令和３年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）技術概要書

取付管の修繕工法

パルテム取付管工法

技術審査証明事

限 2027 年 3月31日

下水第2効期

道技術
15

技術名称：パルテム取付管工法

（公財）

1号

有

［開発目標型］

設業

建設技術審査証明書

建日本（取付管の修繕工法）

下 水 道 新技術機構

ૣऔબྶల!!࣢

（ 開 発 の 趣 旨 ）下水道管きょの取付管は，老朽化による劣化や地震・地盤沈下などによる損傷，継手部のズレなどの支障が生じている。また，これらに起因して，損傷部からの土砂流入等による陥没が発生している。
そこで，このような課題のある管きょを開削せずにライニングし，本管と取付管の接合部を一体化する修繕工法を開発した。従来の取付管修繕工法の多くは，接合部の止水を取付管部ライニングと接合部ライニングの２工程に分けて行っていたが，本工法ではツバ部に塗布した膨潤シーラントにより止水を１工程で行うことを可能とした。
（ 開 発 目 標 ）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）施工性：次の各条件下で取付管の施工ができること。
①延長 10 ｍ 以下

② 45 度以下の曲管③段差 15 mm 以下④隙間 50 mm 以下（２）接合部施工性：次の各条件下で本管と取付管の接合部の施工ができること。
①本管と取付管の隙間が 20 mm②水圧 0.05 MPa，流量２L/min までの浸入水（３）水密性：ライニング後の本管と取付管の接合部は，0.05 MPa の外水圧および内水圧に耐える水密性を有すること。
（４）耐高圧洗浄性：ライニング後の本管と取付管の接合部は，15 MPa の高圧洗浄による剥離・損傷がないこと。
（５）耐薬品性：ライニング材は，「下水道内挿用強化プラスチック複合管（JSWAS K-16）」と同等以上の耐薬品性を有すること。
（６）耐摩耗性：ライニング材は，下水道用硬質塩化ビニル管（新管）と同等以上の耐摩耗性を有すること。
（７）耐荷能力：ライニング材は，短期曲げ強さの試験値が 98 MPa 以上，短期曲げ弾性率の試験値が 3,430 MPa 以上であること。

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「パルテム取付管工法」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は 2007 年３月２日に審査証明を取得し，更新された技術である。
2022 年 3 月 16 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人 日本下水道新技術機構
理事長
記

１．審 査 の 結 果
上記すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本技術に使用する材料は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本技術の施工は，標準施工要領に従い，適正な施工管理のもとで行われるものとする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
４．留意事項および付言
本技術の施工にあたっては，標準施工要領に基づいた施工を行うこと。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )５．審査証明の詳細
６．審査証明の有効期限
2027 年 3 月 31 日
７．審査証明の依頼者

芦 森 工 業 株 式 会 社
芦森エンジニアリング株式会社（大阪府摂津市千里丘七丁目 11 番 61 号）（東京都千代田区岩本町二丁目６番９号）

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

技術の概要技術の概要
パルテム取付管工法は，ライニング材料を下水道本管から取付管内に圧縮空気により反転挿入し，蒸気で加熱硬化させ，本管接合部と取付管と一体型の強靭なパイプを形成する工法である。
ライニング材料は筒長方向に伸縮性のある糸をもちいて製織された円筒状の織物（ジャケット）に，太いガラス繊維糸をスパイラル状に織込み，表面に熱可塑性樹脂を被覆したもので，一端には FRP 製のツバが取り付けられ，ライニング材料内に熱硬化性樹脂を含浸させた構造である（写真－１参照）。ツバには膨潤シーラントが塗布され，接合部に止水性を付与することができる。

最内層：ｱｳﾀｰﾁｭｰﾌﾞ
ｼﾞｬｹｯﾄ

外層：中層：ｼﾞｬｹｯﾄ
内層：ｶﾞﾗｽ繊維糸
ツバ

ｶﾞﾗｽ繊維糸反転後はｱｳﾀｰﾁｭｰﾌﾞが最外層になる

ｼｰﾗﾝﾄ

反転前

ｶﾞﾗｽ繊維糸反転後写真－１ シールホース PA-B の構造

図－１ 施工の概要

管内調査工
水 替 工・本管・本管・取付管

前 処 理

冷却養生工

工
準備工

ﾛﾎﾞｯﾄ回収工
ロボット引込工（位 置 決め）

反転挿入工

加熱養生工

図－２ 標準施工工程のフロー

管口切断工

管口仕上げ工片 付 工

技術の特長技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１）施工性
次の各条件下で取付管の施工ができる。
①延長 10 ｍ以下②45 度以下の曲管③段差 15 mm 以下 ④隙間 50 mm 以下（２）接合部施工性
次の各条件下で本管と取付管の接合部の施工ができる。
①本管と取付管の隙間が 20 mm②水圧 0.05 MPa，流量２L/min までの浸入水（３）水密性ライニング後の本管と取付管の接合部は，0.05 MPa の外水圧および内水圧に耐える水密性を有する。
（４）耐高圧洗浄性
ライニング後の本管と取付管の接合部は，15 MPa の高圧洗浄による剥離・損傷がない。
（５）耐薬品性
ライニング管は，「下水道内挿用強化プラスチック複合管（JSWAS K-16）」と同等以上の耐薬品性を有する。
（６）耐摩耗性
ライニング管は，下水道用硬質塩化ビニル管（新管）と同等以上の耐摩耗性を有する。
（７）耐荷能力
ライニング管は，短期曲げ強さの試験値が 98 MPa 以上，短期曲げ弾性率の試験値が 3,430 MPa以上である。
表－１条

外水圧および内水圧試験結果

件

結果

外 水 圧：0.05 MPa

保持時間：３分間

圧力降下は認められなかった。漏水なし内 水 圧：0.05 MPa

保持時間：３分間

圧力降下は認められなかった。漏水なし

塩ビ管 呼び径１５０

ｼｰﾙﾊﾟｲﾌﾟPA-B
ケーシング
圧力計

外水圧
塩ビ管 呼び径２５０ツバ
隙間20mm写真－２

外水圧試験状況

図－３

ライニング管外水圧試験装置

塩ビ管 呼び径１５０

ｼｰﾙﾊﾟｲﾌﾟPA-B

隙間20mm
塩ビ管 呼び径２５０

プラグ

圧力計
ツバ
内水圧

ライニング管

図－４

内水圧試験装置

技術の区分名称
技術の区分名称
開発目標型
技術の適用範囲
技術の適用範囲【管種】鉄筋コンクリート管，陶管，コンクリート管，硬質塩化ビニル管【管径】取付管 呼び径 100～200（本管 呼び径 200～1000）【施工延長】10 ｍ
施工実績（抜粋）
施工実績（抜粋）

年度

施工場所

管種口径(mm)

施工箇所

延長(ｍ)

平成 27 年

福岡県

陶管150

1938

平成 28 年

福岡県

陶管150

44129

平成 29 年

福岡県

陶管150931

平成 30 年

福岡県

陶管

150

1957

令和元年

福岡県

陶管

150

1682

技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】【問合せ先】

芦森工業株式会社

http://www.ashimori.co.jp/

芦森エンジニアリング株式会社

http://www.ashimori.co.jp/ashimori-eng

芦森工業株式会社

パルテム営業部

TEL 03-5823-3042

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2022 年３月 16 日～2027 年３月 31 日
インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

https://www.jiwet.or.jp/
https://www.jacic.or.jp/sinsa/