株式会社ＳＩソーラー

サニーポータル使い方ガイド 03-5642-3733③売電金額が見られるように設定する（電力会社と契約した買取金額の入力）

土日祝は除く

本書は読んだ後も大切に保管していただき、接続・設定するときにお読みください。 AM9:00-PM18:00
この度は SMA 社製パワーコンディショナをご購入いただき誠にありがとうございます。
SMA 社製パワーコンディショナ（ウェブコネクト装備品）は、インターネット回線に接続すると無料で発電監視サービスを利用できます。

最初の画面で売電収入が表示

登録を開始してから現在までの売電額合計

アプリはこちらSTEP（1）「太陽光発電システムのプロパティ」を選択

1 発電量や売電金額をみるには？

①ユーザー登録

ios

https://www.sunnyportal.com/register

名前と電子メール、希望のパスワードを入力します。利用規約と個人情報保護についての方針をご確認いただき同意いただけましたら、チェックボックスにレ点をいれて次に進んでください。

SUNNYPORTAL からメールが届きます。
メールに記載されたリンクをクリックしますアドレスを開くとアカウントが有効になります。設定作業を続けてください

アンドロイド（2）右側の大きい画面が変わったら「パラメータ」を選択します（3）次に下部の「編集」ボタンを選択します※ウェブコネクト設置工事の際に、この操作がすべて完了している場合がございます。不明な場合は、設置工事を行った会社様へご確認ください。

※さらに詳しい設定はサニーポータルの取扱説明書の 61 ページをご確認ください。

②登録した電子メールとパスワードでログイン

https://www.sunnyportal.com/

PC 画面ならスマホ画面ならログインすると‥（5）最後に左下に表示される「保存」ボタンを選択したら設定完了です

STEP

電子メール

2 これまで（過去）の発電量をみるには？

パスワード

発電所毎のＴＯＰ画面からログインすると‥⇒⇒ここまで設定できれば、発電した電力量が見られるようになります。

右側のページへ ▲コラム 代表的なログメッセージを知ると SunnyPortal を使いこなせる！ （警告やエラーなど）意味
⽇射量が上がるまで待機しています○問題なし■時刻調整が⾏われた / 旧時刻

インターネットから⾃動時刻調整をしています○問題なし■AC 電圧の有効電⼒制限

電圧上昇抑制が発⽣しています

×電⼒会社へご相談下さい■系統電圧を待機中 ・ 系統異常 ・ 系統故障

太陽光ブレーカがオフになった・停電になった

×ブレーカを⼊れて下さい■通信障害 : デバイスとの通信が予定された

インターネットが切断されています×ネット回線を確認して接続しなおして下さい

サニーポータルの最初の画面から、これまでの発電量を見ることができます。表示画面から、「日」「月」「年」「合計」のいずれかを選択すると、発電した実績が表示されます。

本日の発電量月間の発電量年間の発電量合計の発電量

発電量と予測発電量を比較しながら発電実績を見ることができます。

対処方法■DC 起動条件を待機中期⽇になってもアクセスが⾏われません（4）編集ボタンをおしたら価格を入力できるようになります。
契約している買取価格を入力します

設定方法の詳細はこちらの動画をご覧下さい※インターネット接続が完了するまで設定作業はできません。

ログメッセージ

一日の合計

ＰＣブラウザ（www.sunnyportal.com）
から編集をします。
※予測発電量は「予測値の編集」画面から設定します。数値は、販売店またはＳＩソーラー(03-5642-3733) へお問い合わせください。
※スマートフォンやタブレットでも同様に発電量の確認ができます。ただし、予測値の編集はできません。
※登録設定をする以前の発電量をサニーポータルで見ることはできません。（登録設定翌日の発電量より見ることができます）

裏のページはエラー状況の確認方法 ▲3 故障やエラー状況をみるには︖ ( 閲覧編 )①パソコンから⾒る⽅法
システムのログブックを選択する

通信環境を確認して頂いた上で、ログイン時に” 接続に失敗しました”という表⽰が出た場合は、サーバーメンテナンス中の場合があります。
SunnyPortal サイト（http://status.sunny-operations.de/）をご参照ください。

？

取扱説明書はこちらからご覧になれます「⽇付」 「種類（警告・故障など） 」「状態（未確認など） 」
選択すれば、⾒たい情報だけを表⽰されます。

（1）専⽤アプリケーションからログインします。
アプリ名︓SunnyPortal（2）発電所を選択しグラフが表⽰されたら下部にある「ログブック」をタップします。

※アプリ上ではパソコンで確認できる「ログブック」ページに⽐べて情報量が少ないです。ご了承ください。

（3）タップするとログブック（記録）の確認ができるようになります。
（4）右上の「フィルター」をタップすると⾒たい情報だけ表⽰するように設定を変更できます。

4 故障やエラー状況をみるには︖ ( メール編 )STEP

メールでレポートを受け取る⽅法※メールレポートには「⽇次」と「⽉次」と「イベント」の３種類あります。
エラー情報などの受取はイベントレポートです。

③「イベントレポート１」を選択※１から３まであります④チェックする⑤受信するメールアドレスを⼊⼒します。
,（ｺﾝﾏ）で区切れば複数⼊⼒できます。
⑥送信時間を設定できます。

※推奨は 21:00 です。

⑦受信する項⽬を選択します①レポートの設定を選択する※「エラー」情報は重要です。選択してください。

②編集ボタンを選択する⑧HTML 形式を推奨します

機器登録時に 「デバイスのインターネット接続を確認して、 もう⼀度やり直してください」と出てしまう⇒パワーコンディショナとインターネットの通信が正常に⾏われていない可能性があります。 インターネット接続環境を確認して、 パワーコンディショナを再起動させて下さい。 ルーターの設定は製造元にお問合せ下さい。

？

②スマートフォンやタブレットから⾒る⽅法

皆様から頂いたお問い合わせをQ＆A にて解説致します

サニーポータル‥困ったときはSTEP

電圧上昇抑制が起きた場合は、 曇りの⽇のグラフと⽐べて、 どのような違いがありますか︖⇒電圧上昇抑制の時のグラフ ( 図①) と曇りの⽇のグラフ ( 図②) は⾮常に良く似ています。
図③は晴れの⽇のグラフです。
内容の確認には必ずログブックをご参照下さい。

図②

図①

？

イベントレポートや⽇時情報レポートが届かない‥？

イベントレポートや機器名を設定したい？

メールが⽂字化けしてしまう

図③⇒正しくメールアドレスが⼊⼒されていない場合がありますのでご確認下さい。 またイベントレポート及び⽇次情報
レポートの通知可能時刻には制限があります。 ⼣⽅ 17 時〜翌朝６時までに最⼤３回の配信設定が可能です。

⇒スマートフォンのアプリケーションは 「閲覧専⽤」 です。 各設定はパソコン版サニーポータルサイト＞太陽光発電システムのプロファイル＞設定 にて編集可能です。
⇒ www.sunnyportal.com⇒携帯電話などでは⽂字化けする場合があります。 左ページ STEP4 の⑧を 「テキスト」 に変更して下さい。

？

グラフの⼭形が⼀緒なのに、 発電量に差があるのはなぜ︖
100⇒発電出⼒により縦軸の⽬盛りの数値間隔も変化して 80います。 ( 図④) と ( 図⑤) のように発電量に関わらず 60
40画⾯いっぱいにグラフが表⽰されます。
20
グラフの⼭の形ではなく総発電量等をご確認下さい。

？

図④⇒⽬盛り最⾼値は

500

100kW

400

総発電量は439.2kWh

図⑤ ⇒⽬盛り最⾼値は
500kW

300

総発電量は3045.89
kWh

200
100

レポート設定を変更する画⾯が表⽰されない⇒使⽤アカウントがゲスト 「SunnyPortalGuest」 や標準ユーザー 「SunnyPortalUser」 の可能性があります。
アカウントを施⼯者 「SunnyPortalInstaller」 や管理者 「SunnyPortalPlantAdministrator」に変更して下さい。
不明な場合は、 初期登録をした販売店様にご確認下さい。 詳細は取扱説明書の 61-62 項を参照下さい。

？
？
？

⽉次情報レポートを電⼒会社の締⽇に合わせたい⇒サニーポータルでは⽉末締にて計算されています。 変更はできませんので予めご了承願います。

サニーポータルに蓄電池や消費電⼒測定は装備されていますか︖⇒国内では家庭内消費電⼒測定器やサニーポータル対応蓄電池は販売されていません。

正しく設置 ・ 設定したがデータが反映されず確認できない

第２版 2015 年 11 ⽉
⇒SunnyPortal にデータが表⽰されるまで最⼤で３時間かかることがあります。 再度、 お試し願います。

第３版 2019年 5⽉