価格の改定を実施させていただくことがございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式：JC-IO
リモートI／O

ＪＣシリーズ

I／O連結ユニット
主な機能と特長●ネットワーク上の機器の入出力を連結するI／Oマッピングが可能●Modbus／TCPクライアント、SLMPクライアントに対応●異なるプロトコル間のデータ伝送が可能●Webブラウザによる入力値の閲覧、出力値の操作が可能
50

オプション仕様◆コーティング（詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。）／C01：シリコーン系コーティング ＋1,000円／C02：ポリウレタン系コーティング ＋1,000円

関連機器
・ コンフィギュレータ接続ケーブル（形式：MCN－CONまたはCOP－US）
・コンフィギュレータソフトウェア（形式：JCIOCFG）

付属品
・エンドカバー・フェライトコア
11573

機器仕様
（mm）

形式：JC－IO－N－R①
価格
基本価格 55,000円
加算価格
・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項
・形式コード：JC－IO－N－R①①は下記よりご選択下さい。
（例：JC－IO－N－R／Q）
・オプション仕様（例：／C01）

種類
N：標準

供給電源
◆直流電源
R：24V DC（許容範囲±10%、リップル含有率10%p-p以下）①付加コード◆オプション仕様
無記入：なし／Q：あり（オプション仕様より別途ご指定下さい。）

接続方式
・供給電源・RUN接点出力：
スプリング式端子接続（T字型分岐プラグ）
本体側コネクタ MSTB2,5/5-GF-5,08AU
ケーブル側コネクタ TFKC2,5/5-STF-5,08AU（適用電線サイズ：0.2～2.5mm2、剥離長10mm）
スプリング端子用推奨圧着端子
AI0,25-10YE 0.25mm2（フエニックス・コンタクト製）
AI0,34-10TQ 0.34mm2（フエニックス・コンタクト製）
AI0,5-10WH 0.5mm2（フエニックス・コンタクト製）
AI0,75-10GY 0.75mm2（フエニックス・コンタクト製）
AI1-10RD 1.0mm2（フエニックス・コンタクト製）
AI1,5-10BK 1.5mm2（フエニックス・コンタクト製）
AI2,5-10BU 2.5mm2（フエニックス・コンタクト製）
・Ethernet：RJ-45モジュラジャック
ハウジング材質：難燃性灰色樹脂
アイソレーション：Ethernet－供給電源－RUN接点出力－FE間
カレンダ時計：年（西暦4ケタ）・月・日・曜日・時・分・秒
状態表示ランプ：POWER、RUN、COM、ERROR■RUN接点出力：フォトMOSリレー（無極性）（異常時接点開）
・ピーク負荷電圧：50V max
・連続負荷電流：50mA max
・ピーク負荷電流：300mA max（0.1秒以下）
RUN接点ON／OFF
・電源投入前：OFF・ファームウェア起動時：ON・Ethernet LNK異常時：OFF

Ethernet仕様
通信規格：IEEE 802.3u
伝送種類：10BASE-T／100BASE-TX
伝送速度：10、100Mbps（Auto Negotiation機能付き）
制御手順：TCP／IP、Modbus／TCP、SLMP、HTTP、SNTP
伝送ケーブル：10BASE-T（STPケーブル カテゴリ5）、
JC-IO仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-9044 Rev.4 Page 1/6

形式：JC-IO
100BASE-TX（STPケーブル カテゴリ5e）
セグメント最大長：100m

設置仕様
消費電力
・直流電源：約2W 24V DC
使用温度範囲：-10～+55℃
使用湿度範囲：30～90%RH（結露しないこと）
使用周囲雰囲気：腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
取付：DINレール取付
質量：約190g

性能
使用電池：バナジウムリチウム二次電池（取り外し不可）
カレンダ時計：月差2分以下（周囲温度25℃）
電池バックアップ: 約2ヶ月
絶縁抵抗：100MΩ以上／500V DC
耐電圧：供給電源－Ethernet－RUN接点出力―FE間1500V AC 1分間

適合規格
適合EU指令：電磁両立性指令（EMC指令）EMI EN 61000-6-4
EMS EN 61000-6-2
RoHS指令パネル図
Ethernet表示ランプ

Ethernet用
RJ-45モジュラジャック

状態表示ランプ

DPLX

LNK

POWER
RUNCOM
ERROR

供給電源、
RUN接点出力用コネクタ
CFGJCIOCFG用ステレオジャック

JC-IO仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-9044 Rev.4 Page 2/6

形式：JC-IO■状態表示ランプ
ランプ名 表示色
POWER

緑色

RUN緑色

COM

緑色

ERROR

赤色

動 作
正常動作時点灯
Ethernet LINK 異常時点滅
DHCP によるアドレス未取得時点滅
正常時点灯
リモート I ／ O 通信異常時点滅
通信中点滅（ただし、Modbus ／ TCP、SLMP は除く）
CPU 異常時点灯■ Ethernet 表示ランプ
ランプ名 表示色
動DPLX
黄色 全二重通信時点灯
LNK
緑色 リンク確立時点灯

作

配線■供給電源・RUN接点出力の配線
基板コネクタ：MSTB2.5／5−GF−5.08AU（フエニックス・コンタクト製）
ケーブルコネクタ：TFKC2.5／5−STF−5.08AU（フエニックス・コンタクト製）
12345端子信号名機 能番号124V 供給電源24V DC
20V
供給電源0V DC
3RUN RUN接点出力
4RUN RUN接点出力5FE
供給電源接地

外形寸法図（単位：mm）■本体
7350（3）

55（4）

74115

DINレール（35mm幅）

JC-IO仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-9044 Rev.4 Page 3/6

形式：JC-IO■エンドカバー
511550ブロック図・端子接続図
EMC（電磁両立性）性能維持のため、FE端子を接地して下さい。
注）FE端子は保護接地端子（Protective Conductor Terminal）ではありません。

表示ランプ

絶回

Ethenet RJ-45モジュラジャック

縁路

制御
回路

ステレオジャックJCIOCFG用ジャック+24V

RUN接点出力 RUN

コネクタ

0V

電源回路
（非絶縁）
絶回

縁路

FE

JC-IO仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-9044 Rev.4 Page 4/6

形式：JC-IO
通信機能■IP
DHCPクライアント機能をサポート。本体IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバの手動設定も可能。
■Modbus／TCPクライアント
R3、R7などのリモートI／Oと接続し、I／Oの拡張と離れた測定箇所のデータを一括して扱うことが可能。
●接続機器（Modbus/TCPサーバ）
・TR30－G・DL8・DL30・R30NE1・R3－NE1・R3－GE1・R7E
・R9EWTU
・R6－NE1・R6－NE2・R5－NE1・D3－NE1・D3－NE2・D3－GE2・D5－NE1・IB10W2・IB10W4・IB10WS2・WL40EW2・WL40EWS2・72EM2－M4・GR8－EM
・ITシリーズ
・SG6■SLMPクライアント
三菱電機シーケンサMELSECのSLMP対応CPUユニットと接続し、I／Oの拡張と離れた測定箇所のデータを一括して扱うことが可能。
●接続機器（SLMPサーバ）
・MELSEC iQ-Rシリーズ
・MELSEC iQ-Fシリーズ
・MELSEC Qシリーズ●接続台数
コネクション数32個（Modbus／TCP、SLMPから選択）■簡易Webサーバ
本器がWebサーバとなり、ブラウザを用いて入力状態のモニタリング、出力値を設定する手動操作、設定変更が可能。
●動作検証済み端末、ブラウザ
・Windows 10(32bit/64bit)
Firefox：126.0
Chrome：125.0
Edge：125.0
・Windows 11(64bit)
Firefox：126.0

Chrome：125.0
Edge：125.0
・iPadOS 17.5.1
Safari・Android 14
Chrome：125.0●接続台数：4台I／Oマッピング機能
入力→内部レジスタ→出力のマッピング情報を登録することにより、内部レジスタを介してネットワーク上の入力データ、出力データの多重伝送やIPテレメータとして使用可能。
・内部レジスタ
L：32ビットデータを保存するレジスタ。最大256点の割付けが可能。
S：16ビットデータを保存するレジスタ。最大256点の割付けが可能。
Lの上位16ビットまたは下位16ビットを16ビットデータとして割付け可能。
B：1ビットデータを保存するレジスタ。最大512点の割付けが可能。
L、Sの特定のビットを1ビットデータとして割付け可能。
P：32ビットデータを保存し、前回サンプリングの差分値を16ビットデータとして出力するレジスタ。最大256点の割付けが可能。

その他各種機能
メンテナンス：
専用のコンフィギュレータソフトウェア（形式：JCIOCFG）を用いて、各種設定が可能。
タイムゾーン：-12：00～+13：00の間で設定

JC-IO仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-9044 Rev.4 Page 5/6

形式：JC-IO
システム構成例
下記のシステム構成にて本器（形式：JC－IO）以外は全てお客様にてご用意下さい。
リモート I ／ O やくにまる、三菱電機シーケンサなどの入出力情報を I ／ O 連結ユニット（形式：JC−IO）を介して、自由に入力信号と出力信号を接続できます。
I ／ O マッピング機能により、入出力をそれぞれ多重伝送装置のように対応させることができます。
入出力

I／O連結ユニット（形式：JCシリーズ）

リモートI／O（形式：R3シリーズ）

Modbus/TCP、SLMP

三菱電機シーケンサ
MELSEC iQ-Rシリーズ

Ethernet

くにまる親機
ワイヤレスゲートウェイ（形式：WL40EW2）

RS-485

Webロガー2
ネットワーク変換器
リモートI／O（形式：DL30） （形式：R3シリーズ） （形式：GR8−EM）

入出力

くにまる子機
少点数入出力ユニット（形式：WL40W1）

入出力■ 簡易Webサーバ■ データ蓄積■ Modbus/TCPサーバ

リモートI／O（形式：R7M）
入出力

入出力●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
お問合わせ先ホットライン：0120-18-6321

JC-IO仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jpNS-9044 Rev.4 Page 6/6