［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方３号機補助ボイラ室の火災感知器の不具合について
27.８.10
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
異常の概要 発生日時
発生場所
種類

有・
無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 － ]２７年７月１日６時５６分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
７月１日(水)７時 30 分、四国電力(株)から、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ７月１日(水)６時 56 分、中央制御室において、３号機補助ボイラ室の「火災発生」の警報が発信した。
２ 警報が発信した際、直ちに現地確認を行い、火災のないことを確認した。
３ 詳細については、今後調査する。
４ 本事象によるプラントへの影響および環境への影響はない。
５ 本事象については、７月１日(水)７時 18 分に八幡浜消防本部 119 番に状況を報告している。
［その後の状況等］
７月１日(水)16 時 19 分、四国電力(株)から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ 調査の結果、３号機補助ボイラ室に設置している火災感知器のうち、煙感知器１台が火災が発生していないのに動作していることを確認した。
２ その後、当該感知器を取替え、動作確認を行い、７月１日(水)11 時 10 分、通常状態に復旧した。
３ 復旧までの間、補助ボイラ室内に監視人を配置し、火災のないことを確認した。
県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しております。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力運転中（出力運転中（出力通常値通常値［事故発生時の状況］％） ・停止中％） ・停止中％） ・停止中
・異常値
・異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成

発

伊方発電所

信者

当 該 機

号 機

２７年

７月

１日

（水）

７時

３０分

田岡

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）発生時 １．号機 出力状 況 ２．第１３回 定期検査中

設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時：

７月

１日

２．場

所：

伊方３号機

３．状

況：地

震

６時

５６分

補助ボイラ室・ その他（管理区域外）伊方３号機は、第１３回定期検査中のところ、本日６時５６分頃、中央制御室に補助ボイラ室の火災発生を示す信号が発信しました。
現在、補助ボイラは停止しており、直ちに当社社員が現地確認を行い、火災のないことを確認しました。
詳細については、今後調査します。
発生状況
概
要

本事象によるプラントへの影響および環境への影響はありません。
なお、本事象については、７時１８分に八幡浜消防本部１１９番に状況を報告しております。

運転状況

備

考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

２７年

７月

１日

（水） １６時

１９分

佐藤

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）発生時 １．号機 出力状 況 ２．第１３回 定期検査中

設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時：

７月

１日

２．場

所：

伊方３号機

３．状

況：地震

６時

５６分

補助ボイラ室・ その他（管理区域外）伊方３号機は、第１３回定期検査中のところ、本日６時５６分頃、中央制御室に補助ボイラ室の火災発生を示す信号が発信しました。
現在、補助ボイラは停止しており、直ちに当社社員が現地確認を行い、火災のないことを確認しました。
詳細については、今後調査します。
本事象によるプラントへの影響および環境への影響はありません。
なお、本事象については、７時１８分に八幡浜消防本部１１９番
発生状況
概要に状況を報告しております。
【第１報にてお知らせ済み】
調査の結果、補助ボイラ室に設置している火災感知器（熱感知器２７台、煙感知器９台）のうち、煙感知器１台が火災が発生していないのに動作していることを確認しました。
その後、当該感知器について取替え、動作確認を行い、１１時１０分、通常状態に復帰しました。
復旧までの間、補助ボイラ室内に監視人を配置し、火災のないことを確認していました。
※７時１８分の八幡浜市消防本部への状況報告は、補助ボイラ室内の確認の結果、火災のないことおよび消火設備（ＣＯ２）の動作はなかったことを報告した。

運転状況

備

考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器：管理区域（高 圧 タ ービ ン へ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器

主給水ポンプ○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

低圧給水加熱器○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

３号機補助ボイラ室の火災感知器の不具合★

伊方発電所 補助ボイラ室消火設備 信号概略図

３号中央制御室制御盤
火災報知設備補助ボイラ建屋
二酸化炭素消火設備盤３号

熱感知器（２７台）
当該箇所

煙感知器（９台）

中央制御室制御盤

中央制御室制御盤
警報名称「火災報知機盤」

中央制御室
火災監視盤

警報画面

３号機補助ボイラ室内

補助ボイラ

・煙感知器設置場所
マーキング個所付近の天井部

不具合が発生した煙感知器

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成27年7月1日（水）（単位：ナノグレイ／時）
測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値
測定局
時刻 6:40 6:50 7:00 7:10 7:20 降雨時 降雨時以外
モニタリングステーション（九町越） 75
71
68
67
67
46
19
モニタリングポスト伊方越
91
85
83
81
81
41
22
愛 モニタリングポスト九町74
70
66
68
67
45
27
モニタリングポスト湊浦
78
74
68
65
66
34
20
媛
モニタリングポスト川永田
92
87
80
83
81
45
28
モニタリングポスト豊之浦
94
89
83
81
82
県
モニタリングポスト加周
112
107
101
101
101
モニタリングポスト大成
66
62
59
59
57
モニタリングステーション
70
66
64
64
62
40
18
四74
70
66
65
65
42
17
国 モニタリングポストNo.1
電 モニタリングポストNo.2
78
73
71
70
68
41
15
力 モニタリングポストNo.3
68
66
4215
76
72
68
㈱ モニタリングポストNo.4
41
16
83
77
74
72
72
(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（平成24、25年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然放射線

環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
約20ナノグレイ／時×24時間×365日×0.8÷1,000,000
0.140人工放
射線0.11100 ミリシーベルト

100.050.66.9

胸のⅩ線集団
検診（１回）

胃のⅩ線集団
検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）