仕様書
1 業務名
中央監視装置、自動制御機器等保守点検業務
2 目的
荒尾市立有明医療センターに設置されている中央監視装置及び自動制御機器の機能保全及び円滑な運転確保を図るため実施する。
3 対象施設及び所在地
荒尾市立有明医療センター

熊本県荒尾市荒尾２６００

4 履行期間
令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで
5 設備概要中央監視装置及び自動制御機器「主要設備－別表１」
6 業務内容（１）「点検整備要領ー別表２」に基づき機器・装置の調整及び整備を年１回行う。
（２）（３）

業務遂行にあたっては、「電気事業法」等の関係法令を遵守すること。
故障時等必要に応じて修理及び整備を行うこと。
ただし、機器及び部品に係る費用は委託者の負担とすること。

7 業務計画
実施にあたっては、計画表を提出すること。
8 結果報告実施した業務については、その都度、異常の有無及び処置を記載した報告書を提出すること。
9 その他
（１）
（２）

点検整備に必要な器具は、原則として受託者の負担とする。
業務遂行を指揮監督者を定め、氏名等を委託者に通知すること。

（３）

作業遂行上で、不注意により生じた故障及び事故等は、受託者が一切責任を持って処理し、報告書を提出すること。

（４）

この仕様書に明記されていない事項については、委託者の指示に従い、疑義が生じた事項については、その都度、協議により定めるものとする。

主要設備－別表１項
1
1‐1

1‐2

品名

型式

数量

中央監視装置中央監視システム
中央監視装置savic－netG5

1

統合コントローラ

SVC

2

ネットワークアタッチストレージ

NAS

1

監視用PC

PC

223.8in

LCD

2

監視用ノートPCPC

1

カラーレーザープリンタ

CLP

1

無停電電源装置（6KVA）

UPS

1

イーサネットスイッチ

ESB

8ジェネラルコントローラ

BBMD

2

ルータ

RTR

1SC

1LCD

システム制御盤システム制御盤

備考

2
2－1

2－22－3自動制御機器外調機制御（１）
挿入形温度センサ

TY7803C

1

挿入形露点センサ

HTY7903C

1

温度検出器

TY7820Z1微差圧スイッチ

PYY-604

1

ディスプレイパネル

QY5000S

1デジタルコントローラ

WJ-1111

1切換スイッチSW

1絶縁トランス

ATY82Z

1直結形ダンパ操作器

MY8040A

1

アクティバル/流量計測制御機能付

FVY5160J

1挿入形温度センサ

TY7803C

14挿入形露点センサ

HTY7903C

14

室内形温湿度センサ

HTY7045T

14

温度検出器

TY7830B

3

温度検出器

TY7820Z11

微差圧スイッチPYY-604

14

ディスプレイパネル

QY5000S

14

デジタルコントローラ

WJ-1111

14

CAVコントローラ

WJ-1201C

4切換スイッチSW

3補助リレーR

17絶縁トランス

ATY82Z30

直結形ダンパ操作器

MY6050A

2直結形ダンパ操作器

MY8040A

14

アクティバル/流量計測制御機能付

FVY5160J

14

挿入形温度センサ

TY7803C

1挿入形露点センサ

HTY7903C

2

室内形温湿度センサ

HTY7045T2温度検出器

TY7820Z

2微差圧スイッチ

PYY-604

2ディスプレイパネル

QY5000S

2デジタルコントローラ

WJ-1111

2CAVコントローラ

WJ-1201C

10

外調機制御（2）外調機制御（3）

2－4

2－5

2－6

補助リレー

R

2絶縁トランス

ATY82Z

4直結形ダンパ操作器

MY8040A

2

アクティバル/流量計測制御機能付

FVY5160J

2挿入形温度センサ

TY7803C

1挿入形露点センサ

HTY7903C

1室内形温湿度センサ

HTY7045T

1

温度検出器

TY7820Z

2微差圧スイッチ

PYY-604

1ディスプレイパネル

QY5000S

2デジタルコントローラ

WJ-1111

1補助リレーR

1絶縁トランス

ATY82Z

3

直結形ダンパ操作器

MY8040A

1

アクティバル/流量計測制御機能付

FVY5160J

2

挿入形温度センサ

TY7803C

1挿入形露点センサ

HTY7903C

1

室内形温湿度センサ

HTY7045T

6温度検出器

TY7820Z

3

微差圧スイッチPYY-604

1

ディスプレイパネル

QY5000S

2デジタルコントローラ

WJ-1111

1CAVコントローラ

WJ-1201C

19切換スイッチ

SW

1補助リレーR

17絶縁トランス

ATY82Z8直結形ダンパ操作器

MY8040A

1

アクティバル/流量計測制御機能付

FVY5160J

2

挿入形温度センサ

TY7803C

1

挿入形露点センサ

HTY7903C

1

室内形温度センサ

TY7043Z

9

室内形温湿度センサ

HTY7045T

1

温度検出器

TY7820Z

1

外調機制御（4）外調機制御（5）外調機制御（6）

2－7

2－8

微差圧スイッチPYY-604

1

ディスプレイパネル

QY5000S

1デジタルコントローラ

WJ-1111

1CAVコントローラ

WJ-1201C

24

FCUコントローラ

WJ-1202W

9ﾈｵﾊﾟﾈﾙ

QY7205A

9切換スイッチSW

1補助リレーR

3絶縁トランスATY82Z

2直結形ダンパ操作器

MY8040A

1アクティバル/流量計測制御機能付

FVY5160J

1ファンコイル比例アクチェータ

MY5560C

9ファンコイル比例二方VY5502A

9挿入形温度センサ

TY7803C

1挿入形露点センサ

HTY7903C

1室内形温度センサ

TY7043Z

5室内形温湿度センサ

HTY7045T

1温度検出器

TY7820Z

1微差圧スイッチ

PYY-604

1

ディスプレイパネル

QY5000S

1デジタルコントローラ

WJ-1111

1CAVコントローラ

WJ-1201C

21

FCUコントローラ

WJ-1202W

5ﾈｵﾊﾟﾈﾙ

QY7205A

5切換スイッチSW

3補助リレーR

7

絶縁トランス

ATY82Z

2直結形ダンパ操作器

MY8040A

1

アクティバル/流量計測制御機能付

FVY5160J

1

ファンコイル比例アクチェータ

MY5560C

5

ファンコイル比例二方VY5502A

5挿入形温度センサ

TY7803C

1挿入形露点センサ

HTY7903C

1室内形温度センサ

TY7043Z

4室内形温湿度センサ

HTY7045T

1外調機制御（7）外調機制御（8）

2－9

温度検出器

TY7820Z

1微差圧スイッチ

PYY-604

1

ディスプレイパネル

QY5000S

1デジタルコントローラ

WJ-1111

1CAVコントローラ

WJ-1201C

17FCUコントローラ

WJ-1202W

4ﾈｵﾊﾟﾈﾙ

QY7205A

4切換スイッチSW

3補助リレーR

7

絶縁トランス

ATY82Z

2

直結形ダンパ操作器

MY8040A

1

アクティバル/流量計測制御機能付

FVY5160J

1

ファンコイル比例アクチェータ

MY5560C

4

ファンコイル比例二方VY5502A

4

挿入形温度センサ

TY7803C

1

挿入形露点センサ

HTY7903C

1

室内形温度センサ

TY7043Z

3室内形温湿度センサ

HTY7045T

1温度検出器

TY7820Z

1微差圧スイッチ

PYY-604

1ディスプレイパネル

QY5000S1デジタルコントローラ

WJ-1111

1CAVコントローラ

WJ-1201C

27

FCUコントローラ

WJ-1202W

3ﾈｵﾊﾟﾈﾙ

QY7205A

3切換スイッチSW

9補助リレーR

19絶縁トランス

ATY82Z

2直結形ダンパ操作器

MY8040A

1

アクティバル/流量計測制御機能付

FVY5160J

1

ファンコイル比例アクチェータ

MY5560C

3

ファンコイル比例二方VY5502A

3

挿入形温度センサ

TY7803C

1

挿入形露点センサ

HTY7903C

1

室内形温湿度センサ

HTY7045T

1

外調機制御（9）2－10 外調機制御（10）温度検出器

TY7820Z

1微差圧スイッチ

PYY-604

1

ディスプレイパネル

QY5000S

1

デジタルコントローラ

WJ-1111

1CAVコントローラ

WJ-1201C

5切換スイッチSW

1補助リレーR

3絶縁トランス

ATY82Z

2直結形ダンパ操作器

MY8040A

1

アクティバル/流量計測制御機能付

FVY5160J

1挿入形温度センサ

TY7803C

1挿入形露点センサ

HTY7903C

1室内形温湿度センサ

HTY7045T

1温度検出器

TY7820Z

1微差圧スイッチ

PYY-604

1ディスプレイパネル

QY5000S

1デジタルコントローラ

WJ-1111

1切換スイッチSW

7補助リレーR

15絶縁トランス

ATY82Z

2直結形ダンパ操作器

MY8040A

1

アクティバル/流量計測制御機能付

FVY5160J

1挿入形温度センサ

TY7803C

3挿入形温湿度センサ

HTY7803C

3温度検出器

TY7820Z

3微差圧スイッチ

PYY-604

3ディスプレイパネル

QY5000S

3デジタルコントローラ

WJ-11113補助リレーR

21

絶縁トランスAT-72J1

12絶縁トランス

ATY82Z

3直結形ダンパ操作器

MY6050A

12補助ポテンショメータ

QY9010A

6

アクティバル/流量計測制御機能付

FVY5160J

32－11 外調機制御（11）2－12 外調機制御（12）2－13 空調機制御（1）挿入形CO2濃度発信器

CY8100C

1

挿入形温度センサ

TY7803C

1

挿入形温度センサ

TY7803Z

1

室内形温湿度センサ

HTY7803C

1

温度検出器

TY7820Z

1微差圧スイッチ

PYY-604

1ディスプレイパネル

QY5000S

1

デジタルコントローラ

WJ-1111

1

補助リレー

R

9絶縁トランス

AT-72J1

5絶縁トランス

ATY82Z

2

直結形ダンパ操作器

MY6050A

5

補助ポテンショメータ

QY9010A

3

アクティバル/流量計測制御機能付

FVY5160J

1

室内形温度センサ

TY7843Z

7

デジタルコントローラ

WJ-1111

9

補助ﾘﾚｰ

R

8

2－14 室内温度監視制御

2－15 外調機系レヒータ管理
デジタルコントローラ

32－16 2次ポンプ廻り制御
温度検出器

TY7830B

6差圧発信器

JTD

2

電磁流量計

MGG11D/10C

2

ポンプアドバンスコントローラー

WJ-1102P

2盤表面型表示設定器

QJ-1101D

1DC24V電源RYY792D

2絶縁トランス

AT-72J1

2

ｱｸﾃｨﾊﾞﾙ/フランジ型電動2方弁

VY5143J

2電動ボール弁

VY6300B

144

電動バタフライ弁

EXS100‐10XJME

32

2－17 冷温水配管切換制御

2－18 フィルター目詰まり警報監視

1微差圧スイッチ

PYY-604

24タイマー

TM

24

漏水検知器

WLS402A

16タイマーTM

16

微差圧発信器KL1410

デジタル指示調節計

R3610

DC24V電源RYY792D

10

液面リレー/電極棒５P

61F-G3N/5P

2

液面リレー/電極棒3P

61F-GP-N/3P

2切換スイッチSW

1電磁弁（ダイアフラム式）

WS22N

2LC121３P

1ダクト用温湿度センサ

HTY7813T

1絶縁トランス

ATY82Z

1自動制御盤B1RCP-1

1自動制御盤B1RCP-21自動制御盤

B1RCP-3

1

自動制御盤

1RCP-11

自動制御盤

1RCP-21自動制御盤

1RCP-3

1

自動制御盤

1RCP-4

1

自動制御盤

1RCP-51

2－19 漏水警報監視

2－20 差圧表示制御

2－21 受水槽廻り制御

2－22 汚水槽監視
レベルスイッチ

2－23 消化水槽廻り制御
電極棒

2－24 計量・計測

2－25 自動制御盤

自動制御盤

1RCP-6

1

自動制御盤

1RCP-71

自動制御盤

1RCP-8

1

自動制御盤

1RCP-91

自動制御盤

1RCP-101

自動制御盤

2RCP-1

1

自動制御盤

2RCP-2

1

自動制御盤

2RCP-31

自動制御盤

3RCP-1

1

自動制御盤

4RCP-1

1

自動制御盤

RRCP-1

1

点検整備要領‐別表２

中央監視装置点検仕様書

1/2

点検仕様書
※【リモート（遠隔にて点検）及びオンサイト（現場）点検】【リモート】中央監視装置と通信回線でオンライン接続し、遠隔にて異常を診断し、機能維持を支援する。
また、システムのモジュール及びリモートユニットのデータバックアップを月１回実施し、システムトラブルなど緊急時の復旧を速やかに対応する。
サービス項目／ユニット

保 守 項 目（遠隔）

１．ＢＡＳ診断（１）システム情報・設定情報の確認（ビルオートメーションシステム）（２）データファイルのバックアップ作成

ＳＶＣ（ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞリーﾃﾞﾊﾞｲｽ）（３）内部温度状態確認

備 考（４）電源・バッテリ状態確認（５）Ｅthernet通信状態の確認（６）ディスク状態の確認
２．データバックアップ
ＷＪ１（ﾌﾟﾗｲﾏﾘﾃﾞﾊﾞｲｽ）（１）デバイス状態の確認（２）データファイルのバックアップ作成※リモート
３．データサービス（１）中央監視点データのダウンロード（２）ＤＤＣ管理ポイントのデータのダウンロード（３）診断レポートの作成【オンサイト】
サービス項目／ユニット

保 守 項 目（現地）

１．コントロールモジュール（１）システム情報・設定情報の確認

ＳＶＣ（ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞリーﾃﾞﾊﾞｲｽ）（２）外観目視点検（３）各部のクリーンアップ（４）ケーブル、コネクタ類の装着状態確認（５）インジケータ表示確認（６）給電状態の確認（７）バッテリーの定期交換(（標準交換周期 ５年）

２．NAS（１）外観点検

ネットワーク（２）インジケータ表示確認

アタッチストレージ（３）システム情報・設定情報の確認（４）内部温度状態の確認（５）ディスク状態の確認（６）電源・バッテリ状態の確認（７）給電状態の確認（８）各部のクリーンアップ（９）ケーブル、コネクタ類の装着状態の確認（10） バッテリの定期交換

備 考中央監視装置点検仕様書

2/2【オンサイト 】
サービス項目／ユニット
３．無停電電源装置（UPS）

保 守 項 目

（現地）

（１）バックアップ動作の確認（２）電源断検出レベルの確認（３）UPS出力電圧測定（４）UPS外観点検

４．監視用PC（PC）（１）各部のクリーンアップ（２）HDD/FDD /MODの機能確認（３）データファイルのバックアップ作成（４）OS各設定内容の確認（５）ケーブル、コネクタ類の装着状態確認（６）冷却ファンの動作確認（７）ハードウェア構成の確認（８）外観点検

５．キーボード/マウス（KB、MS）*監視用PC

６．ディスプレイ（LCD）*監視用PC（１）動作点検①キーボード②マウス（２）各部のクリーンアップ（１）消磁（２）設定要素の確認①色ズレ、色ムラの確認②フォーカス確認③コントラスト、画面サイズ、表示位置の確認、調整（３）各部のクリーンアップ

７．プリンター（PRT、MPR、CLP）（１）外観点検（２）各部のクリーンアップ（３）ケーブル、コネクタ類の装着状態確認（４）テスト印字による機能確認

備 考

点検整備要領‐別表２

自動制御機器点検仕様書

1/2

点検仕様書
※【オンサイト（現場）及び必要に応じてリモート（遠隔にて点検）】【オンサイト】
機 種
１．検出器

保 守 項 目（現地）（１）外観目視点検及び取付状態の確認

発信器（２）外観のクリーンアップ

流量計（３）実測又は標準試験器による誤差点検及び点検校正（４）伝送電圧の点検（５）検出器又は発信器・コントローラ・変換器・操作部等関連部とのループ作動点検（６）実制御における制御状態での点検・確認・調整

２．コントローラ
調節計（１）外観目視点検及び取付状態の確認（２）外観のクリーンアップ（３）電源電圧・各制御電圧の点検及びバックアップバッテリ－の点検（４）軽故障・アラ－ム状態・システムエラ－状態の点検・確認（５）上位伝送状態の点検確認（６）検出器又は発信器・コントローラ・変換器・操作部等関連部とのループ作動点検（７）規定値の設定（８）最適値の設定（９）実制御における制御状態での点検・確認・調整

３．変換器（１）外観目視点検及び取付状態の確認（２）外観のクリーンアップ（３）コントロ－ラとの伝送状態の点検確認（４）検出器又は発信器・コントローラ・変換器・操作部等関連部とのループ作動点検（５）実制御における制御状態での点検・確認・調整

４．操作器（１）外観目視点検及び取付状態の確認（２）外観のクリーンアップ（３）検出器又は発信器・コントローラ・変換器・操作部等関連部とのループ作動点検（４）実制御における制御状態での点検・確認・調整

５．自動制御用調節弁（１）外観目視点検及び取付状態の確認（２）外観のクリーンアップ（３）検出器又は発信器・コントローラ・変換器・操作部等関連部とのループ作動点検（４）実制御における制御状態での点検・確認・調整

備 考

自動制御機器点検仕様書
機 種
6．リレー
電源ＢＯＸ

2/2

保 守 項 目（現地）備 考（１）外観目視点検及び取付状態の確認（２）本体のクリーンアップ（３）設置環境及び設置状態の確認（４）異音、発熱などの確認

７．補助スイッチ（１）外観目視点検及び取付状態の確認

補助ポテンショ（２）本体のクリーンアップ

メータ（３）設置環境及び設置状態の確認（４）連動する本体機器との組付け状態の確認（５）手動操作による出力の確認

８．絶縁トランス（１）外観目視点検及び取付状態の確認（２）本体のクリーンアップ（３）設置環境及び設置状態の確認（４）本体の発熱、異音、変色、温度ヒューズなどの確認【リモート】
中央監視装置と通信回線でオンライン接続し、遠隔にて収集された各種運転・制御データにより、動作・制御状況を確認、判定し設備及び機器を常に信頼性の高い状態に機能維持管理を行う。
制御

保 守 項 目(遠隔）

熱源、ローカル制御
外調機、空調機制御
・室内温度、湿度（１）実制御データにおける制御の安定性の確認（２）制御パラメータ、制御プログラム・機器の動作確認

・給気温度、露点温度 （３）制御データの連続監視による機器の動作確認
・還気温度、湿度・熱源機器台数※使用監視ポイント

・配管圧力

熱源、空調設備機器運転状態

・制御プログラム各種制御の設定値
室内、ダクト、配管温度
室内、ダクト湿度
バルブ、ダンパ開度

備 考