令和５年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）
技術概要書

ボックスカルバート等プレキャストコンクリート製品の耐震および可とう性ジョイント工法

ＴＳＫＪ工法

技術審査証明事

限 2029 年 3月31日

下水第2効期

道技術
30

技術名称：ＴＳＫＪ工法

（公財）

7号

有［開発目標型］

設

業

建設技術審査証明書

建（ボックスカルバート等プレキャストコンクリート製品の耐震および可とう性ジョイント工法）

日本

下 水 道 新技

術機構

ૣऔબྶల!!࣢

（ 開 発 の 趣 旨 ）阪神淡路大震災等の地震では，地盤の液状化および地盤の変動等による影響で管路継目部の抜け出しや破断が発生した。
これは埋設管路等施設が地盤の永久ひずみや変動に追従し得なかったことが原因と考えられている。
これらのことから，地震動による地盤の永久ひずみ最大 1.5 ％に対する変位および地盤の変動をボックスカルバート等プレキャストコンクリート製品個々の継手部に分散，吸収させることを目的としたＴＳＫＪ工法を開発した。
今回，安定した供給を図るため，ジョイントシール材の製造メーカーとして新たに１社を追加した。
（ 開 発 目 標 ）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）可とう性：継手部がそれぞれの条件で水圧 0.2 MPa に耐える水密性を有すること。
１）プレキャストボックスカルバート①標準位置：目地間隔５ mm②水平抜け出し：50 mm（目地間隔 55 mm）③屈曲変位：頂版目地間隔５ mm/ 底版目地間隔 55 mm（0.95 °～ 4.76 °）２）開きょ・管きょ・Ｌ型水路等製品①標準位置：目地間隔５ mm②水平抜け出し：50 mm（目地間隔 55 mm）③複合変位：50 mm（目地間隔 55 mm）（水平方向変位＋垂直方向変位）（２）耐震性：継手部がレベル２地震動に対する次の複合条件において，水圧 0.2 MPa に耐える水密性を有すること。
１）プレキャストボックスカルバート①水平抜け出し：35 mm（目地間隔 40 mm）②屈曲変位：0.24 °
（３）物性：ジョイントシール材に使用するゴムは，「JIS K 6353:2011 水道用ゴム」（Ⅰ類 A70）に規定する物性を有すること。
（４）内目地工省略：継手部の内目地工が省略できること。

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「ＴＳＫＪ工法」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は 2009 年３月６日に審査証明を取得し，変更された技術である。
2024 年 3 月 13 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人 日本下水道新技術機構
理事長
記



１．審 査 の 結 果
すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本技術に使用する材料は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本技術のプレキャストボックスカルバートは，「JIS A 5372:2016 プレキャスト鉄筋コンクリート製品」，「JIS A5373:2016 プレキャストプレストレストコンクリート製品」に準じて製作する。
（４）開きょ・管きょ・Ｌ型水路等製品は，「JIS A 5371:2016 プレキャスト無筋コンクリート製品」，「JIS A 5372:2016
プレキャスト鉄筋コンクリート製品」および『土地改良事業標準設計図面集「鉄筋コンクリート二次製品」』（平成13 年 12 月 農林水産省農村振興局）ならびに『土木工事設計要領第Ⅰ編共通編』（平成 23 年７月 九州地方整備局），
コンクリート標準示方書の基準に準じて製作する。
（５）本技術の施工は，施工要領に従い，適正な施工管理のもとで行われるものとする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
４．留意事項および付言（１）プレキャストボックスカルバートは，「JIS A 5372 プレキャスト鉄筋コンクリート製品」，「JIS A 5373 プレキャス
トプレストレストコンクリート製品」に基づき設計し，ＴＳＫＪ工法における施工要領に準じて施工を行うこと。
（２）開きょ・管きょ・Ｌ型水路等製品は，「JIS A 5371 プレキャスト無筋コンクリート製品」，「JIS A 5372 プレキャス
ト鉄筋コンクリート製品」および『土地改良事業標準設計図面集「鉄筋コンクリート二次製品」』（平成 13 年 12 月
農林水産省農村振興局）ならびに『土木工事設計要領第Ⅰ編共通編』（平成 23 年７月 九州地方整備局），コンクリ
ート標準示方書の基準に基づき設計を行うこと。また施工については，ＴＳＫＪ工法における施工要領に準じて施工を行うこと。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )５．審査証明の詳細
６．審査証明の有効期限
2029 年 3 月 31 日
７．審査証明の依頼者

株 式 会 社 ヤ マ ッ ク ス
丸栄コンクリート工業株式会社（熊本県熊本市中央区水前寺三丁目９番５号）（岐阜県羽島市福寿町間島 1518 番地）

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

技術の概要技術の概要

本技術は，地震動による継手部の抜け出しおよび屈曲に対し十分な水密性能が確保できる耐震および可とう性ジョイント工法である。
ボックスカルバート等プレキャストコンクリート製品の平滑な継手面に形成された溝に充てん材を注入した後，ジョイントシール材を挿入・連結することによって製品個々に可とう性を有する柔軟な構造となる。これによりボックスカルバートは，レベル２地震動に追従した耐震性能を満足するものとなっている。

ジョイントシール材

ジョイントシール材

耐水圧 0.2MPa

充てん材

可とう量 50mm

プレキャストコンクリート

図－１ 技術概要

ボックスカルバート

ジョイントシール材

三面水路

ジョイントシール材

図－２ 適用製品

Ｌ型水路

ジョイントシール材

技術の特長技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１）可とう性
継手部がそれぞれの条件で水圧 0.2 MPa に耐える水密性を有する。
１）プレキャストボックスカルバート①標準位置：目地間隔 ５ mm

②水平抜け出し：50 mm（目地間隔 55 mm）③屈曲変位：頂版目地間隔 ５ mm/底版目地間隔 55 mm（0.95 °～ 4.76 °）２）開きょ・管きょ・Ｌ型水路等製品①標準位置：目地間隔 ５ mm

②水平抜け出し：50 mm（目地間隔 55 mm）③複合変位：50 mm（目地間隔 55 mm）（水平方向変位＋垂直方向変位）（２）耐震性
継手部がレベル２地震動に対する次の複合条件において，水圧 0.2 MPa に耐える水密性を有する。
１）プレキャストボックスカルバート①水平抜け出し：35 mm（目地間隔 40 mm）②屈曲変位：0.24 °（３）物性ジョイントシール材に使用するゴムは，「JIS K 6353：2011 水道用ゴム」（Ⅰ類 A70）に規定する物性を有する。
（４）内目地工省略
継手部の内目地工が省略できる。

１）プレキャストボックスカルバート
写真－１２）開きょ・管きょ・Ｌ型水路等製品
試験状況

技術の区分名称
技術の区分名称
開発目標型
技術の適用範囲
技術の適用範囲（１）可とう性
プレキャストボックスカルバート：600×600～5000×2500

プレキャストコンクリート開きょ：300×300～3000×2000

プレキャストコンクリート管きょ：300×300～1000×1000

プレキャストコンクリートＬ型水路：H600～H3000（２）耐震性
プレキャストボックスカルバート：600×600～5000×2500

施工実績（抜粋）
施工実績（抜粋）
発注年度令和１年
令和２年
令和３年
令和４年

発注者
千葉県
江戸川下水道事務所
宮城県
利府町役場
兵庫県
加西市役所
山口県
宇部市下水道局

工事名

製品

江戸川第一終末処理場流出渠工事

ボックスカルバート

利府１号雨水幹線施設工事

Ｌ型水路

中野地区雨水渠築造工事（３－１工区）

３面水路

第 80 工区玉川ポンプ場建設工事

ボックスカルバート

技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】【問合せ先】

株式会社ヤマックスhttps://www.yamax.co.jp/

丸栄コンクリート工業株式会社

https://www.maruei-con.co.jp/

ＹＡＣＳ工業会

TEL 096-381-6644※工法に関わる問合せは，直接，YACS 工業会へお尋ねください。
審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2024 年３月 13 日～2029 年３月 31 日
インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

https://www.jiwet.or.jp/
https://www.jacic.or.jp/sinsa/