Ver.09（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.08～）
2020.4

第二章 単位住戸の一次エネルギー消費量

第三節 基準一次エネルギー消費量
1. 適用範囲
本計算方法は、用途が住宅である建築物又は建築物の住宅部分の一次エネルギー消費量の計算に適用し、一戸建ての住宅及び共同住宅における住戸部分（以下、「住戸」という。）が該当する。共同住宅における共用部の計算方法は別途定める。

2. 引用規格なし

3. 用語の定義
第一章の定義を適用する。

4. 記号及び単位
4.1 記号
本計算で用いる記号及び単位は表 1 による。
表 1 記号及び単位記号
𝐴𝐴
𝐴𝑀𝑅
𝐴𝑂𝑅

意味
床面積の合計主たる居室の床面積
その他の居室の床面積

𝐸𝑆𝐶

冷房設備の基準一次エネルギー消費量

𝐸𝐸,𝑆𝐶𝐸𝐸,𝑆𝐻𝐸𝐺,𝑆𝐶𝐸𝐺,𝑆𝐻

冷房設備の消費電力量
暖房設備の消費電力量
冷房設備のガス消費量
暖房設備のガス消費量

𝐸𝑆𝐻

暖房設備の基準一次エネルギー消費量

𝐸𝐾,𝑆𝐶𝐸𝐾,𝑆𝐻
𝐸𝑆𝐿
𝐸𝑆𝑀

冷房設備の灯油消費量
暖房設備の灯油消費量
照明設備の基準一次エネルギー消費量
その他の基準一次エネルギー消費量ｓ

2-3-1

単位
m2m2m2
MJ/年 yr,
MJ/h
kWh/h
kWh/h
MJ/h
MJ/h
MJ/年 yr,
MJ/h
MJ/h
MJ/h
MJ/年 yr
MJ/年 yrVer.09（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.08～）
2020.4記号

意味単位𝐸𝑀,𝑆𝐶𝐸𝑀,𝑆𝐻

冷房設備のその他の燃料による一次エネルギー消費量
暖房設備のその他の燃料による一次エネルギー消費量
H28 年 4 月 1 日時点で現存する住宅に対する、建築物エネルギー消費性能基準となる 1 年当たりの一次エネルギー消費量

MJ/h
MJ/h

∗𝐸𝑆𝑇,𝑔𝑛,𝑒

𝐸𝑈𝑇,Ｓ𝐻𝐸𝑆𝑉

H28 年 4 月 1 日時点で現存しない住宅に対する、建築物エネルギー消費性能基準となる 1 年当たりの基準一次エネルギー消費量
H28 年 4 月 1 日時点で現存する住宅に対する、建築物エネルギー消費性能誘導基
準となる 1 年当たりの一次エネルギー消費量
H28 年 4 月 1 日時点で現存しない住宅に対する、建築物エネルギー消費性能誘導基準となる 1 年当たりの一次エネルギー消費量
暖房設備の未処理暖房負荷の基準一次エネルギー消費量相当値
機械換気設備の基準一次エネルギー消費量

𝐸𝑆𝑊

給湯設備（コージェネレーション設備を含む）の基準一次エネルギー消費量

𝑓𝑝𝑟𝑖𝑚

電気の量１キロワット時を熱量に換算する係数
その他の一次エネルギー消費量の算出に用いる係数∗𝐸𝑆𝑇,𝑔𝑛,𝑝∗𝐸𝑆𝑇,𝑖𝑛𝑑𝑐,𝑒∗𝐸𝑆𝑇,𝑖𝑛𝑑𝑐,𝑝

MJ/yr
MJ/年 yr
MJ/yr
MJ/yr

𝛽𝑆𝑀

その他の基準一次エネルギー消費量の算出に用いる係数

MJ/h
MJ/年
MJ/年,MJ/hkJ/kWhMJ/(m2・年yr)
MJ/(m2・年yr)
MJ/(m2・年yr)
MJ/年 yr𝛽𝑆𝑉
𝛽𝑆𝑊

換気設備の基準一次エネルギー消費量の算出に用いる係数
給湯設備の基準一次エネルギー消費量の算出に用いる係数

MJ/年 yr
MJ/年 yr𝛼𝑆𝑀𝛼𝑆𝑉𝛼𝑆𝑊

換気設備の基準一次エネルギー消費量の算出に用いる係数
給湯設備の基準一次エネルギー消費量の算出に用いる係数

4.2 添え字
本計算で用いる添え字は表 2 による。
表 2 添え字
添え字
𝑑𝑡

意味
日付時刻

5. 基準一次エネルギー消費量
平成 28 年 4 月 1 日時点で現存しない住宅に対する、建築物エネルギー消費性能基準となる 1 年当たりの∗一次エネルギー消費量𝐸𝑆𝑇,𝑔𝑛,𝑝、平成 28 年 4 月 1 日時点で現存する住宅に対する、建築物エネルギー消費∗性能基準となる 1 年当たりの一次エネルギー消費量𝐸𝑆𝑇,𝑔𝑛,𝑒、平成 28 年 4 月 1 日時点で現存しない住宅に対∗する、建築物エネルギー消費性能誘導基準となる 1 年当たりの一次エネルギー消費量𝐸𝑆𝑇,𝑖𝑛𝑑𝑐,𝑝および平成 28

年 4 月 1 日時点で現存する住宅に対する、建築物エネルギー消費性能誘導基準となる 1 年当たりの一次エ∗
ネルギー消費量𝐸𝑆𝑇,𝑖𝑛𝑑𝑐,𝑒は、それぞれ式(1)～式(4)により表される。

建築物エネルギー消費性能基準（H28 年 4 月以降平成 28 年 4 月 1 日時点で現存しない住宅）：∗𝐸𝑆𝑇,𝑔𝑛,𝑝= 𝐸𝑆𝐻 + 𝐸𝑆𝐶 + 𝐸𝑆𝑉 + 𝐸𝑆𝐿 + 𝐸𝑆𝑊 + 𝐸𝑆𝑀

建築物エネルギー消費性能基準（H28 年 4 月現存平成 28 年 4 月 1 日時点で現存する住宅）：

2-3-2(1a)Ver.09（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.08～）
2020.4∗
𝐸𝑆𝑇,𝑔𝑛,𝑒= (𝐸𝑆𝐻 + 𝐸𝑆𝐶 + 𝐸𝑆𝑉 + 𝐸𝑆𝐿 + 𝐸𝑆𝑊 ) × 1.1 + 𝐸𝑆𝑀(1b2)

建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準建築物エネルギー消費性能
誘導基準（H28 年 4 月以降平成 28 年 4 月 1 日時点で現存しない住宅）：∗𝐸𝑆𝑇,𝑖𝑛𝑑𝑐,𝑝= (𝐸𝑆𝐻 + 𝐸𝑆𝐶 + 𝐸𝑆𝑉 + 𝐸𝑆𝐿 + 𝐸𝑆𝑊 ) × 0.9 + 𝐸𝑆𝑀(1c3)

建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準建築物エネルギー消費性能誘導基準（H28 年 4 月現存：平成 28 年 4 月 1 日時点で現存する住宅）：∗𝐸𝑆𝑇,𝑖𝑛𝑑𝑐,𝑒= 𝐸𝑆𝐻 + 𝐸𝑆𝐶 + 𝐸𝑆𝑉 + 𝐸𝑆𝐿 + 𝐸𝑆𝑊 + 𝐸𝑆𝑀

(1d4)

ここで、
∗
𝐸𝑆𝑇,𝑔𝑛,𝑝：平成 28 年 4 月 1 日時点で現存しない住宅に対する、建築物エネルギー消費性能基準となる 1 年当たりの基準一次エネルギー消費量（MJ/年 yr）∗
𝐸𝑆𝑇,𝑔𝑛,𝑒：平成 28 年 4 月 1 日時点で現存する住宅に対する、建築物エネルギー消費性能基準となる 1 年当たりの一次エネルギー消費量（MJ/yr）∗𝐸𝑆𝑇,𝑖𝑛𝑑𝑐,𝑝：平成 28 年 4 月 1 日時点で現存しない住宅に対する、建築物エネルギー消費性能誘導基準となる 1 年当たりの一次エネルギー消費量（MJ/yr）∗𝐸𝑆𝑇,𝑖𝑛𝑑𝑐,𝑒：平成 28 年 4 月 1 日時点で現存する住宅に対する、建築物エネルギー消費性能誘導基準となる 1 年当たりの一次エネルギー消費量（MJ/yr）
𝐸𝑆𝐻：1 年当たりの暖房設備の基準一次エネルギー消費量（MJ/年 yr）

𝐸𝑆𝐶：1 年当たりの冷房設備の基準一次エネルギー消費量（MJ/年 yr）

𝐸𝑆𝑉：1 年当たりの機械換気設備の基準一次エネルギー消費量（MJ/年 yr）

𝐸𝑆𝐿：1 年当たりの照明設備の基準一次エネルギー消費量（MJ/年 yr）

𝐸𝑆𝑊：1 年当たりの給湯設備（コージェネレーション設備を含む）の基準一次エネルギー消費量（MJ/年 yr）

𝐸𝑆𝑀：1 年当たりのその他の基準一次エネルギー消費量（MJ/年 yr）

である。

6. 暖房設備の基準一次エネルギー消費量
1 年当たりの暖房設備の基準一次エネルギー消費量𝐸𝑆𝐻 は、式(25)により表される。
365 23

𝐸𝑆𝐻 = ∑ ∑ 𝐸𝑆𝐻,𝑑,𝑡(25)𝑑=1 𝑡=0

ここで、𝐸𝑆𝐻：1 年当たりの暖房設備の基準一次エネルギー消費量（MJ/yr）

𝐸𝑆𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖房設備の基準一次エネルギー消費量（MJ/h）である。
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖房設備の基準一次エネルギー消費量𝐸𝑆𝐻,𝑑,𝑡 は、地域の区分が 8地域の場合は0とし、それ以外の場合は、式(36)により表される。
2-3-3

Ver.09（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.08～）
2020.4

𝐸𝑆𝐻,𝑑,𝑡 = 𝐸𝐸,𝑆𝐻,𝑑,𝑡 × 𝑓𝑝𝑟𝑖𝑚 × 10−3 + 𝐸𝐺,𝑆𝐻,𝑑,𝑡 + 𝐸𝐾,𝑆𝐻,𝑑,𝑡 + 𝐸𝑀,𝑆𝐻,𝑑,𝑡 + 𝐸𝑈𝑇,𝑆𝐻,𝑑,𝑡

(36)

ここで、
𝐸𝑆𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖房設備の基準一次エネルギー消費量（MJ/h）

𝐸𝐸,𝑆𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖房設備の消費電力量（kWh/h）

𝑓𝑝𝑟𝑖𝑚：電気の量 1kWh を熱量に換算する係数（第二章第一節付録 B）（kJ/kWh）

𝐸𝐺,𝑆𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖房設備のガス消費量（MJ/h）

𝐸𝐾,𝑆𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖房設備の灯油消費量（MJ/h）

𝐸𝑀,𝑆𝐻,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖房設備のその他の燃料による一次エネルギー消費量（MJ/h）
𝐸𝑈𝑇,𝑆𝐻,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖房設備の未処理暖房負荷の基準一次エネルギー消費量相当値（MJ/h）である。
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖房設備の消費電力量𝐸𝐸,𝑆𝐻,𝑑,𝑡 、ガス消費量𝐸𝐺,𝑆𝐻,𝑑,𝑡 、灯油消費量
𝐸𝐾,𝑆𝐻,𝑑,𝑡 、その他の燃料による一次エネルギー消費量𝐸𝑀,𝑆𝐻,𝑑,𝑡 及び未処理暖房負荷の基準一次エネルギー消費量相当値𝐸𝑈𝑇,𝑆𝐻,𝑑,𝑡 は、本節付録 A の設定条件に基づいて第三章「暖冷房負荷と外皮性能」第一節「全般」
により計算される暖房負荷から、本節付録 B に示す設定条件に基づいて第四章「暖冷房設備」第一節「全般」により計算される値とする。

7. 冷房設備の基準一次エネルギー消費量
1 年当たりの冷房設備の基準一次エネルギー消費量𝐸𝑆𝐶 は、式(47)により表される。
365 23

𝐸𝑆𝐶 = ∑ ∑ 𝐸𝑆𝐶,𝑑,𝑡(47)

𝑑=1 𝑡=0

ここで、𝐸𝑆𝐶：1 年当たりの冷房設備の基準一次エネルギー消費量（MJ/yr）

𝐸𝑆𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの冷房設備の基準一次エネルギー消費量（MJ/h）である。
日付𝑑における時刻𝑡における 1 時間当たりの冷房設備の基準一次エネルギー消費量𝐸𝑆𝐶,𝑑,𝑡 は、式(58)により表される。
𝐸𝑆𝐶,𝑑,𝑡 = 𝐸𝐸,𝑆𝐶,𝑑,𝑡 × 𝑓𝑝𝑟𝑖𝑚 × 10−3 + 𝐸𝐺,𝑆𝐶,𝑑,𝑡 + 𝐸𝐾,𝑆𝐶,𝑑,𝑡 + 𝐸𝑀,𝑆𝐶,𝑑,𝑡 + 𝐸𝑈𝑇,𝑆𝐶,𝑑,𝑡

(58)

ここで、
𝐸𝑆𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの冷房設備の基準一次エネルギー消費量（MJ/h）

𝐸𝐸,𝑆𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの冷房設備の消費電力量（kWh/h）

𝑓𝑝𝑟𝑖𝑚：電気の量 1kWh を熱量に換算する係数（第二章第一節付録 B）（kJ/kWh）

𝐸𝐺,𝑆𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの冷房設備のガス消費量（MJ/h）

𝐸𝐾,𝑆𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの冷房設備の灯油消費量（MJ/h）

𝐸𝑀,𝑆𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの冷房設備のその他の燃料による一次エネルギー消費量（MJ/h）

2-3-4

Ver.09（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.08～）
2020.4
𝐸𝑈𝑇,𝑆𝐶,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの冷房設備の未処理冷房負荷の基準一次エネルギー消費量相当値（MJ/h）である。
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの冷房設備の消費電力量𝐸𝐸,𝑆𝐶,𝑑,𝑡 、ガス消費量𝐸𝐺,𝑆𝐶,𝑑,𝑡 、灯油消費量
𝐸𝐾,𝑆𝐶,𝑑,𝑡 、その他の燃料による一次エネルギー消費量𝐸𝑀,𝑆𝐶,𝑑,𝑡 及び未処理冷房負荷の基準一次エネルギー消費量相当値𝐸𝑈𝑇,𝑆𝐶,𝑑,𝑡 は、本節付録 A の設定条件に基づいて第三章「暖冷房負荷と外皮性能」第一節「全般」
により計算される冷房負荷から、本節付録 C に示す設定条件に基づいて第四章「暖冷房設備」第一節「全般」
により計算される値とする。

8. 機械換気設備の基準一次エネルギー消費量
1 年当たりの機械換気設備の基準一次エネルギー消費量𝐸𝑆𝑉 は、式(69)により表される。
(69)

𝐸𝑆𝑉 = αSV 𝐴𝐴 + 𝛽𝑆𝑉
ここで、
𝐴𝐴：床面積の合計（m2）𝐸𝑆𝑉：1 年当たりの機械換気設備の基準一次エネルギー消費量（MJ/yr）𝛼𝑆𝑉：係数（MJ/(m2・年 yr)）𝛽𝑆𝑉：係数（MJ/年)である。床面積の合計𝐴𝐴 は、本節付録 A により定まる値とする。係数𝛼𝑆𝑉 および𝛽𝑆𝑉 は、床面積の合計𝐴𝐴 に応じて表 3 により定まる。
表 3 機械換気設備の一次エネルギー消費量の算出に用いる係数𝛼𝑆𝑉 ・𝛽𝑆𝑉

𝛼𝑆𝑉33

床面積の合計𝐴𝐴 の区分（ろ）
床面積の合計が30 m2 以上 120 m2 未満
38𝛽𝑆𝑉129-21

係数（い）
床面積の合計が30 m2 未満（は）床面積の合計が120 m2 以上
33579

9. 照明設備の基準一次エネルギー消費量
1 年当たりの照明設備の基準一次エネルギー消費量𝐸𝑆𝐿 は、式(710)により表される。
𝐸𝑆𝐿 = 31 × 𝐴𝐴 + 169 × 𝐴𝑀𝑅 + 39 × 𝐴𝑂𝑅

(710)

ここで、
𝐴𝐴：床面積の合計（m2）𝐴𝑀𝑅：主たる居室の床面積（m2）𝐴𝑂𝑅：その他の居室の床面積（m2）𝐸𝑆𝐿：1 年当たりの照明設備の基準一次エネルギー消費量（MJ/yr）である。床面積の合計𝐴𝐴 、主たる居室の床面積𝐴𝑀𝑅 、その他の居室の床面積𝐴𝑂𝑅 は、本節付録 A により定まる
値とする。
2-3-5

Ver.09（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.08～）
2020.4

10. 給湯設備及びコージェネレーション設備の基準一次エネルギー消費量
浴室等、台所及び洗面所が無い場合、1 年当たりの給湯設備（コージェネレーション設備を含む）の基準一次エネルギー消費量𝐸𝑆𝑊 は、ゼロとする。
浴室等が有る場合、もしくは浴室等が無く、台所又は洗面所が有る場合、1 年当たりの給湯設備（コージェネレーション設備を含む）の基準一次エネルギー消費量𝐸𝑆𝑊 は、給湯設備がコージェネレーション設備か否かに関わらず、式(811)により表される。
(811)

𝐸𝑆𝑊 = 𝛼𝑆𝑊 𝐴𝐴 + 𝛽𝑆𝑊
ここで、𝐴𝐴：床面積の合計（m2）𝐸𝑆𝑊：1 年当たりの給湯設備（コージェネレーション設備を含む）の基準一次エネルギー消費量（MJ/yr）

𝛼𝑆𝑊：係数（MJ/(m2・年 yr))𝛽𝑆𝑊：係数（MJ/年)である。床面積の合計𝐴𝐴 は、本節付録 A により定まる値とする。係数𝛼𝑆𝑊 および𝛽𝑆𝑊 は、地域および床面積の合計𝐴𝐴 に応じて表 4 により定まる。
表 4 給湯設備の一次エネルギー消費量の算出に用いる係数𝛼𝑆𝑊 ・𝛽𝑆𝑊
床面積の合計𝐴𝐴 の区分
地域の区
分

給湯対象室

浴室等が有る場合
1

浴室等 が無く、台 所又は洗面が有る場合
浴室等が有る場合

2

浴室等 が無く、台 所又は洗面が有る場合
浴室等が有る場合

3

浴室等 が無く、台 所又は洗面が有る場合
浴室等が有る場合

4

浴室等 が無く、台 所又は洗面が有る場合
浴室等が有る場合

56

係
数

（い）
床面積の合計が30 m2 未満（ろ）
床面積の合計が30 m2 以上
60 m2 未満（は）
床面積の合計が60 m2 以上
90 m2 未満（に）
床面積の合計が90 m2 以上
120 m2 未満（ほ）
床面積の合計が120 m2 以上

𝛼𝑆𝑊－234

307

109－

𝛽𝑆𝑊11946

4926

546

18366

31446

𝛼𝑆𝑊－

32

7815－

𝛽𝑆𝑊

4835

3875

1115

6785

8585

𝛼𝑆𝑊－

228

300

107－

𝛽𝑆𝑊

11696

4856

536

17906

30746

𝛼𝑆𝑊－

32

77

15－

𝛽𝑆𝑊

4742

3782

1082

6662

8462

𝛼𝑆𝑊－

212

280

100－

𝛽𝑆𝑊

10892

4532

452

16652

28652

𝛼𝑆𝑊－

30

72

14－

𝛽𝑆𝑊

4442

3542

1022

6242

7922

𝛼𝑆𝑊－

205

272

97－

𝛽𝑆𝑊

10575

4425

405

16155

27795

𝛼𝑆𝑊－

29

70

13－

𝛽𝑆𝑊

4321

3451

991

6121

7681

𝛼𝑆𝑊－

200

276

103

－

𝛽𝑆𝑊

10440

4440

-120

15450

27810

浴室等 が無く、台 所又は洗面が有る場合

𝛼𝑆𝑊－

2971

14－

𝛽𝑆𝑊

4165

3295

775

5905

7585

浴室等が有る場合

𝛼𝑆𝑊－

181

249

93－

2-3-6

Ver.09（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.08～）
2020.4
床面積の合計𝐴𝐴 の区分
地域の区
分

給湯対象室

浴室等 が無く、台 所又は洗面が有る場合
浴室等が有る場合
7

浴室等 が無く、台 所又は洗面が有る場合
浴室等が有る場合

8

浴室等 が無く、台 所又は洗面が有る場合

係
数

（い）
床面積の合計が30 m2 未満（ろ）
床面積の合計が30 m2 以上
60 m2 未満（は）
床面積の合計が60 m2 以上
90 m2 未満（に）
床面積の合計が90 m2 以上
120 m2 未満（ほ）
床面積の合計が120 m2 以上

𝛽𝑆𝑊

9401

3971

-109

13931

25091

𝛼𝑆𝑊－266412－

𝛽𝑆𝑊

3755

2975

69553756815

𝛼𝑆𝑊－

16522785－

𝛽𝑆𝑊

8499

3549-171

12609

22809

𝛼𝑆𝑊－

235711－

𝛽𝑆𝑊

3402

2712

6724812

6132

𝛼𝑆𝑊－

13017867－

𝛽𝑆𝑊

6672

2772-1089882

17922

𝛼𝑆𝑊－

18459－

𝛽𝑆𝑊

2679

2139

519

3759

4839

11. その他の基準一次エネルギー消費量
1 年当たりのその他の基準一次エネルギー消費量𝐸𝑆𝑀 は、式(912)により表される。
𝐸𝑆𝑀 = 𝛼𝑆𝑀 𝐴𝐴 + 𝛽𝑆𝑀

(912)

ここで、
𝐴𝐴：床面積の合計（m2）𝐸𝑆𝑀：1 年当たりのその他の基準一次エネルギー消費量（MJ/yr）

𝛼𝑆𝑀：係数（MJ/(m2・年 yr)

𝛽𝑆𝑀：係数（MJ/年 yr)である。床面積の合計𝐴𝐴 は、本節付録 A により定まる値とする。係数𝛼𝑆𝑀 および𝛽𝑆𝑀 は、床面積の合計𝐴𝐴 に応じて表 5 により定まる。
表 5 その他の一次エネルギー消費量の算出に用いる係数𝛼𝑆𝑀 ・𝛽𝑆𝑀係数（い）床面積の合計が30 m2 未満

𝛼𝑆𝑀
𝛽𝑆𝑀

012181.13

床面積の合計𝐴𝐴 の区分
（ろ）
（は）
（に）
床面積の合計が床面積の合計が床面積の合計が30 m2 以上 60 m2
60 m2 以上 90 m2
90 m2 以上 120 m2未満
未満
未満
87.63
166.7147.64
9552.234807.43
15523.73

2-3-7（ほ）床面積の合計が120 m2 以上
021240.53

Ver.09（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.08～）
2020.4

付録 A 暖冷房負荷と外皮性能の算定に係る設定
A.1 地域の区分
地域の区分は、当該住戸と同じとする。
A.2 床面積の合計・主たる居室の床面積・その他の居室の床面積
床面積の合計、主たる居室の床面積およびその他の居室の床面積は、当該住戸と同じとする。
A.3 外皮の部位の面積の合計
第三章「暖冷房負荷と外皮性能」第二節「外皮性能」の「8. 当該住戸の外皮の部位の面積等を用いて外皮性能を評価する方法」を用いる場合、外皮の部位の面積の合計は、当該住戸と同じとする。第三章「暖冷房負荷と外皮性能」第二節「外皮性能」の「9. 当該住戸の外皮の部位の面積等を用いずに外皮性能を評価する方法」を用いる場合、外皮の部位の面積の合計は、標準住戸と同じとする。
A.4 外皮平均熱貫流率・平均日射熱取得率
外皮平均熱貫流率および平均日射熱取得率は、地域の区分に応じて表 A.1 により定まる。
表 A.1 外皮平均熱貫流率および平均日射熱取得率
項目

外皮平均熱貫流率

暖房期の平均日射取得率
冷房期の平均日射取得率

住宅の種類

地域の区分
12345678戸建て0.46

0.46

0.56

0.75

0.87

0.87

0.87

共同

0.41

0.41

0.44

0.69

0.75

0.75

0.75

戸建て

2.5

2.3

2.7

3.7

4.5

4.3

4.6

2.14
3.32
1.67
1.73
―

共同

1.5

1.3

1.5

1.8

2.1

2.0

2.1

―

戸建て

1.9

1.9

2.0

2.7

3.0

2.8

2.7

共同

1.1

1.1

1.1

1.4

1.5

1.4

1.3

3.2
6.7
2.4
2.8

A.5 通風の利用
通風の利用は、主たる居室・その他の居室ともになしとする。
A.6 蓄熱の利用
蓄熱の利用は、なしとする。
A.7 床下空間を経由して外気を導入する換気方式の採用
床下空間を経由して外気を導入する換気方式の採用は、なしとする。
A.8 熱交換型換気の採用熱交換型換気の採用は、なしとする。

2-3-8

Ver.09（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.08～）
2020.4

付録 B 暖房設備の基準一次エネルギー消費量の算定に係る設定
B.1 暖房方式
暖房方式は、当該住戸に設置される暖房設備に応じて第四章「暖冷房設備」第一節「全般」の付録 A により定まる。
B.2 標準的な暖房設備
B.2.1 暖房設備の種類
暖房設備の種類は、当該住戸の地域の区分および暖房方式に応じて表 B.1 により定まる。
表 B.1 暖房設備の種類
地域の区分

暖房方式
居室のみを暖房する方式

住戸全体を連続的に暖房する方式

1～4
ダクト式セントラル
空調機
5～7

主たる居室連続運転

間歇運転

主たる居室以外の居室連続運転
間歇運転

温水暖房用パネル
ラジエーター（石油従来型熱源機）

FF 暖房機

温水暖房用パネル
ラジエーター（石油従来型熱源機）

FF 暖房機

温水暖房用パネル
ラジエーター（ガス潜熱回収型熱源機）

ルームエアコンディショナー温水暖房用パネルラジエーター（ガス潜熱回収型熱源機）

ルームエアコンディ
ショナー

8

B.2.2 ダクト式セントラル空調機
ダクト式セントラル空調機のエネルギー消費量は、第四章「暖冷房設備」第二節「ダクト式セントラル空調機」により計算される。ただし、定格暖房能力および定格暖房消費電力は、床面積の合計に応じて第四章「暖冷房設備」第二節「ダクト式セントラル空調機」の付録 B に定義される方法により定まる。中間暖房能力および中間暖房消費電力、定格暖房能力運転時の風量および送風機の消費電力、中間暖房能力運転時の風量および送風機の消費電力、暖房時の送風機の設計風量は、上記の方法により定まる定格冷房能力に応じて第四章「暖冷房設備」第二節「ダクト式セントラル空調機」の付録 B に定義される方法により定まる。ダクトの全部または一部が断熱区画外にあるとする。VAV の機構は有さないものとする。全般換気の機能は、有するものとする。
B.2.3 ルームエアコンディショナー
ルームエアコンディショナーのエネルギー消費量は、第四章「暖冷房設備」第三節「ルームエアコンディショナー」により計算される。ただし、定格エネルギー消費効率の区分は、区分（ろ）とする。小能力時高効率型コンプレッサーは、搭載しないとする。
B.2.4 FF 暖房機
ダクト式セントラル空調機のエネルギー消費量は、第四章「暖冷房設備」第四節「FF 暖房機」により計算される。ただし、定格燃焼効率は、86%とする。
B.2.5 温水暖房用パネルラジエーター
温水暖房用パネルラジエーター（石油従来型熱源機）および温水暖房用パネルラジエーター（ガス潜熱回
2-3-9Ver.09（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.08～）
2020.4収型熱源機）のエネルギー消費量は、第四章「暖冷房設備」第七節「温水暖房」により計算される。ただし、すべての温水暖房用配管に断熱被覆があり、かつ、配管は全て断熱区画内もしくは一部が断熱区画外に設置されるとする。熱源機の定格効率は、石油従来型熱源機の場合には 83%、ガス潜熱回収型熱源機の場合には82.5%とする。
B.3 未処理暖房負荷を未処理暖房負荷の基準一次エネルギー消費量相当値に換算するための係数
未処理暖房負荷を未処理暖房負荷の基準一次エネルギー消費量相当値に換算するための係数は、第四章「暖冷房設備」第一節「全般」に示す未処理暖房負荷を未処理暖房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値に換算するための係数と同じとし、当該住戸の暖房方式に応じて定まる。

2-3-10Ver.09（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.08～）
2020.4

付録 C 冷房設備の基準一次エネルギー消費量の算定に係る設定
C.1 冷房方式
冷房方式は、当該住戸に設置される冷房設備に応じて第四章「暖冷房設備」第一節「全般」の付録 B により定まる。
C.2 標準的な冷房設備
C.2.1 冷房設備の種類
冷房設備の種類は、当該住戸の冷房方式に応じて表 C.1 により定まる。
表 C.1 冷房設備の種類
地域の区分

1～8

住戸全体を連続的に冷房する方式
ダクト式セントラル
空調機

冷房方式
居室のみを冷房する方式
主たる居室連続運転間歇運転ルームエアコンディショナー

主たる居室以外の居室連続運転
間歇運転
ルームエアコンディショナー

C.2.2 ダクト式セントラル空調機
ダクト式セントラル空調機のエネルギー消費量は、第四章「暖冷房設備」第二節「ダクト式セントラル空調機」により計算される。ただし、定格冷房能力および定格冷房消費電力は、床面積の合計に応じて第四章「暖冷房設備」第二節「ダクト式セントラル空調機」の付録 B に定義される方法により定まる。中間冷房能力および中間冷房消費電力、定格冷房能力運転時の風量および送風機の消費電力、中間冷房能力運転時の風量および送風機の消費電力、冷房時の送風機の設計風量は、上記の方法により定まる定格冷房能力に応じて第四章「暖冷房設備」第二節「ダクト式セントラル空調機」の付録 B に定義される方法により定まる。ダクトの全部または一部が断熱区画外にあるとする。VAV の機構は有さないものとする。全般換気の機能は、有するものとする。
C.2.3 ルームエアコンディショナー
ルームエアコンディショナーのエネルギー消費量は、第四章「暖冷房設備」第三節「ルームエアコンディショナー」により計算される。ただし、定格エネルギー消費効率の区分は、区分（ろ）とする。小能力時高効率型コンプレッサーは、搭載しないとする。

2-3-11