スマートグリーン潅水システム
SGI コントローラ

取扱説明書

型式

SGI-400

製造・販売元

Ver. T21100

もくじ
お使いになる前に□ 使用上の注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 ページ□ 各部の名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 ページ□ 起動画面（電源 ON 時） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 ページ□ メインパネル画面（運転モード） ・・・・・・・・・・・・・・・・5 ページ

基本の設定□ 日時の設定（設定値の保存について） ・・・・・・・・・・・・・・6 ページ□ かん水系統の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 ページ□ 季節（年間タイマー）の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 ページ□ 各季節の曜日（週間タイマー）の設定 ・・・・・・・・・・・・・・9 ページ□ 各季節のかん水時間の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 ページ□ 系統別のかん水継続時間の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・11 ページ

センサを活用する設定□ 節水機能の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 ページ
土壌水分センサ設定値の参考一覧表（節水用） ・・・・・・・・・13 ページ□ 土壌水分センサによる緊急（追加）かん水の設定 ・・・・・・・・14 ページ
土壌水分センサ設定値の参考一覧表 （緊急かん水用） ・・・・・・15 ページ□ 流水状況による警報の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 ページ
流水状況による警報判定値の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・17 ページ□ 土壌水分値による警報の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・18 ページ□ 警報の解除方法と警報メール画面 ・・・・・・・・・・・・・・・19 ページ

データの定期送信の設定□ データの定期送信の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 ページ
定期送信データの受信例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 ページ□ メール送信先携帯番号の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・23 ページ

その他の設定・方法□ ロック機能の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 ページ□ 手動かん水の方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 ページ□ かん水の強制停止の方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 ページ

困ったとき□ よくあるご質問 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 ページ□ 故障かな？ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 ページ□ 別売りオプション品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29 ページ□ 仕様表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 ページ□ 保証書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 ページ[１]この度は当社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
以下に使用上の注意事項を記載しております。製品を安全にお使いいただくため、十分ご理解の上、正しくご使用下さい。

使用上の注意事項！ 警告（誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの）◆本製品は自動潅水制御のためのコントローラです。違う目的で使用しないで下さい。
◆本製品を改造して使用しないで下さい。
◆AC100V 以外の電源は使用しないで下さい。
◆濡れた手や汚れた手で作業しないで下さい。
◆本製品及び周辺機器の取り付けや取り外しは、元電源を切ってから行って
下さい。

！ 注意

（誤った取扱いをしたときに、軽傷または物的損害に結びつく可能性のあるもの）◆使用する電源に電気的ノイズ等がないことを確認して設置して下さい。
◆工事・点検・停電時には必ず漏電遮断器を OFF にして下さい。
◆本製品に落下などによる強い振動や衝撃を与えないで下さい。
◆本製品に水や金属粉がかからないようにして下さい。
◆本製品を屋外で設置する場合には、防水・防塵のケースに入れて下さい。
◆元電源は漏電遮断器と接続して下さい。
◆電磁弁やセンサ類などの周辺機器は当社指定（推奨）のものを使用して下さい。
◆他の電化製品から離して設置して下さい。
◆以下のような場所では使用しないで下さい。
・温度が+50℃以上もしくは-10℃以下の場所
・湿度が 80％以上の場所
・振動、大きな衝撃、油煙、湯気、異常なノイズ、ほこり、結露などがある場所◆配管などの凍結が予測される場所では、ラッキングや水抜き等の対策を行って下さい。
◆定期的に清掃・点検などのメンテナンスを行って下さい。

[２]

各部の名称14)ヒューズ交換用ホルダー1)表示(設定)画面2)画面切替ダイヤル5)手動かん水ボタン
4)設定値の増減ボタン

6)電磁弁出力コネクタ(電磁弁①～④)3)カーソル移動ボタン

11)温湿度センサコネクタ
8)フローセンサコネクタ

7)雨センサコネクタ

12)流水量センサコネクタ

13)メール送信ユニットコネクタ

9)警報出力コネクタ(警報出力①, ②)10)土壌水分センサコネクタ1）表示(設定)画面・・・・・・・・・・・・・メイン パネル、画面 01～画面 22 を表示
2）画面切替ダイヤル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・表示(設定)画面の切替え
3）カーソル移動ボタン・・・・・・・・・・表示(設定)画面におけるカーソル位置の移動
4）設定値の増減ボタン・・・・・・・・・・・・・表示(設定)画面における設定値の変更
5）手動かん水ボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・手動かん水時の実行ボタン
6）電磁弁出力コネクタ・・・・・・・・・・・・・・・(最大 4 チャンネルまで接続可能)
7）雨センサコネクタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1 チャンネル接続可能)
8）フローセンサコネクタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1 チャンネル接続可能)
9）警報出力コネクタ・・・・・・・・・・・・・・・・(最大 2 チャンネルまで接続可能)
10）土壌水分センサコネクタ・・・・・・・・・・・・・・・・・(1 チャンネル接続可能)
11）温湿度センサコネクタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1 チャンネル接続可能)
12）流水量センサコネクタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1 チャンネル接続可能)
13）メール送信ユニットコネクタ・・・・・・・・・・・・・・・(1 チャンネル接続可能)
14）ヒューズ交換用ホルダー・・・・・・・・・・・・・・・・ガラス管ヒューズを収納[３]

起動画面（電源 ON 時）
電源を入れると次のような画面が表示されます。

画面切替ダイヤルを回すと起動し、次のように画面が移り変わります。
（何もしない場合でも、10 秒後に自動で起動します。
）

起動開始画面（2 秒間）

メモリー（設定値）読み込み画面（2～3 秒間）※メモリー読み込み中は電源を切らないで下さい。
設定値が初期値に戻ってしまうことがあります。

[４]メイン パネル画面（運転モード）
メインパネル画面（運転モード）は現在のかん水状況や各センサ状況を表示します。
日付・曜日

現在時刻

流水量の表示かん水状況の表示

表示
カン水：―――

土壌水分センサ状況の表示

かん水状況

表示

かん水停止時カン水：No.1～4

各系統のタイマーかん水時

キンキュウ：1～4

各系統の緊急かん水時

シュドウ：1～4

雨センサ状況の表示

水リョウ：○○ℓ

流水状況
流水量センサを接続した
時の流水量（ℓ/分）表示
フローセンサを接続しフロー：カンチ

各系統の手動かん水時

流水を感知した時表示

土壌水分センサ状況表示

雨センサ状況

水分センサ：―――

5％未満、未接続、故障時

アメ：―――

通常時(降雨なし)、未接続

水分センサ：○○％

土壌水分値(％)を表示

アメ：カンチ

降雨を感知した時＜運転モードへ自動復帰＞
ダイヤルやボタンの操作がない場合、5 分後に自動的にメインパネル画面（運転モード）に移動します。運転モードへの移行し忘れがありません。

＜エコモード＞表示(設定)画面を消灯し消費電力を抑えます。メインパネル画面（運転モード）でダイヤルやボタンの操作がない場合、5 分経過するとバックライトが消灯し、さらに５分経過すると画面表示が消えます。
ダイヤル操作やセンサの作動、またはタイマーかん水などが行われると、表示(設定)画面が点灯します。
※かん水が始まると、右記のようにかん水
時間（○分○秒）が表示されます。

[５]

画面 01：日時の設定

1

画面を 01 に合わせる

2

カーソルを変更したい項目に合わせる

3

日時を合わせる※使用環境によって時刻が進んだり遅れたりすることがあります。

設定値の保存について
各項目の設定を選択後、画面切替ダイヤルで表示(設定)画面を切替えると、自動的に設定値が保存されます。また表示(設定)画面の切替えがなくても、5 分後に自動的に「メイン パネル」に移動し設定値が保存されます。
画面 22 を除く、すべての表示(設定)画面 01～21 で同様に設定値が保存されます。

[６]

画面 02：かん水系統の設定

1

画面を 02 に合わせる

2

カーソルを変更したい項目に合わせる

3

使用する系統を ON にする※使用しない系統は「OFF」にして下さい。

注意ポイント※全系統を「OFF」にすることは出来ません。
右記のように《エラー》が表示されます。

[７]

画面 03：季節（年間タイマー）の設定※すべての系統が自動的に同様の設定になります。

1

画面を 03 に合わせる

2

カーソルを変更したい項目に合わせる

3

季節の始まりの月を決める※各季節は選択した月の１日から始まります。

注意ポイント※各季節の開始月は逆順や同じに設定出来ません。
設定値に誤りがある場合、右記のように《エラー》が表示されます。

[８]

画面 04、画面 06、画面 08、画面 10：各季節の曜日(週間タイマー)の設定※すべての系統が自動的に同様の設定になります。

1

画面を設定したい季節に合わせる※画面 04:春、06:夏、08:秋、10:冬

2

カーソルを変更したい曜日に合わせる

3

かん水したい曜日に「

[９]

」をつける

画面 05、画面 07、画面 09、画面 11：各季節のかん水時間の設定※すべての系統が自動的に同様の設定になります。

1

画面を設定したい季節に合わせる※画面 05:春、07:夏、09:秋、11:冬

2

カーソルを変更したい項目に合わせる

3

かん水時間及びかん水開始時刻を決める※かん水時間（1～90 分、1 分刻み）
※かん水開始時間（正時刻み）※系統ごとのかん水時間の調整は画面 12（11 ページ）で出来ます。
※各系統のかん水はリレー方式で順番に実行されます。

使用例
上記３の画面設定でかん水系統 No.1、2 を「ON」の場合、かん水時間は下図の通りです。

時間
かん水時間
※かん水時間が重複する場合、先の回のかん水がすべての系統で行われ、後の回のかん水はすべての系統がキャンセルされます。

[１０]

画面 12：系統別のかん水継続時間の設定

1

画面を 12 に合わせる

2

カーソルを変更したい系統に合わせる

3

時間比率を 100％～5％から決める※設定したかん水継続時間（10 ページ）に対し、100％～5％（5%ずつ増減）のかん水継続時間が実行されます。

使用例
上記 3 の画面設定の場合、かん水時間は下図の通りです。
（その他の設定は、10 ページの「使用例」の設定を引き継ぐ）

時間
かん水時間
※かん水継続時間が比率の変更によって 1 分未満になる場合、1 分間かん水が行われます。

[１１]

画面 13：節水機能の設定
雨センサや土壌水分センサによって、降雨時や土壌湿潤時にタイマーかん水を停止する機能です。（別途、専用オプション品の雨センサ、土壌水分センサを接続して下さい）

1

画面を 13 に合わせる

2

カーソルを変更したい項目に合わせる

3

各センサの設定を決める※土壌水分センサの設定は OFF もしくは 35%～99％です。
※土壌水分センサの値が設定値以上の場合にはタイマーかん水を開始しません。
※センサを接続しない場合は、「OFF」に設定して下さい。

注意ポイント※タイマーかん水が行われている最中は、雨センサが降雨を感知したり、土壌水分センサの値
が設定値を超えたりした場合でもタイマーかん水は停止しません。
※土壌水分センサの値は、土壌の種類や締固め方、取り付け位置などによって異なります。土壌水分センサを設置する現場の状況に合わせて設定値を選択して下さい。

[１２]

土壌水分センサ設定値の参考一覧表（節水用）
節水判定用の設定値は、圃場容水量を表す pF1.5～1.8 に調整したサンプル土壌に、
土壌水分センサ（型番：WD-3-５Ｙ）を挿入して得られた体積含水率（SGI 土壌水分値）を基に設定しています。

土壌の種類

節水判定用の設定値（商品名）

SGI 土壌水分値（％）

黒土（関東ローム表層土）

55

山砂（産地：愛知県豊田地区）（34）※

ヤシガラ粉末（ココピート）60

黒土７：真珠岩パーライト 354

山砂 3：バーク 1：真珠岩パーライト 1

39

ビバソイル

41

FD ソイル40

プライムソイル（33）※

ラピュタソイル（35）※

ツルパワーソイル

57

GTP ソイル

60※「山砂」「プライムソイル」「ラピュタソイル」は水はけが良すぎるので、節水設定は避けて下さい。
※上記の設定値は参考値です。土壌水分センサを設置する現場の状況に合わせて設定値を選択して下さい。

pF の測定条件・・・「山中式風乾細土容積重測定装置」に 100ml 円筒管を装着し、圧力が加わらないように試料を静かに入れ、５cm の高さから 10 回落下を繰り返して試料を充填したものを用いた。

[１３]

画面 14：緊急（追加）かん水の設定
タイマーかん水だけでは土壌の水分が足りず乾燥してしまった場合に、緊急(追加)でかん水し、植物が枯れるリスクを軽減します。
（別途、専用オプション品の土壌水分センサを接続して下さい）

1

画面を 14 に合わせる

2

緊急かん水の設定値を決める※センサの設定は OFF もしくは 10%～60％です。
※センサの値が設定値未満の場合に緊急かん水を行います。
※センサを接続しない場合は、「OFF」に設定して下さい。

注意ポイント※緊急かん水の判定は表示(設定)画面の点灯時及び毎正時に行います。
※緊急かん水は、設定したタイマーかん水（10、11 ページ）と同様の条件で行われ、設定値以上になるまで繰り返されます。
※土壌水分センサの値は、土壌の種類や締固め方、取り付け位置などによって異なります。土壌水分センサを設置する現場の状況に合わせて設定値を選択して下さい。

緊急かん水が行われた回数の見方
画面右下には緊急かん水が行われた積算回数が表示されます。
※回数は、電源を切ることでリセットされます。

[１４]

土壌水分センサ設定値の参考一覧表（緊急かん水用）
緊急かん水用の設定値は、生長阻害水分点を表す pF2.7～3.0 に調整したサンプル土
壌に、土壌水分センサ（型番：WD-3-５Ｙ）を挿入して得られた体積含水率（SGI
土壌水分値）を基に設定しています。

土壌の種類

緊急かん水用の設定値（商品名）

SGI 土壌水分値（％）

黒土（関東ローム表層土）

40

山砂（産地：愛知県豊田地区）

23

ヤシガラ粉末（ココピート）25

黒土７：真珠岩パーライト 3

38

山砂 3：バーク 1：真珠岩パーライト 1

21

ビバソイル

25

FD ソイル22

プライムソイル30

ラピュタソイル26

ツルパワーソイル

34

GTP ソイル32※上記の設定値は参考値です。土壌水分センサを設置する現場の状況に合わせて設定値を選択して下さい。

pF の測定条件・・・「山中式風乾細土容積重測定装置」に 100ml 円筒管を装着し、圧力が加わらないように試料を静かに入れ、５cm の高さから 10 回落下を繰り返して試料を充填したものを用いた。

[１５]

画面 15：流水状況による警報の設定
流水状況を各種センサで判定し、非常時にランプやブザー、メールによって警報を発信する機能です。（別途、専用オプション品の各種センサと、ランプやブザー、メール送信ユニットなどの出力装置を接続して下さい）※ここでは、警報の ON、OFF を設定します。判定値の設定は次の画面 16 で行って下さい。

1

画面を 15 に合わせる

2

カーソルを変更したい項目に合わせる

3

出したい警報を「ON」にする※水不足とは、かん水時に水が流れない場合を表します。
※漏水とは、かん水時以外のときに水が流れている場合を表します。
※センサを接続しない場合は、「OFF」に設定して下さい。

警報装置の動作確認
テスト発信を「ON」にすると、直後に警報(ランプ/ブザー)が発信されます。
「OFF」にすると停止します。
※メールの送信テストの方法は 23 ページをご覧下さい。

[１６]

画面 16：流水状況による警報判定値の設定
フローセンサもしくは流水量センサの警報判定値を設定します。
（別途、専用オプション品のフローセンサもしくは流水量センサと、ランプやブザー、メール送信ユニットなどの出力装置を接続して下さい）※画面 15 で警報発信の ON/OFF 設定を確認して下さい。

3

1

画面を 16 に合わせる

2

カーソルを変更したい項目に合わせる「スイリョウℓ」を選んだ場合「フローセンサ」を選んだ場合各系統の警報発信の基準を決める

設定はありません※設定範囲は 0.5～50ℓ/分です。
※センサの値が設定値未満の場合に警報を発信します。

フローセンサと流水量センサの違い
フローセンサ・・・流水の有無を感知し警報を出力します。
流水量センサ・・・流水量を測定します。フローセンサではわからない小さな異常に気付けます。またメール送信ユニットを接続すると、日々のかん水量を確認することが出来ます。

[１７]

画面 17：土壌水分値による警報の設定
土壌水分状況を土壌水分センサで判定し、警報を発信します。
（別途、専用オプション品の土壌水分センサと、ランプやブザー、メール送信ユニットなどの出力装置を接続して下さい）

1

画面を 17 に合わせる

2

カーソルを変更したい項目に合わせる

3

警報の「ON」「OFF」、設定値を決める※判定値の設定は OFF もしくは 10～60％です。
※センサの値が設定値未満の場合に警報を発信します。
※土壌水分センサを接続しない場合は、「OFF」に設定して下さい。

警報装置の動作確認
テスト発信を「ON」にすると、直後に警報(ランプ/ブザー)が発信されます。
「OFF」にすると停止します。
※メールの送信テストの方法は 23 ページをご覧下さい。

[１８]

警報の解除方法と警報メール画面
警報が発信されるとメインパネルには「ケイホウ」、画面 15、17 には「ハッシンズミ」と、下記のように画面が表示されます。

＜警報の解除方法＞

1

画面を 15 か 17 に合わせる

2

カーソルを「ハッシンズミ」の項目に合わせる

3「OFF」にする※適切な処置を行った後、引き続き警報を利用する場合は「ON」に設定して下さい。

＜警報メール画面＞
携帯電話には下記のような画面が表示されます。

11/1（金）00:00

11/1（金）00:00

11/1（金）00:00

00000000000

00000000000

00000000000

Warning SGI-400

Warning SGI-400

Warning SGI-400

Water Flow Error

Water Flow Leak

Soil Water = 7%

＜水不足警報＞＜漏水警報＞＜土壌の乾燥＞※警報が発信されている時でも、タイマーかん水は行われます。
※手動かん水（25 ページ参照）の時でも警報は発信されます。設置時のチェックにご利用下さい。
※ランプやブザーは連続して発信されます。
※メールは警報が発信された時刻の直前の正時に毎日 1 回送信されます。

[１９]

警報発信の判定について
各センサでの警報発信の判定を行うタイミングを以下に図示します。

フローセンサ・流水量センサの場合

かん水時間

漏水の判定

10 秒
待ち時間

110 秒
待ち時間

水不足の判定漏水の判定

土壌水分センサの場合
かん水時間

60 秒 60 秒
警報の判定
正時

エコモードまでの時間（10 分） 60 秒 60 秒

60 秒

警報の判定

警報の判定

正時

正時

注意ポイント※フローセンサの場合、水不足・漏水警報の判定値は 1.5ℓ/分になります。
※流水量センサの場合、漏水警報の判定値は 0.5ℓ/分になります。
※警報は 10 秒間連続で異常を感知した場合に発信します。
※土壌水分センサによる警報は毎正時の前後 60 秒及び画面点灯時に判定します。

[２０]

画面 18：データの定期送信の設定
毎日のかん水状況をショートメールで携帯電話へお知らせする機能です。
（別途、専用オプショ
ン品の各種センサとメール送信ユニットを接続して下さい）

1

画面を 18 に合わせる

2

カーソルを変更したい項目に合わせる

3

送信の有無及び送信時間を決める※定期送信の設定時刻とかん水時間が重なると、正しい流量の情報などが得られない場合があるのでご注意下さい。
※メール送信機を接続しない場合は「OFF」にして下さい。

[２１]

定期送信データ(ショートメール)の受信例＜携帯電話の表示画面例＞
11/1（金）21:20①メール送信ユニットの電話番号

00000000000②土壌水分センサの値

Soil = 50％③トータル流水量

Total = 80L
Fri 06:00

60L

Fri 20:00

0L

定期送信時間(21 ページ参照)

R

⑤節水表示

④かん水開始設定時刻と流水量
---

OFF

---

OFF

① メール送信ユニットの電話番号
メール送信ユニットの電話番号（別途契約）が表示されます。番号を電話帳に登録
すると名前が表示されます。現場名等で登録すると便利です。

② 土壌水分センサの値
定期送信時刻直前の正時の土壌水分値(％)を表示します。
上記画面の場合、21 時の値を表示しています。
※土壌水分センサが 5％未満、未接続、故障の場合は表示されません。

③ トータル流水量（タイマーかん水 + 手動/緊急かん水 + 漏水）
定期送信時刻前の 24 時間の間に測定された流水量(ℓ/日)の合計を表示します。
タイマーかん水だけでなく、手動や緊急(追加)かん水、漏水も含まれます。

④ かん水開始設定時刻と流水量設定したかん水開始時刻（10 ページ参照）とその回の流水量(すべての系統の合算)が表示されます。
「OFF」に設定している場合は「--- OFF」と表示されます。
※定期送信時刻より前の 1 回目～4 回目が表示されます。上記画面で定期送信時刻を 19 時に設定した場合、2 回目は前日(Thu 20:00)の値が表示されます。
※停電から復帰した場合、復帰以前のデータは「--- OFF」と表示されます。
※流水量センサが接続されていない時は 0L と表示されます。

⑤ 節水表示雨センサによって節水機能が作動した場合は「R」、土壌水分センサの場合は「S」が表示されます。節水機能が作動していない場合は表示されません。
※毎月１日に前月の流水量の合計値が「Monthly Total」として定期送信の最後の行に表示されます。
ただし、停電から復帰した場合、復帰以前のデータは表示されません。

[２２]

画面 19、画面 20：メール送信先携帯番号の設定
定期送信を行う場合は送信先携帯番号を設定して下さい。

1

画面を 19 か 20 に合わせる※番号は 2 つまで設定できます。

2

カーソルを変更したい項目に合わせる

3

番号を決める※2 つの送信先に同じ番号を登録した場合、2 回メールが届きます。

テスト送信
テスト送信を行うと、下画面の様に「テスト ソウシン」が ON になり、設定した番号にメールが送られます。登録番号に間違いのないよう、必ずテスト送信で確認して下さ
い。

[２３]

画面 21：ロック機能の設定
第三者に設定内容を勝手に変更されないように、ボタン操作を無効にする機能です。

1

画面を 21 に合わせる

2

ロックの有無を決める※「ON」を選択後、5 分間放置するとロックがかかります。

注意ポイント※ロックが有効になっている場合でも、以下のことは可能です。
・画面切替ダイヤルによる各設定画面の確認
・手動かん水（25 ページ参照）

ロックの解除方法
画面切替ダイヤルを右に 3 画面、左に 2 画面、右に 3 画面の順に回す※どの画面から回し始めても、ロックの解除が出来ます。
※ロック機能が働いている時は画面に＜ボタンロック＞と表示されます。
※ロックを解除後、5 分間放置すると再びロックがは、ロックモードを「OFF」にして下さい。

[２４]

かかります。ロック機能を無効にするに画面 22：手動かん水の方法

1

画面 22 に合わせる※画面切替ダイヤルもしくは手動かん水ボタ
ンで移動できます。

2

カーソルを変更したい場所合わせる

3

かん水系統、かん水時間を決める※「ケイトウ」は ALL もしくは各系統から選択します。
※かん水時間は 1～90 分です。

4を押す

注意ポイント※「ケイトウ」には、「ALL」と画面 02 で「ON」設定した系統（7 ページ参照）のみ選択できます。
※「ALL」を選択した場合、画面 02 で「ON」に設定した系統順にかん水が行われます。
※手動かん水が終了すると、5 分後に「メイン パネル」に移動し、自動的に運転モードに復帰します。
※タイマーかん水の最中でも手動かん水が優先されます。

[２５]

画面 22：かん水の緊急停止の方法

1

画面 22 に合わせる※画面切替ダイヤルもしくは手動かん水ボタ
ンで移動できます。

2
手動かん水中の場合タイマーかん水・緊急かん水中の場合を 1 回押すを 2 回押す
画面表示の変化

画面表示の変化[２６]よくあるご質問

画面が暗くなる
エコモードです。
➧5 ページへ

系統ごとにかん水時間を変えたいときは？
➧11 ページへ？

設定の保存方法
は？
ダイヤルを回すと保存されます。

➧6 ページへ

警報のメッセージが消えない➧19 ページへ

かん水 を停 止させる
方法は？
➧26 ページへ

ボタンを押しても反応しない
ロック機能が働いています。
➧24 ページへ[２７]

故障かな？

？水が出ないこんなときお調べ下さいこうして下さい元栓は完全に開いていますか？

元栓を完全に開けて下さい
設定をもう一度見直して下さい➧7～11 ページ

かん水系統、タイマーの設定はあっていますか？
かん水時間になっても水が出な
い・かん水量が少ない

雨や土壌水分により節水になっていませんか？（雨センサや土壌水分センサによって節水機能が働いている場合があります）

かん水チューブが折れていたり詰まっていたりしませんか？
手動かん水が出来ない系統がある

画面 2 でかん水したい系統が「OFF」になっていませんか？

節水機能の設定とセンサの状態を確認して下さい➧12 ページ
かん水チューブの修理・交換を行って下さいかん水したい系統を「ON」にして下さい➧7 ページ？漏水？
こんなときお調べ下さいこうして下さい

電磁弁や配水管などが壊れていませんか？

設定をもう一度見直して下さい➧7～11 ページ
緊急かん水の設定とセンサの状態を確認して下さい➧14 ページ
必要な修理・交換を行って下さ
い

こんなとき

お調べ下さいこうして下さいブレーカーを「ON」にして下
さい

電源が入らない

ブレーカーは「ON」になっていま
すか？
ブレーカーまで電気がきていますか？

かん水系統、タイマーの設定はあっていますか？
かん水時間じゃないのに水が出る

緊急かん水が起こっていません
か？（土壌水分センサにより、緊急かん水が働いている場合があります）？機材の故障？

AC100V に接続していますか？

テスター等で確認して下さい
必要な修理、交換を行って下さい（AC100V 以外に接続すると故障する恐れがあります）

電磁弁・各センサがうまく動かない

接続方法、コネクタの差し込みは正しくされていますか？

メールが送れない

メール送信ユニットの電源は入っていますか？
カードは正しく入っていますか？
電波状況は良好ですか？

[２８]必要な修理、交換を行って下さい➧設置マニュアル参照
メール送信ユニットの電源を入れて下さいカードを正しく入れて下さい
アンテナを適切な位置に取り付けて下さい別売りオプション品

節
水

品名

降雨のときに節水したい

雨センサ

RS-6

○

○

土壌水分の値で節水や緊急
かん水を行いたい・警報を機能させたい土壌水分センサ

WD-3-5Ｙ－○

フローセンサ

RN-1○○

流水量センサ

ND20-N－○

LED

LED-R6○○

リレースイッチ（DC5V用）

○

○

メール送信
ユニット

SGI-SM 4G－○

SGI-BOX330○※

SGI-BOX440－○

SGI-BOX330SUS○※

SGI-BOX440SUS－○

AD-4CH－○

AD-8CH－○

流水の有無で警報を機異 能させたい常検
知 流水量を計測し、警報を機能させたい・日々のかん水量が知りたい

警
報LEDランプを使って現
関 警 場で異常を知らせたい係 報発
信 警報出力を無電圧接点に変換したい携帯電話にメールで異常の発生や日々のかん水量などの情報を送りたいその他

SGIコントローラを収納するボックスが欲しい

系統数を増やしたいコントローラ収納ボックス

系統数増設
ボード

型番

対応コントローラ
200
400

こんなときに※使用する端子数が少ない場合は対応可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。
この他にも電磁弁、温湿度センサ、風速計、かん水チューブなども取り扱っております。

[２９]

仕様表
項目

基本

系統数

4 系統

系統数増設ボード

4 系統用（合計 8 系統）、8 系統用（合計 12 系統）

駆動方式

電子式（CPU：32bit 120MHz）

定格使用電圧

AC100V（50-60Hz）

消費電力

待機時：6W（トランス出力時：9W）

表示部

20 文字×4 行、バックライト付液晶

運転モード

メイン画面（他画面から 5 分後に自動復帰）

使用周囲温度-10℃～50℃

サイズ

H110mm×W250mm×D75mm

重量

1520ｇ
AC24V（MAX19W）

交流（トランス）

AC12V（MAX19W）

弁制御出力

DC24V（MAX17W）

直流（スイッチング電源）

保護

DC12V（MAX16W）

停電保護（潅水設定）

メモリー保存で半永久

停電保護（時計）

10 日程度（ただし 24 時間以上通電後）

誘電雷障害防止

耐サージ 2500A（8/20μs）バリスタ内蔵

自動リセット機能（誘電雷障害等から復帰） システムフリーズ 5 秒後に電源をリセット
設定入力、潅水動作後 5 分で消灯、10 分で表示

液晶長寿命化

設定

手動

OFF

潅水季節

4 シーズン、月単位設定

潅水曜日

各シーズン毎に任意設定潅水回数

最大４回/日、正時設定

潅水時間

1～90 分/回、1 分単位設定

長期間潅水停止機能

系統ごとに ON/OFF

手動潅水

1～90 分/回、手動潅水後に運転モードへ自動復帰

雨センサ（無電圧接点：降雨時 ON）

1 チャンネル

フローセンサ（無電圧接点：かん水時 ON） 1 チャンネル
センサ入力

警報出力

付属品

土壌水分センサ（プレヒート付電圧入力）

1 チャンネル

その他センサ（水圧・pF・温度など）

1 チャンネル

流水量センサ（5V 給電付パルスカウント）

1 チャンネル

温湿度センサ（プレヒート付電圧入力）

1 チャンネル

ランプ、ﾘﾚｰｽｲｯﾁ（DC5V/MAX550mW）

2 チャンネル

ショートメール送信

接続可能

AC 電源ケーブル

1m

専用ケーブル：専用コネクタ（本体側）⇔裸線（端子台側）[３０]

2 ピン：8 本、3 ピン：2 本

本製品は正常な使用方法・使用状態で故障した場合、保証期間内は無償で修理または交換をさせていただきます。ただし本製品以外の周辺機器設備や、植物や作物などの損害、水道料、土壌流出、建物への水害などの損害賠償は保証範囲外になりますのでご了承下さい。
故障や修理、保証に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店や工事店にお申し付け下さい。

SGI コントローラ＜SGI-400＞保証書
型式
ご購入日
保証期間
お
客
様

SGI-400
月日
ご購入日から 1 年間

年

ご住所
お客様名
TEL

販
売
店

住所
会社名
TEL

下記のとおり保証いたします。
ⅰ）正常な使用方法・使用状態で故障した場合にはご購入日より１年間無償にて修理または交換いたします。
ⅱ）次の場合は保証期間内においても無償での保証は出来ません。
○落下等による破損・故障○使用上の誤り・改造等による故障○自然災害による故障 など
製造・販売元〒194-0013 東京都町田市原町田 1 丁目 2 番 3 号
TEL 042-721-1703[３１]

FAX 042-721-0944