テクニカルインフォメーション

2009 年 11 月 30 日

テーマ

三菱電機 ｼﾘｱﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾕﾆｯﾄ QJ71C24N との接続に関して

該当機種

V8 シリーズ

No. TI-M-1019-1

1／7

１．目的
QJ71C24N は、RS-232C インタフェース(CH1)または RS-422/485 インタフェース(CH2)を装備しています。
各 CH とモニタッチ V8 シリーズを接続する際の設定手順を説明します。

２．接続環境モニタッチ： V8 シリーズ、V8i シリーズ

PLC

： QnH(Q) / QnU ＋ QJ71C24N

使用ソフト： V-SFT

Ver5、GX Developer

Ver. 8.76E

Ethernet ポート内蔵 QCPU の場合、使用可能なシリアルコミュニケーションユニットに制約があります。
シリアルコミュニケーションユニットのシリアル No.の上 5 桁が「10042」以降の場合に使用可能です。
対象型式：QJ71C24N、QJ71C24N-R2、QJ71C24N-R4
詳細については三菱電機『QCPU ユーザーズマニュアル』をご確認ください。

３．設定方法QJ71C24N の CH1 または CH2 に、以下の設定で接続します。
ボーレート： 115kbps

データ長： 8 ビット(固定)ストップビット： 1 ビット

パリティ： 偶数

V-SFT の設定
① V-SFT を立ち上げ、新規画面を作成します。
［編集機種選択］でモニタッチの機種を選択し、［OK］をクリックします。
次に、［PLC 接続機器選択］で「三菱電機 QnH(Q)シリーズリンク」を選択し、［OK］をクリックします。

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1019-1

2／7② ［接続機器設定］の［通信設定］で、パラメータの設定を行います。
以下の通り、通信パラメータを設定します。

【 通信パラメータ設定 】
信号レベル： RS-232C または RS-422/485
ボーレート： 115KBPS
データ長： 8 ビット(固定)ストップビット ： 1 ビット
パリティ： 偶数③ ［接続機器設定］ウィンドウを閉じて、モニタッチの通信設定は完了です。
モニタッチに画面データを転送します。

GX Developer の設定① GX Developer を起動します。
② ［パラメータ］→［PC パラメータ］をダブルクリックして［Q パラメータ設定］ウィンドウを開きます｡

ダブルクリック

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1019-1

3／7③ ［Q パラメータ設定］の［I/O 割付設定］を開きます。
種別［インテリ］を選択して、［選択設定］をクリックします。
※ ［選択設定］ではなく［スイッチ設定］によるパラメータ設定も可能です。(［スイッチ設定］については P4 参照。)
※ ［先頭 XY］はユニットを装着する場所によって任意に設定します。

［スイッチ設定］によるパラメータ設定については P4〜P5 に記載。

④ ［ユニット選択］ウィンドウが表示します。
ユニット種別とユニット型名を次のように設定して［OK］をクリックします。

［スイッチ設定］ウィンドウが起動するので、接続する CH1 または CH2 のパラメータ設定を行います。
P2 で設定したモニタッチの通信パラメータと合わせるため、以下のように設定して［OK］をクリックします。

CH1/2
項目動作設定独立8データビット
パリティビットあり
奇数/偶数パリティ
偶数
伝送設定
1
ストップビット
サムチェックコードあり
RUN中書込み
許可
設定変更
許可
通信速度設定115200bps
交信プロトコル設定
MCプロトコル(形式5)

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1019-1

4／7■ ［スイッチ設定］によるパラメータ設定について※ P3［選択設定］にてパラメータ設定をした場合には、［スイッチ設定］による設定は不要です。

［Q パラメータ設定］→［I/O 割付設定］ウィンドウで、種別［インテリ］を選択して、［スイッチ設定］をクリックします。

［I/O ユニット、インテリジェント機能ユニットスイッチ設定］ウィンドウが表示します。
スイッチ設定を行います。

【 CH1 で接続する場合 】
スイッチ 1：0BEE
スイッチ 2：0005【 CH2 で接続する場合 】
スイッチ 3：0BEE
スイッチ 4：0005※ スイッチ 5 は局番の設定です。
RS-422/485 の場合に設定します。

［設定終了］をクリックして［Q パラメータ設定］ウィンドウに戻ります。

【 スイッチ 1〜スイッチ 5 】
下表により、各スイッチの設定値を 16 ビットのバイナリデータに組み合わせて、各インターフェースの伝送仕様、交信プロトコルなどを設定します｡
スイッチ番号スイッチ 1

内容b15〜

b8

CH1 通信速度設定
スイッチ 2スイッチ 3b7〜b0

CH1 伝送設定

CH1 交信プロトコル設定
b15〜

b8

CH2 通信速度設定

b7〜

b0

CH2 伝送設定

スイッチ 4CH2 交信プロトコル設定

スイッチ 5局番設定

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1019-1

5／7※ 伝送設定(CH1 側：スイッチ 1(下位)、CH2 側：スイッチ 3(下位))b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
CH1 側
CH2 側
ﾋﾞｯﾄ

内容OFF(0)

ON(1)

b0

動作設定

独立連動

b1

データビット78b2

パリティビットなし

ありb3

奇数／偶数パリティ

奇数偶数b4

ストップビット

12b5サムチェックコード

なしあり

b6

RUN 中書込み禁止

許可

b7設定変更禁止許可※ 通信速度設定(CH1 側：スイッチ 1(上位)、CH2 側：スイッチ 3(上位))
通信速度ビット位置

通信速度

ビット位置

(単位：bps)b15 〜 b8(単位：bps)

b15 〜 b8

50

0FH

14400

06H

300

00H

19200

07H

600

01H

28800

08H

1200

02H

38400

09H

2400

03H

57600

0AH

4800

04H

115200

0BH

9600

05H

230400

0CH※ 交信プロトコル設定(CH1 側：スイッチ 2、CH2 側：スイッチ 4)
設定番号

内容

備考

0H

GX Developer 接続

GX Developer 通信速度、伝送仕様は自動設定。

1H

形式 1

2H

形式 2 ASCII コードによる交信で A 互換 IC フレーム、QnA 互換 2C/3C4C

3H

MC プロトコル

形式 3 フレームによる指定形式での交信用

4H形式 45H

形式 5 QnA 互換 4C フレームのバイナリコードによる交信用

6H

無手順プロトコル

無手順プロトコルによる交信用

7H

双方向プロトコル

双方向プロトコルによる交信用

8H

連動設定用

9H〜DH

設定禁止

EH
FH

CH1 と CH2 の各インターフェースを連動動作で使用するとき CH1 側に設定(CH2 側の交信プロトコルで動作)−

ROM/RAM/スイッチテスト ユニットの自己診断テスト用
単体折返しテストユニットの各インターフェースの動作確認用

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1019-1⑤ ［設定終了］をクリックし、メイン画面に戻ります。

⑥ ［オンライン］→［PC 書込］を選択し、設定した内容を転送します。
［PC/ネットワーク/リモートパスワード］にチェックを入れてから［実行］をクリックします。

⑦ 転送が完了すると、以下のウィンドウが表示されます。
［OK］で閉じます。

PLC 電源をリセットして設定は完了です。

Hakko Electronics Co., Ltd.

6／7

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1019-1

４．接続■ RS-232C※ 弊社製ケーブル型式：D9-MI2-09-□M
QJ71C24N(CH1)

モニタッチ(CN1)※ 弊社製ケーブル型式：該当なし
QJ71C24N(CH1)

モニタッチ(CN1)■ RS-422※ 弊社製ケーブル型式：D9-MI4-0T-□M
QJ71C24N(CH2)

モニタッチ(CN1)※ V806 シリーズの MJ2 で接続する場合の結線は、『V8 シリーズ接続マニュアル』をご確認ください。

お問い合わせは．
．．
発紘電機株式会社 技術相談窓口

TEL：076-274-5130 FAX：076-274-5208

Hakko Electronics Co., Ltd.

7／7