伊方発電所第１、２号機
タービン建家非常用排水ポンプの排水配管からの水漏れについて

平成２３年１０月
四国電力株式会社

１．件 名伊方発電所第１、２号機 タービン建家非常用排水ポンプの排水配管からの水漏れについて
２．事象発生の日時
平成２３年 ７月 ９日 １５時２０分頃
３．事象発生の設備
タービン建家非常用排水ポンプ出口排水配管
４．事象発生時の運転状況
１号機 通常運転中（電気出力５６９ＭＷ）
２号機 復水器清掃のための出力降下運転中（電気出力５１７ＭＷ）
５．事象発生の状況
伊方発電所第１号機は通常運転中、伊方発電所第２号機は復水器清掃のため電気出力を５１７ＭＷまで低下させて運転中のところ、７月９日１５時２０分頃２号機ター
ビン建家入口近傍の電気マンホールから水漏れがあることを作業員が確認した。
（添付資料－１）
伊方発電所第２号機の復水器清掃に伴うタービン建家非常用排水ポンプの起動後、水漏れが確認されたことから、タービン建家非常用排水ポンプ出口排水配管（以下「非常用排水配管」という。）につながる全てのポンプを隔離したところ、漏えいは停止した。
なお、漏えい量は最大約２０ｍ３と推定され、漏えい水には放射性物質が含まれていないことを確認した。
また、非常用排水配管から漏えいした水が近傍のケーブルダクトを通じ、１号機タービン建家内に浸入し、７月９日１７時０７分に１号機タービン建家地下１階に設置している蒸気発生器ブローダウン水放射能自動分析装置分電盤が被水し地絡したため、同装置を停止した。
なお、本装置は、蒸気発生器ブローダウン水の放射能を補助的に測定する装置であり、本設のプロセスモニタにて監視しているため、停止しても問題はなかった。
（添付資料－２）
水漏れ箇所近傍を掘削し埋設配管部を確認した結果、非常用排水配管曲げ管部に腐食による貫通穴が４箇所（最大で２５０ｍｍ×２５０ｍｍ）確認された。
このため、当該配管を新品に取り替え、７月１５日１０時４０分に１号機タービン建家非常用排水ポンプ運転状態で漏えいのないことを確認し、通常状態に復旧した。
なお、
本事象によるプラントへの影響および環境への放射能による影響はなかった。
６．事象の時系列
７月９日
１５時２０分頃 ２号機タービン建家入口近傍の電気マンホールから水漏れがあることを作業員が確認
１７時０７分タービンコントロールセンタ１Ｃ地絡警報発信1

１９時０３分
蒸気発生器ブローダウン水放射能自動分析装置分電盤の電源隔離
１９時４３分
非常用排水配管につながる全てのポンプを隔離し、漏えい停止
２０時００分頃 漏えい箇所特定のための掘削作業開始
７月１４日
１４時１０分
２１時３２分
７月１５日
１０時４０分

非常用排水配管取替作業開始
非常用排水配管取替作業完了

１号機タービン建家非常用排水ポンプ運転状態で非常用排水配管に漏えいのないことを確認

７．調査結果漏えいの原因について、以下の調査を実施し、要因の検討を実施した。
（１）配管仕様
当該配管は、ダクタイル鋳鉄管（外径約２７０ｍｍ、肉厚約６ｍｍ、炭素鋼、内面ライニングなし）であることを確認した。
（２）配管調査
ａ．配管外面調査
配管外面には、以下に示す貫通穴が４箇所認められた。
なお、配管の円周方向位置は天側を０度、流れ方向から見て右側を９０度、左側を２７０度とする。
①上流側曲げ管部約１８０度位置に２５０ｍｍ×２５０ｍｍ貫通穴（最大）②上流側曲げ管部約９０度位置に４０ｍｍ×３５ｍｍ貫通穴③下流側曲げ管部約３１５度位置に２０ｍｍ×１０ｍｍ貫通穴④下流側曲げ管部約１８０度位置に１５０ｍｍ×１００ｍｍ貫通穴
当該配管の貫通穴以外の外面を観察した結果、全体に赤錆を呈していたが、減肉等の異常は認めらなかった。
（添付資料－３）ｂ．配管内面調査
配管内面は、全面に著しい錆が発生しており、黒色や茶褐色の錆こぶが多く認められた。
（添付資料－４）
錆こぶを除去したところ、配管内面全面が黒く腐食しており、また腐食部分は金属ヘラで簡単に削り取れる程に非常に脆い状態であった。
ｃ．配管断面調査
配管断面の観察を行ったところ、配管内面側から黒く腐食しており、健全な金属部分は配管外面側に最小２ｍｍ程度であることが認められた。
（添付資料－５）

2

（３）保守状況の調査
非常用排水配管の保守状況について調査を実施した結果、当該箇所については１号機建設以来、配管取替の実績はなかった。
また、当該配管は埋設配管のため、定期的な外観点検等の実施対象設備でなく、点検の実績はなかった。
（４）配管製作時の状況調査
当該配管の製作は昭和５１年頃であり、当時は直管については内面ライニングを施したダクタイル鋳鉄管が製作されていたが、曲げ管、Ｔ字管については内面ライニングを行う技術がなく、内面ライニングのないダクタイル鋳鉄管しか製作されていなかった。このため、平成１１年頃から曲げ管、Ｔ字管については計画的に取替えを実施していた。しかし、内面ライニングのないダクタイル鋳鉄管のうち、アンカーコンクリート内に保持されている配管は、万一腐食が発生して貫通に至ったとしても、漏えい水はアンカーコンクリート内に留まり地中に漏えいすることはないと考えていたため、部分的に取替えされず当該箇所を含め１、２号機で６箇所残っていた。
（５）運転状況の調査
１、２号機タービン建家非常用排水ピットおよび復水脱塩装置建家内排水ピットの排水を行っており、タービン建家非常用排水ピットの排水は主に海水であり、放射性物質を含まない水であった。
（６）その他の状況調査
当該箇所の前後の直管部について目視点検の結果、内面ライニングが施されており、配管内面、外面ともに減肉等の異常は認められなかった。
また、水漏れが発見されたタービン建家入口近傍の電気マンホールにはケーブルダクトへつながる電線管があり、この電線管から漏えい水がケーブルダクトを通じ、１号機タービン建家に浸入したことが確認された。
なお、蒸気発生器ブローダウン水放射能自動分析装置分電盤はタービン建家壁に接して設置されていたため、１号機タービン建家壁をつたわった水で被水していた。
（添付資料－６）８．推定原因当該配管は内面にライニングのないダクタイル鋳鉄管であり、内部流体の海水による影響で配管内面から経年的に腐食が発生、進展し漏えいに至り、電気マンホールから水漏れしたものと推定される。
また、この漏水の影響で蒸気発生器ブローダウン水放射能自動分析装置分電盤が被水し地絡したものと推定される。
９．対 策（１）当該箇所の曲げ管を内面ライニングを施したダクタイル鋳鉄管に取替を実施した。
（２）電気マンホール内の電線管部をシール材で覆い防水対策を実施した。
（添付資料－７）3

（３）非常用排水配管と同様の使用環境で、内面ライニングのない曲げ管、Ｔ字管のダク
タイル鋳鉄管５箇所については、年内を目途に内面ライニングを施したダクタイル鋳鉄管に取替える。

以4上

添 付 資 料
１．伊方発電所第１、２号機 ２次系排水ライン概略図
２．蒸気発生器ブローダウン（ＳＧＢＤ）水放射能自動分析装置廻り概略図
３．タービン建家非常用排水ポンプ出口排水配管損傷状況
４．タービン建家非常用排水ポンプ出口排水配管内面状況（錆除去前）
５．タービン建家非常用排水ポンプ出口排水配管内面状況（錆除去後）
６．蒸気発生器ブローダウン水放射能自動分析装置分電盤被水経路図
７．対策実施状況

総合排水処理装置

水漏れ確認箇所２号機タービン建家
非常用排水ピット

電気マンホール

２号機復水脱塩装置
建家内排水ピット

水漏れ箇所

伊方発電所第１、２号機

１号機タービン建家
非常用排水ピット

弁ピット蓋
ＥＬ．１０Ｍ

１号機復水脱塩装置
建家内排水ピット

２次系排水ライン概略図

添付資料－１

主給水

主蒸気

蒸気発生器

冷却器

SGBD
熱回収装置

蒸気発生器ブローダウンタンク

プロセス
モニタ

冷却器

ＳＧＢＤ水放射能自動分析装置

分電盤

被水箇所

海水出口

復水回収タンク

蒸気発生器ブローダウン（ＳＧＢＤ）水放射能自動分析装置廻り概略図

添付資料－２

添付資料－３

タービン建家非常用排水ポンプ出口排水配管損傷状況
上流側曲げ管部

下流側曲げ管部

タービン建家常用排水ポンプ出口排水配管

流れ方向

タービン建家非常用排水ポンプ出口排水配管
総合排水処理装置排水配管

上流側曲げ管部（下から撮影）
40mm①250mm

②35mm

250mm

下流側曲げ管部（上から撮影）

下流側曲げ管部（下から撮影）

④20mm

150mm

③10mm

100mm

添付資料－４

タービン建家非常用排水ポンプ出口排水配管内面状況（錆除去前）

Ａ部

Ａ部（上下流曲げ管部切り出し後）Ｂ

Ｂ矢視（下流側曲げ管内部）

Ｃ部

貫通穴④

Ｃ部（下流側曲げ管内部拡大）

添付資料－５

タービン建家非常用排水ポンプ出口排水配管内面状況（錆除去後）

ＡＢ

配管切断位置Ａ矢視（上流側曲げ管部内面）

Ｂ矢視（下流側曲げ管部内面）

貫通穴④

貫通穴①
切断後
（下流側曲げ管部下側）

Ｃ部（下流側曲げ管部配管断面）

黒く腐食した部分
Ｃ部

健全な金属部分
貫通穴④2mm当該分電盤

蒸気発生器ブローダウン水放射能自動分析装置分電盤被水経路図

添付資料－６

添付資料－７

対策実施状況

１．タービン非常用排水ポンプ出口排水配管取替状況
タービン非常用排水ポンプ出口
排水配管取替後

取替曲げ管内面（内面エポキシ樹脂紛体ライニング）

取替箇所（約２ｍ）

２．電気マンホール内電線管部防水対策状況
電気マンホール内電線管部防水対策後

電気マンホール

屋外ＥＬ．１０ｍ

埋設配管
電線管

ケーブルダクト

電気マンホール内電線管防水対策箇所
電気マンホール内電線管（ケーブルダクトへ）