For LP gas sales enterprises,
LP GAS EQUIPMENT PRODUCT GUIDEYAZAKI PRODUCT GUIDEYA Z A K I P R O D U C T G U I D E

October 2019 Ver. 1.0

YAZAKI Energy System Corporation

Gas equipment operations
23 Minami Kajima, Futamata-cho, T
TEL: (81)53-925-4511
Tohoku sales dept.
Kyushu sales dept.
Kanto sales dept.
YAZAKI Hokkaiddo sales co.
YAZAKI Shikoku sales co.
Kansai Chugoku sales dept.
* Consult our LP gas dealer or nearest sales office if you notice a problem with this equipment.
Do not attempt to repair the equipment on your own.
* Addresses and phone numbers may change.
* Please note that changes may be made to product specifications or descriptions without prior notice.

YAZAKI Energy System Corporation

Head office
Mita Kokusai Building 17F, 1-4-28 Mita, Minato-ku,
Tokyo 108-8333

YAZAKI Energy System Corporation

Ver. 1.0

To give you a better future,from household to commercial
applications
we offer a wide range ofLP gas related products.
Gas is an important energy source that is essential to our daily lives. To make thatgas safer and more convenient to use, we at YAZAKI develop, manufacture, andsell a wide range of LP gas products including gas meters and gas alarms. We will
work with LP gas sales enterprises to make progress towards a better future.

Gas Meters
P. 24

Bulks
Vaporizers

LP Gas Alarms
P. 32

P. 90

YAZAKI Energy System Corporation

Controllers
Shutoff ValvesSafe, Secure,
Reliable

P. 40

Hoses
Gas Cocks
P. 64

Regulators
P. 46

YAZAKI LP gas related products support tomorrow, the future.
1

Prevention TypeHigh Pressure Hose

Commercial Gas Meter

Metallic Flexible Hose

Gas Cock

Examples of typical equipments from YAZAKI
Household Equipment
ON/OFF Gas
Cock with Fuse

High Performance
Integrated Automatic
Changeover RegulatorCO

Threaded
Gas Cock

sC

rm

es

Dry

er

CO Alarm

Gas Hose

LP Gas Cylinder

Ga

sA

Flexible Hose
Gas Cock

lar

m

Ga

sF

Gas Discharge
PreventionType High
Pressure Hoseloth

Gas Rice
Cookerove

Built in St

Ga

Ala

Gas Water Heateran

He

Gas Leak
Alarm

at

er

Gas Hose
Gas Hose
Gas Socket

E-type Security
Gas Meter

Gas Hose

Water Server
Flexible Hose
Gas Cock

Metallic
Flexible Hose

Gas Socket

Commercial Equipment
Machine Link
Gas CockGas Hoserditioneir ConGas A

Gas Water Heater

Flexible Pipe

LP Gas CylinderVe
Ala ntila
rm tiofor n WCo arnmm ing
erc
ial

Gas
Hose

Ga

sD
an ishw
Gad D asrye her Ma s Ala
in rm
r
Un
it

Integrated
Automatic
Changeover
Regulator

Metallic Flexible
Hose
r
Frye
Gas

ns

ors

Gas
RiceCooker

Threaded Gas Cock

Root Bubble
with Check ValveSe

Gas Socket

Gas Leak Alarm

Ventilation Warning
Alarm for Commercial

Metallic Flexible Hose

Gas Socket

Flexible Hose
Gas Cock

Gas Discharge
Prevention TypeHigh Pressure Hose

EB-type
Commercial Gas Meter

Threaded Gas Cock

Flexible Hose
Gas Cock2

INDEXLP Gas Equipment Product Guide■ Product Information････････････････････････････････････････････････ 1
Major Product Guide● YAZAKI’s Diverse Product Lineup ･････････････････････････････････････････････････ 1● INDEX ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 3● YAZAKI Water Server QuOL ･ ･････････････････････････････････････････････････････ 7● E-type Security Gas Meter, E4-type Security Gas Meter, S-type
Security Gas Meter ････････････････････････････････････････････････････････････････ 9● LPWA Automatic Meter Reading, Central Monitoring System ･･････････････････････ 11● Batch Metering System, Multistage Relay Transceiver ････････････････････････････ 12● LP Gas Alarm (meter-linked) ･ ････････････････････････････････････････････････････ 13● LP Gas Alarm Dual Output Alarm, Commercial Ventilation Warning Alarm,
Incomplete Combustion (CO) Alarm ･･････････････････････････････････････････････ 15● High-Performance Automatic Changeover Regulator, Integrated
Automatic Changeover Regulator ･････････････････････････････････････････････････ 17● Vaporizer ････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 19● Bulk Supply System ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 20● Low Pressure LP Gas Electric Generator ･････････････････････････････････････････ 21● Gas Equipment Homepage Introduction ･･････････････････････････････････････････ 22● How to Use the Catalog ･･････････････････････････････････････････････････････････ 23■ Gas Meters･･････････････････････････････････････････････････････････････24
Microcomputer Gas Meter

E-type Security Gas Meter ･････････････････････････････････････････････････････････････ 25
E4-type Security Gas Meter ････････････････････････････････････････････････････････････ 26
EB-type Commercial Gas Meter ････････････････････････････････････････････････････････ 27
S-type Security Gas Meter, LTE Cat. M1 Wireless Integrated Gas Meter･･･････････････････････････ 28

Security Gas Meter / Standard Gas Meter
SB-type Commercial Microcomputer Gas Meter, Automatic Remote Reading Gas Meter, Low
Pressure Gas Meter ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 29
N-type Gas Meter, Shutoff Valve Built-in Gas Meter, Middle Pressure Gas Meter ･･･････････････30

Coupling / Setting Equipment / Visible Light Photodetector /In-house Controller

Coupling, Setting Equipment, Visible Light Photodetector, In-house Controller ････････････････ 31■ LP Gas Alarms････････････････････････････････････････････････････････32
Gas Alarm

Gas Alarm ･ ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 33

No-voltage Output Gas Leak Alarm

No-voltage Output Gas Leak Alarm ･･････････････････････････････････････････････････････ 34

Voltage Output Gas Alarm / Dual Output Alarm

Voltage Output Gas Alarm, Dual Output Gas Alarm ････････････････････････････････････････ 35

CO Alarm

CO Alarm, Ventilation Warning Alarm for Commercial ･･････････････････････････････････････ 36

Detector

CO Detector, Gas Leak Detector ････････････････････････････････････････････････････････ 37

Gas Leak Alarm Auxiliaries

Adapter, Interlock-type Alarm Buzzer, Interlock-type Wireless Unit
･ ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 38
Transfer Unit, Receivers, BORG Cable ･ ･････････････････････････････････････････････････ 39

3

YAZAKI PRODUCT GUIDE■ Controllers / Shutoff Valves ････････････････････････････････40
Multistage Relay Transceiver

Muitistage Relay Transceiver (Integrated Type) ･ ･･････････････････････････････････････････ 41
Muitistage Relay Transceiver (Separated Type) ･･･････････････････････････････････････････ 41
Dongle Transceiver ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 41

BULLDOG

Center System, Communication Controller ･･･････････････････････････････････････････････ 42

Specific Low Power Radio System

Specific Low Power Radio System ･･････････････････････････････････････････････････････ 43FOMA System

FOMA System ････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 43

LTE Equipment

LTE Cat. M1 Wireless ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 44
PHS Relay Equipment ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 44

Shutoff Valve Controller / Shutoff Valve

Shutoff Valve Controller, Shutoff Valve････････････････････････････････････････････････････ 45■ Regulators･･･････････････････････････････････････････････････････････････46
Regulator

High-Performance Single Step Regulator, Single Step Regulator ････････････････････････････ 47
Dual Step Primary Regulator ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 48
Dual Step Secondary Regulator ･････････････････････････････････････････････････････････ 49
Adjustable Regulator ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 50

Automatic Changeover Regulator

High Performance Integrated Automatic Changeover Regulator ･････････････････････････････ 51
Integrated Automatic Changeover Regulator ･･････････････････････････････････････････････ 55
Separated Automatic Changeover Regulator ･ ････････････････････････････････････････････ 57
Flow Sensing Switch Type Leakage Detector ･････････････････････････････････････････････ 58
Vaporizer Leak Detector 365, Leak Detector (I-type) ･･･････････････････････････････････････ 60

High Pressure AROPIPE ･･･････････････････････････････････････････････････････ 61
Regulator Combination List ･･･････････････････････････････････････････････････ 63

4

INDEXLP Gas Equipment Product Guide■ Hoses / Gas Cocks･････････････････････････････････････････････････64
Special Accessories

Meter Peripheral Unit, 10-Year Set Equipment ････････････････････････････････････････････ 65
Cylinder Support Unit, Cylinder Strap ････････････････････････････････････････････････････ 67
Cylinder Cover, Cylinder Fall Prevention Chain ････････････････････････････････････････････ 68

Valve P Gas Cylinder Valve, Small Piping Valve ･･･････････････････････････････････････････････ 68
LScrew-type Valve, Flange-type Valve, Flange-type Strainer ･････････････････････････････････ 69
Flange-type Valve, Strainer Ball Valve ･ ･･････････････････････････････････････････････････ 71
Flange-type Valve, Flange-type Strainer ･･････････････････････････････････････････････････ 72

Hose (High Pressure)High Performance High Pressure Mass Supply Hose, Gas Discharge Preventive Type High
Performance High Pressure Hose Mass Supply Hose, High Performance High Pressure Hose (forLiquefaction Prevention Type One Side Connection Hose), High Performance High Pressure Hose(for Liquefaction Prevention Type Both Sides Connection Hose)･････････････････････････････ 73

Hose (Low Pressure)

Town Gas / LP Gas Sharing New Type Gas Cord, LP Gas Combustor Hose, Large
Diameter Combustor Hose ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 74
LP Gas Rubber Hose, Low Pressure Hose, Low Pressure Metal Hose ･･･････････････････････ 75

Low Pressure Hose Compatibility List

Compatible Gas Cocks/Types of Hoses/Examples of Compatible Gas Equipments･････････････ 76

Gas Socket

Gas Socket, Gas Socket for Additional Construction ･･･････････････････････････････････････ 77

Gas Cock

Gas Cock with Fuse ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 79
Wall / Floor Socket Type Fuse Box Gas Cock ･････････････････････････････････････････････ 80
Screw-fitting Gas Cock with Inspection Hole, Screw-fitting Gas Cock with Inspection Hole(Ball Valve), Intermediate Gas Cock, Screw-fitting Ball-type Gas Cock, Iron Gas Cock･･････････ 81
Joint Gas Cock with Inspection Hole, Flexible Hose Ball Gas Cock (Waterproof), Flexible Hose
Gas Cock with Inspection Hole, Flexible Hose Gas Cock････････････････････････････････････ 82

Long Flexible HoseLong Flexible Hose (HITACHI) ･･････････････････････････････････････････････････････････ 83Long Flexible Hose (JFE) ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 84

Mechanical Self-Recording Pressure Meter /Pressure Meter

Mechanical Self-Recording Pressure Meter, Recording Chart ･･･････････････････････････････ 85
Pressure Meter, Pressure Meter Spare Part ･･････････････････････････････････････････････ 85

Electric Diaphragm-type Self-Recording Pressure Meter

Electric Diaphragm-type Self-Recording Pressure Meter, Pressure Sensor Device,
7-inch Screen Tablet ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 86

Gas Related Components

Adapter, Gas Leak Inspection Spray, Hose Band, Operation Error Prevention Cap,
Airtight Gas Cock Cap, Gas Cock Cover, Hose End Cap, Gas Pipe Caution Sheet ･････････････ 87

Low Pressure LP Gas Electric Generator

Low Pressure LP Gas Electric Generator, Fuel Gas Supply Box ･････････････････････････････ 88
Guideline for Generator Use, Low Pressure LP Gas Electric Generator Options ･ ･･･････････････ 89

5

YAZAKI PRODUCT GUIDE■ Bulks / Vaporizers･･････････････････････････････････････････････････90
Bulk Supply Systems

Horizontal Bulk Storage Unit (with Standard Accessories) ･･････････････････････････････････ 91
Horizontal / Vertical Bulk Storage Common Regulator ･･････････････････････････････････････ 92
Vertical Bulk Storage Unit (with Standard Accessories) ･････････････････････････････････････ 93
Vertical Bulk Storage Regulator Unit ･････････････････････････････････････････････････････ 94
Thermally Insulated Bulk Storage Unit (Power Bulk) ･･･････････････････････････････････････ 95
Disaster Protection Bulk Storage Unit ････････････････････････････････････････････････････ 96

Vaporizers

Intro to Vaporizers / Vaporizer Heat Source and Principle･･･････････････････････････････････ 97

Consumer Model Vaporizers

Small Vaporizer, Optional Parts ･････････････････････････････････････････････････････････ 98
Medium Vaporizer, Optional Parts ･･･････････････････････････････････････････････････････ 99
Large Vaporizer, Optional Parts ････････････････････････････････････････････････････････100
Medium/Large Vaporizer Optional Parts ･････････････････････････････････････････････････101
Hot Water Circulation Type Vaporizer ･･･････････････････････････････････････････････････102
Gas Burning Type Consumption Vaporizer･･･････････････････････････････････････････････103

Automatic Changeover Equipment for Liquid Gas

Automatic Changeover Equipment for Liquid Gas ････････････････････････････････････････104
Optional Parts for Automatic Changeover Equipment for Liquid Gas･････････････････････････105■ Technical Information･･････････････････････････････････････････ 106
LP Gas Equipment Technical Information

Related Regulations ･･････････････････････････････････････････････････････････････････106
International Unit (SI Unit) ･････････････････････････････････････････････････････････････107
Valid Term Table ･････････････････････････････････････････････････････････････････････109
Carbon Steel Pipe for Piping (JIS G3452) Dimensions ････････････････････････････････････109
Gas Meter Selection Methods ･ ････････････････････････････････････････････････････････ 110
E-type / S-type Security Gas Meter Functions and Measures ･ ･････････････････････････････ 111
How to Install Gas Leak Alarms ････････････････････････････････････････････････････････ 112
Regulator Performance Curve Diagram ･････････････････････････････････････････････････ 113
Bulk Storage Unit Installation Standards and Safe Distance ･ ･･････････････････････････････ 115
Horizontal Bulk Storage Unit Gas Generation Volume ･････････････････････････････････････ 116
Vertical Bulk Storage Unit Gas Generation Volume ･･･････････････････････････････････････ 116
Introduction to Operation Details in Power Outage and Recovery, by Product ････････････････ 117■ Company Information･･････････････････････････････････････････ 118
YAZAKI Energy System Corporation Corporate Profile･････････････････････････････････････ 118

6

YAZAKI Water Server

Overturning Conventional Ideas
of Water Servers”—— Its name is “

The YAKAZAKI Water Server“”
is a revolutionary water server built based on thorough market analysis
that comes with high added-value advanced features, as well as a designand ease of use that are a cut above the rest,
so it can serve cool and delicious cold water,room temperature water, and hot water.

“QuOL” offers high value
added “water delivery
business solutions”
to gas service providers

Providing new services to ourcustomers

YAZAKI supports the water delivery business, a business solution thatbrings gas service providers and customers together. Through waterservers, one of our core products, we offer a whole new type of service.

Makes it possible to use themetering and water delivery network
By adding water delivery to metering work and bottle replacement, it ispossible to expand the scope of business.

7

Water Server

Making delicious water
into easy to use water

It all starts with SMART WATER

Water served at room remperature,a revolutionary new function“Easy to use” room temperature is the perfect
addition to conventional hot and cold water, forwhen you do not want to chill your food or body.
We provide new value to delicious water, in theform of good health and safety.

Fits right in to yourdaily life
High quality design

Winner of the 2018 Good Design Award

QuOL is made with a slim body that will fit almost
anywhere, and a design that will not disrupt yourinterior decor. It would not be out of place even inyour living room.

Made simple and easy to use foranyoneTurn until you hear the beep! Made to be used intuitively
QuOL makes controls easy with the central jog dial. With the easy
and intuitive controls, all you have to do is turn the dial until you hear
the beep, following the voice guidance.

We use technology
A comfortable control
cultivated in automotive setup, made right all themachinery for better living way down to the texture

Suitable for a variety of water
pouring scenarios

Announces
the operating status
with voice

Made easy to use and with peace of mind,
because it is used every day

Comes with an all purpose tray, so you can pour water with thecontainer right where it is. The height is adjustable, so you canoperate it with one hand with cup noodles, pans, or water bottles. We
paid close attention to eas of use, as well as safety characteristics
when pouring hot water and the like.

Pour even hot watersafely with the adjustableheight functioon

Place a rice pot or
pan on the tray topour water easily

Use it even darkplaces with a water
faucet light

Loaded with features for safety, security, and energy saving
Use a variety of functions safely, securely, and easily

QuOL comes with a variety of features that make it economical, safe, hygienic, and useful even in the event of a disaster.

Have peace of mind that you can
use water even in disaster when
the power goes out

Double child locks
make it safe and secure to use
even for children

Serve delicious water for any
generation

Every generation of the family from children to seniors can havedelicious water, thanks to the easy to understand and use controls.

Designed to make the ownerfeel like a celebrity

Winner of the 2018 Good Design Award, for its high functionalityand design that matches luxury interior decorations.

UV disinfection doesn’t change
the taste of the water

Easy on your account and theenvironment
Energy Saving Mode

Check detailed information
about QuOL on the Internet!
https://gas.yazaki-group.com/quol/
YAZAKI Water Servers● “YAZAKI Water Server QuOL”… Product Information

8

Gas Meter

Perfect for a smart energy society Highmade for use even 10 years in the

E-type Security Gas Meter

EY25MTH [High End]
EY25MT [Standard]

EY4MTH [High End]
EY4MT [Standard]

Makes work more efficient andprecise with a compact, lightweight design
Looking forward to the next
generation with high performance,
security gas meters

Reduces “Error B Displays”

Simple Meter Information
Check

Can display the cause of BR
alarmsUsing the reset button,
you can easily checkindividual addition, pressure
information display, andmeter information display,without the need of thesetting device.

By monitoring not only pressurechanges but temperature changes
as well, it is possible to display thecause of BR alarms. (Excludes
commercial use.)*There is possibility of gas leaks,
so make certain to conduct leakinspections.

Easy to get the meter
information you need

9E4-type Security Gas Meter(3:00 PM March 9th, 2016)

Improves the precision of flow
small leak warnings
By improving the precision of flow
small leak warnings, it reduces“Error B Displays” caused by using
ECOWILL or heated floors, andreduces unnecessary leak detector
operation. Checks that there are
no leaks at most once every 128
seconds.

Pressure Small Leak
Supplementary Information

Gas Meter

performance Ultrasound Gas Meters
futureCommercial EB-type Security Gas Meter

Commercial EB-type Security Gas Meter

EBY6

EBY10/16

High End Tool
Identification Function

Tool Recognition Security Function*
Avoid troublesome shutoffs in autumn
and winter!

Using tool recognition logic, for fan heaters and water
heaters only, it does not shutoff even when it reaches
the shutoff value, but starts relearning instead. For
this reason, you can keep using the tool, and reduce
deployment costs and the burden on employees causedby troublesome shutoffs.
*Built in to High End Meter EY25MTH / EY4MTH

Tool Recognition Accumulation Function*
Check the accumulated consumption foreach fan heate
Along with the conventional accumulation by category,it can also do addition for each individual fan heater orwater heater. This makes it possible to offer service thatsatisfies customers, including proposals for new pricing
plans based on the use status of each tool. (Numbers
given are estimates only.)

S-type Security Gas Meter

S-type Security Gas Meter withexcellent workability, based on
opinions from the fieldS-type Security Gas Meter

SY25MT1

80% lighter thanconventional models. A
full set of features, andmore efficient

Use the reset button to aggregate
individual accumulation, pressure
information, and meter information.
The reset safety check time isshortened to just 20 seconds andthe flow rate judgment time tojust 10 minutes, greatly improving
workability.

*Built in to High End Meter EY25MTH / EY4MTH

10

Controller (LPWA)

Controller (LPWA)

Make LP gas meters smart with LPWA,
an automatic remote reading and central
monitoring system for the age of IoT
LTE Cat. M1 Wireless

LTE Cat. M1 Wireless (Separated)

YSC-US(U-bus Device)

YSC-NS(5 bit Device / Connection Device)

LTE Cat. M1 Wireless E-type
Integrated Gas Meter

LTE Cat. M1 Wireless S-type
Integrated Gas Meter

EY25MTH / EY4MTH-CUS
EY25MT / EY4MT-CNS
EBY6-CUS, -CNS

SY25MT1-CNS

Makes work more efficient and strengthens the managementbase with connected communications equipments
Streamlines metering work and enhances security
Area supplement with wider area coverage and U-bus air

Compatible with 920 MHz and 2.1 GHz, so it can cover a wider area and offer more stable communication, and is capable of communications
even from distant locations and difficult to meter locations. In addition, it can reliably acquire gas meter information even in places where itis difficult to get a signal, such as meter boxes inside apartment buildigns, using the U-bus air multihop function, so it reduces the burden of
metering work, cuts labor costs, and resolves labor shortages, and can be expected to improve security as well.

Streamlines delivery and enhances services for consumers
Make daily metering possible with ultra lower power consumption

Adding eDRX ultra lower power consumption technology to LTE Cat. M1 makes it possible to operate continuously for 10 years, evenwith daily metering. Keeps track of daily gas usage with the broadcast signal and improve the precision of cylinder replacement timing
estimates based on customer’s gas consumption patterns, so you can reduce the number of deliveries and choose the optimal delivery routeaccording to remaining cylinder capacity. This can also help to provide new services, such as expanding new metered services for eachcustomer based on daily metering.

Easy installation, so you can improve work efficiency, and use
the FOTA feature to always maintain the latest status
Reduce work hours and update the software version with wireless transmissions

Anyone can install it easily with start up controls using the wired connection and magnets. Wireless integrated meters do not require
wiring construction, installation work time can be shortened even further. Using the FOTA function, you can update the software version
wirelessly from a remote location, so it is possible to always use the latest specifications without replacing the wireless equipment.

Terminology

11*LPWA: An acronym for “Low Power Wide Area” that realizes wireless communications with low power consumption.
*LTE Cat. M1: An LTE communications standard for IoT devices that realizes low volume, low power consumption, and low cost.
*U-bus Air: A wireless communications standard using the 920 MHz band, that enables ultra low power consumption and multihop functionality.
*eDRX: An acronym for “extended Discontinuous Reception,” this technology reduces power consumption of IoT devices, making it possible to use
equipments longer.
*FOTA: An acronym for “Firmware On-The-Air,” this feature updates device firmware with wireless transmission.

Controller

Controller

Dramatically improve the efficiency of metering work
Muitistage Relay Transceiver (Integrated and Separated Types)
Batch Wireless Metering System
Multistage Relay Transceiver(Integrated Type)Multistage Relay Transceiver(Separated Type)YSC-30S/31S

YSC-30/31

Multistage Relay
Transceivers
Mounting Status(E-type Meter)

Batch wireless meteringsystems require a dongle
transceiver.
* Please prepare the tablet main
unit and connection adapter on
the gas dealer side.

Solve your metering woes! Do batch metering of up to 50 units
even far away from the meters
Install on existing meters
afterwards

Greatly reduces metering timewith wireless communication!

It can be installed on YAZAKI E-type and S-type meters, as well as
meters from other companies, making metering work more efficient.

Compared to manual metering 1 household at a time, it canmeter 1 GW main unit and 49 slave units (a total of 50) in
about 3 minutes. Reduces the burden on meter readers.

Connect separated models, so it is notnecessary to replace meters

Reliably receive meter
information

Enables batch metering with wireless meters

Do batch metering of 50 households at once.

Simultaneously acquire individualaccumulation values and security information
In addition to preventing mistaken metering, you can also
improve security by obtaining security information.

Rest assured even in places
where metering is difficult!

Make metering work more efficient in difficult
to meter places● Simple gas tenements ● Apartments with autolock● Apartment buildings with only staircases ● Houses that are
dangerous to enter because of dogs ● Houses with hard to see
meter values… And many more problems solved!

GW main unit

Wireless metering equipment

12

LP Gas Alarm

High reliability and a stylish design
The standard LPG gas alarm

LP Gas Alarm

YF-005N/NV

We deliver
alarms with excellent
environmental performanceand great design
and bring safety
to every home.

Warns you clearly when there isan abnormality

Highly visible and convenient LED lamps

Has a white lamp on during normal monitoring, so it does not stick out.
The lamp flashes red when there is a gas abnormality, making the
problem clear.

Use as a night light during monitoring
An Industry’s
First

Adjust the brightness between 3 levels
while monitoring

Use it at the perfect brightness level for a night light, according to theenvironment and lifestyle scene where it is installed.

Alarm uses a red flashing lamp,
buzzer, and voiceSounds an alarm with buzzer and voice, as well as
visual signals

13

YF-005NV and YF-434G turn on a flashing red LED lamp, buzzer, andvoice to notify you reliably when there is a gas leak.
“Beep! Beep! Beep! Gas-ga-morete-imasennka?” (Check if the gas isleaking.)LP Gas Alarm

LP Gas Alarm (Meter-linked)

YF-434G

Alarm history notification
function

Press the switch to check the alarm history

Press and hold the inspection/alarm stop switch for 3 to 5
seconds, to check whether the gas alarm was used in the past
10 days.

Examples linked with gas meters
Automatic Changeover Regulator
CO Alarm
Gas Meter

Check the display without
removing from theinstallation location

LP GasAlarm

See the “replacement year” and “productnumber” displayed on the top

Without removing the main unit, you can easily check theinformation displayed on top of the alarm and leave it in place.
*See page 15 for CO alarms.

For customers
using automatic gas
shutoff equipments
Shutoff
Valve
Controller

LP GasAlarm
Gas Meter

14

LP Gas Alarm

Separated type using drip proof detector parts
The perfect alarm for work applications where parts get wet
Dual Output AlarmYF-313A
Improved
Drip-Proofing(Sensors)

Automatic Changeover Regulator
CO Alarm
Gas Meter
Gas
Safe to use even near water in commercial kitchens! Work LP
with
Alarm
greater peace of mind

Improved the performance ofdetector part drip proof structure

Improve drip proof structure performance, so that the alarm does
not sound due to water from showers or hoses during cleaning.

Choose the alarm soundUse the inspection/alarm stop switch to switch between
the buzzer alarm “Beep! Beep! Beep!” and the voice alarm“Beep! Beep! Beep! Gas-ga-morete-imasennka?” (Check if
the gas is leaking.)

Gas meter linked inspection
function

Able to operate the inspection/alarm stop switch (3 seconds), to
ouput no voltage output for approximately 1 minute, and easily doinspection linked with gas meters.

For customers
using automatic gas
shutoff equipments
Shutoff
Valve
Controller

Comes equipped with a simple
history display function
Check recent alarm soundings with the inspection/alarmstop switch (5 seconds).

Reliable failure notification
function
15

Notifies you when there is a failure using a rapidly flashinggreen lamp and an alarm sound. When turned to the voice
setting, it will notify you by saying “Beep! Beep! Beep!
Kenchi-bu-kosyou-desu. Hanbai-ten-ni-renraku-kudasai.”(The detector part is broken. Contact the vendor.)

Example of the link with gas meters

LP GasAlarm
Gas Meter

Shutoff Valve

Ventilation
Warning Alarmfor Commercial

LP Gas Alarm

A unit you can rely on
Commercial Ventilation Warning Alarm /Incomplete Combustion (CO) Alarm
Incomplete Combustion (CO) Alarm

YZ-222

Commercial Ventilation Warning Alarm

YZ-165C

Useful in an emergency, with clearly audible alarm sound andvoice guidance
Save space with the compact,slim design
Compact so it does not take up space. Uses batteries, so there
is limitation on where it can be installed, and it continues tooperate even during power outages.

Can be linked with external
equipments

By linking with the gas meter, it can shutoff gas at the same timeas the alarm, vastly improving the security level.

Reliable an easy to recognize
alarm voice

In addition to the alarm sound “Peepo! Peepo!”, the YZ-165C
sounds a voice alarm saying “Beep! Beep! Beep! Issankatanso-chudoku-ni-naru-osorega-arimasu. Tadachi-ni-kankisitekudasai. Gasu-gaisha-ni-renraku-kudasai.” (There is dangerof carbon monoxide poisoning. Ventilate immediately. Contact
the gas company.)
Also, the YZ-222 notifies you with an alarm sound and voicemessage saying “Beep! Beep! Beep! Kuuki-ga-yogorete-kikendesu. Mado-wo-akete-kanki-wo-sitekudasai.” (You are in dangerof carbon monoxide poisoning. Open the window to ventilate.)

YZ-165C A reliable alarm that will

not sound too early

The electrochemical sensor does not react to mixed gas,and does not operate until CO reaches a truly dangerous
concentration.
Adding the CO concentration and detection time enables it toestimate the COHP (carboxyhemoglobin) cooncentration inhuman blood, and sound the alarm accurately before there is adangerous impact on the body.

YZ-222Compatible with therecognized LP Gas
Service Provider System

Providers who are recognized as “Gold Security RecognizedService Providers (No. 1 LP Gas Service Providers)” who clear
the following coonditions qualify for incentives such as loosened
restrictions on the distance of emergency response, as well as
the frequency regular supply equipment inspections and regularconsumer equipment inspections.
Conditions: Must stop gas supply automatically before reaching
CO concentration of 0.03% (linked shutoff with gas
meter, etc.).

16

Regulator

Equipped with functions that improve reliability
Automatic Changeover Regulator is smart andeasy to use

High-performance Automatic
Changeover Regulator

AS8ZA

The simple
design improves
visibility
and workability

Improves visibility with alarger display!

130% the size of a conventional display. Visibility is improved.

The switch handle is moreworkable!

● One size larger switch handle for improved workability whenreplacing the volume.
● Uses a lock mechanism that you can feel click in to place.

Better corrosion resistance!

Surface preparation with anodized aluminum on the main unit
(body, cover) improves corrosion resistance.

Stop blocking pressure failurescaused by sediment getting inWith a fine filter, it can prevent fine particles and other suchcontaminants from getting in.

Comes with a simple header type
We offer a simple header type lineup that can even be installedin narrow spaces.
17

AS8ZA 4 pcs
Hand-tightenedhoseRegulator

Integrated Automatic Changeover Regulator that iscompact, lightweight, durable, and resistant tocorrosion

Integrated Automatic
Changeover Regulator

RCL20AThe updated
model improves
performancefrom older
products

Improved workability and visibility!
Improved workability with a switch handle and larger size, and further
improved visibility due to a longer hole shape of the switch display
round window frame.

Improved corrosion resistanceand airtightness!

Dual stage primary and dual stage secondary regulator fastenings aresealed with Double O Ring + (O ring plus sealant), realizing strong
corrosion resistance and airtightness.

Improved contamination
prevention performance!

Uses a fine particle filter on the high pressure inlet, in order to improvethe contamination prevention performance.

RCL30A-KB6H(T)Outlet pressure performance stabilization
Sliding performance is improved using a rectangular structure and internal valve
system, which employs resin for its valve sliding part. The flow path is changed torectify the gas flow and stabilize outlet output performance.

Comes with a simple header type

We offer a simple header type lineup that can even be installed in narrow spaces.

18

Vaporizer

Vaporizer

Choose the right one for diverse
needs and applications
Reliable Vaporizers

VP-S30EC

VP-S100EC

Use our integrated
support, frominstallation tomaintenance

VP-S100GC

Diverse variations that fit your application

Choose different heat sources from our lineup, which includes everything from small
to large sizes.

Product development capacity backed
by reliable technology

A high performance product line created with the high technical skill unique to YAZAKI.

A complete support system close to thecommunity
We deliver peace of mind with our nationwide support network.

3
4
years years

5
years

6
7
years years

Regular
Regular
Regularinspection inspection inspection
every
every
every
6 months
1 year6 months

Please take regularinspections every
6 months
and every 1 year
thereafter.

OverhaulPlease take regularinspections every
6 months
and every 1 year
thereafter.

Parts Replacement

Parts Replacement

8
years

9
years

10
years

Please takeregularinspections
every
6 months
and every
1 yearthereafter.

Update Plan

2
years

Overhaul1
year

Overhaul

19

Trial Operation
Check

We have established YAZAKI Gas
Equipment Service Stores acrossJapan and developed a complete
service system, so that you can use
our arolizers with peace of mind.
*All regular inspections andoverhauls are charged separately.

Installation
Conditions

Inspections

Regular Inspection
Schedule

Parts Replacement

Bulk Supply System

Bulk

Useful for disaster preparedness, incase of an emergency
Disaster Protection Bulk Storage Unit

LP gas is great for use
in disasters
That’s why this systemcomes with features
to support life in an
emergency

Use it normally and in emergencies!
Supply LP gas for cooking, heating water, and heating air normally, while
also preparing in case of disaster.

We strongly support your lifeline!

Even in the event of a disaster, LP gas remaining in the bulk storage unit
can be used for cooking, making it still useful as an energy source during an
emergency, and during evacuation.

A wide range of variations

Choose from 300 kg, 500 kg, 980 kg, and 2.9 ton variations, according to
the size of the installation location and facility functions.
*In preparation for disasters, make certain that the bulk storage unit has atleast 1/3 of its capacity for LP gas remaining at all times.

Generate electricity with a low
pressure LP gas electric generator
Connect a low pressure LP gas electric generator to the flexible hose gas
cock in the gas cock box unit so that you can use electricity even during adisaster.

20

Generator

Generator

In case of an emergency!
Use LP Gas to generate electricity!

EU9iGP

EU15iGPSpecified Fuel Gas Supply Box

Rated
Output900 VA

Rated
Output1500 VA

Easy to use for anyone

No need to worry about fuel!

Generate electricity for along time!

Connect safely with a gas
supply box

Use a generator just by removing the hose from the gas
supply box and connecting it with one touch.

Use the LP gas cylinder installed under the eaves, so there isno difficulty procuring fuel.

Generate electricity reliably during an emergency, such as
long term blackouts.
*EU9iGP: Generates electricity for 110 hours with a 50 kg
cylinder*EU15iGP: Generates electricity for 74 hours with a 50 kg
cylinderHighly reliable, so you canuse it with peace of mind
in an emergency

Use LP gas with a one touch connection from the gas
supply box. There is no need to worry about fuel in theevent of a blackout, so you can easily get electricity,
hot water from water heaters, and use various otherelectrical appliances so long as they are within the rated
capacity. It is also equipped with a sine wave inverter,
so it can be used with electronic devices including
computers.
21

A gas supply box is utilized so you can use a low pressure
LP gas electric generator with peace of mind, in compliancewith the Liquefied Petroleum Gas Law. It also serves the roleof preventing carbon monoxide poisoning caused by use
indoors.

Secure light

You can use your water heater, so you can take a bath

Gas

Also for use as operating
power for gas equipment

Water
HeaterGas
Gas
Supply Box
Water Heater

Use home LP gas as fuelSecure communications
and information devices

Power
Outages

Electric

Use it for precision devices such as PC

Gas Equipment Homepage Introduction

WebsiteYAZAKI Gas Equipment
Website Introduction
Please use this in combination withour catalog.
On the YAZAKI Energy System Gas Equipment website,
you can ﬁnd information on various gas equipments andWater Server QuOL handled by YAZAKI. There is also a
wealth of information useful for daily business, including
drawings, pamphlets, and catalogs. On your smartphone,
use the QR code below to easily access our website.
Our website is written in Japanese language only. However, you can view this English catalog in our
website.

From the URL or QR code below
Access the “YAZAKI Energy System Gas Equipment Homepage”.

https://www.yazaki-group.com/gas/■ Use the QR here to directly access the following pages linked to our homepage.

Product Diagram/Speciﬁcations/Manuals● “Product Drawing/Speciﬁcations/Manuals” Download Page

Catalogs/Pamphlets● “Catalogs/Pamphlets” Download Page

YAZAKI Water Server

Disaster Prep Propane Gas Generator● “YAZAKI Water Server QuOL”… Product Information● “Disaster Prep Propane Gas Generator”… Product Info

LP Gas Safety Guide (METI)

Sales Ofﬁces List
Contact Info/Sales
Ofﬁces List

● “3 Minutes LP Gas Safety Guide”… Ministry of Economy, Trade and Industry● “Contact Info/Sales Ofﬁces List”*The website listed above, as well as the information and photographs in the links are frequently updated, and may differ from what isdisplayed above.
22

022-023_en.indd 22

19/10/01 13:58

How to Use the Catalog

How to Use the Catalog
We have revised the structure of our general catalog
in order to make our catalogs more efﬁcient.
The YAZAKI LP Gas Equipment General Product Guide introduces
various LP gas equipments handled by YAZAKI Energy System.
You can also easily access our website from your smartphone, in orderto more conveniently view product information and drawings on thework site.
Furthermore, we have included a Technical Documents page at theend, featuring useful information such as related regulations, how to
select equipments, and how to install them.
We hope it will be a help for your business.

Title Page

■ Index■ Listed Products
LP Gas Leak
Alarms■ Product Categories

LP Gas Leak Alarms■ Gas Leak Alarm■ No-voltage Output Gas Leak Alarm■ Voltage Output Gas Leak Alarm■ Dual Output Gas Leak Alarm■ CO Alarm■ Ventilation warning Alarm forCommercial■ Detector■ Gas Leak Alarm Adapter■ Gas Leak Alarm Auxiliaries

Gas Leak Alarm P.33

No-voltage Output Gas Leak Alarm P. 34

This index tab makes it
easier to search for productcategories.
The applicable group is madeeasily visible with blue-green
coloration.

Gas Meters

Choose the right LP gas leak alarm for your application■ Product Groups■ Categories
Gas Meters
AlarmsControllers /Shutoff Valves
Regulators

Voltage Output Gas Leak Alarm P. 35
AlarmsLinks with shutoff valve controller

CO Alarm P. 36

Commercial Use Ventilation Alarm P. 36

YF-433F

Voltage + No Voltage, for commercial facilities

Household use CO alarm

Ventilation alarm best suited for commercial facilities

Various detectors P. 37

Gas Leak Alarm Adapter P. 38

Gas Leak Alarm Auxiliaries P. 38

Hoses /
Gas Cocks■ Listed Page

Bulks /
Vaporizers

Regulators

YF-434G

Links with microcomputer gas meters

Controllers /Shutoff Valves

YF-005N

Alarms usable in general households

Dual Output Gas Leak Alarm P. 35

YF-313A

YZ-165C

YZ-222Hoses /
Gas Cocks

Technical
Documents

YSC-29B

SP-220Bulks /
Vaporizers

TX-611H

YSC-29A

YSC-01B
CO-FL1

Used for gas leaks and CO detection

Converts alarm output signals

Links alarms with gas meters wirelesslyTechnical
Documents

32

Product
Introduction
Page■ Product Picture■ Product Name /ModelVoltage Output Gas Alarm / Dual Output Gas Alarm

Voltage Output
Gas Leak Alarm(Built-in Type)Operating TemperaturePower Supply
Power Consumption

Model
Detection Principle

Connection
Method(24 V Power Supply Type)
Notifies you with an easy to understand buzzer and lamp
● Specifications

Alarm Method
Operating TemperaturePower Supply
Power Consumption

External
OutputConnection
MethodOutput Signal

OptionPackaging Unit

35

Output Signal

YF-417C
Contact Combustion Type Gas Sensor
Less than 1/4 of lower limit for gas explosion
Immediate Alarm Automatic Reset
Alarm Lamp (LED: Red)
Buzzer Alarm (Electric Buzzer more than 70 dB/m)-10ºC to +40ºC
DC 24 V(Operating voltage range DC 17 - 40 V)
During monitoring: Approx. 1.5 W,
During alarm: Approx. 1.7 W● Muting circuit enabled at power-on (Approx. 40 seconds)● Alarm time-lag circuit (Approx. 25 seconds)● Bridge Circuit● External Output Signal Short Protection Circuit● Gas Sensor Failure Monitor Circuit● Electrical Circuit Failure Monitor Function
Rotate to Hook to Mounting BaseTwo-step voltage two wire type
MonitoringDC 6 V
During alarm
DC 0-6-12 V
Signal Wire Disconnected DC 0 VDC 0 V
φ120×34 (mm)Approx. 150 g
SH5910(Mounting Base: Commercial Item Made by PANASONIC)
40 pcsLow Concentration: Within 10 Minutes High Concentration: Within 5 Minutes

Operating Temperature

0ºC to +50ºC

Power Supply

DC 3V (Lithium battery)
a-contact (Open collector)
During Failure and Monitoring OFF During CO Alarm ON
Transmitting standard delay time 34 seconds

External Output

Back panel plug

Special functions

Two-step voltage two wire type
Monitoring DC 6 V
During alarm DC 12 V
FailureDC 0 V

External Dimensions

High Concentration Yellow (CO Alarm) Lamp flashes slowly (1 flash every 1 second).
Synthetic voice alarm (more than 70 dB/m) Automatic recovery type

Response time

● Energizing Initial Alarm Prevention Timer● Expiration Notification Function

External Dimensions● Failure Diagnosis Function

H100×W75×D20.5 mm

WeightApprox. 100 g

Packaging Unit

20 pcs

H68×W86×D37 (mm)WeightApprox. 200 g

Option

YA-300 (Embedded Socket)
YA-301 (Switch Box)

Packaging Unit

40 pcs

YZ-165C

Ventilation Warning Alarm for Commercial

Compact, doesn’t sound early, notifies reliably with an easy to understand alarm soundand voice.
● Specifications

Dual Output
Gas Leak Alarm

Model
Target Gas

YF-313A

Alarm Method

OperatingTemperaturePower Supply
Power Consumption
Connection
MethodVoltage
outputExternal
Output
No-Voltage
OutputStandard
Time-Lag
Power Plug Cable
Connection method
between main andsensor unit
External Dimensions
WeightPackaging Unit

0ºC to +50ºC

Power Supply

3 V Lithium battery × 1

Battery Life

● Specifications

Alarm Method

Electrochemical Sensor
CO Hb density of 20% or equivalent in human blood*1) Display Yellow (ventilation) Lamp Flashing (1 second period)2) Alarm Sound Sound Effect + Voice Alarm more than 70 dB/m

Operating Temperature
Range

A commercial alarm suitablefor places exposed to water
Model
Detection Principle
Gas Density for
Detection

YZ-165C
CO (carbon monoxide) in not fully combusted exhaust gas

Sensor
Gas Density for Detection(Commercial)

YF-313A
Contact Combustion Type Gas Sensor
More than 1/100 and Less than 1/4 of lower limit for gas
explosion
Immediate Alarm Automatic Reset
Alarm Lamp (LED: Red)
Buzzer/voice alarm*(Electric buzzer more than 70 dB/m)-10ºC to +40ºC
AC 100 V 50/60 Hz
During monitoring: Approx. 1 W, During alarm: Approx.1.7 W

External Output
Built-in Function

6 years after installation
a Contact Output

Polarized (DC 24 V, 5 mA)

Alarm Instantly ON● Speaker Wire Breakdown Monitor Function ● Sound Circuit Monitor Function● Battery Voltage Monitor Function● Voice Message Check Function● Alarm Stop Function● Alarm History Ventilation Display Function● Expiration Notification Function● Failure Monitoring Function

Installation Method

Hanging (using hook)

External Dimensions

H100×W75×D20.5 (mm)WeightPackaging Unit

Approx. 100 g
20 pcs* Alarm will be issued immeidately when the density of more than 2,000 ppm is detected twice
consecutively (Approx. 10 seconds).

Back panel connector
Two-step voltage two wire type(Monitoring: DC 6 V During alarm DC 12 V: Failure: DC 0 V)
Open collector of phototransistor(During monitoring: OFF, During alarm ON-OFF at 10 second
interval, Failure: OFF)Approx. 34 seconds (without voltage) 0 second (with voltage)■ Index● Request regarding installation
Please submit a checklist and emergency contact list concerning the “Ventilation
Warning Alarm for Commercial” sales regulations. (First time only)

2.5 m (Spare socket included)
Maximum Length of Signal Wire 200 m (0.3 mm2)
Number of Sensor Unit to be Connected: 1
Main Unit: H118×W69×D23.5 mm (without protrusion)
Sensor Unit: H90×W43×D25.5 mm (without protrusion)
Main Unit: Approx. 205 g Sensor Unit: Approx. 55 g
20 pcs*Alarm sound can be changed by using the inspection/alarm stop switch

Technical
Documents

External Dimensions
WeightConnection
MethodAlarm Method

Bulks /
Vaporizers

Built-in Circuit-10ºC to +40ºC
AC 100 V 50/60 Hz
During monitoring: Approx. 2W,
During alarm: Approx. 2W

Hoses /
Gas Cocks

Model
Detection Principle
Gas Density for Detection

Alarm Lamp (LED: Red)Power Consumption

Regulators

YF-417C

Electrochemical Sensor
Low Concentration Over 50 ppm - 250 ppm
High Concentration Low concentration - 550 ppm
Low Concentration Yellow (CO Alarm) Lamp flashes slowly (1 flash every 5 seconds).
After 2 minutes, synthetic voice alarm (more than 70 dB/m) Automatic recovery type

Controllers /Shutoff Valves

Voltage Output
Gas Leak Alarm

Includes related
matters andadditional
information about
products.

Immediate Alarm Automatic Reset
Buzzer Alarm (Electric Buzzer more than 70 dB/m)
Operating TemperaturePower Supply

H117×W70×D29 mm
Approx. 220 g
Approx. 150 g
20 pcs● Eco Mark Product

Incomplete Combustion Exhaust Gas from Liquefied Petroleum Gas Combustion Equipment

Gas Density for
Detection

AlarmsExternal Dimensions
WeightPackaging Unit

Less than 1/4 of lower limit for gas explosion

Alarm Method

External
OutputYZ-222

Target Gas
Sensor
YF-432
Contact Combustion Type Gas Sensor

Gas Density for Detection

Front Panel Terminal BlockTwo-step voltage two wire type
MonitoringDC 6 V
Output Signal
During alarm DC 0-6-12 V
FailureDC 0 V
Muting Circuit Enabled at Power-on (Approx. 5 seconds)
Built-in Circuit
Alarm Time-Lag Circuit (Approx. 15 seconds)
Inspection mode (1 minute)Replacement Notification, Alarm Sound Stop
Function
Failure Notification
Frame Ground Terminal
Front Panel Terminal Block
2.5 m
Power Plug Cable
0.35 m(Spare Socket Included)■ Comments/Notices

Model

Gas Meters

YF-433F (S)Contact Combustion Type Gas Sensor
Less than 1/4 of lower limit for gas explosion
Time-Lag Alarm, Automatic Reset
Alarm Lamp (LED: Red)
Buzzer Alarm "Peeppo Peeppo"(Electric Buzzer more than 70 dB/m)-10ºC to +40ºC
AC 100 V 50/60 Hz
During monitoring: Approx. 0.8 W,
During alarm: Approx. 1.1 W

YF-433F

Alarm Method■ Speciﬁcation Table● Specifications● Specifications

Model
Detection Principle
Gas Density for Detection

External
OutputThis alarm complies with the Authorized LP Gas Distributor System by linking to the meter.

In-Wall Mount Type Alarm● Specifications

YZ-222

CO Alarm

YF-432

LP Gas Leak Alarms

Voltage Output
Gas Leak Alarm

Notifies you with an easy to understand buzzer

Includes characteristics and an
explanation of the product.

CO Alarm / Ventilation Warning Alarm for Commercial(Buzzer Type)YF-433F■ Feature23

If there are multiple
variations, thenrepresentative products
are listed.

36*This catalog contains information about products that is current as of May 31, 2019.
Products may differ from the content of the catalog due to speciﬁcation changes and new printings. We thank you
for your understanding.

022-023_en.indd 23

19/10/03 12:18

Gas Meters

Gas Meters■■ E-type Security Gas Meter■■ E4-type Security Gas Meter■■ EB-type Commercial Gas Meter■■ S-type Security Gas Meter■■ LTE Cat. M1 Wireless Integrated
Gas Meter■■ SB-type Commercial
Microcomputer Gas Meter■■ Standard Gas Meter■■ Middle Pressure Gas Meter■■ Meter Accessory

Gas Meters

YAZAKI Gas Meter Lineup
E-type Security Gas Meter P. 25

E4-type Security Gas Meter P. 26

EB-type Commercial Gas Meter P. 27
AlarmsControllers /Shutoff Valves

EY25MT-YL

EBY6

EY4MT-YL

General home use ultrasound gas meter

For heavy use households and commercial use

Commercial use ultrasound gas meterS-type Security Gas Meter P. 28

Wireless Integrated Gas Meter P. 28

SB-type Commercial Use
Microcomputer Gas Meter P. 29

Regulators

EY25MTH-YL-CUS

SY25MT1-YL

SY25MT1-YL-CNS

SBA10LTE Cat. M1 wireless integrated gas meter

Commercial
CommercialUse
useMembrane
membraneGas
gas Meter
meterStandard Gas Meter P. 30

Middle Pressure Gas Meter P. 30

Meter Accessory P. 31

Hoses /
Gas Cocks

General home use membrane gas meter

Bulks /
RelatedVaporizers
Information

N25

AH7

Commercial use membrane gas meter

Middle pressure gas meter

LUT-AZS

GSD-11K

Gas meter accessory

Technical
Documents

24

LPガス機器カタログ_E_022-045_cs6_x4.indd

24

2019/10/03

10:48:50

Microcomputer Gas Meter

E-type Security Gas Meter (Standard)

EY25MTH

EY25MT

Prevents troublesome gas shutoffs in autumn
and winter, perfect for price plans calculated byequipment

Light, compact, and portable!
The standard type, capable of acquiring a range
of information in addition to the standard features

130

130

173

● Specifications
Model
Maximum Flow Rate
Pipe Sleeve Screw
Pipe Sleeve Center
Distance
Pipe Diameter
Gas Flow Direction

10
8

10
8

148

148

E-type Security Gas Meter (High End)173

● Specifications
EY25MTH-YL

2.5 m3/h
M36×2

EY25MTH-ZL

130 mm

90 mm
20A (3/4B) or 15A (1/2B)
Left Inlet

1. Total Flow
2. Increased Flow
3. Operating Time (Section 2: Fixed at 160 min or shorter,
Section 1-2: To be shut off by limit time setting)
4. Leak During Reset Safety Check
Shutoff
Function
2. Pressure Drop
1. Seismoscope Operation
3. Gas Leak Alarm Interlock
4. External Device Interlock
Other
5. Test6. Battery Voltage Reduction
7. Center
8. Emergency
9. Prepayment
10. Test Term Expiration
1. Small Leak in Flow
2. Battery Voltage Reduction
3. Shutoff Abnormality
4. Small Leak in Pressure
5. Regulated Pressure
6. Blocked Pressure
Alarm Function
Abnormality
Abnormality
7. Prepayment
8. Test Term Expiration
9. Backflow
10. A larm Power Plug
Disconnection
LCD 1. Pilot Flame Registration
2.Operating State of Automatic Setting Function
3. Shutoff Classification of Flow Increase Shutoff
Security Display
4. Setting Status for Operating Time Shutoff Value
5. Reason for Shutoff
6. Reason for Warning
Half Duplex Communication Method (N-Line/U-Bus)
Communication
Visible Light Beacon System Communication Method
Method(Visible Light Communication)
1. Meter Reading Data
2. Security Data
3. Residual Amount
4. Shutoff Detail Data
Communication
Management Data
Contents
5. Small Leak Timer Value
6. C enter Shutoff Valve Open/Close
7. Emergency Shutoff
Pulse Transmission
1L/10L/100L/Pulse Switching Type
Other
Device Identification Function
Power Supply
Lithium Battery (DC 3 V)
Appearance Color
Light Gray
H148×W173×D108 (mm)External Dimensions(Length from pipe sleeve center to rear surface: 40.5 mm)
WeightApprox. 1.45 kg
Packaging Unit
6 pcs
Flow
Shutoff

Model
Maximum Flow Rate
Pipe Sleeve Screw
Pipe Sleeve Center
Distance
Pipe Diameter
Gas Flow Direction

EY25MT-YL

2.5 m3/h
M36×2

EY25MT-ZL

130 mm

90 mm
20A (3/4B) or 15A (1/2B)
Left Inlet

1. Total Flow
2. Increased Flow
3. Operating Time(Section 2: Fixed at 160 min or shorter, Section
1-2: To be shut off by limit time setting)
4. Leak During Reset Safety Check
Shutoff
Function
1. Seismoscope Operation
2. Pressure Drop
3. Gas Leak Alarm Interlock
4. External Device Interlock
Other
5. Test6. Battery Voltage Reduction
7. Center
8. Emergency
9. Prepayment
10. Test Term Expiration
1. Small Leak in Flow
2. Battery Voltage Reduction
3. Shutoff Abnormality
4. Small Leak in Pressure
5. R egulated Pressure
6. Blocked Pressure
Alarm Function
Abnormality
Abnormality
7. Prepayment
8. Test Term Expiration
9. Backflow
10. A larm Power Plug
Disconnection
LCD 1. Pilot Flame Registration
2. Operating State of Automatic Setting Function
Security Display
3. Shutoff Classification of Flow Increase Shutoff
4. Setting Status for Operating Time Shutoff Value
5. Reason for Shutoff 6. Reason for Warning
Half Duplex Communication Method (N-Line)
Communication
Visible Light Beacon System Communication Method
Method(Visible Light Communication)
1. Meter Reading Data
2. Security Data
3. R
 esidual Amount
4. Shutoff Detail Data
Communication
Management Data
Contents
5. Small Leak Timer Value
6. Center Shutoff Valve Open/
7. Emergency Shutoff
Close
Pulse Transmission
1L/10L/100L/Pulse Switching TypePower Supply
Lithium Battery (DC 3 V)
Appearance Color
Light Gray
H148×W173×D108 (mm)External Dimensions(Length from pipe sleeve center to rear surface: 40.5 mm)
WeightApprox. 1.45 kg
Packaging Unit
6 pcs
Flow
Shutoff

25

LPガス機器カタログ_E_022-045_cs6_x4.indd

25

2019/09/26

17:37:18

Microcomputer Gas Meter

EY4MTH

EY4MT

Offers the same size and functions as EY25MTH,
but perfect for heavy use households.

Offers the same size and functions as EY25MT,
but perfect for heavy use households.

130

130

10
8

148
10
8

173

Controllers /Shutoff Valves● Specifications

Alarms173

Gas Meters

148

E4-type Security Gas Meter (Standard)

Gas MetersE4-type Security Gas Meter (High End)

● Specifications
EY4MTH-YL

4.0 m3/h
M36×2

130 mm

EY4MTH-ZL

90 mm
20A (3/4B)
Left Inlet

Flow
Shutoff

Flow
Shutoff
Shutoff
Function
Other

Alarm Function

Security Display

Communication
Contents

External Dimensions
WeightPackaging Unit

130 mm

EY4MT-ZL

90 mm
20A (3/4B)
Left Inlet

1. Total Flow
2. Increased Flow
3. Operating Time(Section 2: Fixed at 160 min or shorter,
Section 1-2: To be shut off by limit time setting)
4. Leak During Reset Safety Check
2. Pressure Drop
1. Seismoscope Operation
3. Gas Leak Alarm Interlock
4. External Device Interlock
5. Test6. Battery Voltage Reduction
7. Center
8. Emergency
9. Prepayment
10. Test Term Expiration
1. Small Leak in Flow
2. Battery Voltage Reduction
3. Shutoff Abnormality
4. Small Leak in Pressure
5. Regulated Pressure
6. Blocked Pressure
Abnormality
Abnormality
7. Prepayment
8. Test Term Expiration
9. Backflow
10. A larm Power Plug
Disconnection
LCD 1. Pilot Flame Registration
2.Operating State of Automatic Setting Function
3. Shutoff Classification of Flow Increase Shutoff
4. Setting Status for Operating Time Shutoff Value
5. Reason for Shutoff
6. Reason for Warning
Half Duplex Communication Method (N-Line)
Visible Light Beacon System Communication Method(Visible Light Communication)
1. Meter Reading Data
2. Security Data
3. Residual Amount
4. Shutoff Detail DataManagement Data
5. Small Leak Timer Value
6. Center Shutoff Valve Open/
7. Emergency Shutoff
Close
1L/10L/100L/Pulse Switching Type
Lithium Battery (DC 3 V)
Light Gray
H148×W173×D108 (mm)(Length from pipe sleeve center to rear surface: 40.5 mm)
Approx. 1.45 kg
6 pcs

Technical
Documents

Pulse Transmission
Power Supply
Appearance Color

4.0 m3/h
M36×2

Bulks /
Vaporizers

Communication
MethodEY4MT-YL

Hoses /
Gas Cocks

1. Total Flow
2. Increased Flow
3. Operating Time(Section 2: Fixed at 160 min or shorter, Section
1-2: To be shut off by limit time setting)
4. Leak During Reset Safety Check
Shutoff
Function
2. Pressure Drop
1. Seismoscope Operation
3. Gas Leak Alarm Interlock
4. External Device Interlock
Other
5. Test6. Battery Voltage Reduction
7. Center
8. Emergency
9. Prepayment
10. Test Term Expiration
1. Small Leak in Flow
2. Battery Voltage Reduction
3. Shutoff Abnormality
4. Small Leak in Pressure
5. Regulated Pressure
6. Blocked Pressure
Alarm Function
Abnormality
Abnormality
7. Prepayment
8. Test Term Expiration
9. Backflow
10. A larm Power Plug
Disconnection
LCD 1. Pilot Flame Registration
2.Operating State of Automatic Setting Function
3. Shutoff Classification of Flow Increase Shutoff
Security Display
4. Setting Status for Operating Time Shutoff Value
5. Reason for Shutoff
6. Reason for Warning
Half Duplex Communication Method (N-Line/U-Bus)
Communication
Visible Light Beacon System Communication Method
Method(Visible Light Communication)
1. Meter Reading Data
2. Security Data
3. R
 esidual Amount
4. Shutoff Detail Data
Communication
Management Data
Contents
5. Small Leak Timer Value
6. Center Shutoff Valve Open/
7. Emergency Shutoff
Close
Pulse Transmission
1L/10L/100L/Pulse Switching Type
Other
Device Identification Function
Power Supply
Lithium Battery (DC 3 V)
Appearance Color
Light Gray
H148×W173×D108 (mm)External Dimensions(Length from pipe sleeve center to rear surface: 40.5 mm)
WeightApprox. 1.45 kg
Packaging Unit
6 pcs

Model
Maximum Flow Rate
Pipe Sleeve Screw
Pipe Sleeve Center
Distance
Pipe Diameter
Gas Flow Direction

Regulators

Model
Maximum Flow Rate
Pipe Sleeve Screw
Pipe Sleeve Center
Distance
Pipe Diameter
Gas Flow Direction

26

LPガス機器カタログ_E_022-045_cs6_x4.indd

26

2019/09/26

17:37:19

Microcomputer Gas Meter

EB-type Commercial Gas Meter

EB-type Commercial Gas Meter

EBY6

EBY10/EBY16

The same size as EY25 and EY4, so it is compact.
Contributes to reducing “Error B Display” with its
remarkable accuracy

Built small and resets quickly!
Contributes to reducing “Error B Display” with its
remarkable accuracy

148

130

EBY10

10
8

220

231

173

EBY16

Model
Maximum Flow Rate
Pipe Sleeve Screw
Pipe Sleeve Center
Distance
Pipe Diameter
Gas Flow Direction

EBY6
6.0 m3/h
M36×2
130 mm20A (3/4B)
Left Inlet

1. Total Flow
2. Increased Flow
3. Leak During Reset Safety Check
Shutoff
1. Seismoscope Operation
2. Pressure Drop
Function
3. Gas Leak Alarm Interlock
4. External Device Interlock
Other
5. Test6. Battery Voltage Reduction
7. Center
8. Emergency
9. Prepayment
10. Test Term Expiration
1. Small Leak in Flow
2. Battery Voltage Reduction
3. Shutoff Abnormality
4. Small Leak in Pressure
5. R egulated Pressure
6. B locked Pressure
Alarm Function
Abnormality
Abnormality
7. Prepayment
8. Test Term Expiration
9. Backflow
10. A larm Power Plug
Disconnection
LCD 1. Pilot Frame Registration
2.Operating State of Automatic Setting Function
Security Display
3.Shutoff Classification of Flow Increase Shutoff
4.Reason for Shutoff
5.Reason for Warning
Half Duplex Communication Method (N-Line/U-Bus)
Communication
Visible Light Beacon System Communication Method
Method(Visible Light Communication)
1. Meter Reading Data
2. Security Data
3. Residual Amount
4. Shutoff Detail Data
Communication
Management Data
Contents
5. Small Leak Timer Value
6. Center Shutoff Valve Open/
7. Emergency Shutoff
Close
Pulse Transmission
1L/10L/100L/1000L/ Pulse switching type
Power Supply
Lithium Battery (DC 3 V)
Appearance Color
Light Gray
H148×W173×D108 (mm)External Dimensions(Length from pipe sleeve center to rear surface: 40.5 mm)
WeightApprox. 1.45 kg
Packaging Unit
1 unitAccessory
Meter Coupling (20A)
Flow
Shutoff

14
2● Specifications
29 9● Specifications
Model

EBY10

EBY16

Maximum Flow Rate

10 m3/h

16 m3/hPipe Sleeve Screw

M56×2

M64×2

Pipe Sleeve Center Distance

220 mmPipe Diameter

32A (1 1/4B)

40A (1 1/2B)

Gas Flow Direction

Left Inlet

Flow Shutoff 1. Total Flow

2. Increased Flow

1. Seismoscope Operation
Shutoff
Function Other

3. Leak During Reset Safety Check
2. Pressure Drop

3.Gas Leak Alarm Interlock

4. External Device Interlock

5. Test6. Battery Voltage Reduction

7. Center

8. Emergency

9. Test Term Expiration

Alarm Function

1. Small Leak in Flow

2. Battery Voltage Reduction

3. Shutoff Abnormality

4. Small Leak in Pressure

5. Regulated Pressure Abnormality 6. Blocked Pressure Abnormality
7. Test Term Expiration

8. Backflow

9. Alarm Power Plug Disconnection

Security Display

Communication Method

LCD 1. Pilot Flame Registration
2. Operating Status of Automatic Setting Functions
3. Shutoff Classification of Flow Increase Shutoff
4. Setting Status for Operating Time Shutoff Value
5. Reason for Shutoff
6. Reason for Warning
Half Duplex Communication Method (N-Line)
1. Meter Reading Data

Communication
Contents

2. Security Data

3. Residual Amount Management Data 4. Shutoff Detail Data
5. Small Leak Timer Value

6. Center Shutoff Valve Open/Close

7. Emergency Shutoff
Pulse Transmission

1L/10L/100L/Pulse switching type

Power Supply

Lithium Battery (DC 3 V)

Appearance Color
External
Dimensions

Light Gray
H231×W299×D142 (mm)(Length from pipe sleeve center to rear surface: 58.5 mm)

WeightApprox. 4.4 kg

Packaging Unit
Accessory

1 unitMeter Coupling–*

Meter Coupling* When using this to replace a 130 span gas meter, use LUS-45 on page 31.

27

LPガス機器カタログ_E_022-045_cs6_x4.indd

27

2019/09/26

17:37:19

Microcomputer Gas Meter

Gas Meters● Specifications

S-type Security Gas Meter

Model
Maximum Flow Rate
Pipe Sleeve Screw
Pipe Sleeve Center
Distance
Pipe Diameter
Gas Flow Direction

SY25MT1
Easier to see and use than earlier types.

SY25MT1-YL

2.5 m3/h
M36×2

SY25MT1-ZL

130 mm

90 mm
20A (3/4B) or 15A (1/2B)
Left Inlet

1. Total Flow
2. Increased Flow
3. O
 perating Time(Section 2: Fixed in 160 min or shorter,
Section 1-2: To be shut off by limit time setting)
4. Leak During Reset Safety Check
Shutoff
Function
1. Seismoscope Operation
2. Pressure Drop
3. Gas Leak Alarm Interlock
4. External Device Interlock
Other
5. Test6. Battery Voltage Reduction
7. Center
8. Emergency
9. Prepayment
10. Test Term Expiration
2. Battery Voltage Reduction
1. Small Leak in Flow
4. Small Leak in Pressure
3. Shutoff Abnormality
Alarm Function
5. Regulated Pressure Abnormality 6. Blocked Pressure Abnormality
7. Prepayment
8. Test Term Expiration
LCD 1. Pilot Flame Registration
2.Operating State of Automatic Setting Function
3. Shutoff Classification of Flow Increase Shutoff
Security Display
4. Setting Status for Operating Time Shutoff Value
5. Reason for Shutoff
6. Reason for Warning
Communication Method
Half Duplex Communication Method (N-Line)
2. Security Data
1. Meter Reading Data
3. Residual Amount Management Data 4. Shutoff Detail Data
Communication
5. Small Leak Timer Value
Contents
6. C enter Shutoff Valve Open/Close
8. Prepayment Management Data
7. Emergency Shutoff
Power Supply
Lithium Battery (DC 3 V)
Appearance Color
Light Gray
H235×W168×D145.5 (mm) (Length from pipe sleeve center to rear
External Dimensions
surface: 43.5 mm)
WeightApprox. 2.4 kg
Packaging Unit
6 pcs
Flow
Shutoff.5
14
5

SY25MT1-YL

Alarms168

Gas Meters

235

130

Controllers /Shutoff Valves

LTE Cat. M1 Wireless Integrated Gas Meter

EY25MTH, EY4MTH-CUS/EY25MT,
EY4MT-CNS/SY25MT1-CNS/EBY6-CUS, CNS
Makes centralized monitoring possible with next generation
communications!
Easy installation with an integrated unit!

Regulators

196

148.5

235

207

Meter Main Unit

EY25MTH-YL-CUS

EY High End Integrated Unit
EY25MTH-YL-CUS
EY4MTH-YL-CUS
EY25MTH-ZL-CUS
EY4MTH-ZL-CUS
YSC-US

Maximum Flow Rate

2.5 m3/h

Pipe Sleeve Center
Distance

LTE Cat. M1 Wireless Equipment

EY Standard Integrated Unit
EY25MT-YL-CNS
EY4MT-YL-CNS
EY25MT-ZL-CNS
EY4MT-ZL-CNS
YSC-NS

4 m3/h

2.5 m3/h
YL: 130 mm

4 m3/hSY Meter Integrated Unit
SY25MT1-YL-CNS
SY25MT1-ZL-CNS
2.5 m3/h

EBY Meter Integrated Unit
EBY6-CUS

EBY6-CNSYSC-USYSC-NS

Bulks /
Vaporizers

Connected Transceiver

SY25MT1-YL-CNS
LTE Cat. M1 Wireless Equipment● Specifications
Model

Hoses /
Gas Cocks

Meter Main Unit

6 m3/h130 mm

ZL: 90 mm
ARIBRadio Frequency
External Dimensions
WeightApprox. 1.67 kg

Approx. 2.66 kg

Technical
Documents

STD-T104 Release 13
ARIB STD-T108
LTE Standard: 3GPP cat. M Release 13 2.1 GHz/900 MHz
U-bus Air Standard: ARIB STD-T108 compliant 920 MHz
H148.5×W207×D108 mm
H235×W196×D145.5 mm

Standard

H148.5×W207×D108 mm
Approx. 1.67 kg

Packaging Unit

6 units*For detailed specifications of the gas meter main unit, see pages 25 to 28.

*For detailed specifications of the LTE Cat. M1 wireless equipment, see page 44.

1 unit28

LPガス機器カタログ_E_022-045_cs6_x4.indd

28

2019/09/26

17:37:20

Microcomputer Gas Meter / Standard Gas Meter● Specifications

SB-type Commercial Microcomputer
Gas Meter

SBA10

Model

SBA10/SBAL10/SBA16130(Straight)

Maximum FlowRate
M34×1.5

Pipe Sleeve
Center Distance

130 mm32A(1 1/4B)327
20 9

Left Inlet

1. Seismoscope Operation
3. Gas Alarm Interlock
5. Test7. Emergency

2. Pressure Drop
4. External Device Interlock
6. Battery Voltage Reduction

Alarm Function

1. Small Leak in Flow
3. Shutoff Abnormality
5. Regulated Pressure
Abnormality

2. Battery Voltage Reduction
4. Small Leak in Pressure
6. Blocked Pressure Abnormality

Security Display

LCD 1. Pilot Flame Registration
2. Operating Status of Automatic Setting Functions
3. Shutoff Classification of Flow Increase Shutoff
4. Reason for Shutoff
5. Reason for Warning

Communication
Contents

1. Meter Reading Data
3. Residual Amount Management Data
5. Small Leak Timer Value

Other

422

Power Supply

229
300

40A
(1 1/2B)

Flow
1. Total Flow
2. Increased Flow
Shutoff 3. Leak During Reset Safety Check

234

SBA16

M64×2
220 mmGas Flow
Direction

SBA10

16 m3/h
M56×2

20A(3/4B)

Pipe Diameter

220

SBA16

10 m3/hPipe Sleeve
Screw

Shutoff
Function

SBAL10(Swivel)

2. Security Data
4. Shutoff Detail Data

Lithium Battery

Appearance Color

White (JPMA R4-383)

External
Dimensions

H327×W234×D209 (mm)Weight

H422×W300×D229 (mm)6.7 kg11.6 kg

Packaging Unit

1 pc

Accessory

Meter Coupling

Automatic Remote Reading Gas Meter

Low Pressure Gas Meter

RND6, NDS-NL10/16

NL4/NL6/NL10/NL16
130

262

262

130

156

NL4

16 6

RND6

195

195

● Specifications● Specifications

Model

RND6

NDS-NL10

NDS-NL16

Model

NL4

NL6

NL10

NL16

Maximum Flow Rate

6 m3/h10 m3/h

16 m3/hMaximum Flow Rate

4 m3/h6 m3/h10 m3/h

16 m3/hPipe Sleeve Screw

M34×1.5

M56×2

M64×2

Pipe Sleeve Screw

M56×2

M64×2

Pipe Sleeve Center
Distance

130 mmPipe Diameter

20A (3/4B)

Gas Flow Direction
Transmission Unit

Weight40A (1 1/2B)

2 Wire Type: 10L/P
3 Wire Type: 5L/P

3 Wire Type: 100L/P
White

H262×W195×D166(mm)

20A (3/4B)

220 mm32A (1 1/4B)

External Dimensions

Approx. 9.0 kg

Packaging Unit
Accessory

40A (1 1/2B)

Left Inlet

Appearance Color
Weight

H341×W300×D213 (mm)Approx. 3.6 kg

Packaging Unit

130 mmPipe Diameter
Gas Flow Direction

Left Inlet

Appearance Color
External Dimensions

220 mm32A (1 1/4B)

M34×1.5

Pipe Sleeve Center
DistanceWhite
H262×W195×D156 (mm)H341×W300×D213 (mm)Approx. 3.5 kg

Approx. 9.0 kg
1 pc
Meter Coupling

1 pc

Accessory

Meter Coupling

29

LPガス機器カタログ_E_022-045_cs6_x4.indd

29

2019/09/26

17:37:20

Standard Gas Meter

Gas Meters

N25/40/65/100 (Standard Gas Meter)
RN25/40/65/100 (For Automatic Remote Reading)N-type Gas Meter● Specifications
Model

220

452

Maximum Flow Rate
Pipe Sleeve Screw
Pipe Sleeve Center
Distance
Pipe Diameter
Gas Flow Direction

N25
RN25
25 m3/h
M64×2

N40
RN40
40 m3/h
M72×2

220 mm

320 mm40A (1 1/2B)

50A (2B)

2 Wire Type: 100L/P
3 Wire Type: 50L/P*Transmission Unit
Appearance Color

N25

WeightPackaging Unit
Accessory418

H452×W418×D368(mm)
Approx. 22.0 kg

N100
RN100
100 m3/h
M110×4380 mm80A (3B)
Left Inlet
2 Wire Type: 1000L/P
3 Wire Type: 500L/P
White (JPMA R4-383)
H574×W513×D423
H728×W639×D519 (mm)(mm)
Approx. 35.0 kg
Approx. 66.0 kg
1 pc
Meter Coupling

Gas Meters

368

External Dimensions

N65
RN65
65 m3/h*RN: For Automatic Remote Reading

NV25/40
RNV25/40

Shutoff Valve Built-in Gas Meter

Alarms● Specifications
220

Model

452

Appearance Color
External
Dimensions
WeightPackaging Unit
Accessory368
418

25 m3/h

40 m3/h

M64×2

M72×2

220 mm

320 mm40A (1 1/2B)

50A (2B)
Left Inlet

2 Wire Type: 100L/P
3 Wire Type: 50L/P*Transmission Unit

NV25

NV40
RNV40

Controllers /Shutoff Valves

Maximum Flow
Rate
Pipe Sleeve Screw
Pipe Sleeve
Center Distance
Pipe Diameter
Gas Flow Direction

NV25
RNV25

2 Wire Type: 1000L/P
3 Wire Type: 500L/P
White (JPMA R4-383)

H452×W418×D368 (mm)H574×W513×D423 (mm)Approx. 24.0 kg

Approx. 41.0 kg

Regulators

1 pc
Meter Coupling*RNV: For Automatic Remote Reading

AH7, AH10, AH15

Middle Pressure Gas Meter● Specifications

262

163

AH7
195

AH7

AH10
0.1 MPa or lower
10 m3/h
M56×2

7 m3/hW36.3
130 mmAH1515 m3/h
M64×2
220 mm20A (3/4B)

H262×W195×D163 mm
Approx. 3.8 kg

32A (1 1/4B)
40A (1 1/2B)
Left Inlet
White (JPMA R4-383)
H341×W300×D215 mm
Approx. 10.5 kg
1 pc
Meter Coupling

Bulks /
Vaporizers

Model
Working pressure
Maximum Flow Rate
Pipe Sleeve Screw
Pipe Sleeve Center
Distance
Pipe Diameter
Gas Flow Direction
Appearance Color
External Dimensions
WeightPackaging Unit
Accessory

Hoses /
Gas Cocks130■■ Pressure Correction Coefficient Table

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.1

Correction Coefficient

1.069

1.165

1.261

1.357

1.453

1.549

1.645

1.741

1.837

1.933

Technical
Documents

Gauge Pressure (MPa)Though the Medium Pressure Gas Meter is not subject to calibration required in the Measurement Act, please make a prior agreement afterreferencing the items below regarding terms and conditions, such as medium pressure gas flow.
This product is a medium pressure gas meter that requires volume conversion of gas used into a common working pressure of 2.8 kPa. Checka meter and determine the quantity with correction based on the pressure correction coefficient in the above table.

30

LPガス機器カタログ_E_022-045_cs6_x4.indd

30

2019/09/26

17:37:21

Coupling / Setting Equipment / Visible Light
Photodetector / In-house Controller

Gas Meter Coupling

LUT-AZS(M36×1/2)

LUT-SAZ(M36×3/4)

LUS-ZNS(M36×1/2)

LUC-ZNS(M36×1/2)

LUC-SZN(M36×3/4)

LUS-45(M56×3/4)*For EBY10

Gas Meter Setting Equipment

GSD-11K(Common Model Microcomputer
Gas Meter / Communication
Controller Setting Equipment)

YSD-14
Screen Tablet Setting Equipment*Please prepare the main tablet unit yourself.

ST-403CII
Simple Model Telegram
Setting Equipment

ST-504CY
Simple Model Telegram
Setting Equipment

Visible Light Photodetector

In-house Controller

YVC-01

YCB-30 / YCB-36

Connect to a handheld terminal
or tablet to detect the visual lightsignal and obtain informationfrom the E-type Gas Meter.
*Software modifications are
required in the case of thehandheld terminal.

YCB-30● Specifications

YCB-36● Specifications

Model

Model

YVC-01

Dimensions(Cable Length)

Approx. 1 m

WeightApprox. 60 g

Operate Switch

YCB-30

YCB-36“Open” “Stop”: EB-type Meter
Shutoff Valve Controls“Service Switch”:
For center alerts“Open”: E-type (product equippedwith in-house function) and Shutoff
Valve operation of EB-type meters“Service Switch”: For center alerts

OperatingTemperature Range

0˚ C to 45˚ C (without condensation)

Switch Output

a contact MAX DC 10V 20mA / MIN DC 2V 10μA

Storage
Temperature Range-20ºC to 70˚ C (without condensation)

OperatingTemperature-10ºC to +50ºC

Communication
MethodVisible Light Beacon System (JEITA CP-1223)

External Dimensions
WeightPackaging Unit

H120×W75×D23.5 (mm)Approx. 80 g
10 pcs31

LPガス機器カタログ_E_022-045_cs6_x4.indd

31

2019/09/26

17:37:22

LP Gas Leak
AlarmsLP Gas Leak Alarms■■ Gas Leak Alarm■■ No-voltage Output Gas Leak Alarm■■ Voltage Output Gas Leak Alarm■■ Dual Output Gas Leak Alarm■■ CO Alarm■■ Ventilation warning Alarm forCommercial■■ Detector■■ Gas Leak Alarm Adapter■■ Gas Leak Alarm Auxiliaries

Gas Meters

Choose the right LP gas leak alarm for your application
Gas Leak Alarm P.33

No-voltage Output Gas Leak Alarm P. 34

Voltage Output Gas Leak Alarm P. 35
Alarms

YF-434G

YF-433F

Alarms usable in general households

Links with microcomputer gas meters

Links with shutoff valve controller

Dual Output Gas Leak Alarm P. 35

CO Alarm P. 36

Commercial Use Ventilation Alarm P. 36

Controllers /Shutoff Valves

YF-005N

Regulators

YF-313A

YZ-222

YZ-165C

Household use CO alarm

Ventilation alarm best suited for commercial facilities

Various detectors P. 37

Gas Leak Alarm Adapter P. 38

Gas Leak Alarm Auxiliaries P. 38
YSC-29B

SP-220

YSC-01B

Bulks /
Vaporizers

TX-611H

Hoses /
Gas Cocks

Voltage + No Voltage, for commercial facilities

YSC-29A

CO-FL1

Used for gas leaks and CO detection

Converts alarm output signals

Links alarms with gas meters wirelesslyTechnical
Documents

32

LPガス機器カタログ_E_022-045_cs6_x4.indd

32

2019/10/03

10:49:15

Gas Leak Alarm

Gas Leak Alarm

Gas Leak Alarm

YF-005NV

YF-005N(Buzzer + Voice Type)

Compact and comes standard withnight light function

Voice alarm type of the YF-005N● Specifications● Specifications

Model

YF-005N

YF-005N (S)YF-005N (SA)Model

YF-005NV

Detection Principle

Contact Combustion Type Gas Sensor

Detection Principle

Contact Combustion Type Gas Sensor

Gas Density for
DetectionLess than 1/4 of lower limit for gas explosion

Gas Density for
DetectionLess than 1/4 of lower limit for gas explosion

Immediate Alarm Automatic Reset
Alarm Method

Alarm Lamp (LED: Red)

Immediate Alarm Automatic Reset
Alarm Method

Alarm Lamp (LED: Red)

Buzzer Alarm (more than 70 dB/m)
OperatingTemperature-10ºC to +40ºC

Power Supply

AC 100 V 50/60 Hz

Built-in Circuit

OperatingTemperature

During monitoring: Approx. 0.8 W,
During alarm: Approx. 0.9 W

Power Consumption

Muting Circuit Enabled at Power-on (Approx. 5 seconds)

External Dimensions

LED (white) Brightness Adjustment (During Monitoring)
Buzzer Sound Switch, Alarm History Display, Replacement
Notification, Alarm Sound Stop, Failure Notification
Length 2.5 m
Length 0.35 m(Spare Socket
Length 0.35 m(Spare Socket
Included)
Included)
H78×W62×D29.5 (mm) (without protrusion)

WeightApprox. 195 g

Function
Power Plug Cable

Packaging Unit

Approx. 125 g

Approx. 135 g

20 pcsGas Leak Alarm-10ºC to +40ºC

Power Supply

AC 100 V 50/60 Hz
During monitoring: Approx. 0.8 W,
During alarm: Approx. 0.8 W

Power Consumption
Built-in Circuit

Muting Circuit Enabled at Power-on (Approx. 5 seconds)

Function

LED (white) Brightness Adjustment (During Monitoring)
Alarm History Display, Replacement Notification,
Alarm Sound Stop, Failure Notification

Power Plug Cable

2.5 m (Spare socket included)

External Dimensions

H78×W62×D29.5 (mm) (without protrusion)

WeightApprox. 160 g

Packaging Unit

20 pcs● Specifications
Model
Detection Principle

YF-005N (D)Buzzer + Audio Alarm (more than 70 dB/m)

Gas Density for Detection

YF-005N (D)Contact Combustion Type Gas Sensor
Less than 1/4 of lower limit for gas explosion
Immediate Alarm Automatic Reset

Alarm Method

Alarm Lamp (LED: Red)
Buzzer Alarm (more than 70 dB/m)

Directly mounted concept type of
the YF-005N

Operating TemperaturePower Supply
Power Consumption
Built-in Circuit
Function-10ºC to +40ºC
AC 100 V 50/60 Hz
During monitoring: Approx. 0.8 W, During alarm: Approx. 0.9 W
Muting Circuit Enabled at Power-on (Approx. 5 seconds)
LED (white) Brightness Adjustment (During Monitoring)
Buzzer Sound Switch, Alarm History Display, Replacement Notification
Alarm Sound Stop, Failure Notification

Installation Method

Direct Insertion to Socket

External Dimensions

H62×W78×D33.5 (mm)WeightPackaging Unit

Approx. 115 g
20 pcs33

LPガス機器カタログ_E_022-045_cs6_x4.indd

33

2019/09/26

17:37:26

No-voltage Output Gas Leak Alarm

No-voltage Output
Gas Leak Alarm(Buzzer + Audio Type)(Voice Type)YF-434G

LP Gas Leak Alarms

No-voltage Output
Gas Leak Alarm

YF-437F

Comes equipped with night light function,
and a buzzer and voice alarm

Easy to understand alarm using thevoice function● Specifications● Specifications

Model

YF-434G

YF-434G (S)YF-434G (SA)

Detection Principle

Contact Combustion Type Gas Sensor

Gas Density for
DetectionLess than 1/4 of lower limit for gas explosion

Contact Combustion Type Gas Sensor

Gas Density for
DetectionLess than 1/4 of lower limit for gas explosion
Time-Lag Alarm, Automatic Reset

Buzzer + Voice Alarm (more than 70 dB/m)-10ºC to +40ºC

Power Supply

AC 100 V 50/60 Hz

Open Collector

Standard
Time-Lag-10ºC to +40ºC

Power Supply

Approx. 34 seconds

AC 100 V 50/60 Hz

Power Consumption

During monitoring: Approx. 0.9 W,
During alarm: Approx. 1.0 W

Connection
MethodScrewless Terminal

Output Signal

Open Collector

Standard
Time-Lag

Approx. 34 seconds

Built-in Circuit

Muting Circuit Enabled at Power-on (Approx. 5 seconds)
Alarm Time-Lag Circuit (Approx. 15 seconds)
Inspection mode (10 minutes)*

Function

LED (white) Brightness Adjustment (During Monitoring)
Alarm History Display, Replacement Notification,
Alarm Sound Stop
Failure Notification

Function

SwitchingPower Supply

Switching

G Terminal

Front Panel Terminal Block

G Terminal
Power Plug Cable

Front Panel Terminal Block
Length 2.5 m(Spare Socket
Included)External Dimensions
WeightLength 0.35 m

Length 0.35 m(Spare Socket
Included)

H117×W70×D28 (mm)Approx. 200 g

Packaging Unit

Approx. 130 g

Approx. 140 g

20 pcsBuilt-in Circuit

Replacement Notification, Alarm Sound Stop
Failure Notification

Length 2.5 m(Spare Socket
included)

Power Plug Cable
External Dimensions
WeightLength 0.35 m

Length 0.35 m(Spare Socket
included)

H117×W70×D26 (mm)Approx. 205 g

Approx. 135 g

Packaging Unit

Approx. 145 g

20 pcs* 1 YF-437FP and 437FP (SA) are (approx. 15 seconds)* YF-437FP and 437FP (SA) are equipped with power plug disconnect
features.

Regulators* Time-lag is made short to 15 seconds while in inspection mode.

Muting circuit enabled at power-on (Approx. 5 seconds)*1
Alarm Time-Lag Circuit (Approx. 15 seconds)
Inspection Mode (10 minutes)

Controllers /Shutoff Valves

Power Supply

AlarmsFront Panel Terminal Block

Output Signal

Alarm Lamp (LED: Red)

OperatingTemperature

External Output

External Output

Connection
MethodAlarm Method

Voice Alarm (Speaker: more than 70 dB/m)

During monitoring: Approx. 0.8 W,
During alarm: Approx. 0.8 W

Power Consumption

YF-437F (SA)YF-437FP (SA)

Detection Principle

Alarm Lamp (LED: Red)

OperatingTemperature

YF-437F (S)YF-437FP

Gas Meters

Time-Lag Alarm, Automatic Reset
Alarm Method

YF-437F

Model● Eco Mark ProductNo-voltage Output
Gas Leak Alarm(Built-in Type)Model
Detection Principle
Gas Density for Detection

Less than 1/4 of lower limit for gas explosion
Immediate Alarm Automatic Reset

Alarm Method

Alarm Lamp (LED: Red)
Buzzer Alarm (Electric Buzzer more than 70 dB/m)

Operating Temperature

In-Wall Mount Type Alarm

YF-431A
Contact Combustion Type Gas Sensor

Hoses /
Gas Cocks

YF-431A● Specifications

Power Supply
Power Consumption

Muting Circuit Enabled at Power-on (Approx. 5 seconds)
Inspection mode (1 minute)Replacement Notification
Failure Notification

Function
External
OutputDuring monitoring: Approx. 0.8 W,
During alarm: Approx.0.9 W

Bulks /
Vaporizers

Built-in Circuit-10ºC to +40ºC
AC 100 V 50/60 Hz both

Connection Method
Output Signal
Standard Time-Lag

External Dimensions

Back Panel Plug
Open Collector
Approx. 34 seconds
H68×W86×D37 (mm)Approx. 170 g

Option

YA-300 (Embedded Socket)
YA-301 (Switch Box)

Packaging Unit

Technical
Documents

Weight20 pcs34

LPガス機器カタログ_E_022-045_cs6_x4.indd34

2019/09/26

17:37:26

Voltage Output Gas Alarm / Dual Output Gas Alarm

Voltage Output
Gas Leak Alarm

Voltage Output
Gas Leak Alarm(Buzzer Type)(Built-in Type)YF-433F

YF-432

Notifies you with an easy to understand buzzer

In-Wall Mount Type Alarm● Specifications● Specifications

Model

YF-433F (S)ModelContact Combustion Type Gas Sensor
Less than 1/4 of lower limit for gas explosion
Time-Lag Alarm, Automatic Reset
Alarm Lamp (LED: Red)
Buzzer Alarm "Peeppo Peeppo"(Electric Buzzer more than 70 dB/m)-10ºC to +40ºC
AC 100 V 50/60 Hz
During monitoring: Approx. 0.8 W,
During alarm: Approx. 1.1 W

Detection Principle

YF-433F

Detection Principle
Gas Density for Detection
Alarm Method
Operating TemperaturePower Supply
Power Consumption
Connection
MethodExternal
OutputOutput Signal

Built-in Circuit
Function
Frame Ground Terminal
Power Plug Cable
External Dimensions
WeightPackaging Unit

● Eco Mark ProductVoltage Output
Gas Leak Alarm

YF-417C(24 V Power Supply Type)
Notifies you with an easy to understand buzzer and lamp
● Specifications
Model
Detection Principle
Gas Density for Detection
Alarm Method
Operating TemperaturePower Supply
Power Consumption

Built-in Circuit

External
OutputYF-417C
Contact Combustion Type Gas Sensor
Less than 1/4 of lower limit for gas explosion
Immediate Alarm Automatic Reset
Alarm Lamp (LED: Red)
Buzzer Alarm (Electric Buzzer more than 70 dB/m)-10ºC to +40ºC
DC 24 V(Operating voltage range DC 17 - 40 V)
During monitoring: Approx. 1.5 W,
During alarm: Approx. 1.7 W● Muting circuit enabled at power-on (Approx. 40 seconds)● Alarm time-lag circuit (Approx. 25 seconds)● Bridge Circuit● External Output Signal Short Protection Circuit● Gas Sensor Failure Monitor Circuit● Electrical Circuit Failure Monitor Function

Connection
MethodOutput Signal

External Dimensions
WeightOptionPackaging Unit

Gas Density for Detection

Rotate to Hook to Mounting BaseTwo-step voltage two wire type
MonitoringDC 6 V
During alarm
DC 0-6-12 V
Signal Wire Disconnected DC 0 VDC 0 V
φ120×34 (mm)Approx. 150 g
SH5910(Mounting Base: Commercial Item Made by PANASONIC)
40 pcsLess than 1/4 of lower limit for gas explosion
Immediate Alarm Automatic Reset

Alarm Method

Alarm Lamp (LED: Red)
Buzzer Alarm (Electric Buzzer more than 70 dB/m)

Operating Temperature-10ºC to +40ºC

Power Supply

AC 100 V 50/60 Hz
During monitoring: Approx. 2W,
During alarm: Approx. 2W

Power Consumption

Front Panel Terminal BlockTwo-step voltage two wire type
MonitoringDC 6 V
During alarm DC 0-6-12 V
FailureDC 0 V
Muting Circuit Enabled at Power-on (Approx. 5 seconds)
Alarm Time-Lag Circuit (Approx. 15 seconds)
Inspection mode (1 minute)Replacement Notification, Alarm Sound Stop
Failure Notification
Front Panel Terminal Block
2.5 m
0.35 m(Spare Socket Included)
H117×W70×D29 mm
Approx. 220 g
Approx. 150 g
20 pcs

YF-432
Contact Combustion Type Gas Sensor

External
OutputConnection
MethodBack panel plug

Output Signal

Two-step voltage two wire type
Monitoring DC 6 V
During alarm DC 12 V
FailureDC 0 V

External Dimensions

H68×W86×D37 (mm)WeightApprox. 200 g

Option

YA-300 (Embedded Socket)
YA-301 (Switch Box)

Packaging Unit

40 pcsDual Output
Gas Leak AlarmYF-313A(Commercial)
A commercial alarm suitablefor places exposed to water● Specifications
Model
Detection Principle
Gas Density for
Detection
Alarm Method
OperatingTemperaturePower Supply
Power Consumption
Connection
MethodVoltage
outputExternal
Output
No-Voltage
OutputStandard
Time-Lag
Power Plug Cable
Connection method
between main andsensor unit
External Dimensions
WeightPackaging Unit

YF-313A
Contact Combustion Type Gas Sensor
More than 1/100 and Less than 1/4 of lower limit for gas
explosion
Immediate Alarm Automatic Reset
Alarm Lamp (LED: Red)
Buzzer/voice alarm*(Electric buzzer more than 70 dB/m)-10ºC to +40ºC
AC 100 V 50/60 Hz
During monitoring: Approx. 1 W, During alarm: Approx.1.7 W
Back panel connector
Two-step voltage two wire type(Monitoring: DC 6 V During alarm DC 12 V: Failure: DC 0 V)
Open collector of phototransistor(During monitoring: OFF, During alarm ON-OFF at 10 second
interval, Failure: OFF)Approx. 34 seconds (without voltage) 0 second (with voltage)
2.5 m (Spare socket included)
Maximum Length of Signal Wire 200 m (0.3 mm2)
Number of Sensor Unit to be Connected: 1
Main Unit: H118×W69×D23.5 mm (without protrusion)
Sensor Unit: H90×W43×D25.5 mm (without protrusion)
Main Unit: Approx. 205 g Sensor Unit: Approx. 55 g
20 pcs*Alarm sound can be changed by using the inspection/alarm stop switch

35

LPガス機器カタログ_E_022-045_cs6_x4.indd

35

2019/09/26

17:37:27

CO Alarm / Ventilation Warning Alarm for Commercial

LP Gas Leak Alarms

YZ-222

CO Alarm

This alarm complies with the Authorized LP Gas Distributor System by linking to the meter.
● Specifications
Model

YZ-222

Target Gas

Incomplete Combustion Exhaust Gas from Liquefied Petroleum Gas Combustion Equipment

SensorElectrochemical Sensor

Gas Density for
Detection

Low Concentration    Over 50 ppm - 250 ppm
High Concentration    Low concentration - 550 ppm
Low Concentration   Yellow (CO Alarm) Lamp flashes slowly (1 flash every 5 seconds).
After 2 minutes, synthetic voice alarm (more than 70 dB/m) Automatic recovery type

Alarm Method

High Concentration   Yellow (CO Alarm) Lamp flashes slowly (1 flash every 1 second).
Synthetic voice alarm (more than 70 dB/m) Automatic recovery type

Response time

Low Concentration: Within 10 Minutes   High Concentration: Within 5 Minutes
0ºC to +50ºC

Power Supply

DC 3V (Lithium battery)

External Output

a-contact (Open collector)
During Failure and Monitoring OFF During CO Alarm ON
Transmitting standard delay time 34 seconds

Special functions● Failure Diagnosis Function● Energizing Initial Alarm Prevention Timer    ● Expiration Notification Function

External Dimensions

Gas Meters

Operating Temperature

H100×W75×D20.5 mm

WeightApprox. 100 g

Packaging Unit

20 pcsAlarms

YZ-165C

Ventilation Warning Alarm for Commercial

Controllers /Shutoff ValvesCompact, doesn’t sound early, notifies reliably with an easy to understand alarm soundand voice.
● Specifications
Model
Target Gas

YZ-165C
CO (carbon monoxide) in not fully combusted exhaust gas

Sensor
Gas Density for Detection

1) Display Yellow (ventilation) Lamp Flashing (1 second period)2) Alarm Sound Sound Effect + Voice Alarm more than 70 dB/m

Operating Temperature
Range

0ºC to +50ºC

Power Supply

3 V Lithium battery × 1

Battery Life
External Output

6 years after installation
a Contact Output     Polarized (DC 24 V, 5 mA)     Alarm Instantly ON● Speaker Wire Breakdown Monitor Function● Battery Voltage Monitor Function  ● Alarm Stop Function  ● Expiration Notification Function● Sound Circuit Monitor Function  ● Voice Message Check Function● A larm History Ventilation Display Function● Failure Monitoring Function

Installation Method

Hanging (using hook)

External Dimensions

H100×W75×D20.5 (mm)WeightPackaging Unit

Hoses /
Gas Cocks

Built-in Function

Regulators

Alarm Method

Electrochemical Sensor
CO Hb density of 20% or equivalent in human blood*

Approx. 100 g
20 pcs* Alarm will be issued immeidately when the density of more than 2,000 ppm is detected twice
consecutively (Approx. 10 seconds).

Bulks /
Vaporizers● Request regarding installation
Please submit a checklist and emergency contact list concerning the “Ventilation
Warning Alarm for Commercial” sales regulations. (First time only)Technical
Documents

36

LPガス機器カタログ_E_022-045_cs6_x4.indd36

2019/09/26

17:37:28

Gas Detector

CO Detector

CO Detector

TX-611H

CO-FL1● Specifications● Specifications
Model
Target Gas

Model

TX-611H
CO (carbon monoxide) in combustion exhaust

Detection Principle

Controlled Potential Electrolytic

Sensor
Detection Range

Suction by Internal Pump
0 to 5,000 ppm
Digital Indication: Instantaneous Value, Average
Value, Peak Value, etc.
LED Display:   Red: Alarm, Green: Power Supply
Yellow: Flow Rate Reduction/Failure-10ºC to +40ºC, 30 to 85% RH(without condensation)
AA alkaline battery × 3
Main unit: H200×W78×D50 mm
Main Unit: Approx. 550 g, Suction Part: Approx. 120 g
1 pc

Data indication
OperatingTemperaturePower Supply
External Dimensions
WeightPackaging Unit

Target Gas
Detection Principle
Detection Range
1 digit
Indication accuracy(at same conditions)
Measuring Time
Alarm Method
Suction Flow Rate
Density Indication
Alarm indication* This product requires manufacturer inspections (overhaul including
sensor replacement) once every 2 years.

Operating Temperature Range
Power Supply
Consecutive Operating Hours
External Dimensions
WeightFunctions
Packaging Unit

CO-FL1
CO (Carbon monoxide)
Controlled Potential Electrolytic
0 to 0.500 vol%0.001 vol% (0.000 to 0.200 vol%)0.005 vol% (0.000 to 0.500 vol%)±0.003 vol% (0.000 to 0.030 vol%)±10 vol% (0.030 to 0.200 vol%)±20 vol% (0.200 to 0.500 vol%)Approx. 25 seconds(except for instantaneous value measurement)
Pump Suction Type
More than 0.3 L/min
LCD Digital Display (7 segments)
When Measuring Water Boiler or Bath Boiler:
Blue Lamp (caution) /Orange Lamp (Danger) /Red Lamp (Prohibited) and Buzzer
When Measuring Commercial Kitchen Instrument:
Orange Lamp ON (Caution /Red (Danger) and buzzer−10ºC to +40ºC
AA alkaline battery × 4
More than 100 hours (25ºC, no alarm, no lighting)Approx. H124×W80×D36 mm (without protrusion)
Approx. 260 g (excluding batteries)
Measurement Mode Change, Average/
Maximum/Instantaneous Value Change,
Alarm Display Change (Lamp + Buzzer/Lamp Only/No Alarm)
1 pc*This product requires manufacturer inspections (overhaul including sensor replacement)
once every 2 years.

SP-220 (TYPE L/M)

Gas Leak Detector● Specifications
Model
Target Gas
Detection Range
Detection Principle
SensorDensity Indication
Alarm Setting Value
Response Time
(Under the same conditions)Operating Temperature/
Humidity Range
Power Supply
Consecutive Operating
Hours
Explosion Proof Structure
Waterproof Level
External Dimensions
WeightAccessory
Packaging Unit

SP-220 (TYPE L)
LPG

SP-220 (TYPE M)
Town Gas 13A

10 to 10,000 ppm
Hot Wire Semiconductor Type
Pump Suction Type (introduced into the body through a tapered nozzle)
LCD barmeter + scale
Default Value: 30 ppm(Can be set to five levels: 10 ppm, 30 ppm, 150 ppm, 500 ppm, 2,000 ppm)
Within 3 seconds-20ºC to 55˚C, 95% RH or lower (without condensation)
AA alkaline battery × 2
Approx. 13 hours (with alkaline battery, 20ºC, without alarm)
Intrinsically Safe Explosion-Proof Structure (Exia II CT4)
Equivalent to IP55
Approx. H200×W43×D39 mm (without protrusion)
Approx. 215 g
Protective Cover, Tapered Nozzle, Filter Unit, AA battery (×2)
Hand Strap
1 pc

37

LPガス機器カタログ_E_022-045_cs6_x4.indd37

2019/09/26

17:37:29

Gas Leak Alarm Auxiliaries

LP Gas Leak Alarms

Adapter

Adapter

YSC-01B

YSC-09(Gas Leak Alarm Adapter)(Microcomputer Gas Meter Alarm Adapter)

Gas Meters● Specifications● Specifications

Model

Model

YSC-01B

YSC-09Two-step Voltage Two Wire Type   DC 0-6-12 V

No-Voltage Signal Output (contact)

Output Signal

Open Collector of Phototransistor (a-contact)

AC, DC30V 0.1A less than 0.3 W(Resistance load)

Contact Capacity

20V, less than 1mA

Operation Indication

Red LED turns on

Output Time-Lag

Approx. 45 seconds

External Dimensions

H50×W40×D25 (mm)External Dimensions

H50×W40×D25 (mm)Two-Step Voltage Two Wire Type   DC 0-6-12 V

Output Signal
Contact Capacity

Packaging Unit

Packaging Unit

10 pcsAlarms

Input Signal

Input Signal

50 pcsControllers /Shutoff Valves

ABK-011

Interlock-type Alarm Buzzer● Specifications
Model

ABK-011Time-Lag Alarm, Automatic Reset

Alarm Method

Alarm lamp During alarm (LED: Red) Signal Wire Disconnection (LED: Green)

Power Supply

DC 24 V (Operating voltage range DC 16 to 30 V)

Buzzer Alarm (Electric Buzzer)
Power Consumption

Normal: Approx. 10 mA During alarm: Approx. 35 mA Signal Wire Disconnection: Approx. 26 mA

Input Signal
Standard Time-Lag

Approx. 30 seconds (at gas leak only)

Wiring Connection

Exposure Type

External Dimensions

H125×W125×D65 (mm)WeightApprox. 300 g

Packaging Unit

1 pc

● Specifications
Model
Installation
TELEC validation number

YSC-29A

Indoor001YVB1159

001YVB1160

Specific Small Power Radio (429 MHz band ARIB STD-T67)

Coverage Distance
Number of BasicallyInterlocked Units

YSC-29B

Outdoor

100m (without obstacles)
1 unitBattery Life

1 unitApprox. 10 years

Input Signal

Radio signal(Gas leak, fire, battery voltage drop)

No-voltage Input
Open Collector of Transistor

Output Signal

No-voltage output × 2
Open Collector of Transistor

Gas Leak (wireless)

External Dimensions

H170×W110×D38 (mm)

H89×W40×D21 (mm)Operating Temperature
Range-10ºC to +50ºC

0ºC to +40ºC

WeightApprox. 300 g

Approx. 55 g

Accessory

Wood Screw

Wood Screw, Mounting Bracket, Pin, Attachment

Technical
Documents

YSC-29B

Bulks /
Vaporizers

Standard

YSC-29A

Hoses /
Gas Cocks

YSC-29A, YSC-29B

Interlock-type Wireless Unit
Links the gas meter and alarm
wirelessly.

Regulators

Two-Step Voltage Two Wire Type (Normal: DC 6 V; Signal Wire Disconnection: DC 0 V; During Alarm: DC
12 V)

38

LPガス機器カタログ_E_022-045_cs6_x4.indd38

2019/09/26

17:37:31

Alarm Receiver / Cable

ARP011-3D/5D, ARP051-3D/5D

Transfer Unit
● Specifications
Model

ARP011-3D

ARP011-5D

OperatingTemperature
Equipment
Connected to Input
Number of InputSide Connections

ARP051-5D

System-compatible Alarm
3 pcs

5 pcs

3 pcs

5 pcs

Input Signal

Two-Step Voltage Two Wire Type (Normal: DC 6 V; Signal Wire Disconnection: DC 0 V; During Alarm: DC 12 V)

Output Signal

Two-stage Voltage Two Wire Type (Normal: DC 6 V; Signal Wire Disconnection: DC 0 V; During Alarm: DC 12 V)

Equipment
Connected to Output

Receiver or Interlock-Type Alarm Buzzer

Installation Method

Wall Hanging Type

Embedded Type

External Dimensions

H125×W125×D65 (mm)H125×W125×D47 (mm)WeightApprox. 310 g

Approx. 180 g

Packaging Unit

Receiver

ARP051-3D
0ºC to +50ºC

1 pc

AAP211-H-3L to 100L
● Specifications
Model

AAP211-H-3L to 100L
Time-Lag Alarm, Automatic Reset(Succeeding Signal Re-Sounding Type)

Alarm Method

Alarm Lamp, During Alarm (LED: Red)
Signal Wire Disconnection (LED: Green)
Buzzer Alarm (Electric Buzzer)

Operating Temperature

0ºC to +40ºC

Power Consumption

Normal: Approx. 1.3W
During Alarm: Maximum 23 W (for 20 L)
Two-Step Votage
2 Wire Type

Input Signal
Standard Time-Lag(

Normal: DC 6 V; Signal Wire Disconnection: DC 0 V;
During Alarm: DC 12 V

Approx. 30 seconds

Variations

14 types for 3 channels to 100 channels

Number of Connected
Equipments

Gas alarm or transfer unit 1 unit/ channel

External Informing
Output Signal

During Alarm, Signal Wire Disconnection
Both No Voltage

External Connected
Load Capacity(

Contact 2a
Contact Capacity: DC 24 V, 1 A)

DC 24 V, 400 mA (maximum)

Line ResistanceLess than 50 Ω two-way/ channel

Circuit type

Negative line common

Installation Method

Wall Hanging Type

3 L - 20 L

External
25 L - 40 L
Dimensions
50 L - 100 L

H250×W380×D105 (mm)H600×W450×D140 (mm)H1,050×W500×D180 (mm)Packaging Unit

BORG Cable

)

1 pc

YB-110/111● Specifications
Cable Specifications

Outer
DiameterYB-110BDEVR 2C×0.65 mm

φ3.9Black, white

YB-111

BDEVR 4C×0.65 mm

φ4.4Black, white, red,
green

Model

BORG Cable

Core Color

Packaging Unit
100 m/ reel

YB-111R (rat repellent added)● Specifications
Model

Cable Specifications

Outer
DiameterCore Color

Packaging Unit

YB-111R

RP-BDEVR 4C×0.65 mm

φ4.4Black, white, red,green

100 m/ reel

39

LPガス機器カタログ_E_022-045_cs6_x4.indd

39

2019/09/26

17:37:32

Controllers /Shutoff Valves

Controllers / Shutoff Valves■■ Multistage Relay Transceiver■■ BULLDOG■■ Specific Low Power Radio
System■■ FOMA System■■ LTE Equipment■■ Shutoff Valve Controller■■ Shutoff Valve

Gas Meters

Centralized monitoring related equipments and a controller andshutoff valve that reliably perform control and shutoff
BULLDOG P. 42

Muitistage Relay Transceiver P. 41

AlarmsYSC-30S

Specific Low Power Wireless System P.43

Controllers /Shutoff Valves

YSC-30

BULLDOG Center System

FOMA System P. 43

LTE Cat. M1 Wireless P. 44
Regulators

Slave Unit

LTE Equipment PHS Relay Equipment P. 44

Main Unit

Slave UnitYSC-US

Shutoff Valve Controller P. 45

Hoses /
Gas Cocks

Main Unit

YSC-NS

Shutoff Valve P. 45
Bulks /
Vaporizers

LMU-8

YCB-12E

Technical
Documents

LTE8-NCU

MV-40L40

LPガス機器カタログ_E_022-045_cs6_x4.indd

40

2019/10/03

10:49:45

Muitistage Relay Transceiver / Dongle TransceiverMultistage Relay Transceiver (Integrated Type)Multistage Relay Transceiver (Separated Type)YSC-30/31

YSC-30S/31S

Can be mounted on the EY25 and EY4. (High End/Standard)

Can be installed where yourexisting meter is installed.

Meter Unit

Multistage Relay
Transceiver
Mounting Status*Meter unit is not included.

● Specifications● Specifications

Model

YSC-30 (GW Integrated)

Applicable Standards
Connected Equipment
Radio Frequency

YSC-31 (MT Integrated)

Applicable Standards

Gas Meter

Connected Equipment

920 MHz range
Maximum 100m (Without Obstacles)*Communication distance varies depending on the operation
environment.

Coverage DistanceOperatingTemperature Range

Model

ARIB STD-T108-30ºC to 60ºC

Radio Frequency
Coverage DistanceOperatingTemperature Range

YSC-30S (GW Separated)

YSC-31S (MT Separated)

ARIB STD-T108
Gas Meter
920 MHz range
Maximum 100m (Without Obstacles)*Communication distance varies depending on the operation
environment.
-30ºC to 60ºC

Power Supply

DC 3 V (lithium battery) *Replaceable

Power Supply

DC 3 V (lithium battery) *Replaceable

Battery Life

10 years when used normally*Battery life may be shortened depending on stock conditions
and radio communication frequency

Battery Life

10 years when used normally*Battery life may be shortened depending on stock conditions
and radio communication frequency

External Dimensions

H65×W173×D59 (mm)External Dimensions

WeightApprox. 270 g

WeightAccessory

Instruction Manual (Warranty), Connection Wires (red and black)

Accessory* The gas meter inside the dotted lines is sold separately.

H65×W203×D37 (mm)Approx. 270 g
Instruction Manual (Warranty), Clamping Band × 2,
Tapping Screw ×4

Dongle Transceiver

YSC-32This dongle Transceiver is used with bundle wireless metersystem.
* Please prepare the tablet main unit and connection adapter
yourself.

•Interface/USB Connector (A Type)

41

LPガス機器カタログ_E_022-045_cs6_x4.indd

41

2019/09/26

17:37:36

BULLDOG / Communication Controller

Center System
⑤

⑥

①

③

④

②

Common Type
Communication Controller

YCB-15R (C18)YCB-37DA (C19)● Specifications

Other Equipment

Transmitter

Ringing equipment 1 unit, no-ringing equipment 4 units
H281×W144×D43 (mm)Approx. 500 to 600 g
10 pcsTransmission Type

Half-duplex Communication FSK method (300 bps)

Connected Equipment

Destination

1 location

Selective Communication
MethodAutomatic selection between DP (dial pulse)/
PB (push button)

Number of Redialing Times

7 times (excluding first time)

Number of Dialing Digits

16 digits maximum

NRS Signal

PB (0 to 9) signal

Answering Signal

PB (#) signal

Maximum Number of Parallel
Equipment

4 equipments maximum for each line

Communication Method

Two-way calling method

External Dimensions

H170×W110×D38 (mm)WeightPackaging Unit

Regulators

Selective Communication
MethodNumber of Redialing
Times
Number of Dialing Digits
NRS Signal
Answering Signal
Maximum Number of Parallel
Equipment
External Dimensions
WeightPackaging Unit

Connected Line

YCB-37DA
Lithium Battery
Common type message meter or contact equipment(maximum 4 units connectable)
Common Telephone Line/No-Ringing Line

Model
Power Supply

Controllers /Shutoff Valves

Destination● Specifications

Transmitter

Reserved Terminal
Connected Line
Transmission TypeYCB-15R
Lithium Battery (sub battery equipped)
Common Type Message Meter / Pulse Meter(Compatible with up to 1,000 L pulse)
Voltage alarm, Shutoff Valve Controller, Automatic
Changeover Regulator, Various sensors (fire sensor,
liquid-level meter etc.)
4 ports (contact signal)
Common Telephone Line/No-Ringing Line
Half-Duplex Communication FSK (300 bps)
3 locations maximum including reserved destinations(by setting)Automatic selection between DP (dial pulse)/ PB (pushbutton)11 times maximum for each destination (excluding firsttime)
11 digits maximum
PB (0 to 9) signal
PB (#) signal

AlarmsConnected
Equipment

Compatible Meter

Gas Meters

BULLDOG Communication
Controller

ModelPower Supply

Controllers / Shutoff Valves①： C-NCU (Terminal/
Bidirectional Transceiver)②： Printer③： UPS (Uninterruptible
Power System)④： Server⑤： HUB⑥： Remote Transferring
Modem⑦：Revolving Light⑦

BULLDOG VIII

Approx. 300 g
10 pcsCommon typeCommunication Controller

Hoses /
Gas Cocks

YCB-37F (C21)● Specifications
YCB-37F
Lithium Battery (DC 3 V)
E-type Security Gas Meter/ Common type message meter × 2 sets
Contact signal input × 1 port
Common Telephone Line/No-Ringing Line

Connected Line

Half-Duplex Communication FSK Method (300 bps)

Transmission Type

2 Locations Maximum Including Reserved Destinations (By Setting)Transmitter

Destination

Bulks /
Vaporizers

ModelPower Supply
Connected Gas Meter
Equipment Contact Equipment
Reserved Terminal

Automatic selection between DP (dial pulse)/ PB (push button)

Selective Communication Method

24 times including first time

Number of Redialing Times

16 digits maximum

Number of Dialing Digits

PB (0 to 9) signal
PB (#) signal

Answering Signal

Technical
Documents

NRS Signal

4 terminals maximum for each line (with or without telephones)

External Dimensions

H172.3×W106.8×D40 (mm)WeightApprox. 275 g

Accessory

Fixing screw 2 pcs, Lithium battery

42

LPガス機器カタログ_E_022-045_cs6_x4.indd

42

2019/09/26

17:37:37

Specific Low Power Radio System / FOMA System

Specific Low Power Radio Terminal

Super Low Radio Terminal
1:N System

1:1 System

Main Unit● Specifications
Model
Part Number
Installation
Standard
Coverage DistanceCommunication Rate
Terminal Configuration
Battery Life
External Dimensions
Operating Temperature
Range
WeightSlave Unit

1:1 system for single-family house
GB-W4MT1 (Main Unit)
GB-W41P (Slave Unit)
GB-W4YMT1
GB-W4YCS1
IndoorOutdoor/Indoor
Specific low power radio (429 MHz band, 10 mW)
100 m (without obstacles)
FSK 300 bps (Center)
FSK2400bps (Main Unit)
Telephone Terminal, Telephone Line
5 bit × 1 port
10 years (conditional), replaceable
H162×W150×D43 (mm)H182×W110×D41.5 (mm)-10ºC to 60ºC, 20 to 90% RH
0.4 kg

0.3 kgMain Unit● Specifications
Model
Part Number
Installation
Standard
Coverage DistanceCommunication Rate
Terminal Configuration
Battery Life
External Dimensions
Operating Temperature
Range
Weight1:N system for apartment building
GB-W21P (Main unit)
GB-W42P (Slave unit)
GB-W2YLT4
GB-W4YCM1
Outdoor
Outdoor/Indoor
Specific Low Power Radio (429 MHz band, 10 mW)
100 m (without obstacles)
FSK 300 bps (Center)
FSK 2400 bps (Main Unit)
Telephone Terminal, Telephone Line
5 bit, 8 bit and contact each 1 port
10 years (conditional), replaceable
H182×W165×D47.5 (mm)H182×W110×D41.5 (mm)1:N Main Unit (8 bit)Super Low
Radio Terminal● Specifications● Specifications
1:N Main Unit Piafs
GB-W23P (Main unit)
GB-W2YLA4
Outdoor/Indoor
Specific Low Power Radio (429 MHz Band, 10 mW)
100 m (without obstacles)
FSK 2400 bps
8 bit × 1 port
10 years (conditional), replaceable
H165×W182×D47.5 (mm)-10ºC to 60ºC, 20 to 90%
Approx. 0.5 kg

Model
Part Number
Installation
Standard
Coverage DistanceCommunication Rate
Terminal Configuration
Battery Life
External Dimensions
Operating Temperature Range
WeightFOMA System
Main Unit

ModelPower Supply
Communication Line
Number of Connected
Slave Units
External Dimensions
OperatingTemperature Range
WeightModel
Installation
Standard
Communication Rate
Terminal Configuration
Battery Life
External Dimensions
Operating Temperature
Range
Weight

256 units maximum*
H357×W181×D72 (mm)(including antenna and protrusion)-20ºC to +60ºC   25 to 85% (without
condensation)
Approx. 1.3 kg (main part only)*Since the number includes sub-main units, the actual number may
differ depending on the Center to be connected.

0.3 kgMain Unit

Slave Unit

Super Low Radio Terminal
RD-66F (Main unit)
RD-65C (Slave unit)
OutdoorSpecific Low Power Radio (429 MHz Band, 10 mW)
FSK 2400 bps
8 bit × 1 port
5 bit × 1 port
10 years (conditional), replaceable
H155×W83×D62 (mm)H140×W80×D39 (mm)-10ºC to 60ºC, Less than 85% RH (without condensation)
Approx. 0.4 kg

Approx. 0.2 kg

Slave Unit
(with transferring function)● Specifications
MBL-F2-TNCU
AC 100 (AC)Lithium Battery 35 battery pack (B35)
Solar Power Supply (optional) (SUN)NTT docomo packet communication
service FOMA network-10ºC to 60ºC, 20% to 90%
0.5 kg“GUTTOBI-KUN” Main Unit / Sub-Main Unit / Slave Unit
Sub-Main Unit

● Specifications

Slave Unit

ModelPower Supply
Number of Connected
Slave Units
External Dimensions
Operating Temperature
Range
Weight● Specifications
ANT-S3-WLUN (R)Lithium Battery 6 battery pack
32 units maximum
H301×W136×D42 (mm)(including antenna and protrusion)-20ºC to +60ºC 25 to 85%(without condensation)
Approx. 0.5 kg(including battery pack)

Model
Power Supply
Number of Connected
Slave Units
External Dimensions
Operating Temperature
Range
WeightANT-S3-WLUN (C)Lithium Battery 2 battery pack
5 bit meter × 2(available for contact equipment)
8 bit meter × 1
Contact equipment × 1
H217×W111×D38 (mm)(including antenna and protrusion)-20ºC to +60ºC 25 to 85%(without condensation)
Approx. 0.3 kg(including battery pack)43

LPガス機器カタログ_E_022-045_cs6_x4.indd

43

2019/09/26

17:37:37

LTE Equipment

LTE Cat.M1 Wireless

YSC-USYSC-NS

Controllers / Shutoff Valves

LTE Equipment● Specifications
Model

YSC-USYSC-NS
5-bit Equipment/Connection Point Equipment(Switching Type)DC 3 V (Lithium battery × 3 pcs)
ARIB STD-T104 Release 13
ARIB STD-T108
LTE Standard: 3GPP cat. M Release 13 2.1 GHz/900 MHz
U-bus Air Standard: ARIB STD-T108 compliant 920 MHz
10 years (conditional)
W90×H132×D33 mm-20˚ C to 60˚ C
Approx. 0.22 kg
Separated Type (For existing gas meters)

Connected Devices

U-bus Equipment

Standard
Radio Frequency
Battery Life
External Dimensions
Operating Temperature
WeightNote

Gas Meters

Power Supply

AlarmsPHS Relay Equipment

LTE Equipment

LTE8-NCU

LTEu-NCU

Controllers /Shutoff Valves

LTE-GW● Specifications
LTE-GW
AC 100 V
LTE-VoIP
Telephone LineOperating Temperature Range

LMU-8

LTEu-NCU
Lithium Battery 12 battery set
LTE Standard: 3GPP Cat. 1
U-bus × 1 port
10 years (conditional)
H189×W85×D75 (mm)−10˚ C to 60˚ C
Less than 85%
Approx. 0.6 kg (including battery pack)
For Multistage Relay Transceiver (GW)

Hoses /
Gas Cocks

WeightNote

H180×W65×D45 (mm)−20˚ C to 50˚ C
Less than 95% (without condensation)
Approx. 0.55 kg (including wall mount)
For Wired NCU, Compact Wireless 1:N Main Unit

LTE8-NCU
Lithium Battery 12 battery set
LTE Standard: 3GPP Cat. 1
8 bit × 1 port
10 years (conditional)
H189×W85×D75 (mm)−10˚ C to 60˚ C
Less than 85%
Approx. 0.6 kg (including battery pack)
For Compact Wireless 1:N Main Unit (8 bit)

Regulators

Model
Power Supply
Standard
Terminal Configuration
Battery Life
External Dimensions

LMU-5

Bulks /
Vaporizers● Specifications
Model
Power Supply
Standard

LMU-8
Lithium Battery 12 battery set
LTE Standard: 3GPP Cat. 1
8 bit × 1 port

Battery Life
External Dimensions

10 years (conditional)
H186×W138×D52 (mm)−10˚ C to 40˚ C
Without condensation
Approx. 0.75 kg
For Compact Wireless 1:N Main Unit (8 bit)

Operating Temperature Range
Weight
Note

Technical
Documents

Terminal Configuration

LMU-5
Lithium Battery 8 battery set
LTE Standard: 3GPP Cat. 1
5 bit × 1 port
For Contact × 2 ports
5 bit or Contact × 1 port
10 years (conditional)
H186×W138×D52 (mm)−10˚ C to 40˚ C
Without condensation
Approx. 0.65 kg
NCU Integrated Equipment44

LPガス機器カタログ_E_022-045_cs6_x4.indd

44

2019/09/26

17:37:38

Shutoff Valve Controller / Shutoff Valve

YCB-12E (Built-in Seismoscope)

Shutoff Valve Controller● Specifications
Model
Power Supply
Power Consumption
Operating Temperature
Alarm signal
Input
External Device Signal
Remote Shutoff Signal
Valve Shutoff Signal
OutputOutput 1, 2
Seismically-Sensed Shutoff
Reason for Shutoff / Reason for Alarm
External Dimensions
WeightCertification
Packaging Unit

YCB-12E
AC 100 V 50/60 Hz
Approx. 1.9 W at normally (without DC 24 V alarm)-10ºC to 40ºC
Three-Step Voltage Signal (0 V - 6 V - 12 V - 18 V), 3 Input Ports
a-contact ON during external device operating
a-contact ON when remote switch operated
No-voltage (relay a-contact) DC 30 V 1A
ON when all valves closed
Intensity level 5 over or equivalent
Depicted by pictographic characters
H216×W120×D61 (mm)Approx. 0.7 kg
Passed voluntary inspection of Japan LP Gas Appliances Inspection
Association
10 pcs

MV-20L – 80L

Shutoff Valve

MV-20L

MV-25L

MV-40L

MV-32L

MV-50L

MV-80L● Specifications
Model
Pipe Diameter
Connection Screw Diameter
Working Pressure
Operating Temperature
Pressure Tightness
Outside Airtightness
Inside Airtightness
Rated Flow Rate (LP Gas)
(Pressure Loss 0.1 kPa)
Signal cable
Secondary Side Pressure Detection
Valve Opening/Closing Signal
Valve Structure
Pressure Sensitive Function
Appearance Color
External Dimensions
WeightCertification
Packaging Unit
Accessory

MV-20L
20A
Rc 1/2MV-25L
25A
Rc 1

14 kg/h

16 kg/hMV-32L
32A
Rc 1, 1/4

MV-40L
MV-50L
40A
50A
Rc 1, 1/2
2B Flange
Less than 3.5 kPa−20˚C to 60˚C
Must not have leaks, fractures, or breakage at 0.1 MPa
No leak at 10 kPa for 1 minuteLess than 0.55 NL/h of gas leak under less than 4.2 kPa of gas pressure
18 kg/h

26 kg/h

90 kg/h

MV-80L80A
3B Flange

120 kg/h

VCTF 0.75 mm2 × 4 cores, 1 m length
Lead wire color: red - positive; black - negative; white - A1; green - A2
Yes
Yes
Ball Valve (Motor Drive)
Pressure Sensor
Light Gray
H233×W230×D126
H254×W280×D168
H164×W100×D110 (mm)H164×W120×D110 (mm) H171×W170×D110 (mm)
(mm)
(mm)
W: mounting dimension
W: mounting dimension W: mounting dimension
W: mounting dimension W: mounting dimension
Approx. 1.8 kg
Approx. 2.2 kg
Approx. 6.1 kg
Approx. 7.8 kg
Passed voluntary inspection of Japan LP Gas Appliances Inspection Association
1 pc
Union with male screws
Flange, gaskets, bolts and nuts

45

LPガス機器カタログ_E_022-045_cs6_x4.indd

45

2019/09/26

17:37:39

Regulators

Regulators■■ Single Step Regulator■■ Dual Step Primary
Regulator■■ Dual Step Secondary
Regulator■■ Adjustable Regulator■■ Automatic Changeover
Regulator■■ Separated Automatic
Changeover Regulator■■ Leak Detector■■ High Pressure AROPIPE

Gas Meters

Our lineup includes a wide range of variations, for both household and commercial use.
Single Step Regulator P. 47

Dual Step Primary Regulator P. 48

Dual Step Secondary Regulator P. 49
AlarmsAdjustable Regulator P. 50

RM-30AHigh Performance Integrated
Automatic Changeover Regulator P. 51

RL-30-ⅡB

Integrated Automatic
Changeover Regulator P. 55

Controllers /Shutoff Valves

R5A

Regulators

Separated Automatic Changeover Regulator P. 57

AS8ZA

Leak Detector P. 58

RCL20AHigh Pressure AROPIPE P. 61

Hoses /
Gas Cocks

RMA-30A-Ⅰ

Bulks /
Vaporizers

RC-30

RCL30A-HL

S15A-6PS (T)Technical
Documents

46

LPガス機器カタログ_E_046-063_cs6_x4.indd 46

2019/10/03 11:29

Single Step Regulator

High-performance Single Step Regulator

Single Step Regulator

R5A

R6

R5A-SF

Passed voluntary inspectionof Japan LP Gas Appliances
Inspection Association

Passed voluntary inspectionof Japan LP Gas Appliances
Inspection Association

170● Specifications

170● Specifications

Model

R5A-HF

R5A-SF

CapacityModel

5 kg/h0.07 to 1.56 MPa

Inlet pressure

Outlet pressure

2.30 to 3.30 kPa

Outlet pressure

POL hand-tightening

R6-HF

R6-F

Capacity

Inlet pressure
Inlet connection

R6-HF

POL spanner-tightening

Inlet connection

6.5 kg/h
0.07 to 1.56 MPa
2.30 to 3.30 kPa
POL hand-tightening

POL spanner-tightening

Outlet connection

Rc 1/2

Outlet connection

Rc 1/2

Safety valve
working pressure

7.00 ± 1.40 kPa

Safety valve
working pressure

7.00 ± 1.40 kPa

WeightApprox. 0.4 kg

WeightApprox. 0.4 kg

Packing unit

40 pcsPacking unit

Single Step Regulator

Single Step Regulator

RL-10B
Passed voluntary inspectionof Japan LP Gas Appliances
Inspection Association

RL-10B

20

Capacity

RL-20B

RL-20B
Passed voluntary inspectionof Japan LP Gas Appliances
Inspection Association

6● Specifications
Model

40 pcs28● Specifications
Model

RL-10B

Capacity

10 kg/h

RL-20B
20 kg/hInlet pressure

0.07 to 1.56 MPa

Inlet pressure

Outlet pressure

2.30 to 3.30 kPa

Outlet pressure

2.30 to 3.30 kPa

Inlet connection

Rc 1/2

Inlet connection

JIS20K 15A flange

Outlet connection

Rc 3/4 (union)

Outlet connection

Rc 1 (union)

7.00 ± 1.40 kPa

Safety valve
working pressure

7.00 ± 1.40 kPa

Safety valve
working pressure
Spacing
dimension
WeightPacking unit

206 mm

280 mmApprox. 0.8 kg

WeightApprox. 3.3 kg

6 pcs

RL-50A

RL-50A
36

Inlet pressure

6 pcs

Accessory

Gasket × 1

Single Step Regulator

RL-100A

RL-100A420● Specifications
RL-50A50 kg/h0.07 to 1.56 MPa

Outlet pressure

2.30 to 3.30 kPa

Inlet connection

JIS20K 25A flange

Outlet connection

Rc 1 1/4 (union)

Safety valve
working pressure

7.00 ± 1.40 kPa

Spacing dimension

365 mmWeightPacking unit

5

● Specifications
Capacity

0.07 to 1.56 MPa

Spacing
dimension

Single Step Regulator

Model

0

Approx. 8.9 kg

Packing unit

1 pc

Accessory

Gasket × 1

Model
Capacity
Inlet pressure

RL-100A
100 kg/h
0.07 to 1.56 MPa

Outlet pressure

2.30 to 3.30 kPa

Inlet connection

JIS 20K 25A flange

Outlet connection

Rc 1 1/2 (union)

Safety valve
working pressure

7.00 ± 1.40 kPa

Spacing dimension
Weight

420 mmApprox. 10.7 kg

Packing unit

1 pc

Accessory

Gasket × 1

47

LPガス機器カタログ_E_046-063_cs6_x4.indd 47

2019/10/03 11:29

Dual Step Primary Regulator

Dual Step Primary Regulator

RM-30A
Passed voluntary inspectionof Japan LP Gas Appliances
Inspection Association

Regulators

Dual Step Primary Regulator

RM-70

RM-30A

RM-70

215
300

● Specifications● Specifications
Model

RM-30A

Capacity

RM-70

Capacity

30 kg/h

70 kg/hInlet pressure

0.10 to 1.56 MPa

Inlet pressure

0.10 to 1.56 MPa

Outlet pressure

0.057 to 0.083 MPa

Outlet pressure

0.057 to 0.083 MPa

Inlet connection

JIS20K 15A flange

Inlet connection

JIS20K 20A flange

Outlet connection

JIS20K 15A flange

Outlet connection

JIS20K 20A flange

Spacing dimension

215 mmSpacing dimension

WeightWeightApprox. 3.0 kg

300 mmApprox. 8.1 kg

3 pcs

Packing unit

1 pc

Accessory

Gasket × 2

Accessory

Gasket × 2

RM-100* You can download drawings, CAD drawings,
performance curves, and user’s manuals fromour website.

Regulators

385* For performance curves of regulators on P. 47 toP. 49, see the related Technical Information on
P. 113.

Controllers /Shutoff Valves

Information

RM-100

Passed voluntary inspectionof Japan LP Gas Appliances
Inspection Association

AlarmsPacking unit

Dual Step Primary Regulator

Gas Meters

Model<QR code>● Specifications
Model

RM-100100 kg/h

Inlet pressure

0.10 to 1.56 MPa

Outlet pressure

0.057 to 0.083 MPa

Inlet connection

JIS20K 25A flange

Outlet connection

JIS20K 25A flange

Spacing dimension
WeightLinks directly tothe download
page shown on
the left.

385 mmHoses /
Gas Cocks

Capacity

Approx. 9.3 kg
1 pc

Accessory

Gasket × 2* This is a smartphone display
image.

Bulks /
Vaporizers

Packing unit

Technical
Documents

48

LPガス機器カタログ_E_046-063_cs6_x4.indd 48

2019/10/03 11:29

Dual Step Secondary Regulator

Dual Step Secondary Regulator

Dual Step Secondary Regulator

R4-FⅡ

RL-15-ⅡB

R4-FⅡ

Passed voluntary inspectionof Japan LP Gas Appliances
Inspection Association

Passed voluntary inspectionof Japan LP Gas Appliances
Inspection Association

158● Specifications

RL-15-ⅡB

20

6● Specifications
R4-FⅡ

Model
Capacity

Model
Capacity

4 kg/hRL-15-ⅡB
15 kg/hInlet pressure

0.025 to 0.15 MPa

Inlet pressure

0.025 to 0.15 MPa

Outlet pressure

2.30 to 3.30 kPa

Outlet pressure

2.30 to 3.30 kPa

Inlet connection

Rc 1/2

Inlet connection

Rc 1/2

Outlet connection

Rc 1/2

Outlet connection

Rc 3/4 (union)

Safety valve
working pressure

7.00 ± 1.40 kPa

Safety valve
working pressure

7.00 ± 1.40 kPa

WeightApprox. 0.4 kg

Spacing dimension

Packing unit

Weight40 pcsPacking unit

Dual Step Secondary Regulator
RL-30-ⅡB

28

RL-50A-Ⅱ

RL-50A-Ⅱ

Passed voluntary inspectionof Japan LP Gas Appliances
Inspection Association0● Specifications

365● Specifications
RL-30-ⅡB

Model
Capacity
Inlet pressure

6 pcs

Dual Step Secondary Regulator

RL-30-ⅡB
Passed voluntary inspectionof Japan LP Gas Appliances
Inspection Association

206 mmApprox. 1.3 kg

Model

30 kg/hCapacity

RL-50A-Ⅱ
50 kg/h0.025 to 0.15 MPa

Inlet pressure

Outlet pressure

2.30 to 3.30 kPa

Outlet pressure

2.30 to 3.30 kPa

Inlet connection

JIS 20K 15A flange

Inlet connection

JIS 20K 25A flange

Outlet connection

Rc 1 (union)

Outlet connection

Rc 1 1/4 (union)

Safety valve
working pressure

7.00 ± 1.40 kPa

Safety valve
working pressure

7.00 ± 1.40 kPa

280 mmSpacing dimension

Spacing dimension
WeightApprox. 3.3 kg

Weight

0.025 to 0.15 MPa

365 mmApprox. 9.1 kg

Packing unit

6 pcs

Packing unit

1 pc

Accessory

Gasket × 1

Accessory

Gasket × 1

Dual Step Secondary Regulator

RL-70-Ⅱ

RL-70-Ⅱ

Dual Step Secondary Regulator

RL-100A-Ⅱ

365

Capacity420● Specifications● Specifications
Model

RL-100A-Ⅱ

RL-70-Ⅱ
70 kg/hModel
Capacity

RL-100A-Ⅱ
100 kg/h

0.025 to 0.15 MPa

Inlet pressure

Outlet pressure

2.30 to 3.30 kPa

Outlet pressure

2.30 to 3.30 kPa

Inlet connection

JIS 20K 25A flange

Inlet connection

JIS 20K 25A flange

Outlet connection

Rc 1 1/4 (union)

Outlet connection

Rc 1 1/2 (union)

Safety valve
working pressure

7.00 ± 1.40 kPa

Safety valve
working pressure

7.00 ± 1.40 kPa

Inlet pressure

Spacing dimension
Weight

365 mmApprox. 9.1 kg

Spacing dimension
Weight

0.025 to 0.15 MPa

420 mmApprox. 10.6 kg

Packing unit

1 pc

Packing unit

1 pc

Accessory

Gasket × 1

Accessory

Gasket × 1* For performance curve diagrams, see P 113.

49

LPガス機器カタログ_E_046-063_cs6_x4.indd 49

2019/10/03 11:29

Adjustable Regulator

Adjustable Regulator

RMA-30A-Ⅰ
RMA-30A-Ⅰ

KM-105 Rc 1/2

RMA-30A-Ⅰ

171

215

RMA-5 I
0.13
P1
● Specifications● Specifications

P2

KM-105 Rc 1/2
5 kg/h (varies depending on set pressure)0.15 to 1.56 MPa
30 to 120 kPa■ Performance curve
0.15 MPa :0.7 MPa :1.56 MPa :

No.3

2.7
4.8
6.1 RMA-30A-Ⅰ
10
10
8.1
1.56
0.10 − 0.20 7.50.50
1.00
10
10
P2
5% 10% 5% 10% 5% 10%
5% 10% 5% 10%条件）流量1.0kg/hの時にP2を設定した場合
0.07
P1
0.15

No.1
1
P1

P2

2

3
0.13

RMA-5 I
4
5
0.20

6
7
0.50

5%

8

1.56
(kg/h)

RMA-5 II
P2
0.01

0.13
1.9

0.20

0.50

1.56

2.7

4.8
10
10

5%

2.1

0.07
6.1 Regulator
10
8.1
Adjustable
0.15

−
10
7.5
条件）流量1.0kg/hの時にP2を設定した場合

Adjustable Regulator

RMA-100-Ⅰ
RMA-100-Ⅱ■ Performance table■ Performancetable
78 112 105 210 165 225 180 >200 >200 >200
0.04

P2

P1

RMA-30A-Ⅰ
1.56
0.10
0.20
0.50
1.00
5% 10% 5% 10% 5% 10% 5% 10% 5% 10%

14 19 12 19 18 30 19 31 24 39
0.02
300
18 30 17 30 17 43 21 48 31 55
0.04
19 33 24 42 34 57 32 63 36 73
0.06● Specifications
21 31 27 54 36 67 60 87 58 93
0.08−
0.10 Model− 31 54 45 RMA-7075 51 Ⅰ
84 60 100
RMA-70-Ⅱ
Condition:
P
Capacity 2 is set for flow rate 10 kg/h
70 kg/h (varies depending on set pressure)P1

RMA-70-Ⅰ
1.56
0.10
0.20
0.50
1.00
5% 10% 5% 10% 5% 10% 5% 10% 5% 10%

19 24 20 23 20 24 21 28
2.00
21 30 24 34 21 34 31 45
5.00
54 90 82 112 78 97 90 112
10.00
64 105 105 135 102 157 120 180
20.00
60 99 93 135 93 202 150 210
40.00
Condition: P3 is set for flow rate 18 kg/h

P2

P1

*

P1−Input pressure (MPa)P2−Outlet pressure (MPa)P3−Outlet pressure (kPa)
5%−Flow rate under the pressure 5%
lower than set outlet pressure
10%−Flow rate under the pressure 10%

RMA-100-Ⅰ
1.56
0.10
0.20
0.50
1.00
5% 10% 5% 10% 5% 10% 5% 10% 5% 10%

40 96 58 105 180 225 180 >200 >200 >200
0.02
78 112 105 210 165 225 180 >200 >200 >2000.04
82 120 150 217 240 210 >200 >200 >200 >200
0.06
72 105 127 210 270 210 >200 >200 >200 >200
0.08
LPガス機器カタログ_E_046-063_cs6_x4.indd
50− 142 202 255 217 >200 >200 >200 >200−
0.10lower than set outlet pressure

0.06
0.08P1
P2
0.10
96 for58
2 is set
Condition:
flow105
rate180
7.5 225kg/h180 >200 >200 >200
0.02 P40
105 210 165 225 180 >200 >200 >20078 112RMA-100-Ⅱ
0.04>200 >200 >200
217
120
150
240
210 >200
0.06P1 82
0.40
0.07
0.10
0.20
>200 >200 >200
210 270
105 5%
127 10%210 >200
72 10%
P30.08
5% 10%
5% 10%
5%− 142 202 255 217 >200 >200 >200 >200−0.10
22 25 21 27 23 27 24 27
2.00
Condition: P2 is set for flow rate 7.5 kg/h
30 45 34 48 33 58 27 69
5.00
90 105RMA-100-Ⅱ
105 127 157 187 90 150
10.00* P1−Input pressure (MPa)
0.40
0.07
0.10
0.20
P1 105285
232 172
112 90142 150
20.00
P2−Outlet pressure (MPa)P3
5% 10%
5% 10%
5% 10%
5% 10%
210
210 232
115 112150 21040.00 105
P3−Outlet pressure (kPa)
27 24 27
3 is set
Condition:
rate23
20 kg/h25 for21flow27
2.00 P22
5%−Flow rate under the pressure 5%30 45 34 48 33 58 27 69
5.00
lower than set outlet pressure
90 105 105 127 157 187 90 150
10.00
10%−Flow rate under the pressure 10%
20.00 105 112 90 142 150 232 172 285
lower than set outlet pressure
40.00 105 115 112 150 210 210 232 210
Condition: P3 is set for flow rate 20 kg/h

Technical
Documents

P3

RMA-70-Ⅱ
0.40
0.07
0.10
0.20
5% 10% 5% 10% 5% 10% 5% 10%

58 105 180 225 180 >200 >200 >200

150 217 240 210 >200 >200 >200 >200
82 120RMA-100-Ⅰ
1.56
0.20
0.50
1.00
>200
>200 >200
210 270
105 127
210 >200
720.1010%
5% 10%
5% 10%
5% 10%
5%
5% 10%>200>200 >200
202 255− 142
217 >200−

46 63 21 63 49 85 42 72 48 87
0.02
46 96 72 105 75 120 75 105 82 120
0.04
54 99 67 105 87 135 90 135 76 142
0.06
63 93 90 142 112 165 112 187 97 172
0.08− 105 157 105 172 99 165 142 217−
0.10
Condition: P2 is set for flow rate 10 kg/h
P1

40 96

Bulks /
Vaporizers

P2

0.02

Hoses /
Gas Cocks

Inlet pressure RMA-30A-Ⅱ0.10 to 1.56 MPa
0.07 to 0.40 MPa
0.40
0.07 of 0.10
0.20
P1
Allowable
range
0.02
to 0.10MPa2.00 to 40.00 kPa
Poutlet
3
10%
10%
10%
5%
5%
5%
10%
5%
pressure
8.0 8.3 8.3 9.0 8.3 8.6 8.3 9.0 JIS 20K 20A flange
2.00connection
Inlet
8.3 9.8 8.3 9.0 9.0 10 9.8 11 JIS 20K 20A flange
5.00 connection
Outlet17 21 20 21 16 20 19 31
10.00 dimension
Spacing
300 mm15 24 18 37 26 33 21 48
20.00
WeightApprox. 8.2 kg
18 31 27 45 31 58 45 72
40.00
Packing unit
1 pc
Condition: P3 is set for flow rate 7.5 kg/h
Accessory
Gasket × 2

46 63 21 63 49 85 42 72 48 87
0.02
46 96 72 105 75 120 75 105 82 120
0.04
105 87 135 90 135 76 142
54 99 67 RMA-70-Ⅰ
0.06
0.50
1.00
P
1
172
187 971.56
142 11293 900.20
165 112630.100.08
P2
10%
5% 10%
5% 10%
5%
10%
5%
217
165 142− 105 157 105
172 5%−
99 10%
0.10
87
72
48
63
63 for21
85 42
2 is set
Condition:
flow rate49
10 kg/h0.02 P46
72 105 75 120 75 105 82 120 3 8 546 96 RMA-70-Ⅱ
0.04
135 76 142
105 87135 900.06P1 54
0.40
0.0799 67
0.10
0.20●PSpecifications
187 97 172
142 11293 5%
90 10%
165 11263 10%
30.08
5% 10%
5% 10%
5%
− 105
172
− 24
99 1650.10
Ⅰ
RMA-100-Ⅱ
28 142 217
24 21
19
20 15723 10520 RMA-1002.00 Model
2 is set for flow rate 10 kg/h
Condition: P21
30 24 34 21 34
5.00
Capacity10031
kg/h 45(varies depending on set pressure)RMA-70-Ⅱ
97to 1.56
90 11254 90 82 112 780.10
10.00
Inlet pressureMPa0.07 to 0.40 MPa
0.40
0.07 105
0.10
0.20
P1
180
157 120135 102
20.00
Allowable 64
range105
ofP3
0.02
to 1500.1010%MPa
2.00 to 40.00 kPa
10%
10%
5%
5%
5%
10%
5%
210
202
99
60
93
135
93
40.00
outlet pressure
24 21 28 JIS 20K 25A flange
24 for20flow23
3 is set
Condition:
P19
rate2018 kg/h
2.00connection
Inlet
21 30 24 34 21 34 31 45
5.00
Outletconnection
JIS 20K 25A flange
54 90 82 112 78 97 90 112
10.00
Spacing dimension
385 mm64 105 105 135 102 157 120 180
20.00
Weight 60 99 RMA-100-Ⅰ
Approx. 9.5 kg
93 135 93 202 150 210
40.00
1.56 1 pc
0.10
0.20
0.50
1.00
P1 P
Packingunit
3 is set for flow rate 18 kg/h
Condition:
PAccessory2
10% × 2
5% 10% 5% 10% 5% 10% 5% 10% 5% Gasket

Regulators

RMA-70-Ⅰ
RMA-70-Ⅱ

RMA-70-Ⅰ

14 19 12 19 18 30 19 31 24 39
0.02
18 30 17 30 17 43 21 48 31 55
0.04
19 33 24 RMA-30A-Ⅰ
0.06
42 34 57 32 63 36 73
0.5067 601.0087 581.5693
P1
210.100.08
31 270.2054 36
P2
10%
5%
10%
5%
51 10%−
0.10− 31 54 5%100
45 10%
75 5%
84 5%
60 10%
Condition:
P14
2 is set
flow19rate18
10 kg/h
0.02
19 for12
30 19 31 24 39
18 30 RMA-30A-Ⅱ
0.04
17 30 17 43 21 48 31 55* P1−Input pressure (MPa)0.06P1 19
0.4063 36 73
0.0733 24
0.1042 34
0.2057 32
P −Outlet pressure (MPa)
60
21
31
27
93 2
36
67
87
58
P30.0854
5% 10% 5% 10% 5% 10% 5% 10%
P3−Outlet pressure (kPa)
51
−
0.10
−
31
100
45
75
84
60
54
8.0 8.3 8.3 9.0 8.3 8.6 8.3 9.0
2.00
5%−Flow rate under the pressure 5%
Condition: P2 is set for flow rate 10 kg/h
8.3 9.8 8.3 9.0 9.0 10 9.8 11
5.00
lower than set outlet pressure
17 21 RMA-30A-Ⅱ
20 21 16 20 19 31
10.00
10%−Flow rate under the pressure 10%0.40480.0724 18
0.1037 260.2033 21
P1 15
20.00
P3
lower than set outlet pressure
72
58 5%
45 10%
31 5%
18 10%
27 10%
45 5%
31 10%
40.00 5%8.3 for
8.3
Condition:
3 is set
flow9.0
rate8.3
7.5 8.6
kg/h 8.3 9.0
2.00 P8.0
8.3 9.8 8.3 9.0 9.0 10 9.8 11
5.00
17 21 20 21 16 20 19 31
10.00
15 24 18 37 26 33 21 48
20.00
RMA-70-Ⅰ
18 31 27 45 31 58 45 72
40.00
1.56
0.10
0.20
0.50
1.00
P1
Condition: P3 is set for flow rate 7.5 kg/h
P2
5% 10% 5% 10% 5% 10% 5% 10% 5% 10%
RMA-100-Ⅰ

Controllers /Shutoff Valves

No.1
Settings
0.01
1.5
2.9No.2 3.2 No.34.6
Input Pressure
0.75.9MPa
0.7 MPa 10 0.7 MPa
0.04
10
8.8
Outlet 0.07
Pressure
306.9
kPa
10
1070 kPa 10 120 kPa
Flow Rate
5.0 kg/h 2を設定した場合
5.0 kg/h
5.0 kg/h条件）流量1.0kg/hの時にP

P1

RMA-30A-Ⅱ■ Performance
0.01
1.9 curve
2.1

No.2

0

5%

RMA-30A-Ⅰ

Alarms

Input pressure

130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20

1.56

0.01
1.5
3.2
4.6
2.9
Capacity
30 kg/hdepending on set pressure)
0.04
5.9
10 (varies10
8.8
I to 1.56 MPa
Inlet0.07
pressure 6.9 RMA-5
0.10
0.07 to 0.40 MPa
10
10
10
0.50
1.56
0.20
AllowablePrangeof 0.13 2を設定した場合
1条件）流量1.0kg/hの時にP
0.02
to
0.10
MPa
2.00
to 40.00 kPa
P2 pressure
5%
outletRMA-5 II
Inlet0.01
connection 0.13
JIS
20K
15A
flange
1.5
3.2
4.6
2.9
0.50
1.56
0.20
P1
OutletJIS10
20K 15A flange
8.8 5% 10
P2 0.04connection5.9
0.07 dimension6.9
10
10 215 mm
10Spacing
0.01
1.9
2.7
4.8
2.1
条件）流量1.0kg/hの時にP2を設定した場合
WeightApprox.
3.0 kg
0.07
6.1
10
10
8.1
RMA-5 II
Packing0.15 unit−
10
10 3 pcs
7.5
0.13
0.50
1.56
0.20
Accessory
Gasket × 2
P1条件）流量1.0kg/hの時にP2を設定した場合
P2
5%

POL male screw spanner-tightening
Rc 1/2
Approx. 0.9 kg
10 pcs

(kPa)

Model

0.50

0.20

Gas Meters

Model
Capacity
Inlet pressure
Allowable range ofoutlet pressure
Inlet connection
Outlet connection
WeightPacking unit

Regulators

KM-105 Rc 1/2

Adjustable Regulator

50

2019/10/03 11:29

High Performance Integrated Automatic Changeover Regulator= 2 cylinders

High Performance Integrated
Automatic Changeover Regulator= 4 cylinders

AS8ZA● Specifications

76

Model

(2H)
AS8ZA- (2S)

AS8ZA

(2H)
AS8ZA-VK (2S)131

Capacity

8 kg/hInlet pressure

0.15 to 1.56 MPa

Outlet pressure

2.55 to 3.30 kPa

Safety valve
working pressure

7.00 ± 1.40 kPa

Inlet connection

Rc 1/4

POL male screw (Hand or Spanner)

Outletconnection

R 1/2 (union)

Collecting hose(bundled item)

Passed voluntary inspection of Japan LP
Gas Appliances Inspection Association

R 1/2 (union)
1050 mm × 2

650 mm × 2
76 mm × 131 mm (main unit only)

Accessory
Set Weight

M35 × 2

Rc 1/2−

Spacing
dimension

AS8ZA(2H)1000
AS8ZA- (2S)1000(2H)
AS8ZA-UL (2S)

Union coupling
Approx. 0.7 kg

Screw-fitting gas cockwith inspection hole

Union gasket(No union)

Union coupling

Approx. 1.4 kg

Approx. 1.2 kg

Approx. 1.4 kg

Approx. 1.3 kg

Packing unit

10 pcs* For performance curve diagrams, see P 114.

High Performance Integrated
Automatic Changeover Regulator

AS8ZA Mass Supply Kit,
Simplified Header● Specifications

780

(4H)
AS8ZA-VM (4S)

ModelCapacity

8 kg/hInlet pressure

0.15 to 1.56 MPa

Outlet pressure

2.55 to 3.30 kPa

Safety valve working
pressure

7.00 ± 1.40 kPa

Inlet connection

POL male screw (Hand or Spanner)

Outlet connection

Rc 1/2

Collecting hose(bundled item)
Header length

650 mm × 4

650 mm × 2
1050 mm × 2

780 mm

280 mmScrew-fitting gas cock with inspection hole × 1, Screw-fitting gas cock with inspection hole × 1,
Bracket · 15A U-bolt × 2, 6 mm Nut · Washer · M6 Bracket · 15A U-bolt × 2, 6 mm Nut · Washer ·Anchor × 4, Nipple 1/2B · Tee 1/2B · Plug 1/2B × 1 6 mm Tapping screw × 4

Accessory
Set WeightAS8ZA-VM (4H)

(4H)
AS8ZA-VMKB (4S)

Approx. 3.7 kg

Packing unit

Approx. 2.5 kg
1 set

Passed voluntary inspection of Japan LP Gas Appliances
Inspection Association

High Performance Integrated
Automatic Changeover Regulator

AS8ZA-(T) (with gas discharge

prevention type high-pressure hose)● Specifications
Model

2H(T)
AS8ZA- 2S(T)Capacity

0.15 to 1.56 MPa

Outlet pressure

2.55 to 3.30 kPa

Safety valve
working pressure

7.00 ± 1.40 kPa

Inlet connection

POL male screw (Hand or Spanner)

Outlet connection

AS8ZA-VK2S(T)Passed voluntary inspection of Japan LP Gas Appliances
Inspection Association

2H(T)AS8ZA-UL 2S(T)8 kg/hInlet pressure

R 1/2 (union)

Collecting hose(bundled item)AS8ZA-2H(T)

2H(T)
AS8ZA-VK2H(T)
2S(T)

Rc 1/2

M35 × 2650 mm × 2

Spacing
dimension

76 mm × 131 mm (main unit only)

Accessory

Union coupling

Screw-fitting gas cock withinspection hole

Union gasket(No union)

Set Weight

Approx. 1.3 kg

Approx. 1.5 kg

Approx. 1.2 kg

Packing unit

10 pcs51

LPガス機器カタログ_E_046-063_cs6_x4.indd 51

2019/10/03 11:29

High Performance Integrated Automatic Changeover Regulator= 2 cylinders

Regulators

AS8ZA-(T) (with gas discharge prevention type highpressure hose) Mass Supply Kit, Simplified Header

High Performance Integrated Automatic
Changeover Regulator
280= 4 cylinders● Specifications
4H(T)
AS8ZA-VM 4S(T)

Model

4H(T)
AS8ZA-VMKB 4S(T)Capacity

8 kg/hInlet pressure

0.15 to 1.56 MPa

Outlet pressure

2.55 to 3.30 kPa

Safety valve
working pressure

7.00 ± 1.40 kPa

Inlet connection

POL male screw (Hand or Spanner)

Outlet connection

Rc 1/2

Collecting hose(bundled item)

Accessory

780 mm

280 mmScrew-fitting gas cock with inspection hole × 1,
Screw-fitting gas cock with inspection hole × 1,
Bracket · 15A U-bolt × 2, 6 mm Nut · Washer · M6 Bracket · 15A U-bolt × 2, 6 mm Nut · Washer ·Anchor × 4, Nipple 1/2B · Tee 1/2B · Plug 1/2B × 1 6 mm Tapping screw × 4

Set weightAS8ZA-VMKB4S (T)650 mm × 2
1050 mm × 2

Gas Meters

Header length

650 mm × 4

Approx. 3.8 kg

Approx. 2.6 kg

Packing unit

1 set

Passed voluntary inspection of Japan LP Gas Appliances
Inspection Association

High Performance Integrated Automatic
Changeover Regulator

AlarmsAS8ZA-L/R● Specifications

131(450H)AS8ZA-L (450S)

Model(650H)AS8ZA-L (650S)

153.3

8 kg/hInlet pressure

0.15 to 1.56 MPa

Outlet pressure

2.55 to 3.30 kPa

Safety valve
working pressure

7.00 ± 1.40 kPa

Inlet connection

POL male screw (Hand or Spanner)

Outlet connection

Rc 1/2

Inlet pipe

Left side of main unit
450 mm × 1

650 mm × 1

Spacing dimension

131 mm × 153.3 mm

Set weight

Approx. 1.0 kg

Approx. 1.1 kg

Packing unit

Passed voluntary inspection of Japan LP Gas Appliances
Inspection Association

10 pcsAS8ZAR (with transmit function)● Specifications

76

Capacity
Inlet pressure
Outlet pressure
Safety valve
working pressure
Inlet connection
Outletconnection
Collecting hose(bundled item)
Spacing dimension

Passed voluntary inspection of Japan LP
Gas Appliances Inspection Association

Accessory
Set weight
Signal Line
Packing unit

AS8ZAR-(2H)AS8ZARVK(2H)

AS8ZAR-VK2H(T)AS8ZAR-2H(T)AS8ZAR-VM(4H)

AS8ZAR-VM4H(T)8 kg/h0.15 to 1.56 MPa
2.55 to 3.30 kPa
7.00 ± 1.40 kPa
Rc 1/4

POL male screw (Hand)

R 1/2 (union)

Rc 1/2

R 1/2 (union)

Rc 1/2

Gas discharge
prevention type
650 mm × 4
76 mm × 131 mm (main unit only)
780 mm × 131 mm (main unit only)
Screw-fitting gas cock with inspection
hole × 1, Bracket · 15A U-bolt × 2,
Screw-fitting gas cock with
Union coupling
Union coupling
6 mm Nut · Washer · M6 Anchor × 4,
inspection hole
Nipple 1/2B · Tee 1/2B, Plug 1/2B × 1
Approx. 0.8 kg Approx. 1.3 kg
Approx. 1.5 kg
Approx. 1.4 kg Approx. 3.8 kg Approx. 3.9 kg
VCTF equivalent 0.3 mm2 Dual Core (without polarity) 2 m
10 pcs1 set−

650 mm × 2

Gas discharge prevention type
650 mm × 2

650 mm × 4

Technical
Documents

AS8ZARAS8ZAR

Bulks /
Vaporizers

131

Model

Hoses /
Gas Cocks

High Performance Integrated Automatic
Changeover Regulator

Right side of main unit

Regulators

Collecting hose(bundled item)AS8ZA-L(650S)

Controllers /Shutoff Valves

Capacity(650H)AS8ZA-R (650S)

52

LPガス機器カタログ_E_046-063_cs6_x4.indd 52

2019/10/03 11:29

High Performance Integrated Automatic Changeover Regulator= 2 cylinders

High Performance Integrated Automatic
Changeover Regulator= 4 cylinders= 6 cylinders

AS10ZA● Specifications

250

Model

AS10ZA

AS10ZA-F

131

Capacity

VM2H(T)
AS10ZA- VM2S(T)10 kg/hInlet pressure

0.15 to 1.56 MPa

Outlet pressure

2.55 to 3.30 kPa

Safety valve working
pressure

7.00 ± 1.40 kPa

Inlet connection

Rc 1/4

Outlet connection

JIS20K 15A flange
R 3/4

Rc 3/4−

Gas discharge prevention
type
650 mm × 2

Collecting hose(bundled item)
Spacing dimension

POL Male Screw(Hand or Spanner)

76 mm × 131 mm (main unit only) 250 mm × 131 mm (main unit only) 76 mm × 131 mm (main unit only)

AS10ZA-F

Accessory

Union coupling

Passed voluntary inspection of Japan LP Gas Appliances
Inspection Association

Set weight

Approx. 0.8 kg

Packing unit

Union coupling
Gasket × 2 Washer × 8

Screw-fitting gas cock withinspection hole

Approx. 2.4 kg

Approx. 1.6 kg

1 pc

10 pcs* For performance curve diagrams, see P 114.

High Performance Integrated Automatic
Changeover Regulator

AS10ZA Mass Supply Kit● Specifications
1,190

Model

(4H)
AS10ZA-VM (4S)

(6H)
AS10ZA-VM (6S)

Main unit

10 kg/hInlet pressure

0.15 to 1.56 MPa

Outlet pressure

2.55 to 3.30 kPa

Safety valve
working pressure

7.00 ± 1.40 kPa

Collecting hose(bundled item)

650 mm × 4

Inlet connection

Gas discharge prevention type

650 mm × 4
1,050 mm × 2

650 mm × 4
Rc 3/4Header length

780 mm

1,190 mm

Accessory

Screw-fitting gas cockwith inspection hole × 1,
Bracket · 15A U-bolt × 2,
6 mm Nut · Washer · M6
Anchor × 4, Nipple 3/4B ·NippleⅡ 3/4B · Tee 3/4B,
Cap 3/4B × 1

Screw-fitting gas cockwith inspection hole × 1,
Bracket · 15A U-bolt × 4,
6 mm Nut · Washer · M6
Anchor × 8, Nipple 3/4B ·Tee 3/4B · Cap 3/4B × 1

Set weight

Approx. 3.8 kg

Approx. 5.2 kg

Packing unit

650 mm × 4 1,050
mm × 2

POL male screw (Hand or Spanner)

Outlet connection

Passed voluntary inspection of Japan LP Gas Appliances
Inspection Association

6H(T)AS10ZA-VM 6S(T)AS10ZA

Capacity

AS10ZA-VM (6H)

4H(T)
AS10ZA-VM 4S(T)780 mm

1,190 mmScrew-fitting gas cock
Screw-fitting gas cockwith inspection hole × 1, with inspection hole × 1,
Bracket · 15A U-bolt × 2, Bracket · 15A U-bolt × 4,
6 mm Nut · Washer · M6 6 mm Nut · Washer · M6
Anchor × 4, Nipple 3/4B · Anchor × 8, Nipple 3/4B ·NippleⅡ 3/4B · Tee 3/4B · Tee 3/4B · Cap 3/4B × 1
Cap 3/4B × 1
Approx. 3.9 kg

Approx. 5.4 kg

1 set

53

LPガス機器カタログ_E_046-063_cs6_x4.indd 53

2019/10/03 11:29

High Performance Integrated Automatic Changeover Regulator= 4 cylinders

Regulators

High Performance Integrated Automatic
Changeover Regulator= 6 cylinders

AS10ZA Simplified Header● Specifications

344

4H(T)
AS10ZA-VMKB 4S(T)

Model

6H(T)
AS10ZA-VMKB 6S(T)Capacity

10 kg/hInlet pressure

0.15 to 1.56 MPa

Outlet pressure

2.55 to 3.30 kPa

Safety valve working
pressure

7.00 ± 1.40 kPa

Inlet connection

POL male screw (Hand or Spanner)

Outlet connection

Rc 3/4
Gas discharge prevention typeCollecting hose(bundled item)

650 mm × 2
1050 mm × 4

280 mm

344 mmHeader lengthGas Meters

650 mm × 2
1050 mm × 2

Screw-fitting gas cock with inspection hole × 1
Bracket × 2,
15A U-bolt × 2,
6 mm Nut, Washer × 2,
6 mm Tapping screw × 4

Accessory
Set Weight

Approx. 4.0 kg

Approx. 5.4 kg

Packing unit

1 set

AS10ZA-VMKB6S (T)Alarms

Passed voluntary inspection of Japan LP Gas Appliances
Inspection Association

AS10ZAR (with transmit function)● Specifications

250

Model

AS10ZAR

AS10ZAR-F

0.15 to 1.56 MPa

Outlet pressure

2.55 to 3.30 kPa

Safety valve
working pressure

JIS20K 15A flange
R 3/4 (union)

Collecting hose(bundled item)−

Rc 3/4650 mm × 4

76 mm × 131 mm(Main unit)

250 mm × 131 mm(Main unit)

Gas discharge prevention type
650 mm × 4

780 mm × 131 mm (Main unit)

VCTF equivalent 0.3 mm2 Dual Core (without polarity) 2 m

Signal Line
Accessory

Union coupling

Set Weight

Approx. 0.8 kg

Packing unit

POL male screw (Hand or Spanner)

Screw-fitting gas cock with inspection hole × 1, Bracket ·Union coupling
15A U-bolt × 2, 6 mm Nut · Washer · M6 Anchor × 4,
Gasket × 2 Washer × 8
Nipple 3/4B · NippleⅡ 3/4B · Tee 3/4B · Cap 3/4B × 1
Approx. 2.5 kg
1 pc

Approx. 3.9 kg

Approx. 4.0 kg
1 set

Hoses /
Gas Cocks

Passed voluntary inspection of Japan LP Gas Appliances
Inspection Association

7.00 ± 1.40 kPa
Rc 1/4

Outlet connection

Spacing
dimension

AS10ZAR-F

10 kg/hInlet pressure

Regulators

131

Capacity

Inlet connection

VM4H(T)
AS10ZAR- VM4S(T)AS10ZAR-VM(4H)

Controllers /Shutoff Valves

High Performance Integrated Automatic
Changeover Regulator

Bulks /
Vaporizers
Technical
Documents

54

LPガス機器カタログ_E_046-063_cs6_x4.indd 54

2019/10/03 11:29

Integrated Automatic Changeover Regulator= 4 cylinders

Integrated Automatic Changeover Regulator
250= 6 cylinders

RCL20A, RCL20AR

302● Specifications
Model
Capacity
Inlet pressure
Outlet pressure
Safety valve working
pressure
Inlet connection
Outlet connection
Spacing dimension
Signal Line

RCL20A
Passed voluntary inspection of Japan LP Gas Appliances Inspection Association

Integrated Automatic Changeover Regulator
380

RCL20A

RCL20AR (with Transmit function)
20 kg/h0.10 to 1.56 MPa
2.55 to 3.30 kPa
7.00 ± 1.40 kPa
JIS 20K 15A flange
Rc 3/4 (union)
250 mm × 302 mm
VCTF equivalent 0.3 mm2 Dual Core(without polarity) 2m
Gasket × 2
Approx. 4.2 kg
1 pc−

Accessory
WeightPacking unit
* For performance curve diagrams, see P 114.

RCL20A Simplified Header● Specifications
Model
Capacity
Inlet pressure
Outlet pressure
Safety valve working
pressure
Inlet connection
Outlet connection
Collecting hose
(Bundled Item)

RCL20A-KB4S(T)Passed voluntary inspection of Japan LP Gas Appliances Inspection Association

Integrated Automatic Changeover Regulator

Bundled Item
Header length
Set Product Weight
Packing unit

KB4H(T)
RCL20A- KB4S(T)20 kg/h0.10 to 1.56 MPa
2.55 to 3.30 kPa

KB6H(T)
RCL20A- KB6S(T)7.00 ± 1.40 kPa
POL male screw (Hand or Spanner)
Rc 3/4 (union)
Gas discharge prevention type
650 mm × 2 1,050 mm × 2
650 mm × 2 1,050 mm × 4
Bracket / 15A U-bolt / Fixing Screw
380 mm
440 mmApprox. 5.1 kg
Approx. 5.5 kg
1 set

RCL30A, RCL30AR● Specifications

322

250

Model
Capacity
Inlet pressure
Outlet pressure
Safety valve working
pressure
Inlet connection
Outlet connection
Spacing dimension
Signal Line

RCL30A

7.00 ± 1.40 kPa
JIS 20K 15A flange
Rc 1 (union)
250 mm × 322 mm
VCTF equivalent 0.3 mm2 Dual Core(without polarity) 2m
Gasket × 2
Approx. 5.0 kg
1 pc−

Accessory
WeightPacking unit

RCL30A
Passed voluntary inspection of Japan LP Gas Appliances Inspection Association

Integrated Automatic Changeover Regulator
440* For performance curve diagrams, see P 114.

RCL30A Simplified Header● Specifications
Model
Capacity
Inlet pressure
Outlet pressure
Safety valve working
pressure
Inlet connection
Outlet connection
Collecting hose
(Bundled Item)

RCL30A-KB6H(T)RCL30AR (with Transmit function)
30 kg/h0.10 to 1.56 MPa
2.55 to 3.30 kPa

Bundled Item
Header length
Set Product Weight
Packing unit

KB6H(T)KB6S(T)
30 kg/h0.10 to 1.56 MPa
2.55 to 3.30 kPa

RCL30A-

7.00 ± 1.40 kPa
POL male screw (Hand or Spanner)
Rc 1 (union)
Gas discharge prevention type
650 mm × 2 1,050 mm × 4
Bracket / 15A U-bolt / Fixing Screw
440 mmApprox. 6.3 kg
1 set

Passed voluntary inspection of Japan LP Gas Appliances Inspection Association

55

LPガス機器カタログ_E_046-063_cs6_x4.indd 55

2019/10/03 11:29

Integrated Automatic Changeover Regulator

Integrated Automatic Changeover Regulator

RCL-50

RCL-70330

Regulators

Integrated Automatic Changeover Regulator

485

440

750

Gas Meters● Specifications● Specifications

Model

RCL-50CapacityModel

50 kg/hInlet pressure

RCL-70Capacity

70 kg/h0.10 to 1.56 MPa

Inlet pressure

Outlet pressure

2.55 to 3.30 kPa

Outlet pressure

2.55 to 3.30 kPa

Inlet connection

JIS 20K 20A flange

Inlet connection

JIS 20K 20A flange

0.10 to 1.56 MPa

Rc 1 1/4 (union)

Outlet connection

Rc 1 1/4 (union)

Safety valve working
pressure

7.00 ± 1.40 kPa

Safety valve working
pressure

7.00 ± 1.40 kPa

Spacing dimension

330 mm × 440 mm

Spacing dimension

750 mm × 485 mm

WeightApprox. 12.0 kg

Weight1 pc

Accessory

Gasket × 2

Packing unit

*For performance curve diagrams, see P. 114.

Integrated Automatic Changeover Regulator

RCL-100A

Approx. 30.4 kg
1 pc (quartered packing)Accessory• Parts that connect with the collecting pipe 20A Gaskets × 2• Parts that connect with the left and right 2-stage primary regulator and T-shapedpipe• 12 mm hexagonal bolt × 8, 12 mm hexagonal nut × 8, 12 mm spring seat × 8,
20A gaskets × 2• Parts that connect with the T-shaped pipe and 2-stage secondary regulator
16 mm hexagonal bolt × 4, 16 mm hexagonal nut × 4, 16 mm spring seat × 4,
25A gaskets × 1

Controllers /Shutoff Valves

Packing unit

AlarmsOutlet connection*For performance curve diagrams, see P. 114.

950

570

Regulators

Model

RCL-100A

Capacity
Inlet pressure

100 kg/h0.10 to 1.56 MPa
2.55 to 3.30 kPa

Inlet connection

JIS20K 25A flange

Outlet connection

Rc 1 1/2 (union)

Safety valve working
pressure

7.00 ± 1.40 kPa

Spacing dimension

950 mm × 570 mm

Packing unit

Approx. 34.5 kg

Bulks /
Vaporizers

Outlet pressure

WeightHoses /
Gas Cocks● Specifications

1 pc (quartered packing)Technical
Documents

Accessory• Parts that connect with the collecting pipe
25A gasket × 2• Parts that connect with the left and right 2-stage primary regulator and T-shaped pipe
16 mm hexagonal bolt × 8, 16 mm hexagonal nut × 8, 16 mm spring seat × 8, 25A
gaskets × 2• Parts that connect with the T-shaped pipe and 2-stage secondary regulator
16 mm hexagonal bolt × 4, 16 mm hexagonal nut × 4, 16 mm spring seat × 4, 25A
gaskets × 1*For performance curve diagrams, see P. 114.

56

LPガス機器カタログ_E_046-063_cs6_x4.indd 56

2019/10/03 11:29

Separated Automatic Changeover Regulator

Separated Automatic Changeover Regulator

Separated Automatic Changeover Regulator

RC-30

RC-50
330

160

62

250

Passed voluntary inspection of Japan LP Gas Appliances
Inspection Association● Specifications● Specifications

Model

RC-30

CapacityModel

30 kg/hRC-50

Capacity

50 kg/hInlet pressure

0.10 to 1.56 MPa

Inlet pressure

0.10 to 1.56 MPa

Outlet pressure

0.032 to 0.083 MPa

Outlet pressure

0.032 to 0.083 MPa

Inlet connection

JIS 20K 15A flange

Inlet connection

JIS 20K 20A flange

Outlet connection

Rc 1/2

Outlet connection

R1

Spacing dimension

250 mm × 62 mm

Spacing dimension

330 mm × 160 mm

WeightApprox. 3.5 kg

WeightApprox. 4.5 kg

Packing unit

3 pcs

Packing unit

1 pc

Accessory

Gasket × 2

Accessory

Gasket × 2*For performance curve diagrams, see P. 114.

*For performance curve diagrams, see P. 114.

Separated Automatic Changeover Regulator

Separated Automatic Changeover Regulator

RC-70

RC-100
950

120

150

750

● Specifications● Specifications

Model

RC-70

Capacity

70 kg/hModel

RC-100Capacity

100 kg/h

Inlet pressure

0.10 to 1.56 MPa

Inlet pressure

0.10 to 1.56 MPa

Outlet pressure

0.032 to 0.083 MPa

Outlet pressure

0.032 to 0.083 MPa

Inlet connection

JIS 20K 25A flange

Outlet connection

JIS 20K 25A flange

Spacing dimension

950 mm × 150 mm

Inlet connection

JIS 20K 20A flange

Outlet connection

JIS 20K 25A flange

Spacing dimension

750 mm × 120 mm

WeightApprox. 21.2 kg

Packing unit

1 pc (trifurcated packing)Accessory• Parts that connect with the collecting pipe
20A gasket × 2• Parts that connect with the left and right 2-stage primary regulator andT-shaped pipe
12 mm hexagonal bolt × 8, 12 mm hexagonal nut × 8, 12 mm spring seat × 8,
20A gaskets × 2*For performance curve diagrams, see P. 114.

WeightPacking unit

Approx. 23.9 kg
1 pc (trifurcated packing)Accessory• Parts that connect with the collecting pipe
25A gasket × 2• Parts that connect with the left and right 2-stage primary regulator andT-shaped pipe
16 mm hexagonal bolt × 8, 16 mm hexagonal nut × 8, 16 mm spring seat × 8,
25A gaskets × 2*For performance curve diagrams, see P. 114.

57

LPガス機器カタログ_E_046-063_cs6_x4.indd 57

2019/10/03 11:29

Flow Sensing Switch Type Leakage Detector= 2 cylinders= 6 cylinders

Regulators

Flow Sensing Switch Type Leakage Detector= 4 cylinders

AX-10BHL, AX-10BHL-R● Specifications

160

180

Signal Line
Packing unit

Passed voluntary inspection of Japan LP Gas Appliances
Inspection Association

Flow Sensing Switch Type Leakage Detector

Accessory

AX-10BHL

AX-10BHL-R (with Transmit function)
10 kg/h0.10 to 1.56 MPa
2.55 to 3.30 kPa
0.4 kg/hLess than 0.5 kg/h
JIS 20K 15A flange
R 3/4 (union)
Rc 1/2180 mm × 160 mm (main unit only)
Approx. 3.0 kg
VCTF equivalent 0.5 mm2 Dual Core−(without polarity) 1 m
1 pc
Metallic flexible hose × 1, Screw-fitting gas cock with inspection hole × 2,
Gas meter coupling (LUT) × 2, Drain tank × 1, Gasket × 2

Gas Meters

AX-10BHL

Model
Capacity
Inlet pressure
Outlet pressure
Main regulator on-off flow
Slave regulator
maximum flow
Inlet connectionMainregulator
Outletconnection Slave
regulator
Spacing dimension
WeightAX-10BHL, AX-10BHL (Mass Supply Kit)
Alarms● Specifications
848

Main unit-(2H)TI

-(2S)

-(4H)

-(2S)TI-(4H)TI

650 mm × 2
Hand

-(4S)
-(4S)TI
650 mm × 4

Spanner

Hand

Spanner

848 mm
R 3/4 (union)
Rc 1/2
Approx. 4.5 kg

Approx. 7.5 kg
1 pc
Metallic flexible hose × 1, Screw-fitting gas cock with inspection hole × 2,
Gas meter coupling (LUT) × 2, Drain tank × 1

Regulators

Accessory

AX-10BHL-(2H)

Controllers /Shutoff Valves

CommonModel
Gas discharge
prevention typeCollecting hose
Inlet connection(high-pressure hose)
Header lengthMainregulator
Outletconnection Slave
regulator
Set weight
Packing unit

AX-10BHL-(4H)Passed voluntary inspection of Japan LP Gas Appliances
Inspection Association

Flow Sensing Switch Type Leakage Detector● Specifications
Main unit

Model

AX-10BHL——

Gasdischarge
prevention
type-KB(4H)TI/KB(4S)TI-KB(6H)TI/KB(6S)TI

650 mm × 2, 1,050 mm × 2

650 mm × 2, 1,050 mm × 2

Collecting hose
Inlet connection(high-pressure hose)
Header length

H: Hand, S: Spanner
301 mmMain
regulator

R 3/4 (union)

Outletconnection Slave
regulator
Set Weight

Rc 1/2
Approx. 5.0 kg

Approx. 6.0 kg

Packing unit

1 pc

Accessory

Metallic flexible hose × 1, Screw-fitting gas cock with inspection hole × 2,
Gas meter coupling (LUT) × 2, Drain tank × 1,
Support metal fitting · U-bolt × 2, Wing nut · Flat washer · Wood screw × 4

Technical
Documents

AX-10BHL-KB (4S) TI
Passed voluntary inspection of Japan LP Gas Appliances
Inspection Association

381 mmBulks /
Vaporizers

CommonHoses /
Gas Cocks

301

AX-10BHL Simplified Header

58

LPガス機器カタログ_E_046-063_cs6_x4.indd 58

2019/10/03 11:29

Flow Sensing Switch Type Leakage Detector= 4 cylinders

Flow Sensing Switch Type Leakage Detector= 6 cylinders

AX-20BHL, AX-20BHL-R● Specifications

250

302

Model
Capacity
Inlet pressure
Outlet pressure
Main regulator on-off flow
Slave regulator maximum flow
Inlet connection
Main regulator
Outletconnection Slave regulator
Spacing dimension
WeightSignal Line

AX-20BHL

Packing unit
Accessory

Passed voluntary inspection of Japan LP Gas Appliances Inspection Association

Flow Sensing Switch Type Leakage Detector

AX-20BHL

AX-20BHL-R (with Transmit function)
20 kg/h0.10 to 1.56 MPa
2.55 to 3.30 kPa
0.4 kg/hLess than 0.5 kg/h
JIS 20K 15A flange
Rc 3/4 (union)
Rc 1/2250 mm × 302 mm
Approx. 4.0 kg
VCTF equivalent 0.5 mm2 Dual Core−(without polarity) 1 m
1 pc
Metallic flexible hose × 1, Screw-fitting gas cock with inspection hole × 2,
Gas meter coupling (LUT) × 2, Drain tank × 1, Gasket × 2

AX-20BHL Simplified Header● Specifications

301

Main unit

AX-20BHL-KB (4S) T1
Passed voluntary inspection of Japan LP Gas Appliances Inspection Association

Flow Sensing Switch Type Leakage Detector

CommonModel
Gas discharge
prevention typeCollecting hose
Inlet connection (high-pressure hose)
Header length
Main regulator
Outletconnection Slave regulator
Set Weight
Packing unit
Accessory

AX-20BHL——-KB(4H)TI/KB(4S)TI-KB(6H)TI/KB(6S)TI

650 mm × 2, 1,050 mm × 2
650 mm × 2, 1,050 mm × 2
H: Hand, S: Spanner
301 mm
381 mmRc 3/4 (union)
Rc 1/2
Approx. 6.6 kg
Approx. 7.6 kg
1 pc
Metallic flexible hose × 1, Screw-fitting gas cock with inspection hole × 2,
Gas meter coupling (LUT) × 2, Drain tank × 1, Support metal fitting ·U-bolt × 2, Wing nut · Flat washer · Wood screw × 4

RCL30A-HL, RCL30A-HLR● Specifications
Model
Capacity
Inlet pressure
Outlet pressure
Safety valve working pressure
Base regulator on-off flow
Slave regulator maximum flow
Inlet connection
Main regulator
Outletconnection Slave regulator
Spacing dimension
Weight322

250

Signal Line

RCL30A-HL
Passed voluntary inspection of Japan LP Gas Appliances Inspection Association

Flow Sensing Switch Type Leakage Detector
440

Packing unit
Accessory● Specifications
CommonModel
Gas discharge
prevention typeCollecting hose
Inlet connection (high-pressure hose)
Header length
Main regulator
Outletconnection Slave regulator
Set Weight
Packing unit

Passed voluntary inspection of Japan LP Gas Appliances Inspection Association

RCL30A-HLR (with Transmit function)
30 kg/h0.10 to 1.56 MPa
2.55 to 3.30 kPa
7.00 ± 1.40 kPa
0.4 kg/hLess than 0.5 kg/h
JIS 20K 15A flange
Rc 1 (union)
Rc 1/2250 mm × 322 mm
Approx. 6.3 kg
VCTF equivalent 0.3 mm2−Dual Core (without polarity) 2 m
1 pc
Metallic flexible hose × 1, Screw-fitting gas cock with inspection hole × 2,
Gas meter coupling (LUT) × 2, Drain tank × 1, Gasket × 2

RCL30A-HL Simplified Header
Main unit

RCL30A-HL-KB6S(T)RCL30A-HL

Accessory

RCL30A-HL—-KB(6H)TI/KB(6S)TI
650 mm × 2, 1,050 mm × 2
H: Hand, S: Spanner
440 mmRc 1 (union)
Rc 1/2
Approx. 6.6 kg
1 pc
Metallic flexible hose × 1, Screw-fitting gas cock with inspection hole × 2,
Gas meter coupling (LUT) × 2, Drain tank × 1, Support metal fitting · U-bolt × 2,
Wing nut · Flat washer · Wood screw × 4

59

LPガス機器カタログ_E_046-063_cs6_x4.indd 59

2019/10/03 11:29

Flow Sensing Switch Type Leakage Detector

330

Regulators

Flow Sensing Switch Type Leakage Detector

AX-50AHL, AX-50AHL-R● Specifications
Model

AX-50AHL

505

Capacity

AX-50AHL-R (with Transmit function)
50 kg/hInlet pressure

0.10 to 1.56 MPa

Outlet pressure

2.55 to 3.30 kPa

Main regulator on-off flow

0.4 kg/h

Slave regulator maximum flowLess than 0.5 kg/h

Inlet connection

JIS 20K 20A flange

Main regulator
OutletConnection Slave regulator

Rc 1 1/4 (union)

Spacing dimension

330 mm × 505 mm

Rc 1/2

WeightApprox. 7.0 kg
VCTF equivalent 0.5 mm2Dual Core (without polarity) 1 m−

Packing unit

1 pc

Accessory

Metallic flexible hose × 1, Screw-fitting gas cock with inspection hole × 2,
Gas meter coupling (LUT) × 2, Drain tank × 1, Gasket × 2

AX-50AHL

Gas Meters

Signal Line

Passed voluntary inspection of Japan LP Gas
Appliances Inspection Association

Alarms

RL-30HL-Ⅱ, RL-50HL-Ⅱ, RL-100HL-Ⅱ
DPM-15A/DPM-20A/DPM-25A

Vaporizer Leak Detector 365●Dual Stage Secondary Pressure Difference Regulator Specifications
Model

RL-30HL-Ⅱ

RL-50HL-Ⅱ

RL-100HL-Ⅱ

30 kg/h

50 kg/h

100 kg/h

Capacity
Outlet pressure

2.30 to 3.30 kPa

Main regulator on-off flow

0.4 kg/h

Slave regulator maximum flowLess than 0.5 kg/h

154

Inlet connection
Main regulator
Outletconnection Slave regulator

360

465

0.025 to 0.15 MPa

JIS 10 K 15A flange
Rc 1 (union)

Rc 1 1/2 (union)

Rc 1/2 female screw

Spacing dimension
WeightJIS 10 K 25A flange
Rc 1 1/4 (union)
465 mm

420 mmApprox. 9.0 kg

Approx. 19.1 kg

DPM-20A

DPM-25A

Regulators

355 mmApprox. 4.1 kg

Controllers /Shutoff Valves

126

Inlet pressure●Drain Pot Specifications
Model

DPM-15A

Pressure tightness

0.8 MPa

Working pressure range

RL-50HL-Ⅱ

Working flow range

DPM-25A

0 to 100 kg/h

Surge tank capacity
Inlet connection

JIS 20K 15A flange

Outlet connection

JIS 20K 15A flange

Spacing dimension
Weight0 to 100 kg/h

0.5 L
JIS 20K 20A flange

JIS 20K 25A flange

JIS 20K 25A flange

360 mm (main unit only)/154 mm × 126 mm
3.3 kg

4.1 kg

4.5 kg

EY25MTP-YL

Leak Detector (I-type)

Hoses /
Gas Cocks

Passed voluntary inspection of Japan LP Gas
Appliances Inspection Association● Specifications

130

148

Less than 3.5 kPa

Alarm function

1. Small Leak in Flow 2. Battery Voltage Reduction 3. Shutoff Abnormality
4. Regulated Pressure Abnormality 5. Blocked Pressure Abnormality
LCD Display 1. Reason for Shutoff 2. Reason for Warning

Communication method

Half duplex Communication method

Communication contents

1. Security Data 2. Shutoff Detail Data 3. Small Leak Timer Value

Connection

Pipe sleeve center distance: 130 mm, Pipe sleeve screw: M36 × 2

Appearance color

Light gray

External dimensions

H148 × W173 × D108 (mm)WeightPacking unit

Approx. 1.45 kg
1 pc

Technical
Documents

108

10 kPaWorking pressure

Alarm display method

Passed voluntary inspection of Japan LP Gas
Appliances Inspection Association

EY25MTP-YL

Bulks /
Vaporizers

Model
Airtightness

173

0 to 0.35 MPa
0 to 30 kg/h

60

LPガス機器カタログ_E_046-063_cs6_x4.indd 60

2019/10/03 11:29

High Pressure AROPIPE

1/2B High Pressure AROPIPE Kit
Pressure Meter 3.5MPa
Reducer
S15A-10FHB

Strainer Ball Valve
BM20KFT

Pressure Meter 3.5MPa

Reducer

8A ball valve

RCL30A

V81

V81

10KPa meter
Reducer
8A ball valve
L type siphon pipe
BM10K
S2L

8A ball valve

12 mm bolt

φ13 Washer

Spring washer

12 mm nut

15A U-bolt

BracketM6 Anchor

GasketShutoff flange

8 pcs

16 pcs

8 pcs

8 pcs

4 pcs

4 pcs

8 pcs

2 pcs

None

8 pcs

16 pcs

8 pcs

8 pcs

4 pcs

4 pcs

8 pcs

2 pcs

None

8 pcs

8 pcs

8 pcs

16 pcs

8 pcs

8 pcs

4 pcs

4 pcs

8 pcs

2 pcs

None

8 pcs

8 pcs

8 pcs

16 pcs

8 pcs

8 pcs

4 pcs

4 pcs

8 pcs

2 pcs

None

8 pcs

8 pcs

16 pcs32 pcs

16 pcs

16 pcs

4 pcs

4 pcs

8 pcs

4 pcs

2 pcs

8 pcs

8 pcs

16 pcs32 pcs

16 pcs

16 pcs

4 pcs

4 pcs

8 pcs

4 pcs

2 pcs

8 pcs

16 pcs32 pcs

16 pcs

16 pcs

4 pcs

4 pcs

8 pcs

4 pcs

2 pcs

200
200
200 200
200
200
200 200
200
200
200
200

200
200
200 200
200 200
200
200
200 200
200 200
200
200
200
200 200

4 pcs
4 pcs

6 pcs

4 pcs

Hand-tightening
4 pcs

4 pcs

2 pcs

Hand-tightening
4 pcs

2 pcs

Spanner-tightening
4 pcs

4 pcs

Hand-tightening
4 pcs

4 pcs

Spanner-tightening
6 pcs

4 pcs

Hand-tightening
6 pcs

8 pcs

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000 200
200
200
200

4 pcs

6 pcs

1 pc

100 200
200
100
100 200
200
100
100 200
200
100
100 200

S15A10FHB

8 pcs

100 200
200
100
100 200
200
100
100 200
200
100
100 200

800
800
800
800
800
800
800
200
200

2 pcs

Spanner-tightening

10 pcs

S15A10FSB

600
600
600
600
600
600
600
200
200
200
200
200 200
200
200
200 200
200
200
200
200

2 pcs

Hand-tightening
4 pcs

1 pc

S15A-8FHB

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

200
200
200
200
200 200
200 200200
200 200200
200 200
200 200200
200 200
200
200
200
200 200

4 pcs

Spanner-tightening

8 pcs

S15A-8FSB

935
935
935
935
935
935
200
200
935 200
200

1 pc

800
800
800
800
800
800
800

0 pc

Hand-tightening
4 pcs

6 pcs

Double-side flange

S15A-6FHB

8 pcs

735
735
735
735
735
735
200
200
200 200
735
200
200
200 200200
200 200200
200 200200
200 200
200
200
200 200

100
100
100
100
100
100
100

0 pc

Spanner-tightening

1 pc

S15A-6FSB

8 pcs

100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
600 100
600
100
600 100
600
600
600
600

S15A10PHB

8 pcs

S15A10PSB

200 200
200
200
200 200
200
200
200
200

10 pcs

935
935
935
935
935
935
935

100
100
100
100
100
100
100

1 pc

S15A-8PH

535
535
535
535
535 200
200
200
200

8 pcs

S15A-8PS

4 pcs

Hand-tightening
4 pcs

1 pc

735
735
735
735
735
735
735

1050
mm

Spanner-tightening
6 pcs

Single-side flange

S15A-6PH

1 pc

S15A-6PS

4 pcs

335
335
335
335
335
335
100 335
200
100
200
100
200
100
200
100
200
535100
200
535
100
200
535
535
535
535
535
535
535

S15A-4PH

650mm

Spanner-tightening

335
335
335
335
335
335
335

S15A-4PS

U-BoltFlange partsPart
6 mm nut

External dimensions

Check valve

Kit parts list

Model

High-pressure
hose

φ6.4 Washer■ Kit List

4 pcs

* Tension type hoses are also available.

■ Connection Pipe (sold separately)
S-450

450
400
400
450
450
450

200
200
200
200

−

−450
450

(2 in 1 set)

200
200

200
200
200
200
200

400
400
400
400
200
200
200
200
200
200
200
200

200
200
200
200

(2 in 1 set)

Accessory
Gasket × 2, 12 mm Bolt × 8, 12 mm Nut × 8, Flat washer × 16,
Spring washer × 8

470
470

L-470

*For L-375, L-725 (2 in 1 set)

760
625
625
725
760
760
725
760

L-725

245
245
245
245

External dimensions

200
200

200
200

200
200
200
200
200
200

625
625
625
625

L-625

Model

470
200
200
375
470
375470
470

L-375

200
200
200
200

L-200

200
200
200
200

Connection Pipe

400
400
400
400

Dimensions

760
760

L-760

850
400
400
850
850
850
200
200

→Gasket × 4, 12 mm bolt × 16,
12 mm Nut × 16, Flat Water × 32,
Spring washer × 16

200
200

S-400

Model

200
200

850
850

200
200

External dimensions

245
245

Model

61

LPガス機器カタログ_E_046-063_cs6_x4.indd 61

2019/10/03 11:29

High Pressure AROPIPE

Regulators

3/4B High Pressure AROPIPE

Gas Meters

L

Item name
L-1
L-2
L-4
L-5

A

L-7

B

STPG3/4B Sch40
Welded flange 20K-20A

1B

A

L

STPG3/4B Sch40
Welded flange 20K-20A
20K-25A
STPG3/4B
Sch40
Reducer 3/4B×1B

Welded flange 20K-20A

A

A

A

A

B

B

B

LPガス機器カタログ_E_046-063_cs6_x4.indd 62

STPG3/4B Sch40

B

STPG3/4B Sch40
Welded flange 20K-20A

4 pcs
2 pcs
4 pcs

B

B

B

A

B

Welded flange 20K-20A
Reducer
Welded 3/4B×1B
flange 20K-20A
20K-25A
STPG3/4B
Sch40
1B
20K-25A
Reducer
3/4B×1B
Weldedflange20K-20A
STPG3/4B
Sch40
Reducer
3/4B×1B
1/2B
3/4B
STPG3/4B
Sch40
3/4B L 1B
20K-25A
Weldedflange20K-20A
Weldedflange20K-20A
LL
20K-15A
A Reducer 3/4B×1B
20K-25A
Reducer
3/4B
× 1/2B
Reducer
3/4B×1B

L
L 3/4B

3/4B

BB

B

Reducer 3/4B × 1/2B
flange 20K-20A
ReducerWelded
3/4B × 1/2B

STPG3/4B Sch40
1/2B LL 3/4B
20K-15A
STPG3/4B
Sch40
Shape
A
B
Weldedflange20K-20A Packing unit
Reducer
1/2Bflange×20K-20A
Sch40 3/4B
L STPG3/4B Welded
3/4B
1B
20K-15A
Iron boss
1/4B× OneB
Weldedflange20K-20A(Staggered Tube)
Reducer
3/4B
1/2Bend
6 pcs
STPG3/4B Sch40
Cap lock
3/4B L
1B
20K-25A
STPG3/4B20K-20A
Sch40
3/4B
1B

A

Part nameBIron boss
Cap (for sealing)
BracketB

B

B

Specifications/purpose
20K 1/4B
For sealing iron boss
L-shape bracket(for supporting collecting
equipment)
STPG3/4B
Sch40

Welded flange 20K-20A

2 pcs
2 pcs
(set)

Technical
Documents

C

L-6

WeldedflangeL20K-20A
Steel Boss 1/4B
B
(Staggered
Tube)A
BTube) B
BB
B(Staggered
A
4 pcs
L
L
A
B
B
B
B
STPG3/4B
Sch40
A
A
B
B
B
(StaggeredLTube)
B
C WeldedC flangeB20K-20A
L
B end
STPG3/4B
Sch40
Tube)
A
B L (Staggered
B
B
Iron
boss 1/4B
One
STPG3/4B
Sch40(Staggered
A
B
BTube)
Welded Cap
flange20K-20A
20K-20A
lock
A20K-20A
WeldedflangeL Iron boss 1/4B One end
B
4 pcs(Staggered
Tube) B
Sch40
B
Iron bossSTPG3/4B
1/4B One end
A
BTube)(Staggered
20K-20AWelded
Cap lockflange 20K-20A
L
L STPG3/4B
20K-20ASTPG3/4B
Cap
lock
Sch40
Sch40
A
BA B B
B
Iron boss
1/4B One end
L Tube) flange(Staggered
Welded20K-20A
Weldedflange 20K-20A
LAB
B STPG3/4B
B
B Sch40A
20K-20A
Cap
lock
L
Iron boss Iron
1/4B
One endA
BB
B
boss
1/4B One end
Sch40(Staggered
Tube) STPG3/4B(Staggered
Tube) flange
A
B
Welded20K-20A
20K-20ACap
lock
20K-20ACap
lock
Weldedflange20K-20AB
4 pcs(Staggered Tube)L
Iron boss
1/4B One end
B
STPG3/4B
Sch40(Staggered Tube) Iron boss
1/4B One end
B
A(StaggeredBTube) 20K-20A Cap lock
Welded20K-20AL
20K-20ASTPG3/4B
Cap lockflange
Sch40
AB
B
Iron boss 1/4B One end
STPG3/4B
Sch40
Welded flange 20K-20A
1/2B
3/4B
L(Staggered Tube)
20K-20ACap
lock
STPG3/4B
Sch40
A
flangeIron
20K-20A
B WeldedBboss 1/4B One end
B(Staggered
Tube)
1 pc
STPG3/4B
Sch40
Weldedflange 20K-20A
1/2B L 3/4B
20K-15A
20K-20ACap
lock
STPG3/4B
Sch40
1/2B
3/4B
Weldedflange20K-20A
B
Iron× boss
1/4B One end
Reducer
1/2B(Staggered
Tube)3/4B
Weldedflange20K-20A
L
20K-15A
20K-20ACap
lock
STPG3/4B
Sch40
L 1/2B
20K-15A
3/4B

B

0
K-20A Steel Boss 1/4B

2 pcs

A

Bulks /
Vaporizers

4B Sch40
flange 20K-20A

External
dimensions
A=180
B=140
A=325
B=140
A=590
B=140
A=140
B=140
A=540
B=140
A=685
B=170

A

AA

L=200

A

A

SR-1

A

L
L
A (Staggered
B
BTube)B
B B A
AB STPG3/4B
B
B Sch40
B
A

A

SP-2

L=380
A=100
B=200

B

B
B

A

L=580
A=100
B=200

B

A
C
A

C

A
AA AA

SP-3

B

L

Hoses /
Gas Cocks

L=1000
A=100
B=200

B

C L

Regulators

SF-5

A

C
L

B

SF-3

B
B

B

L=240
L=1200
A=100
B=200
C=400

BB

L=480

S-5

B

S-4

■ Accessories (sold separately)

Controllers /Shutoff Valves

S-1

External
dimensions
L=1000Item nameA

STPG3/4B
Sch40
A
A
Weldedflange 20K-20A
STPG3/4B Sch40
STPG3/4B Sch40A
Welded flange 20K-20A
A
WeldedflangeFor 20A(3/4B)20K-20A
A
STPG3/4B
Sch40
Part nameSpecifications/purpose
STPG3/4B Sch40
A
Weldedflange 20K-20A
M12 Hexagon
boltWelded flange
For flangetightening
A
STPG3/4B
Sch40
20K-20A
M12 Spring washerSTPG3/4BFor
flangetightening
Sch40
Weldedflange 20K-20A
STPG3/4B
Sch40
A flange
M12 Hexagon nut Welded
For flangetightening
20K-20A
Welded flange 20K-20A
Socket welding flange A
JIS B STPG3/4B
2220 SOH 20K 20A
Sch40
3/4 Shutoff flange
JIS B Welded
2220 BL 20K
20A 20K-20A
flangeSTPG3/4B Sch40
Flange packing
20K 20AA
Welded flange 20K-20A
STPG3/4B Sch40
STPG3/4B
For
25A (1B) Sch40
Welded flange 20K-20A
Weldedflange 20K-20A
Part nameSTPG3/4B
Specifications/purpose
Sch40
B
B
Sch40
M16 Hexagon bolt STPG3/4B
For
flangetightening
Welded flange
20K-20A
20K-20A
A Welded flange
M16B Spring
For flangetightening
B washer
STPG3/4B Sch40
B
B
M16 Hexagon nut
For flange tightening
WeldedSTPG3/4B
Sch40 flange 20K-20A
STPG3/4B Sch40
B
B
Welded flange 20K-20A
Common use for 20AWeldedand 25A flange 20K-20A

Alarms■ Part List

B

L

L
STPG3/4B
Sch40
Welded flange 20K-20A
STPG3/4BLSch40
STPG3/4B Sch40
Welded flange
20K-20A
L
Weldedflange20K-20AL
STPG3/4B
Sch40
A
L
Welded flange 20K-20A
L
STPG3/4B Sch40
STPG3/4B Sch40WeldedAAflange 20K-20A
Welded flange 20K-20A
L Steel Boss 1/4B
STPG3/4B Sch40
A
STPG3/4B Sch40 ShapePacking unit
L
Welded flange 20K-20A Steel Boss 1/4B
Welded flange
20K-20A Steel BossL
A 1/4B
STPG3/4B
B
C
CL Sch40B
4 pcs
WeldedL flange 20K-20A Steel Boss 1/4B
STPG3/4B
Sch40B
L
4 pcs
B
C
C
STPG3/4B
ASch40 Steel Boss 1/4B
B
CC
B
Weldedflange20K-20A
4 pcs
WeldedL flange 20K-20A

62

2019/10/03 11:29

Regulator Combination List

Regulator Combination List
Combinations differ depending on the regulator capacity, number of cylinders, and specifications, refer tothe following list.
Regulator 10 kg
With/Without Number ofLeak Detector cylinders

4 pcs
Without Leak
Detection

6 pcs

4 pcs
With Leak
Detection
6 pcs

Specifications / Hoses

Spanner-tightening

Hand-tightening

Flange, High Pressure Hose

AS10ZA-F + S15A-4PS

AS10ZA-F + S15A-4PH

Integrated Type, High Pressure Hose

AS10ZA-VM(4S)

AS10ZA-VM(4H)

Flange, Gas Discharge Prevention Type

AS10ZA-F + S15A-4PS(T)

AS10ZA-F + S15A-4PH(T)

Integrated Type, Gas Discharge Prevention Type

AS10ZA-VM4S(T)AS10ZA-VM4H(T)Simplified Header, Gas Discharge Prevention Type

AS10ZA-VMKB4S(T)AS10ZA-VMKB4H(T)Flange, High Pressure Hose

AS10ZA-F + S15A-6PS

AS10ZA-F + S15A-6PH

Integrated Type, High Pressure Hose

AS10ZA-VM(6S)

AS10ZA-VM(6H)

Flange, Gas Discharge Prevention Type

AS10ZA-F + S15A-6PS(T)

AS10ZA-F + S15A-6PH(T)

Integrated Type, Gas Discharge Prevention Type

AS10ZA-VM6S(T)AS10ZA-VM6H(T)Simplified Header, Gas Discharge Prevention Type

AS10ZA-VMKB6S(T)AS10ZA-VMKB6H(T)Flange, High Pressure Hose

AX-10BHL + S15A-4PS + EY25MTP-YL

AX-10BHL + S15A-4PH + EY25MTP-YL

Integrated Type, High Pressure Hose

AX-10BHL-(4S) + EY25MTP-YL

AX-10BHL-(4H) + EY25MTP-YL

Flange, Gas Discharge Prevention Type

AX-10BHL-S15A-4PS(T) + EY25MTP-YL

AX-10BHL-S15A-4PH(T) + EY25MTP-YL

Integrated Type, Gas Discharge Prevention Type

AX-10BHL-(4S)TI + EY25MTP-YL

AX-10BHL-(4H)TI + EY25MTP-YL

Simplified Header, Gas Discharge Prevention Type

AX-10BHL-KB(4S)TI + EY25MTP-YL

AX-10BHL-KB(4H)TI + EY25MTP-YL

Flange, High Pressure Hose

AX-10BHL + S15A-6PS + EY25MTP-YL

AX-10BHL + S15A-6PH + EY25MTP-YL

Flange, Gas Discharge Prevention Type

AX-10BHL + S15A-6PS(T) + EY25MTP-YL

AX-10BHL + S15A-6PH(T) + EY25MTP-YL

Simplified Header, Gas Discharge Prevention Type

AX-10BHL-KB(6S)TI + EY25MTP-YL

AX-10BHL-KB(6H)TI + EY25MTP-YL

Regulator 20 kg
With/Without Number ofLeak Detector cylinders
4 pcs
Without Leak
Detection

6 pcs

8 pcs

4 pcs
With Leak
Detection

6 pcs

8 pcs

Specifications / Hoses

Spanner-tightening

Hand-tightening

Flange, High Pressure Hose

RCL20A + S15A-4PS

RCL20A + S15A-4PH

Flange, Gas Discharge Prevention Type

RCL20A + S15A-4PS(T)RCL20A + S15A-4PH(T)

Simplified Header, Gas Discharge Prevention Type

RCL20A-KB4S(T)RCL20A-KB4H(T)Flange, High Pressure Hose

RCL20A + S15A-6PS

RCL20A + S15A-6PH

Flange, Gas Discharge Prevention Type

RCL20A + S15A-6PS(T)RCL20A + S15A-6PH(T)

Simplified Header, Gas Discharge Prevention Type

RCL20A-KB6S(T)RCL20A-KB6H(T)Flange, High Pressure Hose

RCL20A + S15A-8PS

RCL20A + S15A-8PH

Flange, Gas Discharge Prevention Type

RCL20A + S15A-8PS(T)RCL20A + S15A-8PH(T)

Flange, High Pressure Hose

AX-20BHL + S15A-4PS + EY25MTP-YL

AX-20BHL + S15A-4PH + EY25MTP-YL

Flange, Gas Discharge Prevention Type

AX-20BHL + S15A-4PS(T) + EY25MTP-YL

AX-20BHL + S15A-4PH(T) + EY25MTP-YL

Simplified Header, Gas Discharge Prevention Type

AX-20BHL-KB(4S)TI + EY25MTP-YL

AX-20BHL-KB(4H)TI + EY25MTP-YL

Flange, High Pressure Hose

AX-20BHL + S15A-6PS + EY25MTP-YL

AX-20BHL + S15A-6PH + EY25MTP-YL

Flange, Gas Discharge Prevention Type

AX-20BHL + S15A-6PS(T) + EY25MTP-YL

AX-20BHL + S15A-6PH(T) + EY25MTP-YL

Simplified Header, Gas Discharge Prevention Type

AX-20BHL-KB(6S)TI + EY25MTP-YL

AX-20BHL-KB(6H)TI + EY25MTP-YL

Flange, High Pressure Hose

AX-20BHL + S15A-8PS + EY25MTP-YL

AX-20BHL + S15A-8PH + EY25MTP-YL

Flange, Gas Discharge Prevention Type

AX-20BHL + S15A-8PS(T) + EY25MTP-YL

AX-20BHL + S15A-8PH(T) + EY25MTP-YL

Regulator 30 kg
With/Without Number ofLeak Detector cylinders
6 pcs
Without Leak
Detection

8 pcs
10 pcs

6 pcs
With Leak
Detection

8 pcs
10 pcsSpecifications / Hoses

Spanner-tightening

Hand-tightening

Flange, High Pressure Hose

RCL30A + S15A-6PS

RCL30A + S15A-6PH

Flange, Gas Discharge Prevention Type

RCL30A + S15A-6PS(T)RCL30A + S15A-6PH(T)

Simplified Header, Gas Discharge Prevention Type

RCL30A-KB6S(T)RCL30A-KB6H(T)Flange, High Pressure Hose

RCL30A + S15A-8PS

RCL30A + S15A-8PH

Flange, Gas Discharge Prevention Type

RCL30A + S15A-8PS(T)RCL30A + S15A-8PH(T)

Flange, High Pressure Hose

RCL30A + S15A-10PSB

RCL30A + S15A-10PH

Flange, Gas Discharge Prevention Type

RCL30A + S15A-10PSB(T)RCL30A + S15A-10PH(T)

Flange, High Pressure Hose

RCL30A-HL + S15A-6PS + EY25MTP-YL

RCL30A-HL + S15A-6PH + EY25MTP-YL

Flange, Gas Discharge Prevention Type

RCL30A-HL + S15A-6PS(T) + EY25MTP-YL

RCL30A-HL + S15A-6PH(T) + EY25MTP-YL

Simplified Header, Gas Discharge Prevention Type

RCL30A-HL-KB6S(T) + EY25MTP-YL

RCL30A-HL-KB6H(T) + EY25MTP-YL

Flange, High Pressure Hose

RCL30A-HL + S15A-8PS + EY25MTP-YL

RCL30A-HL + S15A-8PH + EY25MTP-YL

Flange, Gas Discharge Prevention Type

RCL30A-HL + S15A-8PS(T) + EY25MTP-YL

RCL30A-HL + S15A-8PH(T) + EY25MTP-YL

Flange, High Pressure Hose

RCL30A-HL + S15A-10PSB + EY25MTP-YL

RCL30A-HL + S15A-10PHB + EY25MTP-YL

Flange, Gas Discharge Prevention Type

RCL30A-HL + S15A-10PSB(T) + EY25MTP-YL

RCL30A-HL + S15A-10PHB(T) + EY25MTP-YL

63

LPガス機器カタログ_E_046-063_cs6_x4.indd 63

2019/10/03 11:29

Hoses / Gas Cocks■■ Special Accessories
Hoses / Gas Cocks■■ Valve■■ Hoses (High Pressure)/(Low Pressure)■■ Pressure Meter■■ Gas Cock■■ Long Flexible Tube■■ Gas Related Components■■ Low Pressure LP Gas Electric
Generator

Gas Meters
MetersGas

We offer various equipment and components related to gas supply.
Special Accessory P. 65

Valve P. 68

High Pressure Hose P. 73

BM10KFOL

AlarmsAlarms

RHS-600S(T)RHS-600H(T)Controllers
Controllers/ /Shutoff
ValvesShutoff Valves

V-81
MUBI8Y-15 (W) S

PRU20L-2W

Low Pressure Hose P. 74

Gas Cock P. 77

Long Flexible Hose P. 83

SG-800B

Regulators
Regulators

KLJ7-500SL

RLS-600G

KL10-300B

GB374PZR5Long Flexible Hose

Pressure Meter P. 85

Gas Related Component P. 87
Airtight Gas Cock Cap

Low Pressure LP Gas Electric Generator P. 88
In case of an
emergency!

Bulks
Bulk/ /
Vaporizers
Arorizers

For Hose End

Coupling Section

Hoses /
Gas Cocks

YOF-100FFor Socket

Gas Cock Cover
SAVER PRO II

ER12-24M

EU15iGP
EU9iGPTechnical
Related Information
Documents

64

LPガス機器カタログ_E_064-089_cs6_x4.indd

64

2019/10/03

10:53:02

Special Accessories

MUBI Unit

Meter Peripheral Unit

● Specifications
Model

MUBIY-15 (W)Connecting Pipe

15A

Type

For Automatic Changeover Regulator
Inlet Pipe (including Integrated Screw-Fitting Gas Cock with
Inspection Hole and Drain Hole) and Outlet-Side Meter Coupling

Components
Color

Light gray (Munsell 5Y 7.5/1)

Packaging Unit

6 pcs

Accessory

15A Saddle Band × 2 5 mm Tapping Screw × 8* Gas meter, regulator, and high-pressure hose surrounded by the dottedline are sold separately.

MUBIY-15 (W)

MUBI Unit

10-Year Set Equipment● Specifications
Model

MUBI8Y-15 (W) Hand

MUBI8Y-15 (W) Hand (T)MUBI8Y-20 (W) Hand

MUBI8Y-15 (W) Spanner

MUBI8Y-15 (W) Spanner (T)MUBI8Y-20 (W) Spanner

Pipe Diameter

15A

Standard Configuration

Appearance Color
High-Performance
Automatic Changeover Regulator
High-Performance
High-Pressure Hose
Pipe Unit
Dedicated Meter
Coupling
Number of Cylinders
Packaging Unit
Accessory

MUBI8Y-15 (W) S

20A

Light gray (Munsell 5Y 7.5/1)
AS8ZA
RHS-600H×2

RHS-600H (T)×2

RHS-600S×2

RHS-600S (T)×2

RHS-600H×2
RHS-600S×2

MUBIY-15 (W)(Integrated Screw-Fitting Gas Cock with Inspection Hole)MUBIY-20 (W)(Integrated Screw-Fitting
Gas Cock with Inspection
Hole)

Meter Union(M36×1/2B)

Meter Union(M36×3/4B)

50 kg-Cylinder, 20 kg-Cylinder × 2
2 sets15A Saddle Band × 2
5 mm Tapping Screw × 8

20A Saddle Band × 2
5 mm Tapping Screw × 8* Gas meter surrounded by the dotted line is sold separately.
* For outlet, only Meter Union (LUC) is available.

65

LPガス機器カタログ_E_064-089_cs6_x4.indd

65

2019/09/27

8:20:37

Special Accessories

Hoses / Gas Cocks

MUCI Unit

Meter Peripheral Unit

● Specifications
Model

MUCIY-20 (W)Connecting Pipe

20A

Type

For Automatic Changeover Regulator

Components

Inlet Pipe (including Integrated Screw-Fitting Gas Cock with
Inspection Hole and drain hole) and outlet-side pipe

ColorLight gray (Munsell 5Y 7.5/1)

Packaging Unit

6 pcs

Gas Meters

20A Saddle Band × 3,
(5 mm screw, flat washer, spring washer, 5 mm nut) × 10

Accessory* Cylinder Support Unit installation type
* Gas meter, regulator, and high-pressure hose surrounded by the dottedline are sold separately.

MUCIY-20 (W)AlarmsControllers /Shutoff Valves

MUCI Unit

10-Year Set Equipment● Specifications
ModelStandard Configuration

Accessory

MUCI8Y-20 (W) H

20A
Light gray (Munsell 5Y 7.5/1)
AS8ZA
RHS-600H×2
RHS-600H (T)×2
RHS-600S×2
RHS-600S (T)×2
MUCIY-20 (W) (Integrated Screw-Fitting Gas Cock with Inspection Hole)Meter Union (M36×3/4B)

Hoses /
Gas Cocks

Appearance Color
High-Performance
Automatic Changeover
Regulator
High-Performance
High-Pressure Hose
Pipe Unit
Dedicated Meter
Coupling
Compatible Cylinder
Support Units
Packaging Unit

MUCI8Y-20 (W) Hand (T)MUCI8Y-20 (W) Spanner (T)Regulators

Pipe Diameter

MUCI8Y-20 (W) Hand
MUCI8Y-20 (W) Spanner

PRU50L-2W, PRU50LB-2W/PRU20L-2W, PRU20LB-2W
2 sets20A Saddle Band × 3(5 mm screw, flat washer, spring washer, 5 mm nut) × 10

* Cylinder Support Unit installation type
* Gas Meter and Cylinder Support Unit surrounded by the broken line are sold separately.

Bulks /
Vaporizers
Technical
Documents

66

LPガス機器カタログ_E_064-089_cs6_x4.indd

66

2019/09/27

8:20:37

Special Accessories

20 kg Two-Cylinders

Cylinder Support Unit

● Specifications
Model
Material
Treatment

PRU20L-2W

Equal-angle steel (JIS G 3192)

Stay

Rolled steel for general structure (JIS G 3101)

Bolt/Nut

Dacrotized Stainless Steel

Base Coat

Hot Dip Galvanizing (HDZ40 Equivalent)

Surface Treatment

Lustered Baking FinishingAppearance Color

Light gray (Munsell 5Y 7.5/1)

Assembling Method

Installing with M8 bolts and nuts

Installation Method
External
Shape

PRU20LB-2W

PillarUnderground installation

Width

Installation with M12 hole-in anchor
620 mm

Depth

350 mm (underground)

150 mmHeight1,264 mm

1,161 mm

WeightApprox. 12.5 kg

Packaging Unit

1 pc

PRU20L-2W

50 kg Two-Cylinders

Cylinder Support Unit

● Specifications
Model
Material
Treatment

PRU50L-2W

Equal-angle steel (JIS G 3192)

Stay

Rolled steel for general structure (JIS G 3101)

Bolt/Nut

Dacrotized Stainless Steel

Base Coat

Hot Dip Galvanizing (HDZ40 Equivalent)

Surface Treatment

Lustered Baking FinishingAppearance Color

Light gray (Munsell 5Y 7.5/1)

Assembling Method

Installing with M8 bolts and nuts

Installation Method
External
Shape

PRU50LB-2W

PillarUnderground installation

Width

Installation with M12 hole-in anchor
740 mm

Depth

350 mm (underground)

150 mmHeight

1,684 mm

1,581 mm

WeightApprox. 16.5 kg

Packaging Unit

1 pc

PRU50L-2W

Cylinder Support Unit

Four/Six-Cylinders for multi-family building/commercial use● Specifications
Model
Material
Surface
Treatment

PRU50L-4W

PRU50L-6W

PillarEqual-angle steel (JIS G 3192)

Stay

Rolled steel for general structure (JIS G 3101)

Bolt/Nut

Dacrotized Stainless Steel

Base Coat

Hot Dip Galvanizing (HDZ40 Equivalent)

Surface Treatment

Lustered Baking FinishingAppearance Color

Light gray (Munsell 5Y 7.5/1)

Assembling Method

Installing with M8/ M10 bolts and nuts

Installation Method

Underground installation

External
Shape

Width

2,160 mm

Depth

370 mm (underground)

Height

1,946 mm

WeightApprox. 40 kg

Packaging Unit

PRU50L-4W

1 pc

CB-W(F)20/CB-W(F)Cylinder Strap● Specifications
Model

CB-W (F)Dimensions

Applications

Type

Packaging
Unit

CB-W (F) 20

1,112×60 (mm)For two 20 kg-Cylinders

Cylinder Support Unit installation type10

CB-W (F)1,272×60 (mm)For two 50 kg-Cylinders

Cylinder Support Unit installation type10*(F) Dual-end hook67

LPガス機器カタログ_E_064-089_cs6_x4.indd

67

2019/09/27

8:20:38

Techno Related Devices / Valve

Hoses / Gas Cocks

CC50-2W (K), CC50-2W (P), CC20-2W (K)Cylinder Cover● Specifications
Model

CC50-2W (K)CC50-2W (P)CC20-2W (K)Installation Location

Wall mounting

Installation on
Cylinder Support Unit

Wall mounting

Target LPG Cylinder

Two 50 kg-LPG Cylinders

Two 20 kg-LPG Cylinders

External Dimensions

825×1360×350 mm

723×915×310 mm

WeightCover Material

CC20-2W (K)

Approx. 8.5 kg

Approx. 4.9 kg

High Density Polyethylene (HDPE)Heat resistance: V-2 equivalent of UL standards andself-extinguishingHigh Density Polyethylene (HDPE),
Heat resistance: V-2 equivalent of UL
standards and self-extinguishing

Light Gray

Light Gray

Parts for Fixing Belt

4 mm Truss Head Screw, Washer and Nut, each 8 pcs

4 mm Truss Head Screw, Washer andNut, each 8 pcs

Packaging Unit
Packing Dimensions
Accessory

CC50-2W (K), CC50-2W (P)Mounting
Bracketetc.

1 unit1 unitHeight × Width × Depth = 1190×860×400 mm

Height × Width × Depth = 915×723×310 mm

Holder L/ R each × 1
12 mm bolt, washer,
cap nut each × 2

Mounting Bracket L/ R each × 1
5 mm Tapping Screw (5×25)×6

Gas Meters

Appearance Color(k): Mounting Bracket L/ R each × 1,
5 mm Tapping Screw (5×25) × 6

Alarms

CC-S/W/SS/WS

Cylinder Fall Prevention Chain● Specifications
Model

Installation Method

Packing Unit

Single Clamping Plate Type20 pcs

LW4032A-750

Double Clamping Plate Type20 pcs

LW4032A-760

Single Eye Bolt Type20 pcs

LW4032-A770

Double Eye Bolt Type20 pcsControllers /Shutoff Valves

LW4032A-740

Complies with the LP gas equipment installation standards and handling guidelines (Blue Book) publishedby the High Pressure Gas Safety Institute of Japan.

LP Gas Cylinder Valve

Small Piping Valve

V-81, 50LW
Product passed conformity test

Regulators

LPI-8, MSA-8CS, MSC
Root Valve with
Check Valve
MSA-8CS

Hoses /
Gas Cocks

Screw-Fitting Gas Cock(ball valve)
MSC-25L
MSC-32L
MSC-40L
MSC-50L
LPI-8
50LW

Bulks /
Vaporizers

V-81● Specifications● Specifications
Product / Model

Pressure ResistantAirtight

Packaging Unit

V-81

3.0 MPa1.80 MPa

40 pcs

50LW

3.0 MPa1.80 MPa

40 pcsStandard
Outlet/ Inlet
Connection

LPI-8

Rc 1/4MSA-8CS

Rc 1/4Pressure
Resistant

Airtight

50 mm

3.9 MPa

2.4 MPa

50 pcs

54 mm

2.6 MPa

1.8 MPa

50 pcsSpacing
Dimension

Packaging
Unit

MSC-25L

Rc 1

73 mm

22.5 kPa

20 pcsMSC-32L

Rc 1 1/4

83 mm

22.5 kPa

5 pcs

MSC-40L

Rc 1 1/2

96 mm

22.5 kPa

5 pcs

MSC-50L

Rc 2

108 mm22.5 kPa

5 pcs

Technical
Documents

Product / Model

68

LPガス機器カタログ_E_064-089_cs6_x4.indd

68

2019/09/27

8:20:39

ValveScrew-type Valve

Flange-type Valve

HM10KSDG

HM10KFDG(Screw-type Globe Valve)(Flange-type Globe Valve)● Specifications● Specifications

Test Pressure
NominalDual
Spacing
Diameter Connection Dimension Pressure AirtightResistant

Product /Model

Test Pressure
NominalDual
Spacing
Diameter Connection Dimension Pressure AirtightResistant

Product /
Model

*1/4B

50 mm

15A

85 mm

3/8B

55 mm

20A

95 mm

1/2B

65 mm

25A

3/4B

80 mm

32A

1B

HM10KSDG

Packaging Unit

Screw type

1 1/4B

90 mm
105 mm

HM10KFDG
0.78 MPa 0.29 MPa

110 mm
10K
Flange

40A

1 pc

50A

130 mm
150 mm

120 mm*65A

210 mm

2B

140 mm*80A

240 mm

180 mm*3B

200 mm

0.78 MPa 0.29 MPa

1 pc

180 mm1 1/2B*2 1/2B

Packaging Unit

* Made-to-order* Made-to-order

Screw-type Valve

Flange-type Valve

M20KSDL

M20KFDL(Screw-type Globe Valve)
Accepted by high-pressure gas facility test

NominalDiameter

M20KSDL

*3/8B
1/2B
3/4B
1B
1 1/4B
1 1/2B
2B

Accepted by high-pressure gas facility test

● Specifications● Specifications
Product /Model(Flange-type Globe Valve)

Test Pressure
PackagDual
Spacing
ing
Connection Dimension Pressure Airtight
Unit
Resistant
70 mm
75 mm
90 mm
Screw type
105 mm 4.31 MPa 2.75 MPa
1 pc
120 mm
135 mm
160 mm* Made-to-order

Product /ModelNominalDiameter

M20KFDL

*10A
15A
20A
25A
32A
40A
50A

Test Pressure
Dual
Spacing
PackagConnection Dimension Pressure Airtight ing Unit
Resistant
100 mm
110 mm
120 mm
20K
130 mm 4.31 MPa 2.75 MPa
1 pc
Flange160 mm
180 mm
230 mm* Made-to-order

69

LPガス機器カタログ_E_064-089_cs6_x4.indd

69

2019/09/27

8:20:40

ValveFlange-type Strainer

M20KFDLO

M20KFT(Flange-Type Globe Valve)
Passed by high-pressure gas facility test

Passed by high-pressure gas facility test

NominalDiameter● Specifications
Dual Connection

Test Pressure

Spacing
Dimension Pressure
Resistant

Airtight

Packaging Unit

Product /Model

Test Pressure
Dual
Spacing
Connection Dimension Pressure AirtightResistantNominalDiameter

267 mm*10A

120 mm

292 mm

15A

130 mm

100A
125A

318 mm20K
Flange356 mm
400 mm

20A
4.31 MPa 2.75 MPa

1 pc

M20KFT

20K
Flange

25A
32A

Packaging Unit

Alarms

50A
65A
80A
M20KFDLO

Gas Meters● Specifications
Product /Model

Hoses / Gas Cocks

Flange-type Valve

140 mm
160 mm4.31 MPa 2.75 MPa

1 pc

190 mm

444 mm

40A

210 mm

559 mm

50A

250 mm

250A

622 mmControllers /Shutoff Valves

150A
200A

Screw-type Valve

M20KFTLM

BM10KS2L, BM10KS2G(L-type)

Regulators

Flange-type Strainer(Screw-type Ball Valve)

Passed by high-pressure gas facility test

Made-to-order

Hoses /
Gas Cocks

M20KFTLM (20/25A)

BM10KS2L

M20KFTLM

20A

15A
25A

Test Pressure

Dual
Spacing
Connection Dimension Pressure
Resistant
20K
Flange* 150 mesh

Airtight

Packaging Unit

Product / Model

1 pc

BM10KS2L(Aboveground
piping)

110 mm
160 mm
180 mm4.31 MPa 2.75 MPa

BM10KS2G(Underground
piping)Test Pressure
Nominal Dual Con- Spacing
Diameter nection Dimension Pressure AirtightResistant
1/2B

66 mm

3/4B
1B
1 1/4B

Packaging Unit

Technical
Documents

NominalDiameter

BM10KS2G● Specifications● Specifications
Product /ModelBulks /
Vaporizers

M20KFTLM (15A)

75 mm
Screw type

87 mm
100 mm1 1/2B

115 mm

2B

130 mm1.96 MPa 1.18 MPa

1 pc

70

LPガス機器カタログ_E_064-089_cs6_x4.indd

70

2019/09/27

8:20:41

ValveFlange-type Valve

Flange-type Valve

BM10KFOL, BM10KFOG

BM20KFOL(Flange-type Ball Valve)(Flange-type Ball Valve)
Passed by high-pressure gas facility test

BM10KFOL

BM10KFOG● Specifications
Product / Model

BM10KFOL(Aboveground
piping)● Specifications

NominalDiameter

Dual Con- Spacing
nection
Dimension Pressure
Resistant

Airtight

Packaging Unit

Product /ModelNominalDiameter

Test Pressure
Dual Con- Spacing
nection
Dimension Pressure AirtightResistant

15A

108 mm*15A

20A

117 mm*25A

152 mm

25A

127 mm*25A

165 mm

32A

140 mm

40A

165 mm50A
65A
BM10KFOG(Underground
piping)Test Pressure

10K
Flange178 mm
190 mm

80A

203 mm

100A

229 mm*125A

292 mm*150A

394 mm*200A

457 mm

140 mm32A
BM20KFOL
1.96 MPa 1.18 MPa

20KFlange

40A
50A

1 pc

Packaging Unit

178 mm
190 mm4.31 MPa 2.75 MPa

1 pc

216 mm*65A

241 mm*80A

283 mm*100A

305 mm* Made-to-order* Made-to-order

Strainer Ball Valve

Flange-type Valve

BM20KFT(Flange-type Ball Valve)

Passed by high-pressure gas facility test

● Specifications

BM20FOLS

Passed by high-pressure gas facility test

● Specifications

Product /ModelNominalDiameter

Dual Connection

BM20KFT

15A
20A
25A

20K
FlangeTest Pressure
Spacing
PackagPressure
Dimension
Airtight ing Unit
Resistant
110 mm
120 mm 4.31 MPa 2.75 MPa
1 pc
130 mmProduct /ModelNominalDiameter

BM20FOLS

20A

15A
25A

Dual Connection

Test Pressure
Spacing
Dimension Pressure AirtightResistant

20K
Flange120 mmPackaging Unit

110 mm4.31 MPa 2.75 MPa

1 pc

130 mm71

LPガス機器カタログ_E_064-089_cs6_x4.indd

71

2019/09/27

8:20:42

ValveHoses / Gas Cocks

Flange-type Valve

Flange-type Strainer

DB-280DF-510(Flange-type Ball Valve)(Flange-type Strainer)

Passed by high-pressure gas facility test

Certified product (certified by Ministry of Economy, Trade and Industry)
Certified by minister of economy, trade and industry according to
6th article of the general high-pressure gas safety rules● Specifications

DB-280● Specifications

NominalDiameter

Dual Connection

Test Pressure

Spacing
Dimension Pressure
Resistant

15A

140 mm

20A

152 mm

25A

165 mm20K
Flange40A
50A

190 mmAirtight

Packaging Unit

Product /ModelNominalDiameter

DF-510

20A

15A

20K
Flange25A
3.90 MPa 2.35 MPa

Dual Con- Spacing
nection Dimension

Test Pressure
Pressure
Resistant

Airtight

Packaging Unit

3.90 MPa

2.35 MPa

1 pc

Alarms

Product /Model

Gas Meters

Certified product (certified by Ministry of Economy, Trade and Industry)
Certified by minister of economy, trade and industry according to
6th article of the general high-pressure gas safety rules

130 mm
140 mm
160 mm

1 pc

216 mm
283 mm
305 mmControllers /Shutoff Valves

80A
100A

Flange-type Valve

Flange-type Valve

DG-206

Regulators

DB-281(Flange-type Ball Valve)(Flange-type Globe Valve)
Made-to-order

Hoses /
Gas Cocks● Specifications
Product /ModelNominalDiameter● Specifications
Dual Connection

Test Pressure

Spacing
Dimension Pressure
Resistant

Airtight

Packaging Unit

Product /ModelNominalDiameter

Dual Connection

Test Pressure
Spacing
Dimension Pressure AirtightResistant

108 mm

15A

110 mm

117 mm

20A

120 mm

40A
50A

10K
Flange

DG-206

127 mm
165 mm
178 mm

80A

203 mm

100A

229 mm2.00 MPa 1.20 MPa

1 pc

25A
40A
50A

20K
Flange130 mm3.90 MPa 2.35 MPa

Packaging Unit

Technical
Documents

15A
20A
25A
DB-281

Bulks /
Vaporizers

Certified product (certified by Ministry of Economy, Trade and Industry)*****
Certified by minister of economy, trade and industry according to
6th article of the general *****
high-pressure gas safety rules

1 pc

180 mm
230 mm72

LPガス機器カタログ_E_064-089_cs6_x4.indd

72

2019/09/27

8:20:43

Hose (High Pressure)RHS-600S, H/1000S, H

High Performance High Pressure Mass Supply Hose

● Specifications
CylinderPipe ConnecConnection
tion Side
Side

Model
RHS-600S
RHS-600H

POL malescrew

RHS-1000S

R 1/4

RHS-1000H

Packaging Unit

LengthTightening Method

650 mmSpanner-Tightening

650 mmHand-Tightening

1050 mmSpanner-Tightening

1050 mmHand-Tightening

30 pcs

Passed voluntary inspection of Japan LP Gas
Appliances Inspection Association

Gas Discharge Preventive Type High PerformanceHigh Pressure Hose Mass Supply Hose

RHS-600S, H(T)/1000S, H(T)

● Specifications
CylinderConnection
Side

Model

Pipe Connection Side

RHS-600S (T)RHS-600H (T)RHS-1000S (T)POL male
screw

R 1/4

RHS-1000H (T)Packaging Unit

LengthTightening Method

650 mmSpanner-Tightening

650 mmHand-Tightening

1050 mmSpanner-Tightening

1050 mmHand-Tightening

30 pcs* Do not use for liquid gas.

Passed voluntary inspection of Japan LP Gas
Appliances Inspection Association

High Performance High Pressure Hose

RHS-550/750/1200SC, HC(for Liquefaction Prevention Type One Side Connection Hose)● Specifications
CylinderConnection Side

Model

Regulator
connection side

RHS-550SC

PackagingUnit

550 mm

RHS-550HC
RHS-750SC

POL male screw

POL female screw

RHS-750HC
RHS-1200HC

Passed voluntary inspection of Japan LP Gas
Appliances Inspection Association

Total Length

750 mm30 pcs1200 mm

SC provided with spanner-tightening one-way valve
HC provided with hand-tightening one-way valve

High Performance High Pressure Hose(for Liquefaction Prevention Type Both Sides Connection Hose)

RHS-550/750/1200SC, HC● Specifications
Model

CylinderConnection Side

Regulator
connection side

RHS-400×400SC
RHS-400×400HC
RHS-600×600SC
RHS-600×600HC

Passed voluntary inspection of Japan LP Gas
Appliances Inspection Association

POL male screw POL female screw

Total Length

Packaging Unit

400 mm×2

30 pcs

600 mm×2
605 mm×2

RHS-800×800SC

800 mm×2

RHS-800×800HC

805 mm×2

20 pcsSC provided with spanner-tightening one-way valve
HC provided with hand-tightening one-way valve

73

LPガス機器カタログ_E_064-089_cs6_x4.indd

73

2019/09/27

8:20:46

Hose (Low Pressure)(Small Fan Heater, Rice Cooker, etc.)

KLJ7-300 to 5000SL

Hoses / Gas Cocks

Town Gas / LP Gas Sharing
New Type Gas Cord

● Specifications
Hose Section
Total
Connection
Inner
Outer
LengthType
Diameter Diameter
(mm)
(mm)
(mm)

Model
KLJ7-300SL (with plug)

Color

Packaging Unit

Champagne
Gold

20 pcs300

KLJ7-400SL (with plug)

400

KLJ7-500SL (with plug)
KLJ7-600SL (with plug)

7±0.4

KLJ7-1000SL (without plug)

Less than
13

KLJ7-2000SL (without plug)

Gas Cock
Socket×
Tool
Socket

500
600
1000
2000

KLJ7-3000SL (without plug)

3000

KLJ7-5000SL (without plug)

5000* Optional accessory: Slim plug

JIS Certified Product (JIS S 2146:2013)

Gas Meters

LP Gas Combustor Hose

KL10-A•B•BL•C Type/KL14-B Type● Specifications
Hose Section
Model

KL10 A type

Inner
Diameter(mm)

300
10±0.5KL10-900A

200
250

KL10-300B

300KL10-400B

400KL10-500B

500

10±0.5Less than
19600

R 1/2×Rc 1/2 (TU.S)

900

KL10-1000B

1000

KL10-1200B

1200

KL10-300BL

300

KL10-500BL

500
700

Less than19

R 1/2×Rc 1/2 (TU.L)

800
1000

KL10-1200BL

1200

KL10-1500C

10±0.5KL14-300B
KL14-500B

14±0.5KL14-700B

700

Less than19

Gas cock socket × R 3/8

Less than25

R 1/2×Rc 1/2 (TU.S)

1500

20 pcs2000

Hoses /
Gas Cocks

KL10-2000C

20 pcs900

KL10-1000BL
KL10-700C

Regulators

800

KL10-900B

KL10-900BL

20 pcs700KL10-800B

10±0.520 pcsControllers /Shutoff Valves

KL10-250B

KL10-800BL

Passed voluntary inspection of Japan LP Gas
Appliances Inspection Association

700
900
1000

KL10-700BL

KL14 B type

Rc 1/2×Rc 1/2 (TU.S)

KL10-200B

KL10-700B

KL10 C type

500

Less than
19

KL10-1000A

KL10-600B

Packaging
Unit

AlarmsKL10-700A

KL10 BL type

Total
Length(mm)

Connection Method

KL10-300A
KL10-500A

KL10 B type

Outer
Diameter
(mm)

300
500

20 pcs700* Length: Distance from abutting face of TU coupling packing (center line of L-shapecoupling in case of L-shape coupling) to tip of fitting at other end

KL20-B Type/KL25-B Type

Bulks /
Vaporizers

Large Diameter Combustor Hose

● Specifications
Hose Section

KL20 B type

Model

Inner
Diameter
(mm)

Outer
Diameter(mm)

Connection Method19.5±0.5

Less than 31

Rc 3/4×R 3/4

KL20-500B
KL20-700B

KL25-900B

2 pcs

Technical
Documents

Passed voluntary inspection of Japan LP Gas
Appliances Inspection Association

700
900

KL25-500B
KL25-700B

Packaging
Unit

500

KL20-900B

KL25 B type

Total Length
(mm)

500
26.0±0.5

Less than 39

Rc 1×R 1

700

2 pcs

900

74

LPガス機器カタログ_E_064-089_cs6_x4.indd

74

2019/10/02

8:38:19

Hose (Low Pressure)

LP Gas Rubber Hose

Hi-N Rubber Hose
● Specifications
Model

Target Gas

External Dimensions

Color

Packaging Unit

Hi-N Rubber hose

LP gasInner diameter: 9.4±0.4 mm

Orange

50 m×3 reels

JIS Certified Product (JIS K 6348:2006)

A B C

A B C

Passed by voluntary inspection of Chemicals
Evaluation and Research Institute, Japan
A. InnerA.Layer:
Rubber (White)
InnerSynthetic
Layer: Synthetic
Rubber (White)
B. Middle
Layer: Synthetic
Rubber (Black)
B. Middle
Layer: Synthetic
Rubber (Black)
C. Outer Layer: Synthetic Rubber (Orange)

C. Outer Layer: Synthetic Rubber (Orange)

LP Gas Rubber Hose

RP Hi-N Rubber Hose (rat repellent added)● Specifications

Passed by voluntary inspection of Chemicals
Evaluation and Research Institute, Japan

Name

TargetGas

Dimensions

Rat repellent effect

Color

PackagingUnit

RP Hi-N Rubberhose

LP gasInner diameter: 9.4 mm
Wall thickness: 3.0 mm

Microencapsulated
rat repellent

Light
Beige

50 m×2 reels

Caution: Repellent effect varies according to rat species which may allow some rats
to damage rubber hoses.
A B C DA B C D

A. Inner Layer: Synthetic Rubber (White)
A. Inner Layer: Synthetic Rubber (White)
B. Middle Layer: Synthetic Rubber (Black)
B. Middle
Layer:
Synthetic
RubberC. Adhesive
Layer:
Synthetic
Rubber(Black) (Black)
C. Adhesive
Layer:(withSynthetic
RubberD. Outer
Layer: PVC/TPE
rat repellent,light(Black)
beige)

D. Outer Layer: PVC/TPE (with rat repellent, light beige)

Low Pressure Hose

LP Gas High-performance Low Pressure Hose
● Specifications
Coupling
SectionHose Section
Model

Inner
Outer
Inner
Diameter Diameter Diameter
(mm)
(mm)
(mm)

RLS-450G

Passed voluntary inspection of Japan LP Gas
Appliances Inspection Association

RLS-600G

10

Less
than 7.5

17–19

RLS-900G

Connection
Type

Total Maximum
PackagLength Usable Color
ing Unit(mm) Pressure

R 1/2 × R 1/2
universal

600

450
10.0 kPa Black 40 pcs

900

Caution: Bend radius shall be more than 140 mm.

Low Pressure Metal Hose

Metallic Flexible Hose with LP Gas Coupling(AROFLEX ivory color)●1/2B AROFLEX Specification

A typeModel

ML3W200*

ML3W250*

ML3W300*

Length (mm)

200

250

300

B typeType
C typeE typeLMA3W*
900

LMA3W*
1200

450

600

900

1200

Rc 1/2, Rc 1/2*B

R 1/2, Rc 1/2*C

R 1/2, R 1/2*D

Rc 1/2, Hose End*E

R 1/2, Hose End*F

Hose end, Hose end
20 pcs● 3/4B AROFLEX Specifications
Model

LMA5W-*200

LMA5W-*250

LMA5W-*300

Length (mm)

200

250

300

Type
F typeML3W600**A

Packaging Unit
D typeML3W450**B

R 3/4, Rc 3/4*C

R 3/4, R 3/4

Packaging Unit

LMA5W-*450 LMAL5W-*600
450

600

20 pcs

Passed voluntary inspection of Japan LP Gas
Appliances Inspection Association

75

LPガス機器カタログ_E_064-089_cs6_x4.indd75

2019/09/27

8:20:49

Low Pressure Hose Compatibility List

Hoses / Gas Cocks

Low Pressure Hose Compatibility List Check gas cocks and equipments compatible with various hoses
Model

LengthNameCompatible Gas Cock

Example Compatible
Gas Equipments

Hose TypeJIS Certified Product (JIS 2146)

Hose Gas Cock

Hose End Type

Gas Cock Plug (JG101)
Part Number G0486(Contains 20)●Fan Heater●Gas Rice Cookers, etc.
Slim Plug for Equipments
Part Number G2133(Contains 20)

Gas Cord(with plug)(with plug)

For rubber tube plug-in gas equipments,
an option slim plug for devices is required.

(with plug)

Voluntary Inspected Product (LIA)

LP Gas Combustor Hose (with copper wire)

Equipments with the TU label
should be connected as they are.
Use an R adapter for devices toconnect devices that do nothave a TU label.

Voluntary Inspected Product (LIA)

10 PM Free

LP Gas Combustor Hose (with copper wire)

AlarmsTU Coupling equipment

Flexible Pipe Gas Cock

10 PM Free

●Gas Rice Cooker●Small Stove●Single Burner Gas Stove●Laundry Dryer, etc.

Gas Meters

LP Gas Combustor Hose (with copper wire)

Equipment

Voluntary Inspected Product (LIA)

Socket Type

Voluntary Inspected Product (LIA)

Hose Gas CockVoluntary Inspected Product (LIA)

Hose end connection adapter
Part Number G0485
Hose End Type (Contains 50)

LP Gas Combustor Hose (with copper wire)

Voluntary Inspected Product (LIA)※Make certain
to use sealant.

Controllers /Shutoff Valves

LP Gas Combustor Hose (with copper wire)

R Adapter for Equipments
Part Number G1204(Contains 50)

R Coupling equipment

14 PM FreeR Coupling
equipments

LP Gas Large Diameter Combustor Hose (with copper wire) 20PF universal

Regulators

Flexible Pipe Gas Cock

●Water Heater●Water Boiler●Bath Boiler●Various commercial
gas equipment●Gas heat pump air
conditioners, etc.

Voluntary Inspected Product (LIA)

JIS Certified Product (JIS K6348)

Hose Gas Cock

Hi-N
Rubber Hose

Voluntary Inspected Product (CERI)

Hi-N Rubber Hose
Voluntary Inspected Product (CERI)

Hose End Type

Hoses /
Gas Cocks

LP Gas Large Diameter Combustor Hose (with copper wire) 25PF universal●Table Stove●Gas Rice Cooker●Small Stoves, etc.

Bulks /
Vaporizers

RP Hi-N
Rubber Hose
RP Hi-N Rubber Hose (rat repellent added)
Threaded Gas CockVoluntary Inspected Product (LIA)

Regulator

LP Gas High-performance
Low Pressure Hose

※LIA: Japan L.P. Gas Instrument Inspection Association(R 1/2 universal)

LP Gas High-performance Low Pressure Hose

Technical
Documents

LP GasCylinderFor LP gas supply equipment,
use a highly safe LP gas high performance
low pressure hose!
The use of rubber hose is prohibitedwith supply equipment, and they must
be connected to LP gas high performance
low pressure hoses instead.
Low pressure hose connections are less likely
to come loose or break, so they are extremely
effective as countermeasures against
earthquakes, flooding, snow,
and other natural disasters.

※CERI: Chemicals Evaluation and Research Institute, Japan76

LPガス機器カタログ_E_064-089_cs6_x4.indd76

2019/09/27

8:20:51

Gas Socket

G856A5/G856AC/G858AC

Gas Socket (for wall)
80

80

These gas sockets work for various applications, including for embedding, forcircular wall hole for embedding, and for through wall.

80

80(Embedded/Wall Penetrating)● Specifications(Embedded Wall Hole)Type

G856A5-12P

Item

LPG Flexible Piping Gas Socket (embedded)

Applicable Gas Equipments
Working Flow Rate
Operating Pressure Loss

Appliances consuming up to 10 kW of LP gas
1.2 m3/h (air)343 Pa
10A flexible pipe × φ9.5 socket
15A flexible pipe × φ9.5 socket
5 m (maximum)
30 pcs/ caseConnection
Length of Used Rubber Hose
Packing Unit

G878A5-09P

G878A-09P

LPG Flexible Piping Gas Socket (through wall)
Appliances consuming up to 10 kW of LP gas
0.9 m 3/h (air)250 Pa
10A flexible pipe × φ9.5 socket
Rc 1/2 × φ9.5 socket
15A flexible pipe × φ9.5 socket
5 m (maximum)
30 pcs/ case

SG730B-15/SG850B-15/SG710B-10/SG810B-10

Gas Socket (for wall/floor)
80

G856AC5-09P
G856AC-09P
LPG Flexible Piping Gas Socket(circular wall hole for embedding)Appliances consuming up to 10 kW of LP gas
0.9 m 3/h (air)250 Pa
10A flexible pipe × φ9.5 socket
Rc 1/2 × φ9.5 socket
15A flexible pipe × φ9.5 socket
5 m (maximum)
30 pcs/ case

80

80

80

Product passed conformity test

(For floors)(For walls, for through walls)● Specifications
Type

Item
Applicable Gas Equipments
Working Flow Rate
Operating Pressure Loss
Connection
Length of Used Rubber Hose
Packing Unit

Gas sockets compatible with various applications, including for walls, forfloors, an through walls.

SG730B-15
SG850B-15
Gas Socket (forGas Socket (forwall)
wall: bent)
Appliances consuming up to
15 kW of LP gas
1.2 m3/h (air)Less than 490 Pa
Rc 1/2 × φ9.5 socket
5 m (maximum)
15 pcs

SG710BQ-10
SG810BQ-10
Gas Socket (forGas Socket (forthrough wall)
floor: straight)
Appliances consuming up to
10 kW of LP gas
0.9 m3/h (air)Less than 310 Pa
10A flexible pipe × φ9.5 socket
5 m (maximum)
24 pcs

SG710BQD-10
SG810BQD-10
Gas Socket (forGas Socket (forthrough wall)
floor: straight)
Appliances consuming up to
10 kW of LP gas
0.9 m3/h (air)Less than 350 Pa
15A flexible pipe × φ9.5 socket
5 m (maximum)
24 pcs

G857A5-12P/SG-506B-15EC

Gas Socket (with 1 power supply socket)
70

SG710B-10
SG810B-10
Gas Socket (forGas Socket (forthrough wall)
wall: straight)
Appliances consuming up to
10 kW of LP gas
0.9 m3/h (air)Less than 490 Pa
Rc 1/2 × φ9.5 socket
5 m (maximum)
20 pcs70

Product passed conformity test
An embedded gas socket with 1 power supply socket for flexible pipe connections.
● Specifications

120

120

Type
Item
Applicable Gas Equipments
Working Flow Rate
Operating Pressure Loss
Connection

G857A5-12P

SG-506B-15EC

Gas Socket (with 2 power supply sockets)
120

Length of Used Rubber Hose
Packing Unit

G857A5-12P
LPG Flexible Piping Gas Socket(including electricity outlet)
Appliances consuming up to
15 kW of LP gas
1.2 m3/h (air)343 Pa
10A flexible pipe × φ9.5 socket
15A flexible pipe × φ9.5 socket
5 m (maximum)
30 pcs/ caseSG-506B-15EC
Gas Socket
Appliances consuming up to
15 kW of LP gas
1.2 m3/h (air)350 PaRc 1/2 × φ9.5 socket
5 m (maximum)
15 pcs/ caseSG-506B-15E2C
Product passed conformity test

A gas socket with 2 power supply socket for flexible pipe connections.

120● Specifications
Type
Item
Applicable Gas Equipments
Working Flow Rate
Operating Pressure Loss
Connection
Length of Used Rubber Hose
Packing Unit

SG-506B-15E2C
Gas Socket (including 2 electricity outlets)
Appliances consuming up to 15 kW of LP gas
1.2 m3/h (air)350 PaRc 1/2 × φ9.5 socket
Less than 5 m
10 pcs77

LPガス機器カタログ_E_064-089_cs6_x4.indd

77

2019/09/27

8:20:54

Gas Socket

G854A5-12P

Hoses / Gas Cocks

Gas Socket (for additional construction)

Gas Sockets for Additional Construction(for upper and rear side connection)

SG-450B-10/SG-450BQ-10

Product passed conformity test

This gas socket for additional construction can be changed to top,bottom, or rear connection depending on the direction of the mounting
platform.

Product passed conformity test

This gas socket for additional construction is for both top andrear connection, with either RC screw connection or 10A flexible
pipe joint.

■ Dimension Drawing■ Dimension Drawing

87

74.4

Gas Meters

14.8

34

11.25

37

93.5

Top Connection

Rear Connection

Decorative Plate

Type

G854AN5-12P

Item

LPG Flexible Piping Gas Socket (extension)

Applicable Gas Equipments

Appliances consuming up to 15 kW of LP gas

Working Flow Rate

1.2 m3/h (air)Operating Pressure Loss

343 Pa
10A flexible pipe × φ9.5 socket

Packing Unit

30 pcs/ case

Type
Item
Applicable Gas Equipments
Working Flow Rate
Operating Pressure Loss
Connection
Length of Used Rubber Hose
Packing Unit

SG450B-10
SG450BQ-10
Case Gas Socket
Case Gas Socket
Appliances consuming up to 10 kW of LP gas
0.9 m3/h (air)400 PaRc 1/2 × φ9.5 socket
10A flexible pipe × φ9.5 socket
Less than 5 m
20 pcsGas Socket (embedded branch)

Gas Socket (exposed)

G859A3-12P

G053A-12P/G054A-12P

Controllers /Shutoff Valves

Connection

35

71● Specifications

Alarms● Specifications

Product passed conformity test

Product passed conformity test

Regulators

The socket can be rotated freely.

Can be installed in the
middle of the flexible pipe
for gas sockets, so there
is no effort needed foradding new fork pipes.

Hoses /
Gas Cocks■ Dimension Drawing
G053A-12P

G054A-12P■ Dimension Drawing

75

47.5
18.7

● Specifications

35.5

Decorative Plate

Bulks /
Vaporizers

58.4
48.1

80

28.8

49

80

● Specifications

Type

G859A3-12P

Item

LPG Flexible Piping Gas Socket (embedded branch)

Applicable Gas Equipments

Appliances consuming up to 15 kW of LP gas
1.2 m3/h (air)Operating Pressure Loss

343 PaConnection

10A flexible pipe × φ9.5 socket
15A flexible pipe × φ9.5 socket

Packing Unit

30 pcs/ caseApplicable Gas Equipments

G053A-12P
G054A-12P
LPG Gas Socket
LPG Gas Socket(Single exposed)(Double exposed)
Appliances consuming up to 15 kW of LP gas
1.2 m3/h (air)Working Flow Rate
Operating Pressure Loss
Connection

Technical
Documents

Working Flow Rate

Type
Item

343 Pa372 PaRc 1/2 × φ9.5 socket

Length of Used Rubber Hose

Less than 5 m

Packing Unit

30 pcs/ case

78

LPガス機器カタログ_E_064-089_cs6_x4.indd

78

2019/10/02

8:40:00

Gas Cock with Fuse

ON/OFF Hose End Gas Cock with Fuse

Gas Cock with Fuse
Product passed conformity test

YOF-100F● Specifications

YOF-100FVYOF-100FGH

Maximum Flow
Rate

Packaging
Unit

Single hose end × Rc 1/2 fixed

15 kW

50 pcsSingle hose end × Rc 1/2 free

15 kW

50 pcs

YOF-100FVSingle hose end × Rc 1/2 fixed upright

15 kW

50 pcs

YOF-100FGL

Single hose end × Rc 1/2 free

15 kW

50 pcs

YOF-100FGR

Single hose end × Rc 1/2 free

15 kW

50 pcs

YOF-200F

Double hose end × Rc 1/2 fixed

15 kW

30 pcs

YOF-200FGH

Double hose end × Rc 1/2 free

15 kW

30 pcs

YOF-200FV

Double hose end × Rc 1/2 fixed upright

15 kW

30 pcs

YOF-200FG

Double hose end × Rc 1/2 free

15 kW

30 pcsModel

Specifications

YOF-100F
YOF-100FGH

YOF-200F

YOF-200FG

YOF-200FVYOF-100FGL

YOF-100FGR

ON/OFF Socket Gas Cock with Fuse

Gas Cock with Fuse
Product passed conformity test

● Specifications
Model

YOF-100FC

YOF-100FGC

YOF-200FGH

Specifications

Maximum Flow
Rate

Packaging
Unit

YOF-100FC

Single socket × Rc 1/2 fixed

15 kW

50 pcs

YOF-100FGC

Single socket × Rc 1/2 free

15 kW

50 pcs

YOF-100FVC

Single socket × Rc 1/2 fixed upright

15 kW

50 pcs

YOF-200FC

Double socket × Rc 1/2 fixed

15 kW

30 pcs

YOF-200FGC

Double socket × Rc 1/2 free

15 kW

30 pcs

YOF-200FCL

Double pair left hose end × Rc 1/2 fixed

15 kW

30 pcs

YOF-200FCR

Double pair right hose end × Rc 1/2 fixed

15 kW

30 pcs

YOF-100FVC

YOF-200FC

YOF-200FGC

YOF-200FCL

YOF-200FCR

Flexible Pipe & ON/OFF Gas Cock with Fuse

Gas Cock with Fuse

● Specifications

Product passed conformity test

Model

Gas Cock

Specifications

Maximum
PackagFlow
ing Unit
Rate

Left: Gas Cock with Fuse
Right: Flexible Pipe Gas Cock Flexible Pipe Gas Cock with Fuse Side Inlet: Rc 1/2
Flexible Pipe Gas Cock Side Outlet: Rc 1/2
30 pcsFuse
Left: Flexible Pipe Gas Cock Gas Cock with Fuse Side Outlet: φ9.5 Hose end
YOFF-200L
Gas Cock
Right: Gas Cock with Fuseside
Left: Gas Cock with Fuse
15 kW
YOF-200CR
Right: Flexible Pipe Gas Cock Flexible Pipe Gas Cock with Fuse Side Inlet: Rc 1/2
30 pcs
Flexible Pipe Gas Cock Side Outlet: Rc 1/2
FlexibleLeft: Flexible Pipe Gas Cock Gas Cock with Fuse Side Outlet: Socket
YOFF-200CL
Pipe Gas
Right: Gas Cock with Fuse
Cock
Left: Gas Cock with Fuse
side
G027ZUR-12P
Right: Flexible Pipe Gas Cock Flexible Pipe Gas Cock with Fuse Side Inlet: Rc 1/2 45 kW
40 pcs
Flexible Pipe Gas Cock Side Outlet: Rc 1/2
Left: Flexible Pipe Gas Cock Gas Cock with Fuse Side Outlet: φ9.5 Hose end
G027ZUL-12P
Right: Gas Cock with Fuse
YOFF-200R

G027ZUR-12
YOFF-200L

YOF-200CR

79

LPガス機器カタログ_E_064-089_cs6_x4.indd

79

2019/09/27

8:21:04

Gas Cock with Fuse / Wall / Floor Socket Type Fuse Box Gas Cock

*With Airtight Gas Cock Cap

Product passed conformity test

G013Z-12P
G015Z-12P

Hoses / Gas Cocks

ON/OFF Gas Cock with Fuse

Gas Cock with Fuse

G015AZ-12P

G013AZ-12P

G015ZU-12P

G025Z-12P

G015AZU-12P

Gas Meters

G025Z-12PL

G025Z-12PR

G023Z-12P● Specifications
G025AZU-12P

G025ZU-12P

G015Z-12P

Single hose end × Rc 1/2 fixed

15 kW

80 pcs

G015AZ-12P

Single socket × Rc 1/2 fixed

15 kW

80 pcs

G015AZU-12P

Single socket × Rc 1/2 free

15 kW

80 pcs

G013Z-12P

Single hose end × Rc 1/2 fixed upright

15 kW

80 pcs

G013AZ-12P

Single socket × Rc 1/2 fixed upright

15 kW

80 pcs

G015ZU-12P

Single hose end × Rc 1/2 free

15 kW

80 pcs

G025Z-12P

Double hose end × Rc 1/2 fixed

15 kW

40 pcs

G025AZ-12P

Double socket × Rc 1/2 fixed

15 kW

40 pcs

G025AZU-12P

Double socket × Rc 1/2 free

15 kW

40 pcs

G025Z-12PL

Double pair left hose end × Rc 1/2 fixed

15 kW

40 pcs

G025Z-12PR

Double pair right hose end × Rc 1/2 fixed

15 kW

40 pcs

G023Z-12P

Double hose end × Rc 1/2 fixed upright

15 kW

40 pcs

G023AZ-12P

Double socket × Rc 1/2 fixed upright

15 kW

40 pcs

G025ZU-12P

Double hose end × Rc 1/2 free

15 kW

40 pcs

FV-556A-12/FV-55A-12/G056A-12P/G775A-12P● Specifications
Type

Product passed conformity test

Hoses /
Gas Cocks

Product passed conformity test

● Specifications
FV-556A-12 (for floor/ wall)

Wall/Floor Embedded Gas Cockwith Fuse

Item

Regulators

Wall/Floor Socket Type
Fuse Box Gas CockSpecifications

Controllers /Shutoff Valves

G023AZ-12P

Maximum Flow Packaging
Rate
Unit

Model

Alarms

G025AZ-12P

Packing Unit

20 pcsType
Item

FV-554A-12 (for wall)
Wall Embedded Gas Cock with Fuse

Packing Unit

20 pcs*Pictured with cover on.

Bulks /
Vaporizers● Specifications● Specifications

Type

Lever Wall Safety Gas Cock

Packing Unit

30 pcsType
Item
Packing Unit

G775A-12P

Technical
Documents

Item

G056A-12P

Floor Socket Gas Cock with Fuse
20 pcs*Pictured with cover on.

80

LPガス機器カタログ_E_064-089_cs6_x4.indd

80

2019/09/27

8:21:07

Screw-Fitting Gas Cock with Inspection Hole/Intermediate Gas Cock, etc.

Screw-Fitting Gas Cock with Inspection Hole

Screw-Fitting Gas Cock with Inspection Hole (Ball Valve)

Y-48K/KT, Y-68K

MSC-15PL/20PL, GB73PZ

Product passed conformity test

Y-48K

● Specifications
Model
Y-48K
Y-48KT
Y-68K

Product passed conformity test

GB73PZ

MSC-15PL

Specifications
Pipe section: Rc 1/2, tapered cock
Inspection hole section: φ9.5 hose end
Pipe section: Rc 1/2, tapered cock
Inspection hole section: φ9.5 hose end (light gray)
Pipe section: Rc 3/4, tapered cock
Inspection hole section: φ9.5 hose end

Packaging Unit
50 pcs50 pcs20 pcs● Specifications
Connecting Spacing
Dimension Dimension
MSC-15PL
Rc 1/254 mm
MSC-20PL
Rc 3/465 mm
Model

GB73PZ

Rc 1/260 mm

Inspection Hole Location
Left toward downstream
Left toward downstream
Ball cock, Inspection hole section:
gas cock socket

PackagingUnit
40 pcs20 pcs60 pcsIntermediate Gas Cock

Screw-Fitting Ball-type Gas Cock

Y-48A/B, Y-68A

MSC-S155/L/MSD-S155, GB73Z
Product passed conformity test

Product passed conformity test

MSD-S15L
Y-48A

Y-68A

MSC-S15H● Specifications

GB73Z● Specifications

Model

Specifications

Packaging Unit

Model

Y-48A

Rc 1/2 (lever), tapered cock

100 pcs

MSC-S15H

Rc 1/2 (knob)

50 pcs

Y-48B

Rc 1/2 (knob), tapered cock

100 pcs

MSC-15L

Rc 1/2 (lever)

50 pcs

Y-68A

Rc 3/4 (lever), tapered cock20 pcsMSD-S15L

Rc 1/2 (lever with lock mechanism)50 pcs

GB73Z

Rc 1/2 (knob, ball cock)60 pcsPackaging Unit

ST821A/831A/841A/850A/860A, G87

Iron Gas Cock

● Specifications

Product passed conformity test

Model

Specifications

Packaging Unit

ST821ARc 3/430 pcs

ST831ARc 1

20 pcs

ST841ARc 1 1/4

10 pcs

ST850ARc 1 1/2

6 pcs

ST860A

Rc 2

4 pcs

Rc 1/230 pcsRc 3/430 pcsRc 1

20 pcsRc 1 1/4

10 pcsRc 1 1/2

5 pcs

Rc 2

5 pcs

G87

ST821ASpecifications

G87

81

LPガス機器カタログ_E_064-089_cs6_x4.indd

81

2019/09/27

8:21:08

Joint Gas Cock with Inspection Hole / Flexible Hose Gas Cock

Hoses / Gas Cocks

YF-48KG/40KG, G361P/363P

Joint Gas Cock with Inspection Hole
Product passed conformity test

● Specifications
Model

YF-48KG

YF-48KG

Rc 1/2 straight (with Inspection hole, made of zinc)

50 pcs

YF-40KG

Rc 1/2 bent (with Inspection hole, made of zinc)

50 pcs

G361P-1515

Rc 1/2 straight (with Inspection hole)

40 pcs

G363P-1515

Rc 1/2 bent (with Inspection hole)

40 pcs

G361P5-1015

Inlet: directly connected to 10A flexible pipe, Outlet: Rc 1/2 straight (with Inspection hole)

40 pcs

G363P5-1015

Inlet: directly connected to 10A flexible pipe, Outlet: Rc 1/2 bent (with Inspection hole)

40 pcs

G361P5-1515

Inlet: directly connected to 15A flexible pipe, Outlet: Rc 1/2 straight (with Inspection hole)

40 pcs

G363P5-1515

Inlet: directly connected to 15A flexible pipe, Outlet: Rc 1/2 bent (with Inspection hole)

40 pcs

G361P5-2020

Inlet: directly connected to 20A flexible pipe, Outlet: Rc 3/4 straight (with Inspection hole, made of iron)

20 pcs

GB371P5-2020

Inlet: directly connected to 20A flexible Outlet: Rc 3/4 straight (with socket type Inspection hole)

40 pcs

GB371PZ5-1015

Inlet: directly connected to 10A flexible pipe, Outlet: Rc 1/2 straight (with socket type Inspection hole, made of zinc)

40 pcs

GB373PZR5-1015

Inlet: directly connected to 10A flexible pipe, Outlet: Rc 1/2 bent (with socket type
Inspection hole [right side], made of zinc)

40 pcs

Inlet: directly connected to 10A flexible pipe, Outlet: Rc 1/2 bent (with socket typeGB374PZR5-1015
Inspection hole [right side], made of zinc)

40 pcs

GB371PZ5-1515

GB371PZ5-1515

40 pcs

Inlet: directly connected to 15A flexible pipe, Outlet: Rc 1/2 bent (with socket typeGB373PZR5-1515
Inspection hole [right side], made of zinc)

40 pcs

GB374PZR5-1515 Inlet: directly connected to 15A Flexible pipe, Outlet: R 1/2 bent (with socket type Inspection hole, made of zinc)

40 pcs

FV643AQ

Inlet: directly connected to 10A flexible pipe, Outlet: Rc 1/2 straight (with Inspection hole)

20 pcs

FV646AQ

Inlet: directly connected to 10A flexible pipe, Outlet: Rc 1/2 bent (with Inspection hole)

20 pcs

FV647AQ

Inlet: directly connected to 15A flexible pipe, Outlet: Rc 1/2 straight (with Inspection hole)

20 pcs

FV648AQ

Inlet: directly connected to 15A flexible pipe, Outlet: Rc 1/2 bent (with Inspection hole)

20 pcs

FV649AQ

Inlet: directly connected to 20A flexible pipe, Outlet: Rc 3/4 straight (with Inspection hole)

20 pcs

Flexible Hose Gas Cock with Inspection Hole

GB341PZ/343PZ/341Z/343Z

YF-48K/YF-40K

Product passed conformity test

Controllers /Shutoff ValvesFlexible Hose Ball Gas Cock (Waterproof)

Alarms

GB374PZR5-1015

Inlet: directly connected to 15A flexible pipe, Outlet: Rc 1/2 straight (with socket type
Inspection hole, made of zinc)

Gas Meters

YF-40KG

Packaging
Unit

Specifications

Product passed conformity test

Regulators

GB341PZ

GB341ZYF-48K● Specifications

YF-40K● Specifications
Packaging
Unit

Specifications

Model

Specifications

Packaging
Unit

GB341PZ

Ball

Rc 1/2 straight (with Inspection hole)

40 pcsYF-48K

Rc 1/2 straight (with Inspection hole)

50 pcs

GB343PZ

Ball

Rc 1/2 bent (with Inspection hole)

40 pcs

YF-40K

Rc 1/2 bent (with Inspection hole)

50 pcs

GB341Z

Ball

Rc 1/2 straight

40 pcs

GB343Z

Ball

Rc 1/2 bent

40 pcs

Flexible Hose Gas Cock

YBF-48C, YF-48Z, FV-141C, FB-15R
Model

FB-15R

Specifications

Packaging Unit

FV-141C

Rc 1/2 straight

40 pcs

FV-143C

Rc 1/2 bent

40 pcsG331N

Rc 1/2 straight

40 pcs

G333N

Rc 1/2 bent

40 pcsRc 1/2 straight

50 pcs

YBF-48C

Ball

YBF-40C

Ball

Rc 1/2 bent

50 pcsYF-48Z

Rc 1/2 straight

50 pcs

YF-40Z

Rc 1/2 bent

50 pcs

FB-15R

Ball

Rc 1/2 straight

60 pcs

FB-15L

Ball

Rc 1/2 bent

60 pcsTechnical
Documents

FV-141C

Bulks /
Vaporizers● Specifications

Product passed conformity test

YF-48Z

Hoses /
Gas Cocks

Model

82

LPガス機器カタログ_E_064-089_cs6_x4.indd

82

2019/09/27

8:21:10

Hitachi Metals Flexible Pipe / Coupling

Stainless Steel Gas Flexible Pipe /Coupling (PUSH IMPACT ®)Hitachi Metals SOFLEX ®
Flexible Pipe

Pitch (per 10 thread)

Structure
φD
φd o
φd i

Model

Size

Steel Strip
Thickness

10A
15A
20A
25A

0.20
0.20
0.20
0.25

t2

t1

t3

Original Pipe
Protrusion Height Wave Shape (Reference) Covering (Indentation)
Outer
Inner
Pitch
(Reference)
Thickness / t1
Diameter (do) Diameter (di) (P: 10 pitch)
(R1)
(R2)
(h)
14.2
11.5
34.0
1.15
0.7
1.00
0.60
18.4
15.0
38.0
1.50
0.7
1.10
0.60
24.2
20.8
42.0
1.50
0.8
1.20
0.60
30.8
25.0
60.0
2.65
1.1
1.60
0.60

10A×30m
15A×30m
20A×30m
25A×30m* Covering color is beige

t3

(R2)

φD
φd o
φd i h

(R1)

FV2

Size

K10×30S-L
K15×30S-L
K20×30S-L
K25×30S-L

Covering

Covered Pipe

Crest Height(Reference) t2

Covering Thickness(Reference) t3

Number of Crests(Reference)

Outer Diameter
(D)

0.15
0.15
0.15
0.15

0.75
0.75
0.75
0.75

40 protrusions
50 protrusions
65 protrusions
80 protrusions

15.7
19.9
25.7
32.3

Coupling (Push Impact®)
Structure
Flat-to-flat distanceof Hexagon a

Beforeinstallation

After
installation

Equipped with a leak detection system that can detect gas leaks in the
coupling when the pipe is damaged by nails into the flexible pipes or the
like.
●One side thread socket

1

Main Unit

8

Watertight Packing

2

Nut

9

Fireproof Packing

3

Packing

10

Watertight O Ring

4

Retainer

11

Stop Ring

5

Moving Flake

12

SUNMAP*

6

Spring13

Spring Guide

7

Indicator(*) Name of Nitto Denko Co.

Dimensions
Size
R
1/2B
10A
1/2B
15A
3/4B
20A
3/4B
25A
1B

●One side threaded elbow joint

L
57
63
70
84
87

φA
φ27
φ32
φ38
φ45
φ45

59
65
72
86
89

●2 side mechanical socket●Branch joint

Model

Model
FIS

10-L
15-L
20-L
25-L
25×1-L

Size

10A
（1/2）
15A
（1/2）
20A
（3/4）
25A
（3/4）
25A
（1）

Model
10-L
15-L

FIL

Size

10A
（1/2）
15A
（1/2）

Number in parentheses indicate male thread dimension●Satellite Joint

Model
FIW

10-L
15-L
20-L
25-L

Size

10A
15A
20A
25A

●Additional Branch Joint* Number in parentheses indicate malethread dimension

FIST

Model

10×10-LSize

10A×10A

FIBT

Model
10-L

Size
10A

(Unit: mm)
Flat-to-flat distance of Hexagon a
24
29
35
41
41

10×10×10-L
10×10×15-L
15×10×10-L
15×15×10-L
15×15×15-L
20×10×10-L
20×10×20-L
FIT
20×15×15-L
20×20×10-L
20×20×15-L
20×20×20-L
25×20×10-L
25×25×10-L
25×20×20-L
25×25×20-L

Size

10A×10A×10A
10A×10A×15A
15A×10A×10A
15A×15A×10A
15A×15A×15A
20A×10A×10A
20A×10A×20A
20A×15A×15A
20A×20A×10A
20A×20A×15A
20A×20A×20A
25A×20A×10A
25A×25A×10A
25A×20A×20A
25A×25A×20A

Parts
●

Elbow Joint with Seat

● Pedestal Elbow Joint with Pedestal● Satellite Screw Joint● Branch Screw Joint ● Header

C type● K Type Branch Saddle

A typeB type83

LPガス機器カタログ_E_064-089_cs6_x4.indd

83

2019/09/27

8:21:13

JFE made Flexible Pipes / Coupling

Hoses / Gas Cocks

Flexible Pipe/Neo-Joint(Flexible Pipe Coupling)

JFE Coupling■ Structural drawing of One-Touch
Flexible Pipe Coupling

Winding Length L

LIA Flexible
pipe Pipe
LIA Flexible

Pitch 10 threads

Waterproof
packing

φdo
φdi

φD

HolderSeal packing

Ring sheet

Main Unit
Weight

Push
ring

tl

t3

Coating

t2

(R1)

φt 1

φdi

φD
φdo

(R2)

Outer
Diameterdo

Inner
Diameterdi

Pitch(10 thread)10A

0.20±0.02

14.2 −0.25

11.5±0.30

15A

0.20±0.02

18.4 +0.15

15.0±0.3020A

0.20±0.02

24.2±0.20

25A 0.25±0.025

30.8±0.25

+0.15

−0.25

Covered Pipe

Covering

Crest Height Film (Indentation)(Reference)

Crest
Heightt2

Film Thickness(Reference)t3

Numberof Crests

Outer
Diameter
D

R1

R2

h

Thickness
t1

34.0±2.0

0.7

1.0

1.15

0.60−0.1

0.15−00.75

4015.7 −0.4

38.0±2.0

0.7

1.1

1.50

0.60−0.1

0.15−00.75

4919.9 −0.420.8±0.40

42.0±2.0

0.8

1.2

1.50

0.60−0.1

0.15−00.75

6425.7 −0.4

25.0±0.50

60.0±2.0

1.1

1.6

2.65

0.60−0.1

0.15−00.75

7932.3 −0.4

+0.2
+0.2
+0.2
+0.2

Winding
LengthL(m)Part
Number30.0−034030130.0−034030230.0−034030330.0−0340304[Structural drawing of Neo-Joint]

Neo-LIA One-Sided Screw Socket

Sealing Packing

Snap Ring
Fireproof Packing

Water Discharge Packing O Ring
Push Ring
Waterproof Packing (T Type)

Retaining Clip

Permselective Member

Main Unit

Controllers /Shutoff Valves

Size
10A×1/2
15A×1/2
20A×3/4
25A×3/4
25A×1

Structure

Alarms

Coupling (Neo-Joint)
Part Number
NFP-01
NFP-01
NFP-01
NFP-01
NFP-01Radius(Reference)

Gas Meters

Size

Original Pipe
Copper Strip
Thicknesst

Neo-LIA Branch Joint
Part Number
NFP-02
NFP-02
NFP-02

Size
10A×10A×10A
15A×10A×10A
15A×15A×15A

Part Number
NFP-03
NFP-03
NFP-03Size
15A×1/2×15A
20A×1/2×20A
25A×1/2×25A[Advantages of Neo-joint]
1. Sealing performance becomes more stable owing to root
sealing of the flexible pipe.
2. Human error is suppressed due to stable construction quality.
3. Assembly is simpler and easier.

Neo-LIA Socket

Neo-LIA L-type flexible

Size
10A
15A
20A
25A

Part Number
NFP-06
NFP-06

Size
10A
15A

Hoses /
Gas Cocks

Part Number
NFP-04
NFP-04
NFP-04
NFP-04

Regulators

Neo-LIA Branch Screw Branch Joint* Permselective material has air permeability as well as waterproof property.
Thus, in case of unexpected nailing, it passes gas coming along an innersurface of coating and helps to find gas leakage due to nailing.

Parts
Elbow joint with seatHalf-saddle fixing bracket

Pipe cover

Flexible pipe protective cover

Sleeve pipe (green)

Airtightness test cap

Pipe cutter

Coating peeler

Marking Tool for Neo

Bulks /
Vaporizers

HeaderTechnical
Documents

84

LPガス機器カタログ_E_064-089_cs6_x4.indd

84

2019/09/27

8:21:16

Mechanical Self-Recording Pressure Meter / Pressure Meter / Spare Parts

Mechanical Self-Recording
Pressure Meter

ER12-24M/Recording Chart● Specifications
Product / Model
ER12-24M

For 24minutesWorking Pressure

Connection

Main Unit
WeightPackagingUnit

1.5 to 12.0 kPa

3/8B
Hose end

Approx.
3.3 kg1 pcs

Rubber pump, recording chart 1 box (100 pages) ,size C battery, portable case

Accessory* Example for the low pressure airtightness test to check the conformity to specified criteria■ Appearance Drawing
260

182

160

ER12-24M

196

Passed voluntary inspection of Japan LP Gas
Appliances Inspection Association

55

Recording Chart
Front face

Right side face

● Recording Chart Specifications
Item

Minimum Scale

Packaging Unit

Recording Chart for ER12-24M

0.2 kPa

30 boxes (each 100 sheets)

Recording Chart for ER5-7D

0.2 kPa

30 boxes (each 10 sets)

Pressure Meter

Pressure Meter Spare Part

Tasimeter/Pressure Meter

Siphon Pipe / Reducer (Joint Fitting)● Tasimeter Specifications
Pressure

Size

Connection

Packaging Unit

75φ

G3/8
Male screw

1 pc

10 kPa
20 kPa

10 kPa

50 kPaI type● Pressure Meter Specifications
Pressure

Size

Connection● Siphon Pipe Specifications

Packaging Unit

Item

Connection

Packaging
Unit

0.2 MPaI type siphon pipe

R 1/4, R 1/4

1 pc

0.3 MPa

L type siphon pipe

R 1/4, R 1/4

1 pc

0.1 MPa

0.4 MPa
0.6 MPa
1.0 MPa

75φ

G 3/8
Male screwThis is a joint fitting for R 1/4 pipe
connections.

1 pc

1.5 MPa● Reducer (Joint Fitting) Specifications

2.0 MPa
2.5 MPa
3.5 MPa* Use the meter with a scale equal toor less than 1.5 to 2 times of normalpressure (for high pressure) value.

2.0 MPa

L typeG 3/8×R 1/4

Material

Gauge Side
Connection

Pipe Side
Connection

Packaging
Unit

Brassmade

G 3/8

R 1/4

1 pc

85

LPガス機器カタログ_E_064-089_cs6_x4.indd85

2019/09/27

8:21:18

Electric Diaphragm-type Self-Recording Pressure Meter

Hoses / Gas Cocks

Electric Diaphragm-type SelfRecording Pressure Meter

SAVER PRO II● Specifications
Model
Item
Product Item
Application
Target Fluid
Measurable Pressure
Range
Minimum Display Scale

GLT-SPLP1 (GLT-SPLP1-PC for PC transfer type)
SAVER PRO II and SAVER PRO II PC transfer type
Electric Diaphragm-Type Self-Recording Pressure Meter for LP Gas
Airtightness/ leakage test and pressure measurement of regulators
LP gas, air-0.5 to 10.0 kPa

Pressurization Method
Decompression Method
Power Supply
Operating Temperature
Operating Humidity
Storage Temperature
Maximum Applied
Pressure
External Dimensions
WeightAccessory

19.6 kPa
H153 × W183 × D40mm (without protrusion)
770 g or less (main unit only including batteries)

Dual-end quick coupling detection hose, AA alkaline battery × 6, Instruction
manual, Guarantee card, User registration card, Manual rubber pump, SAVER
PRO data management system (Note 1), PC connection cable (Note 1)

Alarms

Passed voluntary inspection of Japan LP Gas
Appliances Inspection Association

Gas Meters0.01 kPaLCD Panel 128×64 resolution
Reflective (Dark Gray) No Highlights
By manual rubber pump
By manual valve
AA alkaline battery × 6-10ºC to +60ºC
35 to 85% RH (without condensation)-20˚C to +60ºC

Display(Note 1) For operation check of recent personal computers, please contact to AIM
TECH Co. Ltd.

7-inch Screen Tablet

SAVER PRO Smart

SAVER PRO SmartControllers /Shutoff Valves

Pressure Sensor Device

Regulators● Specifications

Display

Power Supply

Accessory

98.1 kPa
W74×H146×D38 (mm)420 g

Dual-end quick coupling detection hose, rubber pump, dedicated battery
charger, strap with hanging type hook, instruction manual, SAVER PRO
data management system, guarantee card, user registration card

CPU
System Memory
Built-in Memory
Battery
Main Unit Dimensions/
WeightLCD size
Display Resolution
CameraInterface
Wireless LAN
BluetoothAccessory

H199×W118.8×D10.4 (mm)/ 330 g
7 inches
1,280×800 dots
Main: 8 million pixels (with flash), Sub: 2 million pixels
Micro USB, Head phone terminal, microSD card,
Digital display output terminal (HDMI micro)
Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 2.1 +EDR

USB (charging) Cable, AC Adapter (charging), LCD Display
Protective Film (Applied by Customer)

Technical
Documents

Operating Temperature
Operating Humidity
Storage Temperature
Maximum Applied
Pressure
External Dimensions
Weight-0.5 to 10.0 kPa
0.01 kPa (0.2 kPa in Chart mode)
LCD with a white backlight,
Power indicator, Red LED, Communication indicator, Green LED
By rubber pump
By manual valve
Lithium ion polymer rechargeable battery: usable in a continuous:
approx. 200 hours-10ºC to +40ºC
35 to 85% RH (without condensation)-20ºC to +60ºC

Wi-Fi type (AIM-TAB-WB),
3G+Wi-Fi type (AIM-TAB-GB)
Samsung S5PC210 1.2GHz Dual Core
1GB LPDDR2
16 GB eMMC
3.7 V 3,850 mAH lithium polymer battery,
usable continuously approx. 5 hours

Model

Bulks /
Vaporizers

Pressurization Method
Decompression Method● Specifications
GLT-SPL3
Electric Diaphragm-Type Self-Recording Pressure Meter for LP Gas
Airtightness / leakage test and pressure measurement of regulators
LP gas, air

Hoses /
Gas Cocks

Model
Product Item
Application
Target Fluid
Measurable Pressure
Range
Minimum Display Scale* To use the Model 7-inch Screen Tablet 3G+Wi-Fi on 3G line, an agreementwith a mobile carrier company is required.

86

LPガス機器カタログ_E_064-089_cs6_x4.indd

86

2019/09/27

8:21:19

Gas Related Components

Adapter

Gas Leak Inspection Spray

Connection Plug

Leak Checker

JG101C
Passed voluntary inspection of Japan LP Gas Appliances Inspection Association● Specifications● Specifications

Model

Item

Packing Unit

JG101C

Hose gas cock connection plug

20 pcsItem
Leak Checker

Capacity
NET 360 ml

Target Gas
Packing Unit
Carbon dioxide
40 pcsHose Band

Operation Error Prevention Cap

Hose Band (clip type)

Safety Cap*Only compatible with Fujii Gokingas cocks
ø34

Operation Error Prevention Cap

44● Specifications
Item

Standard
Inner diameter (free): less than 15.5 mm
Inner diameter(maximum): less than 18.0 mm
Knob length: 15 to 20 mm

Clip Type Hose
Band

35

Passed voluntary inspection of Japan LP Gas Appliances Inspection Association

Packing Unit
2,000 pcs
(100×20)● Specifications
Model
CM-20Y

Dimensions
Outer diameter ø34
Inner diameter ø30

Packing Unit
400 pcs(50×8)(Inner Diameter ø30)

Gas Cock CoverAirtight Gas Cock Cap

GC95H/GC95C● Specifications
For hose end

Item
Plastic Gas Cock CoverFor socket● Specifications
Item

Model

Packaging Unit

Airtight Gas Cock Cap for Hose End

GC95H

20 pcsAirtight Gas Cock Cap for Socket

GC95C

20 pcsPackaging Unit
50 pcsGas Pipe Caution Sheet

Hose End Cap

Double● Specifications
Item
Gas Pipe Caution Sheet Single

SingleGas Pipe Caution Sheet Double

Passed voluntary inspection of Japan LP Gas
Appliances Inspection Association● Specifications
Item
Hose End Cap

Packaging Unit
200 pcs

87

LPガス機器カタログ_E_064-089_cs6_x4.indd

87

2019/09/27

8:21:21

Low Pressure LP Gas Electric Generator

Hoses / Gas Cocks

Low Pressure LP Gas Electric
Generator

EU9iGP/EU15iGP

Use LP gas to generate power in an emergency!

EU9iGP

EU15iGPGas Meters
Alarms● Specifications
EU9iGP
57 cc

98.5 cc

100 V − 900 VA

100 V − 1500 VA

AC

Rated Output

EU15iGPDC

Controllers /Shutoff Valves

Model
Engine Displacement

12 V − 8A (Exclusively for charging 12V battery)Frequency

50/60 Hz“ い号 ” LPG (low pressure)

Fuel
Operating Temperature Range-15ºC to 40ºC

Rated Gas Consumption

0.21 Nm3/h

Dry Weight
External Dimensions
Noise Level

0.33 Nm3/h

13.4 kg

21.0 kg

W451×D242×H379 (mm)W512×D290×H425 (mm)79 to 86 dB/LWA (1/4 load to rated load)

82 to 91 dB/LWA (1/4 load to rated load)
Yes

Eco-Throttle

Regulators

Parallel Operation

Yes

Fuel Shutoff Mechanism

Automatic (Built-in Shutoff Valve)

Manufactured by

Honda Motor Co., Ltd.

EU9iGP/EU15iGP Gas Supply Box

Hoses /
Gas Cocks

Fuel Gas Supply Box

This box fulfills the role of preventing CO poisoning accidents from indoor use,
and is necessary to safely use low pressure LP Gas generators according to
the LPG law.
● Specifications
ApplicableContainer Box
Connection
Gas Hose

For EU9iGP, EU15iGP

W302×H314×D141 mm (without protrusion)

Box Color

Beige

Supply SideR 1/2

Generator Side

Quick coupling (complies with applicable LPG laws, outdoor)

Total Length

4500 mm
Inner diameter: 10±0.5 mm
Outer diameter: less than 19 mm
Flexible pipe ball gas cock with inspection hole

Hose Section

Technical
Documents

Gas Cock Type

External Dimensions

Bulks /
Vaporizers

Product Name

EU9iGP
EU9iGP
Gas Supply Box (for generator 5 m)

* Connection between Fuel Gas Supply Box and LP gas feeding pipe must be performed by a certified
LP gas system specialist.

Various Options*See the next page for EU9iGP/EU15iGP exclusive options.

88

LPガス機器カタログ_E_064-089_cs6_x4.indd

88

2019/10/02

8:40:02

Low Pressure LP Gas Electric Generators

Examples of Usable Electric Appliances

Guidelines for Generator Use

Households, shelters including civic halls

Fuel Gas Supply Box

Can be used with household appliances such as lighting, mobile phone charging, personal
computers, heating, and LP gas water heaters.

Total
647W

LP gas is supplied by
the gas supply box.
Mobile Phone
Charger
2W

Operating Time

Rated Output

With a 50 kg cylinder

900VA

About 110 hours*

PC

Electric Lap
Blankets
50W

25W

CD Radio andCassette Player
70W

2 Incandescent
Bulbs
100W×2

LP Gas Water
Heater300W*Engine oil may need to be replenished.

Companies, retail stores, public facilities, clinics, etc.
Fuel Gas Supply Box

Can be used with electronic devices in companies and retail stores such as floodlights,
heaters, PC, and commercial equipment.

Total
1392W
LP gas is supplied by
the gas supply box.

Floodlight
400W

With a 50 kg cylinder

1500VA

PC
25W

Resistor
25W

Television
140W

Halogen Heater
800W

Total
3000W

Supports power generation up to3000 W with 2 units operating in parallel

Operating Time

Rated Output

Mobile Phone Charger
2W

About 74 hours*

Can also be used with high power
output electrical equipment*Engine oil may need to be replenished.

Low Pressure LP Gas Electric Generators

Floodlight
400W

Deep Well Pump
2000W

Electric Drill
600W

EU9iGP/EU15iGP Option● The following dedicated options are available for the low pressure LP gas generator EU9iGP/EU15iGP.

■ Soundproof Box Noise value and soundproof structure reducenoise level by 6 to 10 dB

EU9iGP

EU9iGP■ Charge Cord

■ Storage Cover C over to protect the generator from water anddust while in storage

EU9iGP

EU9iGP■ LP Gas Electric Generator Hose ■ Parallel Operation Cord Y ou can double the output by connecting
two generators.

Used for removing DC power
supply.

Inner diameter: 10±0.5 mm
Outer diameter: less than 19 mm

EU9iGP
EU9iGP■ Engine Oil
Before power generation, check theengine oil and refill as necessary.
Honda Genuine Ultra-U General-Purpose Oil(SAE 10W-30)

Connection example of 3000 VA
by operating 2 units of EU15iGP in parallel.

89

LPガス機器カタログ_E_064-089_cs6_x4.indd

89

2019/09/27

8:21:24

Bulk Supply Systems / Vaporizers

Bulk Supply
Systems /Vaporizers■■ Bulk Storage Unit■■ Vaporizer■■ Automatic Changeover
Equipment for Liquid
Gas

Gas Meters

Here we introduce a variety of equipment including bulk
supply systems and vaporizer equipment.
Horizontal Bulk Storage Unit P.91

Vertical Bulk Storage Unit P.93

Thermally Insulated Bulk
Storage Unit P.95
Alarms500BB

Disaster Protection Bulk
Storage Unit P.96

Controllers /Shutoff Valves

500AB

980AP

Hot Water Circulation Type
Vaporizer P.102

VP-S30EC

VP-S30W

Regulators

Electric Type Vaporizer P.97

Gas Fired Consumption
Vaporizer P.103

VP-S100EC

Automatic Changeover Equipmentfor Liquid Gas P.104

Hoses /
Gas Cocks

YAK-300(K)VP-S200WC

Optional Parts for Automatic Changeover
Equipment for Liquid Gas P.105

Bulks /
Vaporizers

BAC-LTN/LTS

Relay Panel

Technical
Documents

VP-S100GC

Exchange Units

90

LPガス機器カタログ_E_090-105_cs6_x4.indd

90

2019/10/03

10:56:56

Horizontal Bulk Storage Unit

Horizontal Bulk Storage Unit

150A-10/300AB/500AB/980AB(with Standard Accessories)

150A-10300AB

500AB/980AB

A

■外観図
■外観図

■ Dimension Drawing

A A

■外観図
■外観図

A

A

A

D
F

C C
F D
D

D

C

φE

φE

G
B

G
B

φEφE

A

F F

D
C C
FD D

F
F F

G G
B B

C

D

A A

A A

C

A

C

D

C

φEφE

F F

φE

φE

G
B

G
B

F

F

A

A

D

C

C C
D D

φEφE

G G
B B

F

F

F F

φE

G
B

G
B

φE

φE

G
B

G
B

G

G

G G
B B

500AB

A A
C

D

φE

C
Filling Filling
D Stage StageC C
Filling
Filling
D D Stage
Stage

φEφE

980AB

G G
B B

■外形寸法
（単位（単位
：mm）
■外形寸法
：mm）

項目 項目

型式
型式
■外形寸法
■外形寸法
（単位
（単位
：mm）
：mm）

Ａ
Ａ
（幅）（幅）

C（注）C（注）
（高さ）
（高さ）

Ｂ
Ｂ
（奥行）
（奥行）

■ Horizontal Type Outer Dimensions (Unit: mm)

型式
型式

150A-10
150A-10
項目
項目
300AB300AB

Model

150A-10
150A-10500AB500AB

150A-10
300AB

500AB
500AB

500AB
■仕様
■仕様
980AB
980AB
980AB

■仕様
■仕様項目 項目

項目
項目

986986 1,545 1,545

D

731 731

C（注） 986 986
Ｂ Ｂ 670 670 C（注）D D
Item
(note)（高さ）1,159（奥行）（幅）（幅） 1,610
1,610（奥行）(height)
A (wide) 850 850B（高さ）(deep)
C 1,159
Ａ Ａ 1,320 1,320

913 D913

731731 1,116 1,116

1,320
1,3201,740 1,740

670670 1,050 1,050

1,320

670

986

1,740
1,740

1,610

850

1,159

1,740
1,425
1,425

1,050
1,855
1,855

1,545 1,421
1,421

1,116

2,068

1,425

1,855

1,421

1,610
1,6102,068 2,068

300AB
300AB
980AB980AB

D

2,068
2,068
型式 型式

1,1591,855 1,855
850850 1,425 1,425 1,159
1,545
1,545

1,050
1,050

150A-10
150A-1033
内容積内容積0.365ｍ0.365ｍ型式
型式
150A-10
150A-10■ Specifications
設計温度
設計温度 (Unit: mm)

内容積
内容積
設計圧力
設計圧力

3 3
0.365ｍ0.365ｍModel

Item 耐圧試験圧力
設計温度
設計温度
耐圧試験圧力Inner
Volume
設計圧力
設計圧力
気密試験圧力
気密試験圧力

150A-10

145kg
145kg

約180kg
約180kgInfill Weight
Bulk Storage Weight631631 1,016 1,016

631

813813 1,321 1,321

1,016
1,016

813

1,321
1,321 1,016

1,321

3

40ºC

500AB

1.23 m3

495kg495kg

1.81.8MPa
MPa 1.8 MPa
約480kg
約480kg
約300kg
約300kg
295kg
295kg
495kg
495kg

Pressure Resistance Test Pressure
Airtightness Test Pressure

813
E 813

3 3
1.8 MPa
1.8 MPa
1.23ｍ
1.23ｍ

40℃
40℃2.7 Mpa
2.7 Mpa

295kg295kg
2.72.7Mpa
Mpa

145kg145kg

充てん質量
充てん質量

バルク貯槽質量バルク貯槽質量300AB

0.741.8m1.8
MPa
MPa
1.8 MPa
1.8 MPa

3

E E

F

E
F F

F

620 620G G

F 800 800

G

620620 900 900

620 620800 800

620620 1,000 1,000

620

620

800800 1,150 1,150

800800 1,350 1,350

800
800（注）安全弁放出管の高さを含む。

900900

900
1,150
1,150

1,000
1,000
（注）安全弁放出管の高さを含む。

1,000
1,350
1,350

1,150
1,350
（注）
（注）
安全弁放出管の高さを含む。
安全弁放出管の高さを含む。

500AB500AB
980AB980AB(Note) Includes height of the Safety Valve Discharge Pipe.
3
3
3
3
1.23ｍ1.23ｍ
2.44ｍ2.44ｍ
500AB
500AB
980AB
980AB
40℃ 40℃

300AB
300AB

約180kg
約180kg

気密試験圧力
気密試験圧力バルク貯槽質量バルク貯槽質量DesignPressure

300AB300AB

3 3
0.74ｍ
0.74ｍ

913

1,116
1,116

3
3
0.74ｍ0.74ｍ

0.365 m

耐圧試験圧力耐圧試験圧力
充てん質量
充てん質量
DesignTemperature

731

913913 1,421 1,421E

631 631

2.7 MPa

約480kg
約480kg

約300kg
約300kg

1.8 MPa

3 3
2.44ｍ
2.44ｍ

980AB

2.44 m3
980kg980kg

約1,000kg
約1,000kg
980kg
980kg

約1,000kg
約1,000kg

145 kg295 kg

495 kg980 kgApprox. 180 kg

Approx. 300 kg

Approx. 480 kg

Approx. 1,000 kg

91

LPガス機器カタログ_E_090-105_cs6_x4.indd

91

2019/09/27

9:02:21

Bulk Supply Systems / Vaporizers

Horizontal Bulk Storage Unit

Horizontal/Vertical Bulk Storage Unit Horizontal/Vertical Bulk Storage Common Regulator■Commercial Two Stage Pressure Reduction Integrated Regulator
M28×1.5

M28×1.5

M28×1.5

Union Nut

486±3

（505）

Union Nut

（505）

（486）

３/４ＢUnion

140

191

１ＢUnion

RMLB20ARMLB35A

Capacity (kg/h)

20

35

Inlet Connection

３/４ＢUnion

140

１ＢUnion

191

RMLB20A-HL

RMLB35A-HL

20

35

20A Union

25A Union

Gas Meters

Model

M28×1.5 Union

Outlet Connection

20A Union

25A Union

Regulated Pressure (kPa)
Bulk Storage Unit Type
AuxiliaryPart Set■For Apartment Bulk Use Parent-Child Type Pressure Regulator (Leak Detector)

M28×1.5

Union Nut

Union Nut

2.55 to 3.30
Horizontal

VerticalHorizontal

300 kgHorizontal
A (K)VerticalHorizontal
B (K)Vertical

T (K)

V (K)

C (K)

E (K)

500 kg

S (K)

G (K)

U (K)

W (K)

H (K)

M (K)

980 kg

─

G (K)I (K), H (K) (Note)

X (K)

─

Vertical(Note) H(K): 500 AJ, 980 AJ.

■Commercial Two Stage Pressure Reduction Integrated Regulator■For Apartment Bulk Use Parent-Child Type Pressure Regulator (Leak Detector)
M28×1.5 Union Nut

M28×1.5 Union Nut

M28×1.5
Union Nut

W22.5 Left 14 Threads/inch

Sleeve Joint (L)(φ10-R1/4)
(262)

(182)

579 ±6SO

579 ±6

(182)

(262)

(199)

RMLBF-50HL

Ｐ０

KLPB-10PM

RMLBF-50

Capacity (kg/h)

1050

Inlet Connection

POL（W22.5 14 Threads）

Outlet Connection

Rc 3/4

1 1/4B
Union

Regulators

1 1/4BUnion

Model

0

1 1/4B
Union
250

64

Ｎ

ＰＡ

Rc1/2

LP

０ 3１２０１ K

Rc3/4

RMLBF-50HL(K)(Note)

50

50
M28×1.5 Union

32A Union

32A Union

32A Union

Regulated Pressure (kPa)
AuxiliaryPart Set

1/4B Plug

(149)

R3

ＪＡ

Rc1/2

カ

B － 10ＧＬＰ～１．５６ＭＰ Ｑ10Ｒ
．0７

245±3

(567)

EFV50

Ｓ

Controllers /Shutoff Valves

Sleeve Joint (L)(φ10-R1/4)

垂 直 取付Ｐ
２．８ｋ

AlarmsHorizontal Bulk Storage Regulator

Horizontal Bulk Storage Unit

2.55 to 3.30
Auxiliary Part Set Q/R(K)──

300 kg

─

─

─

─
─

500 kg─

Auxiliary Part Set F（K）─Auxiliary Part Set （J K）

980 kg─

Auxiliary Part Set F（K）

Auxiliary Part Set （J K）

Auxiliary Part Set （J K）

Hoses /
Gas Cocks

150 kg(Note) For 980 AJ only

■For Forced Vaporization Dual Step Primary Regulator■For Power Bulk Dual Step Pressure Reduction Integrated Regulator
M28×1.5
Union Nut

M28×1.5
Union Nut

(321)
JIS20K 15A
Flange

O

S

S

(308)

Bulks /
Vaporizers

567 ±6

垂 直取付

垂 直取付

O

M28×1.5
Union Nut

JIS20K 25A
Flange1 1/4B
Union

124

124

Model

RMBCF-35A

RMBCF-50A

RMLBF-75(TH)Capacity (kg/h)

35

50

75

M28×1.5 Union

Outlet Connection

25A Flange

15A Flange

500 kg980 kg

32A Union（kPa）
2.55 to 3.30

0.057 to 0.083（MPa）

Regulated Pressure
AuxiliaryPart Set

Technical
Documents

Inlet Connection

Auxiliary Part Set K（K）

Auxiliary Part Set K（K)

Auxiliary Part Set F（K)

92

LPガス機器カタログ_E_090-105_cs6_x4.indd

92

2019/09/27

9:02:29

Vertical Bulk Storage Unit

Vertical Bulk Storage Unit

150B-10/300BB/500BB/980BB(with Standard Accessories)

150B-10300BB

500BB/980BB

F

■■外観図
Dimension Drawing
■外観図

F

F

F

F

F

B

B
B

B

B

B

G

G

D C

D C

G

G

D C

D C

A

A

φE

φE
φE
D

φE

C

C

φE

φE

A

A

D

A

A

■ Vertical
External
■外形寸法
■外形寸法
（単位：mm）（単位：mm）Dimensions
型式Model
型式

（注）-2
Item
(Note 1)
2)
C(NoteＢ
Ｂ B (depth)C（注）-2C
Ａ（注）-1
項目Ａ（注）-1(width)(height) D
A
（奥行）
（奥行）
（高さ）
（高さ）
（幅） （幅）項目

150B-10150B-10
150B-10300BB 300BB
300BB

727

727

727 631885

885500BB 500BB

1,064 1,064

980BB 980BB

1,374 1,374

500BB
980BB

型式

E

EE

F

631

631
631

502 502502

502
502 5021,710 1,710

813

1,840 1,840

1,016 1,016

813
813

779 779779

675
675 675

2,168 2,168

1,321 1,321

1,420 1,420
1,420

885 1,172 1,172 1,172

1,818 1,818

1,064

1,942 1,942
2,338 2,338

1,438 1,438
1,818 1,818

1,438
1,818

1,818

1,710

1,942

1,840

2,338

1,016

953

F F

GG

953

953

825

1,230 1,230

825

G

825

1,065 1,065

2,168
1,321
1,230
1,065
（注）-1
（注）-1
プロテクター取っ手を含む。
プロテクター取っ手を含む。
（注）-2
（注）-2
安全弁放出管の高さを含む。
安全弁放出管の高さを含む。

(Note 1) Includes protector handles. (Note 2) Includes height of the Safety Valve Discharge Pipe.

■ Specifications■仕様■仕様
項目Item項目

DD

1,698 1,698
1,698

1,374

631 631

型式

Model

内容積
内容積
Inner
Volume150B-10150B-10150B-10

300BB
300BB 300BB

330.365ｍ0.365ｍ
0.365
m3

0.74ｍ30.74ｍ
0.743 m3
40℃

設計温度
設計温度
DesignTemperature

980BB
980BB
980BB

1.23ｍ31.23
1.23ｍ
m33

3
2.44ｍ
2.4432.44ｍ
m3

40℃

40ºC

設計圧力
設計圧力

1.8 MPa1.8 MPa

耐圧試験圧力耐圧試験圧力2.7 Mpa2.7 Mpa

Design Pressure

500BB500BB
500BB

1.8 MPa

Pressure Resistance Test Pressure

2.7 MPa

1.8 MPa1.8 MPa

気密試験圧力
気密試験圧力Airtightness
Test Pressure
充てん質量
充てん質量

バルク貯槽質量バルク貯槽質量Infill Weight

Bulk Storage Weight

145kg 145kg

295kg 295kg

約150kg約150kg145 kg

約300kg約300kg
295 kgApprox. 150 kg

Approx. 300 kg

1.8 MPa495kg 495kg

980kg 980kg

約470kg約470kg
495 kg

約1,000kg
980約1,000kg
kg

Approx. 470 kg

Approx. 1,000 kg

93

LPガス機器カタログ_E_090-105_cs6_x4.indd

93

2019/09/27

9:02:30

Bulk Supply Systems / Vaporizers

Vertical Bulk Storage Unit

Vertical Bulk Storage Regulator Unit

Vertical Bulk Storage Unit

*See “Vertival/Horizontal Bulk Storage Unit” on page 92 for 20 kg/h and 35 kg/h commercial use and apartment use units.
■Commercial Two Stage Pressure Reduction Integrated Regulator
M28×1.5 Union Nut

W22.5 Left 14 Threads/inch

Vertical Installation Sticker Attached
垂 直 取付

Ｎ

ＰＡ

S
O

カ

LP

ＪＡ

B － 10Ｓ

Ｇ

ＬＰ～１．５６ＭＰ Ｑ10Ｒ
．0７

245±3

(567)

EFV50

Ｐ
２．８ｋ

０ 3１２０１ K

250

Ｐ０

Model

KLPB-10PM

Capacity (kg/h)

1050

Inlet Connection

POL (W22.5 14 Threads)

M28×1.5Union

Outlet Connection

Rc 3/4

RMLBF-50(V)

32A Union

Regulated Pressure (kPa)

2.55 to 3.30
─

Auxiliary Part Set Q/R (K)150 kg300 kg─

500 kgAuxiliary Part Set N（K)

980 kgAuxiliary Part Set N（K)■For Apartment Bulk Use Parent-Child Type Pressure Regulator (Leak Detector)■For Forced Vaporization Dual Step Primary Regulator

M28×1.5Union Nut
Vertical Installation Sticker Attached

Vertical Installation
Sticker AttachedSleeve Joint (L)(φ10-R1/4)(262)

M28×1.5
Union Nut

124

垂 直取付

Vertical Installation
Sticker Attached

Controllers /Shutoff Valves

垂 直取付

垂 直取付

(321)
S
O

124

70

Model

RMLBF-50HLV(K)RMBCF-35A(V)Capacity (kg/h)

50

35

Inlet Connection

M28×1.5 Union

Outlet Connection

32A Union

Regulated Pressure

2.55 to 3.30
（kPa）

JIS20K 25A
FlangeRegulators

11/4B
Union

JIS20K 15A
Flange

70

0

EFV50

R3

S

Caution StickerO

1/4B Plug(308)

Vertical Installation
Sticker Attached(182)

579 ±6

M28×1.5
Union Nut

Rc1/2

AuxiliaryPart Set

AlarmsAuxiliaryPart Set

Gas Meters

11/4B
Union

Rc3/4

RMBCF-50A(V)50
M28×1.5 Union

15A Flange

25A Flange
0.057 to 0.083
（MPa）

─

─

─

500 kgAuxiliary Part Set O（K）

Auxiliary Part Set P（K）

Auxiliary Part Set P（K）

980 kgAuxiliary Part Set O（K）

Auxiliary Part Set P（K）

Auxiliary Part Set P（K）

Dual Step Secondary Regulator (Commercial)

Leak Detector (for Apartment)

Hoses /
Gas Cocks

300 kg■For Power Bulk
Dual Step Primary Regulator
M28×1.5
Union Nut

Sleeve Joint (L)(φ10-R1/4)
Vertical Installation
Sticker Attached
(157)

66

Horizontal Installation
Sticker Attached

365 ±3（321）

Caution Sticker

Bulks /
Vaporizers

408 ±3

水平取付

Rc1/2
Steel PipeTH(φ10)

EFV50

(211)

O

S

73
JIS20K 15A
Flange

124

250

11/4B
Union

Model

RMBCF-50A

RL-50A-Ⅱ(TH)Capacity (kg/h)

50

50

50

Inlet Connection

M28×1.5 Union

JIS20K 25A Flange

JIS20K 25A Flange

RL-50HL-Ⅱ(TH)JIS20K 25A Flange

32A Union

32A Union

0.057 to 0.083（MPa）2.30 to 3.30
（kPa）

2.55 to 3.30
（kPa）

Auxiliary Part Set

Mid-Pressure Pipe Set

Auxiliary Part Set 50THV

Auxiliary Part Set 50THV(HL)

Technical
Documents

Outlet Connection
Regulated Pressure

94

LPガス機器カタログ_E_090-105_cs6_x4.indd

94

2019/09/27

9:02:31

Thermally Insulated Bulk Storage Unit

Thermally Insulated Bulk Storage Unit
(Power Bulk)

980AP/1000GV

980AP

1000GV■ Dimension Drawing
A

D

B

980AP

■ Dimension Drawing
A

C

C

φE

D

Filling
Stage

F

G
B

BU-1000GV(KK)(Note) The Filling Stage comes equipped standard.

Ｂ
（奥行）

C（注）
（高さ）

1,050
1,425

(Note) The Maintenance Step is optional.

■ 980AP External Dimensions (Unit: mm)

1,545

AD
B
(width)(depth)
1,116

F
C E
D
E
(height)(outer diameter) 900
1,016

1,813

2,057
1,425
1,441

1,813
1,321

1,441

1,321

1,150

G

1,000

G

A
(width)B(depth)C(height)D(outer diameter)

1,350
1,350

1,374

1,764

2,450

1,321

F
1,150

■ BU-1000GV(KK) External Dimensions (Unit: mm)（注）安全弁放出管の高さを含む。

980AP

Power
Bulk (Hot Water 備考（パワーバルク）
Circulation Type) Principle2.44ｍ 3

980AJ
40℃
1.8 MPa
2.7 Mpa
1.8 MPa
約1,000kg■ Specifications

2.44ｍ 3This system circulates water that is heated in the external boiler in order to indirectly heat and evaporate gas in
the bulk storage unit. It is required auxiliary equipment for
the heat source equipment, but the electrical equipment is
980kg
for boilers
and pumps and has a smaller capacity than theelectric type. It also約1,018kg
has a structure with no LP gas highpressure gas pipes.

■ Applicable Models
・1t Horizontal Power Bulk
・1t Vertical Power Bulk
Source Device【Example System】Changeover Switch Control Panel Heat(sold separately)
Equipment to be arranged separately(1) Heat Source Device(Recommended Model)
Model: GH1210WD-VR(2) Regulator Unit
RMLBF-75TH

Cistern

Power Supply LightPower Supply Switch
Heating Light

Pressure Switch

LP Gas NO FIRE

Overheat Prevention Switch

Thermal Pool Unit

Product Name
Gas Generation Capacity
Installation Temperature Range

ThermalPool

Control
Panel

Horizontal Power Bulk
Storage Unit

Vertical Power Bulk
Storage Unit

50 kg/h (-10ºC)

30 kg/h (-10ºC)-10ºC to 40ºC

Hot Water Circulation
Inlet Temperature
Heat Media Water Amount
Overheat Prevention Switch
Operating Temperature
Heat MediaHot Water
ForwardPipingConnection
ReturnDiameter
WeightPower Supply voltage
WidthExternal
Depth
Dimensions
HeightWeightON
Pressure Setting
SwitchPressure (Note) OFF
Heat Media Water Amount
WidthExternal
Depth
Cistern
Dimensions
HeightWeight8 L/min to 12 L/min
8 L/min to 10 L/min
60ºC (Standard)
45 L
30 L
Run: lower than 35ºC
Run: lower than 34.5ºC
Stop: 37ºC
Stop: 37.5ºC
Propylene Glycol Brine
Rc 1/2
Rc 1/2
Approx. 18 kg
Approx. 15 kg
AC 100 V (50 Hz/60 Hz)
250 mm
120 mm
300 mmApprox. 6 kg
Summer: 0.5 MPa - Winter: 0.4 MPa
Summer: 0.6 MPa - Winter: 0.5 MPa
5L
255 mm
155 mm
535 mmApprox. 8 kg

0.35 MPa0.45 MPa(Note) Set pressure can be switched manually (summer/winter).

95

LPガス機器カタログ_E_090-105_cs6_x4.indd

95

2019/09/27

9:02:32

Bulk Supply Systems / Vaporizers

Disaster Protection Bulk Storage UnitYZK300/500/1000/3000

Disaster Protection Bulk Storage Unit

1

Normally, LP gas is used for cooking, heating water, and heating rooms.

2

It can also facilitate regional activities such as disaster drills.

3

When a disaster occurs, it can be used to cook food during evacuation.

w
W

w

d

w
W

H

H
H

H

H1

H1

AlarmsControllers /Shutoff Valves

Horizontal YZK-300(K)■ Horizontal External Dimensions (Unit: mm)
Item

Bulk Base Dimensions (mm)

Model

D

2200

1200

2500

1550

2200

1200

2500
3650
2500

1550
2250
1550

Unit Height (mm)Anchor Pitch (mm)H (H1)
1271
1657
1967
1349 (H1)
1657
1967
2210
1967

w

d

1640

1000

1940

1350

1640

1000

1940
2995
1940

1350
1920
1350

1375

1400

1675

1800

Bulk Storage Unit
Inner Volume
Maximum(L)
Stockpile (kg)
740
295
1230
495
2440
980
740
295
1230
495
2440
980
7000
2800
2440
980

Comments
Gas cock:3 pcs

Regulators

YZK-300 (K)YZK-500 (K)YZK-1000 (K)YZK-300 (K)C*YZK-500 (K)C*YZK-1000 (K)C*YZK-3000 (K)*YZK-1000 (K)-PB*W

Gas cock:
5 pcs
Gas cock:
5 pcs*Eligible for subsidies■ Vertical External Dimensions (Unit: mm)
YZK-500 (K)V*YZK-1000 (K)V*

1600

1600

1900

2000

1930
2504
2449

740

295

1230

495

2440

980

Hoses /
Gas Cocks

YZK-300 (K)V*

Gas cock:
5 pcs*Eligible for subsidies

GVBU-S-7, GVBU-B-11

Gas Cock Box Unit
GVBU-B-11

Bulks /
Vaporizers

This unit is used for dividing gas pipes in the box.
■ Specifications
Item
Model

Cylinder Support Unit Dimensions (mm)Anchor Pitch (mm)

Width

Depth

Height

Width

Depth

390

500

1,037

340

410

Two inlet socket type gas cock with fuse x 3 = 6 inlets(standard) Additional inlet x 1 (Gas cock, up to 8 inlets)

GVBU-S-7
390
GVBU-B-11

500

1,237

340

Technical
Documents

15A flexible hose gas cock x 1 *Special connection to low pressure LP gas electric generator (EU9iGP)
410

Two inlet socket type gas cock with fuse x 5 = 10 inlets (standard)
15A flexible hose gas cock x 1 *Special connection to low pressure LP gas electric generator (EU9iGP)(view inside box)

(outside view)

96

LPガス機器カタログ_E_090-105_cs6_x4.indd

96

2019/09/27

9:02:40

D

d

D

d
W

D

d
w

Gas Meters

W

D■ Dimension Drawing

This bulk storage unit is useful normally,
but also in the event of a disaster. There areboth horizontal models and vertical models.

Intro to Vaporizers

Realizes a stable supply of LP gas

Vaporizers

We have prepared 3 heat source
Vaporizers, to suit your needs
for installation location.
Vaporizers are forced evaporation devices from YAZAKI, yourLP gas equipment manufacturer.
They are used by many customers, who choose them based on
our sophisticated technology and high reliability, backed by along record of performance.
We offer 4 types of Vaporizers with different heat sources.
Choose the right one for you according to the purpose of use,scale, and installation environment.
We offer rapid support for everything from maintenance totroubles during an emergency with our service system deeply
rooted in the community. We deliver peace of mind.

Electric Type

Vaporizers
3 HeatSources

Hot Water
Circulation TypeGas
Burning TypeElectric Type

■Applicable Models
・VP-S30EC
・VP-S50EC
・VP-S100EC
・VP-S150EC
・VP-200EC

Here we introduce the principles and mechanisms behindthe 3 Vaporizer heating systems. Check the advantagesof each before deciding which one to install.

Gas Outlet

Uses an electric heater tomake warm water and evaporate the gas with this water.
Uses electricity, so it is easy
to control and can offer a stable supply.

Liquid Inlet

Vaporizer Heat Sources
and Principles

Electric Heater*
VP-S30EC heats metal with an electric heater to evaporate
water.

Gas Burning TypeHot Water Circulation TypeLiquid Inlet

Gas Outlet

Liquid Inlet

Liquid Inlet

Gas Outlet■ Applicable Models
・VP-S100GC
・VP-S200GC

Gas Outlet

Liquid Inlet

Hot Water Inlet

Uses a burner to make warm
water and evaporate the gas
with this water. Uses LP gas,so it does not require auxiliary equipment such as a boiler, and the electrical equipment has a smaller capacity
than the electric type.

Gas Outlet

Hot Water Outlet

Hot Water Inlet■Applicable Models
・VP-S30W
・VP-S200WC
・VP-S300WC

Hot Water Outlet

Liquid Inlet

Liquid Inlet

Gas Outlet
Electric Heater
Electric Heater

Circulates warm water that
【Example
System】System】【Example
was heated with an external
Heat Source Device
Heat Source Device(sold separately)heat source in order to evap(sold separately)orate gas. It is required auxiliary equipment for the heatsource equipment, but theelectrical equipment is forboilers and pumps and has
a smaller capacity than theelectric type.

Gas Burner
Gas Burner

97

LPガス機器カタログ_E_090-105_cs6_x4.indd

97

2019/09/27

9:02:41

Bulk Supply Systems / Vaporizers

Small Vaporizer

Small/Medium/Large Vaporizers

Electric Arorizer

Electric Type Consumer Model
Vaporizers
include a selection of products tomatch your purpose (capacity),
from small (30 kg/h) to large(200 kg/h).

Medium

Large

Small

VP-S100EC

Gas Meters

VP-S30EC

VP-S200EC

Certified as LP gas bulk supply auxiliary equipment

VP-S30EC

Small Vaporizer● VP-S30EC Specifications■ Dimension Drawing
163±15This diagram shows the dimensions with the strainer
accessory and the earthquake-proof fixing plate attached.

652±30(360)

260±20166±5131±20333±10522±2567±20
Safety Valve Rc1/2
20A-20K Flange(LP Gas Liquid Inlet)

636±20394±15412±20488±20

Door Opening Range

20A-10K Flange(LP Gas Outlet)

Hoses /
Gas Cocks

Earthquake-Proof
Fixing Plate(Optional)
15×38 Slot

231±2067±10524±20Strainer(Accessory)

Regulators

Draining Valve
1/4 Plug Stopper

388±15

BAC Pressure
100±15Detection Port
1/4 Plug Stopper

Controllers /Shutoff ValvesCertified as certified LP gas bulk supply auxiliary equipment

VP-S30EC
30 kg/h“い” LPG
1.8 MPa
0.8 MPa
2.7 MPa
2.6 MPa(vaporizing chamber 1.2 MPa)
Primary Pressurizing Part
1.8 MPa
Airtightness
Test Pressure Secondary Pressurizing Part
0.8 MPa
TypeElectric heater
Electric Heating Capacity
4.2 kW (1.4 kW×3)
Heat Source
Power Supply
Three phase AC 200 V
Rated Current
12.1 A
Applicable Pressure Range
0.2 to 1.56 MPa
Vaporization Pressure Regulation Valve Setting
0.15±0.01 MPa (set at primary pressure 1.0 MPa)
Heat Media (Aluminium)
40 to 60ºC
Temperature Control Range(thermometer reading value)
Preset Temperature of
70ºC
Overheat Prevention Switch
Safety Valve Pressure Setting
0.77 MPa
Liquid Inlet
20A-20K Flange
Gas Piping
Connection
Gas Outlet
20A-10K Flange
Diameter
Safety Valve Release HoleRc 1/2
Width
394±15 mmExternal
Height610±25 mm
Dimensions
Depth
652±30 mm (including strainer)
Exterior color
Top: Munsell 5BG4/6(Munsell color number)
Front/sides/rear/bottom: Munsell 5Y7/1
Rough Product Weight
53 kg
20K-20A Flange model 150 mesh×1,
M12 Hexagon bolt (L=55 mm), Hexagon nut,
Strainer
spring washer ×4
L-shape hot dip galvanizing plate×2,
Accessory
Antiseismic Clamping Plate
M12 Hexagon bolt (L=35 mm), flat washer,spring washer ×2
Rain Cap
1 pc (for safety valve release pipe)

AlarmsModel
Nominal Vaporizing Capability
Target Gas
Primary Pressurizing Part
DesignPressure
Secondary Pressurizing Part
Primary Pressurizing Part
Pressure
Tightness
Test Pressure Secondary Pressurizing Part

Bulks /
Vaporizers

Optional Parts

YC Cable Set■ YC Cable Set for heater
Connector Type

YC600V-CVSZV
3×2 mm2

SEGC20SφV2Technical
Documents

VP-S30ES

Heater cable(length: 15 m)

98

LPガス機器カタログ_E_090-105_cs6_x4.indd98

2019/09/27

9:02:42

Medium Vaporizer

VP-S50EC, VP-S100EC

Medium Vaporizer■ VP-S50EC/VP-S100EC Specifications
Model
Nominal Vaporizing Capability
Vaporizing Method
Heat Source
Applicable Pressure Range
Primary Pressurizing Part
Design Pressure
Secondary Pressurizing Part
Pressure Resistance Primary Pressurizing Part
Test
Secondary Pressurizing Part
Pressure
Primary Pressurizing Part
Secondary Pressurizing Part
Electric Heating Capacity
Power Supply voltage
Rated Current
Safety Valve Pressure Setting
Liquid Outflow Prevention Method
Vaporization Pressure Regulation Valve Pressure
Setting
Heated Water
Main Thermo Switch
Temperature
Overheat
Prevention Switch
Control Range
Liquid Inlet
Connection
DiameterGas Outlet
WidthExternal Dimensions Height
Depth
Airtightness Test
Pressure

VP-S50EC

VP-S100EC

Certified as LP gas bulk supply auxiliary equipment

Exterior color (Munsell color number)
Rough Product Weight
Rough Water Volume
Rough Running Weight

235±10Pressure Regulator (attachment)■ Dimension Drawing

705±10580±10g
enin .
r Op prox
Doo dius Ap
Ra 00 mm5
110±10490±10Pressure
Resistance
Test Pressure Outlet Side
Rated Flow Rate
Inlet Pressure Range
Pressure Regulator Pressure Setting
Inlet Side
Connection
DiameterOutlet Side
Spacing Dimension

1235±10

Information Control Type370
430±10910±10135±10Heater Wiring Hole

Adjustment Range of Horizontal Adjusting Bolt
10 to 30mm

JIS 20K-20A Flange
JIS 10K-25A Flange
490 mm1235 mm
705 mmFront/top: Munsell 5PB4/2
Sides/rear: Munsell 5Y7/1
153 kg
140 L
275 kg
1.0 MPa
0.18 MPa
1.5 MPa
0.80 MPa

Standard TypeLiquid Inlet

±10

55±10

60 to 75ºC
80 to 95ºC

■ Control Panel
198±10Gas Outlet

0.15±0.01 MPa

50 kg/h
100 kg/h
0.09 MPa to 1.0 MPa
Typ. 0.06 MPa
JIS 10K-25A Flange
JIS 10K-25A Flange
385 mmTarget Gas: LP gas

Note
55±10

Safety Valve
145

Inlet Side
Outlet Side
Inlet Side

DesignPressure

VP-S50EC
VP-S100EC
50 (kg/h)
100 (kg/h)
Instantaneous Vaporization
Electric Type0.15 to 1.56 MPa
1.8 MPa
1.0 MPa
2.7 MPa
2.6 MPa (vaporization pressure regulation
valve diaphragm chamber: 1.5 MPa)
2.0 MPa
1.1 MPa
7 kW
14 kW
Three phase AC 200 V
20.2A
40.4A
0.96 MPa
Heat media temperature detection method370

Gas Outlet (reserve)

Optional Wiring HoleControl Circuit Wiring Hole
(Unit: mm)

Optional Parts

YC Cable Set

150■ YC Cable Set for Heater
Cable
Connector

507

150

392

*Standard length is 15 m
VP-S50EC
VP-S100EC
YC Cable (YC600V-CVSZV)
3 cores ×5.5 mm2
3 cores×14 mm2
φ23.4
φ28.2
YCC-No.5
SEGC30-18-M
YCV-No. 1
YCV-No. 2

ModelPart Name
Size
Overall Outer Diameter
Heater Side
Control Panel Side

■ YC Cable Set for Controls
ModelPart Name
Cable

Heater Cable

Control Cable
Connector

Size
Overall Outer Diameter
Heater Side
Control Panel Side

*Standard length is 15 m
VP-S50EC
VP-S50EC
VP-S100EC
VP-S100EC(Standard(Information(Standard(Information
type)
control type)
type)
control type)
YC Cable for Instrumentation (VVSZV)
4 cores ×
6 cores ×
4 cores ×
6 cores ×
0.75 mm20.75 mm20.75 mm20.75 mm2
φ21.2
φ21.2
φ21.2
φ21.2
None

YCV-No. 5

None

YCV-No. 5

99

LPガス機器カタログ_E_090-105_cs6_x4.indd99

2019/10/02

8:25:32

Bulk Supply Systems / Vaporizers

Large Vaporizer

VP-S150EC, VP-S200EC

Large Vaporizer■ VP-S50EC/VP-S100EC Specifications
Model
Nominal Vaporizing Capability
Vaporizing Method
Heat Source
Applicable Pressure Range
Primary Pressurizing Part
Design Pressure
Secondary Pressurizing Part
Primary Pressurizing Part
Pressure Resistance
Test Pressure
Secondary Pressurizing Part
Primary Pressurizing Part
Secondary Pressurizing Part
Electric Heating Capacity
Power Supply voltage
Rated Current
Safety Valve Pressure Setting
Liquid Outflow Prevention Method
Vaporization Pressure Regulation Valve Pressure Setting
Heated Water
Main Thermo Switch
Temperature
Overheat Prevention Switch
Control Range
Airtightness Test
Pressure

VP-S150EC

Connection Diameter

VP-S200EC

80˚C to 95ºC

Liquid Inlet
Gas Outlet
Width
HeightDepth

JIS 20K-20A Flange
JIS 10K-40A Flange
590 mm1300 mm
800 mmFront/Top: Munsell 5PB4/2
Sides/Rear: Munsell 5Y7/1
220 kg225 kg225 L
445 kg450 kg
1.0 MPa
0.18 MPa
1.5 MPa

Exterior Color (Munsell color number)

687±10
(787)

ing
en x.
o
Op
or ApproDsdiu mma
R 060

Safety Valve
Discharge Pipe
Connection Port
R15A

100±10200±1055±10Liquid Inlet
20K−20A Flange

Pressure
ResistanceOutlet Side
Test Pressure
Rated Flow Rate
Inlet Pressure Range
Pressure Regulator Pressure Setting
Inlet Side
Connection
DiameterOutlet Side
Spacing Dimension

0.80 MPa
200 kg/h
0.09 to 1.0 MPa
Typ. 0.06 MPa
JIS 10K-40A Flange
JIS 10K-40A Flange
385 mmTarget Gas: LP gas

Note

Regulators

400±10590±1055±10Pressure Regulator (attachment)■ Dimension Drawing

Inlet Side
Outlet Side
Inlet Side

DesignPressure

Controllers /Shutoff Valves

Rough Product Weight
Rough Water Volume
Rough Running Weight

AlarmsExternal Dimensions

Certified as LP gas bulk supply auxiliary equipment

Gas Meters

VP-S150EC
VP-S200EC
150 (kg/h)
200 (kg/h)
Instantaneous Vaporization
Electric Type
0.2 to 1.56 MPa
1.8 MPa
1.0 MPa
2.7 MPa
2.6 MPa (vaporization pressure regulation
valve diaphragm chamber: 1.5 MPa)
2.0 MPa
1.1 MPa
21 kW
28 kW
Three phase AC 200 V
60.6A
80.8A
0.96 MPa
Heat media temperature detection method0.16±0.01 MPa
60ºC to 75ºC

■ Control Panel(87)
Drain Outlet
530 ±101300±10

Standard TypeElectric Wire Lead-in
Hole (3 places)* For Heater Cable
For Control Cable
For Optional Cable

Information Control Type

380

170

149±10YC Cable Set

525(Unit: mm)■ YC Cable Set for Heater
Cable
Connector

ModelPart Name
Size
Overall Outer Diameter
Heater Side
Control Panel Side

Model

Cable
Connector

Size
Overall Outer Diameter
Heater Side
Control Panel Side

*Standard length is 15 m
VP-S150EC
VP-S200EC
YC Cable (YC600V-CVSZV)
2
3 cores×14 mm
3 cores×22 mm2
φ28.2
φ30.3
SEGC30-18-M
SEGC40-21-S
YCV-No. 2
YCV-No. 6*Standard length is 15 m
VP-S150EC VP-S150EC VP-S200EC VP-S200EC(Standard(Information(Standard(Information
Type)
Control Type)
Type)
Control Type)YC Cable for Instrumentation (VVSZV)
6 cores ×
4 cores ×
6 cores ×
4 cores ×20.75 mm20.75 mm20.75 mm20.75 mm
φ21.2
φ21.2
φ21.2
φ21.2
None

YCV-No. 5

None

Technical
Documents

Part NameControl Cable

170

400

■ YC Cable Set for Controls

Heater Cable

380

Bulks /
Vaporizers

Optional Parts

Hoses /
Gas Cocks

Adjustment Rangeof Horizontal
AdjustingBolt 20-401015±10

Gas Outlet
10K−40A
Flange345±10Gas Outlet(reserve)
10K−40A
FlangeYCV-No. 5100

LPガス機器カタログ_E_090-105_cs6_x4.indd

100

2019/09/27

9:02:45

Vaporizer Optional Parts

Medium Size Electric Type Vaporizer
Optional Parts

Temperature Sensor■ Specifications
Operating Temperature ON
Operating Temperature OFF
Rated Voltage
Rated Current
Accessory

Large Size Electric Type Vaporizer
Optional Parts

Temperature Sensor■ Specifications
60±2ºC(63.5ºC)
DC 24 V
0.01 to 0.05 A
Protection tube assembly×1, Explosion-proof terminal
block×1
Intermediate wire×2, M4 screw (L=45)×2
M3 screw (L=10)×3, M4 Spring washer×2
Rubber stopper×1, Grommet×1

Operating Temperature ON
Operating Temperature OFF
Rated Voltage
Rated Current

Accessory60±2ºC(63.5ºC)
DC 24 V
0.01 to 0.05 A
Protection tube assembly×1, Explosion-proof terminal
block×1
Intermediate wire×2, Temperature sensor fixing plate×1
M4 screw (L=20)×2, M4 screw (L=10)×2
M3 screw (L=10)×3, M4 Spring washer×4
Rubber stopper×1, Grommet×1

Medium/Large Vaporizer Optional Parts

Pressure Switch for
Switching Signal■ Specifications
RatingTypical working
pressureDifferential
Working Pressure
Adjustment Range
LiquidNormal Temperature
Normal Pressure
Pressure Resistance

AC250/125V5/10A, DC100/24V1/5A
0.12 MPa (value for pressure reduction working)0.01 MPa0.12 to 0.07 MPa
LPG-20ºC to +50ºC
0 to 1.56 MPa
2.6 MPa
1/4 High-pressure joint×1, 1/4 Nipple×2
1/4 Stop valve×1

Accessory101

LPガス機器カタログ_E_090-105_cs6_x4.indd101

2019/09/27

9:02:45

Bulk Supply Systems / Vaporizers

Hot Water Circulation Type Vaporizer

VP-S30W

Hot Water Circulation Type Vaporizer● VP-S30W Specifications■ Dimension Drawing
(415)

60±5
Liquid Inlet 15A
20K-15A Flange

Safety Valve Release Port

液
入
口
左

(60)

125±5

386±5

Normally
Open
警

告

注

意

那 検 指 示アロライザーを安全にご使用いただ
くため、日常那検・定期那検及び分
解検査・水質検査を実施してくだ
さい。

二次圧力計

温度計

温水入口

60±5
(100)

Drain Valve

Hot Water
Inlet
Rc1/2

温水出口

Hot
Water Outlet
Rc1/2
Gas Outlet 15A
10K−15A Flange

275±10150±5Hot Water Pipe
Installation Position

0.10 MPa
4 kW
7 to 15 L/min
55ºC to 70ºC
15A (JIS20K Flange Equivalent)
15A (JIS10K Flange Equivalent)
Rc 1/2 (15A female screw)
415 mm
560 mm
275 mm25 kg
2L
Dual Step Primary Regulator is not bundled.

Controllers /Shutoff Valves

110±5
125±5
135±5
Hot Water Pipe Installation Pitch

125±5

25 to 45ºC

Alarms

火 気 厳 禁可燃性ガスを使用しておりますので火気を使用すると火災・ガス事故の原因となります。
アロライザーの周囲では絶対に火気を使用しないでください。

(560)

一次圧力計

VP-S30W
30 (kg/h)“い” LPG
Hot Water Circulation Type
0.2 to 1.56 MPa
1.8 MPa
1.0 MPa
2.7 MPa
2.6 MPa (vaporization pressure regulation
valve diaphragm chamber: 1.5 MPa)
1.8 MPa
1.0 MPa
0.96 MPa
Heat Media Temperature Detection Method0.15±0.04 MPa

Gas Meters

Model
Nominal Vaporizing Capability
Target Gas
Heat Source
Applicable Pressure Range
Primary Pressurizing Part
Design Pressure
Secondary Pressurizing Part
Primary Pressurizing Part
Pressure
Resistance Test
Secondary Pressurizing Part
Pressure
Primary Pressurizing Part
Airtightness Test
Pressure
Secondary Pressurizing Part
Safety Valve Pressure Setting
Liquid Outflow Prevention Method
Vaporization Pressure Regulation Valve Pressure Setting
Liquid Outflow Prevention Device Operating
Temperature
Maximum Water Head Pressure
Heat Requirement
Hot Water
Required Hot Water
Circulation Amount
Inlet Heat Media (Hot Water) Temperature Range
Liquid Inlet
Connection
Gas Outlet
Diameter
Hot water (heat media water)
inlet/outlet
WidthExternal
HeightDimensions
Depth
Rough Product Weight
Rough Water Volume
Note

VP-S200WC, VP-S300WC

Hot Water Circulation Type Vaporizer● VP-S200WC, VP-S300WC Specifications

1070±10180±101030±20260±201300±10（1365）

260±20640±20

Optional
Electric Wire
Lead-in Hole150±10

ReleaseValve
Blow
Outlet15A

530±10（730）

150±20

LPG Liquid
Gas Inlet
20K-20A
FlangeLPG GasOutlet(reserve)
10K-40A
FlangeLPG
Gas Outlet
10K-40A
Flange100±5115±20285±20Drain Outlet
20A

150±20Heat Media
Water
Outlet40A Union

Heat Media
Water Inlet
40A Union

Technical
Documents

550

Safety
Valve
Discharge
Pipe
20A

400±10Pressure Regulator (attachment)

115±20165±20Bulks /
Vaporizers

590±10

.

rox

pp

sA
diu
Ra 600350±20 350±20（945）
800±10

±10

ing

en

Op

or

Do

685±20■ Dimension Drawing

Hoses /
Gas Cocks

VP-S300WC

Regulators

VP-S200WC

Model
VP-S200WC
VP-S300WC
Nominal Vaporizing Capability
200 (kg/h)
300 (kg/h)
Vaporizing Method
Instantaneous Vaporization
Heat Source
Hot Water Circulation Type
Applicable Pressure Range
0.2 to 1.56 MPa
Primary Pressurizing Part
1.8 MPa
Design Pressure
Secondary Pressurizing Part
1.0 MPa
Primary Pressurizing Part
2.7 MPa
Pressure
Resistance Test
2.6 MPa(vaporization pressure regulation
Secondary Pressurizing Part
Pressurevalve diaphragm chamber: 1.5 MPa)
2.0 MPa
Airtightness Test Primary Pressurizing Part
Pressure
Secondary Pressurizing Part
1.1 MPa
Heat Requirement
30 kW
45 kW
Hot
Required Hot Water Circulation Amount
60 to 110 L/min
Water
Maximum Water Head Pressure
0.15 MPa
Safety Valve Pressure Setting
0.96 MPa
Heat media temperature detection method
Liquid Outflow Prevention Method
Vaporization Pressure Regulation Valve Pressure Setting
0.16±0.035 MPa
Liquid Inlet
JIS 20K-20A Flange
Connection
DiameterGas Outlet
JIS 10K-40A Flange
Width
590 mmExternal
Height1300 mm
Dimensions
Depth
800 mmFront/Top: Munsell 5PB4/2
Exterior color (Munsell color number)Sides/Rear: Munsell 5Y7/1
Rough Product Weight
280 kg300 kgRough Water Volume
180 L
175 L
Rough Running Weight
460 kg475 kg
Inlet Side
1.8 MPa
DesignPressure
Outlet Side
1.0 MPa
Pressure
Inlet Side
1.5 MPa
Resistance
0.8 MPa
Test Pressure Outlet Side
Rated Flow Rate
200 kg/h
300 kg/h
Inlet Pressure Range
0.09 to 1.0 MPa
Pressure Regulator Pressure SettingStandard 0.06 MPa
Inlet SideJIS 10K-40A Flange
Connection
DiameterOutlet SideJIS 10K-40A Flange
Spacing Dimension
385 mm
500 mmNote
Target Gas: LP gas

102

LPガス機器カタログ_E_090-105_cs6_x4.indd102

2019/09/27

9:02:46

Gas Burning Type Consumption Vaporizer

VP-S100GC, VP-S200GC

Gas Burning Type Consumption Vaporizer■ VP-S100GC, VP-S2000GC Specifications
Model
Nominal Vaporizing Capability
Type
Heat
SourceHeat Capacity
Primary Pressurizing Part
DesignPressure
Secondary Pressurizing Part
Primary Pressurizing Part
Pressure
Resistance
Secondary Pressurizing Part
Test Pressure

VP-S100GC

VP-S200GC

Note) This product is not a “liquefied petroleum bulk supply auxiliary equipment type certified product”.

■ Dimension Drawing
715±10Gas Outlet (reserve)
10K-25A Flange

135±20Adjustment Range of Horizontal
Adjusting Bolt10～30mm
Explosion-Proof
Gas Detector

430±20200±20400±10430±10Anchor Bolt (M12) Mounting Position

230±10VP-S200GC

ning
Ope rox.
Doordius App
Ra 00
5

710

Liquid Inlet
２０Ｋ-２０Ａ Flange

Adjustment Range of Horizontal
Adjusting Bolt10～30mm
314±10Explosion-Proof
Gas Detector

400±10430±101690

120±201330±10

Gas Outlet (reserve)
１０Ｋ-４０Ａ Flange300

200±201030±20

Gas Outlet
１０Ｋ-４０Ａ
Flange■ Vaporizer Power Panel

300±20550±20380±20500±10580±20715±20

Other
Accessories

Liquid Inlet
20K-20A Flange

910±20Gas Outlet
10K-25A
Flange1210±101420

685
355±20 300±20

500±10580±20ing
Open .
Door ius Approx
Rad 005

Accessory(pressure regulator)

VP-S100GC

VP-S100GC
VP-S200GC
100 kg/h
200 kg/h
Gas burning type (gas burner)
14 kW (output)
28 kW (output)
1.8 MPa
1.0 Mpa
2.7 MPa
2.6 MPa(diaphragm chamber: 1.5 MPa)
Primary Pressurizing Part
2.0 MPa
Airtightness
Test Pressure Secondary Pressurizing Part
1.1 MPaPower Supply Voltage
AC 100 V
Control Power
SupplyPower Consumption
75 W
130 W
Applicable Pressure Range
0.15 to 1.56 MPa*
0.2 to 1.56 MPa
Safety Valve Pressure Setting
0.96 MPa
Liquid Outflow Prevention Method
Heat media temperature detection method
Vaporization Pressure Regulation Valve Setting
0.15 ± 0.01 MPa
0.16 ± 0.01 MPa
Heat Media (Hot Water) Temperature Control Range
60 to 75ºC
Overheat Prevention Switch Operation Temperature
85 to 95ºC
Exhaust Gas Temperature Switch Operating Temperature
lower than 290ºC
Standard
56.4 dB(A)62.6 dB(A)
Noise
Level
Using a muffler
54.7 dB(A)60.6 dB(A)Width
500 mmExternal
1,420 mm1,690 mm
HeightDimensions(including exhaust top) (including exhaust top)
Depth
715 mmFront/Top: Munsell 5BG4/2
Exterior color (Munsell color number)Sides/Rear: Munsell 5Y7/1
Rough Product Weight
135 kg160 kgRough Water Volume
140 L
150 L
Rough Running Weight275 kg
310 kgLiquid Inlet
20A (JIS20K Flange Equivalent)
Connection Diameter
25A (JIS10K
40A (JIS10K
Gas Outlet
Flange Equivalent)
Flange Equivalent)
Lamp Lighting, Voice GuidancePower
Abnormal Pressure Gas Leakage Alarm
SupplyAlarm Display
Other Alarm
Lamp Lighting, Buzzer Ringing
Inlet Side
1.0 MPa
Design Pressure
Outlet Side
0.18 MPa
1.5 MPa
Pressure Resistance Inlet Side
Test Pressure
Outlet Side
0.80 MPa
Rated Flow Rate
100 kg/h
200 kg/h
Inlet Pressure Range
0.15 to 1.0 MPa
Pressure Regulator Pressure Setting
0.06 MPa
25A (JIS10K Flange 40A (JIS10K Flange
Inlet Side
Equivalent)
Equivalent)
Connection
Diameter
25A (JIS10K Flange 40A (JIS10K Flange
Outlet Side
Equivalent)
Equivalent)
Spacing Dimension
385 mm
Gas Detector
Explosion-proof detector: 1 unit
Antiseismic Clamping Plate
2 pcs (including two M12 bolts)
Corrosion Inhibitor
1 cylinder (1400 mL) 1 cylinder (1900 mL)
Strainer
1 pc (Mesh 150)
1 pc
Exhaust Top
1 pc(including short pipe)
Target Gas: LP gas
Note* When target gas is propane gas, the range is
0.2 to 1.56 MPa.

Anchor Bolt (M12) Mounting Position

160

350
375
*Includes the handle.

230±10103

LPガス機器カタログ_E_090-105_cs6_x4.indd

103

2019/09/27

9:02:50

Automatic Changeover
Equipment for Liquid Gas

Automatic Changeover
Equipment for Liquid Gas

BAC-LTN/LTS

BAC-LRN/LRS

Model
Maximum Capacity
Changeover Pressure Setting Range
Change Mechanism
Required Cylinder Pressure
Required Pressure for Reset
Changeover Working Tolerance
Pressure Resistance Test Pressure
Airtightness Test Pressure
Liquid Inlet
Connection
DiameterGas Outlet
Rough WeightStandard Attachments(piping parts for changeoverpressure detection)
Packaging Unit

Automatic Changeover
Equipment for Liquid Gas

Automatic Changeover
Equipment for Liquid Gas

Note) When remotely monitoring
the change signal, set up
the BAC Change Signal
Relay or BAC Change Signal Exchanger, which are
Optional Parts for Automatic
Changeover Equipment for
Liquid Gas on the next page.

600±10● Specifications● Specifications

Model

Packaging Unit

Standard Attachments(piping parts for changeoverpressure detection)
Packaging Unit

BAC-RS
300 kg/h
0.05 to 0.10 MPa
Mechanical Automatic Change
Setting change pressure + 0.05 to 1.56 MPa
More than 0.03 MPa±0.01 MPa
2.7 MPa
2.0 MPaJIS 20K Flange
JIS 20K Flange
150 mesh
24 kg• 1/4B Stop valve ×1• 1/4B Nipple ×1• NTN Coupling PA6-PT1/4B ×1• φ6 Copper Pipe 10 m
• NTN Coupling PB6-PT1/4B ×1
1 pc

Technical
Documents

Standard Attachments(piping parts for changeoverpressure detection)

Model
Maximum Capacity
Changeover Pressure Setting Range
Change Mechanism
Required Cylinder Pressure
Required Pressure for Reset
Changeover Working Tolerance
Pressure Resistance Test Pressure
Airtightness Test Pressure
Liquid Inlet
Connection
DiameterGas Outlet
Strainer
Rough Weight

470±10Bulks /
Vaporizers

Maximum Capacity
Changeover Pressure Setting Range
Change Mechanism
Required Cylinder Pressure
Required Pressure for Reset
Changeover Working Tolerance
Pressure Resistance Test Pressure
Airtightness Test Pressure
Liquid Inlet
Connection
DiameterGas Outlet
Rough Weight

BAC-LUS
Bypass unit type
300 kg/h
0.05 to 0.15 MPa
Mechanical Automatic Change
Setting change pressure + 0.03 to 1.56 MPa
More than 0.03 MPa±0.01 MPa
2.7 MPa
2.0 MPa
20A (JIS20K Flange Equivalent)
20A (JIS20K Flange Equivalent)
29 kg• 1/4B Stop valve ×1• 1/4B Nipple ×1• Coupling for Copper Pipe KC6-R1/4B ×1• φ6 Copper Pipe 10 m
• Coupling for Copper Pipe KLN6-R1/4B ×1
1 pc

Hoses /
Gas Cocks

292±5

BAC-RS

Regulators

BAC-LUS

Note) When remotely monitoring the change signal, set
up the BAC Change Signal Relay or BAC Change
Signal Exchanger, which
are Optional Parts for
Automatic Changeover
Equipment for Liquid Gas
on the next page.

BAC-LRS
Alternative Change
Signal Type300 kg/h
0.05 to 0.15 MPa
Mechanical Semiautomatic Change
Setting change pressure + 0.03 to 1.56 MPa
More than 0.03 MPa±0.01 MPa
2.7 MPa
2.0 MPa
20A (JIS20K Flange Equivalent)
20A (JIS20K Flange Equivalent)
10.5 kg• 1/4B Stop valve ×1• 1/4B Nipple ×1• Coupling for Copper Pipe KC6-R1/4B ×1•φ6 Copper Pipe 10 m
• Coupling for Copper Pipe KLN6-R1/4B ×1
1 pc
Alternative Type120±10

Packaging Unit

BAC-LRN

Controllers /Shutoff Valves

Standard Attachments(piping parts for changeoverpressure detection)

BAC-LTS
Alternative ChangeStandard Type
Signal Type300 kg/h
0.05 to 0.15 MPa
Mechanical Semiautomatic Change
Setting change pressure + 0.03 to 1.56 MPa
More than 0.03 MPa±0.01 MPa
2.7 MPa
2.0 MPa
20A (JIS20K Flange Equivalent)
20A (JIS20K Flange Equivalent)
10.5 kg• 1/4B Stop valve ×1• 1/4B Nipple ×1• Coupling for Copper Pipe KC6-R1/4B ×1• φ6 Copper Pipe 10 m
• Coupling for Copper Pipe KLN6-R1/4B ×1
1 pc

AlarmsMaximum Capacity
Changeover Pressure Setting Range
Change Mechanism
Required Cylinder Pressure
Required Pressure for Reset
Changeover Working Tolerance
Pressure Resistance Test Pressure
Airtightness Test Pressure
Inlet Side
Connection
DiameterOutlet Side
Rough Weight

146±5● Specifications

BAC-LTN

Model

120±5

132±5
280±5

● SpecificationsNote) When remotely monitoring the change
signal, set up the BAC Change Signal
Relay or BAC Change Signal Exchanger, which are Optional Parts for
Automatic Changeover Equipment for
Liquid Gas on the next page.

Gas Meters

Note) When remotely monitoring thechange signal, set up the BAC
Change Signal Relay or BAC
Change Signal Exchanger, which
are Optional Parts for Automatic
Changeover Equipment for Liquid
Gas on the next page.

Bulk Supply Systems / Vaporizers

Automatic Changeover Equipment for Liquid Gas

104

LPガス機器カタログ_E_090-105_cs6_x4.indd

104

2019/10/02

8:25:35

Optional Parts for Automatic Changeover Equipment for Liquid Gas

Optional Parts for Automatic Changeover
Equipment for Liquid Gas

BAC Change Signal Exchanger

12
0

125
20 0

12
5

125

200

BAC Change Signal Relay

Optional Parts for Automatic Changeover
Equipment for Liquid Gas● Specifications● Specifications

Power Source / Voltage
Explosion Proof Structure
Installation Conditions
Operating Ambient Temperature
Operating Ambient Humidity

AC 100 V ±10% 50/60 Hz
Intrinsically safe explosion-proof (2G4)
Indoor (nonhazardous area)
0ºC to +40ºC (without condensation)
35 to 85%RH
a-contact (no voltage)
AC 250 V 5A resistance load
H200×W200×D120 (mm)3.2 kg
1 pc

Output Signal
External Dimensions
Rough Weight
Packaging Unit

Power Source / Voltage
Explosion Proof Structure
Installation Conditions
Operating Ambient Temperature
Operating Ambient Humidity
Output Signal
External Dimensions
Rough Weight
Mounting Hole Pitch/ Hole Diameter
Packaging Unit

AC 100 V ±10% 50/60 Hz
Not explosion-proof*
Indoor (nonhazardous area)
0ºC to +40ºC
35 to 85%RH
a-contact (no voltage)
H125×W125×D125 mm
1.8 kg110 × 110/ φ4.5 (4 locations) mm
1 pc* An intrinsically safe explosion-proof structure relay is required separately.

105

LPガス機器カタログ_E_090-105_cs6_x4.indd

105

2019/09/27

9:02:51

Technical Information

Related Regulations
International Unit (SI Unit)
Valid Term Table/Piping Dimensions
Gas Meter Selection Methods
Gas Meter Functions and Measures
Gas Alarm Installation PlaceRegulator Performance Curve Diagram
Bulk Storage Unit Installation
Standards and Safe Distance
Bulk Storage Gas Generation Volume
Introduction to Operation Details in Power
Outage and Recovery, by Product■■

Liquefied Petroleum Gas Act

Community Gas
Entrepreneur

High Pressure Gas Producer(class 1)

High Pressure Gas Consumer

High Pressure Gas Security Act

Gas Business Act

High Pressure Specific HighGas Consuming Pressure Gas Class 1 Class 2
Consuming Supply Specific Supply Facilities Facilities Consuming Facilities Manufacturing Manufacturing
Facilities Facilities Capacity: Bulk Storage Unit: Less than More than Facilities Facilities

Specific Gas
Generating
Facilities

Prefectural governor

Director of bureau of economy,
trade and industry

General Consumer etc.

Items

more than 3,000 kg more than 1,000 kg

Supervising Government
Oﬃce

Permission/Notification

Notificationand permission
for highpressure gas
storage,notification for
specific highpressure gas
consumption(A) Shall be consuming type evaporators.
(A) Shall be
consuming type(B) Shall not have the structure in which
evaporators.
LP gas is heated by fire directly.
(C) Shall have the performance passing thepressure tightness test with 2.6 MPa.
(D) Shall have the apparatus for preventing
outflow of LP gas.
(E) Shall contain the countermeasure for preventing
the freezing at the hot water section for thosedevices that heats LP gas by hot water and thatare installed in cold region.
Bulk supply auxiliary equipment certified
by High Pressure Gas Safety Institute of Japan

Distance to Fire Facilities Less than 1,000 kg Less than 3,000 kg More than 3,000 kg(In case of cylinder) (Note 1) More than 2 m More than 5 m More than 8 m (Reference)
Cylinder: None Cylinder: more than16.97 m More thanClass 1 Bulk storage unit: Bulk storage unit:
Distance to－more than 1.5 m more than 7.0 m 16.97 m
Security Items
Cylinder: None Cylinder: more than 11.31 m More than
(Note 2)
Class 2 Bulk storage unit: Bulk storage unit:－
11.31 mmore than 1.0 m more than 7.0 m

Community gas
business
permission(A) According to(A) Shall not haveliquefied gas
security
regulations 6(1), (17), and(18).

the structure inwhich gas isheated by fire
directly.
(B) Shall not be themixer type.
(C) Shall have anapparatus forpreventing LP
gas outflow.

Must pass the specific facility inspection
and minister permission
More than 8 m

Regulators

More than 16.97 m
More than 11.31 m

When the LP gas of more than 300 kg, other than enumerated in Liquefied Petroleum Gas Act 87 (1),High Pressure Gas Safety Act 74 (1), and Gas Business Act 47-3 (1), is installed, dangerous article
notification shall be submitted to the responsible fire department according to the Fire Service Act 9 (2).

Hoses /
Gas Cocks

Fire Service Act
and Regulations

High
High
pressure gas pressure gas
manufacturing manufacturing
site
site
permission notification

Controllers /Shutoff Valves

Vaporizer Standards－

3,000 kg

AlarmsVaporizer-relatedStandards－

Specific supply facilities
permission

3,000 kg

Gas Meters

RelatedRegulations

Applied Regulations
and Scope

Construction to be used for storing or processing 3,500 kg in residential area, 7,000 kg in commercial

Building Standards Act area, and 35,000 kg in light industrial area is not allowed. However, certain exception may apply when
the specific administrative government (governor) admit that it is harmless for residential environment or
and Regulations
that it is unavoidable considering the public utility.

Remarks

Calculate the maximum gas consumption per hour, and select a model thathas capacity for generating 1.2 times or more of the maximum gas
consumption.
(Maximum gas consumption is the total consumption per a unit of time.)
Construction begins after
permission is given.
Facilities cannot be used
before passing theinspection.

－

Construction
begins after
permission is
given. Facilities
cannot be used
before passing
the inspection.
Notificationmust besubmitted tothe prefectural
governor 20
days or earlier
before starting
consumption.

Construction
begins after
permission is
given.
Facilities
cannot be
used before
passing theinspection.
Beginning ofproduction
must benotified to theprefectural
governorwithout delay.

Notificationmust besubmitted
to theprefectural
governor
20 days or
earlier
beforestarting
production.

Construction begins
after permission is
given. Facilities cannot
be used before passing
the inspection.
Installation of gas
related constructions orbusinesscommencement must
be notified to theindustrial security
supervising departmentin the area.

(Note-1)
detourcan be establishedbuilding fimade
reproof bywalls
and taking
measureswalls
to preventthe flow ofthe
leakedgas.
（Note 1) Horizontal
This maybedistancethe horizontal
bypassby
distance
creating
ﬁreproof
to preventleakgas ﬂow.
(Note-2)
Distance can be reduced by building barrier walls relative to security properties. If the storage equipment is a bulk storage unit, then the（Note 2) The distance may be shortened by creating barriers to the target securing items.The distance may be
distance can be reduced by building a structural wall.
shortened by creating structural walls in the case where the storage facility in use is the bulk storage(Reference) Use of fire and stacking of flammable objects within a 5 meter radius of storage equipment is prohibited.

unit.
(Reference) Use of ﬁre and piles of ﬂammable objects is prohibited within 5 meters around the storage facility, etc.

106-117_en_20191002-1115.indd 106

Technical
Documents

Notification mustbe submitted tothe prefectural
governor for the
storage facility
construction ofschool, hospital,
and apartmentcomplexexceeding thecapacity of 500
kg, after theconstruction iscomplete.

Select a model thathas capacity for
generating 1.5 times
or more of the gas
demand at maximum
peak in a year

Bulks /
RelatedVaporizers
Information

Guidelines
for Selection

Technical Information

■
■
■
■
■
■
■
■

106

2019/10/03 11:21

International Unit (SI Unit)

International Unit (SI Unit)■ What is SI (International System of Units)?
SI is a unit system that was adopted as universal system to unify measurement systems in terms of
one quantity to one unit at the 1960 General Conference of Weights and Measures which is the top
legislative body in this field. It was integrated into one system that is easy to understand and utilized
to resolve the problem that several unit systems had been established for the same quantity.
SI is an acronym for the French“Le Systeme International d'Unites”(English: International System ofUnits)■ Representative SI Unit to be used hereafter in the LP gas industry
I.

Unit of pressure: Pa (Pascal)

II. Unit of capacity: W (Watt)
III. Unit of calorie: J (Joule)
IV. Unit of force: N (Newton)* In addition to the above, combination of conventional SI Unit (m, s,kg, mol)and its multiple will also be used.

Conventional Units and SI Units
Name

Conventional Unit

Pressure

kgf/cm²
mmH₂O
mmHg
atm

Calorie

Conversion ValueSI UnitPa

1kgf/cm²
1mmH₂O
1mmHg
1atm＝9.80665×10⁴ Pa（≒98kPa）＝9.80665Pa（≒9.8Pa）＝133.332Pa（≒133.3Pa）＝1.01325×10⁵ Pa（≒0.1013MPa）calkcal/hJW

1cal
1kcal/h＝4.186J＝1.163W

Capacity

kg/h

W

1kg/h

＝13.9×10³ W（≒14kW）

Force

kgf

N

1kgf

＝9.8N

Torquekgf･mN･m

1kgf･m

＝9.8N･mList of Prefixes
Abbreviation of Preﬁx Exponents Abbreviation of Preﬁx Exponents Abbreviation of Preﬁx Exponents Abbreviation of Preﬁx Exponents
Yotta

Y

102 4

Giga

G

109

Deci

d

10- 1

Pico

p

10- 1 2

Zetta

Z

102 1

Mega

M

106

Centi

c

10- 2

Femto

f

10- 1 5

Exa

E

101 8

Kilo

k

103

Milli

m

10- 3

Atto

a

10- 1 8

Peta

P

101 5

Hecto

h

102

Micro

μ

10- 6

Zepto

z

10- 2 1

Tera

T

101 2

Deca

da

10

Nano

n

10- 9

Yocto

y

10- 2 4107

106-117_en_20191002-1115.indd 107

2019/10/03 11:21

International Unit (SI Unit)

Technical Information

International Unit (SI Unit)
Conversion Table I
SI UnitPa

Conventional Unit

kPa

1
10
100
1,000

0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10

0.001
0.01
0.1
1

0.1
1
10
100
1,000
10,000100,000

Gas Meters

1
10
100
1,000
10,000100,000
1,000,000mmH2O

kgf/cm2

MPa

Examples using Conversion Table I
Item

SI UnitConventional UnitHigh Pressure Part
Middle/Low Pressure Part

2.6 MPa
0.8 MPa

26 kgf/cm2

1.56 MPa15.6 kgf/cm2

Airtight Pressure

High Pressure Part
Middle Pressure Part
Low Pressure Part

0.15 MPa

1.5 kgf/cm2

8.4 kPa

840 mmH2O

Inlet Pressure Pressure Regulator

0.07-1.56 MPa

0.7-15.6 kgf/cm2

Blockage Pressure Pressure Regulator

3.5 kPa or lower

350 mm H2O or lower

3.3 kPa

330 mmH2O

2.55 kPa

255 mmH2O

Regulators

Automatic Change Over (upper limit)
Automatic Change Over (lower limit)

8 kgf/cm2

Controllers /Shutoff Valves

Outlet Pressure

AlarmsPressure Related

Withstand Pressure

Conversion Table II
Conventional Unit

SI Unit
kW

1
10
100
1,000

0.0714
0.714
7.14
71.4

0.001
0.01
0.1
1

Examples using Conversion Table II
SI UnitConventional Unit

Flow Rate Related Working Flow Rate Gas Cock with Fuse

15 kW

1.1 kg/hTechnical
Documents

Item

Bulks /
RelatedVaporizers
Information

1
10
100
1,000
10,000100,000
1,000,000

kgf/cm2MW

Hoses /
Gas Cocks

W108

106-117_en_20191002-1115.indd 108

2019/10/03 11:21

Valid Term Table/Piping Dimensions

Valid Term Table
Category

Replacement
Limit

Product Name
E-type/S-type Security Gas Meter
EB-type / SB-type Security Gas Meters (6 m /h or less)EB-type/ SB-type Security Gas Meters (Greater than 6m3/h)Standard Meters (including those with transmissionfunction)(6 m3/h or less)Standard Meters (including those with transmissionfunction)(Over 6 m3/h)
Gas Meters with Shutoff Valve3

Gas Meters*1

Gas Leak Alarms
CO Alarms
Commercial Ventilation Warning Alarms
Pressure Regulator Class I (10 kg/h or less) High
Performance Model *2
Pressure Regulator Class II *2

10 years

EBY6

7 years

EBY10, EBY16, SBA10, SBA16

10 years

RN6

7 years

Y10A, Y16AR, N25

R5A, AS8ZA, AS10ZA

7 years

RL10B, RCL20A, RCL30A

Small Leak in Flow Detectors (Leak Detector)

7 years

AX10BHL, AX20BHL, RCL30AHL

Leak Detector (I-type)10 years

EY25MTP-YL

10 years

RCL-600S(T), -1000S(T)High Pressure Hose Class I High Performance Type*2

7 years*2

Low Pressure Hose Class I High Performance TypeLow Pressure Hose Class I

Other

EY25MTH, SY25MT1, EY4MT

10 years

High Pressure Hose Class I

GasSupplyEquipment

10 years

7 years NV25, NV40None
(7 years) AH7 to AH15
5 years YF-005N, YF-313A
5 years from YZ-222
installation
6 years from YZ-165C
installation

Medium Pressure Gas Meters

AlarmsRepresentative Products/Models*2

10 years
7 years*2

RL-450G, -600G, -900G

Gas Cock15 yearsThreaded Gas Cock
Gas Leakage Alarm Shutoff Device (Shutoff Valve,
Controller)
Combustor Hose

10 years

Gas Cock with Fuse, Flexible Hose Gas
Cock
Threaded Gas Cock with Inspection Hole

10 years

YCB-12E, MV-20 to 80L

7 years

KLJ7-300SL, KL10-300B

Gas Discharge Prevention Device

7 years

Root Valve with Check Valve

7 years

MSA-8CS

Mass Device

10 years

S15A-4PS(T)

Flexible Pipes and Coupling for Piping

7 years

Rubber Pipe with Quick Coupling

4 years

Hose Band

2 years

Vaporizer

10 years

VP-S100EC

Bulk Storage Unit

20 years

980AB

Bulk Storage Unit Safety Valve

5 years*1: Validity period based on the Measurement Law *2: Period based on Article 121 of the Liquid Petroleum Gas Act Declaration

Carbon Steel Pipe for Piping (JIS G3452) Dimensions
Nominal A
Diameter B

8

10

15

20

25

32

40

50

65

80

1/4

3/8

1/2

3/4

1

11/4

11/2

2

21/2

3

17.3

21.7

27.2

34.0

42.7

48.6

60.5

76.5

89.1

Outer
Diameter(mm)
Thickness
(mm)

2.3

2.8

2.8

3.2

3.5

3.5

3.8

4.2

4.2

Remarks: Use (A) or (B) to refer to these. When necessary, write after the numbers when using(A) or write B after the numbers when using (B)

15φ

20φ

21.7 mm27.2 mm

B Nominal Designation

A Nominal Designation

Inner Diameter: 1/2B = 4 分 “BU” (12.1212 mm) ＝ 15A
Outer Diameter: 21.7 mm (SGP: Carbon Steel Pipe for Piping)
Inner Diameter: 3/4B = 6 分 “BU” (18.1818 mm) ＝ 20A
Outer Diameter: 27.2 mm (SGP: Carbon Steel Pipe for Piping)109

106-117_en_20191002-1115.indd 109

2019/10/03 11:21

Gas Meter Selection Methods[Gas Meter Selection]

Technical Information

Gas Meter Selection Methods(Source: LP Gas Equipment Installation Standards and Handling Guidelines)■ Follow the standards below to decide the type and capacity of gas meter.
・Microcomputer Gas Meter = Maximum Gas Consumption (m3/h) × 1.0
・Standard Gas Meter = Maximum Gas Consumption ( ㎥ /h) × 1.2

1) Microcomputer Gas Meter capacity ( ㎥ /h) is categorized in the following way, according to maximum flow rate.
Maximum Flow Rate (m3/h)

2.5

4

6

10

16

Gas Meters

2) Typically, it is best to select a gas meter with consideration for changes to combustor after installation,choosing a meter with a maximum flow rate with at least 1.2 times the total flow rate of the combustor.
However, in microcomputer gas meters, in order to make full use of their security functions, select one
with a maximum flow rate that can be set to match the total flow rate of the combustor.

[Example of Selecting a Microcomputer Gas Meter]→ 9.7 kW→ 2.3 kW→ 34.9 kW

Total→ 46.9 kW

46.9 ÷ 14 ＝ 3.35 kg/h
3.35 ÷ 2 = 1.68 ㎥ /hMethod of
Calculation

Therefore, with microcomputer gas meters, select one with a maximum flowrate of at least 1.68 ㎥ /h, which would be the 2.5 m3/h meter in the above table.

AlarmsTable burner with grill
Rice cooker
Water heater No. 163) Each Combustor Gas Consumption Reference Value (1 kW ＝ 860 kcal/h) (individual household supply)Type of Combustor

Consumption
(kW)

69.2
52.3
11.6
43.6
11.6
34.9
11.6
11.0
17.9
9.8

2 Burner Table Stove with Grill
1 Burner Table Stove
Rice Cooker
Gas Fan Heater
Gas Air Conditioner
Gas Dryer
Bathroom Heater
Infrared Light Stove
GHP 3 Horsepower

9.7
2.3
2.3
2.5
6.4
4.7
7.2
3.3
10.9

Regulators

Type of Combustor

Controllers /Shutoff Valves

No. 32 Water Heater(Water Heat)
No. 24 Water
Heater(Reheating)(Water Heat)
No. 20 Water
Heater(Reheating)(Water Heat)
No. 16 Water
Heater(Reheating)No. 5 Water Heater
Water Heater for (Water Heat)
Bath No. 8(Reheating)Consumption(kW)* If there are many combustors installed and there are two supplies using an automatic switching, the simultaneous use rate in households (70% - 100%) canbe taken into consideration. However, when the simultaneous use rate is used, it must not go below the maximum gas consumption of individual device.

[Example of installed gas meters]
Less than 50 mm

Less than 50 mm

Pattern 2

More than 400 mm

More than 400 mm

More than
50 mm
More than
50 mm

More than
50 mm[Caution for Installation]■ Beware of the following points.

① Areas less than 60 cm from electrical equipment.		
(Places where there is a risk of fire spreading)② Places affected by heat exceeding 60 ºC.
③ Places affected by water splashes, or constant exposure towater including steam.
④ Places where there is danger of corrosive gas spreading.
⑤ Places that have high voltage electrical equipment,
including transformer rooms.

① Install firmly.
② Install it horizontally.
③ Tightly close the terminal cover.
④ For wiring of centralized monitoring or alarm linking, or
electrical wiring of 100 V, secure separating distancecompliant with “Electrical Equipment Technology
Standards.”

Technical
Documents■ Do not install it in the following places.

Bulks /
RelatedVaporizers
Information

More than
50 mm
More than
50 mm
More than
50 mm

Less than 50 mm

Less than 50 mm

Hoses /
Gas Cocks

Pattern 1

110

106-117_en_20191002-1115.indd 110

2019/10/03 11:21

Gas Meter Functions and Measures

E-type/S-type Security Gas Meter Functions and Measures
The following list compiles the functions and LCD
display, as well as how to deal with issues for
E-type/S-type LP gas meters.
Function

LCD

LED

You can watch “Gas Meter Safety &Security Guide: Button Settings”.

Display Content

Display
PeriodMeasureWhen an amount of gas, more than the total flow
automatically set for shutoff value, flows it will shut off. Until the meter
Example) Mistaken opening of gas cocks, rubber pipes
is resetcoming loose

Press the reset button to
make it relearn.
If the meter capacity issmall, replace the gas meter.
Press
the reset button
If there is unusually large increase in gas flow
make it relearn.
compared to the device with the largest consumption Until the meter Iftothe
meter capacity
volume in the installation location, it will shut off.
is resetis small, replace the
Example) Rubber pipes coming loose during use
gas meter.

Total Flow Rate
Shutoff
Flow Rate
Increase
Shutoff

No gascomesout■ Online Display

Use Time
Shutoff

If gas flows longer than the gas use time of the shutoff valuethat was set automatically, it will shut off.
Example) Gas devices being left on

Until the meter Press the reset button
is reset
to make it relearn.

Reset Safety
Check Shutoff

If gas flows while resetting, it will shut off.
Example) A combustor was used before resetting

all theUntil the meter Close
combustors andis reset
reset.

Seismoscope
Operation
Shutoff

When the built-in seismoscope senses anearthquake equivalent to intensity 5 or higher, it will
shut off. It will sense the flow rate 2 minutes before
and after the earthquake and shutoff.

Until the meter Press the reset
button.
is reset

Gas Leak
Alarm Linked
Shutoff

If the LP Gas Leak Alarm or No. 2 Alarmwell.
sounds for longer than 40 seconds, it will detect Until the meter Ventilate
Check the linked
is reseta gas leak and shutoff. It will be displayed when
wire, then reset.
the + and – of the signal wire are reversed.

Pressure Drop
Shutoff

When the pressure of the supply pipe drops below 1
kPa while in use, it will shut off.

Depending on thestatus of regulator outletpressure checks andUntil the meter the remaining amountis resetin the cylinder, it may
not be possible to reset
it to reset without doing
forced relearning.

Shutoff
Abnormality
Warning

If the gas flow rate is detected while the shutoff
valve in the meter is closed, the microcomputer will
determine that the shutoff valve is malfunctioning or
not fully closed, and then shutoff will be executed.

If the same thing
Until the meter happens afteris reset
resetting, replace thegas meter.

Meter
Abnormality
Display*E-type onlyThis will be displayed when there is someabnormality in meter measurement or the shutoff
valve.

CannotReset

Replace the gas
meter.

Flow Sensing
Small Leak
Warning

When it senses a small leak from the meter outlet
to the combustor inlet, and there is a flow of gas
continuously for 30 days, it will display a warning.

Until 1 time
test shutoff
and reset

Do a test shutoff tocheck for leaks
then reset.

Until 1 time
test shutoff
and reset

Check for gas
leaks from theregulator outlet tothe combustor inlet.

Until 1 time
test shutoff
and reset

Investigate the outletpressure of theregulator.

Until 1 time
test shutoff
and reset

Investigate the outletpressure of theregulator.

Pressure
Sensing Small
Leak Warning
Regulated
Pressure
Gas Abnormality
Warning
comesout
Block Pressure
Abnormality
Warning---

Checks the difference in gas pressure during use and thepressure when it is blocked (immediately after
the gas is stopped) every 15 minutes, and if there is noteven one instance of a pressure rise exceeding 0.2 kPa in
30 days, then it displays a warning.
It will be counted as an abnormality when the pressure from theregulator to the combustor inlet exceeds the range of 2.8 kPa ± 0.5
kPa. Abnormalities will only be counted once even if they occur two
or more times in a single day, and if the cumulative count exceeds
15 times within in 30 days, then it will display a warning.
Checks the block pressure (for 1 minute) after using
a combustor for 5 minutes or more. When the blockpressure of the regulator exceeds 3.5 kPa, this will becounted once. If there is an abnormality 15 times in a row
or more consecutively, it will display a warning.

Battery
Voltage
Low Warning-

It checks battery voltage inside the gas meter, and if
the voltage falls below settings, then it will display awarning.

40 Days *From Replace the gas
display Shutoff meter.
after 40 days

Backflow
Warning*E-type only-

When a meter is installed backwards and used, it willdetect backflow and display a warning.

Until 1 time
test shutoff
and reset

Check the installation statusof the meter.
Do a test shutoff and reset.

111

106-117_en_20191002-1115.indd 111

2019/10/03 11:21

Alarm Installation PlaceTechnical Information

How to Install Gas Leak Alarms
Location for Installing Gas Leak Alarms■ Example of Integrated Alarm Installation

Methods for installing LP gas leak alarm are set forth in“Article 13 of the Declaration Establishing Details of TechnicalStandards for Supply Facilities/Consumption Facilities andSpecified Supply Facilities.”
Install the alarm on the wall in the same room as the combustor,
within 4 meters horizontally from the combustor, and within 30
cm height from the floor to the top of the alarm.
*Do not place on the floor or upside down.

Less than 4 m

Less than 30 cm
Gas Meters■ Examples of places where alarms must not be installed● Places with good ventilation● Places that vibrate● Places exposed to water● Places exposed to water droplets
厨房の例● Places exposed to brothfrom boiling food or to oil● Places blocked by kitchenequipment

Alarm Unit
AlarmsSensors
Combustor● It is not for use in bathrooms. Installation in bathrooms is prohibited by the Electric Utility Industry Law.

Less than 4 m

Less than 30 cm

When the detector and alarm parts are separated, install them as follows.
厨房の例

浴室の例

Example ina kitchen

Alarm Unit

Example ina bathroom

Controllers /Shutoff Valves■ When installing separated gas leak alarm

Alarm Unit

Less than 4 m

Less than 30 cm

Location for mounting CO alarms

Less than 30 cm

Alarm Unit

Hanging Partition Wall
Ceiling Surface More than 60 cm

Less than 30 cm

Less than 4 m

Gas Cock

More than 1.5 mfrom air supply andventilation openings

Sensors
Floor
Inappropriate range for installation

Air Vent
Gas Stove

Floor
Inappropriate range for installation

Install the alarm in the same room where the combustor is installed, 50
cm to 8 m horizontal distance from the combustor, within 170±20 cm of
the floor where you can easily check the display lights of the alarm.

Technical
Documents

Install the alarm in the same room where the combustor is, within 4
meters of the center of the most distant burner of the combustor to be
detected for incomplete combustion, in a position within 30 cm of theceiling where exhaust gas tends to accumulate, where the indicatorlight can be easily checked when an alarm sounds.

Less than 8 m

Bulks /
RelatedVaporizers
Information

Less than 4 m

Gas
Cock

Less than 30 cm

Sensors

Location for mounting commercial ventilation warning alarms

Hanging Partition Wall
Ceiling Surface More than 60 cm

Gas Stove

Less than 4 m

Hoses /
Gas Cocks

浴室の例

Regulators

Sensors
Combustor

112

106-117_en_20191002-1115.indd 112

2019/10/03 11:21

Performance Curve Diagram*The (P□□) after the model indicates the page thatthe product is on.

Regulator Performance Curve Diagram
R5A

R6

(P47)

Input Pressure1.56MPa

3.20

3.20

2.80

2.40

0

1

2

3

4

5

6

Flow Rate（kg/h）

RL-20B

2.60
Input Pressure0.07MPa

2.40
2.20

7

0

3.20

︶

kPa 2.40
2.20
15

20

Flow Rate（kg/h）

RM-30A

1.56MPa30

40（kg/h）
Flow Rate

50

10

20

30

R4-F Ⅱ

0.05

10

20

30

50

40

70

60

Flow Rate （kg/h ）

80

90

1.0

2.0

3.0

4.0

Flow Rate（kg/h）

RL-50A- Ⅱ

5.0

15

Flow Rate（kg/h）

20

2.20
10

20

30

40

50

Flow Rate（kg/h）

60

70

80

100

120

(P49)

0.025MPa

0

10

20

Flow Rate （kg/h）

30

40

(P49)

3.40
3.20
3.00

0.15MPa

2.80

2.60

2.60

0.15MPa

2.40

0.025MPakPa 2.40

2.20
0

60

Flow Rate（kg/h）

0.15MPa︵ ︶Outlet Pressure

kPa

40

3.60

3.20

0.15MPa20

RL-100A- Ⅱ

(P49)

2.80

2.40

1.00MPa

0.50MPa

1.56MPa

0

25

3.00

2.60

120

2.20

10

0.025MPa

︶

kPa

5

3.40

2.80

0.10MPakPa 2.40

0.025MPa

RL-70- Ⅱ

3.00

100

(P48)

2.60

︵
Outlet Pressure︵ ︶Outlet Pressure

3.20

80

2.80

0

0.025MPa60

Flow Rate（kg/h ）

3.20

3.60

3.40

40

3.00

2.20

3.60

20

3.40

0.15MPakPa 2.40(P49)

1.56MPa

3.60

2.80

6.0

0.07MPa

2.40

︶

0

2.60

︵
Outlet Pressure

2.00

2.80

RL-30- Ⅱ B

(P49)

3.00

P=0.025MPa

0.50MPa

3.00

100

2.60

2.40

0.10MPa

0.03

︶

kPa

1.00MPa

3.20

0.05

︵
Outlet Pressure︵ ︶Outlet Pressure

2.80

(P47)

3.40

MPa 0.04

3.20

P=0.15MPa

12

0.06

0.10MPa

3.40

3.20

10

0.07

0.06

3.60

3.60

8

0.08

RL-15- Ⅱ B

4.00

6

0.09

0.07

0

(P49)

3.60

0.10

0.50MPa

0.08

40

Flow Rate （kg/h）

4

Flow Rate（kg/h）

RM-100

0.03
0

2

︶

︶

0.03

0.07MP a

2.200

MPa 0.04

MPa 0.04

0.50MPa

2.60

60

(P48)
1.56MPa

0.09

1.0MPa2.80

2.20

1.56MPa

20

3.00

︵
Outlet Pressure

0.07
0.05

10

0.10

0.50MPa

0.08
0.06

0

︵ ︶
Outlet Pressure︵
Outlet Pressure

0.10MPa

0.09

0.10MPa

1.00MPa

RM-70

(P48)

0.10

0.07MPa

kPa

2.20

25

1.56MPa

3.20

RL-100A

2.40

0.07MPa
10

3.40

0

kPa 2.60

0.10MPa

3.60

7

2.80

0.50MPa

2.60

6

3.00

1.00MPa

2.80

5

3.20

1.56MPa

3.00

4

(P47)

0.50MPa

3.40

3

Flow Rate（kg/h）︵ ︶Outlet Pressure︵ ︶Outlet Pressure︵
Outlet Pressure

3.60

3.40

5

2

RL-50A

(P47)

3.60

0

1

(P47)

kPa 2.40︶

kPa

Input Pressure0.07MPa

2.00

︶

kPa

Input Pressure1.56MPa

3.00

2.80

︵
Outlet Pressure

3.60︵
Outlet Pressure

3.60
3.40

︵ ︶
Outlet Pressure

4.00

RL-10B

(P47)

2.20
0

10

20

30

40

50

60

Flow Rate（kg/h）

70

80

90

0

10

20

20

40

50

60

70

Flow Rate（kg/h）

80

90 100 110 120

113

106-117_en_20191002-1115.indd 113

2019/10/03 11:21

Performance Curve Diagram

AS8ZA

AS10ZA

(P51)

3.60

3.00
2.80
2.60

Reserve Side 1.56MPa

kPa

2.40
0

2

4

3.40

︵ ︶
Outlet Pressure︵ ︶Outlet Pressure

Operation Side 0.15MPa

3.20

2.20

(P53)

3.60

3.40

kPa

6

8

Operation Side 0.15MPa

3.20
3.00
2.80
2.60

Reserve Side 1.56MPa

2.40
2.20

10

0

2

4

Flow Rate（kg/h）

10

3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3
2.9
2.8
kPa 2.7
2.6
2.5
2.4

15

20

25

Reserve Side 0.10MPa
Reserve Side 1.56MPa

Operation Side 0.10MPa
Operation Side 1.56MPa

0

5

10

Flow Rate（kg/h）

RCL-70

(P56)

3.20

kPa

3.60

2.80

2.80

kPa 2.60

Operation Side 0.10MPa

2.40

2.60 Operation Side 1.56MPa
10

RC-30

20

30

40

Flow Rate（kg/h）

50

0

60

30

40

50

Reserve Side
1.56MPa
60 70
80

Flow Rate（kg/h）

1.56MPa

Reserve Side 1.56MPa

Reserve Side 0.10MPa
0

10

20

30

40

(P57）
Operation Side 0.10MPa
Operation Side 1.56MPa︵ ︶Outlet Pressure

0.10
0.09

20

40

60

80

Flow Rate（kg/h）

100

0.03
0

10

0.10MPa
2030

1.56MPa
40

Reserve Side
50

60

Reserve Side

120

(P57）

0.10

1.56MPa

0.10MPa

0.09
0.08
0.07

Operation Side
Reserve Side

0.03

0.10MPa
0

10

20

30

40

50

60

Flow Rate（kg/h）

1.56MPa
70 80

90

100

Bulks /
RelatedVaporizers
Information

RC-10001.56MPa

0.04

Flow Rate（kg/h）

Flow Rate（kg/h）

2.20

0.06

MPa 0.04

0.03

0.10MPa

2.40

MPa0.05

0.05

MPa 0.04

Operation Side

2.60

Hoses /
Gas Cocks

Operation Side

0.06

0.05

2.80

︵ ︶
Outlet Pressure︵ ︶Outlet Pressure︵ ︶Outlet Pressure

0.10MPa

0.07

0.06

3.00

kPa

RC-70

0.08

0.07

3.20

90

(P57）

0.09

Operation Side 1.56MPa

0.08

20

0.10

Operation Side 0.10MPa

0.09

10

RC-50

(P57）

0.10

0.10MPa

2.20

1.56MPa

Regulators

0

Operation Side

(P56)

0.10MPa

3.40

0.10MPa

3.00

3.00

40

1.56MPa

3.40

3.20

35

RCL-100A

3.60

Reserve Side 0.10MPa30︵ ︶Outlet Pressure︵ ︶Outlet Pressure

Reserve Side 1.56MPa

3.40

25

(P56)

︵ ︶
Outlet Pressure

3.60

20

Controllers /Shutoff Valves

RCL-5015

Flow Rate（kg/h）

AlarmsOperation Side 0.10MPa
Operation Side 1.56MPa

5

10

Gas Meters

Reserve Side 0.10MPa
Reserve Side 1.56MPa08RCL30A･RCL30AR (P55）︵ ︶Outlet Pressure︵ ︶Outlet PressurekPa

6Flow Rate（kg/h）RCL20A･RCL20AR (P55）
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4

Technical Information*The (P□□) after the model indicates the page thatthe product is on.

Regulator Performance Curve Diagram

0.08
0.07
0.06
0.05
0.03

Reserve Side 0.10MPa
0

20

40

60

Reserve Side 1.56MPa
80

100

Flow Rate（kg/h）

120

Technical
Documents

MPa0.04114

106-117_en_20191002-1115.indd 114

2019/10/03 11:21

Bulk Storage Unit Installation Standards and Safe Distance

Bulk Storage Unit Installation Standards and Safe Distance
Above Ground Horizontal Bulk Storage Unit Installation Standards (for storage capacity of less than 1,000 kg)
Discharge Pipe Opening
・Should be at least 10 cm above the top of the bulk storage unit.
・Opening should be facing upward.
・Measures should be taken to prevent rainwater from entering.

Protection fromvehiclesAnchor Bolt
Ground Connection LineGrounding Rod

Foundation
more than 5 cm
from the foundation

Ｐ・ Cross Sectional Area: more than 5.5 ㎟・ Connect securely by brazing, welding,or with connection ﬁttings.

More than 5 cm

GL・Diameter: 10Φ
・Length: 1,000 mm(Note) Grounding should be performed when the bulk storage unit
and the ground are insulated.

Buildings
Class 1 or Class 2
Security Property

More than 0.5 m

1.5 m or 1.0 m

Distance between safety valve opening and building

Related Regulations
Article 19 Section 3-ニ Bulk storage units installed on the ground must meet the following standards.
1) The foundation shall be level with a ﬂat concrete slab,
and at least 5 cm from the ground, and the bulk storage unit should
not suﬀer from harmful deformation due to uneven settlement.
2) Measures shall be taken to prevent automobiles and other vehicles from making contact with it.
3) The saddle of the bulk storage unit shall be ﬁxed with anchor bolts or the like to the foundation.
4) Electrical connection to the ground shall be performed as speciﬁed in the oﬃcial gazette.
5) The safety valve shall be equipped with a discharge pipe as speciﬁed in the oﬃcial gazette.

Bulk Storage Unit Safe Distance (for storage capacity of less than 1,000 kg)（Article 19 Section 3-ロ）
ロ. The outer surface of bulk storage units must be at least 1.5 m away from Class 1 security properties,
and at least 1 m away from Class 2 security properties.
However, as stipulated in the oﬃcial gazette, for Class 1 security properties and Class 2 security properties,
a structural wall that passes the heating test or has equivalent or better performance must be installed,
but this does not apply when the bulk storage unit is buried
Figure 2
underground.
More than 1 m

Class 1 security
properties

Flammable objects
More than 1 m
More than 1 m

GLClass 2 security
properties

Figure 1

A = Less than 1 m
B = More than 1 m

Structural Wall
A

Structural Wall

＊ There are no regulations on secure distance when the unit isinstalled underground.
However, according to standards for ﬁlling work, it is necessary tosecure a distance of at least 1.5 m away from Class 1 security
properties, and at least 1 m away from Class 2 security properties.

Foundation●[Oﬃcial Gazette Article 2] (Figure 2)
B
B
Section 1, Part 1: Structural walls shall be installed in a maximum of 2 directions.
A
Part 2: The lower part of structural walls shall be installed in contact with the ground.
Part 3: Structural walls shall have a length of 1 m or more from the length and width of the bulk storage unit as projected onto thestructural wall.
However, this does not apply to other structural walls related to the bulk storage unit and the part in contact with the ground.
Part 4: There shall be no openings in structural walls.
Section 2:
If the outer wall of the building where the consumption equipment which receives the supply of LPG has equivalent or better
performance than the ones that pass the 30 minute heating test speciﬁed in JISA1304, then the outer wall can beconsidered to be the structural wall.

115

106-117_en_20191002-1115.indd 115

2019/10/03 11:21

Bulk Generation Volume(Source: Conference of LP Gas Associated Organizations,Technical Standards D- 液（Eki）-001-1999)(1) 300 kg Bulk Storage Unit Gas Generation Volume (kg/h)(2) 500 kg Bulk Storage Unit Gas Generation Volume (kg/h)Continuous Operating Hours
Horizontal
Model
1.5
1 hour2 hours 3 hours 4 hours 5 hours 6 hours 7 hours 8 hours
300 kg
hours
15ºC
27.3
18.9
14.7
10.5
8.4
7.2
6.4
5.8
5.4
10ºC
23.9
16.5
12.9
9.2
7.4
6.3
5.6
5.1
4.7
5ºC
20.6
14.2
11.1
7.9
6.3
5.4
4.8
4.4
4.1
0ºC
17.2
11.9
9.3
6.6
5.3
4.5
4.0
3.6
3.4
-5ºC
13.9
9.6
7.5
5.3
4.3
3.6
3.2
2.9
2.7
-10ºC 10.6
7.3
5.7
4.0
3.2
2.7
2.4
2.2
2.0
-15ºC
7.4
5.1
3.9
2.8
2.2
1.9
1.6
1.5
1.4
-20ºC
4.1
2.8
2.2
1.5
1.2
1.0
0.9
0.8
0.7

Continuous Operating Hours
Horizontal
Model
1.5
1 hour2 hours 3 hours 4 hours 5 hours 6 hours 7 hours 8 hours
500 kg
hours
15ºC
44.7
30.6
23.6
16.6
13.1
11.1
9.7
8.7
8.0
10ºC
39.1
26.8
20.7
14.6
11.5
9.7
8.5
7.6
7.0
5ºC
33.7
23.1
17.8
12.5
9.9
8.3
7.3
6.6
6.0
0ºC
28.2
19.3
14.9
10.5
8.3
7.0
6.1
5.5
5.0
-5ºC
22.8
15.6
12.0
8.4
6.7
5.6
4.9
4.4
4.0
-10ºC 17.4
11.9
9.2
6.4
5.1
4.2
3.7
3.3
3.0
-15ºC 12.1
8.2
6.3
4.4
3.5
2.9
2.5
2.3
2.1
-20ºC
6.7
4.6
3.5
2.4
1.9
1.6
1.4
1.2
1.1

(1) 985 kg Bulk Storage Unit Gas Generation Volume (kg/h)(2) 2.9 t Bulk Storage Unit Gas Generation Volume (kg/h)Continuous Operating Hours
Horizontal
Model
1.5
1 hour2 hours 3 hours 4 hours 5 hours 6 hours 7 hours 8 hours
985 kg
hours
15ºC
87.9
61.2
47.0
32.8
25.7
21.5
18.7
16.7
15.2
10ºC
78.7
53.7
41.2
28.7
22.5
18.8
16.3
14.6
13.3
5ºC
67.7
46.2
35.4
24.7
19.4
16.2
14.0
12.5
11.4
0ºC
56.9
38.8
29.7
20.7
16.2
13.5
11.7
10.5
9.5
-5ºC
46.0
31.4
24.0
16.7
13.1
10.9
9.5
8.4
7.7
-10ºC 35.2
24.0
18.4
12.8
10.0
8.3
7.2
6.4
5.8
-15ºC 24.4
16.6
12.7
8.8
6.8
5.7
4.9
4.4
4.0
-20ºC 13.6
9.2
7.0
4.8
3.8
3.1
2.7
2.4
2.1

Continuous Operating Hours
Horizontal
Model
1.5
1 hour2 hours 3 hours 4 hours 5 hours 6 hours 7 hours 8 hours
2.9 t
hours
10ºC 265.7 177.5 133.5 89.4
67.4
54.3
45.5
39.3
34.7
5ºC
222.9 148.9 111.9 75.0
56.6
45.5
38.2
32.9
29.0
0ºC
181.6 121.3 91.2
61.1
46.0
37.0
31.1
26.8
23.8
-5ºC 141.7 94.7
71.2
47.6
35.9
28.9
24.2
20.9
18.4
-10ºC 103.3
69
51.8
34.7
26.1
21.0
17.6
15.2
13.3

・Filling Composition: C3H8 95 mol% ・Remaining Amount: 30 wt％

・Filling Composition: C3H8 95 mol% ・Remaining Amount: 30 wt％(1) 980 kg Bulk Storage Unit Gas Generation Volume (kg/h)

Controllers /Shutoff Valves(Source: Conference of LP Gas Associated Organizations,Technical Standards D- 液（Eki）-001-1999)

AlarmsVertical Bulk Storage Unit Gas Generation Volume

・Filling Composition: C3H8 95 mol% ・Remaining Amount: 30 wt％

Gas Meters

・Filling Composition: C3H8 95 mol% ・Remaining Amount: 30 wt％

Technical Information

Horizontal Bulk Storage Unit Gas Generation Volume

・Filling Composition: C3H8 95 mol% ・Remaining Amount: 30 wt％

Hoses /
Gas Cocks
Bulks /
RelatedVaporizers
Information

Purpose of
EstablishingStandards

Technical
Documents

When installing a bulk storage unit to consume LP gas through natural vaporization,
it is necessary have a bulk storage unit of large enough size that it can supply
adequate LP gas for the customer's consumption. However, because design
conditions including the installation status of the bulk storage unit (outside
temperature, etc.), customer consumption patterns (continuous consumption time,etc.), and bulk operation status (remaining liquid volume, etc.) differ from one
installation case to the next, it is expected that inconveniences will arise even if
uniform standards are set.
Therefore, the purpose of this standard is to show how the generation capacity ofbulk storage tanks changes depending on the length of continuous consumption time
and the amount of remaining liquid, and use this as part of the standard for installingbulk storage tanks.
* The above figures for amount generated do not guarantee capacity of the bulk
storage unit.

Regulators

Continuous Operating Hours
VerticalModel
1.5
1 hour2 hours 3 hours 4 hours 5 hours 6 hours 7 hours 8 hours
980 kg
hours
10ºC
97.0
65.0
49.0
33.1
25.1
20.4
17.3
15.1
13.4
5ºC
81.4
54.5
41.1
27.7
21.1
17.1
14.5
12.6
11.2
0ºC
66.3
44.4
33.5
22.5
17.1
13.9
11.7
10.2
9.1
-5ºC
51.7
34.6
26.1
17.6
13.3
10.8
9.1
7.9
7.0
-10ºC 37.7
25.2
19.0
12.8
9.7
7.8
6.6
5.7
5.1

116

106-117_en_20191002-1115.indd 116

2019/10/03 11:21

Introduction to Operation Details in Power Outage and Recovery, by ProductIntroduction to Operation Details in Power Outage and Recovery, by ProductAs power outages frequently occur during recent natural disasters and during blackouts, we have explained the operationof gas equipment products immediately after power outages, during recovery, and in long term power outages.
Product Product Name
Category(Name)

Normally

Immediately after power
outagesDuring recovery frompower outages

During long term power outages

EY25(HE/STD)

Guide○○○ Display[For interlocking alarms with a plug
disconnection function]
The plug disconnection mark will
be displayed after 30 to 40 minutes

If the plug disconnection mark is
displayed, then it will disappear after
30 to 40 minutes, and Extension 2
and the fixed upper limit will be reset.

If power is restored after 3 days or more have elapsed andthe plug disconnection display disappears, then it will benecessary to reset Extension 2 and the fixed upper limit withthe setting device.

2

SY25MT

Guide○○○ Display[For interlocking alarms with a plug
disconnection function]
The plug disconnection mark will be
displayed after 30 to 40 minutes.

If the plug disconnection mark is
displayed, then it will disappear
after 30 to 40 minutes, but it will benecessary to reset Extension 2 andthe fixed upper limit.

If the plug disconnection mark is displayed,then it will disappear after 30 to 40 minutes, but
it will be necessary to reset Extension 2 andthe fixed upper limit.

3

YF-005N

White Lamp On

The lamp will turn off, and thealarm will not operate.

The white lamp will flash, then stay on and Functions will stop and the alarm will not
the alarm will return to monitor mode.
operate.

4

YF-005NV

White Lamp On

5

YF-434G

The lamp will turn off, and thealarm will not operate.

The white lamp will flash, a startup sound will
play, and a voice will announce “Seijo-desu.” Functions will stop and the alarm will not(Normal), then the white lamp will flash and operate.
the alarm will return to monitor mode.

6

YF-437F

7

YF-433F

Red Lamp On

The lamp will turn off, and thealarm will not operate.

The red lamp will flash, then stay on and Functions will stop and the alarm will not
the alarm will return to monitor mode. operate.

Green Lamp On

The lamp will turn off, and thealarm will not operate.

The green lamp will flash, then stay on and Functions will stop and the alarm will not
the alarm will return to monitor mode.
operate.

YF-417C

Green Lamp On

The lamp will turn off, and the alarm will not operate.
(Except for supply from the backup power source)

The green lamp will flash, then stay on and Functions will stop and the alarm will not
the alarm will return to monitor mode.
operate.

11

YF-313A

The lamp will turn off, and theGreen Lamp On
alarm will not operate.

12

YSC-29A/B[For interlocking alarms with a plug
Resetting is not possible on commercial
Base Unit / Slave Unit disconnection function]
Reset the device if the gas meter
properties, so it is necessary to connect a
Neither lamp turns on The alarm lamp on the slave unit will has shutoff.
DA adapter and do reset work.
flash twice in 10 second cycles.

13

ABK-011(Outdoor Buzzer)

Power Supply
Lamp On

The power supply lamp will turnoff (reliant on the power supplyof the alarm)

The power supply lamp will turnon and the alarm will return toWill not operate because it is reliant on theits normal state. (reliant on the alarm power supply.
power supply of the alarm)

14

AAP211(Receiver)Power Supply
Lamp On

Operates once per hour with thereserve power supply.

The power supply lamp will turn on and The power supply lamp will turn off, and thethe alarm will return to its normal state. alarm will not operate.

15

YCB-15M

Although there is no display on The internal LED will turn off, but Although there is no display on
the case outline, the internal it will operate using the built in
the case outline, the internal LED
will normally display “0”.
LED will normally display “0”. battery.

16

FOMA Base
Unit

Although there is no
The LED inside the terminal
display on the case outline,
base will turn off and it will not
the LED lamp inside theterminal base will turn on. operate.

Although there is no display on
the case outline, the LED lamp
It will not operate.
inside the terminal base will turn
on.

17

PAU

Power Lamp On
andReady Lamp On
or flashing

The lamp will turn off and it will
not operate.

The power lamp will turn on and theready lamp will turn on or flash, andIt will not operate.
the alarm will return to its normal
state.

18

Monitor On,
BULLDOG VIII
Call can be
Systemreceived

The UPS alarm will sound.

The monitor light will turn on,
and it returns to the state toreceive a call.

Display theusage status

The shutoff valve will maintainthe normal state.

When using gas in the event of a power outage while the
The alarm will display the status shutoff valve is closed, the valve must be opened manually.
before the power outage.
When using gas in the event of a power outage while the shutoff
valve is closed, the valve must be opened with a spanner.

Control Panel
Green
Lamp On

The control panel green lamp turns
If the green lamp turns on andoff.
the water temperature 60ºC
If the water temperature 60ºCor higher, it will supply gas
or higher, it will supply gas
continuously.
continuously.

・If the water temperature falls below 60ºC,
the gas supply will stop (it will remain
stopped after restoration)
・To start the gas supply, the manager
must open it by hand.

No display on
the VP andrecommended
heat source

If the water temperature is 60ºC If the water temperature is 60 ºCor higher, it will supply gas
or higher, it will supply gas
continuously.
continuously.

・If the water temperature falls below 60ºC, thegas supply from the VP will stop (it will remain
stopped after restoration).
・To start the gas supply, the manager must
open it by hand.

No display on
the VP

If the metal temperature is 40ºC If the metal temperature is 40 ºCor higher, it will supply gas
or higher, it will supply gas
continuously.
continuously.

・If the metal temperature falls below 40ºC, the gas
supply from the VP will stop (it will remain stopped after
restoration).
・To start the gas supply, the manager must open it by hand.

1
LP GasMeter

8

YF-431A

9

YF-432

10
LP Gas
Alarm

NCU

19
20
21

Shutoff
ValvesControllers

YCB-12D
YCB-12E

Electric Type
VP-S100EC
Vaporizer

22

Gas Type
Vaporizer

23

Hot Water
Circulation
Type
Vaporizer

24

Metal HeaterType
VP-S30EC
Electric Type
Vaporizer

VP-S100GC

VP-S200WC

The green lamp on the alarm part will flash, andthe green lamp and red lamp on the detector
Functions will stop and the alarm will notpart will flash, then the green lamps on both theoperate.
alarm part and detector part will stay on andthe alarm will return to monitor mode.

The built in battery is depleted, so the alarm
will make a low battery voltage notification,then stop operating.

When using continuously, it is necessary tosupply power from a generator or the like.

117

106-117_en_20191002-1115.indd 117

2019/10/03 11:21

Company Introduction

YAZAKI Energy System
Corporation■ Company Overview
Establishment:

Established in 1963 as Yazaki Electric
Cable Co., Ltd.
2012: Changed company name
Representative:
President Ko Yazaki
Head Office Address: Mita Kokusai Building 17F, 1-4-28
Mita, Minato-ku, Tokyo 108-8333
TEL:(81)3-3455-5661 (Operator)
Capital:
310 Million Yeno make thatYAZAKI Energy System Corporation

YAZAKI Energy
SystemLiving Environment
Equipment Business■ Development, manufacture, andsale of living environment equipment.
Rapid responses to meet your needs.
YAZAKI Energy System operates business based on gas
equipments represented by gas meter, electrical power
cables, general electrical cables, communications wires,
environmental systems including air conditioning and solar
heat, and instrumentation equipment such as taxi meters,
forms an integrated system for developing, manufacturing,and selling living environment equipments of the YAZAKI
Group, and provides products and services that meetcustomer’s needs.

■ Gas Equipment Operations /Tenryu Factory■ Address: 23 Minami Kajima, Futamata-cho, Tenryu-ku,
Hamamatsu, Shizuoka 431-3312(81)53-925-4511 (Operator)■ TEL:■ Major Products:
Gas Meters, LPG Gas Alarms, Town Gas Alarms, Gas
Shutoff Valves, Regulators, High Pressure Hoses, Outdoor
Low Pressure Rubber Hoses, Gas Multi-Security Systems,
Atmospheric Environment Sensors (Carbon Monoxide
Detectors, etc.)■ Gas Equipment Operations Website
https://gas.yazaki-group.com/
Search for “YAZAKI Gas”

検索
(Search)*Download product drawings, CAD data, instruction manuals, catalogs and more from our website.
118

YAZAKI Energy System Corporation

DealersY

Head office
Mita Kokusai Building 17F, 1-4-28 Mita, Minato-ku,
Tokyo 108-8333
Gas equipment operations
23 Minami Kajima, Futamata-cho, Tenryu-ku, Hamamatsu, Shizuoka 431-3312
TEL: (81)53-925-4511
Tohoku sales dept.
TEL: (81)22-284-9114
Kyushu sales dept.
TEL: (81)92-411-4834
Kanto sales dept.
TEL: (81)3-5782-2702
YAZAKI Hokkaiddo sales co. TEL: (81)11-852-2914
Chubu sales dept.
TEL: (81)52-769-1532
YAZAKI Shikoku sales co.
TEL: (81)87-833-3335
Kansai Chugoku sales dept. TEL: (81)6-6458-8185* Consult our LP gas dealer or nearest sales office if you notice a problem with this equipment.
Do not attempt to repair the equipment on your own.
* Addresses and phone numbers may change.
* Please note that changes may be made to product specifications or descriptions without prior notice.

● ISO 9001/ ISO 14001 (Quality and Environmental Management Systems) scope of products/services
To design and manufacture gas meters (including safety gas meters), gas leakage alarms (including
complex alarms, residential fire and gas leakage alarms, and wireless interlock systems), fire alarms(including wireless interlock systems), gas shut-off valves, LP gas regulators, transmission devices,shut-off valve controllers, high-pressure hoses, self-recording pressure meters, leak detection parts ofleak detectors, LP gas evaporators and LP gas liquid automatic change over devices.
GA061ZF 1910000300