伊方発電所
集合作業場の火災受信機の不具合について

平成２７年１月
四国電力株式会社

１．件

名
伊方発電所

集合作業場の火災受信機の不具合について

２．事象発生の日時
平成２６年 ８月

５日

２０時２０分

３．事象発生の設備
集合作業場 火災受信機

４．事象発生時の運転状況
１号機
２号機
３号機

第２８回定期検査中
第２３回定期検査中第１３回定期検査中

５．事象発生の状況
伊方発電所第１，２，３号機は定期検査中のところ、８月５日１７時０８分に３号機の中央制御室において、３号機総合排水処理建屋の火災受信機の異常を示す信号が発信したため、現地確認し、火災のないことを確認した。
現地確認をした結果、３号機総合排水処理建屋の受信機内のヒューズ切れが確認されたことから、当該ヒューズを取替えたが、３号機総合排水処理建屋に関連する集合作業場の火災を示す信号が復帰しないことから同日２０時２０分に詳細点検を実施することとした。
調査の結果、総合排水処理建屋の火災受信機へ信号を送っている集合作業場の火災受信機が故障していることを確認した。
その後、集合作業場の火災受信機内基板を新品に取替え、正常に動作することを確認したことから、８月７日１０時１２分、通常状態に復旧した。
なお、復旧までの間は、監視カメラやパトロールによる監視を強化し、火災のないことを確認した。
また、本事象によるプラントへの影響および周辺環境への放射能の影響はなかった。
（添付資料－１）

1

６．事象の時系列
８月５日
１７時頃
１７：０８

１７：１５
１７：２０
１８：０１
１８：０４
２０：２０
２０：２８
８月 ６日
１３：４５
１８：３０
８月 ７日
１０：０２
１０：１２

伊方発電所近傍で断続的に落雷あり
系統ショック３号機中央制御室 複合ＧＲ型受信盤３号 附属建屋受信機異常
信号発信
詳細：多目的作業場、総合排水処理装置建屋
３号機総合排水処理装置建屋 現地火災なし
多目的作業場 現地火災なし
多目的作業場 受信機内ヒューズ断を確認後、ヒューズ取替えを実施し復旧
３号機総合排水処理装置 受信機盤内ヒューズ断を確認後、ヒューズ取替えを実施したが、集合作業場の火災信号が継続
集合作業場火報について、原因不明のため詳細点検を実施すると判断
集合作業場火報について調査開始
集合作業場
集合作業場

受信機受信機

基板取替え作業開始
基板取替え作業終了

集合作業場
集合作業場

受信機
受信機

機能確認試験開始
機能確認試験終了（通常状態に復旧）

７．調査結果(１) 現地調査
３号機総合排水処理建屋の火災受信機内のヒューズ切れが確認されたことから、当該ヒューズを取替えしたが、集合作業場の火災信号が継続していたため、調査を行った結果、総合排水処理建屋の火災受信機へ信号を送っている集合作業場の火災受信機が故障していることを確認した。
その後、集合作業場の火災受信機内基板を新品に取替え、正常に動作することを確認したことから、通常状態に復旧した。
（２）工場詳細調査
取替を行った火災受信機内の３つの基板（①制御回路基板※１、②ディスプレイ基板※２、③故障警報基板※３）をメーカの工場に送付し詳細調査を実施した。
（添付資料－２）※１ 制御回路基板：火災信号を制御する基板※２ ディスプレイ基板 ：画面表示・スイッチ操作を制御する基板※３ 故障警報基板：火災受信機の異常信号を制御する基板

2

ａ．外観点検
外観点検の結果は、①制御回路基板でＤ４０７(ダイオード ※４ )部品（以下「Ｄ４０７」という）の外装部が部分欠損し破損していることを確認した。
なお、②ディスプレイ基板および③故障警報基板については、外観上の異常は認められなかった。
ｂ．再現性確認
当該基板を受信機に組込み再現性確認を行ったところ、火災を伝える火災信号が発信した状態のままで、火災信号を遮断するスイッチを操作してもスイッチが利かない状態となった。また、故障を伝える異常信号が発信できない状態となっており、現地と同様の異常が再現した。
ｃ．詳細確認
該当基板を詳細確認したところ、①制御回路基板は、外観点検で確認したＤ４０７の破損に加え、火災信号のリレー ※５ を動作させるＩＣ１２２部品（以下「ＩＣ１２２」という）が故障していた。また、③故障警報基板は、異常信号を発するリレーを動作させるＩＣ１０３部品（以下「ＩＣ１０３」という）が故障していることが判明した。なお、②ディスプレイ基板は、正常であった。
（添付資料－３）※４ ダイオード※５ リレー：電流の変化によって生じる、電流と逆向きの起電力を吸収する部品：電気的信号によって，電気回路を開閉する装置

ｄ．調査結果によるメーカの考察
落雷の影響による大きな電流または高い電圧で当該基板部品の故障に至ったと考えられる。
（３）保守状況の調査
当該火災受信機は、平成２５年３月に取替えを実施している。なお、消防法に基づき、６ヶ月ごとに法定点検を実施しており、至近の平成２６年２月における点検では、異常は認められなかった。
（４）過去の類似事象の調査
平成１１年１２月の安全協定確認書改訂以降では、平成２０年８月に３号機総合排水処理装置建屋火災報知機監視設備と平成２５年７月に１，２号機火災受信機盤において落雷による中継器※６の故障２件が発生しているが、本事象のような火災受信機基板の故障は、発生していないことを確認した。
※６ 中継器：建屋の火災受信機盤と別建屋の火災受信機盤を接続する装置。建屋から建屋に伝送する信号をアナログからデジタルに変換するために設置。

3

（５）事象発生時の気象状況
３号機中央制御室火災受信機盤に信号が発信した８月５日１７時０８分当時は、伊方発電所近辺で落雷が多発していた。
（添付資料－４）（６）事象発生原因に係る考察①制御回路基板のＤ４０７の破損やＩＣ１２２の故障ならびに③故障警報基板のＩＣ１０３が故障した原因としては、当該基板に大きな電流または高い電圧が印加※７されたものと推定されるが、当該火災受信機には電源以外の電気入力は無いことから、外部から印加されたものと考えられる。大きな電流又は高い電圧が印加される要因としては、事象発生当時の気象状況より、落雷による雷サージ※８が考えられる。
なお、発電所構内には、避雷針を設置しており、雷サージによる諸設備の異常発生防止に努めている。
※７ 印加※８ 雷サージ：電気回路に電源や別の回路から電流や電圧を与えること。
：落雷後瞬間的あるいは断続的に、電圧や電流が異常に上昇する現象（７）他の火災受信機への影響について事象発生時に他にも火災受信機の異常を示す信号が発信していたが、ヒューズ交換を行うことで復旧した。

８．推定原因本事象発生時は、伊方発電所付近で落雷が多発しており、集合作業場の屋外信号線より雷サージが侵入し、火災受信機内の当該基板に組込まれたＤ４０７（許容電流：１００ｍＡ）の仕様を超える大きな電流とリレーを動作させるＩＣ１２２およびＩＣ１０３（許容電圧：５０Ｖ）の仕様を超える高い電圧が印加され故障に至ったと推定される。
（添付資料－３）

９．対策（１）当該基板の取替えを行い、正常に動作することを確認し、通常状態に復旧した。
（２）これまでと同様に定期的な点検（法定点検）を適切に実施するとともに、予測のつかない自然現象による一過性の落雷に対しては、万一の故障に備え、速やかな対応を行うため火災受信機基板の予備品を常備する。
なお、万一故障した場合には、予備品と速やかに取替を行うため、夜間・休日を問わず関係会社およびメーカに連絡が取れる体制を整えると共に、復旧までの間は、監視カメラやパトロールによる監視を強化し、火災のないことを確認する。
以4

上

添付

資料

添付資料－１

伊方発電所

集合作業場 火災受信機 信号概略図

添付資料－２

伊方発電所

集合作業場 火災受信機 取替基板写真

添付資料－３

伊方発電所

集合作業場 火災受信機 基板故障箇所概要図

添付資料－４

当時（H26.8.5）の伊方発電所近辺における落雷状況

2

添付資料-１

伊方発電所 集合作業場 火災受信機 信号概略図

３号機中央制御室
火災受信盤

総合排水処理建屋
火災受信機

感知器

集合作業場
火災受信機

当該箇所
感知器

添付資料－２

伊方発電所

集合作業場 火災受信機 取替基板写真③①◆取替した基板名称① 制御回路基板② ディスプレイ基板③ 故障警報基板②

添付資料－３

伊方発電所①制御回路基板

集合作業場 火災受信機 基板故障箇所概要図

故障箇所

約32cm

【集合作業場屋内】【屋約19cm

火災受信機

外】

落雷

①制御回路基板

雷サージ（想定経路）
リレー

屋外信号線破損

故障

ＩＣ１２２故障

Ｄ４０７破損③故障警報基板③故障警報基板

故障箇所

約14cm

約 3.5cmリレー

故障

基板故障箇所概要図

ＩＣ１０３故障

添付資料－４

当時（H26.8.5）の伊方発電所近辺における落雷状況【凡例】●：１７時００分～１７時３０分の間に発生した落雷
出典：(株)STNet 「雷情報提供サービス」 より