Für Europa
SE50K / SE66.6K / SE90K / SE100K / SE120K
12−20JAHREGARANTIEWECHSELRICHTER

Dreiphasen-Wechselrichter
mit Synergie-Technologie

Schnelle Systeminstallation durch einzigartiges Vorab-Inbetriebnahmeverfahren
Vorab-Inbetriebnahmefunktion zur automatischen
Systemvalidierung und Verkabelung während derInstallation vor Ort und vor dem Anschluss an das
Versorgungsnetz
Einfache 2-Personen-Installation durch leichtes,
modulares Design (jeder Wechselrichter besteht aus 2oder 3 Synergie Einheiten und einem SynergieManager)
Unabhängiger Betrieb jeder Synergy Einheit ermöglichteine höhere Verfügbarkeit und eine einfachere
Wartung
Integrierte Temperatursensoren erkennen eine
fehlerhafte Verkabelung und sorgen so für erhöhten
Schutz und Sicherheit
Ausgestattet mit SafeDC™ und optionaler
Schnellabschaltung, um eine hohe DC-Spannung beim
Abschalten des Netzes/Wechselrichters automatischauf ein berührungssicheres Level zu reduzieren*Gilt nur für DC- und AC-Überspannungsschutz

solaredge.com

Integrierte Lichtbogenerkennung
Integrierte PID-Korrektur für maximale SystemleistungÜberwachter* und vor Ort austauschbarerÜberspannungsschutz, um Überspannungen durch
Blitzschlag oder andere Ereignisse besser zu
widerstehen
Vereinfachte Verkabelung und niedrigere BoS-Kosten
mit einer einzigen DC-Verbindungsoption
Optionaler integrierter DC-Sicherheitsschalter macht
externe DC-Trennschalter überflüssigIntegrierte Überwachung auf Modulebene mit Ethernet(LAN) oder Mobilfunkkommunikation für volle
Systemtransparenz

Dreiphasen-Wechselrichter mit Synergie-Technologie
Für Europa
SE50K / SE66.6K / SE90K / SE100K / SE120K
Gültig für Wechselrichter mit Artikelnummer

SEXXK-RWX0IXXXX

SExxK- xxx8Ixxxx

SE50K(1)
Für 400
V-NetzSE66.6K
Für 400
V-NetzSE90K
Für 400
V-NetzSE100KFür 400
V-NetzSE120KFür 480
V-Netz

50 000(2)50 000(2)66 600(3)90 00066 60090 000380 / 220, 400 / 230

100 000(4)100 000

120 000(5)120 000
480 / 277
432 – 529
249 – 305

Einheiten

AUSGANG
AC-Nennleistung
Maximale AC-Scheinleistung
AC-Ausgangsnennspannung – L-L / L-N
AC-Ausgangsspannung – Bereich L-L / Bereich L-N
AC-Frequenz
Maximaler Dauerausgangsstrom (pro Phase)
AC-Ausgangsleitungsverbindungen
Netzanschluss
Maximale Reststromeinspeisung(7)Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung,
konfigurierbarer Leistungsfaktor, konfigurierbare
landesspezifische Schwellenwerte
Gesamtharmonische Verzerrung
Leistungsfaktorbereich

304 – 437 / 176 – 253, 320 – 460 / 184 – 264,572,550 / 60 ± 5 %130,5(6)145
3 Leiter + PE, 4 Leiter + PE
WYE/Stern: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT; Delta/Dreieck: IT
200
300

W
VA
Vac
VacHz
Aac

96,5mAJa≤3± 0,2 bis 1%

EINGANG
Maximale DC-Leistung (Modul STC)
Wechselrichter/Synergie-Einheit
Trafoloser WR, ungeerdet
Maximale Eingangsspannung DC+ zu DCBetriebsspannungsbereich
Maximaler Eingangsstrom
Verpolungsschutz DC-Eingang
Erdschlusserkennung
Maximaler Wirkungsgrad des Wechselrichters
Europäischer (gewichteter) Wirkungsgrad
Energieverbrauch nachts

87 500 / 43 750

116 550 / 58 275

2 x 36,25<8157 500 / 52 500

1 75 000 / 58 300

Ja
1 000
680 – 1 000
2 x 48,25
3 x 43,5
3 x 48,25
Ja
Empfindlichkeit von 167 kΩ pro Synergie-Einheit(8)98,398< 12210 000 / 70 000

W

3 x 48,25

Vdc
Vdc
Adc

98,1%%W

WEITERE FUNKTIONEN
Unterstützte Kommunikationsschnittstellen(9)Smart Energy-Management
Wechselrichter-Inbetriebnahme
Lichtbogenerkennung
Schnellabschaltung
PID-Korrektur
RS485 Überspannungsschutz (Anschluss 1 + 2)
DC-Überspannungsschutz
AC-Überspannungsschutz
DC-Sicherungen (einpolig)
DC-Trennschalter
Vor Inbetriebnahme

2 x RS485, Ethernet (LAN), WLAN (optional), Mobilfunk (optional)
Einspeiselimit
Mit der mobilen SetApp Anwendung und eingebautem Wi-Fi-Accesspoint zur lokalen Verbindung
Integriert, benutzerkonfigurierbar (gemäß UL1699B)
Optional (automatisch bei AC-Netztrennung)
Nachts, integriert
Typ II, vor Ort austauschbar, integriert
Typ II, vor Ort austauschbar, integriert
Typ II, vor Ort austauschbar, optional
25 A, optional
Optional
Eingebaut(10)ERFÜLLTE NORMEN
Sicherheit
Netzanschluss

(11)

EMV
RoHS

IEC-62109-1, IEC-62109-2, AS3100
EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, VDE V 0126-1-1, CEI 0-21, CEI 0-16,
TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Type A+B, G99 (NI) Typ A+B, VFR 2019
IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 Class A, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12Ja(1) Nicht in allen Ländern verfügbar. Einzelheiten zu den in Ihrem Land unterstützten Wechselrichtern finden Sie unter: von SolarEdge Wechselrichtern unterstützte Länder.
(2) 49 990 im Vereinigten Königreich.
(3) Für Anlagen gemäß VDE-AR-N-4110 müssen Sie die Wirkleistungsbegrenzung des Wechselrichters auf 60 kW (bei 90% Unom) bei der Anlagenauslegung berücksichtigen.
(4) Für Anlagen gemäß VDE-AR-N-4110 müssen Sie die Wirkleistungsbegrenzung des Wechselrichters auf 90 kW (bei 90% Unom) bei der Anlagenauslegung berücksichtigen.
(5) Für Anlagen gemäß VDE-AR-N-4110 müssen Sie die Wirkleistungsbegrenzung des Wechselrichters auf 108 kW (bei 90% Unom) bei der Anlagenauslegung berücksichtigen.
(6) Für Anlagen gemäß VDE-AR-N-4110, beträgt der maximale Dauerausgangsstrom pro Phase 145 A.
(7) Wenn ein externer FI-Schutzschalter erforderlich ist, muss dessen Auslösewert für SE50K/SE66.6K ≥ 200 mA; für SE90K, SE100K und SE120K ≥ 300 mA sein.
(8) Wenn es die örtlichen Vorschriften zulassen.
(9) Spezifikationen zu den optionalen Kommunikationsoptionen finden Sie auf der Seite Kommunikation auf der SolarEdge Website oder laden Sie das entsprechende Produktdatenblatt vom Wissensdatenbank
herunter.
(10) Nicht verfügbar für Teilenummern SExxK-xxxxxBPxx.
(11) Alle Normen und Zertifikate zum Herunterladen finden Sie in der Kategorie Zertifikate im Wissensdatenbank.

Dreiphasen-Wechselrichter mit Synergie-Technologie
Für Europa
SE50K / SE66.6K / SE90K / SE100K / SE120K
Gültig für Wechselrichter mitArtikelnummer

SEXXK-RWX0IXXXX
SE50K
Für 400V-Netz

SE66.6K
Für 400
V-NetzSE90K
Für 400
V-NetzSExxK- xxx8Ixxxx
SE100KFür 400
V-NetzSE120KFür 480
V-NetzEinheiten

MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN
Anzahl der Synergie-Einheiten pro Wechselrichter
AC-Leitungsquerschnitt und Außendurchmesser:
Leiter/PE (Aluminium oder Kupfer)

DC-Eingang: Wechselrichter/Synergie-Einheit(12)(13)Abmessungen (B x H x T)
Gewicht
Betriebstemperaturbereich
KühlungGeräuschemission
Schutzklasse
Montageart
(12)
(13)
(14)

23

Querschnitt bis zu 120 / 70 mm², Außendurchmesser 30 – 50 / 12 – 20 mm8 / 4 MC4-Paare
12 / 4 MC4-Paare
Verschraubung, 2 Paare/1 Paar,Verschraubung, 3 Paare/1 Paar, Querschnitt 25 – 70 mm²,Querschnitt 25 – 70 mm²,
Aluminium oder Kupfer
Aluminium oder KupferÄußerer Kabeldurchmesser 12 – 20 mmÄußerer Kabeldurchmesser 12 – 20 mm
Synergie-Einheit: 328 x 558 x 273
Synergie-Manager: 560 x 360 x 295
Synergie-Einheit: 32
Synergie-Manager: 18-40 bis +60(14)Lüfter (auswechselbar)< 67
IP65 – Außen- und Innenbereich
Halterungen werden mitgeliefert

Der DC-Eingang ist mit MC4- oder Kabelverschraubung unter der Artikelnummer des Wechselrichters erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von SolarEdge.
Nur von Stäubli hergestellte MC4-Steckverbinder sind für die Verwendung zugelassen.
Informationen zur Leistungsreduzierung finden Sie hier: Technischer Hinweis zur Temperatur-Leistungsreduzierung.

Zubehör – Überspannungsschutz (separat erhältlich)

Zubehör
AC-Überspannungsschutzset für Synergie-Manager (5 Einheiten pro Box)TEILENUMMER
SE-AC-SPD-SM

mmkg
˚CdBASolarEdge ist ein weltweit führendes Unternehmen für Smart
Energy-Technologie. Durch die Bereitstellung von erstklassigem
technischen Know-How und einem unermüdlichen Fokus auf
Innovation schafft SolarEdge Smart Energy Lösungen, die dasLeben bereichern und zukünftige Fortschritte vorantreiben.
SolarEdge hat einen intelligenten Wechselrichter entwickelt, derdie Art und Weise der Energieerzeugung durch Solaranlagensowie des Energiemanagements nachhaltig verändert hat. Der
DC-optimierte Wechselrichter von SolarEdge maximiert dieEnergieerzeugung und senkt gleichzetig die Energieskosten für
die vom PV-System erzeugte Energie.
SolarEdge arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung vonSmart Energy-Lösungen und deckt mit PV-Systemen,
Energeispeicherlösungen,
Aufladesystemen
fürElektrofahrzeuge, unterbrechungsfreier Stromversorgung undNetzdienstleistungen viele verschiedene Marktsegmente ab.

SolarEdge@SolarEdgePV@SolarEdgePV
SolarEdgePV
SolarEdgewww.solaredge.com/corporate/contact

solaredge.com© SolarEdge Technologies, Ltd. Alle Rechtevorbehalten.
SOLAREDGE, das SolarEdge Logo, OPTIMIZEDBY SOLAREDGE sind Marken odereingetragene Marken von SolarEdge
Technologies, Inc. Alle anderen hiergenannten Marken sind Marken ihrer
jeweiligen Eigentümer.
Datum: 13. Februar 2024 DS-000008-EUÄnderungen ohne vorherige Ankündigung
vorbehalten.
Vorsichtshinweis zu Marktdaten undBranchenprognosen: Diese Broschüre enthält
unter Umständen Marktdaten undBranchenprognosen aus bestimmten Quellen
von Drittanbietern. Diese Informationen
basieren auf Branchenumfragen und derExpertise des Erstellers in der Branche und es
kann nicht garantiert werden, dass solche
Marktdaten korrekt sind oder dass solche
Branchenprognosen erreicht werden.
Obwohl wir die Richtigkeit solcher
Marktdaten und Branchenprognosen
nicht unabhängig überprüft haben, sind
wir der Auffassung,dass die Marktdaten zuverlässig unddass die Branchenprognosen
angemessen sind.

solaredge.com