吉野準耐火システム

スーパーウォール C
４５分準耐火構造（非耐力壁） 国土交通大臣認定 ＱＦ０４５ＮＰ－９００９

標準施工指導書[平成２５年１０月版]

吉野準耐火システム
スーパーウォール Ｃ 標準施工指導書

J－００４－１

安全で確実に施工をしていただくために乾式耐火遮音壁を、集合住宅（マンション等）の戸境壁等として施工する場合は“特例基準「消防法施行令２９条の４」”に基づいた総務省令第４０号、その細目を定めた消防予第１８８号および第５００号通知内容を遵守する義務があります。その第５００号通知には施工条件として、「施工管理体制が整備されている場合に限る」と明記されております。
「施工管理体制が整備されている場合に限る」とは、① 乾式壁の施工方法━メーカーが作成した施工仕様書等により明確とされていること。
② 施工現場における指導・監督等━メーカーが実施する技術研修を修了した者が選任されていること。
③ 施工状況の確認等━自主検査による確認が行われ、かつその結果が保存されていること。の要件が整っていることです。
「標準施工指導書」が①にあたるものとなります。
②につきましては、「耐火・遮音システムの施工管理」を徹底するため、《タイガー耐火遮音構造施工研究会》またはそれに準ずる組織で、現場施工を想定した実技研修などの技術研修を実施し、研修修了者には修了証<ライセンス>を授与する制度を確立しております。
上記は、施工現場で乾式戸境壁の耐火性能を確保するために施工管理体制を整備することを目的としており、この考え方は戸境壁以外の準耐火壁を施工する際にも必要であることから、この「標準施工指導書」の内容に従い確実に施工することとします。
その他
１．この「標準施工指導書」は、必ず施工前に注意深く読み、よく理解してください。
２．この「標準施工指導書」はこの施工全般にわたって、いつでも確認できるように保管して置いてください。

[平成２５年１０月版]

吉野準耐火システム
スーパーウォール Ｃ 標準施工指導書

J－００４－２目 次
１．総 則
１－１ 適用範囲
１－２ 周知徹底
１－３ 施工１－４ 報
告２．安全対策３．ボードの荷姿、運搬、揚重、保管
３－１ 荷姿３－２ 運搬３－３ 揚重３－４ 保管
３－５ 残材処理 清掃
４．材 料
４－１ 主構成材料
４－２ 副構成材料
５．施工要領５－１ 標準施工手順
５－２ 施工要領
６．検 査
６－１ 自主検査
６－２ 立合検査
７．認定書
準耐火構造
８．各部の納まり例[平成２５年１０月版]

吉野準耐火システム
スーパーウォール Ｃ 標準施工指導書

J－００４－３① 総 則
１－１ 適用範囲
この標準施工指導書は、吉野準耐火システム スーパーウォールＣについて適用する。
吉野準耐火システム スーパーウォールＣ
４５分準耐火構造（非耐力壁）
国土交通大臣認定 ＱＦ０４５ＮＰ－９００９

9.5

606以内

9.5

45～5009.5～1583～560

9.5～15水平断面図（認定の仕様）

スタッド
中空またはグラスウール若しくはロックウール

タイガーボード(9.5～15mm厚)タイガースーパーハード (9.5mm厚)
認定上は12.5、15㎜厚も使用可※標準のスタッド間隔は４５５㎜とする。
※壁高さに応じて選択されるスタッドの形状（４５型、５０形、６５形、７５形、９０形または１００形など）は異なります。
※本書の図面寸法値は各部材の公称寸法を記載しております。

１－２ 周知徹底
吉野準耐火システム スーパーウォールＣの施工に際しては、この標準施工指導書にて、事前に説明会、その他の方法で、作業員全員に周知徹底を図る。
１－３ 施工
施工業者は、この標準施工指導書によって、正確、確実に施工しなければならない。
この標準施工指導書に明記されていない事項、または疑義が生じた場合は、吉野石膏（株）と協議し、施工方法を検討する。
１－４ 報告施工業者は、工事が完了した時点で建設元請業者の監督員に報告し、検査を受ける。

[平成２５年１０月版]

吉野準耐火システム
スーパーウォール Ｃ 標準施工指導書

J－００４－４② 安全対策
現場の作業は、安全を第一とし、各人が各々自覚した行動をとり、もし危険のある段取りや安全管理が徹底出来ない場合は、作業を中止してでも全員一体となって、安全管理を最優先し、最後まで無事故で工事を完了させることを基本とする。
《タイガーボード類の注意》＊指定の用途以外にご使用の場合は性能を保証いたしかねます。
＊ボードを施工する際の切断作業では集塵などに留意し、防塵カッターや集塵丸鋸を使用してください。
また、サンディングなどの作業で発生する粉塵に対しては、防塵マスクや安全メガネの着用をおすすめします。
＊在庫の際、積層段数が多いと荷くずれの危険があります。
＊タイガーボード類の廃材、洗浄排水の処理については、環境公害とならないようにご注意ください。

③ ボードの荷姿、運搬、揚重、保管
３－１ 荷姿
保管荷姿は、せっこうボード(１２.５㎜)で１２０枚を１山、せっこうボード（９.５㎜）で１６０枚、硬質せっこうボード（９.５㎜）で１００枚を１山としてある。
３－２ 運搬せっこうボードなどの搬入は、建設元請業者の監督員との打ち合わせにより、現場の搬入計画に基づいて行う。
３－３ 揚重各階への揚重は、現場設置のリフトなどで行い、現場の揚重基準に従う。
３－４ 保管
(１) 荷くずれ、角欠けがないように均等に置く。
(２) 壁際より、最低１ｍ以上離す。
(３) 傾斜面、墨出し部には置かない。
(４) 凸凹面や水漏れ部には置かない。上階から漏水の恐れがある場合は、あらかじめシートなどで 養生する。

[平成２５年１０月版]

吉野準耐火システム
スーパーウォール Ｃ 標準施工指導書

J－００４－５(５) せっこうボードなどの保管は、波打ち、そりがでないように下図のように、高さのそろった台上に保管し、ボードの縁が台からはみ出ないこと。また、各山の一番上のボードは裏面を上面とすること。

①捨て板

②

台木など

300

③300

300300

300

300

パレット

（※長尺品の場合は①または③とする）(６)２段積みなどを行う場合は、台木の位置を１段目と２段目でそろえること。
(７) せっこうボードなどを踏み台にしないこと。
３－５ 残材処理、清掃せっこうボード、その他の残材は、各階ごとにあらかじめ決められている指定場所に毎日清掃し、集積しておく。

[平成２５年１０月版]

吉野準耐火システム
スーパーウォール Ｃ 標準施工指導書

J－００４－６④ 材 料
４－１ 主構成材料
４－１－１ せっこうボード(ＧＢ－Ｒ)※
商品名：タイガーボード ( 以下ＴＢと称する )(１) 規格 準不燃ＱＭ－９８２８、ＪＩＳ Ａ ６９０１(ＧＢ－Ｒ)
不 燃ＮＭ－８６１９、ＪＩＳ Ａ ６９０１(ＧＢ－Ｒ)(２) 寸法厚 さ
９.５，１２.５，１５㎜
大きさ(標準) ９１０㎜×１８２０，２４２０，２７３０㎜(３) 性能比 重０.６５以上
含水率３％以下※タイガー防水ボード（準不燃ＱＭ－９８２６）ＪＩＳ Ａ ６９０１(ＧＢ－Ｓ)，
タイガーボード･タイプＺ（不 燃ＮＭ－８６１５）ＪＩＳ Ａ ６９０１(ＧＢ－Ｆ)も使用可。
４－１－２ 硬質せっこうボード(ＧＢ－Ｒ－Ｈ)
商品名：タイガースーパーハード ( 以下ＴＳＨと称する )（１） 規格 不燃 ＮＭ－９６４５、ＪＩＳ Ａ ６９０１
（２） 寸法厚 さ９.５㎜
大きさ(標準) ９１０㎜×１８２０，２４２０，２７３０㎜（３） 性能比 重
１.３±０.１３以上
含水率３％以下
４－１－２ 上部及び下部ランナー
ＪＩＳ Ｇ ３３０２またはＪＩＳ Ａ ６５１７に規定する防錆処理をしたもの。
－２５～５００×３５～７５×０.５㎜以上
４－１－３ スタッド（間柱）ＪＩＳ Ｇ ３３０２またはＪＩＳ Ａ ６５１７に規定する防錆処理をしたもの。
－４５～５００×４５～７５×０.５㎜以上
－４０～５００×２５～５０×０.５㎜以上
壁高さと間柱の選定例（ＪＩＳ Ａ ６５１７を使用した場合）
壁高さ２.７ｍまで ： － ５０×４５×０.８mm
壁高さ４.０ｍまで ： － ６５×４５×０.８mm または－ ７５×４５×０.８mm
壁高さ４.５ｍまで ： － ９０×４５×０.８mm
壁高さ５.０ｍまで ： －１００×４５×０.８mm[平成２５年１０月版]

吉野準耐火システム
スーパーウォール Ｃ 標準施工指導書

J－００４－７

４－１－４ グラスウールなど（必要に応じて挿入する場合には下記のものを使用する）
グラスウール：ＪＩＳ Ａ ６３０１またはＪＩＳ Ａ ９５０４
密度２４kg/m3 以上 厚さ２５mm 以上
ロックウール：ＪＩＳ Ａ ６３０１またはＪＩＳ Ａ ９５０４
密度３２kg/m3 以上 厚さ２５mm 以上
４－２ 副構成材料
４－２－１ ランナー固定用ピン
コンクリート釘：φ４.０mm 以上×３０㎜ 以上
バッファーピン：φ３.２mm 以上×２０㎜ 以上
４－２－２ タッピンねじ・ステープルなど(１) タッピンねじ：ＪＩＳ Ｂ １１２２またはＪＩＳ Ｂ １１２５に規定する防錆処理をしたもの。
下張りＴＢ留め付け用タッピンねじ
φ３.５mm 以上×２０㎜ 以上
上張りＴＳＨ留め付け用タッピンねじ
φ３.５mm 以上×３０㎜ 以上(２) ステープル：防錆処理をしたもの。
上張りＴＳＨ留め付け用ステープル
幅４㎜ 以上×長さ１９㎜ 以上（ＭＡ線）
グラスウールなどの留め付け用ステープル 幅４㎜ 以上×長さ２５㎜ 以上（グラスウールなどの留め付け用にはスピンドルピン（長さ３８㎜以上）も使用可能）
４－２－３ 接着材
無機質系接着材「タイガートラボンド」(吉野石膏製)または酢酸ビニル樹脂系接着材「吉野サクビボンド」など
４－２－４ 継目処理などの材料
ＪＩＳ Ａ ６９１４に適合するもの、または同等以上の性能を有するもの(１) ジョイントコンパウンド（パテ）「タイガーＵライト」、「タイガーＦライト」、「タイガーＳＰライト」、「タイガーライト」、「タイガーＶシールパテ」、「タイガーＧＬパテ」、「タイガーＵＰパテ」、「タイガーＦトップパテ」、「タイガーＳＰパテ」、「タイガーパテ」、「タイガージョイントセメント」（吉野石膏製）など(２) ジョイントテープ「タイガージョイントテープ」、「タイガーＧファイバーテープ」など
４－２－５ 充てん材
(１) 耐火目地材
ロックウール 「タイガーロックフェルト」など
９.５mmＴＢの場合（厚１０mm×幅 ８mm×長さ１,０００mm）
１２.５mmＴＢの場合（厚１０mm×幅１２.５mm×長さ１,０００mm）
１５ mmＴＢの場合（厚１０mm×幅１５mm×長さ１,０００mm）など(２) 無機質系充てん材「タイガージプタイト」、「タイガージプシール」（吉野石膏製）など(３) シーリング材
ウレタン系「タイガーＵタイト」、変成シリコーン系「タイガー耐火シーラント」など[平成２５年１０月版]

吉野準耐火システム
スーパーウォール Ｃ 標準施工指導書

J－００４－８⑤ 施工要領５－１ 標準施工手順
墨 出 し↓
ランナーの取り付け↓
スタッドの建て込み↓
Ａ面 ランナー取合部の耐火目地材「タイガーロックフェルト」を充てん（必要に応じて充てんする場合に限る）↓
Ａ面 下張りＴＢの張り付け↓
Ａ面 上張りＴＳＨの張り付け↓
Ａ面 上張りＴＳＨの取合部の充てん（「タイガージプタイト」または「タイガーＵタイト」）↓
Ｂ面よりグラスウールなどの取り付け（必要に応じて挿入する場合に限る）↓
Ｂ面 ランナー取合部の耐火目地材「タイガーロックフェルト」を充てん（必要に応じて充てんする場合に限る）↓
Ｂ面 下張りＴＢの張り付け↓
Ｂ面 上張りＴＳＨの張り付け↓「タイガージプタイト」または「タイガーＵタイト」）
Ｂ面 上張りＴＳＨの取合部の充てん（↓検査↓
継目部その他の処理
↓
仕上げ
↓
検査
↓
引き渡し

[平成２５年１０月版]

吉野準耐火システム
スーパーウォール Ｃ 標準施工指導書

J－００４－９５－２ 施工要領
５－２－１ 墨出し
（１）墨打ち面に、砂その他の汚れや凹凸がある場合は、事前によく清掃してから墨出しをする。
（２）躯体の芯墨、または返り墨から所定の間仕切壁の芯墨を出し、取り付けランナーの面墨を上、下スラブ面に出す。
（３）間仕切の長さが長いところでは、直線度に特に注意する。
(４) 墨出し終了後、墨出し位置をチェックした後、建築元請業者の監督員の承認を受ける。
５－２－２ ランナーの取り付け（１）上部および下部ランナーは、正確に墨出しされたスラブ面などに固定用ピンなどで固定する。
（２）固定用ピンは、ランナーの端部より約５０mm の位置に打ち、中間部は９００mm 以内の間隔で固定する。
（３） 耐火被覆される鉄骨梁に上部ランナーを取り付ける場合は、耐火被覆工事に先立ってランナー受けピース材を溶接などにより固定し、上部ランナーを取り付け、鉄骨の耐火被覆を施工する。

耐火被覆（別途工事）

ランナー受けピース
厚さ2.3mm(@600)等（別途工事）
上部ランナー＜天井スラブおよびＲＣへの上部ランナーの取り付け＞

上部ランナー＜鉄骨梁への上部ランナーの取り付け＞（４）上部および下部ランナーは、壁または柱などへは突き付けずに約１０㎜離す。
５－２－３ スタッドの建込み（１）スタッドは、上部および下部ランナーの内法高さ寸法より少し短く切断(約１０㎜)する。スタッドの形状は壁高に応じて選定する。
（２）スタッドは、６０６㎜以内の間隔で取り付ける（標準は、４５５mm）。
５－２－４ 下張りＴＢの張り付け（１)ＴＢは、横張りまたは縦張りとする。
（２）ＴＢは、スタッドにタッピンねじで留め付ける。留め付けの際、スラブ面などとすき間が生じないように十分注意する。
（３）ＴＢは、スタッドと接した部分に不陸が生じないように調整しながら、スタッドにタッピンねじで３００mm 以内の間隔で留め付ける。ねじ頭は、ＴＢ表面より軽く凹ませる。

[平成２５年１０月版]

吉野準耐火システム
スーパーウォール Ｃ 標準施工指導書

J－００４－１０（４）ＴＢ下張りの前に、スラブ面などとの取合部に「タイガーロックフェルト」（厚１０mm×幅８～１５mm×長さ１０００mm）を張り付け、「タイガーロックフェルト」を軽く押しつぶすようにしながらスタッドに留め付けてもよい。留め付けの際、「タイガーロックフェルト」との間にすき間が生じないように十分注意する。
（５）ＴＢ同士の目地部は、すき間のないように互いに突き付け張りとする。
５－２－５ 上張りＴＳＨの張り付け（１）ＴＳＨは原則として縦張りとし、下張りのＴＢと目地が重ならないように割り付ける。
（２）ＴＳＨは、コンクリート壁などとの取合部は、５㎜以内の目透かしとなるように調整する。
（３）ＴＳＨの留め付けは、無機質系接着材「タイガートラボンド」または酢酸ビニル樹脂系接着材「吉野サクビボンド」などを点付けし、ステープルで留め付ける。ステープルの間隔は、３００㎜以内で１箇所あたり１本以上とする。
(４) 階段室やエレベーターシャフト内側にＴＳＨを張る場合は、風圧や地震を考慮し、必要に応じてφ３.５㎜以上×３０㎜以上のタッピンねじでスタッドに約６００㎜の間隔で留め付ける。留め付け部は、あらかじめφ５㎜深さ１～２㎜の座繰りをする。
(５)ＴＳＨ同士の目地部は、すき間のないように互いに突き付け張りとする。
５－２－６ 取合部の処理(１) 上張りＴＳＨの張り付け終了後、スラブ下、梁下、壁、床などの取合部は、原則として「タイガージプタイト」ですき間のないように充てんする。ただし、下張り取合部に「タイガーロックフェルト」を使用した場合は、「タイガーＵタイト」を使用しても良い。
(２) 吹き付け耐火被覆との取合部は、「タイガージプシール」などですき間のないように充てんする。
５－２－７ グラスウールなどの挿入（挿入する場合に限る）(１) 片面の取合部の処理後、中空部にグラスウールなどを挿入し、下張りＴＢにステープルまたはスピンドルピンでズレ落ちないように留め付ける。
(２) グラスウールなどは、スタッドのスペーサー部に接する部分に切り込みをいれ、スタッド内および上下ランナー内に差し込むようにしてすき間の出ないように充てんする。
５－２－８ 継目部等の処理
上張りＴＳＨの継目部等は、ジョイントテープ「タイガージョイントテープ」、「タイガーＧファイバーテープ」とジョイントコンパウンド（パテ）「タイガーＵライト」、「タイガーＦライト」、「タイガーＳＰライト」、「タイガーライト」、「タイガーＶシールパテ」、「タイガーＧＬパテ」、「タイガーＵＰパテ」、「タイガーＦトップパテ」、「タイガーＳＰパテ」、「タイガーパテ」、「タイガージョイントセメント」などを用いて仕上げる。
５－２－９ 仕上げ
ペイント，壁装材貼り，吹付けなどで仕上げる。
５－２－１０ その他設計、施工上の留意点（１）この標準施工指導書は、認定書の中から当社が推奨する材料を明記してあります。
（２）
間仕切壁が外壁や小屋裏などの断熱材等と取り合う場合は、準耐火性能の欠損がないような納まりとする。

[平成２５年１０月版]

吉野準耐火システム
スーパーウォール Ｃ 標準施工指導書

J－００４－１１(３) ＲＣ梁下に当壁構造を設ける場合は、上部ランナー留め付けピンの保持力が低下しないように、壁の芯が梁際から８０㎜程度以上内側となるように配置する。
(４) ランナー受けピースなどを鉄骨梁に溶接する場合は、鉄骨母材を傷めないように配慮してください。
(５) フラット型デッキプレート下に当壁構造が直交、平行にくる場合、壁芯の左右２５０㎜程度に当たるデッキの山はカットし、壁がスラブまで当たるようにする。
(６) デッキプレートに上部ランナーを取り付けた場合のデッキプレート凹部の中空層と上部ランナーとの納まりについては、以下の方法で処理をする。
① デッキプレート凹部の中空層にロックウール１５０㎏/㎥をすき間なく充てんする。次にロックウール部分に「タイガージプシール」をへらなどで押しつけながらすき間なく塗り付ける。「タイガージプシール」の塗り厚は、上張り＋下張りの厚さ以上とする。
② デッキプレート凹部の中空層にロックウール１５０㎏/㎥をすき間なく充てんする。その両側には１２.５㎜厚せっこうボード１枚をデッキプレート下の上張り面材に接着材とステープルなどで留め付ける。
(７) 当壁構造は非耐力間仕切壁構造のため、その四周処理法は躯体の変形等による外力が間仕切壁に伝わらないことを前提として取合部の処理、目透かし寸法などを決めております。柱、梁などの躯体の変形（床スラブのクリープ含む）は一様ではなく、地震の大きさや建物の構造、またはその他の要因により大きく異なりますので、変形が予想される場合には別途、納まりをご検討ください。
(８) 当壁構造に電気ボックス類は、取り付けない。
(９) 当壁構造にドアを取り付ける場合は、開口部補強材を独立して、床、スラブ下、梁などの躯体に直接固定する。
（１０）亜鉛めっき鋼板等は、スタッドと下張り材および下張り材と上張り材との間などには取付けない。

⑥ 検 査
６－１ 自主検査

工 程

項 目

要 点

方 法

基準墨

寸 法

コンベックス

±２.０㎜

固定用ピン

間 隔

コンベックス

９００㎜以内ｽﾀｯﾄﾞの垂直度

寸 法

下げ振り水準器

±２.０㎜

割り付け

間 隔

コンベックス

６０６㎜以内突き付け

目違い定 規２.０㎜以内目 地すき間目 視

すき間がないことタッピンねじ間 隔スケール

３００mm 以内突き付け

目違い定 規１.５㎜以内目 地

すき間

目 視すき間がないこと

ステープル間 隔

スケール

３００mm 以内

グラスウールなど

挿 入

すき間

目 視

すき間がないこと

壁端部

充てん

すき間

ライト

透過光のないこと

墨 出 し
ランナー取り付け
スタッド取り付け

ＴＢ
取り付け(下張り)

ＴＳＨ
取り付け(上張り)

基

準管理方式

チェック
検査

６－２ 立合検査
立合検査は、建設元請業者の監督員の指示に基づいて行う。

[平成２５年１０月版]

吉野準耐火システム
スーパーウォール Ｃ 標準施工指導書

J－００４－１２

認定書＜準耐火構造４５分＞[平成２５年１０月版]

吉野準耐火システム
スーパーウォール Ｃ 標準施工指導書

J－００４－１３

標準垂直断面図

中空またはグラスウール若しくはロックウール

ジプタイト
上部ランナー

9.5TSH
9.5～15㎜ TB

スタッド
下部ランナー

図面名

9.545～500

9.5

9.5～1583～560

9.5～15

コンクリートスラブ、床との納まり[平成２５年１０月版]

吉野準耐火システム
スーパーウォール Ｃ 標準施工指導書

J－００４－１４

水平断面図

9.5TSH

9.5～1583～560

スタッド

9.5～159.5～15㎜ TB

45～500ジプタイト

9.5

9.5455中空またはグラスウール若しくはロックウール※準耐火認定上のスタッド間隔は606ｍｍ以内
標準のスタッド間隔は455ｍｍとする。

図面名

外壁との取り合い例[平成２５年１０月版]