STP 10000TLEE-JP-11

Sunny Tripower 10000TLEE-JP

高効率革新性• 変換効率：96.5 %（JIS C8961に準拠）• ピーク効率97.8%• 高いコストパフォーマンス

• 最高水準の保護等級IP65を実現（完全屋外対応）• アクティブなOptiCool温度管理
技術により-25°C～+60°Cの周囲温度に対応

高い信頼性• 発電量と毎日の発電トレンドを表示する一体型ディスプレイ
• WebconnectとSunny Portalによる最高のモニター機能• 自立運転モジュールで停電時も電力を供給

Sunny Tripower 10000TLEE-JP
低圧連系向け三相エキスパートモデル
太陽光発電用パワーコンディショナの技術開発を世界的にリードする SMA が、30年以上の経験とノウハウから日本市場のニーズに合わせて開発したのが Sunny Tripower Economic Excellenceシリーズです。
変換効率と信頼性に優れ、お客様の投資効果を最大限に引き出すパワーコンディショナです。
屋外設置用の堅牢な筐体は、保護等級IP65に求められる高い技術仕様を満たしており、優れた防塵性、防水性、耐塩害性を備えています。クラス随一の97.8%という高いピーク変換効率を誇る三相パワーコンディショナは、停電時に非常用電源として利用できる自立運転モジュールなどの各種機能を装備しています。
Sunny TripowerにはWebconnect データモジュールが標準搭載されており、Sunny Portal 経由で発電量の確認や運転状態のチェックを行うことが可能です。
また、Sunny Portalへはお客様のスマートフォンやタブレットからもアクセスすることができ、手軽に遠隔監視が行えます。

効率曲線 / Efficiency curve● 標準機能 / Standard features
2018年01月時点 / Technical data, as of January 2018

出力(AC) /Output

Sunny Tripower 10000TLEE-JP
定格出力(kW) /Rated power

連系時 / Grid mode
自立運転時 / Standalone mode

定格出力電圧(V)、周波数(Hz) /Rated voltage,frequency

連系時 / Grid mode
自立運転時 / Standalone mode

最大出力電流(A) / Max. current
接続可能 最大PVパネル容量 / Max. generator power
入力電圧範囲(V) / Voltage range for operation
起動最低入力電圧(V) / Start up voltage
入力(DC) /定格入力電圧(V) / Rated voltage
Input
最大電力追従範囲(V) / Voltage range for MPP
入力回路数 / Number of input circuit
最大入力電流(A) / Max. current
インバータ方式 / Inverter control type
主回路方式 /
絶縁方式 / Insulation type
Main circuit
電気方式 / Power form, Connection
連系保護 / Grid feed-in protection
保護機能 /Protection functions
単独運転検出 / Anti-islanding detection
変換効率(JIS  C8961に準拠) / Efficiency (acc. to JIS C8961)
ピーク効率 / Peak efficiency
出力基本波力率 / Power factor
高調波歪み率(%) / Total Harmonic Distortion of output current
待機時消費電力(W) / Stand-by power consumption
使用環境条件 /Operation conditions
冷却方式 / Cooling system
保護等級 / IP class
モニター機能 /Monitoring
通信方式 / Communication
外形寸法（W×H x D）/ Dimensions
質量 / Weight
JET認証番号 / JET certification number

本体部 /On inverter
Speedwire/Webconnect

保証期間 / Warranty
連系要件 / Utiliy requirement(*1)

IEC60721-3-4, Installation type C, Class 4K4H

FRT
手動復帰

9.9 kW
1.5 kW3相202V /AC 3-phase, 202 V, 50/60 Hz
AC 101 V, 50/60 Hz
29 A
18000 Wp
300 V ～ 600 V
310 V
300 V
300 V ～ 590 V
1回路（6入力端子）/One (6 input terminals)
1回路 x 36 A / 1 circuit x 36 A
電圧型電流制御方式 / Current control type
トランスレス方式 / Transformer-less
3相3線式(非接地) / 3-phase 3-wire (Ungrounded)
OV, UV, OF, UF
受動および能動方式  / Passive and active
96.5%
97.8%
0.95以上(-0.8~0.8 設定可能) / Above 95 % (-0.8~0.8 available)
総合5％以下、各次3％以下 / Total: below 5 %, each distortion: below 3 %1W以下（夜間）/ Below 1 W (night time)
屋内及び屋外、周囲温度−25 ℃～+ 60 ℃、湿度0 ～ 100 %、
海抜3000m以下 (*1) /Indoor & outdoor, temp.: −25 ℃～+ 60 ℃, humidity: 0 ～ 100 %,below 3000 m asl (*1)
OptiCool
IP65 屋外 / IP65 (outdoor)
本体モノクロ液晶パネル、LEDインジケータによる瞬時発電、発電量ほか /Monochromic LCD panel & LED indicator. Instantaneous power, production etc.

●
665 x 680 x 265 mm
45 kg
P-0232
5年（10, 15, 20年から選択可能）/5 years (selectable 10, 15, 20 years)●●

準拠

型式 / Model number

www.SMA-Japan.com

STP 10000TLEE-JP-11

SMA Solar Technology

STP10000TLEE-JP-11-DJA1802-V40 SMAならびにSunny TripowerはSMA Solar Technology AGの登録商標です。
Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
印刷にはFSC認証紙を使用しています。
記載したすべての製品やサービスおよび技術データは、その国固有の特殊な事情がある場合でも随時、通知なしに変更される場合があります。SMAは誤謬・誤植に対して責任を負いません。最新情報については、www.SMA-Solar.comをご参照ください。

品名 / Product name