PowPak®調光モジュール

Energi TriPak®シリーズ

ワイヤレス照明コントロール
369-675b 1 09.05.12

EcoSystem® PowPak®調光モジュール（日本仕様）
EcoSystem®付きPowPak®調光モジュールは、無線により調光制御可能なモジュールとなります。Pico®コントロールとRadio Powr Savr™センサーからの入力に基づいて、最大32個のEcoSystem® LEDドライバを制御できます。1つのエリア内の複数ゾーンに設定できるEcoSystem®付き調光モジュールは、教室や会議室、事務所などの小規模な部屋での使用に最適です。
Pico®コントロールやRadio Powr Savr™センサーなどのRF入力デバイスとの通信には、Lutron Clear Connect® RFテクノロジーを採用しています。
特長• 最大32個のEcoSystem® LEDドライバを制御できます。
• 最大9個のPico®コントロール、最大6個のRadio Powr
Savr™在室/不在センサー、最大1個のRadio Powr Savr™
昼光センサーからの入力を受信できます。
• Lutron Clear Connect® RFテクノロジーを採用しています。
周波数帯域については、下記のモデル番号表を参照してください。
• 21.7 mmの標準ノックアウトを介してジャンクションボックスに取り付けることができます。

モデル番号
RMP-ECO32-JA-B
RMP-ECO32-200-JA

動作電圧
100 V~ 50/60 Hz
200 V~ 50/60 Hz

周波数帯域
312.3 - 314.8 MHz
312.3 - 314.8 MHz

地域日本
日本

注:上記の表にお客様の地域指定の周波数帯域が示されていない場合は、Lutronまでお問い合わせください。

®

作業名:
作業番号:

提出仕様書

ページ
モデル番号:

1

PowPak®調光モジュール

Energi TriPak®シリーズ

ワイヤレス照明コントロール
369-675b 2 09.05.12

仕様
電源

工場出荷時動作• 動作電圧:100 V~• コミュニケーションをとったワイヤレス入力デバイスは、接続しているEcoSystem® LEDドライバすべてを制御します。
• 在室センサー:
システム通信
– 在室:100%; 不在:0%（OFF）• 信頼性のあるワイヤレス通信のために、Clear Connect® • Pico®コントロール:RFテクノロジーを採用しています。周波数帯域について– オン:100%、好みのレベル:50%、オフ:0%（OFF）
は、モデル番号表（1ページ目）を参照してください。
• 昼光センサー:自然光に応じて電灯の明るさを調整します。
• RF範囲は7 mです。
設計上の主な特長
動作環境• LED状態インジケータが通信状態を表示し、プログラミン
50/60 Hz 40 mA• 動作周囲温度:0 °C - 40 °C• 湿気 0% - 90%。結露なきこと。
• 室内での使用に限ります。

グフィードバック機能を提供します。
• 給電停止時メモリー:給電が停止した場合、接続した負荷が給電停止前の状態に戻ります。
• EcoSystem®リンクには、最大347 Vまでの誤配線保護機能
EcoSystem®リンクがあります。
• 最大32個のEcoSystem® LEDドライバを制御できます。 • 昼光の一時変更:関連付けたPico®の上昇ボタンを押すと、• 端子は0.75 - 1.5 mm2（18 - 16 AWG）の単線に接続で対応するPico®グループの照明設備の昼光設定が一時的にきます。
変更されます。
注:EcoSystem®を用いたPowPak®調光モジュールは、ス – 次のいずれかの場合、グループの昼光設定が再度有効にイッチ機能はございません。
なります。
注:EcoSystem®デバイスに接続されたセンサー類とは 		 • 一時変更の後、2時間が経過した場合。*
通信できません。		 • 対応するグループを制御するPico®のON、OFF、またはプリセットボタンを押した場合。		 • 関連付けたすべての在室センサーで不在状態が報告された場合。		 * Pico®グループの昼光設定が一時変更になるたびに、2時間タイマーがリセットされます。

®

作業名:
作業番号:

提出仕様書ページ
モデル番号:

2

PowPak®調光モジュール

ワイヤレス照明コントロール

Energi TriPak®シリーズ

369-675b 3 09.05.12

システム図
電源

Pico®コントロール（最大9個）

EcoSystem®デジタルリンク

EcoSystem®
LEDドライバ（最大32個）Test

Radio Powr Savr™在室センサー（最大6個）

Lutron® LED
ドライバ

Lutron® LED
ドライバ

Radio Powr Savr™昼光センサー（最大1個）

配線図
100 V~

200 V~

ジャンクションボックス

ジャンクションボックス

ホット

2極サーキットブ
レーカーから黒ニュートラル

白アース[

電源側 1黒
電源側 2赤アース

緑

E2
E1

®

作業名:
作業番号:

緑

Lutron社製、エコシステム
LEDドライバーへ

提出仕様書

E2
E1

Lutron社製、エコシステム
LEDドライバーへページ
モデル番号:

3

PowPak®調光モジュール

Energi TriPak®シリーズ

ワイヤレス照明コントロール
369-675b 4 09.05.12

配線図

入力電圧
白（ニュートラル）

緑（アース）黒（ホット）

電線保護管
ナット

LEDドライバへ2
注:0.75 - 1.5 mm（18- 16 AWG）の単線を使用してください。

E1E2

電源線は直径1.6 mm2または2.0 mm2の銅線を使用してください。

被覆を10 mm剥がし、曲がっている場合はまっすぐ伸ばします。
10 mm

1 3

実寸

2

1 32

®

作業名:
作業番号:

提出仕様書ページ
モデル番号:

4

PowPak®調光モジュール

ワイヤレス照明コントロール

Energi TriPak®シリーズ

369-675b 5 09.05.12

ジャンクションボックス内への取付方法

ボックスA

用途によっては、PowPak®モジュールをジャンクションボックス内に取り付けることができます。

ボックスB

アンテナ+-

ジャンクションボックス内へのPowPak®の取付図（調光モジュールRMP-ECO32-JA-B）
A) ラベルタブを貫通穴から引き剥がします。

B) アンテナ溝の右側にある切り出し口から、PowPak®モジュールの弾性アンテナを引き出します。
C) P owPak®の左側からアンテナを伸ばします（図を参照）。
ラベルタブを引き剥がすAC+

アンテナを伸ばす+--B
アンテナを引き出す®

作業名:
作業番号:

提出仕様書

ページ
モデル番号:+-5

PowPak®調光モジュール

ワイヤレス照明コントロール

Energi TriPak®シリーズ

369-675b 6 09.05.12

寸法
寸法: mm100.1

21.7 mm
直径86.9

71.6

31.8

RF範囲図
PowPak®調光モジュール

RF範囲を最大限に広げるため、室内中央に取り付けてください。
Radio Powr Savr™|
在室センサー7m
最大10 mTest

Pico®
ワイヤレストランスミッタ
12 m

ワイヤレス トランスミッタはすべて
PowPak®調光モジュールから7 mの範囲内に取り付ける必要があります。

• 金属製の天井素材を用いた部屋に取り付ける場合は、Lutronまでお問い合わせください。
®

作業名:
作業番号:

提出仕様書

ページ
モデル番号:

6

Occupied
Window

PowPak®調光モジュール
On

ワイヤレス照明コントロール

Energi TriPak®シリーズ

Unaffected369-675b 7 09.05.12

設定について• Pico®ワイヤレスコントロール:

ハイエンド設定Window
Picogroup 1
Window• 照明が明るすぎるスペー
スでは節電のため、接続した
Picogroup 1
LEDドライバの最大出力を50%まで下げることができます。
• ハイエンド設定は、接続したすべてのドライバに均等
Picogroupに影響を与えます。PowPak® 調光モジュール本体、
ま2
Pico
たは関連付けたPico®から設定できます。
group 2®

Unoccupied

Pico®Picogroup® group33

Pico®
group 1®

Pico®Picogroup® group22

Window®

Pico®Picogroup® group1
1• 最大9個のPico®デバイス（各Pico®デバイスは個別の制御グループを作れます）• 各制御グループに接続されたLEDドライバーを制御できます。
• Pico®ワイヤレスコントロールごとに照度レベルを設定できます。
Test®

Radio Powr Savr™在室センサー• Radio Powr Savr™在室/不在センサーは、接続した全Picogroup 3
LEDドライバを制御します。
Pico• ドライバの在室レベルを調整するために、グループ化
group 3
されたPico®コントロールを使用できます。在室時の照度レベルは1% - 100%の間で微調整できます。または、在室状態に関係なく設定することも可能です。
• 不在の場合は、すべての設定されたLEDドライバがオフになります。または最小照度を設定した場合は最小照度に調光されます。
®

Window®

Pico® group 3

Pico® group 2

Off or at 10%
Pico® group 1

Off or at 10%

Pico®
group 2

Pico®
group 3

Test

在室時
在室時

Window
On

WindowOn

Unaffected
Unaffected

Radio Powr Savr™昼光センサー• 昼光は最大2列まで設定できます。
• Occupied
Radio Powr Savr™昼光センサーのグループには最大32Window個のドライバを配置できます。
On

最小照度の設定（オプション）

Test

Test

Unaffected

WindowDaylighting Row 1

不在時
不在時

Test

Daylighting Row 2

Unoccupied

Window
Off or at 10%Window

Off or at 10%

Off or at 10%

Off or at 10%

Test

WindowTest

Off or at 10%
Off or at 10%• 廊下など特定用途の場合は、常時点灯の設定が必要となる場合があります。このようなエリアには最小照度10%を選択してください。

®

作業名:

提出仕様書
Test

ページ
モデル番号:

作業番号:
Window
Window
Daylighting
Row 17