令和３年７月報告書（案）

九州電力株式会社 川内原子力発電所
令和３年度（第１四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に関するもの）（案）

令和３年７月実用炉監視部門令和３年７月報告書（案）目 次
１．実施概要................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況....................................................................................................................................... 1
３．検査結果................................................................................................................................................ 1
４．検査内容................................................................................................................................................ 2
５．確認資料................................................................................................................................................ 5令和３年７月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：九州電力株式会社（２）事業所名：川内原子力発電所（３）検査実施期間：令和３年４月１日〜令和３年６月３０日（４）検査実施者：川内原子力規制事務所
鶴園 和男
米丸 祥一
川越 和浩
糸川 雄紀
検査補助者：川内原子力規制事務所
髙尾 和博
中野 弘幸
唐箕 直樹
２．運転等の状況
号機

出力（万 kW)

１号機

89.0

運転中

２号機

89.0

運転中

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第１四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項
指摘事項なし３．２ 未決事項なし
３．３ 検査継続案件なし

1令和３年７月報告書（案）

４．検査内容４．１ 日常検査（１）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１） 原子炉補機冷却水冷却器の伝熱管減肉に係る保全
２） インターフェイスシステム LOCA 時の耐環境評価（２）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象１） １号機 エアロック漏えい率検査
２） ２号機 第４給水加熱器水位制御弁の保全（３）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１） １号機 余熱除去ポンプ起動試験
２） １号機 タービン保安装置試験
３） １号機 ほう酸ポンプ起動試験
４） １号機 制御棒動作試験
５） １号機 静的触媒式水素再結合装置健全性確認試験
６） ２号機 原子炉保護系ロジック検査(B トレン)
７） ２号機 中央制御室非常用循環ファン起動試験
８） ２号機 Ａディーゼル発電機起動試験
９） ２号機 Ｂディーゼル発電機負荷試験
１０） 特定重大事故等対処施設 ポンプ起動試験
１１） 特定重大事故等対処施設 格納容器破損防止対策に係る設備の健全性確認試
験（４）BO１020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１） 雑固体焼却設備系統
２） １号機 余熱除去系統
３） ２号機 循環水系統(海生生物大量発生対応)
４） ２号機 原子炉保護系ロジック検査(Ａトレン)
2令和３年７月報告書（案）５） ２号機 中央制御室非常用循環ファン起動試験
６） 特定重大事故等対処施設 注入系統
７） １号機 化学体積制御系（ほう酸ポンプ廻り）
８） 宮山池取水施設（５）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１） 雑固体焼却設備
２） インターフェイスシステムＬＯＣＡ時の余熱除去系統隔離操作に係る設備
３） １号機 タービン各弁ステムフリー試験
４） 原子炉保護系
５） １号機 余熱除去ポンプ
６） 特定重大事故等対処施設 ポンプ起動試験（６）BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象
１) ２号機 Ｂディーゼル発電機負荷試験
２) 運転員の確保
検査項目 運転シミュレータによる事故対応の訓練状況
検査対象
１) 特定重大事故等対処施設 大型航空機衝突（APC）訓練（７）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１） 気象観測装置月例点検
２） 竜巻準備体制発令に係る活動
３） 取水口設備（海生生物異常発生兆候に伴う確認）４） 火山影響等発生時の対応教育（８）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１） 特定重大事故等対処施設 可燃物管理3令和３年７月報告書（案）２） 消防設備等の管理
３） 消防合同訓練
４） 感知器増設工事（海水管トレンチ）（９）BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護検査対象
１） 特定重大事故等対処施設 水密扉管理（１０）BE0040 緊急時対応組織の維持
検査項目 緊急時対応組織の維持
検査対象
１） 緊急時対応組織における体制等（１１）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全検査対象
１) 特定重大事故等対処施設 訓練等におけるパフォーマンス
２) 高圧発電機車車両換装に係る保全（１２）BE0060 重大事故等対応要員の能力維持
検査項目 重大事故等発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練
検査対象
１） 力量維持教育訓練
検査項目 重大事故等発生時に係る成立性の確認訓練
検査対象
１） 特定重大事故等対処施設 訓練等におけるパフォーマンス
２） 特定重大事故等対処施設 大型航空機衝突（APC）訓練
３） 現場主体の作業・操作に係る成立性確認机上訓練
検査項目 大規模損壊発生時に係る技術的能力の確認訓練
検査対象
１） 専属消防隊の活動（１３）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
4令和３年７月報告書（案）

検査対象１） 固体廃棄物貯蔵庫線量当量率分布（１４）BR0090 放射線モニタリング設備
検査項目 放射線モニタリング設備
検査対象
１） 環境放射線（能）測定装置巡視点検
４．２ チーム検査なし
５．確認資料
５．１ 日常検査（１）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１） 原子炉補機冷却水冷却器の伝熱管減肉に係る保全
資料名・川内原子力発電所 保全プログラム運用要領
・１号機 第２４回定検 原子炉補機冷却水冷却器開放点検・１号機 第２３回定検 原子炉補機冷却水冷却器伝熱管取替工事
・２号機 第２２回定検 原子炉補機冷却水冷却器伝熱管取替工事
・１号機 第２３回 定期修繕工事 原子炉補機冷却水冷却器伝熱管取替工事(機器名：＃Ａ 原子炉補機冷却水冷却器)
・１号機 第２３回 定期修繕工事 原子炉補機冷却水冷却器伝熱管取替工事(機器名：＃Ｄ 原子炉補機冷却水冷却器)
・２号機 第２２回 定期修繕工事 原子炉補機冷却水冷却器伝熱管取替工事(機器名：＃Ａ 原子炉補機冷却水冷却器)
・２号機 第２２回 定期修繕工事 原子炉補機冷却水冷却器伝熱管取替工事(機器名：＃Ｃ 原子炉補機冷却水冷却器)
２） インターフェイスシステム LOCA 時の耐環境評価
資料名・川内 1/2 号機 新規制基準対応の工事計画認可申請の補正に伴う業務委託（その２） 委託調査 中間報告書（追加分）
・運転基準 Ⅵ−４−（０）−ａ 事故直後の操作及び事象判別・運転基準 緊急処置編（個別手順）（１号機） 個別手順１−（１０）−ａ 事故時の計装に関する手順
5令和３年７月報告書（案）・運転基準 緊急処置編（第二部）（１号機） インターフェイスＬＯＣＡ（事象ベース）
・運転基準 ２Ⅵ−４−（０）−ａ 事故直後の操作及び事象判別・運転基準 緊急処置編（個別手順）（２号機） 個別手順２−（１０）−ａ 事故時の計装に関する手順
・運転基準 緊急処置編（第二部）（２号機） インターフェイスＬＯＣＡ（事象ベース）
・全体機器配置図（ＳＮ−１−１０３〜１０７、ＳＮ−２−１０３〜１０７）
・１号機 余熱除去系統図
・２号機 余熱除去系統図
・ユニハンドラー 構造図（ＵＤＡ−３）
・ユニハンドラー アタッチメント 構造図
・弁 構造図（余熱除去ポンプ入口弁）（２）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象１） １号機 エアロック漏えい率検査
資料名・業務連絡票 １号機エアロック漏えい率検査(社内検査)の実施について(2021.4.16)
・１号機 第２５保全サイクル 社内検査要領書 原子炉格納施設 エアロック漏えい率検査
・原子炉格納容器貫通部チッ素加圧配置
・１Ｕ管理区域線量当量率分布記録(5/5)(2021.4.15)
・１号機 第２５保全サイクル 社内検査 検査用計器校正記録 エアロック漏えい率検査(2021.4.19)
・１号機 第２５保全サイクル 社内検査成績書 原子炉格納施設 エアロック漏えい率検査(2021.4.27)
２） ２号機 第４給水加熱器水位制御弁の保全
資料名・２号保修依頼票 Ａ−低圧第４給水加熱器水位制御弁制御不調(2021.5.27)
・給水加熱器ドレン系統図 その２（３）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１） １号機 余熱除去ポンプ起動試験
資料名・運転基準 Ⅶ−３−（２）余熱除去ポンプ起動試験
6令和３年７月報告書（案）２） １号機 タービン保安装置試験
資料名・運転基準 Ⅶ−２−（１）タービン保安装置試験
３） １号機 ほう酸ポンプ起動試験
資料名・運転基準 Ⅶ−３−（２１）−ａ ほう酸ポンプ起動試験（１Ａ→１Ｂ切替時）
４） １号機 制御棒動作試験
資料名
・運転基準 Ⅶ−３−（６）制御棒動作試験
５） １号機 静的触媒式水素再結合装置健全性確認試験
資料名・１号機 静的触媒式水素再結合装置健全性確認試験 定期試験要領書
・１号機 静的触媒式水素再結合装置健全性確認試験 定期試験記録（2021 年 6月）
６） ２号機 原子炉保護系ロジック検査（Ｂトレン）
資料名・川内原子力発電所 保安規定に基づく保修業務要領
・原子炉保護系ロジック検査Ｂトレン要領書
・２号機 原子炉保護系ロジック検査 成績書（2021 年 4 月）
７） ２号機 中央制御室非常用循環ファン起動試験
資料名・運転基準 ２Ⅶ−３−（９）中央制御室非常用循環ファン起動試験
８） ２号機 Ａディーゼル発電機起動試験
資料名・運転基準 ２Ⅶ−１−（２）−A ２A ディーゼル発電機起動試験
９） ２号機 Ｂディーゼル発電機負荷試験
資料名・運転基準 ２Ⅶ−１−（３）−B ２B ディーゼル発電機負荷試験
１０） 特定重大事故等対処施設 ポンプ起動試験
資料名 ※１１） 特定重大事故等対処施設 格納容器破損防止対策に係る設備の健全性確認試
験
資料名 ※（４）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象7令和３年７月報告書（案）１） 雑固体焼却設備系統
資料名・雑固体焼却設備主系統図 その１・雑固体焼却設備主系統図 その３・雑固体焼却設備換気空調系統図
２） １号機 余熱除去系統
資料名・運転基準 Ⅶ−３−（２）余熱除去ポンプ起動試験
・１号機 余熱除去系統図
３） ２号機 循環水系統（海生生物大量発生対応）
資料名・循環水系統図 その１・スクリーン関係系統図
・運転基準 ２Ⅲ タービン編 ２Ⅲ−１２ 取水口設備 ２Ⅲ−１２−（２）スクリーン、トラッシュレイキ、ロータリースクリーン、スクリーン洗浄ポンプ
４） ２号機 原子炉保護系ロジック検査（A トレン）
資料名・川内原子力発電所 保安規定に基づく保修業務要領
添付資料 ９．原子炉保護系検査要領書
・２号機 原子炉保護系ロジック検査 成績書(2021 年 5 月)
５） ２号機 中央制御室非常用循環ファン起動試験
資料名・運転基準 ２Ⅶ−３−（９）中央制御室非常用循環ファン起動試験
・１号機 コントロールタワー換気空調系統図
・２号機 コントロールタワー換気空調系統図
６） 特定重大事故等対処施設 注入系統
資料名 ※７） １号機 化学体積制御系（ほう酸ポンプ廻り）
資料名
・運転基準 Ⅶ−３−（２１）−ａ ほう酸ポンプ起動試験（１Ａ→１Ｂ切替時）
・化学体積制御系統 その４８） 宮山池取水施設
資料名・宮山池取水施設平面図
・宮山池取水施設断面図
・原水・補給水処理系統図 その１・原水ポンプ制御盤ブロック線図8令和３年７月報告書（案）（５）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１） 雑固体焼却設備
資料名
・運転基準 運転基準廃棄物処理建屋（ＷＤ／Ｂ） Ⅱ 操作編 ２−（1）焼却炉
・雑固体焼却設備主系統図 その１・雑固体焼却設備主系統図 その３・雑固体焼却設備換気空調系統図
・雑固体焼却設備運転日誌(2021.5.7)
・雑固体焼却設備運転日誌(2021.6.3)
２） インターフェイスシステム LOCA 時の余熱除去系統隔離操作に係る設備
資料名・運転基準 Ⅶ−３−（２３） 余熱除去ポンプ入口弁動作試験 記録（2020.10.14）・運転基準 ２Ⅶ−３−（２６） 余熱除去ポンプ入口弁動作試験 記録（2020.11.10）
・川内１号機 長期点検計画（定期検査） （１次系設備）
・川内２号機 長期点検計画（定期検査） （１次系設備）
・定期修繕工事 一般手動弁分解点検 標準作業手順書
・工事記録 １号機第２１回定期修繕工事のうち再燃料取出しに伴う弁追加点検（その３）（東亜） 一般手動弁分解点検・工事記録 ２号機第２０回定期修繕工事のうち再燃料取出しに伴う弁追加点検（その３）（東亜） 一般手動弁分解点検
・ＲＨ−０３３Ａ／Ｂ 駆動本体 組立図
・川内原子力発電所 １・２号機 ユニハンドラー 取扱説明書
・インターフェイスシステム LOCA 事象における余熱除去系統隔離操作の成立性について
３） １号機 タービン各弁ステムフリー試験
資料名・運転基準 Ⅶ−２−（２）−A タービン各弁ステムフリー試験
４） 原子炉保護系
資料名・保安規定に基づく保修業務要領
添付資料 ９．原子炉保護系検査要領書
・川内原子力発電所１、２号機 原子炉安全保護盤取替に伴う、原子炉保護系ロジック検査（月例）の見直しについて
添付資料−１ 【原子炉保護系ロジック検査実施要領】
9

令和３年７月報告書（案）５） １号機 余熱除去ポンプ
資料名・運転基準 Ⅶ−３−（２）余熱除去ポンプ起動試験
・川内原子力発電所 発電課運転管理要領
・１号機定期試験で実施する統計的手法における各ポンプの制限値一覧表（第２６サ
イクル分）
・１号機統計的手法における各ポンプの制限値算出手順
・統計解析ソフト健全性確認結果表(2021.4.23)
・１号機 Ａ余熱除去ポンプ性能評価シート(2021.5.6)
・１号機 Ｂ余熱除去ポンプ性能評価シート(2021.5.6)
・１号余熱除去ポンプ起動運転試験(2021.5.6)
６） 特定重大事故等対処施設 ポンプ起動試験
資料名 ※（６）BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象
１) ２号機 Ｂディーゼル発電機負荷試験
資料名・運転基準 ２Ⅶ−１−(３)−B ２B ディーゼル発電機負荷試験
２) 運転員の確保
資料名
・川内原子力発電所 発電課 緊急事態対応要領
・２０２１年５月 運転員及び運転対応要員（三交替）及び特重施設要員（三交替）の所在管理表
・２０２１年６月 運転員及び運転対応要員（三交替）及び特重施設要員（三交替）の所在管理表
・２０２１年５月 管理班員及び教育班員の所在管理表
・２０２１年６月 管理班員及び教育班員の所在管理表
検査項目 運転シミュレータによる事故対応の訓練状況
検査対象
１) 特定重大事故等対処施設 大型航空機衝突（APC）訓練
資料名 ※（７）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護10令和３年７月報告書（案）

検査対象１） 気象観測装置月例点検
資料名・川内原子力発電所 技術基準
・気象観測装置関連業務要領
２） 竜巻準備体制発令に係る活動
資料名・川内原子力発電所 非常事態対策要領
・竜巻準備体制情報＜発表＞(2021.5.1)
・竜巻準備体制発令時の対応チェックシート(2021.5.6)
・竜巻準備体制情報＜解除＞(2021.5.1)
・竜巻準備体制解除後の被害状況等確認チェックシート(2021.5.6)
３） 取水口設備（海生生物異常発生兆候に伴う確認）
資料名
・運転基準 Ⅲ タービン編 Ⅲ−１３ 取水口設備 Ⅲ−１３−（１）スクリーン、トラッシ
ュレイキ、ロータリースクリーン、スクリーン洗浄ポンプ
４） 火山影響等発生時の対応教育
資料名・火山影響等発生時の対応教育
・火山影響等発生時の対応の流れ
・１号機 火山影響等発生時における非常用ディーゼル発電機火山灰対策フィルタコン
テナ取付け及びフィルタ取替・清掃作業手順書
・２号機 火山影響等発生時における非常用ディーゼル発電機火山灰対策フィルタコン
テナ取付け及びフィルタ取替・清掃作業手順書
・１号機 火山影響等発生時における可搬型ディーゼル注入ポンプによる蒸気発生器２次側給水手順書
・２号機 火山影響等発生時における可搬型ディーゼル注入ポンプによる蒸気発生器２次側給水手順書
・１号機 火山影響等発生時の可搬発電機による給電手順書
・２号機 火山影響等発生時の可搬発電機による給電手順書
・１／２号機 火山影響等発生時における可搬型ディーゼル注入ポンプ及び可搬発電機への燃料給油手順書（８）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象１） 特定重大事故等対処施設 可燃物管理11令和３年７月報告書（案）

資料名 ※・川内原子力発電所 火災防護計画（基準）・川内原子力発電所 作業管理要領
添付資料６ 常設・仮置資機材管理
２） 消防設備等の管理
資料名・川内原子力発電所 非常事態対策基準
・川内原子力発電所 火災防護計画（基準）・川内原子力発電所 火災防護計画（要領）・火災防護設備の巡視点検チェックシート(2021.5.21)
・防火パトロールチェックシート(2021.6.1)
３） 消防合同訓練
資料名・消防合同訓練計画書(2021 年 4 月)
添付資料 ２０２１年度 ４月度 消防合同訓練 想定スケジュール（案）添付資料 １号機大容量空冷式発電機用燃料タンク 油火災消防訓練防ぎょ図（案）
４） 感知器増設工事（海水管トレンチ）
資料名
・工事記録 川内原子力発電所１号機 自動火災報知設備火災防護規定対応工
事の内感知器増設工事（海水管トレンチ）(平成 27 年 9 月 9 日)（９）BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象
１） 特定重大事故等対処施設 水密扉管理
資料名 ※・川内原子力発電所 非常事態対策要領
添付資料１９ 扉管理要領（１０）BE0040 緊急時対応組織の維持
検査項目 緊急時対応組織の維持
検査対象
１） 緊急時対応組織における体制等
資料名
・川内原子力発電所 非常事態対策基準
・川内原子力発電所 緊急作業従事者教育要領12令和３年７月報告書（案）・業務連絡票 ２０２１年度「緊急作業従事者教育」のうち実技教育（実技教育②：緊急作業で使用する施設及び設備の取扱い訓練）の実施について(2021.5.19)
・教育資料 緊急作業で使用する施設及び設備の取扱い訓練 可搬型 SA 設備等取扱い訓練（水中ポンプ設置編）
・教育資料 緊急作業で使用する施設及び設備の取扱い訓練 可搬型 SA 設備等取扱い訓練（移動式大容量ポンプ車設置編）（１１）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１） 特定重大事故等対処施設 訓練等におけるパフォーマンス
資料名 ※２） 高圧発電機車車両換装に係る保全
資料名・工事計画書 第１／２号機 Ｎｏ．３ 高圧発電機車 車両換装工事
・川内１号機 長期点検計画（補機計画）（電気設備）
・川内原子力発電所 第１号機 使用前事業者検査実施要領書（施設） その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備 非常用発電装置 機能・性能検査
・川内原子力発電所 第１号機 使用前事業者検査成績書（施設） その他発電用
原子炉の附属施設 非常用電源設備 非常用発電装置 機能・性能検査
・第１／２号機 発電機車起動試験 定期試験要領書
・第１／２号機 発電機車起動試験 定期試験記録(2020 年 12 月)
・第１／２号機 発電機車起動試験 定期試験記録(2021 年 5 月)
（１２）BE0060 重大事故等対応要員の能力維持
検査項目 重大事故等発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練
検査対象１） 力量維持教育訓練
資料名・２０２１年度 保修対応要員への力量維持訓練及び成立性確認訓練の実施について(2021.3.25)
・川内原子力発電所 保修対応要員教育訓練要領
・力量維持訓練用テキスト（技術的能力に係る成立性確認訓練を含む）
検査項目 重大事故等発生時に係る成立性の確認訓練
検査対象
１） 特定重大事故等対処施設 訓練等におけるパフォーマンス
13令和３年７月報告書（案）

資料名 ※２） 特定重大事故等対処施設 大型航空機衝突（APC）訓練
資料名 ※３） 現場主体の作業・操作に係る成立性確認机上訓練
資料名・現場主体の作業・操作に係る成立性確認机上訓練 オリエンテーション資料（2021 年4 月）
・現場主体の作業・操作に係る成立性確認机上訓練【1 回目】 訓練資料
検査項目 大規模損壊発生時に係る技術的能力の確認訓練
検査対象
１） 専属消防隊の活動
資料名・川内原子力発電所 非常事態対策基準
・川内原子力発電所 非常事態対策要領
添付資料２０ 消火設備による給水対応要領 ３ 消防自動車による給水手順（炉心・格納容器スプレイ）（１３）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１） 固体廃棄物貯蔵庫線量当量率分布
資料名・川内原子力発電所 放射線管理要領
添付資料−８ 所内放射能測定要領
・管理区域線量当量率分布記録(17/19) 1-S/W(2021.6.10)
・管理区域線量当量率分布記録(18/19) 2-S/W(2021.6.10)（１４）BR0090 放射線モニタリング設備
検査項目 放射線モニタリング設備
検査対象１） 環境放射線（能）測定装置巡視点検
資料名・川内原子力発電所 放射線管理要領
添付資料−９ 環境放射能測定要領
・川内１号機 長期点検計画（定期事業者検査時）（制御設備）
・川内−周辺放射線監視設備等日常整備保守計画（実績）表（2021 年 5 月分）
14

令和３年７月報告書（案）・保修作業手順書 周辺放射線監視設備 日常点検（月例点検）
・川内原子力発電所（１号機） 周辺放射線監視装置定期点検 標準作業手順書
・オフサイトモニタパトロールチェックシート(2021.5.27)
・オフサイトモニタチャート確認表（2021.5.27）
５．２ チーム検査なし※特定重大事故等対処施設に係る資料名のうち特定重大事故等対処施設の名称等が記載されているものは、令和２年度第３６回原子力規制委員会（令和 2 年 11 月 4 日）の原子力規制委員会で決定された「特定重大事故等対処施設に係る法令報告事象等の公表について」の考え方に準拠し非公表とします。

15