テクニカルインフォメーション

2018 年 8 月 7 日

テーマ

横河電機 FA-M3R F3SP66-4S/F3SP67-6S シリアル接続・Ethernet 接続

該当機種

V9 シリーズ

No. TI-M-1253

1／11

1. 目的
横河電機製 PLC FA-M3R の F3SP66-4S、F3SP67-6S の SIO ポート（シリアル）、TX ポート（Ethernet）と V9 シリーズを接続する際の設定手順を説明します。
本資料では、F3SP66-4S との接続を例にして説明します。

2. 接続環境モニタッチ：V9 シリーズ

PLC：FA-M3R

内蔵 LAN ポート使用

使用ソフト：V-SFT-6、WideField3 Version R3.02

F3SP66-4S

3. 設定方法■SIO ポートとの接続（シリアル接続）
SP66-4S の SIO ポートに、以下の設定で接続します。
ボーレート：115200bps

パリティ：偶数

チェックサム ：なし

V-SFT-6 の設定①V-SFT-6 を起動し、新規画面を作成します。
［編集機種選択］でモニタッチの機種を選択し、［OK］をクリックします。
次に、[PLC1 接続機器選択]で「横河電機FA-M3R」を選択します。

② ［PLC1 プロパティ］の「通信設定」で以下のように設定します。

テクニカルインフォメーション
信号レベル：RS-232C

ボーレート：115K BPS

データ長：8 ビット

ストップビット ：1 ビット
パリティ：偶数

伝送形式：サムチェックあり

設定後、ハードウェア設定画面を閉じます。

V9 シリーズの通信設定は完了です。画面データを転送します。

No. TI-M-1253

2／11

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1253

3／11

WideField3 の設定① WideField3 を起動し、プログラムを作成します。

②

PC と F3SP66-4S を接続します。[オンライン］→ ［接続］をクリックします。
［WideField3］ダイアログが表示されます。
［通信設定］ボタンをクリックします。

［通信設定 Port1］ダイアログが表示されます。
［通信媒体］を選択します。(本資料では「USB」を選択します。)
これで PC～CPU 間の通信が可能になります。

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1253

4／11③ V9 シリーズと SIO ポートをシリアル接続する設定をします。 [プロジェクト] → [プロジェクトの設定]をクリッ
ク、もしくは［プロジェクトウィンドウ］から［プロジェクトの設定/コンフィギュレーション］を選択します。

④ ［プロジェクトの設定/コンフィギュレーション］ダイアログが表示されます。
[コンフィギュレーション]で、[内蔵機能の設定]をクリックします。
[通信モード］、［パソコンリンク機能］を以下のように設定し、[OK]をクリックします。
（※ 終端文字、プロテクト機能のチェックは入れないでください。
）

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1253⑤ ［オンライン］→ ［ダウンロード(PC→CPU)］→ ［プロジェクト］をクリックします。
［ダウンロード］ダイアログが表示されます。
［OK］をクリックします。

⑥ ［WideField3］ダイアログが表示されます。
［はい］をクリックします。

⑦ ［WideField3］ダイアログが表示されます。
［はい］をクリックします。

F3SP66-4S 側の設定は以上です。電源を再投入します。

5／11

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1253

6／11■TX ポートとの接続（Ethernet 接続）
F3SP66-4S の TX ポートと接続します。この例では UDP/IP で接続します。

V-SFT-6 の設定① 「接続機器設定」で「横河電機FA-M3/FA-M3R（Ethernet UDP/IP）」を選択します。

TCP/IP で接続する場合は機種を「FA-M3/FA-M3R(Ethernet TCP/IP)」に設定してください。
※TCP/IP の場合 CUR-03 での接続はできません。

②[プロパティ]の[通信設定]で、ポート No.を 10001 に設定します。

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1253

7／11③ [接続先設定]の[PLC テーブル]で、PLC の IP アドレスとポート No.12289 を設定し、[接続先]で設定した PLC テー
ブル No.を選択します。

PLC のポート No.は「12289」、または「12291」の固定です。
どちらに接続するかは、後述 WideField3 の設定手順⑧の［HIGHER-LEVEL_LINK_SERVICE］の設定と合わせます。

④ 設定後、ハードウェア設定画面を閉じます。
⑤ V9 シリーズ本体の IP アドレスを設定します。
[システム設定]→[Ethernet 通信]→[自局 IP アドレス]で V9 シリーズの IP アドレスを設定します。

以上で V9 シリーズの設定は終了です。画面データを転送します。

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1253

8／11

WideField3 の設定① WideField3 を起動し、プログラムを作成、PC と F3SP66-4S を通信するための設定をします。
P3/11①～②を参照してください。

② V9 シリーズと TX ポートを Ethernet 接続する設定をします。
[CPU プロパティ]を取得します。
［CPU プロパティ］を取得済みの場合は、⑤に進みます。
[オンライン]→[アップロード(CPU→PLC)]→ [CPU プロパティ]をクリックします。
本体から［CPU プロパティ］をアップロードします。

③ ［CPU プロパティファイルを名前を付けて保存］ダイアログが表示されます。ファイル名を付け、［保存］をクリックします。

④ ［WideField3］ダイアログが表示されます。
［OK］をクリックします。

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1253⑤ [CPU プロパティ]をダブルクリックすると、CPU プロパティダイアログが表示されます。

⑥［NETWORK］フォルダをクリックします。
［NETWORK_SELECT］を“1”に設定します。

⑦ ［ETHERNET］フォルダをクリックします。F3SP66-4S の IP アドレス、サブネットマスクを設定します。

9／11

テクニカルインフォメーション⑧

No. TI-M-1253

10／11[HIGHER-LEVEL_LINK_SERVICE]フォルダをクリックします。
以下のように設定します。(UDP/IP、バイナリ形式)

ポート番号 12289
ポート番号 12291

1、2 の設定はポート番号 12289 の設定
3、4 の設定はポート番号 12291 の設定です。
TCP/IP 接続時は 1、3 の「設定値」を「0」に設定してください。

⑨ [ファイル]→ [上書き保存]をクリックし、保存します。
[オンライン]→ [ダウンロード]→ [プロジェクト+CPU プロパティ]をクリックします。
[ダウンロードする CPU プロパティファイルの選択]ダイアログが表示されるので、ファイルを選択し、[開く]をクリックします。転送が開始されます。

F3SP66-4S 側の設定は以上です。電源を再投入します。

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1253

11／11

４. 接続
■SIO ポートと接続する場合（RS-232C）＜V9 シリーズの CN1 ポートと接続する場合＞
横河電機製

KM21-2T ＋ 市販のジェンダーチェンジャー（Dsub9 ピン Female→Male 変換）

推奨するジェンダーチェンジャー： BLACK BOX 製 FA440-R2、MISUMI 製 DGC-9PP＜V9 シリーズの MJ ポートと接続する場合＞
横河電機製

KM21-2T ＋ 下記結線

■TX ポートと接続する場合市販の LAN ケーブルをご使用ください。
V9 は Auto-MDIX 対応なので、HUB の有無に関わらず、クロスケーブル・ストレートケーブルのいずれも使用することができます。

【お問い合わせ】

発紘電機株式会社

技術相談窓口フリーコール: 0120-128-220

FAX：076-274-5208