令和４年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）
技術概要書

下水道管きょの更生工法−鞘管工法−SSL-L,V 工法

技術審査証明事

限 2028 年 3月31日

下水第2効期

道技術
23

技術名称：SSL-L,V 工法

（公財）

6号

有［開発目標型］

設

業

建設技術審査証明書

建日本（下水道管きょの更生工法－鞘管工法－）

下 水 道 新技

術機構

ૣऔબྶల!!࣢

（ 開 発 の 趣 旨 ）下水道管きょの老朽化にともない，さまざまな更生工法が活用されているが，現在の小口径の更生工法は，樹脂による反転工法または形成工法が主流であり，内面の仕上がりは既設管の段差や屈曲に影響される。また，更生管挿入のための大掛かりな反転設備，樹脂硬化のための熱や光をもちいる設備，さらに作業占有面積が広く熟練した作業員が必要となる。
そこで，本工法は，工場で製作された品質の安定した鞘管を，大掛かりな反転機や硬化設備をもちいず容易に既設管内に挿入することができ，熟練作業員の必要が少なく安定した品質が得られ , また，作業占有面積が小さく交通渋滞を緩和できる技術として開発した。
本工法にもちいる鞘管は，ステンレス（Ｌ管）と硬質塩化ビニル（Ｖ管）であり，Ｌ管は耐食性の高い SUS316L，また，Ｖ管は「JIS K 6741 硬質ポリ塩化ビニル管」規格の VP 管，VM 管となっており，ともに一定の条件下で外圧に対する耐荷性能と耐震性を有する。

（ 開 発 目 標 ）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
１. Ｌ管の開発目標（１）施工性：次の各条件下で施工できること。
①段差：10 ㎜以下の継手部②隙間：50 ㎜以下の継手部③既設管屈曲角：4.0 °以下の継手部④引込式における取付管との接続⑤裏込め材は施工マニュアルのとおり充てん（２）耐荷性能
１）偏平強さ：Ｌ管は，基準たわみ外圧と同等以上の偏平強さを有すること。
２）押込方向耐荷力：Ｌ管は，施工延長 100 ｍの押込方向耐荷力以上であること。
３）裏込め材の 28 日一軸圧縮強度：設計基準強度（20.63 N/mm2）以上であること。
（３）耐薬品性
１）Ｌ管は，５ ％および 10 ％硫酸溶液の長期浸漬試験において，質量変化がないこと。
２）Ｌ管は，水，塩化ナトリウム溶液（10 ％），硝酸（40 ％），水酸化ナトリウム水溶液 (40 ％ ) の浸漬試験において 0.3 ％以内の質量変化率であること。
（４）耐摩耗性：Ｌ管は，下水道用硬質塩化ビニル管（新管）と同等程度の耐摩耗性を有すること。
（５）水密性
１）Ｌ管の屈曲角２°の継手部が 0.05 MPa の内水圧および外水圧に耐えること。
２）Ｌ管と取付管の接続部が 0.05 MPa の内水圧および外水圧に耐えること。
３）Ｌ管の直線部の接手部が 0.10 MPa の内水圧に耐えること。
（６）ＳＬパッキンの物性：ＳＬパッキンの物性は，「JIS K 6353：2011 水道用ゴム」（Ⅰ類Ａ）に適合すること。
（７）耐震性：Ｌ管の継手部においてレベル２地震動を想定した地盤の永久ひずみ 1.5 ％による抜け出しおよび地盤沈下による屈曲が同時に生じた場合でも0.05 MPa の内水圧に耐える水密性を有すること。
２．V 管の開発目標（１）施工性：次の各条件下で施工できること。
①段差：10 ㎜以下の継手部②隙間：50 ㎜以下の継手部③既設管屈曲角：1.0 °以下の継手部④裏込め材は施工マニュアルのとおり充てん（２）耐荷性能
１）偏平強さ：Ｖ管は，「下水道用硬質塩化ビニル管（JSWAS K-1）2010」と同等以上の偏平強さを有すること。
２）押込方向耐荷力：Ｖ管は，施工延長 50 ｍの押込方向耐荷力以上であること。
（３）耐薬品性：Ｖ管は，「下水道用硬質塩化ビニル管（JSWAS K-1）2010」と同等以上の耐薬品性を有すること。
（４）耐摩耗性：Ｖ管は，下水道用硬質塩化ビニル管（新管）と同等程度の耐摩耗性を有すること。
（５）水密性
１）Ｖ管の屈曲角 1 °の継手部が 0.05 MPa の内水圧および外水圧に耐えること。
２）Ｖ管の直線部の接手部が 0.10 MPa の内水圧に耐えること。
（６）ＳＬパッキンの物性：ＳＬパッキンの物性は，「JIS K 6353：2011 水道用ゴム」（Ⅰ類Ａ）に適合すること。
（７）耐震性：Ｖ管の継手部においてレベル２地震動を想定した地盤の永久ひずみ 1.5 ％による抜け出しおよび地盤沈下による屈曲が同時に生じた場合でも 0.05 MPa の内水圧に耐える水密性を有すること。

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「SSL-L,V 工法」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は 2018 年６月５日に審査証明を取得し，更新された技術である。
2023 年 3 月 15 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人 日本下水道新技術機構
記理事長

１．審 査 の 結 果すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本技術に使用する材料は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本技術の施工は，施工マニュアルに従い，適正な施工管理のもとで行われるものとする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
４．留意事項および付言（１）本技術の施工にあたっては，施工マニュアルに基づいた施工を行うこと。
（２）本技術を採用する場合，計画流量および流下能力の確認を行ったうえで決定すること。
（３）本技術にて取付管との接続を行う場合は，取付管一体型修繕工法にて施工を行うこと。
（４）本技術の耐震性については，「耐震指針」，「耐震計算例」等の関連する基準類に基づき，耐震性能に係わる強度特性の設計上の保証値をもちいて計算を行い確認すること。ただし , 開発目標値を設計上の保証値としている場合は , 開発目標値をもちいることとする。
（５）環境安全性能については , 施工マニュアルに基づき , 現場での施工時において , 一般に要求される騒音・振動 , 大気汚染の各対策に加え臭気対策等適切な措置を行うこと。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )５．審査証明の詳細
６．審査証明の有効期限
2028 年 3 月 31 日
７．審査証明の依頼者

株式会社アームズ東日本（宮城県仙台市宮城野区新田四丁目 32 番 28 号）

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

技術の概要技術の概要
SSL-L,V 工法は，破損，クラック，腐食等の不良箇所を有する下水道管きょにマンホールから工場生産の鞘管であるステンレスライニング管（SSL-L 管）又は，硬質塩化ビニル管（SSL-V 管）を既設管内に挿入し，既設管との隙間にセメント系充填材を裏込めする非開削更生工法で，工法分類上は小口径管用の「鞘管工法」に属する。
SSL-L 管（以下Ｌ管）は主として SUS316L をもちい，SSL-V 管（以下Ｖ管）は「JIS K 6741 硬質ポリ塩化ビニル管」規格の管を切削加工したものをもちい，ともに工場で生産されるため，品質が安定し，内面の仕上がりは新管となる。
施工においては，熱や光などによる硬化設備や反転装置が不要であり，占有面積が小さく，作業が容易である。また，作業の中断・再施工が可能で，Ｌ管においては，取付管との接続が可能である。

写真－１

Ｌ管図－１

写真－２

引込方法によるＬ管挿入

図－２

裏込覆工

Ｖ管

技術の特長技術の特長
技術の特長を以下に示す。
１．Ｌ管（１）施工性

次の各条件下で施工ができる。

①段差 10 ㎜以下の継手部②隙間 50 ㎜以下の継手部④引込式における取付管との接続③既設管屈曲角 4.0 °以下の継手部⑤裏込め材は施工マニュアルのとおり充てん（２）耐荷性能
１）偏平強さ：基準たわみ外圧と同等以上の偏平強さを有する。
２）押込方向耐荷力：施工延長 100 ｍ の押込方向耐荷力以上である。
３）裏込め材の 28 日一軸圧縮強度：設計基準強度（20.63 N/mm2）以上である。
（３）耐薬品性
１）５ ％および 10 ％硫酸溶液の長期浸漬試験において，質量変化がない。
２) 水，塩化ナトリウム溶液（10 ％），硝酸（40 ％），水酸化ナトリウム水溶液(40 ％)の浸漬試験において 0.3 ％以内の質量変化率である。
（４）耐摩耗性：下水道用硬質塩化ビニル管（新管）と同等程度の耐摩耗性を有する。
（５）水密性
１）Ｌ管の屈曲角２°の継手部が 0.05 MPa の内水圧および外水圧に耐える。
２）Ｌ管と取付管の接続部が 0.05 MPa の内水圧および外水圧に耐える。
３）Ｌ管の直線部の接手部が 0.10 MPa の内水圧に耐える。
（６）ＳＬパッキンの物性：ＳＬパッキンの物性は，「JIS K 6353：2011 水道用ゴム」（Ⅰ類Ａ）に適合する。
（７) 耐震性：継手部においてレベル２地震動を想定した地盤の永久ひずみ 1.5 ％による抜け出しおよび地盤沈下による屈曲が同時に生じた場合でも 0.05 MPa の内水圧に耐える水密性を有する。
２．Ｖ管（１）施工性

次の各条件下で施工できる。

①段差 10 ㎜以下の継手部②隙間 50 ㎜以下の継手部③既設管屈曲角 1.0 °以下の継手部④裏込め材は施工マニュアルのとおり充てん（２）耐荷性能
１）耐荷性能：下水道用硬質塩化ビニル管（JSWAS K-1）と同等以上の偏平強さを有する。
２）押込方向耐荷力：施工延長 50 ｍの押込方向耐荷力以上である。
（３）耐薬品性：Ｖ管は，下水道用硬質塩化ビニル管（JSWAS K-1）2010」と同等以上の耐薬品性を有する。
（４）耐摩耗性：Ｖ管は，下水道用硬質塩化ビニル管（新管）と同等程度の耐摩耗性を有する。
（５）水密性
１）Ｖ管の屈曲角 1°の継手部が 0.05 MPa の内水圧および外水圧に耐える。
２）Ｖ管の直線部の接手部が 0.10 MPa の内水圧に耐える。
（６）ＳＬパッキンの物性：ＳＬパッキンの物性は，「JIS K 6353：2011 水道用ゴム」（Ⅰ類Ａ）に適合する。

（７) 耐震性：継手部においてレベル２地震動を想定した地盤の永久ひずみ 1.5 ％による抜け出しおよび地盤沈下による屈曲が同時に生じた場合でも 0.05 MPa の内水圧に耐える水密性を有する。
技術の区分名称
技術の区分名称
開発目標型
技術の適用範囲
技術の適用範囲
管種：鉄筋コンクリート管，陶管，硬質塩化ビニル管

管

径：Ｌ管 呼び径 200～700（既設管呼び径 700 はマンホールの斜壁を撤去・再設置）
Ｖ管 呼び径 200～600

施工延長：Ｌ管

100 ｍ

Ｖ管

50 ｍ

施工実績（抜粋）
施工実績（抜粋）
年度別施工延長
西暦

施工延長（ｍ）

2012

2013

2016

2017

2020

2021

87

34

50

98670

技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】

株式会社アームズ東日本

http://www.arms-east.com/
TEL 022-231-4039【問合せ先】

ＳＳＬ工法研究会

http://www.ssl-method.com/
TEL 03-3272-1059※研究会に関する問い合わせは，当機構ではなく，直接，研究会へお尋ねください。
審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2023 年３月 15 日～2028 年３月 31 日
インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

https://www.jiwet.or.jp/
https://www.jacic.or.jp/sinsa/