環境省平成２４年度地球温暖化対策技術開発・実証研究事業
２０１２年７月１８日「自立・分散型ｴﾈﾙｷﾞｰ社会の実現に向けた直流方式による地域間相互ｴﾈﾙｷﾞｰ融通ｼｽﾃﾑの開発」

2013年1１月㈱ＮＴＴファシリティーズ

Copyright © NTT FACILITIES, INC. All right reserved.

0背景および目的■背景
東日本大震災を発端とした原発事故の影響で、日本国内の原子力発電所が稼動停止しており、以下の課題解決が求められている。
①CO2削減のため再生可能エネルギーの大量導入②省エネ・需要シフトによる効率的なエネルギーシステムの運用③自然災害にも強いエネルギー供給のあり方
④脱・原発
■目的
「分散型電源＋蓄電池＋負荷機器」を『直流』で組合せた自立・分散エネルギーシステムを開発し、環境負荷低減やエネルギー効率向上のみならず、自然災害にも強い地域エネルギーシステムの確立『発電』・『蓄電』・『消費』は『直流』
ＦＣ
太陽光発電

『直流』を軸としたシステム開発により・再生可能エネルギーの導入拡大
・新たな省エネシステム
・高い防災性を有した電力システム
・・・を実現する発電
燃料電池

直流鉛蓄電池

蓄電

ＬＥＤ

消費
電気自動車

リチウムイオン電池

冷蔵庫
ノートパソコン

図 『直流』の利活用フィールド「世界への技術・事業展開」
Copyright © NTT FACILITIES, INC. All right reserved.

1

本実証研究の位置付け
自立・分散型エネルギー社会実現に向け、以下の２サイトで実証実験を実施
帯広サイト：オフィス向け直流システムの開発
山形サイト：地域間エネルギー融通システムの開発

地域間エネルギー融通（山形サイト）
火力発電所

AC-G

原子力発電所
DC-G

DC-G

風力発電所

AC-G : 交流ベースマイクログリッド
DC-G : 直流ベースマイクログリッド

マイクログリッド（クラスター）

オフィス向け直流システム（帯広サイト）メガソーラ発電所
Copyright © NTT FACILITIES, INC. All right reserved.

2

要素技術開発の概要（課題①）■課題・交流系統を基にしたエネルギーシステムは変換段数が多くなり、更なる効率化は困難。
・再生可能エネルギーや蓄電池や負荷機器は「直流」を利用しているので、変換ロスが大きくなる。
電力変換段数：４段従来電源装置

交流
給配電

AC DC AC
1 2

交流

負荷機器
AC100～200V

123 4

DC AC

AC DC

AC DC DC CPU
3 4ACDCバッテリー■解決策
・直流給配電にすることにより、直流電力を出力する太陽光発電や蓄電池との親和性が良く、給配電における変換段数を減らすことができるため、省エネ効果が得られる。
電力変換段数：２段
直流
給配電

電源装置

交流

AC DC
1バッテリー

１負荷機器

DC380VDC DC CPU
22DC

DC

変換段数小

変換段数小
蓄電池から変換なしで供給

Copyright © NTT FACILITIES, INC. All right reserved.

3

要素技術開発の概要（課題②）■課題・エネルギーの地産地消を目指す地域エネルギー事業の成立には、地域内の安定的・効率的に需給バランスがとれるエネルギーネットワークの構築が重要だが、地域内の負荷需要に見合う規模の分散型電源や蓄電設備の設置した場合、設備容量が大きくなり構築費用が負担となる。

DC-G

AC-G

DC-G

DCクラスター

ACクラスター

DCクラスター各クラスターでエネルギーの地産地消を目指すためには、構築費用増につながる。

■解決策
・クラスター内でのエネルギーの地産地消を図りつつ、必要に応じてクラスター間の電力融通を可能になることで、災害時の自立性の向上と設備容量の最適化が図られることで、地域エネルギー事業の成立が可能となる。

DC-G
電力融通
DCクラスター

DC-G

AC-G
電力融通
ACクラスター

自立性・防災性の向上と、設備容量の最小化、システム構成のシンプル化

DCクラスター
Copyright © NTT FACILITIES, INC. All right reserved.

4実証実験サイトについて
山形サイトの特徴を活かした検証内容•地域間エネルギー融通実証サイト•住宅利用における負荷パターンの把握•低気温環境が蓄電池へ与える影響•短日照時間環境でのＰＶ発電量評価•産学間連携フィールド北海道帯広市

参考データ

帯広サイトの特徴を活かした検証内容

年間降雪量 ：426cm（全国3位 2011年） 山形県山形市
年間平均気温：12.0℃（全国44位 2011年）
年間日照時間：1613時間（全国44位 2010年）
平均風速：1.7m/s•オフィス内直流実証サイト•オフィス利用における負荷パターンの把握•低気温環境が蓄電池へ与える影響•高日照時間環境でのＰＶ発電量評価•北海道でも有数の地震多発エリアでの防災性検証

参考データ
年間降雪量 ：159cm（2011年）
年間平均気温：7.5℃（2011年）
年間日照時間：2054時間（2010年）※
平均風速：2.1m/s※全国1位山梨県2183時間

Copyright © NTT FACILITIES, INC. All right reserved.

5■3年間の技術開発項目（１）「創る・使う」技術の開発・
１－１．直流電力変換装置の開発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ＮＴＴ－Ｆ
１－２．オフィス向け直流給電システムの開発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ＮＴＴ－Ｆ
１－３．直流ＥＭＳの開発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・北海道大学、北海道工業大学

地域に分散された再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ（自立電源）を、需要家（住宅、ｵﾌｨｽ、学校等）で地産地消及び電力融通（直流・交流）ができるｴﾈﾙｷﾞｰﾈｯﾄﾜｰｸｼｽ
ﾃﾑを構築・検証し、地域エネルギー事業の基盤づくり、ＣＯ２を削減し、持続可能な社会づくりを目指す。

３年間の技術開発項目及びその位置づけ（２）「組合せる」技術の開発
２－１．家庭用ハイブリッド電力制御盤の開発・・・・・・・・・・・・・・・ＮＴＴデータアウラ
２－２．電源と熱源の組合せ利用システムの検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ＮＴＴ－Ｆ

地域で分散された再生可能エネルギー（自立電■山形県実証サイト 実証イメージ図（３）「連携・融通する」技術の開発

３－１．自立型交流連携システムの開発・・・・ＮＴＴデータアウラ、ＶＰＥＣ、大阪ガス
源）を、需要家（住宅、オフィス、学校等）で地産～

３－２．直流給配電ネットワークシステムの開発・・・・・ＮＴＴ－Ｆ、ＮＴＴデータアウラ
３－３．交直連携システムの開発・・・・・・・・・・・・・・・・・ＮＴＴ－Ｆ、ＮＴＴデータアウラ

G

池消及び電力融通（直流・交流）ができるエネル

3－2 ｴﾈﾙｷﾞｰ（４）地域ＥＭＳの開発
４－１．地域ＥＭＳの開発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ＮＴＴ－Ｆ、ＮＴＴデータアウラ

ｾﾝﾀ

ギーネットワークシステムを構築・検証し、地域エ4－1（５）フィージビリティスタディ
５－１．ビジネスモデル、事業展開シナリオの作成
・・・・・・・・・ＮＴＴ－Ｆ、エネルギー戦略研究所、大阪ガス
５－２．地域エネルギー事業実現に向けた調査・分析
・・・・エネルギー戦略研究所、山形県、山形パナソニック
５－３．国際標準化、法規制対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ＮＴＴ－Ｆ、北電総合設計

地域EMS

ネルギー事業の基盤づくり、ＣＯ２を削減し、持続可能な社会づくりを目指す。

■帯広市実証サイト 実証イメージ図
帯広実証の成果を最終年度
山形サイトへ展開予定

～

EMS

ＬＥＤ

1-3

ＬＥＤ

整流装置

1-2

1-2

SWSW

DC380V
アダプタ
1-21-1
直流ＰＣＳ

蓄電池

2－1
ＨＢＥ

凡例

ノートＰＣ

2－1

： 交流配線： 直流配線： 各種電源システム

1-1

ＨＢＥ

電気自動車

ＨＢＥ

3－3

3－1

： 負荷
帯広市役所 清掃事業課

Copyright © NTT FACILITIES, INC. All right reserved.

6