技報 第 14 号（2016 年）

建物を教材としてみせた大規模プレキャスト学校建物の施工－愛知県立総合工科高等学校建設工事－
東京建築支店

建築設計部

佐藤高

大阪支店

PC 建築部

大同慶治

大阪支店

PC 建築部

市澤聡美

大阪支店

PC 建築部

古林桂太

概要：本建物は，県立愛知工業高等学校と県立東山工業高等学校の 2 校を統合した学校として愛知県名古屋市千種区に建設された．また，敷地は東山工業高校跡地を利用し延べ床面積 3 万平方メートルと大学並の規模を誇る総合工科高等学校である．「ものづくり」を教育する学校として「建物の構造を隠すことなく見せる」「建物そのものを教材とする」というコンセプトの実現のため高い躯体精度が要求された．また，学科間のコミュニケーションを活性化する為に全学科を高密度に集約しながら，光や風，緑を多く取り込めるよう計画されており，開放的な広い空間や採光面積の広い開口部を実現するため，PCaPC の細柱，リブ付 PC スラブ，現場打ち PC 梁，PC スラブが広範囲に採用された．本稿ではその構造概要と PCaPC 工事の手順を中心に紹介する．

Key Words：PCaPC，合成構造，敷地内施工，施工手順

１．はじめに
愛知総合工科高等学校は，愛知県工業教育の中核となる愛知県初の総合工科高等学校として，企業や大学等と連携しつつ特定分野の専門的な教育を継続して行い，より実践的なものづくり教育を推進することにより，愛知県のものづくりの発展に必要な人材，産業基盤を支える高度熟練技能者，技術者を育成することを目的としている．また本科に加えて専攻科を併設し，工業に関する知識や技術，技能を高度化，熟練化することにより，より難度の高い資格取得を目指した実践的技能実習を実践している．専攻科の管理については，国家戦略特別区域法

写真-1 外観写真に基づく学校教育法の特例を活用し民間事業者に委託して「公設民営化」することを目指している．学校施設の特長として建物そのものをものづくりの教材とすることをコンセプトとして，構造体や設備機器，設備配線配管など，あらゆるものをあえて露出させている．外観においては壁面緑化や通り沿いに植栽帯を配置するなど，東山通沿いという周辺環境との調和が図られている．

佐藤高

大同慶治

市澤聡美
1 / 10古林桂太

技報 第 14 号（2016 年）

２．建築概要2.1 建築概要
工事名称：

愛知県立総合工科高等学校建設工事

発注者名：

愛知県

所

地：

愛知県名古屋市千種区星ヶ丘 107

用

途：

学校階

数：

地上 5 階

在建築高さ：

最高高さ 24.08m

建築面積：

12,116.72m2

述床面積：30,407.39m2

構造：

RC 造，PCaPC 造，一部 S 造

設計監理：

愛知県建設部建築局公共建築課
株式会社 久米設計

施工：

戸田・名工特定建設工事共同企業体

P C 施 工 ：株式会社 ピーエス三菱

工期：2014 年 5 月 24 日～2016 年 2 月 15 日

P C 工 期 ：2014 年 9 月 1 日～2015 年 12 月 31 日

写真-2 上空写真

写真-2 に示すように，建物の構成としてエントランスの顔となる南棟と東棟を結ぶ渡り廊下を通り 2 階に配置した昇降口・グラウンドへのメイン動線として機能する「テクノモール」，中央には各学科の実習室群を貫く 2 層吹抜けの移動空間であると同時に交流空間として機能する「コネクトモール」が設けられている．
生徒の視線や動線が行き交い新たな出会いや交流を生む空間となるよう，高密度に配置された実習室群の中には処々に吹抜けや中庭が設けられ，生徒の居場所となるよう屋上には植栽や木デッキを用いて潤いのある空間とされ，離れのゼミ室や段状広場，バーゴラ・テーブル・ベンチ・スツールなどの仕掛けが散りばめられている．
2.2 構造計画概要
本建物は4棟の構成であるが，西側の3棟(南棟・中棟・北棟)は各棟をコネクトモールや居室で連結し構造的には1棟の建物としている．東側の建物(東棟)は構造的に独立し，東棟側を可動支承とした渡り廊下で西側と接続している．各建物の桁行方向(長辺方向)は，鉛直荷重を主に負担する鉛直フレームと水平力のほとんどを負担する耐震フレームからなり，張間方向(短辺方向)は耐震壁による構造としている．桁行方向の教室に面する外周架構は鉛直フレームとし，見付幅260mmの細柱として広い開口を確保している．教室の床はリブ付PCスラブとし，天井の仕上げは行わず「見せる教材」としてあえて現しとしている．細柱はプレキャスト部材とし，機械式継手による主筋接続およびプレストレス導入を行う．耐震壁の付帯柱となる細柱は，耐震壁との一体性・施工性を考慮し現場打ちコンクリートとしている．耐震フレームの柱は，鉄筋コンクリートのプレキャスト部材とし，接合部および取付く梁は現場打ち部材としている．陸立ち柱を受ける梁，3m程度の片持ち梁および5m程度の踊り場を有する階段などは，現場緊張によるプレストレスを導入して長期荷重をキャンセルした．リブ付PCスラブは，現場打ちのトッピングコンクリートにより柱，梁部材と一体化され，リブ下レベルの統一化および荷重条件などで幾つかの形状を使用している．架構の基本形式および構造架
図-1 架構の基本形式

構概要を図-1，2に示す．
2 / 10

技報 第 14 号（2016 年）

純ラーメン架構（桁行方向外周）①

現場打ち扁平梁
PCaPC 細柱
現場打ち柱

写真-3 細柱からなる鉛直フレーム(a) 鉛直フレーム（図-2 の矢視①）

純ラーメン架構（桁行方向）②

現場打ち耐震壁（張間方向）
PCaRC 柱(b) 耐震フレーム

現場打ち耐震壁（張間方向）

リブ付 PC スラブ（北棟）

写真-4 耐震フレームとリブ付 PC スラブ（図-2 の矢視②）

（中棟）

（南棟）

西棟
③東棟

(c) 全体架構

図-2 構造架構概要
写真-5 渡り部分のエキスパンション・ジョイント（図-2 の矢視③）
2.2.1 PC，PCa 部材の配置
本建物の西側 3 棟 1 階見上げにおける PCa 部材おP
CaRC柱
480×1000

よび在来 PC 梁の配置イメージを図-3 に示す．ほぼすPC
梁(在来)

べての柱および床版を PCa 部材としているが，在来工法による耐震壁と一体となる柱は，接合部の一体性コネクトモールや配筋の納まりを考慮して在来工法とした．大梁については PCa とすることを検討したが，その場合に PCa
柱との主筋接合のために各スパンの一部区間が在来となることにより見栄えに違いが生じること，およびリブ付き PC 床版，スラブコンクリートとの一体性の確保の点からすべて在来工法とした．建物中央に設けられたコネクトモールにおいては，柱が除かれた大空間を一般部のスパンと大梁せいを統一して実現するため，在来工法による PC 梁とした．

PCaPC
細柱
260×600

リブ付PC
床版

柱＋耐震壁(在来)図-3 西側 3棟部材配置イメージ

3 / 10

技報 第 14 号（2016 年）

2.2.2 PCaPC 細柱と大梁接合部

260

PCaPC 細柱は，スレンダーな形状としながら，負担す3 C1260x600
アンカープレート・ナット（各階ごとに緊張）目地（高強度無収縮モルタル充填）
3PB1600x500

る水平力に抵抗する所要の耐力を確保するため，PC 鋼

260500

鉄筋継手を避けるため，梁端部主筋を柱面から梁せい以機械式継手（スプライススリーブ）
鋼棒カップラー
梁主筋(PCaPC細柱打込)
梁PCケーブル定着装置
3B1A
機械式継手
600x500240標準とした．在来大梁との接合は，梁ヒンジゾーンでの50棒と主筋を併用した構造とし，断面は 260×600mm をPCaPC細柱主筋
PC鋼棒上突出する長さとして打ち込み，梁中央区間の主筋を現場にて機械式継手により接合した．一部の PC 梁区間においては，現場にてシース管および定着装置を配置して900

900

梁PCケーブル・シース管いる．PCaPC 細柱と在来大梁の接合状況を図-4 に示す．

梁先行打設範囲

2 C1260x600

梁主筋(現場配筋)
梁PCケーブル
緊張後打設範囲

PCaPC細柱図-4 PCaPC 細柱接合部詳細図2.2.3 リブ付 PC 床版と梁底レベルの統一
ほぼすべての範囲に設けられたリブ付 PC 床版は，外周部の開放的な開口部を確保するため，図-5 に示す
ように床版を支持する梁底と床版のリブ底レベルを基本的に統一している．床の天端レベルの差も考慮して調整した結果，リブせいは 380～630 の 5 種類の断面とし，一部のスパンや荷重の違いについては PC 鋼材量を調整して対応している．開口部の状況を写真-6 に示す．

ハーフPCa版

在来大梁

リブ付PCスラブ

図-5 リブ付 PC 床版支承部（外周側）
写真-6 外周開口部
2.2.4 東西の棟をつなぐ渡り廊下 PC 床版
東棟と西棟をつなぐ渡り廊下は，約 13m スパンのシングル T 型のリブ付き PC 床版としたが，構造的に別棟としているため片側を EXP.J とする必要がある．そのため，西棟側は在来躯体とアンカー筋にて一体化させ，東棟側は在来大梁に設けたコンクリートブラケットに可動支承を設置して支持させ，変形に追従できるようにした(図-6 参照)．EXP.J の間隔は各階の大地震時の変形差を考慮して 2 階で 100mm～R 階で 340mmに変化させている．よってブラケットの跳ね出し長が上階ほど大きくなるが，構造厚が変わらないよう，3階以上では PC 鋼棒を配置した PC片持ち構造とし，その本数を調整して対応した．竣工後の状況を写真-7 に示す．
PC鋼棒（工場緊張）
コンクリートブラケット

可動支承

渡り廊下PCスラブ

エキスパンション・ジョイント間隔
100～340

PC鋼棒(現場緊張)

図-6 渡り廊下可動支承部詳細図
写真-7 渡り廊下支承部
4 / 10

技報 第 14 号（2016 年）

2.2.5 大階段のリブ付き PC スラブ

スタッドボルト
4-M16,L=250形状の立ち上がりを設けた計画とした．段状となる PC

4-D16
20 210323

上げた時の連続性を考慮し，リブ付の PC スラブに階段

120 85

PC スラブと連続した位置に設けられている．1 階から見530

トッピングコンクリート

530

中棟の屋上広場の大階段は，スパン 9.3m のリブ付き

PL-12×200
PL-9

スラブは両端部に設けた鉄骨の受け梁で支持させている．

156

レベル調整用ライナー
鉄骨受け梁
鉄骨受け梁

図-7 大階段 PC スラブ
2.2.6 アンボンドボイドスラブによる片持ち階段
在来工法による東棟北側の階段踊場は，厚さ 450mm の耐震壁に支持されるスパン約 5m の片持ちスラブであり，先端に取り付くガラスカーテンウォールの直接支持を可能とする剛性を確保する必要があった．ス
ラブ厚さは 370mm とし，たわみ防止のためにアンボンド PC 鋼材を配置し，さらに自重軽減とプレストレスによる軸力導入効果を上げるため，角形のボイドを配置したスラブとした(図-8 参照) ．
解析は図-9 に示すようにスラブ階段を考慮した立体解析にて行い，プレストレスを外力置換して各部の変形の確認を行っている．踊場部分の安全性を確保するために，単純な片持ちスラブとして検討を行っている．

中空ボイド
PC
鋼材2
1.
8φ(アンボンド)A
階段踊り場部分PC
鋼材21.8φ(アンボンド)
PC
鋼材21.8φ(アンボンド)

t=370

中空ボイド

中空ボイド

図-9 階段解析モデル

キャンチL≒5,000

図-8 大階段 PC スラブ

３．工事概要3.1 建築工事工程
表-1 全体工程
平成26年

日程
工種別

56789

平成27年
1011121234567

平成28年
89101112

123準備工事
基礎工事
躯体工事
PC部材製作
PC工事

モックアップアン カ ーセット
モックアップ

仕上工事
外構工事
設備工事
付属施設建設工事
既存体育館改修工事
グラウンド整備工事

各棟ともほぼ同時に工事が進められ，全体として 23 ヶ月の工程であったが，異種部材が混在する建物の施工手順，施工方法および施工性の改善対策を協力会社各社が協同して検討し，目標が共有されたことで生産性が向上し，躯体工事期間はマスター工程より 30 日短縮された．

5 / 10：PCaPC柱技報 第 14 号（2016 年）

3.2 PCa 部材の製作
3.2.1 部材製作概要
PCa 部材は種別ごとに分担して 5 工場にて製作した．PCa 部材の数量表を表-2 に示す．総数が約 1500 ピースとなったリブ付 PC スラブは 2 工場で製作し，製作期間は約 9 ヶ月である．
PCaPC 細柱の製作状況を写真-8 に，リブ付 PC スラブの製作状況を写真-9 に示す．本建物の「構造を隠すことなく見せる教材とする(見える化)」という設計コンセプトから躯体はほとんどがそのまま現しとなるた
め，仕上がりには特に留意して丁寧にコンクリートを打設し製作を進める必要があった．そのコンセプトを工場の作業員にまで周知するため，設計者自ら直接各工場の作業員に説明が行われた(写真-10 参照) ．
表-2 PCa 部材数量表
PCa 部材種別

製作工場

ピース数数量PCaPC 細柱ピー・エス・コンクリート㈱兵庫工場

454約 310m3

PCaRC 柱㈱安部日鋼工業602

約 1000m3

リブ付 PC スラブ(DT 版)

ピー・エス・コンクリート㈱滋賀工場

1532㈱安部日鋼工業

ハーフ PCa 庇版

フジモリ産業㈱PCa 階段など

配筋

配筋

写真-8 PCaPC 細柱製作状況

630+240

ストック

ストック
写真-9 リブ付 PC スラブ製作状況

写真-10 工場作業員への設計コンセプトの周知
6 / 10約 3500m3（約 24000m2）
約 500m3

技報 第 14 号（2016 年）

3.2.2 リブ付き PC スラブのインサート対応
製作数量約 1500p となるリブ付き PC スラブの製作にあたって，通常問題となるのが打込みインサートへの対応である．今回も元請，設備業者との打合せを重ね，インサートの配置統一化の要請を行ったが，やはり多種多様な用途の部屋に対応する設備配管，将来の用途変更に対応などを考慮すると多い部材で約 100 箇所のインサートが必要であり，その配置も多様なものとなることは避けられなかった．このような場合，製作はもとより単品図(インサート配置図)の作成において多くの労力が必要となるが，その省力化と作図の間違いによる不具合の防止のため，図-10 に示す部材形状のみの CAD データを各設備業者へ送信し，直接各業者が自社工事に必要なインサートを単品図へ追記することを依頼した．各業者で追記されたデータを入手後，図-11 に示すように業者ごとにわかりやすく色分けし，体裁を整えた上で工場へ指示し製作を進めた．結果として，非常に多種の部材とインサートがあるにも拘らず，作図の省力化を図り，配置間違い等の不具合無く進めることができた．写真-11 に製作時のインサート配置状況を，写真-12 にインサートを利用した設備配管施工後の状況を示す．
27010320150DD800D150250 350D39515902109120395350 25012010080

120

図-10 リブ付き PCスラブ単品図(形状のみ)：電気用インサート
10320815457

13951814217
1081
151550145 35554513708830
200 2
60340

300

900

900

1200
1000

800

650

2
5040
0

900816：ガス用インサート

801
90
20
20090

：建築用インサート

600

6158565150452D
1007590

150D

19092
4900

230

900

600700115031851200

900800125050
0D120

900

900

800
1000

13001250
1000

1000

900

800
1000

1250
1000

100
808
16400

750
1000

：設備用スリーブ

190

100D

3383
95700

40
5804

：衛生用インサート

1403
953
95800

501
00 300159
0175 503857453953
95190 285456
531053539067035055120

図-11 リブ付き PCスラブ単品図(インサート配置後)

写真-11 インサート配置状況

写真-12 設備配管施工後状況

7 / 1095295 95 390650610501
501050645350

275 1502251
352
6025 1251000395565：空調用インサート

250 350395180912095 100350 2502
10651
10 430101651
95270

技報 第 14 号（2016 年）

3.3 架設計画
敷地内に高密度に 4 棟の建物が配置された計画であったため，図-12 に示すように中央部にタワークレーン 1 台と中棟の後施工工区と外周に配置した 4 台のクローラークレーンにて PCa 部材の架設を行った．中棟は車両の転回とクローラークレーン配置のために棟の約 1/3 を後施工とした計画としたが，東，北，南棟が 4～5 階建であるのに対し中棟は 2～3 階建であり，後施工部の躯体工事を含めて 4 棟がほぼ同時に上棟する効率的な工程として進めることができた．
50t
R2
5m1t

120tクローラー
EXP.J

階段O
EL
V

北棟

CS7

後施工工区
階段I

東棟

中棟

階段G

200tクローラー

PS2
C

200tクローラー

タワークレーンJC
C-400H

EXP.J

階段E
階段D
S
2

南棟

階段C

120tクローラーNO.１ゲート

図-12 全体重機計画図
3.4 作業フローチャート
1 層ごとの作業のフローチャートを図-13 に示す．図-14 に示すように PCaPC 細柱側の梁配筋は直組工法，
PCaRC 柱側の梁および耐震壁の配筋は地組工法とし，PCa 部材の鉄筋との継手は機械式継手としている．
PC 梁のシース管の配置は，地組配筋と同時に行った．PCa 柱の建方状況を写真-13，14，リブ付 PC スラブの架設状況を写真-15 に示す．

墨出・足場架設梁配筋

PCa柱・PC
aPC柱建方梁PC配線

在来柱・耐震壁配筋

梁返し型枠

在来工法部型枠建込

ﾊﾞﾙｺﾆｰ
PCa床版架設

PC床版用支保工架設

スラブ配筋

リブ付PC
スラブ架設

コンクリート打設

直組み

PCa
PC細柱

図-13 作業フロー

図-14 配線作業計画

8 / 10

地組み

PC
aRC柱

技報 第 14 号（2016 年）

写真-13 PCaPC 細柱建方状況

写真-14 PCaRC 柱建方状況

写真-15 リブ付 PC スラブ架設状況

3.5 在来 PC 梁周囲のスラブスリット計画
本建物で計画された PC 梁は，建物全長の中間の必要な部分にのみ配置されているため，緊張用の後打ち区間を設ける必要があった．後打ち区間は，周囲の在来 RC 梁およびスラブトッピングコンクリートの中間に配置されており，緊張時に周辺スラブにひび割れが生じることや，PC 梁に所定の軸力が導入されないことが懸念された．そこで FEM 解析を行って効果的なスリットの配置を決定した．スリット配置計画を図-15 に示す．後打ち区間における緊張作業状況を写真-16 に示す．非常に狭いスペースでの作業となったが，事前の納まり検討により問題なく進めることができた．
2,000

1,650 1,850

16,0003,000 2,000

4c-5-15.2
φ

リブ付きPC
床版目地

2,700650

後打ち区間

16,000

緊張P
C梁
2c9-1
5.
2φ

6502,700

緊張
後打ち区間
スラブスリット

写真-16 後施工区間緊張状況

図-15 スリット配置計画
3.6 アンボンド PC 緊張工事
3.6.1 昇降口片持ちリブ付 PC スラブ
東棟北側の昇降口部分に設けられた片持ちリブ付きスラブは，トッピングコンクリート内にアンボンド PC鋼より線を配置した構造としている．その部材製作および施工状況を写真-17，18 に示す．アンボンド PC
鋼より線の緊張側端部は，部材との一体性を確保するため，フル PCa 化された部材端部に工場で打ち込んで配置した．

写真-17 片持ちリブ付き PC スラブ部材

写真-18 アンボンド PC 鋼より線の配置

9 / 10

技報 第 14 号（2016 年）

3.6.2 東棟北側階段踊場の片持ちアンボンドスラブ
写真-19 に階段踊場部片持ちスラブの配筋，ボイド配置およびアンボンド PC 鋼より線の配置状況を示す．
施工は下端配筋→アンボンド PC 鋼より線配置→ボイド配置→上端配筋→コンクリート打設→強度確認後緊張の手順で行った．竣工時の状況を写真-20 に示す．

写真-20 踊場部片持ちスラブ竣工時状況

写真-19 踊場部片持ちスラブ施工状況

４．まとめ
全体工期は 21.7 カ月と決して余裕のあるものではなく，名古屋駅周辺の大型プロジェクトが同時進行する中で，労務不足や資材の高騰などの不安もあったが RC 躯体工事における PCa 化率を 80%近くまで高められたことにより，工期短縮および PCaPC 工法の耐震性，耐久性，環境適合性に優れた性能が評価されることとなった．施工的には PCaPC 造と RC 造相互の複雑な取り合いディテールや，4 棟が同時に施工されることによる相互の工程計画での調整等は困難であったが，関係各業者の綿密な計画と協力により順調に，不具合もなく竣工が迎えられた．
今後この学校が，日本を支える物作りの現場で活躍する人材が巣立っていく場となることが願われる．

写真-22 「見える化」の廊下

写真-21 コネクトモール

写真-23 南面全景
謝辞
本建物における PC および PCa 工法の採用にあたり発注者の愛知県ご担当者様の多大なるご理解に感謝いたします．また，設計監理の久米設計の関係者様には多くのご指導を賜り，PC および PCa 工法の適材適所での採用にご理解いただきました．総合施工の戸田・名工特定建設工事共同企業体の皆様には施工計画段階からの多大なるご指導，ご助言を賜りました．ここに紙面をお借りして御礼申し上げます．
10 / 10