PowPak® | 取付方法

システムごとに次の部品を用意する必要があります。

CCOモジュール

041-387
Rev. A06/2012

Energi TriPak®ファミリー製品
24 V~ 	 45 mA
24 V- 35 mA

RMP-CCO1-24-JA-B

詳細については、www.lutron.comを参照するか、Lutronテクニカルサポートセンター（電話: 0120.083.417）
までお問い合わせください。

必要部品®

低電圧	重要事項:製品を取り付ける前に、必ずお読みください。

ワイヤレストランスミッタ（最低1個）PowPak CCOモジュール（最低1個）
CCOトグルボタン

CCO
状態LED•	製品の取付は、資格を有する電気工事士が電気関係法令に従って行う必要があります。
無電圧接点出力• 注:配線は適切な銅線を使用してください。
（CCO）• 本品の仕様と定格が用途に適していることを確認してください。
（クラスII/• 製品に損傷がある場合は、使用しないでください。
PELV）• 結露が明らかに付着している場合は、製品を完全に乾かして取り付けしてください。
• 動作周囲温度0 °C - 55 °C 相対湿度90%以下（無結露）。
• 室内での使用に限ります。

CCOに関する情報•	常時開接点（NO）および常時閉接点（NC）の接点を用いた無電圧接点出力を1つ搭載しています。
• 接点は継続出力動作のみを組み込んでいます。
•	接点の定格は、最大電圧24 Vでの抵抗負荷抵抗への切り替えのみとなっています。
リレー、
ソ スイッチ
電圧
負荷R
レノイド、モーターなどの誘導電圧タイプをV- 1.0 A
適切に制御するには、アプリケーションノー 00 -- 24
24 V~ 0.5 A
ト#434を参照してください。

+アドバン
スボタン

送信デバイス
Pico®
ワイヤレストランス
ミッタ

Cal.

Link
Test

PowPak CCOモジュール

Radio Powr Savr
在室センサー®

Pico®
ワイヤレストランスミッタ

TM（最大6個）（最大9個）

Radio Powr Savr
昼光センサー

TMRadio Powr SavrTM
在室センサー（最大1個）

Radio Powr SavrTM
不在センサーはじめに
1 PowPak® CCOモジュールを取り付ける

PowPak® CCOモジュール

RF範囲を最大限に広げるため、室内中央に取り付けてください。

10 m

7m
最大Pico®
ワイヤレストランスミッタ

注:CCOモジュールの電源線は任意の電極に接続できます。

電源電圧24 V~ / 24 V-

PowPak® CCOモジュールを取り付ける場合、付属の取付ネジを用いてモジュールを固定してください（下図を参照）。

Radio Powr SavrTM
在室センサー

日本

Radio Powr SavrTM
昼光センサー

室内中央に取り付けてください。
これにより適ジャンクションボックス内へ装置を取り付ける場合は、製品仕様書を参照してください。

12 m

COM

他社装置へ（コモン）

詳細情報の参照先:www.lutron.com/jp（常時閉接点）

在室不在
在室不在
目標値以下の周囲光

NO = 閉、NC = 開
NO = 開、NC = 閉動作なし
NO = 開、NC = 閉
NO = 閉、NC = 開

目標値以上の周囲光

NO = 開、NC = 閉

関連付けた在室センサーの“Test”ボタン*を、レンズが点滅す

注:CCO出力を配線する場合は、
20.5 - 1.5 mm（20- 16 AWG）の単線または撚線を使用します。

NCNO（常時開接点）

NO = 閉、NC = 開
NO = 開、NC = 閉
動作なし
動作なし
NO = 閉、NC = 開

アンエフェクトモードを使用すると、複数のCCOモジュールに関連付けられた在室センサー付き装置を、選択した負荷のみ自動的にオンになるよう設定できます。
この場合、ほかの負荷はPico®ワイヤレストランスミッタを用いて手動でオンにする必要があります。室内が不在状態になると、すべての負荷が自動的にオフになります。
CCOモジュールのCCOトグルボタンと高度動作（“ADV”）ボタ
A ンを、LEDが速く点滅し始めるまで6秒間押し続けます。

取付ネジ（2個付属）

切なRF範囲が確保されます。

CCO工場出荷時動作

アンエフェクトモード

推奨取付場所

ワイヤレス トランスミッタはす
べてPowPak® CCOモジュールから7 mの範囲内に取り付ける必要があります。

送信コマンド
オン
オフ
上昇
降下
プリセット

B るまで6秒間押し続けます。.

影響なしモードは自動的に終了します。設定後のCCOモジュC ールは、在室コマンドの影響を受けなくなります。追加のデバ
イスに対して同じ手順を繰り返してください。

* “Test”ボタンがない場合は、“Lights Off”ボタンを押してください。

電線
直径1.6 mmまたは2.0 mmの銅線を使用してください。撚線の場合は、絶縁被覆付き圧着端子（棒形）を使用してください。

® CCOモジュールに関連付ける
2 ワイヤレストランスミッタをPowPak
この手順を開始する前に、ほかのPowPak モジュールが同じビル内に取り付けられていないことを確認してください。ほかの装置のワイヤレストランスミッタが、本装®

置に誤って関連付けられる可能性があります。

A PowPak® CCOモジュールのCCO
トグルボタンを6秒間押して、関連付けモードを表示します。

被覆を10 mm剥がし、曲がっている場合はまっすぐ伸ばします。

工場出荷時設定へのリセット

B ワイヤレストランスミッタの指示ボタンを6秒間押したまま、デバイスを関連付けます。*
追加のワイヤレストランスミッタについても同じ手順を繰り返します。

注:場合によっては、PowPak® CCOモジュールを工場出荷時設定にリセットする必要があります。
CCOモジュールのアドバンスボタンを3回軽く押してかA ら、LEDがゆっくりと点滅し始めるまで押し続けます。

10 mm

1 3

実寸

LEDが3秒間点滅している間にボタンからいったん手を離してB から、再度3回軽く押します。LEDが速く点滅し、工場出荷時設

Test
Cal.

Link
Test2
注:各手順が完了すると完了状態を示すため、CCO モジュールの接点が開閉します。

限定保証

ルートロンアスカ株式会社は、その裁量により、ご購入より１年間を限度として、ルー
トロンアスカ株式会社の責めに帰すべき事由により生じた製造上の欠陥のある本製品またはその部品（付属品を除きます）を修理または交換いたします。修理または交換にあたっては、不具合の生じたユニットをルートロンアスカ株式会社に返送していただく必要があります。詳細については、ルートロンアスカ株式会社までお問い合わせください。
本製品の保証は、本条項記載のものに限られます。本製品の保証の対象からは、取り付け、配線、取り外し、誤用、乱用、不十分・不適切な修理に起因する本製品の不具合、本製品の不具合により本製品以外の生命、身体、財産に生じた損害、特別の事情から生じた損害、逸失利益は除かれます。また、ルートロンアスカ株式会社が、本製品の製造上の欠陥に起因して生じた損害につき負う責任は、本製品の購入価格を限度とします。
本製品の保証に関する準拠法は、日本法とします。本製品の不具合から生じた紛争については、東京地方裁判所を、第一審における専属的合意管轄裁判所とします。

1 3

2

NECは、National Fire Protection Association, Quincy, Massachusettsの登録商標です。Lutron、PowPak、Energi TriPak、Picoおよび は登録商標です。Radio Powr Savr
は、Lutron Electronics Co., Inc.の商標です。
©2012 Lutron Electronics Co., Inc.
Lutronアスカ株式会社〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-20 第16興和ビル南館4階

3 ワイヤレストランスミ
ッタを適切な場所に取り付ける* gボタンがない場合は、“Lights Off”（照明オフ）
ボタンを押してください。

C PowPak® CCOモジュールのCCOトグルボタンを6秒間押して、関連付け設定を終了します。

4 昼光センサーを設定する

注:CCOモジュール付き昼光センサーをご使用の場合は、手順4のみに従い、光源を切り替えるデバイスを制御してください。

チューニング（オプション）

PowPak® CCOモジュールのCCOトグル

A ボタンまたは関連付けたPico®を用いて室内の照明を点灯します。

関連付けた昼光センサーの“Cal.”
B ボタンを6秒間押し続けてください。
LinkTest

注:詳細については、個別の部品取付マニュアルを参照してください。

定にリセットされたことを示します。
注:本装置の関連付け設定や既存のプログラミング設定が消去されるため、プログラミングし直す必要があります。

C 退出後5分間で校正が完了します。
注:校正が完了すると全照明が点滅し、昼光モードになります。

Cal.

Link
Test

A 昼光センサー1個で複数のリレーモジュールを用いて、複数のゾーンに異なる昼光レベルで照明を点灯する場合は、昼光センサー（LRF2-DCRB）取付説明書のチューニング手順に従ってください。
取付説明書に記載されている調光/スイッチボタンの代わりに、CCOトグルボタンを使用してください。

トラブルシューティング

www.lutron.com

CCO制御デ • PowPak® CCOモジュールに適切に電源が入っているかどうか確認してください。
バイスがワ
イヤレストラ • CCO制御デバイスがPowPak® CCOモジュールに適切に接続されているかどうか確認してください。
ンスミッタに イヤレストランスミッタがPowPak® CCOモジュ反応しない • ワールに適切に関連付けられているかどうか確認してください。
• ワイヤレストランスミッタの電池が正しく取り付けられているかどうか確認してください。
• PowPak® CCOモジュールに最大数のワイヤレストワイヤレスランスミッタが関連付けられています。以前に設定トランスミッしたワイヤレストランスミッタを取り外すには、ワイタをヤレストランスミッタの関連付けに使用したボタン
PowPak®
を3回軽く押し、3回目に押した時にそのまま3秒間CCOモジュ押し続けてから、さらに3回軽く押します。
ールに関連付けることができない