万協フロアー
ＴＥＪタイプ 施工要領書
1.はじめにこのたびは弊社二重床をご採用いただきありがとうございます。
製品の特性を充分に生かし、安全で美しい仕上がりに施工して頂くために本書をよく読み、正しくお取り扱いくださいますようお願いします。

2.施工工具一覧
・電動ノコギリ（丸ノコ）・ドライバー（＋）
・インパクトドライバー（ビス留めの場合）
・釘打機（コンプレッサー）（釘留めの場合）
・水平器
・水糸・レーザー水平器
・スケール・カッター
・定規（下図参照）※１・すきまゲージ（下図参照）※２・ほうき・ちりとり・スクレイパー※1 定規パーティクルボードを半分に切って作ります。

※2 すきまゲージ
厚さ 15mm の合板または木材で 4個以上作ります。

切った面を上にする

300～600

持ちやすいように穴をあける

1ST-GJ-155（第 2 版）2021.10.01

3.製品仕様①床パネル（パーティクルボード）

２０ｍｍ

寸法：１８２０ｍｍ×６００ｍｍ×厚さ２０ｍｍ
注意

万協指定の床パネル（パーティクルボード）を使用してください。
床パネルは濡らさないで下さい。また、湿気の多い場所に長期間放置しないでください。
直射日光の当たる場所に長時間放置しないでください。
床パネルを仮置き・養生する際は、端太角（3 本以上を床パネル短手方向に平行に敷く）の上に合板等を敷いてから養生し、反りの防止と材料が濡れないように管理してください。

②支持脚の構成（ＴＥＪ型）

支持板
鋼製成形ナット

調整ボルト

緩衝材

2ST-GJ-155（第 2 版）2021.10.01

③接着剤（同梱）
中ブタを取り、ノズルの先端をカッターで切って使用します。
冬季など低温度・低湿度のときは硬化しにくい場合があります。
注意 万協フロアー指定の接着剤をご使用ください。
注意 接着剤のラベルに書かれている注意事項をよく読んでご使用ください。
注意 標準入数の半数以下のご注文の場合、同梱されませんので接着剤を別途購入してください。
④ビス（別売 市販品）
床パネルと支持脚の固定には、ビスを使用します。
[床パネル固定用]
コーススレッド半ねじフレキ付
約(φ)４×３８ｍｍ

合板の固定にはビスまたは釘を使用します。

［合板固定用］
合板（mm）
厚１２コーススレッド（mm）
２５スクリューネイル
（mm）
32

⑤合板
ＪＡＳ規格製品のＦ☆☆☆☆をご使用ください。
（厚）１２ｍｍ×（幅）９１０ｍｍ×（長さ）１８２０ｍｍ

4.施工手順4.1 施工を始める前に・床スラブ面にゴミ、埃がないように清掃します。
・床高に合った支持脚であるか確認します。
・床パネルの枚数を確認します。
・水上部や配管交差部で床パネルに当たらないか、床下配管の位置を確認します。
・フローリングの張り方向を確認します (合板とフローリングは床パネルと直交にします)。
注意 スラブがぬれている場所、水たまりがある場所は、乾かしてから施工してください。

4.2 床パネルの敷設①床パネルの反りを確認します。
床パネルに反りがある場合には、膨らんでいる面が上になるように施工します。反りの測定は床パネルを立てて測定します。
3ST-GJ-155（第 2 版）2021.10.01

②支持板を廻し、支持脚を適当な高さに調整します。

支持板を廻すと高さ調整ができます。

③壁際は約３０８ｍｍ以内（床パネル短辺）および約４５９ｍｍ以内（床パネル長辺）で支持脚を取り付けます。床パネルに支持脚のボルト調整用穴（約φ１５ｍｍ）をあけます。次に支持脚を床パネルにビスで固定します。出入口、非常口、階段およびステージ前は３００ｍｍピッチとします。
高さを調整するための穴（約φ１５ｍｍ）をあけます

ビス（コーススレッド）Ｌ＝３８ｍｍ

床パネルと壁が接触すると床衝撃音遮断性能の低下や床鳴りの原因になるので必ずすきまを１５～３０ｍｍ程度あけます。
（すきまゲージを用いると良い）

4

ST-GJ-155（第 2 版）2021.10.01

ベニヤなど厚１５～３０ｍｍ程度のものを挟む（すきまゲージを用いると良い）

注意

支持脚は床パネルにしっかり固定してください。支持板と床パネルの間に隙間があくと床鳴りの原因になります。

注意支持脚の下には、物をはさまないでください。床鳴りなどの原因になることがあります。
支持脚は、直接床スラブに接するようにします。

板など

ビニールシートなど

5ST-GJ-155（第 2 版）2021.10.01

④床パネルを 1 枚張るごとに、水平器またはレーザー水平器で床パネルを水平にします。
プラスドライバー
プラスドライバー

水平器

プラスドライバーでボルト部を廻すと高さ調整できます

注意 製造工程上、ボルト頭部の十字溝に一部変形が見られるものがありますが、不良品ではありません。
注意 インパクトドライバーや電動工具等でレベル調整を行うと、過度な負荷がかかり、ネジ山がつぶれる恐れがありますのでご注意ください。
⑤床パネルはレンガ張りとし、床パネル同士の目地は約１５ｍｍあけます。このとき隙間ゲージを用いると早く正確に施工できます。

すきまゲージ600

15600

床パネルを張る順番は、下図（矢印）の通りです。張り方はレンガ張りです
12341820910

レンガ張り

156ST-GJ-155（第 2 版）2021.10.01

注意床パネルの最小寸法は２００ｍｍ以上とし、張り仕舞いで、床パネルの幅が２００ｍｍ未満になる場合は、1 枚手前の床パネルの幅を３００ｍｍなどとし、張り仕舞いが２００ｍｍ未満とならないように調整してください。

注意

床パネルの表裏面に、キズ（ノコギリの切れ目など）のあるものは、使用しないでください。

注意

パーチの長辺が９１０ｍｍ以下となる狭小空間の場合、レンガ張りとする必要はありません。

4.3 床パネルの固定
パーチ上からコーススレッド（長さ３８ｍｍ）を打ち支持脚とパーチを固定します。
インパクトドライバー

支持脚のビス固定位置は下図の箇所です。
ビス

ビス

支持脚

支持脚支持脚に均等に体重をかけて固定します。

注意 ビスの頭がパーチ上に出ていると床鳴りの原因になりますので、確実にビスの頭がパーチにめり込むように施工してください。
参考 目地部分に養生テープを貼ると、擦れによる床鳴り防止に有効です。

7ST-GJ-155（第 2 版）2021.10.01

4.4 レベルの再調整
レーザー水平器の場合
レーザー水平器を設置します。
かね尺等を支持脚上に立て、ドライバーでボルトを廻し、同じ位置にレーザーがあたるように高さを調整します。

レーザー水平器

レーザー水平器

水糸・定規の場合
３列おきに水糸を張り、パーチ長辺方向のレベルを調整します。

①支持脚付近の水糸にスペーサ（床パネルの切れ端）をあてて見る②ボルトを廻し高さを調整する

水糸はパーチの切れ端（以下、「スペーサ」という）を挟んで強く張ります。
このとき、スペーサは同じ高さになるように使用します。
別のスペーサを水糸とパーチの間に置き、スペーサと水糸が軽く触れる高さに支持脚を調整します。
パーチ短辺方向のレベルを調整は、定規を下図のように置いて、すきまが出来ないように調整します。
プラスドライバー

プラスドライバーでボルト部を廻すと高さ調整できます
すきまがないこと

8ST-GJ-155（第 2 版）2021.10.01

4.5 床全体のレベル点検
床のレベル調整がすべて終わったら床全体を歩いて、支持脚の「浮き」が無いか確認します。
浮いている箇所は、支持脚がスラブに付くまで、ボルトを廻します。
このとき、パーチの水平を保つようにしてください。

支持脚の上を歩いて、他よりやわらかく感じたら、浮いている可能性があります。

4.6 接着剤の注入
すべての支持脚ボルト部に接着剤を注入します。ボルト頭部に木くずなどゴミがある場合には必ず取り除いてから、接着剤を注入してください。

支持板

支持板

接着剤

接着剤

ボルトが支持板より上に出ていない場合

ボルトが支持板より上に出ている場合

ボルトが支持板から出る場合は、ボルトの頭部にノズルを挿して注入します。
接着剤は支持板とボルトおよびスラブと支持脚を接着します。
接着剤が硬化するには、１～２日くらいかかります。この間、床上に重量物を置いたり、歩いたりしないでください。
注入量の目安は ＴＥＪｰ１７０ ～ ６７０
ＴＥＪｰ７３０５ｍｌ
７ｍｌです。

※ゴムの周囲に接着剤が出ていることを確認します

9ST-GJ-155（第 2 版）2021.10.01

4.7 合板
合板はパーチと直交するように貼ります。
合板の継ぎ目はパーチの目地部から、１００ｍｍ以上ずらします。
壁際は１５ｍｍ～３０ｍｍすきまをあけます（なお、クッションフロア仕上げの場合には、隙間は2ｍｍ程度にします）。
ビスまたは釘を使用し、約２００ｍｍピッチで留めます。

配管

配管

注意 床下配管などをキズつける恐れがありますので、パーチをつき抜けない長さの釘をご使用ください。

5.その他
5.1 床に穴をあける場合の処置
床下地に穴をあけると、開口部の大きさによってその箇所の強度が低下することがあります。
開口が２００ｍｍを超える場合は、以下の条件をもとに下図に示す追加支持脚を入れます。
・開口部の四隅・パーチの目地部
支持脚の間隔が４５９ｍｍを超える場合には、中間に支持脚を追加します。
注意

床に開口部を設ける際、丸鋸の切込みが残らないようにしてください。

459 ㎜以内

459 ㎜以内

459 ㎜以内

200 ㎜超200 ㎜超459 ㎜以内

200 ㎜超459 ㎜以内

459 ㎜超ボード目地

459 ㎜以内
200 ㎜超200 ㎜超459 ㎜以内

パーティクル

開口部

開口部

開口部

追加支持脚

追加支持脚

追加支持脚

10ST-GJ-155（第 2 版）2021.10.01

開口部に目地がかかる場合には、開口が２００ｍｍ以内であっても支持脚を追加してください。

200 ㎜以内

追加支持脚

追加支持脚

開口部

200 ㎜以内

200 ㎜以内

200 ㎜以内

200 ㎜以内

200 ㎜以内

開口部

開口部

目地がかからない場合

目地がかかる場合

5.2 床下配管の立上り部
配管周りは、配管とパーチが触れないよう２０ｍｍ程度離します。
注意 パーチが配管に触れると、床鳴りの原因になります。

20 ㎜程度

20 ㎜程度配管

20 ㎜程度

20 ㎜程度

開口部

5.3 その他の注意事項①水を使用する作業・二重床の上で、水を使用する作業を行う場合は、必ずビニールシート養生を行ってください。
②資材の仮置き・二重床の上に、資材を仮置きする場合は、１ヶ所にまとめず、分散させ、静かに置いてください。
（目安としては２００kg／㎡まで）
・まとめて仮置きした場合、床のたわみが戻るまで時間がかかり、仕上げ材の施工に支障が出る恐れがあります。

11ST-GJ-155（第 2 版）2021.10.01

③その他
・二重床の上は、搬入経路等で使用しないでください。
・二重床施工後、床上に強い衝撃を加えないでください。建築資材の落下などにより、パーチが割れる場合があります。
・風雨にさらされる場所への施工は、避けてください。
・施工要領書に記載のない施工をおこなう場合は、事前にご相談下さい。
・事業主様によっては、本施工要領書とは別に規定を設けている場合がありますので、ご確認の上、施工をおこなうようご注意ください。
・スラブから放出される水分が多い場合や漏水等により二重床下の空間で多湿状態（※1）
が続くと、床材の反り、突き上げなどの原因になりますのでご注意ください。
・自然現象・周辺環境等（※2）の不可抗力に起因する結露、腐食、反り、割れ又はその他の不具合による商品の交換等には対応いたしかねます。
（※1）湿度 65％以上になるとカビが生えやすい環境となり、湿度 90％を超えると数日でカビが発生する可能性があります。
（※2）火災・地震・水害・落雷などの天災地変や公害・塩害・ガス害や異常な高温・低温・多湿・過乾燥などの周辺環境「仕様は予告なく変更することがあります。
」

12

ST-GJ-155（第 2 版）2021.10.01