別添資料－１

伊方発電所第２号機
所内変圧器火災感知器の不具合について

平成２７年１２月
四国電力株式会社

１．件

名
伊方発電所第２号機所内変圧器火災感知器の不具合について

２．事象発生の日時
平成２７年 ８月２２日

８時０１分

３．事象発生の設備
２号機変圧器消火装置
４．事象発生時の運転状況
２号機 第２３回定期検査中
５．事象発生の状況
伊方発電所第２号機は定期検査中のところ、平成２７年８月２２日８時０１分に、所内変圧器の火災発生を示す信号が発信し水噴霧消火装置が作動したことから直ちに現地確認を行い、火災のないことを確認した。
調査の結果、所内変圧器周辺に設置している変圧器消火装置の火災感知器 ※１のうち１個に不具合があると判断したため、当該火災感知器を取替え、動作確認を行い、同日１８時２６分に通常状態に復旧した。
なお、本事象によるプラントへの影響および周辺環境への放射能の影響はなかった。
（添付資料－１）※１

ステンレス製の外筒（高膨張）の中に接点を有した２枚のストラット（低膨張）を調整ねじにより圧縮力を掛け、常温においては接点が開放した状態で組立てている。周囲の温度が上昇すると、外筒の伸びがストラットの伸びより大きいため、接点を閉じ、火災を感知・動作する構造となっている。
（添付資料－２）

６．事象の時系列
平成２７年 ８月２２日
８時０１分
１，２号機中央制御室に２号機所内変圧器の火災発生を示す信号が発信、消火装置放水開始
８時１０分頃２号機所内変圧器周辺に火災が発生していないことを確認
８時３６分
八幡浜消防署へ電話連絡
９時１８分
消火装置放水停止
１４時００分
火災感知器回路の点検開始
１５時５０分
不具合火災感知器の特定・取替および火災感知器単体動作試験終了
１８時０１分放水試験開始１８時２６分
放水試験終了（通常状態に復旧）

1

７．調査結果（１）現地調査
２号機所内変圧器全ての火災感知器１２個について点検を行ったところ、１個の火災感知器が動作状態（火災を示す信号を発信した状態）のままであった。その他については、動作確認を実施した結果、健全であった。このため当該火災感知器を新品に取替えた。
（２）工場詳細調査
当該火災感知器をメーカの工場に送付し詳細調査を実施した。
工場詳細調査の結果、火災感知器先端部に孔食 ※ ２ が発生したことで、内部の蓋金とストラットの溶接が腐食により剥離し、動作状態になっていたことが判明した。
※２

孔食：金属材料の表面に生じる局所的な腐食。

ａ．外観点検火災感知器の外観には全体的に腐食が見られた。特に、先端部が腐食していることが確認された。
（添付資料－３）ｂ．寸法検査外観寸法は規格値内であり、変形等の異常はみられなかった。
ｃ．浸透探傷検査
浸透探傷検査を行った結果、火災感知器先端部の数ヶ所に孔食が確認された。
（添付資料－３）ｄ．作動試験
常温においても火災感知器は動作状態となっていたため、作動試験は実施できなかった。
ｅ．絶縁抵抗測定
リード線間の絶縁抵抗を測定した結果、通常状態においては５０ＭΩ以上のところ、０Ωであった。
ｆ．分解点検当該火災感知器を分解したところ、蓋金とストラットの溶接が腐食により剥離していることが確認された。
また、接点部の状態について確認したところ、接点表面には腐食等の異常はみられなかった。
（添付資料－４）2

ｇ．漏れ試験
分解後に外筒内側に浸透液を注入し、外側に現像剤を塗布しカラーチェックを行った結果、先端の孔食部から浸透液の染み出しが確認された。
（添付資料－５）（３）火災感知器の設置環境および構造に関する調査
当該火災感知器は海に近い屋外環境で使用されており、塩分が付着しやすい環境であった。また、当該感知器は直接太陽光が当たることによる温度上昇を防ぐために設けられた傘状のフードにより、雨による洗浄効果が小さくなる構造である。
（４）保守状況の調査
ａ．点検状況
当該火災感知器については６ヶ月ごとに動作試験を実施しており、至近の平成２７年７月における点検では異常は認められなかった。
ｂ．火災感知器の使用状況
１，２，３号機の変圧器消火装置は同型式の火災感知器（フード付き熱感知器）を使用している。
１，２号機変圧器消火装置については平成１７年度に同型式の火災感知器に変更しており、また、３号機変圧器消火装置については変圧器消火装置設置時（平成５年度）より同型式の火災感知器を採用し、平成１６年度から１８年度にかけて予防保全として全数取替えを実施している。その後、平成２２年８月に３号機主変圧器消火装置において火災感知器が誤動作する事象が発生し、対策として不具合感知器（１個）の取替えおよび１，２，３号機の火災感知器について平成２２年以降、年１回の火災感知器の水洗を実施しているが、それ以外の火災感知器についてはこれまでの約９年から１１年間不具合は発生していない。
その他の屋外に設置している自動消火装置においては同型式の火災感知器を使用していないことを確認した。
（５）過去の類似事象の調査
平成２２年８月の３号機主変圧器消火装置における火災感知器の不具合は、塩分付着により腐食が発生・進行し、外筒が貫通に至り、さらにこの貫通部より火災感知器内部へ塩分を含んだ湿分が侵入したことにより内部で腐食が発生し、腐食生成物により接点が閉路、誤動作したものと推定した。
（６）火災感知器の選定に関する調査
伊方発電所で採用している変圧器消火装置メーカにおいては、屋外に設置する消火装置用の火災感知器については耐候性および耐湿性を考慮した当該型式の熱感知器を標準としている。外気にさらされる外筒の部分は耐食性に優れたステンレス鋼を使用しており、また、消防法の検定合格品でもあり信頼性のある火災感知器である。

3

８．推定原因（１）誤動作の原因
塩分付着による腐食によって外筒に発生した貫通部より火災感知器内部へ塩分を含んだ湿分が侵入したことにより、火災感知器内部の蓋金とストラットの溶接部に発生した腐食により溶接が剥離し、ストラットに掛かる圧縮力が開放されたことで接点間が短絡して誤動作に至ったものと推定される。
（２）火災感知器外筒が貫通に至った原因
変圧器消火装置用火災感知器については、屋外設置の火災感知器であり海に近い場所に設置されていることから、外筒が耐食性に優れたステンレス鋼製の火災感知器を採用しているが、火災感知器上部に取り付けられているフードにより雨による洗浄効果が小さいこと等より、塩分が付着しやすい環境にあるため、平成２２年８月に３号機主変圧器消火装置の火災感知器（１個）の不具合発生以降、年１回の火災感知器の水洗を実施することにより塩分付着による腐食の低減を図る運用としたものの、当該火災感知器（１個）については約１０年間の使用により外筒が腐食による貫通に至ったものと推定される。
９．対 策（１）当該火災感知器の取替えを行い、正常に動作することを確認し、通常状態に復旧した。
（２）１，２，３号機の変圧器消火装置用火災感知器については、当該火災感知器と同様に約１０年以上使用していることから、順次、取替えを実施するとともに、平成２２年に水洗を実施する運用を始めた火災感知器については使用開始から今回の事象が発生するまでの約１０年間は不具合が発生していないことから、今後、８年の使用期間を目安に定期的に取替を行うこととする。
また、今後も引き続き年１回の火災感知器の水洗を実施するとともに、万一の不具合時には速やかに取替えができるよう継続して予備品を常備する。
以4上

添付

資料

添付資料－１

伊方発電所２号機

消火用水系統概略系統図

添付資料－２

火災感知器外観図および構造図

添付資料－３

外観点検状況および浸透探傷検査状況

添付資料－４

分解点検状況

添付資料－５

漏れ試験状況

5

伊方発電所２号機 消火用水系統概略系統図

添付資料－１6

添付付資料－２

火災感知
知器外観図
図および構造造図

火災感知器外観図

端子箱
箱
端子箱

感知器配管
火災感知
知器ケーブル用配管

フード
ド
フード

感知
知器
感知
知器

火災感知器構造図

電気絶縁材
電ガラ
ラス溶接密封封外筒(高高膨張)(ステンンレス)

蓋金
調整ねじ

底部

リ
リード線
蓋金
金

接点
接

ストラット (低膨張)調整ねじにによる圧縮力力（締込み）により接点がが開放する

7

添付付資料－３
外観点検状
外状況および浸浸透探傷検検査状況

外観点検状況

107mm

浸透探傷検査状況
Ⓐ
Ⓐ方向

Ⓑ方向

0°

Ⓑ

90°

270°

Ⓐ
180°

先端視

8

添付資料－４
分解点検状況
蓋金とストラットの状況
当該火災感知器

正常状態感知器

ストラット

蓋金
溶接により固定

腐食

溶接跡

接点部状況

9

添付資料－５
漏れ試験状況

0°

90°

270°

180°

先端視

10

染み出し部位