令和３年７月報告書（案）

九州電力株式会社 玄海原子力発電所
令和３年度（第１四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に関するもの）（案）

令和３年７月実用炉監視部門
核燃料施設等監視部門

令和３年７月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 1
４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 2
５．確認資料 ............................................................................................................................................................ 5令和３年７月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：九州電力株式会社（２）事業所名：玄海原子力発電所（３）検査実施期間：令和３年４月１日～令和３年６月３０日（４）検査実施者：玄海原子力規制事務所
菊川 明広
池田 耕之
松岡 徹之
堤
康幸
水戸 侑哉
原子力規制部検査グループ核燃料施設等監視部門
小野 真人
木原 圭一
２．運転等の状況
号機

出力（万 kW)

１号機

55.9

廃止措置中（使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵中）

２号機

55.9

廃止措置中（使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵中）

３号機

118.0

運転中

４号機

118.0

運転中

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第１四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項
指摘事項なし３．２ 未決事項なし

1令和３年７月報告書（案）

３．３ 検査継続案件なし
４．検査内容４．１ 日常検査（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）１号機 廃止措置中性能維持施設状態確認検査（燃料取扱設備）（その１）２）２号機 廃止措置中性能維持施設状態確認検査（燃料取扱設備）（その１）３）２号機 廃止措置中燃料貯蔵設備状態確認検査
４）２号機 廃止措置中燃料取扱設備機能検査
５）３号機 １次系安全弁検査 （第３号機第１５保全サイクル 運転中定期事業者検査）６）２号機 廃止措置中使用済燃料貯蔵設備監視機能検査（その２）（２）BM0060 保全の有効性評価
検査項目 施設管理目標の監視及び評価
検査対象
１）３号機 １次系安全弁検査 （第３号機第１５保全サイクル 運転中定期事業者検査）（３）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）インターフェイスシステム LOCA 時の機器の健全性確認（４）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）２号機 原子炉の運転停止に関する恒久的な措置の遵守状況
２）２号機 監視試験片の取出し作業（５）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象2

令和３年７月報告書（案）１）４号機 充てんポンプ起動試験 (４Ｃ→４Ｂ→４Ａ)２）３号機 ほう酸ポンプ起動試験
３）３号機 常設電動注入ポンプ起動試験
４）３号機 ディーゼル発電機（B）負荷試験
５）４号機 大容量空冷式発電機起動試験
６）３号機 余熱除去ポンプ起動試験
７）４号機 安全補機室空気浄化ファン起動試験
８）４号機 ディーゼル発電機（A）負荷試験
９）３号機 高圧注入ポンプ起動試験１０）４号機 中央制御室非常用循環ファン起動試験（６）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）３号機 燃料取替用水の系統構成
２）２号機 補助建屋キャナル水張時の系統構成
検査項目 包括的系統構成
検査対象
１）４号機 原子炉格納容器外隔離弁の待機状態（７）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）４号機 電気式水素燃焼装置健全性確認試験
２）３号機 タービン各弁ステムフリー試験
３）３号機 制御棒動作試験
４）４号機 ディーゼル発電機（A/B）起動試験
５）４号機 可搬型直流変換器機能確認試験
６）可搬型ディーゼル注入ポンプ起動試験
７）１号機 ディーゼル発電機(A)負荷試験（８）BO0060 燃料体管理 (運搬・貯蔵)
検査項目 燃料の運搬等
検査対象
１）３号機 使用済燃料貯蔵設備増強工事のうちＣブロック工事完了後の燃料配置変3令和３年７月報告書（案）更２）２号機 新燃料運搬時の検査の実施状況（９）BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象
１）３号機 マネジメント・オブザベーション（MO）実施時の安全補機室空気浄化ファン起動試験中の運転員の活動（１０）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）３／４号機 特定重大事故等対処施設設置工事現場における豪雨対策（１１）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）３号機 敷地内可動源に対する有毒ガス発生の検出のための実施体制及び手順等の確認
２）３号機 常設直流電源設備設置工事の資材の仮置き状況（１２）BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象
１）３号機 常設直流電源設備設置工事の資材仮置きによる内部溢水評価（１３）BE0040 緊急時対応組織の維持
検査項目 緊急時対応組織の維持
検査対象
１）通信連絡設備（重大事故等対処設備）定例試験（１４）BE0060 重大事故等対応要員の能力維持
検査項目 重大事故等発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練
検査対象
１）火山影響等発生時の対応教育の実施状況
２）４号機 中間受槽及び復水ピット・使用済燃料ピットへの給水手順の確認

4令和３年７月報告書（案）３）中央制御室主体の操作に係る成立性確認訓練（１５）BE0100 津波防護
検査項目 津波防護
検査対象
１）玄海原子力発電所３／４号機特定重大事故等対処施設設備工事のうち既設建屋
水密扉改修工事の実施状況（１６）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）２号機 二次的な汚染の調査に係る建屋等の表面汚染密度測定
２）１／２号機 放射性廃棄物でない廃棄物の管理のうち使用履歴が適切に管理されていない物品の放射線測定評価
３）２号機 原子炉容器上蓋、上部／下部炉心構造物吊上げ作業
４）停電作業時の雑固体焼却炉等の管理区域への入退域管理（１７）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）高線量廃棄物ドラム運搬
検査項目 放射性廃棄物でない廃棄物
検査対象１）１／２号機 放射性廃棄物でない廃棄物の管理のうち使用履歴が適切に管理されていない物品の放射線測定評価
４．２ チーム検査（１）BO0060 燃料体管理 (運搬・貯蔵)
検査項目 発送前検査
検査対象
１）発送前検査及び輸送容器の定期自主検査の実施状況（委託された者：三菱原子燃料株式会社）
５．確認資料
５．１ 日常検査5令和３年７月報告書（案）（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）１号機 廃止措置中性能維持施設状態確認検査（燃料取扱設備）（その１）
資料名・玄海原子力発電所第１号機第４回定期事業者検査実施要領書／成績書（ＧＮ１
廃－３－１）
２）２号機 廃止措置中性能維持施設状態確認検査（燃料取扱設備）（その１）
資料名・玄海原子力発電所第２号機第１回定期事業者検査実施要領書／成績書（ＧＮ２
廃－３－１）
３）２号機 廃止措置中燃料貯蔵設備状態確認検査
資料名・玄海原子力発電所第２号機第１回定期事業者検査実施要領書／成績書（ＧＮ２廃－４）４）２号機 廃止措置中燃料取扱設備機能検査
資料名・玄海原子力発電所第２号機第１回定期事業者検査実施要領書／成績書（ＧＮ２廃－２）５）３号機 １次系安全弁検査 （第３号機第１５保全サイクル 運転中定期事業者検査）
資料名・玄海原子力発電所第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査実施要領書／成績書（ＧＮ３－８６－Ｎ１）
・ＪＩＳ Ｂ ２００３（１９９４） バルブの検査通則
・玄海３号機 長期点検計画（補機計画整備）（１次系設備）雑固体焼却設備
１次系安全弁点検計画表
６）２号機 廃止措置中使用済燃料貯蔵設備監視機能検査（その２）
資料名・玄海原子力発電所第２号機第１回定期事業者検査実施要領書／成績書（ＧＮ２
廃－５－２）（２）BM0060 保全の有効性評価
検査項目 施設管理目標の監視及び評価
検査対象
１）３号機 １次系安全弁検査 （第３号機第１５保全サイクル 運転中定期事業者検6令和３年７月報告書（案）査）
資料名・玄海原子力発電所第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査実施要領書／成績書（ＧＮ３－８６－Ｎ１）・玄海３号機 長期点検計画（補機計画整備）（１次系設備）雑固体焼却設備
１次系安全弁点検計画表（３）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）インターフェイスシステム LOCA 時の機器の健全性確認
資料名・技術連絡票（ユニハンドラー機器の使用グリース及びシール材に関する件）
・余熱除去系ユニハンドラー弁操作装置購入据付ユニハンドラー（駆動装置）取扱説
明書
・余熱除去系ユニハンドラー弁操作装置購入据付弁類構造図(３V-RH-００５A／B)
・玄海３号機 定期修繕工事 長期点検計画表
・玄海４号機 定期修繕工事 長期点検計画表
・玄海原子力発電所第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査成績書（ＧＮ３－
８６－N１）（４）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）２号機 原子炉の運転停止に関する恒久的な措置の遵守状況
資料名・玄海２号機 燃料移送管隔離弁開閉作業実施計画書
・燃料管理基準（１，２号）
・作業連絡メモ A'-１-０３３/A'-１-０３４/A'-１-０３５
・当直課長引継簿(２０２１年４月２１日１／２直）・玄海原子力発電所２号機 監視試験片サンプル取出し作業に伴う燃料取扱装置
事前点検 作業実施要領書（QG２-２０２１-A００２ R０）２）２号機 監視試験片の取出し作業
資料名・玄海原子力発電所２号機 保修作業手順書
・玄海原子力発電所２号機 監視試験片サンプル取出し作業 作業実施要領書

7令和３年７月報告書（案）（QG２-２０２１-A００４ R1）
・作業連絡メモ A'-１-０５７
・原子炉容器サーベイランス試験用カプセル経歴台帳（５）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）４号機 充てんポンプ起動試験(４Ｃ→４Ｂ→４Ａ)
資料名
・運転基準（３，４号） 定期試験編４Ⅶ－３－(２７)－ｃ 充てんポンプ起動試験(４Ｃ→４Ｂ→４Ａ 切替時)
・４号機 充てんポンプ起動試験 定期試験体制表
・充てんポンプ起動試験記録 ２０２１年度
・４号機定期試験で実施する統計的手法を用いたポンプ性能評価制限値一覧表
２）３号機 ほう酸ポンプ起動試験
資料名・運転基準（３，４号） 定期試験編３Ⅶ-３-(１) ほう酸ポンプ起動試験
・３号機 ほう酸ポンプ起動試験 定期試験体制表
・ほう酸ポンプ起動試験記録 ２０２１年度
３）３号機 常設電動注入ポンプ起動試験
資料名・運転基準（３，４号） 定期試験編３Ⅶ－３－（２６） 常設電動注入ポンプ起動試
験
・常設電動注入ポンプ試験記録 ２０２１年度
・３号機 常設電動注入ポンプ試験 定期試験体制表
４）３号機 ディーゼル発電機（B）負荷試験
資料名・運転基準（３，４号） 定期試験編３Ⅶ－１－（５） ３B ディーゼル発電機負荷試験
・３B ディーゼル発電機負荷試験 定期試験体制表
・３B ディーゼル発電機負荷試験記録 ２０２1 年度
５）４号機 大容量空冷式発電機起動試験
資料名・保安規定に基づく保修業務要領（３，４号） 添付４-１０重大事故対処設備（保安規定８３条）定期試験・検査手順書 電－（４） ４号大容量空冷式発電機起動試
験６）３号機 余熱除去ポンプ起動試験

8令和３年７月報告書（案）

資料名
・運転基準（３，４号） 定期試験編３Ⅶ－３－（３） 余熱除去ポンプ起動試験
・余熱除去ポンプ試験記録 ２０２１年度
・３号機 余熱除去ポンプ 定期試験体制表
７）４号機 安全補機室空気浄化ファン起動試験
資料名・運転基準（３，４号） 定期試験編４Ⅶ－３－（１１） 安全補機室空気浄化ファン起動試験
・４号安全補機室空気浄化ファン 定期試験体制表
・安全補機室空気浄化ファン試験記録 ２０２１年度
・４号機 安全補機室換気空調系統図
８）４号機 ディーゼル発電機（A）負荷試験
資料名・運転基準（３，４号） 定期試験編４Ⅶ－１－（４） ４A ディーゼル発電機負荷試験
・４A ディーゼル発電機負荷試験 定期試験体制表
・４A ディーゼル発電機負荷試験記録 ２０２1 年度
９）３号機 高圧注入ポンプ起動試験
資料名・運転基準（３，４号） 定期試験編３Ⅶ－４－（２） 高圧注入ポンプ起動試験
・高圧注入ポンプ試験記録 ２０２１年度
・３号機 高圧注入ポンプ試験 定期試験体制表
１０）４号機 中央制御室非常用循環ファン起動試験
資料名・運転基準（３，４号） 定期試験編４Ⅶ－３－（１２） 中央制御室非常用循環ファン
起動試験
・４号機 中央制御室非常用循環ファン起動試験 定期試験体制表
・４号機 中央制御室非常用循環ファン起動試験記録 ２０２１年度
・運転基準（３，４号） 原子炉編 ４Ⅳー１７－（２４） 中央制御室空調装置（６）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）３号機 燃料取替用水の系統構成
資料名・３号機 使用済燃料ピット浄化冷却系統図
・３号機 燃料取替用水系統図

9令和３年７月報告書（案）２）２号機 補助建屋キャナル水張時の系統構成
資料名・２号機 使用済燃料ピット浄化冷却系統図
・２号機 燃料取替用水系統図
・玄海２号機 A/B キャナル水張り（燃料取替用水補助タンクより）手順書
検査項目 包括的系統構成
検査対象
１）４号機 原子炉格納容器外隔離弁の待機状態
資料名
・１次冷却材系統図（加圧器廻り）
・化学体積制御系統図（Demi 廻り）／（VCT 廻り）
・安全注入系統図（蓄圧ﾀﾝｸ）
・原子炉補機冷却水系統図(C/V 内機器）
・制御用空気系統図（１次系その１）／（１次系その２）・液体廃棄物処理系統図(CVDT,C/V・A/B サンプ）・放射線監視設備ガスサンプリング系統図
・格納容器換気空調系統図(C/V 給排気系）
・空調用冷水系統図
・1 次系サンプリング系統図（サンプル冷却器廻り）
・S/G ブローダウンおよびサンプリング系統図
・消火用水系統図（本館建屋）
・玄海原子力発電所第４号機第１３保全サイクル定期事業者検査実施要領書／成績書（GN４－４５）（７）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）４号機 電気式水素燃焼装置健全性確認試験
資料名・玄海発電所３号炉及び４号炉 設置許可基準等への適合性について（重大事故等対処設備）補足説明資料
・保安規定に基づく保修業務要領（３，４号） 添付４-１０重大事故対処設備（保安規定８３条）定期試験・検査手順書 電－（２） ４号電気式水素燃焼装置健全性確認試験
２）３号機 タービン各弁ステムフリー試験

10令和３年７月報告書（案）

資料名
・運転基準（３，４号） 定期試験編３Ⅶ－２－（２) タービン各弁ステムフリー試験
・タービン各弁ステムフリー試験記録 ２０２１年度
３）３号機 制御棒動作試験
資料名
・運転基準（３，４号） 定期試験編３Ⅶ-３-(９) 制御棒動作試験
・制御棒動作試験記録 ２０２１年度
４）４号機 ディーゼル発電機（A/B）起動試験
資料名・運転基準（３，４号） 定期試験編４Ⅶ-１-(２／３) ４号機 A/B－ディーゼル発電機起動試験
・４ A/B ディーゼル発電機起動試験 定期試験体制表
・４ A/B ディーゼル発電機起動試験記録 ２０２1 年度
５）４号機 可搬型直流変換器機能確認試験
資料名・玄海発電所３号炉及び４号炉 設置許可基準等への適合性について（重大事故等対処設備）補足説明資料
・保安規定に基づく保修業務要領（３，４号） 添付４-１０重大事故対処設備（保安規定８３条）定期試験・検査手順書 電－（８） 可搬型直流変換器機能確認試
験６）可搬型ディーゼル注入ポンプ起動試験
資料名・玄海発電所３号炉及び４号炉 設置許可基準等への適合性について（重大事故等対処設備）補足説明資料
・保安規定に基づく保修業務要領（３，４号） 添付４-１０重大事故対処設備（保安規定８３条）定期試験・検査手順書 炉－（２） 可搬型ディーゼル注入ポンプ(No.５、No.６)起動試験
７）１号機 ディーゼル発電機(A)負荷試験
資料名
・プラント管理課運転操作要領 定期試験編 １Ⅶー１－（３） １A ディーゼル発電機
負荷試験（８）BO0060 燃料体管理 (運搬・貯蔵)
検査項目 燃料の運搬等
検査対象
１）３号機 使用済燃料貯蔵設備増強工事のうちＣブロック工事完了後の燃料配置変11令和３年７月報告書（案）更資料名・玄海３号機 使用済燃料ピット内燃料配置変更実施計画書（使用済燃料貯蔵設
備増強工事のうちＣブロック工事完了後）
・玄海原子力発電所第３号機 手順確認要領書／成績書 手順確認名 使用済
燃料移動手順確認(使用済燃料ピット内）
・玄海３号機 燃料等貯蔵施設巡視点検チェックシート ２０２１年４月１５日
２）２号機 新燃料運搬時の検査の実施状況
資料名・玄海２号機 新燃料収納作業実施計画書（改１）・玄海原子力発電所 ２号機 三菱原子燃料㈱製新燃料搬出及びウラン再利用に係る工事 作業実施要領書 （PQG-２０－００２ R1）・玄海原子力発電所第２号機 MFC-１型核燃料輸送物発送前自主検査要領書／
成績書（２０２１年度 第１回）
・２０２０年度 玄海１／２号機放射線計測器等定期点検業務委託 定期点検報告書 ２０２０年１０月２６日／２０２１年３月１２日
・作業別放射線管理記録 ２０２１年５月１７日／５月２７日（９）BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象
１）３号機 マネジメント・オブザベーション（MO）実施時の安全補機室空気浄化ファン起動試験中の運転員の活動
資料名・プレジョブブリーフィングシート
・運転基準（３，４号） 定期試験編３Ⅶ－３－（１１） 安全補機室空気浄化ファン起動試験
・玄海原子力発電所 管理層による現場観察の実施ガイドライン（３，４号）
・３号機 安全補機室空気浄化ファン起動試験 定期試験体制表
・運転員のパフォーマンス向上のためのガイドライン（３，４号）（１０）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）３／４号機 特定重大事故等対処施設設置工事現場における豪雨対策
資料名 ※

12

令和３年７月報告書（案）（１１）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）３号機 敷地内可動源に対する有毒ガス発生の検出のための実施体制及び手順等の確認
資料名
・玄海原子力発電所非常事態対策基準
・玄海原子力発電所３／４号機 可動源受入時の立会い手順書
・特定化学物質（３５％塩酸）受入チェックシート２）３号機 常設直流電源設備設置工事の資材の仮置き状況
資料名
・常設・仮置資機材 設置場所状況確認チェックシート
・持込可燃物の火災荷重評価チェックシート（１２）BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象
１）３号機 常設直流電源設備設置工事の資材仮置きによる内部溢水評価
資料名・常設・仮置資機材設置時の内部溢水評価シート 【３RB-５-１０】（１３）BE0040 緊急時対応組織の維持
検査項目 緊急時対応組織の維持
検査対象
１）通信連絡設備（重大事故等対処設備）定例試験
資料名・通信連絡設備点検チェックシート（固定型）
・通信連絡設備点検チェックシート（携帯型）
・通信連絡設備点検チェックシート（統合原子力防災ＮＷ設備）（１４）BE0060 重大事故等対応要員の能力維持
検査項目 重大事故等発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練
検査対象
１）火山影響等発生時の対応教育の実施状況
資料名13令和３年７月報告書（案）・火山影響等発生時の対応教育資料
２）４号機 中間受槽及び復水ピット・使用済燃料ピットへの給水手順の確認
資料名・玄海原子力発電所非常事態対策基準
・保安規定に基づく保修業務要領（３，４号）（別冊）【保安規定第１７条関連手順書】
中間受槽及び復水ピット・使用済燃料ピットへの給水手順書
３）中央制御室主体の操作に係る成立性確認訓練
・玄海原子力発電所非常事態対策基準
・運転基準（３，４号） 緊急処置編（個別手順） 個別手順３－（２）－a 蒸気発生器による冷却・減圧（手動操作）（１５）BE0100 津波防護
検査項目 津波防護
検査対象
１）玄海原子力発電所３／４号機特定重大事故等対処施設設備工事のうち既設建屋水密扉改修工事の実施状況
資料名 ※（１６）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）２号機 二次的な汚染の調査に係る建屋等の表面汚染密度測定
資料名・玄海原子力発電所 玄海２号機 二次的な汚染の調査に係る建屋等の表面汚染
密度測定工事 作業要領書（No.４２-VK-５１５０-Y０１ R１）・作業体制表・検査記録伝票（ＧＭ自動計数装置） ２０２１年６月８日
・２０２０年度 玄海１／２号機 放射線計測器等定期点検業務委託 日立製作所
製放射線計測器（装置）定期点検（１回目） 定期点検報告書 ２０２０年１０月２６日
２）１／２号機 放射性廃棄物でない廃棄物の管理のうち使用履歴が適切に管理されていない物品の放射線測定評価
資料名・放射線管理基準（１，２号）
・放射線管理要領（１，２号） 添付資料-５ 放射性固体廃棄物管理要領、添付資料-３７ 放射性廃棄物でない廃棄物を対象とする物品管理要領

14令和３年７月報告書（案）・放射性廃棄物ではない廃棄物の管理のうち使用履歴が適切に管理されていない（記録がない）物品について
・ＮＲ測定依頼／評価結果通知 （整理番号２１－１）
３）２号機 原子炉容器上蓋、上部／下部炉心構造物吊上げ作業
資料名・放射線管理計画書 （２号機 炉内サンプリング工事に伴う付帯工事）
・作業別放射線管理記録（放射線作業記録）、放射線管理記録・補助票、作業環
境測定記録
・作業別放射線管理記録、放射線サーベイ記録
４）停電作業時の雑固体焼却炉等の管理区域への入退域管理
資料名・放射線管理要領（３，４号） 添付資料－１２ 管理区域等への出入り管理要領
・管理区域立入者記録簿 ２０２１年０５月２６日
・放射線管理区域入退域時サーベイ記録 立入申請 ２１１４１０２２・放射線管理日報（Ⅱ） ２０２１年０５月２６日（１７）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）高線量廃棄物ドラム運搬
資料名・玄海原子力発電所 ３／４号機廃棄物処理及び洗濯除染業務 標準作業手順書
・３／４号機安全作業指示書（兼 品質管理指示書）（１／２）／（２／２） ２０２１年
４月１５日木曜日
・搬入・搬出・移動 票（核燃料物質等又は放射性同位元素等）（整理番号※保４－３３）
検査項目 放射性廃棄物でない廃棄物
検査対象１）１／２号機 放射性廃棄物でない廃棄物の管理のうち使用履歴が適切に管理されていない物品の放射線測定評価
資料名・放射線管理基準（１，２号）
・放射線管理要領（１，２号） 添付資料-５ 放射性固体廃棄物管理要領、添付資料-３７ 放射性廃棄物でない廃棄物を対象とする物品管理要領

15令和３年７月報告書（案）・放射性廃棄物ではない廃棄物の管理のうち使用履歴が適切に管理されていない（記録がない）物品について
・ＮＲ測定依頼／評価結果通知 （整理番号２１－１）
５．２ チーム検査(１）BO0060 燃料体管理 (運搬・貯蔵)
検査項目 発送前検査
検査対象
１）発送前検査及び輸送容器の定期自主検査の実施状況（委託された者：三菱原子燃料株式会社）
資料名
・新燃料搬出・解体等に関する役務契約書
・工事仕様書（玄海１，２号機 三菱原子燃料㈱製新燃料搬出及びウラン再利用に係る工事）・監査結果報告書（２０１９年度 受注者品質保証監査）・玄海原子力発電所第１／２号機非汚染新燃料集合体梱包時検査要領書（QA２１-０３３ R０）・非汚染新燃料集合体梱包前検査記録(QA-２１-０３３-２)
・非汚染新燃料集合体梱包時検査記録(QA-２１-０３３-３／４)
・玄海原子力発電所 ２号機 三菱原子燃料㈱製新燃料搬出及びウラン再利用に係る工事 作業実施要領書（PQG-２０-００２ R1）
・使用機材リスト (チェックシート No.３)
・玄海 1/2 号機計測器点検チェックシート（チェックシート No.４）
・作業別放射線管理記録（放射線作業記録）（GA-F-０３）
・輸送容器サーベイ記録 No１／No.２（チェックシート No.１７／１８）・新燃料取扱工具・日常点検チェックシート（チェックシート No.６）
・資格認定者名簿（２０２１．５．２５）・玄海原子力発電所第２号機 MFC-１型核燃料輸送物発送前自主検査要領書（２０２１年度 第１回）
・保守作業者，検査員資格認定要領(TSOP-M０００１ R２)・現地梱包時検査の検査員資格認定管理要領(QCOP-１３０９ R０)
・現地梱包時検査実施要領(QCOP-１３０８ R０)・取扱い、保管及び出荷(Handling, Storage, and Shipping)(QCOP-１３ R３３)・新燃料搬出工事 西日本プラント工業株式会社御中 注文仕様書（PQG-２０-００
１ 改０）・輸送物発送前検査結果作成要領(TSOP-L００２０ R４)16

令和３年７月報告書（案）・MFC-1 型輸送物 輸送物発送前検査要領書(TQG-２１-００５)・不適合管理基準
・被ばく管理要領(TSOP-W０００６ R１)・核燃料輸送物等の自動車運搬に係る放射線防護計画書 (TSOP-L００２７ R６)・MFC-1 型輸送容器定期検査要領(TSOP-T１００１ R１)
・MFC-1 型輸送容器維持管理要領(TSOP-M１００１ R１)※特定重大事故等対処施設に係る資料名のうち特定重大事故等対処施設の名称等が記載されているものは、令和２年度第３６回原子力規制委員会（令和２年１１月４日）の原子力規制委員会で決定された「特定重大事故等対処施設に係る法令報告事象等の公表について」の考え方に準拠し非公表とします。

17