空気より重いガス用
お客さま用

一般財団法人 日本ガス機器検査協会検査合格品 （家庭用）
形式名

YF-551

都市ガス警報器

取 扱 説 明書
保証書付

●都市ガス警報器をお取付けいただ
きありがとうございました。
●この取扱説明書は都市ガス警報器の取扱方法を説明します。
●お使いになる前に、この取扱説明書を必ず読んで、内容をご理解した上で取扱ってください。
●本取扱説明書は、末頁に保証書がついています。取扱説明書はお手元に保管し、いつでもご覧いただ
けるようにしておいてください。
●本書を紛失されたり、内容に不明な点があった場合は、ガス事業者
または最寄りの矢崎エナジーシス
テム株式会社にお問い合わせください。
●本警報器は、都市ガスを感知して警報を発するものです。ガスもれの発生を未然に防止する装置ではなく、
また、ガスもれによる損害を防止することを保障する
ものではありません。ガスもれなどによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
●本警報器は、都市ガスを感知して、ガスもれを検知するものです。ガス検知部に都市ガスが到達しない場合
は、ガス警報機能が働きません。
【日常点検のお願い】
警報器が故障したり有効期限が過ぎたとき
はランプが点滅してお知らせします。燃焼器をお使いになる前にランプを点検してください。ランプが点滅をしていましたら(4，5ページ参照）、最寄りのガス事業者にご連絡ください。

ご使用になる前に注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合及び物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

①ランプ及び点検/警報停止スイッチ：
・電源を入れてから約40秒間ランプが点滅します。
（ 警報器の安定時間）
・通常はランプが赤色点灯しています。
・ガスを検知すると赤色点滅します。
・監視時に5秒間押し続けますと、警報ブザーとランプ（点滅）の作動確認、併せて外部出力信号を出力します。
・ガス警報時に押すと、警報ブザーが約5分間停止します。
②警報ブザー：
・ガスを検知すると鳴動します。
（高齢者にも聞き取りやすい低音を含む）③ガス検知部(点検口)：
・ガスを検知します。
・点検ガスをかけてチェックします。
④有効期限シール：
・警報器の有効期限が表示されています。
⑤電源プラグ:・最大1490Wまでの他の電気器具と共用できる予備コン
セント付きです。
⑥形式認証証票：
・日本ガス機器検査協会の検査に合格したことを示します。
⑦端子カバー：
・外部出力信号用端子が収納されています。

一般的な禁止

火気厳禁
触れるな

必ず行う

通常時

「都市ガスがもれたときは」警報器周囲の都市ガス濃度が ランプ点灯
規定値以上になると、ランプが点滅し外部出力信号が DC
6V から DC12V になります。
さらにガスもれが約 25 秒間
警報時
続くと警報ブザーが鳴り始めます。

都市ガス濃度が規定値以上に
なると
ピッポッ
ピッポッ

ランプ点滅

鳴りやみタイミングお知らせ機能
作動点検後にガス検知部周囲のガス濃度が低くなってくると下図のようにランプの点滅及び警報ブザーの鳴動間隔を変化させ、警報が鳴りやむタイミングをお知らせします。

※ガス検知部周囲のガス濃度が急激に降下した場合は、鳴りやみタイミングお知らせ機能が動作しない場合があります。
＜ランプ及び警報ブザー動作＞
0.3 秒

ガス警報

ランプ点灯
ランプ消灯
警報ブザー

ピッ

ポッ

ピッ

ポッ

ピッ

ポッ

ピッ

ポッ

ピッ

高

1.1 秒

ランプ点灯

鳴りやみ ランプ消灯
タイミング 警報ブザー
お知らせ
警報
ランプ点灯
ランプ消灯
警報ブザー

ガス警報

ピッ

ポッ

中

1.7 秒
低
ピッ

ポッ

ピッ

「警報器の有効期限が過ぎたときは」警報器の有効期限が過ぎると ランプがランプが右図のようにゆっくり ゆっくり
点滅
点滅します。
警報器が正常に作動しない恐れがありますので、お求めのガ〈ランプ動作〉
ス事業者に連絡し、警報器を交換してください。
2秒 1秒 2秒 1秒
点灯
消灯〈有効期限お知らせ機能を解除することもできます〉①点検/警報停止スイッチを押しながら電源プラグをコンセントに差し込んでください。受付音が「ピッ」と鳴ります。
②3秒以内にもう一度、点検/警報停止スイッチを押してくだ
さい。受付音が「ピッ」と鳴ります。
③電源プラグを差し込んでから3秒後にランプが明るく2回点灯し、有効期限お知らせ機能が解除されます。
点検 / 警報停止※出荷時は有効期限お知ら
ピッスイッチを押しせ機能の設定は「あり」とながら電源プラなっています。
グをコンセントに差し込む※有効期限お知らせ機能の 点検 / 警報
切替は何度でも可能です。 停止スイッチ
お客さま自身で有効期限
お知らせ機能を解除され3 秒以内に再度ピッ
た場合は、お求めのガス事
点検 / 警報停止
スイッチを押す業者に有効期限お知らせ
機能を解除した旨をお伝えください。
〈有効期限お知らせ機能ありの場合〉※長時間コンセントが抜か
0.5 秒
れていた場合、有効期限
3 秒後にお知らせ時期が延びるこ 明るく 1 回点灯とがあります。

〈有効期限お知らせ機能が解除された場合〉

ランプ点灯
監視

ランプ消灯

3 秒後に
明るく 2 回点灯

ガスなし

警報ブザー

0.5 秒 0.5 秒 0.5 秒

-2-

-3-

-4-

火や火花により、もれたガスに引火して爆発危険 する危険があります。

ガス警報音が鳴ったり、ランプが点滅した原因について

5. 噴霧式殺虫剤を使用される時のお願い(2) 上記 (1) の方法で処置できない場合は、次の手順で処置してください。

火気厳禁

011（852）2914

022（284）9114●ガス警報音が鳴り終わらないうちに電源プラグを引き抜
かないでください。

054（283）1151

抜かない06（6458）8185
082（568）7802

禁止

087（833）3335

コンセント

092（411）4834※機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずにガス事業者、または最寄りのお客さまご相談窓口にご相談ください。
なお、
当社ホームページにおいてもご案内申し上げております。
URL：https://www.yazaki-group.com※電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

有効期限お知らせ機能-1-053（925）4511

052（769）1532

④

⑦

警告

必ず行う

048（654）2071

③

⑥

⑤

分解禁止

03（5782）2702②

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。

お客さまご相談窓口［北 海 道］ 札 幌［東北］ 仙 台［関東］ 東 京埼 玉［中部］ 名古屋静 岡［関西］ 大 阪［中
国］ 広 島［四国］ 高 松［九州］ 福 岡①

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定されることを表しています。

●ガス警報音が鳴っている時は火気は絶対に使用しないでください。

ガ ス 機 器 事 業 部

ガス警報機能警報器を正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、この取扱説
明書にはいろいろな絵表示をしており、その表示と意味は次の通りです。本文をお読みになる前にご確認ください。

危険2. 警報器の機能について

1. 各部の名称とはたらき●ガス警報音が鳴っている時に換気をする場合は、電灯のス
イッチをON/OFFしたり、換気扇・扇風機などの使用は危険ですから絶対にしないでください。

以下の原因が考えられますので、調べてください。

●建材などから発生する揮発性成分の作用によりガス警報
しやすくなることがあります。また、まれにガス警報し続けることがあります。
●スプレー式殺虫剤やヘアスプレーなどを警報器にかけていませんか。
●芳香剤・香油 ( アロマオイル ) などの濃いガスが警報器にかかっていませんか。
●溶剤、シンナー、ベンジンなどを大量に使用していませんか。
●アルコール類やくん煙式、くん蒸式の殺虫剤が高濃度になっていませんか。
●フローリングのワックス、溶剤を含む接着剤を使用していませんか。
●長時間、部屋を閉め切っていませんか。
●可燃性のガスなどを使用していませんか。
●警報器の通常の電圧範囲は AC90〜110V です。
それ以外で使用していませんか。
●ガスコンロの着火ミスがありませんか。
●自動車の排気ガスが室内にこもっていませんか。
●炭火や練炭を使用していませんか。
●換気扇を回さずに大鍋 ( 業務用など ) で湯を沸かしていませんか。
点火初期時に一酸化炭素が発生し、警報を発することがあります。

●警報器が噴霧式殺虫剤の噴射ガスに反応して警報する場
合があります。次の処置を行っていただくと、警報器の作動を防ぐのに効果があります。

(1) コードを巻取部から引き出して伸ばし、安定した所に置ける場合には、下記の手順で処置してください。
用意していただくものポリプロピレン ( PP または＞PP＜表示 ) が好ましいですが、ポリエチレンでも一定の効果があります。

・ポリ袋
・ひも
・接着テープ①警報器を取外し、コード止めから電源コードを外して伸ばしながら、安定するところに置いてください ( 電源プ
ラグは抜かないでください )。
②警報器にポリ袋 1 枚をかぶせて、ポリ袋内に噴射ガスが入るのを防ぐため、電源コード部分で密閉できるようにひもなどで縛ってください。ポリ袋の開口部分は、電源
コードとの間に隙間ができないように接着テープなどを巻いてください。
③ポリ袋を傷めないように、安定するところに置いてくだ
さい。
ひもで縛る

開口部分

開口部分を
接着テープで巻く用意していただくもの・ポリ袋

ポリプロピレン ( PP または＞PP＜表示 ) が好ましいですが、ポリエチレンでも一定の効果があります。

禁止

禁止

766831-6-303

-7-

禁止

3. 使用方法

・接着テープ壁面の状況に応じた接着テープ①ポリ袋を輪ゴムで警報器のコード巻取部で止めてください。輪ゴムは 1 本では弱いので 3 本程度使用し、しっかりと止めてください。
②ポリ袋と壁の隙間から噴射ガスが入るのを防ぐため、ポ
リ袋の端を接着テープで壁面に貼付けてください。ただし、壁面などの状況により貼付けできない場合は輪ゴム
で止めておくだけでも一定の効果はあります。
・ポリ袋がしわになっている部分や電源コードが通っている部分に特に注意し、ポリ袋と壁面の間に隙間ができないようにしてください。
・接着テープは壁面の状況に応じて、接着しやすく、また剥がすときに壁面などを傷めないようにしてください。

ポリ袋を前面から覆い被せる
輪ゴム３本で止める

接着テープで周囲を貼る

-8-

警告

●噴霧が終わり、換気した後、忘れずにポリ袋を取除いてく
ださい。
取除く

●電源プラグは抜かないでください。

禁止※警報器が外部機器 ( インターホンなどの集中監視機器 )と接続されている場合は、警報器の電源プラグを抜いたりすると、外部機器で警報 ( 故障表示 ) する場合が
あります。
禁止

注意

電源コード部分に隙間ができないように- 10 -

1. ドアや窓を開けて換気する。

2. ガス栓や器具栓を閉める。

3. ガスがなくなれば、
ガス警報音が鳴りやむ。
【警報器のランプが点滅から点灯になる】

4. ガスもれの原因
を調べる。

お願い

●警報器への影響を少なくするため、部屋の広さに応じた容量の噴霧式殺虫剤をご使用ください。
また、警報器の真下での噴霧は避けてください。
●ポリ袋で覆っても次のような場合は警報器が作動することがあります。
事前に住宅管理者やご近所の方に殺虫剤の使用を連絡しておいてください。
・ ポリ袋と壁面の間に隙間がある場合。
また、ポリ袋に破れや穴がある場合。
・ 部屋の広さに比べて極端に大きな容量の噴霧式殺虫剤を使用された場合。
・ 警報器をポリ袋で覆う前に石油系溶剤、アルコール類などを使用されていた場合。(ガス検知部に影響を与える
成分が封じ込められるため)
・ 経年変化によりガス検知部が敏感になっている場合。

6. 定期点検(1) 日常点検
ランプ点滅
ピッポッ
日常、ランプが点灯して (スイッチ)
ピッポッ
いることを確認してください。
(2) 作動点検スイッチを 5 秒間押し続けますと、約 5 秒間警報ブザ
ーが「ピッポッ ピッポッ」と鳴動します。
同時にランプが点滅し、外部出力信号が DC6V から
DC12V になります。
約 1 分後に「ピー」と終了音が鳴り、監視状態に戻ります。
※ 1 分以内に点検を終了したい場合は、スイッチを押すと「ピー」と鳴り、即時に終了します。

製品名- 11 -

証書

都市ガス警報器

このたびは、都市ガス警報器をお取付けいただき、まことにありがとうございます。
この保証書は、本製品の保証期間において取扱説明書に基づいた正常な使用状態で異常、故障が発生した場
合、本書記載内容にて無償点検、あるいは無償取替えを行うことをお約束するものです。
形式

家庭用

YF-551（空気より重いガス用）

製造番号

お取付年月日

年

保証期間
お
客
さ
ま

お取付年月日より

ご住所

〒

日

5 年 間

お名前
電

話

（

）

住所・店名

販
売
店

発売元
及び
製造元

月

電話

（

）

発売元（本社）〒108-0075 東京都港区港南一丁目8番15号Wビル7F
製造元（天竜工場）〒431-3393 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23番地 TEL053-925-4111(お問合わせ先）ガス機器事業部〒431-3393 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23番地 TEL053-925-4511（次ページもご覧ください）

7. 使用上のご注意
警告●落下させたり、衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。
●警報器電源プラグを抜かないでくだ
さい。
ガスもれが発生しても警報しません。
●電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、ガタつきのないように根元まで確実に差し込んでください。ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は、感電や火災の原因になります。
●電源コードにはステップルや釘などを打たないでください。火災の原因になります。

禁止

電源プラグ
は確実に

シッカリと！

禁止●分解や改造はしないでください。
故障の原因となります。

分解禁止●ぬれた手で警報器の取付け、取外し作業は行わないでください。
感電する恐れがあります。

ぬれた手で
さわら
ない

●常に通電されていること ( ランプ点灯 ) を確認してくだ
さい。通電されていない場合は、ガスもれが発生してもガス警報を発しません。

●この点検を行った場合、外部出力信号を出力しますので、外部機器と連動している場合はご注意ください。

●噴霧式殺虫剤を使用するときは以下の内容を必ず守ってください。誤作動の原因となります。(P9〜12 参照 )・警報器をポリ袋などで覆う。
・噴霧が終わったら、換気した後、必ずポリ袋を取除く。

- 12 -- 13 -

注意

禁止

-9-

ガス警報音が鳴っている部屋にいるときは

1. 部屋に入らない。
2. ガスメーター近く(1) 警報器の電源プラグをコンセントに差し込んで下さい。
室外からドアや窓をのメーターガス栓(2)３秒後にランプが１回もしくは２回明るく光り、有効期限
開けられるときは、を閉める。 閉める
お知らせ機能の設定を表示します。
ドアや窓を開けて換気する。
(3) 有効期限お知らせ機能の設定表示後 ( 電源を入れてから約
3. ガスがなくなれば、
4. 部屋に入り、警報器の５秒後 )、ランプが点滅し始めます。
ガス警報音が鳴り
ランプが点滅から点灯( 通電初期警報防止機能 )やむ。
に変わっていることを(4) ランプが約 35 秒間点滅した後 ( 電源を入れてから約 40
確認する。
秒後 ) ランプが点滅から点灯に変わり監視状態となります。 5. ガス栓や器具栓を
6. ガスもれの原因
閉める。
< 注意 >
を調べる。
・電源を入れてから約 40 秒間は、ガスがかかっても作動しません。
処置をしてもガス警報音が鳴りやまないときは・電源を入れてから約 40 秒後に『ピッピッピッ』と鳴り、ランプが速い点滅をした場合は、警報器が故障しています
ガス事業者へ連絡する。HELP!!
のでお求めのガス事業者までご連絡ください。
・システム異常 ( 外部出力信号が約 0V となっている ) の場 《お願い》たびたびガス警報音が鳴るときは、
ガス機器の点検を受けてください。( 有償 )合は、ガス事業者までご連絡ください。外部出力信号は、警報器に電源が入っていない場合、警報器が故障している ※警報器と各種外部機器を接続している場合
警報器のランプが点滅し外部出力電圧 (12V) が出力され場合、または信号線が断線している場合 0V になります。
ると、外部機器が異常の表示を行います。
外部機器には、異常の表示から警報音が鳴るまでに数十秒間の遅延が設けられている場合があります。
※警報器と戸外ブザーを接続している場合
警報器のランプが点滅し外部出力電圧 (12V) が出力されると、30〜60 秒間後に戸外ブザーが鳴ります。
ガスがなくなると同時に警報器及び戸外ブザーが鳴りや
みます。
-5-6-

●壁掛型警報器は、強く引っ張ると取付けている取付板、木ネジが抜けたり、警報器が外れたりして落下する恐れがあります。

●ガスもれ以外でも空気が汚れた場合などにも、ランプが点滅したり、警報ブザーが鳴る場合がありますが、すぐに鳴り止みますので警報器の電源プラグは抜かないでください。

保4. 警報ブザーが “鳴った” ときの処置

部屋の外からガス警報音に気づいたときは・輪ゴム 3 本

お願い
この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

故障しているときは故障が発生すると『ピッピッピッ』が１回鳴り、ランプが速い点滅となります。その後は、『ピッピッピッ』と約１分毎に繰り返し鳴ります。
スイッチを押すことにより故障音は約36時間停止します。
ランプの速い点滅は止まりません。
※ガス事業者までご連絡ください。
※外部機器と連動している場合、故障音停止中は外部機器の連動動作は停止します。

1. 表記の保証期間内に正常なご使用状態において、異常が認められた場合には、お申し出により無償点検
あるいは、無償取替えをいたします。
2. 次のような場合には、保証期間内でも有償点検ある
いは、有償取替えとなります。
① 本製品に異常が認められない場合。
② 取扱説明書に基づかないで使用し、故障または損傷した場合。
③ 火災・天災・異常電圧・異常温度などの不可抗力による破壊または損傷。
④ 取付位置が浴室・屋外・高温多湿など著しく不適当な場所で使用した場合の故障または損傷。
⑤ お取付け後、分解や改造などをされた場合の故障または損傷。
⑥ お取付け後の取付場所の移動、落下などによる故障または損傷。
⑦ 水や煮こぼれなどの液体、または動植物による故障
または損傷。
⑧ 本保証書のご提示がない場合。
3. 本書は日本国内のみにおいて有効です。
4. なお、この保証書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

お願い●本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよ
う大切に保管してください。
●本警報器の保証期間はお取付年月日より5年間です。
警報器は保安機器であり、お取付け後5年を過ぎた
ものは、是非新しいものとお取替えください。
お取替え予定日

年月●取付位置を移動させないでください。ガス警報の遅れの原因となります。
取付位置を変える必要が生じたときは、ガス事業者にご相談ください。
●警報器の前に物を置いたり、取付けたりしないでください。ガス警報の遅れの原因となります。
●警報器の近くでラジオなどを使用しないでください。
ラジオなどにノイズ ( 雑音 ) が入ることがあります。
警報器から距離を離してお使いください。

注意●お手入れするときは、中性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、ベンジン、シンナー、アルコールは使わないでください。
警報器の表面に傷がついたり、警報器が鳴りやまないことがあります。
●警報器を水につけたり、水をかけたりしないでください。
ショートや感電の恐れがあります。
●設置後、5 年 ( 有効期限 ) を過ぎた警報器は、新しい警報器とお取替えください。
正常に作動しない恐れがあります。
有効期限シールに示しています。
●屋外用ではありませんので、屋外では使用できません。
●停電時は作動しません。
また、はじめてお使いの場合や、停電後は電源を通じてから約 40 秒間は作動しません。
なお約 40 秒後ランプが点滅する場合がありますが、しばらくするとランプ点灯に変わります。
●警報器は多少温かくなりますが、異常ではありません。
( 通電によりセンサ部を加熱して使用するため )日次のところには取付けないでください。
故障や警報遅れの原因になります。
●浴室用ではありませんので、浴室には取付けないでください。
●風とおしのよい場所
振動する場所●水のかかる場所
水滴のつく場所
禁止

禁止

13. 取付方法《お願い》・付属品の確認
部品イラストや図などを参照して、付属品名、個数、用途などを確認してください。
・取付位置の確認
取付位置の壁面の材質、強度を確認し、土壁、強度の弱い合板などには取付けないでください。
■付属品

・コード振れ止め (3 コ）●煮物の汁や油がかかりやすい場所●台所設備などでさえぎら
れる場所

禁止

禁止

●使用時しか電源を入れない ●温度が-10℃〜50℃の範ところ（ビルなどの給湯室
囲をこえるところ
で、夜間電源を切るところ）
禁止

禁止

50℃

-10℃

警報器としての機能を果た
しません。
●屋外
禁止

■別売品

・点検ガス (1 コ）・取付板 (1 コ )- 21 -●警報器以外の電気製品を同時にご使用になる場合は、警報器のプラグは抜かずに、警報器のプラグに付属している予備コンセント（アドオンプラグ）をご利用ください。ただし、接続できる電 気 製 品 は 1 4 9 0 W 以 下です。
1490Wを超えると火災発生の恐れがあります。

■取付方法（１）既築家屋の場合●木ネジによる取付け①取付位置を確認してください。(壁面の材質、強度およびAC100Vのコンセント位置)②取付板を木ネジ(長さ16mm)で壁面に固定します。
③電源コードをコンセントまでの長さにあわせて取出します。(最長2.5m)④コードをフックに引っ掛けて固定します。
⑤警報器裏面の取付板引掛穴に引っ掛けて取付けます。
⑥電源コードを付属のコード振れ止めで処理してくだ
さい。
(市販のステップルや釘は使用しないでください。)

上を引っ掛けてから下の突起を押し込む- 22 -

必ず守る

アドオンプラグ

入切●警報器のプラグ、他の電気製品のプラグは確実に接続してください。
プラグがコンセントに確実に接続されていないと、プラグ部分が加熱し、焼損する場合があります。
●接続した他の電気製品のプラグを抜く時に、手前にこじって引き抜いたりしないでください。
プラグ部が破損する場合があります。
●警報器のプラグに付属している予備
コンセント(アドオンプラグ)に接続するときは、警報器のプラグに大きな力がかからないようにしてください。
プラ
グ部分が外力により破損する場合があります(例えば掃除機などの移動して使用する電気製品を接続することや、頻繁に抜き差しすることはおやめください)。

ここを確認してこう処理してください

電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。

電源プラグをコンセントに差し込んでください。

停電していませんか。

確かめる

警報器が温かくなっている。
ランプが速い点滅となっている。

禁止

禁止

停電でなければ、警報器の故障が考えられますので、ガス事業者に連絡してください。
通電により、センサ部を加熱しています。
異常ではありません。

ー
警報器の故障を知らせています。

ガス事業者に連絡してください。点検/警報停止ス
イッチを押すと警報ブザーを約36時間止めることができます。

ランプが遅い点滅となっている。

警報器の有効期限切れを知らせています。

ガス事業者に連絡してください。

ガスもれではないのに、ランプが点滅したり、警報ブザーが鳴る。

原因を調べてくだ
さい。
(P８参照)

ドアや窓を開け、しばら
く換気を続けてください。
ランプや警報ブザーが止まります。鳴り止まない
場合はガス事業者へ連絡
してください。

警報器のアドオンプラグ

ガス機器の異常が考えられます。

ガス事業者に連絡し、ガス機器の点検を受けてください。(有償)

ガス機器以外の燃
焼機器の異常が考えられます。

それらの機器も点検を受けてください。

（２）コンジット配線の場合●1個用スイッチボックス(JIS C8336)への取付け。
①信号線用とAC100V用の1個用スイッチボックスを設置しておきます。
②取付板をM4皿ビス(市販品)を使用して図のように取付けます。
③警報器を取付板に取付けてください。
取付けピッチ
83.5mm14. 外部機器との接続①警報器の正面下部の端子カバーをはずしてください。
端子カバーの溝にマイナスドライバーを差し込んでまわすと端子カバーははずれます。

●この警報器の有効期限は、お取付けの5年後です。
有効期限とは警報器の所定の性能を維持できる期限であり、5年を経過したものは、
規定の警報濃度でガス警報しないなど
誤作動の恐れがありますので、新しい警報器とお取替えください。
※有効期限を経過した警報器は、
ガス事業者が引き取って適切に処理いたします。
ガス事業者にお渡しください。

端子カバー

コンセント

壁

ボックス
(ＡC100V 用 )位置決め穴②下ケースの切欠き部をニッパー
やラジオペンチなどで切り欠いてください。

信号線を出す場合

切欠き部③端子カバー内側の端子表示を参照して信号線をプラスドラ
イバーを使用して結線してください。付属のコネクタを使用する場合は下図のように白色 (＋) 極、灰色 () 極として
ください。
有電圧出力
FG

警報器側端子部

注意●配線方法(1)電気設備技術基準及び内線規程により電源コードは、ステップルや釘などで固定しないでください。
(2)電線の上に重いものを置かないでください。

白色

禁止

FG 線を有するシステム機器の場合に使用(FG 端子付コントローラーなど )戸外ブザー / 集中監視盤などへ- 24 -← 灰色

施工される方へ

11. 仕様項目仕●転居する場合は、お買い求めのガス事業者に連絡し、警報器の扱いについてご確認ください。
●アフターサービスについて、ご不明の点がありましたら、
ガス事業者または最寄りの矢崎エナジーシステム株式会社にお問い合わせください。

12. 取付位置 ( 取付位置の選定はお客さまとよく相談してから行ってください )様

型番 ( 商品名） YF-551( 都市ガス警報器 )対象ガス
警報ガス濃度取付けは、ガス事業者が行いますので、ご自分警告 で取付けや移動は行なわないでください。

都市ガス( 空気より重いガス用 )爆発下限界濃度の 1/4 以下

検知方式

接触燃焼式
ランプ・ブザー音 ( 自動復帰式 )約 25 秒後に警報音
警報方式「ピッポッピッポッ・・・」の繰り返し
応答時間60 秒以内有電圧出力 2 段階有電圧 2 線式
外部出力信号
監視時 DC6V 警報時 DC12V
電源 OFF 時・故障時 0V
警報音量
70dB/m 以上
電源

AC100V 50/60Hz
監視時 約 0.8W
警報時 約 1.1W

消費電力

通電初期警報防止機能
点検モード機能
故障診断機能鳴り止みタイミングお知らせ機能
有効期限お知らせ機能
10℃〜＋50℃( 結露しないこと )●作動点検をご希望の場合には、有償にて点検いたします。
付属機能

使用温度範囲寸法・質量※爆発は空気とガスの混合割合が一定範囲で起こる可能性があります。
その範囲を爆発限界といい、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。

警告

壁面または台所設備の端より、
ガスセンサー
右はしを1cm以上離して取付けてください。

警報が遅れたり、誤報の原因になります。

1cm 以上 壁
面
ま
た
は
台
所
設
備

注意

取付例
●漏れたガスは下にたまりますから、床から高さ 30 ㎝以下、遠い燃焼器具の端から水平距離 4m 以内でガスのたまりやすい所に取付けてください。

4m 以内

30 ㎝以下●都市ガスを検知しようとするガス機器を設置している場所と同一の室内に設置してく
ださい。

必ず行う

●都市ガスが滞留しやすい位置で、ランプの確認しやすい位置、容易に点検できる場所
へ取付けてください。

必ず行う●都市ガスを検知しようとするガス機器 ( 一
定位置に固定しないで使用されるガス機器の場合は、ガス栓 ) から水平距離 4m 以内、床から高さ 30 ㎝以下にしてください。

必ず行う●床置きはしないでください。 ●逆さ付けはしないでくださ
い。

注意④結線が終了したら、信号線を切欠き部より取出し端子カバーを付けてください。
付属のコネクタを使用し接続した場合は、コネクタ部を端子カバー内に納めてください。
信号線を端子カバーではさまない様に注意し警告 てください。
戸外ブザー

YP-514

集中監視盤

AAP018※有電圧出力信号は、接続機器(集中監視盤など)の負荷の抵抗値が1.2kΩ〜50kΩである事が接続の際の必要条件です。
(1台の警報器に対し、戸外ブザーは1台のみ接続可能です。)

ー ドライバー（３）更新取付など図のような従来の取付板に取付ける場合
警報器裏面の引っ掛け部を、取付板に引っ掛けて、取付板の凸部を警報器の位置決め穴に合うように取付けます。

- 23 -●保証書は大切に保管してください。

接続できる機器

警報器
取付板

ボックス
( 信号線用 )凸部●保証書にお取付年月日及び販売店名の記入のないものは無効となることがありますので、お取付け時にご確認ください。

- 17 -

端子コネクタ
M4 皿ビス ( 外部機器と( 市販品 )の接続用 )●この警報器の保証期間は取付日から5年間とし、保証期間中に故障が起きた場合には無償で正常作動品と交換いたします。
ただし、保証書記載の保証の適用除外の項目に該当する場合
はこの限りではありません。
保証書を参照ください。

- 16 -

注意
壁面がコンクリートの場合には、振動ドリルでドリリングのうえカールプラグ(市販品)を打ち込んで、付属の木ネジ(長さ16mm)で取付板を固定してください。

1 個用スイッチ
ボックス(JIS C8336)

10. アフターサービスについて

電源ブレーカーが ブレーカーを入れてくだ
切れていませんか。 さい。

ランプが消灯している。

●警報器のプラグに付属している予備コ
ンセント（アドオンプラグ）
を使用する
ときは、接続する電気製品の電源スイ
ッチを必ず「切（OFF）」にしてから接続してください。

・木ネジ (2 コ）( 取付板固定用 )・コネクタ(1 コ )

コードをフッ
クに引っ掛けて固定する

こんなときは
こんなときは取付板

・木ネジ (3 コ）( コード振れ止め用 )警報器としての機能を果たしません。誤動作の原因になります。

屋外用ではありません。

注意- 15 -- 14 -

注意

9. 異常と思った場合の処置

8. 予備コンセントの使用方法

←

注意

保証規定

注意

●信号線の接続は確実に行ってください。
●信号端子には極性がありますので注意してください。
●有電圧出力信号 (＋)() が逆に接続されている場合、もしくは接続機器の負荷抵抗値が適正でない場合は電源投入時ランプが早く点滅し、1 分毎に「ピッピッピッ」と警報ブザーが鳴ります。接続状態、接続機器仕様を確認してください。
●外部機器の取付けには専門知識が必要ですのでガス事業者にお任せください。
●FG 線は大地接地しないでください。
( 電力会社の保安点検に合格しないことがあります。)
FG 線は雷のノイズから機器を守るためのものです。
ご使用する場合は、接続機器の取扱説明書及び取付説明書をご覧ください。
●信号線を使用する場合は、
弊社 BORG(ヴォルグ ) ケ
弊社形式 YB-111
ーブルをご利用ください。
●信号線の延長距離は 900m まで可能です。
0.8mm 以上の単線または 0.5mm2 以上のより線を使用した場合、1500m まで可能です。
●マイコンガスメーターに直接接続しないでください。
メーターが故障します。

- 25 -●この警報器は都市ガス(空気より重いガス用)専用の警報器です。
●都市ガス(空気より重いガス用)供給区域外ではお使いにならないでください。
- 18 -

15. 作動点検禁止- 19 -

外部機器と連動した場合の注意点及び点検方法

点検モード機能
電源を入れ、約 40 秒間の通電初期警報防止機能終了から3 分間を点検モードとし、ガス警報遅延時間 25 秒を無くして、より点検しやすくしています。
点検は、この間に実施してください。
電源を入れてから 40 秒後にランプが点滅から点灯に変わった後に点検ガスを注入してください。

●外部機器と連動した場合は、外部機器の取扱説明書ならびに設置工事説明書 ( 取付説明書 ) に基づいて作動点検を実施してください。
●ガス警報器の外部出力 ( 信号端子 ) は有電圧出力ですので、外部機器と連動する場合、誤配線・誤結線に注意してく
ださい。

点検方法
ランプ
点灯

電源 ON
40 秒
5秒

35 秒

ランプ 1 回 or
2 回点灯

ランプ点滅

〈点検のしかた〉●次の手順で点検してください。
①上記点検モードの間に付属品の点検ガスを点検口にふきつけます。
ガスを検知するとランプが点滅
し外部出力電圧 (12V) が出力され、約 2 秒後 ( 注１）にガス警
報音「ピッポッピッポッ」が鳴ります。( ガス警報 )（注 1）
点検モード以外では、約 25 秒となります。

3分

ランプ
点灯- 20 -

16. お客さまへの説明について
お客さまへの説明事項①警報点検結果の説明。
②取扱説明書を必ず読んでいただくことと、取扱説明書・保証書の保管のお願い。
③取扱説明書に基づく主要な機能の説明と確認。
1.ガス警報の内容(ランプ点滅、警報音の確認)と、警報時にとるべき措置の説明。
2.部屋の外から警報音に気づいたときにとるべき措置について。
3.誤報が発生する場合。
4.警報器に異常が発生した場合(ランプの速い点滅)にとるべき措置の説明。
④定期点検の説明と必ず実施いただくことのお願い。

お客さまへの周知事項

点検モード●お客さまに次の事項をご説明のうえ、ご理解を得てください。
①保証期間5年。
②警報器の有効期限をお知らせする。
(本体に貼付の有効期限シールに表示)③保証書を必ず読んで内容を理解した上で取扱っていただ
く。
④警報器の移設禁止。
(移設依頼時の連絡先)⑤警報器の分解禁止。
⑥引越時の処置。
⑦故障・異常時の連絡先。

点検ガス

ランプ
点滅

ピッポッ
ピッポッ

②ガスが無くなってくると、ランプは点滅から点灯になり、ガス警報音が鳴りやみます。

- 26 -

禁止- 27 -- 28 -