令和２年１０月報告書（案）

国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構
核燃料サイクル工学研究所（再処理施設（廃止措置中））（使用施設）
令和２年度（第２四半期）
原子力規制検査報告書（案）

令和２年１０月
核燃料施設等監視部門
専門検査部門目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．指摘事項概要一覧 ........................................................................................................................................ 1
３．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
４． 検査内容 ......................................................................................................................................................... 2【再処理施設】 ......................................................................................................................................................... 2
４．１ 日常検査 ..................................................................................................................................................... 2
４．２ チーム検査 ................................................................................................................................................... 6
５． 検査結果 ......................................................................................................................................................... 8
６． 確認資料 ......................................................................................................................................................... 8【使用施設】 ............................................................................................................................................................26
４．１ 日常検査 ...................................................................................................................................................26
５． 検査結果 .......................................................................................................................................................28
６． 確認資料 .......................................................................................................................................................28

１．実施概要（１）事業者名： 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構（２）事業所名： 核燃料サイクル工学研究所（３）検査実施期間： 令和２年７月１日～令和２年９月３０日（４）検査実施者： 東海・大洗原子力規制事務所
橋野 早博
星
勉
津田 光伸
原子力規制部検査グループ専門検査部門
杉山 久弥
久我 和史
佐藤 和子
佐山 洋
検査補助者： 東海・大洗原子力規制事務所
水野 英雄
２．指摘事項概要一覧
指摘事項なし３．運転等の状況
３．１ 再処理施設
施設名
再処理施設

検査期間中の運転、廃止措置又は建設状況
廃止措置中（ガラス固化中）

３．２ 使用施設
施設名

検査期間中の運転、廃止措置又は建設状況

プルトニウム燃料第一開発室

核燃料物質の使用実績有り。

プルトニウム燃料第二開発室

核燃料物質の使用実績有り。

プルトニウム燃料第三開発室

核燃料物質の使用実績有り。

プルトニウム廃棄物処理開発施設

核燃料物質の使用実績有り。

高レベル放射性物質研究施設

核燃料物質の使用実績有り。

B棟

核燃料物質の使用実績無し。

Ｊ棟

核燃料物質の使用実績無し。

Ｍ棟

核燃料物質の使用実績無し。

ウラン系廃棄物処理施設

核燃料物質の使用実績無し。

東海事業所第２ウラン貯蔵庫

核燃料物質の使用実績無し。
1

４． 検査内容
検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイドを使用して実施した。検査対象について
は、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、安全活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の安全活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。
検査運用ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第２四半期は、以下のとおり検査を実施した。
【再処理施設】
４．１ 日常検査(1) ガイド BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）定期事業者検査実施要領書の制定状況
a）要領書制定に係る規定、手順の整備状況b）定期事業者検査実施要領書の制定状況(2) ガイド BM0060 保全の有効性評価
検査項目 施設管理目標の監視及び評価
検査対象
１）分離精製工場の排風機（Ｋ１２～Ｋ２２）の保全
a）保守管理に係る規定、要領書、手順の整備状況
b）保守管理の実施状況
c）保全の有効性評価、傾向監視、高経年化技術評価
２）第三低放射性廃液蒸発処理施設のＲ１２０セル内点検a）保守管理に係る規定、要領書、手順の整備状況
b）保守管理の実施状況
c）傾向監視(3) ガイド BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）第二アスファルト固化体貯蔵施設の水噴霧消火設備の一部更新
a）設計要求事項及び要領書の整備状況b）設計アウトプットの検証
c）設計の妥当性評価2２）ガラス固化技術開発施設のインセルクーラ電動機ユニットの交換a)設計、許認可関連の要求事項
b)設計管理に係る規定、要領書、手順の整備状況
c)設計のレビュー、妥当性評価(4) ガイド BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象１）プルトニウム転換技術開発施設のグローブボックス用グローブの調達管理
a)調達要求事項の妥当性確認b)調達品の検証、調達要求事項への適合性確認(5) ガイド BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）分析所の温度警報装置の性能試験
a)サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況b)要求事項、判定基準の設定根拠
c)サーベイランス試験の実施状況及び劣化傾向の評価
２）プルトニウム転換技術開発施設の臨界警報装置の警報類性能試験a)設置状況と許認可との整合性b)サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況
c)装置の校正状況d)サーベイランス試験の実施状況
３）モニタリングステーション及びモニタリングポストの非常用発電機のサーベイランス試験a)サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況b)サーベイランス試験の実施状況
４）第二高放射性固体廃棄物貯蔵施設の漏えい検知装置の警報類性能試験a)設置状況と許認可との整合性b)サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況
c)サーベイランス試験の実施状況(6) ガイド BO2010 運転管理
検査項目 運転管理
検査対象
１）第二低放射性廃液蒸発処理施設の運転管理a)許認可、運転管理等の制限値、管理値
3b)運転管理に係る規定文書、要領書、手順書の整備状況
c)運転管理の実施状況d)運転要員の教育・訓練、力量管理
2）高放射性廃液貯槽への硝酸供給運転a)許認可、運転管理等の制限値、管理値b)運転管理に係る規定文書、要領書、手順書の整備状況
c)運転管理の実施状況d)運転要員の教育・訓練、力量管理
3）焼却施設の焼却炉の運転管理a)許認可、運転管理等の制限値、管理値b)運転管理に係る規定文書、要領書、手順書の整備状況
c)運転管理の実施状況d)運転要員の教育・訓練、力量管理(7) ガイド BO2020 臨界安全管理
検査項目 臨界管理
検査対象１）第二ウラン貯蔵所の臨界管理a)保安規定、事業許可等
b)臨界管理に係る要領書、手順書の整備状況
c)運転要員の教育・訓練、力量管理d)臨界管理の実施状況
e)臨界防止に係る性能維持状況
2）濃縮ウラン貯蔵プールの使用済燃料の臨界管理a)保安規定、事業許可等
b)臨界管理に係る要領書、手順書の整備状況
c)臨界管理の実施状況
d)臨界防止に係る性能維持状況
3）分析所の小型試験設備の臨界管理a)保安規定、事業許可等
b)臨界管理に係る要領書、手順書の整備状況
c)臨界管理の実施状況(8) ガイド BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）分離精製工場の受変電設備及び非常用発電設備の準備状況
4a)保安規定、事業許可等b)設備の保守点検要領書、手順書の整備状況
c)設備の保守点検状況(9) ガイド BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象１）ガラス固化技術開発施設のセル内の火災防護対策a)設置許可、事業許可等（消防設備等の設置場所）b)保守管理、巡視等に係る要領書、手順書の整備状況
c)保守管理、巡視等の実施状況
2）分離精製工場の分電盤室（Ｇ４４９）の火災防護対策a)保守管理、巡視等に係る要領書、手順書の整備状況
b)保守管理、巡視等の実施状況
3）プルトニウム転換技術開発施設のグローブボックス内の火災防護対策a)設置許可、事業許可等（消防設備等の設置場所）b)保守管理、巡視等に係る要領書、手順書の整備状況
c)保守管理、巡視等の実施状況(10) ガイド BE0060 重大事故等対応要員の能力維持
検査項目 大規模損壊発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練
検査対象
１）事業者防災訓練の実施状況a)要領書、手順書の整備状況b)関係各所への通報・連絡体制c)訓練計画、実施記録
d)前回訓練の評価記録(11) ガイド BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象１）ガラス固化技術開発施設の地震発生時に備えた体制の準備状況
a)地震発生時の施設、設備等の点検等に係る要領書、手順書の整備状況b)点検実施状況、人員配置、通報連絡体制c)地震発生時の対応要員の力量管理(12) ガイド BE0100 津波防護5

検査項目 津波防護
検査対象
１）ガラス固化技術開発施設の浸水防止扉の管理状況
a)設置許可、事業許可等（設置場所、仕様）
b)浸水防止扉の健全性確認に係る要領書、手順書の整備状況
c)浸水防止扉の健全性確認の実施状況(13) ガイド BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）ガラス固化技術開発施設の除染セルからの物品搬出入に係る放射線被ばく管理状況a)放射線作業指示、汚染管理等に係る要領書、手順書の整備状況
b)放射線作業指示、汚染管理等の実施状況(14) ガイド BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）第二低放射性固体廃棄物貯蔵施設の放射性固体廃棄物の管理状況
a)許認可等で定められた貯蔵量b)貯蔵、保管に係る規定、要領書、手順書の整備状況
c)貯蔵、保管管理の実施状況
４．２ チーム検査(1) ガイド BR0020 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査項目 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査対象1) 個人被ばく線量計の評価値の妥当性確認実施状況
2) 令和元年度下期放射線業務従事者の被ばく管理の実施状況
3) 令和元年度第４四半期個人線量通知活動（空気中放射性物質濃度評価法）
4) 体外計測設備（肺モニタ）の維持管理活動のウォークダウン
5) 令和２年７月度バイオアッセイ評価を用いた個人モニタリング活動
6) 転換施設課の高線量作業における被ばく線量（等価線量）評価活動
7) 事故時の緊急時放射線作業管理活動(2) ガイド BR0030 放射線被ばく ALARA 活動
検査項目 放射線被ばく ALARA 活動6検査対象
1) 転換施設におけるスラッジ安定化作業（高線量）における ALARA 活動
2) 転換施設におけるグローブボックス等の放射線作業実績の評価
3) グローブボックス作業における被ばく低減活動のウォークダウン
4) 作業管理員による放射線管理の状況(3) ガイド BR0040 空気中放射性物質の管理と低減
検査項目 空気中放射性物質の管理と低減
検査対象
1) セル内の負圧維持及び作業前のグローブボックス負圧確認活動
2) 半面マスクの維持管理状況
3) TVF 施設におけるセルフエアセットの配備状況(4) ガイド BR0050 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査項目 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査対象
1) 第二付属排気筒放出監視用モニタによる監視活動
2) 放射性液体廃棄物の放出許可・監視活動
3) 主排気筒の排気風量計の維持管理活動
4) クリプトン回収後のボンベ装置の維持管理活動
5) 令和元年度下期放射線管理等報告書の周辺公衆の被ばく線量評価の活動
6) 管理区域境界の線量監視活動の状況(5) ガイド BR0080 放射線環境監視プログラム
検査項目 放射線環境監視プログラム
検査対象
1) 環境試料の放射能測定評価状況
2) モニタリングポストによる空間線量率等の監視状況
3) 放射性液体廃棄物の貯槽等の管理状況
4) 過去のトラブル事例の是正処置状況(6) ガイド BR0090 放射線モニタリング設備
検査項目 放射線モニタリング設備
検査対象1) 体表面モニタ等の放射線管理用機器の性能確認状況
2) 環境試料測定装置の識別確認と維持管理
3) Kr ガスモニタ（固定式放射線モニタ）の効率確認状況74) 環境試料測定装置の日常点検状況
５． 検査結果
５．１ 指摘事項の詳細
指摘事項なし６． 確認資料
６．１ 日常検査(1) ガイド BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
資料名１）定期事業者検査実施要領書の制定状況
a）要領書制定に係る規定、手順の整備状況
・定期事業者検査計画書（案）（令和２年９月１７日版）
・再処理施設 施設管理実施計画（案）（令和２年８月２１日版）
・独立検査組織運営規則（試運用版） 検査委員会の（独立部署制、相互検査制）
ひな形（安核部２０２０．４．１版）
・核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 独立検査組織運営規則（再処理施設Ｒ０２．０９．１１）
・定期事業者検査 検査予定一覧（令和２年９月１７日版）
b）定期事業者検査実施要領書の制定状況
・定期事業者検査実施要領書 ３７セル等漏えい検査装置の警報試験（案）（再Ｑ品証１４４版番号０－００）
・定期事業者検査実施要領書 ４８海中放出設備の海中放出管漏えい試験（案）（再Ｑ品証１５６版番号０－００）(2) ガイド BM0060 保全の有効性評価
検査項目 施設管理目標の監視及び評価
資料名１）分離精製工場の排風機（Ｋ１２～Ｋ２２）の保全
a)保守管理に係る規定、要領書、手順の整備状況
・事業指定申請書（平成１８年５月）
・運転及び保守の管理規則（再Ｑ施０１５版番号１１－０１）
・再処理施設 定期（自主）検査等一覧（再Ｑ施００６版番号１１－００）
・換気・ユーティリティ設備の保守管理要領（再Ｑ保ⅰ３０５版番号２－０２）
・保全活動に有効な追加措置に係る実施要領（再Ｑ保ⅰ２２９版番号０－００）・電気計装部品の保守管理要領（再Ｑ保ⅰ３６３版番号３－０３）8b)保守管理の実施状況
・再処理施設 定期（自主）検査等機器リスト（施設保全第１課）（作成日：平成３
０年９月３日）・換気・ユーティリティ設備等の試験記録 送排風機の年次点検記録（分離精製工場）（点検期間：令和元年６月２５日）
・保全活動に有効な追加措置の実施結果（分離精製工場 建家換気系排風機）（平成２６年６月３日）
・換気・ユーティリティ設備等の試験記録 換気系送排風機自主点検第１四半期（点検期間：２０２０年４月１６日～５月２６日）
c)保全の有効性評価、傾向監視、高経年化技術評価
・高経年化技術評価に係る計画（再Ｐ廃技００４版番号２－０１）
・高経年化技術評価の実施要領（再Ｑ廃技０２４版番号３－０１）
・高経年化技術評価 品質確認記録 対象：ＭＰ カテゴリ：換気設備（令和元年１１月１日課長確認）
２）第三低放射性廃液蒸発処理施設のＲ１２０セル内点検a)保守管理に係る規定、要領書、手順の整備状況
・運転及び保守の管理規則（再Ｑ施０１５版番号１１－０１）
・再処理施設 定期（自主）検査等一覧（再Ｑ施００６版番号１１－００）
・再処理施設 定期（自主）検査等機器リスト（処理第１課）（作成日：平成３０年９月３日）
・供用期間中検査（ＩＳＩ）管理要領書（再Ｑ処ⅰ０９３版番号５－０１）
・バルジ等の点検要領書（再Ｓ処ⅰ００７版番号４－００）b)保守管理の実施状況
・再処理施設自主検査記録 供用期間中検査（セル内塔槽類の健全性検査、ドリップトレイの健全性検査）（検査期間：令和２年７月７日～１０日）
・再処理施設自主検査記録 バルジ等の点検（検査期間：令和２年７月７日～１０日）
c)傾向監視・保全作業伝票 Ｚ施設Ｒ１２０内点検（作業報告日：令和２年７月１４日）(3) ガイド BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
資料名１）第二アスファルト固化体貯蔵施設の水噴霧消火設備の一部更新
a)設計要求事項及び要領書の整備状況
・再処理施設に関する設計及び工事の方法（第二アスファルト固化体貯蔵施設）（昭和６０年９月）
9・消防用設備等設置届出書（昭和６２年１２月２日）
・消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（令和２年３月１９日）
・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所再処
理施設に係る廃止措置計画の変更認可申請書 ３０原機（再）０８８（平成３１年
３月２０日申請）
・設計・開発管理規則（再Ｑ再００９版番号１６－０２）b)設計アウトプットの検証
・設計・開発要求事項の検証書（発注） インプット 設計・開発件名：水噴霧消火設備の更新（平成３０年５月１８日課長確認）
・設計・開発要求事項の検証書（発注） インプット：アウトプットの検証 設計・開発
件名：水噴霧消火設備の更新（平成３０年５月２０日課長確認）
・水噴霧消火設備の更新 仕様書（平成３０年６月）
・購買先評価チェックシート 水噴霧消火設備の更新（平成３０年６月１３日部長確認）・作業員名簿 京葉プラントエンジニアリング株式会社 水噴霧消火設備の更新（令和元年１２月１７日課長確認）・作業要領書 京葉プラントエンジニアリング株式会社 水噴霧消火設備の更新（令和元年１１月１５日課長確認）
・配管施工図 京葉プラントエンジニアリング株式会社 水噴霧消火設備の更新（平成３０年１０月２２日課長確認）
・試験・検査報告書（自主検査） 京葉プラントエンジニアリング株式会社 水噴霧消火設備の更新（令和２年３月１３日課長確認）
・工程表（令和２年２月１４日作成）
・立会検査報告書 水噴霧消火設備の更新（令和２年３月１１日）
・再処理施設の保安に係る検査 使用前自主検査要領書（第二アスファルト固化体貯蔵施設の水噴霧消火設備の更新）（再Ｑ環管２９４版番号０－００）
・使用前自主検査 立会記録（第二アスファルト固化体貯蔵施設の水噴霧消火設
備の更新）（検査日：令和２年３月１３日）
c)設計の妥当性評価
・設計・開発の妥当性確認（令和２年３月１９日）
２）ガラス固化技術開発施設のインセルクーラ電動機ユニットの交換a)設計、許認可関連の要求事項
・核燃料サイクル工学研究所 再処理施設に係る廃止措置計画の変更認可申請書（３０原機（再）０５７平成３０年１２月５日）
b)設計管理に係る規定、要領書、手順の整備状況
・設計・開発管理規則（再Ｑ再００９ 版番号１６－０２）
・ガラス固化処理課 文書及び記録管理要領書（再Ｑガ処０２９ 版番号２－０４）10c)設計のレビュー、妥当性評価
・設計・開発に係るチェックシート（リリース時）インセルクーラ（Ｇ４３Ｈ１９）のモータＮＯ．
２の交換作業（平成３０年３月３０日課長確認）(4) ガイド BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
資料名１）プルトニウム転換技術開発施設のグローブボックス用グローブの調達管理
a)調達要求事項の妥当性確認
・再処理施設品質マネジメント計画書（ＱＳ－Ｐ０６改訂番号２７）
・購買管理規則（再Ｑ施００２版番号２１－００）
・グローブボックス取扱い基本要領書（再Ｑ再００３版番号８－０１）
・購買文書チェックリスト 請求件名：グローブボックス用グローブの購入（２０１９．６．１
１課長承認）
b)調達品の検証、調達要求事項への適合性確認
・発注仕様書 グローブボックス用グローブの購入（令和元年６月）
・協力会社登録リスト（認定年月日：２０１７／１０／２４）
・品質保証計画書 件名：グローブボックス用グローブの購入 株式会社コクゴ 令和
１年１０月（令和元年１１月５日課長確認）
・試験検査要領書 件名：グローブボックス用グローブの購入 株式会社コクゴ 令和
１年１０月（令和元年１１月１５日課長確認）
・試験検査成績書 件名：グローブボックス用グローブの購入 株式会社コクゴ 令和
２年１月（令和２年１月３０日課長確認）
・分担技術検査調書①（検査日：令和２年１月３０日）(5) ガイド BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
資料名
１）分析所の温度警報装置の性能試験
a)サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況
・安全作業基準（令和元年７月５日改訂）
・再処理施設 定期（自主）検査等一覧（再Ｑ施００６版番号１１－００）
・検査・試験管理規則（再Ｑ再０１１版番号１７－０１）
・作業要領書 セル等（分析所）温度警報装置の施設定期自主検査（性能検査）（再Ｑ分析Ｏ－６０２版番号４－０２）
・作業要領書 セル等（分析所）温度警報装置の施設定期自主検査（総合検査）（再Ｑ分析Ｏ－６０１版番号４－０２）
11

・検査実施体制（令和２年６月）
・施設定期自主検査に係る実施体制図（令和元年８月）
b)要求事項、判定基準の設定根拠・検査試験装置の管理規則（再Ｑ施００４版番号１１－０１）
・セル等（分析所）温度警報装置の施設定期自主検査（性能検査）検査・試験計
画書（令和２年６月）
・セル等（分析所）温度警報装置の施設定期自主検査（性能検査）検査・試験計
画書（令和元年８月）
c)サーベイランス試験の実施状況及び劣化傾向の評価
・再処理施設 施設定期自主検査記録 再処理施設保安規定第１９６条第２項に基づく性能検査（温度警報装置６月期）（検査日：令和２年６月９日）
・再処理施設 施設定期自主検査記録 再処理施設保安規定第１９６条第２項に基づく総合検査（温度警報装置年次）（検査日：令和元年８月２１日）
・教育・訓練管理規則（再Ｑ再００８版番号１６－０３）
・資格認定／末梢申請書（平成２８年１２月１９日品質保証課長認定）
・温度警報装置（定期自主検査発報点の推移）（令和元年８月作成）
・施設管理部 分析課 エンジニアリングシート 件名：分析所における温度警報装
置及び漏洩検知装置の作動値の推移と誤差について（平成３０年１１月８日作成）

2）プルトニウム転換技術開発施設の臨界警報装置の警報類性能試験a)設置状況と許認可との整合性
・再処理施設に関する設計及び工事の方法（プルトニウム転換技術開発施設の放射線管理施設の一部変更・更新）（平成１７年５月）b)サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況
・検査及び試験管理要領書（放Ｑ－Ｉ 改訂番号３１）
・放射線管理用機器の保守校正業務に係る作業手順書（再処理施設）（放Ｍ－線計－計測－００３①改訂番号２８）c)装置の校正状況
・放射線管理用機器の検査及び校正 年間工程表（計画） ２０２０年度臨界警報装置（令和２年３月２４日課長承認）
・検査校正技術要領書 第１分冊（臨界警報装置）（放Ｍ－線計－計測－００２－２改訂番号５３）d)サーベイランス試験の実施状況
・業務連絡書 件名：再処理施設臨界警報装置の施設定期検査の実施について
１９サ線（業）１１１４０２（２０１９年１１月１５日発信）・業務連絡書 件名：再処理施設臨界警報装置の施設定期検査の実施に伴う臨界警報装置の監視停止について １９再施管（業）１１１８０１（２０１９年１１月１８
日発信）
12

・再処理施設 施設定期自主検査記録 再処理施設保安規定第１９６条に基づく
施設定期自主検査記録（検査期間：２０１９年１２月２日～２０１９年１２月６日）
・再処理施設 施設定期自主検査記録（性能検査６月期） 再処理施設保安規定第１９６条に基づく施設定期自主検査記録（検査期間：２０２０年６月１２日）
・検査員指名書（令和２年３月３１日課長指名）
・施設定期自主検査体制図（２０１９年度）
3）モニタリングステーション及びモニタリングポストの非常用発電機のサーベイランス試験a)サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況
・環境監視設備週点検作業手順書（放Ｍ－環境－２０－０２改訂番号３０）・令和２年度環境監視課 課内体制表（令和２年８月１日）
b)サーベイランス試験の実施状況
・環境監視設備点検記録（実施日：令和２年７月２８日）
・環境放射線監視テレメータシステム 警報メッセージ（２０２０／８／４）
・教育・訓練要領書（放Ｑ－Ｃ改訂番号３６）
・力量評価シート（令和２年７月１０日課長承認）
・自家発電装置の点検 点検報告書 株式会社シンワ（自：平成３０年８月２日
至：平成３１年２月２８日）
・環境監視設備自主点検記録 点検機器名：自家発電装置（確認日：平成３０年
１１月１５日）4）第二高放射性固体廃棄物貯蔵施設の漏えい検知装置の警報類性能試験a)設置状況と許認可との整合性
・再処理施設に関する設計及び工事の方法の認可申請書（６３動燃（安）６１５ 昭
和６３年４月１９日）
b)サーベイランス試験に係る規定、要領書、手順書の整備状況
・検査・試験管理規則（再Ｑ再０１１ 版番号１７－０１）
・検査試験装置の管理規則（再Ｑ施００４ 版番号１１－０１）
・施設定期自主検査要領書（再Ｑ環管２３１ 版番号２－００）c)サーベイランス試験の実施状況
・再処理施設 施設定期自主検査記録 再処理保安規定第１９６条第２項に基づく性能検査（月例 ７月分）（検査期間：令和２年７月１３日）
・発令書（再処理施設の保安規定に係る検査員）（令和２年４月１日課長承認）(6) ガイド BO2010 運転管理
検査項目 運転管理
資料名１）第二低放射性廃液蒸発処理施設の運転管理a)許認可、運転管理等の制限値、管理値
13

・事業指定申請書（平成１８年５月）
・再処理施設の安全性確認結果に係る再処理施設保安規定の改訂作業報告（技術報告）２００１年１月 核燃料サイクル開発機構東海事業所b)運転管理に係る規定文書、要領書、手順書の整備状況
・運転要領書 Ｕ３２２低放射性廃液第二蒸発濃縮処理工程 ユニットの運転（平成３０年７月１日改訂）
・運転要領書 Ｕ３２２低放射性廃液第二蒸発濃縮処理工程 異常時の措置（平成３０年７月１日改訂）
・施設定期自主検査要領書 低放射性廃液第二蒸発缶の処理能力（再Ｑ処ｉ０６
９版番号９－０１）c)運転管理の実施状況
・運転指示書（スポット・インストラクション）件名：Ｕ３２１、Ｕ３２２、Ｕ３２５、Ｕ３２７、
Ｕ３５０、Ｕ３６０運転（令和２年６月１２日課長承認）
・操作・保守記録（令和２年６月２６日）
・ログ・シート［工程用］（令和２年６月２６日）
・運転員階層区分管理表（令和２年７月２日作成）d)運転要員の教育・訓練、力量管理
・教育・訓練実施報告書 運転指示書（スポット・インストラクション）の内容、注意事項について（令和２年６月１６日実施）
2）高放射性廃液貯槽への硝酸供給運転a)許認可、運転管理等の制限値、管理値
・事業指定申請書（平成１８年５月）
・再処理施設に関する設計及び工事の方法（その２５）（昭和５７年９月）
・再処理施設安全専門委員会審議申請（承認）書 １９（再安諮問）２３ （令和２年２月１９日起案）b)運転管理に係る規定文書、要領書、手順書の整備状況
・高放射性廃液の貯蔵管理要領書（再Ｑ化施１３２ 版番号０－００）・運転要領書 Ｕ２７２高放射性廃液貯蔵工程（分離精製工場） ユニットの運転、ＯＳＣＬ（令和元年９月２５日改訂）
・運転要領書 Ｕ２７２高放射性廃液貯蔵工程（高放射性廃液貯蔵場） ＯＳＣＬ
（令和３０年１２月２０日改訂）
・運転要領書 Ｕ２７２高放射性廃液貯蔵工程（高放射性廃液貯蔵場） 異常時の措置（令和３０年１２月２０日改訂）c)運転管理の実施状況
・令和２年度 自然蒸発に伴う希釈操作を必要とする貯槽の管理表（令和２年４月
９日課長確認）・ＯＳＣＬ Ｖ３３への硝酸供給（令和２年３月４日実施）
14

・操作・保守記録 貯蔵量及び発熱密度（令和２年３月４日実施）d)運転要員の教育・訓練、力量管理
・力量到達評価表（平成３０年１１月９日部長承認）
・力量到達評価表（平成３０年１１月２０日部長承認）
3）焼却施設の焼却炉の運転管理a)許認可、運転管理等の制限値、管理値
・事業指定申請書（平成１７年９月）
・再処理施設に関する設計及び工事の方法の認可申請について（６３動燃（安）８６
８平成元年２月１５日）
・再処理施設に関する設計及び工事の方法の認可申請について（１１サイクル機構（東海）４１５平成１１年７月２７日）
・核燃料サイクル工学研究所 再処理施設の廃止措置計画の変更認可について（原規規発第１９０９１０１号令和元年９月１０日）
・低レベル β・γ 廃棄物焼却施設調整設計 完成図書 昭和６２年４月（日立造船株式会社）b)運転管理に係る規定文書、要領書、手順書の整備状況
・運転要領書 Ｕ３４２焼却処理工程 ユニットの運転（平成３０年７月１日改訂）
・運転要領書 Ｕ３４２焼却処理工程 異常時の措置（平成３０年７月１日改訂）
・操作記録・保守記録管理規則（再Ｍ再０１１版番号８－００）c)運転管理の実施状況
・ＯＳＣＬ 対象ＵＮＩＴ．工程名：焼却炉（Ｉｎ３１）の運転（使用年月日：令和２年３月２日～令和２年３月１７日）
・操作・保守記録（令和２年４月１日）
d)運転要員の教育・訓練、力量管理
・教育・訓練管理規則（再Ｑ再００８版番号１６－０３）
・力量到達評価表（運転員）（平成３１年３月２９日作成）
・力量到達評価表（運転員）（令和２年６月１０日作成）(7) ガイド BO2020 臨界安全管理
検査項目 臨界管理
資料名１）第二ウラン貯蔵所の臨界管理a)保安規定、事業許可等
・事業指定申請書（平成１８年５月）
・再処理施設に関する設計及び工事の方法（三酸化ウラン容器及びバードケージの製作）（昭和５８年９月）
・再処理施設使用前検査記録（三酸化ウラン容器及びバードケージ）寸法検査記15

録（検査日：昭和５８年１２月７日～９日、１５日～１６日）
b)臨界管理に係る要領書、手順書の整備状況
・検査・試験管理規則（再Ｑ再０１１版番号１７－０１）
・運転及び保守の規則（再Ｑ施００２版番号１１－０１）
・運転要領書 ユニットの運転 Ｕ５１０ ウラン製品貯蔵工程（平成３０年１２月２０
日改訂）
・巡視点検要領書（再Ｓ化施００７版番号１－００）
・ＰＩＴ／ＰＩＶ作業要領書（再Ｑ化施１０２版番号０－０１）c)運転要員の教育・訓練、力量管理
・力量到達評価表（令和２年４月２４日部長承認）
・検査員等資格認定リスト（令和元年９月２日課長承認）d)臨界管理の実施状況
・現場巡視点検記録（令和２年７月５日）
e)臨界防止に係る性能維持状況
・三酸化ウラン容器及びバードケージの健全性確認（令和２年６月１日～５日）
２）濃縮ウラン貯蔵プールの使用済燃料の臨界管理a)保安規定、事業許可等
・事業指定申請書（平成１８年５月）
・再処理施設に関する設計及び工事の方法 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設（その１）（昭和５５年１１月）
・再処理施設に関する設計及び工事の方法 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設（その１）（昭和５６年９月）
・使用前検査記録 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設（その１） 寸法検査
（検査期日：昭和６０年１０月３０日、３１日）
b)臨界管理に係る要領書、手順書の整備状況
・再処理施設 臨界安全管理基準（平成３０年７月改訂）
・運転要領書 Ｕ２１２除染、モニタリング工程、Ｕ２１３燃料取出し及びモニタリング
工程、Ｕ２１４燃料の輸送及び貯蔵工程（平成３１年３月１５日改訂）c)臨界管理の実施状況
・ＯＳＣＬ ＨＺカスクハンドリング ０７－１ＩＣ（平成１９年７月３日）
・再処理施設核物質防護規定に基づく防護区域の巡視点検記録（令和２年８月６日）
d)臨界防止に係る性能維持状況
・その他の自主検査記録 濃縮ウラン燃料貯蔵バスケット点検（令和２年度分）（検査期日：令和２年６月４日）
３）分析所の小型試験設備の臨界管理a)保安規定、事業許可等
16

・事業指定申請書（平成１８年５月）
・再処理施設に関する設計及び工事の方法の変更について（その４）（昭和５５年１１月）b)臨界管理に係る要領書、手順書の整備状況
・安全作業基準（令和元年７月５日改訂）
・作業要領書 核燃料物質の管理（小型試験設備）（再Ｑ分析Ｏ－１０１版番号２－０２）c)臨界管理の実施状況
・核燃料物質保管量確認シート（小型試験設備）（承認日：令和２年９月２日）
・試験残試料の保管期間管理シート 施設名：小型試験設備（承認日：令和２年９月２日）
・教育・訓練実施報告書 保安規定に基づく就業中放射線従事者定期教育（臨界安全管理）（実施期間：令和２年３月９日）
・２０２０年度分析課委員会等担当者一覧表（２０２０年８月３日改訂）(8) ガイド BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
資料名１）分離精製工場の受変電設備及び非常用発電設備の準備状況
a)保安規定、事業許可等
・再処理施設 施設承認申請書（平成１４年３月）
b)設備の保守点検要領書、手順書の整備状況
・事故対策手順書（工－０１改定２１）・施設定期自主検査「非常用発電機の作動試験」要領書（Ｅ０１４ ２０２０年３月３１日改定）
・再処理施設 ユーティリティ施設 受変電設備 運転管理要領書（Ｅ００２－３１
２０１９年１１月２６日改定）
・保守記録管理要領書（Ｎ０１５改定０１）c)設備の保守点検状況
・再処理施設 施設定期自主検査記録 非常用発電機の年次総合検査（令和元年１１月１５日）
・再処理施設 施設定期自主検査記録 非常用発電機の月例性能検査（８月）（令和２年８月３日～１８日）
・再処理施設ユーティリティ施設系受変電施設 日常点検報告書（令和２年８月３１日）
・保守記録（令和２年８月２９日）

17

(9) ガイド BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
資料名
１）ガラス固化技術開発施設のセル内の火災防護対策a)設置許可、事業許可等（消防設備等の設置場所）
・再処理施設に関する設計及び工事の方法（昭和６３年１１月）
・ガラス固化技術開発施設に係る消防設備等の設置の緩和願い（昭和６３年２月１７日）
b)保守管理、巡視等に係る要領書、手順書の整備状況
・運転要領書 ガラス固化体取扱設備（Ｇ２２）（令和元年６月１４日改訂）
・固体廃棄物処理系（解体設備）（再Ｑガ処１０３版番号９－００）c)保守管理、巡視等の実施状況
・主要機器の状況（データ）空気流量（水素濃度管理）（作成日:令和２年７月６日）
・ＯＳＣＬ ガラス固化体取扱設備（Ｇ２２）（作成日:令和元年７月２０日）
・ファイバーレーザ発信器（Ｇ７６Ｍ５０５）チェックリスト（作成日：令和元年８月９日）
2）分離精製工場の分電盤室（Ｇ４４９）の火災防護対策a)保守管理、巡視等に係る要領書、手順書の整備状況
・防消火機器類の保守管理要領（再Ｑ保ⅱ０９４版番号０－００）・ケーブル延焼防止剤の自主検査要領（再Ｑ保ⅱ１１４版番号０－０２）
・消防設備の保守点検及び防災管理点検 点検要領書（令和元年度下期課長
承認）
・電気設備日常巡視点検要領（再Ｑ保ⅱ１０１版番号０－００）b)保守管理、巡視等の実施状況
・再処理施設 自主検査記録 ケーブル延焼防止剤の自主検査（検査期間：令和２年２月３日～令和２年２月１０日）
・消防設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表 分離精製工場 能美防災
株式会社（点検年月日：令和２年１月９日～令和２年２月１７日）
・電気設備日常巡視点検記録（１回／日）（点検日：令和２年８月２１日）
・電気設備日常巡視点検記録（１回／週）（点検日：令和２年８月１７日）
3）プルトニウム転換技術開発施設のグローブボックス内の火災防護対策a)設置許可、事業許可等（消防設備等の設置場所）
・再処理施設に関する設計及び工事の方法（その１２） プルトニウム転換技術開発施設（１／４）（昭和６１年８月）
・プルトニウム転換技術開発施設 エンジニアリングフローダイヤグラム（図面番号：Ｅ９６３０－６Ｅ－１０ Ｒｅｖ．０）b)保守管理、巡視等に係る要領書、手順書の整備状況
・「共通項」Ｂ－２－２ グローブボックス等作業一般（再Ｓ転換Ｂ０２０２ 版番号１３
18

－００）
・「共通項」Ｅ－１－１ 火災時の現場における対応要領書（再Ｓ転換Ｅ０１０１ 版
番号７－００）・転換施設課 巡視点検要領書（再Ｓ転換Ｍ００４３ 版番号２－００）
・転換施設課 点検記録管理標準（再Ｔ転換Ｑ０００１ 版番号６－００）c)保守管理、巡視等の実施状況
・令和２年度 ７月期 月例点検シート（点検日：令和２年７月１日）
・運転員等の階層・身分等一覧 転換施設課（令和２年７月１日現在）(10) ガイド BE0060 重大事故等対応要員の能力維持
検査項目 大規模損壊発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練
資料名１）事業者防災訓練の実施状況a)要領書、手順書の整備状況
・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所 原子力事業者防災業務計画 令和２年８月
・防災訓練対応手順書（（危）内規第４２号改訂番号００）
・訓練計画の策定要領（（危）内規第４６号改訂番号００）
・現地対策本部の活動における基本動作（（危）内規第４５号改訂番号０１）b)関係各所への通報・連絡体制
・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所 事故対策規則（令和２年９月１日施行）c)訓練計画、実施記録
・保安教育・訓練実施計画書 核燃料サイクル工学研究所 原子力防災訓練（再処理廃止措置技術開発センター）（令和２年９月３日部長確認）
・核燃料サイクル工学研究所 原子力防災訓練 中期計画（令和元年～令和３年度）（令和２年７月７日作成）
・令和２年度核燃料サイクル工学研究所 年間訓練計画（令和２年７月７日変更）
・令和２年度核燃料サイクル工学研究所 原子力防災訓練（総合訓練）について（令和２年８月１９日修正）
・訓練指示書（令和２年８月２１日所長）
・通信管理レポート（２０２０／０９／０８）d)前回訓練の評価記録
・防災訓練実施結果報告書（令０２原機（サ保）０２４ 令和２年５月２８日）(11) ガイド BE0090 地震防護
検査項目 地震防護19資料名１）ガラス固化技術開発施設の地震発生時に備えた体制の準備状況
a)地震発生時の施設、設備等の点検等に係る要領書、手順書の整備状況
・国立研究開発法人核燃料サイクル工学研究所再処理施設に係る廃止措置計画
変更認可申請書（令０２原機（再）０２９ 令和２年８月７日）
・事故対策手順（令和元年７月４日改訂）
・地震時の点検・通報要領書（再Ｓガ処０２１版番号８－００）b)点検実施状況、人員配置、通報連絡体制
・地震時の点検記録（令和２年６月２５日）
・ガラス固化処理課 緊急連絡体制図（令和２年９月１日）
・教育・訓練実施報告書 緊急通報連絡訓練（令和２年１月３０日実施）c)地震発生時の対応要員の力量管理
・教育・訓練管理規則（再Ｑ再００８版番号１６－０３）
・教育・訓練カリキュラム標準（再Ｔ品証００２版番号１１－０８）
・令和元年度 ガラス固化部 ガラス固化処理課 力量到達評価表（令和元年６月７日部長承認）(12) ガイド BE0100 津波防護
検査項目 津波防護
資料名１）ガラス固化技術開発施設の浸水防止扉の管理状況
a)設置許可、事業許可等（設置場所、仕様）
・国立研究開発法人核燃料サイクル工学研究所再処理施設に係る廃止措置計画
変更認可申請書（令０２原機（再）０２９ 令和２年８月７日）
・構造検討書（ＣＡＳＥ１）工事名：ＴＶＦ開発棟の防水化に係る設計（京葉プラントエ
ンジニアリング株式会社 平成２４年３月３０日）
b)浸水防止扉の健全性確認に係る要領書、手順書の整備状況
・ＴＶＦ浸水防止扉等の管理要領書（再Ｓガ管０１２版番号０－０１）c)浸水防止扉の健全性確認の実施状況
・浸水防止扉等の日常巡視点検記録（令和２年９月１３日）
・浸水防止扉等の定期点検記録（令和２年７月１４日）
・浸水防止扉等の年次点検記録（令和２年１月２２日）(13) ガイド BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
資料名１）ガラス固化技術開発施設の除染セルからの物品搬出入に係る放射線被ばく管理状況20a)放射線作業指示、汚染管理等に係る要領書、手順書の整備状況
・放射線管理基準（令和２年６月１日改訂）
・再処理施設における放射線作業の基本動作要領書（再Ｓ施００５版番号７－０４）
・アンバーカバーオール管理要領書（再Ｓガ処０２７版番号３－００）・特殊放射線作業（Ｓ２）計画書 Ｓ２－ガ処－２０－００１（令和２年３月３１日部
長承認）・作業手順書等の妥当性確認シート（令和２年３月３１日部長承認）
・作業手順１６（物品（重量物・大型）の搬入・搬出）（Ａ１１６⇔Ｒ１０１）（令和２年３月３１日部長承認）
・作業手順１７（物品（重量物・大型）の搬入・搬出）（Ａ１２２⇔Ａ１１６）（令和２年３月３１日部長承認）・除染セルＲ１０１への入域手順（令和２年３月３１日部長承認）
・除染セルＲ１０１への退域手順（令和２年３月３１日部長承認）b)放射線作業指示、汚染管理等の実施状況
・特殊放射線作業（Ｓ２）報告書 Ｓ２－ガ処－１９－００７（令和元年７月３日部長
承認）・作業手順１６（物品（重量物・大型）の搬入・搬出）（Ａ１１６⇔Ｒ１０１）チェックシー
ト（作業日：２０２０年６月１日）
・作業手順１７（物品（重量物・大型）の搬入・搬出）（Ａ１２２⇔Ａ１１６）チェックシート（作業日：２０２０年６月１日）
・除染セルＲ１０１への入域チェックシート（作業日：２０２０年５月１４日）
・除染セルＲ１０１への退域チェックシート（作業日：２０２０年５月１４日）
・特殊放射線作業（Ｓ２）計画書 Ｓ２－ガ処－２０－００１（令和２年３月３１日部長承認）(14) ガイド BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
資料名
１）第二低放射性固体廃棄物貯蔵施設の放射性固体廃棄物の管理状況
a)許認可等で定められた貯蔵量
・事業指定申請書（平成１８年５月）b)貯蔵、保管に係る規定、要領書、手順書の整備状況
・操作記録・保守記録管理規則（再Ｍ再０１１版番号８－００）・放射性固体廃棄物貯蔵記録管理要領書（再Ｑ環管０４３版番号８－０１）
・貯蔵施設の日常巡視点検要領書（再Ｑ環管００２版番号１６－００）c)貯蔵、保管管理の実施状況
・操作記録・保守記録（２／２）（令和２年６月１２日）
21

・低放射性固体廃棄物在庫管理記録（令和２年６月１２日）
・巡視点検記録（点検実施日：令和２年６月１２日）
・管理区域内空間線量率測定結果（第２ＬＡＳＷＳ）（測定日：令和２年６月１２日）
６．２ チーム検査(1) ガイド BR0020 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査項目 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
資料名1) 個人被ばく線量計の評価値の妥当性確認実施状況
・個人被ばく管理手順書 TLD バッジ及び TLD 指リングによる実効線量及び等価線量の評価 （放 M-線計-個評 1-002 改訂 8）・線量計測定データ詳細確認シート（通番 2019-072 ２０１９年１０月０３日測定）
2) 令和元年度下期放射線業務従事者の被ばく管理の実施状況
・令和元年度下期放射線管理等報告書（令 02 原機（サ放）013）
3) 令和元年度第４四半期個人線量通知活動（空気中放射性物質濃度評価法）
・個人被ばく管理手順書 空気中放射性物質濃度による内部被ばく線量の測定・評価（定常）（放 M-線計-個評 2-004 改訂 13）・個人線量通知書（４月２２日作成）
4) 体外計測設備（肺モニタ）の維持管理活動のウォークダウン
・肺モニタ設備について現場ウォークダウン
5) 令和２年７月度バイオアッセイ評価を用いた個人モニタリング活動
・個人被ばく管理手順書 バイオアッセイによる内部被ばく線量の測定・評価（定常）（放M-線計-個評 2-006 改訂 14）・放射能計算シート（定常バイオ Pu(α)用）（H31.4.1 作成）
・バイオアッセイの分析作業手順書 （放 M-環境-31-17 改訂番号 11）6) 転換施設課の高線量作業における被ばく線量（等価線量）評価活動
・線量計測定評価日報（２０２０／０４／０３測定）
7) 事故時の緊急時放射線作業管理活動
・緊急作業従事する要員について （マスター版）
・緊急作業に従事する放射線業務従事者の選出等に係る管理要領（再処理施設編）（再 Q 管理 007 2-00 令和元年 5 月 1 日）
・教育・訓練実施計画書 （10101003029 200010）(2) ガイド BR0030 放射線被ばく ALARA 活動
検査項目 放射線被ばく ALARA 活動
資料名1) 転換施設におけるスラッジ安定化作業（高線量）における ALARA 活動
22

・担当課作業報告（２）R1 第３四半期報告
2) 転換施設におけるグローブボックス等の放射線作業実績の評価
・特殊放射線作業（S2）計画書・報告書（S2－転換課－19-001）
・特殊放射線作業（S2）計画書・報告書（S2－転換課－19-002）
・特殊放射線作業（S2）計画書・報告書（S2－転換課－19-003）
・特殊放射線作業（S2）計画書・報告書（S2－転換課－19-004）
3) グローブボックス作業における被ばく低減活動のウォークダウン
・「共通項」B-2-2 グローブボックス等作業一般 （再 S 転換 B0202 改定 13-00）
4) 作業管理員による放射線管理の状況
・協力企業作業責任者にインタビューを実施(3) ガイド BR0040 空気中放射性物質の管理と低減
検査項目 空気中放射性物質の管理と低減
資料名1) セル内の負圧維持及び作業前のグローブボックス負圧確認活動
・現場巡視点検記録（1 回／直）分離精製工場 （令和 2 年 7 月 1 日（水））・扉開閉管理要領 （再 S 再 002 版番号 6-001）
・グローブボックス取扱い基本要領書 （再 S 再 003 8-01 令和元年 8 月 8 日）
・プルトニウム製品貯槽に係る作業 （R2 年 7 月 29 日）
2) 半面マスクの維持管理状況
・再処理施設保安規定第 111 条第 2 項に基づく検査記録 核燃料サイクル工学研究
所 放射線障害予防規程第 90 条第 2 項に基づく検査記録 全面マスク点検・記録表（総合検査）緊急用（R2.2.1 版）
・再処理施設保安規定第 111 条第 2 項に基づく検査記録 核燃料サイクル工学研究
所 放射線障害予防規程第 90 条第 2 項に基づく検査記録 半面マスク点検・記録表（総合検査）緊急用（R2.2.1 版）
3) TVF 施設におけるセルフエアセットの配備状況
・再処理施設保安規定第 111 条第 2 項に基づく検査記録 核燃料サイクル工学研究
所 放射線障害予防規程第 90 条第 2 項に基づく検査記録 シリンダー点検・記録表（総合検査）緊急用（R2.2.1 版）
・再処理施設保安規定第 111 条第 2 項に基づく検査記録 核燃料サイクル工学研究
所 放射線障害予防規程第 90 条第 2 項に基づく検査記録 空気呼吸器点検・記録表（総合検査）緊急用（R2.2.1 版）(4) ガイド BR0050 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査項目 放射性気体・液体廃棄物の管理
資料名23

1) 第二付属排気筒放出監視用モニタによる監視活動
・排気モニタの監視手順書 （改訂 23）・放射線安全部エンジニアリングシート 放射線部 （14.12.6 受付 1926 号）
・排気モニタの試料交換回収・測定手順書 （改訂 30）2) 放射性液体廃棄物の放出許可・監視活動
・令和元年度下期放射線管理等報告書（令 02 原機（サ放）013）
・令和元年度第４四半期（令和 2 年 1 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日）環境放射線管理報告書・200112 海洋放出承認書 （2020 年 7 月 28 日）
・20 年度排水管理台帳（No.200112（再処理排水の分析結果））3) 主排気筒の排気風量計の維持管理活動
・再処理施設 施設定期自主検査記録 主排気筒流量計の校正 保 U19-Y98 （再処理施設保安規定第 196 条第 3 項に基づく計器校正 2019 年 9 月 27 日～2019
年 9 月 27 日 流量計 207FRS001）
・NEW アニューバ流量検出器 ANR75 型アニューバ（取扱説明書）
4) クリプトン回収後のボンベ装置の維持管理活動
・Kr 施設の 日常巡視点検記録（４／７） （令和２年７月２９日）
・操業日報 再処理廃止措置技術開発センター施設管理部前処理施設課 Kr （R2年７月２９日）5) 令和元年度下期放射線管理等報告書の周辺公衆の被ばく線量評価の活動
・放出源情報に基づく線量算出手順書 （放 M-環境 20-17 改訂番号 20）6) 管理区域境界の線量監視活動の状況
・管理区域における外部放射線に係る一週間の線量記録 測定対象：施設外壁（ホワ
イト区域含む） （測定日時 令和２年７月２２日 11 時）
・力量評価シート （R2.3.16 放射線管理第 2 課承認）
・管理区域境界の線量測定（ウラン貯蔵所(T35)）に係る 3 月間の線量の推定について（放射線管理第 2 課（メモ））・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 再処
理廃止措置技術開発センター 施設管理部 化学処理施設課 建屋周辺写真（令和２年８月 登録番号：再化施―２２―（福）－１）
・不適合管理検討部会保安情報、気がかり事象等 報告リスト （令和 2 年 8 月 6 日
再処理廃止措置技術 開発セ ン タ ー不適合管理検討部会 期間 2020.7.28～
2020.8.3）(5) ガイド BR0080 放射線環境監視プログラム
検査項目 放射線環境監視プログラム
資料名24

1) 環境試料の放射能測定評価状況
・KY 実施記録 令和 2 年 7 月 29 日（契約番号 3002C00239）
・分析指示書 No.41（2020 年 7 月 29 日）
・Individual Evaluation Report for the world-wide Proficiency test （IAEA-RML2019-01 Sample Number S19N031）
2) モニタリングポストによる空間線量率等の監視状況
・モニタリングポストスペクトルデータ（２０２０年６月データ）
・P6 空間線量率線量率上昇について（2018-9-11)
・P6 空間線量率線量率上昇について（2019-5-21）
・環境監視結果報告書（研究所内固定空気試料サンプリングデータ）
・不適合管理検討部会保全情報、気がかり事象等 報告シート （令和 2 年 8 月 3 日
放射線管理部）
3) 放射性液体廃棄物の貯槽等の管理状況
・第２回 再処理施設の定期的な評価報告（JAEA-Technology 2016-007）
・供用期間中の検査記録（トリップトレイの送液装置（272J0012）の作動確認検査（令和２年６月１７日）
・分析依頼伝票（地下ピット）（令和２年７月２７日）
4) 過去のトラブル事例の是正処置状況
・不適合継承シート （管理 No２９－０４）(6) ガイド BR0090 放射線モニタリング設備
検査項目 放射線モニタリング設備
資料名1) 体表面モニタ等の放射線管理用機器の性能確認状況
・2019 年度上期再処理施設(2/2)施設定期自主検査記録 放射線管理用機器の点
検及び校正記録（ハンド・フット・グローズモニタ類）（サーベイメータ類）（放射線測定器
類）
2) 環境試料測定装置の識別確認と維持管理
・環境試料測定場所のウォークダウンおよび分析作業員へのインタビューを実施
3) Kr ガスモニタ（固定式放射線モニタ）の効率確認状況
・計測機器校正室のウォークダウン
4) 環境試料測定装置の日常点検状況
・マルチ β 測定結果 （Count Data 2020/07/28 8:14:57）
・環境試料分析測定設備 健全性チェックシート β線用放射能測定装置（令和２年6 月）
・環境試料分析測定設備 健全性チェックシート γ線用半導体測定装置（２０２０年
６月）
25【使用施設】
４．１ 日常検査(1) ガイド BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象1）プルトニウム燃料第二開発室の施設管理に係る活動状況a)施設管理の実施に関する計画b)施設管理目標c)調達管理d)核燃料物質の集約化作業(2) ガイド BO2010 運転管理
検査項目 運転管理
検査対象1）プルトニウム燃料第一開発室の安全機能を有する施設の設置状況等、安全機能を有する施設の性能維持
a)施設管理の実施に関する計画b)給排気設備の検査c)グローブボックスの点検d)運転管理に関する教育・訓練e)不適合管理(3) ガイド BO2020 臨界安全管理
検査項目 臨界管理
検査対象
1）高レベル放射性物質研究施設の臨界防止に係る施設管理、臨界防止に係る運転管理、臨界防止に関する手順の実施状況
a)核燃料物質の管理b)教育訓練c)無停電電源装置の検査
2）プルトニウム燃料第三開発室 臨界防止に係る施設管理の実施状況
a)核燃料物質の管理b)教育訓練c)臨界警報装置の検査d)無停電電源装置の検査

26

(4) ガイド BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
1）高レベル放射性物質研究施設の外部電源及び代替 AC 電源システムの準備状況
a)教育訓練b)無停電電源装置の検査c)非常用発電装置の検査(5) ガイド BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象1）ウラン廃棄物処理施設の火災防護の実施状況
a)施設管理の実施に関する計画b)消防設備の点検c)教育訓練2）Ｍ棟の火災防護の実施状況
a)施設管理の実施に関する計画b)消防設備の点検c)教育訓練3）プルトニウム燃料第三開発室の火災防護の実施状況
a)施設管理の実施に関する計画b)消防設備の点検c)教育訓練d)不適合管理(6) ガイド BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象1）プルトニウム燃料第三開発室の溢水評価区画と防護すべき設備の健全性評価の実施状況a)質量分析装置
b)金属不純物分析設備(7) ガイド BQ0010 品質マネジントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象27１）使用施設のトップマネジメントレビューの実施状況
a)品質保証に係る規定類の整備状況b)理事長マネジメントレビューc)品質目標等の設定
２）使用施設の大洗研究所のＪＭＴＲ施設冷却塔倒壊事故の水平展開の実施状
況a)木造の建屋・設備に対する劣化状態の把握等
b)屋外にある木造以外の設備に対する水平展開（追加調査）
５． 検査結果
５．１ 指摘事項の詳細
指摘事項なし６．確認資料
６．１ 日常検査(1) ガイド BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
資料名・プルトニウム燃料技術開発センター 核燃料物質使用施設 施設管理実施計画（政令４１条該当施設）（令和２年度）（令和２年６月１５日）
・プルトニウム燃料技術開発センター 核燃料物質使用施設 設備保全整理表（政令４１条該当施設）（令和２年度）（令和２年６月１５日）
・プルトニウム燃料技術開発センター 核燃料物質使用施設 検査要否整理表（政令４１条該当施設）（令和２年度）（令和２年６月１５日）
・原子力安全に係る品質方針（令和２年４月１日）
・令和２年度 核燃料サイクル工学研究所 品質目標リスト（Ｒｅｖ．１）
・令和２年度 各部・センター品質目標リスト・実績 プルトニウム燃料技術開発センター（Ｒ２．４．１５）・プルトニウム燃料施設品質保証 調達管理要領書（改訂：１５）・プルトニウム燃料施設品質保証 設計管理要領書（改訂：１３）・プルトニウム燃料施設品質保証 運転管理要領書（改訂：２２）・プルトニウム燃料施設品質保証 保全有効性評価要領書（改訂：０）・グローブボックス始業前点検記録表 廃止措置技術開発課（令和２年６月期）
・残存核燃料物質処理工程月間作業計画表（令和２年７月２２日）
・Ｐｕ－１,Ｐｕ－２アイテム集約 月間作業計画表（令和２年７月２２日）
・特殊放射線作業計画（核燃料物質の集約化及びグローブボックスの維持管理 Ｓ２プ廃技-２０２０-００４）
28

・グローブボックス始業前点検記録表（品質管理課 令和２年８月期）
・計測機器及び基準器点検記録表（品質管理課 令和２年８月期）
・核物質移動確認票（臨界管理ユニット番号：Ｃ０１４）（令和２年８月１７日）(2) ガイド BO2010 運転管理
検査項目 運転管理
資料名
・核燃料物質使用変更許可申請書 プルトニウム燃料第一開発室（令和２年２月２６日）
・プルトニウム燃料技術開発センター 核燃料物質使用施設 施設管理実施計画（政令４１条該当施設）（令和２年度）（令和２年６月１５日）
・プルトニウム燃料技術開発センター 核燃料物質使用施設 設備保全整理表（政令４１条該当施設）（令和２年度）（令和２年６月１５日）
・プルトニウム燃料技術開発センター 核燃料物質使用施設 検査要否整理表（政令４１条該当施設）（令和２年度）（令和２年６月１５日）
・定期的な自主検査記録①給排気設備 自主検査結果報告書（令和元年度 プルトニウム燃料第一開発室（ウラン貯蔵庫除く）分）（令和元年１０月２日）
・グローブボックス始業前点検記録表（令和２年６月期）
・保安規定に基づく標識・表示の確認表（令和２年４月１６日）
・プルトニウム燃料技術開発センター 事故対策手順（改訂：５１）
・業務連絡書 核燃料サイクル工学研究所（核燃料物質使用施設）の２０１９年度原子力安全監査（定期）の結果の周知等について（１９サ施（業）１０１８０５）・プルトニウム燃料施設品質保証 教育訓練要領書（改訂：２２）
・保安教育・訓練報告書（燃料技術開発課）就業中放射線業務従事者教育（令和２年４月１日実施）・プルトニウム燃料施設品質保証 教育訓練要領書（改訂：３２）・不適合管理記録（Ｐｕ－１ プルトニウム抽出試験室 Ｇ．Ｂｏｘ Ｎｏ.５９Ａに設置された
負圧計の不具合 令和２年５月１１日）①不適合管理報告書（１８８（０２－０２））②是正処置計画書（１８８（０２－０２））③是正処置報告書（１８８（０２－０２））(3) ガイド BO2020 臨界安全管理
検査項目 臨界管理
資料名1) 高レベル放射性物質研究施設
29

・使用変更許可申請書 高レベル放射性物質研究施設（平成２９年１２月２８日）
・環境技術開発センター 高レベル放射性物質研究施設 臨界管理基準（平成２６年４月１日）
・環境技術開発センター 安全作業基準 再処理技術開発試験部施設編①核燃料物質、放射性同位元素等の施設内移動及び保管（平成３１年４月１日）
・核燃料物質使用計画書・報告書（２０２０年４月１日～２０２１年３月３１日）
・点検表（貯蔵庫、貯蔵設備等）（２０２０年３月２３日）
・中・長期保全計画（令和２年４月１日）
・保安教育・訓練実施計画書①定期教育（臨界安全設計・臨界管理）（令和２年４月７日）
・保安教育・訓練実施報告書①研究開発第１課マニュアル Ｂ－４－１ 核燃料物質等の施設内取扱いマニュアル（令和２年２月６日）
・指示書（ＣＰＦ臨界警報装置の自主検査に伴う核燃料物質の移動及び取扱禁止について）（令和２年１月２０日）
・指示書（ＣＰＦ無停電電源装置の自主検査に伴う核燃料物質の移動及び取扱禁止について）（令和２年１月２８日）
・臨界管理に係る報告（令和２年３月）
・環境技術開発センター 品質保証要領書①教育・訓練管理要領書（令和２年４月１日）②文書・記録管理要領書（令和２年４月１日）
・令和２年度 法規制に基づく教育<計画>（令和２年４月６日）
・保安教育・訓練実施計画書①核燃料物質使用施設保安規定に基づく定期教育（令和２年４月７日）
・令和２年度 実務教育・訓練の講師（令和２年４月１日）
・核燃料使用施設保安規定に基づく保安管理組織図（令和２年４月１日）
・核燃料物質移動に係る週間予定表
・核燃料物質移動伝票（臨界管理用）
・使用施設保安規定に基づく施設の定期的な自主検査記録①無停電電源装置（検査日２０２０年２月１２日）
・環境技術開発センター安全専門委員会 審議申請（承認）書（平成２９年６月１９日）
・環境技術開発センター作成内部文書見直し結果（令和元年１２月４日）
・国際規制物質の計量管理報告書等に関する手続等運営要領（令和元年７月）
・ＣＰＦ及びＲ＆Ｄ施設計量管理業務従事者一覧（令和２年４月１日）
・計画管理課 教育実施報告書（令和２年３月２６日）
・検査校正技術要領書（第Ⅱ分冊）（放Ｍ-線計-計測-００２-２）（令和２年４月 1 日）
・核燃料物質使用施設 施設の定期的な自主検査記録（２０１９-環技総-上期、２０30

１９-環技総-下期）
2) プルトニウム燃料第三開発室 臨界防止に係る施設管理の実施状況
・核燃料物質使用変更許可申請書 プルトニウム燃料第三開発室（令和２年２月２６日）
・プルトニウム燃料第三開発室 臨界管理基準（２０２０年１月）
・プルトニウム燃料施設品質保証 文書管理要領書（改訂：３１）・プルトニウム燃料施設品質保証 教育・訓練要領書（改訂：２２）・プルトニウム燃料施設品質保証 実務教育基本要領（改訂：１６）・令和２年度 プルトニウム燃料技術開発センター 核燃料物質使用施設 施設管理実
施計画（政令４１条該当施設）（改訂：１）
・令和２年度 プルトニウム燃料技術開発センター 核燃料物質使用施設 設備保全整理表（政令４１条該当施設）（令和２年６月１５日）
・施設の定期的な自主検査記録①臨界警報（令和２年２月４日）②無停電電源装置（臨界警報に給電するものに限る。）（令和２年１月３１日）
・保安規定に基づく標識・表示の確認表（Ｐｕ３原料工程）（令和２年６月３０日現在）
・核物質管理課 保安教育・訓練記録①保安教育・訓練計画書、報告書（臨界安全管理、令和元年９月２０～２７日）②講師認定台帳（平成３１（令和元）年度）③力量評価記録（平成３１（令和元）年度）(4) ガイド BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
資料名・核燃料物質使用変更許可申請書（高レベル放射性物質研究施設）（平成２９年１２月２８日）
・環境技術開発センター事故対策手順（２０２０年７月３日）①添付資料-５ 自然災害発生時の補足（令和２年４月１日）
・環境技術開発センター安全作業基準（再処理技術開発試験部編）高レベル放射性物質研究施設①Ｆ-１６ 安全保護回路等の施設管理に関する定期的な検査、保守及び更新（令和２年４月１日）
・高レベル放射性物質研究施設 施設管理実施計画（令和２年４月）
・研究開発第１課マニュアル Ｆ－１６－２９ 無停電電源装置定期自主検査マニュア
ル（作動試験）（平成３０年４月１日）
・施設の定期的な自主検査記録（２０１９年度）
・力量評価表（非常時の措置に関する部分）
・保安教育・訓練実施報告書「就業中におけるその他の訓練」（令和元年１０月８日）
31

・核燃料物質使用施設 設備保全整理表（環境技術開発センター関連施設編 （ＣＰＦ））（令和２年７月 ）・施設の定期的な自主検査「非常用発電装置の作動検査」要領書（２０１９年４月２３日）
・施設管理自主確認及び自主検査「非常用発電装置の作動検査」要領書（２０２０
年３月３１日）・核燃料物質使用施設 施設の定期的な自主検査（令和２年２月２７日）
・教育・訓練管理要領書（令和２年８月３１日）
・令和２年度 力量評価表（令和２年４月１日）(5) ガイド BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
資料名
1) ウラン廃棄物処理施設
・核燃料物質使用変更許可申請書 ウラン廃棄物処理施設（令和２年２月２６日）
・ウラン廃棄物廃棄施設 施設管理実施計画（令和２年３月３１日）
・危険物貯蔵所 完成検査申請書（平成３年７月３１日）
・危険物貯蔵所 完成検査済証（平成３年８月３日）
・危険物貯蔵所品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書（平成１７年９月６日）
・核燃料サイクル工学研究所消防計画（令和２年４月１日）
・消防設備等点検結果報告書（令和元年上期、令和元年下期）
・第２ウラン系廃棄物貯蔵施設 日常点検記録（令和２年７月１６日）
・ウラン系廃棄物貯蔵施設 日常点検記録（令和２年７月１６日）
・焼却施設，設備及び廃棄物の日常点検記録（令和２年７月１７日）
・危険物貯蔵所等週例巡視記録（令和２年６月期、７月期）
・廃油保管庫日常巡視点検記録（令和２年６月３０日）
・廃水処理室日常巡視点検記録（令和２年６月３０日）
・平成３１年度 法規制に基づく保安訓練＜計画＞（平成３１年４月３日）
・保安教育・訓練実施計画書（令和元年９月２６日）
・保安教育・訓練実施報告書（令和元年１０月１７日）
・環境技術開発センター品質マネジメント要領書 教育・訓練管理要領書（令和２年７月２０日）
・核燃料サイクル工学研究所 事故対策規則（令和２年４月１日）
・環境技術開発センター事故対策手順（令和２年７月３日）
・環境技術開発センター安全作業基準 廃止措置技術部施設編（令和２年６月１
日）
2) Ｍ棟
32

・核燃料物質使用変更許可申請書 Ｍ棟（令和元年７月１日）
・核燃料サイクル工学研究所消防計画（令和２年４月１日）
・ウラン廃棄物廃棄施設 施設管理実施計画（令和２年３月３１日）
・消防設備等点検結果報告書（令和元年上期、令和元年下期）
・Ｍ棟日常巡視点検記録（令和２年６月３０日）
・平成３１年度 法規制に基づく保安訓練＜計画＞（平成３１年４月３日）
・保安教育・訓練実施計画書（令和元年９月２６日）
・保安教育・訓練実施報告書（令和元年１０月１７日）
・環境技術開発センター品質マネジメント要領書 教育・訓練管理要領書（令和２年７月２１日）
・核燃料サイクル工学研究所 事故対策規則（令和２年４月１日）
・環境技術開発センター事故対策手順（令和２年７月３日）
・環境技術開発センター安全作業基準 ウラン廃棄物関係施設編（令和２年６月１日）
3) プルトニウム燃料第三開発室
・核燃料物質使用変更許可申請書 プルトニウム燃料第三開発室（令和２年２月２６日）
・プルトニウム燃料技術開発センター 核燃料物質使用施設 施設管理実施計画（政令４１条該当施設）（令和２年度）（令和２年６月１５日）
・プルトニウム燃料技術開発センター 核燃料物質使用施設 設備保全整理表（政令４１条該当施設）（令和２年度）（令和２年６月１５日）
・プルトニウム燃料技術開発センター 核燃料物質使用施設 検査要否整理表（政令４１条該当施設）（令和２年度）（令和２年６月１５日）
・核燃料サイクル工学研究所 消防計画（令和２年４月１日）
・プルトニウム燃料技術開発センター 安全作業基準 Ｂ－６ グローブボックス等の点
検及び管理（改訂：３１）
・令和元年度下期消防用設備等点検兼結果報告書のうちプルトニウム燃料第三開
発室点検票
・グローブボックス点検記録（試験第１課）①グローブボックス始業前点検記録表（令和２年７月期）②グローブボックス警報装置定期点検チェックリスト表（令和元年１１月）（グローブボ
ックス番号：ＦＰＧ－２４）温度及び温度上昇率の単体点検③グローブボックス警報装置定期点検チェックリスト表（令和２年３月）（グローブボック
ス番号：ＦＰＧ－２４）グローブボックス内温度上昇警報吹鳴点検
・令和２年度 保安訓練実施計画一覧表（令和２年５月２５日）
・プルトニウム燃料施設品質保証 教育・訓練要領書（改訂：２２）・核燃料サイクル工学研究所 事故対策規則（令和２年４月１日）
33

・プルトニウム燃料技術開発センター 事故対策手順（改訂：５０）・点検報告書（空気呼吸器等の点検作業 ２０２０年２月１３日）
・保安教育・訓練報告書（試験第１課）①初期消火訓練（２０１９年８月６日）②管理区域内火災対応訓練（２０２０年２月２５日）
・不適合管理報告書①Ｐｕ－３火災警報の誤吹鳴について（令和２年５月１２日 １８７（０２－０１））②Ｐｕ－３自火報設備の一部区域に係る警報機能の一時的な不具合について（令和２年６月２２日 １８９（０２－０３））(6)ガイド BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
資料名・核燃料物質使用変更許可申請書（プルトニウム燃料第三開発室）（令和２年２月２６日）
・質量分析装置（ＧＢ Ｎｏ.ＦＱＧ－６０ｎ（１））に係る資料①施設検査申請書・変更届
令和元年１２月２３日付け令０１原機（Ｐ）００７
令和２年２月７日付け令０１原機（Ｐ）０１０②自主検査要領書（ＣＧ-ＷＩ-００－Ｒ０１０１）③自主検査成績書（ＣＧ-ＷＩ-００－ＲＲ０１０１）④施設検査実施要領書（原規規発第２００３１２７号）⑤施設検査成績書（原規規発第２００３１２７号）⑥施設検査合格証（原規規発第２００４１７１号）
・金属不純物分析設備（ＧＢ Ｎｏ．ＦＱＧ－１９）に係る資料①施設検査申請書・変更届
令和２年３月１９日付け令０１原機（Ｐ）０１３
令和２年７月８日付け令０２原機（Ｐ）００６②自主検査要領書（ＣＧ-ＷＩ-０１－Ｒ０２０３）③自主検査成績書（ＣＧ-ＷＩ-０１－Ｒ０２０３）④施設検査実施要領書（原規規発第２００７２０４号）⑤施設検査成績書（原規規発第２００７２０４号）(7) ガイド BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
資料名１） 使用施設のトップマネジメントレビューの実施状況
34a)品質保証に係る規定類の整備状況
・マネジメントレビュー実施要領（改訂：２０）・マネジメントレビュー運用手順（改訂：０２）・核燃料サイクル工学研究所核燃料物質使用施設品質マネジメント計画書（改訂：０４）・品質目標管理要領書（改定：２５）・安全文化の育成及び維持並びに関係法令等の遵守活動に係る実施規則（令 02
サ（規則）第 5 号）
b)理事長マネジメントレビュー
・（業務連絡書）２０サ施（業）０１２３０１ ２０１９年度定期（年度末）の品質保証活動に係る理事長マネジメントレビュー及び安全文化醸成活動等に係る理事長レビュ
ーの実施について・（指示書）核サ研-０１７-２０２００１２３ ２０１９年度定期（年度末）理事長マネジメ
ントレビューインプット情報の報告について
・（業務連絡書）２０Ｐ品（業）０２０３０２ ２０１９年度定期（年度末）の品質保証活動に係る理事長マネジメントレビュー及び安全文化醸成活動等に係る理事長レビュ
ーの実施について（回答）・（業務連絡書）２０サ環計（業）０２１９０２ ２０１９年度定期（年度末）の品質保証
活動に係る理事長マネジメントレビュー及び安全文化醸成活動等に係る理事長レビ
ューの実施について（回答）・（業務連絡書）２０サ線（業）０２１７０４ ２０１９年度定期（年度末）の品質保証活動に係る理事長マネジメントレビュー及び安全文化醸成活動等に係る理事長レビュ
ーの実施について（回答）・（業務連絡書）２０サ工管（業）０１３００１ ２０１９年度定期（年度中期）品質保証
活動に係る理事長マネジメントレビュー及び安全文化醸成活動等に係る理事長レビ
ューの結果に係る対応について（回答）・（業務連絡書）２０サ施（業）０３０９０１ ２０１９年度定期（年度末）理事長マネジメ
ントレビューインプット情報報告書の提出について（回答）・（報告書）核サ研-０１２-２０２００３０９２０１９年度定期（年度末）理事長マネジメン
トレビューインプット情報の報告
・２０１９年度定期（年度末）理事長マネジメントレビューの実施
・（E-mail）２０１９年度理事長レビュー会議記録（案）の確認依頼について・核サ研（研究所品質保証委員会審議申請(承認)書）１９（所ＱＡ委）２０
平成３１年度（令和元年度）の総括と令和２年度の展開について〔品質保証委員会
開催（R2.03.26）、所長承認（R2.03.30）〕
・（業務連絡書）２０安品（業）０３３１０１ ２０１９年度定期（年度末）の品質保証活動及び安全文化醸成活動等に係る理事長レビューの結果について35

・（業務連絡書）２０サ施（業）０５２５０２ ２０１９年度定期（年度末）理事長マネジメ
ントレビューインプット情報報告書（年度末までの実績）及び２０１９年度品質目標の実績の提出について（回答）・（報告書）核サ研-０１６-２０２００５２２ ２０１９年度定期（年度末）理事長マネジメ
ントレビューインプット情報報告書（年度末までの実績）及び２０１９年度品質目標の実績の報告
c)品質目標等の設定
・（業務連絡書）２０安環（業）０３３１０１ 令和２年度 安全関係の各方針及び施策の周知について・（業務連絡書）２０サ施（業）０４０１０４ 令和２年度 安全関係の機構方針及び核燃料サイクル工学研究所の目標・方針の周知について・（業務連絡書）２０サ施（業）０４０８０２ ２０１９年度定期（年度末）の品質保証活動及び安全文化醸成活動等に係る理事長レビューの結果について
・（指示書）核サ研-０１８-２０２００４０１ ２０１９年度定期（年度末）理事長マネジメ
ントレビュー結果への対応について
・（業務連絡書）２０安品（業）０４１５０１ ２０１９年度定期（年度末）理事長マネジメ
ントレビューインプット情報報告書（年度末までの実績）及び２０１９年度品質目標の実績の提出について・（業務連絡書）２０サ施（業）０４２００３ ２０１９年度定期（年度末）理事長マネジメ
ントレビューインプット情報報告書（年度末までの実績）及び２０１９年度品質目標の実績の提出について
・（指示書）核サ研-０１９-２０２００４１５ ２０１９年度定期（年度末）理事長マネジメ
ントレビューインプット情報報告書（年度末までの実績）及び２０１９年度品質目標の実績の提出について・（業務連絡書）２０安品（業）０４１５０２ 令和２年度の原子力安全に関する品質目
標等の提出について
・（指示書）核サ研-０２０-２０２００４１６ 令和２年度の品質目標の提出について
・（業務連絡書）２０サ安（業）０４１６０２ 令和２年度理事長方針、所長方針等の周知及び各活動の目標設定について
・（業務連絡書）２０Ｐ品（業）０４２２０１ 令和２年度理事長方針、所長方針等の周知及び各活動の目標設定について（回答）・（業務連絡書）２０サ線（業）０４２８０１令和２年度理事長方針、所長方針等の周知及び各活動の目標設定について（回答）・（業務連絡書）２０サ施（業）０４２７０３ 令和２年度核燃料サイクル工学研究所目
標リスト（改訂）の周知等について
・（業務連絡書）２０サ工管（業）０５０７０１ 令和２年度理事長方針、所長方針等の周知及び各活動の目標設定について（回答）36

・（業務連絡書）２０サ環計（業）０５０７０１ 令和２年度理事長方針、所長方針等の周知及び各活動の目標設定について（回答）・（業務連絡書）２０サ施（業）０５２００１ 令和２年度の原子力安全に関する品質目
標等の提出について（回答）・（報告書）核サ研-０１５-２０２００５１５令和２年度品質目標リスト、２０１９年度定期（年度末）理事長マネジメントレビュー結果への対応の報告
２）使用施設の大洗研究所のＪＭＴＲ施設冷却塔倒壊事故の水平展開の実施状況
a)木造の建屋・設備に対する劣化状態の把握等
・（業務連絡書）１９安品（業）１２２６０１ JMTR 二次冷却系統の冷却塔倒壊に係る法令報告を踏まえた水平展開について（調査・検討指示）
・（業務連絡書）２０サ施（業）０１０７０２ JMTR 二次冷却系統の冷却塔倒壊に係る法令報告を踏まえた水平展開（調査・検討指示）について
・（業務連絡書）２０サ環計（業）０１０８０１ JMTR 二次冷却系統の冷却塔倒壊に係る法令報告を踏まえた水平展開（調査・検討指示）について（回答）・（業務連絡書）２０P 品（業）０１０８０１ JMTR 二次冷却系統の冷却塔倒壊に係る法令報告を踏まえた水平展開（調査・検討指示）について（回答）・（業務連絡書）２０サ線（業）０１０９０１ JMTR 二次冷却系統の冷却塔倒壊に係る法令報告を踏まえた水平展開（調査・検討指示）について（回答）・（業務連絡書）２０サ工管（業）０１０８０１ JMTR 二次冷却系統の冷却塔倒壊に係る法令報告を踏まえた水平展開（調査・検討指示）について（回答）・（業務連絡書）２０サ施（業）０１０９０２ JMTR 二次冷却系統の冷却塔倒壊に係る法令報告を踏まえた水平展開（調査・検討指示）について（回答）b)屋外にある木造以外の設備に対する水平展開（追加調査）
・（業務連絡書）２０安品（業）０１３１０１ JMTR 二次冷却系統の冷却塔倒壊事象を踏まえた屋外にある木造以外の設備に対する水平展開について（調査・検討指示）・（業務連絡書）２０安品（業）０２０７０１ JMTR 二次冷却系統の冷却塔倒壊事象を踏まえた屋外にある木造以外の設備に対する水平展開（2019 内 022）に対する指示の一部変更について・（業務連絡書）２０サ安（業）０２１３０３ JMTR 二次冷却系統の冷却塔倒壊事象を踏まえた屋外にある木造以外の設備に対する水平展開について（水平展開）（調査・検討指示）
・（業務連絡書）２０サ工管(業)０２２５０１ JMTR 二次冷却系統の冷却塔倒壊事象を踏まえた屋外にある木造以外の設備に対する水平展開について（水平展開）（調査・検討指示）（回答）
・（業務連絡書）２０P 品（業）０２２６０２ JMTR 二次冷却系統の冷却塔倒壊事象を踏まえた屋外にある木造以外の設備に対する水平展開について（水平展開）（調37

査・検討指示）（回答）
・（業務連絡書）２０サ環計(業) ０２２６０１ JMTR 二次冷却系統の冷却塔倒壊事
象を踏まえた屋外にある木造以外の設備に対する水平展開について（水平展開）（調査・検討指示）(回答)
・（業務連絡書）２０サ線(業)０３０２０２ JMTR 二次冷却系統の冷却塔倒壊事象を踏まえた屋外にある木造以外の設備に対する水平展開について（水平展開）（調査・検討）（回答）・（業務連絡書）２０サ安（業）０３０２０１ JMTR 二次冷却系統の冷却塔倒壊事象を踏まえた屋外にある木造以外の設備に対する水平展開（2019 内 022 及び 2019 内
024（調査・検討））について（回答）・（業務連絡書）２０サ環計(業)０３２３０１ JMTR 二次冷却系統の冷却塔倒壊事象を踏まえた屋外にある木造以外の設備に対する水平展開について（水平展開）（調査・検討指示）(回答(2))
・（業務連絡書）２０P 品（業）０３２４０８ JMTR 二次冷却系統の冷却塔倒壊事象を踏まえた屋外にある木造以外の設備に対する水平展開について（水平展開）（調査・検討指示）（回答その 2）・（業務連絡書）２０サ工管(業)０３２６０１ JMTR 二次冷却系統の冷却塔倒壊事象を踏まえた屋外にある木造以外の設備に対する水平展開について（水平展開）（調査・検討指示）（回答）
・（業務連絡書）２０サ線(業)０３３１０１ JMTR 二次冷却系統の冷却塔倒壊事象を踏まえた屋外にある木造以外の設備に対する水平展開について（水平展開）（調査・検討）（回答②）・（業務連絡書）２０サ安（業）０３３１０２ JMTR 二次冷却系統の冷却塔倒壊事象を踏まえた屋外にある木造以外の設備に対する水平展開（2019 内 022 及び 2019 内
024（調査・検討））について（回答その 2）・（業務連絡書）２０サ線(業)０６２４０３ JMTR 二次冷却系統の冷却塔倒壊事象を踏まえた屋外にある木造以外の設備に対する水平展開について（水平展開）（調査・検討）（回答③）・（業務連絡書）２０サ安（業）０６３００１ JMTR 二次冷却系統の冷却塔倒壊事象を踏まえた屋外にある木造以外の設備に対する水平展開（2019 内 022 及び 2019 内
024（調査・検討））について（回答その 3）・（業務連絡書）２０サ安(業)０７０８０５ JMTR 二次冷却系統の冷却塔倒壊事象を踏まえた屋外にある木造以外の設備に対する水平展開（2019 内 022 及び 2019 内
024（調査・検討））について（回答様式の差替え）
・【再確認依頼（正式）】JMTR 水平展開（2019 内 024）の調査結果に対する再確認について（2020 年 7 月 22 日）電子メール
・【至急のお願い】【再確認依頼（正式）】JMTR 水平展開（2019 内 024）の調査結果
38に対する再確認について（2020 年 8 月 5 日）電子メール
・【再確認依頼（正式）】JMTR 水平展開（2019 内 024）の調査結果に対する再確認について（2020 年 7 月 27 日）電子メール
・（業務連絡書）２０サ安(業)０８７０３ JMTR 二次冷却系統の冷却塔倒壊事象を踏まえた屋外にある木造以外の設備に対する水平展開（2019 内 022 及び 2019 内
024（調査・検討））について（再確認対応）（回答）39