für 277/480V Netze

SE33.3K

12-20
Jahre
Garantie

WECHSELRICHTER

SolarEdge DreiphasenWechselrichterSpeziell für die Verwendung mit Leistungsoptimierern entwickelt
Einzigartiger Wirkungsgrad (98,1%)

Festspannungswechselrichter für längere Stränge

Schnelle und einfache Inbetriebnahme derWechselrichter mit der SolarEdge SetApp

Optional integrierbare DCSicherheitseinrichtung - kein zusätzlicher
externer DC-Trennschalter notwendig

Klein, leichtester seiner Klasse, einfache Installation
Integrierte Überwachung auf Modulebene
Internetverbindung via Ethernet oder Wireless
IP65 – Installation im Freien und in Gebäuden
Intelligente Energiemanagementsteuerung(Rundsteuerempfänger direkt anschließbar,AC-Kuppelrelais durch externe NASchutzeinrichtung ansteuerbar)

solaredge.com

Optional mit DC-Überspannungsschutz undDC-SicherungenIntegrierte, optional aktivierbare
Lichtbogenerkennung (gem. UL 1699b) undSpannungsreduzierung auf Modulebene
Integrierte Lichtbogenerkennung und optionale
Schnellabschaltung

Dreiphasen-Wechselrichterfür 277/480V Netze
SE33.3K

SE33.3K(MITTELSPANNUNGSTRANSFORMATOR ERFORDERLICH)
GILT FÜR WECHSELRICHTER MITARTIKELNUMMERNAUSGANG

AC-Nennleistung

SEXXK-XXXXXBXX433300

VAAusgangsspannung AC Phase zu Phase / Phase zu Neutralleiter (Nennspannung)

480 / 277

VacAC-Frequenz244-305

50/60 ± 5

Vac40

A

Maximale AC-Leistung

AC-Spannungsbereich - Phase zu Neutralleiter

Maximaler Dauerausgangsstrom (pro Phase) @277V
Unterstützte Netze – Dreiphasig

Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor,
konfigurierbare landesspezifische Schwellwerte für Netzparameter

EINGANG

33300

3 / N / PE (Stern mit Neutralleiter)

VAHzV

Ja

Max. DC-Eingangsleistung (Modul STC)

45000

W

Maximale Systemspannung

1000

Vdc

Maximaler Eingangsstrom

40Adc

Trafoloser WR, ungeerdet

DC-Nenneingangsspannung
Verpolungsschutz DC-Eingang
Erdschlusserkennung

Maximaler Wirkungsgrad des Wechselrichters
Europäischer (gewichteter) Wirkungsgrad
Energieverbrauch nachts

WEITERE FUNKTIONEN

Mögliche Kommunikationsschnittstellen(2)Intelligentes Energiemanagement
Wechselrichter-Inbetriebnahme
Lichtbogenerkennung
Schnellabschaltung

DC SICHERHEITSEINRICHTUNG (OPTIONAL)
2-polige Trennung

DC-Überspannungsschutz

DC-Sicherungen für Plus- u. Minus-Pol

Ja

840
JaEmpfindlichkeit 350kΩ(1)
98,1%

<4W

98

2 x RS485, Ethernet, integriertes GSM (optional)
Mittels Smartphone-App - SolarEdge SetApp
Integriert, frei konfigurierbar (nach UL1699B)
Optional(3) (automatisch bei Netztrennung)
1000V / 40A

Typ II, austauschbar
Optional, 20A

UTE-C15-712-1

Sicherheit

IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100

Netzanschluss(4)
EMV

RoHS

MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN   
AC-Ausgang
DC-Eingang

DC-Eingang inkl. DC-Sicherheitseinrichtung
Abmessungen (HxBxT)

Abmessungen inkl. DC-Sicherheitseinrichtung (HxBxT)
Gewicht

Gewicht inkl. DC-Sicherheitseinrichtung
Betriebstemperaturbereich
KühlungGeräuschemission
Schutzklasse
Montageart%

Dynamische Anpassung der Einspeiseleistung via RRCR oder SolarEdge Energiezähler

KonformitätERFÜLLTE NORMEN

Vdc

BDEW, CEI-016

IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
Ja

Kabelverschraubung – Durchmesser 18-25
3 MC4 Paare

Verschraubung Außendurchmesser 5-10 mm /Leitungsquerschnitt 0,5 – 13,5 mm²mm

540 x 315 x 260

mm

45kg

775 x 315 x 260
48-40 - +60(5)Lüfter (auswechselbar)< 55

IP65 - im Freien und in Gebäuden

Montage an Montagerahmen (im Lieferumfang enthalten)

Nach den örtlichen Vorschriften zulässig
(2)
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenblättern, Kategorie Kommunikation unter: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads(3)
Wechselrichter mit integrierter "Rapid-Shut-Down-Technologie" zur Schnellabschaltung, Artikelnummer: SE33.3K-RWRxxxxxx;(4)
Alle Zertifikate sind im Downloadbereich verfügbar: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads(5)
Informationen zur Leistungsreduzierung finden Sie hier: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf(1)© SolarEdge Technologies, Ltd. Alle Rechte vorbehalten. SOLAREDGE, das SolarEdge Logo, OPTIMIZED BY SOLAREDGE sind Marken oder eingetragene Marken von SolarEdge
Technologies, Inc. Alle anderen in diesem Dokument genannten Marken sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Datum: 01/2019/V02/DE. Änderungen vorbehalten.

mmkg
˚CdBA