グローバル本社及び刈谷再編計画

00

建築概要

グローバル本社及び刈谷再編計画

11

創業100周年を機に「伝統と先進性を100年先まで受け継ぐ」 グローバル本社を建設する
名古屋

周囲はトヨタ系の様々な工場が建ち並ぶ工業地域

豊田トヨタ紡織
刈谷工場
トヨタ紡織
刈谷工場

刈谷駅

刈谷駅から徒歩10分程

今回計画
敷地境界

■建物計画概要（グローバル本社）

グローバル本社

計画地
愛知県刈谷市豊田町１丁目１番地
建物用途 事務所
敷地面積 103,598㎡
建築面積 3,460㎡
延床面積 12,770㎡
構造規模 S造、6F、P1F

新立駐棟■事業スケジュール ２０１９年５月着工～２０２０年４月末竣工
2018年
省CO2
設計
グローバル本社

2019年
公募

H30

2020年
H32

工事（12ヶ月）

新設運用開始

歴史展示館

報告

歴史展示館

設計

警備棟
立体駐車場

2021年

H31

工事

警備棟工事
工事

※各棟の工程は検討中※パースはイメージ

■先導的な省CO2技術の全体概要

グローバル本社及び刈谷再編計画

最先端の技術を備えた健康増進型・省エネルギーオフィスを目指します
・照明と連動した省エネ・ウェルネス制御
調光・調色照明＋センシング制御

・空調と連動した省エネ・ウェルネス制御

・太陽光発電・蓄電池の建物間最適制御・BCP対策
・防災拠点となるBCP対策
・BEMSの採用

空気式放射空調のエリア別制御
超高効率デシカント外調機
高効率＆高顕熱パッケージエアコン
・紡ぎ織る南面スクリーンによる日射遮蔽・採光コントロールシステム

役員室・エアコン散水制御による高効率化と負荷抑制
・森の涼風を活用した自然換気システム
・森の表情とリンクした屋外利用促進システム
・屋上緑化併用ハイサイドライト・複合システム（屋上緑化・自然採光・自然換気・水盤の雨水利用・屋上散水の複合システム）
・敷地緑化によるヒートアイランドの抑制
・工水の雑用水への利用
警備棟
イノベーションプラザ、ホール守衛室、WC 等

雑用水槽

22

①森と共存するオフィスビルの先導的省エネルギー技術

グローバル本社及び刈谷再編計画

33

屋上緑化併用ハイサイドライト・複合システム（屋上緑化・自然採光・自然換気・水盤の雨水利用の複合システム）
東側からの安定した自然光の取り込み屋上緑化

自然換気・排煙窓として開放可能なハイサイドライト

散水と蒸散効果による温度低下・冬は植栽による断熱効果あり

ヒートアイランド緩和・
自然利用ハイブリッド技術

屋上緑化
１Fの製品展示スペース・ホワイエ周りに屋上緑化を行い、上部からの日射・熱貫流負荷を減らす。

断熱

天井のファブリックスクリーンが自然光を拡散させやわらかな雰囲気の空間を作る

ハイサイドライト断面図

ハイサイドライトからのやわらかな自然光（参考イメージ）

屋上緑化併用ハイサイドライト・複合システム
自然採光

自然採光
東側からの安定した自然光をハイサイドライトから取り込み、天井内で反射・拡散させて、やわらかな光を下部へ導く。

自然換気
ハイサイドライトは自然換気・排煙窓として、開放可能であり、中間期に開放することで森からの涼風を導く自然換気を行う。

水盤の雨水利用水盤

自然換気

水盤の雨水利用
屋上緑化の１F付近には水盤を設置し、水盤に貯めた雨水を濾過し、屋上緑化の散水に利用することで水資源の再利用を行う。屋上緑化への散水と蒸散効果による温度低下でさらに熱負荷を削減することができる。

①森と共存するオフィスビルの先導的省エネルギー技術

グローバル本社及び刈谷再編計画

44

紡ぎ織る南面スクリーンによる日射遮蔽・採光コントール（コンピュテーショナルデザイン）
３階より上部の南面は、やわらかなスクリーンにより日射を制御しながらグローバル企業の顔をつくる

スクリーンを考慮した
自動制御ブラインドによる昼光制御を実施

眺望を確保しつつ日射・採光をコントロール

部材断面図（検討中）

森と共存した木漏れ日の空間をイメージ

部材断面図（検討中）グローバル本社の顔となる南面には「紡ぎ」「織る」ことで形状を作り、風になびくやわらかな生地のイメージとなるスクリーンを設置する。
スクリーンの角度・ピッチ・曲がり等はコンピュテーショナルデザインソフト（Grasshopper等）を活用して計算を行い、高い日射遮蔽性能・意匠性・眺望を満足する先導的なデザイン外装とする。
スクリーン形状・太陽高度・日射量を考慮した自動制御ブラインドとの連動制御を年間を通じて行うことで、採光コントロールを実施する。

①森と共存するオフィスビルの先導的省エネルギー技術

グローバル本社及び刈谷再編計画

エアコン室外機への散水制御による効率向上と負荷抑制
気化熱冷却

メンテ
スペース

東西外壁面に配置したエアコン室外機置場でエアコン室外機への散水を実施

東西外壁面に配置したエアコン室外機置場にて、外気温が一定温度以上（30℃を想定）となった場合に室外機へ散水を行うことにより、エアコンの消費電力を大幅に削減する。

室外機への散水を行うことにより、周囲温度を下げ、東西に配置した設備ヤードを通じての外部からの負荷抑制を図る。

メンテスペース

メンテスペース

室外機への散水装置…… 散水なし

散水あり■散水なし ■散水あり
メーカーHPより

55

②働き方と連動した最先端の省エネ・ウェルネス制御

グローバル本社及び刈谷再編計画

照明と連動した省エネ・ウェルネス制御【社内活動実施例】
残業を抑制し、退社後の時間を充実させることでウェルネスの向上を図る■ウェルネス照明制御
生体リズムに合わせて照明を調光・調色制御し、光をコントロールする

窓面：紡ぎ織るスクリーン＋自動制御ブラインド
放射パネル
調光・調色照明（ウェルネス制御）

500lx・5000K

400lx・4000K

300lx・3000K（照度）
色温度制御曲線

（色温度）
5000K

400lx
照度制御曲線

83000K
162124窓面および室内の明るさ感からアンビエント照明をコントロール※上記パースはイメージ、照明配置は検討中

 基準階（4・5F）執務室には生体リズムに合わせて照明を調光・調色制御するウェルネス照明制御を採用する。
始業時は色温度を上げて覚醒による業務の効率化を図り、終業時からは色温度と照度を落とし、照明電力を削減すると共に残業抑制・ライフスタイルの改善を狙う。これにより、知的生産性の向上と健康増進を図る。

66

②働き方と連動した最先端の省エネ・ウェルネス制御

グローバル本社及び刈谷再編計画

77

照明・空調と連動した省エネ・ウェルネス制御■照明・空調の省エネ・ウェルネス制御[照明・空調計画]

照明と放射空調のセンサー連動により省エネで働きやすい快適な環境をつくる

放射空調でドラフトのない快適な環境を形成し、生産性を向上
ヒートポンプ式
超高効率
デシカント
外調機

照明の連動

空調の連動

放射しみ出しパンチングパネル

空調室内機

高顕熱型パッケージ
空調室外機
▼ 屋上
ぺリメータ
ファン

明るさ・人感センサー■タスク＆アンビエント照明
ウェルネス照明制御

Low-εガラス■空気式放射空調
ウェルネス空調制御

微風速 0.3m/s 以下

柱型チャンバにて天井内へ
▼ 4,5F【照明の運用例】
勤務時間不在時：50％調光
残業時間不在時：消灯□エアフロー【空調の運用例】
勤務時間不在時：送風運転 or 温度設定緩和
残業時間不在時：運転停止：給気ダクト：還気ダクト：外気ダクト：ぺリ処理ダクト

執務室の放射空調エリア制御※上記配置は検討中のイメージ、配置は詳細設計により決定●人の在・不在をセンサーで検知し、照明・空調と連動した制御を計画する。不在のエリアは照明の出力を落とし、空調の温度をエリア別にコントロールする等で内部負荷に追従した効果的な省エネ運転を行う。
●ヒートポンプ式排熱回収型デシカント空調機による調湿制御により、潜顕分離空調を行い、高顕熱型の高効率エアコンを採用することで、省エネを図ると共に、放射空調を用いたドラフト感のない快適な空間を形成する。
 照明・空調ゾーニングと負荷の適正化制御を行うことで、快適な光・熱環境を形成し、知的生産性の向上と健康増進を図る。

②働き方と連動した最先端の省エネ・ウェルネス制御

グローバル本社及び刈谷再編計画

森の表情とリンクした屋外利用促進システム
風速・日射量・気温等に応じて屋外スペースの快適度を算出した「ソトワーク指数」
を表示し、屋内に居ながら屋外の快適性を可視化することで屋内にいる人々を屋外スペースへ効果的に誘導する。今回はこの表示に季節毎の森の表情を取り込むことで、森との繋がりをよりつくり、さらなる屋外スペースの活用を図る。
打合せやアイディア出しといったワーク、気分転換に積極的に利用することで新しいワークスタイルを実現させる。

「ソトワーク指数」で屋外スペースの有効活用を促す

森の季節毎の表情

通常のソトワーク表示

５

市の花 カキツバタ（参考） アウトドアスペース（2F）イメージ

カキツバタが森に咲く時期になりました。本日は天候がよいのでアウトドアスペースを活用しましょう。

森の表情を取り込んだソトワーク表示例森の表情
森の季節毎の表情を取り込んだ表示を行い屋外スペースのさらなる活用を促す

88

③工場内に建つ本社ビルにおける面的エネルギー利用・BCP対策

グローバル本社及び刈谷再編計画

太陽光パネルの建物間共用利用（グローバル本社と警備棟）
プログラムによる負荷予測を行い、システムをコントロール

太陽光・蓄電池
エネルギー最適化システム
太陽光発電パネル：10kW
将来の太陽光発電パネル

グローバル本社

警備棟増設等に備える

翌日の電気使用量・太陽光発電量を時刻ごとに予測
過去の建物負荷電力量

過去の太陽光発電量
気象データ

電
気
使
用量

太陽光パネル・蓄電池の最適な運転を計画

最適化運転 電気
使
用量

負荷予測イメージ

蓄電池：50kWh

デマンドカット

蓄電池
太陽光買電

運転イメージ

時刻

時刻●太陽光パネル10kWと蓄電池50kWｈを警備棟とグローバル本社で共用して利用することで、省エネ・防災対応を行う。

●グローバル本社および警備棟の電力需要負荷を最適運転プログラムで予測し、ピーク時のデマンドカットに使用可能なよう太陽光・蓄電池の最適運転制御をする計画とする。
●将来、太陽光パネル・蓄電池を増設した場合も最適運転が拡張可能となるよう計画し、さらなる省エネ・防災対応が可能な発展型の拡張可能システムとして計画する。

99■課題２

非常時のエネルギー自立と省CO2の実現を両立する取り組み

グローバル本社及び刈谷再編計画

1010

災害時に避難者を受け入れ可能な計画とし、自然エネルギーで災害時支援を行います。
●非常用発電機とオイルタンクにより、本社機能として必要な負荷に72時間送電可能な計画とする。

●工水によりトイレ洗浄水を確保、受水槽には緊急遮断弁を設置する。排水は浄化槽を設置し、トイレが継続的に利用可能とする。
●避難者を１Fおよび駐車場１Fに受け入れ可能とし、屋上緑化併用ハイサイドライト複合システムにより、自然エネルギーで採光・換気の効果を得られる計画とする。

【電源・給水・排水】
3日分想定
自然採光
自然換気

屋上緑化併用ハイサイド
ライト下部を受け入れスペースとして確保

高圧受変電

役員
大会議室 照明 OA機器

乗用
EV

サーバー
機器
サーバー
機器

緊急対策室
非常用発電機

照明 OA機器

屋上緑化効果

サーバー
機器
緊急遮断弁

大ホール
照明 OA機器

飲用
オイルタンク 受水槽
飲料水供給

雑用水槽（工水供給）
トイレ洗浄水供給

BCP対策時自然採光

ホワイエ
照明 OA機器

浄化槽
トイレ排水確保

自然換気

避難者受入スペース■先導的技術に関する省CO2技術と費用対効果

グローバル本社及び刈谷再編計画

1111【省CO2効果】
導入する省CO2技術の試算を示します。
この評価はグローバル本社を対象として行います。
約55％のエネルギー削減を予測しており、ZEB-Readyを目指して取り組んでいます。
基準建物

提案建物

昇降機
給湯 30
120

55％
削減

照明
1,350ＭＪ/㎡/年
350
空調（100％）

770

空調
400

604ＭＪ/㎡/年
（45％）

換気80

一次エネルギー消費量の比較

換気40

給湯 照明
75 75
太陽光-9

昇降機
23

ZEB Ready（50%削減） 達成※試算は基本設計時の値で現在検討中