令和６年１月報告書（案）

東京電力ホールディングス株式会社
福島第二原子力発電所
令和５年度（第３四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に係る基本検査）（案）

令和６年１月実用炉監視部門令和６年１月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 1
４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 2
別添１ 確認資料
１ 日常検査 ....................................................................................................................................... 別添 1-1
２ チーム検査 ..................................................................................................................................... 別添 1-6

令和６年１月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：東京電力ホールディングス株式会社（２）事業所名：福島第二原子力発電所（３）検査期間：令和５年 10 月１日～令和５年 12 月 31 日
（４）検査実施者：福島第二原子力規制事務所
中野 重友
久光 仁
検査補助者：福島第二原子力規制事務所
菅野 文男
２．運転等の状況号機

電気出力（万 kW)

１号機

110.0

廃止措置中（使用済燃料プールに使用済燃料を貯蔵中）２号機

110.0

廃止措置中（使用済燃料プールに使用済燃料を貯蔵中）

３号機

110.0

廃止措置中（使用済燃料プールに使用済燃料を貯蔵中）

４号機

110.0

廃止措置中（使用済燃料プールに使用済燃料を貯蔵中）

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定した。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。
ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第３四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項等
検査指摘事項等なし
３．２ 検査継続案件
検査継続案件なし

1令和６年１月報告書（案）

４．検査内容４．１ 日常検査（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）４号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）運転性能検査（２）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象１）１号機 燃料プールへの検認装置設置に係る作業
２）４号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）排気管点検修理工事における足場組立作業（３）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）４号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）手動起動試験（４）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）１号機 燃料プール冷却浄化系全停に伴う残留熱除去系（Ｂ）燃料プール冷却モード運転の系統
２）４号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）点検後の始動空気及び一次冷却水系の系統（５）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）２号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）空気だめ圧力低下事象
２）４号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）手動起動試験（６）BO0060 燃料体管理（運搬・貯蔵）
検査項目 燃料の運搬等
検査対象
１）１～４号機 使用済燃料プール照射廃棄物等の貯蔵状況

2令和６年１月報告書（案）（７）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）１～４号機 原子炉、タービン及び廃棄物処理建屋における消火設備の管理
２）１～４号機 非常用ディーゼル発電機の危険物取扱設備の管理（８）BE0040 緊急時対応組織の維持
検査項目 緊急時対応組織の維持
検査対象
１）緊急時対応の防災訓練（９）BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象１）発電所高台における地震訓練（10）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）固体廃棄物貯蔵庫における保管状況（11）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象１）2023 年度上期発電所長レビューの実施状況

４．２ チーム検査なし

3令和６年１月報告書（案）別添１ 確認資料
１ 日常検査（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）４号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）運転性能検査
資料名・定期事業者検査マニュアル
・使用前事業者検査等及び自主検査等基本マニュアル
・定期事業者検査要領書 共通記載事項の運用要領
・検査従事者の独立性確保運用ガイド
・第２回定期事業者検査（廃止措置段階）要領書（2023 年 11 月８日）
・第２回定期事業者検査（廃止措置段階）成績書（2023 年 11 月 21 日承認）
・非常用ディーゼル発電機（４Ｂ）手動起動試験記録（2023 年７月５日）
・非常用ディーゼル発電機（４Ｂ）手動起動試験記録（2023 年 11 月 15，16，17 日）
・監視項目リスト・運転操作補助ツールガイド
・ＴＢＭシート（2023 年 11 月 17 日）（２）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象１）１号機 燃料プールへの検認装置設置に係る作業
資料名・工事共通仕様書［原子力］（2023 年６月 16 日）
・異物混入防止（ＦＭＥ）ガイドライン（2023 年 10 月 31 日施行）
・異物混入防止管理計画書 ２Ｆ ＩＡＥＡ査察対応助成業務（2023 年 10 月３日承認）
・３号機 異物混入防止チェックシート（2023 年 10 月 17 日）
・１号機 異物混入防止チェックシート（2023 年 10 月 18 日）
・ＣＲ10101830 状態報告 チェレンコフ光検認装置用ブラケットのロックピンパーツ外れについて
・ＣＲ10101949 是正処置 チェレンコフ光検認装置用ブラケットのロックピンパーツ外れについて・チェレンコフ光検認装置ブラケットロックピンのパーツによる燃料等への影響について（2023.10.25 燃料・輸送Ｇ）
・Ｐｒｅｓｓ Ｒｅｌｅａｓｅ 福島第二原子力発電所１号炉使用済燃料プールへの物品落下の可能性について（2023 年 10 月 23 日）

別添 1-1

令和６年１月報告書（案）２）４号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）排気管点検修理工事における足場組立作業
資料名・工事監理マニュアル
・２Ｆ作業予定 （10 月 11 日）
・事前調査結果報告書 ２Ｆ－４Ｒ Ｄ／Ｇ排気管点検修理工事（2023 年９月 22 日）
・施工要領書 ２Ｆ－４Ｒ Ｄ／Ｇ排気管点検修理工事 （2023.9.8 確認）
・工事表示札 ２Ｆ－４Ｒ Ｄ／Ｇ排気管点検修理工事 （2023 年７月 21 日～2023 年
12 月 15 日）
・作業予定・指示書／防護指示書（２Ｆ） ２Ｆ－４Ｒ Ｄ／Ｇ排気管点検修理工事（2023 年 10 月 11 日）
・当日の１時間あたりの休憩時間を設定する WBGT 測定確認シート（2023 年 10 月 11日）
・足場管理表 使用期間 2023 年 10 月 12 日～2023 年 11 月 15 日（点検年月日
2023 年 10 月 12 日）
・わく組足場点検表（組立て時・使用開始前・天候若しくは中震以上の地震後） （自2023 年９月 28 日 至 2023 年 11 月５日）
（３）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）４号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）手動起動試験
資料名・定例試験手順書
・非常用ディーゼル発電機（４Ｂ）手動起動試験記録（2023 年７月５日）
・非常用ディーゼル発電機（４Ｂ）手動起動試験記録（2023 年 11 月 16 日）
・非常用ディーゼル発電機（４Ｂ）手動起動試験記録（2023 年 11 月 17 日）
・監視項目リスト・運転操作補助ツールガイド
・ＴＢＭシート（2023 年 11 月 17 日）
・施設運用部 当直の組織表（運用開始日：2023 年 11 月１日）
（４）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）１号機 燃料プール冷却浄化系全停に伴う残留熱除去系（Ｂ）燃料プール冷却モード
運転の系統
資料名

別添 1-2

令和６年１月報告書（案）・１号機 設備別操作手順書
・１号機 燃料プール冷却浄化系配管計装線図
・１号機 残留熱除去系配管計装線図
・１号機 バルブチェックリスト 燃料プール冷却浄化系
２）４号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）点検後の始動空気及び一次冷却水系の系統
資料名・４号機 非常用ディーゼル発電設備Ｂ系一次冷却水系配管計装線図
・４号機 バルブチェックリスト 非常用ディーゼル発電設備（Ｄ／Ｇ－Ｂ）一次冷却水系
・４号機 非常用ディーゼル発電設備Ｂ系始動空気及び吸排気系配管計装線図
・４号機 バルブチェックリスト 非常用ディーゼル発電設備（Ｄ／Ｇ－Ｂ）始動空気系（５）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）２号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）空気だめ圧力低下事象
資料名・警報発生時操作手順書
・ＣＲ２号機 Ｄ／Ｇ（Ｂ）空気だめ（自動）１次ドレン弁（Ｒ43－Ｆ557Ｂ－１）シートパス（微少）・ＣＲ２号機 Ｄ／Ｇ（Ｂ）自動用空気貯槽出口弁（Ｒ43－Ｆ057、Ｆ059Ｂ）グランドリーク
・２号機 非常用ディーゼル発電設備Ｂ系始動空気系及び給排気系配管計装線図２）４号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）手動起動試験
資料名・定例試験手順書
・非常用ディーゼル発電機（４Ｂ）手動起動試験記録（2023 年７月５日）
・非常用ディーゼル発電機（４Ｂ）手動起動試験記録（2023 年 11 月 16 日）
・非常用ディーゼル発電機（４Ｂ）手動起動試験記録（2023 年 11 月 17 日）
・監視項目リスト・運転操作補助ツールガイド
・ＴＢＭシート（2023 年 11 月 17 日）
・施設運用部 当直の組織表（運用開始日：2023 年 11 月１日）

（６）BO0060 燃料体管理（運搬・貯蔵）
検査項目 燃料の運搬等

別添 1-3令和６年１月報告書（案）

検査対象
１）１～４号機 使用済燃料プール照射廃棄物等の貯蔵状況
資料名・放射性廃棄物管理基本マニュアル
・使用済燃料プール及びサイトバンカにおける照射廃棄物等管理要領
・巡視結果（2023 年度第１、２及び３四半期） 使用済燃料プール照射廃棄物等巡視（７）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）１～４号機 原子炉、タービン及び廃棄物処理建屋における消火設備の管理
資料名・防火管理要領
・原子力発電所建築設備点検マニュアル
・建物管理保全基本マニュアル
・2023 年度 富岡消防立入検査 日程表
・令和４年度消防設備等保守点検業務 点検結果報告書（2022.4.13～2023.3.31
建築Ｇ）
２）１～４号機 非常用ディーゼル発電機の危険物取扱設備の管理
資料名・防火管理要領・2023 年度消防本部立入検査 日程表
・２Ｆ－１～４原子炉設備点検長期計画（廃止措置期間中） 機械Ｇ
・工事施工報告書 （軽油タンク及びデイタンク）（８）BE0040 緊急時対応組織の維持
検査項目 緊急時対応組織の維持検査対象
１）緊急時対応の防災訓練
資料名・原子力災害予防対策マニュアル
・地震発生後の対応ガイド
・休日・平日夜間当番制運営要領
・通報連絡業務ガイド
・2023～2025 年度防災訓練中期計画
・2023 年度 防災訓練計画

別添 1-4令和６年１月報告書（案）・緊急時対応組織との連携に関する「中長期計画」【試行】・2023 年度 10 月防災訓練について（防災安全Ｇ）
・原子力防災要員等（非常時災害対策組織、自衛消防組織）構成表及び原子力防災要員名簿（2023 年 10 月）
・緊急時作業要員一覧表（2023 年 10 月）
・原子力防災関係・消防その他資機材点検長期計画（2023 年４月 防災安全Ｇ）
・資機材点検記録表（電話機） （2023.9.19 承認）
・資機材点検記録表（ＦＡＸ機） （2023.9.29 承認）
・休日・平日夜間当番導入研修（施設運用第二Ｇ）
・当番力量確認結果及び当番業務従事認定証（2023 年 11 月 29 日）（９）BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象１）発電所高台における地震訓練
資料名・地震発生後の対応ガイド
・2023 年度 地震訓練計画書（2023 年 11 月 防災安全Ｇ）
・2023 年度 地震訓練報告書（2023 年 12 月 防災安全Ｇ）
・地震後の点検チェックシートⅡ（点検日時 2023 年６月 30 日）
・地震後の点検結果報告書（区分Ⅱ）（2023 年６月 30 日）（10）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）固体廃棄物貯蔵庫における保管状況
資料名
・放射性固体廃棄物管理基本マニュアル
・放射性固体廃棄物管理ガイド
・固体廃棄物貯蔵庫における保管状況結果報告書 （2023.11.29 承認）（11）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象１）2023 年度上期発電所長レビューの実施状況
資料名・マネジメントレビュー実施基本マニュアル

別添 1-5令和６年１月報告書（案）・発電所長の行うレビュー実施ガイド
・2023 年度上期福島第二原子力発電所長の行うレビュー（2023 年 11 月７，８，14 日）
・2023 年度上期２Ｆ所長の行うレビューフォローアップ事項一覧
・2023 年度上期福島第二原子力発電所長の行うレビュー実施議事録（2023.12.22 承認）

２ チーム検査なし

別添 1-6