木造軸組外壁

ＥＸ－Ｋ１８ニチハ 金属サイディング仕様

センターサイディングの横張りと縦張りで認定番号が異なります。
３０分防火構造 国土交通大臣認定
ＰＣ０３０ＢＥ－３５６９－２（２） （センターサイディング横張り仕様）
ＰＣ０３０ＢＥ－３５６８－２（２） （センターサイディング縦張り仕様）

標準施工指導書[令和３年３月版]

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１８ ニチハ
金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０１２－１

安全で確実に設計・施工をしていただくために乾式耐火遮音壁を、集合住宅（マンション等）の戸境壁等として施工する場合は“特例基準「消防法施行令第２９条の４」”に基づいた総務省令第４０号、その細目を定めた消防予第１８８号および第５００号通知内容を遵守する義務があります。その第５００号通知には施工条件として、「施工管理体制が整備されている場合に限る」と明記されております。
「施工管理体制が整備されている場合に限る」とは、① 乾式壁の施工方法━メーカーが作成した施工仕様書等により明確とされていること。
② 施工現場における指導・監督等━メーカーが実施する技術研修を修了した者が選任されていること。
③ 施工状況の確認等━自主検査による確認が行われ、かつその結果が保存されていること。
の要件が整っていることです。
「標準施工指導書」が①にあたるものとなります。
②につきましては、「耐火・遮音システムの施工管理」を徹底するため、《タイガー耐火遮音構造施工研究会》またはそれに準ずる組織で、現場施工を想定した実技研修などの技術研修を実施し、研修修了者には修了証<ライセンス>を授与する制度を確立しております。
上記は、施工現場で乾式戸境壁の耐火性能を確保するために施工管理体制を整備することを目的としており、この考え方は戸境壁以外の外壁防火壁を施工する際にも必要であることから、この「標準施工指導書」の内容に従い確実に施工することとします。
その他
１．この「標準施工指導書」は、必ず施工前に注意深く読み、よく理解してください。
２．この「標準施工指導書」はこの施工全般にわたって、いつでも確認できるように保管してください。

［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１８ ニチハ
金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０１２－２目 次

１．総 則
１－１ 適用範囲
１－２ 周知徹底
１－３ 施
工
１－４ 報
告
２．安全対策３．タイガーボードの荷姿、運搬、保管
３－１ 荷
姿
３－２ 運
搬
３－３ 保
管
３－４ 残材処理、清掃
４．センターサイディングの荷姿、運搬、保管
４－１ 荷
姿
４－２ 運
搬
４－３ 保
管
４－４ 残材処理、清掃
５．材 料
５－１ 主構成材料
５－２ 副構成材料
６．施工要領６－１ 標準施工手順
６－２ 施工要領
７．検 査
７－１ 自主検査
７－２ 立合い検査
８．認定書
防火構造
９．水平断面図［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１８ ニチハ
金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０１２－３① 総 則
１－１ 適用範囲
この標準施工指導書は、木造軸組外壁 ＥＸ－Ｋ１８ ニチハ 金属サイディング（ＮＳ型 ネオスパン プレミアム、
Ｎ型 カーレンリーフ プレミアム）仕様について適用する。
木造軸組外壁 ＥＸ－Ｋ１８ ニチハ 金属サイディング仕様
センターサイディングの横張り、縦張りで認定番号が異なりますのでご注意ください。
３０分防火構造 国土交通大臣認定 ＰＣ０３０ＢＥ－３５６９－２（２） （センターサイディング横張り仕様）
ＰＣ０３０ＢＥ－３５６８－２（２） （センターサイディング縦張り仕様）
水平断面図【センターサイディング横張り(縦胴縁)仕様】
目地カバー

センターサイディング (18mm厚)

縦胴縁 (幅45mm)

透湿防水シート

目地鋼板受け

500以内

500以内

縦胴縁 (幅90mm)

9.5～ 105～

160～

9.5
18～
18～

タイガーＥＸボード (9.5mm厚)

中間柱 (45mm×105mm)

グラスウール

防湿気密シート

間柱 (27mm×105mm)

タイガーボード (9.5mm厚)
柱 (105mm×105mm)【センターサイディング縦張り(横胴縁)仕様】
センターサイディング (18mm厚)

500以内

透湿防水シート

500以内

横胴縁(幅45mm)

9.5～ 105～

160～

9.5
18～
18～

タイガーＥＸボード (9.5mm厚)

中間柱 (45mm×105mm)

グラスウール

防湿気密シート

間柱 (27mm×105mm)

タイガーボード (9.5mm厚)
柱 (105mm×105mm)※本書の図面寸法値は、各部材の公称寸法を記載しております。
※【センターサイディング横張り(縦胴縁)仕様】の縦目地部の処理方法は防火認定上、「目地鋼板受け(両端部に捨てシーリング)＋目地カバー」および「目地鋼板受け(両端部に捨てシーリング)＋段目地」の仕様が施工可能です。
※屋内側タイガーボードは、防火認定上、必須となります。

［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１８ ニチハ
金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０１２－４

１－２ 周知徹底
木造軸組外壁 ＥＸ－Ｋ１８ ニチハ 金属サイディング仕様の施工に際しては、この標準施工指導書、吉野石膏（株）の「タイガーＥＸボード９.５㎜耐力壁【３仕様木造軸組構法】」標準施工指導書およびニチハ（株）の最新版の「設計施工資料集 金属製外壁材・屋根材 標準施工編」にて事前に説明会、その他の方法で、作業員全員に周知徹底を図る。
１－３ 施工
施工業者は、この標準施工指導書、吉野石膏（株）の「タイガーＥＸボード９.５㎜耐力壁【３仕様木造軸組構法】」
標準施工指導書およびニチハ（株）の最新版の「設計施工資料集 金属製外壁材・屋根材 標準施工編」などによって、正確、確実に施工しなければならない。この標準施工指導書、吉野石膏（株）の「タイガーＥＸボード９.５㎜
耐力壁【３仕様木造軸組構法】」標準施工指導書およびニチハ（株）の最新版の「設計施工資料集 金属製外壁材・屋根材標準施工編」などに明記されていない事項、または疑義が生じた場合は、吉野石膏（株）およびニチハ（株）と協議し、施工方法を検討する。
１－４ 報告施工業者は、工事が完了した時点で建設元請業者の監督員に報告し、検査を受ける。

② 安全対策
現場の作業は、安全を第一とし、各人が各々自覚した行動をとり、もし危険のある段取りや安全管理が徹底出来ない
場合は、作業を中止してでも全員一体となって、安全管理を最優先し、最後まで無事故で工事を完了させることを基本とする。
《タイガーボードの注意》＊指定の用途以外にご使用の場合は性能を保証いたしかねます。
＊タイガーＥＸボードなどを施工する際の切断作業では集塵などに留意し、防塵カッターや集塵丸鋸などを使用してください。また、サンディングなどの作業で発生する粉塵に対しては、防塵マスクや安全メガネを着用してください。
＊在庫の際、積層段数が多いと荷くずれの危険があります。
＊タイガーＥＸボードなどの廃材、梱包材および洗浄排水の処理については、環境公害とならないようにご注意ください。
《センターサイディングの注意》＊外壁に使用し外壁以外に使用しないでください。
＊使用面積に応じた製品量を手配してください。追加製品ではロット違いにより多少の色差が生じることがあります。
＊折れ曲がらないように、丁寧に扱ってください。また、ＰＰバンドを持たないようにしてください。持ち運びの際は１枚の時もケースの時も小端立てにして取り扱ってください。
＊切断部のバリはヤスリなどで取り除いてください。また、切り粉はサビの原因となりますので、必ず取り除いてください。
＊オス側、メス側の両側から切り欠き加工をすると著しく強度が低下し、折れることがあります。切り欠き加工が片側になるように割り付けてください。また、切り欠きが片側の場合も取り扱いには十分にご注意ください。
＊表面の傷はごく小さな範囲のタッチアップを筆で行ってください。また、補修塗料は、常乾タイプの塗料ですので、製品表面色と色の違いを生じることがあります。

［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１８ ニチハ
金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０１２－５③ タイガーボードの荷姿、運搬、保管
３－１ 荷姿
保管荷姿は、通常、タイガーＥＸボード（９.５㎜）で８０枚、タイガーボード（９.５㎜）で１６０枚、タイガーボード１２.５㎜で１２０枚を１山としてある。
３－２ 運搬タイガーＥＸボードなどの搬入は、建設元請業者の監督員との打ち合わせにより、現場の搬入計画に基づいて行う。
３－３ 保管（１）荷くずれ、角欠けがないように均等に置く。
（２）傾斜面、墨出し部には置かない。
（３）凸凹面や水漏れ部には置かない。上階から漏水の恐れがある場合や屋外の場合は、あらかじめシートなどでタイガーＥＸボードなどが濡れないように養生する。
（４）タイガーＥＸボードなどの保管は、波打ち、そりがでないように下図のように、高さのそろった台上にボードの縁が台からはみ出ないようにすること。また、各山の一番上のボードは裏面を上面とすること。タイガー
ＥＸボードなどを屋外で保管する場合は、必ずパレット積みとすること。

①
捨て板

②

パレット

（５）２段積みなどを行う場合は、台木の位置を１段目と２段目でそろえること。
（６）タイガーＥＸボードなどを踏み台にしないこと。
３－４ 残材処理、清掃
タイガーＥＸボード、その他の残材は、あらかじめ決められている指定場所に毎日清掃し、集積しておく。

［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１８ ニチハ
金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０１２－６④ センターサイディングの荷姿、運搬、保管
４－１ 荷姿
保管荷姿は、通常、センターサイディング(１８㎜)で１２６枚（２１ケース（＝３列×７段））を１パレットとしてある。
４－２ 運搬(１) センターサイディングの搬入は、建設元請業者の監督員との打ち合わせにより、現場の搬入計画に基づいて行う。
(２) 積み下ろしの際に角や表面などを損傷しないように注意してください。
(３) 荷積みは平積みとし、汚れないように注意してください。
(４) つり上げるときは、ワイヤー掛けなどで損傷しないように注意してください。
４－３ 保管(１) 原則として室内の水平な場所とし、必ずパレットまたは台木の上においてください。台木の間隔は１ｍ以内
としてください。
(２) 水濡れの可能性のある施工現場などでは必ず防水用のシートを掛けて保管してください。地面に直接置かず、水に濡らさないように保管してください。
(３) 強風時に風で飛ばされないように注意してください。
４－４ 残材処理、清掃センターサイディング、その他の残材は、あらかじめ決められている指定場所に毎日清掃し、集積しておく。
＊センターサイディングの荷姿、運搬、保管などの詳細はニチハ（株）の最新版の「設計施工資料集 金属製外壁材・屋根材 標準施工編」に従ってください。

［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１８ ニチハ
金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０１２－７⑤ 材 料
５－１ 主構成材料
５－１－１ 屋外側被覆材
両面ボード用原紙張せっこう板
商品名：タイガーＥＸボード ( 以下ＥＸボードと称する )(１) 規格 不燃ＮＭ－４１２７(２) 寸法厚 さ
９.５㎜
大きさ(標準) ９１０㎜×３,０３０㎜(３) 性能比 重
１.０±０.１
含水率３％以下
５－１－２ 内装材
せっこうボード(ＧＢ－Ｒ)
商品名：タイガーハイクリンボード、タイガーボード ( 以下ＴＢと称する )(１) 規格 準不燃ＱＭ－９８２８、ＪＩＳ Ａ ６９０１
不 燃ＮＭ－８６１９、ＪＩＳ Ａ ６９０１
(２) 寸法厚 さ
９.５，１２.５㎜
大きさ(標準) ９１０㎜×１,８２０，２,４２０㎜(３) 性能比 重
０.６５以上
含水率３％以下※当壁構造を省令準耐火構造とする場合は、１２.５㎜厚ＴＢを使用してください。
９.５㎜厚ＴＢは、省令準耐火構造に該当しません。
※１２.５㎜厚ＴＢを用いて屋内側の耐力壁とする場合には、耐力壁の告示または耐力壁の大臣認定に従ってください。
※９.５㎜厚ＴＢは、耐力面材に該当しません。

［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１８ ニチハ
金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０１２－８

５－１－３ 外装材
金属サイディング
商品名：センターサイディング ＮＳ型 ネオスパン プレミアム( 以下センターサイディングと称する )(１) 規格 準不燃ＱＭ－０９１３(２) 寸法厚 さ
１８㎜
大きさ(標準) 働き幅３８５㎜×長さ３,０００，４,０００㎜
商品名：センターサイディング Ｎ型 カーレンリーフ プレミアム( 以下センターサイディングと称する )(１) 規格 準不燃ＱＭ－０９１３(２) 寸法厚 さ
１８㎜
大きさ(標準) 働き幅３８５㎜×長さ３,０００，４,０００㎜※特注長さ対応できる商品もありますので、ニチハ（株）の最新版のカタログをご確認ください。
５－１－４ 柱ＪＡＳ規格に適合する針葉樹の構造用集成材または構造用製材など
－１０５㎜以上×１０５㎜以上
５－１－５ 中間柱（継手間柱）
ＪＡＳ規格に適合する針葉樹の構造用集成材または構造用製材など
－４５㎜以上×１０５㎜以上
５－１－６ 間柱ＪＡＳ規格に適合する針葉樹の構造用集成材または構造用製材など
－２７㎜以上×１０５㎜以上
５－１－７ 断熱材
グラスウール
規格：ＪＩＳ Ａ ９５０４またはＪＩＳ Ａ ９５２１
密度１０kg/m3 以上、厚さ５０mm 以上［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１８ ニチハ
金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０１２－９５－２ 副構成材料
５－２－１ 受材（胴つなぎ）（屋内側ＴＢに横目地を設ける場合には下記のものを使用する）
構造用製材または下地用製材など※当防火認定上、屋外側ＥＸボードの横目地部に受材（胴つなぎ）を設けることができませんので、ＥＸボードを用いて屋外側の耐力壁とする場合は、横目地を設けない１枚張りとしてください。
５－２－２ 胴縁
ＪＡＳ規格に適合する針葉樹の構造用製材、造作用製材または下地用製材
センターサイディングの一般部
幅４５㎜以上×厚さ１８㎜以上
センターサイディングの縦目地部(横張りの場合)
幅９０㎜以上×厚さ１８㎜以上
センターサイディングの横目地部(縦張りの場合)
幅９０㎜以上×厚さ１８㎜以上（樹種がベイツガまたはアカマツの場合は、厚さ１５㎜以上で使用可）※センターサイディングが横張りの場合、縦胴縁、縦張りの場合、横胴縁となります。
※胴縁の留め付け方法は、ニチハ（株）の最新版の「設計施工資料集 金属製外壁材・屋根材 標準施工編」に従ってください。
５－２－３ 筋かい（必要に応じて使用する場合には下記のものを使用する）
木材または鋼材など※当防火認定では筋かいは認定上必須ではなく、仕様の規定もありません。よって、その種類は自由に選択できると考えておりますが、上記のものも含めてあらかじめ指定確認検査機関などに必ずご確認ください。
５－２－４ 透湿防水シート
ＪＩＳ Ａ ６１１１に規定する「透湿防水シート」厚さ０.２㎜以内、１３０g/㎡以下のもの。
５－２－５ 防湿気密シート
外被材なしのグラスウール(裸品)を使用する場合には必ず下記のものを使用する。外被材付きのグラスウール
を使用する場合には必要に応じて下記のものを使用する。
ＪＩＳ Ａ ６９３０に規定する「住宅用プラスチック系防湿フィルム」など厚さ０.２㎜以内、１９０g/㎡以下のもの。
※当防火認定では防湿気密シートは認定上必須ではありませんが、耐久性の観点から室内側に防湿層が必要です。
外被材付きのグラスウールを使用しない場合には、室内側に防湿気密シートを必ず使用してください。

［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１８ ニチハ
金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０１２－１０

５－２－６ 釘・タッピンねじ・ステープルなど(１) ＥＸボードの留め付け用釘ＮＺ５０（φ２.７５㎜×５０㎜）(２) ＴＢの留め付け用タッピンねじ・釘：鋼製またはステンレス製
９.５㎜厚ＴＢの留め付け用タッピンねじ
φ３.５㎜以上×３２㎜以上
釘
φ１.９㎜以上×３２㎜以上※９.５㎜厚ＴＢは、耐力面材に該当しません。
１２.５㎜厚ＴＢの留め付け用タッピンねじ
φ３.５㎜以上×３２㎜以上
釘
φ１.９㎜以上×３８㎜以上※１２.５㎜厚ＴＢを耐力壁として使用する場合には、耐力壁の告示または耐力壁の大臣認定に従ってください。
(３) 胴縁の留め付け用タッピンねじ・釘：鋼製またはステンレス製
タッピンねじ φ３.８㎜以上×５０㎜以上
Ｎ６５（φ３.０５㎜×６５㎜）以上
ＣＮ６５（φ３.３３㎜×６３.５㎜）以上※胴縁の留め付け方法は、ニチハ（株）の最新版の「設計施工資料集 金属製外壁材・屋根材 標準施工編」に従ってください。
(４) センターサイディング留め付け用タッピンねじ・釘：ステンレス製<本体実部、役物留め付け用>
専用ビス φ４.１mm×３８mm(ニチハ品番：ＪＫ１１５０Ｌ)
専用釘 φ２.５㎜×４３㎜(ニチハ品番：ＪＫＲ６４０)<本体表面留め付け用>
専用ビス φ４.１㎜×４５㎜（ニチハ品番：ＪＫ１７２０）
専用釘 φ２.７５㎜×５０㎜(ニチハ品番：ＪＫＷ８４０ＢまたはＪＫＷ８４０Ｓ)※センターサイディングの留め付け材の選定は、ニチハ（株）の最新版の「設計施工資料集 金属製外壁材・屋根材 標準施工編」に従ってください。
(５) 受材（胴つなぎ）留め付け用釘
２－Ｎ９０（小口打ちの場合）
２－Ｎ７５（斜め打ちの場合）(６) ステープル：鋼製またはステンレス製
ＥＸボードへの透湿防水シートの留め付け用ステープル
幅１０㎜以上×長さ６㎜（ＥＸボードへの透湿防水シートの留め付け用にはブチルゴムテープ、アクリルテープも使用可能）
防湿気密シートの留め付け用ステープル
幅１０㎜以上×長さ６㎜以上
断熱材取り付け用ステープル
幅１０㎜以上×長さ６㎜以上(７) 防水テープ
ＥＸボードへの透湿防水シートの留め付け用ブチルゴムテープまたはアクリルテープ
厚さ１㎜以内、１０５㎜以内×２００㎜以内（ＥＸボードへの透湿防水シートの留め付け用にはステープルも使用可能）［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１８ ニチハ
金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０１２－１１

５－２－７ センターサイディング縦目地部役物（センターサイディングを横張りとする場合、縦目地部に下記のものを使用する）（１）目地受け材
目地鋼板受けニチハ品番：ＡＭＵ６Ｆ００Ａ
材質：塗装高耐食ＧＬめっき鋼板
寸法および断面形状
厚さ０.３５㎜、Ａ：７０㎜、Ｂ：１１mm、Ｃ：８㎜、長さ３,０３０mm
ＢＣＡ（２）目地カバー（①または②のいずれかを使用する）①ＮＳ目地カバー
ニチハ品番：ＡＭＪ３Ｆ０□□※□□は色・柄によって異なりますので、ニチハ（株）の最新版のカタログをご確認ください。
材質：フッ素塗装高耐食ＧＬめっき鋼板
寸法および断面形状
厚さ０.３５㎜、Ａ：３２㎜、長さ３,０３０mm
Ａ②ＮＳ段目地（「ＮＳ型 ネオスパン プレミアム」のみ対応）
ニチハ品番：ＡＤＭ４Ｆ０□□※□□は色・柄によって異なりますので、ニチハ（株）の最新版のカタログをご確認ください。
材質：フッ素塗装高耐食ＧＬめっき鋼板
寸法
厚さ０.３５㎜、幅３０㎜、働き長さ３８５㎜［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１８ ニチハ
金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０１２－１２

５－２－８ センターサイディング横目地部役物（センターサイディングを縦張りとする場合、横目地部に下記のものを使用する）（１）中間水切
中間水切１８
ニチハ品番：ＡＴＭ６Ｆ０□□※□□は色・柄によって異なりますので、ニチハ（株）の最新版のカタログをご確認ください。
材質：フッ素塗装高耐食ＧＬめっき鋼板
寸法および断面形状
厚さ０.３５mm、Ａ：７９mm、Ｂ：３㎜、Ｃ：２０㎜、Ｄ：１８㎜、Ｅ：２９㎜、長さ３,０３０mm

Ｃ Ｂ

Ａ

Ｅ

Ｄ

Ａ

Ｃ

（２）端部カバー
Ｎ端部カバー
ニチハ品番：ＡＭＫＦＦ０□□※□□は色・柄によって異なりますので、ニチハ（株）の最新版のカタログをご確認ください。
材質：フッ素塗装高耐食ＧＬめっき鋼板
寸法および形状
厚さ０.３５mm、Ａ：３０mm、Ｂ：２３㎜、Ｃ：５９㎜、長さ３,０３０mm

Ｂ

５－２－９ センターサイディングの左右接合部および、センターサイディングと開口部などとの取合部の処理材（必要に応じて処理する場合に下記のものを使用する）、センターサイディングと役物との取合部など（１）シーリング
ニチハ品番：ＤＳＹ１Ｑ０□□※□□は色によって異なりますので、ニチハ（株）の最新版のカタログをご確認ください。
材質：変成シリコーン系（２）ＮＳ型段付バッカー材（「ＮＳ型 ネオスパン プレミアム」のみ対応）
ニチハ品番：ＡＢＫ４Ｑ０ＪＬ
材質：発泡ポリエチレン
使用量：４.７３ｇ/ｍ以下［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１８ ニチハ
金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０１２－１３

５－２－１０ 内装材継目部の処理材（必要に応じて継目処理などをする場合には下記のものを使用する）(１) ジョイントコンパウンド（パテ）ＪＩＳ Ａ ６９１４に適合するもの。
「タイガーＵライト」、「タイガーＦライト」、「タイガーＳＰライト」、「タイガーライト」、「タイガー
Ｖシールパテ」、「タイガーＧＬパテ」、「タイガーＵＰパテ」、「タイガーＦトップパテ」、「タイガーＳＰパテ」、「タイガージョイントセメント」、「タイガーパテ」（吉野石膏製）など(２) ジョイントテープ「タイガージョイントテープ」、「タイガーＧファイバーテープ」など［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１８ ニチハ
金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０１２－１４⑥ 施工要領６－１ 標準施工手順
６－１－１ 屋外側
ＥＸボードの張り付け↓
土 台 水 切 の 取 り 付 け （防火認定上の構成材料に含まれません） ※１↓
防 水 テ ー プ・透 湿 防 水 シ ー トの 張 り 付 け↓
胴 縁 の 取 り 付 け ※１、２↓
セ ン タ ー サ イ デ ィ ン グ の 張 り 付 け ※１、２↓
継 目 部 そ の 他 の 処 理 ※１※

下地組は、吉野石膏（株）の「タイガーＥＸボード９.５㎜耐力壁【３仕様木造軸組構法】」標準施工指導書に従ってください。
※１ ニチハ（株）の最新版の「設計施工資料集 金属製外壁材・屋根材 標準施工編」に従ってください。
※２ センターサイディングが横張りの場合、縦胴縁、縦張りの場合、横胴縁を使用してください。

６－１－２ 屋内側
断熱材の取り付け↓
防湿気密シートの張り付け↓
内装材の張り付け↓
継 目 部 そ の 他 の 処 理 （防火認定上必須の処理ではありません）↓
仕 上 げ （防火認定上必須の処理ではありません）［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１８ ニチハ
金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０１２－１５

６－２ 施工要領
６－２－１ ＥＸボードの張り付け(１) 耐力壁にする場合、「タイガーＥＸボード９.５㎜耐力壁【３仕様木造軸組構法】」標準施工指導書に基づいて張り付ける。
(２) 壁倍率を必要としない場合、釘（ＮＺ５０）の間隔は、周辺部７６～１５０㎜、中間部２００㎜以内とする。
※釘頭がＥＸボード表面と面一になるように､自動釘打ち機のエアー圧を調整し､試打後に釘打ちしてください。また、樹種毎にエアー圧を調整してください。

ＥＸボード＜釘めり込み概略図＞※自動釘打ち機で打ち込み不足が生じた場合、ハンマーなどで釘頭がＥＸボード表面と面一になるように留め付けてください。
※ＥＸボードは、仮留めの状態で放置せず、必ず所定の釘打ちを完了させてください。
６－２－２ 屋外側土台水切の取り付け
土台水切を墨出ししたＥＸボードに取り付ける。
６－２－３ 屋外側透湿防水シートの張り付け(１) 透湿防水シートは、横張りとし、下から上へ張る。
(２) 透湿防水シートは、連続させてすき間が生じないように調整しながら、ＥＸボードにステープルまたは防水テープで留め付ける。ステープルの間隔は、縦方向では３００㎜以内、横方向では４５５㎜以内、その他の部位は、たるみ、シワとならないように９１０㎜以内で留め付ける。防水テープの間隔は、９１０㎜以内で留め付ける(３) 透湿防水シートの継目部の重ね代は、縦方向では９０㎜以上、横方向では１５０㎜以上とする。横方向の重ね代は、ＥＸボードの目地と重ならないように横方向にステープル２本で留め付ける。
※ステープルは長さ６㎜を用い、留め付けはハンマータッカーなどを用いてください。
６－２－４ 屋外側胴縁の取り付け[センターサイディングを横張りとする場合](１) 縦胴縁とし、一般部は幅４５㎜以上、左右接合部・出入隅部などは幅９０㎜以上を取り付ける。
(２) 胴縁は取り付け間隔を５００㎜以内とし、柱、間柱および中間柱の位置に釘などを用いて５００㎜以内の間隔で留め付ける。
[センターサイディングを縦張りとする場合](１) 一般部および入隅部は横胴縁とし、幅４５mm 以上とする。上下接合部は横胴縁とし、幅９０㎜以上、出隅部は縦胴縁とし、幅９０mm 以上とする。
(２) 胴縁は取り付け間隔を５００㎜以内とし、柱、間柱および中間柱の位置に釘などを用いて５００㎜以内の間隔で留め付ける。
※詳細はニチハ（株）の最新版の「設計施工資料集 金属製外壁材・屋根材 標準施工編」をご確認ください。

［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１８ ニチハ
金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０１２－１６

６－２－５ 屋外側センターサイディングの張り付け[センターサイディングを横張りとする場合](１) 先付け役物を専用釘またはビスを用いて胴縁に留め付ける。目地鋼板受け・Ｓ出隅鋼板受け１８・入隅
５０は１,０００㎜以内、Ｎ見切縁・ヨコ用スターターは５００㎜以内の間隔で留め付ける。
(２) 張り始めは、センターサイディングをヨコ用スターターに差し込み、実部を水平方向５００mm 以内の間隔
で専用釘またはビスを用いて留め付ける。２枚目以降は、実部同士を差し込みながら専用釘またはビスを用いて水平方向５００mm 以内の間隔で胴縁に留め付ける。
(３) 後付け役物(ＮＳ目地カバーやＳ出隅カバーなど)をベース材(目地鋼板受け、Ｓ出隅鋼板受け１８)にはめ込む。
[センターサイディングを縦張りとする場合](１) 先付け役物を専用釘またはビスを用いて胴縁に留め付ける。Ｓ出隅鋼板受け１８・入隅５０は１,０００㎜以内、Ｎ見切縁は５００㎜以内の間隔で留め付ける。土台部にはＮ端部カバーを５００㎜以内の間隔で専用釘またはビスを用いて横胴縁に留め付ける。
(２) センターサイディングをＮ端部カバーに差し込み、実部に専用釘またはビスを用いて鉛直方向５００mm
以内の間隔で横胴縁に留め付ける。２枚目以降は、Ｎ端部カバーに差し込み、実部同士をすき間が生じな
いように差し込んで同様に専用釘またはビスを用いて胴縁に留め付ける。張り始めと張り終わりの端部
は、センターサイディング表面から専用釘またはビスを用いて鉛直方向５００mm 以内の間隔で胴縁に留め付ける。
(３) ２段目以降は、センターサイディングの横目地部に中間水切１８とＮ端部カバーを取り付けてから、（２）と同様にセンターサイディングを胴縁に留め付ける。
(４) 後付け役物(Ｓ出隅カバーなど)をベース材(Ｓ出隅鋼板受け１８など)にはめ込む。
※詳細はニチハ（株）の最新版の「設計施工資料集 金属製外壁材・屋根材 標準施工編」をご確認ください。
６－２－６ 屋外側センターサイディング接合部などの処理
ニチハ（株）の最新版の「設計施工資料集 金属製外壁材・屋根材 標準施工編」に従って処理する。
６－２－７ 中空部断熱材の取り付け(１) 屋外側のＥＸボードを施工後、中空部に断熱材を挿入し、ステープルを用いて、鉛直方向２５０㎜以内の間隔で取り付ける。
(２) 断熱材は、柱、間柱および中間柱との間にすき間が生じないように充てんする。
６－２－８ 防湿気密シートの張り付け
外被材なしのグラスウール(裸品)を使用する場合には必須、外被材付きのグラスウールを使用する場合には必要に応じて使用する。
(１) 防湿気密シートは、横張りとする。
(２) 防湿気密シートは、連続させてすき間が生じないように調整しながら、柱などにステープルで留め付ける。
ステープルの間隔は、シートの継目部および上下端部では２００～３００㎜、その他の部位は、たるみ、
シワとならないように１,０００㎜以内で留め付ける。
(３) 防湿気密シートの継目部の重ね代は、３０㎜以上とする。

［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１８ ニチハ
金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０１２－１７

６－２－９ 屋内側ＴＢの張り付け(１) ＴＢは、縦張りまたは横張りとする。
(２) ＴＢは、柱、間柱、中間柱または受材などにタッピンねじなどで留め付ける。ＴＢのタッピンねじの間隔
は、周辺部１５０㎜以内、中間部２００㎜以内とする。ただし、ＴＢの周辺部は必ず間柱以外の柱、中間柱、受材または胴つなぎなどに留め付ける。
(３) ねじ頭は、ＴＢの表面より軽く凹ませる。
(４) ＴＢの目地部は、すき間のないように互いに突き付け張りとする。
※１２.５㎜厚ＴＢを耐力壁とする場合には、耐力壁の告示または耐力壁の大臣認定に従ってください。
※１２.５㎜厚ＴＢを用いて省令準耐火構造とする場合は、住宅金融支援機構編著の「木造住宅工事仕様書」に従ってください。
６－２－１０ ＴＢなどの継目部などの処理（必要に応じて処理する場合に限る）
ＴＢなどの継目部などは、ジョイントテープ「タイガージョイントテープ」、「タイガーＧファイバーテープ」とジョイントコンパウンド（パテ）「タイガーＵライト」、「タイガーＦライト」、「タイガーＳＰライト」
、
「タイガ
ーライト」
、
「タイガーＶシールパテ」、「タイガーＧＬパテ」、「タイガーＵＰパテ」、「タイガーＦトップパテ」、「タイガーＳＰパテ」、「タイガーパテ」、「タイガージョイントセメント」などを用いて仕上げる。
６－２－１１ 屋内側仕上げ（必要に応じて処理する場合に限る）
ペイント、壁装材貼り、吹付けなどで仕上げる。

［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１８ ニチハ
金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０１２－１８

６－２－１２ その他設計、施工上の留意点(１) この「標準施工指導書」は、必ず施工前に注意深く読み、よく理解してください。
(２) この「標準施工指導書」は、この施工全般にわたって、いつでも確認できるように保管してください。
(３) この「標準施工指導書」は、認定書の中から推奨する材料を明記してあります。この「標準施工指導書」に明記していない認定範囲の材料を用いる場合、認定番号ＰＣ０３０ＢＥ－３５６９－２（２）、ＰＣ
０３０ＢＥ－３５６８－２（２）の認定書に記載してある材料に限定されます。
(４) ＥＸボードを耐力壁とする場合は、柱の寸法は１０５㎜角以上、中間柱および間柱の見込み寸法は１０５㎜以上となります。留め付けピッチ、その他条件は、認定番号ＦＲＭ－０５３４－１、ＦＲＭ－
０５９４、ＦＲＭ－０５９９の耐力壁認定書に従ってください。ただし、当防火認定上、屋外側ＥＸ
ボードの横目地部に受材（胴つなぎ）を設けることができませんので、ＥＸボードを用いて屋外側の耐力壁とする場合は、横目地を設けない１枚張りとしてください。
(５) １２.５㎜厚ＴＢを用いて屋内側の耐力壁とする場合には、耐力壁の告示または耐力壁の大臣認定に従ってください。
(６) ９.５㎜厚ＴＢは、耐力面材に該当しません。
(７) 当壁構造を省令準耐火構造とする場合は、１２.５㎜厚ＴＢを使用してください。９.５㎜厚ＴＢは、省令
準耐火構造に該当しません。
(８) ＥＸボードは、仮留めの状態で放置せず、必ず所定の釘打ちを完了させてください。
(９) ＥＸボードの施工後は、速やかに透湿防水シートを施工してください。
（１０）雨天時の屋外側の施工は、避けてください。
（１１）雨天後の屋外側の施工は、事前に施工完了箇所が充分に乾燥していることを確認してから行ってください。
（１２）当壁構造に開口部を設置する際は、建築地域の条件に従ってください。
（１３）当防火認定では、センターサイディングは横張り、縦張りが可能です。
ＰＣ０３０ＢＥ－３５６９－２（２）センターサイディング横張り仕様
ＰＣ０３０ＢＥ－３５６８－２（２）センターサイディング縦張り仕様（１４）防蟻および防腐処理された胴縁を用いる場合は、施工中に雨水にさらされないよう、速やかにセンターサ
イディングを施工するか養生をしてください。
（１５）防湿気密シートは防火認定上、必須ではありませんが、耐久性の観点から室内側に防湿層が必要です。
外被材付きのグラスウールを使用しない場合には、室内側に防湿気密シートを必ず使用してください。
（１６）筋かいは防火認定上必須ではなく、仕様の規定もありません。よって、その種類は自由に選択できると考えておりますが、＜５－２－３ 筋かい＞に記載のものも含めてあらかじめ指定確認検査機関などに必ずご確認ください。
（１７）当壁構造での曲面壁の設計・施工はできません。

［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１８ ニチハ
金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０１２－１９⑦ 検 査
７－１ 自主検査
７－１－１ 屋外側

工 程

ＥＸボードの
張り付け

項 目

要 点

方 法

目 地

すき間
種 類

スケールなど箱の表示など間 隔

スケールなど透湿防水シート

厚 さ
重 量

スケールなど
秤 など

継 目

重ね代

スケールなどサイズ

スケールなど間 隔

スケールなど

種 類

箱の表示など

厚 さ
サイズ
間 隔
シワ・
たるみ
厚 さ

スケールなどスケールなどスケールなど（耐力壁としない場合）
周辺部７６～１５０㎜
中間部２００㎜以内
０.２㎜以内
１３０g/㎡以下
縦方向９０㎜以上
横方向１５０㎜以上
幅１０㎜以上、長さ６㎜
縦方向 ３００㎜以内
横方向 ４５５㎜以内
ブチルゴムテープまたはアクリルテープ
１㎜以内
１０５㎜以内×２００mm 以内
９１０㎜以内目 視

シワ・たるみがないこと

スケールなど幅

スケールなど

胴部径
長 さ
間 隔
種 類
間 隔
種 類
間 隔

箱の表示などスケールなどスケールなど箱の表示などスケールなど箱の表示などスケールなど１５㎜以上（横張りの場合）
一般部 ４５㎜以上
左右接合部 ９０㎜以上
出入隅部 ９０mm 以上（縦張りの場合）
一般部・入隅部 ４５mm 以上
上下接合部 ９０㎜以上
出隅部 ９０㎜以上
３.８㎜以上５０㎜以上
５００㎜以内Ｎ６５以上
５００㎜以内ＣＮ６５以上５００㎜以内釘

ステープル
透湿防水シートの
張り付け
防水テープ

状 態

胴 縁

鉄丸釘
太め鉄丸釘

準

管理方式

すき間がないことＮＺ５０（耐力壁とする場合）
耐力壁の認定仕様に従っていること

胴縁の取り付けタッピンねじ基

ﾁｪｯｸ検査［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１８ ニチハ
金属サイディング仕様 標準施工指導書
工 程

センターサイ
ディングの
張り付け

項 目
セ
ン
タ
ー
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
本
体
実
部
・
役
物
留
め
付
け
用
セ
ン
タ
ー
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
本
体
表
面
留
め
付
け
用

要 点

方 法

品 番
胴部径
長 さ

箱の表示など箱の表示などスケールなど間 隔

スケールなど

品 番
胴部径
長 さ

箱の表示など箱の表示などスケールなど

専用ビス

専用釘
間 隔

スケールなど

品 番
胴部径
長 さ

箱の表示など箱の表示などスケールなど間 隔

スケールなど品 番

箱の表示など胴部径
長 さ

箱の表示などスケールなど専用ビスＢ－０１２－２０
基

準

管理方式

ニチハ品番：ＪＫ１１５０Ｌ
４.１㎜
３８㎜
ｾﾝﾀｰｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞの留め付け間隔：(横張りの場合)
水平方向５００㎜以内(縦張りの場合)
鉛直方向５００㎜以内
役物の留め付け間隔：
５００または１,０００mm 以内
ニチハ品番：ＪＫＲ６４０
２.５㎜
４３㎜
ｾﾝﾀｰｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞの留め付け間隔：(横張りの場合)
水平方向５００㎜以内(縦張りの場合)
鉛直方向５００㎜以内
役物の留め付け間隔：
５００または１,０００mm 以内

ﾁｪｯｸ検査ニチハ品番：ＪＫ１７２０
４.１㎜
４５㎜(横張りの場合)
水平方向５００㎜以内(縦張りの場合)
鉛直方向５００㎜以内
ニチハ品番：ＪＫＷ８４０Ｂ
または
ＪＫＷ８４０Ｓ
２.７５㎜
５０㎜

専用釘
間 隔

スケールなど(横張りの場合)
水平方向５００㎜以内(縦張りの場合)
鉛直方向５００㎜以内［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１８ ニチハ
金属サイディング仕様 標準施工指導書
工 程

項 目

(横張りの場合)
縦目地接合部
目地鋼板受け＋
目地カバー

センター
サイディ
ングの
張り付け

要 点

方 法

品 名
・
品 番

箱の表示

品 名
・
品 番

箱の表示

仕 様

目 視

役
物

(縦張りの場合)
横目地接合部
中間水切＋
端部カバー

品 名
・
品 番
品 名
・
品 番
仕 様

シーリング材

品 名
・
品 番
充てん

Ｂ－０１２－２１
基

準

管理方式

目地鋼板受けニチハ品番：ＡＭＵ６Ｆ００Ａ
目地カバー①ＮＳ目地カバー
ニチハ品番：ＡＭＪ３Ｆ０□□
または②ＮＳ段目地ニチハ品番：ＡＤＭ４Ｆ０□□「目地鋼板受け(両端部に捨てシーリング)＋ＮＳ目地カバー」
または「目地鋼板受け(両端部に捨てシーリング)＋ＮＳ段目地」のいずれかが使用されていること

箱の表示

中間水切１８
ニチハ品番：ＡＴＭ６Ｆ□□

箱の表示

Ｎ端部カバー
ニチハ品番：ＡＭＫＦＦ０□□

目 視「中間水切１８＋Ｎ端部カバー」
が使用されていること

箱の表示

シーリング
ニチハ品番：ＤＳＹ１Ｑ０□□

目 視

すき間がないことﾁｪｯｸ検査※□□は色や柄によって異なりますので、ニチハ（株）の最新版のカタログをご確認ください。

［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１８ ニチハ
金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０１２－２２

７－１－２ 屋内側

工 程

中空部断熱材の
取り付け

項 目

要 点

方 法

断熱材

種 類

梱包材の
表示など

挿 入

すき間
サイズ
間 隔
厚 さ
重 量
重ね代
サイズ
間 隔
シワ・
たるみ
目違い
すき間
胴部径
長さ

目 視
スケールなどスケールなどスケールなど秤など
スケールなどスケールなどスケールなどＪＩＳ Ａ ９５０４または
ＪＩＳ Ａ ９５２１
グラスウール 密度１０kg/m3 以上
厚さ５０㎜以上
すき間がないこと
幅１０㎜以上、長さ６㎜以上
２５０㎜以内（鉛直方向）
０.２㎜以内
１９０g/㎡以下
３０㎜以上
幅１０㎜以上、長さ６㎜以上
２００～３００㎜

目 視

シワ・たるみがないこと

スケールなどスケールなど箱の表示などスケールなど間 隔

スケールなど胴部径

箱の表示など長さ

スケールなど間 隔

スケールなど２.０㎜以内すき間がないこと
３.５㎜以上３２㎜以上
周辺部１５０㎜以内
中間部２００㎜以内
１.９㎜以上(９.５㎜厚の場合)
３２㎜以上(１２.５㎜厚の場合)
３８㎜以上
周辺部１５０㎜以内
中間部２００㎜以内

ステープル
防湿気密シート
防湿気密シートの
張り付け

継 目
ステープル
状 態
突き付け
目 地
タッピンねじＴＢの張り付け

釘

基

準

管理方式

ﾁｪｯｸ検査７－２ 立合い検査
立会い検査は、建設元請業者の監督員の指示に基づいて行う。

［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１８ ニチハ
金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０１２－２３

認定書＜防火構造＞（センターサイディング横張り仕様）［令和３年３月版］

木造軸組外壁 ＥＸ-Ｋ１８ ニチハ
金属サイディング仕様 標準施工指導書

Ｂ－０１２－２４

認定書＜防火構造＞（センターサイディング縦張り仕様）［令和３年３月版］