［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方３号機硫酸第一鉄溶解タンクまわりの溢水について
27.11.10
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
異常の概要 発生日時
発生場所
種類

有・
無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 － ]２７年１０月５日１２時３０分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
10 月５日(月)13 時 10 分、四国電力(株)から、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 伊方発電所３号機において、10 月５日(月)11 時 58 分に硫酸第一鉄注入装置の異常を示す信号が発信したため、保修員が現地を確認したところ、同 12 時 30 分に硫酸第一鉄溶液がタンクからオーバーフローしていることを確認した。
２ 硫酸第一鉄溶液は建屋の中に留まっており、発電所外への漏出はない。
３ 詳細については調査中である。
［その後の状況等］
10 月５日(月)20 時 40 分、四国電力(株)から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ 調査の結果、硫酸第一鉄溶解タンクにおいて硫酸第一鉄を水で溶かすための注水作業中に硫酸第一鉄溶解タンクの水位計の指示上昇が止まり、注水状況の確認をしていたところ、当該水位計の指示が急上昇するとともにオーバーフローしていたことを確認した。なお、硫酸第一鉄溶解タンクへの補給水弁を閉止し、オーバーフローは停止している。今後、硫酸第一鉄溶解タンクの水位検出部の詳細点検を実施する。
２ また、オーバーフローした硫酸第一鉄溶液が排水枡の排水不良により防液堤内に溜まっていたことから、当該排水枡の点検を実施する。
３ 硫酸第一鉄溶解タンクからオーバーフローした硫酸第一鉄溶液はタービン建屋常用排水ピットへ流入および拭き取りにより全量（約 80 リットル）を回収しており、今後、総合排水処理装置にて処理する。
［復旧の状況等］
10 月 27 日(火)15 時 53 分、四国電力(株)から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ その後、硫酸第一鉄溶解タンクの水位検出部および排水枡の点検を実施した結果、水位検出部に異常はなく動作状態も良好であったが、排水枡に詰まりが見られたことから、詰まっていた固形物を除去した。
２ また、事象発生から 10 月 27 日(火)までの間、硫酸第一鉄溶解タンク上部より

目視で水位を確認しながら硫酸第一鉄を水で溶かすための注水作業により、当該タンクの水位計の動作状況を確認した結果、当該タンクの水位計に異常のないことを確認した。
３ 今後引き続き、硫酸第一鉄溶解タンクの水位計の指示上昇が止まった原因および排水枡が詰まった原因について調査する。
４ 本事象によるプラントへの影響および環境への影響はない。
県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、復旧の状況等を確認しております。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力運転中（出力運転中（出力通常値通常値［事故発生時の状況］％） ・停止中％） ・停止中％） ・停止中
・異常値
・異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象

等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成 ２７年 １０月５日（月）１３時１０分

発

信 者

伊方発電所

当該機

号 機

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)

佐藤(定格出力)発生時 1.号機出力
MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 2. 第１３回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・発生状況
概要地

震

１．発生日時：１０月５日１２時３０分頃

２．場

所：

３号機

３．状

況：・ その他

タービン建屋地下 1 階（管理区域外）

伊方発電所３号機は定期検査中のところ、本日１１時５８分に、硫酸第一鉄注入装置の異常を示す信号が発信しました。
現地確認したところ、１２時３０分に硫酸第一鉄溶液がタンクからオーバーフローしていることを保修員が確認しました。
硫酸第一鉄溶液は建屋の中に留まっており、発電所外への漏出はありません。
現在、詳細を調査しております。
本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成 ２７年 １０月５日（月）２０時４０分

発信 者

伊方発電所

当該
機

号 機

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)

佐藤(定格出力)

発生時 1.号機出力
MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 2. 第１３回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地

震１．発生日時：１０月５日１２時３０分頃

２．場

所：

３号機

３．状

況：・ その他

タービン建屋地下 1 階（管理区域外）

伊方発電所３号機は定期検査中のところ、本日１１時５８分に、硫酸第一鉄注入装置の異常を示す信号が発信しました。
現地確認したところ、１２時３０分に硫酸第一鉄※溶液がタンクからオーバーフローしていることを保修員が確認しました。
硫酸第一鉄溶液は建屋の中に留まっており、発電所外への漏出はありません。
現在、詳細を調査しております。
[第１報にてお知らせ済み]

発生状況
概
要

調査の結果、硫酸第一鉄溶解タンクにおいて硫酸第一鉄を水で溶かすための注水作業中に硫酸第一鉄溶解タンクの水位計の指示上昇が止まり、注水状況の確認をしていたところ、当該水位計の指示が急上昇するとともにオーバーフローしていたことを確認しました。なお、硫酸第一鉄溶解タンクへの補給水弁を閉止し、オーバーフローは停止しています。今後、硫酸第一鉄溶解タンクの水位検出部の詳細点検を実施します。
また、オーバーフローした硫酸第一鉄溶液が排水枡の排水不良により防液堤内に溜まっていたことから、当該排水枡の点検を実施します。
硫酸第一鉄溶解タンクからオーバーフローした硫酸第一鉄溶液はタービン建屋常用排水ピットへ流入および拭き取りにより全量（約８０リットル）を回収しており、今後、総合排水処理装置にて処理します。
本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。
※硫酸第一鉄原子炉補機冷却器細管の腐食を防止するため、冷却海水へ微量を連続注入している薬品。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第３報）
発信年月日

平成 ２７年 １０月２７日（火）１５時５３分

発信 者

伊方発電所

当該
機号 機

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)

佐藤(定格出力)発生時 1.号機出力
MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 2. 第１３回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地

１． 発生日時：

１０月５日１２時３０分頃

２．場

３号機

所：

震・ その他

タービン建屋地下 1 階（管理区域外）

３．状

況：
伊方発電所３号機は定期検査中のところ、１０月５日１１時５８分に、硫酸第一鉄注入装置の異常を示す信号が発信しました。現地確認したところ、１２時３０分に硫酸第一鉄※溶液がタンクからオーバーフローしていることを保修員が確認しました。
硫酸第一鉄溶液は建屋の中に留まっており、発電所外への漏出はありません。
現在、詳細を調査しております。
[第１報にてお知らせ済み]

発生状況
概
要

調査の結果、硫酸第一鉄溶解タンクにおいて硫酸第一鉄を水で溶かすための注水作業中に硫酸第一鉄溶解タンクの水位計の指示上昇が止まり、注水状況の確認をしていたところ、当該水位計の指示が急上昇するとともにオーバーフローしていたことを確認しました。なお、硫酸第一鉄溶解タンクへの補給水弁を閉止し、オーバーフローは停止しています。今後、硫酸第一鉄溶解タンクの水位検出部の詳細点検を実施します。また、オーバーフローした硫酸第一鉄溶液が排水枡の排水不良により防液堤内に溜まっていたことから、当該排水枡の点検を実施します。
硫酸第一鉄溶解タンクからオーバーフローした硫酸第一鉄溶液はタービン建屋常用排水ピットへ流入および拭き取りにより全量（約８０リットル）を回収しており、今後、総合排水処理装置にて処理します。
[第２報にてお知らせ済み]
その後、硫酸第一鉄溶解タンクの水位検出部および排水枡の点検を実施した結果、水位検出部に異常はなく動作状態も良好でしたが、排水枡に詰まりが見られたことから、詰まっていた固形物を除去しました。
また、事象発生から本日までの間、硫酸第一鉄溶解タンク上部より目視で水位を確認しながら硫酸第一鉄を水で溶かすための注水作業により、当該タンクの水位計の動作状況を確認した結果、当該タンクの水位計に異常のないことを確認しました。
今後引き続き、硫酸第一鉄溶解タンクの水位計の指示上昇が止まった原因および排水枡が詰まった原因について調査します。
本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。
※硫酸第一鉄原子炉補機冷却器細管の腐食を防止するため、冷却海水へ微量を連続注入している薬品。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

排水枡

Ｍ

投入ホッパー

タービン建屋常用排水ピットへ

LIS

水位低警報

水位高警報発信

防液堤

硫酸第一鉄溶解タンク水位計

LOHI

補給水弁

２次系純水

硫酸第一鉄溶解タンク概略図

硫酸第一鉄溶解タンク３号

オーバーフローライン

攪拌機

伊方３号機

使用済
燃料

使用済燃料ピット○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

充てんポンプＭ

余熱除去冷却器

緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。
○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

雑固体焼却設備
焼却炉○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

（ 高圧 タービ ン へ ）格納容器スプレイ

原子炉格納容器＜管理区域内＞○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

低圧給水加熱器○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

発電機

循環水ポンプ★

硫酸第一鉄溶解タンクまわりの溢水主給水ポンプ

高圧給水加熱器

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

復水ポンプ

低圧タービン○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

放水口

取水口

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]

高圧タービン

：管理区域：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]［凡例］

伊方発電所 基本系統図

硫酸第一鉄
溶解タンク

オーバーフロー配管

排水枡

排水経路

溢水の状況

オーバーフローライン

床面から約１センチ高さまで溢水

Ａ視

硫酸第一鉄溶解タンクエリア

硫酸第１鉄溶解タンク３号

ポンプ
架台

Ａ視
排水枡

防液堤

用語の解説○硫酸第一鉄注入装置
配管等の海水による腐食を防止するため、１次系補機や２次系補機へ冷却水を送る海水系統等へ硫酸第一鉄を注入している装置。

○硫酸第一鉄溶解タンク
硫酸第一鉄を脱塩水で溶解し、希釈、均一化するタンク。

○補給水弁
硫酸第一鉄溶解タンクへ脱塩水を供給する配管に設置している開閉する弁。

○タービン建屋常用排水ピット
タービン建屋で発生する排水を総合排水処理装置へ移送するまで一時的に貯留する貯水槽。

○総合排水処理装置
発電所の管理区域外（タービン建屋、純水装置、総合事務所等）から排出される一般排水を浄化する設備。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成27年10月5日（月）（単位：ナノグレイ／時）
測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値
測定局
時刻 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 降雨時 降雨時以外
モニタリングステーション（九町越） 17
1717171743
19モニタリングポスト伊方越
17171718183919
愛 モニタリングポスト九町
2221212121
44
25
モニタリングポスト湊浦
171716171634
17媛
モニタリングポスト川永田
22222222
2344252526
2624244827
県 モニタリングポスト豊之浦
モニタリングポスト加周
2726
26272657
29
モニタリングポスト大成
1515151515
41
17－－－－－
37
18
四 モニタリングステーション
151515141540
17
国 モニタリングポストNo.1
電 モニタリングポストNo.2
1413
1414
1439
16
力 モニタリングポストNo.3
1312131313
3915㈱ モニタリングポストNo.4
14141414143916(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（平成25、26年度※）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
※豊之浦局は平成26年２月13日から、加周局は平成26年３月５日から、大成局は平成26年２月24日から局舎の移設を行ったため、移設完了後から平成27年３月までの測定値をもとに算出しています。

2

環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然放
射線

環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
約20ナノグレイ／時×24時間×365日×0.8÷1,000,000
0.140

人
工
放
射
線

0.1

1100100.05

0.66.9

胸のⅩ線集団
検診（１回）

胃のⅩ線集団検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

ミリシーベルト50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）