Ver.08（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10

第二章 単位住戸の一次エネルギー消費量

第二節 設計一次エネルギー消費量
1. 適用範囲
本計算方法は、用途が住宅である建築物又は建築物の住宅部分の一次エネルギー消費量の計算に適用し、一戸建ての住宅及び共同住宅における住戸部分（以下、「住戸」という。）が該当する。共同住宅における共用部の計算方法は別途定める。

2. 引用規格なし

3. 用語の定義
第一章の定義を適用する。

4. 記号及び単位
4.1 記号
本計算で用いる記号及び単位は表 1 による。
表 1 記号及び単位
記号
𝐸𝐴𝑃

意味
家電の設計一次エネルギー消費量

𝐸𝐶

冷房設備の設計一次エネルギー消費量

MJ/yr,
MJ/h

𝐸𝐶𝐶
𝐸𝐶𝐺

調理の設計一次エネルギー消費量
コージェネレーション設備の設計一次エネルギー消費量

MJ/h
MJ/h

𝐸𝐶𝐺,𝑠𝑒𝑙𝑙
𝐸𝐸

コージェネレーション備による売電量（一次エネルギー）
1 年当たりの設計消費電力量

MJ/yr
kWh/yr

𝐸𝐸,𝐴𝑃
𝐸𝐸,𝐶

家電の消費電力量
冷房設備の消費電力量

kWh/h
kWh/h

𝐸𝐸,𝐶𝐶
𝐸𝐸,𝐶𝐺,𝑔𝑒𝑛

調理の消費電力量
コージェネレーション設備による発電量

kWh/h
kWh/h

𝐸𝐸,𝐶𝐺,ℎ,コージェネレーション設備による発電量のうちの自家消費分

kWh/h
kWh/yr

𝐸𝐸,𝐶𝐺,𝑠𝑒𝑙𝑓
𝐸𝐸,𝐶𝐺,𝑠𝑒𝑙𝑙

コージェネレーション設備による発電量のうちの自己消費分
コージェネレーション設備による売電量（二次エネルギー）

kWh/yr
kWh/h

2-2-1

単位
MJ/h

Ver.08（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10
記号
𝐸𝐺,𝐶𝐺,𝑑𝑒𝑑意味
コージェネレーション設備のガス消費量のうちの売電に係る控除対象分

単位
MJ/yr

𝐸𝐺,𝐶𝐺,𝑠𝑒𝑙𝑙
𝐸𝐸,𝑑𝑚𝑑コージェネレーション設備による売電量に係るガス消費量の控除量
電力需要

MJ/yr
kWh/h

𝐸𝐸,𝐻
𝐸𝐸,𝐿

暖房設備の消費電力量
照明設備の消費電力量

kWh/h
kWh/h

𝐸𝐸,𝑃𝑉
𝐸𝐸,𝑃𝑉,ℎ

太陽光発電設備による発電量
太陽光発電設備による発電量のうちの自家消費分

kWh/h
kWh/h

𝐸𝐸,𝑃𝑉,𝑠𝑒𝑙𝑙
𝐸𝐸,𝑉

太陽光発電設備による売電量（二次エネルギー）
機械換気設備の消費電力量

kWh/h
kWh/h

𝐸𝐸,𝑊
𝐸𝐺

給湯設備の消費電力量
1 年当たりの設計ガス消費量

kWh/h
MJ/yr

𝐸𝐺,𝐴𝑃
𝐸𝐺,𝐶

家電のガス消費量
冷房設備のガス消費量

MJ/h
MJ/h

𝐸𝐺,𝐶𝐶
𝐸𝐺,𝐶𝐺

調理のガス消費量
コージェネレーション設備のガス消費量

MJ/h
MJ/h

𝐸𝐺,𝐻
𝐸𝐺,𝑊

暖房設備のガス消費量
給湯設備のガス消費量

MJ/h
MJ/h

𝐸𝐻

暖房設備の設計一次エネルギー消費量

MJ/yr,
MJ/h

𝐸𝐾
𝐸𝐾,𝐴𝑃

1 年当たりの設計灯油消費量
家電の灯油消費量

MJ/yr
MJ/h

𝐸𝐾,𝐶
𝐸𝐾,𝐶𝐶

冷房設備の灯油消費量
調理の灯油消費量

MJ/h
MJ/h

𝐸𝐾,𝐶𝐺
𝐸𝐾,𝐻

コージェネレーション設備の灯油消費量
暖房設備の灯油消費量

MJ/h
MJ/h

𝐸𝐾,𝑊
𝐸𝐿

給湯設備の灯油消費量
照明設備の設計一次エネルギー消費量

MJ/h
MJ/yr

𝐸𝑀
𝐸𝑀,𝐴𝑃

その他の設計一次エネルギー消費量
家電のその他の燃料による設計一次エネルギー消費量

MJ/yr
MJ/h

𝐸𝑀,𝐶
𝐸𝑀,𝐶𝐶

冷房設備のその他の燃料による一次エネルギー消費量
調理のその他の燃料による一次エネルギー消費量

MJ/h
MJ/h

𝐸𝑀,𝐻
𝐸𝑀,𝑊

暖房設備のその他の燃料による一次エネルギー消費量
給湯設備のその他の燃料による一次エネルギー消費量

MJ/h
MJ/h

𝐸𝑃𝑉,𝑠𝑒𝑙𝑙
𝐸𝑆

太陽光発電設備による売電量（一次エネルギー）
エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減量

MJ/yr
MJ/yr

𝐸𝑆,ℎ

エネルギー利用効率化設備による発電量のうちの自家消費分に係る設計一次エネ
ルギー消費量の削減量

MJ/yr

𝐸𝑆,𝑠𝑒𝑙𝑙𝐸𝑇∗

コージェネレーション設備による売電量に係る設計一次エネルギー消費量の控除量
設計一次エネルギー消費量

MJ/yr
MJ/yr

𝐸𝑈𝑇

未処理負荷の設計一次エネルギー消費量相当値

𝐸𝑈𝑇,𝐶

冷房設備の未処理冷房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値

MJ/yr
MJ/h
MJ/yr

𝐸𝑈𝑇,𝐻

暖房設備の未処理暖房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値

𝐸𝑉

機械換気設備の設計一次エネルギー消費量

𝐸𝑊

給湯設備（コージェネレーション設備を含む）の設計一次エネルギー消費量

𝑒𝐵𝐵,𝑎𝑣𝑒

コージェネレーション設備の給湯時のバックアップボイラーの年間平均効率

MJ/yr
MJ/yr,
MJ/h
-

𝑓𝑝𝑟𝑖𝑚

電気の量１キロワット時を熱量に換算する係数

kJ/kWh

2-2-2

MJ/h
MJ/yr

Ver.08（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10
記号
𝑄𝐶𝐺,ℎ

意味
コージェネレーション設備による製造熱量のうちの自家消費算入分

単位
MJ/yr

4.2 添え字
本計算で用いる添え字は表 2 による。
表 2 添え字
添え字
𝑑

日付

意味

𝑡

時刻

5. 設計一次エネルギー消費量
1 年当たりの設計一次エネルギー消費量𝐸𝑇∗ は、式(1)により表される。
𝐸𝑇∗ = 𝐸𝐻 + 𝐸𝐶 + 𝐸𝑉 + 𝐸𝐿 + 𝐸𝑊 − 𝐸𝑆 + 𝐸𝑀

(1)

ここで、
𝐸𝑇∗

：1 年当たりの設計一次エネルギー消費量（MJ/yr）

𝐸𝐻：1 年当たりの暖房設備の設計一次エネルギー消費量（MJ/yr）

𝐸𝐶：1 年当たりの冷房設備の設計一次エネルギー消費量（MJ/yr）

𝐸𝑉：1 年当たりの機械換気設備の設計一次エネルギー消費量（MJ/yr）

𝐸𝐿：1 年当たりの照明設備の設計一次エネルギー消費量（MJ/yr）

𝐸𝑊：1 年当たりの給湯設備（コージェネレーション設備を含む）の設計一次エネルギー消費量（MJ/yr）

𝐸𝑆：1 年当たりのエネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減量（MJ/yr）

𝐸𝑀：1 年当たりのその他の設計一次エネルギー消費量（MJ/yr）

である。

6. 暖房設備の設計一次エネルギー消費量
1 年当たりの暖房設備の設計一次エネルギー消費量𝐸𝐻 は、式(2)により表される。
365 23

𝐸𝐻 = ∑ ∑ 𝐸𝐻,𝑑,𝑡(2)

𝑑=1 𝑡=0

ここで、𝐸𝐻：1 年当たりの暖房設備の設計一次エネルギー消費量（MJ/yr）

𝐸𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖房設備の設計一次エネルギー消費量（MJ/h）である。
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖房設備の設計一次エネルギー消費量𝐸𝐻,𝑑,𝑡 は、地域の区分が 8 地
域の場合は0とし、それ以外の場合は、式(3)により表される。
𝐸𝐻,𝑑,𝑡 = 𝐸𝐸,𝐻,𝑑,𝑡 × 𝑓𝑝𝑟𝑖𝑚 × 10−3 + 𝐸𝐺,𝐻,𝑑,𝑡 + 𝐸𝐾,𝐻,𝑑,𝑡 + 𝐸𝑀,𝐻,𝑑,𝑡 + 𝐸𝑈𝑇,𝐻,𝑑,𝑡
2-2-3

(3)

Ver.08（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10
ここで、
𝐸𝐸,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖房設備の消費電力量（kWh/h）

𝑓𝑝𝑟𝑖𝑚：電気の量 1kWh を熱量に換算する係数（第二章第一節付録 B）（kJ/kWh）

𝐸𝐺,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖房設備のガス消費量（MJ/h）

𝐸𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖房設備の設計一次エネルギー消費量（MJ/h）

𝐸𝐾,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖房設備の灯油消費量（MJ/h）

𝐸𝑀,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖房設備のその他の燃料による一次エネルギー消費量（MJ/h）

𝐸𝑈𝑇,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖房設備の未処理暖房負荷の設計一次エネルギー消費量相当
値（MJ/h）

である。

7. 冷房設備の設計一次エネルギー消費量
1 年当たりの冷房設備の設計一次エネルギー消費量𝐸𝐶 は、式(4)により表される。
365 23𝐸𝐶 = ∑ ∑ 𝐸𝐶,𝑑,𝑡(4)

𝑑=1 𝑡=0

ここで、𝐸𝐶：1 年当たりの冷房設備の設計一次エネルギー消費量（MJ/yr）

𝐸𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの冷房設備の設計一次エネルギー消費量（MJ/h）である。
日付𝑑における時刻𝑡における 1 時間当たりの冷房設備の設計一次エネルギー消費量𝐸𝐶,𝑑,𝑡 は、式(5)により表される。
𝐸𝐶,𝑑,𝑡 = 𝐸𝐸,𝐶,𝑑,𝑡 × 𝑓𝑝𝑟𝑖𝑚 × 10−3 + 𝐸𝐺,𝐶,𝑑,𝑡 + 𝐸𝐾,𝐶,𝑑,𝑡 + 𝐸𝑀,𝐶,𝑑,𝑡 + 𝐸𝑈𝑇,𝐶,𝑑,𝑡

(5)

ここで、
𝐸𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの冷房設備の設計一次エネルギー消費量（MJ/h）

𝐸𝐸,𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの冷房設備の消費電力量（kWh/h）

𝐸𝐺,𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの冷房設備のガス消費量（MJ/h）

𝐸𝐾,𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの冷房設備の灯油消費量（MJ/h）

𝐸𝑀,𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの冷房設備のその他の燃料による一次エネルギー消費量（MJ/h）

𝐸𝑈𝑇,𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの冷房設備の未処理冷房負荷の設計一次エネルギー消費量相当
値（MJ/h）

𝑓𝑝𝑟𝑖𝑚：電気の量 1kWh を熱量に換算する係数（第二章第一節付録 B）（kJ/kWh）である。日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの冷房設備の未処理冷房負荷の設計一次エネルギー消費量相
当値𝐸𝑈𝑇,𝐶,𝑑,𝑡 は、第四章「暖冷房設備」第二節「ダクト式セントラル空調機」により定まる。

2-2-4

Ver.08（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10

8. 機械換気設備の設計一次エネルギー消費量
1 年当たりの機械換気設備の設計一次エネルギー消費量𝐸𝑉 は、式(6)により表される。
365 23𝐸𝑉 = ∑ ∑ 𝐸𝐸,𝑉,𝑑,𝑡 × 𝑓𝑝𝑟𝑖𝑚 × 10−3(6)𝑑=1 𝑡=0

ここで、
𝐸𝐸,𝑉,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの機械換気設備の消費電力量（kWh/h）𝐸𝑉：1 年当たりの機械換気設備の設計一次エネルギー消費量（MJ/yr）

𝑓𝑝𝑟𝑖𝑚：電気の量 1kWh を熱量に換算する係数（第二章第一節付録 B）（kJ/kWh）である。

9. 照明設備の設計一次エネルギー消費量
1 年当たりの照明設備の設計一次エネルギー消費量𝐸𝐿 は、式(7)により表される。
365 23𝐸𝐿 = ∑ ∑ 𝐸𝐸,𝐿,𝑑,𝑡 × 𝑓𝑝𝑟𝑖𝑚 × 10−3(7)𝑑=1 𝑡=0

ここで、
𝐸𝐸,𝐿,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの照明設備の消費電力量（kWh/h）𝐸𝐿：1 年当たりの照明設備の設計一次エネルギー消費量（MJ/yr）

𝑓𝑝𝑟𝑖𝑚：電気の量 1kWh を熱量に換算する係数（第二章第一節付録 B）（kJ/kWh）である。

10. 給湯設備及びコージェネレーション設備の設計一次エネルギー消費量
1 年当たりの給湯設備（コージェネレーション設備を含む）の設計一次エネルギー消費量𝐸𝑊 は、給湯設備がコージェネレーション設備ではない場合は式(8a)により表され、給湯設備がコージェネレーション設備の場合は式(8b)により表される。
365 23

𝐸𝑊 = ∑ ∑ 𝐸𝑊,𝑑,𝑡(8a)𝑑=1 𝑡=0

365 23

𝐸𝑊 = ∑ ∑ 𝐸𝐶𝐺,𝑑,𝑡
𝑑=1 𝑡=0

ここで、
2-2-5

(8b)

Ver.08（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10𝐸𝑊,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの給湯設備の設計一次エネルギー消費量（MJ/h）

𝐸𝐶𝐺,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのコージェネレーション設備の設計一次エネルギー消費量（MJ/h）

𝐸𝑊：1 年当たりの給湯設備（コージェネレーション設備を含む）の設計一次エネルギー消費量（MJ/yr）である。
10.1 給湯設備の設計一次エネルギー消費量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの給湯設備の設計一次エネルギー消費量𝐸𝑊,𝑑,𝑡 は、式(9)により表される。
𝐸𝑊,𝑑,𝑡 = 𝐸𝐸,𝑊,𝑑,𝑡 × 𝑓𝑝𝑟𝑖𝑚 × 10−3 + 𝐸𝐺,𝑊,𝑑,𝑡 + 𝐸𝐾,𝑊,𝑑,𝑡 + 𝐸𝑀,𝑊,𝑑,𝑡

(9)

ここで、
𝐸𝐸,𝑊,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの給湯設備の消費電力量（kWh/h）

𝐸𝐺,𝑊,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの給湯設備のガス消費量（MJ/h）

𝐸𝐾,𝑊,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの給湯設備の灯油消費量（MJ/h）

𝐸𝑀,𝑊,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの給湯設備のその他の燃料による一次エネルギー消費量（MJ/h）

𝐸𝑊,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの給湯設備の設計一次エネルギー消費量（MJ/h）

𝑓𝑝𝑟𝑖𝑚：電気の量 1kWh を熱量に換算する係数（第二章第一節付録 B）（kJ/kWh）である。
10.2 コージェネレーション設備の設計一次エネルギー消費量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのコージェネレーション設備の設計一次エネルギー消費量𝐸𝐶𝐺,𝑑,𝑡 は、
式(10)により表される。
𝐸𝐶𝐺,𝑑,𝑡 = 𝐸𝐺,𝐶𝐺,𝑑,𝑡 + 𝐸𝐾,𝐶𝐺,𝑑,𝑡

(10)

ここで、
𝐸𝐶𝐺,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのコージェネレーション設備の設計一次エネルギー消費量（MJ/h）

𝐸𝐺,𝐶𝐺,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのコージェネレーション設備のガス消費量（MJ/h）

𝐸𝐾,𝐶𝐺,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのコージェネレーション設備の灯油消費量（MJ/h）である。

11. その他の設計一次エネルギー消費量
1 年当たりのその他の設計一次エネルギー消費量𝐸𝑀 は、式(11)により表される。
365 23

𝐸𝑀 = ∑ ∑(𝐸𝐴𝑃,𝑑,𝑡 + 𝐸𝐶𝐶,𝑑,𝑡 )𝑑=1 𝑡=0

ここで、𝐸𝐴𝑃,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの家電の設計一次エネルギー消費量（MJ/h）

𝐸𝐶𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの調理の設計一次エネルギー消費量（MJ/h）

𝐸𝑀：1 年当たりのその他の設計一次エネルギー消費量（MJ/yr）

2-2-6

(11)

Ver.08（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10である。
11.1 家電の設計一次エネルギー消費量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの家電の設計一次エネルギー消費量𝐸𝐴𝑃,𝑑,𝑡 は、式(12)により表される。
𝐸𝐴𝑃,𝑑,𝑡 = 𝐸𝐸,𝐴𝑃,𝑑,𝑡 × 𝑓𝑝𝑟𝑖𝑚 × 10−3 + 𝐸𝐺,𝐴𝑃,𝑑,𝑡 + 𝐸𝐾,𝐴𝑃,𝑑,𝑡 + 𝐸𝑀,𝐴𝑃,𝑑,𝑡

(12)

ここで、
𝐸𝐴𝑃,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの家電の設計一次エネルギー消費量（MJ/h）

𝐸𝐸,𝐴𝑃,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの家電の消費電力量（kWh/h）

𝐸𝐺,𝐴𝑃,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの家電のガス消費量（MJ/h）

𝐸𝐾,𝐴𝑃,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの家電の灯油消費量（MJ/h）

𝐸𝑀,𝐴𝑃,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの家電のその他の燃料による一次エネルギー消費量（MJ/h）

𝑓𝑝𝑟𝑖𝑚：電気の量 1kWh を熱量に換算する係数（第二章第一節付録 B）（kJ/kWh）である。
11.2 調理の設計一次エネルギー消費量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの調理の設計一次エネルギー消費量𝐸𝐶𝐶,𝑑,𝑡 は、式(13)により表される。
𝐸𝐶𝐶,𝑑,𝑡 = 𝐸𝐸,𝐶𝐶,𝑑,𝑡 × 𝑓𝑝𝑟𝑖𝑚 × 10−3 + 𝐸𝐺,𝐶𝐶,𝑑,𝑡 + 𝐸𝐾,𝐶𝐶,𝑑,𝑡 + 𝐸𝑀,𝐶𝐶,𝑑,𝑡

(13)

ここで、
𝐸𝐶𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの調理の設計一次エネルギー消費量（MJ/h）

𝐸𝐸,𝐶𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの調理の消費電力量（kWh/h）

𝐸𝐺,𝐶𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの調理のガス消費量（MJ/h）

𝐸𝐾,𝐶𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの調理の灯油消費量（MJ/h）

𝐸𝑀,𝐶𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの調理のその他の燃料による一次エネルギー消費量（MJ/h）

𝑓𝑝𝑟𝑖𝑚：電気の量 1kWh を熱量に換算する係数（第二章第一節付録 B）（kJ/kWh）である。

12. エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減量
1 年当たりのエネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減量𝐸𝑆 は、式(14)により表される。
𝐸𝑆 = 𝐸𝑆,ℎ + 𝐸𝑆,𝑠𝑒𝑙𝑙

(14)

ここで、
𝐸𝑆

：1 年当たりのエネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減量（MJ/yr）

𝐸𝑆,ℎ：1 年当たりのエネルギー利用効率化設備による発電量のうちの自家消費分に係る設計一次エネルギー
消費量の削減量（MJ/yr）

𝐸𝑆,𝑠𝑒𝑙𝑙：1 年当たりのコージェネレーション設備による売電量に係る設計一次エネルギー消費量の控除量（MJ/yr）

である。
2-2-7

Ver.08（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10
1 年当たりのエネルギー利用効率化設備による発電量のうちの自家消費分に係る設計一次エネルギー消費量の削減量𝐸𝑆,ℎ は、式(15)により表される。
365 23𝐸𝑆,ℎ = ∑ ∑(𝐸𝐸,𝑃𝑉,ℎ,𝑑,𝑡 + 𝐸𝐸,𝐶𝐺,ℎ,𝑑,𝑡 ) × 𝑓𝑝𝑟𝑖𝑚 × 10−3(15)

𝑑=1 𝑡=0

ここで、
𝐸𝐸,𝑃𝑉,ℎ,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの太陽光発電設備による発電量のうちの自家消費分（kWh/h）
𝐸𝐸,𝐶𝐺,ℎ,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのコージェネレーション設備による発電量のうちの自家消費分（kWh/h）
𝐸𝑆,ℎ：1 年当たりのエネルギー利用効率化設備による発電量のうちの自家消費分に係る設計一次エネルギー
消費量の削減量（MJ/yr）

𝑓𝑝𝑟𝑖𝑚：電気の量 1kWh を熱量に換算する係数（第二章第一節付録 B）（kJ/kWh）である。
1 年当たりのコージェネレーション設備による売電量に係る設計一次エネルギー消費量の控除量𝐸𝑆,𝑠𝑒𝑙𝑙 は、
式(16)により表される。
𝐸𝑆,𝑠𝑒𝑙𝑙 = 𝐸𝐺,𝐶𝐺,𝑠𝑒𝑙𝑙

(16)

ここで、
𝐸𝑆,𝑠𝑒𝑙𝑙：1 年当たりのコージェネレーション設備による売電量に係る設計一次エネルギー消費量の控除量（MJ/yr）

𝐸𝐺,𝐶𝐺,𝑠𝑒𝑙𝑙 ：1 年当たりのコージェネレーション設備による売電量に係るガス消費量の控除量（MJ/yr）である。
12.1 太陽光発電設備による発電量のうちの自家消費分
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの太陽光発電設備による発電量のうちの自家消費分𝐸𝐸,𝑃𝑉,ℎ,𝑑,𝑡 とは、太陽光発電設備による発電量のうち当該住戸で消費される電力量のことを言い、式(17)により表される。
太陽光発電設備を採用しない場合：
𝐸𝐸,𝑃𝑉,ℎ,𝑑,𝑡 = 0(17-1)

𝐸𝐸,𝑃𝑉,ℎ,𝑑,𝑡 = min(𝐸𝐸,𝑃𝑉,𝑑,𝑡 , 𝐸𝐸,𝑑𝑚𝑑,𝑑,𝑡 − 𝐸𝐸,𝐶𝐺,ℎ,𝑑,𝑡 )(17-2)

太陽光発電設備を採用する場合：

ここで、𝐸𝐸,𝑃𝑉,ℎ,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの太陽光発電設備による発電量のうちの自家消費分（kWh/h）
𝐸𝐸,𝑃𝑉,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの太陽光発電設備による発電量（kWh/h）

𝐸𝐸,𝑑𝑚𝑑,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの電力需要（kWh/h）
𝐸𝐸,𝐶𝐺,,ℎ𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのコージェネレーション設備による発電量（kWh/h）

である。

2-2-8

Ver.08（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.1012.2 コージェネレーション設備による発電量のうちの自家消費分
1 年当たりのコージェネレーション設備による発電量のうちの自家消費分𝐸𝐸,𝐶𝐺,ℎ とは、コージェネレーション
設備による発電量のうち当該住戸で消費される電力量のことを言い、式(18)により表される。
365 23

𝐸𝐸,𝐶𝐺,ℎ = ∑ ∑ 𝐸𝐸,𝐶𝐺,ℎ,𝑑,𝑡(18)

𝑑=1 𝑡=0

ここで、𝐸𝐸,𝐶𝐺,ℎ： 1 年当たりのコージェネレーション設備による発電量のうちの自家消費分（kWh/yr）

𝐸𝐸,𝐶𝐺,ℎ,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのコージェネレーション設備による発電量のうちの自家消費分（kWh/h）

である。
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのコージェネレーション設備による発電量のうちの自家消費分𝐸𝐸,𝐶𝐺,ℎ,𝑑,𝑡は、式(19)により表される。
コージェネレーション設備を採用しない場合：
𝐸𝐸,𝐶𝐺,ℎ,𝑑,𝑡 = 0(19-1)

コージェネレーション設備を採用する場合：
𝐸𝐸,𝐶𝐺,ℎ,𝑑,𝑡 = 𝑚𝑖𝑛(𝐸𝐸,𝐶𝐺,𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑡 , 𝐸𝐸,𝑑𝑚𝑑,𝑑,𝑡 )(19-2)

ここで、
𝐸𝐸,𝐶𝐺,ℎ,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのコージェネレーション設備による発電量のうちの自家消費分（kWh/h）
𝐸𝐸,𝑑𝑚𝑑,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの電力需要（kWh/h）
𝐸𝐸,𝐶𝐺,𝑔𝑒𝑛𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのコージェネレーション設備による発電量（kWh/h）である。
12.3 コージェネレーション設備による売電量に係るガス消費量の控除量
1 年当たりのコージェネレーション設備による売電量に係るガス消費量の控除量𝐸𝐺,𝐶𝐺,𝑠𝑒𝑙𝑙 とは、コージェネレ
ーション設備のガス消費量のうち売電分の電力を発電するために要したガス消費量を言い、式(20)により表される。
コージェネレーション設備を採用しない場合：
𝐸𝐺,𝐶𝐺,𝑠𝑒𝑙𝑙 = 0(20-1)

コージェネレーション設備を採用する場合：
𝐸𝐺,𝐶𝐺,𝑠𝑒𝑙𝑙 = 𝐸𝐺,𝐶𝐺,𝑑𝑒𝑑 ×

𝐸𝐶𝐺,𝑠𝑒𝑙𝑙
𝐸𝐶𝐺,𝑠𝑒𝑙𝑙 + (𝐸𝐸,𝐶𝐺,𝑠𝑒𝑙𝑓 + 𝐸𝐸,𝐶𝐺,ℎ ) × 𝑓𝑝𝑟𝑖𝑚 × 10−3 + 𝑄𝐶𝐺,ℎ ÷ 𝑒𝐵𝐵,𝑎𝑣𝑒

ここで、
𝐸𝐶𝐺,𝑠𝑒𝑙𝑙：1 年当たりのコージェネレーション設備による売電量（一次エネルギー）（MJ/yr）

𝐸𝐸,𝐶𝐺,𝑠𝑒𝑙𝑓：1 年当たりのコージェネレーション設備による発電量のうちの自己消費分（kWh/yr）

2-2-9(20-2)

Ver.08（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10
𝐸𝐸,𝐶𝐺,ℎ： 1 年当たりのコージェネレーション設備による発電量のうちの自家消費分（kWh/yr）

𝐸𝐺,𝐶𝐺,𝑠𝑒𝑙𝑙 ：1 年当たりのコージェネレーション設備による売電量に係るガス消費量の控除量（MJ/yr）
𝐸𝐺,𝐶𝐺,𝑑𝑒𝑑 ：1 年当たりのコージェネレーション設備のガス消費量のうちの売電に係る控除対象分（MJ/yr）
𝑒𝐵𝐵,𝑎𝑣𝑒：コージェネレーション設備の給湯時のバックアップボイラーの年間平均効率(-)

𝑓𝑝𝑟𝑖𝑚：電気の量 1kWh を熱量に換算する係数（第二章第一節付録 B）（kJ/kWh）𝑄𝐶𝐺,ℎ：1 年当たりのコージェネレーション設備による製造熱量のうちの自家消費算入分(MJ/yr)である。
12.4 太陽光発電設備による売電量（参考）1 年当たりの太陽光発電設備による売電量（一次エネルギー）𝐸𝑃𝑉,𝑠𝑒𝑙𝑙 は、式(21)により表される。
365 23

𝐸𝑃𝑉,𝑠𝑒𝑙𝑙 = ∑ ∑ 𝐸𝐸,𝑃𝑉,𝑠𝑒𝑙𝑙,𝑑,𝑡 × 𝑓𝑝𝑟𝑖𝑚 × 10−3(21)

𝑑=1 𝑡=0

ここで、𝐸𝑃𝑉,𝑠𝑒𝑙𝑙：1 年当たりの太陽光発電設備による売電量（一次エネルギー）（MJ/yr）

𝐸𝐸,𝑃𝑉,𝑠𝑒𝑙𝑙,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの太陽光発電設備による売電量（二次エネルギー）（kWh/h）
𝑓𝑝𝑟𝑖𝑚：電気の量 1kWh を熱量に換算する係数（第二章第一節付録 B）（kJ/kWh）である。
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの太陽光発電設備による売電量（二次エネルギー）𝐸𝐸,𝑃𝑉,𝑠𝑒𝑙𝑙,𝑑,𝑡 は、式(22)によるものとする。
𝐸𝐸,𝑃𝑉,𝑠𝑒𝑙𝑙,𝑑,𝑡 = 𝐸𝐸,𝑃𝑉,𝑑,𝑡 − 𝐸𝐸,𝑃𝑉,ℎ,𝑑,𝑡

(22)

ここで、
𝐸𝐸,𝑃𝑉,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの太陽光発電設備による発電量（kWh/h）

𝐸𝐸,𝑃𝑉,ℎ,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの太陽光発電設備による発電量のうちの自家消費分（kWh/h）
𝐸𝐸,𝑃𝑉,𝑠𝑒𝑙𝑙,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの太陽光発電設備による売電量（二次エネルギー）（kWh/h）である。
12.5 コージェネレーション設備による売電量（参考）1 年当たりのコージェネレーション備による売電量（一次エネルギー）𝐸𝐶𝐺,𝑠𝑒𝑙𝑙 は、式(23)により表される。
365 23𝐸𝐶𝐺,𝑠𝑒𝑙𝑙 = ∑ ∑ 𝐸𝐸,𝐶𝐺,𝑠𝑒𝑙𝑙,𝑑,𝑡 × 𝑓𝑝𝑟𝑖𝑚 × 10−3(23)

𝑑=1 𝑡=0

ここで、𝐸𝐶𝐺,𝑠𝑒𝑙𝑙：1 年当たりのコージェネレーション設備による売電量（一次エネルギー）（MJ/yr）

𝐸𝐸,𝐶𝐺,𝑠𝑒𝑙𝑙,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのコージェネレーション設備による売電量（二次エネルギー）（kWh/h）
𝑓𝑝𝑟𝑖𝑚：電気の量 1kWh を熱量に換算する係数（第二章第一節付録 B）（kJ/kWh）

2-2-10Ver.08（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10である。
日付𝑑 の時刻𝑡 における 1 時間当たりのコージェネ レーション設備による売電量（ 二次エネ ルギー）
𝐸𝐸,𝐶𝐺,𝑠𝑒𝑙𝑙,𝑑,𝑡 は、式(24)によるものとする。
逆潮流を行わない場合：
𝐸𝐸,𝐶𝐺,𝑠𝑒𝑙𝑙,𝑑,𝑡 = 0(24-1)

𝐸𝐸,𝐶𝐺,𝑠𝑒𝑙𝑙,𝑑,𝑡 = 𝐸𝐸,𝐶𝐺,𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑡 − 𝐸𝐸,𝐶𝐺,ℎ,𝑑,𝑡(24-2)

逆潮流を行う場合：

ここで、𝐸𝐸,𝐶𝐺,𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのコージェネレーション設備による発電量（kWh/h）
𝐸𝐸,𝐶𝐺,ℎ,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのコージェネレーション設備による発電量のうちの自家消費分（kWh/h）
𝐸𝐸,𝐶𝐺,𝑠𝑒𝑙𝑙,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのコージェネレーション設備による売電量（二次エネルギー）（kWh/h）

である。

13. 設計二次エネルギー消費量
1 年当たりの設計消費電力量𝐸𝐸 は、式(25)により表される。
365 23365 23365 23365 23365 23

𝐸𝐸 = ∑ ∑ 𝐸𝐸,𝐻,𝑑,𝑡 + ∑ ∑ 𝐸𝐸,𝐶,𝑑,𝑡 + ∑ ∑ 𝐸𝐸,𝑉,𝑑,𝑡 + ∑ ∑ 𝐸𝐸,𝐿,𝑑,𝑡 + ∑ ∑ 𝐸𝐸,𝑊,𝑑,𝑡
𝑑=1 𝑡=0𝑑=1 𝑡=0𝑑=1 𝑡=0𝑑=1 𝑡=0𝑑=1 𝑡=0(25)
365 23365 23365 23365 23+ ∑ ∑ 𝐸𝐸,𝐴𝑃,𝑑,𝑡 + ∑ ∑ 𝐸𝐸,𝐶𝐶,𝑑,𝑡 − ∑ ∑ 𝐸𝐸,𝑃𝑉,ℎ,𝑑,𝑡 − ∑ ∑ 𝐸𝐸,𝐶𝐺,ℎ,𝑑,𝑡
𝑑=1 𝑡=0𝑑=1 𝑡=0𝑑=1 𝑡=0𝑑=1 𝑡=0

ここで、𝐸𝐸：1 年当たりの設計消費電力量（kWh/yr）

𝐸𝐸,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖房設備の消費電力量（kWh/h）

𝐸𝐸,𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの冷房設備の消費電力量（kWh/h）

𝐸𝐸,𝑉,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの機械換気設備の消費電力量（kWh/h）

𝐸𝐸,𝐿,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの照明設備の消費電力量（kWh/h）

𝐸𝐸,𝑊,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの給湯設備の消費電力量（kWh/h）

𝐸𝐸,𝐴𝑃,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの家電の消費電力量（kWh/h）

𝐸𝐸,𝐶𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの調理の消費電力量（kWh/h）

𝐸𝐸,𝑃𝑉,ℎ,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの太陽光発電設備による発電量のうちの自家消費分（kWh/h）
𝐸𝐸,𝐶𝐺,,ℎ𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのコージェネレーション設備による発電量のうちの自家消費分（kWh/h）である。1 年当たりの設計消費電力量𝐸𝐸 は、数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五
2-2-11

Ver.08（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10
入する。
1 年当たりの設計ガス消費量𝐸𝐺 は、式(26)により表される。
365 23365 23365 23365 23365 23

𝐸𝐺 = ∑ ∑ 𝐸𝐺,𝐻,𝑑,𝑡 + ∑ ∑ 𝐸𝐺,𝐶,𝑑,𝑡 + ∑ ∑ 𝐸𝐺,𝑊,𝑑,𝑡 + ∑ ∑ 𝐸𝐺,𝐶𝐺,𝑑,𝑡 + ∑ ∑ 𝐸𝐺,𝐴𝑃,𝑑,𝑡
𝑑=1 𝑡=0𝑑=1 𝑡=0𝑑=1 𝑡=0𝑑=1 𝑡=0𝑑=1 𝑡=0(26)
365 23+ ∑ ∑ 𝐸𝐺,𝐶𝐶,𝑑,𝑡 − 𝐸𝐺,𝐶𝐺,𝑠𝑒𝑙𝑙
𝑑=1 𝑡=0

ここで、𝐸𝐺：1 年当たりの設計ガス消費量（MJ/yr）

𝐸𝐺,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖房設備のガス消費量（MJ/h）

𝐸𝐺,𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの冷房設備のガス消費量（MJ/h）

𝐸𝐺,𝑊,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの給湯設備のガス消費量（MJ/h）

𝐸𝐺,𝐶𝐺,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのコージェネレーション設備のガス消費量（MJ/h）

𝐸𝐺,𝐶𝐺,𝑠𝑒𝑙𝑙 ：1 年当たりのコージェネレーション設備による売電量に係るガス消費量の控除量（MJ/yr）
𝐸𝐺,𝐴𝑃,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの家電のガス消費量（MJ/h）

𝐸𝐺,𝐶𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの調理のガス消費量（MJ/h）

である 1 年当たりの設計ガス消費量𝐸𝐺 は、数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。
1 年当たりの設計灯油消費量𝐸𝐾 は、式(27)により表される。
365 23365 23365 23365 23365 23

𝐸𝐾 = ∑ ∑ 𝐸𝐾,𝐻,𝑑,𝑡 + ∑ ∑ 𝐸𝐾,𝐶,𝑑,𝑡 + ∑ ∑ 𝐸𝐾,𝑊,𝑑,𝑡 + ∑ ∑ 𝐸𝐾,𝐶𝐺,𝑑,𝑡 + ∑ ∑ 𝐸𝐾,𝐴𝑃,𝑑,𝑡
𝑑=1 𝑡=0𝑑=1 𝑡=0𝑑=1 𝑡=0𝑑=1 𝑡=0𝑑=1 𝑡=0(27)
365 23+ ∑ ∑ 𝐸𝐾,𝐶𝐶,𝑑,𝑡
𝑑=1 𝑡=0

ここで、𝐸𝐾：1 年当たりの設計灯油消費量（MJ/yr）

𝐸𝐾,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖房設備の灯油消費量（MJ/h）

𝐸𝐾,𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの冷房設備の灯油消費量（MJ/h）

𝐸𝐾,𝑊,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの給湯設備の灯油消費量（MJ/h）

𝐸𝐾,𝐶𝐺,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのコージェネレーション設備の灯油消費量（MJ/h）

𝐸𝐾,𝐴𝑃,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの家電の灯油消費量（MJ/h）

𝐸𝐾,𝐶𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの調理の灯油消費量（MJ/h）である。1 年当たりの設計灯油消費量𝐸𝐾 は、数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。
1 年当たりの未処理負荷の設計一次エネルギー消費量相当値𝐸𝑈𝑇 は、式（28）により表される。

2-2-12

Ver.08（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10

𝐸𝑈𝑇 = 𝐸𝑈𝑇,𝐻 + 𝐸𝑈𝑇,𝐶

(28)

ここで、
𝐸𝑈𝑇

：1 年当たりの未処理負荷の設計一次エネルギー消費量相当値（MJ/yr）

𝐸𝑈𝑇,𝐶：1 年当たりの未処理冷房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値（MJ/yr）

𝐸𝑈𝑇,𝐻：1 年当たりの未処理暖房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値（MJ/yr）である。
1 年当たりの未処理暖房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値𝐸𝑈𝑇,𝐻 および 1 年当たりの未処理冷房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値𝐸𝑈𝑇,𝐶 は、式(2829)および式(30)により表される。
365 23

𝐸𝑈𝑇,𝐻 = ∑ ∑ 𝐸𝑈𝑇,𝐻,𝑑,𝑡(2829)

𝑑=1 𝑡=0

365 23

𝐸𝑈𝑇,𝐶 = ∑ ∑ 𝐸𝑈𝑇,𝐶,𝑑,𝑡(30)

𝑑=1 𝑡=0

ここで、
𝐸𝑈𝑇,𝐶

：1 年当たりの未処理冷房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値（MJ/yr）

𝐸𝑈𝑇,𝐻：1 年当たりの未処理暖房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値（MJ/yr）

𝐸𝑈𝑇,𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの冷房設備の未処理冷房負荷の設計一次エネルギー消費量相当
値（MJ/h）

𝐸𝑈𝑇,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖房設備の未処理暖房負荷の設計一次エネルギー消費量相当
値（MJ/h）である。1 年当たりの未処理暖房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値𝐸𝑈𝑇,𝐻 および 1 年当たりの未処理
冷房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値𝐸𝑈𝑇,𝐶 は、数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。

14. 各設備のエネルギー消費量等
14.1 暖房設備
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖房設備の消費電力量𝐸𝐸,𝐻,𝑑,𝑡 、ガス消費量𝐸𝐺,𝐻,𝑑,𝑡 、灯油消費量
𝐸𝐾,𝐻,𝑑,𝑡 、その他の燃料による一次エネルギー消費量𝐸𝑀,𝐻,𝑑,𝑡 及び未処理暖房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値𝐸𝑈𝑇,𝐻,𝑑,𝑡 は、第四章「暖冷房設備」第一節「全般」により計算される値とする。
14.2 冷房設備
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの冷房設備の消費電力量𝐸𝐸,𝐶,𝑑,𝑡 、ガス消費量𝐸𝐺,𝐶,𝑑,𝑡 、灯油消費量
𝐸𝐾,𝐶,𝑑,𝑡 及びその他の燃料による一次エネルギー消費量𝐸𝑀,𝐶,𝑑,𝑡 は、第四章「暖冷房設備」第一節「全般」により計算される値とする。

2-2-13

Ver.08（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.1014.3 機械換気設備
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの機械換気設備の消費電力量𝐸𝐸,𝑉,𝑑,𝑡 は、居住人数に応じて、第五章「換気設備」により計算される値とする。
14.4 照明設備
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの照明設備の消費電力量𝐸𝐸,𝐿,𝑑,𝑡 は、居住人数に応じて、第六章「照明設備」により計算される値とする。
14.5 給湯設備
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの給湯設備の消費電力量𝐸𝐸,𝑊,𝑑,𝑡 、ガス消費量𝐸𝐺,𝑊,𝑑,𝑡 、灯油消費量
𝐸𝐾,𝑊,𝑑,𝑡 及びその他の燃料による一次エネルギー消費量𝐸𝑀,𝑊,𝑑,𝑡 は、居住人数に応じて、第七章「給湯設備」により計算される値とする。
14.6 コージェネレーション設備
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのコージェネレーション設備のガス消費量𝐸𝐺,𝐶𝐺,𝑑,𝑡 、灯油消費量
𝐸𝐾,𝐶𝐺,𝑑,𝑡 及び発電量𝐸𝐸,𝐶𝐺,𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑡 、1 年当たりのコージェネレーション設備のガス消費量のうちの売電に係る控除対象分𝐸𝐺,𝐶𝐺,𝑑𝑒𝑑 、コージェネレーション設備による発電量のうちの自己消費分𝐸𝐸,𝐶𝐺,𝑠𝑒𝑙𝑓 およびコージェネレー
ション設備による製造熱量のうちの自家消費算入分𝑄𝐶𝐺,ℎ は、第八章「コージェネレーション設備」により計算される値とする。
14.7 太陽光発電設備
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの太陽光発電設備による発電量𝐸𝐸,𝑃𝑉,𝑑,𝑡 は、第九章「自然エネルギー利用設備」第一節「太陽光発電設備」により計算される値とする。
14.8 家電・調理
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの家電の消費電力量𝐸𝐸,𝐴𝑃,𝑑,𝑡 、ガス消費量𝐸𝐺,𝐴𝑃,𝑑,𝑡 、灯油消費量
𝐸𝐾,𝐴𝑃,𝑑,𝑡 及びその他の燃料による一次エネルギー消費量𝐸𝑀,𝐴𝑃,𝑑,𝑡 は、居住人数に応じて、第十章「家電・調理」
により計算される値とする。
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの調理の消費電力量𝐸𝐸,𝐶𝐶,𝑑,𝑡 、ガス消費量𝐸𝐺,𝐶𝐶,𝑑,𝑡 、灯油消費量
𝐸𝐾,𝐶𝐶,𝑑,𝑡 及びその他の燃料による一次エネルギー消費量𝐸𝑀,𝐶𝐶,𝑑,𝑡 は、居住人数に応じて、第十章「家電・調理」
により計算される値とする。

15 居住人数
ここで言う居住人数とは、当該住戸に居住する実際の人数ではなく、当該住戸の床面積の合計から仮想的に定めた居住人数を言い、第二章「単位住戸の一次エネルギー消費量」第一節「全般」の付録 C により求めることとする。

16 電力需要日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの電力需要𝐸𝐸,𝑑𝑚𝑑,𝑑,𝑡 は、式(2831)により表される。
𝐸𝐸,𝑑𝑚𝑑,𝑑,𝑡 = 𝐸𝐸,𝐻,𝑑,𝑡 + 𝐸𝐸,𝐶,𝑑,𝑡 + 𝐸𝐸,𝑉,𝑑,𝑡 + 𝐸𝐸,𝐿,𝑑,𝑡 + 𝐸𝐸,𝑊,𝑑,𝑡 + 𝐸𝐸,𝐴𝑃,𝑑,𝑡2-2-14(2831)

Ver.08（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.10
ここで、
𝐸𝐸,𝑑𝑚𝑑,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの電力需要（kWh/h）
𝐸𝐸,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖房設備の消費電力量（kWh/h）

𝐸𝐸,𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの冷房設備の消費電力量（kWh/h）

𝐸𝐸,𝑉,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの機械換気設備の消費電力量（kWh/h）

𝐸𝐸,𝐿,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの照明設備の消費電力量（kWh/h）

𝐸𝐸,𝑊,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの給湯設備の消費電力量（kWh/h）

𝐸𝐸,𝐴𝑃,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの家電の消費電力量（kWh/h）である。

2-2-15