価格の改定を実施させていただくことがございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式：R7F4DD-DAC16C-C／Q：あり（オプション仕様より別途ご指定下さい。）

リモートI／O R7F4D シリーズ

オプション仕様

少点数入出力ユニット（DeviceNet®用、プラスコモン（NPN対応）接点8点入力、マイナスコモン（NPN対応）接点8点出力、コネクタ形スプリング端子台）
主な機能と特長●デジタル入出力信号をフィールドバス（DeviceNet）に入出力するリモートI／Oユニット
DeviceNetは、ODVAの登録商標です。

115◆コーティング（詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。）／C01：シリコーン系コーティング ＋1,000円／C02：ポリウレタン系コーティング ＋1,000円／C03：ラバーコーティング ＋1,000円

関連機器
・コンフィギュレータソフトウェア（形式：R7CFG）・EDSファイル
コンフィギュレータソフトウェアおよびEDSファイルは、弊社のホームページよりダウンロードが可能です。
本器をパソコンに接続するには専用ケーブルが必要です。
対応するケーブルの形式につきましては、ホームページダウンロ
ードサイトまたはコンフィギュレータソフトウェア取扱説明書をご参照下さい。

5053（mm）

形式：R7F4DD－DAC16C－C①
価格
基本価格 27,000円
加算価格
・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項
・形式コード：R7F4DD－DAC16C－C①①は下記よりご選択下さい。
（例：R7F4DD－DAC16C－C／Q）
・オプション仕様（例：／C01）

種類
DAC16C：プラスコモン（NPN対応）接点8点入力
マイナスコモン（NPN対応）接点8点出力

端子台
C：通信／供給電源用：コネクタ形ユーロ端子台
入出力用：コネクタ形スプリング式端子台①付加コード◆オプション仕様
無記入：なし機器仕様
接続方式
・通信／供給電源・センサ用電源：コネクタ形ユーロ端子台
・入出力：コネクタ形スプリング式端子台
ハウジング材質：難燃性灰色樹脂
アイソレーション：入力・センサ用電源1－出力・センサ用電源2－通信／供給電源間
接点入出力状態表示ランプ：ON時緑色点灯
コンフィギュレータ接続用コネクタ：φ2.5小形ステレオジャック

DeviceNet仕様
通信／供給電源ケーブル：DeviceNet準拠のケーブル
伝送速度設定：125、250、500kbps、自動追従（ディップスイッチにより設定、出荷時設定：自動追従）（詳細は取扱説明書を参照下さい）
ノードアドレス設定：0～63 （ロータリスイッチにより設定、出荷時設定：00）（詳細は取扱説明書を参照下さい）
状態表示ランプ：MS、NSで状態を表示（詳細は取扱説明書を参照下さい）

入力仕様
コモン：プラスコモン（NPN対応）8点／コモン
入力点数：8点
最大同時入力点数：制限なし（24V DC時）
センサ用電源：24V DC±10%、リップル含有率5%p-p以下、1A以下（接点入力負荷を含みます）、コネクタ定格電流8A
ON電圧／ON電流：17V DC以上（入力端子のX0～X7と＋24V間）／2.3mA以上
OFF電圧／OFF電流：5V DC以下（入力端子のX0～X7とR7F4DD-DAC16C-C仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8007-E Rev.3 Page 1/9

形式：R7F4DD-DAC16C-C＋24V間）／0.75mA以下
入力電流：3.5mA以下／点（24V DC時）
入力抵抗：約7.2kΩ
ON遅延時間：0.5ms以下
OFF遅延時間：0.5ms以下

出力仕様
コモン：マイナスコモン（NPN対応）8点／コモン
出力点数：8点
最大同時出力点数：制限なし（24V DC時）
センサ用電源：24V DC±10%、リップル含有率 5%p-p以下、1A以下（接点出力負荷を含みます）、コネクタ定格電流 8A
定格出力電流：0.1A／点 0.8A／コモン
残留電圧：1.2V以下
漏れ電流：0.1mA以下
ON遅延時間：0.2ms以下
OFF遅延時間：0.5ms以下
過電流保護機能：過電流を検出すると電流値を制限します。
過熱保護機能：過熱を検出すると出力をOFFします。
（誘導負荷（ソレノイドなど）を接続する場合は、負荷と並列にダイオードを接続して下さい）

設置仕様
供給電源電圧：11～25V DC（通信／供給電源用端子台より供給）
消費電流：
24V DC時 50mA以下
11V DC時 70mA以下使用温度範囲：-10～+55℃
保存温度範囲：-20～+65℃
使用湿度範囲：30～90%RH（結露しないこと）
使用周囲雰囲気：腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
取付：壁またはDINレール取付（35mmレール）
質量：約160g

性能
絶縁抵抗：100MΩ以上／500V DC
耐電圧：入力・センサ用電源1・出力・センサ用電源2－通信／供給電源間
1500V AC 1分間
入力・センサ用電源1－出力・センサ用電源2間
500V AC 1分間

適合規格
適合EU指令：電磁両立性指令（EMC指令）EMI EN 61000-6-4
EMS EN 61000-6-2
RoHS指令R7F4DD-DAC16C-C仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8007-E Rev.3 Page 2/9

形式：R7F4DD-DAC16C-C
パネル図
■前面図

■側面図

接点入出力状態表示ランプ

ノードアドレス設定用
ロータリスイッチ

状態表示ランプ
通信／供給電源用端子台MSNS

X0 1 2 3 4 5 6 7Y0 1 2 3 4 5 6 7×1×10

センサ用電源用
コネクタ

CONFIG

SW1ON

動作モード設定用
ディップスイッチ（SW1）

入出力用コネクタ

R7F4DD-DAC16C-C仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

コンフィギュレータ
設定用コネクタ

NS-8007-E Rev.3 Page 3/9

形式：R7F4DD-DAC16C-C
端子配列■通信／供給電源の配線
本体側コネクタ：MSTB2,5/5-GF-5,08AU（フエニックス・コンタクト製）
ケーブル側コネクタ：MSTB2,5/5-STF-5,08AU（フエニックス・コンタクト製）
適用電線サイズ：0.2〜2.5mm2
剥離長：7mm

12345

端子
番号
12345色

信号名

機

能赤白−
青黒V＋
CAN̲H
Drain
CAN̲LV−

通信／供給電源ケーブル＋側
通信データ High 側
シールド
通信データ Low 側
通信／供給電源ケーブル−側■センサ用電源の配線
本体側コネクタ：MCV1,5/5-GF-3,5（フエニックス・コンタクト製）
ケーブル側コネクタ：TFMC1,5/5-STF-3,5（フエニックス・コンタクト製）
適用電線サイズ：0.2〜1.5mm2
剥離長：10mm
推奨圧着端子AI0,25-10YE 0.25mm2（フエニックス・コンタクト製）
AI0,34-10TQ 0.34mm2（フエニックス・コンタクト製）
AI0,5-10WH 0.5mm2（フエニックス・コンタクト製）
AI0,75-10GY 0.75mm2（フエニックス・コンタクト製）
AI1-10 1.0mm2（フエニックス・コンタクト製）
AI1,5-10 1.5mm2（フエニックス・コンタクト製）

5432
1端子
番号
12
345

信号名機

能SNSR.EXC1＋
SNSR.EXC1−NC
SNSR.EXC2＋
SNSR.EXC2−センサ用電源 1 ＋側（入力用）
センサ用電源 1 −側（入力用）
未使用
センサ用電源 2 ＋側（出力用）
センサ用電源 2 −側（出力用）

R7F4DD-DAC16C-C仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8007-E Rev.3 Page 4/9

形式：R7F4DD-DAC16C-C■入出力の配線
本体側コネクタ：MCV1,5/16-G-3,5（フエニックス・コンタクト製）
ケーブル側コネクタ：FMC1,5/16-ST-3,5（フエニックス・コンタクト製）
適用電線サイズ：0.2〜1.5mm2
剥離長：10mm
推奨圧着端子AI0,25-10YE 0.25mm2（フエニックス・コンタクト製）
AI0,34-10TQ 0.34mm2（フエニックス・コンタクト製）
AI0,5-10WH 0.5mm2（フエニックス・コンタクト製）
AI0,75-10GY 0.75mm2（フエニックス・コンタクト製）
AI1-10 1.0mm2（フエニックス・コンタクト製）AI1,5-10 1.5mm2（フエニックス・コンタクト製）
X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7+24V+24V

GND

GND

ピン番号
X0 123X1 123X2 123X3 123X4 123X5 123X6 123X7 123

信号名機

能X0+24V
GND
X1+24V
GND
X2+24V
GND
X3+24V
GND
X4+24V
GND
X5+24V
GND
X6+24V
GND
X7+24VGND

入力 0
24V DC0V
入力 1
24V DC0V
入力 2
24V DC0V
入力 3
24V DC0V
入力 4
24V DC0V
入力 5
24V DC0V入力 624V DC0V
入力 724V DC0V

ピン
番号Y0 123Y1 123Y2 123Y3 123Y4 123Y5 123Y6 123Y7 123

信号名機

能Y0+24V
GND
Y1+24V
GND
Y2+24V
GND
Y3+24V
GND
Y4+24V
GND
Y5+24V
GND
Y6+24V
GND
Y7+24VGND

出力 024V DC
0V
出力 124V DC
0V
出力 224V DC
0V
出力 324V DC
0V
出力 424V DC0V
出力 524V DC
0V
出力 624V DC
0V
出力 724V DC
0V

R7F4DD-DAC16C-C仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8007-E Rev.3 Page 5/9

形式：R7F4DD-DAC16C-C
データ配置
下図の先頭アドレスは「R7F4DDのノードアドレス」およびマスタ機器の設定により決定されます。
■ステータスなし
出力データ

15先頭＋0未使用

015
先頭＋0

R7F4DD−DAC16C

未使用

入力データ

0

R7F4DD−DAC16C■ステータスあり
出力データ

15
先頭＋0＋1

未使用

015
先頭＋0

R7F4DD−DAC16C

未使用

入力データ

0

R7F4DD−DAC16C

ステータス

ビット配置
■接点入出力
15

15

0

入力0
入力1
入力2
入力3・・・
入力7
未使用
・・・
未使用

0：OFF／1：ON
0：OFF／1：ON
0：OFF／1：ON
0：OFF／1：ON
・・・
0：OFF／1：ON

出力0出力1
出力2出力3・・・
出力7
未使用
・・・
未使用

0：OFF／1：ON
0：OFF／1：ON
0：OFF／1：ON
0：OFF／1：ON・・・
0：OFF／1：ON

0

R7F4DD-DAC16C-C仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8007-E Rev.3 Page 6/9

形式：R7F4DD-DAC16C-C■ステータス
1510 9 80

未使用
・・・
未使用
通信／供給電源
0：正常／1：電圧低下（約16V以下）
センサ用電源1（入力用） 0：正常／1：電圧低下（約16V以下）
センサ用電源2（出力用） 0：正常／1：電圧低下（約16V以下）
未使用
・・・
未使用

伝送データ
■入出力データ機種

R7F4DD−DAC16C

出力データ＊ 1（R7F4DD →マスタ）
1（単位：ワード）
入力データ＊ 2（マスタ→ R7F4DD）
1■ステータス
SW1-3 を ON にすることにより、ステータスを送信することができます。
送信する場合、伝送データ数（ワード数）が加算されます。
ステータスの内容については、前述のステータスの項をご参照下さい。
ステータスありなし

出力データ＊ 1（R7F4DD →マスタ）
10（単位：ワード）
入力データ＊ 2（マスタ→ R7F4DD）
00＊ 1、出力データは R7F4DD からマスタ機器に送信するデータを示します。
＊ 2、入力データはマスタ機器から R7F4DD が受信するデータを示します。

外形寸法図（単位：mm）
138
123
115

53550

DINレール（35mm幅）（4）

32−φ4.3 深さ 4

R7F4DD-DAC16C-C仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8007-E Rev.3 Page 7/9

形式：R7F4DD-DAC16C-C
取付寸法図（単位：mm）
125

2−M4 ねじ

ブロック図・端子接続図
各種表示ランプ･･･

V＋CAN̲H
他のDeviceNet
Drain
機器へCAN̲LV−通回

2 ＋24V
3 GND
1 X0信路・・・・・電源
回路

2 ＋24V
3 GND
1 X7制御回路

2 ＋24V
3 GND
1 Y0

2 ＋24V
3 GND
1 Y7

各種設定用スイッチMG CO., LTD.
www.mgco.jp

入力X0・・・・・検出回路

入力X7

出力Y0・・・・・
出力Y7

1 SNSR.EXC1＋2 SNSR.EXC1−センサ用電源1（IN）

1 SNSR.EXC1＋2 SNSR.EXC1−センサ用電源1（OUT）

4 SNSR.EXC2＋5 SNSR.EXC2−センサ用電源2（IN）

4 SNSR.EXC2＋5 SNSR.EXC2−センサ用電源2（OUT）

ステレオジャック

R7F4DD-DAC16C-C仕様書

検出回路

コンフィギュレータ
接続用ジャック

NS-8007-E Rev.3 Page 8/9

形式：R7F4DD-DAC16C-C●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
お問合わせ先ホットライン：0120-18-6321

R7F4DD-DAC16C-C仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8007-E Rev.3 Page 9/9