設置ガイド

SetApp構成の三相パワーコンディショナ
PN: SEXXK-XXXXIXXXX

日本向け
バージョ ン 1.1

2

免責事項
重要事項
Copyright © SolarEdge Inc.転載を禁ず。
本書のいかなる部分も、SolarEdge Inc.の書面による事前の許可なく、電子的、機械的、写真、磁気、またはその他のいかなる手段によっても検索システムへの保存、送信、あるいは複製することはできません。
本書に記載されている内容は、正確かつ信頼できるものでありますが、弊社はこの記載内
容の使用については一切の責任を負いません。弊社は、予告なしに記載内容を変更する
権利を有しています。
最新版については、ソーラーエッジのWebサイト (www.solaredge.com/ja)から参照できます。
すべての会社名およびブランド製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。
特許表示について：http://www.solaredge.com/patentをご覧ください。
ソーラーエッジの受け渡しに関して一般取引条件が適用されます。
必要に応じてこれらの文書の内容は見直され、改訂されます。ただし、不整合がある場
合は除外できません。これらの文書の完全性を保証するものではありません。
本書に記載されている図は説明のためのものであり、実際の製品と異なることがあります。

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

3

電 波 規 制 への準拠
本装置は試験の結果、下記の現地の規制における制限値を満たしていることが確認されています。
これらの制限値は、有害な電波干渉から適正に保護することを目的としています。この機器
は、無線周波数エネルギーを発生、使用、放射する可能性があり、説明書に従って設置、使用しない場合は、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置条件下で干渉が発生しないことを保証するものではありません。この機器がラジオやテレビの受信を妨害している場合は、機器の電源をオフにしたり、オンにしたりして妨害を確認してみたり、また以下の方法を試してください。
受信アンテナの方向や位置を変えてください。
装置と受信機の間の距離を確保してください。
受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに機器を接続してください。
販売店または有資格者にご相談ください。
準拠する責任者によって明示的に承認されていない変更や修正は、装置を操作するユー
ザーの権限を無効にする場合があります。

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

4

改訂履歴
バージョン1.1 (2023年11月)

P.16およびP.17 設置ガイドライン：パワーオプティマイザのクリアランスにおいて、例外のパワーオプティマイザにP750、P860、P960を追加バージョン1.0 (2022年3月)
初版

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

5
目次
免責事項
重要事 項
電波規制への準拠
改訂履歴取り扱い お よ び 安全上の注意事項
安全記号の意味
第1章 : ソ ーラ ーエ ッ ジ パワ ーハーベ ス テ ィ ン グ シ ス テ ムの導入
パワーオプティマイザ
パワーコンディショナ
デザイナー
モニタリングプラット フォーム
SetApp設置手 順
設置機器リスト
第2章 : パワ ーオ プ テ ィ マ イ ザの設置
安全 性
設置 ガイドライン
手順 1:パワーオプティマイザの取 り付 け
手順 2: PVモジュールとパワーオプティマイザの接 続
手順3: パワーオプティマイザとストリングの接続

2
2
3
4
7
7
10
10
10
11
11
11
11
11
13
13
15
18
19
19

手順4：パワーオプティマイザの接続の検証

21

手順5：ストリングと接続箱の接続

21

第3章 : パワ ーコ ン ディ シ ョ ナ の設置
パワーコンディショナのパッケージの内 容 物
パワーコンディショナの識 別
パワーコンディショナのインターフェース
パワーコンディショナの取り付け
第4章 : 系 統 お よ びPVス ト リ ン グ を パワ ーコ ン ディ シ ョ ナ に 接続
系統接 続 ガイドライン
交流系統との接 続
スト リングとパワーコンディショナの接続
残留電流デバイス(RCD)の選択
第5章 : シ ス テ ムの有効化、試運転、お よ び構成

22
22
22
22
26
31
31
32
33
35
36

手順 1：事 前 準備37

手順 2：試 運 転と設 定

37

手順 3：適 切なアクティブ化と試 運 転 の確認

39

設置データのレポートおよびモニタリング
第6章 : モ ニ タ リ ン グ プ ラ ッ ト フ ォ ームで 通信を セ ッ ト ア ッ プ

40
42

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

6
通信オプション
通信コネクタパワーコンディショナのカバーの取 り外 しイーサネット (LAN)接 続 の確 立
RS485バス接続の確 立
RS485バスの構成
接続の確 認信号オプション
付録 A:エ ラ ーおよ びト ラ ブ ルシ ュ ーテ ィ ン グ
エラーの識 別通 信のト ラブルシューティング
パワーオプティマイザのトラブルシューティング
付録 B:オ プ シ ョ ン のコ ン ポーネ ン ト を 追加
ACサージ保 護デバイス (SPD)DCサージ保護デバイス(SPD)
付録 C:SafeDC™
付録 D:機械仕様
三 相 パワーコンディショナの寸 法
パワーコンディショナのマウントブラケットの寸法

42
44
45
45
49
51
52
52
54
54
55
56
59
59
59
60
61
61
62

技術仕様
日本向け三相パワーコンディショナ 220/380Vおよび 420/440Vグリッド用
SE25K、SE33.3K
277/480V系統 - SE33.3K、SE40K向け三相パワーコンディショナ
サポート のお問い 合わせ先

63
63
68
72

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

7

取り扱いおよび安 全 上の注意事項
安 全 記 号 の意味
本書には、下記の安全記号が使用されています。システムの設置や操作の前に、これらの記号とその意味をご理解の上利用頂くようお願いします。
警告！
危険を表します。正しく実行または遵守しない場合、傷害または死亡につながる可能性があり、手順に注意が必要です。指定された条件を完全に理解され、指定された条件に満たされるまで、警告より先に進まないでください。
注意！
危険を表します。正しく実行または遵守しない場合、製品の損傷や破損につながる可能性があり、手順に注意が必要です。指定された条件を完全に理解し、指定された条件が満たされるまで、注意箇所より先に進まないでください。
注記
現在の主題に関する追加情報を示します。
重要な安全機能
安全の問題に関する情報を示します。
電気電子廃棄物(WEEE)規制に基づく廃棄要件：
注記
本製品は地域の規制に従って廃棄するか、ソーラーエッジにご返送ください。
警告！
負傷のリスクを減らすため、この文書のすべての説明をお読みください。
警告！
ソーラーエッジの機器を整備または交換するときには、ソーラーエッジパワーコンディ
ショナ設置ガイドの指示に従って、太陽光発電ハザードコントロールシステムの整合性を維持しなければなりません。ソーラーエッジパワーオプティマイザおよび/もしくは
パワーコン ディショナはソーラーエッジパワーオプティマイザおよび/もしくはパワーコンデ
ィショナとのみ交換できます。サードパーティの機器はソーラーエッジの機器と互換性がありません。
警告！
本書でソーラーエッジが指定していない方法で本機器を使用すると、本機器が提供する保護機能が損なわれる可能性があります。

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

8
警告！
パワーコンディショナのカバーを開ける前に必ずパワーコンディショナの底部にある
ON/OFF/PスイッチをOFFにしてください。パワーコンディショナのDC電圧が安全な値に落ちるまで5分間お待ちください。これを行わない場合、コンデンサに蓄えられた電気により感電する恐れがあります。

警 告！
パワーコンディショナを使用する前に必ずパワーコンディショナの交流電源電線と壁コンセントが適切に接地されていることを確認してください。本製品は接地された金属製の恒久的な配線、または機器接地導体に接続するか、回路導体と共に配線し、本製品の機器接地端子またはリードに接続する必要があります。

警告！
本パワーコンディショナの扱いに習熟した有資格者のサービス担当者を除き、パワーコ
ンディショナを分解する修理や通電させながらの試験は行わないでください。
警告！
本パワーコンディショナの電源が入っている場合は、接地が確認できないかぎり、接続されている太陽光発電パネルや架台には触れないでください。
警告！
システムが最悪条件のSafeDC電圧(故障状態)が120V未満になるように設置されている場合、SafeDCはIEC60947-3に適合します。最悪条件の電圧は、以下のように定義されます。Voc,max+ (ストリング長-1)*1V、この場合：

Voc,max = ストリング内のPVモジュールの最大Voc (最低温度時)(複数のモジュールモデルがあるPVストリングでは、最大値を使用します)
PVストリング長 = PVストリング内のパワーオプティマイザの数
注意！
本製品に付属する文書の技術仕様書に従って本製品を使用してください。
注意！
重量物。背中や他の筋肉を痛めない姿勢で持ち上げるか、必要に応じて補助器具を使用してください。
注記
IEC 61730クラスAに相当する定格の太陽光発電モジュールを使用してください。
SetApp構成の三相パワーコンディショナ

9

注記
ソーラーエッジ機器の接地点には記号の記号を使用します。

が表示されています。本マニュアルでもこ

注記
ソーラーエッジパワーコンディショナは、発電機などの代替の電源と一緒に発電所に設置することができます。ソーラーエッジパワーコンディショナには、機械的または電子的イン ターロックスイッチを取り付ける必要があります。これにより、系統が停電した時に、パワーコンディショナへ信号を発信します。インターロックスイッチの調達、設置、保守、サポートは設置業者の責務においてお願いします。不適切な
インターロックスイッチの設置やソーラー エッジシステムと互換性のないインターロッ
クスイッチの使用により生じたパワーコンディショナへの損傷は、ソーラーエッジの保証の対象外となります。
代替の電源をソーラーエッジのパワーコンディショナに接続する方法の詳細は、https://knowledgecenter.solaredge.com/sites/kc/files/se-inverter-support-ofvoltage-sources.pdfを参照してください。
注記
パワーコンディショナの警告ラベルには、以下の警告記号が表示されています。
感電の恐れ
コンデンサに蓄えられた電気による感電の恐れ。カバーを開ける
前に、すべての電源の接続を切ってから5分間待機してください。
高温面 - やけどの恐れがあるため触れないでください。
注意、危険のリスク

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

10

第１章 : ソーラーエッジパワーハーベスティングシス
テムの導入
ソーラーエッジハーベストソリューションは、あらゆる種類の太陽光発電(PV)設備の発電出力を最大化し、1ワットあたりの平均コストを低減します。以下のセクションでは、システムの各コンポーネントについて説明します。

図 1:ソーラーエッジ電力 – ハーベストシステムの構成

パワーオプティマイザ
パワーオプティマイザは太陽電池モジュールと接続して使用するDC-DCコンバータであり、モジュールレベルでの最大電力点追従(MPPT：Maximum Power Point Tracking)を個々に行うことで、発電量を最大化します。
また、各パワーオプティマイザは直流電力線を利用してモジュールのパフォーマンスデータを
パワーコンディショナに送信します。

パワーコンディショナ
パワーコンディショナはモジュールが作り出した直流電力を交流電力に効率よく変換し、サイトの主要なAC機器や電力系統に電力を供給できるようにします。本パワーコンディシ
ョナは、各パワーオプティマイザからモニタリングデータを受信し、中央サーバ（モニタリングプ
ラットフォーム、インターネット接続が必要）に送信します。

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

11

デザイナー
デザイナーでは、サイトの規模によってパワーコンディショナとパワーオプティマイザが選択
さ れ、レポートを生成できます。デザイナーでプロジェクトを作成し、ストリングレイアウト付きのサイトデザインをモニタリングプラットフォームへエクスポートできます。

モニタリングプラットフォーム
モニタリングプラットフォームを利用することで、1つまたは複数のソーラーエッジサイトのパ
フォーマンスを技術的および経済的観点からモニタリングできます。過去および現在のシステム
パフォーマンスをシステムレベルおよびモジュールレベルで確認することができます。

SetApp
SetAppとは、スマートフォンやモバイル端末でパワーコンディショナの起動や設定を行うことができるモバイルアプリケーションです。

設置手順
新しいソーラーエッジサイトのインストールおよびセットアップ手順は以下のとおりです。
また、一部の手順は既存のサイトの修正にも適用されます。
1. ストリングとパワーオプティマイザの接続、 ページ19
2. パワーオプティマイザシリアル番号の記録(オプション)、ページ40
3. パワーコンディショナの取り付け、ページ26
4. ACおよびストリングとパワーコンディショナへの接続、ページ32
5. システムの有効化、試運転、および構成、ページ36
6. パワーコンディショナのモニタリングプラットフォームへの接続、ページ41

設 置 機 器 リスト
ソーラーエッジシステムの設置時には、標準ツールを使用します。設置に必要な工具は以下の通りです。
4 mmの六角トルクドライバ（パワーコンディデョナに同梱されているネジ用）
M5/M6/M8ネジタイプに対応する六角トルクドライバ
標準的なトルクマイナスドライバ一式
非接触電圧計
コードレス電動ドリル(クラッチ付き)、またはドライバとパワーコンディショナおよびオプティマ
イザを設置する面に適したビット。インパクトドライバの使用は許可されていません。
取り付け用金具(ステンレスボルト、ナット、ワッシャーなど)：
SetApp構成の三相パワーコンディショナ

12
取り付け面に対する取り付けブラケット
ラックに取り付けるためのパワーパワーオプティマイザ( スマートモジュールには不要)
ツール：
MC4クリンパ
ワイヤカッタワイヤストリッパ
電圧計
最新のSetApp バージョンを搭載したモバイル機器
通信オプションを設置する場合は、以下の物品も必要な場合があります。
イーサネット用：
RJ45コネクタ付きCAT6のツイストペアイーサネットケーブル
CAT6ケーブルロールを使用する場合: RJ45プラグおよびRJ45クリンパ
RS485の場合：
4芯または6芯のシールド付きツイストペアイーサネットケーブル
精密ドライバ一式

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

13第２章 : パワーオプティマイザの設置
安全性警告！
設置済みのパワーオプティマイザを調整する場合は、パワーコンディショナのON/OFF/Pスイッチと分電盤の配線用遮断器をOFFにしてください。
注意！
パワーオプティマイザはIP68/NEMA6P定格です。水没の恐れがある場所にはパワー
オプティマイザを設置しないでください。
注意！
パワーオプティマイザは、付属の取扱説明書に従って使用してください。
注意！
パワーオプティマイザの入力ケーブルまたは出力ケーブルを切断した場合、保証の対象外となります。
注意！
太陽電池モジュールはすべてパワーオプティマイザに接続する必要があります。
注意！
パワーオプティマイザをモジュールまたはモジュールのフレームに直接取り付けようとお考えの場合は、モジュールメーカーに取り付け位置、影響および保証についてご相談ください。モジュールのフレームへの穴あけ作業は、モジュールメーカーの指示に従って行ってください。

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

14
注意！
モジュールのコネクタとオプティマイザのコネクタの互換性を確認せずにソーラーエッジ
システムを設置した場合、安全面での問題が発生したり、地絡事故が発生してパワーコンディショナがシャットダウンするなどの機能上の問題につながる恐れがあります。パワーオプティマイザのコネクタと、接続する太陽電池モジュールのコネクタとの機械的および電気的互換性を確認する方法は以下の通りです：
パワーオプティマイザ、モジュール、およびパワーコンディショナDC入力で、同じメーカーの同じ種類のコネクタを使用するか、下記の方法を用いてコネクタに互換性があることを検証します。
モジュールコネクタのメーカーは、ソーラーエッジのオプティマイザコネクタおよびパワーコンディショナDC入力コネクタと互換性があるかどうかを明示的に検証する必要があります。
以下の外部ラボ(TUV、VDE、Bureau Veritas UL、CSA、InterTek) のいずれか
1つからの第三者認証試験のレポートを取得し、コネクタの互換性を確認します。

詳細情報は、

https://www.solaredge.com/sites/default/files/optimizer-input-connector-compatibility-jp.pdfを参照してください。

重 要 な安 全 機能
ソーラーエッジパワーオプティマイザを搭載したモジュールは安全です。これらのモジュールは、パワーコンディショナがONにならないかぎり、電圧は安全低電圧に維持されます。パワーオプティマイザがパワーコンディショナに接続されていない場合やパワーコンディショナの電源がOFFである場合は、各パワーオプティマイザは1V相当の安全電圧しか出力されません。

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

15

設 置 ガイドライン
ストリングでのパワーオプティマイザの最大数と最少数(ストリング長)について
は、パワーオプティマイザのデータシートを参照してください。ストリング長の検証については、デザイナーを参照してください。デザイナーは下記のソーラーエッジ
Webサイトで入手できますhttps://www.solaredge.com/ja/products/installer-tools/designer#/
モジュールとパワーオプティマイザ間、同じオプティマイザに接続されている2つのモジュール間、または以下に指定される場合以外の2台のオプティマイザ間に、延長ケーブルを使用しないでください。
パワーコンディショナとモジュール間：
最大1.8 mの延長ケーブルが、すべてのパワーオプティマイザに使用することができます(DC+に0.9 mおよびDC -に0.9 m)。
部品番号にハイフン 1 が付いているSシリーズパワーオプティマイザ(Sxxx-1xxxxxxまたはSxxxx-1xxxxxx) - 最大16 mまでの延長ケーブルを、各オプティマイザに使用することができます (DC+用に8 m、DC-用に8 m)。
部品番号にハイフン 4 が付いているPシリーズパワーオプティマイザ(P-xxx-4xxxxxx)
およびMxxxx-シリーズ- 最大16 mまでの延長ケーブルを、各オプティマイザに使用することができます (DC+用に8 m、DC-用に8 m)。
2つのパワーオプティマイザ間またはパワーオプティマイザとパワーコンディショナ間：
パワーオプティマイザ間で延長ケーブルを設置できるのは、アレイ間、アレイ内の障害物や通路の周囲、ストリングの終端からパワーコンディショナまでのみです。延長
ケーブルの合計長は次の値を超えないこと ：単相パワーコンディショナ

三相パワーコンディショナ

すべて- 300 m

SE17.5K以上 - 700 m

パワーオプティマイザの延長ケーブルをパワーコンディショナに接続するには、以下の導体
断面積のケーブルを使用してください。
MC4コネクタの場合：2.5-10 mm²

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

16
フレームマウント型のパワーオプティマイザは、架台によらず(レールなし、またはレールあり)、モジュールのフレームに直接取付けてください。フレームマウント型のパワーオプティマ
イザについては、下記のリンクを参照してください：https://www.solaredge.com/sites/default/files/installing_frame_
mounted_power_optimizers.pdf
パワーオプティマイザはどのような向きの設置にも対応します。
パワーオプティマイザの入力数を超えるモジュールを並列接続する場合、分岐ケーブルを使用してください。デュアル入力のある産業用パワーオプティマイザモデルもあります。パワーオプティマイザのケーブルを接続できるように、モジュールの近くに設置してください。
必要な長さの出力と入力導体があるパワーオプティマイザを使用してください。
1つ以上のモジュールが遮光されると、設置されたパワーオプティマイザが一時的にシャットダウンされることがあります。ストリングに接続されているパワーオプティマイザのうち、日陰に入ったパワーオプティマイザの数が必要最小限の数を下回らない限り、ストリング内の他のパワーオプティマイザが影響を受けることはありません。通常の条件下で、日陰に入っていないモジュールに接続されているパワーオプティマイザの数が必要最小限の数を下回っている場合には、ストリングにパワーオプティマイザを追加してください。
熱放散が可能なように、以下の離隔距離を維持してください。
すべてのパワーオプティマイザ、 P750/P860/P960/M1600を除く

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

17
P750/P860/P960/M1600 パワーオプティマイザ

図 2:パワーオプティマイザの周囲の熱放散用離隔距離モジュールを限られたスペースに設置する場合、例えば、建物一体型太陽光発電(BIPV)モジュールを設置する場合、パワーオプティマイザが仕様外の最高温度にさらされないように、換気手段が必要になる場合があります。

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

18

手順1:パワーオプティマイザの取り付け
各パワーオプティマイザで以下の手順を行ってください1)。
1. パワーオプティマイザを取り付ける位置を決め、パワーオプティマイザの取り付けブラケットを使用して、パワーオプティマイザを架台に取り付けてください。直射日光から保護されている場所にパワーオプティマイザを取り付けることを推奨します。フレームマウント型パワーオプティマイザについて
は、オプティマイザに付属している説明書に従うか、下記のリンクを参照してください。https://www.solaredge.com/sites/default/files/installing_frame_
mounted_power_optimizers.pdf
2. 必要に応じて、取り付け穴の位置をマークして、ドリルで穴をあけます。
注意！
ドリルの振動によりパワーオプティマイザを破損した場合は、保証の対象外となります。取り付けトルク要件を満たすトルクレンチまたは調整クラッチ付き電動ドリルを使用します。パワーオプティマイザの取り付けにはインパクトドライバを使用しないでください。

パワーオプティマイザに穴を開けたり、マウント用の穴にドリルを使用しないでください
3. M6またはM8ステンレス製ボルト、ナットおよびワッシャー、またはその他の取り付けハード
ウェアを使用して、各パワーオプティマイザをラックに取り付けます。適用するトルクは
9～ 10 N*mです。
4. 各パワーオプティマイザはモジュールの架台にしっかりと取り付けられていることを確認してください。
5. パワーオプティマイザのシリアル番号および場所を、設置データのレポートおよびモニタリン
グ / ページ 40に記載の通り記録してください。

(1)スマートモジュールには該当しません。

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

19

手順2: 太陽電池モジュールとパワーオプティマイザの接続
注記
不適切な配線は、太陽光発電システムで電気的障害の原因になることがあります。電気的な故障を避けるために、接続コネクタが正しくロックされていることを確認し、ケーブルの張力や摩擦を避けてください。適切な設計、材料、設置によりシステムにおけるアーク、短絡及び地絡の危険を低減することができます。
注記
この図は説明用の図です。プラスおよびマイナスの入力コネクタと出力コネクタを識別するには、製品のラベルを参照してください。
各パワーオプティマイザで以下を行います。
モジュールのプラス( +) の出力コネクタをパワーオプティマイザのプラス( +) の入力コネクタに接続します。
モジュールのマイナス( -) の出力コネクタをパワーオプティマイザのマイナス( -) の入力コネク
タに接続します。

図 3:Sシリーズ(左) とPシリーズ(右) のパワーオプティマイザのコネクタ

手順3: パワーオプティマイザとストリングの接続長さの異なるストリングを並列に接続できます。この際、各ストリングのパワーオプティマイザの数を同じにする必要はありません。最小および最大のストリング長については、そのパワーオプティマイザのデータシートを参照してくださ い。ストリング長の検証については、デザイナーを参照してください。
1. ストリングの先頭のパワーオプティマイザのマイナス(-)出力コネクタをストリングの2番目のパワーオプティマイザのプラス(+)出力コネクタに接続します。
SetApp構成の三相パワーコンディショナ

20
2. 電磁波障害 (EMI) を最小にするには、プラスとマイナスのDCケーブル間の距離を最小にしてください。
詳細については以下を参照してください。
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-systems%20and-emi-performance-andcompliance-technical-documentation-jp.pdf
3. 同様に、残りのパワーオプティマイザも接続してください。
警告！
デュアル入力のパワーオプティマイザの場合、付属する1組のシールで使用しな
い入力コネクタをシールします。
4. モニタリングプラットフォームを利用して設置状況をモニターする場合は、設置データの報告とモニタリングに記載されているように、各パワーオプティマイザの物理的な位置を記録
してください。

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

21

手順4：パワーオプティマイザの接続の検証
モジュールとパワーオプティマイザを接続すると、パワーオプティマイザは1V(±0.1V)の安全電圧で出力するようになります。従って、ストリングの合計電圧は、1Vにストリング内で直列に接続されているパワーオプティマイザの数を乗算した値と等しくなります。たとえば、1つのストリングにおいて10台のパワーオプティマイザが接続されている場合は、10Vの電圧が発生します。
このプロセス中、太陽光発電モジュールが日射を得るようにしてください。パワーオプティマイザは太陽光発電モジュールが少なくとも2W発電しないとONになりません。
ソーラーエッジシステムでは、太陽光発電モジュールとパワーコンディショナの間にパワーオプ
ティマイザを設置するため、短絡回路電流ISCと開放電圧VOCの意味が従来のシステムとは異なります。
ソーラーエッジシステムのストリング電圧および電流の詳細については、次のソーラーエッジWebサイト、ソーラーエッジシステムのVOCとISCのテクニカルノート
を参照してください。https://www.solaredge.com/sites/default/files/isc_
and_voc_in_solaredge_sytems_technical_note.pdf
適切なパワーオプティマイザの接続の検証：
ストリング同士またはストリングとパワーコンディショナを接続する前に、各ストリングの電圧を測定してください。電圧計を使用してストリングの極性を確認し、極性が正しいことを確認してください。0.1V以上の測定精度の電圧計を使用してください。
注記
パワーコンディショナはまだ発電していないので、ストリング電圧を測定しDCワ
イヤーの極性が適切かどうか検証できます。接続ユニットDC安全ユニット
内。
パワーオプティマイザの運用上の問題のトラブルシューティングについては、パワーオプティマイ
ザのトラブルシューティング/ ページ 55を参照してください。
また、適切なパワーオプティマイザ接続はDesignerアプリケーションでも検証できます。
詳細は、https://www.solaredge.com/ja/products/installer-tools/designer#/を参照してください。

手 順 5：ストリングと接 続 箱 の接続
単一の入力接続を使用してストリングを接続するには、接続箱を使用します。
接続箱はモジュールとパワーコンディショナの間に設置する必要があります。

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

22

第３章 : パワーコンディショナの設置
パワーコンディショナの設置は、太陽光発電モジュールとパワーオプティマイザの設置の前または後に行ってください。
注 意！
パワーコンディショナの下部のコネクタは地面に接触したままにしないでください。地面に接触したままにしておくと破損の原因となることがあります。地面に置く場合
は、背面部を接地させてください。

パワーコンディショナのパッケージの内容物
設置ブラケットキット
クイック設置ガイド
保証書
安全上の注意事項
技術仕様

パワーコンディショナの識別
パワーコンディショナに貼られているシリアル番号と電気定格が記載されたステッカーを参照してください。ソーラーエッジサポートに問い合わせる際は、このシリアル番号をお知らせください。
このシリアル番号は、モニタリングプラットフォームで新しいサイトを開く際にも必要となります。

パワーコンディショナのインターフェース

交流出力 貫通孔
通信貫通孔
通信
貫通孔

図 4:パワーコンディショナのインターフェース

交流出力：系統への接続用の交流出力 貫通孔、直径19～ 28 mm
直流入 力 ：MC4コネクタ、太陽光発電設置の接続用
SetApp構成の三相パワーコンディショナ

23
2個の通信貫通孔：パワーコンディショナの通信オプションの接続用です。各グランドには
3つの開口部があります。詳細についてはモニタリングプラットフォームで通信をセットア
ップ / ページ 42を参照してください。
P/ON/OFFスイッ チ：

図 5:ON/OFF/Pスイッチ

ON (1) - このスイッチをONにすることで(パワーオプティマイザのぺアリング後)、パワーオ
プティマイザが運転を開始し、発電が可能になり、パワーコンディショナが系統へ電力を送り出すことができます。
OFF(0) - このスイッチをOFFにすることで、パワーオプティマイザの電圧が安全電圧まで低下し、送電が抑制されます。このスイッチをOFFにしても、制御回路は通電したままとなります。
P - このスイッチを動かして放すことで、LED を介してシステム情報を表示したり、以下の機能を実行したりすることができます。

P位置の期間スイッチをPに移動して2秒間維
持し 、それからリ
リースします。

機能

コメント

スィッチがPにあり、すべてのLED
発電情報がを5秒間表示
がONになっている時にアクティブ(LEDにより)されるか、エラータ化します。
イプ(発生している場合)が5スイッチが解放されると、すべて秒間表示されます。
のLEDは0.5秒間OFFになり、その後発電情報やエラー情報がSetAppへ接続するための表示されます。
Wi-Fiアクセスポイントを有効にします。

スイッチをPに移動して5秒以上
ペアリング開始
維持し 、それからリリースします。

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

ペアリングは3つのLEDすべてが同時に点滅することで示されます。

24
LED：3つのLEDが色と状態 (オン/オフ/点滅(1)/明滅(2)/交互発光(3)) で、エラーまたはパフォーマンス表示などの、さま
ざまなシステム情報を示します。詳細はhttps://www.solaredge.com/ja/ledsを参照してください。
メインLED表示は以下のとおりです。
青色ON - パワーコンディショナはモニタリングプラット
フォームと通信中
緑色ON - システムは発電中
緑色点滅 - ACは接続されているが、システムは発電していない

図 6:LEDインジケータ

赤色ON - システムエラー

以下の表では、システムのパフォーマンス情報がLEDの色およびON/OFF/Pスイッチの位置
で、説明されています。

(1)点滅 = 同じ時間ONとOFFを繰り返す(2)明滅 = ONを100 ミリ秒間、次にOFFを5秒間(3)交互発光 = LEDが交互に発光

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

25

表示

ON/OFF/P
スイッチは
位置

LEDの色
赤色

緑色

青色
S_OK: ONNo S_OK:OFF

パワーオプ
ティマイザはペアリングされていません

OFF

点滅

ペアリング

点滅

点滅

点滅

OFF

点滅

点滅

起動/グリッドのモニタリングON (1)

システムは発
電中

OFF

エラー

ON

No S_OK:OFF

S_OK: ON
モニタリングプラット
フォームとの通信が確立されています。

発電の詳細なパーセ
ンテージは以下の表を参照してください。

S_OK: ON

夜間モード
(発電せず)
パワーコン
ディショナはOFFです(安全電圧)
パワーコン
ディショナはOFFです(安全ではない電圧)
パワーコン
ディショナの
設定
または再起
動
パワーコン
ディショナのファームウェア
のアップグ
レード

S_OK: ON

コメント

OFF

明滅

No S_OK:OFF
S_OK: ONOFF

点滅

OFF (0)No S_OK:OFF
S_OK: ON

点滅

点滅

No S_OK:
OFF

ON/P

ON

ON

ON

ON/P

交互発
光

交互発光

交互発光

任意

ON

ON/OFF/点 滅/明滅ON/OFF/点滅

アップグレードプロセスには最長5分間かかることがあります
参照先：エラーおよび

トラブルシューティング/ ページ 54

以下の表では、AC発電量のパーセンテージがLEDの色およびON/OFF/Pスイッチの位置で説明されています。

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

26

表示
AC発電のパーセンテー
ジ：0 %AC発電量のパーセンテー
ジ：0 - 33 %
AC発電量のパーセンテー
ジ：33 - 66 %AC発電量のパーセンテー
ジ：66 - 100 %ON/OFF/P
スイッチ位置ON (1)

赤色

LEDの色
緑色

青色

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

ON

ON

コメント

これは発電量を定格ピークAC出力電力のパーセントとして示します。

パワーコンディショナの取り付け
図 7 に表示の通り、パワーコンディショナには取り付けブラケットキットが付属しています。

図 7: 設置ブラケットキット

注記
取り付け先となる面や支持体がパワーコンディショナの重量に耐えうるものであることを確認してください。
注意！
ソーラーエッジパワーコンディショナとパワーオプティマイザは、海洋またはその他の塩
水環境の汀線からの最低距離が50 mの場所に、パワーコンディショナやパワーオプ
ティマイザに直接塩水がかからない限り設置できます。
海岸線から200 m以内の距離に設置されたパワーコンディショナの場合、ソーラーエッジから別途購入した特殊ブラケットとSS304ステンレスネジが必要です。詳細は地元の販売担当者にお問い合わせください。

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

27
1. パワーコンディショナを取り付ける場所を決めてください。例えば、壁、レール、スタッド枠組
み、または柱など。直射日光から保護されている場所にパワーコンディショナを取り付けることを推奨します。
注記
レールまたはスタッド枠組み上でパワーコンディショナの設置が不安定になるのを防ぐため、DC安全ユニット (図 8参照) の背面にサポートレールを使用してください。

サポートレール

図 8:DC安全ユニット背面のサポートレール

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

28
2. 適切に放熱を行えるように、パワーコンディショナと周囲の間に下記の最低限の離隔距
離を空けてください。https://www.solaredge.com/sites/default/files/se- clearanceguidelines-for-multiple-inverter-mounting.pdf
パワーコンディショナの下部にあるファンがブロックされていないこと、そして空気が流れていることを確認してください。

図 9:パワーコンディショナのファン- 気流

3. マウントブラケットを壁や柱などに設置して、穴をあける場所に印をつけてください。(パワーコンディショナと取り付けブラケットの寸法については、機械仕様 / ページ 61を参照
してください)。
4. 少なくとも2つの穴をドリルで開けて、ブラケットをしっかり取り付けてください。取り付け
先の面にブラケットがしっかり固定されていることを確認してください。
5. パワーコンディショナをブラケットにはめ込んでください (図 10参照)。
a. パワーコンディショナの両端またはパワーコンディショナの上部と下部を持って引き上げてください。
b. 取り付けブラケットのU字型の刻みにパワーコンディショナを下ろしてください。壁や柱に対してパワーコンディショナがフラットになるように配置してください。
c. パワーコンディショナの両側の外側ヒートシンクフィンとブラケットの中に、付属の2本のねじを挿入します。ねじを 4.0 N*m/2.9 lb*ftのトルクで締めてください。

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

29

図 10:パワーコンディショナをブラケットにはめ込む

6. 取り付け先の表面にパワーコンディショナがしっかり固定されていることを確認してください。

パワーコンディショナの接地
一部の場所では、規制によりパワーコンディショナの本体の接地が必要となります。
パワーコンディショナが屋内に設置されている場合、ワイヤーを建物の電気接地点に接続しなけ
ればなりません。パワーコンディショナが屋外に設置されている場合、設置ワイヤー付きのパワーコンディショナの本体を適切に接地された箇所に接続してください。
パワーコンディショナを接地点に接続：
1. 接地ワイヤーのラグを、パワーコンディショナのシャーシの右側または左側のどちらかの接地点に接続してください。

図 11:パワーコンディショナの接地

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

30
2. 接地ワイヤーのもう一方を建物の電気接地点または適切に接地された箇所に接続してください。

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

31

第４章 : 系統およびストリングをパワーコンディショ
ナに接続
本章では、パワーコンディショナをストリング上で交流系統および太陽電池モジュールのパワ
ーオプティマイザに接続する方法について説明します。

系統接続ガイドライン
ほとんどの国では、3相パワーコンディショナには中性線接続が必要です。一部の国では、複数の単相パワーコンディショナと共に三相パワーコンディショナをオープンデルタに接続できます。
システムを設置する前に、以下の資料を参照してください。
ソーラーエッジパワーコンディショナのアプリケーションノートでサポートされる系統：
https://www.solaredge.com/sites/default/files/grids_supported_by_se_inverters_
europe_and_apac.pdf
ソーラーエッジパワーコンディショナのアプリケーションノートでサポートされる国 (互換性を確認)：https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_inverters_supported_countries.pdf.確認なしで設置するとパワーコンディショナの保証が無効になることがあります。
モデルごとの推奨サーキットブレーカーサイズについては、アプリケーションノートの「サーキットブレーカーのサイズ決定」を参照してください。
https://www.solaredge.com/sites/default/files/determining-the-circuit-breakersize-for-three-phase-inverters-jp.pdf
ソーラーエッジ三相パワーコンディショナの短絡電流については、ソーラーエッジ三相パワー
コンディショナのアプリケーションノートの「短絡電流」を参照してください。
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-short-circuit-currents-threephase-inverters-tech-note.pdf
注記
詳細については、次のソーラーエッジのウェブサイトの推奨する交流配線のアプ
リケーションノートを参照してください。
https://www.solaredge.com/sites/default/files/application-noterecommended-wiring-jp.pdf

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

32

交流系統との接続
5線 (L1、L2、L3 + N + PE) または4線 (L1、L2、L3 + PE) の直径19 mmから28 mmの標準交流電線を使用してください。各電線の導体の断面積は、4 mm²から 16 mm²でなければなりません。
配線の詳細については、ソーラーエッジのウェブサイトの推奨する交流配線ア
プリケーションノートを参照してください。
https://www.solaredge.com/sites/default/files/application-noterecommended-wiring-jp.pdf

交流電力系統のパワーコンディショナへの接続
交流系統をパワーコンディショナへ接続：
1. 分電盤のパワーコンディショナの配線遮断器をOFFにしてください。
2. パワーコンディショナのカバーの6本の六角ねじを外し、カバーを慎重に取り外してください。
注 意！
カバーを取り外す際に内部部品を傷つけないように注意してください。カバーの取り外し時の不注意による内部部品の損傷に対しては、ソーラーエッジは一切責任を負いません。
3. 交流電線 (図 12) から外皮絶縁体を10～ 11 mm 取り除いてください。

図 12:5ワイヤーACケーブル- 絶縁体の除去

4. 交流電線の貫通孔を緩めて、交流電線を貫通孔に挿入してください。(図 4参照)。
5. 交流端子台に記載されたとおりに、パワーコンディショナ内部に電線を接続してください。
最初にPE電線を接続してください。端子台のネジを1.2～ 1.5 N*mのトルクで締めてください。

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

33

交流ターミナルブロック

交流電線 貫通孔

図 13:パワーコンディショナとACケーブルの接続

6. 交流電線の貫通孔を6 N*mのトルクで締めてください。
7. すべての配線が端子台にしっかり固定されているか確認してください。電線が完全に挿入されており、簡単に抜けないことを確認してください。未使用の端子台のネジが締められていることを確認してください。
8. パワーコンディショナのカバーを閉じてネジを9 N*mのトルクで締めてください。

ストリングとパワーコンディショナの接続
PVを直流入力ペアに接続します。ストリング接続の場合、パワーコンディショナはMC4 DC
コネクタを装備しています。DC安全ユニットのあるパワーコンディショナは、ストリング接続用にMC4コネクタまたはグランドがある場合があります。外部の接続箱またはケーブルを使用して追加のストリングを平行接続でシステムに追加できます。接続箱の設置と接続は、パワーコンディショナに接続する前に行う必要があります。
注記
パワーコンディショナにはトランスがないため、直流側の－極また＋極の電力線接地は行わないでください。モジュールフレームおよび太陽電池ストリングモジュールの取り付け器 具の接 地 ( アース設 置) は可 能です。
注記
固定入力電圧アーキテクチャにより、長さが異なる平行ストリングにも対応できます。これにより、各ストリングの長さが許容範囲内に収まっているかぎり、これらのパワーオプティマイザの数を同じにする必要はありません。
注記
重要：単一のシナジーユニットに対して3本以上のストリングを接続する場合 (直接接続、接続箱経由で接続するのかにかかわらず)、電流ヒューズが必要です。定格電流25Aの電流ヒューズを使用してください。
SetApp構成の三相パワーコンディショナ

34

MC4コネクタによるストリングとパワーコンディショナの接続
SE25K以上のパワーコンディショナを使用する場合、1つのストリングで使用する延長ケーブ
ルの総延長は700mを超えないようにして下さい。
貫通孔のあるパワーコンディショナを配線する場合、直流電線の導体の断面積は4mm²から16mm²でなければなりません。撚り線を使用する場合、棒端子の使用は設置業者の判断にて行ってください。アルミニウム導体にはバイメタルフェルールを使用する必要があります。
MC4コネクタでストリングをパワーコンディショナに接続：
1. 分電盤の配線用遮断器のスイッチをOFFにしてださい。
2. DC安全ユニットのDC安全スイッチをOFFにしてください(DC安全ユニットがある場合)。
3. パワーコンディショナのON/OFF/PスイッチをOFFにしてください。
4. 各ストリングから来ているMC4ケーブルコネクタをパワーコンディショナの下部にある
DC+とDC-のコネクタに接続してください。

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

35

残 留 電 流 デバイス(RCD)の選択
いずれのPV設置でも、システムの要素が保護接地 (PE) への漏電電流に影響しています。
重 要な安 全 機 能すべてのソーラーエッジパワーコンディショナが、PVアレイ、ケーブル、またはパワー
コンディショナ(DC) の不調の場合に起こりうる感電死から守るために、認証済
みの内部RCD (漏電遮断器) を組み込んでいます。ソーラーエッジパワーコンディ
ショナのRCDはDC側で漏出を検出できます。DIN VDE0126-1-1規格に基づき、
RCDには2つのトリップしきい値があります。低しきい値は、人による直接的な接触による典型的な漏出における急激な変化に保護を与えるために使用されます。
より高いしきい値は、ゆっくり上昇している漏洩電流に対して使用され、火災に対する安全のために接地線の電流を制限します。高速の人員保護のためのデ
フォルト値は、30mAです。そして、低速の火災の安全に対するデフォルト値はユニットあたり100mAです。
地域の規定により外部RCDが必要な場合は、関連する電気工事規程で必要なRCDの種別を確認してください。地域で適用される規格や指令に従ってRCDを設置します。
詳細情報については、下記のソーラーエッジWebサイトで入手できるソーラーエッ
ジパワーコンディショナ用RCD選択アプリケーションノートを参照してください。
https://www.solaredge.com/sites/default/files/application_note_ground_fault_rcd-jp.pdf

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

36

第５章 : システムの有 効 化 、試 運 転 、および構成システムを設置した後は、システムの起動と設定が重要です。パワーコンディショナSetApp
モバイルアプリケーションを使用して、システムのアクティベーションと設定を開始します。
起動時や試運転時には、パワーコンディショナは、オプティマイザ、周辺通信機器、他の接続されたパワーコンディショナなど、システムに接続されたすべてのコンポーネントを検出し、通信を行います。試運転の際には、ユーザーは系統保護整定値とバックアップ電圧情報( 使用する場合) を設定する必要があります。
アクティベーションと試運転を始める前に、すべての通信ハードウェアが適切に接続されていることを確認してください。通信オプションの参照先：モニタリングプラットフォームで通信をセッ
トアップ / ページ 42。
サイトを閲覧する前に、ソーラーエッジSetAppアプリケーションをApp StoreまたはGoogle Playからモバイルデバイスにダウンロードしておいてください。
アクティベーションと試運転の前に、以下からSetAppアプリケーションをダウンロードしてください。

SetAppをダウンロードする場合、インターネット接続、登録、およびログインが必要です。
SetAppを使用するのに登録は必要ではありません。

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

37

手 順 1：事 前 準 備システム起動時には、モバイル機器とパワーコンディショナの間でWi-Fi接続が行われ、シス
テムのファームウェアがアップグレードされます。
アクティ ベーションの前に
モバイルデバイスにSetAppをダウンロードし、ユーザー登録(初回のみ)を行い、ログインします。アプリケーションが最新版に更新されていることを確認してください。
必要に応じて、パワーコンディショナに接続されているすべての機器( バッテリー、エネ
ルギーメーター) の電源を入れ、機器が自動検出されるようにしてください。
パワーコンディショナのアクティベーション：
1. 分電盤の配線用遮断器をオンにしてください。
2. 直流切断スイッチをオンにしてください( 該当する場合) 。
3. DC安全ユニットのON/OFFスイッチをONにしてください(DC安全ユニットがある場合)。
4. SetAppを開き、画面上の指示に従ってください(パワーコンディショナのバーコードをスキャンしてください。ON/OFF/PスイッチをP位置に動かして、2秒後にリリースしてください)。
SetAppは、パワーコンディショナとWi-Fi通信により接続を行い、パワーコンディショナのファームウェアをアップグレードし、パワーコンディショナを起動します。
5. アクティベーションが完了したら、次のいずれかを選択し実行してください。
[ 別のパワーコ ンディ ショ ナに接続 ] を選択して他のパワーコ ンディショナのアクティベーションを続けて行ってください。
[試運転開始]を選択して、ペアリングおよび他のパワーコ ンディショ ナの設定を行ってください。

手 順 2：試 運 転 と設定
本セクションでは、SetAppメニューを使用したパワーコンディショナの設定メニューの方法について説明します。
システムの種類によって、使用するアプリケーションでのメニューが異なる場合があります。
[ 設定 ] 画面にアクセスします。
以下のうちどちらかを行います
初回のインストール中：事前準備が完了したら、SetAppで [ 試運転開始 ] を選択してください。
パワーコンディショナがすでにアクティベーションされて連系開始済みの場合：ONになっていない場合 – 分電盤の配線用遮断器をONにして、パワーコンディショ
ナを受電させてください。

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

38
SetAppを開き、画面の指示に従ってください。( パワーコンディショナのQRコード
を読取り、ON/OFF/PスイッチをP位置に動かして、2秒後にリリースしてください。)
モバイルデバイスによってパワーコンディショナとのWi-Fi接続が確立され、設定メニューの画面が表示されます。

国 、系 統 および言 語 の設定
パワーコンディショナ構成が各国の連系規定を遵守するように、適切な設定にする必要があります。これらの設定が選択されない場合、パワーコンディショナは発電を始めません。
1. [ 設定 ] 画面から [ 国と言語の設定 ] を選択してください。
2. [ 国と言語の設定 ] ドロップダウンリストから、必要なオプションを選択し、 [ 国と言語の設定 ] を選択してください。
3. [ 言語 ] ドロップダウンリストから言語を選択し、[ 言語を設定 ] を選択してください。
4. 情報を読み取り専用ファイルに保存するには、画面下部にあるPDFアイコン (iOS) またはJPEG アイコン(Android) を選択してください。

ペアリング
1. [ 設定 ] メニューから [ ペアリ ングの設定 ] を選択してください。
2. [ ペアリ ング開始 ] を選択してください。
3. ペアリング完了が表示されたら、システムの起動プロセスが始まります。
パワーコンディショナのスイッチをONにした時点から、パワーオプティマイザは発電を開始
し、パワーコンディショナは交流変換を開始します。
警告！
ON/OFF/PスイッチをONにすると、DCケーブルに高電圧がかかり、パワーオプティ
マイザは安全出力を出力できません。
パワーコンディショナは、最初にACに接続してから電力変換を開始すると、動作電圧に達するまで起動設定モードに入ります。このモードではパワーコンディショナの緑色のLEDが明滅します。
動作電圧に達すると、パワーコンディショナは発電モードに移行し、発電します。このモードでは、パワーコンディショナの緑色のLEDが点灯します。
4. [ OK ] を選択し、 [ 設定 ] メニューに戻ってください。

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

39

通信
通信設定は通信接続の完了後に設定できます。モニタリングプラットフォームで通信をセッ
トアップ / ページ 42 を参照してください。
[ モニタ リ ングと の通信 ] を選択して、モニタリングプラットフォームとの通信を設定してください。
複数のソーラーエッジデバイスや、バッテリーやロガーなどの外部のソーラーエッジ以外のデバイス間の通信を設定するには、[ サイ ト 通信 ] を選択してください。

電力制御設定[ 電力制御設定 ] オプションの詳細は、電力制御アプリケーションノートを参照してください。
以下のソーラーエッジのWebサイトで入手できます。
https://knowledgecenter.solaredge.com/sites/kc/files/application_note_power_control_configurati
on_jp.pdf

手 順 3：適 切 なアクティブ化と試 運 転 の確認
1. [ 情報 ] を選択して、適切なファームウェアバージョンが各パワーコンディショナにインストールされていることを確認してください。
2. [ ステータ ス ] を選択して、パワーコンディショナが動作して発電していることを確認してください。
3. 関連するステータス画面を確認して、追加の設定が適切に設定されていることを確認してください。
4. パワーコンディショナの緑色のLEDが点灯していることを確認してください。
これによりソーラーエッジ電力発電システムは作動できるようになっています。

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

40

設置データのレポートおよびモニタリング
サイトをモニタリングするには、ソーラーエッジで利用できる有線または無線のオプションを使用して、パワーコンディショナをモニタリングプラットフォームに接続する必要があります。モニ
タリングプラットフォームで通信をセットアップ / ページ 42を参照してください。

モニタリングプラットフォーム
モニタリングプラットフォームにより、モジュール、ストリング、システムのレベルでの瞬時の故障検出とアラートによって、強化された太陽光発電性能モニタリングとパワーコンディショナ発
電量保証が実現します。
本プラットフォームを利用することで、以下を実行できます。
特定のコンポーネントの最新のパフォーマンス情報を表示する。
モジュールなどを他の同種のコンポーネントと比較することで、パフォーマンスが低下しているコンポーネントを特定する。
物理レイアウトを利用し、アラートが発生しているコンポーネントの位置を特定する。
モニタリングプラットフォームを使用すると、最新情報を含むサイトの情報を物理的または論
理的なビューで表示できます。
論理レイアウト：パワーコンディショナ、パワーオプティマイザ、ストリング、モジュール、メー
ター、センサーおよびそれらの電気的な接続などの、システム内のコンポーネントのツリー状のレイアウトが図示されます。この図を利用することで、どのモジュールがどのストリングに接続されているか、どのストリングがどのパワーコンディショナに接続されているかな
どを確認できます。
物理レイアウト：サイトのモジュールの実際の配置の全景が表示され、仮想サイトマップ
上で各モジュールの正確な位置を見ながら、問題を正確に指摘できます。
設置したパワーオプティマイザのマッピングがレポートされない場合、モニタリングプラットフォー
ムによって、どのパワーオプティマイザがどのパワーコンディショナに接続されているかを示す論
理レイアウトが表示されますが、パワーオプティマイザの物理的な位置やストリングは表示されません。
モニタリングプラットフォームには、機能をモニタリングすることによってガイドする、組み込みのヘルプシステムが含まれています。
詳細は、https://www.solaredge.com/ja/products/pv-monitoring#/を参照してください。

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

41

設 備 情 報 を用いて論 理 および物 理 レイアウトを作 成 する
論理レイアウトを表示するには、モニタリングプラットフォーム上で新しく作成したサイトで情報を入力する必要があります。モニタリングサーバの間の通信が確立されると、論理レイ
アウトが表示されます。
物理レイアウトを表示するには、設置されているパワーオプティマイザの位置のマッピングを行う必要があります。位置のマッピングを行うには、次のセクションで説明される方法のいずれかを使用して下さい。

デザイナー
デザイナーは、サイトの規模に応じたパワーコンディショナとパワーオプティマイザを選択し、レポートを作成します。デザイナーでプロジェクトを作成し、ストリングレイアウト付きのサイト
デザインをモニタリングプラットフォームへエクスポートできます。
詳細はhttps://www.solaredge.com/ja/products/installer-tools/designer#/を参照してください。

物理レイアウトエディタ
1. 登録済みの設置者の場合、下記のリンクでモニタリングプラットフォームサイト作成ペー
ジへアクセスしてください。https://monitoring.solaredge.com/solaredgeweb/p/home#createSites
まだ登録していない場合は、
https://monitoringpublic.solaredge.com/mfe/registration/?locale=ja_JPへ移動してください。
2. 設置に関する情報や論理および物理マッピングの詳細情報など、必要な情報をすべて入力してください。

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

42

第６章 : モニタリングプラットフォームで通信をセットアップ
パワーコンディショナは以下の情報をモニタリングプラットフォームに送信します。
直流電力線(PV出力回路)経由で受信したパワーオプティマイザ情報
パワーコンディショナ情報
その他の接続デバイスの情報
本章では、以下の間の通信の設定方法について説明します。
インターネット(有線/無線)経由でのパワーコンディショナとモニタリングプラットフォーム
リーダー/フォロワー構成での複数のパワーコンディショナ
パワーハーベスティングには通信の設定は必要ありませんが、モニタリングプラットフォームを使用する場合には通信の設定が必要となります。
注 意！
通信ケーブルを接続する時は、接続ユニットのON/OFF/PスイッチがOFFであること、また交流電源がOFFであることを確認してください。
通信パラメータを設定する場合には、接続ユニットのON/OFF/PスイッチがOFFであること、また交流電源がONであることを確認してください。
通信ケーブルを接続する時は、パワーコンディショナのON/OFF/PスイッチがOFFであること、接続ユニットのDC切断スイッチがOFFであること、そして交流電源がOFFであることを確認してください。
通信パラメータを設定する場合には、パワーコンディショナのON/OFF/PスイッチがOFFであること、また交流電源がONであることを確認してください。

通 信 オプション
モニタリングした情報をパワーコンディショナからモニタリングプラットフォームに転送するために、以下の通信が使用できます。
注
このガイドは、インターネットスイッチやルーターなど他社の通信製品について説明します。製品の設置方法や使用方法の詳細については、各製品に付属されている資料を参照してください。

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

43

イーサネット
LAN接続には、イーサネットを使用します。接続の手順については、"イーサネット(LAN)接続の確立" ページ 45 を参照してください。

RS485
RS485は、同一のバス上にある複数のデバイスをリーダー/フォロワー構成で接続する際に使用します。RS485は、メータや他社製のデータロガーなどの外部デバイスとのインタフェー
スとしても使用されます。
RS485-1：同一バス上に複数のデバイス(パワーコンディショナ/商用ゲートウェイ)を接続することが可能になり、1つのデバイスをインターネットに接続するだけで、バス上すべてのデバイスに通信サービスを提供することができます。
RS485-2：弊社の複数のデバイスと他社のデバイスを同一のバス上で接続することが可能になります。
接続の手順については、RS485バス接続の確立 / ページ 49 を参照してください。

Wi-Fi
この内蔵の通信オプションを使用すると、Wi-Fi接続を利用してモニタリングプラットフォームに接続することができます。これにはソーラーエッジが提供する外部アンテナが必要ですが、別途購入が可能でシステム設置時に組み込むこともできます。

セルラー
セルラープラグイン(別途販売)は、1台または複数のパワーコンディショナをモニタリングプラ
ットフォームに接続するためのセルラー通信を提供します。セルラー通信は購入したデータプ
ランに応じて変わります。

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

44

通 信 コネクタ
2個の通信貫通孔は、さまざまな通信オプションの接続時に使用します。各貫通孔には3つの開口部があります。各開口部の機能については次の表を参照してください。
使用しない開口部のシールを解除しないでください。
グランド番
号

#1

(PG16)#2(PG13.5)

開口部

機能

ケーブルのサイズ(直径)

小 型1つ

外部アンテナケーブル
イーサネット接続 (CAT6)、セル
ラーまたはWi-Fi

2～ 4 mm

大 型2つ
3つすべて

2.5～ 5 mm

RS485、電力削減#14.5～ 7 mm#2

図 14:通信グランド

通信ボードには、次の図のようにイーサネット接続用の標準のRJ45端子ブロックとRS485接
続用の6ピン端子ブロックが備えられています。

図 15:内部通信コネクタ

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

45

パワーコンディショナのカバーの取り外し
パワーコンディショナカバーの取り外し
1. 分電盤の配線用遮断器をOFFにしてください。
2. パワーコンディショナのON/OFF/PスィッチをOFFにして、内部のコンデンサが放電するまで5分間お待ちください。
3. パワーコンディショナカバーを固定している六角ネジを外し、カバーを取り外してください。

図 16:内部通信コネクタにアクセスしてください。

注意！
パワーコンディショナからカバーを外す際に内部部品を傷つけないように注意してください。カバーの取り外し時の不注意による内部部品の損傷に対しては、ソーラーエッジは一切責任を負いません。

イーサネット(LAN)接 続 の確立
イーサネット接続を利用して、パワーコンディショナとモニタリングプラットフォームをLANで接続するための通信オプションです。
イーサネットケーブルの仕様：
ケーブルの種類 – シールド付きイーサネットケーブル(CAT6を使用)。
パワーコンディショナとルータ間の最大距離 – 100 m。

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

46
注記
雷による誘導電圧サージの危険がある場所で10m以上のケーブルを使用する場合は、外付けのサージ保護装置を使用することをお勧めします。
詳細については次のソーラーエッジのWebサイトを参照してください。

https://knowledgecenter.solaredge.com/sites/kc/files/lightning_surge_
protection.pdf

イーサネット接続の例
イーサネットケーブルの接続：
1. パワーコンディショナのカバーをパワーコンディショナのカバーの取り外し / ページ 45 の説明にしたがって取り外してください。
2. 通信貫通孔#1を開いてください。
注 意！
このグランドには防水ゴムが取り付けられています。これを使用して適切なシールを確保する必要があります。
3. 大きな開口部の1つからプラスチックシールを取り外してください。
4. 貫通孔に付属しているゴム製フィッティングを取り外し、CAT6ケーブルをグランドとグランドの開口部を介してパワーコンディショナに挿入してください。
5. ケーブルをゴム製フィッティングの切れ目に押し込んでください。

図 17:ゴム製フィッティング

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

47
次の図のように、CAT6標準ケーブルには8本のワイヤ(4組のツイストペア)があります。ワイヤーの色はケーブルによって異なることがあります。ケーブルの両端のピンと色コードが同じであれば、ワイヤリング規格を適用できます。
RJ-45のピン
番号
1
2
3
4
5
6
7
8

ワイヤの色(1)
T568B

T568A

白色 / オレンジ色

白色 / 緑色

オレンジ色
白 色 / 緑色

緑色
白色 / オレンジ色

青色
白 色 / 青色

青色
白色 / 青色緑色
白 色 / 茶色
茶色

オレンジ色
白色 / 茶色茶色10Base-T信号
100Base-TX信号
送信+
送信 受信+
Reserved
Reserved
受信 Reserved
Reserved

図 18:標準ケーブルの配線

6. RJ-45端子付きケーブルを通信貫通孔#1を介してパワーコンディショナの通信ボードのRJ-45プラグに接続してください。未接続のケーブルを使用する場合は、以下の手順に従って接続してください。
a. 通信貫通孔#1にケーブルを通してください。
b. クリンパやケーブルカッターを使用してケーブルの外側の絶縁体を取り除き、8本のワイヤーを剥離してください。
c. 図 18のように8本のワイヤをRJ-45コネクタに挿入してください。
d. クリンパを使用してコネクタを取り付けてください。
e. イーサネットコネクタを通信ボードのRJ-45ポートに接続してください。

(1)本接続はRX/TX 極性の変更をサポートしていません。クロスオーバーイーサネットケーブルをサポートするかどうかに関してはスイッチに依存します。

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

48

RJ-45 イーサネットポート

図 19:RJ-45イーサネット接続

7. スイッチ/ルータ側については端子が付いたケーブルを使用するか、クリンパを使用してRJ-45通信コネクタを準備してください。上の図 (図 18) と同じように8本のワイヤーをRJ-45コネクタに挿入してください。
8. ケーブルのRJ-45コネクタをイーサネットスイッチ/ルータのRJ-45ポートに接続してください。
必要に応じて、1つ以上のパワーコンディショナを同じスイッチ/ルータに接続したり、異なるスイッチ/ルータに接続したりすることができます。各パワーコンディショナは、モニタリン
グデータを個別にモニタリングプラットフォームに伝送します。
9. 本パワーコンディショナは、デフォルトではイーサネットに設定されています。再設定が必
要な場合は、下記の手順に従って設定してください。
a. ON/OFF/PスイッチがOFFになっていることを確認してください。
b. 主分電盤のブレーカーをONにし、パワーコンディショナへの交流電源をONにします。
c. 通信 / ページ 39 の記載に従って接続の設定を行ってください。
注記
ネットワークでファイアウォールを使用している場合、次のアドレスへの接続を有効にするためにファイアウォールを設定する必要がある場合があります。
送信先アドレス：：prod2.solaredge.com
TCPポート：22222、22221、または 80 ( 送受信されるデータ用 )10. 接続の確認 / ページ 52 の説明にしたがって、接続を確認してください。

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

49

RS485バス接 続 の確立
RS485オプションにより、31台のフォロワーパワーコンディショナと1台のリードパワーコンディシ
ョナで構成されるパワーコンディショナのバス接続を確立できます。本オプションを利用することで、バス ( チェーン )内のパワーコンディショナがRS485コネクタを介して相互接続されます。50 ページに記載されているとおり、最初と最後のパワーコンディショナを終端抵抗を設定する必要があります。
RS485配線仕様 :ケーブルタイプ：CAT6
最大ノード数: 32
先頭デバイスから最後尾デバイスまでの最長距離: 1km
注記
通信ケーブルの配線に、接地された金属製導管を使用する場合、落雷保護デ
バイスは必要ありません。

以下のセクションでは、RS485バスの物理的な接続方法および設定方法について説明します。
RS485通信バスの接続：
1. 6本の六角ねじを外し、DC安全ユニットのカバーを慎重に取り外してください。
2. パワーコンディショナの通信貫通孔#2の開口部からシールを外し、開口部にケーブルを挿入してください。
3. 図 20のように、6ピンのRS485端子ブロックコネクタを引き出してください。

図 20:通信ボード上のRS485端子ブロック

4. RS485端子ブロックの左側にあるピンA(+)、B(-)、Gのねじを緩めてください(RS485-1
または S485-2)。
SetApp構成の三相パワーコンディショナ

50

B
A
G
B
A
G

図 21:RS485端子ブロック

5. 上の図のように、ワイヤーの末端をG、A およびB ピンに挿入してください。この接続には4芯
または6芯のツイストペアケーブルを使用してください。
以下の場合は、A、B、G 接続に任意の色のワイヤーを使用できます。
同じ色のワイヤーをすべてのA ピンに使用してください。同じ色のワイヤーをすべてのB ピンに使用してください。同じ色のワイヤーをすべてのG ピンに使用してくだ
さい。
G 用のワイヤーはA またはB と同じツイストペアのものではありません。
6. RS485バスでは、すべてのパワーコンディショナのB、A、G ピンすべてを接続してください。
次の図はこの接続の構造を示したものです。

図 22:パワーコンディショナのチェーン接続

注記
B、A、G のワイヤーをクロス接続しないでください。
7. 端子ブロックのねじを締めてください。
8. ワイヤーが完全に挿入されており、簡単に抜けないことを確認してください。
9. RS485端子ブロックを通信ボードの右側のコネクタにしっかり最後まで押し込んでください。
SetApp構成の三相パワーコンディショナ

51
10. チェーンの先頭と最後のソーラーエッジデバイスでは、パワーコンディショナ内部の終端抵
抗DIPスイッチを切り替え(左側のスイッチを上に移動)、終端抵抗を設定してください。
DIPスイッチは通信ボード上にあり、SW1と表示されています。

図 23:RS485終端DIPスイッチ(SW1)

注記
チェーンの中の最初と最後のソーラーエッジデバイスのみ、終端抵抗の設定が必要です。チェーンに含まれる他のパワーコンディショナの終端抵抗スイッチは
OFF (下の位置)にします。
11. 通信貫通孔#2のナットを4 N*mのトルクで締めてください。

RS485バスの構成
モニタリングプラットフォームに接続するには：
1. 単一のパワーコンディショナを、RS485バスとモニタリングプラットフォームの間の接続点として指定します。このパワーコンディショナはリーダーパワーコンディショナとして機能します。
2. イーサネットを使用してモニタリングプラットフォームにリーダーを接続します (上記のイー
サネット (LAN) 接続を作成 を参照)。
RS485バスの設定：
デフォルトではすべてのパワーコンディショナは、フォロワーに設定されています。
リーダーを設定するには：
1. パワーコンディショナのON/OFF/PスイッチがOFFになっていることを確認してください。
2. 主分電盤のACブレーカーがONになっていることを確認してください。
3. 通信 / ページ 39 に記載の通り、SetAppにアクセスしてください。
4. 試運転画面から、[ サイ ト 通信 ] > [ RS485-1 ] > [ プロトコル ] > [ ソ ーラ ー エ ッジ ] > [ ソーラーエッ ジリーダー ] の順に進んでください。
SetApp構成の三相パワーコンディショナ

52
5. RS485-1 画面に戻り、フォロワー検出を選択してください。
システムにより、リーダーパワーコンディショナと接続されているフォロワーパワーコンディショ
ナの自動検出が開始されます。パワーコンディショナはフォロワーの正確な数を表示する必要があります。この数が表示されない場合は、チェーンのすべてのパワーコンディショ
ナの接続と終端抵抗の設定が正常に行われているか確認してください。
6. フォロワーIDと最後の通信時刻を確認するには、RS485-1 > [ フォロワーリ スト ]を選択してください。
7. 下記の説明にしたがって、リーダーとモニタリングプラットフォームの接続を確認してください。

接 続 の確認
接続と通信オプションの設定を行った後は、以下の手順を実行してモニタリングプラ
ットフォームとの接続が正常に確立されていることを確認してください。
1. DC安全ユニットのカバーが閉じられていない場合、閉じてください。パワーコンディショナのカバーを取り付け、3.5N*mのトルクでネジを締め付けて固定してください。正しく取り付けるため、始めに四隅のねじを締め、その後に中央のねじを締めてください。
2. パワーコンディショナを"システムの有効化、試運転、およ び構成" ペ ージ 36 で説明の通り試運転してください。
3. SetAppにアクセスしステータ スを構成画面から選択してください。
4. [ 要約 ] セクションの[ サーバー通信 ] の下で S_OK が選択した通信オプションと一緒に表示されることを確認してください。
5. [ 通信 ]セクションにスクロールダウンして、通信オプションが必要であることを確認してください。

信 号 オプション
代替電源
系統に接続された電力発電システム(太陽光発電パワーコンディショナなど) は、異なったタ
イプの電力発電システムで構成されている場合があります。
一部の事例では、系統電力が停電すると、太陽光発電パワーコンディショナは発電機などの他の電圧源と平行して動作します。
パワーコンディショナが発電機と同時に発電すると、地域の系統連系要件に従ってあらかじめ設定されたしきい値を超えた電圧と周波数の変動を起こすことがあります。パワーコンデ
ィ ショナと発電機の同時発電をサポートするため、パワーコンディショナは、系統電力が利用できないことを示す電力低減インターフェース(PRI) 信号を受信すると電圧と周波数の動作範
囲を拡大します(「代替電源モード」)。系統電力が回復すると、パワーコンディショナは自動的にデフォルトの国の設定 (それは、元の電圧と周波数の動作範囲を含んでいます)に戻ります。

図 24は、代替電源システムの例を示しています。
SetApp構成の三相パワーコンディショナ

53

図 24:代替電源システムの例

通信ボード上 (図 25参照) の電力制御インターフェース(PRI) 端子ブロックは、パワーコン
ディショナに代替電源モードに切り替えるよう信号を送るのに使用されます。

図 25:パワーコンディショナの通信ボード上のPRI端子ブロックの位置

代替電源モードのパワーコンディショナの接続と構成の詳細の参照先：

https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-inverter-support-of-voltagesources.pdf

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

54

付録 A:エラーおよびトラブルシューティング
この章では、一般的なシステムの問題を解決する方法について説明します。さらにサポートが必要な場合は、ソーラーエッジサポートにお問い合せください。

エラーの識別
エラーは様々なシステムインターフェースに表示されます。パワーコンディショナの下部にあるLEDが赤色に点灯している場合はエラーを示しています。モニタリングプラットフォームおよびSetAppでは、エラーはコードで表示されます。
エラーに表示されるコードおよび警告メッセージについての詳細は、https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-inverterinstallation-guide.pdfを参照してください。
この文書ではSetApp、モニタリングプラットフォーム、LCD (LCD付きパワーコ
ンディショナの場合)に表示されるエラーについて説明します。エラータイプを識別するには、以下に示されているを方法を使用します。
パワーコンディショナのLEDを使用してエラータイプを識別するには：
1. ON/OFF/PスイッチをP位置に2秒間移動してから、リリースしてください。
2. LEDランプを観察して、以下の表を使ってエラータイプを識別してください。詳細の参照先：https://www.solaredge.com/ja/leds

エラータイプ

パワーコンディショナのLEDの色および状態
赤色

緑色

青色

アーク検出

ON

OFF

OFF

絶縁またはRCDの問題

点滅

OFF

OFF

グリッドのエラー

OFF

ON

OFF

高温

OFF

点滅

OFF

ペアリングの失敗

OFF

OFF

ON

その他の問題

OFF

OFF

点滅

モニタリングプラットフォームを使用してエラータイプを識別：
1. サイトのダッシュボードを開き、[ レ イアウト ] アイコンをクリックしてください。
2. パワーコンディショナを右クリックして、メニューもしくは[ 情報 ] を選択してください。
パワーコンディショナの詳細ウィンドウが表示されます。
3. [ エラー ] タブをクリックしてください。リストが表示されます。
SetApp構成の三相パワーコンディショナ

55

通信のトラブルシューティング
イーサネット(LAN)通 信 のトラブルシューティング
起こり得るエラーとそのトラブルシューティングの方法の詳細については、次の表を参照してください。

エラーメ ッ セージ
LAN cable disconnected

原因として考えられる内容およびト ラブルシューティング
物理的な接続障害。
ケーブルのピン割り当てとケーブルの接続状態を確認してください。

No DHCP

IP設定の問題。

Configure Static IP or set to DHCP

ルータと設定を確認してくださ い。所属する会社のネットワークITにお尋ねください。
ルータに対するpingが失敗しました。

Gateway not responding\

スイッチ/ルータへの物理的な接続状態を確認してください。ルータ/スイッチのリンクLED (物理的な接続を示す)が点灯していることを確認してください。問題がない場合は、所属する会
社のIT部門に連絡するか、ケーブルを交換す
るか、クロス接続からストレート接続に変更してください。
google.comに対するpingが失敗しました。

No Internet connection

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

ノート PCを接続しインターネットへの接続を確認
してください。インターネットにアクセスできない場
合は、所属する会社のIT管理者またはインター
ネットプロバイダに連絡してください。
Wi-Fiネットワークについては、インターネットプロバ
イダのAP/ルータに定義されているユーザ名とパスワードが使用されていることを確認してください。

56

RS485通 信 のトラブルシューティング[ステータス]画面に”RS485 Leader Not Found”というメッセージが表示された場合は、マスターデバイスへの接続を確認し、必要に応じて修正してください。
フォロワー検出後、[ RS485-1 ] > [ フォロワー検出 ] 下のリーダーに表示されるフォロ
ワーの数が実際のフォロワーの数より少ない場合は、以下のアプリケーションノートを参照して、欠落しているフォロワーを特定し、接続の問題をトラブルシューティングしてください。
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-troubleshooting-undetected-rs485devices-application-note-jp.pdf

さらなるトラブルシューティング
1. モデムまたはハブ/ルータが正常に機能していることを確認してください。
2. 通信ボードの内部コネクタと正しく接続されていることを確認してください。
3. 選択した通信オプションが正しく設定されていることを確認してください。
4. ネットワークおよびモデムが正常に動作しているかを、ソーラーエッジデバイスとは関連のない方法で確認してください。たとえば、ノートPCをイーサネットルータに接続しインターネットに接続してください。
5. ファイアウォールやネットワークフィルタにより通信がブロックされていないか、確認してください。

パワーオプティマイザのトラブルシューティング
故障考えられる原因とその対処法
パワーオプティマイザが日陰に入っています。

ペアリングの失敗

パワーコンディショナをモニタリングプラットフォームに接続している場合は、リモートでのペアリングを再試行してください(日光が当たっている間)。パワーコ
ンディショナのON/OFF/PスイッチがONで、S_OKがス
テータス画面に表示されていることを確認してください。
パワーオプティマイザの出力が切断されています。

ストリングの電圧が0Vである
すべてのパワーオプティマイザ出力を接続してください。

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

57

故障

考えられる原因とその対処法
パワーオプティマイザがPVストリングに接続されていません。
すべてのパワーオプティマイザを接続してください。

パネルがパワーオプティマイザの入力に適切に接続
PVストリングの電圧が0Vではないが、 されていません(スマートモジュールには適用されまパワーオプティマイザの総数より低い せん)。
モジュールをパワーオプティマイザの入力に接続してください。
PVストリングの逆極性。
電圧計でPVストリングの極性を確認し、必要に応じて修正してください。

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

58

故障

考えられる原因とその対処法
ストリングに余分なパワーオプティマイザが接続されています(スマートモジュールには適用されません)。
ストリングに余分なパワーオプティマイザが接続されていないか確認してください。接続されていない場
合は、次の解決策に進んでください。
パワーオプティマイザを使用せず、モジュールがストリングに直接接続されています(スマートモジュールには適用されません)。

ストリングにパワーオプティマイザだけが接続されていPVストリングの電圧がパワーオプティマ るか、パワーオプティマイザを使用せずに接続されてイザの総数より高いいるモジュール出力がないかを、確認してください。
問題が解決されない場合は、次の手順に進んで警告！
測定した電圧が高すぎる場 ください。
合は、設置されているシステム パワーオプティマイザが動作不良になっています。
が安全低電圧にならない可能性があります。細心の注意
1. パワーオプティマイザとPVストリングを接続していを払い作業をしてください！
るケーブルを取り外してください。
ストリング当たりの偏差は±1%が妥当です。
2. 各パワーオプティマイザの出力電圧を測定して、1Vの安全電圧を出力していないパワーオプ
ティマイザを特定します。動作不良を起こしているパワーオプティマイザが特定できた場合は、そのパワーオプティマイザの接続、極性、モジュー
ル、電圧を確認してください。
3. ソーラーエッジサポートに問い合わせてください。
問題を発見して動作不良を起こしているパワー
オプティマイザを交換するまで、システムを使用
しないでください。動作不良の回避や解決ができない場合は、動作不良になっているパワーオ
プティマイザをスキップして、より短いPVストリングに接続してください。

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

59

付録 B:オプションのコンポーネントを追加
交流サージ保 護 デバイス (SPD)
交流サージ保護デバイスは、交流系統側に発生する電圧スパイクとサージからパワーコン
ディショナを保護するように設計されたデバイスです。SPDは、安全なしきい値を超えた電圧を遮断または接地することによって、パワーコンディショナに印加される電圧を制限します。
SPDはパワーコンディショナ内部に設置され、ソーラーエッジモニタリングプラットフォームと通信して、サージ保護のアラートや故障を報告します。
AC SPDの設置と構成に関する参照先：
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-three-phase-commercial-inverter-acsurge-protection-device-installation-guide-jp.pdf

直流サージ保 護 デバイス (SPD)
直流サージ保護デバイスは、直流側電線に発生する電圧スパイクとサージからパワーコ
ンディショナを保護するように設計されたデバイスです。SPDは、安全なしきい値を超えた電圧を遮断または接地することによって、パワーコンディショナに印加される電圧を制限します。
SPDはパワーコンディショナ内部に設置され、ソーラーエッジモニタリングプラットフォームと通信して、サージ保護のアラートや故障を報告します。
DC SPDの設置と構成に関する参照先：
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-three-phase-commercial-inverter-dcsurge-protection-device-installation-guide-jp.pdf

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

60

付録 C:SafeDC™
ソーラーエッジパワーコンディショナは、太陽光発電機用の接続遮断デバイスとして以下の規格に適合していることを、認証されています。これはDC遮断にとって代わることができることを意味します。
IEC 60947-3:1999、Corrigendum: 1999、A1:2001、Corrigendum 1:2001および
A2:2005
DIN EN 60947-3
VDE 0660-107:2006-03
IEC 60364-7-712:2002-05
DIN VDE 0100-712:2006-06.
これらの規格を順守し、以下の手順に従って、DC電源の接続を遮断してください。
1. パワーコンディショナのP/ON/OFFスィッチをOFF (0) に動かして、コンデンサが放電するまで5分間待ちます。

2. 分電盤のブレーカーをOFFにし、パワーコンディショナへの交流電源を切ります。

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

61

付録 D:機 械 仕様
三相パワーコンディショナの寸法

図 26:三相パワーコンディショナの寸法

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

62

パワーコンディショナのマウントブラケットの寸法

図 27:パワーコンディショナのマウントブラケットの寸法

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

63

技術仕様 - 日本向け三相パワーコンディショナ
220/380Vおよび420/440Vグリッド用
SE25K、SE33.3K
SE25K

SE33.3K単位

SEXXK-XXX0IXXXX

部品番号のパワーコンディショナに適用可能
出力

定格有効電力最大AC皮相出力電力

24750(1)33300

W26200(1)36770(440L-L)
35100(420L-L)

VA

AC出力ライン接続

3W + PE
4W + PE

3W + PE

380 / 220

440 / 420V

302 - 455 /
175 - 263

352 - 528 (440L-L)
336 – 504(420L-L)

V

AC出力電圧 – ライン間/ライン–ニュートラル間(定格)AC出力電圧 – ライン間/ライン–ニュートラル間
AC周波数
最大連続出力電流 (位 相 )最大連続過電流保護
RCD/残留電流ステップ検出器

40
36.25

50/60 ± 5%

48.25
48.25

100 / 30
WYE: TN-C、TN-S、TN-C-S、
TT、IT、デルタ: IT

対応グリッド - 三相AC突入電流(ピーク/期間)

3.6 / 2054.45

最大出力故障電流
力率範囲
最大残余出力電流
全高調波歪み
保護クラス
系統監視・単独運転防止・力率設定可能・整
定値変更対応過電圧カテゴリ

47.1+/- 0.8から1100≤ 3%Class I

Hz
A
A
mA
Aac
(rms)/
ms
A
mA

対応
III
入力

最大DC電力(モジュールSTC)
トランスなし最大入力電圧DC+からDC定格入力電圧(1)英国では24.99kVA

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

75000

75000

W

1000

Vdc
Vdc

対応
750

750

64

部品番号のパワーコンディショナに適用可能
最大入力電流最大逆給電電流
逆極性保護

SE25K
SE33.3KSEXXK-XXX0IXXXX
40
48.25
0
対応

漏電絶縁検出過電圧カテゴリー
パワーコンディショナの最大効率
ユーロ効率
夜間消費電力167kΩ 感度 (1)
II
98.3
98.1
98
<4

単位
Adc
Adc

%
%
W

(1)地域規制により可能な場合

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

65

部品番号のパワーコンディショナに適用可能
付加機能
対応通信インターフェース

パワーコンディショナの設定
RS485サージ保護
スマートエネルギーマネジメント
アーク保護
ラピッドシャットダウン
AC、DCサージ保護
ディレーティングなしの最大動作高度
DCセーフティユニット(オプション)
2極接続切断DCヒューズ(モデルに依存)
コンプライアンス
準拠規格
安全性

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

SE25K
SE33.3KSEXXK-XXX0IXXXX

単位

2 x RS485、イーサネット、Wi- Fi( オプションのアンテナが必要) 、セルラー (オプション)
ローカル接続用内蔵Wi-Fiステーシ
ョンを使用したSetAppモバイルアプ
リケーションを使用
任意
逆潮流制御
内蔵、ユーザ設定可能(UL1699Bに準拠)
オプション (ACグリッド切断時に自動的に作動)
タイプII、現場で交換可能、統合型 /オプション(モデルに依存)
2000
1000V/40A
オプション、25A
UTE-C15-712-1
IEC-62109、AS3100

m

A

66

部品番号のパワーコンディショナに適用可能

系統連 系 規 程

電磁障害
WEEE、RoHS
設置仕様

SE25K
SE33.3KSEXXK-XXX0IXXXX

単位

VDE-AR-N-4105、AS-4777、EN50438、CEI-021、VDE
0126-1-1、CEI-016、
EN50549-1、EN50549-2、
VDE-AR-N-4110、TOR
Erzeuger Typ A,G99、G99(NI)、VFR 2019
JEAC 9701、JETGR0005-11、JETGR0002-1-14.0
IEC61000-6-2、IEC61000-63 Class A、IEC61000-3-11、IEC61000-3-12対応

パワーコンディショナのAC出力：
グランドケーブル直径

19 - 28 mm

ラインワイヤー横断面

4 - 16 mm2

PE横断面

4 - 16 mm2

DCセーフティユニットのAC出力：
ACグランドのケーブル直径

19 - 28 mm (モデルに依存)

PEグランドのケーブル直径

5 -10 mm

ラインワイヤーの横断面

4 - 16 mm2PEワイヤーの横断面

4 - 16 mm2

DC入力 (1)4 MC4ペア(1) Stäubli社製MC4コネクタのみが使用に承認されています

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

67

部品番号のパワーコンディショナに適用可能

DCセーフティユニット付きDC入力(1)
寸法 ( 高 さ x 幅 x 奥行き)
セーフティユニット付き寸法(HxWxD)
重量
セーフティユニット付き重量
運転温 度 範 囲 (2)
動作湿度
冷却方式
騒音
保護等 級 /環境分類
汚染度の分類(内部/外部)取り付けブラケット

SE25K
SE33.3KSEXXK-XXX0IXXXX

単位

構成 1：4 MC4ペア
構成 2：4 ストリング：
グランドケーブル直径5 - 10 mm
ワイヤー横断面2.5 - 16mm2
558 x 328 x 273
mm
839 x 328 x 300
mm
32
kg
36.5
kg
-40 - +60
< 95
ファン(ユーザ交換可能)
< 62
IP65
2/3
付属のブラケットの取り付け

°C
%
dBA

(1)Stäubli社製MC4コネクタのみが使用に承認されています(2)

温度ディレーティング- テクニカルノート参照： https://www.solaredge.com/sites/default/files/setemperature-de-rating-application-note-JP.pdf

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

68

277/480Vグリッド - SE33.3K向け三相パワーコンディショ
ナ
SE33.3K
部品番号のパワーコンディショナに適用可能
出力
定格有効電力最大皮相 AC電力出力
AC出力ライン接続
AC出力電圧 – ライン間/
ライン–ニュートラル間(定格)AC出力電圧 –ライン–ニュートラル間
AC周波数
最大連続出力電流 (位 相)
最大連続過電流保護
RCD/残留電流ステップ検出器
対応電力系統 - 3相AC突入電流(ピーク/期間)
最大出力故障電流
力率範囲
最大残余出力電流
全高調波歪み
保護クラス
系統監視・単独運転防止・力率設定可能・整定値変更対応
過電圧カテゴリ

単位

SEXXK-XXX8IXXXX
33300
40000
3W + PE、4W + PE
480 / 277384-576 / 221-332

W
VA
Vac
Vac

50/60 ± 5%
40
40

Hz
A
A

100 / 30mA

WYE：TN-C、TN-S、TN-C-S、TT、ITデ
ルタ：IT
5.2 / 2058.55+/-0.8から1100≤3%Class I
対応
III

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

Aac(
rms)
/ms
A
mA

69
SE33.3K
部品番号のパワーコンディショナに適用可能
入力
最大DC電力(モジュールSTC)
トランスなし最大入力電圧DC+からDC定格入力電圧
最大入力電流逆極性保護

SEXXK-XXX8IXXXX
75000
対応
1000
850
48.25
対応

ユーロ効率
夜間電力消費量
付加機能

パワーコンディショナの設定
RS485サージ保護
スマートエネルギーマネジメント
アーク保護
ラピッドシャットダウン
AC、DCサージ保護 (モデルに依存)
ディレーティングなしの最大動作高度
DCセーフティユニット(オプション)
2極接続切断DCヒューズ(モデルに依存)
コンプライアンス
準拠規格

W
Vdc
Vdc
Adc

167kΩ 感度 (1)II

対地絶縁検出過電圧カテゴリ
パワーコンディショナの最大効率

対応通信インターフェース

単位

98.1

%

98
<4

%
W

2 x RS485、イーサネット、
Wi-Fi( オプションのアンテナが必要 ) 、
セルラー (オプション)
ローカル接続用内蔵Wi-Fiアクセスポイントを使用した
SetAppモバイルアプリケーションを使用
任意
逆潮流制御
統合型、ユーザー設定可能(UL1699Bに準拠)
オプション(2) (ACグリッド切断時に自動的に作動)タイプII、現場で交換可能、統合型/オプション
2000

1000V/40A
25、オプション
UTE-C15-712-1(1) 地域規制により可能な場合(2) ラピッドシャットダウン機能付きパワーコンディショナ部品番号：SEXXK-xxRxxxxxxx

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

A

70
SE33.3K
部品番号のパワーコンディショナ
に適用可能
安全性

系統連系 規 程

電磁障害
WEEE、RoHS
I 設置仕様単位

SEXXK-XXX8IXXXX
IEC-62109、AS3100
VDE-AR-N-4105、AS-4777、 EN50438、CEI-021、
VDE 0126-1-1、 CEI-016、EN50549-1、EN50549-2、
VDE-AR-N-4110、TOR Erzeuger Typ A、G99、
G99(NI)、VFR 2019、JEAC 9701、JETGR0005-1-1、
JETGR0002-1-14.0
IEC61000-6-2、IEC61000-6-3 Class A、
IEC61000-3-11、IEC61000-3-12対応

パワーコンディショナのAC出力：
グランドケーブル直径ラ

19 - 28 mm

インワイヤー横断面

4 - 16 mm2

PE横断面

4 - 16 mm2

DCセーフティユニットのAC出力：
ACグランドのケーブル直径

19 - 28 mm (モデルに依存)

PEグランドのケーブル直径ラ

5 - 10 mm

インワイヤーの横断面 PEワ

4 - 16 mm2

イヤーの横断面

4 - 16 mm2

DC入力 (1)4 MC4ペア

セーフティユニット付きDC入力(1)

構成 1：4 MC4ペア
構成 2：4 ストリング：
グランドケーブル直径5 - 10 mm

寸法 ( 高 さ x 幅 x 奥行き)
セーフティユニット付き寸法(HxWxD)
重量

ワイヤー横断面2.5 - 16mm2
558 x 328 x 273

mm

839 x 328 x 300

mm

32

kg

(1) Stäubli社製MC4コネクタのみが使用に承認されています

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

71
SE33.3K
部品番号のパワーコンディショナに適用可能
セーフティユニット付き重量
運転温度 範 囲 (1)
冷却方式
騒音
保護等級 /環境分類
汚染度の分類 (内部/外部)取り付けブラケット

故障中の平均短絡電流(2)型番
SE25K (380 L-L)
SE33.3K (420 L-L)
SE33.3K (480 L-L)
SE40K (480 L-L)単位

SEXXK-XXX8IXXXX
36.5

kg

-40から+60
ファン(ユーザ交換可能)
< 62
IP65
2/3
付属のブラケットの取り付け

˚C

Ip
54.45
71.1
58.55
71.1

(1)

Ik''
38.5
50.95
42.55
50.95

dBA

Ik
37
48.7
40.9
48.7

温度ディレーティング- テクニカルノート参照：https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-

temperature-de-rating-application-note-JP.pdf(2)Ip：短絡ピーク電流、振幅単位

Ik''：初期対称短絡電流、RMS単位
Ik：短絡定常状態電流、RMS単位

SetApp構成の三相パワーコンディショナ

72

サポートのお問い合わせ先
ソーラーエッジ製品に関する技術的な問題が発生した場合は、下記の連絡先にお問い
合わせください。

https://www.solaredge.com/ja/service/support
お問合せの前に、以下の情報が手元にあることを確認してください。
対象の製品のモデルおよびシリアル番号
SetAppモバイルアプリケーションやモニタリングプラットフォームに表示されている、またはLEDによって表示されているエラー(エラーが示されている場合)。
接続されているモジュールの種類と数、ストリングの数と長さなどのシステム構成情報。
ソーラーエッジサーバとの通信方法 (サイトが接続されている場合)。
ステータス画面に表示されるパワーコンディショナのソフトウェアバージョン。

SetApp構成の三相パワーコンディショナ