テクニカルインフォメーション
テーマ

SP66-4S/SP67-4S シリアル接続・Ethernet 接続

該当機種

V8i シリーズ、横河電機製 PLC SP66-4S、SP67-4S

２００９年１１月

No. TI-M-1053-1

５日

1/11

１．目的
横河電機製 PLC

FA-M3R の SP66-4S、SP67-4S の SIO ポート（シリアル）、TX ポート（Ethernet）と V8i シリーズを接続する際の設定手順を説明します。
本資料では、SP66-4S との接続を例にして説明します。

２．接続環境モニタッチ： V8i シリーズ、V8 シリーズ+CU-03-2 または CU-03-3

ＰＬＣ： FA-M3R

使用ソフト： WideField2

SP66-4S
Version R5.01※注意
Ethernet TCP/IP 接続の場合、CU-03-2/CU-03-3 を使っての接続はできません。TCP/IP 接続の場合は V8i シリーズの内蔵 LAN ポートと接続してください。

３．設定方法■SIO ポートとの接続（シリアル接続）
SP66-4S の SIO ポートに、以下の設定で接続します。
ボーレート： 115200bps

パリティ： 偶数

チェックサム： なし

V-SFT-5 の設定①「システム設定」→「接続機器設定」で「横河電機FA-M3R」を選択します。

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1053-1② 「通信設定」で以下のように設定します。
信号レベル：RS-232C

ボーレート：115K BPS

データ長：8 ビット

ストップビット ：1 ビット
パリティ：偶数

伝送形式：サムチェックあり

設定後、接続機器設定画面を閉じます。

V8i シリーズの通信設定は完了です。画面データを転送します。

Hakko Electronics Co., Ltd.

2／11

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1053-1

3／11

WideField2 の設定①

WideField2 を起動し、プログラムを作成します。

②

PC と SP66-4S を接続します。[オンライン］→ ［接続］をクリックします。［WideField2］ダイアログが表示されます。［通信設定］ボタンをクリックします。

［環境設定］ダイアログが表示されます。［通信設定］タブを選択し、通信媒体を選択します。
これで PC～CPU 間の通信が可能になります。

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1053-1

4／11③ V8i シリーズと SIO ポートをシリアル接続する設定をします。
[プロジェクト] → [コンフィギュレーション]をクリック、もしくは［プロジェクトウィンドウ］から［コンフィギュレーション］を選択します。

④ ［コンフィギュレーション］ダイアログが表示されます。
［通信設定］タブを選択し、［通信モード］、［CPU パソコンリンク機能の設定］を以下のように設定し、[OK]をクリックします。（※□終端文字、□プロテクト機能のチェックは入れないでください。）

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1053-1⑤ ［オンライン］→ ［ダウンロード］→ ［プロジェクト］をクリックします。
［ダウンロード］ダイアログが表示されます。［OK］をクリックします。

⑥ ［WideField2］ダイアログが表示されます。［はい］をクリックします。

⑦ ［WideField2］ダイアログが表示されます。［はい］をクリックします。

SP66-4S 側の設定は以上です。電源を再投入します。

Hakko Electronics Co., Ltd.

5／11

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1053-1

6／11■TX ポートとの接続（Ethernet 接続）
SP66-4S の TX ポートと接続します。例では UDP/IP で接続します。

V-SFT-5 の設定①「システム設定」→「接続機器設定」で「横河電機FA-M3/FA-M3R（Ethernet UDP/IP）」を選択します。

TCP/IP で接続する場合は機種を「FA-M3/FA-M3R(Ethernet TCP/IP)」に設定してください。
※TCP/IP の場合 CU-03-2/CU-03-3 を使っての接続はできません。

②「通信設定」タブでポート No.を 10001 に設定します。

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1053-1

7／11③ 「接続先設定」タブを表示させます。
PLC テーブルに PLC の IP アドレスとポート No.12289 を設定し、「接続先」で設定した PLC テーブル No.を選択します。

PLC のポート No.は「12289」、または「12291」の固定です。
どちらに接続するかは、後述 WideField2 の設定手順⑧の［HIGHER-LEVEL_LINK_SERVICE］の設定と合わせます。

④ 設定後「接続機器設定」画面を閉じます。

⑤

V8i シリーズ本体の IP アドレスを設定します。
「システム設定」→「Ethernet 通信」→「自局 IP アドレス」で V8i シリーズの IP アドレスを設定します。

以上で V8i シリーズの設定は終了です。画面データを転送します。

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1053-1

8／11WideField2 の設定①

WideField2 を起動し、プログラムを作成、PC と SP66-4S を通信するための設定をします。
P3/10①～②を参照してください。

②

V8i シリーズと TX ポートを Ethernet 接続する設定をします。
［CPU プロパティ］を取得します。［CPU プロパティ］を取得済みの場合は、⑤に進みます。
［オンライン］→［アップロード］→ ［CPU プロパティ］をクリックします。本体から［CPU プロパティ］をアップロードします。

③［名前を付けて保存］ダイアログが表示されます。ファイル名を付け、［保存］をクリックします。

④［WideField2］ダイアログが表示されます。［OK］をクリックします。

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション⑤

No. TI-M-1053-1［CPU プロパティ］ダイアログが表示されます。

⑥ ［NETWORK］フォルダをクリックします。
［NETWORK_SELECT］を“1”に設定します。

⑦ ［ETHERNET］フォルダをクリックします。SP66-4S の IP アドレス、サブネットマスクを設定します。

Hakko Electronics Co., Ltd.

9／11

テクニカルインフォメーション⑧No. TI-M-1053-1

10／11［HIGHER-LEVEL_LINK_SERVICE］フォルダをクリックします。
以下のように設定します。(UDP/IP、バイナリ形式)

ポート番号 12289

ポート番号 12291

1、2 の設定はポート番号 12289 の設定
3、4 の設定はポート番号 12291 の設定です。
TCP/IP 接続時は 1、3 の「設定値」を「0」に設定してください。

⑨ ［ファイル］→ ［上書き保存］をクリックし、保存します。
［オンライン］→ ［ダウンロード］→ ［プロジェクト+CPU プロパティ］をクリックします。
［ダウンロードする CPU プロパティファイルの選択］ダイアログが表示されるので、ファイルを選択し、［開く］をクリックします。転送が開始されます。

SP66-4S 側の設定は以上です。電源を再投入します。

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション
４.

No. TI-M-1053-1接続◆SIO ポートと接続する場合（RS-232C）
V8 シリーズ CN1 ポートと接続する場合
横河電機製

KM11-xT + ジェンダーチェンジャー

V8 シリーズ MJ ポートと接続する場合
横河電機製

KM11-xT + 下記結線

V8 シリーズ （MJ1/2）

KM11-xT(RJ-45)

D-sub 9pin(Male:凸)
ＦＧ

ＦＧ
ＲＤ

７２ＲＤ

ＳＤ

８３ＳＤ

ＳＧ

５５

ＳＧ

７ＲＳ８ＣＳ＊ツイストシールド線使用◆TX ポートと接続する場合
市販の LAN ケーブルをご使用ください。
HUB を使用して接続する場合：ストレートケーブル

HUB 未使用で 1：1 接続の場合：クロスケーブル

お問い合わせは．
．．
発紘電機株式会社 技術相談窓口 TEL：076-274-5130 FAX：076-274-5208

Hakko Electronics Co., Ltd.

11／11