小荷物専用昇降機勉強会

2022.9.21

1

クマリフト 会社概要
社名
設立
資本金
従業員
事業内容
許認可

沿革

クマリフト株式会社
1965 年(昭和40年) 10 月
1 億円
393名（2022年3月末現在）

設立まもない頃の本社社屋（大阪・淡路）

エレベーター、ダムウェーター、福祉機器など昇降機の製造・販売・据付・保守
国土交通大臣（一般建設業） 機械器具設置工事
一級建築士事務所 大阪府知事登録～お客様目線のものづくりとたゆまぬ技術革新～

1980年（昭和55年）
1982年（昭和57年）
1984年（昭和59年）
1996年（平成8年）
2013年（平成25年）

ダムウェーターの制御回路に業界初の電子化を導入
ダムウェーター全機種マイコン方式に切り替え標準装備とする「しゃべるダムウェータ」として音声合成機能を開発、国際規格「ISO9002」認証取得
大阪府茨木市に「R&Dセンター」「テクニカルセンター」を設立

2015年（平成27年）

セコムグループ入り2

クマリフト 会社概要
信頼と実績のクマリフト製品
東北新幹線 2階建て車両

種子島宇宙センター
ダムウェーター

ダムウェーター

タンカー
船舶用ダムウェーター

ごみ焼却場
100mダムウェーター

NTTアングル鉄塔
野外高層用ダムウェーター3

クマリフトのネットワーク
全国40ヶ所の拠点体制
石川工場

ISO9001取得。板金加工・塗装から組み上げまでエレベーターの一貫生産体制。
エレベーター試験棟（35m）を保有。
安全・安心のため高い品質を確保。

大阪本社

R&Dセンター「R&Dセンター」はエレベーターの開発拠点。
「テクニカルセンター」にてエレベーターの据付工事・調整・保守の研修を行う。品質の向上に努める。

24時間365日サポート体制で安心・安全の提供
4

製品ラインアップ
全国シェアNo.1
業務用リフト

堅牢さと省スペースを両立。
多彩なバリエーション
設置先：工場・倉庫・福祉施設
設置先：飲食店・保育園・学校
ホテル・病院・福祉施設

設置先：公共施設など

5

小荷物専用昇降機について法的説明

6

昇降機とは令第129条の3

エレベーター

小荷物専用昇降機

7

小荷物専用昇降機とは建築基準法では、「小荷物専用昇降機」と呼称されます。
「クマリフトダムウェーター」は当社の登録商標です。(登録4488274)「小荷物専用昇降機」は法令では以下、定義されています。

かご床面積：1㎡以下（適用の範囲） 令第129条の3
三 物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が1平方メートル以下で、かつ天井の高さが1.2メートル以下のもの。
（以下「小荷物専用昇降機」という。）
2.三 特殊な構造又は使用形態の小荷物専用昇降機で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの第129条の13の規定。

かご天井高さ1.2m以下

8

小荷物専用昇降機とは
最大積載量は５００Kgまで
かご床面積：1㎡以下

小荷物専用昇降機は通常手で荷物の出し入れをするものであるから、使い勝手や荷扱い者の安全等を考慮して、かごの積載量は５００Kgを限度としている。
５００Kgを超える積載量を必要とする場合、荷物用エレベーターとして計画すべきである。
JEAS-A521より

かご天井高さ1.2m以下

積載量 ５００Kg未満

9フロアー型小荷物専用昇降機に確認申請について

10

小荷物専用昇降機の確認申請について
平成28年6月1日施行の建築基準法施行令第 146 条第１項の改正により、確認等を 要する建築設備として、小荷物専用昇降機（テーブルタイプを除く）が追加されました。

※1 既存建築物へ小荷物専用昇降機の新設についても確認申請、完了検査が必要です。
※2 既存小荷物専用昇降機の重要な仕様変更を伴う改修についての確認検査の有無については特定行政庁により扱いが異なります。

11

小荷物専用昇降機の確認申請
昇降機は、確認申請・完了検査が必要です。

対象機種

フロア型は、昇降機 単独での確認申請・完了検査が必要です。
※「別願」と呼ばれる申請で、クマリフトにて代行手続きさせていただきます。

非対象

機種

テーブル型は、昇降機 単独での確認申請・完了検査は原則不要です。
※特定行政庁により必要な地域があります。
12

簡易リフトの労働安全衛生法と建築基準法
エレベーター・簡易リフト・小荷物専用昇降機の各区分は、労働安全衛生法や建築基準法によって定義されています。
労働安全衛生法施行令において、簡易リフトという名称と、その区分が定義されています。

※建物に設置する場合建築基準法が適用されるので設置の際は注意が必要です。（違法になる可能性あり）
13

労働安全衛生法と建築基準法
建築基準法

労働安全衛生法

原則、確認申請が必要

積載250kg・工場などへの設置は、労働基準監督署への届けが必要（小荷物専用昇降機の一部・四号建物への設置などを除く）③エレベーター④エレベーター③簡易リフト→要確認申請④エレベーター→要確認申請①簡易リフト→注意が必要。

②簡易リフト→要確認申請高さ1.2m

高さ1.2m①小荷物専用昇降機②エレベーター面積1.0㎡

面積1.0㎡

小荷物専用昇降機（建築基準法）・簡易リフト（労働安全衛生法）についは、「積載250kg・工場などへの設置」は、労基署への届けと確認申請（フロア型）が必要です。
14

小荷物専用昇降機確認申請流れ※建築確認済証がおりた後に建築と同じ原則提出した申請機関に提出します。
（４号併願申請は除く）
申請機関によりますが申請提出後問題なければ約７日間以内確認済証（昇降機）がおります。

15

小荷物専用昇降機に種類について

16

小荷物専用昇降機機種系

17小荷物専用昇降機の設置場所
テーブルタイプ
フロアタイプ●工場・倉庫●保育園

食材・おやつなど

荷物など●学校・幼稚園
主に給食

●福祉施設

主にリネンなど

● 病院

●飲食店

食材・飲み物など

リネン・薬など●旅館・ホテル

リネン・料理・トランクなど●小売業店舗
在庫品・荷物など
18

タイプの種類
テーブルタイプ

フロアタイプ

据付工事 4～７日(2停止)

ユニットタイプ

据付工事 1～２日(2停止)19

選べる３タイプの出し入れ口
直交
2方向各階別の混在が可能です。
建物のレイアウト設計に柔軟に対応。
※直交2方向３方向の違いは出来ません。
例：3停止 1階右 ２階左 ３階後ろ

2方向
1方向

20

テーブルタイプ
床（FL)から+500mm以上に出入口があるタイプ
主に積載量１００Kg未満で料理など単体を昇降に利用します。

※床（FL)から-500mm以下の場合フロアータイプになりますので確認申請（昇降機）が必要となります。
21

ユニットタイプ（テーブル）昇降路を含めて一体化して制作し、幾つかのユニットに分割してプレハブ化したもの（ユニット型小荷物専用昇降機）

22テーブル・ユニット型のモデル選定
通常タイプ

省スペース：ユニットタイプ：新設・既設・木造に既設・木造には、シャフトタイプをご用意

通常タイプ

カラー

WD30kg

一方向貫通二方向
直交二方向

W
400
400385D
40037038550kg

一方向貫通二方向
直交二方向

500
500
485

500
470
485

600

600

65075kg

一方向貫通二方向
直交二方向

600
600
585

600570585

650100kg

一方向貫通二方向
直交二方向

700
700
685

700670685

ユニットタイプ

650H

一方向貫通二方向

H

750

直交二方向

シャフトタイプ

同じ積載で、ユニットタイプよりかご内法が大きいのが特徴です。
WDH

一方向貫通二方向
直交二方向

750

750

900

カラー65023フロアータイプ
出し入れ口が床面または床面に近い位置にあるもので、一般に手押し車に載せた荷物などの比較的大きな手荷物を運搬する用途に用いられる。
※確認申請（昇降機）対象機種

24フロア型のモデル選定
かごサイズ（かご内法）
正方形

W
900
1000

D
9001000

スタンダートタイプです。

固定ハンドル台車:250kg(石川製作所製)

510×815×H895mm※商品写真は、WEBサイトより掲載。

H
1200
1200

長方形

W
850
900

D
1150
1100

H
1200
1200

長細い台車に最適

テーブルクロスリネンカート

配膳車 (抗菌カーテンタイプ) 10人用
(アズワン製)(金沢車輌製)

610×910×H840mm

540×980×H960mm
25

フロア型のモデル選定
通常タイプ
新築・鉄骨造にご提案

積載量200kg

かごサイズ（かご内法）

出し入れ口
正方形

W
900
1000

D
900
1000

H
1200
1200

D
1150
1100

H
1200
1200

D
900
950

H
1200
1200

スタンダートタイプです。

300kg
シャフトタイプ
既設・木造にご提案

カラー

長方形

W
850
900

長細い台車に最適

500kg

正方形

W
900
950

スタンダートタイプです。

26

シャフトタイプ（テーブル・フロアー）
規格型のテーブルタイプ、フロアタイプに、組立式の昇降路鉄骨部材をセット昇降路の築造工事が簡略化されるため、工期がグンと短縮、建築物への負担も軽くなり、既存建築物などにも計画できます。
昇降路寸法を最小限に抑えているため、スペースも節約できます。
※確認申請（昇降機）対象機種（既存建物に設置に対しても対象になります。）•※昇降路壁はALC又は鉄板その他の建材との組合せで耐火、耐久を考慮し、別途構造計算を必ずしたうえで施工願います。
•※ピット工事が必要になります。（フロアータイプ）
27

小荷物専用昇降機に関する法令等

28

小荷物専用昇降機に関する法令等

項目

01.概要
02.機械室03.昇降路29

3.小荷物専用昇降機に関する法令等

０１ 概要
 小荷物専用昇降機<主要関連法規>
・建築基準法施行令 第129条の3・JEAS A521-C 3、4.1

a.物を運搬するための昇降機で以下の条件に当てはまるもの
・かごの水平投影面積が1㎡以下かつかごの高さ1.2m以下※労働安全衛生法での扱い
・労働安全衛生法では簡易リフトと呼ばれる。
・かごの水平投影面積が1㎡以下またはかご高さ1.2m以下
・建築基準法では②～④の場合、労働安全衛生法では④の場合にエレベーターとして扱う

高④エレベーター

1.2m ①

エレベーター②小荷物専用昇降機
低エレベーター
1.0㎡

小高大③④
簡易リフト

b.かご内に人を乗せることは出来ず、かご外で運転操作を行う
c.小荷物を運搬するもの
 フロアタイプとテーブルタイプ
・フロアタイプ ：出し入れ口が床面もしくは床面に近い位置にある・テーブルタイプ：出し入れ口の下端が床面より50cm以上③1.2m ①

エレベーター②

簡易リフト
低簡易リフト1.0㎡

小大 定格積載量は500kg以下
30

3.小荷物専用昇降機に関する法令等

０２ 機械室02-1 機械室<主要関連法規>・平成20年国土交通省告示 第1446号
・JEAS A521-C 4.4、4.10

 床面積は、昇降路の水平投影面積以上
 高さは1m以上（機器配置・管理に支障がなければ１ｍ未満でも可）

02-2 機械ばり（マシンビーム）
 駆動装置、かご自重、積載荷重、釣合おもり等の重量を支持
 梁や受材で受けるので、そのかかり代、埋込代は下図参照

31

3.小荷物専用昇降機に関する法令等

０２ 機械室02-3 点検口
 機械室の点検口は□600mm以上とする。(ユニット型は除く)
但し、配置と管理に支障をきたさない場合はこの限りではない 鋼製の戸（防火上問題なければ、鋼製以外も可）
 施錠装置が必要
 点検口までの経路の確保
・折り上げ天井は前面開放□800mm以上
・天井改め口は□600mm以上（最悪の場合）
 出し入れ口の床面から開口部の下端までの高さは1.8m以上
もしくは自動的に閉鎖・施錠する機能を有するもの

32

3.小荷物専用昇降機に関する法令等

０３ 昇降路・ピット
03-1 昇降路<主要関連法規>
・建築基準法施行令 第129条の13
・平成20年国土交通省告示 第1416号、第1446号
・JEAS A521-C 4.8 昇降路外の人や物がかごや釣合おもりに接触しないよう壁又は囲い及出し入れ口の戸を設ける。
・任意の5㎠の面に300Ｎの力を加えて、15mmを超える変形や塑性変形がないこと。
 昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸は難燃材料で造るか覆う。
但し、以下の条件下では難燃材料以外の材料を使用することができる
・主要構造部を準耐火構造以外の構造とした建築物に設置する場合
・階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅又は共同住宅に設置する場合
・昇降路の全ての出し入れ口が同一階のあるもの
・吹抜き空間の中に昇降路の全ての出し入れ口があるもの
 出し入れ口の床先とかごの床先との水平距離(前面スキマ)は40mm以下(図のA部) クマリフトではテーブル：12mm、フロア ：10mm）
 昇降機に支障を及ぼす恐れのある排水・配管設備は設置不可
33

ピット部の取り扱い（フロア型）
１．ピット内間口、奥行、深さはカタログ寸法が最小寸法です。
２．ピット部は、防水仕上げが必要となります。

ピット深さは700mm以上は問題ありませんが、1500mm以上深い場合はタラップが必要となります。1500mmを超えることが無いように設計をお願いいたします。
（昇降路内にタラップを設けるスペースが無いためです。）

34

3.小荷物専用昇降機に関する法令等
03-2 ピット
 かごの底部隙間は50mm以上。防水措置を講じること。
 ピット下部に居室か通路がある場合、その位置にいる人に危害を及ぼさないような措置を取ること。

ピット床

ワン
ポイント

おもり側

ピット床

おもり側

第一スラブ
第二スラブ

二重スラブの例

厚壁

厚壁の例

出入口

物置等に使用する場合の例
35

防火区画の取り扱い
小荷物専用昇降機の出入口戸→特定防火設備
防火区画には、①面積区画、②竪穴区画、③異種用途区画があります。
昇降機としては②竪穴区画が適用される場合があります。
竪穴区画は、主要構造部が耐火構造または準耐火構造で、地階又は3階以上の階に居室を有するものと規定されています。面積区画等で建物の申請にて昇降路の出し入れ口面の壁が耐火壁と判断された場合も小荷物専用昇降機の出入口扉も特定防火設備とする必要があります。
●クマリフト製小荷物専用昇降機の扉は標準仕様で右図の仕様（あいじゃくり構造）となっており、平成１２年建設省告示第1360号による遮炎・遮煙性能を有する防火設備となっております。
●さらに、平成１２年建設省告示第1369号の鋼板で鉄板厚み1.5mm以上の特定防火設備となっております。
●また、閉め忘れ防止装置を付けることで常時閉鎖式の防火戸として取り扱われます。平成20年国土交通省告示第1446号の構造の出入口戸となっております。
戸当たり部分を難燃性ゴムを用いて●詳細図提出時に出入口の詳細も記載をさせて頂いております。
相じゃくり仕様にて隙間の構造。

現場の写真

36

•当社の小荷物専用昇降機説明

37

最新ダムウェーターのご紹介～ 他階の「様子」も運ぶ新しい操作機能 ～38

最新ダムウェーターの特長
カメラ＆タッチパネル付きディスプレイで業務効率のアップ ・運搬時間の短縮
用途に合わせた豊富なラインナップ
テーブルタイプ

フロアタイプ

安全と作業効率を上げる標準装備

ユニットタイプ

パーキング機能

一枚押上げ仕様
シャフトタイプ

紫外線照射灯ハンズフリーインターホン

フットスイッチステンレス仕様

かごまるみ仕様
省エネモード基準階復帰（学習機能）

クリーンタイプ

お客様の作業環境に併せたオプション
39

カメラ＆タッチパネル付きディスプレイ
カメラ＆タッチパネル付きディスプレイだからコミュニケーションアップで業務効率向上
40

カメラ＆タッチパネル付きディスプレイ
カメラとタッチパネル付きディスプレイを搭載した操作パネル
タッチパネル
広角カメラ
大型ボタン
スピーカ
(105°)
液晶モニタ（3.5inch)(当社比2倍)41

カメラ＆タッチパネル付きディスプレイ
視認範囲105度のカメラを搭載～自動車のバックモニターとほぼ同じ角度

カメラ部
右へ35度
(手動)

左へ35度
(手動)

2m
視認範囲は、105度
約5m

カメラ本体の角度は105度。搭載しているカメラ位置は左右35度ずつ調整が可能（調整は、弊社作業員が行います） 。実質、180度近くの視認エリアを持ちます。
42

便利な到着音色・音量調整
タッチパネル付きディスプレイだからメロディや音量をタッチパネルで任意に設定。

簡単操作の便利機能が標準装備
43

パーキング機能（テンキーロック式）
タッチパネル付きディスプレイだから

タッチパネルですべての出し入れ口をロックし、ダムウェーターを休止します。

〇

安全・安心のパーキング機能が標準装備
44

ジルコニウム下地処理
すべてのダムウェーターは、ジルコニウム下地処理しています。

45