別添資料－１

伊方発電所
低レベル放射性廃棄物搬出検査装置の不具合について

令 和 ６ 年 ７ 月
四 国 電 力 株 式 会 社

１．件 名伊方発電所

低レベル放射性廃棄物搬出検査装置の不具合について

２．事象発生の日時
令和６年 ４月

１日

１０時３１分

３．事象発生の設備
伊方発電所 低レベル放射性廃棄物搬出検査装置

４．事象発生時の運転状況
１号機 廃止措置中
２号機 廃止措置中
３号機 通常運転中（電気出力９２０ＭＷ）

５．事象の発生状況
伊方発電所の固体廃棄物貯蔵庫※１に設置している低レベル放射性廃棄物搬出検査装置※２（以下、「ＬＬＷ搬出検査装置」という。
）の動作が不調であったことから、保修員が確認したところ､４月１日１０時３１分にドラム缶を搬送する装置の部品が故障しており、詳細な点検が必要と判断した。
その後の調査の結果、ドラム缶を搬送する装置の部品の軸が折損していることを確認したため、当該部品を取り替え、ＬＬＷ搬出検査装置が正常に動作することを確認し、５月７日１０時３０分、通常状態に復旧した。
なお、本事象によるプラントへの影響および周辺環境への放射能の影響はなかった。
（添付資料－１、２）※１

固体廃棄物貯蔵庫作業に使用した紙や布などの雑固体、液体廃棄物処理設備の蒸発装置で処理後の濃縮液を固化した固体廃棄物を貯蔵する建屋。

※２

低レベル放射性廃棄物搬出検査装置
原子力発電所で発生した放射性廃棄物を詰めたドラム缶（廃棄体）を六ヶ所村にある日本原燃㈱低レベル放射性廃棄物埋設センターへ搬出するにあたり、廃棄体の線量当量率、放射能濃度等を確認するために検査を行う装置。

1

６．事象の時系列
３月２７日
１３時３０分頃

４月 １日
１０時３１分ＬＬＷ搬出検査装置の年間点検の総合動作確認中に「搬送装置※３３異常」を示すアラームが発信し、搬送装置３が停止していることを確認したため、保修員が当該箇所の確認・調整等を開始

保修員が搬送装置３の減速機※４の故障を確認し、詳細な点検が必要と判断

４月 ８日
１６時３０分頃

保修員が減速機の軸が折損していることを確認

４月２３日
１０時００分
１６時３０分

減速機の取り替え作業開始
減速機の取り替え作業終了

５月 ７日
９時３０分
１０時３０分ＬＬＷ搬出検査装置の試運転開始
ＬＬＷ搬出検査装置の試運転状態に異常がなかったことから試運転を終了し、通常状態に復旧

※３

搬送装置
ＬＬＷ搬出検査装置の一部で、次の検査工程へドラム缶を搬送するための装置であり、全部で４台ある。

※４

減速機
電気チェーンブロックの動きをリミットスイッチ※５により制御するため、歯車等で動力の回転速度を減少させる機械装置。

※５

リミットスイッチ
電気チェーンブロックの動きに制限（リミット）をかけるスイッチ。

７．調査結果ＬＬＷ搬出検査装置の不具合について、以下の調査を実施した。
（１）事象発生時の状況調査
2

年間点検において、最終の動作確認を実施していたところ、「搬送装置３異常」を示すアラームが発信し、保修員がＬＬＷ搬出検査装置の停止を確認した。

（２）状況調査
ａ．搬送装置３の現地確認結果
搬送装置３の異常を確認するため、現地操作盤にてドラム缶吊り具を上下に動かしたところ、ドラム缶の位置を検出する装置のリミットスイッチが動作していないことを確認した。そこで、リミットスイッチまで伝達する機構を確認したところ、搬送装置の部品の一つである減速機が正常に動作していないことを確認した。
（添付資料－３）ｂ．メーカ調査結果
メーカにより、当該減速機の詳細な調査を実施するとともに、当該減速機以外の箇所に不具合がないことを以下のとおり確認した。
（ａ）減速機の内部確認
減速機内部を確認したところ、鉄製の軸が折損していることを確認した。
また、減速機の軸の折損箇所について、断面の観察を行ったところ、以下に示す回転体の疲労破壊※６の特徴が確認された。
・軸中心から見て放射状、かつ軸の外周表面上に亀裂が生じること
・亀裂進展した破面が平らであること
・最終破断領域が中央に円状にできていること（添付資料－４）※６疲労破壊一定荷重が繰返し負荷される条件下で発生する破壊現象。

（ｂ）ＬＬＷ搬出検査装置全体の状態確認
外観確認および動作確認を実施し、当該減速機以外に異常がないことを確認した。
なお、ＬＬＷ搬出検査装置には、当該箇所以外に同じ型式の減速機が４個使用されており、他の減速機の軸についてはスムーズに動作していること、グリスの硬化も確認されなかったことより、正常であった。
以上の調査結果を踏まえ、メーカから以下の回答があった。
減速機の軸は、軸に接続する部材の荷重が掛かっており、軸に対して垂直3（下方向）に力が掛かった状態で回転している。また、折損箇所の断面観察では、回転体の疲労破壊の特徴が確認されたことから、経年的に軸に接続する部材の荷重が掛かった状態で回転することによる疲労破壊が発生し、軸が折損したと推定した。
（添付資料－３、４）（３）保守状況の調査
当該減速機を含むＬＬＷ搬出検査装置の点検は、以下のとおり実施している。
ａ．点検周期
年間点検：１年に１回
ｂ．点検内容ドラム缶搬送装置：外観確認、劣化部品の交換、試運転等
ＬＬＷ搬出検査装置全体：総合機能確認
ｃ．点検実績
至近の点検は、年間点検（令和４年１０月１７日～令和５年１月２０日）を実施しており、当該減速機の不具合は確認されなかった。
なお、当該減速機は不具合またはその兆候が確認された場合に詳細な分解点検・修繕を実施する機器であり、平成５年４月にＬＬＷ搬出検査装置を設置して以降不具合等が確認されなかったことから、取り替えの実績はなかった。
（４）過去の類似事象の調査
伊方発電所におけるＬＬＷ搬出検査装置の過去事象を調査したところ、類似事象がないことを確認した。
（５）類似設備の調査
伊方発電所における類似設備として、当該箇所以外の同型の減速機を調査したところ、ＬＬＷ搬出検査装置の搬送装置１、搬送装置２、搬送装置４、コンテナ蓋取扱装置に計４個あることを確認した。また、類似設備の外観および動作点検を実施し、問題のないことを確認した。

８．推定原因調査の結果、搬送装置３の減速機の軸に部材の荷重が掛かった状態で回転することによる力が経年的に掛かり、軸の外周表面上に亀裂が発生し、その後継続使用により亀裂の一部が進展し、疲労破壊が発生したことで軸折損となり、本事象に至ったものと推定した。

4

９．対 策（１）当該減速機を取り替え、ＬＬＷ搬出検査装置が正常に動作することを確認した。
（２）ＬＬＷ搬出検査装置に使用されている同じ減速機４個について、当該減速機と同様に使用開始から一度も取り替えた実績がないことから、念のため取り替えを実施した。
（３）不具合発生時に迅速に対応するため、減速機の予備品を確保した。
以5

上

添付

資料

添付資料－１

伊方発電所ＬＬＷ搬出検査装置全体図および概略図

添付資料－２

伊方発電所ＬＬＷ搬出検査装置現地状況写真

添付資料－３

減速機まわりの概要構造

添付資料－４減速機状況写真6

添付資料－１
伊方発電所ＬＬＷ搬出検査装置全体図および概略図

搬送装置１：「ターンテーブル」から「外観・表⾯汚染密度検査装置」への搬送
搬送装置２：「外観・表⾯汚染密度検査装置」から「線量当量率・重量・放射能検査装置」への搬送搬送装置３：「線量当量率・重量・放射能検査装置」から「⼀軸圧縮強度検査装置・ラベリング装置」への搬送
搬送装置４：「⼀軸圧縮強度検査装置・ラベリング装置」から「輸送容器」への搬送

7

添付資料－２
伊方発電所ＬＬＷ搬出検査装置現地状況写真
装置全景
搬送装置４
搬送装置３
搬送装置２

ドラム缶の位置を検出する装置

搬送装置１（カバー取外し状態）

減速機（取り替え後）

減速機（故障品）

12cm

0.8cm

軸が折損

※メーカ情報をマスキングしています
8添付資料－３
減速機まわりの概要構造
電気チェーンブロックが動くと、ベルトが回転し、減速機によりリミットスイッチ用の円盤（側面図参照）の回転量を減速させる。

拡⼤図
ベルト
奥に電気チェーンブロック

奥に減速機

電気チェーンブロック

ドラム缶吊り具（前⾯図）（前⾯写真）

チェーンブロックの動作に伴う回転に応じてリミットスイッチ用の円盤が回転し、凸部がリミットスイッチに接触することで、ドラム缶吊り具の位置を検知することができる。
減速機

拡⼤写真

下方向の荷重折損箇所

凸部がリミットスイッチに接触した状態（側⾯図）（側⾯写真）
9添付資料－４

減速機状況写真※①、②は代表的な痕跡を示す。
(内側)亀裂進展した破面が平ら①軸中心から見て放射状に亀裂、かつ外周表面上に亀裂を確認（疲労亀裂の起点の痕跡）②疲労亀裂の進展方向の痕跡と考えられる模様（繰り返し荷重の痕跡）①軸中心から見て放射状に亀裂、かつ外周表面上に亀裂を確認（疲労亀裂の起点の痕跡）③最終破断領域と考えれる円状の模様（内側に疲労亀裂の痕跡が見られない）

1mm①⻲裂が発⽣し、②⻲裂が進展することで、③破断に⾄ったと推定。

10