［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方３号機 非常用ディーゼル発電機空気冷却器清掃に係る運転上の制限の逸脱について
29.７.５
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
異常の概要 発生日時
発生場所
種類

有・
無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 － ]２９年７月５日 10 時 00 分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
７月５日(水)10 時 12 分、四国電力(株)から、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 伊方３号機は通常運転中のところ、非常用ディーゼル発電機３Ａ(以下、｢Ａ号機｣という。)及び非常用ディーゼル発電機３Ｂ(以下、｢Ｂ号機｣という。)の定期的な負荷試験において、空気冷却器を通過後の吸気温度が、平成 29 年３月以降、徐々に上昇していることを確認している。
２ 吸気温度は、外気温度及び海水温度の上昇に伴い夏季には上昇するが、空気冷却器細管清掃(以下、｢細管清掃｣という。)の目安である 55℃に対し、Ａ号機が 47℃、Ｂ号機が 49℃まで上昇していることから、海生生物の付着等による空気冷却器細管の汚れが想定されるため、Ａ号機、Ｂ号機とも細管清掃を実施することとした。
３ ７月５日(水)、Ａ号機について、細管清掃のため待機除外としたことから、10時 00 分、保安規定に定める運転上の制限から逸脱した。
４ 本事象によるプラントの運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
５ 今後、Ａ号機の細管清掃が終了次第、負荷試験にて異常のないことを確認して待機状態に復帰させ、引き続き、Ｂ号機の細管清掃を実施する予定である。
県としては、原子力センター職員が伊方発電所に立ち入り、現場の状況を確認しています。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況［事象発生時の状況］
運転中（出力％） ・停止中
運転中（出力％） ・停止中
運転中（出力 １０３ ％） ・停止中
通常値
・異常値
通常値
・異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（ 放 射 能 の放 出 、原 子炉 の停 止、出 力抑 制を 伴う事 故・ 故障、 国へ の報 告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○ 発 電 所 の運 転 ・管 理に 関す る重要 な計 器の 機能低 下、 指示値 の有 意な 変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原子炉 で温め られた高温の水 を利用 して別の水（２ 次冷却 水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷 却器：管理区域（高 圧 タ ー ビ ン へ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器ウ ラン燃 料を核 分裂させ て、そ の時に 出る熱で 水（１ 次冷却 水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧
タービン

余熱除去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ２ 次冷却 水を加 熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器○復水器
ター ビンを まわした蒸気を 海水で 冷やして水に戻す。

低圧
給水加熱器

非常用ディーゼル発電機
空気冷却器清掃に係る運転上の制限の逸脱○脱気器
２次冷 却水中 に溶け込んだ空気を除去する。

主給水ポンプ

雑固体焼却設備
吸気消音器

焼却炉
使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

空 気冷却 器海 水ポンプ

放水ピットへ

管理 区域内 で使用した清掃 用の紙 や布等を焼却し、体積を減らす。

排気消音器

海水シリンダ非常用ディーゼル発電機 空気冷却器細管清掃作業概要
①水室取外

ブラシ

③ブラシによる清掃

細管【作業手順】
１．ディーゼル発電機隔離
２．空気冷却器海水水抜き
３．保温取外し
４．電気防食取外し
５．空気冷却器細管清掃①水室取外し②海水出入口配管切り離し、ドレン養生③ブラシによる細管清掃
６．復旧※写真は１号機のもの（基本構造は３号機も同じ）

管板【清掃用ブラシの外観】

海水出口

海水入口

②ドレンのための養生等実施（ブラシ先端部拡大）

用語の解説○非常用ディーゼル発電機
発電所の運転中に外部電源が喪失し、所内に電気が供給できなくなった場合に、安全にプラントを停止するのに必要な機器に電気を供給するための設備で、３Ａと３Ｂの２台設置している。（１台で安全にプラントを停止するのに必要な機器の１００％容量）○空気冷却器
非常用ディーゼル発電機の燃焼用空気を冷却する設備。細管内を流れる海水で冷却するため、細管に貝類やプランクトン等が付着し、冷却能力が低下した際には清掃作業を行う。

○過給機
過給機は内燃機関が吸い込む空気の圧力、すなわち密度を高くすることで酸素を多く取り込み、より高い燃焼エネルギーを得るための補助装置である。

○待機
非常用ディーゼル発電機は、停電時等に所内電源を確保するため、常時自動起動可能な「待機」状態としている。「待機除外」とは待機状態でなくなることをいう。

○運転上の制限
保安規定では、安全機能を確保するために必要な機器の台数等を「運転上の制限」として定めており、非常用ディーゼル発電機は、プラント通常運転中に２台が運転できることを求めている。これが満足できない場合、同規定では10日以内に解消すること、及び、残りの非常用ディーゼル発電機を１日１回起動し、健全性を確認すること等を求めている。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成29年07月05日（水）（単位：ナノグレイ／時）
測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値
9:50 10:00 10:10 10:20 降雨時 降雨時以外
測定局
時刻 9:4016
モニタリングステーション（九町越）161717174319
モニタリングポスト伊方越
19161616171641
愛 モニタリングポスト湊浦
15161817161536
モニタリングポスト川永田
2020
2120214524
媛
モニタリングポスト九町
2221222222442415151415144217
県 モニタリングポスト大成
モニタリングポスト豊之浦
23232723232350
モニタリングポスト加周
2424242425592916161716163918
四 モニタリングステーション
14141414144216
国 モニタリングポストNo.1
電 モニタリングポストNo.2
14141414144116
力 モニタリングポストNo.3
13134014121212㈱ モニタリングポストNo.4
41161314141514(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（平成27、28年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然放射線

環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
約20ナノグレイ／時×24時間×365日×0.8÷1,000,000
0.140人工
放射
線0.1

1100

100.050.66.9

胸のⅩ線集団検診（１回）

胃のⅩ線集団検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

ミリシーベルト50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）