LPガス販売事業者様用
LPガス施工業者様用

液化石油ガス用流量検知式

切替型漏えい検知装置
取 付 取 扱 説 明 書RCL30HL(M36)-1ル_モレケン365.indd

12022/05/10

13:34:47

RCL30HL(M36)-1ル_モレケン365.indd

22022/05/10

13:34:47

ごあいさつ● このたびは矢崎の液化石油ガス用流量検知式切替型漏えい検知装置をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
● 本装置を正しくお使いいただくために、本取付取扱説明書を必ずお読みくださるようお願いいたします。
● 間違った使い方をされますと、故障や事故の原因となることがあります。十分にご注意ください。
● 本書はお読みになった後も大切に保管してください。

おねがい● LP ガス設備の安全確保に万全を期すため、工事をはじめる前に本書を必ずお読みください。
● 液化石油ガス法、例示基準、LP ガス設備設置基準及び取扱要領（青本）等に定められた基準を遵守してください。
● 本装置は液化石油ガス専用ですので、他の目的に絶対に使用しないでください。
● 本書には、いろいろな絵文字を使用しています。その表示と意味は次のようになっています。
内容をよくご確認のうえ本文をお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。
この表示は、禁止事項を表しています。

目次

1. 本装置の特長............................................................................. 12. 本装置の概要............................................................................. 1
3. 本装置の構成と機能.................................................................. 1
4. 仕様............................................................................................. 3
5. 設置上の注意と設置方法.......................................................... 4
6. 使用上の注意........................................................................... 11
7. 維持管理点検........................................................................... 14
8. アフターサービス.................................................................... 15

RCL30HL(M36)-1ル_モレケン365.indd

32022/05/10

13:34:47

1

本装置の特長（1） 保安確保機器の補完機器に適合します。（2 章をご参照ください。）（2） LP ガスの供給を止めずに、供給設備の微少漏えい並びに供給管内の圧力異常を検知します。
（2、3 章をご参照ください。）（3） 親子式差圧調整器は、自動切替式調整器としての機能も保有しています。（3 章（1）をご参照ください。）（4） 漏えい検知装置の情報を集中監視システムを介して、常時監視することができます。
（5 章 4）② をご参照ください。）（5） 発信機能付親子式差圧調整器をご利用の場合は、容器交換情報を集中監視システムを介して管理することができます。（5 章 4）② をご参照ください。）

2

本装置の概要本装置は、液化石油ガス供給設備の微少漏えい並びに供給管内の圧力異常を検知する親子式差圧調整器と漏えい検知部（Ⅰ）型にて構成された液化石油ガス用流量検知式切替型漏えい検知装置です。
本装置は、上記の機能を搭載しているため、液化石油ガス販売事業者の認定に係る保安確保機器の設置等の細目を定める告示（平成９年通商産業省告示第 121 号）第１条 第２項に定める補完機器に適合します。この場合、液化石油ガス消費者先にＳ型もしくは E 型保安ガスメータを設置した上で、供給設備に本装置を設置してください。

3

本装置の構成と機能

本装置は親子式差圧調整器と漏えい検知部（Ⅰ）型より構成され、配管で一体となり機能します。
【本装置の構成】
漏えい検知部（Ⅰ）型（EY25MTP-YL）

本装置の構成部品一覧
LUTメータ継手

親子式差圧調整器（RCL30A-HL）

名称
親子式差圧調整器
漏えい検知部（Ⅰ）型
検査孔付ねじガス栓
金属フレキシブルホース
LUT メータ継手
ドレン溜まり

数
１個
１個
２個
１個
２個
１個

この他に製品の保証書、取付説明書等が同梱されています。
尚、配管部材等は別途ご用意ください。

検査孔付
ねじガス栓

ドレン溜まり1

RCL30HL(M36)-1ル_モレケン365.indd

12022/05/10

13:34:48

（1）親子式差圧調整器の機能と各部の名称
1）親子式差圧調整器の主な機能
親調整器の自動切替式調整器と子調整器で構成される差圧調整器です。
・親調整器： LP ガスの供給圧力を規定の圧力範囲内に調整する。容器内の圧力が低下した場合、予備側の容器より補給を行う。
： ガスの流量の増減により流路が「開」「閉」となる。
・子調整器： LP ガス消費者先でガスを使用している場合常時流路が開いており、漏えい検知部（Ⅰ）型に設定以下の流量を供給する。

2）親子式差圧調整器の各部の名称と表示
子調整器

親調整器

流量検知式切替型漏えい検知装置（親子式差圧調整器）
調整器合格証票および漏えい検知装置専用であることを示すシールが貼付されていることを確認してください。

（2）漏えい検知部（Ⅰ）型の機能と各部の名称
1）漏えい検知部（Ⅰ）型の主な機能
 子式差圧調整器の子調整器側に設置され、供給設備の漏えい並びに親子式差圧調整器の閉そく圧力・
親調整圧力の常時監視を行い、異常を検知した場合警告を行います。

2）漏えい検知部（Ⅰ）型の各部の名称と表示（EY25MTP-YL）

セキュリティ表示
テスト遮断スイッチ

遮断弁開スイッチ
EY25MTP（圧力漏えい監視停止）（拡張1・拡張2設定）

漏えい検知部（Ⅰ）型の代わりに一般市販の E 型保安ガスメータを設置すると、漏えい検知装置が誤作動、または機能しない場合が発生しますので、必ず漏えい検知部（Ⅰ）型を設置してください。

注意2

RCL30HL(M36)-1ル_モレケン365.indd

22022/05/10

13:34:50

4

仕様（1）親子式差圧調整器の主な仕様
項

目

調

型

式

容

量

入

口

閉

圧

そ

整

調

く
整

圧
圧

仕
RCL30A-HL

RCL30A-HLR

力30kg/h
0.10～1.56 MPa

力3.50 kPa 以下

力

2.55～3.30 kPa
0.4 kg/h

親 調 整 器 開 閉 流 量

0.5 kg/h 以下

子 調 整 器 最 大 流 量
器

入

口

出

口

JIS 20K 15A フランジ

接
続
親調整器
続
子調整器

接

寸
質
接

発

方

様

Rc 1（ユニオン）
Rc 1／2

法

250 × 322 mm

量

5.3 kg式

ノーマルオープン型

信
部

点

最

大

使

用

電

圧

DC 30 V

最

大

使

用

電

流

DC 20 mA

抵

抗

信

値
号

O N 時

1Ω 以下

O F F 時

1 MΩ 以上
VCTF 相当 0.3mm2 2 心（極性なし）2m 付

線（2）漏えい検知部（Ⅰ）型の主な仕様
項

目

型

式

EY25MTP-YL（Pは“漏えい検知部（Ⅰ）型”の意味です。）

法

口金中心間距離密

10.0 kPa力

3.50 kPa以下

接

続

寸

気
使

用

圧

仕
130 mm

口金ねじ

様
M36×2

警 告 機 能設 定 内 容流量式微少漏えい

約30日間連続して 3L/h以上の流量が流れた時（※）

閉そく圧力異常親子式差圧調整器の閉そく圧力が 3.50 kPaを超える状態が連続で15回以上発生した時

調 整 圧 力 異 常親子式差圧調整器の調整圧力が 2.30～3.30 kPaの範囲を外れる状態が30日間で累積15回発生した時

電 池 電 圧 低 下

電池電圧が所定の値以下になった時

交 換 期 限 警 告製造後10.5年経過した時

拡

張

１

合計・増加流量遮断の遮断設定値の下限値引き上げ

拡

張

２

使用時間遮断機能の停止

圧力漏えい監視停止

圧力式微少漏えい警告機能の停止

外部機器２連動

発信機能付親子式差圧調整器

自切通報

通 報 パ タ ー ン （出荷状態は「パターンE」に設定済み）
警 告 表 示 方 法 液晶表示＋赤色発光ダイオード点滅表示
法

Nライン（共通型通信方式）、Uバス

寸

法

H148×W173×D108 mm

質量約1.45 kg通信方

（1 Pa ＝ 約 0.1 mmH2O）※ 流量式微少漏えいの判定日数を 1 〜 30 日の間で設定可能となっております。
設定変更する場合は、集中監視システムまたは設定器にて判定日数を変更してください。

3

RCL30HL(M36)-1ル_モレケン365.indd

32022/05/10

13:34:51

5

設置上の注意と設置方法

設置工事手順のフローを示します。尚、詳細は次ページ以降を参照してください。
1）親子式差圧調整器の容量の確認①漏えい検知装置の設置工事②集中監視システムへの接続工事

2）設置場所の選定①漏えい検知部 遮断弁「開」状態の点検②気密の点検③親子式差圧調整器 自動切替部の点検④親子式差圧調整器 閉そく圧力の点検⑤親子式差圧調整器 調整圧力の点検⑥親子式差圧調整器 親調整器と子調整器の調整圧力差（差圧）の点検

3）付属部品、配管部材の確認
4）設置工事5）漏えい検知部の出荷モードの解除
6）使用前点検
7）点検終了後の確認①各部のバルブ確認②親子式差圧調整器の切替ハンドルの点検

1） 親子式差圧調整器の容量の確認

親子式差圧調整器を設置する前に、必ず容量を確認してください。
（関係法令に基づいた容量選定であることを確認してください。）

2） 設置場所の選定● 日常管理や容器交換が容易な場所を選定し、お客様の同意を得てから本装置を設置してください。
● 本装置は必ず屋外に設置してください。
● 下記の場所には本装置を設置しないでください。故障や機能低下の原因となります。

警告■次の場所には設置しないでください。 ■故障や機能低下の原因になります。

●容器交換時に容器と接触する場所●落雪やその他落下物により損傷を受ける場所●雪に埋もれる場所●電気設備からの距離が60cm 以内の場所●いたずらを受ける場所●有毒ガス（例：アンモニア・亜硫酸ガス）の影響を受ける場所●火気から 2 m 以内の場所●直射日光に長時間さらされる場所● 60℃以上の熱気にさらされる場所●常に水気の影響を受ける場所●雨水が大量にかかる場所●変電室など高圧電気設備が近くにある場所●設置位置が奥まっている場所●設置位置が高い場所

入りにくいなあ

高すぎて
見えない

4

RCL30HL(M36)-1ル_モレケン365.indd

42022/05/10

13:34:52

3）付属部品、配管部材の確認
P1 参照

付属部品、配管部材については、１ページを参照ください。

4）設置工事① 漏えい検知装置の設置工事
漏えい検知装置設置例図にしたがって本装置の設置を行ってください。

漏えい検知装置設置例図（RCL-30HL 設置例）

漏えい検知部

バイパスライン親子式差圧調整器

単段調整器

V2

住宅用供給（集合・戸建）
業務用供給

約 160cm

ドレン溜まりV5
V3
V1V4

V1 〜 V5：バルブ

LUTメータ継手

LUTメータ継手
管バンド

垂直に取付けてください。
警告

管バンド

漏えい検知部
親子式差圧調整器

A点①

ドレン溜まり②①5cm 以上または②40cm 以上

垂
直
方
向

検査孔付
ねじガス栓

B点

垂
直
方
向

A 点から B 点の配管は、15A 10m 以内

5

RCL30HL(M36)-1ル_モレケン365.indd

52022/05/10

13:34:56

● 本装置の設置工事は、必ず液化石油ガス設備士が実施してください。
● 親子式差圧調整器や漏えい検知部には、漏えい検知装置専用であることを示すシールが貼付されています。シールの貼付されていない調整器やガスメータを取付けた場合は、漏えい検知装置として機能しませんので絶対に行わないでください。
（P １、２参照）

P1、2
参照● 親子式差圧調整器や漏えい検知部を配管に接続するときは、ガス入口とガス出口を間違えないようにしてください。装置の誤作動の原因となります。
（取付け方向については、P ５の設置例図を参考にしてください。
）● 親子式差圧調整器や漏えい検知部を接続する配管内に切粉・水・ごみ等の異物がないことを確認した後に、取付け作業を行ってください。装置の誤作動やガス漏れの原因となります。
● 親子式差圧調整器は、必ず垂直に取付けてください。
（P ５の設置例図参照）● 漏えい検知部は、必ず垂直に取付けてください。
（P ５の設置例図参照）また、漏えい検知部の固定のため P ５の設置例図を参考にして管バンドを取付けて
ください。

警告

● 漏えい検知部を調整器より 5cm 以上高い位置に設置できない場合は、立上がり配管長さを 40cm 以上としてください。
（P5 の設置例図参照）
上記内容と異なる取付けを行うと、漏えい検知部内にドレンが浸入し、装置の誤作動の原因となる場合があります。
● 漏えい検知部は必ず親子式差圧調整器 子調整器側の低圧配管に取付けてください。
（P ５の設置例図参照）他の位置に取付けた場合、装置の誤作動の原因となります。

P5参照● シール剤とシールテープの併用はしないでください。締め込み過ぎによりねじ部を破損するおそれがあります。
● 検査孔付ねじガス栓や金属フレキシブルホースの取付けは、製品の取付説明書の内容を守り正しく行ってください。
● ガスケットは、
耐 LP ガス性のシール剤を両面に塗布して締め付けてください。
塗布しない場合はガス漏れの原因となります。
● 漏えい検知部と配管との接続には、付属の LUT メータ継手を使用してください。
他の接続方法は、ガス漏れの原因となります。
● 配管に無理な力が加わらないようにしてください。
● 親子式差圧調整器 子調整器側の出口から合流部までの配管は、装置の機能を確保するために管サイズを 1/2B（15A）とし、長さを 10m 以内としてください。
（P ５の設置例図参照）

注意

一般事項

●フランジガスケットにペースト状のシール剤を塗布する際は、最小限の量を薄く均一に塗布してください。必要以上に塗布すると、はみ出したシール剤が調整器内に入り作動不良の原因に
なります。

P5
参照

● 設置作業を行うために充分なスペースを確保してください。
● P ５の設置例図内の、Ｖ２、３の位置を参考にして、付属の検査孔付ねじ
ガス栓を取付けてください。
● P ５の設置例図内の、Ｖ１、４、５の位置を参考にして、バルブ（別売）を取付けてください。

P5
参照

6

RCL30HL(M36)-1ル_モレケン365.indd

62022/05/10

13:34:58

② 集中監視システムへの接続工事●下図にしたがって配線作業を行ってください。

集中監視システム概略図
伝送用コントローラ（電話回線方式用）
有線方式の場合

容器収納庫内へ設置の場合

無線方式の
場合

無線

有線方式の場合※伝送用コントローラは、容器収納庫の開口部より2m を超える距離を確保して設置してください。
※伝送用コントローラは、電話回線とフォトカ
プラ等で電気的に絶縁された構成のものをご使用ください。

2m 超

開口部

電話回線

集中監視センター

発信機能付親子式
差圧調整器の場合

伝送用コントローラ（LTE 無線方式用）
または
YSC-NSYSC-US

LTE

有線方式の場合
伝送用コントローラ
発信機能付親子式差圧調整器

UU
F D S G ケイホウ 外部1/2
2
1
パルス
外部2
－
＋ － ＋
G T G
開
COM
止

無線方式の場合
伝送用コントローラ（Nライン）
発信機能付き親子式差圧調整器（外部機器2設定時）

漏えい検知部端子台

伝送用コントローラ（Uバス）UU
F D S G ケイホウ 外部1/2
2
1
パルス
外部2
－
＋ － ＋
G T G
開
COM
止

＜漏えい検知部端子台への配線方法＞※ 伝送用コントローラと漏えい検知部を結ぶ信号線には極性がありますので、結線する際には相互の極性を確認のうえ、誤りのないよう行ってください。
※ 詳細は、ご使用になる伝送用コントローラの取付取扱説明書をご覧ください。

警告● 装置の誤作動の原因となりますので、上記配線以外は絶対に行わないでください。

警告● 漏えい検知部を容器収納庫内に設置し、通信システムをご利用の場合、電話回線とフォトカプラ等で電気的に絶縁された構成の伝送用コントローラをご使用ください。
伝送用コントローラの選定については、最寄りの弊社ガス機器サービス指定店またはお客様ご相談窓口にお問合せください。
7

RCL30HL(M36)-1ル_モレケン365.indd

72022/05/10

13:35:01

5）漏えい検知部の出荷モードの解除
メーカー出荷時は、漏えい検知部に内蔵された電池の消耗を抑えるために「出荷モード」の状態になっています。
このままでは漏えい検知装置が作動しませんので、必ず下記の手順にしたがって「出荷モード」の解除を行ってください。

さあ出番だぞ。
起きろ！

ガス止

20 秒間

20 秒間

LED：点滅LED：点滅ガス止（出荷モード）B C

B C（テスト遮断）LCD：○枠点灯
BC・ガス止点滅

LCD：○枠点灯
BC・＞＞＞＞点滅（解除）

テスト遮断後、20 秒間放置すると出荷モードに戻ります。

（遮断弁「開」）

8

RCL30HL(M36)-1ル_モレケン365.indd

82022/05/10

13:35:01

6）使用前点検
漏えい検知装置をご使用になる前に、必ず下表の点検項目にしたがって使用前点検を行ってください。

No

点検項目

1

漏えい検知部

点

検

方

参 照
ページ

法

EY25MTP

遮断弁「開」状態

ガス止の点検

製造年月＊＊＊＊＊＊No.５０１２３４５６ヤ
消灯の確認

漏えい検知部セキュリティ表示の「ガス止」表示が消灯していることを確認してください。
※ 「ガス止」が点灯している場合、漏えい検知部内の遮断弁が閉じています。
このままでは漏えい検知装置として機能しませんので、P12、P13 をご参照のうえ、弁を復帰させてください。
2

気密の点検

自記圧力計を設置し、試験圧力を 8.40～10 .0kPa の範囲内として実施してください。
このとき、親子式差圧調整器の出口側バルブ（P5の設置例図内のV2、V5）は閉としてください。気密試験終了後、配管内が大気圧になるまでガス抜きを行ってください。

〔参考〕気密保持時間①配管内容積②配管内容積③配管内容積3

親子式差圧調整器
自動切替部の点検

P12P13

10L 未満のもの
10L 以上 50L 未満のもの
50L 以上のもの

P5
5 分間以上10 分間以上
24 分間以上〈点検手順〉
1）使用側と予備側の容器のバルブを開け、両側の容器から LP ガスを供給できるようにします。このとき、両側の容器 にLP ガスが十分残っていることを確認してください。
2）配管内をLPガスで置換した後、適当な燃焼機器（コンロなど）を点火し、LP ガスを供給します。
3）使用側容器のバルブを閉じます。このとき、
親子式差圧調整器の表示器が「表示なし」から「赤表示」に替わり、LP ガスが予備側の容器から供給されることを確認してください。
4）燃焼器具を消火した後、親子式差圧調整器の切替ハンドルを使用側から予備側へ回します。（使用側と予備側が交代します。）その後、1）～ 3）の操作を同様に行ってください。
5）燃焼器具を消火してください。

〈発信機能付親子式差圧調整器をご使用の場合〉
漏えい検知部の接続端子（P7 参照）の間の抵抗値が、親子式差圧調整器の表示器の状態によりそれぞれ下記のようになることを確認してください。
○「表示なし」の時：抵抗値 1MΩ 以上○「赤表示」の時 ：抵抗値 1Ω 以下

P7※ 信号線を追加接続した場合は、信号線抵抗値を考慮してください。
信号線抵抗値は、VCTF0.3mm2 のとき約 0.07Ω/m です。
4

親子式差圧調整器 自記圧力計を設置して、閉そく圧力が 3.50kPa 以下であることを確認してくださ
閉そく圧力の点検 い。

5

親子式差圧調整器 自記圧力計を設置して、調整圧力が 2.55～3.30kPa の範囲内であることを確認し調整圧力の点検 てください。

9

RCL30HL(M36)-1ル_モレケン365.indd

92022/05/10

13:35:02

No
6

点検項目
親子式差圧調整器
親調整器と子調整器の調整圧力差（差圧）の点検

点

検

方

参 照
ページ

法

〈点検手順〉
漏えい検知装置設置例図（P5）をご参照の上、以下のように行ってください。
1） はじめに、設置例図の内のＶ１、２、３、４、５が開いていることを確認してください。
2）V 3 ( 検 査 孔付ねじガス栓 ）のキャップを取 外し、検 査 孔にマノメータ、または5.00kPaタイプの自記圧力計を接続してください。
（12.0 kPaタイプの自記圧力計を使 用した場合、差圧が読み取りにくいことがあります。そのときは、マノメータを使用して再確認を行ってください。）

P53）末 端 閉 止 弁 のうちの 一カ所にガステーブルを接 続して、1口（ 流 量 約
50～100L/h）のみを点火してください。また、他の末端閉止弁はすべて閉じてください。
4）V3のハンドルを全開の位置に合わせたときの供給圧力を測定してください。
（下Ａ図をご参照ください。）

Ｂ点

ドレン溜まり

［A図］

［B図］
検査孔

ガスの流れ

ガスの流れ

V3
V1
V4

5）V3のハンドルを90°回して全閉の位置に合わせたときの供給圧力を測定してください。
（下Ｂ図をご参照ください。）

検査孔

キャップ

キャップ

6）４）と５）で測定した供給圧力を比較してください。このとき、
４）で測定した圧力が、５）で測定した圧力よりも高いこと。
（0.02kPa（20Pa）以上の差圧があることを確認してください）
を確認してください。
7）Ｖ３を「開」にした後、マノメータまたは自記圧力計を取外し、キャップを取付けてください。
次にガステーブルを消火し、末端閉止弁を点検前の状態に戻してください。
（ご注意） 差圧性能に異常のある場合には、最寄りの弊社ガス機器サービ
ス指定店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。

◎使用前点検の結果は、巻末のチェックシートに記入し保管してください。

7）点検終了後の確認
点検終了後には、バイパスライン以外のバルブがすべて開いていること、および親子式差圧調整器の切替ハンドルの向きが正しいこと等を確認してください。
10

RCL30HL(M36)-1ル_モレケン365.indd

102022/05/10

13:35:02

6

使用上の注意（1）使用にあたってのおねがい
本装置を正しくご使用いただくために、つぎのような注意事項をお守りください。
1）衝撃を与えないでください。

警告●本装置は精密機器です。親子式差圧調整器、漏えい検知部、および配管に物をぶつけないでください。
故障の原因になります。

2）分解・改造をしないでください。

警告●装置の誤作動や、ガス漏れ発生の原因となり非常に危険です。
絶対に分解・改造をしないでください。
●親子式差圧調整器の調整圧力は、絶対に変えないでください。
漏えい検知機能が失われます。

11

RCL30HL(M36)-1ル_モレケン365.indd

112022/05/10

13:35:02

（2）漏えい検知部の異常警告と解除方法
1）異常警告漏えい検知装置が異常を検知した場合は、漏えい検知部のセキュリティ表示は下表のような表示状態となります。点検等でこれらの異常警告を確認した場合は、下表の〈対応〉の欄を参考にして速やかに原因を調査し、対策を実施してください。

表示状態
その他

赤ランプ

警 告 名 称対応

流量式微少漏えい警告（点滅）

遮断弁が閉止しない異常警告◆ 漏えい検査を行ってください。
◆ ガス漏れのある場合は修復工事
ガスの流れが約 30 日間連続してを行ってください。
検出された場合、警告を発します。
（修復工事完了後には、必ず気密試験を行ってください。）

B

閉そく圧力異常警告
親子式差圧調整器の閉そく圧力が3.50kPaを超える状態が連続で15回 ◆ 親子式差圧調整器の閉そく圧力以上発生した場合、警告を発します。 （3.50kPa 以下）
、
調整圧力

R

（消灯） A B（2.55～3.30kPa）
について、
点検を
実施してください。
親子式差圧調整器の調整圧力が ◆ 異常の認められた項目について、
適切な処置をしてください。
2.30～3.30kPaの範囲を外れる状

調整圧力異常警告

態が30日間で累積15回発生した
場合、警告を発します。

電池電圧低下警告（消灯） A

漏えい検知部を作動させる電池電 ◆ 漏えい検知部を交換してください。
圧が低下した場合、警告を発します。

交換期限警告（消灯）（点滅）

製造後、10.5 年経過した場合、警告 ◆ 漏えい検知部を交換してください。
を発します。

圧力低下遮断遮断弁が閉止する異常警告

（点滅）

B

C

ガス止
P

◆ LP ガス容器の残ガス量が十分でガス使用中において供給管内部のあるか、確認してください。
ガス圧力が異常に低下したとき、
内 ◆ ガス供給、消費設備の点検を行っ
蔵の遮断弁を閉止し、同時に警告をてください。
発します。

復帰安全確認中漏えい遮断
（点滅）

C

ガス止

◆ 警告を解除するときに、漏えい検知
部内を LP ガスが流れていないか、
異常警告を解除する作業中に、漏確認してください。
えい検知部が LP ガスの流れを検 ◆ 上記の状態を確認後も左記の異知した場合、弁を再遮断し、同時に常が発生する場合、ガス漏れの可警告を発します。
能性があります。
漏えい検査を行ってください。

電池電圧低下遮断（消灯） A

ガス止

電池電圧低下警告発生後、40 日経◆ 漏えい検知部を交換してください。
過したとき、遮断弁を閉止し、同時に警告を発します。

※赤ランプ点滅は、遮断発生から 24 時間後、警告発生から 40 日後に消灯します。
※上表にないセキュリティ表示をしている場合は、最寄りの弊社ガス機器サービス指定店または、お客様ご相談窓口にご連絡ください。

12

RCL30HL(M36)-1ル_モレケン365.indd

122022/05/10

13:35:02

2）解除方法
異常警告が発生した原因を取除き再発防止措置を行ってから、次のような方法で異常警告の解除を行ってください。
● 遮断弁が閉止しない異常警告の解除方法①

はじめに、漏えい検知部内にＬＰガスが流れないようにします。
（P ５の設置例図内の、Ｖ２を閉じてください）

P5
参照

②

P ８の 5）漏えい検知部出荷モードの解除と同様の作業を行ってください。
※異常警告によっては、セキュリティ表示の状態が P ８と異なる場合があります。

P8
参照

③

作業終了後、Ｖ２を開にしてください。

P5参照● 遮断弁が閉止する異常警告の解除方法①

はじめに、漏えい検知部内にＬＰガスが流れないようにします。
（P ５の設置例図内の、Ｖ２を閉じてください）

P5参照

P ８の 5）漏えい検知部出荷モードの解除の“遮断弁「開」”作業 以降を行ってください。 P8参照※異常警告によっては、セキュリティ表示の状態が P8 と異なる場合があります。

②
③

P5
参照

作業終了後、Ｖ２を開にしてください。

（3）圧力情報・メータ情報表示操作方法
通常
圧力情報表示（0L/h）

現在圧力値（2.5kPa）

最大圧力値

最小圧力値

（3.48kPa）（2.08kPa）

閉塞圧力値（3.63kPa）

復帰ボタン短押しで切り替え

メータ情報表示

復帰ボタン長押し3秒で切り替え

瞬時流量値

電池電圧低下遮断残日数（※1）

流量式
微少漏洩経過日数

遮断詳細1（※2）（残り16日）（28日経過）最新遮断情報『43』遮断詳細2（※2）（2016年3月9日15時）

復帰ボタン短押しで切り替え

遮断詳細3（※2）※1 電池電圧低下警告時のみ表示します※2 遮断詳細データを表示します※ 30秒間そのままにしておくと、表示は通常の表示に戻ります（前回遮断情報『71』）（2016年1月9日15時）

前々回遮断情報『7F』（2016年2月9日15時）

（表示例）
遮断履歴
1：最新
2：前回
3：前々回

遮断詳細データ
1* ：合計流量遮断
2* ：増加流量遮断
40 ：警報器遮断
43 ：圧力低下遮断
45 ：第二警報器遮断
46 ：CO警報器遮断
47 ：電池電圧低下遮断＊流量区分
5* ：センター遮断
1・・・区分1
6* ：緊急遮断
2・・・区分2
7* ：テスト遮断::
7F ：復帰安全漏洩遮断
90 ：自己診断異常遮断 A・・・区分10
B・・・区分11
C・・・区分12
D・・・区分13

13

RCL30HL(M36)-1ル_モレケン365.indd

132022/05/10

13:35:03

7

維持管理点検漏えい検知装置の性能を正常に維持するため、次の点検を必ず実施してください。

（1）通常点検（容器交換時または、１ヵ月に１回以上行う点検。）◇ 保安点検として下記の検査を行ってください。

No

点検項目
バルブ「開」状態の点検

1
漏えい検知部の点検

参 照
ページ

点検方法
◆ 漏えい検知部の入口側および出口側のバルブが「開」であることを確認してください。
P５の「漏えい検知装置設置例図」の内のＶ２・３の位置をご参照ください。
◆ セキュリティ表示を点検し、「ガス止」表示が消灯していることを確認してください。

P5〈セキュリティ表示〉

EY25MTP

2

ガス止

P12

消灯の確認

製造年月＊＊＊＊＊＊No.５０１２３４５６ヤ「セキュリティ表示」の点検◆ さらに、異常警告（P12 参照）が点灯していないことを確認してください。

◎通常点検の結果は巻末のチェックシートに記入し保管してください。

（2）定期点検
定期点検 — １年に１回以上行う点検◇漏えい検査、自動切替部の点検、漏えい検知部の点検、閉そく圧力の点検、調整圧力の点検、差圧性能の点検およびドレン溜まりのドレンの排除等を行ってください。

No

点検方法

点検項目

1 漏えい検査

親子式差圧調整器と配管との接合部その他からのガス漏れがないことを点検してください。

2 自動切替部の点検
3 漏えい検知部の点検
4 閉そく圧力の点検
5 調整圧力の点検
6 差圧性能の点検
7 ドレン溜まりのドレン排除「使用前点検」のNo.3の点検項目を実施してください。
「通常点検」のNo.2の点検項目を実施してください。
「使用前点検」のNo.4の点検項目を実施してください。
「使用前点検」のNo.5の点検項目を実施してください。

参 照
ページ

P9
P14
P9

「使用前点検」のNo.6の点検項目を実施してください。

P10① 漏えい検知部の入口側ドレン溜まりのドレン排除をしてください。
② 本管ドレン溜まりのドレン排除をしてください。
③ ドレンポット内のドレンは定期的（６ヶ月に１回以上）に排除して
ください。

P5

※ 異常の場合は、再度確認してください。
最寄りの弊社ガス機器サービス指定店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。
14

RCL30HL(M36)-1ル_モレケン365.indd

142022/05/10

13:35:03

8 アフターサービス（1）メーカー保証
本取付取扱説明書に記載された内容に基づき正しくご使用された状態で、製品に万一製造に起因する不具合を生じた場合、製造後 1 年以内の期間に限り、メーカーが無償修理または新品と交換いたします。
尚、1 年以上経過した製品は、有償修理または有償交換となります。

（2）賠償保険
この製品が原因で事故となり損害が生じた場合、保険有効期間内に限り生産物賠償責任保険により補償いたします。
〈保険有効期間〉
・親子式差圧調整器：製造後 7 年以内
・漏えい検知部（Ⅰ）型：製造後 10 年以内（3）交換期限
設備の安全を図るため、保険有効期間内に新品と交換してください。また、性能等に異常が生じたときは、直ちに新品と交換してください。

（4）免

責

次の場合、製品の無償修理または交換および保険の適用はできません。
1）風水害、地震などの天災や不可抗力による場合
2）誤った使用方法や、取扱上の不注意による場合
3）検査合格時の機構を変更または改造した場合
4）その他製造元の責任とは認められない場合
5）入口配管系から侵入した異物に起因した故障（閉塞不良、ストレーナ目詰まり等）
6）LP ガス以外のガスで使用した為に発生した故障及び損傷

15

RCL30HL(M36)-1ル_モレケン365.indd

152022/05/10

13:35:03

液化石油ガス用流量検知式

切替型漏えい検知装置
使用前点検チェックシート

点検年月日
点検会社名
点検者氏名

年

月

日
印

設置先住所
設 置 先 名施 工 者 名設 置 機 種年

設置年月日
親子式差圧調整器 型 式

製造番号

漏えい検知部 型 式

製造番号

月

日

点 検 項 目※点検方法
液化石油ガス用流量検知式切替型漏えい検知装置「取付取扱説明書」を参照の上、実施してください。

No. 点 検 項 目

点

検

内

容

判
（合 格）

定

漏えい検知部 セキュリティ表示の「ガス開1 遮断弁「開」 止」が消灯していることを
（消灯）
状態の点検
確認
8.40～10.0kPaの気密試験で2 気 密 の 点 検 漏えいがないことを確認
漏れなし（気密試験圧力kPa）
予備側より供給されたとき表示が「表示なし」から「赤切替わる表示」に替わることを確認
親子式差圧調整器 （左右交互の確認）
3
自動切替部の点検 〈発信機能付の場合〉
・「表示なし」のとき接続端子間の抵抗値を確認
1MΩ以上
・「赤表示」のとき
1Ω以下
親子式差圧調整器 3.50kPa 以下であることを確認
4kPa
閉そく圧力の点検
親子式差圧調整器 2.55～3.30kPa の範囲である
5kPa
調 整 圧 力 の 点 検 ことを確認
親子式差圧調整器 差圧が確保されていることを バルブ(3)全開＞バルブ(3)全閉
6
差 圧 の 点 検 確認
kPa
kPa

結

果
（不合格）
閉
（点灯）
漏れあり

切替わらない・「表示なし」のとき
1MΩ以上・「赤表示」のとき
1Ω以下
kPa
kPa
バルブ(3)全開≦バルブ(3)全閉kPakPa※点検後の処理として、各部のバルブ「開」・親子式差圧調整器の切替ハンドルを元に戻すこと等を忘れずに必ず行ってください。
総合判定

合・否

立合者印

点検者印

※処理

RCL30HL(M36)-1ル_モレケン365.indd

162022/05/10

13:35:03

RCL30HL(M36)-1ル_モレケン365.indd

172022/05/10

13:35:03

液化石油ガス用流量検知式

切替型漏えい検知装置
通常点検チェックシート

点検者氏名

設置先住所

設置先名

施 工 者 名設置年月日

設 置 機 種親子式差圧調整器 型 式

製造番号

漏えい検知部 型 式

製造番号

年

月

日

［記入方法］…… 2 年間（24 回）チェックできます。
チェック月日チェック結果

1ヵ月目 → 12ヵ月目 → 24ヵ月目

点検確認記録（2 年間保管してください。）
点検項目

点

検

方

法

点

検

記

録

漏えい検知部出入バルブ「開」
口バルブが「開」
状態の点検
であること

漏えい検知部
の点検

セキュリティ表示の「ガス止」が消灯していること
セキュリティ表示の「異常警告」が点灯していないこと※バインダー等に挟み込み、雨水やほこりで汚れない様な場所に保管の上、記入してください。

RCL30HL(M36)-1ル_モレケン365.indd

182022/05/10

13:35:03

RCL30HL(M36)-1ル_モレケン365.indd

192022/05/10

13:35:03

RCL30HL(M36)-1ル_モレケン365.indd

202022/05/10

13:35:03

お客様ご相談窓口
ガス機器事業部

053（925）4511

［北海道］

札  幌

011（852）2914

［東

北］

仙  台

022（284）9114

［関

東］

東  京

03（5782）2702

埼  玉

048（654）2071

名古屋

052（769）1532

静  岡054（283）1151

［中

部］

［関

西］

大  阪

06（6458）8185

［中

国］

広  島

082（568）7802

［四

国］

高  松

087（833）3335

［九

州］

福  岡

092（411）4834※ 機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずにガス販売事業者、又は最寄りのお客様ご相談窓口にご相談ください。
尚、当社ホームページにおいてもご案内申し上げております。
URL：http://www.yazaki-group.com※ 電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。
ガス販売事業者様へのお願い
メータの取り付け、取りはずしはガス販売事業者様が実施してください。
ガス販売事業者：

事業者の名称・連絡先・住所・電話・FAX 等を記入してください。

2022.05
RCL30HL(M36)-1 ル

RCL30HL(M36)-1ル_モレケン365.indd

212022/05/12

16:47:25