地楽モニタ ＴＭ－１ 取扱説明書①②③

このたびは、地楽モニタ ＴＭ－１をご採用いただき誠にありがとうございました。
ご使用前には、必ずこの取扱説明書をお読みくださいますよう、お願い申し上げます。
本製品は、道路照明柱の地絡箇所を特定するために照明柱に設置して使用します。

④⑤⑥⑦⑧

１．安全上の注意事項
ここに記載した注意事項は、安全にご使用いただくための重要な内容です。
注意事項のレベルを[警告]と[注意]に区分しています。

警
注

告 人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容です。
意 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容です。

⑨⑩

警 告 （一般事項）●心臓ペースメーカー等の医療機器を装着した人に磁石を近付けないでください。
※医療機器の故障を招くおそれがありますので近付けないでください。

⑪⑫⑬

注意事項
●取扱説明書の内容をご確認の上、施工してください。
※施工不備による、故障、事故の原因になります。
●周囲温度が－２５～＋７０℃を超えるような設置場所では使用しないでください。また、高湿度による結露、粉塵、腐食性ガス等の環境では使用しないでください。
※地楽モニタの劣化が進み、故障の原因になります。
●地楽モニタを改造、分解をしないでください。
※故障の原因となります。
●地楽モニタの樹脂ケースが損傷するような、外力（落下、衝撃）を加えないでください。
※故障の原因となります。
●光ファイバが損傷するような、外力を加えないでください。
※故障の原因となります。
●金属アレルギー体質の方が磁石に触れないでください。
※肌が荒れたり、赤くなったりするおそれがあります。
●磁石をクレジットカード・キャッシュカード等に近付けないでください。
※使用できなくなるおそれがあります。
●磁石をパソコン・スマートフォン・時計等の精密機器に近付けないでください。
※故障のおそれがあります。
●不要になった場合は、一般の不燃ゴミとして廃棄してください。

⑭⑮

表２：黒色の樹脂ケースです。
：地絡電流を検出すると点滅します。
：設置するときに使用します。強力磁石（ネオジム磁石）ですので取扱いにはご注意ください。（１．安全上のご注意を熟読ください）クランプ式電流センサ(CT1) ：灯具側の電線にクランプします。
クランプ式電流センサ(CT2) ：幹線側の電線にクランプします。
光ファイバ：本体内部の LED 光をボルト表示部に伝達します。
ビニルキャップ：ボルト加工品と接続します。
バッテリーチェックボタン ：電池が使用可能であることを確認できます。押した時に⑫バッテリー灯が点灯すれば使用可能です。
CT1 セットボタン：CT1 表示回路の点検時に使用します。押した時に②ボルト表示部と⑬CT1 表示灯が約 0.7 秒に 1 回点滅すれば正常です。
CT2 セットボタン：CT2 表示回路の点検時に使用します。押した時に②ボルト表示部と⑭CT2 表示灯が約 2 秒に 1 回点滅すれば正常です。
リセットボタン：押すと②ボルト表示部，⑫CT1 表示灯，⑬CT2 表示灯が消灯します。
バッテリー灯：電池が使用可能であることを確認できます。⑧バッテリーチェックボタンを押した時に点灯すれば使用可能です。
CT1 表示灯：④CT1 が設定値以上の地絡電流を検出した時、または⑨CT1 セットボタンが押された時に約 0.7 秒に 1 回点滅します。
CT2 表示灯：⑤CT2 が設定値以上の地絡電流を検出した時、または⑩CT2 セットボタンが押された時に約 2 秒に 1 回点滅します。
ボルト加工品：表示部を設けた特殊ボルトです。照明柱の点検口の種類によって取付けるボルトを選択します。

５．電気的性能
表３に地楽モニタＴＭ－１の電気的性能を示します。

表３
項

定格不動作電流
動作時間

格

動作表示
感度電流
漏電動作
慣性不動作性能
絶縁抵抗

その他②ボルト表示部⑫バッテリー灯⑧バッテリー
チェックボタン性 能125mA,200mA,400mA
600mA （TM-1-10-36-125,200,400, TM-1-16-36-125,200,400のCT2）50mA0.3秒±0.1秒
CT1が検出した場合
ボルト表示部と本体表示部が約0.7秒に1回点滅する。
CT2が検出した場合
ボルト表示部と本体表示部が約2秒に1回点滅する。
定格不動作電流を超え、定格感度電流以下で動作すること。
定格感度電流を0.4秒間通電したときに動作すること。
10Aを50ms通電したときに動作しないこと。
電流センサのコア
DC500Vにおいて、100MΩ以上であること。
－ 本体ケース間

注) 電気的性能における測定時の温度・湿度はJIS Z 8703（試験場所の標準状態）に記されている常温(20±15℃)・常湿 (65±20％)による。
６．標準配線図と接続位置
図１に標準配線図と接続位置を示します。

ボルト加工品の種類
対象照明柱
（参考）

ボルト加工品M12×20
ボルト加工品M12×35
ボルト加工品M8×20

通常開口部（標準仕様）
ハイパー開口部
ハイパー開口部フラッシュレバー方式

MCB

CT

AC265V
RTR⑮ボルト加工品

接続位置
N⑭CT2 表示灯

S【ボルト加工品T

SHT

Ｍ１２×２０】ＧＲランプ
CT

バッ テ リ ー チ ェ ッ ク④クランプ式
電流センサ(CT1)

ＣＴ ２EB(E)

地楽モ ニ タＴ Ｍ －１
ＣＴ １

MCB

第2回路

[第n回路[CTＣＴ２

セッ ト③磁石

リ セッ ト【ボルト加工品

Ｍ１２×３５】⑤クランプ式
電流センサ(CT2)ATL⑦ビニルキャップ

CDS【ボルト加工品

地楽モニタ(電気室用 )

⑩CT2 セットボタン⑨CT1 セットボタン※1 CT1はランプ以外の電線をクランプしても良い※2 CT2は図のように送り側の電源ケーブルをクランプ
RSTS

Ｍ８×２０】

図１⑥光ファイバ

照明柱 Ｎ
ランプ
安定器

第1回路

⑬CT1 表示灯⑪リセットボタン

ＣＴ１

照明柱 １
ランプ
安定器

電気室

電灯・動力

①本体

地楽モニタＴＭ－１の電気的性能

電流センサのコア
AC2000V 1分間印加にて異常のないこと。
－ 本体ケース間
検出した地絡表示のLED点滅は、7時間～8時間で自動リセットする。

耐電圧

種類

４．各部の名称と機能目

定格感度電流定２．特長（１）照明柱のジョイントボックス付近に磁石により簡単に設置できます。
（２）電池方式ですので、電源への接続作業は不要です。
（３）照明柱開口部を開けずに地絡箇所を特定することができます。
（４）灯具側と幹線側の 2 個の CT（電流センサ）により地絡を検出できます。
（５）灯具側で検出した場合は速い点滅表示、幹線側で検出した場合は遅い点滅表示を行います。
（６）検出した地絡表示の LED 点滅は、タイマーで自動リセットされリセット操作不要です。
３．種類
地楽モニタＴＭ－１の種類を表１、ボルト加工品の種類を表２に示します。
表１ 地楽モニタＴＭ－１の種類

本体
ボルト表示部
磁石

標準配線図と接続位置

N

安定器

CT1

※1 地楽モニタCT2 ※2

７．設置方法(1) 照明柱の点検口の蓋をはずし、蓋の上部（※）のボルトをはずしてください。
(Ｅリングが付いている場合、Ｅリングもはずしてください。)

10．ケーブルサイズと対応 CT について
表４に電線・ケーブルサイズと CT 対応表を示します。
照明設備標準仕様書を参考にしていますが、メーカーによる差がある可能性がありますので確認をお願いします。

照明柱断面図

表４断面積
電線２(mm ）1.25IV2電線・ケーブルサイズと CT 対応表

断面積本数（本）芯数（本）ケーブル
２34 5～7(mm ） 2+1 3+1 4+13.5
φ16φ105.5VVR8φ241422φ3611.地絡箇所特定方法①灯具で地絡した場合、地絡した灯具の地楽モニタの CT1 が点滅
電気室～地絡点手前の地楽モニタの CT2 が点滅

電気室
配電盤

※右図のように A 寸法が狭い場合、(4)の光ファイバが通らないため下部のボルトを外してください。
(2)
(3)

×

地楽モニタ（本体）を点検口の横に取り付けてください。（背面の磁石で固定されます。）
灯具側の電線に CT1 を、幹線側の電線に CT2 をクランプしてください。
(CT2 が落下しないようにロックタイバンドを幹線に巻き付けてください。）

CT1―

○

○

○

●

○

○

○

●：点滅

CT2●

●

●

●

○

○

○

○

○：消灯

ロックタイ
バンド

②線路で地絡した場合、電気室～地絡点手前の地楽モニタの CT2 が点滅

電気室
(2)
(4)

(3) CT1(3) CT2

配電盤

光ファイバを点検口の上部ねじ穴に通してください。
（光ファイバ先端を表に出します。
）※光ファイバの扱いについては十分注意してください。折れると機能しません。

×CT1―

○

○

○

○

○

○

○

●：点滅

CT2●

●

●

●

○

○

○

○

○：消灯

③線路と灯具で同時に地絡した場合、地絡した灯具の地楽モニタの CT1 と CT2(5)(6)(7)

が同時に点滅し、電気室～地絡点手前の地楽モニタの CT2 が点滅

CT1、CT2 光ファイバの余長をビニルタイでまとめてください。
点検口の蓋に、ボルト表示部を挿入し E リングを取り付けてください。
（E リングがついていた場合）
ボルト表示部と光ファイバ先端をビニルキャップで固定してください。

電気室
配電盤

××
(6)
(8)

(7)

点検口蓋上下ボルトを締付け固定してください。設置完了です。

８．動作チェック方法(1)
バッテリーチェックボタンを押し、バッテリー灯（緑）が点灯することを確認してください。
(2)
CT1 セットボタンを押し、CT1 表示灯（赤）とボルト表示部が速い点滅（約 0.7 秒に 1 回）を行うことを確認してください。
(3)
リセットボタンを押し消灯することを確認してください。
(4)
CT2 セットボタンを押し、CT2 表示灯（赤）とボルト表示部が遅い点滅（約 2 秒に 1 回）を行うことを確認してください。
(5)
リセットボタンを押し消灯することを確認してください。
９．使用可能期間
使用可能期間は、20 回動作した場合または 10 年間です。交換をお願いします。

○○●：点 灯CT1―○

○

○

●

○

○

○

●：点滅

CT2●

●

●

●

●

○

○

○

○：消灯

〒532-8512 大阪市淀川区田川 2 丁目 1 番 11 号
ＴＥＬ ０６－７１７７－６７６０
ＦＡＸ ０６－６３０８－０９６２
2023 年 06 月 作成

ＴＳ３２４Ｇ