエル･ジャパンより）＜使用済燃料輸送＞なし
５．低レベル放射性廃棄物輸送実績（平成 17 年８月３日～９月２日）
なし
3

（参考）
１．記者発表実績（平成 17 年８月３日～９月２日）
年月日
H17.08.05

番号37H17.08.11
H17.08.11
H17.08.11

383940

H17.08.11
H17.08.22

4142

H17.08.23
H17.08.24

4344

H17.08.31
H17.09.01
H17.09.01

454647

発 表 件 名美浜発電所１号機の定期検査状況について（Ａ給水ポンプ下部ケーシングからの漏えい）
大飯発電所２号機の営業運転再開について（第１９回定期検査）
高浜発電所３号機の営業運転再開について（第１６回定期検査）
美浜発電所１号機の定期検査状況について（Ａ－主給水ポンプ下部ケーシングからの漏えいの原因と対策）
高浜発電所１号機の第２３回定期検査開始について
美浜発電所１号機の原子炉起動及び調整運転の開始について（Ａ－主給水ポンプ下部ケーシングからの漏えい）
高浜発電所４号機の新燃料輸送について
美浜発電所３号機の定期検査状況について（２次系純水系統におけるトリチウム検出について）
高浜発電所４号機の新燃料輸送について
敦賀発電所１号機の新燃料輸送について
大飯発電所３号機の営業運転再開について（第１１回定期検査）

２．主な出来事（平成 17 年８月３日～９月２日）
年月日
H17.08.03
H17.08.22
H17.08.24
H17.08.29
H17.08.31
H17.09.01

概要・福井県原子力環境安全管理協議会（第 151 回：敦賀市）
・総合資源エネルギー調査会 原子力安全・保安部会 高経年化対策検討委員会（第６回：福井市）
・近藤 原子力委員会委員長が知事と面談
・原子力委員会 原子力政策大綱(案)に対するご意見を聴く会（福井市）
・福井県原子力安全専門委員会 美浜発電所３号機の現場確認（美浜町）
・福井県原子力安全専門委員会（第 22 回：敦賀市）
・総合資源エネルギー調査会 原子力安全・保安部会 高経年化対策検討委員会（第７回：東京）・松永 原子力安全・保安院長が知事に「実用発電用原子炉施設における高経年化対策の充実について」（高経年化対策検討委員会 最終報告）について報告
・「もんじゅ」Na 漏えい対策等改造工事 本格着工

4程工

要

主平成16年9月

原子炉容器開放準備作業

安全確保対策

(11/29)

設備影響調査 (11/30)

準備作業(12/21)

準備作業

準備作業

(2/22)（1/25）(2/21)(2/7)

平成17年5月

２次系熱交換器他取替工事

（6/9）

※

(8/11)

平成17年8月※ ：２次系配管点検の工程には、余寿命評価作業及び配管取替作業、取り替え後の健全性確認を含みます。（事故発生の復水配管の取替えについては、準備が整い次第取替作業を実施します。）

２次系配管点検・取り替え（7/26）(7/14)

炉内構造物吊込み

平成17年7月

ｼｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ取外し(7/12)

平成17年6月

蒸気・熱水により影響を受けた機器の点検、補修および健全性確認

発電機負荷開閉装置設置工事

主蒸気・主給水管ベローズ他取替工事

再生熱交換器連絡管取替工事(3/22)

蒸気発生器ＥＣＴ(3/9)

平成17年4月

原子炉冷却系統設備小口径配管他取替工事

平成17年3月

炉内計装筒管台予防保全対策工事(2/4)（1/24）（1/ 8）

ｼｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ取付(2/21)

平成17年2月

原子炉容器供用期間中検査(1/ 5)

炉内構造物吊上げ

平成17年1月（注）：平成１７年10月以降の工程は未定です。なお、上記工程については変更になる場合があります。

：実績

：予定

１次冷却材系統降温

燃料取出準備作業(12/21)

平成16年10月 平成16年11月 平成16年12月

２次系配管破損事故に伴う原子炉自動停止（8/9）

定期検査に移行（8/14）

定格熱出力一定運転

平成16年8月

美浜発電所３号機 第２１回定期検査作業工程（主要作業）
平成17年9月

平成17年10月

添付資料ー１

添付資料－２
平成１７年度安全協定に基づく軽微な異常事象
大飯発電所１，２号機 廃樹脂処理装置中和タンク・濃縮器室でのわずかな漏えい
・発生日時：平成 17 年８月８日
・終結日時：平成 17 年８月 24 日
・放射能による周辺環境への影響：なし
・国の取扱い：報告対象外
・安全協定上の取扱い：異常事象（第７条第３号「不測の事態により放射性物質が漏えいしたとき」）

１．概要
平成 17 年８月８日 14 時 36 分、廃樹脂処理装置＊１の運転中、同装置操作室で「中和タンク・濃縮器室漏水」の警報が発信し、同装置が自動停止した。点検の結果、凝縮液＊２移送ポンプ出口側にある弁(以下、当該弁)のフランジ部付近と、その下の床面(2m×4m 程度)に漏えいが確認された。このため、同ポンプの上流側にある弁を閉止した結果、17 時 00 分、漏えいが停止した。
漏えいした放射能量は、約 8.0×104Bq と評価された。
＊1)廃樹脂処理装置：
廃樹脂に吸着している放射性物質を希硫酸を用いて分離し、廃液と樹脂に分離する装置＊2)凝縮液：廃液を濃縮器で蒸発濃縮した際に発生する水

２．原因
当該弁の特徴として、弁内にある円板状のダイヤフラム＊３が、凝縮液移送ポンプの運転に伴う圧力(0.1MPa)により下方から押し上げられることにより、下流側への流れが形成される。
当該弁を分解点検した結果、このダイヤフラムに貫通き裂(長さ約 20mm)があり、弁駆動部側が濡れていたことから、凝縮液がダイヤフラムの貫通き裂を通って、弁駆動部側の空気抜き穴から外部に漏えいしたものと推定された。また、詳細調査の結果、ダイヤフラムを上方から押さえているダイヤフラムシートの外周に沿ってダイヤフラムに変形(凸状)が認められ、この変形部で貫通き裂が生じていた。
当該ダイヤフラムは、平成６年以降、継続して使用されていたことから、凝縮液ポンプ運転に伴う当該弁の動作(62 回/分)により、ダイヤフラムに繰り返しの応力が加わり一部変形し、変形した端部で貫通き裂が発生したものと推定された。
＊3)ダイヤフラム(外径：75.5mm，厚さ 0.8mm)：
テフロン製の板で、弁内を流れる凝縮液の流路と弁駆動部を仕切っている

３．対策
対策として、当該ダイヤフラムを新品に取り替えるとともに、ダイヤフラムの取替間隔を、現状の 10 定期検査ごとから４定期検査ごとに変更する。

大飯発電所１、２号機 廃樹脂処理装置中和タンク・濃縮器室でのわずかな漏えいについて
系統概略図

原子炉格納容器
加圧器 蒸気発生器

タービンへ

原子炉補助建屋

復水器より
廃樹脂処理装置
溶離器

樹脂
原子炉容器

１次冷却材
ポンプ

処理後の樹脂（雑固体廃棄物）

冷却材
浄化装置
廃液
体積制御
タンク

中和タンク

中和タンク室ｺﾝﾃﾞﾝｻ

充てんポンプ

ドラム詰め装置

蒸発器
凝縮液移送ポンプ背圧弁

漏えい確認後閉止した弁
凝縮液移送ポンプ

液体廃棄物
処理設備

発生箇所

弁構造図

弁動作図

弁の仕様
・作動圧力：約０．１MPａ

凝縮液移送ポンプ背圧弁

【閉止時】

【開放時】

（動作説明）
入口側に約０．１MPａ以上の流体圧力がかかると、ダイヤフラムシートを押し上げて、流体が流れる。

スプリング

ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑシート

空気抜き穴

ダイヤフラム

材質：テフロン

漏えい経路
約20mm

き裂箇所
ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ

入口

出口

き裂箇所
約75.5mm
断面スケッチ約１．２mm（漏えい経路説明）
凝縮液がダイヤフラムの貫通き裂を通って、弁駆動部側の空気抜き穴から外部に漏えいしたと推定

約２．０mm

約０．８mm

非接液面側
接液面側

変形していた部分