für 277/480 V-Netz
SE40K
12-20
JahreGarantie

WECHSELRICHTER

Dreiphasen-WechselrichterSpeziell für die Verwendung mit Leistungsoptimierern entwickelt
Festspannungs-Wechselrichter für einzigartige
Effizienz (98,1 %) und längere Stränge
Schnelle und einfache Inbetriebnahme desWechselrichters direkt per Smartphone mit derSolarEdge SetApp
Kleinster und leichtester in seiner Klasse undeinfach zu installieren

Erweiterte Sicherheitsfunktionen - integrierte
Lichtbogenerkennung und optionale
Schnellabschaltung (RSD)
Integrierte Überwachung auf Modulebene mit
Ethernet, WLAN- oder MobilfunkKommunikation für vollständige
Systemtransparenz Smart Energy Management
control

Integrierter Typ-2-DC-Überspannungsschutz,um Blitzschlag besser standhalten zu können

IP65 – Installation im Freien und in Gebäuden

Optional mit RS485 und Typ-2-ACÜberspannungsschutz

Optionale integrierte DC-Sicherheitseinheit –kein zusätzlicher externer DC-Trennschalter
notwendig

Ausgestattet mit SafeDC™ und optionaler
Schnellabschaltung, um eine hohe DCSpannung beim Abschalten desNetzes/Wechselrichters automatisch auf ein
berührungssicheres Level zu reduzieren

solaredge.com

Vorbereitet für SolarEdge EnergiespeicherLösung

Dreiphasen-Wechselrichter für 277/480 V-Netz
SE40K
Gültig für Wechselrichter mit Artikelnummern

SEXXK-XXX8IXXXX
SE40K

Einheiten

AUSGANG
AC-Nennleistung

40 000(1)W

Maximale AC-Scheinleistung

40 000VA

AC-Ausgangsspannung – Phase zu Phase/Phase zu Neutralleiter(Nennspannung)

480 / 277

Vac

AC-Ausgangsspannungsbereich – Phase zu Neutralleiter244 – 305

VacAC-Frequenz

50/60 ± 5%

Hz48,25

Aac

Maximaler Dauerausgangsstrom (pro Phase)
AC-AusgangsleitungsverbindungenNetzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, konfigurierbare landesspezifische Schwellenwerte
Gesamtharmonische Verzerrung
Leistungsfaktorbereich

3W + PE, 4W + PEJa≤3%

± 0,8 bis 1

EINGANG
Maximale DC-Leistung (Modul STC)
Trafoloser WR, ungeerdet
Maximale Eingangsspannung DC zu Erde

70 000

W

Ja
1000

Vdc

Betriebsspannungsbereich

850 – 1000

Vdc

Maximaler Eingangsstrom

48,25

Adc

Verpolungsschutz DC-Eingang
Erdschlusserkennung

Ja
Empfindlichkeit 150kΩ(2)Maximaler Wirkungsgrad des Wechselrichters

98,1

Europäischer (gewichteter) Wirkungsgrad

98%

Energieverbrauch nachts<4W

WEITERE FUNKTIONEN
Unterstützte Kommunikationsschnittstellen

2 x RS485, Ethernet, WLAN (Antenne erforderlich), Mobilfunk (optional)

Smart Energy-Management

Einspeisungsbegrenzung

Wechselrichter-Inbetriebnahme

Mit der SetApp Mobile-Anwendung, verbunden über den integriertem WLANZugangspunkt

Lichtbogenerkennung

Integriert, benutzerkonfigurierbar (gemäß UL1699B)

Schnellabschaltung

Optional(3) (Automatisch bei AC-Netztrennung)

RS485 ÜberspannungsschutzOptional

DC-Überspannungsschutz

Typ II, vor Ort austauschbar, integriert

AC-Überspannungsschutz

Typ II, vor Ort austauschbar, Optional

DC-SICHERHEITSEINHEIT (OPTIONAL)
2-polige Trennung

1000 V / 48,25 A

DC-Sicherungen

25 A / 30 A, optional

Konformität

UTE-C15-712-1

ERFÜLLTE NORMEN
Sicherheit
Netzanschluss(4)IEC 62103 (EN 50178), IEC 62109, AS3100
VDE-AR-N-4110, CEI-016

EMV

IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 Class A, IEC 61000-3-11, IEC61000-3-12

RoHS

Ja

(1) Für Anlagen gemäß VDE-AR-N 4110 müssen Sie die Wirkleistungsbegrenzung des Wechselrichters auf 36 kW (bei 90% Unom) bei der Anlagenauslegung berücksichtigen.
(2) Soweit dies durch lokale Vorschriften gestattet ist.
(3) Wechselrichter mit Schnellabschaltartikelnummer: SEXXK-xxRxxxxxxx.
(4) Alle Zertifikate sind in der Wissensdatenbank verfügbar.

%

Dreiphasen-Wechselrichter für 277/480 V-Netz
SE40K
Gültig für Wechselrichter mit Artikelnummern

SEXXK-XXX8IXXXX
SE40K

Einheiten

MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN
Durchmesser Verschraubung AC-Ausgang/Leitungsquerschnit /PE-Querschnitt
Wechselrichter mit DC-Sicherheitseinheit, Durchmesser Verschrau- bung
AC-Ausgang/Leitungsquerschnitt/PE-Querschnitt
DC-Eingang(5)(6)Kabeldurchmesser: 19–28 mm / 4–16 mm2 /4–16 mm2Kabeldurchmesser: 19–28 mm /6–16 mm2 /6–16 mm2
4 MC4-Paare
4 MC4-Paare

DC-Eingang mit DC-Sicherheitseinheit(5)(6)Abmessungen (H x B x T)

4 Stränge: Verschraubung: Kabeldurchmesser 5–10 mm /Leitungsquerschnitt 2,5–16 mm2
Einzelverkabelung: Verschraubung: Kabeldurchmesser 9–16 mm/
Leitungsquerschnitt 6–35 mm2550 x 317 x 273

mm

836 x 317 x 300 (DC MC4); 819 x 317 x 300 (DC-Verschraubung)mmGewicht

32kg

Gewicht mit DC-Sicherheitseinheit

36,5

kg-40 bis +60

˚CAbmessungen mit DC-Sicherheitseinheit (H x B x T)

Betriebstemperaturbereich
KühlungGeräuschemission

Lüfter (austauschbar)< 62

Schutzklasse

IP65 – im Freien und in Gebäuden

MontageHalterung wird mitgeliefert(5) Nur von Stäubli hergestellte MC4-Steckverbinder sind zur Verwendung zugelassen.
(6) DC-Eingang mit MC4- oder Verschraubung für Direktanschluss unter der Artikelnummer des Wechselrichters verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von SolarEdgedBASolarEdge ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenter
Energietechnik. Durch herausragende Ingenieursleistungen undeine konsequente Ausrichtung auf Innovation erschafft SolarEdge
intelligente Energielösungen, mit denen der tägliche Energiebedarf
gedeckt und zukünftiger Fortschritt vorangetrieben wird.
SolarEdge hat eine intelligente Wechselrichterlösung entwickelt, die
die Art der Energiegewinnung und des Energiemanagements eines
PV-Systems grundlegend verändert hat. Der DC-optimierte
Wechselrichter von SolarEdge maximiert die Energiegewinnung
und senkt gleichzeitig die Kosten für den vom PV-Systemerzeugten Strom.
SolarEdge bedient im Rahmen der Smart Energy Technik
Lösungen für eine breite Palette an Energiemarktsegmenten,
darunter für PV-Anlagen, Energiespeichersystemen,
Ladelösungen für Elektroautos, unterbrechungsfreie
Stromversorgung (USV) und Netzdienstleistungen.
SolarEdge@SolarEdgePV@SolarEdgePV
SolarEdgePV
SolarEdge
infoDE@solaredge.com

solaredge.com© SolarEdge Technologies, Ltd. Alle Rechtevorbehalten. SOLAREDGE, das SolarEdge Logo undOPTIMIZED BY SOLAREDGE sind Marken odereingetragene Marken von SolarEdge Technologies,
Inc. Alle anderen hier genannten Marken sind Marken
ihrer jeweiligen Eigentümer. Datum: 7. Februar 2024
DS-000061-DE. Änderungen ohne vorherige
Ankündigung vorbehalten.
Wichtiger Hinweis zu Marktdaten undBranchenprognosen: Diese Broschüre kannMarktdaten und Branchenprognosen aus
bestimmten externen Quellen enthalten.
Diese Angaben basieren auf Branchenumfragenund dem Branchenwissen des Erstellers. Dabei
kann nicht garantiert werden, dass dieMarktdaten korrekt sind oder dassBranchenprognosen tatsächlich erreichtwerden. Auch wenn wir die Korrektheitder Marktdaten und Branchenprognosen
nicht eigenständig überprüft haben, sind
wir der Überzeugung, dass dieMarktdaten zuverlässig und dieBranchenprognosen realistisch sind.

4