LPガス販売事業者様用
LPガス施工業者様用バルク供給用

お客様ご相談窓口

L
全国主要拠点

お いのた は、をごいただ 、 にうご い。
LP ガス設 の安全に 全をため 事を めに のをおください。
ガス法、、を、LP ガス設 設置●ガス 安に めたを 守してください。の製品は
設 に い LP ガスので 。 のにに使 しないでください。のには、い い なをしてい。 のは次のようになってい。内 をよくして本 をおください。
この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または警告 重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。

ガ ス 機 器 事 業 部

053(925)4511［東北］仙台022(284)9114［関東］東京03(5782)2702

埼玉048(654)2071屋052(769)1532

静岡

054(283)1151［関西］大阪06(6458)8185［中国］広島082(568)7802［四国］高松087(833)3335［九州］福岡092(411)4834［矢崎総業北海道販売（株）］

011(852)2914［中部］名古この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う

注意 可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

※機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずに販売店、又は最寄りのお客様ご相談窓口にご相談ください。
尚、当社ホームページにおいてもご案内申し上げております。

この表示は、禁止事項を表しています。

URL：http://www.yazaki-group.com※電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。
本社/〒108-0075 東京都港区港南一丁目8番15号Wビル7F

製造〒675-1322 兵庫県小野市匠台62023.09

0794−63−1800

RBL20AF S11■ 製品概要●「二段減圧調整器」は、二段減圧方式 LP ガス供給設備の二段一次調整器と二段二次調整器を組み合わせたガス放出防止器付の調整器です。
● ガス放出防止器は調整器容量に適したタイプがそれぞれ二段一次調整器に内蔵されています。

L

L
M28 × 1.5 ユニオン

M28 × 1.5 ユニオン

ガス放出防止器 (EFV)
復帰ボタン

ガス放出防止器 (EFV)
復帰ボタン

140505486

191

Rc 3/4 ユニオン
Rc 1 ユニオン［単位 mm］

RBL20AF̲11̲取付説明書̲cc21.indd 1

2023/07/27 16:44

警告■ 施工上の注意事項● スパナ掛けは、指示位置で締め付けを行ってください。

● 本製品は別売の地上式バルク貯槽ユニットへ取付けてください。

警告● 調整器入口接続部に大きな負荷がかからない様に調整器下部をブラケット等で支警告えた後、各部の締め付けを行うとともに、調整器出口側は、必ずステー等で固定してください。
注意 （調整器入口部が破損するおそれがあります。）● ガス放出防止器の過流防止を機能させるため、低圧配管長さ 10m 以内（配管呼び径 25A又は 32A）としてください。
（配管折損等の場合にガス放出防止器が機能警告しないおそれがあります。）

注意禁止● 設置条件及びガス使用状況により、一時的にでもガス放出防止器しゃ断流量以上の警告
ガスが流れるとしゃ断する場合があります。

警告● 本取付取扱説明書に同梱されているガス放出防止器 (EFV) の復帰手順を示した

警告「EFV 復帰手順タグ」の穴に付属のビニタイをとおし下図の製品本体入口部に取り禁止付けて下さい。
固定

ビニタイ

EFV復帰手順タグ

固定

垂直方向の取り付け

EFV復帰手順タグ

警告

固定
ビニタイ

警告固定
警告

警告

固定

禁止

すので、絶対警告
警告

無理な力禁止■ 気密試験

● 全ての作業が終了したら液化石油ガス法で定められた配管の気密試験を実施し、漏れのないことを確認してください。

警告■ 設置の条件

設置については、お客様に安全・快適に LP ガスをお使いいただくために、特に下記の条件を守ってください。

警告

警告 19 条に準じ● 設置については、バルク供給に係る供給設備の技術上の基準（規）第警告て行ってください。
注意
警告
警告 次のような場所に本製品を設置しないで下さい。

ださい。

警告
注意

注意

● 調整器に大きい負荷をかけない様にして下さい。（人か乗ったりしないでください。）● 調整器や配管に無理な応力がかからない様に設置してください。
●出口ユニオンガスケットには、漏れを防止するため耐ＬＰガス性のシール剤を表面および内径端面に薄く均一に塗布してください。

注意
分解・改造するにしないでく水平方向の取り付け● 入 口・ 出 口 の ユ ニ オ ン に 合 っ た
ガスケット・O リングを使用して警告
ください。

禁止

設備用の調整器です。

原因となりまEFV復帰
手順タグ

注意

この製品はバルク供給と事故発生の警告

注意

警告● 施工にあたっては、液化石油ガス設備士の有資格者が設置工事を行ってください。

禁止● 調整器の接続部分に切りクズ・ゴミ等 ● 製品をたたいたり、落としたり、物をがないことを確認してください。
当てたりして衝撃を与えないようにし
注意
注意てください。

●腐 食 性 ガ ス（アンモニア・亜 注意
硫酸ガス等）の影響を受けるおそれのある場所。

● 60℃以上になるよ
うな熱気の影響を 警告
注意受ける場所。

警告
警告

腐食性ガス

● 水しぶき、蒸気等常に水気の影響を受ける場
禁止
所。

注意

警告

禁止

● 落雪、その他落下物 注意による損傷を受ける禁止場所。

ゴミ切りくず禁止
禁止

禁止

■仕様

● ガス放出防止器は、地震や火災等の災害によってガス漏れが生じた時に、装置内部の流量が設定値以上になったことを感知して流路を自動的に遮断します。このため、配管の破損による多量のガス漏れ時の他に、ガス使用量が多い時や、ガス取出弁を急激に開いた時などにも作動する場合があります。
● ガス放出防止器が作動した場合は次の手順に従って復帰操作を行ってください。

品名形式
容量
使用ガス
減圧部 入 口 圧 力
閉 塞 圧 力出 口 圧 力安 全 弁
作 動 圧 力
入口側
中圧側
出口側

二段減圧一体型調整器
RMLB30A
30kg/hLP ガス
0.07 〜 1.56MPa
3.50kPa 以下
2.55 〜 3.30kPa

ガス放出
防 止 器
閉止流量
入出面取付口口
間付

入口圧力● ガスが出ない、などの異常発生時は調整器本体に触れないで指定の連絡先にご連絡いただくこと。

1.80MPa
0.15MPa
5.50kPa密● 本製品を分解・改造しないこと。

7.00 ± 1.40kPa

気お客様には、次の禁止事項をご指導ください。

部■ お客様へのご指導

圧

1. 下流側の全てのバルブを閉じてください。
2. 作動した原因を調査し、配管の破損によるガス漏れが原因の場合は、破損箇所を緊急連絡先に連絡し、修理を依頼するとともに応急措置の指示を受けてください。
その他の場合は、それぞれの原因について適切な処置をしてください。
3. キャップを外して、復帰ボタンを指で 2 秒以上押してください。
4. 上流と下流が均圧状態になり、復帰時に「カチン」と音がします。
＊圧力計が設置してある場合は、下流側の圧力が上昇したことを確認してください。
5. 復帰ボタンから指を外すとボタンは元の位置に戻ります。
戻らない場合は、正常に作動しない場合があります。
SO
緩める締める6. キャップを取り付けてください。
＊ 復帰操作を行っても再び作動してしまう場合は、ガスの使用量に問題があると考えられます。
この場合は調整器をガス使用量にあったタイ復帰ボタンプに交換してください。
＊ 復帰できない場合は、下流側でガス漏れがある可能性があります。この場合は、原因を取り除いて再び復帰操作を行ってください。

●本 製 品 に 物 を ぶ つ
けないこと。

バルク用RMLB20A20kg/h

減■ガス放出防止器の復帰方法

復帰方法手順

禁止

禁止

属0.2〜
1.0MPa

接接寸方

続続法
向品

20 〜 34kg/h

45 〜 55kg/h

M28 × 1.5 ユニオン
Ｒｃ3/4ユニオン
Rc1ユニオン
486mm
505mm
水平・垂直Oリング■アフターサービス（1）メーカー保証
製品に万一不具合が生じた場合は、製造後 1 年以内の期間に限り、メーカーが無償修理もしくは新品と交換いたします。
（2）賠償保険
この製品が原因で事故となり損害が生じた場合、製造後 7 年以内に限り生産物賠償責任保険により補償いたします。
（3）交換期限
設備の安全を図るため、保険有効期間内に新品と交換してください。また、性能等に異常が生じたときは、直ちに新品と交換してください。
（4）免責
次の場合、製品の無償修理又は交換及び保険の適用はできません。
1） 風水害、地震などの天災や不可抗力による場合
警告
2） 誤った使用方法や、取扱上の不注意による場合
3） 検査合格時の機構を変更又は改造した場合
4） その他製造元の責任とは認められない場合■ その他警告●保管：高温多湿の場所や衝撃を受けるおそれのある場所を避けてください。
また、1 年以上の在庫にならないようにしてください。

注意● 調整器は、製造後 7 年経過したものは、性能劣下が予測されますので交換期限（7 年）までに必ず新品と交換してください。

RBL20AF̲11̲取付説明書̲cc23.indd 2

禁止

2023/08/04 14:45