Für Europa
SE20K / SE25K / SE30K / SE33.3K

12 -20JAHRE
GARANTIEWECHSELRICHTER

Dreiphasen-WechselrichterSpeziell für die Verwendung mit Leistungsoptimierern entwickelt
Festspannungswechselrichter für
herausragende Effizienz und längere Stränge
Schnelle und einfache Inbetriebnahme desWechselrichters direkt per Smartphone mit derSolarEdge SetAppKlein, leichtester seiner Klasse, einfacheInstallation
Integrierter DC-Überspannungsschutz Typ 2,um Überspannungen, die durch Blitzschlagoder andere Ereignisse verursacht werden,
besser zu widerstehen
Optionaler RS485- und Typ-2-ACÜberspannungsschutz

solaredge.com

Integrierte Überwachung auf Modulebene mit
LAN-, WLAN- oder Mobilfunk-Kommunikation
für vollständige Systemtransparenz
Erweiterte Sicherheitsfunktionen –optional aktivierbare Lichtbogenerkennung
und Schnellabschaltung
IP65 für Außen- und Inneninstallationen
Optionale integrierte DC-Sicherheitseinheit –kein zusätzlicher externer DC-Trennschalter
notwendig
Zukunftssicher für die Energiespeicherlösung
von SolarEdge

Dreiphasen-Wechselrichter
Für Europa
SE20K / SE25K / SE30K / SE33.3K
Gültig für Wechselrichter mit
Artikelnummer

SEXXK-RWX0IXXXXSE20K(1)

SE25K

SE30K

SE33.3K

AC-Nennausgangsleistung

20 001(2)25 00029 99033 300(3)W

Maximale AC-Scheinleistung

20 001

25 00029 99033 300VA

AUSGANG

AC-Ausgangsspannung – Phase zu Phase/Phase zu
Neutralleiter (Nennspannung)
AC-Ausgangsspannung – L-L / L-N

380 / 220, 400 / 230

Vac

304 – 437 / 176 – 253, 320 – 460 / 184 – 264,5

Vac

AC-Frequenz

50 / 60 ± 5 %Maximaler Dauerausgangsstrom (pro Phase)29

AC-AusgangsleitungsverbindungenHz36,25(4)43,5(5)

48,25

Aac

3 Leiter + PE, 4 Leiter + PE

Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung,
konfigurierbarer Leistungsfaktor, konfigurierbare
landesspezifische Schwellenwerte

Ja

Gesamtharmonische Verzerrung<3

Leistungsfaktorbereich%± 0,2 bis 1

Maximale Reststromeinspeisung(6)100mA

EINGANG
Maximale DC-Eingangsleistung (Modul STC)

35 00043 750Trafoloser WR, ungeerdet
Maximale Eingangsspannung DC+ zu DC-58 275

1 000

Betriebsspannungsbereich
Maximaler Eingangsstrom

52 500Vdc

680 – 1 000
29

Verpolungsschutz DC-EingangVdc

36,25

43,5

48,25

Empfindlichkeit 167 kΩ(7)Maximaler Wirkungsgrad des Wechselrichters

98

98,3

Europäischer (gewichteter) Wirkungsgrad

97,798Energieverbrauch nachts<4Unterstützte Kommunikationsschnittstellen

2 x RS485, Ethernet (LAN), WLAN (optional)(8), Mobilfunk (optional)

Smart Energy-Management

Einspeisungsbegrenzung
Mit der mobilen SetApp Anwendung und eingebautem Wi-Fi-Accesspoint zur lokalen Verbindung

Lichtbogenerkennung

Integriert, benutzerkonfigurierbar (gemäß UL 1699B)

Schnellabschaltung

Optional(9) (automatisch bei AC-Netztrennung)

RS485 ÜberspannungsschutzOptional

DC-Überspannungsschutz

Typ II, vor Ort austauschbar, integriert

AC-Überspannungsschutz

Typ II, vor Ort austauschbar, optional

DC-SICHERHEITSEINHEIT (OPTIONAL)
2-polige Trennungk.A.

1 000 V / 48,25 A

DC-Sicherungen (einpolig)k.A.

Optional, 25 A / 30 A

Konformität

k.A.

UTE-C15-712-1

ERFÜLLTE NORMEN
IEC-62109, AS 3100

Netzanschluss

(10)

%%
W

WEITERE FUNKTIONEN

Sicherheit

Adc

Ja

Erdschlusserkennung

Wechselrichter-Inbetriebnahme

W

Ja

VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN 50549-1,EN 50549-2, TOR Erzeuger Typ A, G99, G99 (NI), VFR 2019

EMV

IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 Klasse A, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12

RoHS

Ja

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Nicht in allen Ländern verfügbar. Für weitere Einzelheiten zu den Wechselrichtern, die zur Installation in Ihrem Land genehmigt sind, siehe hier.
In Italien und Ungarn beträgt die AC-Nennausgangsleistung 19 900 W.
Für Anlagen gemäß VDE-AR-N-4110 müssen Sie die Wirkleistungsbegrenzung des Wechselrichters auf 30kW (bei 90% Unom) bei der Anlagenauslegung berücksichtigen.
Für Anlagen gemäß VDE-AR-N-4110, beträgt der maximale Dauerausgangsstrom pro Phase 40 A.
Für Anlagen gemäß VDE-AR-N-4110, beträgt der maximale Dauerausgangsstrom pro Phase 48,25 A.
Wenn ein externer FI-Schutzschalter erforderlich ist, muss dessen Auslösewert ≥ 100 mA sein.
Wenn es die örtlichen Vorschriften zulassen.
WLAN-Konnektivität erfordert den Anschluss einer zusätzlichen WLAN-Komponente, die separat bestellt werden muss. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem SolarEdge Vertriebsmitarbeiteroder auf der Produktseite Kommunikation.
(9) Wechselrichter mit Schnellabschaltung Teilenummer: SExxK-xxRxxxxxx(10) Alle Normen finden Sie in der Kategorie Zertifikate im Wissens-Center.

© SolarEdge Technologies, Ltd. Alle Rechte vorbehalten. SOLAREDGE, das SolarEdge Logo, OPTIMIZED BY SOLAREDGE sind Marken oder eingetragene Marken von SolarEdge Technologies, Inc.
Alle anderen hier genannten Marken sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Datum: 13. Februar 2024 DS-000053-EU. Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Dreiphasen-Wechselrichter
Für Europa
SE20K / SE25K / SE30K / SE33.3K
Gültig für Wechselrichter mit
Artikelnummer

SEXXK-RWX0IXXXX
SE20k

SE25K

SE30K

SE33.3K

ANLAGENSPEZIFIKATIONEN
Durchmesser Verschraubung ACAusgang/Leitungsquerschnitt PE-Querschnitt
DC-Eingang

DC-Eingang mit Sicherheitseinheit

Kabeldurchmesser: 19 – 28 mm /4–16 mm2 / 4–16 mm2
4 MC4-Paare(11)(11)(12)Abmessungen (B x H x T)

4 MC4-Paare
4 Stränge: Verschraubung: Kabeldurchmesser 5 – 10 mm / Leitungsquerschnitt 2,5 – 16 mm

2550 x 317 x 273

mm

317 x 836 x 300 (DC MC4); 317 x 819 x 300 (DC-Verschraubung)mmGewicht

32kg

Gewicht mit DC-Sicherheitseinheit

36,5kg-40 bis +60(13)˚CAbmessungen mit Sicherheitseinheit (B x H x T)

Betriebstemperaturbereich
KühlungGeräuschemission

Lüfter (auswechselbar)< 62

Schutzklasse

IP65 – Außen- und InnenbereichMontageart

Halterungen werden mitgeliefert(11) Der DC-Eingang ist mit MC4- oder Kabelverschraubungen unter der Teilenummer des Wechselrichters erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von SolarEdge.
(12) Nur von Stäubli hergestellte MC4-Steckverbinder sind für die Verwendung zugelassen.
(13) Informationen zur Leistungsreduzierung finden Sie im technischen Hinweis zur Leistungsreduzierung.

© SolarEdge Technologies, Ltd. Alle Rechte vorbehalten. SOLAREDGE, das SolarEdge Logo, OPTIMIZED BY SOLAREDGE sind Marken oder eingetragene Marken von SolarEdge Technologies, Inc.
Alle anderen hier genannten Marken sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Datum: 13. Februar 2024 DS-000053-EU. Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

dBA