Ver.06（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2018.6

第八節 ルームエアコンディショナー付温水床暖房
1. 適用範囲
本計算方法は、ルームエアコンディショナー付温水床暖房のエネルギー消費量及び最大出力の計算について適用する。

2. 引用規格JIS B 8613：1994

ウォーターチリングユニット

JIS B8615-1：2013 エアコンディショナ－第１部：直吹き形エアコンディショナ及びヒートポンプ－定格性能及び運転性能試験法

3. 用語の定義
第一章の定義を適用する。

4. 記号及び単位
4.1 記号
本計算で用いる記号及び単位は表 1 による。
表 1 記号及び単位
記号,, ,,,,,,,, ,, ,意味

単位

床面積の合計
暖冷房区画の床面積
デフロストに関する暖房出力補正係数
ヒートポンプサイクルの理論暖房効率
補機の消費電力量
消費電力量
熱源機の消費電力量
ガス消費量
灯油消費量
その他の燃料による一次エネルギー消費量
圧縮機の消費電力量
間歇運転能力補正係数
外気温度能力補正係数
外気相対湿度配管の線熱損失係数
配管の断熱区画外における長さ
配管の断熱区画内における長さ
熱源機内の平均放熱損失
熱源機の最大暖房能力

m2
m2－－kWh/h
kWh/h
kWh/h
MJ/h
MJ/h
MJ/h
kWh/h
－－%
W/mK
mm
kW
W

4-8-1

Ver.06（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2018.6
記号, ,,, ,, ,,, ,,,,,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,,,,,,意味
熱源機の平均暖房出力
単位面積当たりの必要暖房能力
熱源機の熱需要
熱源機の温水床暖房部の熱需要
熱源機のルームエアコンディショナー部の熱需要
温水床暖房の放熱損失
配管の放熱損失
最大暖房出力温水床暖房の最大暖房出力
熱源機の最大暖房出力
ルームエアコンディショナーの最大暖房出力
熱源機暖房出力
処理暖房負荷
温水床暖房の処理暖房負荷
ルームエアコンディショナーの処理暖房負荷
熱源機の未処理暖房負荷
当該住戸における温水床暖房の敷設率

単位
kW
W/m2
MJ/h
MJ/h
MJ/h
MJ/h
MJ/h
MJ/h
MJ/h
MJ/h
MJ/h
MJ/h
MJ/h
MJ/h
MJ/h
MJ/h
－

当該住戸の温水床暖房の上面放熱率
温水床暖房の温水供給運転率
圧縮機の圧縮効率
外気温度
ヒートポンプサイクルの凝縮温度
ヒートポンプサイクルの蒸発温度
ヒートポンプサイクルの過冷却度
ヒートポンプサイクルの過熱度
往き温水温度

－－－℃
℃
℃
℃
℃
℃

4.2 添え字
本計算で用いる添え字は表 2 による。
表 2 添え字
添え字

意味
当該住戸
日付
標準住戸
時刻

5. 最大暖房出力
日付 の時刻 における 1 時間当たりの最大暖房出力, , ,, ,, ,, , , は、式(1)により表される。
, ,, ,

ここで、, , ,, ,：日付 の時刻 における 1 時間当たりの最大暖房出力（MJ/h）, ,：日付 の時刻 における 1 時間当たりの温水床暖房の最大暖房出力（MJ/h）

4-8-2

(1)

Ver.06（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2018.6, ,, ,：日付 の時刻 における 1 時間当たりのルームエアコンディショナーの最大暖房出力（MJ/h）である。
日付 の時刻 における 1 時間当たりの温水床暖房の最大暖房出力
ける往き温水温度, , は、日付, ,の時刻 にお, , 、ルームエアコンディショナー付温水床暖房を設置する暖冷房区画の面積

当該住戸における温水床暖房の敷設率及びに依存し、第四章「暖冷房設備」第七節「温水暖房」付録 L「温水床暖房」L.3「最大暖房出力」により計算された、日付 の時刻 における 1 時間当たりの暖冷房区画 に設置された放熱器の最大暖房出力, , , とする。

, ,

日付 の時刻 における 1 時間当たりのルームエアコンディショナーの最大暖房出力の時刻 における外気温度, , 及び日付の時刻 における外気相対湿度

ショナー付温水床暖房を設置する暖冷房区画の面積, ,, , は、日付, , 、並びにルームエアコンディに依存し、第四章「暖冷房設備」第三節「ルームエアコンディショナー」5「最大暖房出力」により計算された、日付 の時刻 における 1 時間当たりの最大暖房出力, , , とする。

6 暖房エネルギー消費量
6.1 消費電力量, , は式(1)により表される。

日付 の時刻 における 1 時間当たりの消費電力量, ,,(2), ,ここで、：日付 の時刻 における 1 時間当たりの消費電力量（kWh/h）, ,,, ,

：日付 の時刻 における 1 時間当たりの熱源機の消費電力量（kWh/h）である。
6.2 ガス消費量
日付 の時刻 における１時間当たりのガス消費量, , は0とする。

6.3 灯油消費量, , は0とする。

日付 の時刻 における１時間当たりの灯油消費量
6.4 その他の燃料による一次エネルギー消費量

日付 の時刻 における１時間当たりのその他の燃料による一次エネルギー消費量, , は0とする。

7 熱源機
7.1 熱源機の消費電力量
日付 の時刻 における 1 時間当たりの熱源機の消費電力量の時刻 における熱源機の平均暖房出力,, , ,,, ,, ,,, , は、式(3)により表される。ただし、日付, , が0に等しい場合は、,, ,4-8-3, ,, ,,36000とする。

, ,10(3)Ver.06（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2018.6,, ,,, ,,, ,, ,3600, ,10(3)

ここで、,：日付 の時刻 における 1 時間当たりの熱源機の消費電力量（kWh/h）, ,,, ,：日付 の時刻 における 1 時間当たりの圧縮機の消費電力量（kWh/h）,, ,, ,, ,：日付 の時刻 における 1 時間当たりの補機の消費電力量（kWh/h）：日付 の時刻 における 1 時間当たりの熱源機の未処理暖房負荷(MJ/h)である。
7.2 圧縮機の消費電力量
日付 の時刻 における 1 時間当たりの圧縮機の消費電力量,, ,, ,, ,,, , は式(4)により表される。

,, ,, , ,, ,, ,(4), ,ここで、,, ,：日付 の時刻 における 1 時間当たりの圧縮機の消費電力量（kWh/h）, ,, ,：日付 の時刻 における熱源機の平均暖房出力(kW), ,, ,：日付 の時刻 における熱源機内の平均放熱損失(kW)：日付 の時刻 における圧縮機の圧縮効率,, ,, ,：日付 の時刻 におけるヒートポンプサイクルの理論暖房効率：日付 の時刻 におけるデフロストに関する暖房出力補正係数, , ,である。ただし、後述する日付 の時刻 におけるヒートポンプサイクルの蒸発温度におけるヒートポンプサイクルの凝縮温度,0, , ,,, ,,, ,の関係が、, ,, , 及び日付,, ,の時刻のときは、0とする。

日付 の時刻 におけるデフロストに関する暖房出力補正係数, , が5℃未満かつ日付,,の時刻 における外気相対湿度, , , は、日付の時刻 における外気温度, , が80％以上の場合は0.85とし、それ以外の場合は1.0とする。
日付 の時刻 における圧縮機の圧縮効率,0.9645, ,, は、式(5)により表される。

1000, ,, ,1.245, ,1000, ,, ,0.347(5)

ここで、, ,：熱源機の最大暖房能力(W)である。
日付 の時刻 におけるヒートポンプサイクルの理論暖房効率
4-8-4, ,, , は、日付の時刻 におけるヒートポ

Ver.06（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2018.6
ンプサイクルの蒸発温度
クルの過冷却度, , 及び凝縮温度,, , 及び過熱度,,, , 、並びに日付,の時刻 におけるヒートポンプサイ, , から求められ、その計算方法は付録

A「R410A におけるヒートポンプサイクルの理論効率の計算方法」に依るものとする。ただし、日付 の時刻 におけるヒートポンプサイク
ルの理論暖房効率, , が10を超える場合は、, ,, ,10とする。

, ,

日付 の時刻 におけるヒートポンプサイクルの蒸発温度, , 及び凝縮温度,,, , 及び過熱度

1.008, ,の時刻 におけるヒートポンプサイクルの過冷却度,, , 、並びに日付, , は、式(6)から(9)により表され,る。
,1.043, ,,, ,, ,, ,0.032

4.309, ,(6)

0.961, ,0.409, ,, ,3.301(7), ,, ,7.162(8), ,1.873(9),, ,0.101, ,0.180,, ,0.187, ,, ,0.142

ここで、,, , ：日付の時刻 におけるヒートポンプサイクルの蒸発温度（℃）,, , ：日付の時刻 におけるヒートポンプサイクルの凝縮温度（℃）,, ,：日付 の時刻 におけるヒートポンプサイクルの過冷却度（℃）,, ,：日付 の時刻 におけるヒートポンプサイクルの過熱度（℃）, ,, ,：日付 の時刻 における熱源機の平均暖房出力(kW), ,：日付 の時刻 における外気温度（℃）, ,：日付 の時刻 における外気相対湿度（%）, ,：日付 の時刻 における往き温水温度（℃）

である。ただし、,,0のときは, ,50のときは, ,,, ,0、,,50とし、, ,0のときは, ,日付 の時刻 における熱源機内の平均放熱損失, ,,, ,,65のときは, ,,65、, ,0とする。

, ,は、式(10)により表される。ただし、, ,, ,が0を下回る場合は、0とする。

, ,, , ,, ,, ,0.004

, ,, ,, ,,, ,

0

0.010

, ,, ,, ,,, ,

0

0.004

, ,, ,, ,,, ,

0

0.010

, ,, ,, ,,, ,0

ここで、, ,,, ,：日付 の時刻 における 1 時間当たりの熱源機のルームエアコンディショナー部の熱需要（MJ/h）である。

4-8-5(10)(10)

Ver.06（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2018.6
7.3 補機の消費電力量
日付 の時刻 における 1 時間当たりの補機の消費電力量,, ,, , は、式(11)により表される。

,0.034, ,, ,0.123, ,,, ,00.020, ,, ,0.132

, ,,, ,0(11)ここで、,：日付 の時刻 における 1 時間当たりの補機の消費電力量（kWh/h）, ,, ,, ,：日付 の時刻 における熱源機の平均暖房出力(kW), ,,, ,

：日付 の時刻 における 1 時間当たりの熱源機のルームエアコンディショナー部の熱需要（MJ/h）である。
7.4 熱源機の暖房出力と未処理暖房負荷
日付 の時刻 における熱源機の平均暖房出力, ,, ,, ,, ,, , は、式(12)により表される。

, ,3600

10(12)

ここで、, ,, ,：日付 の時刻 における熱源機の平均暖房出力(kW), ,, ,：日付 の時刻 における 1 時間当たりの熱源機暖房出力(MJ/h)である。
日付 の時刻 における 1 時間当たりの熱源機の未処理暖房負荷, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , は、式(13)により表される。

(13)

, ,

ここで、, ,, ,：日付 の時刻 における 1 時間当たりの熱源機の未処理暖房負荷(MJ/h), ,, ,：日付 の時刻 における 1 時間当たりの熱源機の熱需要（MJ/h）である。
日付 の時刻 における 1 時間当たりの熱源機暖房出力, ,, ,, ,, , は、式(14)により表される。

, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,ここで、, ,, ,：日付 の時刻 における 1 時間当たりの熱源機の最大暖房出力(MJ/h)である。
日付 の時刻 における 1 時間当たりの熱源機の最大暖房出力
4-8-6, ,, , は、式(15)により表される。

(14)

Ver.06（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2018.6, ,11.62, ,0.2781

0.00363, ,11.62, ,0.00113, ,, ,0.2781, ,, ,, ,0.1271
0.8, ,, ,, ,60.00113, ,0.00363, ,0.85, ,, ,0.1271
0.8

63600

10(15), ,, ,0.85

3600

10(15)

ここで、, ,：日付 の時刻 における外気温度（℃）, ,：日付 の時刻 における往き温水温度（℃）, , ,：日付 の時刻 におけるデフロストに関する暖房出力補正係数, ,：熱源機の最大暖房能力(W)である。
日付 の時刻 におけるデフロストに関する暖房出力補正係数, , が5℃未満かつ日付の時刻 における外気相対湿度, , , は、日付の時刻 における外気温度, , が80％以上の場合は0.85とし、それ以外の場合は1.0とする。
熱源機の最大暖房能力, ,は、式(16)により表される。
, ,(16),

ここで、,：単位面積当たりの必要暖房能力（W/m2）：暖冷房区画の床面積（m2）：外気温度能力補正係数：間歇運転能力補正係数である。
単位面積当たりの必要暖房能力,は、地域の区分及び放熱器が設置される暖冷房区画の種類ごとに表3 により定める。
外気温度能力補正係数

は、1.05の値とする。間歇運転能力補正係数

は、主たる居室の場合3.03とし、その他の居室の場合1.62とする。
表 3 単位面積当たりの必要暖房能力（W/m2）
地域の区分

主たる居室

その他の居室12345678139.26
120.65111.32118.98126.56106.48112.91
－

62.28
53.26
53.81
55.41
59.43
49.93
53.48
－

4-8-7

Ver.06（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2018.6
7.5 熱源機の熱需要
7.5.1 熱源機の熱需要
日付 の時刻 における 1 時間当たりの熱源機の熱需要, ,, ,, ,,, ,, ,, , は、式(17)により表される。
, ,,(17), ,

ここで、, ,, ,：日付 の時刻 における 1 時間当たりの熱源機の熱需要（MJ/h）, ,,, ,

：日付 の時刻 における 1 時間当たりの熱源機の温水床暖房部の熱需要（MJ/h）, ,,, ,

：日付 の時刻 における 1 時間当たりの熱源機のルームエアコンディショナー部の熱需要（MJ/h）である。
7.5.2 熱源機の温水床暖房部の熱需要
日付 の時刻 における 1 時間当たりの熱源機の温水床暖房部の熱需要, ,,, , は、式(18)により表される。
, ,,, ,, ,, ,,, ,,

(18)

, ,

ここで、, ,,, ,：日付 の時刻 における 1 時間当たりの熱源機の温水床暖房部の熱需要（MJ/h）, ,, ,：日付 の時刻 における 1 時間当たりの温水床暖房の処理暖房負荷（MJ/h）,, ,：日付 の時刻 における 1 時間当たりの温水床暖房の放熱損失（MJ/h）,, ,：日付 の時刻 における 1 時間当たりの配管の放熱損失（MJ/h）である。
日付 の時刻 における 1 時間当たりの配管の放熱損失,, ,, ,, ,,, ,0.7

203600100.3

ここで、, ,：日付 の時刻 における往き温水温度（℃）, ,：日付 の時刻 における外気温度（℃）,：配管の断熱区画外における長さ（m）,：配管の断熱区画内における長さ（m）,：配管の線熱損失係数（W/mK）

4-8-8,,, , は、式(19)により表される。

, ,20,,(19)Ver.06（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2018.6,, ,：日付 の時刻 における温水床暖房の温水供給運転率である。
配管の断熱区画外における長さ

及び配管の断熱区画内における長さ,,は、それぞれ式(20)により表される。

,,,,,,,(20a),,(20b),

ここで、,,、,,：暖冷房区画ごとに表 4 により表される係数,：当該住戸における床面積の合計（m2）,：標準住戸における床面積の合計（m2）であり、標準住戸における床面積の合計,は、120.08とする。

表 4 係数

配管の線熱損失係数,,,,,,,及び,,暖冷房区画の番号
23

1
居間
食堂
台所
27.86
0.00

4

主寝室

子供室１

子供室２0.00
16.54

0.00
12.90

0.00
20.30

は、配管の断熱の有無によって区別し、配管のすべての部分について線熱損失係数が0.21（W/mK）を上回るものについては0.21とし、それ以外のものについては0.15とする。
日付 の時刻 における温水床暖房の温水供給運転率の温水床暖房の放熱損失,, , は、日付,の時刻 における 1 時間当たりの時刻 における往き温水温度ナー付温水床暖房を設置する暖冷房区画の面積, , 、ルームエアコンディショ、当該住戸における温水床暖房の敷設率の時刻 における 1 時間当たりの温水床暖房の処理暖房負荷
熱率, , 及び日付, ,、日付, , 及び当該住戸の温水床暖房の上面放に依存し、第四章「暖冷房設備」第七節「温水暖房」付録 L「温水床暖房」L.1「熱損失」及び L.2「温水供給運転率」により計算された、日付 の時刻 における 1 時間当たりの暖冷房区画 に設置された放熱器の熱損失,, , , 及び日付の時刻 における暖冷房区画 に設置された放熱器の温水供給運転率,,, ,とする。
7.5.3 熱源機のルームエアコンディショナー部の熱需要
日付 の時刻 における 1 時間当たりの熱源機のルームエアコンディショナー部の熱需要, ,,, , は、式(21)により表されるものとする。
, ,,, ,

ここで、
4-8-9, ,, ,(21)Ver.06（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2018.6, ,,, ,

：日付 の時刻 における 1 時間当たりの熱源機のルームエアコンディショナー部の熱需要（MJ/h）, ,, ,：日付 の時刻 における 1 時間当たりのルームエアコンディショナーの処理暖房負荷（MJ/h）である。
7.6 処理暖房負荷
日付 の時刻 における 1 時間当たりの温水床暖房の処理暖房負荷, ,, , ,, ,, ,, ,, ,, , は、式(22)により表される。

, , ,, ,, ,, , ,, ,, ,日付 の時刻 における 1 時間当たりのルームエアコンディショナーの処理暖房負荷(22), ,, , は、式(23)により表される。
, ,, ,, , ,, ,, ,(23)ここで、, ,, ,：日付 の時刻 における 1 時間当たりの温水床暖房の処理暖房負荷（MJ/h）, ,, ,：日付 の時刻 における 1 時間当たりのルームエアコンディショナーの処理暖房負荷（MJ/h）, , ,, ,：日付 の時刻 における 1 時間当たりの処理暖房負荷（MJ/h）, ,：日付 の時刻 における 1 時間当たりの温水床暖房の最大暖房出力（MJ/h）である。
7.7 往き温水温度
日付 時刻 における往き温水温度, , は36℃とする。

8. 冷房
ルームエアコンディショナー付温水床暖房における冷房時のエネルギー消費量及び最大冷房出力については、第四章「暖冷房」第三節「ルームエアコンディショナー」6.「冷房」により規定される。

4-8-10Ver.06（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2018.6

付録 A R410A におけるヒートポンプサイクルの理論効率の計算方法
本付録は、R410A 冷媒において、ヒートポンプサイクルの蒸発温度及び過熱度から、ヒートポンプサイクルの理論暖房効率,、凝縮温度,、過冷却度を求める方法について示すものである。

, ,A.1 記号及び単位
A.1.1 記号
本計算で用いる記号及び単位は表 A.1 による。
表 A.1 記号記号

意味単位

ヒートポンプサイクルの理論効率
比エンタルピー
圧力比エントロピー
温度,－kJ/kg
MPa
KJ/(kg・K)℃

A.1.2 添え字
本計算で用いる添え字は表 A.2 による。
表 A.2 添え字
添字

意味
凝縮、凝縮器
凝縮器入口
凝縮器出口
圧縮機吸込
圧縮機吐出
蒸発、蒸発器
蒸発器入口
蒸発器出口
暖房
過冷却
過熱,,,,,,

A.2 本付録で用いる冷媒に関する関数
本付録で用いる冷媒に関する関数を表 A.3 に示す。
表 A.3 冷媒に関する関数
添字意味,,,,,,,,,,,,,

飽和蒸気の温度から圧力を求める関数
圧縮機吸込領域において過熱蒸気の圧力と温度から比エンタルピーを求める関数
圧縮機吐出領域において過熱蒸気の圧力と比エントロピーから比エンタルピーを求める関数
過熱蒸気の圧力と比エンタルピーから比エントロピーを求める関数
過冷却液の圧力と温度から比エンタルピーを求める関数

A.3 熱交換器における仮定
本付録に記載する方法では、圧縮及び膨張過程以外の熱交換器等における圧力損失は無いものとして取り扱う。従って、,,,,及び,,4-8-11,,が成り立ち、それぞれ単に,及び

Ver.06（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2018.6,と表す。また、

及び,とは、飽和蒸気における圧力,及び,,の時の温度とし、それぞれ蒸発温度、凝縮温度と言う。
A.4 ヒートポンプサイクルの理論効率
ヒートポンプサイクルの理論暖房効率

は式(1)により表される。

, ,, ,,,,,,,,(1),

A.5 圧縮機吐出及び吸込比エンタルピー
圧縮機吐出比エンタルピー,,圧縮機吐出圧力,は、式(2)により表される。

,,,,,,は、凝縮圧力,,,圧縮機吐出比エントロピー,,,,,に等しいとし、式(3)により表される。
(3),は、圧縮機吸入比エントロピー,(2),,,に等しいとし、式(4)により表される。
,

圧縮機吸込比エントロピー,

圧縮機吸込比エンタルピー,,,圧縮機吸込圧力,,,,,,,,,,,(5),,,,,,(6)に等しいとし、式(7)により表される。

,,圧縮機吸込温度(4),は、式(6)により表される。

,は、蒸発圧力,,は、式(5)により表される。

,,,,(7),は、式(8)により表される。

,,,,(8),A.6 凝縮器出口比エンタルピー
凝縮器出口比エンタルピー,,凝縮器出口温度,,は、式(9)により表される。

,,,,,,

A.7 凝縮圧力および蒸発圧力,,,(9)は、式(10)により表される。
,凝縮圧力,は、式(11)により表される。
4-8-12,(10)Ver.06（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2018.6,蒸発圧力,,(11),,(12)

は、式(12)により表される。

,,

A.8 冷媒に関する関数
A.8.1 飽和蒸気に関する関数
飽和蒸気の温度から圧力を求める関数

は、式(13)により表される。

,

2.75857926950901

101.49382057911753

106.52001687267015

109.14153034999975

10

3.18314616500361

101.60703566663019

103.06278984019513

10

2.54461992992037

107.98086455154775

10,

θ
(13)

ここで、
：飽和蒸気の圧力（MPa）,：飽和蒸気の温度（℃）

である。
A.8.2 過熱蒸気に関する関数
圧縮機吸込領域において過熱蒸気の圧力と温度から比エンタルピーを求める関数,,,,

は、式(14)により表される。
,

,

,

,

1.00110355

102.052740252

10

2.2468510

3.1271238

101.415359

10

1.05553912

1.184450639
3.20391273.151010

273.151.279436909

273.15273.15(14)273.15273.15

1.949505039

10

ここで、
,,,

：過熱蒸気の比エンタルピー（kJ/kg）：過熱蒸気の圧力（MPa）：過熱蒸気の温度（℃）

である。
圧縮機吐出領域において過熱蒸気の圧力と比エントロピーから比エンタルピーを求める関数,,,,は、式(15)により表される。

4-8-13

Ver.06（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2018.6,,,,

1.869892835947070

10

4.124595239531860

8.223224182177200
8.346302788803210

10

101.016388214044490

108.652428629143880

102.574830800631310

103.462049327009730

109.209837906396910

105.163305566700450

10(15)
8.967168786520070

4.076727767130210
2.062021416757910

10

1.476914346214130

109.510257675728610

10

ここで、
,,,

：過熱蒸気の比エンタルピー（kJ/kg）：過熱蒸気の圧力（MPa）：過熱蒸気の比エントロピー（kJ/(kg・K)）である。
過熱蒸気の圧力と比エンタルピーから比エントロピーを求める関数,,,,は、式(16)により表される。

5.823109493752840

103.309666523931270

7.700179914440890

101.311726004718660

1.521486605815750

102.703698863404160101.793443775071770

105.227303746767450

101.100368875131490

105.076769807083600

101.202580329499520

107.278049214744230

10

1.449198550965620

105.716086851760640

105.818448621582900

1010

ここで、
,

：過熱蒸気の比エントロピー（kJ/(kg・K)）：過熱蒸気の圧力（MPa）：過熱蒸気の比エンタルピー（kJ/kg）である。
A.8.3 過冷却液に関する関数
過冷却液の圧力と温度から比エンタルピーを求める関数

4-8-14,,は、式(17)により表される。

(16)

Ver.06（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2018.6,,1.7902915

105.985874958
9.86677103.58645104.42639115

107.96830322
0273.15273.159.8051677

273.1510273.15

ここで、,10：過冷却液の比エンタルピー（kJ/kg）：過冷却液の圧力（MPa）：過冷却液の温度（℃）

である。

4-8-158.2312210273.15

10

1.415490404

273.1510(17)

Ver.06（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.01～）
2018.6

付録 B （参考）ルームエアコンディショナー付温水床暖房の同時運転時の定格暖房能力及び定格消費電力の計測方法
本付録は、ルームエアコンディショナー付温水床暖房の温水床暖房部とルームエアコンディショナー部の同時運転（以下、単に「同時運転」と言う。）時の定格暖房能力および定格消費電力の計測方法を示すものである。
B.1 同時運転時の機器加熱能力
同時運転時時の温水加熱能力及びルームエアコンディショナー暖房能力を計測し、その合計を同時運転時の定格暖房能力とする。
B.2 温水加熱能力の測定に用いる試験方法
温水加熱能力の測定は JIS B8613「ウォーターチリングユニット」の「付属書 1 冷却能力及びヒートポンプ加熱能力試験」に則って行なうこととする。
B.3 ルームエアコンディショナー暖房能力の測定に用いる試験方法
ルームエアコンディショナー暖房能力の測定は JIS B8615-1「エアコンディショナ－第１部：直吹き形エアコンディショナ及びヒートポンプ－定格性能及び運転性能試験法」の「6.1 暖房能力試験」に則って行なうこととする。
B.4 測定の誤差
温水加熱能力の測定の誤差は JIS B8613 の表 3 を超えてはならない。ルームエアコンディショナー暖房能力の測定の誤差は JIS B8615-1 の表 10 を超えてはならない。
B.5 試験条件の許容差
温水加熱能力の利用側温水温度の許容差は、入口水温 0.3（K）、出口水温35℃以上及び利用側入口水量は定格値の 5%とする。その他の試験条件の許容差は JISB8615-1 の表 11 による。
B.6 同時運転の試験条件
同時運転の試験条件は表 B.1 による表 B.1 同時運転の試験条件
乾球温度
湿球温度

室内側吸込空気温度
室内側吹出風量

乾球温度
湿球温度
入口水温
出口水温

室外側吸込空気温度
利用側水温
利用側入口水量
電源

試験周波数
試験電圧

20 ℃
15 ℃
実運転で出現する風量から設定する
7 ℃
6 ℃
30 ℃
35 ℃以上
定格水量
定格周波数
定格電圧

B.7 同時運転時の機器加熱能力および消費電力
B.1 から B.7 の方法によって試験を行ったとき、同時運転時の機器加熱能力は、製造者が指定する値の97％以上、消費電力は103％以下とする。
4-8-16