FPWSシリーズ

定格絶縁電圧AC DC600V～800V
定格通電電流16A～22A【特長】● 保護等級IP2Xのフィンガープロテクション構造ですのでカバーは不要● 本体、側板はUL規格認定樹脂の採用により高難燃性（UL94V-0）● 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能【一般仕様】
標準使用状態
保存温度
温度上昇
絶縁抵抗
商用周波耐電圧
準拠規格
保護等級

【材質】
周囲温度 －25℃～+60℃（氷結又は、結露しないこと）
相対湿度 45～85％－40℃～+105℃（氷結又は、結露しないこと）
導電金具の温度上昇値35℃以下
各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上（DC500Vメガにて）3000V/１分間
JIS C 8201-7-1
NECA C 2811
（旧JIS C 2811）
IP2X

本体
導電板
端子ネジアップ座金スプリング
側板
記名板

変性PPE
（黒） UL94V-0
黄銅（Niメッキ）
鉄（Znメッキ 三価クロメート）
鉄（Znメッキ 三価クロメート）
SUS
変性PPE
（黒） UL94V-0
PVC（白）

特長
【定格】
形式

FPWS-10

FPWS-20定格絶縁電圧AC DC600V

AC DC800V

適合電線

0.75～1.25㎟

1.25～2㎟端子ネジ

M3×7.3L ±ナベセムス

項目

定格通電電流接続可能電線及び最大電流

締付トルク

16A

22A

0.75㎟－11A
1.25㎟－16A

1.25㎟－16A
2㎟－22A

M3.5×7.3L ±ナベセムス

0.5～1.2N・m

0.8～1.4N・m【海外規格認定品としての定格】 周囲温度：－25℃～＋60℃
耐電圧：2200V/1分間

形式

海外規格仕様

FPWS-10定格絶縁電圧（V） 定格通電電流（A） 適合電線：
（AWG）
より線

UL / cUL仕様定格FPWS-20

AC DC600

1620～1620

18～14

ファイルNo.
E113585※上記はいずれもより線使用、圧着端子接続による値です。ご使用の際は、圧着端子、及びケーブルはそれぞれ規格認定品をご使用ください。

【レールへの取付け取外し方】● 中間板取付け方法● 中間板取外し方法

一括でセットできる極数は1P～10Pまでです。

➡

➡

⇦➡

⇦

⇦ 箇所に片方の足を傾 ⇦ 方向に押し付けなが ➡ 方向に完全に押さえけてレールに引っ掛ける。ら ➡ 方向に押さえ込む。込みセット完了。

①連結されている端子を1Pずつ横にずらす。

②1Pを斜めに傾ける。

③片側のレールへ押すようにして取りはずす。

④取外し完了。

FPWSシリーズ

FPWS-10 M3 / 1.25㎟，16A

適合アクセサリー【側板】

FPWS-1E【寸法図】

質量 約14g

標準価格：85円（税抜）
販売単位：10セット
【記名板】

M-1LE

質量 約6g

標準価格：44円（税抜）
販売単位：50本【レール】(1m)

DAV4-1000

質量 約16g

質量 約191g

標準価格 178円 / 個（税抜・販売単位：50）【止め金具】

HDV-4【一般仕様】
電線サイズ/定格通電電流
定格絶縁電圧
端子ネジ
締付トルク

質量 約27g

0.75㎟－11A/1.25㎟－16A
AC DC600V
M3×7.3L ±ナベセムス
0.5～1.2N・m

標準価格：113円（税抜）
販売単位：10個※詳細はP429参照

適合圧着端子【海外規格仕様】
電線サイズ
定格絶縁電圧定格通電電流

標準価格：957円（税抜）
販売単位：100本

適合ショートバー

UL／ cUL仕様定格
AWG20～16(より線）
AC DC600V
16A

SB7A-□ SBR7A-□ BB7A-□ BBR7A-□※詳細はP435参照

レール式 組端子台〈組立完成品〉【注文形式】【寸法図】

FPWSL-10-□U
ユニット数（販売単位：1）【構成部品】
中間板
側板
記名板
レール止め金具

FPWS-10
FPWS-1E
M-1LE
DAV4HDV-4【寸法表】※レール寸法はP450参照
ユニット数Ｕ 1
端子台全長Ｌ 162345678910111223303744515865727986

93 100 107 114

レール全長A 60

60808080 100 100 100 120 120 140 140 140 160 160

取付ピッチB

5050707070909090 110 110 130 130 130 150 150

ユニット数Ｕ161718192021222324252627132814291530

端子台全長Ｌ 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219

レール全長A 160 180 180 180 200 200 200 220 220 220 240 240 240 260 260
取付ピッチB 150 170 170 170 190 190 190 210 210 210 230 230 230 250 250

端子台全長 Ｌ＝ 端子幅（7㎜）× ユニット数（U）＋ 側板2枚（9㎜）
記名板の長さ ＝ 端子幅（7㎜）× ユニット数（U）FPWSシリーズ

FPWS-20 M3.5 / 2㎟，22A

適合アクセサリー【側板】

FPWS-1E【寸法図】

質量 約14g

標準価格：85円（税抜）
販売単位：10個
【記名板】

M-1LE

質量 約6g

標準価格：44円（税抜）
販売単位：50本【レール】(1m)

DAV4-1000

質量 約18g

質量 約191g

標準価格 201円 / 個（税抜・販売単位：50）【止め金具】

HDV-4【一般仕様】
電線サイズ/定格通電電流
定格絶縁電圧
端子ネジ
締付トルク

質量 約27g

1.25㎟－16A/2㎟－22A
AC DC800V
M3.5×7.3L ±ナベセムス
0.8～1.4N・m標準価格：113円（税抜）
販売単位：10個※詳細はP429参照

適合圧着端子【海外規格仕様】
電線サイズ
定格絶縁電圧定格通電電流

標準価格：957円（税抜）
販売単位：100本

適合ショートバー

UL／ cUL仕様定格
AWG18～14(より線）
AC DC600V
20A

SB8A-□ SBR8A-□ BB8A-□ BBR8A-□※詳細はP435参照

レール式 組端子台〈組立完成品〉【注文形式】【寸法図】

FPWSL-20-□U
ユニット数（販売単位：1）【構成部品】
中間板
側板
記名板
レール止め金具

FPWS-20
FPWS-1E
M-1LE
DAV4
HDV-4

【寸法表】※レール寸法はP450参照
ユニット数Ｕ 1
端子台全長Ｌ 1723456789101125334149576573818997 105 113 121 129

レール全長A 60608080 100 100 100 120 120 140 140 140 160 160 180

取付ピッチB50507070909090 110 110 130 130 130 150 150 170

ユニット数Ｕ16171819202122232425261227132814291530

端子台全長Ｌ 137 145 153 161 169 177 185 193 201 209 217 225 233 241 249

レール全長A 180 180 200 200 220 220 220 240 240 260 260 260 280 280 300
取付ピッチB 170 170 190 190 210 210 210 230 230 250 250 250 270 270 290

端子台全長 Ｌ＝ 端子幅（8㎜）× ユニット数（U）＋ 側板2枚（9㎜）
記名板の長さ ＝ 端子幅（8㎜）× ユニット数（U）