取付説明書

レンジフード取扱説明書・取付説明書は必ずご使用になるお客様にお渡しください。

あわせてご利用ください。

警告●修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造をしないこと
発火・感電したり、異常動作してけがをするおそれがあります

分解・修理・
改造禁止● 配 線 工 事 は電 気 設 備 技 術 基 準 や
内 線 規 定に従って 法 的 有 資 格 者が工事をおこなうこと

取付注意

火災・感電の原因に
なります

使用禁止

●メタルラス張り、ワイヤラス張り、
また は 金 属 板 張りの 木 造 の 造
営 物 に 金 属 製 ダクトが 貫 通 す る
場合、金属製ダクトとメタルラス、
ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないよう取り付けること

取付注意●レンジフードの壁への埋め込みはしないことお守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。
記号は行為を禁止する内容を告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が 描かれています。
記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

●排気工事をされる場合は、建築基準法（同施行令）および消防法などの 関 連 法 規に従って 法 的 有 資格者が工事をおこなうこと

取付注意

取付注意

●電源は専用コンセントおよびブレーカーを設けること
火災・故障の原因になります

235

235

アース端子

アース端子

（142）
（127）

給気3P：100V出力用
コネクター（SRS-100V用）

30

スイッチ

電源プラグ：
機外長1m

照明

付属品を確認します。
梱包箱から排気口、ねじ等の付属品を取り出し、上項の付属品一覧により不足がないか
確認してください。
固定用テープ

ダクト

開く

開く

●メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、
金属板とが電気的に接触しないよう取り付けること

取付注意●レンジフードと排気ダクト等は、可燃物との間を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆うこと
火災などの原因になります
詳しくは所轄の消防署に問い合わせてください

注意●浴室など湿気の多い場所では絶対に使わないこと（浴室用換気扇をお使いください）●部品の取り付けは確実におこなうこと取付注意

だるま穴用座付ねじをねじ込みます。
（図4ー1）●周囲温度が40℃以上になるところには取り付けないこと
火災・故障の原因になります
取付禁止

製品寸法図を参照し、事前に管工事業者（法的有資格者）へ壁穴の開口を依頼
してください。
また、コンセントの位置を確認してください。
（「6.電気配線」図6ー1参照）

キッチンパネル

図4ー11 ）製 品 寸 法 図と裏 面 の 型 紙を参 照し、上側のだるま穴位置（左右各1ヶ 所 ）に 付 属 品 の 座 付 ね じ（φ5.1×45）を壁面とのすきま5mmまで締め付けます。

不燃材（単位：mm）

だるま穴
（上側）

30

2

30〜50

235

製品中心

前
〔右壁取付タイプ〕

前

120〜140700〜900

3

図5ー2

ダクト
アルミテープ（現場調達品）

ダクトと排気口の接続部に風漏れ防止のテーピング（アルミテープ）をおこないます。
（図5ー2）

排気口を取り付けます。
（図5ー3）
本体排気口取付位置に取り付いている取付ねじ2本をはずした後、L形ダクトを本 体 上 部 の 差 込 部に差込みながら、排気口をダクトに挿入し、はずした取付ねじ2本で取り付けます。
※取付ねじ近傍のねじは取りはずさないでください。

図5ー3

ソフトテープダクトカバー吊金具
2個

1本

ダクトカバーの取り付けに
使います。

1個

4

ねじ（取り
はずし不可）

5取付ねじ■ 排気口設置面の漏風確認のお願い（図5ー4） 図5ー4

15

ダクトカバ ー 吊 金 具 を 図 の ように付属品の座付ねじ（φ5.1×45）4本で取り付けます。
※レンジフードのセンターに合わせて注意しながら取り付けてください。

ダクトカバー
吊金具

図7ー3

ダクトカバー

ダクトカバーを壁際まで持っていき、フードの溝に置きます。
溝

溝

ダクトカバーを固定します。

図7ー4

化粧ねじ
（M4×8）

ダクトカバーの内側スライド部
を天井まで引き上げ、付属品の化粧ねじ（M4×8）2本でダクト
カバー吊金具に固定します。
（図7ー4）
傷防止用テープをはずします。

設置面（製品天板等）

8.5~9.5mm

本体を引っ掛け固定します。
（図4ー2）

ダクトカバーがしっかり取り付いたことを確認し、フード天面の傷防止用テープをはがします。
（図7-3）

整流板をはずします。

図8ー1

アースを
取り付ける

警告

3）整流板の後ろを持ち上げ、整流板
吊金具から整流板引掛け金具をはずします。
（図8ー2 ）

●修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造をしないこと※必ず左右同時にはずしてください。
金具の変形の原因になります。

オイルパックとベルマウスを固定しているテープをはがします。

図4ー22）分電盤のブレーカーを「切」にし、電源プラグをコンセントに差し込みます。

この状態で座付ねじを
締め付ける

ダクト

本体引掛け位置

整流板

図8ー2

整流板
吊金具

整流板引掛け金具

9 . 試運転

故障や漏電のときに感電するおそれがあります
アースの取り付けは販売店にご相談ください

1）アース（D種接地工事）を取ります。

下へおろす※ 固 定テープをはずした後 は、はずした部品をもとどおりに取り付けてください。

誤った配線工事は感電や火災の原因になります

・上方排気の場合はダクトに排気口を差し込みながら本体を取り付けてください。
・取り付け後、本体が確実に引っ掛けられたことを再度確認してください。

押し上げる1）整流板を両手で支え、少し押しあげる
ようにして整流板の左右にあるストッパーを押してはずします。
（図8ー1 ）

2

ストッパーを押す①ストッパーを押す※保護用クッション材、固定用テープをはずしてください。

●アースを確実に取り付けること取り付けた座付ねじ2本と引掛ねじ2本に本体のだるま穴を引っ掛けた後、上側の座付ねじ2本をしっかり締め付けます。

化粧ねじ（M4×8）

ダクトカバー（内側スライド部）

2）整流板を両手で支えながら、下へゆっ
くりおろします。
（図8ー1 ）

●配線工事は電気設備技術基準や内線規定に従って法的有資格者が工事をおこなうこと

ダクトカバー
吊金具

8 . 固定テープの取りはずし

1

使用禁止

だるま穴
（下側）

320

座付ねじ
（φ5.1×45)

ダクトカバーを取り付けます。
（図7ー3）

ダクト
排気口

アルミ
テープ等

（単位：mm）

傷防止用テープ

差込部

排気口とダクトを接続する際に、無理にダクトにレンジフードの 排 気 口 を 接 続しようとすると、排気口と排気口の設置面（製品天板等）が変形し、風漏れが発生してしまう場合があります。
風 漏 れ 確 認 のために、ダクトと接 続 後 は試 運 転（強運転）をおこなってください。
漏 風 す る 場 合 は 、排 気 口 と 設 置 面 の 周 り をアルミテープ等（現場調達品）で漏風防止処置をおこなってください。

図7ー2

ダクトカバーを取り付ける際、ダクトカバ ー 下 端 でフード上 面を傷つけないように十分注意してください。

アルミテープ（現場調達品）

L形ダクト
（別部品）

ダクトカバー吊金具を取り付けます。
（図7ー2）

お願い

取付ねじ

風漏れ防止のテーピング（アルミテープ）をおこないます。
（図5ー3）

取付注意

110

30

ダクト取付部をカバー
します。

本体

火災・感電の原因になります

3 . 排気用部品の準備

注意
図6ー1

（単位：mm）
80

お願い
・ 電源は専用のコンセント（2極差込接続器15A、125V）
およびブレーカーを設けてください。
・「9.試運転」までブレーカーは「入」にしないでください。
・ コンセントは電源コードの長さを考慮し、右図の斜線範囲内に設置してください。
（図6ー1）・ 必ずアース工事（Ｄ種接地工事）をしてください。

15●運転中は、指や物を絶対に入れないことけがをするおそれがあります
接触禁止■ 分電盤のブレーカーを「入」にし、スイッチを操作して運転状態を確認してください。
スイッチの操作と運転状態については取扱説明書をご覧ください。
■ 必ず最終設置した状態で試運転してください。
■ 運転時、各速調の排気が正しくおこなわれていることを確認してください。
■ 異音、振動がないことを確認してください。
■ 屋外の排気出口から排気され、異音がないことを確認してください。
■ 取り付けまたは各種工事にて発生した不具合で修理を依頼されますと
全て有料となりますので十分確認してください。

※「1 . 付属品の確認」の項で取り出した排気口を用意してください。
排気口（28mm）
15mm以上●交流100V以外では使用しないこと

前

図3ー1

シャッター軸発火・感電したり、異常動作してけがをするおそれがあります235

前〔右壁取付タイプ〕

45mm以上ドリリングタッピンねじ
使用範囲（25mm以下のネジを使用ください。）

6 . 電気配線

お願い

排気ダクト

製品中心

ドリリングタッピンねじ■ 上方排気の場合

5mm

上方排気ダクト

取付ねじ

1個

ダクトカバー内部
スライド部の固定に使います。

分解・修理・
改造禁止※ 引 掛 ねじ が 壁 に 食 い 込 まな い 程
度 に 締 め 付 け て くだ さ い 。引 掛
ねじが壁に食い込んでしまうとフードが取り付かないおそれがあります。

（単位：mm）■上方排気の場合

すきま（挟み込む部材は不燃性のものを使用すること）

2）下 側 の だるま穴 位 置（ 左右各1ヶ所 ）に 付 属 品 の 引 掛 ね じ（ φ5×35）2本をねじ込み、しっかりと締め付けます。

φ150のステンレスダクト、またはスパイラルダクトを図のようにレンジフードの上部に突き出すようにセットして、周囲を仕上げます。
（コンクリート、タイル、土壁の場合）（図2ー1）

図2ー1

図5ー1

排気口

2

落下によりけがをするおそれがあります1

感電および故障の原因になります

ねじ（取りはずし不可）

ダクトカバー20

ドリリングタッピンねじなどで排気口を固 定 する場 合 は 、シャッターにねじが
あ たらないように図を参 照してドリリ
ングタッピンねじ使用範囲以内に固定
してください。
（図5ー1）

1

お願い

ソフトテープ化粧ねじ（M4×8）2本

800

20

お願い

落下によりけがをするおそれがあります・ レンジフードの前後および左右方向の水平を確実にだしてください。水平に設置されていないと、本体内部の汚れ（油）が各部のすきまから調理面に滴下することがあります。
・ キッチンパネルの上端部をレンジフード下部壁面に入れ込んで設置する場合、レンジフードと壁面のすきまに挟み込む部材は不燃性のものを使用してください。可燃物を使用した場合、火災の原因になるおそれがあります。

2

5 . ダクトと排気用部品の接続●レンジフードの取り付けは、十分強度のあるところを選んで確実におこなうこと漏電した場合、発火したり感電するおそれがあります

1）排 気 口 に 付 属 品 のソフトテ ー プ を貼り付けます。
2）本 体 に 付 い て い る 取 付 ね じ 2 本 を取りはずし、付属品の排気口を差込部に差し込み、取付ねじで取り付けます。
※取付方向は右図を参照してください。
※取付ねじ近傍のねじは取りはずさないでください。

本体の取り付けに使います。

排気口■ 後方排気の場合（別売のL形ダクトを使用する場合）

注意

火災などの原因になります■ 上方排気の場合（図3ー1）

本体およびダクトカバー吊金具の取り付けに使います。

（単位：mm）

開く

4 . 本体の取り付け●排気工事をされる場合は、建築基準法（同施行令）および消防法などの関連法規に従って法的有資格者が工事をおこなうこと

前〔左壁取付タイプ〕

（
7 注2）
30
440
480
650
700〜900

75
70

（5）

誤った接続例

シャッター

保護用クッション材

本体

引掛ねじ（φ5×35）
2本

本体とダクトの接続に使います。
逆風防止シャッター付きです。

360
650

排気口

警告

30

だるま穴
（取付穴）詳細

L形ダクトを使用しないで、排気口に直接ダクトを接続して後方排気する場合は、シャッターの開く向きに注意して排気口を取り付けてください。
下図の「誤った接続例」の場合、排気不良や異音の原因になります。

正しい接続例■後方排気の場合（別売のL形ダクトを使用する場合）

電源コンセント・ブレーカーは、専用のものを設置してください。
（交流・単相100V）
コンセントは、JIS C 8303 2極差込接続器 15A 125Vをご使用ください。

排気口とダクトとのすきまをふさぐのに使います。

お願い

2 . 排気方向の決定

30

0

R1

7 . ダクトカバーの取り付け

シャッターの開く方向
差込部

3

本体を固定します。
（図4ー3）

図4ー3

1）だるま穴下のφ8穴（左右各1ヶ所）に付属品の座付ねじ（φ5.1 45）をしっかりと締め付けます。
座付ねじ（φ5.1 45）1

取付位置を確認します。
製品寸法図を参照し、ダクトカバー
吊金具の取付位置を確認します。
（図7ー1）

図7ー1
900（最大高さ）

図1ー1

前〔左壁取付タイプ〕

給気電動シャッター用コネクター（3P）（ AC100V出力線接続用コネクター）

70

手袋をする

本体

電源コンセント・ブレーカー

ダクトカバー吊金具

本体取付穴

（
7 注2）

480
30
10
8

320

鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります

2

調理機器

上方排気の
場合

図3ー2
排気口に付属品のソフトテープを貼り、L形ダクトに取り付けます。
L形ダクト
排気口
（別部品）
取付方向は、シャッターの開閉方向が下方になり、 取付ねじ
レンジフードを運転していないときはシャッターが閉じるように取り付けます。
排気口は、L形ダクトに付属している取付ねじ（M4×4本）でL形ダクトに取り付けてください。
ソフトテープ※本体への取付は、本体の取り付け後におこない シャッターの開く方向ます。
（「5,ダクトと排気用部品の接続」参照）●取り扱いの際は、必ず厚手の手袋をすること

1

ダクトカバー
吊金具取付穴■ 後方排気の場合（別売のL形ダクトを使用する場合）（図3ー2）

注意

使用禁止

R6

100

50

900

1 . 付属品の確認

取付注意

440

φ148

ベルマウス

110

だるま穴
（取付穴）詳細

整流板

取付注意

350
320
290

.5

R8

φ8穴

オイルパック

取付注意

排気2P：電動シャッター
取付用コネクター（HDS-150用）

電源プラグ：機外長1m

連動線詳細図排気電動シャッター用コネクター
（2P）

15

R3

475
（235）
65
75

後方排気の場合（別売L形ダクトを併用）

オイルパネル・ 保護用のクッション材と、固定用テープはキズ、破損防止のため、「8.固定テープの取りはずし」まではずさないでください。
（図1ー1）
・ 床で作業する場合、本体および床にキズを付けな
いため、必ずシートを敷いた上で作業をおこなってください。
・ 取付作業の際はキズ・破損のないように十分注意してください。

標準80cm以上

本製品の標準取付寸法は、調理機器の上面からレンジフードの下端まで80cmです。
※火災予防条例では、グリスフィルターの下端が調理機器の真上80cm以上必要となっています。

標準取付例

連動信号受信部（機種により有無があります）

お願いレンジフード

標準取付寸法座付ねじ（φ5.1×45）8本

ソフトスイッチタイプ（機種によってアース線の有無があります。）

本体

煙道

排気工事に応じた別売部品の準備が事前に必要です。

必ずアース工事（D種接地工事）をしてください。レンジフードが誤作動することがあります。

給気3P：100V出力用
コネクター（SRS-100V用）

電源プラグ：機外長1m

押しボタンスイッチタイプ

フード

排気2P：電動シャッター
取付用コネクター（HDS-150用）

不燃材

別売部品の準備お願い（142） アース線

30

ダクトカバー

（142）
（127）
（322）
（368）

電源プラグ

アース端子

4

27.5㎏

●あらかじめ補強板を壁に埋め込んでおくか、
カールプラグ等を使用し固定してください。

（368）

2. ダクトカバーは本体部に7mm落とし込んで設置します。

製品質量■コンクリート、タイル壁の場合

漏電した場合、発火するおそれがあります

（322）
（368）

注）1. 排気方向は上方・後方排気です。
（後方排気の場合は別売のL形ダクトを使用）製品を支える強さが必要です。

●板厚が20mm未満の場合には壁に補強板を埋め込み、補強板にレンジフードを取り付けてください。
●板厚が20mm以上の場合は補強板の必要はありません。

火災などの原因になります
詳しくは所轄の消防署に問い合わせてください

取付注意

取付面の強度確認■ 板張りの場合（取付面は必ず不燃処理をおこなってください）●レンジフードは、薄板の金属部（壁内ラス網など）と接触しないよう取り付けること● 寒い地域ではダクトが結露し、レンジフード内に結露水が流れる場合がありますので断熱材を巻くなどの対応をしてください。

［右壁取付タイプ］

1

火災などの原因になります● 建物が密閉されている場合は必ず、約400cm 2 程度の空気取入口を設けてください。

［左壁取付タイプ］

落下によりけがをするおそれがあります●排気工事をされる場合は、建築基準法（同施行令）および消防法などの関連法規に従って法的有資格者が工事をおこなうこと

取付注意

3

●レンジフードの取り付けは、
十分強度のあるところを選んで確実におこなうこと

取付注意●レンジフードと排気ダクト等は、可燃物との間を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆うこと● 部屋の中央で調理される場合は油煙が捕集しきれませんので、お台所の全体換気のために、他の換気扇と併用していただければ、よりすぐれた換気ができます。

鋼板の切り口や角でけがをする
おそれがあります

手袋をする

埋込禁止

取付注意

2

●取り扱いの際は、必ず厚手の手袋をすること漏電した場合、発火するおそれがあります

取付注意●柱などに固定した補強板をあらかじめ壁に埋め込んでください。

火災・故障の原因になります

取付禁止●レンジフードの壁への埋め込みはしないこと● 汚れを除去する際は、シンナー等の有機溶剤を使用しないでください。
塗装面が変色したり、はがれたりすることがあります。

左壁取付タイプ

レンジフードは27.5kgの重さがあります

取扱注意■土壁の場合●周囲温度が40℃以上になるところには取り付けないこと発火・感電したり、異常動作してけがをするおそれがあります

分解・修理・
改造禁止● ダクトの不燃処理について・ダクトを50mm以上の不燃材料、または20mm以上の
国土交通大臣不燃認定品の不燃材料で被覆してください。
・施工要領は、各メーカーの「標準施工要領技術指導書」
・「検査要領書」● レンジフード下部には、湯沸器を絶対に取り付けないでください。
に従ってください。
また、横方向50cm以上離して取り付けてください。
● 調理機器の幅はレンジフードの幅以内のものをご使用ください。
湯沸器の真上は高熱になるため故障の原因になります。
調理機器はレンジフードの前面より手前にはみ出して設置しないで● 製品仕様を改造してのご使用は絶対におやめください。
ください。排気効率が低下します。

● 非常に長いダクトや細いダクト、あるいは極端に屈曲したダクトは排気効率をいちじるしく低下させたり、騒音が大きくなりますので使用しないでください。

注意●修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造をしないこと● レンジフード取付面の補強部に、取付用座付ねじが確実に届くことを確認してください。本体の取付用座付ねじは45mmの長さのものが同梱されておりますが、壁下地に石膏ボード等が貼られている場合は、石膏ボード等の厚さを確認し、取付用座付ねじが確実に補強部に届くことを確認してください。
また、
レンジフード本体取付面には必ず不燃材を使用してください。

● 屋外壁面の排気出口に取り付けるベントキャップまたはパイプフードの通気抵抗は400m 3/h時50Pa以下のものをご使用ください。
防虫網付きのものは目詰まりして排気性能が低下する場合がありますので使用しないでください。

●作業は2人以上でおこなうこと鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります

警告● ダクトは必ず屋外側に向けて下り勾配を設けてください。
（目安：勾配1/100〜1/50程度）。雨水の浸入や結露水の逆流の原因になります。

流通業者（販売店）
を通して組立・設置する場合は、「 建築工事」とそれ以外の「組立・設置」
を区別しておこなってください。

●取り扱いの際は、必ず厚手の手袋を
すること
手袋をする

排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす
おそれがあります

落下によりけがをする
おそれがあります

取付注意

取り付け前の調査と準備● レンジフードは調理機器の真上に取り付けてください。
なお、
レンジフード取付高さは、レンジフードの下端が調理機器の真上80cm以上になるようにしてください。

・大工工事【設置のための下地工事等】
・配線工事【コンセントの設置、コンセント・コネクター利用以外の配線接続等】
・管工事【ダクト配管およびレンジフードからのダクト接続等】●部品の取り付けは確実におこなうこと

けがをする
おそれがあります

接触禁止●自然排気型のストーブを使用するとき
は、空気の取入口（給気口）により十分給気される配慮をすること

取り付け上のお願い● 下記は「建設工事」に区分され、関連する法令、規定に従って法的有資格者がおこなう必要があります。

●運転中は、指や物を絶対に入れないこと故障や漏電のときに感電するおそれがあります
アースの取り付けは販売店にご相談ください

アースを
取り付ける

落下によりけがをする
おそれがあります

火災・故障の原因になります

取付禁止●アースを確実に取り付けること

火災などの原因になります
詳しくは所轄の消防署に問い合わせてください

火災などの原因になります●周囲温度が40 ℃以上になる
ところには取り付けないこと

漏電した場合、発火するおそれがあります

取付注意●レンジフードと排気ダクト等は、可燃物との間を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆うこと

取付注意

感電および故障の原因になります●レンジフードは、薄板の金属部（壁内ラス網など）と接触しないよう取り付けること

漏電した場合、発火したり感電するおそれがあります

漏電した場合、発火するおそれがあります

埋込禁止

火災・故障の原因になります

取付注意●レンジフードの取り付けは、十分強度のあるところ
取付注意を選んで確実におこなうこと●浴室など湿気の多い場所では絶対に使わないこと（浴室用換気扇をお使いください）
使用禁止●電源は専用コンセントおよびブレーカーを設けること誤った配線工事は感電や火災の原因になります●交流100V以外では使用しないこと

警 告 : 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
注 意 : 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

注意90

安 全 上 のご 注 意

取り付けの前に、この「 安 全 上のご 注 意 」をよくお読みのうえ、正しく取り付けをおこなってください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しく取り付け、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「 注意」の２つに区別しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

絵表示の例※裏面は型紙（原寸大）になっておりますので（単位：mm）■ 製品保護のため、はずした保護用のクッション材をもとの状態に取り付けてください。

10 . お客様への説明■ 取扱説明書によって機器の取り扱いを説明してください。

700（最小高さ）

1B03 E481■ 取扱説明書と共に、この取付説明書を必ずお客様にお渡しください。

〔製造元〕
本社・営業部 〒252-0206 相模原市中央区淵野辺２丁目１番９号
TEL 042（768）3754（営業部）

1B03 E481

取扱説明書・取付説明書は必ず使用されるお客様にお渡しください。

原寸大型紙（寸法単位はmm）※表面は取付説明書になっています。よくお読みになり正しく取り付けをおこなってください。

お願い

この型紙は湿気の影響で2〜3mm誤差が生ずることがあります。
寸法をお確かめの上ご使用ください。

天井高さによりダクトカバー吊金具の取り付け高さが異なります。

20 15

320

290
30

後方排気穴の中心

本体取り付け用
ねじ位置（φ5.1×45）30

本体取り付け用
ねじ位置（φ5.1×45）
本体取り付け用
ねじ位置（φ5.1×45）

440

480

530

本体取り付け用
ねじ位置（φ5.1×45）

製品の中心

引掛け用ねじ位置（φ5×35）※

引掛け用ねじ位置（φ5×35）※※引掛ねじが壁に食い込まない程度に締め付けてください。
引掛ねじの頭部が壁に食い込んでしまうとフードが取り付かない
おそれがあります。

※引掛ねじが壁に食い込まない程度に締め付けてください。
引掛ねじの頭部が壁に食い込んでしまうとフードが取り付かない
おそれがあります。

360
調理機器上面から800