流水システム天井
漏水を

特約店

本社営業部
東京支店
名古屋支店
九州営業所
大阪工場
関東工場

東 大 阪 市 角 田 1 - 8 - 1 〒578-0912 TEL.（072）962-7321 FAX.（072）965-6954
東 京 都 中 央 区 八 丁 堀 3 丁 目 7 - 1 TEL.（03）3552-0191 FAX.（03）3552-0190
宝ビル本館 4F 〒104-0032
名 古 屋 市 中 村 区 則 武 1 - 1 0 - 6 TEL.（052）453-2247 FAX.（052）453-2248
側島ノリタケ第1ビル504号室 〒453-0014
福 岡 市 博 多 区 博 多 駅 南 1 丁 目 7 - 2 2 TEL.（092）432-8619 FAX.（092）432-8620
ブックローン福岡ビル4F B号室 〒812-0016
東 大 阪 市 角 田 1 - 8 - 1 〒578-0912 TEL.（072）962-7380 FAX.（072）965-7222
千葉県富里市美沢7番7号 〒286-0225 TEL.（0476）90-0031 FAX.（0476）90-0032

Eメール ● mail@morison.co.jp
ホームページ ● http://www.morison.co.jp

森村金属検索※印刷のためカタログのカラーと現物の感じは多少異なることがあります。
※このカタログに掲載しております製品の仕様は、改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

森村金属株式会社

天井裏で流すJR東日本・共同開発

流水システム天井
漏水を

天井裏で

流

流水天井 開口部納まり施工例■点検口450角 施工例

す●特許番号／第4621262号

■化粧側

■下地側

■ダウンライトパネル 施工例

現在、高架下駅や地下駅等の駅舎天井では、漏水問題が深刻化しています。
ボード系材料が水分を吸収してもろくなり、落下する事象が発生しているのです。
中でも、高架下駅においては、高架橋から流れ出る雨水の問題が懸念されています。
漏水を完全に防ぐことは困難で、対策としては二重天井で雨水を防ぐという方法が考えられます。
ただ、既存高架橋の寸法上、天井が二重となる仕様により天井高が抑えられ、通行するお客さまの快適性を制限する一因となってしまいます。そこで弊社ではＪＲ東日本と共同で、これら別々の性能を持つ天井を一体化し、問題点を解決した商品「流水システム天井」を開発致しました。

■化粧側

■下地側

見た目も従来の金属天井の良さを取入れ、意匠性にもすぐれており、漏水の多い高架下駅には最適です。

ＰＯＩＮＴ

開発目的

天井裏の漏水を処理する上での最大の難点は、天井面に二重天井では材料コストや工期がかかること、懐が必要付属する設備開口照明・空調・点検口等であり、それらのになる事などの問題点があります。

処理をどのようにクリアするかが大きなポイントとなりま少量の漏水を処理できる導水システム天井があります

す。天井面には丸や四角といった様々なサイズの開口がが、流水システム天井は、より多くの水量を処理できるこ施されますが、それらに対応できる流水見切と専用のガとを目的にしています。

スケットをモリソンはＪＲ東日本と共同開発致しました。

■ダウンライト開口 施工例

■化粧側

■下地側

流水システム天井

HPで施工例をご覧いただけます▶

■参考納まり図 （単位：㎜）
60

壁■壁取り合い部

ダウンライトパネル700角■点検口部

ダウンライトパネル300角

吊ボルト
壁
設備開口笠 0.3ｔ
照明ボックス開口
1250×300

点検口450角

調節ハンガー

ガスケット

補強材

壁面用水切

454

野縁

2800

2680

240

2680

2800

3000

野縁受け

野縁

MR-241-1.0t

ダウンライト150Φ

MR-241-1.0t
点検口
後付目地ガスケット
MR-241-1.0t

流水見切
押さえ金具
MR-241-1.0t

ガスケット5×20
押さえ金具
流水見切受樋化粧カバー

4515※笠のL寸は、懐に比例しますのでご注意ください。

60

■水下樋部

■照明ボックス部調節ハンガー
野縁受け

受樋吊ハンガーチャンネルクリップ
落し口

5120

野縁

60

設備開口笠 0.3ｔ

水勾配

5290

吊ボルト

1調節ハンガー100

チャンネルクリップ20mm

野縁MR-241-1.0t
化粧受樋
押さえ金具
流水見切
スパン長さ

MR-241-1.0t

化粧受樋止め金具 1.6t

■断面形状

MR-241-1.0t
60

300

スパン長さ

60

化粧受樋止め金具 1.0t

5.8○働き巾： ２５０㎜
○面

幅：２4０㎜

6 1
13.5R0■ダウンライト部

27

質： カラーアルミ

8○材■ダウンライトパネル300角部

1

厚：１．
０㎜

ガスケット 5×20

60

○板

24

27

ＭＲ-241

壁仕上げ：別途

35

設備開口笠 0.3ｔ
240

設備開口笠 0.3ｔ

21

吊ボルト

吊ボルト

調節ハンガー

調節ハンガー23

働き巾 250

野縁受け○目地幅： 10㎜チャンネルクリップ
野縁受け

チャンネルクリップ
野縁AL-1.0t □330

野縁

150
押さえ金具
流水見切
スパン長さ

MR-241-1.0t■流水見切ベース

6045

330

45

MR-241-1.0t

MR-241-1.0t

設備丸開口ガスケット

スパン長さ

スパン長さ

スパン長さ

21516+20

質： アルミ型材

300

59.313○材■流水見切セット＝■ダウンライトパネル700角部

3

流水見切

■流水見切化粧カバー

1.2

MR-241-1.0t
60

16.6

28.4

■開口アングル処理部

15

水上
水の流れ（単位：㎜）

水上MR-241-1.0t

水の流れ

設備開口笠 0.3ｔ

吊ボルト
調節ハンガー■カラーバリエーション

C-223 フレッシュホワイト

シール処理

チャンネルクリップ野縁受け野縁

C-551 ステンカラー

MR-241-1.0t 押さえ金具
流水見切
スパン長さ

AL-1.0t □730

開口部
開口部

600

60700

604573045

水除けアングル
L-15×30MR-241-1.0t
スパン長さ

設備開口笠 0.3ｔ
水下

※同じ色番であっても、コイルロットが異なる場合は色味に差異が生じますので、ご注意ください。
※色見本は、印刷のため現物とは異なる場合がございます。別途色見本をご確認ください。 ※常備色以外のカラーおよび、指定色焼付塗装に関しましては、弊社営業担当にご相談ください。

水下流水試験データ■試 験 体振動試験データ■試験方法

5,120㎜×2,680㎜（約13.7㎡）に、開口300㎜×1,250㎜・700㎜×700㎜・パイプに流水穴を開けスパンドレルの裏面に降雨強度。140㎜/ｈに相当する水（1,918ℓ/ｈ）
を流454㎜×454㎜・300㎜×300㎜・φ152を施工。

■試 験 体水し、10分に1回漏水の確認を3回行った。

鉄骨枠、3,000㎜×2,250㎜に試験体2,650㎜×2,075㎜をスパンドレルで施工し、照明用開口■試験方法■結■考果察加振方法：正弦波加振（加振振動数80Hz、加振レベル1m／s ）加振時間：416時間
測定方法：加速度計 5点（目視による確認）

として、300㎜×1,000㎜、300㎜×300㎜、点検口450角用として454㎜×454㎜、ダウンライト部として、スパンドレル目地部150φ開口をそれぞれ開口として施工。

※140㎜/hの降雨強度を排水量にすると、140㎜/h×13.7㎡＝1,918ℓ/h。
※天井面に均等に流れた場合とする。

加振方向：水平加振
2

時間

50時間

100時間

200時間

300時間

400時間

416時間

状態

異常なし

異常なし

異常なし

異常なし

異常なし

異常なし

振動試験結果が示している通り、目視による異常が無かったことから、電車の振動による天井材（特にガスケット）の各部材の接合部のずれ・ゆがみは、ないものと判断できる。

保証と免責について■保証期間
本商品からの漏水について、登録された本商品取り付け完了日から起算して10年間。
■保証内容（単位：㎜）

果時間

部位10分

見切
○300×1,250○

700 ×700○

454 ×454○

300 ×300
○

152φ
○

20分

○

○

○

○

○

○

30分

○

○

○

○

○

○

社へ自主検査シート（施工途中自主検査シート及び施工完了時自主検査シー等）
による不具合又はこれらによって商品性能を越える事態が発生した場合の⑥犬・猫・鳥・鼠等の小動物又はツルや根等の植物による不具合。て、
下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。

⑦犯罪等の不法な行為による破損や不具合。

②この保証は流水見切が排水できる水量以内（13.5ℓ／min）
で生じた漏水不具⑧施工要領書に記載された事項に反した施工・取扱いによる不具合。

合について保証をするものであり、流水見切の排水量を超える水量において生⑨建設業社の施工管理が充分になされなかったことによる不具合。

じた漏水に対して保証をするものではありません。

⑩現地調達品等、弊社純正部品以外の取付けによる不具合。

因で天井に流れ込んだ水は、保証の対象外となります。
④天井材金属表面の結露による水滴落下は保証の対象外となります。
⑤保証の対象は、本商品のみです。本商品の不具合に起因する付随的損害は保証の対象外です。

■考察

※注意

降雨強度１４０㎜/ｈに相当する水量を想定した場合、開口寸法の大きさ（長さ）の注意が必要になる。この実験では、試験体開口寸法（Ｌ＝1,250）
が限界であることから、スパンドレル方向に対して直角に位置する場合、これ以上大きく開口を取ってはならないことがわかる。開口寸法が試験体よりも大きい場合は、開口寸法の長手方向とスパンドレル方向が同じ向きにすることが必要になる。

不具合。

いを前提に、登録された保証期間内に不具合が発生した場合に、不具合につい縦樋へ誘導するものであり、水道管の破損・破裂等々、本商品のシステム外の要天井仕上材に降雨強度１４０㎜/ｈに相当する水量を均等に流した結果、処理することができた。この時、スパンドレル1枚に流れる水量は２．
７ℓ/ｍｉｎであった。これ以上の水量になると、開口部からのオーバーフローが発生する。このことから、高架下駅での天井漏水に対応できると考えられる。

して起きる腐食による不具合および異常な高温・低温・多湿による不具合。
⑤天災その他の不可抗力（例えば、暴風・豪雨・高潮・地震・落雷・洪水・地盤沈下・火災③本商品（流水システム天井）は、躯体からの 漏水 を上下へ導き横樋へ落とし、○ 漏水なし
× 漏水あり変色等）又はこれらに伴うさび・カビ又はその他の不具合。
④大気中の砂塵・燻煙・各種金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガス等が付着①本商品が施工要領書に従って取付け・施工がなされ、完成引き渡し前に予め当ト）が提出されており、かつ取扱説明書に従った定期点検および正常なお取り扱■結③商品または部品の経年変化（使用に伴う消耗・摩耗等）、経年劣化（部材の変質・⑥取扱説明書のご提示および、保証期間が登録されていることが保証条件となります。
■免責事項⑪施工完了後における改修・補修ならびに設備機器あるいは付属品等の取付けによる不具合。
⑫保証期間経過後に申し出たもの、又は保証期間内でも初期の損傷を当社に速やかに連絡せず、長時間放置したために生じたことによる不具合。
⑬お客様ご自身での組立て・取付け・修理・改造（必要部品の取外し）に起因する不具合。
⑭メンテナンス上の不備に起因する商品の不具合（例えば商品・部品を長期間による、清掃・水洗い・適切な維持管理・定期点検等々をしないことに因って起きる腐食・シミ・汚れの発生。）

以下の場合に該当する不具合であると当社が判断するものについては、保証の対⑮本製品の施工工事以外での建築施工上の欠陥による不具合。

象外となり、当社が修理する場合は有料となります。

⑯適切な維持管理、定期点検を行わなかったことによる不具合。

①当社の手配によらない第三者の加工・組立て・施工・保管・運搬・管理・メンテナン⑰本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合。

ス・改修等に起因する不具合。
②見切の排水性能を越えた性能を必要とする場所に取り付けられた場合の不具合。

⑱提出された検査シート（施工途中自主検査シートおよび施工完了時自主検査シート）に事実と異なる記載があった場合。
⑲取扱説明書のご提示がない場合。