■警報器をご使用になる皆さま及び施工される方へ

家庭用

LPガス警報器「高圧ガス保安協会」検定合格品

取扱説明書（保証書付）

型式 YF-005N
YF-005NV
YF-005N（D）

LPガス警報器「アロッ子」をお取付けいただきありがとうございます。
この取扱説明書では、LPガス警報器「アロッ子」の取扱方法を説明しています。
ご使用になる前に、必ずお読みいただき正しくお取扱いください。
本取扱説明書は、取付け後もお手元に保管し、いつでも使用できるようにしておいてください。
●この警報器はLPガスを検知して警報を発する
LPガスの爆発事故防止用の警報器です。
ガスもれの未然防止やガスもれによる損害防止を保障する装置ではありません。
●不完全燃焼及び酸素欠乏による中毒防止用ではありません。
●本書を紛失された場合は、ガス販売事業者
または、最寄りの矢崎エナジーシステム株式会社までお問い合わせください。

もくじ【予備コンセント付電源プラグを使用する場合】

1. 使用上の注意

766831-7-085

1．使用上の注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2．各部の名称とはたらき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33．警報器の機能について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
４．使用方法と作動説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
５．警報音が “鳴った” ときの処置 ・・・・・・・・・・・・・ 10
６．点検方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12７．異常と思った場合の処置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
８．保証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14９．仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
1０. 廃棄処理について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
1１．取付位置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
1２．取付方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

警報器を正しく使用していただくためや、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、この取扱説明書には、いろいろな絵表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定されることを表しています。
この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。
この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷注意 害を負う可能性が想定される場合及び物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

警報器以外の電気製品を同時に使用する場合は、警報器のプラグに付属している予備コンセントをご利用ください。
※警報器の型式によっては予備コンセントが無いタイプもあります。
詳しくは、『9.仕様』を参照してください。

「必ず行う」事項を表しています。

警告
接続した他の電気製品のプラグを抜く時は、大きな力をかけないでください。
プラグ部が破損する場合があります。

電源コードを傷つけたり、重い物を置かないでください。
電源コードが破損し、火災や感電の原因となります。
ガス検知部をふさいだり、警報器の前に物を置いたり、取付けた
りしないでください。
警報しなかったり、警報遅れの原因となります。
落下させたり、衝撃を加えないでください。
故障の原因となります。

③③

警報器の近くでラジオなどを使用しないでください。
ラジオなどにノイズ（雑音）が入ることがあります。
警告表示（「警報器が鳴ったら」ステッカー）をよくお読みのうえ、
必ず目につく場所に警告表示を貼ってください。また、警告表示に
緊急時の連絡先の名称・電話番号が記入されているか確かめてく
ださい。

お願い

転居する場合は、必ずガス販売事業者に連絡し、警報器の扱いについて確認
してください。

-1-②※各印字表示の位置はガス販売事業者によって異なる場合があります。

⑤

電源プラグは時々お手入れしてください。
たまったホコリに湿気が加わり、発火・焼損の恐れがあります。
電源プラグのゴミやホコリは乾いた布で取除いてください。

確実に差し込む⑦⑤①ランプ及び点検/警報停止スイッチ
・通常は白色で点灯しています。
（電源/常夜灯）
・ガスを検知すると、赤色で点滅します。
・故障しているときは、白色で点滅します。
・点検/警報停止スイッチを押すことにより、点検や警報停止などができます。
②警報ブザー
・ガスを検知すると鳴動します。
YF-005N,YF-005N（D）；ブザー音
YF-005NV；ブザー音＋音声③ガス検知部（点検口）
・ガスを検知します。
・点検ガスをかけてチェックします。
④交換期限表示・警報器の交換期限が表示されています。
⑤電源プラグ・コンセントに差し込み電源を供給します。
・電源プラグには、予備コンセント付き、予備コンセント無し、本体一体型の3種類があります。詳しくは、『9.仕様』を参照してください。
・予備コンセント付電源プラグは、最大1490Wまでの他の電気器具と共用
できます。
⑥型式表示
・警報器の型式が表示されています。
⑦検定合格証-2-

このたびはLPガス警報器をお求めいただきありがとうございます。
この製品は高圧ガス保安協会検定に合格した警報器です。従って正常な使用状態では故障の心配はありませんが、保証期間中万一異常を生じた場合は、速やかにガス販売事業者に連絡し、本書を提示してください。次の要領で下記の者が点検または交換いたします。
・ 保 証 期 間 警報器本体に表示されている期間内。
・ 保 証 適 用 取扱説明書に基づく正常な使用状態で製造上の責任による故障の場合は無償で交換します。
・ 保証適用除外 下記に記載してある事項の場合。
・ 保 守 点 検 警報器の異常などのお申し出がありました際は無償で次の保守点検をいたします。
⑴点検ガスまたは点検具（チェッカー）を使用しての作動テスト。
⑵ 誤報発生の有無の確認（聴取による）。
⑶ 設置場所の適否についてのチェック。

詳しくは、『４.使用方法と作動説明』を参照してください。

⑥

⑥
⑦

保 証 書

品名：アロッ子
型式：YF-005N,YF-005NV,YF-005N（D）

警報器が、LPガスのもれを検知した場合に警報ランプの点滅と警報音でお知らせします。

④ ①②

LPガス警報器（家庭用）

ガス警報機能⑤④1490Wを超える電気製品を接続しないでください。
1490Wを超えると火災の恐れがあります。

この警報器はLPガス専用です。LPガス以外には使用しないでくだ
さい。

分解や改造はしないでください。
正常に作動しない恐れがあります。

【YF-005N（D）】

①

注意

警告

【YF-005N,YF-005NV】

3. 警報器の機能について

17.08 000000

警報器以外の電化製品を接続する場合は、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。
感電・ショート・発火・破損の恐れがあります。

「禁止」事項を表しています。

2. 各部の名称とはたらき

鳴りやみタイミングお知らせ機能
作動点検後にガス検知部周囲のガス濃度が低くなってくると赤（警報）ランプの点滅及び警報音の鳴動間隔が長くなり、警報が鳴りやむタイミングをお知らせします。
※ガス検知部周囲のガス濃度が急激に低下した場合は、鳴りやみタイミング
お知らせ機能が作動しない場合があります。

（保証者）
発売元
及び
製造元

スイッチ点検機能
点検/警報停止スイッチを押すことで、簡易点検と警報音と赤（警報）ランプの動作確認ができます。

発 売 元（ 本社 ） 〒108-0075 東京都港区港南一丁目8番15号 Wビル7F
製 造 元（ 天 竜 工 場 ） 〒431-3393 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23番地 TEL 053-925-4111
お問合せ先（ガス機器事業部） 〒431-3393 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23番地 TEL 053-925-4511《保証の適用除外》
この製品は保証期間内でも次のような場合、交換は有償となります。
⑴使用者の故意または不注意によって生じた故障または損傷。
⑵火災、天災、異常電圧、異常温度、異常雰囲気などの不可抗力による故障または損傷。
⑶取付位置が屋外、高温多湿など著しく不適当な場所及び浴室に取付けた場合。
⑷ＬＰガス以外のガス、水や煮こぼれなどの液体、動植物による故障または損傷。
⑸その他使用上の誤り、分解、改造されたもの、衝撃などによる故障または損傷。
⑹本書の提示がない場合、ただし、本書は日本国内のみ有効です。
⑺本書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
⑻その他製造元の責任によらない汚損、故障または損傷。
⑼高圧ガス保安法に基づいて設置された警報器の場合。

詳しくは、『6.点検方法』を参照してください。

交換期限切れお知らせ機能「警報器の交換期限が過ぎたときは」警報器の交換期限が過ぎると白（電源/常夜灯）ランプが下図のようにゆっくり点滅します。
警報器が正常に作動しない恐れがありますので、お求めのガス販売事業者に連絡し、警報器を交換してください。
〈ランプ動作〉
白（電源
/常夜灯）
ランプが
ゆっくり点滅ガス販売事業者は必ず記入してください。

（実施者）
販売者

《お願い》
⑴警報器の作動確認は、付属の点検ガスで点検してください。
⑵本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
⑶交換期限を過ぎたものは保証いたしません。
警報器は安全を守るためのものですので、必ず新しいものとお取替えください。
ご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料点検・交換対応のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

2秒 1秒 2秒 1秒

この保証書はお客さまの民法または商法上の権利を制限するものではありません。
また、警報器についてご不明の場合は、お求めのガス販売事業者にお問い合わせください。

点灯
消灯

お名前

お客さま

-3-

ご住所 （〒TEL）-4（キリトリ線）［東

022（284）9114［北 海 道］ 札
北］ 仙

［関

東］ 東
埼

幌
台
京
玉

部］ 名古屋

［関

西］ 大

静

［中

国］ 広

［九

州］ 福

［四

国］ 高

岡

阪
島
松

岡

03（5782）2702

048（654）2071
052（769）1532

054（283）1151

06（6458）8185
082（568）7802
087（833）3335

092（411）4834※ 機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずにガス販売事業者、または最寄りのお客さまご相談窓口にご相談ください。
なお、当社ホームページにおいてもご案内申し上げております。
URL：https://www.yazaki-group.com※ 電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

発売元
及び
製造元

発売元（本社）〒108-0075 東京都港区港南一丁目8番15号Wビル7F
製造元（天竜工場）〒431-3393 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23番地

ガス販売事業者

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

過去10日間にガス警報があったことを確認することができます。
監視時に点検/警報停止スイッチを3秒以上（5秒未満）押すと「ピッピッ」と鳴動し、白（電源/常夜灯）ランプが消灯した後、過去10日間にガス警報があった場合は赤（警報）ランプが約1秒間点灯します。
ガス警報が無かった場合、もしくはガス発生から10日以上経過していた
場合は、赤（警報）ランプは点灯しません。

※警報履歴表示後に、スイッチ点検機能へと移行します。
詳しくは、『6-3 点検/警報停止スイッチによる点検』を参照してください。

点検/警報停止スイッチ

警報履歴表示機能

点検/警報停止スイッチ
ピッピッ

点検/警報停止スイッチ

点検/警報停止スイッチを3秒以上押す

ピッ

ピッ

点検/警報停止スイッチを押しながら電源プラグをコンセントに差し込む

3秒以内に再度点検/警報停止スイッチを押す〈交換期限切れお知らせ機能ありの場合〉
白（電源/常夜灯）
ランプ
3秒後に１回消灯

0.5秒〈交換期限切れお知らせ機能が解除された場合〉（事業者の名称・連絡先・住所・電話・FAX などを記入してください。）

監視中に点検/警報停止スイッチを1回（3秒未満）押すたびに、白（電源/常夜灯）ランプの明るさを調整できます。
明るさは、3段階で変化します。
お好みの明るさに合わせてお使いください。

白（電源/常夜灯）
ランプ
3秒後に２回消灯

0.5秒 0.5秒 0.5秒

故障検出機能故障が発生すると、白（電源/常夜灯）ランプが速く点滅し、約1分毎に「ピッピッピッ」と故障音が鳴ります。点検/警報停止スイッチを押すと、故障音のみ
36時間停止することができます。
36時間経過しても故障状態が継続している場合は、再度故障音が鳴ります。
※ガス販売事業者に連絡してください。
故障状態では、ガスを検知できず警報しない場合があります。
点検/警報停止
スイッチ
白（電源
/常夜灯）
ランプが
速く点滅

白（電源
/常夜灯）
ランプ消灯

白（電源
/常夜灯）
ランプが
速く点滅

ピッピッピッ

故障音を
３６時間停止

赤（警報）
ランプ
１秒間点灯

白（電源
/常夜灯）
ランプ点灯

点検/警報停止スイッチ

ピッピッ

警報履歴表示機能

点検/警報停止スイッチを3秒以上押す

スイッチ点検機能【YF-005N,YF-005N（D）】
警報動作確認＜過去１０日間にガス警報が無かった場合＞
白（電源
/常夜灯）
ランプ消灯

設定されている警報音が鳴動

スイッチ点検機能【YF-005NV】
簡易点検

ピッポッ
ピッポッ

警報音が鳴動している5秒以内に点検/警報停止スイッチを押す
正常です

プーピロッピリッ
プーピロッピリッ

設定されている警報音が5秒間鳴動
警報音が切り替わる

白（電源
/常夜灯）
ランプ点灯

ピー
白（電源
/常夜灯）
ランプ点灯

監視状態に戻る

-6-

ピッポッ
ピッポッ

赤（警報）
ランプ
点滅

白（電源
/常夜灯）
ランプ点灯

【YF-005N,YF-005N（D）】
警報動作確認
赤（警報）
ランプ
点滅

点検/警報停止スイッチを押す-5-＜過去１０日間にガス警報があった場合＞【YF-005N,YF-005N（D）のみの機能】
警報音と赤（警報）ランプの動作確認中に点検/警報停止スイッチを押す
ことで、ガスもれ警報音を切り替えることができます。
点検/警報停止スイッチを押す度に「ピッポッピッポッ」「プーピロッピリッ
プーピロッピリッ」と切り替わりますので、お好みの警報音を選択してお使いください。
工場出荷時は「ピッポッピッポッ」となっています。

-7-

ピー

監視状態に戻る-8-︵キリトリ線︶［中

011（852）2914※出荷時は交換期限切れお知らせ機能の設定は「あり」となっています。
※交換期限切れお知らせ機能の切替は何度でも可能です。
お客さま自身で交換期限切れお知らせ機能を解除された場合は、お求めのガス販売事業者に解除した旨をお伝えください。
※長時間コンセントが抜かれていた場合、交換期限切れお知らせ時期が延びることがあります。

警報音切り替え機能

このたびは、矢崎の LP ガス警報器アロッ子をお買上げ
いただきまして誠に有難うございました。
この管理カードは、ガス販売事業者がお客さまに取付けられた警報器の交換期限及び、点検状況を確認する為に使用されるものです。
この利用目的にご同意いただける場合、裏面に必要事項をご記入のうえ、お買上げになられたガス販売事業者に必ずお渡し下さい。
なお、ご使用の際は取扱説明書をよくご覧下さい。

053（925）4511

警報履歴表示機能

ガス販売事業者保存用

ガ ス 機 器 事 業 部

白（電源/常夜灯）ランプ明るさ調整機能

No.

お客さまご相談窓口①点検/警報停止スイッチを押しながら電源プラグをコンセントに差し込んでください。
受付音が「ピッ」と鳴ります。
②3秒以内にもう一度、点検/警報停止スイッチを押してください。
受付音が「ピッ」と鳴ります。
③電源プラグを差し込んでから3秒後に白（電源/常夜灯）ランプが2回消灯
し、交換期限切れお知らせ機能が解除されます。

管理カード〈交換期限切れお知らせ機能を解除することもできます〉

４. 使用方法と作動説明

５. 警報音が “鳴った” ときの処置

４-1 始動

５-1 ガスもれにより警報音が鳴った場合①警報器の電源プラグをコンセントに差し込む。

警報音が鳴り、赤（警報）ランプが点滅している場合は、次の手順で処置してください。

②3秒後に白（電源/常夜灯）ランプが1回もしくは2回消灯する。
交換期限切れお知らせ機能の設定を表示します。

白（電源/常夜灯）
ランプ点灯

白（電源/常夜灯）
ランプ1回〜2回消灯

電源投入から
5秒後

電源投入から
5〜10秒後正常です

電源投入から
5〜10秒後

警報音を約1分間停止

おねがい

警報音が鳴っている間は、警報器の電源プラグを抜かないでください。

警報音が鳴っている間は、警報器の電源プラグを抜かないでください。

危険

ピッポッ
ピッポッ

マッチやライターなどの火気は使用しないでください。

電灯のスイッチをON/OFFしないでください。

警報器の電源プラグを引き抜かないでください。

扇風機や換気扇は使用しないでください。

-9-

警報音を停止しても警報器周囲にガスが残っている場合は、再度警報音が鳴ります。また、停止中に警報器周囲のガス濃度が上昇した場合は、停止を中断して再度警報音が鳴り始めます。
この場合は再度点検/警報停止スイッチを押しても警報音は止まりません。

白（電源
/常夜灯）
ランプ点灯

６-2 作動点検①付属の点検ガスのキャップを開け、点検口にあててください。
②点検ガスの腹部を指でつまんでガスを押し出してください。
③ガスを検知すると赤（警報）ランプが点滅し警報音が鳴ります。
④警報音が鳴れば警報器は正常に作動しています。

キャップ

点検口

※ガスをかけすぎた場合など、警報音を早く停止させたい場合は、作動点検
確認後、点検/警報停止スイッチを押してください。
警報音を約1分間停止することができます。
※1ヶ月に1度、点検ガスによる作動点検を行ってください。
点検するにあたっては、ガス販売事業者に相談のうえ実施してください。

①点検ガスは揮発性ですから、ご使用後は『バチッ』と音がするまでキャップをかたく閉めてください。
②点検ガス容器内の固形物が無くなりましたらガス販売事業者よりお買い求めください。

氏

所

名

フリガ ナ

住

取付日

交換期限

購入方法

取付場所

点 検 記 録点検実施日

電YF-005N（SA）

YF-005N（S）

源

定格電圧 AC100V，定格周波数 50/60Hz共用

力

監視時 約0.8W
警報時 約0.9W

警 報 ガ ス 濃 度

年
月

年

所

1. リース

1. 台

TEL

製造番号

3. 現
金

3. その他 (異常内容日まで有 効︵キリトリ線︶

日

月

賦

有・無

2. 割

良・否

有・無

間

良・否

有・無

2. 居

良・否

取付位置 作動状態 非ガス警報

良・否

良・否

良・否

答

速

度

30秒以内

警

報

方

式

ブザー音（自動復帰式）

使 用 温 度 範 囲­10℃〜＋40℃

警

報

音

量

70dB/m以上

取

付

方

法

取付板による壁掛け式
予備コンセント付き寸
法（ 高さ 幅 奥 行 ）
量

0.35m

2.5m

電 源 プ ラ グ

質

YF-005N（D）

YF-005NV
監視時 約0.8W
警報時 約0.8W

LPガスの爆発下限界※1 の1/100〜1/4

応

電 源 コ ー ド 長

予備コンセント無し

78 62 29.5 ㎜
約 195g

約 135g《別売品（YA-307）》

※2

●点検ガス
（1コ）

●取付木ネジ※3
（2本）

)

異常の処理

●取付板/両面接着テープ※3●コード振れ止め※2 ●「警報器が鳴ったら」ステッカー （各1コ）
（1コ）
（1枚）

約 125g

ブザー音＋音声（自動復帰式）

コンセントへの差し込み方式

取付板による壁掛け式

̶

2.5m

本体一体型

予備コンセント付き

62 78 33.5 ㎜

78 62 29.5 ㎜

約 115g

約 160g②警報動作確認
監視時に点検/警報停止スイッチを５秒以上押すことで警報表示、警報音を確認することができます。
「ピッピッピッ」と鳴動後、赤（警報）ランプが点滅し、警報音「ピッポッピッポッ
ガスがもれていませんか」と1分間鳴動します。
※途中で警報音を止めたい場合は、点検/警報停止スイッチを押してください。
「ピー」と鳴動し監視状態に戻ります。

取付位置の選定はお客さまとよく相談してから行ってください。

警告
取付けは、ガス販売事業者が行いますので、ご自分で取付けや移動は行わないでください。
LPガスは空気より重いため、もれた
ガスは下にたまります。
床から高さ30cm以下、遠い燃焼器具の端から水平距離4m以内でガスのたまりやすい所に取付けてください。

●交換期限を経過して交換した警報器の廃棄処理
一般廃棄物として処理を行わないで、産業廃棄物として処理してください。
（一般廃棄物として燃焼処理した場合、有害ガスが発生する恐れがある材料が含まれています）●使用済みの点検ガスの廃棄処理
洗浄後に廃棄プラスチックとして処理してください。
（アルコールは可燃性ガスのため、全て使用して廃棄するようにお願い※2：YF-005N（D）には取付木ネジ、コード振れ止めは付属しません。
します）※3：YA-307（取付木ネジ、取付板、両面接着テープ）を同梱しているタイプもあります。

- 16 -

状原

点検ガスをかけても警報 ・電源プラグをコンセントに差し込んでから10秒以内ではありませんか。
音が鳴らない。
・点検口をまちがえていませんか。
・点検ガス容器内の固形物（青色）がありますか。

ガスがもれていないのに ・近くでヘアスプレーや殺虫剤、シンナーなどを使いませんでしたか。
警報音が鳴った。
・酒、みりん、ワインなどアルコールの濃い蒸気がかかりませんでしたか。
・溶剤、シンナー、ベンジンなどを大量に使用していませんか。
・警報器の電圧範囲はAC100V 10Vです。
それ以外で使用していませんか。

白（電源/常夜灯）ランプ ・警報器の故障をお知らせしています。
が速い点滅をし、1分毎に ガス販売事業者に連絡してください。
「ピッピッピッ」と警報音が 点検/警報停止スイッチを押すと警報音を約36鳴っている。
時間止めることができます。
白（電源/常夜灯）ランプが ・警報器の交換期限をお知らせしています。
ゆっくり点滅している。
ガス販売事業者に連絡して新しい警報器に交換してください。

8. 保証

警告①取付板の取付け《木質壁・コンクリート壁の場合》取付板を付属の木ネジまたはピン（別売り）で壁面に取付けてください。
その際は、床面から２㎝以上離して取付けてください。
（警報器が床につかえるため）※コンクリート壁に取付ける場合は、カールプラグを打ち込んで木ネジを使用してください。
取付板

30㎝以下●横方向取付け取付板

木ネジ

29cm以内29cm以内
2cm以上

2cm以上

《取付けてはいけない場所について》

警告
次のところには取付けないでください。故障や警報遅れの原因になります。
水のかかる場所。
水滴のつく場所。

壁面や床面及び台所設備の端より、警報器を1㎝以上離して取付けてください。
警報が遅れたり、誤報の原因になります。

本警報器は縦・横方向どちらでも取付けが可能です。

●縦方向取付け4m以内《石こうボードの場合》
壁面に取付板を押し当て、ピン（別売り）を図の向きで、斜めに差し込んでください。その際、市販の石こうボード用のピン差し込み工具またはドライバーの柄の堅いところなどでピンの頭を押しつけて根元まで差し込んでください。
※ピンは垂直に差し込まないでください。取付板が抜けやすくなる場合があります。
取付板

ピン
（別売り）

壁面または
台所設備

点検口

台所設備などでさえぎられる場所。

②警報器の取付け
電源コードは上下の2方向に出すことができます。
上から出す場合は、本体裏面の溝に電源コードをはめてください。
警報器を取付板に確実にはめ込んでください。
取付板

上側を引っ掛けてから下の突起を押し込む。

③電源コードの固定
電源コードを付属のコード振れ止めにて止めてください。

浴室用ではありません。
電気事業法で禁止されています。

注意
上下を正しく取付けてください。
横方向取付けの場合、点検口が床側になるように取付けてください。
逆に取付けた場合、水や埃が入りやすくなり、誤報や漏電による発火の原因になります。
電源コードはステップルまたは釘などで固定しないでください。
電気設備技術基準で禁止されています。

- 18 -

点検口

ステップル【YF-005N（D）の場合】①警報器の取付け
警報器本体をコンセントに差し込みます。
警報器背面に表示されている矢印の向きに合わせて取付けてください。
コンセント

注意
電源プラグは確実に差し込んで
ください。
コンセント

上下を正しく取付けてください。
逆に取付けた場合、水や埃が入りやすくなり、誤報や漏電による発火の原因に
なります。
点検口

コード振れ止め- 17 -

1㎝以上
床面

1㎝以上

電源プラグ

煮物の汁や油がかかりやすい場所。

因- 14 -【YF-005N,YF-005NVの場合】※床置き、逆さ付けをしないでください。

風とおしのよい場所。
振動する場所。

症

白（電源/常夜灯）ランプが ・電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。
点灯しない。
・停電していませんか。
・電源ブレーカーが切れていませんか。

■保証期間は警報器に表示されている交換期限内です。
■本取扱説明書に基づく使用状態で、この保証期間内に万一異常が認められた場合には、無償で『点検または交換』いたします。
■保証に基づく点検を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みください。
■お申しつけの際は、保証書を提示していただきますので大切に保管ください。
■警報器は安全機器であり、この期間を過ぎたものは、必ず新しいものとお取替えください。

12. 取付方法

10. 廃棄処理について●取扱説明書〔保証書付〕（1部）- 15 -※警報履歴表示機能を備えています。
詳しくは、『3．警報器の機能について』を参照してください。

警報器に異常がある場合は、次の処置をしてください。
処置をしても異常がある場合は、ガス販売事業者に連絡してください。

- 13 -《正しい取付け場所について》※1：爆発は、空気とガスが一定範囲で混合した場合に起こる可能性があります。その範囲を爆発限界といい、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。

《付属品》

①簡易点検
監視時に点検/警報停止スイッチを３秒以上（５秒未満）押すことで警報器が正常に動作しているか点検できます。
「ピッピッ」と鳴動し、警報履歴表示の動作後、警報器が正常であれば「正常です」と鳴動します。

注意

11. 取付位置

電※警報履歴表示機能を備えています。
詳しくは、『3．警報器の機能について』を参照してください。

【YF-005NV】■施工される方へ

9. 仕様●取付木ネジ（1本）

日常点検は、白（電源/常夜灯）ランプが点灯していることを確認してください。

①警報動作確認
監視時に点検/警報停止スイッチを３秒以上押すことで警報表示、警報音を確認することができます。
「ピッピッ」と鳴動し、警報履歴表示の動作後、赤（警報）ランプが点滅し、設定されている警報音が約5秒間鳴動します。

- 12 -（キリトリ線）

費【YF-005N,YF-005N（D）】

６-1 日常点検- 11 -

YF-005N

7. 異常と思った場合の処置

６-3 点検/警報停止スイッチによる点検●付属の点検ガス以外のもの（ガスライター、ライター型点検ガスなど）は、絶対に使用しないでください。
故障の原因になります。
●小さなお子さまのいるご家庭では安全のために、お子さまの手の届かない場所に保管してください。
●直射日光、高温、火気をさけて保管してください。

- 10 -

消６. 点検方法《点検ガスの取扱いについて》注意

警報音が鳴っている間は、下記の事項を必ず守ってください。
火や火花により、もれたガスに引火して爆発する危険があります。

赤（警報）①もれたガスの濃度が警報設定値（LPガスの爆発 ランプ
下限界の1/100〜1/4）に達すると、赤（警報） 点滅
ランプが点滅し、警報音が鳴り始めます。

ピッポッ
ピッポッ

ランプ点滅

おねがい

４-2 ガスもれを検知した場合

赤（警報）
ランプ
点滅

②警報器周囲のガス濃度が規定値以下になる 赤（警報）と赤（警報）ランプの点滅や警報音が止まる。 ランプ点滅※警報の原因が分かっている場合は、電源プ 点検/警報
ラグを抜かずに点検/警報停止スイッチを 停止スイッチ
押してください。約1分間警報音を停止することができます。
赤（警報）※赤（警報）ランプの点滅は止まりません。

③ガス販売事業者に連絡する。
警報音が鳴りやまない場合は、ただちにガス販売
事業者に連絡してください。

〈注意〉※YF-005NVは電源を入れてから「正常です」と鳴るまでの間はガスがかかっても作動しません。
※警報器の周囲にガスが存在していた場合や長期間通電しないまま放置されていた場合などには、電源投入後鳴動することがあります。
※電源投入後、1分たっても鳴りやまなければ故障が考えられますので、お求めのガス販売事業者に連絡してください。

②ガスが警報設定値以下になると警報音が鳴りやんで白（電源/常夜灯）ランプが点灯し監視状
態に戻ります。

①窓を開けて換気する。
窓やドアを開けて自然換気してください。

②窓を開けて換気する。
窓やドアを開けて自然換気してください。
ガスが無くなれば、警報音が停止します。

白（電源/常夜灯）
ランプ点灯
ピー

スプレー式殺虫剤、ヘアスプレーなどで警報音が鳴り、赤（警報）ランプが点滅している場合は、次の手順で処置してください。

①ガス栓や器具栓を閉める。
燃焼器具のガス栓や器具栓を閉め、ガスの元栓を閉めてください。

【YF-005N,YF-005N（D）】 【YF-005NV】③交換期限切れお知らせ機能 ③交換期限切れお知らせ機能の設定表
示後、起動音「ピー」が鳴り、その後の設定表示後、監視状態に「正常です」と鳴動し監視状態に入る。
入る。
白（電源/常夜灯）
ランプ1回〜2回消灯

５-2 ガスもれが無いのに警報音が鳴った場合- 19 -