［異常時通報連絡の公表文（様式１−１ ）］
伊方３号機ヒドラジン原液タンク抜取作業中のヒドラジン漏えいについて
19．10．10
原子力安全対策推進監(内線2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・無
[評価レベル −]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量−]
１９年 ９月１３日１０時４０分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
９月13日(木)11時30分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ９月13日(木)10時40分頃、定期検査中の伊方３号機において、ヒドラジン原液抜取作業中のところ、ヒドラジンが漏えいした。
２ 抜取作業を中断し漏えいは停止した。
３ 本事象による環境への放射能の影響はない。
その後、四国電力(株)から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ 調査の結果、ヒドラジン原液タンクから仮設受入容器へ仮設ポンプによりヒドラジンを移す際、ヒドラジン約20リットルが仮設受入容器から溢れ、地面及び側溝に漏えいした。
２ 漏えいしたヒドラジンは回収し、総合排水処理施設で処理した。
３ 作業員の負傷はなかった。
４ 引き続き、原因については調査する。
県としては、八幡浜保健所の職員が発電所に立ち入り、現場の状況等を確認しました。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力100％） ・停止中
運転中（出力 99％） ・停止中
運転中（出力 ％） ・停止中
通常値
・
異常値
通常値
・
異常値

（参考）

１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器
原子炉で温め られた高温の水を利用 して別の水（２次冷却 水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納 容器ｽﾌﾟﾚｲ 冷却器：管理区域

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]（高圧タ ービンへ）○原子炉容器
ウラン燃料を 核分裂させて、その時 に出る熱で水（１次冷 却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧タ ービン を出た 蒸気を加熱 し、蒸 気中の 水滴を除去する。

高圧 注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉 に低圧大容量で注水し、燃料を冷 却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余 熱除去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

放水口
復水ポンプ

○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

２次冷却水を 加熱し、熱効率を向上させる。

高圧
給水加熱器

充てんポンプ

復水脱塩装置ヒドラジン注入ポンプ

低圧
給水加熱器

ヒドラジンタンク

ヒドラジン
原液タンク
仮設ポンプ

主給水ポンプ

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管 理区域内で使用した清 掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

仮設受入容器ヒドラジン原液タンク抜取作業中のヒドラジンの漏えい

伊方３号機 ヒドラジン注入系統概略系統図

原液抜き取り系統（フランジ下流は仮設）
ヒドラジン
原液タンク

仮設ポンプ

P
原液抜き取り用
フランジ

仮設受入
容器

原液タンク出口弁

駆動用空気弁
駆動用空気

ヒドラジン
タンク

湿分分離加熱器

低圧
タービン

蒸気発生器

高圧
タービン
復 水 器
復水ポンプ P

ヒドラジン注入系統（プラント運転時）

復水脱塩装置高圧給水加熱器

ヒドラジン注入ポンプ
主給水ポンプ P

脱気器

壁の向こう側にヒドラジン原液タンクが設置されている。

仮設受入容器からヒドラジンがあふれ漏えい

漏えいした仮設受入容器

ヒドラジン漏えい
仮設受入容器周辺漏えい状況

ヒドラジン回収状況

側溝のヒドラジン回収状況

ホースにより壁の向こう側へ移送

仮設ポンプ

ヒドラジン原液タンク

用語解説○ヒドラジン
機器・配管などの腐食抑制剤(脱酸素剤)として、２次系に添加されている。

○ヒドラジン原液タンク
２次系の水質調整のためのヒドラジンを貯蔵しているタンク。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射 線テレメータ 装置により確認 ）平成19年９月13日(木)
測定値（シンチレーション検出器）
測定局
時刻10:20 10:30 10:40 10:50
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越) １８１８１９１９九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２４２５２４２５
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１６１６１６１６
媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２２２２２２２３
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２７２７２７２７
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１３１３１３１３加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２８２７２７２７
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２２２２２２２２四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
１６１６１６１６
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
１６１６１６１６
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
１６１５１６１６
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3
１４１４１４１４㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
１５１６１５１５※降雨の状況： 有 ・ 無伊 方発 電所 の 排気 筒モ ニ タ等 にも 異 常な かっ た 。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
11:00 降雨時 降雨時以外
１８４１１８２５４６２４１６３５１６２２４１２１２８４６２６１３３９１３２８４３２３２２３６２３１６３９１６１６４１１６１６４１１５１５４２１４１６４１
１６（参 考）１ 環境 放射 線の 測定 値は、 降雨 等の 気象 要因 や自 然条 件の 変化 等に より 変動 する ので 、原 子力 安全 委員 会の 環境 放射 線モ ニタ リング 指針 に基 づき 、測 定値 を「 平常 の変 動幅 」と 比較 して 評価 して いま す。
「平 常の 変動 幅」 は、 過去 ２年 間（ 平成 15、1 6年度 ）の 測定 値を 統計 処理 した 幅（ 平均 値± 標準 偏差 の３ 倍） とし てお り、 一般に 、測 定値 が「 平常 の変 動幅 」の 最
大 値以 下で あれ ば、 問題 のな い測 定値 と判 断され ます 。
２ 環境 放射 線は 線量 ( グﾚｲ) で表 され ます が、一 般的 に、 これ に0 .8を 乗じて 、人 の被ば くの 程度 を表 す線 量(ｼ - ベﾙﾄ )に換 算し てい ます 。
例え ば、 線量 率約 20ﾅﾉ グﾚｲ／ 時の 地点 では 、１ 年間 に約 0.14ﾐ ﾘｼ- ベ ﾙﾄ（ ミリ はナノの 100 万倍を 表す ）の 自然 放射 線を 受け るこ とと なり ます が、 これ は、 胃のＸ 線検 診を １回 受け た場 合の ４分 の１ 程度 の量 です 。