価格の改定を実施させていただくことがございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式：BS-16
共通機器
16連ベース
主な機能と特長●省スペース形変換器（H・UNIT）専用の16連ベース●計装パネル内の電源配線を合理的に行うのに便利●変換器の入出力信号をコネクタでまとめて取出可能●共通給電方式では個々の電源配線が不要●端子部より出力信号のチェック可能オプション仕様◆コーティング（詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。）
ベース基板の半田面のみコーティングします。
変換器実装側はコーティングされません。
／C01：シリコーン系コーティング ＋1,000円／C02：ポリウレタン系コーティング ＋1,000円／C03：ラバーコーティング ＋1,000円

関連機器
・抵抗モジュール（形式：REM－□）・専用ケーブル（形式：FCN）

機器仕様

価格

収納台数：16台
変換器取付方法：プラグイン
接続方式：M3.5ねじ端子接続（締付トルク 0.8N・m）
および40ピンコネクタ接続
端子ねじ材質：鉄にニッケルメッキ
アイソレーション
BS－16H1:入出力コネクタ－電源－大地間
BS－16H2:入力端子－出力端子・コネクタ－大地間
BS－16H3:入力端子－出力端子－電源－大地間

基本価格 49,500円
加算価格
・オプション仕様により加算あり。

入出力仕様

形式：BS－16①②

ご注文時指定事項
・形式コード：BS－16①②①②は下記よりご選択下さい。
（例：BS－16H1／Q）
・オプション仕様（例：／C01）

取付台数
16：16台①機能
H1：入出力コネクタ付＋共通給電用
H2：電源なしアイソレータ用（出力コネクタ付）
H3：共通給電用②付加コード◆オプション仕様
無記入：なし／Q：あり（オプション仕様より別途ご指定下さい。）■機能コード：H1
入力信号：直流電圧信号（電流信号の場合は入力端子に精密級の抵抗モジュール（形式：REM－□）を取付けて下さい。）
出力信号：直流電圧信号または直流電流信号(ただし、電流出力のときには、ねじ端子または40ピンコネクタの片方のみ使用可能)
接続方式：端子接続および入出力信号を分岐し、40ピンコネクタで取出します。
供給電源：16ループ一括給電方式■機能コード：H2
入力信号：電源なしアイソレータ（4～20mA DCまたは10～50mA DC）
出力信号：1～5V DCまたは4～20mA DC(ただし、電流出力のときには、ねじ端子または40ピンコネクタの片方のみ使用可能)
接続方式：端子接続および入出力信号を分岐し、40ピンコネクタで取出します。
供給電源：なし■機能コード：H3
入力信号：直流電圧信号（電流信号の場合は入力端子に精密級の抵抗モジュール（形式：REM－□）を取付けて下さい。）
出力信号：直流電圧信号または直流電流信号
接続方式：端子接続
供給電源：16ループ一括給電方式

BS-16仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-3435 Rev.9 Page 1/4

形式：BS-16
設置仕様
供給電源
・直流電源：許容電圧範囲 24V DC±10%
使用温度範囲：-5～+60℃
使用湿度範囲：30～90%RH（結露しないこと）
取付：壁取付質量：約1.8kg

性能
絶縁抵抗：100MΩ以上／500V DC
耐電圧
BS－16H1:入出力コネクタ－電源間 500V AC 1分間
電源－大地間 1500V AC 1分間
入出力コネクタ－大地間 500V AC 1分間
BS－16H2:入力端子－出力端子・コネクタ－大地間500V AC 1分間
BS－16H3:入力端子－出力端子－電源間500V AC 1分間
電源－大地間 1500V AC 1分間
入力端子・出力端子－大地間 500V AC 1分間

外形寸法図（単位：mm）■BS－16H14 ‒φ12 穴
123456789101112131415161234100

149

123444046540480■BS－16H24 ‒φ12 穴
123456789101112131415161234100

149

123456785678440465

40480

BS-16仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-3435 Rev.9 Page 2/4

形式：BS-16■BS－16H34 ‒φ12 穴
123456789101112131415161234100149123444046540480

取付寸法図（単位：mm）

100±14−M5ねじ465±1

入出力コネクタ■ BS−16H2（富士通 FCN 形コネクタ）■ BS−16H1（富士通 FCN 形コネクタ）
変換器の入力信号
No. 1 入力
No. 2 入力
No. 3 入力
No. 4 入力
No. 5 入力
No. 6 入力
No. 7 入力
No. 8 入力
No. 9 入力
No.10 入力
No.11 入力
No.12 入力
No.13 入力
No.14 入力
No.15 入力
No.16 入力
未使用

CN1A
B（＋） （−）
11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020変換器の出力信号
No. 1 出力No. 2 出力No. 3 出力No. 4 出力No. 5 出力No. 6 出力No. 7 出力No. 8 出力No. 9 出力No.10 出力No.11 出力No.12 出力No.13 出力No.14 出力No.15 出力No.16 出力
未使用

CN2A
B
（＋） （−）
112233445566778899101011111212131314
14151516161717181819192020変換器の出力信号
No. 1 出力 1出力 2No. 2 出力 1出力 2No. 3 出力 1出力 2No. 4 出力 1出力 2No. 5 出力 1出力 2No. 6 出力 1出力 2No. 7 出力 1出力 2No. 8 出力 1出力 2未使用

BS-16仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

CN1A
B（＋） （−）
11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020

変換器の出力信号
No. 9 出力 1出力 2No.10 出力 1出力 2No.11 出力 1出力 2No.12 出力 1出力 2No.13 出力 1出力 2No.14 出力 1出力 2No.15 出力 1出力 2No.16 出力 1出力 2未使用

CN2AB（＋） （−）
11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020NS-3435 Rev.9 Page 3/4

形式：BS-16●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
お問合わせ先ホットライン：0120-18-6321

BS-16仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-3435 Rev.9 Page 4/4