令和元年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）技術概要書

取付管の修繕工法

Ｐ−取付ライニング工法

技術審査証明事

限 2025 年 3月31日

下水技術名称：Ｐ－取付ライニング工法

（公財）

7号

有

第１93

効期

道技術

［開発目標型］

設業

建設技術審査証明書

建日本（取付管の修繕工法）

下 水 道 新技術機構

ૣऔબྶల!!࣢（ 開 発 の 趣 旨 ）取付管の非開削による修繕方法においては，樹脂を使用し現場硬化を行う工法が主流であるが，施工時の臭気や品質管理に課題がある。また , ポリエチレン製の本管に対しての接合可能な工法がなかった。これらの課題に対応するため，工場二次製品であるポリエチレン製の補修材料を使用することにより臭気が発生せず，安定的な品質や強度が得られ，ポリエチレン製の本管と取付管補修材料を電気溶着にて一体化できる工法を開発した。
（ 開 発 目 標 ）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）施工性
次の各条件下で施工できること。
①延長 10 ｍ 以下
②段差 20 mm 以下の継手部③隙間 50 mm 以下の継手部④ 60 度以下の曲管⑤隙間 30 mm 以下の取付管と本管の接合部⑥取付管と本管取付け部との一体化（２）水密性：補修管および本管との接続部は 0.1 MPa の内水圧および外水圧に耐える水密性を有すること。
（３）耐荷強度：耐荷強度が硬質塩化ビニル管呼び径 100 の規格 1.70 kN/m 以上および，呼び径 150 の規格 3.38 kN/m以上であること。
（４）耐薬品性：ＣＰＩパイプ，電熱ＰＥシートおよびスカートカフスは「下水道用硬質塩化ビニル管（JSWAS K-1）」と同等以上の耐薬品性を有すること。
（５）耐摩耗性：ＣＰＩパイプ，電熱ＰＥシートおよびスカートカフスは「下水道用硬質塩化ビニル管（JSWAS K-1）」と同等以上の耐摩耗性を有すること。
（６）耐高圧洗浄性：本管と取付管の接合部は，15 MPa の高圧洗浄で剥離・破損がないこと。

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「Ｐ－取付ライニング工法」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は 2013 年３月 13 日に審査証明を取得し，変更された技術である。
2020 年 3 月 17 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人 日本下水道新技術機構
理事長
記

１．審 査 の 結 果
上記すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本技術に使用する材料は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本技術の施工は，標準施工マニュアルに従い , 適正な施工管理のもとで行われるものとする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
４．留意事項および付言（１）本技術の施工にあたっては，作業前にマンホール内の酸素濃度，硫化水素濃度等の測定を行い，安全性を確認の上作業を行うこと。
（２）本技術の施工にあたっては，必要に応じて周辺住民に対する騒音対策を行うこと。
（３）本技術の施工にあたっては，標準施工マニュアルに基づいた施工を行うこと。
５．審査証明の詳細( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )６．審査証明の有効期限2025 年 3 月 31 日

７．審査証明の依頼者

株式会社トラストテクノ
株式会社オクムラ道路
泉 都 興 業 株 式 会 社
大幸道路管理株式会社
東 拓 工 業 株 式 会 社（兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町２丁目 44 号）（大阪府大阪市港区弁天６丁目１番３号）（大阪府堺市北区東浅香山町 1 丁 49 番地）（兵庫県神戸市兵庫区島上町２丁目２-22- ２Ｆ）（大阪府大阪市淀川区三津屋南１丁目１番 33 号）

技術の概要技術の概要
Ｐ－取付ライニング工法は，耐薬品性，耐摩耗性，伸びにすぐれたポリエチレン樹脂製の材料を使用し，取付管の修繕を行う工法である。補修材（ＣＰＩパイプ）をます側から挿入し，本管（ポリエチレン管）と溶着機械にて一体化させる工法であり容易に施工ができる。また，取付管とＣＰＩパイプとの間に隙間が発生するが，ＣＰＩパイプは硬質塩化ビニル管（呼び径 100，150）と同等以上の耐荷強度を有しているため標準施工として裏込め不要としている。
ＣＰＩパイプ

既設取付管

既設本管

ＰＥ管

図－１

写真－１

写真－３

概要図

図－２

取付詳細図

ＣＰＩパイプ

接続部完成

写真－２

スカートカフス

写真－４

電熱ＰＥシート

技術の特長技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１）施工性
次の各条件下で施工できる。
①延長 10 ｍ以下②段差 20 mm 以下の継手部③隙間 50 mm 以下の継手部④60 度以下の曲管⑤隙間 30 mm 以下の取付管と本管の接合部⑥取付管と本管取付部との一体化（２）水密性補修管および本管との接続部は 0.1 MPa の内水圧および外水圧に耐える水密性を有する。
（３）耐荷強度
耐荷強度が硬質塩化ビニル管呼び径 100 の規格 1.70 kN/m 以上および，呼び径 150 の規格3.38 kN/m 以上である。
（４）耐薬品性
ＣＰＩパイプ，電熱ＰＥシートおよびスカートカフスは「下水道用硬質塩化ビニル（JSWASK-1）」と同等以上の耐薬品性を有する。
（５）耐摩耗性
ＣＰＩパイプ，電熱ＰＥシートおよびスカートカフスは「下水道用硬質塩化ビニル管（JSWASK-1）」と同等以上の耐摩耗性を有する。
（６）耐高圧洗浄性
本管と取付管の接合部は，15 MPa の高圧洗浄で剥離・破損がない。

写真－５

立会試験での水密性確認状況表－１

水密性試験結果

試験条件
試験項目

実測値
確認結果

水圧

負荷時間

水圧

負荷時間

内水圧

0.1 MPa

３分

0.1 MPa

３分

漏水なし

外水圧

0.1 MPa

３分

0.1 MPa

３分

漏水なし

技術の適用範囲
技術の適用範囲
管管種
径

施工延長

：：：

取付管

鉄筋コンクリート管，陶管，硬質塩化ビニル管

本

ポリエチレン・コンパクトパイプ工法更生管，下水道用ポリエチレン管

管

取付管

呼び径

150，200本

呼び径200～350管

取付管10 ｍ以下施工実績（抜粋）
施工実績（抜粋）
施工年月

施工場所

工事件名

工事内容

平成 25 年 11 月

福岡県

勝山一丁目地内管渠更生工事

管きょ更生工事

平成 26 年 7 月

福岡県

企救丘二丁目地内管渠更生工事

管きょ更生工事

平成 27 年 11 月

福岡県

葛原高松二丁目地内管渠更生工事

管きょ更生工事

平成 28 年 11 月

福岡県

下吉田三丁目管渠更生工事

管きょ更生工事

平成 29 年 6 月

福岡県

山手三丁目地内管渠更生工事

管きょ更生工事

平成 30 年 9 月

福岡県

熊谷二丁目地内管渠更生工事

管きょ更生工事技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】【問合せ先】

株式会社トラストテクノ

http://www.kobe-fss.jp/

株式会社オクムラ道路

http://okumuradouro.co.jp/

泉都興業株式会社

http://www.kisweb.ne.jp/sento/

大幸道路管理株式会社

http://daikou-douro.co.jp/

東拓工業株式会社

http://www.totaku.co.jp/

エフアールピーサポートサービス株式会社 内
ポリエチレンライニング工法協会

TEL 078-595-9492※協会に関する相談は，当機構ではなく，直接，協会へお尋ねください。
審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2020 年３月 17 日～2025 年３月 31 日
インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

https://www.jiwet.or.jp/
http://www.jacic.or.jp/sinsa/