LPガス 売事業 様用
L Pガス施 工 業 様 用

バルク供給用

次お客様ごL
全口要ガ ス 機 器 事 業 部

お053(925)4511

い011(852)2914のた は、次、をごいただ 、 にうご い。
LP ガス設 の安全に 全をため 事を めに のをおください。
ガス法、、ガス設に めたを 守してください。の製品は設 に い LP ガスので 。 のにに使 しないでください。のには、い い なをしてい。 のは次のようになってい。内 をよくして本 をおください。

022(284)9114
03(5782)2702
048(654)2071
中部

名052(769)1532
054(283)1151

大06(6458)8185

中

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または警告 重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。

082(568)7802
高087(833)3335
092(411)4834

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う
注意 可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずにガス 売
事業 、又は最 りのお客様ご口にごください。
、当社 ーージにおいてもご 内 し上 ております。

この表示は、禁止事項を表しています。

RL：h//. a ak -g.c m

は変更になることがありますのでご了
本社/

一108-0075

815

製造
675-1322■製品庫

小60794ください。

Wビル7F

632023.091800

RMBCF20A-4

要●「二段一次調整器」は、LP ガスバルク貯槽からの高圧ガスを二段で中圧（0.1MPa 以下）に減圧するものの一段●「二段減圧一体型調整器」は、二段減圧方式 LP ガス供給設備の二段一次調整器と二段二次調整器を組み合のガス放出防止器付の調整器です。

せたガス放出防止器付の調整器です。

● ガス放出防止器は調整器容量に適したタイプがそれぞれ二段一次調整器出口側に接続されています。

次L
M28×1.5 ユニオン

M28×1.5 ユニオン

M28×1.5 ユニオン

Rc 1/2（124）（124）

JIS 20K 15A フランジ

JIS 20K 25A フランジ

（567）

（287）
SO

SOO

S（308）

（321）

（250）

OS

（124）

JIS 20K 25A フランジ
Rc 1 1/4 ユニオン位 mm

RMBCF20A-4̲取付説明書̲CC21.indd 1

2023/07/27 16:50

警告■施工上の注意事項

注意● 施工にあたっては、液化石油ガス設備士が設置工事を行ってください。
警告● 本製品は別売の地上式バルク貯槽ユニットへ取付けてください。

警告
警告● 調整器入口接続部に大きな負荷がかからない様に調整器下部をブラケット等で支えた後、各部の締め付けを行うとともに、調整器出口側は、必ずステー等で固定してください。
注意 （調整器入口部が破損するおそれがあります。）●ガス放出防止器の過流防止を機能させるため、低圧配管長さ 10m 以内（配管呼び径
警告25A 又は 32A）
、中圧配管長さ 30m 以内（配管呼び径 15A 又は 25A）としてください。
（配管折損等の場合にガス放出防止器が機能しないおそれがあります。）

注意● スパナ掛けは、指示位置で締め付けを ● 入口・出口のフランジ・ユニオンに合った行ってください。
ガスケット・Oリング、ボルト・ナットを使用してください。
O

警告●出口フランジ用または出口ユニオン用ガスケットには、 ● フ ラ ン ジ 接 続 の 場合、ボルト・ナット
耐ＬＰガス性のシール剤を表面および内径端面に薄く均禁止の締め付けは対角に一に塗布して締め付けてください。
塗布しない場合はガス漏れの原因となります。
警告行ってください。
●シール剤塗布の際は、最小限の量を薄く均一に塗布してください。必要以上に塗布すると、はみ出したシール剤が調整器内に入り作動不良の原因にな注意
ります。
O● 本調整器は必ず水平方向に取り付けてください。（垂直方向に取り付けると性能禁止が確保できないおそれがあります。
）● 設置条件及びガス使用状況により、一時的にでもガス放出防止器閉止流量以上のガスが流れるとしゃ断する場合があります。
警告
六角部● RMBCF-50A(E) の場合：入口側に配管接続する際は六角部をスパナでささえ、回らないよ
警告
禁止
うにしてください。
警告● 供給機器ユニットの中圧配管部の六角プラグは仮止めして出荷しています。設置時の検圧等警告で使用後は、必ずシールテープ等で組み付け、警告漏れがないことを確認してください。
注意
六角プラグ
OO

■ 気密試験禁止● 全ての作業が終了したら液化石油ガス法で定められた配管の気密試験を実施し、漏れのないことを確認してください。

■ 設置の条件

S■ガス放出防止器の復帰方法

警告

警告

S禁止
禁止

注意
警告

禁止

OS

O

警告 次のような場所に本製品を設置しないで下さい。
警告● 腐食性ガス（アンモニア・亜硫酸ガス● 60℃以上になるような熱気の影響を注意警告注意等）の影響を受けるおそれのある場所。
受ける場所。

注意
禁止● 調整器の接続部分に切りクズ・ゴミ等 ● 製品をたたいたり、落としたり、物を注意
注意がないことを確認してください。
当てたりして衝撃を与えないようにしゴミ
切りくず● 設置については、バルク供給に係る供給設備の技術上の基準（規）第 19 条に準じ
警告
警告て行ってください。

O

水平方向の取り付け

警告

警告

設置については、お客様に安全・快適に LP ガスをお使いいただくために、特に下記の条件を守ってください。
警告

腐食性ガス

注意
● 水しぶき、蒸気等常に水気の影響を受禁止
ける場所。

SS

固定

この製品はバルク供給設備用の調整器です。
分解・改造する
注意と事故発生の警告
原因となりますので、絶対にしないでください。

無理な力注意● 落雪、その他落下物による損傷を受け禁止る場所。

禁止てください。

禁止
禁止

OS

垂直方向の取り付け

警告
固定
警告 禁止
警告
警告

注意

警告

S

● 調整器に大きい負荷をかけない様にして下さい。
（人が乗ったりしないでください。）● 調整器や配管に無理な応力がかからない様に設置してください。

仮止め要注意シール

固定

S

禁止

■仕様品
形容使
減

● ガス放出防止器は、地震や火災等の災害によってガス漏れが生じた時に、装置内部の流量が設定値以上になったことを感知して流路を自動的にしゃ断します。このため、配管の破損による多量のガス漏れ時の他に、ガス使用量が多い時や、ガス取出弁を急激に開いた時などにも作動する場合があります。
● ガス放出防止器が作動した場合は次の手順に従って復帰操作を行ってください。

密部

ガス放出防 止 器
閉止流量調整器入口圧力1. 下流側の全てのバルブを閉じてください。
2. 作動した原因を調査し、配管の破損によるガス漏れが原因の場合は、破損箇所を緊急連絡先に連絡し、修理を依頼するとともに応急措置の指示を受けてください。
その他の場合は、それぞれの原因について適切な処置をしてください。
3. キャップを外してスピンドル①を六角レンチ（4mm）を用いて矢印 O の方向に1 回転してください。（1 回転を限度としてください。）
4. 上流下流の圧力が均圧状態になり、復帰時に「カチン」と音がします。
＊圧力計が設置してある場合は圧力計で確認してください。
5. スピンドル①を六角レンチ（4mm）で矢印 S の方向に回して必ず閉めてください。
SO（忘れた場合は正常に動作しない場合があります。）
緩める
締める
6. キャップを取り付けてください。
＊ 復帰操作を行っても再び作動してしまう場合は、SO
ガスの使用量に問題があると考えられます。この場合はガス放出防止器付の調整器をガス使用量に①スピンドルあったタイプに交換してください。
＊ 復帰できない場合は、下流側でガス漏れがある可能性があります。この場合は、原因を取り除いて再び復帰操作を行ってください。

RMBCF-20A
20 kg / h気圧

復帰方法手順名式量用 ガ ス
入 口 圧 力閉 塞 圧 力出 口 圧 力
高圧側
中圧側
低圧側
0.2〜
1.0MPa

警告24 〜 40kg/h

二段一次調整器
RMBCF-30A RMBCF-50A RMBCF-50A(E)
30 kg / h
50 kg / h
LP ガス
0.10 〜 1.56 MPa
0.095 MPa 以下
0.057 〜 0.083 MPa
1.80 MPa
0.3 MPa

42 〜 70kg/h

60 〜 100kg/h

入 口 接 続M28 × 1.5 ユニオン
出 口 接 続JIS 20K 15A フランジ
JIS 20K 25A フランジ308 mm
321 mm
287 mm
面 間 寸 法取 付 方 向水平RL-50A-Ⅱ（当社製）
指定の二段二次調整器 RL-30HL-Ⅱ（当社取扱品） RL-30ⅡB（当社製）

警告

二段減圧一体型調整器
RMLBF-5050 kg / h
LP ガス
0.07 〜 1.56 MPa
3.50 kPa 以下
2.55 〜 3.30 kPa
1.80 MPa0.15 MPa5.50 kPa
60〜100kg/h
M28 × 1.5 ユニオン
Rc 1 1/4 ユニオン
567 mm
水平注意● 二段一次調整器にあっては、二次側調整器として表中の指定の二段二次調整器を設置してください。
（他型式製品をご使用なされるとガス放出防止器が作動しないおそれがあります。
）■アフターサービス■お客様へのご指導（1）メーカー保証
製品に万一不具合が生じた場合は、製造後 1 年以内の期間に限り、メーカーが無償修理
もしくは新品と交換いたします。

● 本製品に物をぶつけないこと。

（2）賠償保険
この製品が原因で事故となり損害が生じた場合、製造後 7 年以内に限り生産物賠償責任保険により補償いたします。

禁止

お客様には、次の禁止事項をご指導ください。
● 本製品を分解・改造しないこと。

（3）交換期限
設備の安全を図るため、保険有効期間内に新品と交換してください。また、性能等に異常が生じたときは、直ちに新品と交換してください。
（4）免責
次の場合、製品の無償修理又は交換及び保険の適用はできません。
1）風水害、地震などの天災や不可抗力による場合
2）誤った使用方法や、取扱上の不注意による場合
3）検査合格時の機構を変更又は改造した場合
4）その他製造元の責任とは認められない場合

OS

警告● ガスが出ない、などの異常発生時は調整器本体に触れないで指定の連絡先にご連絡いただくこと。

警告■その他●保管：高温多湿の場所や衝撃を受けるおそれのある場所を避けてください。
また、1 年以上の在庫にならないようにしてください。

注意● 調整器は、製造後 7 年経過したものは、性能劣下が予測されますので交換期限（7 年）までに必ず新品と交換してください。

RMBCF20A-4̲取付説明書̲CC21.indd 2

禁止

2023/08/03 16:03