この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

3766831-4-994

5システム概要日常点検・お手入れ方法

お 客様 用
高圧ガス保安協会

YSC − 29AYSC − 29B

型式名

項目

検定合格品

発売元
及び 発売元（本社）
製造元 〒108-0075 東京都港区港南一丁目8番15号Wビル7F

機器連動型無線ユニット
ガス漏れ無線ユニット

製造元（天竜工場）〒431-3393 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23番地
TEL 053(925)4111

取扱説明書＜保証書付き＞・機器連動型無線ユニット（以下、YSC−29A）、ガス漏れ無線ユニット（以下、YSC−29B）をお取付けいただきありがとうございます。
・この取扱説明書は、YSC−29A 及び YSC−29B の取扱い方法を説明したものです。
・お使いになる前に、この取扱説明書をよく読んで、内容を理解した上で、取扱ってください。
・ガスもれ事故、火災などの防止装置ではありません。
・ガスもれ事故、火災などによる損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
・取扱説明書は取付け後もお手元に保管し、いつでも使用できるようにしておいてください。
・取扱説明書を紛失された場合は、販売店または、最寄りのお客様ご相談窓口にお問い合せください。

1

作動説明

システム図
マイコンガスメータ YSC－29A

ガスもれ警報連動遮断

内容

ガス漏れ警報器
YSC－29B

遮断

ガス漏れ警報器が作
動 すると、 マイコン
ガスメータを遮 断します。
【連動可能台数】

本製品は、電波を利用している関係上、外乱や電波環境の変化により通信が失敗する恐れがあります。そのような状態に陥った場合、警報ランプの点滅によりお知らせしますので、下記要領にて定期的な日常点検をお願いします。

1 ヶ月に 1 回、警報ランプの状態を確認してください。
必ず行う
点滅している場合は、販売店までご連絡ください。

YSC−29A 1台に対して YSC−29B 1台

ＣＨＥＣＫ！
マイコンガスメータ YSC－29A

機器連動型無線ユニット（YSC−29A）

火災警報
連動遮断

火災警報器

ＣＨＥＣＫ！

火災警報器が作動すると、 マイコンガスメータを遮断します。
【連動可能台数】

遮断

YSC−29A1台に対してY S C−2 6 (O)/( K )5台まで

なかまうちシステムで、火災警報連動遮断システムを運用している場合、必ず行う火災警報器の連動点検を実施すると、連動先のマイコンガスメータも遮断します。混乱防止のため、連動先に対し、事前に点検の実施についてご連絡ください。

A宅

ガス漏れ無線ユニット（YSC−29B）

・YSC−29A：マイコンガスメータに接続され、YSC−29Bからの遮断要求信号により、マイコンガスメータを遮断する装置です。
（ガスもれ警報連動遮断）
また、別売り品の火災無線ユニット（YSC−26）との連動も可能であり、火災警報により、マイコンガスメータを遮断することも可能です。( 火災警報連動遮断 )・YSC−29B：ガス漏れ警報器に接続され、警報器が作動した際に、YSC−29A に対して遮断要求信号を無線送信する装置です。

YSC－26

マイコンガスメータ YSC－29A

火災警報連動におけるなかまうちシステム

YSC－26

お手入れ方法

火災警報器

A 宅の火災警報器が作 動 すると、A 宅 のマイコンガスメータを遮 断 すると共 に、B宅のマイコンガスメータも遮断します。

遮断B宅【連動可能軒数】
自宅を含め 3 軒まで

・火災警報連動遮断システムにおいては、はなれ家等の隣家との連動を行うなかまうちシステムの使用が可能です。
（隣家で火災警報器が作動した場合に、自宅のマイコンガスメータも遮断させることが可能です。）
火災警報連動システムにについては、「火災無線ユニット（YSC−26(O)/(K)）の取扱説明書を参照ください。

お手入れをされる場合は、布に水もしくは石けん水を浸し、よく絞ってから汚れをふき取ってください。
・内部は電気部品が入っているので、水が浸入しない一般的な禁止ように注意してください。
・お手入れには中性洗剤、塩素系漂白剤、ベンジン、シンナー及びアルコールは使わないでください。
中 性洗剤等を使用すると、無線ユニット本体の表面を傷めることがあります。

一般的な禁止遮断キリトリ2

特に知っておいていただきたい事

安全上のご注意YSC−29A、YSC−29B を正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、この取扱説明書にはいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定されることを表しています。
この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または警告 重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。
注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、及び物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。
分解禁止

一般的な禁止○本 無線ユニットは、ガス漏れ警報器や火災警報器が作動した時以外に、無線通信異常や機器の異常が生じた際にも、マイコンガスメータを遮断します。
この場合、遮断から 5 分以上経過後に、マイコンガスメータの取扱説明書の手順に従って、ガスを復帰させてください。（5 分経過するまではガスを復帰することができません。）その上で、販売店までご連絡ください。
○コンセント抜け検出機能付きガス漏れ警報器（YF − 439）の場合、コンセントを抜くと、マイコンガスメータを遮断します。
誤って、コンセントを抜いてしまった場合には、コンセントを差し込んだ
上で、5 分以上経過後に、マイコンガスメータの取扱説明書の手順に従って、ガスを復帰させてください。

4警報ランプ表示

10 秒

電池電圧が低下した場合、必ず販売店までご連絡ください。
電池切れをそのままにしておきますと正常に動かないばかりでなく、電池が液もれする恐れもあ必ず行うります。電池の液もれにより火災や周囲汚損の原因となります。
強い電界・磁気を発生する機器や無線を利用した機器、及び金属製の遮蔽物を近くに置かな一般的な禁止
いでください。電波の到達に影響がでたり、誤動作の原因となります。

766831-4-994_YSC-29AB取説.indd

1YSCー29A
年月

対処方法

証

電池電圧低下 遮断しません

期間

お取付け年月日より1 年間日

〒
ご住所
お名前
電話（）

〒
10 秒

無線通信異常遮断します

YSC− 29A

販 売店までご連絡ください

警報ランプ（緑）10 秒

YSC−29A、YSC−29Bの取付位置を移動させないでください。位置を変える必要が生じた場合必ず行うは、必ず販売店までご連絡ください。正常に動作しない原因となります。
落下させたり衝撃を与えるような取扱いはしないでください。
一般的な禁止故障の原因となります。

マイコンガスメータの遮断

YSC－29A

10 秒

販売店

水をかけたり、ぬらしたりしないでください。
一般的な禁止発火・故障の原因となります。

型式名

保警報ランプ（赤）注意
絶対に分解・改造しないでください。
分解禁止
発火・故障の原因となります。

異常内容

機器連動型無線ユニット

このたびは、機器連動型無線ユニット YSC－29A をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
この保証書は、本製品の保証期間内において取扱説明書に基づいた正常な使用状態で異常、故障が発生した場合、本書記載内容にて無償点検あるいは、無償取替えを行うことを、お約束するものです。ただし電池は保証対象外です。

お客様

警告

心臓ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよく相談してください。本機からの電波がペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

機種

製品名

お取付け年月日

各部の名称とはたらき必ず行う

保 証 書

電池電圧低下 遮断しません
電話
断線等の故障遮断します

YSC− 29B
警報ランプが点滅している場合は、必ず販売店までご連絡ください。
マイコンガスメータが遮断した場合には、遮断から５分以上経過後に、マイコンガスメータの必ず行う
取扱説明書の手順に従って、ガスを復帰させてください。（５分経過するまではガスを復帰することができません。）

発売元
及び製造元（）発売元（本社）〒108-0075 東京都港区港南一丁目8番15号Wビル7F
製造元（天竜工場）〒431-3393 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23番地 TEL053-925-4111（お問合わせ先）
ガス機器事業部〒431-3393 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23番地 TEL053-925-4511

2023/03/03

15:22:09

6

故障かな？と思ったら点検
処置
なかまうちシステムの連動先で点検元が 不明な場合は、販売
連 動 点検を実 施していません
店までご連絡ください。
か ? 連動先にご確認ください。
覚えのない遮 断が ガス漏れ警報器（Y F−439）のコンセントを差してください。
コンセントが抜けていませんか?
発生する。
「4. 各部の名称とはたらき」を警報ランプが点滅していません
参照の上、販売店までご連絡くか?
ださい。
マイコンガスメータ 遮断してから 5 分経過していま 5 分以上待ってから復帰させてが復帰できない。 すか ?
ください。
「4. 各部の名称とはたらき」を
警 報ランプが点 滅−参照の上、販売店までご連絡くしている。
ださい。

8

ガスもれが発生した場合危険状態

7

仕様

火や火花により、もれたガスに引火して爆発する危険があります。警報音が鳴っている間は、次のことを必ず守ってください。
・火気を絶対に使用しないこと。
火気厳禁

・ガス漏れ警報器の電源プラグ   をコンセントから抜かないこと。
禁止
一般的な禁止・換気の時は電灯、蛍光灯その他の   電気製品のスイッチを入れたり、   切ったりしないこと。（特に夜間）機器連動型無線ユニット
ガス漏れ無線ユニット（YSC− 29A）（YSC− 29B）
001YVB1159
001YVB1160
TELEC 認証番号
（平成 20 年 11 月 5 日取得） （平成 20 年 11 月 5 日取得）
ガス漏れ警報器
接続機器
マイコンガスメータ（無電圧出力型、出力遅延 38 秒以下）
警報ランプ
１灯式（赤）
１灯式（緑）
無線周波数
429MHz 帯 特定小電力無線 出力 10mW 以下
最大 100m（見通し距離）
無線通信距離※使用環境により短くなる場合があります。
使用温度範囲
− 10℃〜 50℃（結露しないこと） 0℃〜 40℃（結露しないこと）
電源
DC3V（リチウム電池×２）交換可 DC3V（リチウム電池×１）交換可
電池寿命
通常の使用状態において約 10 年
外形寸法図
170H×110W×38D mm
89H×40W×21D mm
質量約 260g
約 50g
項目

メモ

禁止
禁止
禁止
一般的な禁止一般的な禁止一般的な禁止   換気扇・扇風機などは危険です   から絶対に使用しないこと。

●ガス漏れ警報器の警報音が鳴ったら次の手順で処置してください。
①燃焼器具の器具栓を閉め、ガスの元栓を閉めてください。

閉める
必ず行う

②窓や戸を開け自然換気してください。

開ける
必ず行う

キリトリ

③警報音が鳴り止まなかったら、ただちに販売店までご連絡ください。

連絡する必ず行う※たびたび警報音が鳴る場合は、ガス機器の点検を受けてください。

保証規定
1. 表記の保証期間内に正常なご使用状態において、異常が認められた場合には、お申し出により無償点検あるいは、無償取替えをいたします。
2. 次のような場合には、保証期間内でも有償点検あるいは、有償取替えとなります。

④ガスが警報設定値以下になると警報音は自動的に止まりますので、止まってからガスもれの原因を点検してください。
ガスもれの原因として、煮こぼれ、ゴム管のはずれ、ゴム管の亀裂、ガス器具の立ち消え等が考えられます。

調べる
必ず行う

①本製品に異常が認められない場合。
②取扱説明書に基づかないで使用し、故障もしくは損傷した場合。
③火災・天災・異常電圧・異常温度等の不可抗力による破壊または損傷した場合。

⑤マイコンガスメータが遮断した場合には、ガスもれ箇所を復旧し、警報器の警報音が鳴り止んでから、5 分以上経過後に、マイコンガスメータの取扱説明書の手順に従って、ガスを復帰させてください。（5 分経過するまでは、ガスを復帰することができません。）④取付位置が浴室・高温多湿等著しく不適当な場所で使用した場合の故障または損傷した場合。
⑤お買上げ後分解や改造等をされた場合の故障または損傷した

9

火災が発生した場合場合。

危険⑥取付後の取付場所の移動、落下等による故障または損傷した場合。
⑦水や煮こぼれ等の液体、または動植物による故障または損傷し消火が不可能なときは、避難してください。

必ず行う
避難する

た場合。
⑧この保証書のご提示がない場合。
⑨取付年月、販売店名の記載がない場合。
3. この保証書は日本国内のみにおいて有効です。
This warranty is valid only in Japan.
4. なお、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

・火元の確認をしてください。

確認する
必ず行う

・必要な消火手段をとってください。
初期消火
必ず行う

119 番への通報
必ず行う

お客様ご相談窓口
ガス機器事業部［北海道］ 札 幌
［東 北］ 仙 台
［関 東］ 東 京
埼 玉［中 部］ 名古屋
静 岡
［関 西］ 大 阪
［中 国］ 広 島
［四 国］ 高 松
［九 州］ 福 岡

053(925)4511
011(852)2914
022(284)911403(5782)2702
048(654)2071
052(769)1532
054(283)1151
06(6458)8185
082(568)7802
087(833)3335
092(411)4834※機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずに販売店または、最寄りのお客様ご相談窓口にご相談ください。
なお、当社ホームページにおいてもご案内申し上げております。
URL：http://www.yazaki-group.com※電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

お願い●この保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

766831-4-994_YSC-29AB取説.indd

22023/02/28

13:45:28