酒田市建設工事検査技術基準（目的）第１条 この検査基準は、酒田市建設工事検査要綱（平成30年告示第171号）第７条の規定に基づき、工事検査に必要な技術的事項を定め、検査の適切な実施を図ることを目的とする。
（検査の内容）第２条 検査は、当該工事の出来形を対象として、実地において行うものとし、契約図書に基づき、工事の実施状況、出来形、品質及び出来ばえについて適否の判定を行うものとする。
２ 中間検査で確認した部分については、完成検査時の確認を省略することができる。ただし、その後の現場状況の変化や受注者の管理状況等から再度の確認が必要な場合はこの限りではない。
（工事実施状況の検査）
第３条 工事の実施状況の検査は、契約書等の履行状況、工事施工状況、工程管理、安全管理及び施工体制等の工事管理状況に関する各種の記録（写真、ビデオによる記録も含む。（以下「各種の記録」という。））と契約図書とを対比し、別表第１に掲げる事項に留意して行うものとする。
（出来形の検査）第４条 出来形の検査は、位置、出来形寸法及び出来形管理に関する各種の記
録と設計図書とを対比し、別表第２又は第４に基づき行うものとする。ただし、外部からの観察、出来形図、写真等により当該出来形の適否を判定することが困難な場合は、検査員は酒田市契約規則（平成17年規則第58号）第35条の規定による建設工事請負契約約款第33条第２項の定めるところにより、必要に応じて破壊して検査を行うものとする。
（品質の検査)第５条 品質の検査は、品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書とを対比し、別表第３、又は第４に基づき行うものとする。ただし、外部からの観察、品質管理の状況を示す資料、写真等により当該品質の適否を判定することが困難な場合は、検査員は酒田市契約規則第35条の規定による建設工事請負契約約款第33条第２項の定めるところにより、必要に応じて破壊して検査を行うものとする。
（出来ばえの検査)第６条 出来ばえの検査は、仕上げ面、通り、すり付け等の程度及び全般的な外観について目視、観察により行うものとする。
附 則
この基準は、平成３０年４月１日から施行する。
1

別表第１ 工事の実施状況の検査留意事項
項 目
1

契約書等の履関 係 書 類
契約書、仕様書

行状況

内 容
指示・承諾・協議事項等の処理内容、支給材料・貸与品及び工事発生品の処理状況その他契約書等の履
行状況（他に掲げるものを除く。）

2

工事施工状況

施工計画書、工事打合せ簿工法研究、施工方法及び手戻りに対する処理状況、その他関係書類

現場管理状況、関連工事との調整（注）

3

工程管理

実施工程表、工事打合せ簿

工程管理状況及び進捗内容

4

安全管理

契約図書、工事打合せ簿

安全管理状況、交通処理状況及び措置内容、関係法令の遵守状況

5

施工体制

施工計画書、施工体制台帳

適正な施工体制の確保状況（注）関連工事とは密接に関係する別契約の工事をいう。

2

別表第２

出来形寸法検査基準
工

種検査

内容検査

密度

共共 矢板工基準高、変位、根入長、100ｍにつき１箇所以上（ただし、施工 100ｍ

通通延長以下の場合は２箇所以上）

的 法枠工

厚さ、法長、間隔、幅、100ｍにつき１箇所以上（ただし 100ｍ以下の工 吹付工

延長場合は 2 箇所以上）

基礎工

基準高、根入長、偏心量１基または１目地間あたり１箇所以上

石・ブロック積（張）工基準高、法長、厚さ、100ｍにつき１箇所以上（ただし、施工 100ｍ延長以下の場合は２箇所以上）

基準高、幅、厚さ基準高、幅は 200ｍにつき 1 箇所以上(ただ種 植生工

一 路盤工
般し、施工延長 200ｍ以下の場合は２箇所以上)

舗

厚さは１km につき１箇所以上(ただし、１km装以下は２箇所以上)

工 舗装工

基準高、幅、厚さ、横断勾基準高、幅は 200ｍにつき 1 箇所以上(ただ配、平坦性し、施工延長 200ｍ以下の場合は２箇所以上)
厚さは施工面積 3,000 ㎡につき１箇所以上コアーによる検査(ただし、施工面積 3,000 ㎡以下は２箇所以上)

地盤改良工

基準高、幅、厚さ、延長200ｍにつき１箇所以上(ただし、施工延長200ｍ以下の場合は２箇所以上)ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁

基準高、延長、幅、厚さ、100ｍにつき１箇所以上（ただし、100ｍ以下水路工高さの場合は２箇所以上）

基準高、幅、法長200ｍにつき１箇所以上(ただし、施工延長

側溝工
土工200ｍ以下の場合は２箇所以上)
天端面・法面の設計との標

１工事につき１断面（３次元モデルによる場高較差、または水平較差合）（３次元モデルによる場合）
河築堤護岸

川

基準高、幅、厚さ、高さ、200ｍにつき１箇所以上(ただし、施工延長法長、延長200ｍ以下の場合は２箇所以上)

浚渫（川）基準高、幅、深さ、延長

樋門・樋管

基準高、幅、厚さ、高さ、水門・樋門・樋管は本体部、呑口部につき構

水門

延長

造図の寸法表示箇所の任意部分函渠は同種構
造物ごと２箇所以上

海

堤防護岸

基準高、幅、厚さ、高さ、200ｍにつき１箇所以上(ただし、施工延長

岸

突堤・人工岬

延長200ｍ以下の場合は２箇所以上)

海岸堤防
浚渫（海）

基準高、幅、深さ、延長3

工
砂種

砂防ダム

検査

内

容

検

基準高、幅、厚さ、延長

防斜面対策
コンクリートダムム
道

密度

構造図の寸法表示箇所の任意箇所(３箇所以上)

流路

ダ

査

基準高、幅、厚さ、高さ、200ｍにつき１箇所以上(ただし、施工延長延長200ｍ以下の場合は２箇所以上)

基準高、幅、厚さ、高100ｍにつき１箇所以上（ただし、施工延長さ、延長100ｍ以下の場合は２箇所以上）

基準高、幅、ジョイント間

５ジョイントにつき１箇所以上

隔、堤長
フィルダム

基準高、外側境界線

５測点につき１箇所以上

道路改良

基準高、幅、厚さ、高さ、100ｍにつき１箇所以上（ただし、施工延長延長100ｍ以下の場合は２箇所以上）

基準高、幅、厚さ、高さ、スパン長は各スパンごと支間(スパン)長、変位

その他は同種構造物ごとに１基以上につき構路
橋梁下部

造図の寸法表示箇所の任意部分
橋梁上部

部材寸法

部材寸法は主要部材について、寸法表示箇所

基準高、支間長、中心間距の任意部分

離、キャンバー

その他は５径間未満は２箇所以上５径間以上は２径間につき１箇所以上

コンクリート橋上

部材寸法

部材寸法は主要部材について、寸法表示箇所

部工基準高、支間長、中心間距の任意部分

離、キャンバー

その他は５径間未満は２箇所以上５径間以上は２径間につき１箇所以上

トンネル

基準高、幅、厚さ、高さ、両坑口を含めて、100ｍにつき１箇所以上(た深さ、間隔、延長だし、施工延長 200ｍ以下の場合は両坑口部を含めて３箇所以上)

落橋防止装置工公

アンカーボルト定着長

超音波探傷器による検査、受注者の施工管理（既設構造物に設資料の書面検査、監督職員が実施した確認状置する場合）

況の点検を組み合わせて全数実施

植栽工

樹高、幹周、枝張（葉張）適宜決定する。

その他の構造物

工種に応じ、基準高、幅厚同種構造物ごとに適宜決定する。

園
緑地
さ、高さ、深さ、法長、長さ等

4工種用

開水路

排サイホン

水

暗渠路検査

内

容

基準高、幅、厚さ、高さ

検査

密度200ｍにつき１箇所以上（ただし、施工延長 200ｍ以下の場合は２箇所以上）

中心線のズレ、スパン長、延適宜決定する。

長
水路トンネル

支保工間隔・幅、覆工厚さ、適宜決定する。

中心線のズレ、延長基準高、幅、高さ100ｍにつき１箇所以上（ただし、施工延長 100ｍ以下の場合は２箇所以上）

管水路(RC 管,PC 管,基準高、埋設深200ｍにつき１箇所以上（ただし、施工延長 200ｍ鋳鉄管, 強化プラス以下の場合は２箇所以上）

チック複合管, 硬質

中心線のズレ、ジョイント間塩ビ管,鋼管等)

隔、ゴム輪位置、延長

ほ

表土扱い

厚さ

１圃区当り１耕区以上

場

基盤・田面整地

基準高（指定したとき）、均

１圃区当り１耕区以上整備

適宜決定する。

平度
畦畔

幅、高さ

1,000ｍにつき１箇所以上（ただし、施工延長1,000ｍ以下の場合は２箇所以上）

道路工（砂利道）

幅、厚さ、延長1,000ｍにつき 1 箇所以上（ただし、施工延長1,000ｍ以下は２箇所以上）

暗吸水渠

布設深、間隔、延長１圃区当り１耕区以上の割合で、上下流端の２箇

渠

所測定

排集水渠（支線）

布設深、延長１圃区当り１耕区以上

水導水渠（幹線）

布設深、延長500ｍにつき１箇所以上（ただし、500ｍ以下は２箇所以上）

農

耕土掘り起こし耕起深

１ha 当り１点以上（ただし、１ha 以下は２点以用地上）
テラス（階段畑）

幅（指定したとき）、耕起幅

テラス延長 1,000ｍにつき１箇所以上（ただし、造（指定したとき）、側溝幅、1,000ｍ以下は２箇所以上）

成

側溝高さ（指定したとき）、
法勾配、道路工（耕作道）
土壌改良

幅、厚さ、側溝幅、側溝高さ

1,000ｍにつき１箇所以上（ただし、1,000ｍ以下（指定したとき）は２箇所以上）

PH 測定（指定したとき）10ha 当り１箇所以上（ただし、10ha 以下は２箇所以上）

改良山成

基準高（指定したとき）、法基準高は１ha 当たり１箇所、法勾配 1,000 ㎡当勾配（指定したとき）たり１箇所以上（ただし、各面積以下は２箇所以上）

5工
畑

種

スプリンクラー

検査

内

容

埋設深

本体

基準高、幅、厚さ、高さ、護床ブロック（異形ブロ

基準高、面積構造図の寸法標示箇所を適宜測定
施工面積 500 ㎡につき１箇所以上（ただし、堤体500 ㎡以下の場合は２箇所以上）
基準高、堤幅、法長、延長め
池度

長さック）

た

密本以上）

首工

査

１ha 当り１本以上（ただし、１ha 以下は２灌
頭

検施工延長 100ｍにつき１箇所以上（ただし、100ｍ以下の場合は２箇所以上）

洪水吐

基準高、幅、厚さ、高さ、施工延長５スパンにつき１箇所以上（ただ中心のズレ、スパン長、延し、５スパン以下の場合は２箇所以上）

長
樋管
その他の構造物

基準高、幅、厚さ、高さ、施工延長 50ｍにつき１箇所以上（ただし、50中心のズレ、延長ｍ以下の場合は２箇所以上）

工種に応じ、基準高、幅、同種構造物ごとに適宜決定する。

厚さ、高さ、深さ、法長、長さ等〔備考〕
1

検査は実地おいて行うことを原則とするが、特別の理由により実地において検査できない場合、当該工事の主体とならない工種及び不可視部分については、出来形管理図表、写真、ビデオ、品質証明書、３次元モデル等により、検査することができる。

2

施工延長とは、施工延べ延長をいう。

6

別表第３
工共

品質検査基準
種

材料

検査

内容検

(1) 品質及び形状は、設計図通方法(1) 観察又は品質証明により検査する。

書と対比して適切か。
基礎工査(2) 場合により実測する。

(1) 支持力は、設計図書と対(1) 主に施工管理記録及び観察により検査する。

比して適切か。
(2) 基礎の位置、上部との接(2) 場合により実測する。

合等は適切か。
土工(1) 土質、岩質は、設計図書と一致しているか。
(2) 支持力又は密度は設計図書と対比して適切か。

無筋、鉄筋コン

コンクリートの強度、スラン(1) 主に施工管理記録及び観察により検査する。

クリート

プ、塩化物総量、アルカリ骨材反応対策、水セメント比等は、設計図書と対比して適切か。

(2) 場合により実測する。(シュミットハンマー等で確認)

石・ブロック積

胴コン、裏コンのてん充程度、天端又は法面に削孔し、注水試験を行う。

（張）工

水密性を検査する。

（削孔深さは、法面ではコンクリート厚さの－５㎝（必要に応じて実施する。）程度、天端では１ｍ程度とする。）

その他のコンク

コンクリートのてん充程度、水天端又は法面に削孔し、注水試験を行う。

リート構造物

密性を検査する。

（削孔深さは、コンクリート厚さの 70％程度又は１（必要に応じて実施する。）ｍ程度とする。）

構造物又は付属設備等の性能は主に実際に操作し検査する。

構造物の機能設計図書と対比して適切か。
道舗

路装

路盤工

(1) 路盤材料の合成粒度は設(1) 主に施工管理記録及び観察により検査する。

計図書と対比して適切か。
(2) 支持力又は締固め密度は(2) 場合により実測する。

設計図書と対比して適切か。
アスファル

アスファルト使用量、骨材粒(1) 主に既に採取されたコアー及び現地の観察並び

ト舗装工

度、密度及び舗設温度は設計図書と対比して適切か。に施工管理資料により検査する。
(2) 場合により実測する。

7

別表第４ 営繕工事の検査の内容
１ 出来形の検査方法は、設計図書及び施工計画書で約束された測定項目、規格値、測定頻度及び測定方法を参考として、検査員が建物の規模に応じて検査頻度を定め、工事記録関係図書、工事写真、場合によっては実測により確認するものとする。
２ 品質の検査方法は、設計図書及び施工計画書で約束された仕上がり状態・機能・性能・所要の状態など、具体的に記載された施工の手順とその管理について、工事記録関係図書、工事写真等により確認し、場合によっては当該品質を実測により確認するものとする。
３ 出来ばえの検査方法は、仕上がり状態、納まり、形状、配置、関連工事(密接に関係する別契約の工事をいう。)との調和及び全体的美観等について、主に観察により、場合によっては実測により確認するものとする。
(1)

建築工事
検材料

査

対

象

品質

検査

項

目

数量、規格及び性能が設計図書、法令等に適合していること

仮設工事
土工事
地業工事

出来形

仮設材料、仮設物

位置、規模、構造

品質

所要の状態

出来形

基準高、締固め工法

品質

所要の締固め

出来形

杭地業

基準高、根入れ長さ、偏心量

砂利地業

基準高、締固め工法

均しｺﾝｸﾘｰﾄ基準高品質

所要の支持力継手部の溶接

鉄筋工事

出来形

鉄筋加工

加工寸法、全長

組み立て

かぶり厚さ、所定の位置

品質

超音波探傷試験
鉄筋の表面が所要の状態

ｺﾝｸﾘｰﾄ工

出来形

事

部材の仕上がり位置、断面寸法（型枠精度も確認）

ｺ ﾝｸ ﾘｰ ﾄの仕上がり

平坦性、仕上げ材による精度

品質

所要の強度、構造耐力、耐久性、耐火性
密実な表面状態（じゃんか等の有無確認）

鉄骨工事

出来形

品質

部材加工

加工精度

製品

組み立て精度

建て方

建て方精度
構造耐力、耐久性、耐火性
定着部、接合部

8

備考検ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ・

査

対

出来形

象
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ部材

ALC ﾊﾟﾈﾙ・押出の仕上がり

成形ｾﾒﾝﾄ板工事

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ各部

検査

項

目位置・断面寸法
平坦性の仕上がり
ALC ﾊﾟﾈﾙ、押出成

水平位置、相互の目違い、通り型ｾﾒﾝﾄ板部材の位
置
ALC ﾊﾟﾈﾙ、押出成型ｾﾒﾝﾄ板部材の仕上がり
防水工事
石工事
タイル工事
木工事

壁板：相互の目違い
床板：不陸

品質

構造耐力、耐久性、耐火性

出来形

所定の形状及び寸法品質

漏水が無いこと

出来形

所定の形状及び寸法

品質取付が所要の状態であること

出来形

所定の形状及び寸法

品質

有害な浮きが無いこと

出来形

所定の形状及び寸法

品質

固定、継手及び定着、仕上り面の状態

屋根及びとい工 出来形

所定の形状及び寸法

事

品質

耐風圧性、振動、漏水が無いこと

金属工事

出来形

所定の形状及び寸法

品質

堅固な取付、所要の仕上り状態

左官工事

品質

所定の塗り厚、所要の状態、浮き

建具工事

出来形

所定の形状及び寸法

品質

耐風性、気密性、水密性、所定の性能所
要の耐震性

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事

出来形

所定の形状及び寸法

品質

仕上り状態、耐風圧性、耐震性、水密性、気密性、耐火性、熱伸縮追従性、遮音性、断熱性

塗装工事

品質

仕上り面、耐久性、耐火性

内装工事

品質

仕上り状態、不陸、床鳴り、断熱性ユニット及びそ 出来形の他の工事

品質

材種、形状、寸法取り付け方法・工法・仕上り状態

9

備考

検
排水工事

査

出来形

対象
側塊、排水枡、配検査

項

目

備考

所定の寸法

水管
品質

側塊、排水枡、配沈下、漏水、水がたまらないこと

水管
舗装工事

出来形

路床、路盤、舗所定の寸法

装、側溝
品質

路床、路盤、舗仕上がり状態、所要の状態

装、側溝
植栽及び屋上出来形

植栽基盤、樹木

所定の寸法

緑化工事

品質

植栽基盤、樹木

所要の性質、状態※ 建築工事に付帯する電気・機械設備工事は（２）電気設備工事、（３）機械設備工事の内容に準ずる。

10

(2)

電気設備工事
検査

対 象

検査

項目

① 電線、ケーブル、電線保護物類、配線器具材料及びその他工事材料等の数量、規格、機材

設計図書、法令等に適合していること。

② 各電気設備機器の数量、型式、構造、寸法、性能、機能受変電設備工事① 各電気設備の保安、性能及び機能に係る設
計主旨・設計意図の把握状況② 電線、ケーブル、電線保護物類、配線器具
施材料等の布設・取付等の工法・施工要領、工所要の状態

設計図書、法令等に適合していること。
施工計画書に基づき施工していること。

③ 各電気設備機器の据付方法・要領・精度、発電設備工事

所要の状態④ 仕上り状態

通信・情報設備工事① 機材の単体及び施工単位での機能、性能

中央監視制御設備工事
試
医療関係施設

考

性能電力設備工事

電力貯蔵設備工事

備験

設計図書、法令等に適合していること。

② 各電気設備の単位システム毎の機能及び性
能施工計画書に基づき施工していること。

③ 総合的な機能及び性能※ 電気設備工事に付帯する仮設工事、土工事、地業工事、コンクリート工事及び左官工事については、（１）建築工事の内容に準ずる。
※ 電気設備工事に付帯する機械設備工事については(３)機械設備工事の内容に準ずる。

11

(3)

機械設備工事
検査

対 象

検査

項目

① 配管及び配管付属品、ダクト及びダクト付配管､保温､塗装等工事

機材

空気調和設備工事

属品、保温材、塗装・防錆材、その他工事② 各機械設備機器の数量、型式、構造、寸① 各機械設備の保安、性能及び機能に係る設給排水衛生設備工事② 配管、ダクト、その付属品の布設・取付の施工

工法・施工要領、所要の状態

設計図書、法令等に適合していること。
施工計画書に基づき施工していること。

③ 保温、塗装・防錆等の工法・施工要領、所要の状態④ 各機械設備機器の据付方法・要領・精度、さく井設備工事

所要の状態⑤ 仕上り状態

浄化槽設備工事① 機材の単体及び施工単位での機能、性能昇降機設備工事
試

医療ガス設備工事

設計図書、法令等に適合していること。

材料等の数量、規格、性能計主旨・設計意図の把握状況

機械式駐車場設備工事

考法、性能、機能自動制御設備工事

ガス設備工事備験

設計図書、法令等に適合していること。

② 各機械設備の単位システム毎の機能及び性能施工計画書に基づき施工していること。

③ 総合的な機能及び性能※ 機械設備工事に付帯する仮設工事、土工事、地業工事、コンクリート工事及び左官工事については、(1)建築工事の内容に準ずる。
※ 機械設備工事に付帯する電気設備工事については(2) 電気設備工事の内容に準ずる。

12