［原因と対策の報告の公表文（様式２）］

伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策の報告について（令和５年 11 月分ほか）
Ｒ６.６.10
原子力安全対策推進監
電話番号 089-912-2352
１

四国電力株式会社から、伊方発電所で令和５年 11 月ほかに発生した３件の設備の異常に係る原因と対策の報告がありましたので、お知らせします。

［報告書の概要］
県の公表
区分
Ｂ

異常事項

発生年月日

原因

対策

出 力 領 域 中 性 ５ .11.22
伊 方 発 電 所 ３ 号 機 は 通 常 運 転 中 の と (1) 当 該 増 幅 器 に つ い て は 、 予 備 品
子束計器の不ころ、出力領域中性子束を計測する回との取替えを実施した。
具合路の４チャンネルのうち１チャンネル（３号機）（ 以 下 「 当 該 チ ャ ン ネ ル 」 と い う 。 ） (2) 炉 外 核 計 装 盤 で ４ 定 検 （ 約 ６について、中央制御室に設置している年）毎の取替えを計画している
指示計の表示に不具合があることかヒューズについて、念のため、ら、点検が必要であると保修員が判断
次 回 の 伊 方 発 電 所 ３ 号 機 第 17 回した。
定期事業者検査（令和６年７月
その後、点検のため当該チャンネル開始予定）において取替えを実を 隔 離 し た こ と か ら 、 11 月 22 日 15 時施する。
２分、伊方発電所原子炉施設保安規定に 定 め る 運 転 上 の 制 限 か ら 逸 脱 し た 。 (3) 金 属 疲 労 に よ る 断 線 の リ ス ク を
その後の点検により、当該チャンネ低減させるため、取替え作業にルの炉外核計装盤の絶縁増幅器（以下おける機器破損のリスク等も総「当該増幅器」という。）に不具合が合的に判断し、炉外核計装盤であることを確認したため、当該増幅器４定検（約６年）毎の取替えをを予備品に取り替え、当該チャンネル計画しているヒューズについての指示計の表示が正常になったことをは、交換周期を現状の４定検
確 認 し た こ と か ら 、 同 日 16 時 30 分 に（約６年）毎から３定検（約４運転上の制限の逸脱から復帰し、通常年）毎に短縮するように見直し状態に復旧した。
を実施した。
なお、本事象によるプラントへの影
響及び周辺環境への放射能の影響はなかった。
その後の詳細な調査の結果、当該増幅器のヒューズ口金部において、設置環境等による複合的な要因でエレメントに金属疲労が発生し、エレメントが引張応力に耐えることができず断線が発生した事象であると推定した。

県の公表
区分ＣＣ

異常事項

発生年月日

原因

事象①５ .11.28
エタノールアミン排水処理装置の電解槽供給ポンプ出口逆止弁における異物の確認（３号機）

対策

事象①(1) 電 解 槽 供 給 ポ ン プ の マ ウ ス リ ン
伊方発電所３号機は、通常運転中のグ材質について、自己潤滑性にところ、エタノールアミン（ＥＴＡ）優れる（自身の摩擦係数が小さ排水処理装置の電解槽供給ポンプＡい ） 充 て ん 剤 入 PTFE（ フ ッ 素 系（以下「当該ポンプ」という。）の出樹脂）へ変更するとともに、ラ口逆止弁に異物があることを保修員がイナーリング（マウスリングと確認した。
摺動する部品）の材質についてこのため、当該ポンプの分解点検をも 、 過 去 に 充 て ん 剤 入 PTFE の マ実施したところ、異物は当該ポンプかウスリングとの組み合わせで使ら脱落した部品（マウスリング）の一用実績がある高純度アルミナセ部であることを確認し、その後の点検ラミックスへ変更した。
・調査において、脱落した部品は全て事象②６ .２ .６ 回 収 し た 。
(2) 電 解 槽 供 給 ポ ン プ へ の 気 体 の 混エタノールア
なお、電解槽供給ポンプは２台入を低減するため、排水貯槽Ａ
ミン排水処理（Ａ、Ｂ）設置しており、調査のため内部の吸込管端部にある下向き装置の電解槽電解槽供給ポンプＢの分解点検を実施
Ｌ字配管を取り外した。
供給ポンプのしたところ、当該ポンプから脱落した不具合
同 じ 部 品 の 取 付 け 状 態 に ず れ 等 が あ る (3) 当 面 は 電 解 槽 供 給 ポ ン プ を ２ か（３号機）ことを確認した。
月運転する毎に点検を行い、マ
その後、電解槽供給ポンプの各部品ウスリングの摩耗進展状況なを取り替え、運転状態に問題がないこ
ど、運転に伴うポンプ構成部品とを確認し、通常状態に復旧した。の劣化進展状況のデータ拡充を図り、段階的に点検期間を延ばしながら適切な点検周期を設定
事象②する。
伊方発電所３号機は、通常運転中のと こ ろ 、 Ｅ Ｔ Ａ 排 水 処 理 装 置 の 当 該 ポ (4) 類 似 機 器 の う ち 構 造 及 び 構 成 部
ンプの機能に異常があることを保修員品の材質が電解槽供給ポンプとが確認した。
同じ電解液ポンプ（２台）につこのため、当該ポンプの分解点検をいて、念のため、マウスリング実施したところ、事象①と同様、当該の材質を自己潤滑性に優れる充ポンプのマウスリングが一部欠損してて ん 剤 入 PTFE へ 変 更 す る と と もいることを確認した。に、ライナーリングの材質を高
また、ＥＴＡ排水処理装置の配管内純度アルミナセラミックスへ変を確認し、当該ポンプのマウスリング更する。の欠損部分を全て回収した。
その後の調査の結果、マウスリング(5) 製 造 中 止 や 不 具 合 に 対 す る 是 正の材質が電解槽供給ポンプの運転に適処置として機器や部品の仕様をしていない可能性があることを確認し変更する場合は、変更箇所の使たため、電解槽供給ポンプ２台（Ａ・用環境や系統の運転状態等を十Ｂ）について、マウスリングおよびマ分に考慮した影響検討を行い、ウスリングとの摺動部品であるライナ
仕様変更による不具合の発生をーリングの材質を変更し取り替えると防止する旨を、ノウハウや教訓
ともに、各ポンプの試運転を実施し、をまとめた資料に整理し、関係運転状態に問題がないことを確認した者へ周知した。
ことから、通常状態に復旧した。

これらの事象によるプラントへの影
響及び周辺環境への放射能の影響はなかった。
（次ページにつづく）

県の公表
区分

異常事項

発生年月日

原因

対策

その後の詳細な調査の結果、ＥＴＡを含む排水を電解処理する際に発生する気体が運転中の電解槽供給ポンプ内へ 混 入 す る こ と に よ り 、 材 質 が SiC（シリコンカーバイト）であったマウ
スリングとライナーリングの摺動面の潤滑不良が発生していた。
その状態で運転を継続することにより、マウスリングとライナーリングの摺動面に荒れが生じて摩擦抵抗が上がり、インペラユニットの回転方向に荷重（力）がかかることでマウスリングの固定部のツメが破損するとともに、インペラユニットの揺動によるスラスト方向の衝撃でマウスリングが脱落し、破損に至ったものと推定した。
マウスリングとライナーリングの摺動面の潤滑不良は、過去の不具合への対策の一環でマウスリングとライナー
リ ン グ の 材 質 が SiC に 変 更 さ れ て い た
ことにより発生したものと推定した。

※以下５件については、現在、四国電力株式会社において調査中であり、「伊方原子力発電所異常時 通 報 連 絡 公 表 要 領 」 に基 づ き 、 原 因 と 対 策 の 報告 書 を 受 理 後 、 来 月 以 降に 公 表 し ま す 。
・伊方３号機 非常用ガスタービン発電機燃料油貯油槽Ａの配管フランジ部からの油漏れ（令和5 年 7 月 27 日 発 生 ）・ 伊 方 ２ 号 機 燃 料 取 替用 水 タ ン ク ポ ン プ 出 口 ライ ン 弁 か ら の ほ う 酸 水 の漏 え い （ 令 和 6 年 3 月14 日 発 生 ）・ 伊 方 発 電 所 低 レ ベ ル放 射 性 廃 棄 物 搬 出 検 査 装置 の 不 具 合 （ 令 和 6 年 4 月 1 日 発 生 ）・ 伊 方 発 電 所 雑 固 体 焼却 設 備 の 排 ガ ス ブ ロ ア の不 具 合 （ 令 和 6 年 4 月 17 日 発 生 ）・伊方発電所における地震の観測（第２段湿分分離加熱器ドレンタンク３Ａ１の水位計測器の不具 合 （ ３ 号 機 ） ） （ 令和 6 年 4 月 17 日 発 生 ）２

県としては、伊方発電所に職員を派遣し、対策が適切に実施されていることを確認しています。