令和６年１月報告書（案）

関西電力株式会社 美浜発電所
令和５年度（第３四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に係る基本検査）（案）

令和６年１月実用炉監視部門
専門検査部門令和６年１月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 2
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 2４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 3
別添１ 検査指摘事項等の詳細 ..................................................................................................... 別添 1-1
別添２ 確認資料
１ 日常検査 ....................................................................................................................................... 別添 2-1
２ チーム検査 ..................................................................................................................................... 別添 2-8

令和６年１月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：関西電力株式会社（２）事業所名：美浜発電所（３）検査期間：令和５年 10 月１日～令和５年 12 月 31 日
（４）検査実施者：美浜原子力規制事務所
山賀 悟
飯盛 康博
末神 茂基
和田 武
原子力規制部検査グループ実用炉監視部門
小野 達也
福島第二原子力規制事務所
久光 仁
原子力規制部検査グループ専門検査部門
関 雅之
滝吉 幸嗣
岡村 博
長澤 弘忠
坂本 千明
平井 隆
渋谷 徹
南川 智嗣
永井 正雄
津田 光伸
平沢 淳
江頭 豊
佐山 洋
坂路 壽利
河合 潤
検査補助者：美浜原子力規制事務所
奥出 紀之
高尾 和博
原子力規制部検査グループ専門検査部門
末永 憲吾
小坂 淳彦

1

令和６年１月報告書（案）２．運転等の状況
号機

電気出力（万 kW）

１号機

34.0

廃止措置中（使用済燃料ピットに使用済燃料を貯蔵中）

２号機

50.0

廃止措置中（使用済燃料ピットに使用済燃料を貯蔵中）

３号機

82.6

停止中（10 月 25 日発電停止）

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定した。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。
ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第３四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項等
重要度又は規制措置が確定した検査指摘事項等は、以下のとおりである。
詳細は、別添１参照（１）
件名

美浜発電所３号機 不十分な是正処置によるほう酸タンク室等における火災感知器の不適切な設置

検査運用ガイド

BE0020 火災防護

検査種別

日常検査

事象の概要

事業者は、令和３年度第３四半期の検査指摘事項「美浜発電所３号機 格納容器貫通部エリアにおける煙感知器の不適切な箇所への設置」に対し、改善活動を行っていたが、令和５年５月の高浜発電所１号機の使用前検査における気付き事項「火災感知器の不適切な設置」を受け、前述の検査指摘事項の是正処置における類似箇所の調査範囲が不十分であったことが判明し、改めて美浜発電所３号機に設置されている火災感知器について調査したところ「発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書（工事計画認可申請添付資料７ 美浜発
電所３号機）」の要件を満足していない火災感知器があることが新たに確認された。

重要度／深刻度

緑／ＳＬⅣ（通知なし）※令和５年度第２四半期原子力規制検査報告書の検査継続案件「美浜発電所３号機 ほう酸タンク室等における火災感知器の不適切な設置」と同一案件である。

2令和６年１月報告書（案）３．２ 検査継続案件
検査でパフォーマンス劣化が確認された（その可能性があるものを含む。）が、更なる事実確認等のため検査を継続している案件は、以下のとおりである。
（１）
件名

美浜発電所３号機 可搬式オイルポンプを７日間動作させるために必要な燃料の補給手順の未整備及び燃料の未管理

検査運用ガイド

BE0070 重大事故等対応要員の訓練評価

検査種別

チーム検査

検査開始時期

令和５年度第３四半期

事象の概要

令和５年 10 月 12 日～13 日、美浜発電所３号機で実施された、重大事故等対応に係る「現場訓練による有効性評価の成立性確認」において、原子力検査官が「可搬式オイルポンプによる空冷式非常用発電装置への燃料（重油）補給」の操作手順の確認を行ったところ、補機駆動用燃料設備の一つである可搬式オイルポンプを７日間動作させるために必要な燃料について、補給手順が整備されていないこと及び可搬式オイルポンプ用の燃料として管理された状態で備蓄されていないことを確認した。

４．検査内容４．１ 日常検査（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）３号機 補助給水系機能検査【検査未了】
２）３号機 安全保護系設定値確認検査
３）３号機 可搬型重大事故等対処設備機能検査（タービン設備）
４）３号機 可搬型代替電源設備検査
５）３号機 燃料集合体外観検査（２）BM0060 保全の有効性評価
検査項目 施設管理目標の監視及び評価
検査対象
１）３号機 保全活動管理指標
検査項目 保全の有効性評価
検査対象
１）３号機 電動補助給水ポンプ（Ａ、Ｂ）

3令和６年１月報告書（案）２）３号機 タービン動補助給水ポンプ（３）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）３号機 共通要因故障対策設備改良工事の設計管理
２）３号機 Ａ抽出オリフィス改造工事の設計管理の適切性（４）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）３号機 非常用ディーゼル発電機Ａ燃料油移送ポンプの点検作業中における原子炉の運転モードの変更【検査未了】（５）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）３号機 内部スプレポンプ起動試験（Ａ系）
検査項目 全般的な検査
検査対象
１）３号機 中央制御室非常用循環ファン機動試験【検査未了】（６）BO1030 原子炉起動・停止
検査項目 原子炉起動停止
検査対象
１）３号機 原子炉停止操作（７）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）３号機 非常用ディーゼル発電機Ａ燃料油移送ポンプの運転上の制限の逸脱からの復帰のための動作可能性判断及び機能性評価
２）３号機 Ｂ計器用空気圧縮機のシリンダ冷却水配管漏れに伴う動作可能性判断及び機能性評価
３）３号機 Ｎｏ．２大容量ポンプの動作可能性判断及び機能性評価
４）３号機 電源車Ｎｏ．３の動作可能性判断及び機能性評価4令和６年１月報告書（案）（８）BO0060 燃料体管理（運搬・貯蔵）
検査項目 燃料の運搬等
検査対象
１）３号機 新燃料集合体の使用済燃料ピットへの沈込み
２）３号機 格納容器 32ｍにおける異物混入防止方法の不備に対する対策（燃料取扱クレーンと柵の間（原子炉キャビティ・キャナル周り））（９）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）屋外重大事故等対処設備の一時的な移動に伴う位置的分散（10）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）３号機 補助建屋の換気空調設備エリア内の可燃物保管禁止エリアにおける可燃物の仮置き
２）３号機 ほう酸タンク室等における火災感知器の不適切な設置【検査指摘事項等あり】（11）BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象
１）３号機 運転実績により低エネルギー配管としている系統の運転時間管理２）防護すべき設備の健全性（３号機 特定重大事故等対処施設ポンプ）【検査未了】（12）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）事業者防災訓練におけるパフォーマンス
（13）BE0060 重大事故等対応要員の能力維持
検査項目 大規模損壊発生時に係る技術的能力の確認訓練
検査対象
１）３号機 故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム時の成立性確認訓練（14）BE0090 地震防護
検査項目 地震防護5令和６年１月報告書（案）

検査対象１）事業者防災訓練における地震発生時の緊急時対策所活動（15）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）３号機 第 27 回定期検査時における被ばく低減活動（16）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 事業所外廃棄（埋設処分）
検査対象
１）埋設廃棄体の自主検査の実施状況（３体）（17）BQ0050 事象発生時の初動対応
検査項目 事象発生時の初動対応
検査対象
１）３号機 予備変圧器しゃ断器トリップによる運転上の制限の逸脱
２）３号機 非常用ディーゼル発電機Ａ燃料油移送ポンプの運転上の制限の逸脱
４．２ チーム検査（１）BM0010 使用前事業者検査に対する監督
検査項目 使用前事業者検査（変更工事）
検査対象
１）３号機 火災防護設備（系統分離対策）
２）３号機 火災バックフィット工事（特定重大事故等対処施設）【検査未了】（２）BM1050 供用期間中検査に対する監督
検査項目 供用期間中検査（ＰＷＲ）
検査対象
１）３号機 クラス１機器供用期間中検査【検査未了】
２）３号機 クラス１配管特別検査【検査未了】
３）３号機 クラス２機器供用期間中検査【検査未了】（３）BO1050 取替炉心の安全性
検査項目 取替炉心の安全性
検査対象
１）３号機 第 28 サイクル取替炉心の安全性6令和６年１月報告書（案）（４）BO1070 運転員能力
検査項目 運転責任者認定試験の適切性
検査対象
１）令和５年度第２回 運転責任者認定試験（５）BE0070 重大事故等対応要員の訓練評価
検査項目 重大事故等発生時に係る訓練
検査対象
１）成立性の確認訓練【検査継続案件あり】（６）BE0080 重大事故等対応訓練のシナリオ評価
検査項目 重大事故等発生時に係る訓練
検査対象
１）成立性の確認訓練（７）BR0020 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査項目 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査対象１）警報付デジタル線量計とガラスバッジによる外部被ばく線量評価
２）退出モニタ警報発報時の内部被ばく線量評価
３）眼の水晶体の外部被ばく線量評価（８）BR0030 放射線被ばくＡＬＡＲＡ活動検査項目 放射線被ばくＡＬＡＲＡ活動
検査対象
１）３号機第 27 回定期検査に関するＡＬＡＲＡ活動
２）原子炉容器定期点検工事に関する放射線作業管理（９）BR0040 空気中放射性物質の管理と低減
検査項目 空気中放射性物質の管理と低減
検査対象
１）第 27 回定期点検工事の１次系機器供用期間中検査工事における空気中放射性物
質濃度の管理活動
２）自給式呼吸器の維持管理（10）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用

7令和６年１月報告書（案）

検査項目 年次検査
検査対象
１）改善措置活動の実効性、他施設における運転経験及び知見の活用【検査未了】

8

令和６年１月報告書（案）別添１ 検査指摘事項等の詳細（１）
件名

美浜発電所３号機 不十分な是正処置によるほう酸タンク室等における火災感知器の不適切な設置

監視領域（小分類）

拡大防止・影響緩和

検査運用ガイド
検査項目
検査対象

BE0020 火災防護
四半期検査
３号機 ほう酸タンク室等における火災感知器の不適切な設置

検査種別

日常検査

検査指摘事項等の重要度／深刻度

緑／ＳＬⅣ（通知なし）
事業者は、令和３年度第３四半期の検査指摘事項「美浜発電所３号機 格納容器貫通部エリアにおける火災感知器の不適切な検査指摘事項等の概要

箇所への設置」のとおり、火災感知器（以下、「感知器」という。）の不適切な設置についてＣＡＰ会議に報告し、改善活動を行っていた。しかし、令和５年５月の高浜発電所１号機の使用前検査における原子力検査官の気付き事項「火災感知器の不適切な設置」について事業者内での情報共有を受け、前述の是正処置における類似箇所の調査範囲が不十分であったことが判明した。事業者が、改めて美浜発電所３号機に設置されている感知器について調査したところ、原子炉施設の安全上重要な機器が設置されている区画を含む
火災区画において、合計約2,650個あるうち135個の感知器が「発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書（工事計画認可申請添付資料７ 美浜発電所３号機）」（以下「火災防護説明書」という。）
５．１．２（１）ｂ．（ａ）に明記された「火災感知器は、消防法の設置条件に基づき（中略）異なる種類の感知器を組み合わせて火災を早期に感知することを基本として、火災区域又は火災区画に設置する設計とする」を満足していないことが、令和５年６月13日に新たに確認された。
事業者に確認したところ、令和３年度においては、美浜発電所として火災防護説明書に引用している消防法施行規則（以下「引用規則」という。）のうち、第23条第４項第７号二及び第８号のみ調査を実施すれば良いと判断し、調査したところ、感知器の不適切な設
置が２個発見され、火災防護説明書に適合していないとして検査指摘事項となった。
その後、上記令和５年度高浜発電所１号機での情報を入手し、確認すべき引用規則に基づく煙感知器、熱感知器及び炎感知器

別添 1-1

令和６年１月報告書（案）の設置条件を明確にして調査した結果、同規則第23条第４項第２号、第３号イ及び第７号ハの要求事項を満たさない不適切な設置状況である感知器を新たに135個発見した。
以上のことから、事業者は令和３年度に２個の不適切な感知器を発見した時点で、その是正処置として感知器の設置に関する引用規則の要求事項全てに対して類似の不適合の可能性について調査を行うべきところ、その調査を行わず135個の感知器が不適切な設置状態で約２年間放置されていた。
これは、保安規定第３条（品質マネジメントシステム）「「８．５．２
是正処置等」（１）ａ）是正処置を講ずる必要性について次に掲げる
手順により評価を行う。
（ａ） 不適合その他の事象の分析及び当該不適合の原因の明確化（ｂ） 類似の不適合その他の事象の有無又は当該類似の不適合その他の事象が発生する可能性の明確化」
を満足することに失敗している。これにより、事業者が運営するＣＡＰ
会議において適切な検討がなされておらず不十分な改善活動となっていたため、火災防護説明書５．１２（１）ｂ．（ａ）の要件を満足していないことに関し、適切に是正処置に向けた活動が行えず、火災に対するリスクを低減することに失敗していた。これらの失敗は、合理的に予測可能であり、予防する措置を講ずることが可能であったことから、
パフォーマンス劣化に該当する。
このパフォーマンス劣化が放置されていた場合、当該感知器が設置された火災区画において火災が発生した場合、適切に火災を感知できない可能性があった。
このパフォーマンス劣化は、監視領域（小分類）「原子力施設安全－拡大防止・影響緩和」の「外的要因に対する防護」の属性に関連付けられ、当該監視領域（小分類）の目的である「起因事象に対応する系統、設備の動作可能性、信頼性及び機能性を確保すること」に悪影響を及ぼすことから、検査指摘事項に該当する。
検査指摘事項に対し「原子力安全に係る重要度評価に関するガイド」の「附属書５ 火災防護に関する重要度評価ガイド」に従い評価を行った結果、重要度は「緑」と判定する。
さらに「原子力規制検査における規制措置に関するガイド」に基づき評価を行った結果「規制活動への影響」等の要素は確認されておらず、重要度評価の結果も踏まえ、深刻度は「ＳＬⅣ」と判定する。
また、本件は同ガイド「３．３（２）」の要件を満足することから、違反

別添 1-2

令和６年１月報告書（案）等の通知は実施しない。

事象の説明

美浜発電所３号機においては、感知器の設置に関する規制要求
として火災防護説明書５．１．２（１）ｂ．（ａ）において「火災感知器
は、消防法の設置条件に基づき（中略）異なる種類の感知器を組み合わせて火災を早期に感知することを基本として、火災区域又は火災区画に設置する設計とする」を示していたが、令和３年度第３四半期において、その説明事項の一つ＊１を満足していないことが確認されたことから「格納容器貫通部エリアにおける煙感知器の不適切な箇所への設置」が検査指摘事項となった。その状況下、令和５年５月の高浜発電所１号機の使用前検査において、感知器の設置方法が火災防護説明書で説明している設置方法に適合していない不適合事象が確認されたことについて事業者内で情報共有を受け、事業者が、改めて美浜発電所３号機に設置されている感知器について調査したところ、合計約 2,650 個のうち、135 個の感知器が火災防護説明書の要件＊２、３、４を満足していないことが、令和５年６月 13 日に新たに確認された。
事業者に確認したところ、令和３年度では美浜発電所として引用
規則第 23 条第４項第７号二及び第８号＊５のみ調査を実施すれば良いと判断し調査した結果、感知器の不適切な設置が２個発見され、火災防護説明書に適合できていないとして検査指摘事項となった。その後、上記令和５年度高浜発電所１号機での情報を入手し、確認すべき引用規則に基づく煙感知器、熱感知器及び炎感知器の設置条件を明確にして調査した結果、同規則第 23 条第４項
第２号、第３号イ及び第７号ハの要求事項＊２、３、４を満たさない不適
切な設置状況である感知器を新たに 135 個発見した。
以上のことから、事業者は令和３年度に２個の不適切な感知器を発見した時点で、その是正処置として感知器の設置に関する引用規則の要求事項全てに対して類似の不適合の可能性について調査を行うべきところ、その調査を行わず 135 個の感知器が不適切な設置状態で約２年間放置されていた。
なお、事業者は、既に本件についてＣＡＰ会議に報告し、改善活動を行っている。
＊１：消防法施行規則第 23 条第４項第７号二（感知器は、壁又ははりから 0.6 メートル以上離れた位置に設けること）

別添 1-3令和６年１月報告書（案）＊２：消防法施行規則第 23 条第４項第２号（取付け面の高さに応じた種別の感知器を設けること）：37 個＊３：消防法施行規則第 23 条第４項第３号イ（感知器の下端は、取付け面の下方 0.3 メートル以内の位置に設けること）：97 個＊４：消防法施行規則第 23 条第４項第７号ハ（感知器の下端は、取付け面の下方 0.6 メートル以内の位置に設けること）：11 個＊５：消防法施行規則第 23 条第４項第８号（感知器は、換気口
等の空気吹出し口から 1.5 メートル以上離れた位置に設けること）検査指摘事項の重要度評価等［パフォーマンス劣化］
本事象に関しては、保安規定第３条（品質マネジメントシステム）「「８．５．２ 是正処置等」（１）ａ）是正処置を講ずる必要性について次に掲げる手順により評価を行う。
（ａ） 不適合その他の事象の分析及び当該不適合の原因の明確化（ｂ） 類似の不適合その他の事象の有無又は当該類似の不適合その他の事象が発生する可能性の明確化」
を満足することに失敗しており、その結果、事業者が自ら作成した火災防護説明書５．１．２（１）ｂ．（ａ）の要件を満足することに失敗している。これは、ＣＡＰ会議において適切な検討がなされていないため、
火災防護説明書を満足していないことに関し、適切な是正処置が行えず火災に対するリスクを低減することができなかった。これらの失敗は、合理的に予測可能であり、予防する措置を講ずることが可能であったことから、パフォーマンス劣化に該当する。
［スクリーニング］
令和３年度第３四半期の検査指摘事項の是正処置が不十分であったことから、感知器の不適切な設置が約２年間にわたり是正されなかった。
このパフォーマンス劣化は、感知器が不適切に設置された火災区画において火災が発生した場合、適切に火災を感知できない可能性があったことから、監視領域（小分類）「原子力施設安全－拡大防止・影響緩和」の「外的要因に対する防護」の属性に関連付けられ、当該監視領域（小分類）の目的である「起因事象に対応する系
統、設備の動作可能性、信頼性及び機能性を確保すること」に悪影響を及ぼすことから、検査指摘事項に該当する。

別添 1-4令和６年１月報告書（案）［重要度評価］
検査指摘事項に対し、Ａ系トレン及びＢ系トレンの機器が設置されている火災区画の中で、感知器の母数に対し、劣化が見られる感知器の数が多い火災区画（ほう酸タンク室）を選定し「原子力安全に係る重要度評価に関するガイド」の「附属書５ 火災防護に関する重要度評価ガイド」に従い評価を行った。
ステップ１．２において「表１ 火災防護における検査指摘事項の区分」の「１．４．２ 自動火災感知設備及び固定消火設備」に分類した。
ステップ１．３において「添付３ 劣化評価指針」の「２ 自動火災報知設備及び固定消火設備」を用いて検査指摘事項の劣化評価を行った結果、ほう酸タンク室内に設置している感知器６個のうち、３個が火災防護説明書とは異なる不適切な箇所に設置されており、10％以上が劣化していると判断し「高劣化」と判定した。
ステップ１．４において、定性的なスクリーニング質問は、ステップ１．
２で分類した「１．４．２ 自動火災感知設備及び固定消火設備」の「劣化した又は機能しない火災の感知又は固定消火設備は、安全停止に必要な機器を保護する設備の機能に悪影響を及ぼすか」であり、この回答は、ほう酸タンク室内にはＡ系トレン及びＢ系トレンの機器が設置されていることから「Ｙｅｓ」となり、「緑」と判断できないことからフェーズ２に進む。
フェーズ２では、附属書５の４．３（２）に記載の「図４ 火災の感知設備又は火災の影響軽減設備の劣化を発見した場合の評価」を適用した。その結果、ほう酸タンク室内に設置している感知器６個のうち、３個が適切に設置されていることからスクリーンアウトとなり、「緑」に分類されると判断した。

規制措置［深刻度評価］
検査指摘事項は、火災防護説明書及び保安規定第３条（是正処置等）の違反であり「原子力規制検査における規制措置に関するガイド」に基づき評価を行った結果、深刻度の評価において考慮する「規制活動への影響」等の要素は確認されていないことから、検査指摘事項の重要度の評価結果を踏まえ、事象の深刻度は「ＳＬⅣ」と判定する。
また、事業者は、既に本件についてＣＡＰ会議に報告し、改善活動を行っていることから、同ガイド「３．３（２）」の要件を満足することか

別添 1-5令和６年１月報告書（案）ら、違反等の通知は実施しない。
整理番号J12-202312-01

別添 1-6令和６年１月報告書（案）別添２ 確認資料
１ 日常検査（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）３号機 補助給水系機能検査【検査未了】
資料名
・定期事業者検査要領書（Ｍ３－27ー123）
・ＣＡＰスクリーニング会議議事録（2023 年 12 月 26 日）
２）３号機 安全保護系設定値確認検査
資料名・定期事業者検査要領書（Ｍ３ー27ー134（２／２））
・定期事業者検査成績書（Ｍ３ー27ー134（２／２））３）３号機 可搬型重大事故等対処設備機能検査（タービン設備）
資料名・定期事業者検査要領書（Ｍ３－27ー313ー（１／３）ー２）
・定期事業者検査成績書（Ｍ３－27ー313ー（１／３）ー２）
４）３号機 可搬型代替電源設備検査
資料名・定期事業者検査要領書（Ｍ３ー27ー314）
・定期事業者検査成績書（Ｍ３ー27ー314）
５）３号機 燃料集合体外観検査
資料名・定期事業者検査要領書（Ｍ３ー27ー102）
・定期事業者検査成績書（Ｍ３ー27ー102）（２）BM0060 保全の有効性評価
検査項目 保全の有効性評価
検査対象
１）３号機 電動補助給水ポンプ（Ａ、Ｂ）
資料名
・美浜３号機 補助給水ポンプ（電動・タービン動）入口ストレーナの今後の運用方法について・保全指針（5521Ｍ560002）
・補助給水系統の大容量フラッシング時の手順について
２）３号機 タービン動補助給水ポンプ
資料名

別添 2-1

令和６年１月報告書（案）・美浜３号機 補助給水ポンプ（電動・タービン動）入口ストレーナの今後の運用方法について・保全指針（5521Ｍ560012）
・補助給水系統の大容量フラッシング時の手順について
検査項目 施設管理目標の監視及び評価
検査対象
１）３号機 保全活動管理指標
資料名・原子力発電所保修業務要綱指針・美浜３号機 第 27 回定検前 保全の有効性評価
・美浜３号機 第 27 回定検前 保全の有効性評価結果について
・定期事業者検査報告書（定期事業者検査開始時）（３）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）３号機 共通要因故障対策設備改良工事の設計管理
資料名・美浜３号機共通要因故障対策設備改良工事の概要
・美浜３号機デジタル安全保護回路のソフトウェア共通要因故障緩和対策に関する要件整合報告書・美浜３号機共通要因故障対策設備改良工事の設計検証票
・美浜３号機共通要因故障対策設備改良工事作業計画書
・美浜３号機共通要因故障対策設備改良工事作業計画書（安全保護アナログ盤他
改造）・美浜３号機共通要因故障対策設備改良工事作業計画書（４－３Ｄメタクラ改造）
・美浜３号機共通要因故障対策設備改良工事作業計画書（中央盤改造）
・美浜３号機共通要因故障対策設備改良工事作業計画書（ＳＦＳ・ＳＲＩＯ・ＴＣ盤改
造）２）３号機 Ａ抽出オリフィス改造工事の設計管理の適切性
資料名・原子力発電所保修業務要綱指針
・設計検証票（美浜３号機 Ａ抽出オリフィス改造工事）
・原子力発電安全運営委員会 説明資料（2023 年 11 月 15 日）
・使用前事業者検査要領書
・美浜３号機 Ａ抽出オリフィス改造工事 作業計画書

別添 2-2

令和６年１月報告書（案）（４）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）３号機 非常用ディーゼル発電機Ａ燃料油移送ポンプの点検作業中における原子炉の運転モードの変更【検査未了】
資料名
・美浜発電所 技術業務所則・ＣＡＰ会議議事録（2023 年 12 月 21 日）
・美浜発電所３号機 Ａ燃料油移送ポンプの運転上の制限の逸脱について
・美浜発電所 予防保全による計画的な点検・保修作業の実施について（計画的に運転上の制限外に移行する予防保全作業）
・美浜３号機保安作業対象機器リスト
・３号機 モード外→６移行チェックシート（５）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）３号機 内部スプレポンプ起動試験（Ａ系）
資料名
・３号機 内部スプレポンプ起動試験（Ａ系）手順書・試験記録
検査項目 全般的な検査
検査対象
１）３号機 中央制御室非常用循環ファン機動試験【検査未了】
資料名・３号機中央制御室非常用循環ファン機動試験手順書・試験記録
・ＣＡＰ会議議事録 2023 年 12 月４日、12 月 27 日
・３号機中央制御室非常用循環ファン機動試験時のダンパ表示切替不良気味事象について（６）BO1030 原子炉起動・停止
検査項目 原子炉起動停止
検査対象
１）３号機 原子炉停止操作
資料名
・原子炉停止（モード１からモード３）チェックシート

別添 2-3令和６年１月報告書（案）・タービン停止時チェックシート
・発電機停止時チェックシート（７）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）３号機 非常用ディーゼル発電機Ａ燃料油移送ポンプの運転上の制限の逸脱からの復帰のための動作可能性判断及び機能性評価
資料名・情報連絡 美浜発電所３号機 Ａ燃料油移送ポンプの運転上の制限の逸脱について
2023 年 12 月 18 日
・情報連絡（第２報）美浜発電所３号機 Ａ燃料油移送ポンプの運転上の制限の逸脱について 2023 年 12 月 18 日
・美浜発電所３号機当直課長引継簿 2023 年 12 月 18 日１直、２直・試運転記録 対象機器燃料油移送ポンプ 2023 年 12 月 18 日
・ＣＡＰ会議議事録（2023 年 12 月 20 日）
２）３号機 Ｂ計器用空気圧縮機のシリンダ冷却水配管漏れに伴う動作可能性判断及び
機能性評価
資料名
・ＣＡＰスクリーニング会議議事録（2023 年 12 月 14 日）
３）３号機 Ｎｏ．２大容量ポンプの動作可能性判断及び機能性評価
資料名・定期事業者検査成績書（Ｍ３－27ー313（１／３）ー２）
４）３号機 電源車Ｎｏ．３の動作可能性判断及び機能性評価
資料名・定期事業者検査成績書（Ｍ３ー27ー314）（８）BO0060 燃料体管理（運搬・貯蔵）
検査項目 燃料の運搬等
検査対象
１）３号機 新燃料集合体の使用済燃料ピットへの沈込み
資料名
・美浜発電所第３号機第 27 回定期検査時照射済燃料検査等の実施計画について
・３ｕ27 回定検新燃料移動チェックシート（新燃料庫側）
・３ｕ27 回定検新燃料移動チェックシート（使用済燃料ピット側）
２）３号機 格納容器 32ｍにおける異物混入防止方法の不備に対する対策（燃料取扱クレーンと柵の間（原子炉キャビティ・キャナル周り））

別添 2-4令和６年１月報告書（案）

資料名・ＣＡＰ会議議事録（2023 年 11 月６日）
（９）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）３号機 補助建屋の換気空調設備エリア内の可燃物保管禁止エリアにおける可燃物の仮置き
資料名
・美浜発電所 火災防護計画
・美浜発電所 現場資機材管理所則・美浜発電所 恒常・仮置資機材運用マニュアル
・ＣＡＰ会議議事録（2023.10.16）・可燃物保管禁止エリアにおける可燃物の仮置きについて
・ＣＡＰ会議議事録（2023.11.7）
・可燃物保管禁止エリアにおける巡視点検マニュアルの策定について
２）３号機 ほう酸タンク室等における火災感知器の不適切な設置【検査指摘事項等あり】
資料名
・資料なし
（10）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）屋外重大事故等対処設備の一時的な移動に伴う位置的分散
資料名・リスクレビュー会議資料（2021/11/4）
・リスクレビュー会議資料（2023/10/24）
・ＣＡＰスクリーニング会議議事録（2023 年 10 月 24 日）
・屋外可搬型ＳＡ設備（Ｎ要求設備）と海水ポンプとの離隔要求について
・ＣＡＰ会議議事録（2023 年 12 月 13 日）（11）BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象
１）３号機 運転実績により低エネルギー配管としている系統の運転時間管理
資料名
・美浜発電所 内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動所則別添 2-5令和６年１月報告書（案）・美浜３号機（第 27 回定期検査燃料装荷前）の運転実績により低エネルギー配管としている系統の運転時間の判定結果について
２）防護すべき設備の健全性（３号機 特定重大事故等対処施設ポンプ）【検査未了】
資料名 ※（12）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）事業者防災訓練におけるパフォーマンス
資料名・美浜発電所原子力防災訓練における訓練計画事前説明に係る面談（５週間前）時の確認事項
・美浜発電所原子力防災訓練における問題点・課題等の整理（訓練３週間後面談）（13）BE0060 重大事故等対応要員の能力維持
検査項目 大規模損壊発生時に係る技術的能力の確認訓練
検査対象
１）３号機 ＡＰＣ時の成立性確認訓練
資料名 ※（14）BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象１）事業者防災訓練における地震発生時の緊急時対策所活動
資料名・美浜発電所原子力防災訓練における訓練計画事前説明に係る面談（５週間前）時の確認事項
・美浜発電所原子力防災訓練における問題点・課題等の整理（訓練３週間後面談）（15）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）３号機 第２７回定期検査時における被ばく低減活動
資料名・第７回 ＡＬＡＲＡ委員会資料
・第７回 ＡＬＡＲＡ委員会議事録

別添 2-6令和６年１月報告書（案）（16）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 事業所外廃棄（埋設処分）
検査対象
１）埋設廃棄体の自主検査の実施状況（３体）
資料名・2023 年 11 月８日検査実績報告書
・作業実績日報（2023/11/24)
・検査実績表（2023/11/24)
・関西電力（株）美浜発電所供用号機低レベル放射性廃棄物搬出検査装置定期修
繕工事総括報告書（2022.10.19）
・ＬＬＷ検査装置日点検記録 2023 年 11 月 24 日
（17）BQ0050 事象発生時の初動対応
検査項目 事象発生時の初動対応
検査対象
１）３号機 予備変圧器しゃ断器トリップによる運転上の制限の逸脱
資料名
・美浜発電所３号機当直長引継簿（2023 年 12 月 23 日１直）・情報連絡 美浜発電所３号機予備変圧器遮断機（Ｅ－10）の自動開放について
2023 年 12 月 23 日
・情報連絡 （２報）美浜発電所３号機予備変圧器遮断機（Ｅ－10）の自動開放について 2023 年 12 月 23 日
・2023 年 12 月 26 日ＣＡＰスクリーニング会議議事録
・美浜発電所３号機当直長引継簿（2023 年 11 月５日３直）・美浜発電所３号機当直長引継簿（2023 年 11 月６日１直）・情報連絡 美浜発電所３号機予備変圧器遮断機（Ｅ－10)の自動開放について
2023 年 11 月６日
・情報連絡 （２報）美浜発電所３号機予備変圧器遮断機（Ｅ－10）の自動開放について 2023 年 11 月６日
・2023 年 11 月６日ＣＡＰスクリーニング会議議事録
２）３号機 非常用ディーゼル発電機Ａ燃料油移送ポンプの運転上の制限の逸脱
資料名・情報連絡 美浜発電所３号機 Ａ燃料油移送ポンプの運転上の制限の逸脱について
2023 年 12 月 18 日
・情報連絡（第２報）美浜発電所３号機 Ａ燃料油移送ポンプの運転上の制限の逸脱について 2023 年 12 月 18 日
・美浜発電所３号機当直課長引継簿 2023 年 12 月 18 日１直、２直

別添 2-7令和６年１月報告書（案）・試運転記録 対象機器燃料油移送ポンプ 2023 年 12 月 18 日
・ＣＡＰ会議議事録（2023 年 12 月 20 日）
２ チーム検査（１）BM0010 使用前事業者検査に対する監督
検査項目 使用前事業者検査（変更工事）
検査対象
１）３号機 火災防護設備（系統分離対策）
資料名・使用前事業者検査要領書及び成績書（Ｍ３－27－表７－0402、0410、1202）
・使用前事業者検査要領書及び成績書（Ｍ３－27－表９－0001）
・美浜３号機 電線管に収納する火災防護対象ケーブルの系統分離対策の技術基準適合性について（電－第 4053 号）
・使用前事業者検査要領書及び成績書（Ｍ３－27－表７－0403、0404、0207）（設工認対象外）
・使用前事業者検査要領書及び成績書（Ｍ３－27－表９－0002）（設工認対象外）
２）３号機 火災バックフィット工事（特定重大事故等対処施設）【検査未了】
資料名・使用前事業者検査要領書及び成績書（Ｍ３－26（特）－表７－0407）（２）BM1050 供用期間中検査に対する監督
検査項目 供用期間中検査（ＰＷＲ）
検査対象
１）３号機 クラス１機器供用期間中検査【検査未了】
資料名
・美浜発電所第３号機 第 27 保全サイクル 定期事業者検査要領書 クラス１機器供用期間中検査（Ｍ３－27－101）
２）３号機 クラス１配管特別検査【検査未了】
資料名
・美浜発電所第３号機 第 27 保全サイクル 定期事業者検査要領書 供用期間中特別検査のうちクラス１配管特別検査（Ｍ３－27－244（５））３）３号機 クラス２機器供用期間中検査【検査未了】
資料名
・美浜発電所第３号機 第 27 保全サイクル 定期事業者検査要領書 クラス２機器供用期間中検査（Ｍ３－27－105）

別添 2-8令和６年１月報告書（案）（３）BO1050 取替炉心の安全性
検査項目 取替炉心の安全性
検査対象
１）３号機 第 28 サイクル取替炉心の安全性
資料名・美浜３号機 第 27 サイクル出力分布測定結果
・美浜３号機 第 27 サイクル臨界ほう素濃度他
・美浜発電所第３号機第 28 サイクル「燃料装荷パターンの決定および取替炉心の安全性」について・美浜発電所第３号機 第 28 サイクル取替炉心の安全性について
・美浜発電所第３号機 第 28 サイクル取替炉心の安全性（補足説明書）（４）BO1070 運転員能力
検査項目 運転責任者認定試験の適切性
検査対象
１）令和５年度第２回 運転責任者認定試験
資料名
・令和５年度第２回 運転責任者筆記試験問題
・令和５年度第２回 運転責任者口答試験問題（運転員の統督に関すること）
・令和５年度第２回 運転実技試験結果及び同明細書・令和５年度第２回 運転責任者講習レポート課題
・令和５年度第２回 運転責任者試験結果（ＢＷＲ・ＰＷＲ）（５）BE0070 重大事故等対応要員の訓練評価
検査項目 重大事故等発生時に係る訓練
検査対象
１）成立性の確認訓練【検査継続案件あり】
資料名・2023 年度 美浜発電所３号機 現場シーケンス訓練の結果について（安－第 1228 号）
・2023 年度 シーケンス訓練気づき事項への回答について
・３号放水口付近保管場所下スロープ 平面図
・美浜３号炉現場シーケンス訓練による成立性の確認について（2023 年８月）
・2023 年度 美浜３号炉現場シーケンス訓練の実施について（安－第 1217 号 2023 年
10 月 11 日）
・今回の訓練シナリオでの挑戦的な事項
・ＳＡ所達新旧比較（12～15 次改正）
・美浜発電所３号機概略系統図（主要機器の想定データ）【重大事故等訓練】

別添 2-9令和６年１月報告書（案）・可搬型重大事故等対処設備保管場所
・2021 年度 美浜発電所３号機 現場シーケンス訓練の結果について（安－第 1164 号）
・前訓練サイクル、前サイクルでの保安規定 添付３にある訓練項目及び実績（気づき事項、ＣＲ情報含む）のうち、力量付与、維持向上のための教育訓練について（2022 年４月）
・前訓練サイクル、前サイクルでの保安規定 添付３にある訓練項目及び実績（気づき事項、ＣＲ情報含む）のうち、成立性確認訓練について（期間：2020.12.24～2021.12.23）
・前訓練サイクル、前サイクルでの保安規定 添付３にある訓練項目及び実績（気づき事項、ＣＲ情報含む）のうち、気づき事項について
・2021 年度 設備不具合情報（ＣＡＰＭ－2021－00531－00）
・美浜発電所 ＳＡ対応及び大規模損壊対応に係る力量付与および力量維持向上のための教育訓練の実施について（安－第 1124 号）
・2021 年 美浜発電所 原子炉施設保安規定 第 18 条の５および６に基づくＳＡ所達および大規模損壊所達の定期的な評価結果について（安－第 1386 号）
・シーケンス訓練に使用する手順書（77 次 2022 年４月１日）
・2023 年度 美浜発電所３号機 現場シーケンス訓練の手順書策定について（安－第1210 号 2023 年 10 月５日）
・美浜３号機ＳＡ要員管理（平日昼間）（2023 年９月５日）
・訓練記録（技術的能力に係る成立性確認訓練）報告書（2023 年８月 16 日）
・操作箇所ＭＡＰ（６）BE0080 重大事故等対応訓練のシナリオ評価
検査項目 重大事故等発生時に係る訓練
検査対象
１）成立性の確認訓練
資料名・美浜３号炉現場シーケンス訓練による成立性の確認について（2023 年８月）
・（案）2023 年度 美浜３号炉現場シーケンス訓練の実施について
・今回の訓練シナリオでの挑戦的な事項
・ＳＡ所達新旧比較（12～15 次改正）
・美浜発電所３号機概略系統図（主要機器の想定データ）【重大事故等訓練】
・可搬型重大事故等対処設備保管場所
・2021 年度 美浜発電所３号機 現場シーケンス訓練の結果について（安－第 1164 号）
・前訓練サイクル、前サイクルでの保安規定 添付３にある訓練項目及び実績（気づき事項、ＣＲ情報含む）のうち、力量付与、維持向上のための教育訓練について（2022 年４月）
・前訓練サイクル、前サイクルでの保安規定 添付３にある訓練項目及び実績（気づき事

別添 2-10令和６年１月報告書（案）項、ＣＲ情報含む）のうち、成立性確認訓練について（期間：2020.12.24～2021.12.23）
・前訓練サイクル、前サイクルでの保安規定 添付３にある訓練項目及び実績（気づき事項、ＣＲ情報含む）のうち、気づき事項について
・2021 年度 設備不具合情報（ＣＡＰＭ－2021－00531－00）
・美浜発電所 ＳＡ対応及び大規模損壊対応に係る力量付与および力量維持向上のための教育訓練の実施について（安－第 1124 号）
・2021 年 美浜発電所 原子炉施設保安規定 第 18 条の５および６に基づくＳＡ所達および大規模損壊所達の定期的な評価結果について（安－第 1386 号）
・シーケンス訓練に使用する手順書（案）（77 次 2022 年４月１日）
・美浜３号機ＳＡ要員管理（平日昼間）（2023 年９月５日）
・訓練記録（技術的能力に係る成立性確認訓練）報告書（2023 年８月 16 日）
・操作箇所ＭＡＰ（７）BR0020 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査項目 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査対象１）警報付デジタル線量計とガラスバッジによる外部被ばく線量評価
・美浜発電所 放射線管理業務所則 2023 年９月 26 日 93 次改正
・警報付デジタル線量計点検工事 作業計画書 承認日 2023 年９月１日
・警報付デジタル線量計点検工事 統括報告書 承認日 2023 年３月 24 日
・モニタ校正装置 照射線量率の校正結果報告書 2023 年６月 19 日
・2023 年７月 美浜発電所における線量評価結果について 2023 年８月 31 日
・ガラスバッジ紛失事象について 日時：2020 年８月 26 日
２）退出モニタ警報発報時の内部被ばく線量評価
・美浜発電所 放射線管理業務所則 2023 年９月 26 日 93 次改正
・ＷＢＣ測定可否の判断チェックシート 発生日時 2022 年７月 27 日
・点検記録表 件名：放射線測定器他定期修繕工事の内 定例点検 10 月分
・点検記録 放射線測定器他定期修繕工事の内 退出モニタ他定期修繕 2023 年８月８日
・工事件名：放射線測定器他定期修繕工事の内 定例点検 別冊作業実施要領書
2023 年９月１日
・工事件名：放射線測定器他定期修繕工事の内 退出モニタ他定期修繕 総括報告書 2023 年３月 30 日
・立入手続管理業務に係わる受託計画書の差し替えおよび放射線管理システム等における権限付与のお願いについて 関パ美第 405 号 2023 年９月 19 日
・点検記録表 件名：放射線測定器他定期修繕工事の内 定例点検 ９月分 2023
年 10 月５日

別添 2-11

令和６年１月報告書（案）３）眼の水晶体の外部被ばく線量評価
・美浜発電所 放射線管理業務所則 2023 年９月 26 日 93 次改正
・原子力発電所 請負会社放射線管理仕様書 2021 年６月 17 日 31 次改正
・放射線作業計画書（Ｃ）申請番号 21－Ｇ00006 作業件名 蒸気発生器内部点検
工事
・線量評価結果報告書 対象年月 2021/11 三菱重工神船・高製・線量記録台帳 （2021/11）
・放射線作業計画書（Ｂ）申請番号 23－Ｇ00001 作業件名 蒸気発生器細管検査（ＥＣＴ）付帯工事
・放射線業務従事者指定登録 兼 管理区域立入申請書 申請書作成日
2023/10/17 管理番号 86－003973（８）BR0030 放射線被ばくＡＬＡＲＡ活動検査項目 放射線被ばくＡＬＡＲＡ活動
検査対象
１）３号機第 27 回定期検査に関するＡＬＡＲＡ活動
・美浜発電所 放射線管理業務所則 2023 年９月 26 日 93 次改正
・第１～６回 美浜発電所 ＡＬＡＲＡ委員会
・2023 年度 第１～５回 放射線管理部会議議事録
・放射線作業計画書（Ａ）申請番号 23 ｰＥ00006
２）原子炉容器定期点検工事に関する放射線作業管理
・放射線作業計画書（Ａ）申請番号 23－Ｂ00005 作業件名 原子炉容器定期点検
工事
・安全作業確認書 兼 安全作業指示書 2023 年 10 月 31 日
・放射線サーベイ記録 工事名 原子炉容器定期点検工事 23－Ｂ00005 原子炉容器他主要設備定期点検工事のうち原子炉容器定期点検工事 測定日時 2023 年
11 月１日９時（９）BR0040 空気中放射性物質の管理と低減
検査項目 空気中放射性物質の管理と低減
検査対象
１）第 27 回定期点検工事の１次系機器供用期間中検査工事における空気中放射性物
質濃度の管理活動・第 27 回定検 原子炉容器他主要設備定期点検工事のうち１次系機器供用期間中
検査工事（第２分冊） 作業計画書 承認日 2023 年９月 19 日
・安全作業確認書 兼 安全作業指示書 Ｎｏ．19 工事件名：原子炉容器他主要設
備定期点検工事のうち１次系機器供用期間中検査工事（第２分冊） 2023 年 10 月

別添 2-12令和６年１月報告書（案）31 日
・放射線サーベイ記録 工事名 原子炉容器他主要設備定期点検工事のうち１次系
機器供用期間中検査工事（第２分冊） 測定日時 2023 年 10 月 31 日 17 時・点検記録表 放射線測定器他定期修繕工事の内 計数装置他定期修繕 2023 年
10 月 20 日
・大口径シンチレーション計数装置 ＭＯＤＥＬ ＪＤＣ－1304Ｒ１ 取扱説明書
２）自給式呼吸器の維持管理
・セルフエアーセット（ＭＳＡ製）他点検 総括報告書 ドキュメント番号
１－2002－2022ＤＡ548
・美浜発電所 緊急作業従事者の選定について 2023.5.30
・緊急作業特別教育 放射線管理 平成 28 年２月 28 日
・美浜発電所３号機 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達 2023 年４月 25 日 15 次改正（10）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 年次検査
検査対象
１）改善措置活動の実効性、他施設における運転経験及び知見の活用【検査未了】
資料名
・是正処置プログラムに係る要綱７次改正
・不適合管理および是正処要綱 28 次改正
・不適合管理および是正処置通達 24 次改正
・不適合一覧表（不適合Ａ・Ｂ） （2020.4～2023.10）
・不適合一覧表（設備不適合） （2020.4～2023.10）
・ＣＲ一覧表（標準ＣＲ）一覧（2020.4～2023.10）
・ＣＲ一覧表（ハットヒヤリ）一覧（2022.4～2023.10）
・不適合の傾向分析に関する資料
・未然防止処置通達 14 次改正
・データ分析通達 14 次改正
・データ分析要綱 20 次改正
・未然防止処置カード発行リスト 202309（処理状況）（ＰＩ＆Ｒ）
・（2023 年９月定期）未然防止処置の実施状況管理表（2022 年度）
・（2023 年９月定期）未然防止処置の実施状況管理表（2023 年度）Ｒｅｖ２
・設計・開発通達 15 次改正
・美浜発電所 品質マネジメントシステムに係る不適合管理および是正処置所達 30 次
改正
・美浜発電所 品質マネジメントシステムに係る予防処置所達 21 次改正

別添 2-13令和６年１月報告書（案）・2022 年度 根本原因分析チーム活動結果報告書
・「美浜３号機 Ａ－非常用ディーゼル発電機定期試験中における自動停止」の根本原
因分析結果を踏まえた設計・開発プロセスに基づく問題点の抽出結果について※特定重大事故等対処施設に係る資料名のうち特定重大事故等対処施設の名称等が記載されているものは、令和２年度第 36 回原子力規制委員会（令和２年 11 月４日）で決定された「特定重大事故等対処施設に係る法令報告事象等の公表について」の考え方に準拠
し非公表とします。

別添 2-14