令和６年１月報告書（案）東北電力株式会社 女川原子力発電所
令和５年度（第３四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に係る基本検査）（案）

令和６年１月実用炉監視部門
専門検査部門令和６年１月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 2
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 2４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 2
別添１ 確認資料
１ 日常検査 ....................................................................................................................................... 別添 1-1
２ チーム検査 ..................................................................................................................................... 別添 1-9

令和６年１月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：東北電力株式会社（２）事業所名：女川原子力発電所（３）検査期間：令和５年 10 月１日～令和５年 12 月 31 日
（４）検査実施者：女川原子力規制事務所
川ノ上 浩文米倉 英晃
河田 拓也
福島第二原子力規制事務所
久光 仁
原子力規制部検査グループ実用炉監視部門
小野 達也
原子力規制部検査グループ専門検査部門
渋谷 徹
種市 隆人
宇野 正登
津田 光伸
永井 正雄
今瀬 正博
平沢 淳
江頭 豊
吉村 直樹
大江 勇人
堀間 智
関 雅之
長澤 弘忠
岡村 博
坂本 千明
検査補助者：女川原子力規制事務所
河村 浩史
門間 博文
岩見 和彦
原子力規制部検査グループ検査監督総括課
伊藤 豊治
原子力規制部検査グループ専門検査部門
末永 憲吾
阿部 康彦

1

令和６年１月報告書（案）２．運転等の状況
号機

電気出力（万 kW）

１号機

52.4

廃止措置中（使用済燃料プールに使用済燃料を貯蔵中）

２号機

82.5

停止中

３号機

82.5

停止中

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定した。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。
ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第３四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項等
検査指摘事項等なし
３．２ 検査継続案件
検査継続案件なし
４．検査内容４．１ 日常検査（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）２号機 主蒸気隔離弁機能検査【検査未了】
２）２号機 燃料集合体外観検査【検査未了】
３）１号機 原子炉建屋クレーン機能検査
４）２号機 原子炉建屋クレーン機能検査（２）BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象
１）２号機 原子炉補機冷却水熱交換器のヒートシンク性能【検査未了】（３）BM0100 設計管理2

令和６年１月報告書（案）

検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）女川原子力発電所溢水防止壁設置工事（４）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）２号機 中性子検出器の取替作業【検査未了】
２）２号機 チャンネルボックス取付工事【検査未了】
３）２号機 タービン建屋地下２階で発生した油漏れ事象への対応状況（５）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）２号機 非常用ガス処理系手動起動試験
２）３号機 非常用ディーゼル発電機手動起動試験（Ｂ系）及び燃料油等確認試験
３）３号機 中央制御室再循環送風機手動起動試験（Ｂ系）（６）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）３号機 非常用ディーゼル発電機手動起動試験（Ｂ系）及び燃料油等確認試験
２）３号機 中央制御室再循環送風機手動起動試験（Ｂ系）（７）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）３号機 非常用ディーゼル発電機手動起動試験（Ｂ系）及び燃料油等確認試験
２）３号機 中央制御室再循環送風機手動起動試験（Ｂ系）（８）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）２号機 火災防護対策工事（耐火ラッピング工事（電線管））
２）２号機 火災防護対策工事（耐火ラッピング工事（電動弁））
３）２号機 火災防護対策工事（耐火ラッピング工事（トレイ））3令和６年１月報告書（案）

検査項目 年次検査
検査対象１）2023 年度 第６回防火対策委員会
２）第２回化学消防自動車放水訓練（９）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）２号機 屋外配管凍結防止用電気加熱装置等の使用状況（10）BE0060 重大事故等対応要員の能力維持
検査項目 重大事故等発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練
検査対象
１）小型船舶操作訓練（力量付与）
２）可搬型モニタリングポストの設置訓練（力量付与）
３）非常用ディーゼル発電機閉塞防止訓練（力量付与）
４）地下水位低下設備訓練（力量付与）
検査項目 大規模損壊発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練
検査対象
１）発電所対策本部指揮者等による指揮命令系統教育訓練（力量付与）【検査未了】（11）BE0100 津波防護
検査項目 津波防護
検査対象
１）女川原子力発電所 第２号機 津波監視設備設置工事（12）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）高放射性固体廃棄物のサイトバンカ建屋への移送作業（13）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）サイトバンカ建屋における高放射性固体廃棄物の管理状況

4令和６年１月報告書（案）４．２チーム検査（１）BM0010 使用前事業者検査に対する監督
検査項目 使用前事業者検査（変更工事）
検査対象
１）２号機 新規制基準への適合性に係る工事【検査未了】
２）２号機 新規制施行で新たに技術基準への適合性が求められる溶接部【検査未了】
３）２号機 火災防護対策におけるウォークダウン及び火災感知器バックフィット【検査未了】（２）BO1070 運転員能力
検査項目 運転責任者認定試験の適切性
検査対象
１）令和５年度第２回 運転責任者認定試験（３）BE0080 重大事故等対応訓練のシナリオ評価
検査項目 重大事故等発生時に係る訓練
検査対象
１）成立性の確認訓練（２号炉主体）【検査未了】
検査項目 大規模損壊発生時に係る訓練
検査対象
１）技術的能力の確認訓練（２号炉主体）【検査未了】

5令和６年１月報告書（案）別添１ 確認資料
１ 日常検査（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）２号機 主蒸気隔離弁機能検査【検査未了】
資料名
・定期事業者検査総括要領書（原８－１－品検２（女川））・東北電力株式会社 女川原子力発電所第２号機 第 11 保全サイクル定期事業者
検査要領書 検査名 主蒸気隔離弁機能検査（Ｏ２－011）
２）２号機 燃料集合体外観検査【検査未了】
資料名
・定期事業者検査総括要領書（原８－１－品検２（女川））・東北電力株式会社 女川原子力発電所第２号機 第 11 保全サイクル定期事業者
検査要領書 検査名 燃料集合体外観検査（Ｏ２－002）
３）１号機 原子炉建屋クレーン機能検査
資料名・定期事業者検査総括要領書（原８－１－品検２（女川））・東北電力株式会社 女川原子力発電所第１号機 第２回定期事業者検査（廃止措置段階）要領書 検査名 原子炉建屋クレーン機能検査（Ｏ１－903）
・東北電力株式会社 女川原子力発電所第１号機 第２回定期事業者検査（廃止措置段階）成績書 検査名 原子炉建屋クレーン機能検査（Ｏ１－903）
４）２号機 原子炉建屋クレーン機能検査
資料名・定期事業者検査総括要領書（原８－１－品検２（女川））・東北電力株式会社 女川原子力発電所第２号機 第 11 保全サイクル定期事業者
検査要領書 検査名 原子炉建屋クレーン機能検査（Ｏ２－122)
・東北電力株式会社 女川原子力発電所第２号機 第 11 保全サイクル定期事業者
検査成績書 検査名：原子炉建屋クレーン機能検査（Ｏ２－122)（２）BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象
１）２号機 原子炉補機冷却水熱交換器のヒートシンク性能【検査未了】
資料名・保修業務実施要領書（原７－５－保保１（女川））・女川原子力発電所 第２号機点検計画（第 11 保全サイクル）（原子炉補機冷却水

別添 1-1

令和６年１月報告書（案）系）
・東北電力株式会社 女川原子力発電所第２号機 第 11 保全サイクル定期事業者
検査要領書 検査名 原子炉補機冷却水系容器検査（Ｏ２－133－１）
・女川原子力発電所 第２号機工事要領書 第５回長期停止期間点検修繕（機械）
原子炉補機冷却水熱交換器渦流探傷検査（承認日：2022 年 11 月２日）
・女川原子力発電所 第２号機工事報告書 第５回長期停止期間点検修繕（機械）
原子炉補機冷却水熱交換器渦流探傷検査（承認日：2023 年２月 22 日）
・女川原子力発電所 第２号機工事要領書 原子炉補機冷却水熱交換器伝熱管修繕工事（承認日：2021 年 11 月 16 日）
・女川原子力発電所 第２号機工事報告書 原子炉補機冷却水熱交換器伝熱管修繕工事（承認日：2022 年２月 15 日）（３）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）女川原子力発電所溢水防止壁設置工事
資料名
・女川原子力発電所溢水防止壁設置に係る詳細設計アウトプット（令和２年３月４日
報告）
・女川原子力発電所溢水防止壁詳細設計工事（その３）２号放水立坑防潮壁 詳細
設計計算書
・女川原子力発電所溢水防止壁詳細設計工事（その３）２号放水立坑防潮壁 岩盤
パラメータばらつき検討計算書
・女川原子力発電所溢水防止壁詳細設計工事（その３）２号放水立坑防潮壁 設計
図（４）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）２号機 中性子検出器の取替作業【検査未了】
資料名
・作業管理要領書（機械）（原７－５－保原１（女川））・女川原子力発電所 第２号機 工事要領書 起動出力領域モニタ検出器修繕工事のうちＳＲＮＭ取替（承認日 2023 年 11 月 22 日）
・女川原子力発電所 第２号機 工事要領書 局部出力領域モニタ検出器修繕工事のうちＬＰＲＭ取替（承認日 2023 年 11 月 22 日）
・使用前事業者検査（施設）（燃料体）実施要領書（原８－１－品検４（女川））

別添 1-2

令和６年１月報告書（案）・東北電力株式会社 女川原子力発電所第２号機 発電用原子炉に燃料体を挿入する前の時期に係る使用前事業者検査（施設）要領書 設備名 計装装置 原子炉
非常停止信号（常設） 検査名 二号使用前事業者検査（Ｏ２－11Ｃ－２－0019）
２）２号機 チャンネルボックス取付工事【検査未了】
資料名
・作業管理要領書（機械）（原７－５－保原１（女川））・女川原子力発電所 第２号機 工事要領書 チャンネルボックス取付工事（Ａ工事）（承認日 2023 年 11 月 28 日）
・女川原子力発電所 第２号機 工事要領書 チャンネルボックス取付工事（Ｂ工事）（承認日 2023 年 11 月 30 日）
３）２号機 タービン建屋地下２階で発生した油漏れ事象への対応状況
資料名・お知らせ 第１報、第２報及び第３報（最終報）東北電力株式会社女川原子力発電所 2023 年 10 月 28 日
・女川原子力発電所２号機タービン建屋における油漏れについて 東北電力株式会社
2023 年 10 月 30 日
・保全通知概要 件名：Ｏ２＿ＲＦＰ－Ｔ（Ａ）第二軸受付近からの油漏れ（５）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）２号機 非常用ガス処理系手動起動試験
資料名・女川原子力発電所２号機 機器配置図集 原子炉建屋機器配置図 ２階 ＯＰ
22500
・女川原子力発電所２号機 配管計装線図集 非常用ガス処理系配管計装線図兼
配管系統図
・女川原子力発電所２号機 第 10 編 定期試験手順書
・女川原子力発電所２号機 設備概要
・定期試験記録 女川２号機 非常用ガス処理系手動起動試験（令和５年 12 月５日）
２）３号機 非常用ディーゼル発電機手動起動試験（Ｂ系）及び燃料油等確認試験
資料名・女川原子力発電所３号機 機器配置図集 原子炉建屋機器配置図 １階 ＯＰ
15000
・女川原子力発電所３号機 配管計装線図集 非常用ディーゼル発電設備 潤滑油
系 配管計装図兼配管系統図
・女川原子力発電所３号機 第 10 編 定期試験手順書

別添 1-3令和６年１月報告書（案）・女川原子力発電所３号機 設備概要
・定期試験記録 女川３号機 非常用ディーゼル発電機手動起動試験（Ｂ系）及び燃
料油等確認試験（令和５年 10 月 25 日）
３）３号機 中央制御室再循環送風機手動起動試験（Ｂ系）
資料名
・女川原子力発電所３号機 機器配置図集 原子炉建屋機器配置図 ２階 ＯＰ
22500
・女川原子力発電所３号機 配管計装線図集 中央制御室換気空調系 ダクト配管
計装線図
・女川原子力発電所３号機 第 10 編 定期試験手順書
・女川原子力発電所３号機 設備概要
・定期試験記録 女川３号機 中央制御室再循環送風機手動起動試験（Ｂ系）（令和５年 10 月 18 日）（６）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）３号機 非常用ディーゼル発電機手動起動試験（Ｂ系）及び燃料油等確認試験
資料名・女川原子力発電所３号機 機器配置図集 原子炉建屋機器配置図 １階 ＯＰ
15000
・女川原子力発電所３号機 配管計装線図集 非常用ディーゼル発電設備 潤滑油
系 配管計装図兼配管系統図
・女川原子力発電所３号機 第 10 編 定期試験手順書
・女川原子力発電所３号機 設備概要
・定期試験記録 女川３号機 非常用ディーゼル発電機手動起動試験（Ｂ系）及び燃
料油等確認試験（令和５年 10 月 25 日）
２）３号機 中央制御室再循環送風機手動起動試験（Ｂ系）
資料名
・女川原子力発電所３号機 機器配置図集 原子炉建屋機器配置図 ２階 ＯＰ
22500
・女川原子力発電所３号機 配管計装線図集 中央制御室換気空調系 ダクト配管
計装線図
・女川原子力発電所３号機 第 10 編 定期試験手順書
・女川原子力発電所３号機 設備概要
・定期試験記録 女川３号機 中央制御室再循環送風機手動起動試験（Ｂ系）（令和５年 10 月 18 日）

別添 1-4令和６年１月報告書（案）（７）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）３号機 非常用ディーゼル発電機手動起動試験（Ｂ系）及び燃料油等確認試験
資料名・女川原子力発電所３号機 機器配置図集 原子炉建屋機器配置図 １階 ＯＰ
15000
・女川原子力発電所３号機 配管計装線図集 非常用ディーゼル発電設備 潤滑油
系 配管計装図兼配管系統図
・女川原子力発電所３号機 第 10 編 定期試験手順書
・女川原子力発電所３号機 設備概要
・定期試験記録 女川３号機 非常用ディーゼル発電機手動起動試験（Ｂ系）及び燃
料油等確認試験（令和５年 10 月 25 日）
２）３号機 中央制御室再循環送風機手動起動試験（Ｂ系）
資料名
・女川原子力発電所３号機 機器配置図集 原子炉建屋機器配置図 ２階 ＯＰ
22500
・女川原子力発電所３号機 配管計装線図集 中央制御室換気空調系 ダクト配管
計装線図
・女川原子力発電所３号機 第 10 編 定期試験手順書
・女川原子力発電所３号機 設備概要
・定期試験記録 女川３号機 中央制御室再循環送風機手動起動試験（Ｂ系）（令和５年 10 月 18 日）（８）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）２号機 火災防護対策工事（耐火ラッピング工事（電線管））
資料名
・工事件名：電線管耐火ラッピング設置工事 基本施工図 2023 年７月 31 日
２）２号機 火災防護対策工事（耐火ラッピング工事（電動弁））
資料名
・工事件名：Ｏ－２火災防護 電動弁駆動部３時間耐火 Ｏ－２ 電動弁駆動部３時間耐火 耐火材組立図 2023 年８月 17 日
３）２号機 火災防護対策工事（耐火ラッピング工事（トレイ））
資料名

別添 1-5令和６年１月報告書（案）・工事件名：ケーブルトレイ消火設備設置工事 ケーブルトレイ消火設備概要図 2023
年６月 16 日
検査項目 年次検査
検査対象１）2023 年度 第６回防火対策委員会
資料名・女川２号機消火水タンク増設（消火水タンク制御盤の新設）に伴う既設消火ポンプ制御盤への回路割込み工事概要および安全対策について
・新旧比較表＿女川原子力発電所防火管理要領書
２）第２回化学消防自動車放水訓練
資料名・消防訓練計画書 2023 年 10 月 26 日
（９）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）２号機 屋外配管凍結防止用電気加熱装置等の使用状況
資料名
・女川原子力発電所第２号機 発電所補助設備運転手順書
・女川原子力発電所非常災害対策実施要領書（10）BE0060 重大事故等対応要員の能力維持
検査項目 重大事故等発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練
検査対象
１）小型船舶操作訓練（力量付与）
資料名
・重大事故等対応要領書（原７－６－技防６（女川））・重大事故等対策要員に対する重大事故等および大規模損壊対応に係る教育・訓練
要領書（原６－１－技防１（女川））・海上モニタリング訓練（机上教育資料）
２）可搬型モニタリングポストの設置訓練（力量付与）
資料名
・重大事故等対応要領書（原７－６－技防６（女川））・重大事故等対策要員に対する重大事故等および大規模損壊対応に係る教育・訓練
要領書（原６－１－技防１（女川））・可搬型モニタリングポスト操作訓練

別添 1-6令和６年１月報告書（案）３）非常用ディーゼル発電機閉塞防止訓練（力量付与）
資料名
・重大事故等対応要領書（原７－６－技防６（女川））・重大事故等対策要員に対する重大事故等および大規模損壊対応に係る教育・訓練
要領書（原６－１－技防１（女川））・非常用ディーゼル発電機閉塞防止訓練（机上教育資料）
４）地下水位低下設備訓練（力量付与）
資料名
・重大事故等対応要領書（原７－６－技防６（女川））・重大事故等対策要員に対する重大事故等および大規模損壊対応に係る教育・訓練
要領書（原６－１－技防１（女川））・地下水位低下設備可搬ポンプユニット操作訓練（机上教育資料）
検査項目 大規模損壊発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練
検査対象
１）発電所対策本部指揮者等による指揮命令系統教育訓練（力量付与）【検査未了】
資料名
・重大事故等対応要領書（原７－６－技防６（女川））・重大事故等対策要員に対する重大事故等および大規模損壊対応に係る教育・訓練
要領書（原６－１－技防１（女川））・発電所対策本部指揮者等による指揮命令系統教育訓練（机上教育資料）（11）BE0100 津波防護
検査項目 津波防護
検査対象
１）女川原子力発電所 第２号機 津波監視設備設置工事
資料名・使用前事業者検査（施設）（燃料体）実施要領書（原８－１－品検４（女川））・東北電力株式会社 女川原子力発電所第２号機 発電用原子炉に燃料体を挿入する前の時期に係る使用前事業者検査（施設）要領書 設備名 浸水防護施設の基
本設計方針 検査名 二号使用前事業者検査（Ｏ２－２－1251－２）
・東北電力株式会社 女川原子力発電所第２号機 発電用原子炉に燃料体を挿入する前の時期に係る使用前事業者検査（施設）成績書 設備名 浸水防護施設の基
本設計方針 検査名 二号使用前事業者検査（Ｏ２－２－1251－２）
・女川原子力発電所 第２号機 津波監視設備設置工事（Ⅰ期工事）津波監視カメラ
架台（原子炉建屋）配置図（2023.11.22）
・女川原子力発電所 第２号機 津波監視設備設置工事（Ⅰ期工事）津波監視カメラ

別添 1-7令和６年１月報告書（案）

架台（原子炉建屋）組立図（2023.11.22）
・女川原子力発電所 第２号機 津波監視設備設置工事（Ⅰ期工事）機器仕様書（2023.3.17）
・女川原子力発電所 第２号機 津波監視設備設置工事（Ⅰ期工事）津波監視設備
制御盤架台据付要領図（2023.7.13）
・女川原子力発電所 第２号機 津波監視設備設置工事（２期工事）防潮堤北側カメ
ラ機器配置・取付要領図（2023.9.25）
・女川原子力発電所 第２号機 津波監視設備設置工事（２期工事）ケーブル系統図（2023.11.15）（12）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）高放射性固体廃棄物のサイトバンカ建屋への移送作業
資料名・サイトバンカ高放射性固体廃棄物管理手順書 （原７－３－環輸２（女川））・高放射性固体廃棄物移送業務放射線管理記録（平成 30 年 12 月 14 日）
・サイトバンカ高放射性固体廃棄物管理月報（2023 年９月）
・放射性固体廃棄物保管状況確認結果（2023 年９月 22 日）
・使用済燃料プール高放射性固体廃棄物 運搬完了報告書 兼 貯蔵位置確認通知書（2020 年９月 30 日）
・女川原子力発電所 第２号機 標準要領書（点検件名：中性子検出器修繕工事のうち局部出力領域モニタ・起動領域モニタ取替）（承認日：平成 22 年 11 月 15 日）
・女川原子力発電所 第２号機 工事要領書（工事件名：中性子検出器修繕工事のうち局部出力領域モニタ・起動領域モニタ取替）（承認日：平成 22 年 11 月 15 日）
・女川原子力発電所 第２号機 工事報告書（名称：中性子検出器修繕工事のうち局部出力領域モニタ・起動領域モニタ取替）（承認日：平成 23 年５月 18 日）（13）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）サイトバンカ建屋における高放射性固体廃棄物の管理状況
資料名・サイトバンカ高放射性固体廃棄物管理手順書 （原７－３－環輸２（女川））・高放射性固体廃棄物移送業務放射線管理記録（平成 30 年 12 月 14 日）
・サイトバンカ高放射性固体廃棄物管理月報（2023 年９月）
・放射性固体廃棄物保管状況確認結果（2023 年９月 22 日）

別添 1-8令和６年１月報告書（案）・使用済燃料プール高放射性固体廃棄物 運搬完了報告書 兼 貯蔵位置確認通知書（2020 年９月 30 日）
２ チーム検査（１）BM0010 使用前事業者検査に対する監督
検査項目 使用前事業者検査（変更工事）
検査対象
１）２号機 新規制基準への適合性に係る工事【検査未了】
資料名・使用前事業者検査（施設）実施要領書及び成績書（Ｏ２－１－0202-2、0311、0317、0502、0702、0703、0704、0710、0715、0802、0804、0851－１、0951、1102、1151-2、1151-5、1151-9、1201、1251-1、1301、1401、1603、Ｏ２－２－0203、0204、0205、0307、0310、0314、0317、0321、0322、0705、0718、0721、0802、0803、0804、0805、0951、1103、1301、1609、Ｏ２－３－0204、0206、0302、0309、0313、0314、0315、
0320、0321、0322、0403、0408、0409、0604、0605、0701、0705、0707、0709、0711、
0713、0717、0718、1151-1、1151-4）
２）２号機 新規制施行で新たに技術基準への適合性が求められる溶接部【検査未了】
資料名
・溶接部の技術基準適合性確認要領書及び成績書（Ｏ２－溶－ＢＦ－１）
３）２号機 火災防護対策におけるウォークダウン及び火災感知器バックフィット【検査未了】
資料名
・工事計画審査資料 Ⅵ－１－１－７ 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書
・工事計画審査資料 補足－210－１ 発電用原子炉施設の火災防護に関する補足
説明資料
・緊急時対策建屋 避雷器設置 配置図面 図面番号Ｏ－ＴＳＣ－Ｅ－15～18
・緊急時対策建屋 自動火災報知設備 平面図 図書整理番号Ｕ43－3305－0951－00001、00002
・緊急用電気品建屋 避雷器設置 配置図面 図面番号 02－ＥＢ－Ｅ－07
・緊急用電気品建屋 自動火災報知設備 電気平面 図書整理番号Ｕ43－3305－
0751－00001（２）BO1070 運転員能力
検査項目 運転責任者認定試験の適切性
検査対象
１）令和５年度第２回 運転責任者認定試験
資料名

別添 1-9令和６年１月報告書（案）・令和５年度第２回 運転責任者筆記試験問題
・令和５年度第２回 運転責任者口答試験問題（運転員の統督に関すること）
・令和５年度第２回 運転実技試験結果及び同明細書・令和５年度第２回 運転責任者講習レポート課題
・令和５年度第２回 運転責任者試験結果（ＢＷＲ・ＰＷＲ）（３）BE0080 重大事故等対応訓練のシナリオ評価
検査項目 重大事故等発生時に係る訓練
検査対象
１）成立性の確認訓練（２号炉主体）【検査未了】
資料名・女川原子力発電所２号炉 成立性確認訓練（シーケンス訓練・大規模損壊訓練）の計画について（2023 年 12 月８日）
・女川原子力発電所２号機 現場シーケンス訓練 実施計画書（案）・女川原子力発電所２号機 概略系統図（主要機器の想定データ）【現場シーケンス訓練】
・２号機 中央制御室制御盤配置図、シミュレータ室制御盤配置図
・重大事故等対処要員 教育訓練実績管理表（机上教育・現場確認実績）
・ＳＡ教育訓練実績管理表（技能・ＭＣＲ成立性確認実績）
・ＳＡ教育訓練実績管理表（机上教育・現場確認実績）
・ＳＡ教育訓練実績管理表（理解度確認テスト実績）
・モックアップ設備と実際の現場状況
・女川原子力発電所２号機 現場シーケンス訓練 状況付与カード（案）検査項目 大規模損壊発生時に係る訓練
検査対象
１）技術的能力の確認訓練（２号炉主体）【検査未了】
資料名・女川原子力発電所２号炉 成立性確認訓練（シーケンス訓練・大規模損壊訓練）の計画について（2023 年 12 月８日）
・女川原子力発電所２号機 大規模損壊発生時の技術的能力の確認訓練 実施計
画書（案）・女川原子力発電所２号機 大規模損壊発生時の技術的能力の確認訓練 シナリオ（案）
・女川原子力発電所２号機 大規模損壊発生時の技術的能力の確認訓練 状況付
与カード（案）・女川原子力発電所２号機 概略系統図（主要機器の想定データ）【大規模損壊訓練】

別添 1-10