テクニカルインフォメーション
テーマ
該当機種

2022 年 6 ⽉ 9 ⽇

TELLUS-HMI Ver. 4 と SX-Programmer のオフラインシミュレーションについて
V9 シリーズ

No. TI-T-0004

1／8

1. ⽬的
V9 シリーズ本体と PLC 実機がなくても、TELLUS-HMI と SX-Programmer をオフラインでシミュレーション接続し、PLCのプログラムと連動して画⾯の動作を確認できます。

富⼠電機製 SX-Programmer（Expert/Standard)

TELLUS-HMI

2. 動作環境■対応機種
V9 シリーズ *V-SFT-6 で画⾯データの設定・保存が必要■対応 PLC 機種
富⼠電機︓MICREX-SX（Ethernet） *PLC1、1:1 接続のみ可■PLC ローダソフト SX-Programmer
SX-Programmer Expert の場合︓V3.6.14.22 以降
SX-Programmer Standard の場合︓V3.1.0.13 以降■TELLUS-HMI
弊社ホームページより試⽤版をダウンロードできます。（ただし 1 時間単位の起動になります。）
https://hakko-elec.co.jp/site/support/download-index.html

テクニカルインフォメーション

No. TI-T-0004

3. シミュレーション接続までの流れ
V9 シリーズ 画⾯データの設定（作画ソフト「V-SFT-6」使⽤）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 2↓
ネットワークの切断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P. 3↓
SX-Programmer SX シミュレータの起動（PLC ローダソフト「SX-Programmer」使⽤）
SX-Programmer Expert の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P. 3

SX-Programmer Standard の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P. 6↓
TELLUS-HMI の起動（ソフトモニタッチ「TELLUS4」使⽤） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 8

4. V9 シリーズ 画⾯データの設定（V-SFT-6）
1. V9 シリーズの画⾯データを開きます。
2. ［システム設定］→［ハードウェア設定］で PLC の IP アドレス、ポート No.を変更します。
IP アドレス︓127.0.0.1（固定）ポート No.︓SX-Programmer Expert の場合…10256（固定）
SX-Programmer Standard の場合…2001（固定）クリック

3. ［ファイル］→［名前を付けて保存］をクリックします。

2／8

テクニカルインフォメーション

No. TI-T-0004

3／8

4. ［ファイルの種類︓*.V9Z］を選択後、任意の名前を付けて保存します。

4. ネットワークの切断使⽤するパソコンの全てのネットワークを切断します。（例︓LAN ケーブルを抜く、Wi-Fi を OFF にするなど）
ネットワークにつながっていると、正常に通信できない場合があります。

5. SX-Programmer SX シミュレータの起動
SX-Programmer Expert の場合

5.1
1

PLC のプロジェクトデータを開きます。

2［ビルド］→［プロジェクトの再コンパイル］をクリックし、プロジェクトにエラーがないことを確認します。

3

ツールバーにある［SXPLC シミュレータ］アイコンをクリックし、SXPLC シミュレータを起動します。

ツールバーに［SXPLC シミュレータ］アイコンがない場合［拡張］→［オプション］→［ツールバー］タブで、［SXPLC シミュレータ］にチェックを⼊れます。
例）SX-Programmer Expert
Ver. 3.7.1.17

テクニカルインフォメーション
4

No. TI-T-0004

4／8

SXPLC シミュレータが起動すると、［SXPLC シミュレータ情報］ダイアログに SXPLC シミュレータの IP アドレスとポート番号が表⽰されます。

［SXPLC シミュレータ情報］ダイアログが表⽰されない場合［表⽰］→［SXPLC シミュレータ情報］をクリックします。

5［オンライン］→［プロジェクトコントロール］をクリックします。
SXPLC シミュレータを起動させている場合、下図のように状態が「停⽌（シミュレーション）」と表⽰されます。

テクニカルインフォメーション
6

No. TI-T-0004

5／8［ダウンロード］をクリックすると、［ローダ-＞CPU にダウンロード］ダイアログが表⽰されます。
［プログラム］と［システム定義］を選択し、［OK］をクリックします。ダウンロードが始まります。

7

ダウンロードが正常に終了すると、以下のダイアログが表⽰されるので、［OK］をクリックします。
［プロジェクトコントロール］ダイアログ内の［リセット］をクリックし、SXPLC シミュレータをリセットします。

8［オンライン］→［モニタ］をクリックし、プロジェクトをモニタ状態にします。

テクニカルインフォメーション

No. TI-T-0004

6／8

SX-Programmer Standard の場合

5.2
1

PLC のプロジェクトデータを開きます。

2［変換］→［すべて変換］をクリックし、プロジェクトにエラーがないことを確認します。

3［オンライン］→［シミュレーションモード］をクリックすると、［SX シミュレータ］ダイアログが起動します。

4［Slot0］をクリックし、［CPU モジュール選択］ダイアログで CPU モジュールの型式を選択し、［OK］をクリックします。［SX シミュレータ］上に、選択した CPU が表⽰されます。

5［オンライン］→［PLC 操作(起動/停⽌/転送)］をクリックすると、［Resource(CPU0)］ダイアログが表⽰されます。このとき SX シミュレータは停⽌状態です。

テクニカルインフォメーション
6

No. TI-T-0004［PLC へ転送］をクリックすると、［PLC へ転送］ダイアログが表⽰されます。
［プログラム］と［システム定義］を選択し、［転送］をクリックします。ダウンロードが始まります。

7

ダウンロードが完了したら、以下のダイアログが表⽰されるので、［はい］をクリックします。
リセットが完了すると、SX シミュレータが運転状態に変わります。

8［オンライン］→［モニタ］をクリックし、プロジェクトをモニタ状態にします。

7／8

テクニカルインフォメーション

No. TI-T-0004

8／8

5. TELLUS-HMI の起動
1. Windows のスタートメニューを開き、［Tellus］→［Tellus4］をクリックし、TELLUS4 を起動します。
2. TELLUS のライセンス認証を⾏っていない場合、以下のダイアログが表⽰されます。
［いいえ］をクリックし、次のダイアログでは［OK］をクリックします。

3. ［起動モードの選択］で［HMI］を選択後、［OK］をクリックします。

4. ［ファイルを開く］ダイアログで、P. 2 で作成した「.V9Z」ファイルを選択し、［開く］をクリックします。

5. すでに起動している SX シミュレータと TELLUS4 が接続され、画⾯が起動します。

TELLUS のライセンス認証を⾏っていない場合、1 時間経過するとアプリケーションが終了します。
再度⼿順 1 から TELLUS を起動しなおして使⽤できます。

【お問い合わせ】 発紘電機株式会社 技術相談窓⼝ フリーコール: 0120-128-220 FAX︓076-274-5208