テクニカルインフォメーション

1.

テーマ

日立

該当機種

モニタッチ：V7 シリーズ、PLC：EH‑WD10DR/EH‑WA23DR

２００６年９月１１日

Web コントローラとの通信
No. TI‑M‑0034‑3

1/11

目的Web コントローラとシリアル通信、Ethernet 通信する場合の設定手順について説明します。

2.

3.

接続環境
モニタッチ

: V７シリーズ、 V706 シリーズ＋DU-01

PLC: EH-WD10DR、EH-WA23DR

PLC の仕様■EH‑WD10DR
ポート
SERIALRS‑232C

通信プロトコル

備考

伝送制御手順 1(1:1)
伝送制御手順 2(1:1)

ETHERNET

Passive HIProtocol

UDP/IP
ポート 4 つV シリーズは各ポートと 1：1 通信のため最大 4 台接続可■EH‑WA23DR
ポート
PORT1

RS‑232C

通信プロトコル

備考

伝送制御手順 1(1:1)
伝送制御手順 2(1:1)

RS‑422

伝送制御手順 1(1:1)

RS‑422/485

伝送制御手順 2(1:1)
伝送制御手順 1(1:N)
伝送制御手順 2(1:N)

ETHERNET

Passive HIProtocol

UDP/IP
ポート 4 つV シリーズは各ポートと 1：1 通信のため最大 4 台接続可

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション
4.

No. TI‑M‑0034‑3

2／11

PLC の設定① パソコンと PLC を LAN ケーブルで接続します。
② パソコン側のネットワーク設定を行います。
※

ネットワーク設定の詳細については、「日立 Web コントローラをご覧ください。

ユーザーズマニュアル

第４章

準備する」

③ パソコンで Web ブラウザを起動し、PLC の設定を行います。
■設定管理者の登録（詳しくは、「日立 Web コントローラ
1.

ユーザーズマニュアル

第 12 章」参照ください。）

Super User Registration CGI の URL にアクセスします。以下のログイン画面で Password を入力し、［SUBMIT］をクリックします。

http://192.168.0.1/systemsetting.cgi
初期 IP アドレス：192.168.0.1
初期パスワード:1111

2.

ログインすると以下の画面が表示されます。User Registration 画面を開いて、設定管理者の登録（User ID,Password）を行います。

■Configuration 権限設定
1.

Authorization Management を開いて、各通信に必要な項目を選択します。
・ シリアル通信：RS-232C Protocol
・ Ethernet 通信：IP Address / Ethernet Protocol【設定管理者の登録】で登録した管理者(A〜D)だけが有効になります。

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション
2.

No. TI‑M‑0034‑3

3／11

以下の画面が表示されたら、設定完了です。

■System Configuration 設定（詳しくは、「日立 Web コントローラ1.

ユーザーズマニュアル

第 13 章」参照ください。）

System Configuration CGI の URL にアクセスします。以下のログイン画面で登録済みの User ID/Passwordを入力し、［SUBMIT］をクリックします。

http://192.168.0.1/mwconfig.cgi
初期 IP アドレス：192.168.0.1

2.

ログインすると以下の画面が表示されます。シリアル通信、または ETHERNET 通信の設定を行います。
・ EH-WD10DR の場合

・ EH-WA23DR の場合

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション

No. TI‑M‑0034‑3

4／11■シリアル通信の設定
以下のパラメータで接続する場合
RS-232C
ボーレート：38,400bps

データ長：7

ストップビット：1
パリティ：偶数

伝送手順：手順 1 局番なし

1.

System Configuration のメニューから、RS-232C Protocol（または Serial Protocol）をクリックします。

2.

RS-232C Protocol メニューから、Passive HIProtocol をクリックします。以下の項目を設定し、［SET］をクリックします。

Interface Type (EH‑WA23DR のみ) : RS‑232C
Transmission Control Procedure : Procedure1 1:1
Transmission Speed: 38.4kbps

3.

「Operation is completed.」のメッセージが表示されたらシリアル通信の設定完了です。

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション

No. TI‑M‑0034‑3

5／11■Ethernet 通信の設定
以下の設定で接続する場合
プロトコル：UDP/IP

IP アドレス：172.16.200.178

サブネットマスク：255.255.0.0

ポート No.

：3004

1.

System Configuration のメニューから、IP Address をクリックします。

2.

IP アドレスとサブネットマスクを設定し、[SET]をクリックします。

IP Address ：172.16.200.178
Subnet Mask：255.255.0.0

3.

以下の画面が表示されます。[OK]をクリックして再起動を行います。PLC の OK LED が数秒間点滅します。
点滅が点灯に変わると再起動終了です。設定が PLC に反映されます。

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション

No. TI‑M‑0034‑3

4.

System Configuration メニューから、Ethernet Protocol を選択します。

5.

Ethernet Protocol メニューより、Passive HIProtocol を選択します。
タスクコードポートの設定を行い、[SET]をクリックします。

Task Code Port１：UDP/IPPort No.3004

6.

「Operation is completed.」のメッセージが表示されたら Ethernet 通信の設定完了です。

Hakko Electronics Co., Ltd.

6／11

テクニカルインフォメーション
5.

No. TI‑M‑0034‑3

V-SFT / V7 設定■シリアル通信の場合
1.

［システム設定］→［PLC タイプ選択］で、「HIDIC-H」を選択します。

2.

［システム設定］→［通信パラメータ］で、ボーレートと信号レベルを選択します。

必ず PLC 側の設定と合わせます。
ボーレート：38400BPS
信号レベル：RS232C3.

［細かい設定］タブを選択し、伝送形式を選択します。

必ず PLC 側の設定と合わせます。
伝送形式：手順 1 局番なし
その他のパラメータ
データ長 ：7 ビット
ストップビット：1
パリティ ：偶数
は PLC の仕様が固定です。
変更しないでください。

4.

画面データを転送します。

Hakko Electronics Co., Ltd.

7／11

テクニカルインフォメーション

No. TI‑M‑0034‑3

8／11■Ethernet 通信の場合
1.

［システム設定］→［PLC タイプ設定］で、「HIDIC-H(Ethernet)」を選択します。

2.

［システム設定］→［ネットワークテーブル設定］でネットワークテーブル編集を開き、PLC と V７を登録します。

V7
IP アドレス：172.16.200.117
ポート No.：10000
PLC
IP アドレス：172.16.200.178
ポート No.：3004（PLC 側で設定した IP アドレス、ポート No.を正しく設定する）

3.

［システム設定］→［通信パラメータ］で、接続先の PLC を選択します。

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション

4.

No. TI‑M‑0034‑3

9／11

V7 本体のネットワーク No.設定を行います。本体の操作でネットワーク No.設定をする場合はここで設定せず、「手順 5」へ進みます。
［システム設定］→［本体設定］で［本体設定］ダイアログが表示されます。
［IP ｱﾄﾞﾚｽ設定］タブで V7 が登録されているネットワークテーブル No.を設定します。

5.

画面データを転送します。
V7 本体のネットワーク No.設定を本体で行います。「手順 4」の「IP ｱﾄﾞﾚｽ設定」でネットワークテーブルNo.を設定した場合は必要ありません。

「ローカルメイン」画面から［Ethernet］スイッチで、「Ethernet」画面に入ります。［IP アドレス設定］スイッチを押します。スイッチ上の文字が［IP アドレスをネットワークテーブルから選択する］に変わり、ネットワークテーブル No.を選択できる状態になります。

V7 に割り当てたネットワークテーブル No.を設定し、［設定完］スイッチを押します。
［戻る］スイッチで「ローカルメイン」画面に戻ります。

以上で V7 の設定終了です。

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション
6.

No. TI‑M‑0034‑310／11接続◆

ＲＳ‑２３２Ｃ◆ＶシリーズPLC

D‑sub 25pin(Male:凸)

MJ8pinピン No. 信号名

ピン No. 信号名

1FG

1SG

2SD

3DTR(ER)

3RD

5TXD(SD)

5CS

6RXD(RD)

7SG

7DSR(DR)

8RTS(RS)PLC

SERIAL＊ツイストシールド線使用◆SERIAL

ＲＳ‑４２２

PLC モジュール正面図
SERIAL PORT
18ピン No.の向きに注意

◆

Ｖシリーズ
D‑sub 25pin(Male:凸)

MJ8pinピン No. 信号名

ピン No. 信号名

1FG

1SG

7SG

3TX

12+SD

5TXN

13‑SD

6RXN

14+RS

7RX

17‑RS

18‑CS

19+CS24+RD25‑RD

PLC モジュール正面図
SERIAL PORT
18ピン No.の向きに注意＊ツイストシールド線使用
伝送制御手順 1 局番なしの場合
14‑19、17‑18 の短絡が必要です。

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション◆ＲＳ‑４８５No. TI‑M‑0034‑3◆Ｖシリーズ◆PLC

SERIALD‑sub 25pin(Male:凸)

MJ8pinピン No. 信号名

ピン No. 信号名

1FG

1SG

7SG

3TX

12+SD5TXN

13‑SD6RXN

14+RS7RX

17‑RS18‑CS19+CS24+RD25‑RD

Ethernet

11／11

PLC モジュール正面図
SERIAL PORT
18ピン No.の向きに注意＊ツイストシールド線使用
伝送制御手順 1 局番なしの場合
14‑19、17‑18 の短絡が必要です。

◆

市販の LAN ケーブルをご使用下さい。
※

モニタッチと PLC を１：１で接続する場合はクロスタイプの LAN ケーブル、HUB を介して接続する場合はストレートタイプの LAN ケーブルをご使用下さい。

お問い合わせは．
．．
発紘電機株式会社 技術相談窓口 TEL：076‑274‑5130 FAX：076‑274‑5208

Hakko Electronics Co., Ltd.