プロダクトニュース

発行日
2024 年 3 月 1 日

生産終了商品のお知らせ

No.2024041C

生産終了商品

推奨代替商品

温度調節器（デジタル調節計）

温度調節器（デジタル調節計）

E5AN-HPRRシリーズ
E5EN-HPRRシリーズ

E5AC-PRシリーズ
E5EC-PRシリーズ■最終受注年月2025年3月末■最終出荷年月2025年月6末■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点
・補助出力リレーの定格電流が生産終了商品：3Aから推奨代替商品：2Aに変更となります。
・アナログ入力スケーリングが生産終了商品：-－9999～30000から推奨代替商品：－1999～9999に変更となります。
・推奨代替商品にはバンク切り替え機能がありません。
・PID設定範囲が生産終了商品と推奨代替商品で異なります。詳細は本文「性能」項目にてご確認ください。
・警報設定範囲が生産終了商品：－19999～32400から推奨代替商品：－1999～9999に変更となります。

■生産終了商品との相違点
推奨代替商品形式

本体の色

外形寸法

配線接続

取付寸法

定格性能

動作特性

操作方法

E5AC-PRシリーズ

◎○◎

◎

○○○

E5EC-PRシリーズ

◎○◎

◎

○○○

◎ ： 互換○ ： ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
× ： 変更大－ ： 該当する仕様がありません

インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

20240109_DOP_00003

■生産終了商品と推奨代替商品
生産終了商品

推奨代替商品標準価格（￥）

E5AN-HPRR201B-FLK AC100-240

E5AC-PR4ASM-004

59,500E5AN-HPRR201BD-FLK AC/DC24

E5AC-PR4DSM-004

59,500E5AN-HPRR201BF-FLK AC100-240

E5AC-PR4ASM-014

65,000E5AN-HPRR202B-FLK AC100-240

E5AC-PR4ASM-004

59,500E5AN-HPRR202BF-FLK AC100-240

E5AC-PR4ASM-014

65,000E5AN-HPRR203B-FLK AC100-240

E5AC-PR4ASM-004

59,500E5AN-HPRR203BD-FLK AC/DC24

E5AC-PR4DSM-004

59,500E5AN-HPRR203BF-FLK AC100-240

E5AC-PR4ASM-014

65,000E5AN-HPRR203BFD-FLK AC/DC24

E5AC-PR4DSM-014

65,000E5AN-HPRR2BB AC100-240

E5AC-PR4ASM-014

65,000E5AN-HPRR2BBD AC/DC24

E5AC-PR4DSM-014

65,000E5AN-HPRR2BBF AC100-240

E5AC-PR4ASM-014

65,000E5AN-HPRR2BBFD AC/DC24

E5AC-PR4DSM-014

65,000E5AN-HPRR2BF AC100-240

E5AC-PR4ASM-014

65,000

E5EN-HPRR201B-FLK AC100-240

E5EC-PR4ASM-004

46,000

E5EN-HPRR201BD-FLK AC/DC24

E5EC-PR4DSM-004

46,000

E5EN-HPRR201BF-FLK AC100-240

E5EC-PR4ASM-014

52,000

E5EN-HPRR202B-FLK AC100-240

E5EC-PR4ASM-004

46,000

E5EN-HPRR202BF-FLK AC100-240

E5EC-PR4ASM-014

52,000

E5EN-HPRR203B-FLK AC100-240

E5EC-PR4ASM-004

46,000

E5EN-HPRR203BD-FLK AC/DC24

E5EC-PR4DSM-004

46,000

E5EN-HPRR203BF-FLK AC100-240

E5EC-PR4ASM-014

52,000

E5EN-HPRR203BFD-FLK AC/DC24

E5EC-PR4DSM-014

52,000

E5EN-HPRR2BB AC100-240

E5EC-PR4ASM-014

52,000

E5EN-HPRR2BBD AC/DC24

E5EC-PR4DSM-014

52,000

E5EN-HPRR2BBF AC100-240

E5EC-PR4ASM-014

52,000

E5EN-HPRR2BBFD AC/DC24

E5EC-PR4DSM-014

52,000

E5EN-HPRR2BF AC100-240

E5EC-PR4ASM-014

52,0002

■本体の色生産終了商品E5AN-HPRRシリーズ/E5EN-HPRRシリーズ

推奨代替商品E5AC-PRシリーズ/E5EC-PRシリーズ

ケース色
E5AN-HPRRシリーズ
ブラック

ケース色
E5AC-PRシリーズ
ブラック

E5EN-HPRRシリーズ
ブラック

E5EC-PRシリーズ
ブラック

■取付寸法
生産終了商品E5AN-HPRRシリーズ/E5EN-HPRRシリーズ

推奨代替商品E5AC-PRシリーズ/E5EC-PRシリーズ

E5AN-HPRRシリーズ

E5AC-PRシリーズ

E5EN-HPRRシリーズ

E5EC-PRシリーズ

3■端子配置／配線接続
生産終了商品E5AN-HPRRシリーズ/E5EN-HPRRシリーズ

推奨代替商品E5AC-PRシリーズ/E5EC-PRシリーズ■定格項目

生産終了商品E5AN-HPRRシリーズ
E5EN-HPRRシリーズ

推奨代替商品E5AC-PRシリーズ
E5EC-PRシリーズ

電源電圧

AC100～240V 50/60Hz
AC24V 50/60Hz/DC24V

同左

許容電圧変動範囲

電源電圧の85～110％

同左

AC100～240V時 ： 12VA
AC/DC24V時 ： 8.5VA（AC24V）/5.5W（DC24V）

E5AC：
AC100～240V時 ：9.0VA以下
AC/DC24V時 ： 5.6VA以下/
3.4W以下（DC24V）
E5EC：
AC100～240V時 ：8.3VA以下AC/DC24V時 ： 5.5VA以下/3.2W以下（DC24V）

消費電力

入力

入力インピーダンス

熱電対 ：K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 ：Pt100、 JPt100
電流入力 ：4～20mA、 0～20mA
電圧入力 ：
1～5V、 0～5V、 0～10V

電流入力150Ω以下、 電圧入力1MΩ以上4

熱電対 ：K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、
B、C/W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 ：Pt100、 JPt100
非接触温度センサ（形ES1B） ：10～70℃、 60～120℃、 115～165℃、140～260℃
アナログ入力電流入力 ： 4～20mA、0～20mA
電圧入力 ： 1～5V、 0～5V、0～10V
同左

制御方式

ON/OFFまたは2自由度PID（オートチューニング付）

制御出力

位置比例用
リレー出力

リレー出力 ： オープン、 クローズ 1aAC250V 1A（インラッシュ電流を含む）
電気的寿命 ： 10万回以上
ポテンショメータ入力 ： 最大開度時100
Ω～2.5kΩの範囲内

1a AC250V 5A（抵抗負荷）
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V10mA（参考値）

点数

最大2点

4点

出力仕様

リレー出力 1a AC250V 3A（抵抗負荷）
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V
10mA

リレー出力 1a AC250V、 2A（抵抗負荷）
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V
10mA（参考値）

最大2点または4点（機種による ： イベン
ト入力B付きまたはBB付きタイプのみ）

2点または4点（機種による）

補助出力

点数

外部接点
入力仕様

有接点入力時 ： ON ： 1kΩ以下 OFF ：100kΩ以上
無接点入力時 ： ON ： 残留電圧1.5V以
下 OFF ： 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 ： 約7mA（1接点あたり）

演算式数

最大8演算

論理演算 ：
以下の4パターンのいずれかを選択可能。 各接点の反転あり。
（A and B） or（ C and D）、（ A or C）
and（ B or D）、 A or B or C or D 、Aand B and C and D（A 、B、 C 、Dは入力4点）。
ディレー ：
上記論理演算結果にオンディレーまたはオフディレー可能。
設定時間 ：0～9999秒または0～9999分
出力反転 ： 可能

同左

出力

1演算式あたり内部補助リレー1点同左

内部補助リレーの割付

内部補助リレー（簡易演算結果） 最大8点を以下に割付可能
補助出力、 制御出力、 イベント入力のいずれか同左

イベント入力簡易演算伝送出力

同左

同左

同左

最大1点
（機種による ： 伝送出力F付きタイプ）
電流出力 ： DC4～20mA 負荷 ： 600Ω
以下 分解能 ： 4～20mA時 約10,000

51点（機種による ： 伝送出力ありタイプ）
電流出力 ： DC4～20mA 負荷 ： 500Ω
以下 分解能 ： 約10,000
リニア電圧出力 ： DC1～5V 負荷 ： 1k
Ω以上 分解能 ： 約10,000

点数

1点

同左

電流入力 4～20mA（入力インピーダンス150Ω±10%）電流入力 ： DC4～20mA、 DC0～20mA（入力インピーダンス150Ω以下）
電圧入力 ： DC1～5V、 DC0～5V、DC0～10V（入力インピーダンス1MΩ以上）

信号種類

リモートSP入力
アナログ入力スケーリングスケーリングした信号に対して、 工業単位（EU）のスケーリング－19999～30000（表示は、 30000スパン以下）－1999～9999

精度（ ±0.2%FS）±1ディジット以下

同左

入力サンプ
リング周期

60ms

－設定方式

前面キーによるデジタル設定、 またはRSP入力

前面キーによるデジタル設定

指示方式

11セグメントデジタル表示および単発光表示（7セグメント表示も可能）
文字高さ
E5AN-H ： PV：15.8mm、 SV：9.5mm、MV：6.8mm
E5EN-H ： PV：11.8mm、 SV：8.1mm、MV：5.8mm
3段表示。 内容 ： PV/SV/MV、 PV/SV/
バンクNo.または残りソーク時間
桁数 ： PV、 SVとも5桁 MVは4桁

11セグメントデジタル表示および単発光表示
文字高さ
E5AC：
PV：25.0mm、 SV：15.0mm、 MV：9.5mm
E5EC：
PV：18.0mm、 SV：11.0mm、 MV：7.8mm
3段表示。 内容 ： PV/SV/MV、 PV/SV/
マルチSPまたは残りソーク時間など
桁数 ： PV、 SV、 MVとも4桁

マルチSP機能なし

最大8個の目標値（SP0～SP7）を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能

バンク切替機能あり（バンク数 ： 8）
ローカルSP、 警報設定値、 PID組No（.
PID定数、 操作量リミット上下限など）なし

使用周囲温度-10~+55℃
3年保証時 ： -10~+50℃

同左

使用周囲湿度

相対湿度25～85％

同左

6

■性能
生産終了商品E5AN-HPRRシリーズ
E5EN-HPRRシリーズ

推奨代替商品E5AC-PRシリーズ
E5EC-PRシリーズ

指示精度

熱電対 ：
（ 指示値の±0.1％または±1℃の大きい方）±1ディジット以下
但しK（－200～1300℃レンジ）、T、Nの－100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400～800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。Wは（±0.3%PVまたは±3℃の大きい方）±1ディジット以下。
PLⅡは（±0.3%PVまたは±2℃の大きい方）±1ディジット以下。
白金測温抵抗体 ：（ 指示値の±0.1％または±0.5℃の大きい方）±1ディジット以下
アナログ入力 ：±0.1％FS±1ディジット以下
CT入力 ：±5％FS±1ディジット以下
ポテンショメータ入力 ：±5％FS±1ディジット以下

熱電対 ：（ 指示値の±0.3％または±1℃の大きい方）±1ディジット以下
但し K（－200～1300℃レンジ）、T、Nの－100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジッ
ト以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400～800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。
C/Wは（±0.3%PVまたは±3℃の大きい方）±1ディジット以下。
PLⅡは（±0.3%PVまたは±2℃の大きい方）±1ディジット以下。
白金測温抵抗体 ：（ 指示値の±0.2％または±0.8℃の大きい方）±1ディジット以下
アナログ入力 ：±0.2％FS±1ディジット以下
CT入力 ：±5％FS±1ディジット以下
ポテンショメータ入力 ：±5％FS±1ディジット以下

伝送出力精度±0.3％FS以下

同左

リモートSP入力精度（ ±0.2%FS）±1ディジット以下

同左

熱電対入力（R、S、B、W、PLⅡ） ：（ ±1％PVあるいは±10℃の大きい方）±1ディジット以下
その他の熱電対入力 ：（ ±1％PVあるいは±4℃の大きい方）±1ディジット以下 （Kセンサの－100℃以下は±10℃以内。）
白金測温抵抗体入力 ：（ ±1％PVあるいは±2℃の大きい方）±1ディジット以下
アナログ入力 ：（ ±1％FS）±1ディジット以下

熱電対入力（R、S、B、C/W、PLⅡ） ：（ 指示値の±1％あるいは±10℃の大きい方）±1ディジット以下
その他の熱電対入力 ：（ 指示値の±1％あるいは±4℃の大きい方）±1ディジット以下 (Kセンサの－100℃以下は±10℃以内。)
白金測温抵抗体入力 ：（ 指示値の±1％あるいは±2℃の大きい方）±1ディジット以下
アナログ入力 ：±1％FS±1ディジット以下
CT入力 ：±5％FS±1ディジット以下
リモートSP入力 ：±1％FS±1ディジット以下

サンプリング周期

60ms

50ms

調節感度

温度入力 ： 0.1～3240.0℃または°F（0.1℃または°F単位）
アナログ入力 ： 0.01～99.99％FS（0.01％FS単位）

温度入力 ： 0.1～999.9℃/°F（0.1℃/°F単位）
アナログ入力 ： 0.01～99.99％FS（0.01％FS単位）

項目

温度の影響

電圧の影響

電磁妨害の影響(EN61326-1による)

7

温度入力 ：
0.1～3240.0℃または°F（0.1℃または°F単位）
アナログ入力 ：0.1～999.9％FS（0.1％FS単位）

比例帯（P）

温度入力 ： 0.1～999.9℃/°F（0.1℃/°F単位）
アナログ入力 ： 0.1～999.9％FS（0.1％FS単位）

0.0～3240.0s（0.1s単位）

標準/加熱冷却、位置比例（クローズ） ：0～9999（s 1s単位）、 0.0～999.9s（ 0.1s単位）
位置比例（フローティング） ： 1～9999（s1s単位）、 0.1～999.9s（ 0.1s単位）

0.0～3240.0s（0.1s単位）

0～9999s（1s単位）、 0.0～999.9s（ 0.1s単位）－

温度入力 ： 0.1～999.9℃/°F（0.1℃/°
F単位）
アナログ入力 ： 0.1～999.9％FS（0.1％FS単位）－0～9999s（1s単位）、
0.0～999.9s（ 0.1s単位）－

0～9999s（1s単位）、
0.0～999.9s（ 0.1s単位）

0.5、 1～99s（1s単位）

0.1、 0.2、 0.5、 1～99s（1s単位）

0.0～100.0％（0.1％単位）

0.0～100.0％（0.1％単位）

警報設定範囲－19999～32400（小数点位置は入力種別による）-1999～9999（小数点位置は入力種別による）

絶縁抵抗

20MΩ以上（DC500Vメガにて）

同左

耐電圧

AC2,300V 50または60Hz 1min（異極充電部端子）AC3,000V 50または60Hz 1min
（異極充電部端子）誤動作

10～55Hz 20m/s2 X、Y、Z各方向
10min

同左

耐久

10～55Hz 0.75mm X、Y、Z各方向 2h

同左

誤動作

100m/s2 3軸方向 各3回

同左

耐久300m/s2 3軸方向 各3回

同左

電気的10万回以上

同左

メモリ保護

不揮発性メモリ（書込回数：100万回）

同左

質量E5AN-H
本体 ： 約310g 取りつけ具 ： 約100g
E5EN-H
本体 ： 約260g 取りつけ具 ： 約100g

E5AC-PR
本体 ： 約250g 取りつけ具 ： 約8g
E5EC-PR
本体 ： 約210g 取りつけ具 ： 約8g

保護構造

前面 ： IP66、 リアケース ： IP20、 端子部 ： IP00

同左

認証規格

UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010-1

cULus ： UL 61010-1/CSA C22.2
No.61010-1、 韓国無線規則（電波法：KCマーク）（一部形式のみ）、ロイド規格

適合規格

EN61010-1（IEC61010-1） ： 汚染度2、過電圧カテゴリⅡ、ロイド規格EN 61010-1（IEC 61010-1）、RCM

積分時間（ I ）微分時間（D）

冷却用比例帯（ P ）冷却用積分時間（ I ）冷却用微分時間（D）
制御周期
マニュアルリセット値

耐振動

耐衝撃
寿命（出力リレー）

規格8EMI EN61326-1
放射妨害電界強度EN55011 Group1classA
雑音端子電圧EN55011 Group1 classA

EMC指令

EMS EN61326-1
静電気放電イミュニティEN61000-4-2
電磁界強度イミュニティEN61000-4-3
バーストノイズイミュニティEN61000-4-4
伝導性妨害イミュニティEN61000-4-6
サージイミュニティEN61000-4-5
電源周波数磁界イミュニティEN61000-48
電圧ディップ/電断イミュニティEN610004-11

9EMI EN 61326-1
放射妨害電界強度EN 55011 Group1classA
雑音端子電圧EN 55011 Group1classAEMS EN 61326-1
静電気放電イミュニティEN 61000-4-3
バーストノイズイミュニティEN 61000-4-4
伝導性妨害イミュニティEN 61000-4-6
サージイミュニティEN 61000-4-5
電圧ディップ/電断イミュニティEN 610004-11

■動作特性
生産終了商品E5AN-HPRRシリーズ/E5EN-HPRRシリーズ
入力レンジ

警報種別

10

推奨代替商品
E5AC-PRシリーズ/E5EC-PRシリーズ
入力レンジ

警報種別

11

■操作部
生産終了商品E5AN-HPRRシリーズ/E5EN-HPRRシリーズ
E5AN-HPRRシリーズ

E5EN-HPRRシリーズ

推奨代替商品E5AC-PRシリーズ/E5EC-PRシリーズ
E5AC-PRシリーズ

E5EC-PRシリーズ

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。

12