LPガス販売事業者様用
LPガス施工業者様用

分離型自動切替式調整器
RC30RC50RC70RC100取付取扱説明書■ お願い● このたびは、矢崎の分離型自動切替式調整器（以下、調整器という）をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。 LP ガス設備の安全確保に万全を期すため工事を始める前にこの説明書を必ずお読みください。
● この取付取扱説明書は LP ガス販売事業者様、LP ガス施工業者様を対象に、調整器の取扱いについて製品概要、設置の条件、施工上 の注意事項、供給開始時点検、お客様へのご指導、維持管理、仕様の順に作成してあります。
● 液化石油ガス法（施行規則、告示、例示基準を含む）、LP ガス設備設置基準及び取扱要領（高圧ガス保安協会発行）等に定められた基準を遵守してください。
● この製品は LP ガス専用の調整器です。他の目的に絶対に使用しないでください。
● この説明書には、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

■ アフターサービス⑴ メーカー保証
製品に万一不具合が生じた場合は、製造後 1 年以内の期間に限り、メーカーが無償修理もしくは新品と交換いたします。1 年以上経過した製品は、有償修理もしくは有償交換となります。
⑵ 賠償保険
この製品が原因で事故となり損害が生じた場合、製造後 7 年以内に限り生産物賠償責任保険により補償いたします。
⑶ 交換期限設備の安全を図るため、保険有効期間内に新品と交換してください。また、性能等に異常が生じたときは、直ちに新品と交換してください。
⑷免責
次の場合、製品の無償修理又は交換及び保険の適用はできません。
1）風水害、地震などの天災や不可抗力による場合
2）誤った使用方法や、取扱上の不注意による場合
3）検査合格時の機構を変更又は改造した場合
4）その他製造元の責任とは認められない場合
5）入口配管系から侵入した異物に起因した故障（閉塞不良、ストレーナ目詰まり等）
6）LP ガス以外のガスで使用した為に発生した故障及び損傷■ その他● 保管：‌高温多湿の場所や衝撃の受けるおそれのある場所を避けてください。
また、1 年以上の在庫にならないようにしてください。

お客様ご相談窓口
全国主要拠点053(925)4511
ガス機器事業部
022(284)9114［東北］仙台03(5782)2702［関東］東京048(654)2071
埼
玉052(769)1532［中部］名 古 屋
054(283)1151
静岡
06(6458)8185［関西］大阪082(568)7802［中国］広島087(833)3335［四国］高松092(411)4834［九州］福岡011(852)2914［矢崎総業北海道販売（株）］※製品に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずにガスの供給を停止し、販売店、又は最寄りのお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
尚、当社ホームページにおいてもご案内申し上げております。
URL：http://www.yazaki-group.com
電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。と、使用者が死亡または警告 この表示を無視して誤った取扱いをする重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。
この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可注意 能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

この表示は、禁止事項を表しています。
発売元：
本社/〒108-8333 東京都港区三田 1丁目4番28号三田国際ビル17F

製造元：

株式会社神菱〒675-1322 兵庫県小野市匠台62017.010794−63−1800

RC30-36■ 製品概要●「分離型自動切替式調整器」は、使用側の LP ガス容器だけで供給圧力が維持できなくなったとき、予備側から自動的にガスを補給する機能を有する 1 次目の調整器です。

● RC30,50 は、切替レバーの向いている方が使用側になります。
● RC70,100 は、ハンドルを締め込んである方が使用側になります。ハンドルは、ストッパーに当たるまで確実に締め込んでください。不適当な締め込みは、予備側への切替不良の原因となります。
切替レバー

表示
表示

・「白」使用側の容器からガスが供給されています。
・「赤」予備側の容器からガスが補給されています（使用側の容器が空になっ   たことを示します）。

切替レバー

・「白」使用側の容器からガスが供給されています。
・「赤」予備側の容器からガスが補給されています（使用側の容器が空になっ   たことを示します）。

62250

330

交換期限シール

160

製造年月

製造年月

RC30

RC50750950

表示

表示・ 指針が赤レンジを指している時は、予備側からガスが補給されています。

製造年月

口側

入口側

150

120

製造年月

入口側
入口側

ハンドル

入口側
入口側

入口側

RC70

入口側
入口側

入口側

入口側

入口側

入口側

入・ハンドルを締め込んである方が使用側です。
・ハンドルを締め込んである方が使
入口側
・ハンドルは、ストッパーに当たるまで確実
・ハンドルは、ストッパーに当たる
入に締め込んでください。に締め込んでください。
・ハンドルを締め込んである方が使用側です。
【単位：mm】
RC100 ・ハンドルは、ストッパーに当たるまで確実・ハンドルを締め込んである方が使用・ハンドルは、ストッパーに当たるまに締め込んでください。に締め込んでください。

警告■ 設置の条件

設置については、お客様に安全・快適に LP ガスをお使いいただくために、特に下記の条件を守ってください。

警告

警告

警告

● 日常管理や容器交換が容易な場所を選定し、お客様の同意を得てから本装置を設置してください。
警告
警告● 本装置は必ず屋外に設置してください。
警告
警告
警告● 下記の場所には本装置を設置しないでください。故障や機能低下の原因となります。

■ 施工上の注意事項● 施工にあたっては、液化石油ガス設備士の有資格者が設置工事を行ってください。

警告● 調整器の入口接続部に大きな負荷がかからない様に、調整器出口側は、必ずステー等で固定してください。（調整器入口部が破損するおそれがあります。
）
警告● 取り付け姿勢は、調整器の出入口を確認の上、ガス出口を垂直（出口下側）に取り付けてください。

注意■故障や機能低下の原因になります。
警告 ■次の場所には設置しないでください。
警告
注意
注意
注意
● 有毒ガス（例：アンモニア・亜●容器交換時に容器と接触● いたずらを受ける場所

する場所

注意
警告硫酸ガス）の影響を受ける場所

警告

注意

禁止
注意

● 落雪やその他落下物により損傷を受ける場所● 雪に埋もれる場所● 火気から 2 m 以内の場所

警告

警告

警告

警告
禁止

警告
禁止

禁止
注意
注意●変電室など高圧電気設備が近くにある場所禁止

注意● 電気設備からの距離が30cm 以内の場所

禁止● 入口のフランジに合った● 調整器に大きい負荷をか警告
禁止
けない様にしてください。 パ ッ キ ン、 ボ ル ト・ ナ ッ禁止
トを使用してください。
（人が乗ったりしないでく● 高圧配管工事完成時には、内部ださい。）● 調整器や配管に無理な応
注意
力がかからない様に設置してください。

注意● 設置位置が奥まっている場所

無理な力● 設置位置が高い場所

入りにくいなあ

警告
禁止

高すぎて見えない禁止

禁止

禁止

禁止

良、出口圧力異常になる場合がありますので注意してください。

ゴミ切りくず警告● 雨水が大量にかかる場所

警告

固定警告

警告

注意
注意
警告
禁止
● 60℃以上の熱気にさらされる場所 ● 常に水気の影響を受ける場所● 直射日光に長時間さらされる場所
警告
注意

固定警告
注意
● 調整器の接続部分に切りクズ・● 製品をたたいたり、落としたり、● フランジパッキンにシール材を塗注意
ゴミ等がないことを確認してく布する時、塗布量が多いとシール物を当てたりして衝撃を与えない 禁止
注意
ださい。
材が調整器内に入り込み切替不ようにしてください。

警告
禁止

警告

この製品は LP ガス専用の調整器です。
分解・改造する注意と事故発生の原因となりますので、絶対にしないでください。

入口側配管及び出口側は、調整器に大きな負荷がかからないように位置出しをした上で固定してください。
警告警告

警告
禁止

警告

警告
禁止

警告

警告
警告
固定禁止

警告

清掃を必ず実施してください。
既存の配管への取付の場合、配管内の錆、砂粒物を除去してください。又、水分も必ず 除去してください。

● フランジ接続の場合、ボルト・ナットの締め付けは対角に行ってください。

気密試験及び作動確認● 調整器の設置工事終了時には、必ず、液化石油ガス法で定められたガス配管の気密試験を実施し、漏れのないことを確認してください。
● 周囲に火気の無いことを確認した後、配管内のエアーパージを行ってください。
注意● 一つの燃焼器でガスを燃焼させながら使用側の容器弁を閉じてガス供給を停止させたとき、表示が赤色となること及び予備側から自動的にガス補給されることを交互に切替レバーまたはハンドル操作をし、調整器の自動切替機能が正常であることを確認してください。

警告

禁止■ 供給開始時点検

警告
調整器の供給開始時点検にあたっては、LP ガス販売事業者が、液化石油ガス法（施行規則、告示、例示基準を含む）、ＬＰガス設備設置基準及び取扱要領（高圧ガス保安協会発行）等に定められた基準を遵守してください。
注意
点検が不十分な場合は、ガス漏れ事故、調整器の誤作動等が発生するおそれがあります。

警告
警告
警告 気密試験及び作動確認■ お客様へのご指導

お客様には、次の禁止事項をご指導ください。

● 調整器に物をぶつけないこと。

検知液で漏れの有無を確認する

調整器、高圧ホースの接続部分に切りクズやゴミ等がないことを確認し、調整器
警告
警告
内部や高圧ホース内部にゴミ等が入らない様に注意して接続してください。調整器内部にゴミ等が入ると故障やガス漏れの原因になります。
注意● 調整器を分解・改造しないこと。

禁止

注意
警告

キャップを外して調整ネジの設定を変更しないでください。

LP ガス容器の交換作業に当たっては砂・塵埃等が配管内に侵入しないよう、注意を払ってください。

注意
調整器は、製造後禁止 7 年経過したものは性能低下が予測されますので、製品に取付●ガスが出ない、などの異常発生時は調整器本体に触れないで指定の連絡先にご連絡いただくこと。

けてあります交換期限（交換期限シール又は刻印の製造年月）を目安に必ず新品と交禁止換してください。

※ 万一、調整器に異常が発見された場合は、期限内であっても新品と交換してください。

■仕様

警告■ 維持管理● 維持管理全般

警告

形式

RC30

RC50

RC70

RC100

容量30 kg/h

50 kg/h

70 kg/h

100 kg/h

用

ガ

LP ガス
0.1 〜 1.56 MPa

閉塞圧力0.095 MPa 以下

出口圧力0.032 〜 0.083 MPa

気 密  

予備側

ス

入口側

入口

接

続 JIS20K  15A フランジ

JIS20K  20A フランジ

出口

接

続R1

面

間

寸法

250×62 mm 330×160 mm 750×120 mm 950×150 mm

品

ガスケット 15A×2 ガスケット 20A×2部

供ここ給ちんすらどるかはよら

分離型自動切替式調整器

入口圧力切替レバー

き減たっ
ぞて
使用側圧表示減禁止

禁止 名使

調整器の維持管理にあたっては、LP ガス販売事業者が、液化石油ガス法（施行規則、告示、例示基準を含む）、ＬＰガス設備設置基準及び取扱要領（高圧ガス保安協会発行）等に定められた基準を遵守してください。
注意
維持管理が不十分な場合は、ガス漏れ事故、調整器の誤作動、調整器の故障等が発生するおそれがあります。
● 容器交換前に表示により、使用側及び予備側を確認してください。
● 切替レバーまたはハンドル操作により予備側を使用側に切替え、使用側だった方の容器を外して充填容器と交換してください。
● 容器交換作業終了時には、切替レバーまたはハンドルの位置、使用側・予備側の表示が正常であること等を確認した後、調整器や容器等の接続部からガス漏れがないことを検知液等を用いて確認してください。

品

付

属

1.8 MPa

出口側0.15 MPa
Rc 1/2

JIS20K  25Aフランジ25A フランジ

ガスケット 20A×4、M12 ガスケット 25A×4、M16
ボルト類 ×8、圧力計 ×1 ボルト類 ×8、圧力計 ×1●調整器は最大消費量に対して余裕のある容量の型式を選定してください。