Ver.14（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.06～）
2019.9第八章 コージェネレーション設備
1. 適用範囲
本計算方法は、用途が住宅である建築物又は建築物の部分に設置されたコージェネレーション設備の 1 日
当たりの一次エネルギー消費量及び 1 時間当たりの発電量の計算方法に適用する。ただし、排熱を給湯に用いない一部のコージェネレーション設備については、本計算方法の適用範囲から除外し、付録 C に示す規定に従うこととする。

2. 引用規格なし

3. 用語の定義
第一章の定義を適用する。

4. 記号及び単位
4.1 記号
本計算で用いる記号及び単位は表 1 による。
表 1 記号及び単位
記号
𝑒𝐵𝐵,𝑎𝑎𝑎𝑒𝐸,𝑃𝑃
𝑒𝐻,𝑃𝑃
𝐸𝐸,𝐶𝐶,𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐸𝐸,𝐶𝐶,𝑔𝑔𝑔
𝐸𝐸,𝑑𝑑𝑑𝐸𝐸,𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃
𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃
𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃,𝐸𝐸𝐸
𝐸𝐸,𝑃𝑃

𝐸𝐸,𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎

𝐸𝐸,𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎,𝑏𝑏2
𝐸𝐸,𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎,𝐷𝐷𝐷
𝐸𝐸,𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎,𝐻𝐻𝐻
𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷
𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2

意味
給湯時のバックアップボイラーの年間平均効率
発電ユニットの日平均発電効率
発電ユニットの日平均排熱効率
コージェネレーション設備による発電量のうちの自己消費分
コージェネレーション設備による発電量
電力需要
発電ユニットの電力需要発電ユニットの発電量
日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの発電量推定時の仮想発電量
発電ユニットの分担可能電力負荷
タンクユニットの補機消費電力量
浴槽追焚のタンクユニットの補機消費電力量
給湯時のタンクユニットの補機消費電力量
温水暖房時のタンクユニットの補機消費電力量
給湯時のバックアップボイラーのガス消費量
浴槽追焚時のバックアップボイラーのガス消費量

8-1

単位
－
－
－
kWh/yr
kWh/h
kWh/h
kWh/h
kWh/h
kWh/d
kWh/h,
kWh/d
kWh/h
kWh/h
kWh/h
kWh/h
MJ/h
MJ/h

Ver.14（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.06～）
2019.9記号
𝐸𝐹𝐺,𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻
𝐸𝐺,𝐶𝐶
𝐸𝐺,𝐶𝐶,𝑑𝑑𝑑
𝐸𝐺,𝑃𝑃
𝐸𝐺,𝑃𝑃,𝐸𝐸𝐸
𝐸𝐺,𝑃𝑃,𝐻𝐻𝐻
′
𝐸𝐺,𝑃𝑃
𝐸𝐾,𝐶𝐶
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷
𝐿𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻
𝐿𝐷𝐷𝐷

𝐿𝐻𝐻𝐻

𝑃𝑟𝑟𝑟,𝑃𝑃
𝑃𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎,𝐷𝐷𝐷
𝑃𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎,𝐻𝐻𝐻
𝑄𝑔𝑔𝑔,𝐷𝐷𝐷
𝑄𝑔𝑔𝑔,𝐻𝐻𝐻
𝑄𝐶𝐶,ℎ
𝑄𝑃𝑃,𝑔𝑔𝑔
𝑟𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑟𝐻,𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃,𝐻𝐻𝐻
𝑟𝐻𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃
𝑟𝑊𝑊,𝐻𝐻𝐻∗
𝑡𝑃𝑃,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝜃𝑒𝑒,𝑎𝑎𝑎𝜃𝑆𝑆,𝐻𝐻𝐻

意味
温水暖房時のバックアップボイラーのガス消費量
コージェネレーション設備のガス消費量
コージェネレーション設備のガス消費量のうちの売電に係る控除対象分
発電ユニットのガス消費量
発電ユニットの発電量推定時の仮想ガス消費量
発電ユニットの排熱量推定時の仮想ガス消費量
当該時刻から 23 時までの発電ユニットのガス消費量
コージェネレーション設備の灯油消費量
バックアップボイラーが分担する給湯熱負荷
バックアップボイラーが分担する温水暖房熱負荷
浴槽追焚を除く太陽熱補正給湯熱負荷
温水暖房の熱負荷
定格発電出力給湯のタンクユニットの補機消費電力
温水暖房のタンクユニットの補機消費電力
給湯の排熱利用量
温水暖房の排熱利用量
コージェネレーション設備による製造熱量のうちの自家消費算入分
発電ユニット排熱量
発電ユニットの給湯排熱利用率
発電ユニットの排熱量推定時の仮想排熱量上限比
発電ユニットの温水暖房排熱利用率
温水暖房の温水供給運転率
発電ユニットの稼働開始時刻
日平均外気温度
温水暖房用熱源機の往き温水温度

単位
MJ/h
MJ/h
MJ/yr
MJ/h
MJ/d
MJ/d
MJ
MJ/h
MJ/h
MJ/h
MJ/h,
MJ/d
MJ/h,
MJ/d
W
W
W
MJ/d
MJ/d
MJ/yr
MJ/d
－
－
－
－
－
℃
℃

4.2 添え字
本計算で用いる添え字は表 2 による。
表 2 添え字
添え字
𝑏1
𝑏2
𝑏𝑏1
𝑏𝑏2
𝑑
𝑘
𝑠
𝑡
𝑤

意 味
浴槽水栓湯はり
浴槽自動湯はり
浴槽水栓さし湯
浴槽追焚
日付
台所水栓
浴室シャワー水栓
時刻
洗面水栓

5. ガス消費量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのコージェネレーション設備のガス消費量𝐸𝐺,𝐶𝐶,𝑑,𝑡 は、式(1)により表され8-2

Ver.14（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.06～）
2019.9る。
𝐸𝐺,𝐶𝐶,𝑑,𝑡 = 𝐸𝐺,𝑃𝑃,𝑑,𝑡 + 𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑑,𝑡 + 𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻,𝑑,𝑡

ここで、𝐸𝐺,𝐶𝐶,𝑑,𝑡

𝐸𝐺,𝑃𝑃,𝑑,𝑡(1)：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのコージェネレーション設備のガス消費量（MJ/h）：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの発電ユニットのガス消費量（MJ/h）

𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの給湯時のバックアップボイラーのガス消費量（MJ/h）

𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの温水暖房時のバックアップボイラーのガス消費量（MJ/h）である。

6. 灯油消費量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのコージェネレーション設備の灯油消費量𝐸𝐾,𝐶𝐶,𝑑,𝑡 は、0とする。

7. 発電量日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのコージェネレーション設備による発電量𝐸𝐸,𝐶𝐶,𝑔𝑔𝑔,𝑑,𝑡 は、式(2)により表される。

𝐸𝐸,𝐶𝐶,𝑔𝑔𝑔,𝑑,𝑡 = 𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃,𝑑,𝑡 − 𝐸𝐸,𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎,𝑑,𝑡

ここで、

(2)

𝐸𝐸,𝐶𝐶,𝑔𝑔𝑔,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのコージェネレーション設備による発電量（kWh/h）

𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの発電ユニットの発電量（kWh/h）

𝐸𝐸,𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのタンクユニットの補機消費電力量（kWh/h）である。

8. ガス消費量のうちの売電に係る控除対象分
1 年当たりのコージェネレーション設備のガス消費量のうちの売電に係る控除対象分𝐸𝐺,𝐶𝐶,𝑑𝑑𝑑 は、式(3)により表される。

365 23

𝐸𝐺,𝐶𝐶,𝑑𝑑𝑑 = � ��𝐸𝐺,𝑃𝑃,𝑑,𝑡 + 𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑑,𝑡 − 𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑,𝑡 �
𝑑=1 𝑡=0

ここで、𝐸𝐺,𝐶𝐶,𝑑𝑑𝑑：1 年当たりのコージェネレーション設備のガス消費量のうちの売電に係る控除対象分（MJ/yr）

8-3

(3)

Ver.14（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.06～）
2019.9
𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽追焚時におけるバックアップボイラーのガス消費量（MJ/日 h）

𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの給湯時のバックアップボイラーのガス消費量（MJ/h）
𝐸𝐺,𝑃𝑃,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの発電ユニットのガス消費量（MJ/h）である。

9. 発電量のうちの自己消費分
1 年当たりのコージェネレーション設備による発電量のうちの自己消費分𝐸𝐸,𝐶𝐶,𝑠𝑠𝑠𝑠 とは、コージェネレーション

設備による発電量のうちコージェネレーション設備自身が消費する電力量のことを言い、式(4)により表される。
365 23

𝐸𝐸,𝐶𝐶,𝑠𝑠𝑠𝑠 = � � 𝐸𝐸,𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎,𝑑,𝑡(4)

𝑑=1 𝑡=0

ここで、
𝐸𝐸,𝐶𝐶,𝑠𝑠𝑠𝑠：1 年当たりのコージェネレーション設備による発電量のうちの自己消費分（kWh/yr）

𝐸𝐸,𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのタンクユニットの補機消費電力量（kWh/h）である。

10. 製造熱量のうちの自家消費算入分
1 年当たりのコージェネレーション設備による製造熱量のうちの自家消費算入分𝑄𝐶𝐶,ℎ とは、コージェネレー

ション設備による製造熱量のうち、売電に係るガス消費量の控除量の算定において当該住戸で消費される熱量として算入する熱量のことを言い、式(5)により表される。
365 23

𝑄𝐶𝐶,ℎ = � � 𝐿𝐷𝐷𝐷,𝑑,𝑡(5)

𝑑=1 𝑡=0

ここで、
𝑄𝐶𝐶,ℎ

𝐿𝐷𝐷𝐷,𝑑,𝑡：1 年当たりのコージェネレーション設備による製造熱量のうちの自家消費算入分(MJ/yr)：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽追焚を除く太陽熱補正給湯熱負荷（（MJ/dh）である。

11. 給湯時のバックアップボイラーの年間平均効率
給湯時のバックアップボイラーの年間平均効率𝑒𝐵𝐵,𝑎𝑎𝑎 は、式(6)により表される。
𝑒𝐵𝐵,𝑎𝑎𝑎 =ここで、
𝑒𝐵𝐵,𝑎𝑎𝑎23∑365
𝑑=1 ∑𝑡=0�𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑑,𝑡 − 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑,𝑡 �23∑365
𝑑=1 ∑𝑡=0�𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑑,𝑡 − 𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑,𝑡 �：給湯時のバックアップボイラーの年間平均効率(-)

8-4

(6)

Ver.14（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.06～）
2019.9
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/h）

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽追焚時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/h)

𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの給湯時のバックアップボイラーのガス消費量（MJ/h）

𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽追焚時におけるバックアップボイラーのガス消費量（MJ/日 h）

である。

12. 給湯時のバックアップボイラーのガス消費量
12.1 ガス消費量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの給湯時のバックアップボイラーのガス消費量𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑑,𝑡 および浴槽

追焚時におけるバックアップボイラーのガス消費量𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑,𝑡 は、ふろ機能の種類、日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの台所水栓、浴室シャワー水栓、洗面水栓、浴槽水栓湯はり、浴槽自動湯はり、浴槽水栓さし湯、及び浴槽追焚時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑘,𝑑,𝑡 、𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑠,𝑑,𝑡 、

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑤,𝑑,𝑡 、𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏1,𝑑,𝑡 、𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏2,𝑑,𝑡 、𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏1,𝑑,𝑡 及び𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑,𝑡 、日付𝑑における日平均外気温度𝜃𝑒𝑒,𝑎𝑎𝑎,𝑑 に応じて、付録 D により求まる。

12.2 バックアップボイラーが分担する給湯熱負荷
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑑,𝑡 、並びに、日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの台所水栓、浴室シャワー水栓、洗面水栓、浴槽水栓湯はり、浴槽自動湯はり、浴槽水栓さし湯及び浴槽追焚におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑘,𝑑,𝑡 、

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑠,𝑑,𝑡 、𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑤,𝑑,𝑡 、𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏1,𝑑,𝑡 、𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏2,𝑑,𝑡 、𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏1,𝑑,𝑡 及び𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑,𝑡 は、式(7a)～(7h)により表される。

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑑,𝑡 = 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑘,𝑑,𝑡 + 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑠,𝑑,𝑡 + 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑤,𝑑,𝑡 + 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏1,𝑑,𝑡 + 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏2,𝑑,𝑡+ 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏1,𝑑,𝑡 + 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑,𝑡

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑘,𝑑,𝑡 = 𝐿′′𝑘,𝑑,𝑡 − 𝑄𝑔𝑔𝑔,𝐷𝐷𝐷,𝑑 ×

𝐿′′𝑘,𝑑,𝑡
𝐿𝐷𝐷𝐷,𝑑

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑠,𝑑,𝑡 = 𝐿′′𝑠,𝑑,𝑡 − 𝑄𝑔𝑔𝑔,𝐷𝐷𝐷,𝑑 ×

𝐿′′𝑠,𝑑,𝑡
𝐿𝐷𝐷𝐷,𝑑

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑤,𝑑,𝑡 = 𝐿′′𝑤,𝑑,𝑡 − 𝑄𝑔𝑔𝑔,𝐷𝐷𝐷,𝑑 ×

8-5

𝐿′′𝑤,𝑑,𝑡
𝐿𝐷𝐷𝐷,𝑑

(7a)

(7b)

(7c)

(7d)

Ver.14（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.06～）
2019.9

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏1,𝑑,𝑡 = 𝐿′′𝑏1,𝑑,𝑡 − 𝑄𝑔𝑔𝑔,𝐷𝐷𝐷,𝑑 ×

𝐿′′𝑏1,𝑑,𝑡
𝐿𝐷𝐷𝐷,𝑑

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏2,𝑑,𝑡 = 𝐿′′𝑏2,𝑑,𝑡 − 𝑄𝑔𝑔𝑔,𝐷𝐷𝐷,𝑑 ×

𝐿′′𝑏2,𝑑,𝑡
𝐿𝐷𝐷𝐷,𝑑

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏1,𝑑,𝑡 = 𝐿′′𝑏𝑏1,𝑑,𝑡 − 𝑄𝑔𝑔𝑔,𝐷𝐷𝐷,𝑑 ×

𝐿′′𝑏𝑏1,𝑑,𝑡
𝐿𝐷𝐷𝐷,𝑑

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑,𝑡 = 𝐿′′𝑏𝑏2,𝑑,𝑡

ここで、

(7e)

(7f)

(7g)

(7h)

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑘,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの台所水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/h)

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑠,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴室シャワー水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯
熱負荷(MJ/h)

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑤,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの洗面水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/h)

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏1,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽水栓湯はりにおけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/h)

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽自動湯はりにおけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/h)

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏1,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽水栓さし湯におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/h)

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽追焚におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/h)𝐿𝐷𝐷𝐷,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚を除く太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/d）𝐿′′𝑘,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの台所水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/h）𝐿′′𝑠,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/h）

𝐿′′𝑏2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽自動湯はりにおける太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/h）

𝑄𝑔𝑔𝑔,𝐷𝐷𝐷,𝑑 ：日付𝑑における 1 日当たりの給湯の排熱利用量（MJ/d）𝐿′′𝑤,𝑑,𝑡

𝐿′′𝑏1,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/h）：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽水栓湯はりにおける太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/h）

8-6

Ver.14（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.06～）
2019.9𝐿′′𝑏𝑏1,𝑑,𝑡
𝐿′′𝑏𝑏2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽水栓さし湯における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/h）：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽追焚における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h)である。

13. 温水暖房時のバックアップボイラーのガス消費量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの温水暖房時のバックアップボイラーのガス消費量𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻,𝑑,𝑡 は、温水暖房のバックアップボイラーの種類、定格効率、定格能力、日付𝑑時刻𝑡における 1 時間当たりのバックアップ
ボイラーが分担する温水暖房熱負荷𝐿𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻,𝑑,𝑡 及び日付𝑑時刻𝑡における 1 時間平均の温水暖房用熱源機の往き温水温度𝜃𝑆𝑆,𝐻𝐻𝐻,𝑑,𝑡 に依存し、付録 E によるものとする。

日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのバックアップボイラーが分担する温水暖房熱負荷𝐿𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻,𝑑,𝑡 は、式(8)により表される。

𝐿𝐻𝐻𝐻,𝑑,𝑡
𝐿𝐻𝐻𝐻,𝑑,𝑡 − 𝑄𝑔𝑔𝑔,𝐻𝐻𝐻,𝑑 ×
𝐿𝐻𝐻𝐻,𝑑𝐿𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻,𝑑,𝑡 = �0�𝐿𝐻𝐻𝐻,𝑑 > 𝑄𝑔𝑔𝑔,𝐻𝐻𝐻,𝑑 �(8)

�𝐿𝐻𝐻𝐻,𝑑 ≤ 𝑄𝑔𝑔𝑔,𝐻𝐻𝐻,𝑑 �

ここで、
𝐿𝐻𝐻𝐻,𝑑,𝑡
𝐿𝐻𝐻𝐻,𝑑：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/h）：日付𝑑における 1 日当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/d）

𝑄𝑔𝑔𝑔,𝐻𝐻𝐻,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの温水暖房の排熱利用量（MJ/d）である。

14. 発電ユニット
14.1 排熱利用量
日付𝑑における 1 日当たりの給湯の排熱利用量𝑄𝑔𝑔𝑔,𝐷𝐷𝐷,𝑑 及び日付𝑑における 1 日当たりの温水暖房の排熱利用量𝑄𝑔𝑔𝑔,𝐻𝐻𝐻,𝑑 は、温水暖房への排熱利用の有無及び排熱利用方式によって、式(9)～(11)により表される。温水暖房への排熱利用の「あり」「なし」及び排熱利用方式は付録 A に定める。
①温水暖房への排熱利用がない場合、
𝑄𝑔𝑔𝑔,𝐷𝐷𝐷,𝑑 = min(𝑄𝑃𝑃,𝑔𝑔𝑔,𝑑 × 𝑟𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃 , 𝐿𝐷𝐷𝐷,𝑑 )(9a)𝑄𝑔𝑔𝑔,𝐻𝐻𝐻,𝑑 = 0.0(9b)𝑄𝑔𝑔𝑔,𝐷𝐷𝐷,𝑑 = min(𝑄𝑃𝑃,𝑔𝑔𝑔,𝑑 × 𝑟𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃 , 𝐿𝐷𝐷𝐷,𝑑 )(10a)②温水暖房への排熱利用がある場合で給湯優先の機種、

𝑄𝑔𝑔𝑔,𝐻𝐻𝐻,𝑑 = min((𝑄𝑃𝑃,𝑔𝑔𝑔,𝑑 − 𝑄𝑔𝑔𝑔,𝐷𝐷𝐷,𝑑 ) × 𝑟𝐻𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃 , 𝐿𝐻𝐻𝐻,𝑑 )
8-7

(10b)

Ver.14（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.06～）
2019.9③温水暖房への排熱利用がある場合で温水暖房優先の機種、
𝑄𝑔𝑔𝑔,𝐻𝐻𝐻,𝑑 = min(𝑄𝑃𝑃,𝑔𝑔𝑔,𝑑 × 𝑟𝐻𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃 , 𝐿𝐻𝐻𝐻,𝑑 )𝑄𝑔𝑔𝑔,𝐷𝐷𝐷,𝑑 = min((𝑄𝑃𝑃,𝑔𝑔𝑔,𝑑 − 𝑄𝑔𝑔𝑔,𝐻𝐻𝐻,𝑑 ) × 𝑟𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃 , 𝐿𝐷𝐷𝐷,𝑑 )

ここで、

(11a)
(11b)

𝑄𝑔𝑔𝑔,𝐷𝐷𝐷,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの給湯の排熱利用量(MJ/d)

𝑄𝑔𝑔𝑔,𝐻𝐻𝐻,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの温水暖房の排熱利用量(MJ/d)

𝑄𝑃𝑃,𝑔𝑔𝑔,𝑑 ：日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニット排熱量（MJ/d）𝑟𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃：発電ユニットの給湯排熱利用率

𝑟𝐻𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃：発電ユニットの温水暖房排熱利用率

𝐿𝐷𝐷𝐷,𝑑𝐿𝐻𝐻𝐻,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚を除く太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/日 d）：日付𝑑における 1 日当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/d）である。

発電ユニットの給湯排熱利用率𝑟𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃 及び温水暖房排熱利用率𝑟𝐻𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃 は、付録 A に定める。

日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニット排熱量𝑄𝑃𝑃,𝑔𝑔𝑔,𝑑 は式(12)により表される。
𝑄𝑃𝑃,𝑔𝑔𝑔,𝑑 = 𝐸𝐺,𝑃𝑃,𝑑 × 𝑒𝐻,𝑃𝑃,𝑑

ここで、𝐸𝐺,𝑃𝑃,𝑑𝑒𝐻,𝑃𝑃,𝑑(12)：日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットのガス消費量（MJ/d）：日付𝑑における発電ユニットの日平均排熱効率である。

14.2 発電量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの発電ユニットの発電量𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃,𝑑,𝑡 は、式(13)により表される。
𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃,𝑑,𝑡 = 𝐸𝐺,𝑃𝑃,𝑑,𝑡 × 𝑒𝐸,𝑃𝑃,𝑑 ÷ 3.6

ここで、
𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの発電ユニットの発電量（kWh/h）

𝐸𝐺,𝑃𝑃,𝑑,𝑡

𝑒𝐸,𝑃𝑃,𝑑：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの発電ユニットのガス消費量（MJ/h）：日付𝑑における発電ユニットの日平均発電効率である。

14.3 ガス消費量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの発電ユニットのガス消費量𝐸𝐺,𝑃𝑃,𝑑,𝑡 は、式(14a)により表される。

∗< 23の場合：
𝑡𝑃𝑃,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑

8-8

(13)

Ver.14（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.06～）
2019.90′
𝐸𝐺,𝑃𝑃,𝑑,𝑡 = � 𝐸𝐺,𝑃𝑃,𝑑 − 𝐸𝐺,𝑃𝑃,𝑑,𝑡+1∗= 23の場合：
𝑡𝑃𝑃,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑

ここで、

𝐸𝐸,𝑃𝑃,𝑑,𝑡 × 3.6 ÷ 𝑒𝐸,𝑃𝑃,𝑑0
𝐸𝐺,𝑃𝑃,𝑑,𝑡 = �
𝐸𝐺,𝑃𝑃,𝑑∗�𝑡 < 𝑡𝑃𝑃,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑�∗�𝑡 = 𝑡𝑃𝑃,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑�∗�𝑡 < 𝑡𝑃𝑃,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑�∗�𝑡 = 𝑡𝑃𝑃,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑�

𝐸𝐸,𝑃𝑃,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの発電ユニットの分担可能電力負荷（kWh/h）

𝐸𝐺,𝑃𝑃,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットのガス消費量（MJ/d）𝑒𝐸,𝑃𝑃,𝑑(14a-1)∗
�𝑡 > 𝑡𝑃𝑃,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑�(14a-2)：日付𝑑における発電ユニットの日平均発電効率(-)

𝐸′𝐺,𝑃𝑃,𝑑,𝑡+1 ：日付𝑑の時刻𝑡 + 1における当該時刻から 23 時までの発電ユニットのガス消費量(MJ)∗
𝑡𝑃𝑃,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑：日付𝑑における発電ユニットの稼働開始時刻(-)

である。

∗
は、式(14b)により表される。
日付𝑑における発電ユニットの稼働開始時刻𝑡𝑃𝑃,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑

ここで、
𝐸′𝐺,𝑃𝑃,𝑑,ℎ

𝐸𝐺,𝑃𝑃,𝑑∗′𝑡𝑃𝑃,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑= max �ℎ � 𝐸𝐺,𝑃𝑃,𝑑 ≤ 𝐸𝐺,𝑃𝑃,𝑑,ℎ
�

(14ｂ)

：日付𝑑の時刻ℎにおける当該時刻から 23 時までの発電ユニットのガス消費量（MJ）：日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットのガス消費量（MJ/d）である。

′
は、式(14c)により表さ
日付𝑑の時刻ℎにおける当該時刻から 23 時までの発電ユニットのガス消費量𝐸𝐺,𝑃𝑃,𝑑,ℎ

れる。

23

′
= � 𝐸𝐸,𝑃𝑃,𝑑,𝑡 × 3.6 ÷ 𝑒𝐸,𝑃𝑃,𝑑
𝐸𝐺,𝑃𝑃,𝑑,ℎ
𝑡=ℎ

(14c)

ここで、
𝐸𝐸,𝑃𝑃,𝑑,𝑡
𝑒𝐸,𝑃𝑃,𝑑：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの発電ユニットの分担可能電力負荷（kWh/h）：日付𝑑における発電ユニットの日平均発電効率(-)

である。

日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットのガス消費量𝐸𝐺,𝑃𝑃,𝑑 は、発電ユニットの発電方式に応じて、(15a)又は(15b)式により表される。発電ユニットの発電方式は、付録 A に定める。
①発電ユニットの発電方式が「熱主」の場合、
𝐸𝐺,𝑃𝑃,𝑑 = min(𝐸𝐺,𝑃𝑃,𝐸𝐸𝐸,𝑑 , 𝐸𝐺,𝑃𝑃,𝐻𝐻𝐻,𝑑 )(15a)

𝐸𝐺,𝑃𝑃,𝑑 = 𝐸𝐺,𝑃𝑃,𝐸𝐸𝐸,𝑑(15b)②発電ユニットの発電方式が「電主」の場合、

8-9

Ver.14（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.06～）
2019.9
ここで、𝐸𝐺,𝑃𝑃,𝐸𝐸𝐸,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの発電量推定時の仮想ガス消費量（MJ/d）

𝐸𝐺,𝑃𝑃,𝐻𝐻𝐻,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの排熱量推定時の仮想ガス消費量（MJ/d）である。
日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの発電量推定時の仮想ガス消費量𝐸𝐺,𝑃𝑃,𝐸𝐸𝐸,𝑑 は、式(16)により表される。

𝐸𝐺,𝑃𝑃,𝐸𝐸𝐸,𝑑 = 𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃,𝐸𝐸𝐸,𝑑 × 3.6 ÷ 𝑒𝐸,𝑃𝑃,𝑑

ここで、

(16)

𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃,𝐸𝐸𝐸,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの発電量推定時の仮想発電量（kWh/d）𝑒𝐸,𝑃𝑃,𝑑：日付𝑑における発電ユニットの日平均発電効率である。

日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの発電量推定時の仮想発電量𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃,𝐸𝐸𝐸,𝑑 は、式(17)により表される。

𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃,𝐸𝐸𝐸,𝑑 = min�𝑎𝑃𝑃 × 𝐸𝐸,𝑃𝑃,𝑑 × 3.6 + 𝑎𝐷𝐷𝐷 × 𝐿𝐷𝐷𝐷,𝑑 + 𝑎𝐻𝐻𝐻 × 𝐿𝐻𝐻𝐻,𝑑 + 𝑏, 𝐸𝐸,𝑃𝑃,𝑑 × 𝑐 × 3.6�
÷ 3.6

ここで、
𝐸𝐸,𝑃𝑃,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの分担可能電力負荷（kWh/d）

𝐿𝐻𝐻𝐻,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/d）

𝐿𝐷𝐷𝐷,𝑑(17)：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚を除く太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/d）である。

係数𝑎𝑃𝑃 、𝑎𝐷𝐷𝐷 、𝑎𝐻𝐻𝐻 、𝑏、𝑐は、付録 A に定める。

日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの排熱量推定時の仮想ガス消費量𝐸𝐺,𝑃𝑃,𝐻𝐻𝐻,𝑑 は、式(15a)を用いる

機種のみ、式(18)により表される。

ここで、𝐿𝐷𝐷𝐷,𝑑𝐿𝐻𝐻𝐻,𝑑𝐸𝐺,𝑃𝑃,𝐻𝐻𝐻,𝑑 = �𝑎𝐷𝐷𝐷 × 𝐿𝐷𝐷𝐷,𝑑 + 𝑎𝐻𝐻𝐻 × 𝐿𝐻𝐻𝐻,𝑑 � × 𝑟𝐻,𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃,𝐻𝐻𝐻,𝑑 ÷ 𝑒𝐻,𝑃𝑃,𝑑(18)：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚を除く太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/d）：日付𝑑における 1 日当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/d）𝑟𝐻,𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃,𝐻𝐻𝐻,𝑑：日付𝑑における発電ユニットの排熱量推定時の仮想排熱量上限比

𝑒𝐻,𝑃𝑃,𝑑：日付𝑑における発電ユニットの日平均排熱効率である。

係数𝑎𝐷𝐷𝐷 、𝑎𝐻𝐻𝐻 は、付録 A に定める。

日付𝑑における発電ユニットの排熱量推定時の仮想排熱量上限比𝑟𝐻,𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃,𝐻𝐻𝐻,𝑑 は、式(19)により表される。
8-10

Ver.14（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.06～）
2019.9𝑟𝐻,𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃,𝐻𝐻𝐻,𝑑 = 𝑎𝐷𝐷𝐷 × 𝐿𝐷𝐷𝐷,𝑑 + 𝑎𝐻𝐻𝐻 × 𝐿𝐻𝐻𝐻,𝑑 + 𝑏

ここで、
𝐿𝐷𝐷𝐷,𝑑𝐿𝐻𝐻𝐻,𝑑(19)：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚を除く太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/d）：日付𝑑における 1 日当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/d）である。

式(19)の係数𝑎𝐷𝐷𝐷 、𝑎𝐻𝐻𝐻 、𝑏は、付録 A に定める。

14.4 発電効率
日付𝑑における発電ユニットの日平均発電効率𝑒𝐸,𝑃𝑃,𝑑 は、式(20)により表される。ただし、式(20)により求まる

値は、発電ユニットの発電効率の上限値を上回る場合は上限値に等しいとし、下限値を下回る場合は下限値に等しいとする。
𝑒𝐸,𝑃𝑃,𝑑 = 𝑎𝑃𝑃 × 𝐸𝐸,𝑃𝑃,𝑑 × 3.6 + 𝑎𝐷𝐷𝐷 × 𝐿𝐷𝐷𝐷,𝑑 + 𝑎𝐻𝐻𝐻 × 𝐿𝐻𝐻𝐻,𝑑 + 𝑏

ここで、
𝐸𝐸,𝑃𝑃,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの分担可能電力負荷（kWh/d）

𝐿𝐻𝐻𝐻,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/d）

𝐿𝐷𝐷𝐷,𝑑(20)：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚を除く太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/d）である。

係数𝑎𝑃𝑃 、𝑎𝐷𝐷𝐷 、𝑎𝐻𝐻𝐻 、𝑏、上限値及び下限値は、付録 A に定める。

14.5 排熱効率

日付𝑑における発電ユニットの日平均排熱効率𝑒𝐻,𝑃𝑃 は、式(21)により表される。ただし、式(21)により求まる値

は、発電ユニットの排熱効率の上限値を上回る場合は上限値に等しいとし、下限値を下回る場合は下限値に等しいとする。

ここで、

𝑒𝐻,𝑃𝑃,𝑑 = 𝑎𝑃𝑃 × 𝐸𝐸,𝑃𝑃,𝑑 × 3.6 + 𝑎𝐷𝐷𝐷 × 𝐿𝐷𝐷𝐷,𝑑 + 𝑎𝐻𝐻𝐻 × 𝐿𝐻𝐻𝐻,𝑑 + 𝑏

𝐸𝐸,𝑃𝑃,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの分担可能電力負荷（kWh/d）

𝐿𝐻𝐻𝐻,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/d）

𝐿𝐷𝐷𝐷,𝑑(21)：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚を除く太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/d）である。

係数𝑎𝑃𝑃 、𝑎𝐷𝐷𝐷 、𝑎𝐻𝐻𝐻 、𝑏、上限値及び下限値は、付録 A に定める。

14.6 分担可能電力負荷

日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの分担可能電力負荷𝐸𝐸,𝑃𝑃,𝑑 は、式(22)により表される。
ここで、𝐸𝐸,𝑃𝑃,𝑑,𝑡

𝐸𝐸,𝑃𝑃,𝑑 = ∑𝐸𝐸,𝑃𝑃,𝑑,𝑡(22)：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの発電ユニットの分担可能電力負荷（kWh/h）である。

日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの発電ユニットの分担可能電力負荷𝐸𝐸,𝑃𝑃,𝑑,𝑡 は、逆潮流の有無によっ
8-11

Ver.14（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.06～）
2019.9て式(23)により表される。
min(𝐸𝐸,𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃,𝑑,𝑡 , 𝑃𝑟𝑟𝑟,𝑃𝑃 × 10−3 ) (逆潮流がない場合)
𝐸𝐸,𝑃𝑃,𝑑,𝑡 = �𝑃𝑟𝑟𝑟,𝑃𝑃 × 10−3
(逆潮流がある場合)

ここで、

(23)

𝐸𝐸,𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの発電ユニットの電力需要（kWh/h）𝑃𝑟𝑟𝑟,𝑃𝑃：定格発電出力（W）である。

定格発電出力𝑃𝑟𝑟𝑟,𝑃𝑃 は、付録 A に定める。

日付𝑑の時刻𝑡における発電ユニットの電力需要𝐸𝐸,𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃,𝑑,𝑡 は、式(24)により表される。
𝐸𝐸,𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃,𝑑,𝑡 = 𝐸𝐸,𝑑𝑑𝑑,𝑑,𝑡 + 𝐸𝐸,𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎,𝑑,𝑡

ここで、

(24)

𝐸𝐸,𝑑𝑑𝑑,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの電力需要（kWh/h）
𝐸𝐸,𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのタンクユニットの補機消費電力量（kWh/h）である。

15. タンクユニットの補機消費電力
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのタンクユニットの補機消費電力量𝐸𝐸,𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎,𝑑,𝑡 は、式(25)により表される。
𝐸𝐸,𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎,𝑑,𝑡 = 𝐸𝐸,𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎,𝐷𝐷𝐷,𝑑,𝑡 + 𝐸𝐸,𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎,𝐻𝐻𝐻,𝑑,𝑡 + 𝐸𝐸,𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎,𝑏𝑏2,𝑑,𝑡

ここで、

(25)

𝐸𝐸,𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎,𝐷𝐷𝐷,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの給湯時のタンクユニットの補機消費電力量(ｋWh/h)

𝐸𝐸,𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎,𝐻𝐻𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの温水暖房時のタンクユニットの補機消費電力量(ｋWh/h)

𝐸𝐸,𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎,𝑏𝑏2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽追焚のタンクユニットの補機消費電力量(ｋWh/h)である。
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの給湯時のタンクユニットの補機消費電力量𝐸𝐸,𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎,𝐷𝐷𝐷,𝑑,𝑡 は、式(26)により表される。

ここで、𝑃𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎,𝐷𝐷𝐷

𝐸𝐸,𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎,𝐷𝐷𝐷,𝑑,𝑡 = 𝑃𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎,𝐷𝐷𝐷 × 10−3

(26)

：給湯のタンクユニットの補機消費電力（W）である。給湯のタンクユニットの補機消費電力𝑃𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎,𝐷𝐷𝐷 は、付録 A に定める。

日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの温水暖房時のタンクユニットの補機消費電力量𝐸𝐸,𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎,𝐻𝐻𝐻,𝑑,𝑡 は、
8-12

Ver.14（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.06～）
2019.9
温水暖房への排熱利用の有無により、式（27）により表される。
𝐸𝐸,𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎,𝐻𝐻𝐻,𝑑,𝑡 = 𝑃𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎,𝐻𝐻𝐻 × 𝑟𝑊𝑊,𝐻𝐻𝐻,𝑑,𝑡 × 10−3

ここで、𝑃𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎,𝐻𝐻𝐻(27)：温水暖房のタンクユニットの補機消費電力（W）

𝑟𝑊𝑊,𝐻𝐻𝐻,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における温水暖房の温水供給運転率である。温水暖房のタンクユニットの補機消費電力𝑃𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎,𝐻𝐻𝐻 は、温水暖房への排熱利用がある場合は付録
A に定める値とし、温水暖房への排熱利用がない場合は 73W とする。

日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽追焚のタンクユニットの補機消費電力量𝐸𝐸,𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎,𝑏𝑏2,𝑑,𝑡 は、日付

𝑑 の時刻𝑡 における 1 時間当たりの浴槽追焚時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑,𝑡 に依存して、付録 D に示される日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのバックアップボイラーの保温時の補機による消費電力量𝐸𝐸,𝐵𝐵,𝑎𝑎𝑎,𝑏𝑏2,𝑑,𝑡 に等しいとする。

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑,𝑡 = 𝐿′′𝑏𝑏2,𝑑,𝑡

ここで、

(28)

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽追焚時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/h）

𝐿′′𝑏𝑏2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽追焚時の太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/h）である。

16. その他
日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットにおける浴槽追焚を除く給湯熱負荷𝐿𝐷𝐷𝐷,𝑑 は、式(29)により表される。

23

𝐿𝐷𝐷𝐷,𝑑 = � 𝐿𝐷𝐷𝐷,𝑑,𝑡

(29)

t=0

ここで、
𝐿𝐷𝐷𝐷,𝑑𝐿𝐷𝐷𝐷,𝑑,𝑡：日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットにおける浴槽追焚を除く給湯熱負荷（MJ/d）：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの発電ユニットにおける浴槽追焚を除く給湯熱負荷（MJ/h）である。

日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの発電ユニットにおける浴槽追焚を除く給湯熱負荷𝐿𝐷𝐷𝐷,𝑑,𝑡 は、式(30)により表される。

ここで、𝐿𝐷𝐷𝐷,𝑑,𝑡 = 𝐿′′𝑘,𝑑,𝑡 + 𝐿′′𝑤,𝑑,𝑡 + 𝐿′′𝑠,𝑑,𝑡 + 𝐿′′𝑏1,𝑑,𝑡 + 𝐿′′𝑏2,𝑑,𝑡 + 𝐿′′𝑏𝑏1,𝑑,𝑡

𝐿′′𝑘,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの台所水栓の太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/h）𝐿′′𝑠,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴室シャワー水栓の太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/h）

𝐿′′𝑤,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの洗面水栓の太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/h）

8-13

(30)

Ver.14（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.06～）
2019.9𝐿′′𝑏1,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽水栓湯はりの太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/h）

𝐿′′𝑏𝑏1,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽水栓さし湯の太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/h）

𝐿′′𝑏2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽自動湯はりの太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/h）である。

日 付 𝑑 に お け る 1 日 当 たり の 太 陽 熱 補 正 給 湯 熱 負 荷𝐿′′𝑢,𝑑 （ た だ し 、 添 え 字 𝑢 は 用 途 を 表 す 添 え 字（𝑘, 𝑠, 𝑤, 𝑏1, 𝑏2, 𝑏𝑏1, 𝑏𝑏2））は、居住人数に応じて、第七章「給湯設備」により計算される値とする。

ここで言う居住人数とは、当該住戸に居住する実際の人数ではなく、当該住戸の床面積の合計から仮想的に定めた居住人数を言い、第二章「住宅・住戸の設計一次エネルギー消費量」の付録 C「仮想居住人数」により求めることとする。
日付𝑑における 1 日当たりの温水暖房の熱負荷𝐿𝐻𝐻𝐻,𝑑 は、式(31)により表される。
23

𝐿𝐻𝐻𝐻,𝑑 = � 𝐿𝐻𝐻𝐻,𝑑,𝑡

(31)

𝑡=0

ここで、
𝐿𝐻𝐻𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/h）である。

日付 d の時刻𝑡における 1 時間当たりの電力需要𝐸𝐸,𝑑𝑑𝑑,𝑑,𝑡 は、第二章「単位住戸の一次エネルギー消費量」

第二節「設計一次エネルギー消費量」により定まる。

8-14

Ver.14（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.06～）
2019.9付録 A コージェネレーション設備の仕様
コージェネレーション設備の仕様は、表 A.1 の（い）欄により表される。これらの値は、別途定める「家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法」により決定されるか、又は付録 B により定めるコージェネレーション設備の区分に応じて表 A.1 の（ろ）欄に示す値を用いることができる。コージェネレーショ
ン設備の区分が不明の場合には、付録 B により定めるコージェネレーション設備の区分において、GEC においては GEC1、PEFC においては、PEFC2、SOFC にお
いては SOFC１の区分で評価すること。

表 A.1 コージェネレーション設備の仕様
番（ろ）コージェネレーション設備の区分に応じた値（い）コージェネレーション設備の仕様

号

GEC1

GEC2

PEFC1

PEFC2

PEFC3

PEFC4

PEFC5

PEFC6

SOFC1

SOFC2

あり

あり

あり

あり

あり

あり

あり

なし

なし

なし

給湯優先

給湯優先

給湯優先

給湯優先

給湯優先

給湯優先

給湯優先

－

－

－

1

温水暖房への排熱利用

2

排熱利用方式※1

3

バックアップボイラー

熱源種別

ガス

ガス

ガス

ガス

ガス

ガス

ガス

ガス

ガス

ガス

4

（給湯）

給湯機の効率※2

0.782

0.782

0.905

0.782

0.905

0.905

0.782

0.905

0.905

0.905

従来型

従来型

潜熱回収型

従来型

潜熱回収型

潜熱回収型

従来型

潜熱回収型

潜熱回収型

潜熱回収型

0.82

0.82

0.87

0.82

0.87

0.87

0.82

0.87

0.87

0.87

5
6

バックアップボイラー（温水暖房）

ガス

種類
定格効率

17400

7

定格能力（W）

8

給湯排熱利用率 （式(9)～(11)）

9

温水暖房排熱利用率 （式(9)～(11)）※1

10

発電方式

12
13
14

発電ユニット11

発電量推定時の仮想発電量（式(17)）

1516

排熱量推定時の仮想ガス消費17量を求める係数（式(18)）※318

排熱量推定時の仮想排熱量上

0.74940.7758
熱主

𝑎𝑃𝑃

𝑎𝐷𝐷𝐷

𝑎𝐻𝐻𝐻
𝑏
𝑐

𝑎𝐷𝐷𝐷
𝑎𝐻𝐻𝐻
𝑎𝐷𝐷𝐷

0.00000.13980.13987.78270.69251
0−0.0075ガス

17400

0.75200.6301
熱主0.00000.16490.16497.85060.88961
10.0124

ガス

ガス

17400

17400

0.91180.75250.91180.0000熱主熱主1.22480.00000.0000−22.1324
0.96861

1.35700.00000.0000−19.22140.99501

10.000008-15

0.0217ガス

17400

0.9711
0.9538
熱主1.17320.00000.0000−11.31250.93271
00.0230ガス

17400

0.72900.0000熱主1.14060.00000.0000−8.38930.97271
00.0000ガス

17400

0.96540.0000ガス

17400

0.8941
―

ガス

17400

0.7227
―

ガス

17400

0.6885
―

熱主

熱主

電主

電主

1.24690.8546

1.1175

1.1262−14.9213−5.5854−6.6385−6.5572－－

0.00000.00000.99501
00.00000.00000.00000.8511100.01770.00000.00000.99500.00000.00000.9846－－－－

Ver.14（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.06～）
2019.9番（い）コージェネレーション設備の仕様

19限比を求める係数（式(19)）※3

21

発電ユニット20（ろ）コージェネレーション設備の区分に応じた値

𝑎𝐻𝐻𝐻
𝑏

𝑎𝑃𝑃

−0.0075
1.48470.000000

0.01240.75720.00001.14370.00000.34890.02300.22660.00001.31600.00001.05260.00000.6022－－－－0.000000

0.000000

0.003000

0.000000

0.002138

0.003096

0.000000

0.003600

0.005800

0.20730.26400.14730.31810.22460.14830.31110.19510.1611𝑎𝐷𝐷𝐷−0.000034−0.000100

25

上限値

26

上限値

0.0000000.240127

𝑎𝑃𝑃

0.20690.000000

0.000900−0.000000

0.004100−0.001039

0.000000

0.003019

0.000500

0.002800𝑏0.57870.59500.33670.41790.18770.43010.30170.2496

0.31350.18542223

日平均発電効率を求める係数𝑎𝐻𝐻𝐻𝑏（式(20)）

24

28
29

日平均排熱効率を求める係数30（式(21)）

𝑎𝐷𝐷𝐷

𝑎𝐻𝐻𝐻

31

上限値

32

下限値

33

定格発電出力（W）

34

タンクユニットの補機消費電力

給湯

35

（W）

温水暖房※1−0.000034
0.17790.14990.000342
0.000342
0.68110.5576
1000
15.1

132.1

※1 (1) 温水暖房への排熱利用が「あり」の場合のみ定義される。

−0.000100
0.16590.000400
0.000400
0.70300.5688
1000
15.7

111.7

0.001000
0.000000
0.34380.23150.000000
0.000000
0.41010.000000
0.000000
0.31090.21590.000000
0.000000
0.44290.30510.3963

1000

700

9.7

15.4

63.6

130.0

※2 JIS S2075 に基づくモード熱効率※3 (13) ガス消費量推定方法 （式(15)）が「発電・排熱」の場合のみ定義される。

8-16

0.000200
0.000000
0.33420.31240.000000
0.000000
0.38990.3166
750

13.9

128.3

0.000000
0.000000
0.32170.26330.000000
0.000000
0.42280.3524
700

12.1

129.8

0.000000
0.000000
0.31930.23010.000452
0.000000
0.37160.2803
700

15.4

138.1

0.000402
0.000000
0.3396
0.29590.000000
0.000000
0.40590.3351750

11.2－

0.000000
0.000000
0.39250.30920.000000
0.000000
0.35390.3169700

17.1－

0.000000
0.000000
0.42900.35030.000000
0.000000
0.31790.2756
700

11.8－

Ver.14（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.06～）
2019.9

付録 B コージェネレーション設備の区分
B.1 コージェネレーション設備の区分
コージェネレーション設備の区分は、表 B.1 から表 B.3 に記す発電ユニット品番により定める。
表 B.1 コージェネレーション設備の区分と発電ユニット品番（GEC）
区分

GEC1

GEC2

発電ユニット品番※1
UCAJ※2
UCBJ※2
UCCJ※2
UCEJ※2
UCGJ※2
UCJJ※2
UCKJ※2,※3
UCLJ※2,※3

販売者又はブランド事業者
本田技研工業（株）他
本田技研工業（株）他
本田技研工業（株）他
本田技研工業（株）他
本田技研工業（株）他
本田技研工業（株）他
本田技研工業（株）他
本田技研工業（株）他

製造事業者
本田技研工業（株）
本田技研工業（株）
本田技研工業（株）
本田技研工業（株）
本田技研工業（株）
本田技研工業（株）
本田技研工業（株）
本田技研工業（株）※1 発電ユニット品番は、ガス発電ユニットの製造メーカー（本田技研工業（株））の形式名である。
※2 末尾に枝番がある品番も含む。（例 -1 等）※3 2015 年 10 月追加機種

表 B.2 コージェネレーション設備の区分と発電ユニット品番（PEFC）
区分

発電ユニット品番※1

PEFC1

FC-109R13S
FC-109R13C
FC-109R13K
NA-0109ARS-K

パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
東京ガス（株）、東邦ガス（株）

パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社

FCP-070CPA2
FCP-075CPG2
FCP-070CNA2(EC)
FCP-070CPA2(EC)
FCP-075CPG2(EC)191-ES01
NA-0111ARS-K
NA-0111ARS-KT
FC-75AR13S
FC-75AR13K
FC-75AR13H
191-PA01
NQ-0712ARS-KG
NQ-0712ARS-K
NQ-0712ARS-KB
NQ-0713ARS-KGB
191-TB02
191-TB03(P)191-TB02(P)191-TB03
TM1-AD-NP
TM1-AD-L
TM1-AD-LP
TM1-AD-MP

JX 日鉱日石エネルギー（株）
JX 日鉱日石エネルギー（株）
JX 日鉱日石エネルギー（株）
コスモ石油ガス（株）
コスモ石油ガス（株）
大阪ガス（株）東京ガス（株）、東邦ガス（株）
東京ガス（株）パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
大阪ガス（株）東京ガス（株）東京ガス（株）東邦ガス（株）東邦ガス（株）大阪ガス（株）大阪ガス（株）大阪ガス（株）大阪ガス（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）

JX 日鉱日石エネルギー（株）
JX 日鉱日石エネルギー（株）
JX 日鉱日石エネルギー（株）
JX 日鉱日石エネルギー（株）
JX 日鉱日石エネルギー（株）
JX 日鉱日石エネルギー（株）
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社

PEFC2

PEFC3

PEFC4

販売者又はブランド事業者

8-17

製造事業者

東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）

Ver.14（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.06～）
2019.9
区分

PEFC5

PEFC6

発電ユニット品番※1

販売者又はブランド事業者

TM1-AD-DP
TM1-AD-DRQ
TM1-AD-LRQ
TM1-AD-N
TM1-AD-M
TM1-AD-D
NQ-0714ARS-KGB※2
NQ-0714ARS-KB※2
NQ-0714ARS-K※2
191-TB04※2
191-TB05※2(P)191-TB04※2(P)191-TB05※2
TM1-AE-N/NP※2
TM1-AE-NF/NB※2
TM1-AE-M/MP※2
TM1-AE-MF/MB※2
TM1-AE-D/DP※2
TM1-AE-DF/DB※2
TM1-AE-L/LP※2
TM1-AE-LF/LB※2
TM1-AE-DRQ※2
TM1-AE-LRQ※2

東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東京ガス（株）東京ガス（株）、東邦ガス（株）
東邦ガス（株）大阪ガス（株）大阪ガス（株）大阪ガス（株）大阪ガス（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
大阪ガス（株）大阪ガス（株）東京ガス（株）東邦ガス（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
大阪ガス（株）東京ガス（株）、東邦ガス（株）
東京ガス（株）パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
東京ガス（株）東京ガス（株）、東邦ガス（株）
大阪ガス（株）パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
東京ガス（株）東京ガス（株）パナソニック（株）アプライアンス社
大阪ガス（株）大阪ガス（株）東京ガス（株）191-TB01(P)191-TB01
NQ-0111ARS-KG
NQ-0109ARS-K
TM1-Z-L
TM1-Z-LR
TM1-Z-N
TM1-Z-N12
TM1-Z-NR
191-PA02
NA-0813ARS-K
NA-0813ARS-KT
FC-75CR13R
FC-75CR13K
NA-0814ARS-KT※2
NA-0814ARS-K※2
191-PA03※2
FC-75DR13K※2
FC-75DR13R※2
FC-75DR13S※2
FC-75DR13N※2
FC-75DR13H※2
NA-0814DRS4-K※2
NA-0814DRS4-KT※2
FC-75DD13R※2
191－PA04※3
191－PA05※3
NA-0715ARS-KB※3

8-18

製造事業者
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社

Ver.14（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.06～）
2019.9区分

発電ユニット品番※1

販売者又はブランド事業者

NA-0715ARS-KTB※3
NA-0715ARS-K※3
NA-0715ARS-KT※3
NA-0715ARS-KB※3
NA-0715ARS-K※3
FC-70ER13R※3
FC-70ER23R※3
FC-70ER13S※3
FC-70ER13K※3
FC-70ER23K※3
FC-70ER23H※3

東京ガス（株）東京ガス（株）東京ガス（株）東邦ガス（株）東邦ガス（株）パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社

製造事業者
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社※1 発電ユニット番号は、一般社団法人 燃料電池普及促進協会（FCA）の民生用燃料電池導入支援補助金における、補助対象（指定機器）システムの燃料電池ユニット品名番号である。（平成 27 年 3 月 31 日現在）
http://www.fca-enefarm.org/subsidy26/outline/page03.html※2 2014 年 4 月追加機種※3 2015 年 4 月追加機種

表 B.3 コージェネレーション設備の区分と発電ユニット品番（SOFC）
区分

SOFC1

SOFC2

発電ユニット品番※1

販売者又はブランド事業者

FCP-070CPC2
FCP-070CPD2
FCP-070CNB2
FCP-070CNC2
NJ-0712ARS-K

JX 日鉱日石エネルギー（株）
JX 日鉱日石エネルギー（株）
JX 日鉱日石エネルギー（株）
JX 日鉱日石エネルギー（株）
東邦ガス（株）

FCCS07A3P※3

アイシン精機（株）

FCCS07A3PJ※3

アイシン精機（株）
大阪ガス（株）大阪ガス（株）東邦ガス（株）東京ガス（株）、東邦ガス（株）
アイシン精機（株）
東京ガス（株）東邦ガス（株）大阪ガス（株）大阪ガス（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
大阪ガス（株）大阪ガス（株）

192-AS01
192-AS02
NT-0712ARS-K
NT-0713ARS-K
FCCS07A2NA
NT-0714ARS-KB※2
NT-0714ARS-K※2
192-AS03※2（P）192-AS03※2
FCCS07A3N※2
FCCS07A3D※2
FCCS07A3NJ※2
FCCS07A3DJ※2
192－AS04※3(P)192－AS04※3

製造事業者
JX 日鉱日石エネルギー（株）
JX 日鉱日石エネルギー（株）
JX 日鉱日石エネルギー（株）
JX 日鉱日石エネルギー（株）
JX 日鉱日石エネルギー（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）※1 発電ユニット番号は、一般社団法人 燃料電池普及促進協会（FCA）の民生用燃料電池導入支援補助金における、補助対象（指定機器）システムの燃料電池ユニット品名番号である。（平成 27 年 3 月 31 日現在）
http://www.fca-enefarm.org/subsidy26/outline/page03.html※2 2014 年 4 月追加機種※3 2015 年 4 月追加機種

8-19

Ver.14（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.06～）
2019.9B.2 品番の追加とコージェネレーション設備の区分
表 B.1 及び表 B.2、表 B.3 における 2014 年 4 月及び 2015 年 4 月、2015 年 10 月追加機種については、
以下の 1)又は 2)の条件を満たしたため、該当する機種の表 B.4 又は表 B.5、表 B.6 の（い）欄の区分に追加した。
1) 当該機種の発電ユニットの製造事業者が表 B.4 又は表 B.5、表 B.6 の（ろ）欄に示す発電ユニットの製造事業者と同一であり、かつ別途定める省エネルギー基準試験で得られる省エネ率平均値が表 B.4 又は表 B.5、表 B.6 の（は）欄に示す値以上であること。
2) 当該機種の発電ユニットの製造事業者が表 B.4 又は表 B.5、表 B.6 の（ろ）欄に示す発電ユニットの製造事業者と同一であり、かつ当該機種の定格発電効率及び定格排熱回収効率がそれぞれ表 B.4 又は
表 B.5、表 B.6 の（に）欄の値及び（ほ）欄の値以上であること。
表 B.4 GEC の区分と品番追加の諸条件（い）区分（ろ）発電ユニットの製造事業者（は）省エネ率平均値

（に）

（ほ）

GEC2

本田技研工業（株）

7.5%

26.3

65.7

表 B.5 PEFC の区分と品番追加の諸条件（い）区分（ろ）発電ユニットの製造事業者（は）省エネ率平均値

（に）

（ほ）

PEFC4

東芝燃料電池システム（株）

PEFC6

パナソニック（株）アプライアンス社

9.8%

37.5

55.5

（は）省エネ率平均値

（に）

（ほ）

13.8%

45.0

42.0

12.4%

表 B.6 SOFC の区分と品番追加の諸条件
（い）区分
SOFC1
SOFC2

（ろ）発電ユニットの製造事業者
JX 日鉱日石エネルギー（株）
アイシン精機（株）

16.9%

アイシン精機（株）

8-20

39.0

45.7

56.0

42.7

Ver.14（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.06～）
2019.9

付録 C 排熱を給湯に用いないコージェネレーション設備
排熱を給湯に用いない一部のコージェネレーション設備については、コージェネレーション設備を設置しないものとした上で、給湯については補助熱源のみで分担するとして給湯専用型のガス従来型給湯機またはガス潜熱回収型給湯機を設置するものとして、温水暖房についてはその他の温水暖房用熱源機により分担するとして第四章第一節付録 A の表 A.6 により地域の区分に応じて定まる評価において想定される温水暖房用熱源機を設置するものとして計算することができる。ただし、表 C.1 に示す品番の機器に給湯・温水暖房一体型のガス潜熱回収型給湯温水暖房機を接続する場合に限り、当該の給湯温水暖房機の効率により計算することができる。

表 C.1 コージェネレーション設備の品番
品番
GECC15B2N-A
GECC15B2NL-A
GECC15B2P-A
GECC15B2PL-A
GECJ15B2N-A
GECJ15B2NL-A
GECJ15B2P-A
GECJ15B2PL-A

製造事業者

アイシン精機（株）

8-21

Ver.14（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.06～）
2019.9

付録 D バックアップボイラーの給湯部（ガス熱源）
本付録では、熱源種別をガスとするバックアップボイラーのエネルギー消費量の計算方法を規定する。
D.1 記号及び単位
D.1.1 記号
本計算で用いる記号及び単位は表 D.1 による。
表 D.1 記号及び単位
記号
𝑒
𝑒𝑟𝑟𝑟

𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑑,𝑡
𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑,𝑡𝑓ℎ𝑠
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷
𝜃𝑒𝑒,𝐴𝐴𝐴意味
バックアップボイラーの給湯部の効率
当該バックアップボイラーの給湯部の効率
給湯時のバックアップボイラーのガス消費量
浴槽追焚におけるバックアップボイラーのガス消費量
バックアップボイラーに対する給湯部の効率の補正係数
バックアップボイラーが分担する給湯熱負荷
日平均外気温度

単位
－
－
MJ/h
MJ/h
－
MJ/d
MJ/h
o
C

D.1.2 添え字
本計算で用いる添え字は表 D.2 による。
表 D.2 添え字
添え字
𝑏1
𝑏2
𝑏𝑏1
𝑏𝑏2
𝑑
𝑘
𝑠
𝑡
𝑤

意味
浴槽水栓湯はり
浴槽自動湯はり
浴槽水栓さし湯
浴槽追焚
日付
台所水栓
浴室シャワー水栓
時刻
洗面水栓

D.2 ガス消費量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの給湯時のバックアップボイラーのガス消費量𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑑,𝑡 は、式(1)により計算される。

給湯単機能の場合：
𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑑,𝑡 =𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑘,𝑑,𝑡 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑠,𝑑,𝑡 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑤,𝑑,𝑡 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏1,𝑑,𝑡 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏1,𝑑,𝑡
+
+
+
+
𝑒𝑘,𝑑
𝑒𝑠,𝑑
𝑒𝑤,𝑑
𝑒𝑏1,𝑑
𝑒𝑏𝑏1,𝑑(1a)

ふろ給湯機（追焚なし）の場合：
𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑑,𝑡 =𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑘,𝑑,𝑡 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑠,𝑑,𝑡 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑤,𝑑,𝑡 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏2,𝑑,𝑡 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏1,𝑑,𝑡
+
+
+
+
𝑒𝑘,𝑑
𝑒𝑠,𝑑
𝑒𝑤,𝑑
𝑒𝑏2,𝑑
𝑒𝑏𝑏1,𝑑8-22(1b)

Ver.14（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.06～）
2019.9
ふろ給湯機（追焚あり）の場合：
𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑑,𝑡 =ここで、

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑘,𝑑,𝑡 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑠,𝑑,𝑡 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑤,𝑑,𝑡 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏2,𝑑,𝑡 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑,𝑡
+
+
+
+
𝑒𝑘,𝑑
𝑒𝑠,𝑑
𝑒𝑤,𝑑
𝑒𝑏2,𝑑
𝑒𝑏𝑏2,𝑑(1c)

𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの給湯機のガス消費量（MJ/h）

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑘,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの台所水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/h）

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑠,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴室シャワー水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯
熱負荷（MJ/h）

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑤,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの洗面水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/h）

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏1,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽水栓湯はり時におけるバックアップボイラーが分担する給湯
熱負荷（MJ/h）

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽自動湯はり時におけるバックアップボイラーが分担する給湯
熱負荷（MJ/h）

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏1,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽水栓さし湯時におけるバックアップボイラーが分担する給湯
熱負荷（MJ/h）

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽追焚時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/h）

𝑒𝑘,𝑑𝑒𝑠,𝑑：日付𝑑における台所水栓におけるバックアップボイラーの給湯部の日平均効率(-)：日付𝑑における浴室シャワー水栓におけるバックアップボイラーの給湯部の日平均効率(-)

𝑒𝑤,𝑑：日付𝑑における洗面水栓におけるバックアップボイラーの給湯部の日平均効率(-)

𝑒𝑏2,𝑑：日付𝑑における浴槽自動湯はり時におけるバックアップボイラーの給湯部の日平均効率(-)

𝑒𝑏𝑏2,𝑑：日付𝑑における浴槽追焚時におけるバックアップボイラーの給湯部の日平均効率(-)

𝑒𝑏1,𝑑：日付𝑑における浴槽水栓湯はり時におけるバックアップボイラーの給湯部の日平均効率(-)

𝑒𝑏𝑏1,𝑑：日付𝑑における浴槽水栓さし湯時におけるバックアップボイラーの給湯部の日平均効率(-)

である。

日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽追焚時のバックアップボイラーのガス消費量𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑,𝑡 は、式(2)により計算される。

8-23

Ver.14（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.06～）
2019.9

𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑,𝑡 =ここで、

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑,𝑡
𝑒𝑏𝑏2,𝑑(2)

𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽追焚時のバックアップボイラーのガス消費量（MJ/h）

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽追焚時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/h）

𝑒𝑏𝑏2,𝑑：日付𝑑における浴槽追焚時におけるバックアップボイラーの給湯部の日平均効率(-)

である。

各用途におけるバックアップボイラーの給湯部の日平均効率𝑒𝑢,𝑑 は、効率が1.0を超えない範囲で式(3)により表される。

𝑒𝑘,𝑑 = 𝑎𝑘 × 𝜃𝑒𝑒,𝐴𝐴𝐴,𝑑 + 𝑏𝑘 × �𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑘,𝑑 + 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑤,𝑑 � + 𝑐𝑘
𝑒𝑠,𝑑 = 𝑎𝑠 × 𝜃𝑒𝑒,𝐴𝐴𝐴,𝑑 + 𝑏𝑠 × 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑠,𝑑 + 𝑐𝑠

𝑒𝑤,𝑑 = 𝑎𝑤 × 𝜃𝑒𝑒,𝐴𝐴𝐴,𝑑 + 𝑏𝑤 × �𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑘,𝑑 + 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑤,𝑑 � + 𝑐𝑤
𝑒𝑏1,𝑑 = 𝑎𝑏1 × 𝜃𝑒𝑒,𝐴𝐴𝐴,𝑑 + 𝑏𝑏1 × 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏1,𝑑 + 𝑐𝑏1
𝑒𝑏2,𝑑 = 𝑎𝑏2 × 𝜃𝑒𝑒,𝐴𝐴𝐴,𝑑 + 𝑏𝑏2 × 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏2,𝑑 + 𝑐𝑏2

𝑒𝑏𝑏1,𝑑 = 𝑎𝑏𝑏1 × 𝜃𝑒𝑒,𝐴𝐴𝐴,𝑑 + 𝑏𝑏𝑏1 × 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏1,𝑑 + 𝑐𝑏𝑏1
𝑒𝑏𝑏2,𝑑 = 𝑎𝑏𝑏2 × 𝜃𝑒𝑒,𝐴𝐴𝐴,𝑑 + 𝑏𝑏𝑏2 × 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑 + 𝑐𝑏𝑏2

ここで、
𝑒𝑘,𝑑

𝑒𝑠,𝑑

(3a)
(3b)
(3c)
(3d)
(3e)
(3f)
(3g)

：日付𝑑における台所水栓におけるバックアップボイラーの給湯部の日平均効率(-)：日付𝑑における浴室シャワー水栓におけるバックアップボイラーの給湯部の日平均効率(-)

𝑒𝑤,𝑑：日付𝑑における洗面水栓におけるバックアップボイラーの給湯部の日平均効率(-)

𝑒𝑏2,𝑑：日付𝑑における浴槽自動湯はり時におけるバックアップボイラーの給湯部の日平均効率(-)

𝑒𝑏𝑏2,𝑑：日付𝑑における浴槽追焚時におけるバックアップボイラーの給湯部の日平均効率(-)

𝑒𝑏1,𝑑：日付𝑑における浴槽水栓湯はり時におけるバックアップボイラーの給湯部の日平均効率(-)

𝑒𝑏𝑏1,𝑑：日付𝑑における浴槽水栓さし湯時におけるバックアップボイラーの給湯部の日平均効率(-)

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑘,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの台所水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/d）

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑠,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴室シャワー水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/ｄ）

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑤,𝑑

8-24

Ver.14（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.06～）
2019.9：日付𝑑における 1 日当たりの洗面水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/d）
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏1,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽水栓湯はり時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/d）

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏2,𝑑,𝑡：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽自動湯はり時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/d）

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏1,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽水栓さし湯時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/ｄ）

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/ｄ）

𝜃𝑒𝑒,𝐴𝐴𝐴,𝑑：日付𝑑における日平均外気温度（oC）

𝑢：用途を表す添え字（𝑘, 𝑠, 𝑤, 𝑏1, 𝑏2, 𝑏𝑏1, 𝑏𝑏2）

𝑎𝑢 , 𝑏𝑢 , 𝑐𝑢 ：回帰係数(-)

である。

𝑎𝑢 、𝑏𝑢 及び𝑐𝑢 は、日平均給湯機効率𝑒𝑢,𝑑 を計算するための回帰係数であり、式(4)で表される。
𝑎𝑢 = 𝑎𝑠𝑠𝑠,𝑢 × 𝑓ℎ𝑠(4a)𝑏𝑢 = 𝑏𝑠𝑠𝑠,𝑢 × 𝑓ℎ𝑠(4b)𝑐𝑢 = 𝑐𝑠𝑠𝑠,𝑢 × 𝑓ℎ𝑠

ここで、

(4c)

𝑎𝑢 , 𝑏𝑢 , 𝑐𝑢 ：回帰係数(-)
𝑎𝑠𝑠𝑠,𝑢 , 𝑏𝑠𝑠𝑠,𝑢 , 𝑐𝑠𝑠𝑠,𝑢：表 D.3 により求まる係数(-)

𝑓ℎ𝑠

𝑢

である。

：バックアップボイラーの給湯部に対する効率の補正係数(-)：用途を表す添え字（𝑘, 𝑠, 𝑤, 𝑏1, 𝑏2, 𝑏𝑏1, 𝑏𝑏2）

表 D.3 バックアップボイラーの給湯部の効率の回帰係数𝑎𝑠𝑠𝑠,𝑢 、 𝑏𝑠𝑠𝑠,𝑢 及び 𝑐𝑠𝑠𝑠,𝑢 （熱源種別がガスの場合）
添え字𝑢 （用途）

回帰係数

台所水栓

浴室
シャワー水栓

洗面水栓

浴槽水栓
湯はり

浴槽自動
湯はり

浴槽水栓
差し湯

浴槽追焚

𝑘

𝑠

𝑤

𝑏1

𝑏2

𝑏𝑏1

𝑏𝑏2

𝑎𝑠𝑠𝑠,𝑝0.00190.00060.00190.0000𝑐𝑠𝑠𝑠,𝑝0.65330.74140.65330.7839𝑏𝑠𝑠𝑠,𝑝0.00130.00050.00130.00020.00000.00000.00330.78280.78390.5776−0.0005

0.0002

バックアップボイラーの給湯部に対する効率の補正係数𝑓ℎ𝑠 は、式(5)により表されるものとする。
8-25

0.0194

Ver.14（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.06～）
2019.9

𝑓ℎ𝑠 =

ここで、
𝑒𝑟𝑟𝑟
𝑓ℎ𝑠

(0.8754 × 𝑒𝑟𝑟𝑟 + 0.060)
0.745

(5)

：当該バックアップボイラーの給湯部の効率(-)：バックアップボイラーの給湯部に対する効率の補正係数(-)

である。
ここで、当該バックアップボイラーの給湯部の効率𝑒𝑟𝑟𝑟 は、付録 A に定める。

D.3 バックアップボイラーの保温時の補機による消費電力量

日付𝑑 の時刻𝑡における 1 時間当たりのバックアップボイラーの保温時の補機による消費電力量

𝐸𝐸,𝐵𝐵,𝑎𝑎𝑎,𝑏𝑏2,𝑑,𝑡 は、式(6)により計算される。
𝐸𝐸,𝐵𝐵,𝑎𝑎𝑎,𝑏𝑏2,𝑑,𝑡

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑,𝑡
�0.01723 × 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑 + 0.06099� × 103 ÷ 3600 ×
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑=�0�𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑 > 0�

(6)

�𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑 = 0�

ここで、
𝐸𝐸,𝐵𝐵,𝑎𝑎𝑎,𝑏𝑏2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのバックアップボイラーの保温時の補機による消費電力量（kWh/h）

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/d）

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽追焚時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/h）である。
D.4 1 日当たりの太陽熱補正給湯熱負荷
日付𝑑における 1 日当たりの各用途におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑘,𝑑 、

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑠,𝑑 、𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑤,𝑑 、𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏1,𝑑 、𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏2,𝑑 、𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏1,𝑑 及び𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑 は、それぞれ式(7)により
表される。

23

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑘,𝑑 = � 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑘,𝑑,𝑡

(7a)

𝑡=0
23

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑠,𝑑 = � 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑠,𝑑,𝑡
𝑡=0

8-26

(7b)

Ver.14（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.06～）
2019.923

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑤,𝑑 = � 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑤,𝑑,𝑡

(7c)

𝑡=0
23

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏1,𝑑 = � 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏1,𝑑,𝑡

(7d)

𝑡=0
23

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏2,𝑑 = � 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏2,𝑑,𝑡

(7e)

𝑡=0
23

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏1,𝑑 = � 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏1,𝑑,𝑡

(7f)

𝑡=0
23

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑 = � 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑,𝑡

(7g)

𝑡=0

ここで、
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑘,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの台所水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/h）

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑠,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴室シャワー水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯
熱負荷（MJ/h）

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑤,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの洗面水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/h）

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏1,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽水栓湯はり時におけるバックアップボイラーが分担する給湯
熱負荷（MJ/h）

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽自動湯はり時におけるバックアップボイラーが分担する給湯
熱負荷（MJ/h）

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏1,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽水栓さし湯時におけるバックアップボイラーが分担する給湯
熱負荷（MJ/h）

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽追焚時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷

8-27

Ver.14（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.06～）
2019.9（MJ/h）
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑘,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの台所水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/d）

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑠,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴室シャワー水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/ｄ）

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑤,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの洗面水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/d）

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏1,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽水栓湯はり時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/d）

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏2,𝑑,𝑡：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽自動湯はり時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/d）

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏1,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽水栓さし湯時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/ｄ）

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷,𝑏𝑏2,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/ｄ）

である。

8-28

Ver.14（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.06～）
2019.9

付録 E バックアップボイラーの温水暖房部（ガス熱源）
本付録では、熱源種別をガスとするバックアップボイラーの温水暖房部のエネルギー消費量の計算方法を規定する。
E.1 記号及び単位
本計算で用いる記号及び単位は表 E.1 による。
表 E.1 記号及び単位
記号
𝑒𝑒𝑒
𝑒𝑟𝑟𝑟

意味
バックアップボイラーの温水暖房部の熱交換効率
バックアップボイラーの温水暖房部の定格効率
温水暖房時のバックアップボイラーのガス消費量
バックアップボイラーの温水暖房部の定格効率を補正する係数
温水暖房用熱源機の往き温水温度の区分
バックアップボイラーの温水暖房部の最大能力

単位
－
－
MJ/h
－
－
W

𝑞𝑟𝑟𝑟
𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏

バックアップボイラーの温水暖房部の定格能力
バックアップボイラーの温水暖房部の筐体放熱損失
バックアップボイラーの温水暖房部の温水暖房出力
バックアップボイラーの温水暖房部の往き温水温度

W
MJ/h
MJ/h
o
C

𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻,𝑑,𝑡
𝑓𝑟𝑟𝑟
𝑝ℎ𝑠𝑞𝑚𝑚𝑚,ℎ𝑠
𝑄𝑜𝑜𝑜,𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻
𝜃𝑆𝑆,𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻

E.2 ガス消費量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの温水暖房時のバックアップボイラーのガス消費量𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻,𝑑,𝑡 は、式(1)により表される。

ここで、0
𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻,𝑑,𝑡 = �𝑄𝑜𝑜𝑜,𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻,𝑑,𝑡 + 𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏,𝑑,𝑡𝑒𝑒𝑒,𝑑,𝑡�𝑄𝑜𝑜𝑜,𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻,𝑑,𝑡 = 0�(1)�𝑄𝑜𝑜𝑜,𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻,𝑑,𝑡 > 0�

𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの温水暖房時のバックアップボイラーのガス消費量（MJ/h）𝑄𝑜𝑜𝑜,𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのバックアップボイラーの温水暖房部の温水暖房出力（MJ/h）

𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのバックアップボイラーの温水暖房部の筐体放熱損失（MJ/h）𝑒𝑒𝑒,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間平均のバックアップボイラーの温水暖房部の熱交換効率(－)

である。

日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間平均のバックアップボイラーの温水暖房部の熱交換効率𝑒𝑒𝑒,𝑑,𝑡 は、式(2)により

表される。

ここで、
𝑒𝑟𝑟𝑟

𝑒𝑒𝑒,𝑑,𝑡 = 𝑒𝑟𝑟𝑟 × 𝑓𝑟𝑟𝑟,𝑑,𝑡 ×

𝑞𝑟𝑟𝑟 × 3600 × 10−6 + 𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏,𝑑,𝑡
𝑞𝑟𝑟𝑟 × 3600 × 10−6

：バックアップボイラーの温水暖房部の定格効率(－)

8-29

(2)

Ver.14（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.06～）
2019.9𝑓𝑟𝑟𝑟,𝑑,𝑡
𝑞𝑟𝑟𝑟：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間平均の定格効率を補正する係数(－)：バックアップボイラーの温水暖房部の定格能力（W）

𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのバックアップボイラーの温水暖房部の筐体放熱損失（MJ/h）である。

日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのバックアップボイラーの温水暖房部の筐体放熱損失𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏,𝑑,𝑡 は、当該バックアップボイラーの温水暖房部の種類に応じて、式(3)によるものとする。
当該バックアップボイラーの温水暖房部がガス従来型の場合
𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏,𝑑,𝑡 = 240.96 × 3600 × 10−6

(3a)

当該バックアップボイラーの温水暖房部がガス潜熱回収型の場合
225.26 × 3600 × 10−6
𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏,𝑑,𝑡 = �
123.74 × 3600 × 10−6

�送水温度の区分𝑝ℎ𝑠 が 1（送水温度 60℃）の場合�
�送水温度の区分𝑝ℎ𝑠 が 2（送水温度 40℃）の場合�

(3b)

日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間平均の定格効率を補正する係数𝑓𝑟𝑟𝑟,𝑑,𝑡 は、当該バックアップボイラーの温水暖房部の種類に応じて、式(4)によるものとする。
当該バックアップボイラーの温水暖房部が従来型ガス熱源の場合
𝑓𝑟𝑟𝑟,𝑑,𝑡 = 0.985(4a)

当該バックアップボイラーの温水暖房部が潜熱回収型ガス熱源の場合
1.038 �送水温度の区分𝑝ℎ𝑠 が 1（送水温度 60℃）の場合�
𝑓𝑟𝑟𝑟,𝑑,𝑡 = �
1.064 �送水温度の区分𝑝ℎ𝑠 が 2（送水温度 40℃）の場合�

(4b)

バックアップボイラーの温水暖房部の定格効率𝑒𝑟𝑟𝑟 及びバックアップボイラーの温水暖房部の定格能力𝑞𝑟𝑟𝑟

は、付録 A に定める。
E.3 温水暖房出力

日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのバックアップボイラーの温水暖房部の温水暖房出力𝑄𝑜𝑜𝑜,𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻,𝑑,𝑡 は、式(5)により表される。

𝑄𝑜𝑜𝑜,𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻,𝑑,𝑡 = min�𝐿𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻,𝑑,𝑡 , 𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻 �

ここで、

(5)

𝑄𝑜𝑜𝑜,𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのバックアップボイラーの温水暖房部の温水暖房出力（MJ/h）

𝐿𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのバックアップボイラーが分担する温水暖房熱負荷(MJ/h)

𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻：1 時間当たりの温水暖房時のバックアップボイラーの最大暖房出力(MJ/h)である。
1 時間当たりの温水暖房時のバックアップボイラーの最大暖房出力𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻 は、式(6)により表される。
𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻 = 𝑞𝑟𝑟𝑟,𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻 × 3600 ÷ 106
8-30

(6)

Ver.14（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.06～）
2019.9
ここで、
𝑞𝑟𝑟𝑟,𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻：バックアップボイラーの温水暖房の定格能力(W)である。バックアップボイラーの温水暖房の定格能力𝑞𝑟𝑟𝑟,𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻 は、付録 A に定める。

8-31