万協フロアー
ＴＩＡタイプ 施工要領書

1.はじめにこのたびは弊社二重床をご採用いただきありがとうございます。
製品の特性を充分に生かし、安全で美しい仕上がりに施工して頂くために本書をよく読み、正しくお取り扱いくださいますようお願いします。

2.施工工具一覧
・電動ノコギリ（丸ノコ）・ドライバー（＋）
・インパクトドライバー（ビス留めの場合）
・釘打機（コンプレッサー）（釘留めの場合）
・水平器
・水糸・レーザー水平器
・スケール・カッター
・定規（下図参照）※１・すきまゲージ（下図参照）※２・ほうき・ちりとり・スクレイパー・ドリル（φ30～33）※1 定規
床の水平レベルを調整するために使用します。
パーティクルボードを半分に切って作ります。

※2 すきまゲージ
厚さ 15mm の合板または木材で 4 個以上作ります。

切った面を上にする

持ちやすいように穴を開ける

1ST-GJ-111(第 3 版)2021.10.01

3.製品仕様① パーティクルボード（以下、床パネルとする）（厚さ）２０ｍｍ×（幅）６００ｍｍ×（長さ）１８２０ｍｍ
注意 万協フロアー指定の床パネルをご使用ください。
床パネルは濡らさないでください。
直射日光の当たる場所に長時間放置しないでください。
② 支持脚（ＴＩＡ型）
接着剤注入口

粘着テープ
ボルト
ナット
台座
防振ゴム

ＴＩＡ－５０（適応床高：45～55mm）
注意 支持脚の床高調整は、適応床高より低くすることもできますが、床下に厚 25mm のグラスウールを入れるため、グラスウールの厚みで支持脚が浮く可能性がありますので、最低床高 45mm(床パネル天端)を順守して施工してください。
③ 接着剤
中ブタを取り、ノズルの先端から約 3mm 以内をカッターで切って使用します。

カッターで約 3mm 以内カット

冬季など低温度・低湿度のときは硬化しにくい場合があります。
注意 万協フロアー指定の接着剤をご使用ください。
注意 使用の際は換気をよくしてください。
誤って目に入れたり、飲み込んだ場合、直ちに医師の診断を受けてください。
注意 標準入数の半数以下のご注文の場合、同梱されませんので接着剤を別途購入してください。
2ST-GJ-111(第 3 版)2021.10.01

④グラスウール（万協フロアー指定のものをご使用下さい。）（厚さ）２５ｍｍ×（幅）９１０ｍｍ×（長さ）２２ｍ
密度 ２４kg/㎥⑤ビスおよび釘（別売 市販品）
床パネルと支持脚の固定には、ビスまたは釘を使用します。
[床パネル固定用]
コーススレッド半ねじフレキ付
約(φ)3.8×３2ｍｍ

スクリューネイル
約(φ)2.0×３2ｍｍ[合板固定用]合板(mm)
厚 ９
厚１２厚１５

コーススレッド(mm)
２５２５３２スクリューネイル(mm)
２５３２３２⑥合板（必要な場合のみ）（厚さ）12ｍｍ×（幅）９１０ｍｍ×（長さ）１８２０ｍｍ
必要な場合
・ムクフローリング仕上げ
・直貼フローリング仕上げ
・カーペット仕上げ・ビニル系床仕上げ
・タイル貼り仕上げ、石貼り仕上げ（支持脚間隔が通常とは異なります。詳細についてはお問
い合わせください。
）・床暖房仕様
不要な場合
・（厚）１２ｍｍ×（幅）１４０ｍｍ×（長さ）９００ｍｍ以上のフローリング仕上げ
・たたみ仕上げ（厚４０ｍｍ以上）

3ST-GJ-111(第 3 版)2021.10.01

4.施工手順
4.1 施工を始める前に・スラブ面にゴミがないように清掃します。
・床の不陸が支持脚の調整範囲内であることを確認します。
・床高に合った支持脚であるか確認します。
・床パネルの枚数を確認します。
・フローリングの方向を確認します。
（床パネルを張る方向はフローリングと直交にする。
）
注意 床先行工法の場合、間仕切壁の位置を確認し、床パネルの目地と間仕切りの位置が合わないように床パネルを割り付けてください。
ランナーは、床パネルに固定してください。
床パネルの目地にビスがあたると、床鳴りの原因となります。
注意

スラブが濡れている場所、水たまりがある場所は、乾かしてから施工してください。

4.2 床パネルの敷設

上①床パネルの反りを見ます。

床パネル

床パネルに反りがある場合、ふくらん下でいる面が上になる様に施工します。

②支持脚の粘着テープの剥離紙をはがします。

③台座を廻し支持脚を適切な高さに調整します。

④壁際の施工台座を廻すと高さが調整できます。

施工方法は支持脚受けになります。
壁際の支持脚は約３００ｍｍピッチで床パネルに取り付けていきます。
（床パネルの短辺は約３０8ｍｍ以内、長辺は約 306ｍｍ以内ピッチ。）
床端部に支持脚を取り付ける際に、レベル調整及び接着剤注入用の穴(約φ30～33ｍｍ)をあけます。
⑤一般部の施工

約 459mm ピッチで床パネルの側面と台座テープが直交する向きで貼り付けます。
4ST-GJ-111(第 3 版)2021.10.01

注意 壁際の支持脚を固定する場合、φ30～33mm の穴に対して、TIA-50 の接着剤注入口 2 箇所がパーチに隠れないように（接着剤注入が可能となる状態）ビスまたは釘で固定してください。

接着剤注入口接着剤注入口φ30～33mm の穴

φ30～33mm の穴

×誤った固定○正しい固定

高さ調整と接着剤注入をする穴（約φ30～33 ㎜）
板厚 5～15 ㎜

壁側

壁側
すきま５～１５mm
あける

コーススレッドまたはスクリューネイル L=32 ㎜

壁際部（支持脚受け）

5ST-GJ-111(第 3 版)2021.10.01

⑥グラスウールの施工

400mm

910mm

標準サイズ22ｍ(ロール)のグラスウールを標準サイズ 400mm×910mm にカットして敷き詰めてください。グラスウールは床パネルの中央に配置して周囲の台座と接触しないように、必ずすきまを取って、床パネルと同時に施工します。また、床パネル幅が細くなれば 400mm 方向のグラスウールをカットして周囲の台座に接触しない寸法にしてください。但し、グラスウール最小寸法は 100mm 幅で、台座とのすきまが左右 30mm 取れない場合は、グラスウールを敷き詰める必要はありません。

壁側
910

610

910

610

400910約 30mm

600

150

400910グラスウール

600

15

壁側

グラスウール

約 60mm

15約 50mm

注意 グラスウールを敷き込む時に支持脚の台座部とグラスウールが接触しないようにする。
位置に注意。最低床高の場合、グラスウールに台座が載ると支持脚が浮いてしまうことがあるので、必ず台座とグラスウールのすきまを取るようにグラスウールを配置します。(短辺方向は、壁側から 150mm、長辺方向は、支持脚の台座部から約 30～60mm 程度の距離をとる)
よい例

わるい例

接着剤注入口目地部

注意 床パネル長辺に対して台座ブチルテープ面が直交となり、目地部に接着剤注入口 2 箇所が見える
6ST-GJ-111(第 3 版)2021.10.01

ように固定する。
注意 支持脚は床パネルにしっかり貼り付けてください。
浮いていると床鳴りの原因になります。

しっかり貼り付ける

注意 支持脚の下には、物をはさまないでください。
床鳴りの原因になることがあります。
支持脚は、直接スラブに接するようにします。

良い例

悪い例

悪い例

⑦床パネルを１列張るごとに、水平器またはレーザー水平器で床パネルを水平にします。
「+」ドライバーにて調整

水平器

グラスウール⑧床パネル同士のすきま（以下「目地」という）は約１５ｍｍあけます。
このとき、すきまゲージを使用すると、早く正確に施工できます。

7ST-GJ-111(第 3 版)2021.10.01

すきまゲージ

注意 床パネルとナットが触れないようにしてください。
ナットとパーチが触れると床なりの原因になります。

床パネルを張る順番は、右図（矢印）の通りです。張り方はレンガ張り

1です。
2

注意 張り仕舞いで、床パネルの幅が3２００ｍｍ以下になる場合、前の列の床パネルの幅を細く4するなどして、床パネルの幅が1820910２００ｍｍより細くならないよ15

うにしてください。

レンガ張り

注意 床パネルの表裏面に、ノコギリの切れ目などのキズのあるものは、使用しないでください。

8ST-GJ-111(第 3 版)2021.10.01

インパクトドライバー

釘打ち機

4.3 床パネル固定
床パネル上からビスまたは釘を打ち支持脚と床パネルを固定します。
コーススレッドまたはスクリューネイルは（長さ）３2ｍｍを使用します。
支持脚のビス・釘固定は下図の箇所です。
ビス

釘

支持脚

支持脚

ビスの場合釘の場合釘打ちの場合は、支持脚に均等に体重をかけて固定します。

注意 TIA-50 は、ナットの金属部分が大きいので、ビスまたは釘が金属に触れないように固定してください。

4.4 レベル再調整
レーザー水平器の場合
レーザー水平器を設置します。
かね尺等を支持脚上に立て、ドライバーでボルトを廻し、同じ位置にレーザーがあたるように高さを調整します。

レーザー水平器

水糸・定規の場合
３列おきに水糸を張り、床パネル長辺方向のレベルを調整します。
9ST-GJ-111(第 3 版)2021.10.01

スペーサ（床パネルの切れ端）①支持脚付近の水糸にあてて見る。

水糸②ボルトを回し高さを調整する。

水糸は床パネルの切れ端（以下「スペーサ」という）を挟んで強く張ります。
このとき、スペーサは同じ高さになるように使用します。
別のスペーサを水糸と床パネルの間に置き、スペーサと水糸が軽く触れる高さに支持脚を調整します。

床パネル短辺方向のレベルを調整は、定規を下図のように置いて、すきまが出来ないように調整します。

プラスドライバー

プラスドライバーでボルト部を廻すと、高さを調整できます。

すきまがないこと。

4.5 床全体のレベル点検
床のレベル調整がすべて終わったら床全体を歩いて、支持脚の「浮き」が無いか確認します。
浮いている箇所は、支持脚がスラブに付くまで、ボルトを廻します。
このとき、床パネルの水平を保つようにしてください。

浮き支持脚の上を歩いて、他よりやわらかく感じたら、浮いている可能性があります。また、支持脚固定のビス、スクリューネイルの打ち忘れも同時に確認してください。

10ST-GJ-111(第 3 版)2021.10.01

4.6 接着剤の注入
すべての支持脚に接着剤を注入します。
支持脚ボルト部と接着剤注入口に接着剤を注入します。
接着剤注入口に木くずなどゴミがある場合には必ず取り除いてから、接着剤注入口に接着剤を注入してください。
接着剤により、「スラブと防振ゴム」および「ボルトと台座ナット」を固定します。

BA-400（注入量 2ml）
ノズル先端を接着剤注入口に差し込む

支持脚ボルト部
ボルトと台座ナットを固定する（注入量 1ml）

11ST-GJ-111(第 3 版)2021.10.01

接着剤が硬化するには、1～2 日くらいかかります。この間、床上に重量物を置いたり、歩いたりしないでください。
注入量の目安は、支持脚 1 本あたりボルト固定 1ml と接着剤注入口 2ml の合計 3ml です。

4.7 合板（必要な場合のみ）
合板は床パネルと直交するように貼ります。
合板の継ぎ目は床パネルの目地部から、１００ｍｍ以上離します。
壁際は５～１５ｍｍすきまをあけます。
（なお、クッションフロア仕上げの場合には、すきまは2ｍｍ程度にします。
）
ビスまたは釘を使用し、約２００ｍｍピッチで留めます。

12ST-GJ-111(第 3 版)2021.10.01

5.その他
5.1 床先行工法の注意点
間仕切り下は、ＷＰ型の支持脚を取り付けます。
床を作る前に間仕切り位置を確認し、スラブ面に墨を打ちます。
（支持脚を取付ける目印。
）
支持脚を取付ける間隔は、パーチの短辺方向は約 308ｍｍ、長辺方向は約 459ｍｍ以内です。
なお、開口部の枠下にも支持脚を入れます。
間仕切り

施工例
TIA 型

フローリング

ＷＰ型

308459

床パネル

間仕切り
パーティクルボード
グラスウール
間仕切り

WP 型支持脚フローリング
床パネル

注意

間仕切り下のＷＰ型の支持脚が入る箇所のグラスウール幅は、グラスウールが左右の台座に接触しないすきま 30mm を取るようカットして入れます。(但しグラスウール最小寸法幅は 100mm)

グラスウール

100 ㎜以内
間仕切壁と支持脚の中心線の距離は100 ㎜以内

5.2 床に穴をあける場合の処置
床下地に穴をあけると、開口部の大きさによってその箇所の強度が低下することがあります。
開口が２００ｍｍを超える場合は、以下の条件をもとに下図に示す追加支持脚を入れます。
・開口部の四隅・パーチの目地部
支持脚の間隔が４５９ｍｍを超える場合には、中間に支持脚を追加します。
注意

床に開口部を設ける際、丸鋸の切込みが残らないようにしてください。

13ST-GJ-111(第 3 版)2021.10.01

459 ㎜以内

459 ㎜以内

459 ㎜以内

200 ㎜超200 ㎜超459 ㎜以内

200 ㎜超459 ㎜以内

459 ㎜超ボード目地

459 ㎜以内
200 ㎜超200 ㎜超459 ㎜以内

パーティクル

開口部

開口部

開口部

追加支持脚

追加支持脚

追加支持脚

開口部に目地がかかる場合には、開口が２００ｍｍ以内であっても支持脚を追加してください。

200 ㎜以内

200 ㎜以内

追加支持脚

追加支持脚

開口部

200 ㎜以内

200 ㎜以内

200 ㎜以内

200 ㎜以内

開口部

開口部

目地がかからない場合

目地がかかる場合

5.3 床暖房について床暖房パネルと組み合わせることにより、床暖房仕様の床ができます。床暖房を使用する場合は、万協エコボードＴＧまたはフローリング
床暖房パネル合板（厚１２ｍｍ推奨）を使用します。
仕上げ材は床暖房対応のものを使用します。
床暖房パネルの施工方法については、床暖房メーカーにお問い

万協エコボードＴＧまたは合板パーティクルボード合わせください。

5.4 その他の注意事項①水を使用する作業・二重床の上で、水を使用する作業を行う場合は、必ずビニールシート養生を行ってください。
②資材の仮置き・二重床の上に、資材を仮置きする場合は、１ヶ所にまとめず、分散させ、静かに置いてくだ
14

ST-GJ-111(第 3 版)2021.10.01

さい。
（目安としては２００kg／㎡まで）
・まとめて仮置きした場合、床のたわみが戻るまで時間がかかり、仕上げ材の施工に支障が出る恐れがあります。
③その他
・二重床の上は、搬入経路等で使用しないでください。
・二重床施工後、床上に強い衝撃を加えないでください。建築資材の落下などにより、パーチが割れる場合があります。
・風雨にさらされる場所への施工は、避けてください。
・施工要領書に記載のない施工をおこなう場合は、事前にご相談下さい。
・事業主様によっては、本施工要領書とは別に規定を設けている場合がありますので、ご確認の上、施工をおこなうようご注意ください。
・スラブから放出される水分が多い場合や漏水等により二重床下の空間で多湿状態（※1）
が続くと、床材の反り、突き上げなどの原因になりますのでご注意ください。
・自然現象・周辺環境等（※2）の不可抗力に起因する結露、腐食、反り、割れ又はその他の不具合による商品の交換等には対応いたしかねます。
（※1）湿度 65％以上になるとカビが生えやすい環境となり、湿度 90％を超えると数日でカビが発生する可能性があります。
（※2）火災・地震・水害・落雷などの天災地変や公害・塩害・ガス害や異常な高温・低温・多湿・過乾燥などの周辺環境「仕様は予告なく変更することがあります。
」

15

ST-GJ-111(第 3 版)2021.10.01