別添資料－１

伊方発電所
コンテナ式ホールボディカウンタの発電機用燃料タンクからの油の漏えいについて

平成２７年１１月
四国電力株式会社

１．件名伊方発電所 コンテナ式ホールボディカウンタの発電機用燃料タンクからの油の漏えいについて
２．事象発生の日時
平成２７年６月２３日１６時５０分頃
３．事象発生の設備
伊方発電所 コンテナ式ホールボディカウンタ
４．事象発生時の運転状況
１号機 第２８回定期検査中
２号機 第２３回定期検査中
３号機 第１３回定期検査中
５．事象発生の状況
伊方発電所１号機、２号機、３号機は定期検査中のところ、平成２７年６月２３日
１６時５０分頃、ＥＬ．８４ｍに保管しているコンテナ式ホールボディカウンタ＊１の下部に油が漏えいしていることを保修員が確認した。
その後、発電機用燃料タンク＊２を新品に取替えおよび発電機用燃料タンクと給油口配管の接続方法の変更を実施し、燃料油を給油し、接続部から燃料油が漏えいしていないことを確認し、１０月２８日９時３０分、通常状態に復旧した。
なお、復旧までの間、コンテナ式ホールボディカウンタから油漏れしていないことを確認している。
本事象によるプラントへの影響および周辺環境への放射能の影響はなかった。
（添付資料－１）＊１ ホールボディカウンタは、放射線業務従事者の内部被ばく測定のための測定器であり、コンテナ式ホールボディカウンタは、緊急時に移動して使用できるようホールボディカウンタをコンテナに搭載したものである。
＊２ 電源の供給できない場所でコンテナ式ホールボディカウンタを稼働するために発電機を備えているもので、既製品の燃料タンクでは容量が少ないため燃料タンクを増設（既製品の燃料タンクは封鎖）して使用している。
６．事象の時系列
６月２３日
１６時５０分頃 コンテナ式ホールボディカウンタの下部に油が漏えいしていることを確認
１７時１０分
漏えいしている油のふき取りを開始
１９時４０分
発電機用燃料タンクの燃料油抜き取りを開始
２１時５０分
燃料油抜き取りおよび油のふき取り終了
６月２４日
発電機用燃料タンクの漏えい箇所調査実施し、発電機用燃料タ
ンクの胴板と側板の下面接合部に油のにじみを確認
６月２６日
発電機用燃料タンクをコンテナから取外しを実施

1

６月２９日～８月２５日
１０月２７日
１０月２８日９時３０分

確認試験を実施
燃料タンクの取替を実施
燃料タンクから燃料油の漏えいがないことを確認し、復旧

７．調査結果（１）現地調査
ａ．事象発生時の状況調査
コンテナ式ホールボディカウンタの下部から油が漏えいしていることを保修員が確認したため、コンテナ式ホールボディカウンタの状況を調査したところ、コンテナ式ホールボディカウンタの発電機室内に設置している発電機用燃料タンクから油が漏えいしていることを確認した。
ｂ．コンテナ式ホールボディカウンタ点検
事象発生時の状況から、発電機用燃料タンクからの燃料油漏れの可能性が考えられるため、発電機用燃料タンクの点検を実施することとした。
（ａ）状態確認コンテナ式ホールボディカウンタの状況を確認し、発電機用燃料タンクから燃料油が漏えいしていることを確認した。
（ｂ）発電機用燃料タンク点検
発電機用燃料タンクを取外し、気密試験＊３、接合部＊４の超音波探傷試験＊５、燃料油注入による漏えい確認＊６、接合部のカラーチェック＊７および接合部浸透探傷検査＊８を実施したところ、発電機用燃料タンク単体での漏えいは確認できず、発電機用燃料タンクと給油口配管を接続しての気密試験および燃料油注入による漏えい確認において、発電機用燃料タンクと給油口配管を接続する耐油ホースの接続部から漏えいすることを確認した。給油時に、給油配管に給油ノズルが接触し、給油口配管に引張力が加わったと考えられる。また、発電機運転時に、発電機本体のディーゼルエンジンの振動が発電機用燃料タンクおよび給油口配管に伝わったと考えられる。
＊３ 発電機用タンクの内部を空気により加圧し、水を張った水槽に沈め、気泡発生の有無を確認する試験法。
＊４ 重ねあわせた部材を上下電極で挟み込み、電極を回転させながら溶接電流を流す抵抗溶接（シーム溶接）で、部材が溶接電流による接触抵抗熱により分子拡散し接合される。
＊５ パルス発信器の探触子からパルス信号を発信し、反射するエコーを確認する非破壊検査法＊６ 発電機用燃料タンクに燃料油を注入し、燃料油の漏えいの有無を確認＊７ タンク内部に浸透液を注入し、溶接部からタンク外へ浸透液が通過することを確認する。
＊８ 浸透探傷検査：接合部を切断し、表面に浸透液を塗布し、毛細管現象により浮き出る模様を観察する。
（添付資料－２，３）

2

（２）保守状況の調査
ａ．コンテナ式ホールボディカウンタ点検
コンテナ式ホールボディカウンタの保守は、月間点検＊９、半期点検＊１０、定期点検＊１１を実施しており、点検において異常はなかった。
＊９＊10
＊11
＊12

外観・動作点検（１回／月）
外観・動作点検、線源チェック（１回／６月）
外観・動作点検、総合機能試験（線源校正含む）（１回／サイクル＊１２）
１号機の定期検査（または特別な保全計画に基づく点検）開始日から次回定期検査（または次回の特別な保全計画に基づく点検）開始日の前日までの期間

ｂ．給油
至近では、平成２７年６月４日に発電機用燃料タンクに給油＊１３したが、燃料油の漏えいは確認されなかった。
＊13 発電機の使用状況により、不定期に給油を実施している。
８．類似箇所の調査
他の発電機の燃料タンクは、すべて、燃料タンクに給油口が溶接されている既製品を使用しており、コンテナ式ホールボディカウンタと同様に燃料タンクに給油口をホースで接続しているものはなかった。
９．推定原因発電機用燃料タンクへの給油時に、給油ノズルが給油口配管に接触した時の引張力、および、発電機運転時の振動によりホースバンドが徐々に緩んだことが原因でタンクと耐油ホースに隙間が生じ、燃料油が漏えいしたものと推定される。
１０．対策（１）発電機用燃料タンクを新品と交換するとともに、発電機用燃料タンクと給油口配管の接続方法を、ホースバンドで耐油ホースを固定する方法から、フレキシブル配管をフランジで接続する方法に変更した。
（２）コンテナ式ホールボディカウンタ点検時に、発電機用燃料タンクからの油の漏えいがないことを確認するとともに、フレキシブル配管のフランジ部の確認を行い、必要により増し締めを行う。
以上

3

添付資料
添付資料－１ コンテナ式ホールボディカウンタ 油漏えい状況
添付資料－２ 発電機用燃料タンクの漏えい確認試験結果
添付資料－３ 発電機用燃料タンクの取替状況

4

添付資料－１（１／４）
コンテナ式ホールボディカウンタ 油漏えい状況
コンテナ式ホールボディカウンタ外観

コンテナ式ホールボディカウンタ概略図

5

添付資料－１（２／４）
コンテナ式ホールボディカウンタ 油漏えい状況
油漏えい箇所（コンテナ式ホールボディ外）

漏えい箇所

6

添付付資料－１（３／４）
コンテナ
ナ式ホールルボディカウ
ウンタ 油漏漏えい状況
況コンテ
テナ式ホーールボディカ
カウンタ発電電機室内

油
油のにじみみ発生個所

油のにじじみ発生個所
所

7

添付資料－１（４／４）
コンテナ式ホールボディカウンタ 油漏えい状況
発電機用燃料タンク本体

発電機用燃料タンク（給油口配管取付状態）

耐油ホース

ホースバンド8

添付付資料－２（１／８）
発電電機用燃料タタンクの漏えい確認試
試験結果
①気密試
試験
発電機
機用燃料タンク本体（大気圧＋440kPa）

発
発電機用燃料料タンク（給給油口取付付状態）（大大気圧＋10kkPa）

タンクと給油口配配管の接続部部から気泡が発生

9

添付資料－２（２／８）
発電機用燃料タンクの漏えい確認試験結果②接合部の超音波探傷試験

鋼板厚(1.6mm)2 枚分の 0~3.2mmに有意な信号が現れていない。

タンク内

タンク外

探傷箇所
（接合部）

10

添付資料－２（３／８）
発電機用燃料タンクの漏えい確認試験結果③燃料油注入による漏えい確認
発電機用燃料タンク本体

発電機用燃料タンク（給油口配管取付状態）

11添付資料－２（４／８）
発電機用燃料タンクの漏えい確認試験結果③燃料油注入による漏えい確認
ホースバンドを緩めた直後

漏えい箇所

油漏えい痕

ホースバンドを緩めた約２時間後

油漏えい痕

12

添付資料－２（５／８）
発電機用燃料タンクの漏えい確認試験結果③燃料油注入による漏えい確認
ホースバンドを緩めた翌日のタンク下部

油漏えい痕

・結果：タンク本体からの漏えいは認められなかったが、給油口配管を耐油ホースで接続しているホースバンドを緩めるとタンク本体と耐油ホースの接続部から漏えいが認められた。

13

添付資料－２（６／８）
発電機用燃料タンクの漏えい確認試験結果④接合部のカラーチェック
タンク内面（タンク内に浸透液注入）

タンク外面（タンク外面現像液塗布）

・結果：タンク内部から外部への漏えいは認められなかった。

14

添付資料－２（７／８）
発電機用燃料タンクの漏えい確認試験結果⑤浸透探傷検査
タンク切断箇所（垂直方向 16 カ所）

接合部

15

添付資料－２（８／８）
発電機用燃料タンクの漏えい確認試験結果⑤浸透探傷検査
タンク切断箇所（水平方向全面）

接合部

・結果：接合不良は認められなかった。

16

添付資料－３（１／３）
発電機用燃料タンクの取替状況（製作段階）
発電機用燃料タンク（給油口取付状態）

給油口接続部（拡大）17

添付付資料－３（２／３）
用燃料タンク
クの取替状況
況
発電機用（設置段段階）
発電機用用燃料タン
ンク取付状態態（発電機室室内正面）

発電電機用燃料タンク
タ

発電機用用燃料タン
ンク取付状態態（発電機室室内背面）

給給油口配管

発電機用用燃料タンンク

18

添付資料－３（３／３）
発電機用燃料タンクの取替状況（設置段階）
給油口取付状態

フレキシブル配管フランジ接続状態

19