家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法

2021 年 4 月（過去分）

まえがきこの指針は、国土交通省国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人建築研究所の協力の下、「一般社団法人日本サステナブル建築協会 住宅省エネ性能検討委員会 設備込基準検討ＷＧ 給湯・コージェ
ネレーション設備 SWG コージェネ TG」の要請を受け、「燃料電池実用化推進協議会（ＦＣＣＪ） 定置用ＷＧ
定置用システムＳＷＧ エネファーム省エネ性評価方法検討会」が立案し、「一般社団法人日本サステナブル
建築協会 住宅省エネ性能検討委員会 設備込基準検討ＷＧ 給湯・コージェネレーション設備 SWG コージ
ェネ TG」が承認した指針である。
この指針につき、同一性を害しない形で、複製、無料配布することは許容するが、変更、切除、加工その他の改変、翻訳、変形、脚色、要約その他の翻案（二次的著作物の作成を含む）および部分利用などを許可なく行うことを禁じる。
この指針の一部が、特許権、出願公開後の特許出願または実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。「一般社団法人日本サステナブル建築協会 住宅省エネ性能検討委員会 設備込基準検討Ｗ
Ｇ 給湯・コージェネレーション設備 SWG コージェネ TG」及び「燃料電池実用化推進協議会（ＦＣＣＪ） 定置用
ＷＧ 定置用システムＳＷＧ エネファーム省エネ性評価方法検討会」は、このような特許権、出願公開後の特許出願および実用新案権に関わる確認について、責任はもたない。

はじめに2012 年の低炭素建築物の認定基準の施行、2020 年に予定されている住宅の省エネ基準の義務化に向けて、設備機器の 1 次エネルギー消費量評価は重要性を増している。家庭用燃料電池コージェネレーションシ
ステム（エネファーム）は住宅の電力需要、熱需要に合わせて電気、熱を供給する複雑なシステムであるため、
実使用を想定した 1 次エネルギー消費量の評価が難しく、現状は製品ごとに特定の公的試験機関で省エネ基準の評価試験（M1 スタンダード試験）を行っている。しかしながら、今後の機種の拡大を考慮すると客観的中立性と作業の迅速性を両立できる第三者試験機関で評価試験を行うことが望まれる。また、現状の評価試験には長期間の時間を要し、省エネ基準関連の評価指標に使用するためには、試験期間の短縮が大きな課題となっている。
上記課題の解決の為、「一般社団法人日本サステナブル建築協会 住宅省エネ性能検討委員会 設備込基準検討ＷＧ 給湯・コージェネレーション設備ＳＷＧ コージェネＴＧ」では、燃料電池実用化推進協議会（ＦＣＣＪ）の協力の下に家庭用燃料電池の新たな試験基準の検討を行ってきた。
本指針は、このような検討を踏まえて作成した、「家庭用燃料電池試験基準及び運用の指針」の「3．季節別
消費エネルギー量試験基準（消費エネルギー量試験）」で得られた測定データから、家庭用燃料電池のエネ
ルギー消費量推定に用いる設備仕様を算定する方法をまとめたものである。

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法

1. 目的
本書は、家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法について規定する。

2. 適用範囲
本算定方法の適用範囲は下記の通りとする。
・

用途が住宅である建築物又は建築物の部分に設置された家庭用コージェネレーションシステム（以下、
コージェネレーション）について適用する。

・「家庭用燃料電池試験基準及び運用の指針」に基づき、試験された機器について適用する。

3. 使用する試験基準及び測定データ
3.1 使用する試験基準
使用する試験基準は、「家庭用燃料電池試験基準及び運用の指針」の「3．季節別消費エネルギー量試験
基準（消費エネルギー量試験）」（以下、「試験基準」と言う。）とする。

3.2 使用する測定データの判定
夏期、中間期及び冬期の 3 期について試験基準に則った燃料電池試験を実施し、連続した 2 日間の収束
日（※）の日集計データを家庭用燃料電池の設備仕様の算定に使用する。一定期間（7 日間）内に収束しない
場合は、2 日目～7 日目の 6 日間の日集計データを使用する。
家庭用燃料電池の設備仕様の算定には夏期、中間期及び冬期の各期において 12 日間の日集計データが必要となる。連続 2 日の収束日の日集計データ使用する場合は、1 日目の収束日のデータを 5 日間分複製、
2 日目の収束日のデータを 5 日間分複製して各日で都合 6 日間分のデータとし、合計 12 日間分のデータを作成する。一定期間（7 日間）内に収束しない場合は、2 日目から 7 日目までの 6 日間のデータをコピーして12 日間分のデータを作成する。なお、発電ユニットの排熱を温水暖房に利用する燃料電池システムの冬期の試験条件として、「ふろ給湯機・温水暖房機・コージェネレーション設備の実使用時効率の評価試験におけるM1 スタンダードモード 給湯・ふろ・電力・暖冷房の標準負荷条件」（以下、「M1 スタンダード標準負荷条件」と言う。）に記載の給湯負荷条件、暖房に係る電力負荷条件（温水暖房への排熱利用がある場合）と家電等（暖冷房を除く）に係る電力負荷条件および温水暖房負荷条件を用いる場合は、収束の有無に係わらず、評価期間である 20 日目から 31 日目までのデータで、12 日間分のデータを作成する。
燃料電池試験データの集計処理フローを図 1、設備仕様の算定に使用する測定データの判定フローを図 2
1

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）に示す。
※前日と当日との比較において、発電ユニットと補助熱源機の合計燃料消費熱量（24 時間の積算値）及び発電ユニットの送電電力量（同積算値）の変化率が、それぞれ±5％以内となる日（図 3 を参照）

START

1日分の燃料電池
試験実施
試験結果（1秒データ）

一部データは1分
集計処理を介さずに1秒データから日集計処理を行う

1分集計処理1分集計データ
日集計処理

日集計データEND

図 1 燃料電池試験データの集計処理フロー

START

燃料電池試験
の日集計データ（最大7日間）Yes
連続した2日間のデータを使用※収束1日目、収束2日目のデータをそれぞれ
5日間分複製

連続した2日間の収束日がある※連続した収束日が複数日ある場合は最初の2連続収束日のデータを使用

No
2日目～7日目の6日間のデータを使用
6日間分のデータを複製

設備仕様算定用
日集計データ（１２日間分）END

図 2 設備仕様の算定に使用する測定データの判定フローチャート（１期分）

2家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）

3.3 測定データ測定項目
燃料電池試験により得られる試験結果（1 秒データ）のうち、設備仕様の算定に使用する測定項目を表 1 に示す。また、データ測定箇所を図 3 に示す。
表 3.1 燃料電池試験結果（1 秒データ）のうち設備仕様算定に使用する測定項目
記号

測定項目

単位

備考

∗
𝜃𝜃𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠∗
𝜃𝜃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

給水温度
給湯温度

℃
℃

∗
𝑊𝑊𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠∗
𝜃𝜃ℎ𝑟𝑟,𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

給水流量
排熱回収流体往き温度L/s℃

給湯流量と共用高温側∗
𝜃𝜃ℎ𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠∗
𝑊𝑊ℎ𝑟𝑟,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

排熱回収流体戻り温度
排熱回収流体流量

℃
L/s

低温側

∗
𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠∗
𝜃𝜃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

発電ユニットの燃料流量
発電ユニットの燃料温度

m3/s
℃

∗
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠∗
𝐹𝐹𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

発電ユニットの燃料圧力
補助熱源機の燃料流量

kPa
m3/s

θ∗𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠∗
𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

補助熱源機の燃料温度
補助熱源機の燃料圧力

℃
kPa

ゲージ圧

∗
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠∗
𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠∗
𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠∗
𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠∗
𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠∗
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

受電電力
発電ユニット電力

W
W

発電をプラス、自己消費をマイナスとする

貯湯ユニット消費電力
負荷電力

W
W

外気温度
大気圧力

℃
kPa

ゲージ圧

絶対圧
∗

外気温度 𝜃𝜃𝑔𝑔𝑒𝑒 ,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠∗

大気圧力 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔𝑒𝑒 ,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
負荷電力∗
𝑃𝑃𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

受電電力∗
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠∗

発電ユニット電力 𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠※発電：プラス
自己消費：マイナス

貯湯ユニット∗
消費電力 𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

燃料電池

発電
ユニット

排熱回収流体∗往き温度 𝜃𝜃ℎ𝑤𝑤 ,𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

排熱回収流体∗戻り温度𝜃𝜃ℎ𝑤𝑤,𝑤𝑤𝑠𝑠,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

貯湯
ユニット

補助
熱源機

給湯温度
∗
𝜃𝜃𝑠𝑠𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

排熱回収∗
流体流量 𝑊𝑊ℎ𝑤𝑤,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
発電ユニットの∗
燃料温度 𝜃𝜃𝑃𝑃𝑃𝑃
,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

補助熱源機の∗
燃料温度 𝜃𝜃𝐵𝐵𝐵𝐵
,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

発電ユニットの∗燃料流量 𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃 ,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

補助熱源機∗
燃料流量 𝐹𝐹𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠∗
燃料圧力 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠∗
燃料圧力 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

図 3 燃料電池試験におけるデータ測定箇所
3

給水温度 給水流量∗∗
𝜃𝜃𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
𝑊𝑊𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）

4. 家庭用燃料電池の設備仕様の算定方法
4.1 設備仕様の算定に使用するデータ項目
家庭用燃料電池の設備仕様の算定に使用するデータは、3.2 に示した通り、夏期条件試験、中間期条件試
験、冬期条件試験の各 12 日間（計 36 日間分）の日集計データである。日集計データは、燃料電池試験により得られる試験結果（1 秒データ）から付録 A および付録 B に示す方法により算定する。設備仕様の算定に使用する日集計データの項目、日集計データ以外の項目および添え字を表 2 に示す。
表 2a 家庭用燃料電池の設備仕様の算定に使用する日集計データ項目
記号

項目

単位

備考

𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑑𝑑𝜃𝜃𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑

日平均外気温度
日平均給水温度℃℃𝜃𝜃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑
𝑊𝑊𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑

日平均給湯温度
日積算給湯量℃
L/d

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

日積算給湯負荷
燃料電池運転時間

MJ/d
min/d

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑

日積算発電ユニット燃料消費量
日積算補助熱源機燃料消費量

MJ/d
MJ/d

𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑑𝑑

日積算発電ユニット排熱量
日積算受電電力量

MJ/d
MJ/d

二次エネルギー換算

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

日積算発電ユニット発電量
日積算発電ユニット自己消費電力量

MJ/d
MJ/d

二次エネルギー換算
二次エネルギー換算

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑

日積算貯湯ユニット電力消費量
日積算発電ユニット発電量（自己消費除く）

MJ/d
MJ/d

二次エネルギー換算
二次エネルギー換算

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑑𝑑
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑑𝑑

日積算システム供給電力量
日積算電力負荷

MJ/d
MJ/d

二次エネルギー換算
二次エネルギー換算

日積算発電容量以下負荷電力量
日平均貯湯ユニット消費電力

MJ/d
W

二次エネルギー換算

𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑
𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

日平均発電効率
日平均排熱効率%%

日平均総合効率
日積算給湯熱量（大流量）%MJ/d

給湯量 15 L/min

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑀𝑀,𝑑𝑑
𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑆𝑆,𝑑𝑑

日積算給湯熱量（中流量）
日積算給湯熱量（小流量）

MJ/d
MJ/d

給湯量 10 L/min
給湯量 5 L/min

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑
𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑
𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐿𝐿,𝑑𝑑

表 2b 日集計データ以外の項目
記号
𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑
𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑑𝑑
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑑𝑑
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑑𝑑

意味
補助熱源機の平均熱効率

単位-

コージェネレーション設備の一次エネルギー消費量推定値の平均値
コージェネレーション設備の一次エネルギー消費量推定値

MJ/d
MJ/d

一次エネルギー消費量推定値の平均値と一次エネルギー消費量実測値の平均値と
の差

MJ/d

コージェネレーション設備の一次エネルギー消費量実測値の平均値
コージェネレーション設備の一次エネルギー消費量の実測値

MJ/d
MJ/d

全電力負荷
日積算電力負荷

MJ/d
MJ/d

4

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）
記号
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

日積算分担可能電力負荷

単位
MJ/d

発電ユニット発電量の推定値
受電電力量の推定値

MJ/d
MJ/d

日積算発電ユニット燃料消費量推定値の平均値と日積算発電ユニット燃料消費量実
測値の平均値との差

MJ/d

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑

日積算発電ユニット燃料消費量推定値の平均値
発電ユニットの燃料消費量の推定値

MJ/d
MJ/d

日積算発電ユニット燃料消費量実測値の平均値
貯湯ユニットの電力消費量

MJ/d
MJ/d

𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

発電ユニットの日平均発電効率の上限値
発電ユニットの日平均発電効率の下限値-

発電ユニットの日平均排熱効率の上限値
発電ユニットの日平均排熱効率の下限値-

𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑
𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

補助熱源機が分担する日積算給湯負荷
平均給湯負荷

MJ/d
MJ/d

設備仕様の算定に使用する日集計データの数（12 個）
タンクユニットの給湯の補機消費電力

W

𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑟𝑟𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

発電ユニットの給湯排熱利用率
分担可能電力負荷の平均発電ユニット分担比-

𝑟𝑟𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑
𝑟𝑟𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃

分担可能電力負荷の日平均発電ユニット分担比
発電ユニットの排熱量上限比-

𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑

平均給湯排熱利用量
日積算給湯排熱利用量

MJ/d
MJ/d

𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

発電ユニットの平均排熱量

MJ/d

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎′
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑
𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑁𝑁

𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

意味

表 2c 添え字
添え字

意味

𝑑𝑑
𝑖𝑖

通算日
収束計算におけるステップ数

𝑀𝑀
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

中流量
中間期条件試験𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤

試験条件（𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠、𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚、𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤）
冬期条件試験

𝑗𝑗
𝐿𝐿

線形回帰式の説明変数の組合せ番号
大流量𝑆𝑆
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

小流量
夏期条件試験

4.2 設備仕様の一覧
家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の一覧を表 3 に示す。表中の番号 24～30 及び 32～33 の設備仕様は固定条件となるため、同表中に記載する。

5

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）
表 3 家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の一覧
番号
1
2
3
4

設備仕様
発電ユニットの発電方式

発電ユニットの発電量推定時の仮想発電量

5
6
7
8
9
10

発電ユニットの排熱量推定時の仮想燃料消費量

発電ユニットの排熱量推定時の仮想排熱量上限比

11
12
13
14
15
16

発電ユニットの日平均発電効率

17
18
19
20
21
22
23
24

発電ユニットの日平均排熱効率（参考）バックアップボイラー（給湯）の熱源
種別及び給湯器の効率

熱源種別

27
28

（参考）バックアップボイラー（温水暖房）の定格効率及び定格能力

定格効率
定格能力

29
30

温水暖房への排熱利用

排熱利用
排熱利用方式

31
32

発電ユニットの給湯排熱利用率
発電ユニットの温水暖房排熱利用率

33
34

タンクユニットの補機消費電力

3536

定格発電出力逆潮流

25
26

給湯器の効率バックアップボイラー（給湯、温水暖房）の種類

温水暖房
給湯

記号

小数点以下の桁数（端数は四捨五入）―
𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃

―
4

𝑏𝑏
𝑐𝑐

4
4

𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻

44

𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻

整数
整数

𝑏𝑏𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃

5
6

𝑏𝑏
上限値

4
4

𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻

66

𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻

55

𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻

66

下限値
𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃

4
6

𝑏𝑏
上限値

4
4

𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
―

―

―
―

―
―

𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑟𝑟𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃

4
4

𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑃𝑃𝑃𝑃
―

整数
―

下限値
―

𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐸𝐸𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻

𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

41
1※ 表中の斜め線は入力不可、ハイフンは文字入力

4.3 設備仕様の算定方法
家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の項目は、表 3 に示した通りである。本節では、各項目の算定方法を記載する。なお、記号の説明で推定値と書かれていないものは、表 1 の実測値を元に求められた値である。

6

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）

4.3.1 発電ユニットの発電方式
発電ユニットの発電方式の選択方法を表 4 に示す。夏期における分担可能電力負荷の平均発電ユニット分
担比𝑟𝑟𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 が 0.9 未満の場合は「熱主」、0.9 以上の場合は「電主」とする。
表 4 発電ユニットの発電方式の選択方法

発電方式
電主
熱主

判断基準
夏期における分担可能電力負荷の平均発電ユニット分担比𝑟𝑟𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 が 0.9 以上
夏期における分担可能電力負荷の平均発電ユニット分担比𝑟𝑟𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 が 0.9 未満

夏期における分担可能電力負荷の平均発電ユニット分担比𝑟𝑟𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 は、式(1)により表される。
𝑟𝑟𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =1

𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

�

𝑑𝑑=1

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

(1)

ここで、
𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠：夏期条件試験における設備仕様の算定に使用する日集計データの数（12）（個）𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ：夏期条件試験の通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット発電量（自己消費除く）(MJ/d）

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠：夏期条件試験の通算日𝑑𝑑における日積算分担可能電力負荷（MJ/d）𝑟𝑟𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ：夏期における分担可能電力負荷の平均発電ユニット分担比（-）

である。

4.3.2 発電ユニットの発電量推定時の仮想発電量
発電ユニットの発電量推定時の仮想発電量の推定に用いる係数𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃 、𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 、𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 、𝑏𝑏、𝑐𝑐の算定方法を表 5に示す。

表 5 発電ユニットの発電量推定時の仮想発電量を求める係数の算定方法
式の係数

算定方法

𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃 、𝑏𝑏

中間期条件試験、冬期条件試験の日集計データ(中間期条件、冬期条件に対し、それぞれ 12 日間分)を使用して線形回帰式𝑦𝑦 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝛽𝛽を作成し、その係数𝛼𝛼を𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃 、定数𝛽𝛽を𝑏𝑏とする。
𝑦𝑦：日積算発電ユニット発電量（自己消費除く）𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑡𝑡 （MJ/d）
𝑥𝑥：日積算分担可能電力負荷𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑡𝑡 （MJ/d）
ただし、定格逆潮の試験データの場合は、24 日分（12 日間×2 試験条件）の𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑡𝑡 が一定の値となるため、係数𝛼𝛼を中間期、冬期における分担可能電力負荷の日平均発電ユニット分担比とし、定数𝛽𝛽を 0 とする。
式(2)による𝑐𝑐

𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝑊𝑊
𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻

0 とする
0 とする

式の係数𝑐𝑐は、式(2)により表される。ただし、𝑐𝑐 ≧ 1となる場合は、𝑐𝑐 = 1とする。

ここで、

𝑟𝑟𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,1,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 , ⋯ ,𝑐𝑐 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 � 𝑟𝑟𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,1,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , ⋯ ,𝑟𝑟𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,1,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 , ⋯ ,𝑟𝑟𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ,𝑟𝑟𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , �𝑟𝑟𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑁𝑁𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤

7(2)家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）
𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡：試験条件𝑡𝑡𝑡𝑡における設備仕様の算定に使用する日集計データの数（12）（個）𝑡𝑡𝑡𝑡：試験条件を表す添え字（𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤）

𝑟𝑟𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑡𝑡

である。

：試験条件𝑡𝑡𝑡𝑡の通算日𝑑𝑑における分担可能電力負荷の日平均発電ユニット分担比（-）

通算日𝑑𝑑における分担可能電力負荷の日平均発電ユニット分担比𝑟𝑟𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 は、式(3)により表される。
𝑟𝑟𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 =ここで、

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑(3)

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット発電量（自己消費除く）(MJ/d）𝑟𝑟𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における分担可能電力負荷の日平均発電ユニット分担比（-）

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日積算分担可能電力負荷（MJ/d）である。夏期条件試験、中間期条件試験、冬期条件試験の日集計データを用いて算出した分担可能電力負荷の日平均発電ユニット分担比𝑟𝑟𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 をそれぞれ𝑟𝑟𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 、𝑟𝑟𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 、𝑟𝑟𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 とする。
通算日𝑑𝑑における日積算分担可能電力負荷𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 は、式(4)により表される。
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 = 𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 + 𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑

ここで、
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日積算発電容量以下負荷電力量（MJ/d）

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日積算貯湯ユニット電力消費量（MJ/d）

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑(4)：通算日𝑑𝑑における日積算分担可能電力負荷（MJ/d）である。夏期条件試験、中間期条件試験、冬期条件試験の日集計データを用いて算出した日積算分担可能
電力負荷𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 をそれぞれ𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 、𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 、𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 とする。

4.3.3 発電ユニットの排熱量推定時の仮想燃料消費量

発電ユニットの排熱量推定時の仮想燃料消費量の推定に用いる係数𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 、𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 の算定方法を表 6 に示す。

表 6 発電ユニットの排熱量推定時の仮想燃料消費量を求める係数の算定方法
発電方式
電主
熱主

式の係数

算定方法

𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻「ND」とする「ND」とする

𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻

1 とする
0 とする

4.3.4 発電ユニットの排熱量推定時の仮想排熱量上限比
発電ユニットの排熱量推定時の仮想排熱量上限比の推定に用いる係数𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 、𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 、𝑏𝑏の算定方法を表 7

に示す。

8

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）
表 7 発電ユニットの排熱量推定時の仮想排熱量上限比を求める係数の算定方法
発電方式
電主

熱主

式の係数
𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑏𝑏

𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 、𝑏𝑏
𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻

算定方法「ND」とする「ND」とする「ND」とする
夏期条件試験、中間期条件試験のデータを使用して線形回帰式𝑦𝑦 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝛽𝛽を作成し、その係数𝛼𝛼を𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 、定数𝛽𝛽を𝑏𝑏とする。
𝑦𝑦：発電ユニットの排熱量上限比𝑟𝑟𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑡𝑡𝑡𝑡 （-）
𝑥𝑥：1 日当たりの平均給湯負荷𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑡𝑡𝑡𝑡 （MJ/d）
0 とする

ただし、発電ユニットの発電方式が「熱主」の場合において、係数𝛼𝛼 < 0（負の値）となる場合は、中間期条件試験における発電ユニットの排熱量上限比𝑟𝑟𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 を、夏期条件試験における発電ユニットの排熱量上限
比𝑟𝑟𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 と同じ値として線形回帰式𝑦𝑦 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝛽𝛽を作成し、その係数𝛼𝛼を𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 、定数𝛽𝛽を𝑏𝑏とする。
試験条件𝑡𝑡𝑡𝑡における発電ユニットの排熱量上限比𝑟𝑟𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑡𝑡𝑡𝑡 は、式(5)により表される。
𝑟𝑟𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑡𝑡𝑡𝑡 =ここで、

𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑡𝑡𝑡𝑡
𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑡𝑡𝑡𝑡(5)

𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑡𝑡𝑡𝑡 ：試験条件𝑡𝑡𝑡𝑡における 1 日当たりの発電ユニットの平均排熱量（MJ/d）

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑡𝑡𝑡𝑡 ：試験条件𝑡𝑡𝑡𝑡における 1 日当たりの平均給湯負荷（MJ/d）𝑟𝑟𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑡𝑡𝑡𝑡 ：試験条件𝑡𝑡𝑡𝑡における発電ユニットの排熱量上限比（-）
𝑡𝑡𝑡𝑡

である。

：試験条件を表す添え字（𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤）

試験条件𝑡𝑡𝑡𝑡における 1 日当たりの平均給湯負荷𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑡𝑡𝑡𝑡 は、式(6)により表される。
𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡1
𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑡𝑡𝑡𝑡 =� 𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡

(6)

𝑑𝑑=1

ここで、
𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡：試験条件𝑡𝑡𝑡𝑡における設備仕様の算定に使用する日集計データの数（12 個）

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑡𝑡：試験条件𝑡𝑡𝑡𝑡の通算日𝑑𝑑における日積算給湯負荷（MJ/d）

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑡𝑡𝑡𝑡 ：試験条件𝑡𝑡𝑡𝑡における 1 日当たりの平均給湯負荷（MJ/d）

𝑡𝑡𝑡𝑡

である。

：試験条件を表す添え字（𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤）

4.3.5 発電ユニットの日平均発電効率及び日平均排熱効率（電主の場合）
発電ユニットの発電方式が「電主」の場合における、発電ユニットの日平均発電効率及び日平均排熱効率の推定に用いる係数𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃 、𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 、𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 、𝑏𝑏、上限値及び下限値の算定方法を以下に示す。
(a) 発電ユニットの日平均発電効率
日平均発電効率を求める式の係数𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃 、𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 、𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 、𝑏𝑏、上限値及び下限値の算定方法を表 8 に示す。
9

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）
表 8 電ユニットの日平均発電効率を求める係数の算定方法（電主の場合）
式の係数

算定方法

𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃 、𝑏𝑏

夏期条件試験、中間期条件試験および冬期条件試験の日集計データ(夏期条件試験、中間期条件試験および冬期条件試験に対し、それぞれ 12 日間分)を使用して線形回帰式𝑦𝑦 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝛽𝛽を作成し、その係数𝛼𝛼を𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃 、定数𝛽𝛽を𝑏𝑏とする。
𝑦𝑦：日平均発電効率𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑡𝑡 （-）
𝑥𝑥：日積算分担可能電力負荷𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑡𝑡 （MJ/d）
ただし、定格逆潮の試験データの場合は、36 日分（12 日間×3 試験条件）の𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑡𝑡 が一定の値となるため、係数𝛼𝛼を 0 とし、定数𝛽𝛽を日平均発電効率の 36 日分の平均値とする。
0 とする

𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
上限値
下限値

0 とする
式(7)による
式(8)による発電ユニットの日平均発電効率の上限値𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 は式(7)、下限値𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 は式(8)により表される。
𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,1,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ,𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 � 𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,1,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ,𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,1,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 , ,ここで、
𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡⋯,⋯,⋯,𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ,𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , �𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑁𝑁𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤

𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,1,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 , ⋯ ,𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 � 𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,1,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , ⋯ ,𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,1,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 , , ⋯ ,𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ,𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , �𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑁𝑁𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤

(7)

(8)

：試験条件𝑡𝑡𝑡𝑡における設備仕様の算定に使用する日集計データの数（12）（個）𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑡𝑡 ：試験条件𝑡𝑡𝑡𝑡の通算日𝑑𝑑における日平均発電効率（-）
𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ：発電ユニットの日平均発電効率の上限値（-）

𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ：発電ユニットの日平均発電効率の下限値（-）
𝑡𝑡𝑡𝑡

である。

：試験条件を表す添え字（𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤）(b) 発電ユニットの日平均排熱効率
日平均排熱効率を求める式の係数𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃 、𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 、𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 、𝑏𝑏、上限値及び下限値の算定方法を表 9 に示す。

10

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）
表 9 発電ユニットの日平均排熱効率を求める係数の算定方法（電主の場合）
式の係数

算定方法

𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃 、𝑏𝑏

夏期条件試験、中間期条件試験および冬期条件試験の日集計データ(夏期条件試験、中間期条
件試験および冬期条件試験に対し、それぞれ 12 日間分)を使用して線形回帰式𝑦𝑦 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝛽𝛽を作成し、その係数𝛼𝛼を𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃 、定数𝛽𝛽を b とする。

𝑦𝑦：日平均排熱効率𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑡𝑡 （-）

𝑥𝑥：日積算分担可能電力負荷𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑡𝑡 （MJ/d）

ただし、定格逆潮の試験データの場合は、36 日分（12 日間×3 試験条件）の𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑡𝑡 が一定の値となるため、係数𝛼𝛼を 0 とし、定数𝛽𝛽を日平均排熱効率の 36 日分の平均値とする。
𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻

上限値
下限値

0 とする
0 とする
式(9)による
式(10)による発電ユニットの日平均排熱効率の上限値𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 は式(9)、下限値𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 は式(10)により表される。
𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,1,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ,𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 � 𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,1,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ,𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,1,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 ,ここで、
𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡⋯,⋯,⋯,𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ,𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , �
𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑁𝑁𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 ,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤

𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,1,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 , ⋯ ,𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 � 𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,1,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , ⋯ ,𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,1,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛 , ⋯ ,𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ,𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , �
𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑁𝑁𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤

(9)

(10)

：試験条件𝑡𝑡𝑡𝑡における設備仕様の算定に使用する日集計データの数（12）（個）𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑡𝑡 ：試験条件𝑡𝑡𝑡𝑡の通算日𝑑𝑑における日平均排熱効率（-）
𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ：発電ユニットの日平均排熱効率の上限値（-）

𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ：発電ユニットの日平均排熱効率の下限値（-）
𝑡𝑡𝑡𝑡

である。

：試験条件を表す添え字（𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤）

4.3.6 発電ユニットの日平均発電効率及び日平均排熱効率（熱主の場合）
発電ユニットの発電方式が「熱主」の場合における、発電ユニットの日平均発電効率及び日平均排熱効率の推定に用いる係数𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃 、𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 、𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 、𝑏𝑏及び上限値、下限値の算定方法を以下に示す。
(a) 発電ユニットの日平均発電効率
発電ユニットの発電方式が「熱主」の場合における、日平均発電効率を求める式の係数𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃 、𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 、𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 、𝑏𝑏の算定方法を表 10 に示す。

夏期条件試験、中間期条件試験および冬期条件試験の日集計データ(夏期条件試験、中間期条件試験および冬期条件試験に対し、それぞれ 12 日間分)を使用して線形回帰式𝑦𝑦 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝛽𝛽を作成し、その係数𝛼𝛼を𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃

または𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 、定数𝛽𝛽を𝑏𝑏とする。ここで、𝑦𝑦（目的変数）は通算日𝑑𝑑における日平均発電効率𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 、𝑥𝑥（説明変数）
は通算日𝑑𝑑における日積算分担可能電力負荷𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 または日積算給湯負荷𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 の 2 通りとし、表10 に示すように係数を算定する。どちらの係数を利用するかは、後述の「(c)係数の決定方法」に示す方法によ11家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）
り決定する。
表 10 発電ユニットの日平均発電効率を求める係数の算定方法（熱主の場合）
No.

目的変数

1

2

日平均発電効率
𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑
（-）

説明変数
日積算分担可能電力負荷
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑（MJ/d）
日積算給湯負荷𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑（MJ/d）

係数
𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃

算定方法
回帰式の係数𝛼𝛼

𝑏𝑏
𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃

回帰式の定数𝛽𝛽0 とする

𝑏𝑏回帰式の定数𝛽𝛽𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻

0 とする
0 とする

𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻

回帰式の係数𝛼𝛼0 とする(b) 発電ユニットの日平均排熱効率
発電ユニットの発電方式が「熱主」の場合における、日平均排熱効率を求める式の係数𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃 、𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 、𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 、𝑏𝑏の算定方法を表 11 に示す。

夏期条件試験、中間期条件試験および冬期条件試験の日集計データ(夏期条件試験、中間期条件試験および冬期条件試験に対し、それぞれ 12 日間分)を使用して線形回帰式𝑦𝑦 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝛽𝛽を作成し、その係数𝛼𝛼を𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃

または𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 、定数𝛽𝛽を𝑏𝑏とする。ここで、𝑦𝑦（目的変数）は通算日𝑑𝑑における日平均排熱効率𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 、𝑥𝑥（説明変数）
は通算日𝑑𝑑における日積算分担可能電力負荷𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 または日積算給湯負荷𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 の 2 通りとし、表11 に示すように係数を算定する。どちらの係数を利用するかは、後述の「(c)係数の決定方法」に示す方法により決定する。
表 11 発電ユニットの日平均排熱効率を求める係数の算定方法（熱主の場合）
No.

目的変数

1

2

日平均排熱効率𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑
（-）

説明変数
日積算分担可能電力負荷
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑（MJ/d）
日積算給湯負荷𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑（MJ/d）

係数
𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃

算定方法
回帰式の係数𝛼𝛼

𝑏𝑏
𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃

回帰式の定数𝛽𝛽0 とする

𝑏𝑏回帰式の定数𝛽𝛽𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻

0 とする
0 とする

𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻

回帰式の係数𝛼𝛼0 とする(c) 係数の決定方法
発電ユニットの発電方式が「熱主」の場合は、表 12 に示すように、日平均発電効率の線形回帰式の説明変数が 2 通り、平均排熱効率の線形回帰式の説明変数が 2 通りの計 4 通りの組合せがある。ここでは、この 4 通りの組合せのうち、最終的に使用する係数の決定方法について述べる。
4 通りの係数を使ってコージェネレーション設備の一次エネルギー消費量の推定値を算出し、実測値との差が最小となる係数を、日平均発電効率と日平均排熱効率を求める式の係数として決定する。なお、コージェネ
レーション設備の一次エネルギー消費量の推定値と実測値の差が同じ値になる場合は、発電ユニットの燃料消費量の推定値と実測値の差を比較することにより係数を決定する。

12

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）
表 12 発電ユニットの日平均発電効率、日平均排熱効率を求める
線形回帰式の説明変数の組合せ（熱主の場合）
組合せ番号

日平均発電効率の

日平均排熱効率の𝑗𝑗

線形回帰式の説明変数

線形回帰式の説明変数

2日積算分担可能電力負荷𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑
日積算分担可能電力負荷𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

日積算分担可能電力負荷𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

日積算給湯負荷𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑

日積算分担可能電力負荷𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

134

日積算給湯負荷𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑

日積算給湯負荷𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑

日積算給湯負荷𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑① 一次エネルギー消費量による係数の決定方法
通算日𝑑𝑑における 1 日当たりのコージェネレーション設備の一次エネルギー消費量の推定値𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑗𝑗 を夏期、中間期、冬期の各 12 日間（計 36 日）分計算し、コージェネレーション設備の一次エネルギー消費量推定
値の平均値𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑗𝑗 を算出する。

一次エネルギー消費量推定値の算出に使用する日平均発電効率と日平均排熱効率を求める式の係数は、

表 12 に示したように線形回帰式の説明変数の組合せにより 4 通りあるため、4 通りの一次エネルギー消費量の推定値を算出する。表 13 に示すように、それぞれの一次エネルギー消費量推定値の平均値を𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,1 、

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,2 、𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,3 、𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,4 とする。

表 13 4 通りの一次エネルギー消費量推定値の平均値（熱主の場合）
日平均排熱効率

日平均発電効率

日積算分担可能電力負荷

𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

日積算給湯負荷𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑

𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

日積算分担可能電力負荷

日積算給湯負荷

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,1

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,2

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,3

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,4線形回帰式の説明変数の組合せ番号𝑗𝑗（表 12 参照）から得られる係数により算出した、通算日𝑑𝑑における 1
日当たりのコージェネレーション設備の一次エネルギー消費量の推定値𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑗𝑗 は、式(11)により表される。

ここで、𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑗𝑗

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑗𝑗 = 𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑗𝑗 + 𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑗𝑗 + 𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑗𝑗 ×

9760
3600

(11)

：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりのコージェネレーション設備の一次エネルギー消費量の推定値（MJ/d）

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑗𝑗：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの発電ユニット燃料消費量の推定値（MJ/d）

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑗𝑗：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの受電電力量の推定値（二次エネルギー）（MJ/d）

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑗𝑗 ：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの給湯時のバックアップボイラー燃料消費量の推定値（MJ/d）である。夏期条件試験、中間期条件試験、冬期条件試験の日集計データを用いて算出した 1 日当たりのコー
ジェネレーション設備の一次エネルギー消費量の推定値𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑗𝑗 をそれぞれ𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑗𝑗 、𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑗𝑗 、13家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）
𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑗𝑗 とする。

なお、式中の 9760 は受電電力の一次エネルギー換算係数（MJ/MWh）、3600 は単位変換の換算係数（MJ/MWh）である。
通算日𝑑𝑑における 1 日あたりの発電ユニット燃料消費量の推定値𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑗𝑗 は、付録 C の式(8)～式(14)により求め、通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの給湯時のバックアップボイラー燃料消費量の推定値𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑗𝑗
は、付録 C の式(1)～式(6)により求める。

通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの受電電力量の推定値（二次エネルギー）𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,ｊ は、式(12)により表される。
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑗𝑗 = 𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑑𝑑 − 𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑗𝑗

ここで、𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑑𝑑(12)：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの全電力負荷（MJ/d）

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑗𝑗 ：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの発電ユニット発電量の推定値（MJ/d）である。

通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの発電ユニット発電量の推定値𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑗𝑗 は、付録 C の式(7)により求める。

通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの全電力負荷𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑑𝑑 は、式(13)により表される。
′
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑑𝑑 = 𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑑𝑑 + 𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑

ここで、
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑑𝑑′
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑(13)：通算日𝑑𝑑における日積算電力負荷（MJ/d）：通算日𝑑𝑑における貯湯ユニットの電力消費量（MJ/d）である。

′
は、式(14)により表される。
通算日𝑑𝑑における貯湯ユニットの電力消費量𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑′
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑= 24 × 𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ×

ここで、
𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

3.6
1000

(14)

：タンクユニットの給湯の補機消費電力（W）である。なお、3.6 は単位変換の換算係数（MJ/kWh）である。
コージェネレーション設備の一次エネルギー消費量推定値の平均値𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑗𝑗 は、式(15)により表される。
𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑗𝑗 =ここで、

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑗𝑗

𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤∑𝑁𝑁
𝑑𝑑=1 𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑗𝑗 + ∑𝑑𝑑=1 𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑗𝑗 + ∑𝑑𝑑=1 𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑗𝑗
𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑁𝑁𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤(15)：コージェネレーション設備の一次エネルギー消費量推定値の平均値（MJ/d）

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑗𝑗：試験条件𝑡𝑡𝑡𝑡の通算日𝑑𝑑における 1 日当たりのコージェネレーション設備の一次エネルギー消費量

𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡：試験条件𝑡𝑡𝑡𝑡における設備仕様の算定に使用する日集計データの数（12）（個）推定値（MJ/d）

𝑡𝑡𝑡𝑡

である。

：試験条件を表す添え字（𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤）

この一次エネルギー消費量推定値の平均値𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑗𝑗 と、一次エネルギー消費量実測値の平均値
14家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）
𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 との差をとり、その差𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 が最小となる𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑗𝑗 を、最終的な一次エネルギー消費量推定値の平均値𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 とする。この一次エネルギー消費量推定値を算出するために使用した係数を、日平均発

電効率と日平均排熱効率を求める式の係数として決定する。

一次エネルギー消費量推定値の平均値と一次エネルギー消費量実測値の平均値との差𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 が最小となるとき、この一次エネルギー消費量推定値を算出するために使用した線形回帰式の説明変数の組合せ番号𝑗𝑗（表 12 参照）を𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 とすると、最終的な一次エネルギー消費量推定値の平均値𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 は、式(16)により表される。

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

ここで、
𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(16)：最終的な一次エネルギー消費量推定値の平均値（MJ/d）

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ：線形回帰式の説明変数の組合せ番号𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 から得られる係数により算出した、コージェネレーション
設備の一次エネルギー消費量推定値の平均値（MJ/d）である。
一次エネルギー消費量推定値の平均値と一次エネルギー消費量実測値の平均値との差𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 は、式(17)により表される。

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �

ここで、

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

�𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,1 − 𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 �,
�𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,3 − 𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 �,

�𝐸𝐸𝐶𝐶𝐺𝐺,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,2 − 𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 �,
�𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,4 − 𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 �

�

(17)

：コージェネレーション設備の一次エネルギー消費量実測値の平均値（MJ/d）：一次エネルギー消費量推定値の平均値と一次エネルギー消費量実測値の平均値との差（MJ/d）である。

コージェネレーション設備の一次エネルギー消費量実測値の平均値𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 は、式(18)により表される。

ここで、𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤∑𝑁𝑁
𝑑𝑑=1 𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑑𝑑,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + ∑𝑑𝑑=1 𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + ∑𝑑𝑑=1 𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑑𝑑,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑁𝑁𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤

𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡：試験条件𝑡𝑡𝑡𝑡における設備仕様の算定に使用する日集計データの数（12）（個）𝑡𝑡𝑡𝑡：試験条件を表す添え字（𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤）(18)

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑑𝑑 ：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりのコージェネレーション設備の一次エネルギー消費量の実測値（MJ/d）である。

通算日𝑑𝑑における 1 日当たりのコージェネレーション設備の一次エネルギー消費量の実測値𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑑𝑑 は、式(19)により表される。

ここで、𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑑𝑑

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑑𝑑 = 𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 + 𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑 + 𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑑𝑑 ×

9760
3600

：通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット燃料消費量（MJ/d）：通算日𝑑𝑑における日積算補助熱源機燃料消費量（MJ/d）：通算日𝑑𝑑における日積算受電電力量（二次エネルギー）(MJ/d)

15

(19)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）
である。夏期条件試験、中間期条件試験、冬期条件試験の日集計データを用いて算出した 1 日当たりのコー
ジェネレーション設備の一次エネルギー消費量の実測値𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑑𝑑 をそれぞれ𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑑𝑑,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 、𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 、
𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑑𝑑,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 とする。

なお、定数の 9760 は受電電力の一次エネルギー換算係数（MJ/MWh）、3600 は単位変換の換算係数（MJ/MWh）である。
② 発電ユニット燃料消費量による係数の決定方法
一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 推 定 値 の 平 均 値 𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑗𝑗 と 、 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 実 測 値 の 平 均 値

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 の差が同じ値になる場合は、日積算発電ユニット燃料消費量を用いて、日平均発電効率と日平均

排熱効率を求める係数を決定する。

付録 C の式(8)～式(14)により、通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの燃料消費量の推定値
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑗𝑗 を夏期、中間期、冬期の各 12 日間（計 36 日）分計算し、日積算発電ユニット燃料消費量推定値の平均値𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑗𝑗 を算出する。線形回帰式の説明変数の組合せにより、4 通りの日積算発電ユニット燃料消費量推定値の平均値𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑥𝑥𝑗𝑗 を算出し、表 14 に示すようにそれぞれの日積算発電ユニット燃料消費量
推定値の平均値を𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,1 、𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,2 、𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,3 、𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,4 とする。

日積算発電ユニット燃料消費量推定値の平均値𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑗𝑗 は、式(20)により表される。
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑗𝑗 =ここで、
𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝑁𝑁

𝑁𝑁

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤∑𝑁𝑁
𝑑𝑑=1 𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑗𝑗 + ∑𝑑𝑑=1 𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑗𝑗 + ∑𝑑𝑑=1 𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑗𝑗
𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑁𝑁𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤(20)：試験条件𝑡𝑡𝑡𝑡における設備仕様の算定に使用する日集計データの数（12）（個）𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑗𝑗：試験条件𝑡𝑡𝑡𝑡の通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの燃料消費量の推定値（MJ/d）

𝑡𝑡𝑡𝑡：試験条件を表す添え字（𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤）

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑗𝑗：日積算発電ユニット燃料消費量推定値の平均値（MJ/d）である。夏期条件試験、中間期条件試験、冬期条件試験の日集計データを用いて算出した 1 日当たりの発電ユニットの燃料消費量の推定値𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑗𝑗 をそれぞれ𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑗𝑗 、𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑗𝑗 、𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑗𝑗 とする。

表 14 4 通りの日積算発電ユニット燃料消費量推定値の平均値（熱主の場合）
日平均排熱効率
日積算分担可能電力負荷

日積算給湯負荷

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑

日積算分担可能電力負荷
日平均発電効率
𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,1

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

日積算給湯負荷

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,3

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,2𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,4

この日積算発電ユニット燃料消費量推定値の平均値𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑗𝑗 と、日積算発電ユニット燃料消費量実測

値の平均値𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 との差をとり、その差𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 が最小となる𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑗𝑗 を、最終的な日積算発電ユニ

ット燃料消費量推定値の平均値𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 とする。この日積算発電ユニット燃料消費量推定値を算出するた
16家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）
めに使用した係数を、日平均発電効率と日平均排熱効率を求める式の係数として決定する。
日積算発電ユニット燃料消費量推定値の平均値と日積算発電ユニット燃料消費量実測値の平均値との差
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 が最小となるとき、この日積算発電ユニット燃料消費量推定値を算出するために使用した線形回帰式の説明変数の組合せ番号𝑗𝑗（表 12 参照）を𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 とすると、最終的な日積算発電ユニット燃料消費量推定値の平均値𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 は、式(21)により表される。

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

ここで、
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(21)：最終的な日積算発電ユニット燃料消費量推定値の平均値（MJ/d）

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ：線形回帰式の説明変数の組合せ番号𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 から得られる係数により算出した、日積算発電ユニット
燃料消費量推定値の平均値（MJ/d）である。
日積算発電ユニット燃料消費量推定値の平均値と日積算発電ユニット燃料消費量実測値の平均値との差
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 は、式(22)により表される。
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �

ここで、

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

�𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,1 − 𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 �,
�𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,3 − 𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 �,

�𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,2 − 𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 �,
�𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,4 − 𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 �

�

(22)

：日積算発電ユニット燃料消費量推定値の平均値と日積算発電ユニット燃料消費量実測値の平均値との差（MJ/d）

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎：日積算発電ユニット燃料消費量実測値の平均値（MJ/d）である。

日積算発電ユニット燃料消費量実測値の平均値𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 は、式(23)により表される。

ここで、𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑
𝑡𝑡𝑐𝑐

である。

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤∑𝑁𝑁
𝑑𝑑=1 𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + ∑𝑑𝑑=1 𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + ∑𝑑𝑑=1 𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑁𝑁𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤(23)：試験条件𝑡𝑡𝑡𝑡における設備仕様の算定に使用する日集計データの数（12）（個）：通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット燃料消費量（MJ/d）：試験条件を表す添え字（𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤）(d) 上限値・下限値の算定方法
発電ユニットの日平均発電効率及び日平均排熱効率の上限値、下限値は、発電ユニットの発電方式が「電主」の場合と同様の方法により求める。すなわち、発電ユニットの日平均発電効率の上限値𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 は式(7)、下限値𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 は式(8)、発電ユニットの日平均排熱効率の上限値𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 は式(9)、下限値𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 は式(10)により求める。

4.3.7 バックアップボイラー（給湯）の熱源種別、給湯器の効率及び種類(a) 熱源種別
バックアップボイラー（給湯）の熱源種別は、全て「ガス」とする。
(b) 給湯器の効率17家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）
バックアップボイラー（給湯）の給湯器の効率𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 は、潜熱回収型給湯器の場合「0.905」、従来型給湯器の場合「0.782」とする。
(c) 種類

バックアップボイラー（給湯）の種類は、潜熱回収型給湯器の場合は、「G_EJ」、従来型給湯器の場合は、「G_NEJ」とする。

4.3.8 バックアップボイラー（温水暖房）の種類、定格効率及び定格能力(a) 種類
バックアップボイラー（温水暖房）の種類は、潜熱回収型給湯器の場合は、「G_EJ」、従来型給湯器の場合は、「G_NEJ」とする。
(b) 定格効率
バックアップボイラー（温水暖房）の定格効率𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 は、潜熱回収型給湯器の場合は「0.87」、従来型給湯器の場合は「0.82」とする。
(c) 定格能力

バックアップボイラー（温水暖房）の定格能力𝐸𝐸𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 は、「17400」（W）とする。

4.3.9 温水暖房への排熱利用(a) 排熱利用

発電ユニットの温水排熱を暖房に利用しないため、 暖房熱負荷への排熱利用は「なし」とする。
(b) 排熱利用方式
発電ユニットの温水排熱を暖房に利用しないため、排熱利用方式は「ND」とする。

4.3.10 発電ユニットの給湯排熱利用率
発電ユニットの給湯排熱利用率𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃 は、式(24)により表される。
𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃 =ここで、

𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎：1 日当たりの平均給湯排熱利用量（MJ/d）

𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃：発電ユニットの給湯排熱利用率（-）

𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(24)：1 日当たりの発電ユニットの平均排熱量（MJ/d）である。

(a) 平均給湯排熱利用量の算定方法
1 日当たりの平均給湯排熱利用量𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 は、式(25)により表される。

ここで、

𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤

𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤
3：夏期条件試験における 1 日当たりの平均給湯排熱利用量（MJ/d）：中間期条件試験における 1 日当たりの平均給湯排熱利用量（MJ/d）：冬期条件試験における 1 日当たりの平均給湯排熱利用量（MJ/d）

18

(25)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）
である。
試験条件𝑡𝑡𝑡𝑡における 1 日当たりの平均給湯排熱利用量𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑡𝑡𝑡𝑡 は、式(26)により表される。
𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡1
𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑡𝑡𝑡𝑡 =� 𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,,𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡

(26)

𝑑𝑑=1

ここで、
𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡：試験条件𝑡𝑡𝑡𝑡における設備仕様の算定に使用する日集計データの数（12）（個）𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑡𝑡𝑡𝑡

である。

：試験条件𝑡𝑡𝑡𝑡の通算日𝑑𝑑における日積算給湯排熱利用量（MJ/d）：試験条件を表す添え字（𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤）

通算日𝑑𝑑における日積算給湯排熱利用量𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑 の概念図を図 4 に示す。

日積算
給湯排熱
利用量
日積算
給湯負荷
補助熱源機が分担する
日積算給湯負荷

補助熱源機の日積算燃料消費量
×補助熱源機の平均熱効率

大、中、小の各流量の日積算給湯負荷

：実測値

,

日平均
外気温度

)

図 4 日積算給湯排熱利用量𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑 の概念図
日積算給湯排熱利用量𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑 は、日積算給湯負荷𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 （実測値）から補助熱源機が分担する日積

算給湯負荷𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 を引くことで求められ、式（27）で表される。
𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑 = �
ここで、
𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑
𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑

𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 − 𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑

�𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑 ≠ 0�
�𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑 = 0�(27)

：通算日𝑑𝑑における補助熱源機が分担する日積算給湯負荷（MJ/d）：通算日𝑑𝑑における日積算給湯負荷（MJ/d）：通算日𝑑𝑑における日積算給湯排熱利用量（MJ/d）である。夏期条件試験、中間期条件試験、冬期条件試験の日集計データを用いて算出した日積算給湯排熱
利用量𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑 をそれぞれ、𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 、𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 、𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 とする。ただし、𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑 ≠ 0の場

合、補助熱源機が分担する日積算給湯負荷𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 を求めるために使用する補助熱源機の平均熱効率19家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）
𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑 が、日積算給湯排熱利用量𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑 に依存するため、収束計算を行い、最終的に得られる、補助熱源機が分担する日積算給湯負荷𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑,𝑖𝑖 を𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 とする。

通算日𝑑𝑑における日積算給湯排熱利用量の初期値𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,0 を通算日𝑑𝑑における日積算給湯負荷𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑（実測値）と仮定し、誤差（�𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑖𝑖−1 − 𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑖𝑖 �）が 0.001 より小さくなるまで式(28)～式(32)の計算を繰り返す。

ステップ𝑖𝑖の通算日𝑑𝑑における日積算給湯排熱利用量𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑖𝑖 は、式(28)により表される。
𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑖𝑖 = 𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 − 𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑,𝑖𝑖

ここで、
𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑(28)：通算日𝑑𝑑における日積算給湯負荷（MJ/d）

𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑,𝑖𝑖 ：ステップ𝑖𝑖の通算日𝑑𝑑における補助熱源機が分担する日積算給湯負荷（MJ/d）である。

ステップ𝑖𝑖の通算日𝑑𝑑における補助熱源機が分担する日積算給湯負荷𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑,𝑖𝑖 は、式(29)により表される。
𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑,𝑖𝑖 = 𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑 × 𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑,𝑖𝑖

ここで、
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑

𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑,𝑖𝑖(29)：通算日𝑑𝑑における日積算補助熱源機燃料消費量（MJ/d）：ステップ𝑖𝑖の通算日𝑑𝑑における補助熱源機の平均熱効率（-）

である。

ステップ𝑖𝑖の通算日𝑑𝑑における補助熱源機の平均熱効率𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑,𝑖𝑖 は、式(30)により表される。
𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑,𝑖𝑖 =ここで、

𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐿𝐿,𝑑𝑑,𝑖𝑖 + 𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑀𝑀,𝑑𝑑,𝑖𝑖 + 𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑆𝑆,𝑑𝑑,𝑖𝑖
𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐿𝐿,𝑑𝑑,𝑖𝑖 𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑀𝑀,𝑑𝑑,𝑖𝑖 𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑆𝑆,𝑑𝑑,𝑖𝑖++
𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐿𝐿,𝑑𝑑,𝑖𝑖
𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑀𝑀,𝑑𝑑,𝑖𝑖
𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑆𝑆,𝑑𝑑,𝑖𝑖

𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐿𝐿,𝑑𝑑,𝑖𝑖：ステップ𝑖𝑖の通算日𝑑𝑑における補助熱源機が分担する大流量の給湯負荷（MJ/d）

𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑆𝑆,𝑑𝑑,𝑖𝑖：ステップ𝑖𝑖の通算日𝑑𝑑における補助熱源機が分担する小流量の給湯負荷（MJ/d）𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑀𝑀,𝑑𝑑,𝑖𝑖：ステップ𝑖𝑖の通算日𝑑𝑑における補助熱源機の中流量の熱効率（-）

𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑀𝑀,𝑑𝑑,𝑖𝑖：ステップ𝑖𝑖の通算日𝑑𝑑における補助熱源機が分担する中流量の給湯負荷（MJ/d）𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐿𝐿,𝑑𝑑,𝑖𝑖：ステップ𝑖𝑖の通算日𝑑𝑑における補助熱源機の大流量の熱効率（-）

𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑆𝑆,𝑑𝑑,𝑖𝑖：ステップ𝑖𝑖の通算日𝑑𝑑における補助熱源機の小流量の熱効率（-）

(30)

である。

ステップ𝑖𝑖 の通算日𝑑𝑑 における補助熱源機が分担する各流量の給湯負荷𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐿𝐿,𝑑𝑑,𝑖𝑖 、𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑀𝑀,𝑑𝑑,𝑖𝑖 、

𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑆𝑆,𝑑𝑑,𝑖𝑖 は、式(31)により表される。

𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐿𝐿,𝑑𝑑,𝑖𝑖 = 𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐿𝐿,𝑑𝑑 − 𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑖𝑖−1 ×

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐿𝐿,𝑑𝑑
𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑

𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑀𝑀,𝑑𝑑,𝑖𝑖 = 𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑀𝑀,𝑑𝑑 − 𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑖𝑖−1 ×

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑀𝑀,𝑑𝑑
𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑

20

（31a）

（31b）

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）

𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑆𝑆,𝑑𝑑,𝑖𝑖 = 𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑆𝑆,𝑑𝑑 − 𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑖𝑖−1 ×
ここで、

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑆𝑆,𝑑𝑑
𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑

𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑖𝑖−1：ステップ𝑖𝑖 − 1の通算日𝑑𝑑における日積算給湯排熱利用量（MJ/d）

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑀𝑀,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における中流量の日積算給湯負荷（MJ/d）

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日積算給湯負荷（MJ/d）

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐿𝐿,𝑑𝑑
𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑆𝑆,𝑑𝑑（31c）：通算日𝑑𝑑における大流量の日積算給湯負荷（MJ/d）：通算日𝑑𝑑における小流量の日積算給湯負荷（MJ/d）である。

ステップ𝑖𝑖の通算日𝑑𝑑における補助熱源機の各流量の熱効率𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐿𝐿,𝑑𝑑,𝑖𝑖 、𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑀𝑀,𝑑𝑑,𝑖𝑖 、𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑆𝑆,𝑑𝑑,𝑖𝑖 は、式(32)により表される。

𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐿𝐿,𝑑𝑑,𝑖𝑖 = 𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑑𝑑 × 𝑎𝑎𝐿𝐿 + 𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐿𝐿,𝑑𝑑,𝑖𝑖 × 𝑏𝑏𝐿𝐿 + 𝑐𝑐𝐿𝐿

(32a)

𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑀𝑀,𝑑𝑑,𝑖𝑖 = 𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑑𝑑 × 𝑎𝑎𝑀𝑀 + 𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑀𝑀,𝑑𝑑,𝑖𝑖 × 𝑏𝑏𝑀𝑀 + 𝑐𝑐𝑀𝑀

(32b)

𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑆𝑆,𝑑𝑑,𝑖𝑖 = 𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑑𝑑 × 𝑎𝑎𝑆𝑆 + 𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑆𝑆,𝑑𝑑,𝑖𝑖 × 𝑏𝑏𝑆𝑆 + 𝑐𝑐𝑆𝑆

ここで、𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑑𝑑(32c)：通算日𝑑𝑑における日平均外気温度（℃）

である。

式の係数𝑎𝑎、𝑏𝑏、𝑐𝑐は、補助熱源機（給湯）が潜熱回収型給湯器の場合は表 15、従来型給湯器の場合は表 16による。
表 15 補助熱源機の各流量における熱効率を求める係数 (1)潜熱回収型給湯器の場合
記号𝑎𝑎

大流量（L）
0.0000中流量（M）
0.0007小流量（S）
0.0022𝑏𝑏
𝑐𝑐

0.00020.89730.0006
0.84860.00140.7477記号𝑎𝑎

大流量（L）
0.0000中流量（M）
0.0000小流量（S）
0.0006-0.0005
0.78280.0002
0.78390.00050.7414

表 16 補助熱源機の各流量における熱効率を求める係数 (2)従来型給湯器の場合

𝑏𝑏𝑐𝑐(b) 発電ユニットの平均排熱量の算定方法
1 日当たりの発電ユニットの平均排熱量𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 は、式(33)により表される。

ここで、𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =�𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 �3：1 日当たりの発電ユニットの平均排熱量（MJ/d）

21

(33)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）
𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤：夏期条件試験における 1 日当たりの発電ユニットの平均排熱量（MJ/d）：中間期条件試験における 1 日当たりの発電ユニットの平均排熱量（MJ/d）：冬期条件試験における 1 日当たりの発電ユニットの平均排熱量（MJ/d）である。

試験条件𝑡𝑡𝑡𝑡における 1 日当たりの発電ユニットの平均排熱量𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑡𝑡𝑡𝑡 は、式(34)により表される。
𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡1
𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑡𝑡𝑡𝑡 =� 𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡

(34)

𝑑𝑑=1

ここで、
𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡：試験条件𝑡𝑡𝑡𝑡における設備仕様の算定に使用する日集計データの数（12）（個）𝑡𝑡𝑡𝑡：試験条件を表す添え字（𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤）

𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑡𝑡 ：試験条件𝑡𝑡𝑡𝑡の通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット排熱量（MJ/d）である。

4.3.11 発電ユニットの温水暖房排熱利用率
発電ユニットの温水を暖房に利用しないため、発電ユニットの温水暖房排熱利用率𝑟𝑟𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃 は、「ND」とする。

4.3.12 タンクユニットの補機消費電力(a) 温水暖房
発電ユニットの温水を暖房に利用しないため、タンクユニットの温水暖房の補機消費電力𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 は、「ND」とする。
(b) 給湯タンクユニットの給湯の補機消費電力𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 は、式(35)により表される。

ここで、𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =𝑁𝑁

𝑁𝑁

𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤∑𝑑𝑑=1
𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + ∑𝑑𝑑=1
𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + ∑𝑑𝑑=1
𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑁𝑁𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤：試験条件𝑡𝑡𝑡𝑡における設備仕様の算定に使用する日集計データの数（12）（個）𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷：タンクユニットの給湯の補機消費電力（W）

𝑡𝑡𝑡𝑡：試験条件を表す添え字（𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤）

𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑡𝑡

である。

(35)

：試験条件𝑡𝑡𝑡𝑡の通算日𝑑𝑑における日平均貯湯ユニット消費電力（W）

4.3.13 定格発電出力
発電ユニットの定格発電出力𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑃𝑃𝑃𝑃 、設備仕様の算定対象とした家庭用燃料電池の定格発電出力とする。

22

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）

付録 A 測定データの集計項目及び集計方法（分集計データ）
A.1 1 分集計データ項目
表 A.1 に 1 分集計データの項目を示す。
表 A.1 1 分集計データの項目
記号̅𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑,𝑚𝑚項目𝐸𝐸̇𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚𝐸𝐸̇𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑃𝑃�𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑃𝑃�𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑃𝑃�𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑃𝑃�𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑃𝑃�𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑃𝑃�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚

単位

１分平均外気温度
１分積算発電ユニット燃料消費量℃
kJ/min１分積算補助熱源機燃料消費量
１分平均受電電力

kJ/minW

１分平均発電ユニット発電電力
１分平均発電ユニット自己消費電力

WW

１分平均貯湯ユニット消費電力
１分平均負荷電力WW

１分平均発電容量以下負荷電力

W

備考

A.2 １分集計データの集計方法
A.2.1 1 分平均外気温度
̅は、式(1)により表される。
通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における１分平均外気温度𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑,𝑚𝑚𝜃𝜃̅𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑,𝑚𝑚 =1𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚∗� 𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

(1)

𝑠𝑠=1

ここで、
𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚̅𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑,𝑚𝑚∗θ𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した１秒値のデータ数（通常は 60）(個)：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における１分平均外気温度（℃）：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した外気温度の１秒値（℃）

である。

A.2.2 1 分積算発電ユニット燃料消費量
通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における 1 分積算発電ユニット燃料消費量𝐸𝐸̇𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚 は、式(2)により表される。
𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚∗∗∗𝐸𝐸̇𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚 = � 𝐹𝐹𝐹𝐹′ �𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠, 𝜃𝜃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠, 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
� × 𝐻𝐻𝐺𝐺 × 1000

(2)

𝑠𝑠=1

ここで、
𝐸𝐸̇𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚 ：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における 1 分積算発電ユニット燃料消費量（kJ/min）∗
𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した発電ユニット燃料流量の１秒値（m3N/s）∗∗, θ∗𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠 , 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
�𝐹𝐹𝐹𝐹′ �𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠∗∗∗：燃料温度𝜃𝜃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
および燃料圧力𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
において計測した燃料流量𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠を標準状態に換算した燃料流量（m3N/s）

23

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）
𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚
𝐻𝐻𝐺𝐺：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した１秒値のデータ数（通常は 60）(個)：燃料高位発熱量（MJ/m3N）∗：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した発電ユニット燃料圧力の１秒値（kPa）
𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠∗
𝜃𝜃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した発電ユニット燃料温度の１秒値（℃）

である。

A.2.3 1 分積算補助熱源機燃料消費量
通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における 1 分積算補助熱源機燃料消費量𝐸𝐸̇𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑,𝑚𝑚 は、式(3)により表される。
𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚∗∗∗𝐸𝐸̇𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑,𝑚𝑚 = � 𝐹𝐹𝐹𝐹′ �𝐹𝐹𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠, 𝜃𝜃𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠, 𝑃𝑃𝑟𝑟𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
� × 𝐻𝐻𝐺𝐺 × 1000

(3)

𝑠𝑠=1

ここで、
𝐸𝐸̇𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑,𝑚𝑚 ：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における 1 分積算補助熱源機燃料消費量（kJ/min）∗
𝐹𝐹𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した補助熱源機燃料流量の１秒値（m3N/s）∗∗∗, 𝜃𝜃𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠, 𝑃𝑃𝑟𝑟𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
�𝐹𝐹𝐹𝐹′ �𝐹𝐹𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠∗∗∗：燃料温度θ𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
および燃料圧力𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
において燃料流量𝐹𝐹𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠を標準状態に換算した補助熱源機燃料流量（m3N/s）
𝐻𝐻𝐺𝐺

𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚：燃料高位発熱量（MJ/m3N）：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した１秒値のデータ数（通常は 60）(個)∗𝑃𝑃𝑟𝑟𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した補助熱源機燃料圧力の１秒値（kPa）∗
𝜃𝜃𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した補助熱源機燃料温度の１秒値（℃）

である。

A.2.4 1 分平均受電電力
通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における受電電力𝑃𝑃�𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑑𝑑,𝑚𝑚 は、電力計の誤差を勘案し、系全体の電力収支が一致するように式(4)により表される。

ここで、𝑃𝑃�𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑑𝑑,𝑚𝑚 = 𝑃𝑃�𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑑𝑑,𝑚𝑚 + 𝑃𝑃�𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑,𝑚𝑚 + 𝑃𝑃�𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚 − 𝑃𝑃�𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑚𝑚(4)𝑃𝑃�𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑑𝑑,𝑚𝑚 ：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における 1 分平均負荷電力（W）
𝑃𝑃�𝑔𝑔𝑔𝑔𝑛𝑛,𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑃𝑃�𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑃𝑃�𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑃𝑃�𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑,𝑚𝑚：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における 1 分平均発電ユニット発電電力（W）：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における 1 分平均受電電力（W）：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における 1 分平均発電ユニット自己消費電力（W）：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における 1 分平均貯湯ユニット消費電力（W）

である。

A.2.5 1 分平均発電ユニット発電電力
通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における 1 分平均発電ユニット発電電力𝑃𝑃�𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑚𝑚 は、通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間にお∗が正の値の場合に加算するものとして、式(5)により表される。
いて計測した発電ユニット電力の１秒値𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

24家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）

𝑃𝑃�𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑚𝑚 =1𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚∗
� 𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
𝑠𝑠=1∗�𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
> 0�

(5)

ここで、
𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した１秒値のデータ数（通常は 60）(個)∗
𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した発電ユニット電力の１秒値（W）

𝑃𝑃�𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑚𝑚：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における 1 分平均発電ユニット発電電力（W）

である。

A.2.6 1 分平均発電ユニット自己消費電力
通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における 1 分平均発電ユニット自己消費電力𝑃𝑃�𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚 は、通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間に∗が負の値の場合に加算するものとして、式(6)により表されおいて計測した発電ユニット電力の１秒値𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

る。

𝑃𝑃�𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚 =1𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚∗∗� �−𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
� �𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
< 0�

(6)

𝑠𝑠=1

ここで、
𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚

𝑃𝑃�𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚∗
𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した１秒値のデータ数（通常は 60）(個)：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における 1 分平均発電ユニット自己消費電力（W）：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した発電ユニット電力の１秒値（W）である。

A.2.7 1 分平均貯湯ユニット消費電力
通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における 1 分平均貯湯ユニット消費電力𝑃𝑃�𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑,𝑚𝑚 は、式(7)により表される。
𝑃𝑃�𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑,𝑚𝑚 =1𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚∗
� 𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

(7)

𝑠𝑠=1

ここで、
𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑃𝑃�𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑,𝑚𝑚∗
𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した１秒値のデータ数（通常は 60）(個)：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における 1 分平均貯湯ユニット消費電力（W）：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した貯湯ユニット消費電力の１秒値（W）である。

A.2.8 1 分平均負荷電力
通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における 1 分平均負荷電力𝑃𝑃�𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑑𝑑,𝑚𝑚 は、式(8)により表される。
𝑃𝑃�𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑑𝑑,𝑚𝑚 =1𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚∗� 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
𝑠𝑠=1

25

(8)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）
ここで、
𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した１秒値のデータ数（通常は 60）(個)𝑃𝑃�𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑑𝑑,𝑚𝑚 ：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における 1 分平均負荷電力（W）∗：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した負荷電力の１秒値（W）
𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠である。

A.2.9 1 分平均発電容量以下負荷電力
通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における 1 分平均発電容量以下負荷電力𝑃𝑃�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚 は、式 (9)により表される。
𝑃𝑃�𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑑𝑑,𝑚𝑚 − 𝑃𝑃�𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑃𝑃�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚 = �
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑃𝑃�𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚 − 𝑃𝑃�𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑,𝑚𝑚

ここで、�𝑃𝑃�𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑑𝑑,𝑚𝑚 + 𝑃𝑃�𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚 + 𝑃𝑃�𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑,𝑚𝑚 < 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ��𝑃𝑃�𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑑𝑑,𝑚𝑚 + 𝑃𝑃�𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚 + 𝑃𝑃�𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑,𝑚𝑚 ≧ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �(9)𝑃𝑃�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚 ：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における 1 分平均発電容量以下負荷電力（W）
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚：発電ユニット最大出力（W）

𝑃𝑃�𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における 1 分平均発電ユニット自己消費電力（W）

𝑃𝑃�𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑑𝑑,𝑚𝑚 ：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における 1 分平均負荷電力（W）
𝑃𝑃�𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑,𝑚𝑚：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における 1 分平均貯湯ユニット消費電力（W）である。

A.3 標準状態（0℃、1 気圧）に換算した燃料流量
燃料温度𝜃𝜃𝐹𝐹 、燃料圧力𝑃𝑃𝑃𝑃𝐹𝐹 における燃料流量𝐹𝐹𝐹𝐹 は、式(10)により、標準状態（0℃、1 気圧）における燃料流

量𝐹𝐹𝐹𝐹′ に換算する。

ここで、𝐹𝐹𝐹𝐹′ (𝐹𝐹𝐹𝐹 , 𝜃𝜃𝐹𝐹 , 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐹𝐹 ) = 𝐹𝐹𝐹𝐹 ×

273
𝑃𝑃𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝑃𝑃𝑟𝑟𝐹𝐹 − 𝑆𝑆(𝜃𝜃𝐹𝐹 )×
101.3
273 + θ𝐹𝐹

𝐹𝐹𝐹𝐹′

：標準状態（0℃、1 気圧）に換算した燃料流量（m3N/s）：大気圧力（kPa）

𝐹𝐹𝐹𝐹

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒：燃料温度𝜃𝜃𝐹𝐹 、燃料圧力𝑃𝑃𝑃𝑃𝐹𝐹 における燃料流量（m3N/s）

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐹𝐹：燃料圧力（kPa）

𝑆𝑆(𝜃𝜃𝐹𝐹 )𝜃𝜃𝐹𝐹

：燃料温度𝜃𝜃𝐹𝐹 における飽和水蒸気圧（kPa）：燃料温度（℃）(10)

である。ただし、燃料温度𝜃𝜃𝐹𝐹 は、0 ℃より小さい場合は10 ℃とする。大気圧力𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒 は、95 kPa より小さい場合
は101.3 kPa とする。発電ユニット燃料圧力𝑃𝑃𝑃𝑃𝐹𝐹 は、0 kPa より小さい場合は2 kPa とする。

燃料温度𝜃𝜃𝐹𝐹 における飽和水蒸気圧𝑆𝑆(𝜃𝜃𝐹𝐹 )は、メータの方式に応じて式(11)により表される。

燃料メータが乾式の場合：

燃料メータが湿式の場合：

𝑆𝑆(𝜃𝜃𝐹𝐹 ) = 0(11-1)

𝑆𝑆(𝜃𝜃𝐹𝐹 ) = 10𝛼𝛼(11-2a)26

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）

𝛼𝛼 = 7.203 −1735.74𝜃𝜃𝐹𝐹 + 234

27(11-2b)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）

付録 B 測定データの集計項目及び集計方法（日集計データ）
B.1 日集計データ項目
表 B.1 に日集計データの項目を示す。
表 B.1 日集計データの項目
記号

項目

単位

備考

𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑑𝑑

日平均外気温度℃𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑑𝑑

日最高外気温度℃𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑑𝑑

日最低外気温度℃𝜃𝜃𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑𝜃𝜃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑

日平均給水温度
日平均給湯温度℃℃

𝑊𝑊𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑
𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑

日積算給湯量
日積算給湯負荷

L/d
MJ/d

𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

燃料電池運転時間
日積算発電ユニット燃料消費量

min/d
MJ/d

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑
𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑

日積算補助熱源機燃料消費量
日積算発電ユニット排熱量

MJ/d
MJ/d

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑑𝑑

日積算受電電力量
日積算発電ユニット発電量

MJ/d
MJ/d

二次エネルギー換算
二次エネルギー換算

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑

日積算発電ユニット自己消費電力量
日積算貯湯ユニット電力消費量

MJ/d
MJ/d

二次エネルギー換算
二次エネルギー換算

日積算発電ユニット発電量（自己消費除く）
日積算システム供給電力量

MJ/d
MJ/d

二次エネルギー換算
二次エネルギー換算

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑑𝑑
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

日積算電力負荷日積算発電容量以下負荷電力量

MJ/d
MJ/d

二次エネルギー換算
二次エネルギー換算

𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑
𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

日平均貯湯ユニット消費電力
日平均発電効率W%

𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑
𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

日平均排熱効率
日平均総合効率%%𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐿𝐿,𝑑𝑑
𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑀𝑀,𝑑𝑑

日積算給湯熱量（大流量）
日積算給湯熱量（中流量）

MJ/日 d
MJ/日 d

湯はり
シャワー

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑆𝑆,𝑑𝑑

日積算給湯熱量（小流量）

MJ/日 d

台所、洗面𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑑𝑑

試験条件を満たしているかの判定に使用試験条件を満たしているかの判定に使用

B.2 日集計データ集計方法
B.2.1 日平均外気温度
通算日𝑑𝑑における日平均外気温度𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑑𝑑 は、式(1)により表される。
𝑛𝑛

ここで、
𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑑𝑑∗
𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

𝑑𝑑,𝑚𝑚 ∗
∑1440
𝑚𝑚=1 ∑𝑠𝑠=1 𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑑𝑑 =1440∑𝑚𝑚=1 𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した１秒値のデータ数（通常は 60）(個)：通算日𝑑𝑑における日平均外気温度（℃）：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した外気温度の１秒値（℃）

28

(1)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）
である。
B.2.2 日最高外気温度、日最低外気温度
通算日𝑑𝑑における日最高外気温度𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑑𝑑 、日最低外気温度𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑑𝑑 は、式(2)、式(3)により表される。
̅,𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑑𝑑 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚�𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑,1̅,𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑑𝑑 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚�𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑,1

ここで、̅⋯ 𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑,𝑚𝑚,⋯ 𝜃𝜃̅𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑,𝑚𝑚 ,𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日最高外気温度（℃）̅
𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑,𝑚𝑚：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における１分平均外気温度（℃）

𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑑𝑑

̅𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑,1440
�⋯,̅𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑,1440
�

⋯,

(2)
(3)

：通算日𝑑𝑑における日最低外気温度（℃）

である

B.2.3 日平均給水温度
通算日𝑑𝑑における日平均給水温度𝜃𝜃𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑 は、式(4)により表される。
𝜃𝜃𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑 =ここで、

𝑄𝑄𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑
𝑊𝑊𝜌𝜌𝑤𝑤 × 𝐶𝐶𝑝𝑝 × 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑
1000

𝑄𝑄𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における 0℃を基準とする給水熱量（kJ/d）𝜌𝜌𝑤𝑤：水の密度（kg/m3）

𝑊𝑊𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日積算給湯量（L/d）

𝐶𝐶𝑝𝑝：水の定圧比熱（kJ/(kg・K)）𝜃𝜃𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑(4)：通算日𝑑𝑑における日平均給水温度（℃）

である。水の密度𝜌𝜌𝑤𝑤 は 1000 kg/m3、水の定圧比熱𝐶𝐶𝑝𝑝 は 4.19 kJ/(kg・K)とする。
通算日𝑑𝑑における 0℃を基準とする給水熱量𝑄𝑄𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑 は、式(5)により表される。
1440 𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚∗𝑄𝑄𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑 = � � 𝜌𝜌𝑤𝑤 × 𝐶𝐶𝑝𝑝 × 𝜃𝜃𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
×𝑚𝑚=1 𝑠𝑠=1∗
𝑊𝑊𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
1000

(5)

ここで、
𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚∗𝜃𝜃𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した１秒値のデータ数（通常は 60）(個)：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した給水温度の 1 秒値（℃）∗：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した給水流量の 1 秒値（L/s）
𝑊𝑊𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠である。

B.2.4 日平均給湯温度
通算日𝑑𝑑における日平均給湯温度𝜃𝜃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑 は、式(6)により表される。
𝜃𝜃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑 =𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑
𝑊𝑊𝜌𝜌𝑤𝑤 × 𝐶𝐶𝑝𝑝 × 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑
1000
29

(6)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）
ここで、
𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における 0℃を基準とする給湯熱量（kJ/d）

𝑊𝑊𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日積算給湯量（L/d）

𝐶𝐶𝑝𝑝：水の定圧比熱（kJ/(kg・K)）𝜌𝜌𝑤𝑤𝜃𝜃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑：水の密度（kg/m3）：日付𝑑𝑑における日平均給湯温度（℃）

である。水の密度𝜌𝜌𝑤𝑤 は 1000 kg/m3、水の定圧比熱𝐶𝐶𝑝𝑝 は 4.19 kJ/(kg・K)とする。
通算日𝑑𝑑における 0℃を基準とする給湯熱量𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑 は、式(7)により表される。
1440 𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚∗𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑 = � � �𝜌𝜌𝑤𝑤 × 𝐶𝐶𝑝𝑝 × 𝜃𝜃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
×𝑚𝑚=1 𝑠𝑠=1∗
𝑊𝑊𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
�
1000

(7)

ここで、
𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚∗𝜃𝜃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した１秒値のデータ数（通常は 60）(個)：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した給湯温度の 1 秒値（℃）∗：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した給水流量の 1 秒値（L/s）
𝑊𝑊𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠である。

B.2.5 日積算給湯量
通算日𝑑𝑑における日積算給湯量𝑊𝑊𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 は、式(8)により表される。
1440 𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚∗
𝑊𝑊𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 = � � 𝑊𝑊𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠(8)𝑚𝑚=1 𝑠𝑠=1

ここで、
𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚

𝑊𝑊𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した１秒値のデータ数（通常は 60）(個)：通算日𝑑𝑑における日積算給湯量（L/d）∗
𝑊𝑊𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した給水流量の 1 秒値（L/s）

である。

B.2.6 日積算給湯負荷
通算日𝑑𝑑における日積算給湯負荷𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 は、式(9)により表される。
𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 = �𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑 − 𝑄𝑄𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑 �/1000

ここで、
𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日積算給湯負荷（MJ/d）

𝑄𝑄𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における 0℃を基準とする給水熱量（kJ/d）

𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における 0℃を基準とする給湯熱量（kJ/d）である。

B.2.7 燃料電池運転時間
通算日𝑑𝑑における燃料電池運転時間𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 は、式(10)により表される。
30(9)家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）

1440

̇
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 = � 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚(5.10)𝑚𝑚=1

ここで、
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑𝑇𝑇̇𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚：日付𝑑𝑑における燃料電池運転時間（min/d）：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの 1 分間における燃料電池運転時間（min）

である。

通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの 1 分間における燃料電池運転時間𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚 は、式(11)により表される。
̇
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚
=�
ここで、

0

1

�𝐸𝐸̇𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚 = 0��𝐸𝐸̇𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚 > 0�

(11)𝐸𝐸̇𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚 ：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における 1 分積算発電ユニット燃料消費量（kJ/min）である。

B.2.8 日積算発電ユニット燃料消費量
通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット燃料消費量𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 は、式(12)により表される。
1440

1
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 =� 𝐸𝐸̇𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚
1000

(12)

𝑚𝑚=1

ここで、
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット燃料消費量（MJ/d）𝐸𝐸̇𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚 ：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における 1 分積算発電ユニット燃料消費量（kJ/min）である。

B.2.9 日積算補助熱源機燃料消費量
通算日𝑑𝑑における日積算補助熱源機燃料消費量𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑 は、式(13)により表される。
1440

1
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑 =� 𝐸𝐸̇𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑,𝑚𝑚
1000
𝑚𝑚=1

ここで、
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日積算補助熱源機燃料消費量（MJ/d）𝐸𝐸̇𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑,𝑚𝑚 ：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における 1 分積算補助熱源機燃料消費量（kJ/min）である。

B.2.10 日積算発電ユニット排熱量
通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット排熱量𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑 は、式(14)により表される。

31

(13)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）

𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑 =ここで、

�𝑄𝑄ℎ𝑟𝑟,𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑 − 𝑄𝑄ℎ𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑑𝑑 �1000(5.14)

𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット排熱量（MJ/d）

𝑄𝑄ℎ𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における 0℃を基準とする排熱循環戻り熱量（kJ/d）

𝑄𝑄ℎ𝑟𝑟,𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における 0℃を基準とする排熱循環往き熱量（kJ/d）である。

通算日𝑑𝑑における 0℃を基準とする排熱循環往き熱量𝑄𝑄ℎ𝑟𝑟,𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑 、排熱循環戻り熱量𝑄𝑄ℎ𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑑𝑑 は、式(15)、式(16)により表される。

1440 𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚∗𝑄𝑄ℎ𝑟𝑟,𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑 = � � 𝜌𝜌𝑤𝑤 × 𝐶𝐶𝑝𝑝 × 𝜃𝜃ℎ𝑟𝑟,𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
×𝑚𝑚=1 𝑠𝑠=1

1440 𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚∗𝑄𝑄ℎ𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑑𝑑 = � � 𝜌𝜌𝑤𝑤 × 𝐶𝐶𝑝𝑝 × 𝜃𝜃ℎ𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
×𝑚𝑚=1 𝑠𝑠=1∗
𝑊𝑊ℎ𝑟𝑟,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
1000∗
𝑊𝑊ℎ𝑟𝑟,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
1000

(15)

(16)

ここで、
𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した１秒値のデータ数（通常は 60）(個)∗𝜃𝜃ℎ𝑟𝑟,𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した排熱回収流体往き温度（高温側）の 1 秒値（℃）∗
𝜃𝜃ℎ𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した排熱回収流体戻り温度（低温側）の 1 秒値（℃）

𝑄𝑄ℎ𝑟𝑟,𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における 0℃を基準とする排熱循環往き熱量（kJ/d）

𝑄𝑄ℎ𝑟𝑟,𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における 0℃を基準とする排熱循環戻り熱量（kJ/d）𝜌𝜌𝑤𝑤：水の密度（kg/m3）∗：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した排熱回収流体流量の 1 秒値（L/s）
𝑊𝑊ℎ𝑟𝑟,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

𝐶𝐶𝑝𝑝：水の定圧比熱（kJ/(kg・K)）

である。水の密度𝜌𝜌𝑤𝑤 は 1000 kg/m3、水の定圧比熱𝐶𝐶𝑝𝑝 は 4.19 kJ/(kg・K)とする。
B.2.11 日積算受電電力量

通算日𝑑𝑑における日積算受電電力量𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑑𝑑 は、式(17)により表される。
1440

3.6
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑑𝑑 =� 𝑃𝑃�𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑑𝑑,𝑚𝑚
60 × 1000

(17)

𝑚𝑚=1

ここで、
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑑𝑑𝑃𝑃�𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑑𝑑,𝑚𝑚：通算日𝑑𝑑における日積算受電電力量（MJ/d）：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における 1 分平均受電電力（W）である。なお、分子の 3.6 は単位変換の換算係数（MJ/kWh）、分母の定数の単位はそれぞれ 60（min/h）、1000（W/kW）となる。

32

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）
B.2.12 日積算発電ユニット発電量
通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット発電量𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 は、式(18)により表される。
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 =

1440

3.6
� 𝑃𝑃�𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑚𝑚
60 × 1000

(18)

𝑚𝑚=1

ここで、
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 ：通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット発電量（MJ/d）

𝑃𝑃�𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑚𝑚：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における 1 分平均発電ユニット発電電力（W）である。なお、分子の 3.6 は単位変換の換算係数（MJ/kWh）、分母の定数の単位はそれぞれ 60（min/h）、1000（W/kW）となる。
B.2.13 日積算発電ユニット自己消費電力量
通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット自己消費電力量𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 は、式(19)により表される。
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 =

1440

3.6
� 𝑃𝑃�𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚
60 × 1000

(19)

𝑚𝑚=1

ここで、
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

𝑃𝑃�𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚：通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット自己消費電力量（MJ/d）：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における 1 分平均発電ユニット自己消費電力（W）である。なお、分子の 3.6 は単位変換の換算係数（MJ/kWh）、分母の定数の単位はそれぞれ 60（min/h）、1000（W/kW）となる。
B.2.14 日積算貯湯ユニット電力消費量
通算日𝑑𝑑における日積算貯湯ユニット電力消費量𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑 は、式(20)により表される。
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑 =

1440

3.6
� 𝑃𝑃�𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑,𝑚𝑚
60 × 1000

(.20)

𝑚𝑚=1

ここで、
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑

𝑃𝑃�𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑,𝑚𝑚：通算日𝑑𝑑における日積算貯湯ユニット電力消費量（MJ/d）：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における 1 分平均貯湯ユニット消費電力（W）である。なお、分子の 3.6 は単位変換の換算係数（MJ/kWh）、分母の定数の単位はそれぞれ 60（min/h）、1000（W/kW）となる。
B.2.15 日積算発電ユニット発電量（自己消費除く）
通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット発電量（自己消費除く）𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑 は、式(21)により表される。
ここで、𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑 = 𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 − 𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット発電量（自己消費除く）（MJ/d）

33

(21)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 ：通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット発電量（MJ/d）

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット自己消費電力量（MJ/d）である。

B.2.16 日積算システム供給電力量
通算日𝑑𝑑における日積算システム供給電力量𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑑𝑑 は、式(22)により表される。
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑑𝑑 = 𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 − 𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 − 𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑

ここで、

(22)

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑑𝑑 ：通算日𝑑𝑑における日積算システム供給電力量（MJ/d）

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 ：通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット発電量（MJ/d）
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット自己消費電力量（MJ/d）：通算日𝑑𝑑における日積算貯湯ユニット電力消費量（MJ/d）である。

B.2.17 日積算電力負荷
日付通算日𝑑𝑑における日積算電力負荷𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑑𝑑 は、式(23)により表される。
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑑𝑑 = 𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑑𝑑 + 𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑑𝑑

ここで、
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日積算電力負荷（MJ/d）

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日積算受電電力量（MJ/d）(23)

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑑𝑑 ：通算日𝑑𝑑における日積算システム供給電力量（MJ/d）である。

B.2.18 日積算発電容量以下負荷電力量
通算日𝑑𝑑における日積算発電容量以下負荷電力量𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 は、式(24)により表される。
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 =

1440

3.6
� 𝑃𝑃�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚
60 × 1000

(24)

𝑚𝑚=1

ここで、
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 ：通算日𝑑𝑑における日積算発電容量以下負荷電力量（MJ/d）

𝑃𝑃�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚 ：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における 1 分平均発電容量以下負荷電力（W）である。なお、分子の 3.6 は単位変換の換算係数（MJ/kWh）、分母の定数の単位はそれぞれ 60（min/h）、1000（W/kW）となる。
B.2.19 日平均貯湯ユニット消費電力
通算日𝑑𝑑における日平均貯湯ユニット消費電力𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑 は、式(25)により表される。
𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑 =𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚 ∗
∑1440
𝑚𝑚=1 ∑𝑠𝑠=1 𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠∑1440
𝑚𝑚=1 𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚

34

(25)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）
ここで、
𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚

𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑∗
𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した１秒値のデータ数（通常は 60）(個)：通算日𝑑𝑑における日平均貯湯ユニット消費電力（W）：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した貯湯ユニット消費電力の 1 秒値（W）である。

B.2.20 日平均発電効率
通算日𝑑𝑑における日平均発電効率𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 は、式(26)により表される。
𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 =ここで、
𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑(26)：通算日𝑑𝑑における日平均発電効率（-）

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット発電量（自己消費除く）（MJ/d）：通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット燃料消費量（MJ/d）である。

B.2.21 日平均排熱効率
通算日𝑑𝑑における日平均排熱効率𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 は、式(27)により表される。
𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 =ここで、
𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑

𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑(27)：通算日𝑑𝑑における日平均排熱効率（-）：通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット燃料消費量（MJ/d）：通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット排熱量（MJ/d）である。

B.2.22 日平均総合効率
通算日𝑑𝑑における日平均総合効率𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 は、式(28)により表される。
𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 = 𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 + 𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

ここで、
𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑
𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日平均発電効率（-）：通算日𝑑𝑑における日平均排熱効率（-）：通算日𝑑𝑑における日平均総合効率（-）

である。

B.2.23 日積算給湯熱量（大流量）
通算日𝑑𝑑における日積算給湯熱量（大流量）𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐿𝐿,𝑑𝑑 は、式(29)により表される。

35

(28)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）

1440 𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐿𝐿,𝑑𝑑 = � � 𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐿𝐿,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠(29)𝑚𝑚=1 𝑠𝑠=1

ここで、
𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐿𝐿,𝑑𝑑 ：通算日𝑑𝑑における日積算給湯熱量（大流量）(MJ/d）

𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐿𝐿,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した 1 秒値から算出した給湯熱量（大流量）（MJ/s）である。

通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した 1 秒値から算出した給湯熱量（大流量）𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐿𝐿,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠 は、式(30)により表される。

通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において 1 秒値を計測した時の給湯量が大流量である場合：
𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐿𝐿,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠 =∗𝑊𝑊𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
1∗∗
× �𝜌𝜌𝑤𝑤 × 𝐶𝐶𝑝𝑝 × �𝜃𝜃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠− 𝜃𝜃𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
�×
�
1000
1000

(30-1)

通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において 1 秒値を計測した時の給湯量が大流量ではない場合：
𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐿𝐿,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠 = 0

ここで、(30-2)∗
𝜃𝜃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した給湯温度の 1 秒値（℃）∗
𝜃𝜃𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した給水温度の 1 秒値（℃）∗
𝑊𝑊𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した給水流量の 1 秒値（L/s）

𝜌𝜌𝑤𝑤

𝐶𝐶𝑝𝑝

：水の密度（kg/m3）：水の定圧比熱（kJ/(kg・K)）

である。水の密度𝜌𝜌𝑤𝑤 は 1000 kg/m3、水の定圧比熱𝐶𝐶𝑝𝑝 は 4.19 kJ/(kg・K)とする。また、試験条件において給湯量（流量）が 15 L/min の出湯を大流量とする。

B.2.24 日積算給湯熱量（中流量）
通算日𝑑𝑑における日積算給湯熱量（中流量）𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑀𝑀,𝑑𝑑 は、式(31)により表される。
1440 𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑀𝑀,𝑑𝑑 = � � 𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑀𝑀,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠(31)

𝑚𝑚=1 𝑠𝑠=1

ここで、
𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑀𝑀,𝑑𝑑

𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑀𝑀,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠：日付𝑑𝑑における日積算給湯熱量（中流量）（MJ/d）：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した 1 秒値から算出した給湯熱量（中流量）（MJ/s）である。

通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した 1 秒値から算出した給湯熱量（中流量）𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑀𝑀,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠 は、式(32)により表される。

通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において 1 秒値を計測した時の給湯量が中流量である場合：

36家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）

𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑀𝑀,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠 =∗𝑊𝑊𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
1∗∗
× �𝜌𝜌𝑤𝑤 × 𝐶𝐶𝑝𝑝 × �𝜃𝜃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠− 𝜃𝜃𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
�×
�
1000
1000

(32-1)

通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において 1 秒値を計測した時の給湯量が中流量ではない場合：
𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑀𝑀,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠 = 0

ここで、(32-2)∗
𝜃𝜃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した給湯温度の 1 秒値（℃）∗
𝜃𝜃𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した給水温度の 1 秒値（℃）∗
𝑊𝑊𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した給水流量の 1 秒値（L/s）

𝜌𝜌𝑤𝑤

𝐶𝐶𝑝𝑝

：水の密度（kg/m3）：水の定圧比熱（kJ/(kg・K)）

である。水の密度𝜌𝜌𝑤𝑤 は 1000 kg/m3、水の定圧比熱𝐶𝐶𝑝𝑝 は 4.19 kJ/(kg・K)とする。また、試験条件において給湯量（流量）が 10 L/min の出湯を中流量とする。

B.2.25 日積算給湯熱量（小流量）
通算日𝑑𝑑における日積算給湯熱量（小流量）𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑆𝑆,𝑑𝑑 は、式(33)により表される。
1440 𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑆𝑆,𝑑𝑑 = � � 𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑆𝑆,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠(33)

𝑚𝑚=1 𝑠𝑠=1

ここで、
𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑆𝑆,𝑑𝑑：日付𝑑𝑑における日積算給湯熱量（小流量）（MJ/d）

𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑆𝑆,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した 1 秒値から算出した給湯熱量（小流量）（MJ/s）である。

通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した 1 秒値から算出した給湯熱量（小流量）𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑆𝑆,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠 は、式(34)により表される。

通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において 1 秒値を計測した時の給湯量が小流量である場合：
𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑆𝑆,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠 =∗𝑊𝑊𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
1∗∗
× �𝜌𝜌𝑤𝑤 × 𝐶𝐶𝑝𝑝 × �𝜃𝜃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠− 𝜃𝜃𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
�×
�
1000
1000

(34-1)

通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において 1 秒値を計測した時の給湯量が小流量ではない場合：
𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑆𝑆,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠 = 0

ここで、(34-2)∗
𝜃𝜃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した給湯温度の 1 秒値（℃）∗
𝜃𝜃𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した給水温度の 1 秒値（℃）∗
𝑊𝑊𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した給水流量の 1 秒値（L/s）

𝜌𝜌𝑤𝑤

𝐶𝐶𝑝𝑝

：水の密度（kg/m3）：水の定圧比熱（kJ/(kg・K)）

である。水の密度𝜌𝜌𝑤𝑤 は 1000 kg/m3、水の定圧比熱𝐶𝐶𝑝𝑝 は 4.19 kJ/(kg・K)とする。また、試験条件において給湯37家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）
量（流量）が 5 L/min の出湯を小流量とする。

38

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）

付録 C 推定値の算定方法
通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの発電ユニット燃料消費量の推定値𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑗𝑗 、通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの給湯時のバックアップボイラー燃料消費量の推定値𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑗𝑗 、通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの発電ユ

ニット発電量の推定値𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑,𝑗𝑗 の算定方法を記載する。なお、第 8 章「コージェネレーション設備」の記載内容から必要な箇所を抜粋し、簡単のために一部改変したものである。
C.1. 記号及び単位
C.1.1 記号
本付録で用いる記号及び単位は表 C.1 による。
表 C.1 記号及び単位記号
𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃 、𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 、
𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 、𝑏𝑏、𝑐𝑐

項目

単位

回帰式の係数-𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐿𝐿

給湯のバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷
給湯熱量（大流量）におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷

MJ/d
MJ/d

𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑀𝑀𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑆𝑆

給湯熱量（中流量）におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷
給湯熱量（小流量）におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷

MJ/d
MJ/d

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐿𝐿

日積算給湯負荷
日積算給湯熱量（大流量）

MJ/d
MJ/d

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑀𝑀𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑆𝑆

日積算給湯熱量（中流量）
日積算給湯熱量（小流量）

MJ/d
MJ/d

𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃

温水暖房の熱負荷
日積算発電ユニット燃料消費量

MJ/d
MJ/d

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻

発電ユニットの発電量推定時の仮想燃料消費量
発電ユニットの排熱量推定時の仮想燃料消費量

MJ/d
MJ/d

𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

給湯の排熱利用量
発電ユニット排熱量

MJ/d
MJ/d

𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑟𝑟𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻

発電ユニットの給湯排熱利用率
発電ユニットの排熱量推定時の仮想排熱量上限比-

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃

発電ユニットの発電量推定時の仮想発電量
日積算発電ユニット自己消費電力量

kWh/d
MJ/d

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐿𝐿

給湯時のバックアップボイラーの燃料消費量
給湯熱量（大流量）におけるバックアップボイラーの燃料消費量

MJ/d
MJ/d

給湯熱量（中流量）におけるバックアップボイラーの燃料消費量
給湯熱量（小流量）におけるバックアップボイラーの燃料消費量

MJ/d
MJ/d

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑀𝑀
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑆𝑆
𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐿𝐿

𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑀𝑀
𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑆𝑆

𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

給湯熱量（大流量）におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷の日平均
バックアップボイラー効率
給湯熱量（中流量）におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷の日平均
バックアップボイラー効率
給湯熱量（小流量）におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷の日平均
バックアップボイラー効率
発電ユニットの日平均発電効率
発電ユニットの日平均排熱効率
日平均外気温度℃39家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）
C.1.2 添え字
本付録で用いる添え字は表 C.2 による。
表 C.2 添え字
添え字
𝑑𝑑

意 味
日付

C.2 給湯のバックアップボイラーの燃料消費量
C.2.1 用途別の燃料消費量
通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの給湯時のバックアップボイラーの燃料消費量𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 は、式(1)により表される。

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 = 𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑆𝑆,𝑑𝑑 + 𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑀𝑀,𝑑𝑑 + 𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐿𝐿,𝑑𝑑

ここで、

(1)

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑆𝑆,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの給湯熱量（小流量）におけるバックアップボイラーの燃料消費量（MJ/d）

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐿𝐿,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの給湯熱量（大流量）におけるバックアップボイラーの燃料消費量（MJ/d）

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑀𝑀,𝑑𝑑 ：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの給湯熱量（中流量）におけるバックアップボイラーの燃料消費量（MJ/d）である。通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの給湯熱量（小流量）、給湯熱量（中流量）及び給湯熱量（大流量）におけるバックアップボイラーの燃料消費量𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑆𝑆,𝑑𝑑 、𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑀𝑀,𝑑𝑑 及び𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐿𝐿,𝑑𝑑 は、式(2)により表される。
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑆𝑆,𝑑𝑑 = 𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑆𝑆,𝑑𝑑 ÷ 𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑆𝑆,𝑑𝑑

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑀𝑀,𝑑𝑑 = 𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑀𝑀,𝑑𝑑 ÷ 𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑀𝑀,𝑑𝑑
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐿𝐿,𝑑𝑑 = 𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐿𝐿,𝑑𝑑 ÷ 𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐿𝐿,𝑑𝑑

ここで、

(2a)
(2b)
(2c)

𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑆𝑆,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの給湯熱量（小流量）におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷

𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑀𝑀,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの給湯熱量（中流量）におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷

𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐿𝐿,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの給湯熱量（大流量）におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷

𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑆𝑆,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における給湯熱量（小流量）におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷の日平均バッ

𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑀𝑀,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における給湯熱量（中流量）におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷の日平均バッ

𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐿𝐿,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における給湯熱量（大流量）におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷の日平均バッ（MJ/d）（MJ/d）（MJ/d）

クアップボイラー効率(-)

クアップボイラー効率(-)

クアップボイラー効率(-)

である。

40

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）
C.2.2 給湯使用時のバックアップボイラーの効率
通算日𝑑𝑑における給湯熱量（小流量）、給湯熱量（中流量）及び給湯熱量（大流量）におけるバックアップボイ
ラーが分担する給湯熱負荷の日平均バックアップボイラー効率𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑆𝑆,𝑑𝑑 、𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑀𝑀,𝑑𝑑 及び𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐿𝐿,𝑑𝑑 は、通算日𝑑𝑑における 1 日当たりのバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑆𝑆,𝑑𝑑 、𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑀𝑀,𝑑𝑑 及び𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐿𝐿,𝑑𝑑 、通算日𝑑𝑑における日平
均外気温度𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑑𝑑 並びにバックアップボイラーの給湯機の効率に依存するものとし、本文の式(32)により求める。その際、通算日𝑑𝑑における 1 日当たりのバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷の𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑆𝑆,𝑑𝑑 を𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑆𝑆,𝑑𝑑に、𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑀𝑀,𝑑𝑑 を𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑀𝑀,𝑑𝑑 に、𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐿𝐿,𝑑𝑑 を𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐿𝐿,𝑑𝑑 に読み替える。
C.2.3 バックアップボイラーが分担する給湯熱負荷

通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの給湯熱量（小流量）、給湯熱量（中流量）及び給湯熱量（大流量）におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑆𝑆,𝑑𝑑 、𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑀𝑀,𝑑𝑑 、𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐿𝐿,𝑑𝑑 は、式(3)により表される。
𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑆𝑆,𝑑𝑑 = 𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 ×

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑆𝑆,𝑑𝑑
𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑

𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑀𝑀,𝑑𝑑 = 𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 ×

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑀𝑀,𝑑𝑑
𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑

𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐿𝐿,𝑑𝑑 = 𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 ×

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐿𝐿,𝑑𝑑
𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑

ここで、

(3a)

(3b)

(3c)

𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 ：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの給湯のバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/d）
𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚を除く太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/d）

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑆𝑆,𝑑𝑑 ：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの給湯熱量（小流量）における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/d）

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑀𝑀,𝑑𝑑 ：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの給湯熱量（中流量）における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/d）
𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐿𝐿,𝑑𝑑 ：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの給湯熱量（大流量）における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/d）である。

通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの給湯のバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 は、式(4)により

表される。

ここで、

𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 = 𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 − 𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑(4)

𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 ：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの給湯の排熱利用量（MJ/d）である。

C.3 発電ユニット
C.3.1 排熱利用量
通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの給湯の排熱利用量𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 は、式(5)により表される。
ここで、𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑 × 𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,
41

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 )(5)家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）
𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの発電ユニット排熱量（MJ/d）

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚を除く太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/d）

𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における発電ユニットの給湯排熱利用率(-)

である。なお、通算日𝑑𝑑における発電ユニットの給湯排熱利用率𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 は、本文の式(24)により定まる。
通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの発電ユニット排熱量𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑 は、式(6)により表される。
𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑 = 𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 × 𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

ここで、
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑
𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑(6)：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの燃料消費量（MJ/d）：通算日𝑑𝑑における発電ユニットの日平均排熱効率(-)

である。

C.3.2 発電量
通算日𝑑𝑑における発電ユニットの発電量𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 は、式(7)により表される。
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 = 𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 × 𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 ÷ 3.6

ここで、
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑(7)：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの燃料消費量（MJ/d）：通算日𝑑𝑑における発電ユニットの日平均発電効率(-)

である。

C.3.3 燃料消費量
通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの燃料消費量𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 は、式(8)により表される。
ここで、𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑑𝑑, 𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑 )(8)

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑑𝑑 ：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの発電量推定時の仮想燃料消費量（MJ/d）

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑 ：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの排熱量推定時の仮想燃料消費量（MJ/d）である。

通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの発電量推定時の仮想燃料消費量𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑑𝑑 は、式(9)により表

される。

ここで、
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑑𝑑
𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑑𝑑 = 𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑑𝑑 × 3.6 ÷ 𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑(9)：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの発電量推定時の仮想発電量（kWh/d）：通算日𝑑𝑑における発電ユニットの日平均発電効率(-)

である。

通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの発電量推定時の仮想発電量𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑑𝑑 は、式(10)により表

される。

42

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑑𝑑= 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃 × 𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 × 3.6 + 𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 × 𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 + 𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 × 𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑 + 𝑏𝑏,

ここで、

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑

𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 × 𝑐𝑐 × 3.6) ÷ 3.6(10)：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの分担可能電力負荷（kWh/d）：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚を除く太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/d）：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/d）である。係数𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃 、𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 、𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 、𝑏𝑏、𝑐𝑐は、本文の表 5 に定める。

通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの排熱量推定時の仮想燃料消費量𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑 は、式(11)により

表される。

ここで、

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑 = �𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 × 𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 + 𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 × 𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑 � × 𝑟𝑟𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑 ÷ 𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚を除く太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/d）𝑟𝑟𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における発電ユニットの排熱量推定時の仮想排熱量上限比(-)

𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑(11)：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/d）𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における発電ユニットの日平均排熱効率(-)

である。係数𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 、𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 は、本文の表 6 に定める。

通算日𝑑𝑑における発電ユニットの排熱量推定時の仮想排熱量上限比𝑟𝑟𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑 は、式(12)により表される。
𝑟𝑟𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑 = 𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 × 𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 + 𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 × 𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑 + 𝑏𝑏

ここで、
𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑

𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑(12)：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚を除く太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/d）：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/d）である。係数𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 、𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 、𝑏𝑏は、本文の表 7 に定める。

C.3.4 発電効率

通算日𝑑𝑑における発電ユニットの日平均発電効率𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 は、式(13)により表される。ただし、式(13)により求まる値は、発電ユニットの発電効率の上限値を上回る場合は上限値に等しいとし、下限値を下回る場合は下限値に等しいとする。

ここで、𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑

𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑

𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 = 𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃 × 𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 × 3.6 + 𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 × 𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 + 𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 × 𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑 + 𝑏𝑏

(13)

：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの分担可能電力負荷（kWh/d）：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚を除く太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/d）：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/d）である。係数𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃 、𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 、𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 、𝑏𝑏、上限値及び下限値は、本文の表 10 及び式(7)と式(8)に定める。

C.3.5 排熱効率

通算日𝑑𝑑における発電ユニットの日平均排熱効率𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 は、式(14)により表される。ただし、式(14)により求まる値は、発電ユニットの排熱効率の上限値を上回る場合は上限値に等しいとし、下限値を下回る場合は下限
43家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）
値に等しいとする。

ここで、𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑

𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑

𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 = 𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃 × 𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 × 3.6 + 𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 × 𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 + 𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 × 𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑 + 𝑏𝑏

(14)

：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの分担可能電力負荷（kWh/d）：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚を除く太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/d）：通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/d）である。係数𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃 、𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 、𝑎𝑎𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 、𝑏𝑏、上限値及び下限値は、本文の表 11 及び式(9)と式(10)に定める。
C.4 太陽熱補正給湯熱負荷

通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚を除く太陽熱補正給湯熱負荷𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 は、付録 B の式(9)により定まる。通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの給湯熱量（小流量）における太陽熱補正給湯熱負荷𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑆𝑆,𝑑𝑑 は、付録 B の式(33)により定まる。通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの給湯熱量（中流量）における太陽熱補正給湯熱負荷

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑀𝑀,𝑑𝑑 は、付録 B の式(31)により定まる。通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの給湯熱量（大流量）における太陽熱
補正給湯熱負荷𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐿𝐿,𝑑𝑑 は、付録 B の式(29)により定まる。
C.5 温水暖房の熱負荷

通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの温水暖房の熱負荷𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑 は、ゼロとする。

C.6 発電ユニットの分担可能電力負荷

通算日𝑑𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの分担可能電力負荷𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 は、本文の式(4)により定まる日積算

分担可能電力負荷𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 を 3.6 で除した値とする。

44

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）

付録 D 2019 年 4 月改訂前における定格逆潮の試験データによる日集計データの算定方法
定格逆潮（定格発電で商用系統に逆潮する燃料電池システム)の試験データによる、日集計データの算定方法を記載する。なお、1 分集計データの項目と使用する試験データ及び式番号の対応を表 D.1 に、日集計
データの項目と使用する試験データ及び式番号の対応を表 D.2 に示す。試験データのハイフン(-)は、定格逆潮と逆潮なしのデータから計算される値である。
表 D.1 1 分集計データの項目と使用する試験データ及び式番号
記号𝐸𝐸̇𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑃𝑃�𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑃𝑃�𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚

項目
1 分積算発電ユニット燃料消費量

試験データ

1 分平均発電ユニット発電電力
1 分平均発電ユニット自己消費電力

定格逆潮

式番号
付録 A 式(2)付録 A 式(5)付録 A 式(6)表 D.2 日集計データの項目と使用する試験データ及び式番号
記号𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑑𝑑

日平均外気温度項目

式番号
付録 B 式(1)𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑑𝑑
𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑑𝑑

日最高外気温度
日最低外気温度

付録 B 式(2)付録 B 式(3)𝑊𝑊𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑
𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑

日積算給湯量
日積算給湯負荷

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑
𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑

日積算補助熱源機燃料消費量
日積算発電ユニット排熱量

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑

日積算発電ユニット自己消費電力量
日積算貯湯ユニット電力消費量

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑑𝑑
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

𝜃𝜃𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑𝜃𝜃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑

日平均給水温度
日平均給湯温度

𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

燃料電池運転時間
日積算発電ユニット燃料消費量

試験データ

定格逆潮

付録 B 式(4)付録 B 式(6)付録 B 式(8)付録 B 式(9)-付録 B 式(10)付録 D 式(9)定格逆潮

付録 B 式(13)付録 B 式(14)-付録 D 式(6)𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑑𝑑
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

日積算受電電力量
日積算発電ユニット発電量

定格逆潮

付録 B 式(20)𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑑𝑑

日積算発電ユニット発電量（自己消費除く）
日積算システム供給電力量-

付録 D 式(4)付録 D 式(5)日積算電力負荷日積算発電容量以下負荷電力量

逆潮なし

付録 B 式(23)付録 B 式(24)日積算発電ユニット発電量（自己消費除く）を付録 D 式(4)で求めるので、不使用

𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑
𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

日平均貯湯ユニット消費電力
日平均発電効率

定格逆潮

付録 E 式(25)
付録 D 式(10)𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑
𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

日平均排熱効率
日平均総合効率-付録 D 式(11)付録 D 式(12)𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑
𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐿𝐿,𝑑𝑑

日積算給湯熱量
日積算給湯熱量（大流量）

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑀𝑀,𝑑𝑑
𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑆𝑆,𝑑𝑑

日積算給湯熱量（中流量）
日積算給湯熱量（小流量）

定格逆潮

付録 B 式(9)付録 B 式(29)付録 B 式(31)
付録 B 式(33)D.1 定格逆潮の日積算発電ユニット発電量
通算日𝑑𝑑における定格逆潮の日積算発電ユニット発電量𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 は、式(1)により表される。
45

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）

1440

3.6
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 =� 𝑃𝑃�𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑚𝑚
60 × 1000

(1)

𝑚𝑚=1

ここで、
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

𝑃𝑃�𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑚𝑚：日付𝑑𝑑における定格逆潮の日積算発電ユニット発電量（MJ/d）：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における定格逆潮の 1 分平均発電ユニット発電電力（W）である。なお、分子の 3.6 は単位変換の換算係数（MJ/kWh）、分母の定数の単位はそれぞれ 60（min/h）、1000（W/kW）である。
D.2 定格逆潮の日積算発電ユニット自己消費電力量
通算日𝑑𝑑における定格逆潮の日積算発電ユニット自己消費電力量𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 は、式(2)により表される。
1440

3.6
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 =� 𝑃𝑃�𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚
60 × 1000

(2)

𝑚𝑚=1

ここで、
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 ：通算日𝑑𝑑における定格逆潮の日積算発電ユニット自己消費電力量（MJ/d）

𝑃𝑃�𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚における定格逆潮の 1 分平均発電ユニット自己消費電力（W）である。なお、分子の 3.6 は単位変換の換算係数（MJ/kWh）、分母の定数の単位はそれぞれ 60（min/h）、1000（W/kW）である。
D.3 定格逆潮の日積算発電ユニット発電量（自己消費除く）
通算日𝑑𝑑における定格逆潮の日積算発電ユニット発電量（自己消費除く）𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑 は、式(3)により表さ

れる。

ここで、

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑 = 𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 − 𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑(3)

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑 ：通算日𝑑𝑑における定格逆潮の日積算発電ユニット発電量（MJ/d）

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における定格逆潮の日積算発電ユニット発電量（MJ/日）：通算日𝑑𝑑における定格逆潮の日積算発電ユニット自己消費電力量（MJ/日）

である。

D.4 日積算発電容量以下負荷電力量
通算日𝑑𝑑における日積算発電容量以下負荷電力量𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 は、逆潮なし(発電電力を商用系統に逆潮できない燃料電池システム)の試験データの値を用いる。
D.5 日積算発電ユニット発電量（自己消費除く）

通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット発電量（自己消費除く）𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑 は、式(4)により表される。
ここで、𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑 = 𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 + 𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑
46(4)家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット発電量（自己消費除く）（MJ/d）

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日積算貯湯ユニット電力消費量（MJ/d）

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑おける日積算発電容量以下負荷電力量（MJ/d）である。

D.6 日積算システム供給電力量
通算日𝑑𝑑における日積算システム供給電力量𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑑𝑑 は、式(5)により表される。
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑑𝑑 = 𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑 − 𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑

ここで、
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑑𝑑

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑(5)：通算日𝑑𝑑における日積算システム供給電力量（MJ/d）：通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット発電量（自己消費除く）(MJ/d）：通算日𝑑𝑑における日積算貯湯ユニット電力消費量（MJ/d）である。

D.7 日積算電力負荷
通算日𝑑𝑑における日積算電力負荷𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑑𝑑 は、逆潮なし(発電電力を商用系統に逆潮できない燃料電池システム)の試験データの値を用いる。
D.8 日積算受電電力量

通算日𝑑𝑑における日積算受電電力量𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑑𝑑 は、式(6)により表される。

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑑𝑑 = 𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑑𝑑 + 𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑 − 𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑

ここで、
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日積算電力負荷（MJ/d）

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日積算貯湯ユニット電力消費量（MJ/d）

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑑𝑑

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑(6)：通算日𝑑𝑑における日積算受電電力量（MJ/d）：通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット発電量（自己消費除く）(MJ/d）である。

D.9 日積算逆潮電力量
通算日𝑑𝑑における日積算逆潮電力量𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑑𝑑 は、式(7)により表される。
ここで、𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑑𝑑 = 𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑 − 𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日積算逆潮電力量(MJ/d）

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット発電量（自己消費除く）(MJ/d）

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑 ：通算日𝑑𝑑における定格逆潮の日積算発電ユニット発電量（自己消費除く）(MJ/d）である。

D.10 定格逆潮の日積算発電ユニット燃料消費量
通算日𝑑𝑑における定格逆潮の日積算発電ユニット燃料消費量𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 は、式(8)により表される。
47(7)家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）

1440

1
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 =� 𝐸𝐸̇𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚
1000

(8)

𝑚𝑚=1

ここで、
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 ：通算日𝑑𝑑における定格逆潮の日積算発電ユニット燃料消費量（MJ/d）𝐸𝐸̇𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚 ：通算日の時刻𝑚𝑚における定格逆潮の 1 分積算発電ユニット燃料消費量（kJ/min）である。

D.11 日積算発電ユニット燃料消費量
通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット燃料消費量𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 は、式(9)により表される。
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 = 𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 − �𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 + 𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑 � ×

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑑𝑑 × 𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸�𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑑𝑑 + 𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑 � × 𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸 +ここで、
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット燃料消費量（MJ/d）

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日積算補助熱源機燃料消費量（MJ/d）

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット発電量（自己消費除く）(MJ/d）

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑(9)：通算日𝑑𝑑における定格逆潮の日積算発電ユニット燃料消費量（MJ/d）

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日積算逆潮電力量（MJ/d）

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日積算給湯負荷（MJ/d）

𝐶𝐶𝐵𝐵：熱源の効率(-)

𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑
𝐶𝐶𝐵𝐵：電気の熱量への換算係数（＝9760/3600）である。9760 は受電電力の一次エネルギー換算係数（MJ/MWh）、3600 は単位変換の換算係数（MJ/MWh）である。𝐶𝐶𝐵𝐵 は、本文の式(28)～式(32)の計算を繰り返すことで収束計算を行い、最終的に得られる、補助熱源

機の平均熱効率𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑,𝑖𝑖 とする。
D.12 日平均発電効率

通算日𝑑𝑑における日平均発電効率𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 は、式(10)により表される。
𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 =ここで、
𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑑𝑑
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日平均発電効率（-）：通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット発電量（自己消費除く）(MJ/日）：通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット燃料消費量（MJ/日）

である。

D.13 日平均排熱効率
通算日𝑑𝑑における日平均排熱効率𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 は、式(11)により表される。
48

(10)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）

𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 =ここで、

𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット排熱量（MJ/d）𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日平均排熱効率（-）)

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑(11)：通算日𝑑𝑑における日積算発電ユニット燃料消費量（MJ/d）である。

D.14 日平均総合効率
通算日𝑑𝑑における日平均総合効率𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 は、式(12)により表される。
ここで、𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 = 𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑 + 𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

𝑒𝑒𝐸𝐸,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日平均発電効率（-）

𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日平均総合効率（-）

𝑒𝑒𝐻𝐻,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における日平均排熱効率（-）

である。

49

(12)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）

付録 E 温水暖房への排熱利用がある給湯優先の機種の設備仕様の算定方法
温水暖房への排熱利用がある場合で給湯優先の機種について、M1 スタンダード標準負荷条件使用時の試験データにより、家庭用燃料電池のエネルギー使用量推定に用いる設備仕様を算定する方法について記載する。
E.1 測定データ項目
試験結果データのうち、本文の表 1 に記載の試験結果データに加えて、表 E.1 に記載するデータを追加で使用する。また、表 E.1 の追加分を含めて、燃料電池試験におけるデータ測定箇所を図 E.1 に示す。
表 E.1 燃料電池試験結果（1 秒データ）のうち設備仕様算定に使用する測定項目の追加分
記号

測定項目

∗
𝜃𝜃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠∗
𝜃𝜃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠∗
𝑊𝑊𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

温水暖房往き温度

単位℃

温水暖房戻り温度
温水暖房流量

℃
L/s

備考

∗

外気温度 𝜃𝜃𝑔𝑔𝑒𝑒 ,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠∗

大気圧力 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔𝑒𝑒 ,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
負荷電力∗
𝑃𝑃𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

受電電力∗
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠∗

発電ユニット電力 𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠※発電：プラス
自己消費：マイナス

貯湯ユニット∗
消費電力 𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

燃料電池

発電
ユニット

排熱回収流体∗往き温度 𝜃𝜃ℎ𝑤𝑤 ,𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

排熱回収流体∗戻り温度𝜃𝜃ℎ𝑤𝑤,𝑤𝑤𝑠𝑠,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

貯湯
ユニット

補助
熱源機

排熱回収
∗
流体流量 𝑊𝑊ℎ𝑤𝑤,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
発電ユニットの∗
燃料温度 𝜃𝜃𝑃𝑃𝑃𝑃
,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠∗
燃料圧力 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

補助熱源機の∗
燃料温度 𝜃𝜃𝐵𝐵𝐵𝐵
,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠∗
燃料圧力 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

発電ユニットの∗燃料流量 𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃 ,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

補助熱源機∗
燃料流量 𝐹𝐹𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

給湯温度∗
𝜃𝜃𝑠𝑠𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

温水暖房∗
往き温度 𝜃𝜃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
温水暖房 温水暖房
戻り温度 流量∗∗𝜃𝜃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑤𝑤𝑠𝑠,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠 𝑊𝑊𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

給水温度 給水流量∗∗
𝜃𝜃𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
𝑊𝑊𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

図 E.1 燃料電池試験におけるデータ測定箇所（表 E.1 の追加分を含む）

50

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）
E.2 測定データの集計方法
集計データ項目として、本文の表 2a に加えて表 E.2 に記載する項目のデータを集計する。
表 E.2 日集計データの項目の追加分
記号

項目

𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑
𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑

𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑

単位0℃を基準とする日積算温水暖房負荷
給湯使用時の日平均貯湯ユニット消費電力

MJ/d
W

温水暖房使用時の日平均貯湯ユニット消費電力W

備考E.2.1 温水暖房負荷
通算日𝑑𝑑における 0℃を基準とする日積算温水暖房負荷𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑 は、式(1)により表される。
1440 𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚∗1
𝑊𝑊𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠∗∗
𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑 =� � �𝜌𝜌𝑤𝑤 × 𝐶𝐶𝑝𝑝 × �𝜃𝜃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠− 𝜃𝜃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠
�×
�
1000
1000

(1)

𝑚𝑚=1 𝑠𝑠=1

ここで、
𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における 0℃を基準とする日積算温水暖房負荷（MJ/d）∗𝜃𝜃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した温水暖房往き温度の 1 秒値（℃）∗
𝑊𝑊𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した温水暖房流量の 1 秒値（L/s）

𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した１秒値のデータ数（通常は 60）(個)∗𝜃𝜃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

𝜌𝜌𝑤𝑤

𝐶𝐶𝑝𝑝

：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した温水暖房戻り温度の 1 秒値（℃）：水の密度（kg/m3）：水の定圧比熱（kJ/(kg・K)）

である。水の密度𝜌𝜌𝑤𝑤 は 1000 kg/m3、水の定圧比熱𝐶𝐶𝑝𝑝 は 4.19 kJ/(kg・K)とする。
E.2.2 貯湯ユニット消費電力

通算日𝑑𝑑における給湯時の日平均貯湯ユニット消費電力𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 および通算日𝑑𝑑における温水暖房時の

日平均貯湯ユニット消費電力𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑 は、式（2）および式（3）により表される。
𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 =𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑 =ここで、
𝑛𝑛𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑛𝑛

𝑑𝑑,𝑚𝑚 ∗
∑1440
𝑚𝑚=1 ∑𝑠𝑠=1 𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠 × 𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

𝑛𝑛

𝑑𝑑,𝑚𝑚
∑1440
𝑚𝑚=1 ∑𝑠𝑠=1 𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

𝑛𝑛

𝑑𝑑,𝑚𝑚 ∗
∑1440
𝑚𝑚=1 ∑𝑠𝑠=1 𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠 × 𝑡𝑡𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

𝑛𝑛

𝑑𝑑,𝑚𝑚
∑1440
𝑚𝑚=1 ∑𝑠𝑠=1 𝑡𝑡𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した１秒値のデータ数（通常は 60）(個)𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 :通算日𝑑𝑑における給湯時の日平均貯湯ユニット消費電力（W）

𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑 :通算日𝑑𝑑における温水暖房時の日平均貯湯ユニット消費電力（W）∗
𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において計測した貯湯ユニット消費電力の１秒値（W）

𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠 ：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において 1 秒値を計測した時の給湯運転時間（s）

𝑡𝑡𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠 ：通算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において 1 秒値を計測した時の温水暖房運転時間（s）

51

(2)

(3)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）
である。
∗
が 0.005 L/s を超えている場合に温水暖房運転が発生していると仮定すると、通温水暖房流量𝑊𝑊𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

算日𝑑𝑑の時刻𝑚𝑚からの１分間において 1 秒値を計測した時の給湯運転時間𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠 および温水暖房運転時

間𝑡𝑡𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠 は、式（4）および式（5）で表される。
∗の場合：0.005 < 𝑊𝑊𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠

𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠 = 0∗
𝑊𝑊𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠≤ 0.005 の場合：

(4-1)

𝑡𝑡𝐻𝐻𝑊𝑊𝑊𝑊,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠 = 1(5-1)

𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠 = 1(4-2)

𝑡𝑡𝐻𝐻𝑊𝑊𝑊𝑊,𝑑𝑑,𝑚𝑚,𝑠𝑠 = 0(5-2)

E.3 設備仕様の算定方法（温水暖房排熱利用率の算定方法）
E.3.1 温水暖房への排熱利用
E.3.1.1 排熱利用
発電ユニットの排熱を温水暖房に利用するため、温水暖房負荷への排熱利用は「あり」とする。
E.3.1.2 排熱利用方式
温水暖房負荷の排熱利用があるため、排熱利用方式を「給湯優先」とする。
E.3.2 発電ユニットの給湯排熱利用率
発電ユニットの給湯排熱利用率𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃 は、式(5)により表される。
𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃 =ここで、

𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎：1 日当たりの平均給湯排熱利用量（MJ/d）

𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃：発電ユニットの給湯排熱利用率(-）

𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(5)：1 日当たりの発電ユニットの平均排熱量(MJ/d）である 1 日当たりの発電ユニットの平均排熱量𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 は、本文の式(33)により定まる。
1 日当たりの平均給湯排熱利用量𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 は、式（6）により表される。

ここで、
𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
2：1 日当たりの平均給湯排熱利用量（MJ/d）

𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ：夏期条件試験における 1 日当たりの平均給湯排熱利用量（MJ/d）

𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ：中間期条件試験における 1 日当たりの平均給湯排熱利用量（MJ/d）

52

(6)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）
である。夏期条件試験における 1 日当たりの平均給湯排熱利用量𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 および中間期条件試験における 1 日当たりの平均給湯排熱利用量𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 は、本文の式(26)により定まる。

E.3.3 発電ユニットの温水暖房排熱利用率の算定

温水暖房排熱利用率は、発電ユニットの排熱量のうちの温水暖房に利用可能な熱量に対して、温水暖房に利用する熱量の割合である。すなわち、温水暖房への排熱利用がある給湯優先の機種の場合、発電ユニットの排熱量から給湯に使われた熱量を差し引いた残熱量に対して、温水暖房に利用する熱量の割合である。温水暖房排熱利用率𝑟𝑟𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃 は、式（7）により表される。
𝑟𝑟𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃 =ここで、
𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 × �1 − 𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃 �(7)：1 日当たりの発電ユニットの平均排熱量（MJ/d）

𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃:発電ユニットの給湯排熱利用率(-)

𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎:1 日当たりの発電ユニットの平均温水暖房排熱利用量（MJ/d）𝑟𝑟𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑃𝑃𝑃𝑃:発電ユニットの温水暖房排熱利用率(-)

である。発電ユニットの平均排熱量𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 は、本文の式(33)により定まる。

発電ユニットの平均温水暖房排熱利用量𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 は、式（8）により表される。
𝑁𝑁𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤

1
𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =� 𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑒𝑒𝑛𝑛,𝑑𝑑,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑁𝑁𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤

(8)

𝑑𝑑=1

ここで、
𝑁𝑁𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤：冬期条件試験における設備仕様の算定に使用する日集計データの数（12 個）

𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤：1 日当たりの発電ユニットの平均温水暖房排熱利用量（MJ/d）：冬期条件試験の通算日𝑑𝑑における日積算温水暖房排熱利用量（MJ/d）である。

通算日𝑑𝑑における日積算温水暖房排熱利用量𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑 は、式（9）により表される。
𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑 = 𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑 − 𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑

ここで、
𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑(9)：通算日𝑑𝑑における 0℃を基準とする日積算温水暖房負荷（MJ/d）

𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑 ：通算日𝑑𝑑における補助熱源機が分担する日積算温水暖房負荷（MJ/d）

𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑 ：通算日𝑑𝑑における日積算温水暖房排熱利用量（MJ/d）

で あ る 。 冬 期 条 件 試 験 の 日 集 計 デ ー タ を 用 い て 算 出 し た 日 積 算 温 水 暖 房 排 熱 利 用 量 𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑 を

𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 とする。

通算日𝑑𝑑における補助熱源機が分担する日積算温水暖房負荷𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑 は、式（10）により表される。
ここで

𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑 = 𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑 × 𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑 ：通算日𝑑𝑑における暖房に使用された補助熱源機の日積算燃料消費量（MJ/d）

53

(10)

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）
𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑 ：通算日𝑑𝑑における補助熱源機が分担する日積算温水暖房負荷（MJ/d）𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻：補助熱源機の温水暖房における定格効率（-）

である。補助熱源機の温水暖房における定格効率𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 は、補助熱源機が従来型の場合は 0.82、潜熱回収型の場合は 0.87 とする。

日付𝑑𝑑における暖房に使用された補助熱源機の日積算燃料消費量𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑 は、式（11）により表される。
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑 = 𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑 − 𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐻𝐻𝑊𝑊,𝑑𝑑

ここで、

(11)

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑 ：通算日𝑑𝑑における暖房に使用された補助熱源機の日積算燃料消費量（MJ/d）

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑：通算日𝑑𝑑における暖房に使用された補助熱源機の日積算燃料消費量（MJ/d）

𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 ：通算日𝑑𝑑における給湯に使用された補助熱源機の燃料消費量（MJ/d）である。通算日𝑑𝑑における暖房に使用された補助熱源機の日積算燃料消費量𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑 は、付録 B 式(13)により定まる。

通算日𝑑𝑑における給湯に使用された補助熱源機燃料消費量𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 は、式（12）により表される。
𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 =ここで、
𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑

𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 − 𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑
𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑(12)：通算日𝑑𝑑における補助熱源機の平均熱効率（-）

𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 ：通算日𝑑𝑑における補助熱源機が分担する日積算給湯負荷（MJ/d）

𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑 :通算日𝑑𝑑における日積算給湯排熱利用量（MJ/d）である。本文の式(28)～式(32)の計算を繰り返すことで収束計算を行い、最終的に得られる、補助熱源機が分担する日積算給湯負荷𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑,𝑖𝑖 を𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 、補助熱源機の平均熱効率𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑,𝑖𝑖 を𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑑𝑑 とする。発電ユニットの平均排熱量𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑 は、本文の式(27)により定まる。
E.3.4 タンクユニットの補機消費電力（温水暖房）

温水暖房時におけるタンクユニットの補機消費電力𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 は、式(13)により表される。
𝑁𝑁𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤

1
𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 =� 𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑁𝑁𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤

(13)

𝑑𝑑=1

ここで、
𝑁𝑁𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤

𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻

𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤：冬期条件試験における設備仕様の算定に使用する日集計データの数（12 個）：温水暖房時におけるタンクユニットの補機消費電力（W）：冬期条件試験の通算日𝑑𝑑における温水暖房時の日平均貯湯ユニット消費電力（W）である。

E.4 設備仕様の算定方法（説明変数の決定方法）
説明変数の決定方法については、本文 4.3 節に準じる。ただし、温水暖房負荷が説明変数の選択肢として追加となるため、説明変数の組み合わせは表 E.3 に示す 9 通りとなる。9 通りの係数を使って 1 次エネルギー消費量の推定値を算出し、実測値との差が最小となる係数を式の係数として決定する。なお、本文 4.3 節と同54

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）
様に一次エネルギー消費量の実測値と推定値の差が同じ値になる組み合わせがある場合は、発電ユニットの燃料消費量の差が小さいものを選択する。
表 E.3 発電ユニットの日平均発電効率、日平均排熱効率を求める
線形回帰式の説明変数の組合せ（温水暖房への排熱利用がある給湯優先の機種の場合）
組合せ番号
𝑗𝑗

1
2
3
4
5
6
7
8
9

日平均発電効率の

日平均排熱回収効率の線形回帰式の説明変数

線形回帰式の説明変数

日積算分担可能電力負荷

日積算分担可能電力負荷𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

日積算給湯負荷𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑

日積算分担可能電力負荷
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

日積算全熱負荷𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 + 𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑

日積算分担可能電力負荷
𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

日積算給湯負荷𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑

日積算分担可能電力負荷𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

日積算給湯負荷𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑

日積算全熱負荷𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 + 𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑

日積算給湯負荷𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑

日積算給湯負荷𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑

日積算全熱負荷𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 + 𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑

日積算分担可能電力負荷𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑑𝑑

日積算全熱負荷𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 + 𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑

日積算全熱負荷𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 + 𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑

日積算全熱負荷𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑 + 𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑑𝑑

日積算給湯負荷𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑑𝑑

55

家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法 (Ver.4)
2021.04（過去分）

付録 F 委員会の構成表（参考）
一般社団法人日本サステナブル建築協会 住宅省エネ性能検討委員会 設備込基準検討ＷＧ
給湯・コージェネレーション設備ＳＷＧ コージェネＴＧ 構成表
（主査）
（委員）

（協力委員）（オブザーバー）

（事務局）

氏名
前
真 之
住 吉 大 輔澤 地 孝 男
桑 沢 保 夫
三 浦 尚 志井 関 孝 弥二 宮 誠 英伴 野 卓 也
西 尾 雄 彦亀 尾 研 介管博 史
吉 村 晃 久後 藤 俊 介平 山翔
福 井 武 夫
島 田 淳 男金 原 和 矢平 木 雅 也
石 川 邦 彦鍋 島 康 成橋 本 紳 二福 澤清
藤 原 英 大槌 本 俊 典今 井 聡 子所属(2016 年 7 月時点)
国立大学法人東京大学大学院
国立大学法人九州大学大学院
国土交通省 国土技術政策総合研究所
国立研究開発法人建築研究所
国立研究開発法人建築研究所
燃料電池実用化推進協議会（FCCJ）
燃料電池実用化推進協議会（FCCJ）
燃料電池実用化推進協議会（FCCJ）
燃料電池実用化推進協議会（FCCJ）
燃料電池実用化推進協議会（FCCJ）
燃料電池実用化推進協議会（FCCJ）
燃料電池実用化推進協議会（FCCJ）
燃料電池実用化推進協議会（FCCJ）
株式会社住環境計画研究所
国土交通省
国土交通省
国土交通省
経済産業省
経済産業省
一般財団法人日本ガス機器検査協会
一般財団法人日本燃焼機器検査協会
株式会社ガスター
国立大学法人東京大学
一般社団法人日本サステナブル建築協会
一般社団法人日本サステナブル建築協会

56