災害発生時における緊急対応に関する調査（平成２６年度分）
公益財団法人 山梨県下水道公社
釜無川浄化センター
１

目的
東日本大震災以降、県下水道室及び流域下水道事務所と合同で諸訓練を実施しており防災意識が高まっている状況である。
下水道施設の維持管理を担っている下水道公社においては、災害発生時における初動対応（緊急点検・緊急調査）及びその後の応急対応等を迅速に行うことが重要となる。
特に釜無川流域は処理区域も広く、場外施設（ポンプ場、マンホールポンプ、伏越設備、水管橋等）が多いことから、有事の際にはその対応に苦慮することが想定される。
本調査は平成２５年度から実施しており、平成２５年度は施設の状況、訓練等の実施状況及び緊急時の対応状況についての整理を行った。平成２６年度は「山梨県流域下水道地震対策マニュアル」に記載のない現場作業の具体的な進め方を「緊急時対応手順書」としてとりまとめることを目的とする。

２調査
災害時には、浄化センター、各ポンプ場及び各幹線管渠等の下水道施設が被災し、それらの機能が失われることが想定される。今年度の調査研究では、それらの施設のうち、特に迅速な対応が求められる場外設備（各ポンプ場及び各幹線管渠等）を対象に、場外設備の概要、場外設備の緊急点検及び緊急調査における巡回ルートの検討、場外設備までの到達可能時間の把握、ポンプ場の汚水揚水機能障害発生時の対応について、資機材の手配先の整理、対応依頼業者の整理及び管渠の汚水流下能力障害発生時の対応についてとりまとめた。
ここでは、主に場外設備の緊急点検及び緊急調査における巡回ルートの検討、場外設備までの到達可能時間の把握、ポンプ場の汚水揚水機能障害発生時の対応について示す。
（１）場外設備の緊急点検及び緊急調査における巡回ルートの検討①緊急配備
震度４以上の地震が流域構成市町村で観測された場合、配備体制をとる。震度別の対応については、山梨県流域下水道地震対策マニュアルによる。
今回の検討では大規模災害が発生した場合を想定し、全員配備とした。配備職員数は釜無川浄化センターに勤務している５名となる。配備にあたっては、職員及びその家族の安否が確認された上での参集になるが、５名全員が参集可能とし、うち技術職員４名は参集途上で目視により点検する。
②巡回ルートの検討参集した職員（公社職員及び運転管理等包括委託受託業者）による巡回ルートの検討を行った。巡回ルートを表１に示す。
表１班
第１班

第２班

施設名
釜無川２号幹線
釜無川３号幹線
釜無川７号幹線
釜無川８号幹線
釜無川９号幹線
釜無川 10 号幹線
韮崎第２ポンプ場
若草マンホールポンプ
滝沢川横断部水管橋
釜無川１号幹線
釜無川５号幹線
釜無川 11 号幹線
韮崎第１ポンプ場
韮崎第３ポンプ場
双葉ポンプ場
敷島ポンプ場
黒沢川横断部水管橋
貢川横断部水管橋
昭和町築地新居流量計

場外設備の巡回ルート（その１）
巡回ルート（概略）（※２） ①釜無川３号幹線（若草マンホールポンプ、滝沢川横断（※１、２） 部水管橋を含む）（※１） ②釜無川８号幹線（※１、２） ③釜無川７号幹線（※２） ④釜無川９号幹線⑤釜無川２号幹線（韮崎第２ポンプ場を含む）⑥釜無川 10 号幹線（※１、２） ①釜無川１号幹線（末端から釜無川６号幹線接続部まで、黒沢川横断部水管橋、昭和町築地新居流量計を含む）（※２） ②釜無川５号幹線（貢川横断部水管橋を含む）③敷島ポンプ場④釜無川 11 号幹線⑤双葉ポンプ場⑥韮崎第１ポンプ場（※２） ⑦韮崎第３ポンプ場

表１班
第３班

場外設備の巡回ルート（その２）

施設名

巡回ルート（概略）
釜無川１号幹線（※２） ①釜無川１号幹線（浄化センターから釜無川６号幹線接釜無川４号幹線（※２） 続部まで、坪川制水ゲート設備、若草町浅原流量計、釜無川６号幹線（※２） 釜無川横過トンネル右岸・横断部・左岸、田富町布施
田富ポンプ場
流量計を含む）
玉穂マンホールポンプ（※２） ②田富ポンプ場
玉穂第２マンホールポンプ（※２） ③釜無川４号幹線（玉穂第２・玉穂マンホールポンプ、釜無川横過トンネル横断部
山王川横断部水管橋を含む）
釜無川横過トンネル（右岸）④釜無川６号幹線（田富町布施流量計、逆流防止ゲート
釜無川横過トンネル（左岸）（※２） 設備（鎌田川左岸）を含む）
若草町浅原流量計
田富町布施流量計（１号幹線）
田富町布施流量計（６号幹線）
昭和町築地新居流量計
坪川制水ゲート設備
山王川横断部水管橋
第４班 富士川１号幹線（※１） ①富士川１号幹線（増穂町長沢流量計、増穂町青柳流量
富士川２号幹線（※１） 計、旧利根川制水ゲート、戸川横断部水管橋を含む）
富士川３号幹線（※１） ②鰍沢ポンプ場
市川大門ポンプ場③市川大門ポンプ場
鰍沢ポンプ場④富士川３号幹線（市川三郷第２・市川三郷マンホール
市川三郷マンホールポンプ（※１） ポンプを含む）
市川三郷第２マンホールポンプ（※１） ⑤富士川２号幹線（富士川横断部水管橋、東川伏越、制三珠マンホールポンプ
水ゲート設備（芦川右岸・左岸）、三珠マンホールポ
旧利根川制水ゲート設備
ンプを含む）
戸川横断部水管橋
増穂町長沢流量計
増穂町青柳流量計東川伏越
富士川横断部水管橋
制水ゲート設備（芦川右岸・左岸）
注）※１ 一部が第一次緊急輸送路に敷設※２ 一部が第二次緊急輸送路に敷設（２）場外設備までの到達可能時間の把握
場外設備における緊急点検に要する時間については半日以内を目標としているため、概ね３時間を想定した。場外設備の点検班毎の到達時間の概略（途中の幹線名は省略）を表２に示す。
表２

到達時間（概略）

班名
第１班

到達箇所・時間
滝沢川横断部水管橋（１５分）→若草 MP（１５分）→韮崎第２Ｐ（１時間５分）→釜無川２号幹線末端（１時間１５分）→釜無川２号幹線の最下流端（釜無川１号幹線接続部）（１時間５０分）
第２班
貢川横断部水管橋（４０分）→敷島Ｐ（４０分）→双葉Ｐ（１時間１０分）→韮崎第１Ｐ（１時間１５分）→黒沢川横断部水管橋（１時間２０分）→韮崎第３Ｐ（１時間２０分）→釜無川１号幹線末端（１時間３０分）
第３班
釜無川横過トンネル（右岸）（１５分）→釜無川横過トンネル（左岸）（２０分）→田富Ｐ（３０分）→山王川横断部水管橋（３５分）→玉穂 MP（３５分）→玉穂第２ MP（４０分）→釜無川６号幹線末端（１時間５分）
第４班
戸川横断部水管橋（１０分）→鰍沢Ｐ（１５分）→富士川横断部水管橋（２５分）→市川大門Ｐ（３０分）→市川三郷 MP（３５分）→市川三郷第２ MP（４０分）→三珠 MP（５０分）→富士川２号幹線末端（５５分）※Ｐはポンプ場、MP はマンホールポンプの略※到達時間は平日の日中における走行時間で、５分単位で表示（３）ポンプ場の汚水揚水機能障害発生時の対応について①停電時の対応
受電停電が長時間（概ね１時間以上）に及ぶ場合を想定し、非常用発電機による運転可能時間について整理した。
燃料が無くなって運転が停止する前に燃料を補給する必要があるが、補給が不可能な場合
または発電機が故障で運転不能の場合は管渠内貯留をすることになる。また、マンホールポンプ施設には非常用発電機が常備されていないため、非常用発電機を現地に運搬して給電するまでの間についても管渠内貯留する必要がある。
管渠内貯留が可能な時間（概略）を表３に示す。管渠内貯留時間はポンプ井の容量及び管渠の延長から算出した。管渠内貯留可能時間を計算するにあたっては、ポンプ場への流入下水量の現在値として流入下水量が多めの平成２６年９月上旬の水量の平均値を使用し、管渠内貯留箇所は流域下水道管渠のみで公共下水道管渠は含めていない。
なお、貯留時間に幅があるのは、ポンプ場に流入する量は時間により変化するため、貯留開始時間帯毎に貯留量が変わるためである。

表３
ポンプ場名
韮崎第１ポンプ場
韮崎第２ポンプ場
韮崎第３ポンプ場
双葉ポンプ場
敷島ポンプ場
田富ポンプ場
市川大門ポンプ場
鰍沢ポンプ場
若草ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ
玉穂ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ
玉穂第２ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ
三珠ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ市川三郷ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ市川三郷第２ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ管渠内貯留時間（概略）

管渠内貯留時間（hr）
0〜20〜40〜2
1〜40〜12〜512 〜 1515 〜 210〜22〜701〜40〜20〜30〜4

備考

貯留式ポンプ場

非常時にはバイパス管による自然流下で対応可能

上流の市川三郷第２マンホールポンプを止めた場合の時間②汚水ポンプ故障等機器故障による汚水揚水不可の場合の対応
汚水ポンプ本体や制御装置の故障により揚水が不可能になった場合、機器の復旧までの間は管内貯留をする必要があるが、管内貯留時間内に復旧出来ない場合はポンプ場に貯留された汚水を水中ポンプを使用して下流側に送水、または運搬する必要がある。運搬は業者に依頼した吸引車で行う。ポンプ場からの送水と汚水運搬についてまとめたものを表４、表５に示す。なお、揚水に必要な水中ポンプと発電機は浄化センターに常備されているものを運搬するが、浄化センターの発電機で対応できない箇所はレンタル品を使用する。
表４
ポンプ場名

送水の概要

送水の可否

必要水中必要な吸引
送水先
ポンプ
発電機
箇所
ﾏﾝﾎｰﾙ
（kW）
（kVA）
韮崎第１ポンプ場☓−−−−
韮崎第２ポンプ場☓−−−−
韮崎第３ポンプ場○
7.537 ﾎﾟﾝﾌﾟ井釜 1 № 130
双葉ポンプ場☓−−−−
敷島ポンプ場☓−−−−
田富ポンプ場☓−−−−
市川大門ポンプ場☓−−−−
鰍沢ポンプ場☓−−−−
若草ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ○
7.5 × 2 台
37 ﾎﾟﾝﾌﾟ井釜 3 № 45
玉穂ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ○
7.5 × 2 台
37 ﾎﾟﾝﾌﾟ井釜 4 № 33
玉穂第２ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ○
7.537 ﾎﾟﾝﾌﾟ井釜 4 № 69
三珠ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ○
7.537 ﾎﾟﾝﾌﾟ井富 2 № 39
市川三郷ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ○
3.717 ﾎﾟﾝﾌﾟ井富3№2
市川三郷第２ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ○
3.717 ﾎﾟﾝﾌﾟ井富 3 № 10
※送水先は、圧送管出口マンホール、送水延長はポンプ場と圧送管出口マンホール間の距離※ 1 バイパス水路あり

表５
ポンプ場名

汚水運搬の可否

送水延長（m）−−200−−−−−
246
237
11304
647
1,079

汚水運搬の概要

吸引箇所

運搬先

運搬距離
（概略）
（m）
韮崎第１ポンプ場○
釜 1 № 126
釜 1 № 125
231
韮崎第２ポンプ場○
釜 2 № 113
釜 2 № 109493
韮崎第３ポンプ場○
ﾎﾟﾝﾌﾟ井釜 1 № 130200
双葉ポンプ場○
ﾎﾟﾝﾌﾟ井釜 1 № 77
1,453 ※１
敷島ポンプ場○流入渠
釜 1 № 56601
田富ポンプ場○流入渠
釜 1 № 24743
市川大門ポンプ場
○
流入渠
富2№6
1,011
鰍沢ポンプ場○
ﾎﾟﾝﾌﾟ井富 1 № 38537
若草ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ○ﾎﾟﾝﾌﾟ井釜 3 № 45246
玉穂ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ○ﾎﾟﾝﾌﾟ井釜 4 № 33237
玉穂第２ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ○ﾎﾟﾝﾌﾟ井釜 4 № 69
11 ※２
三珠ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ○ﾎﾟﾝﾌﾟ井富 2 № 39304
市川三郷ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ○ﾎﾟﾝﾌﾟ井富3№2647
市川三郷第２ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ○ﾎﾟﾝﾌﾟ井富 3 № 101,079※運搬距離は、概略としてマンホール間（またはポンプ場とマンホール間）延長を記載※１ 比較的近くにある韮崎第２ポンプ場（釜無川２号幹線）への運搬も可能※２ バイパス水路あり

備考

備考

※1

ポンプ場（マンホールポンプを含む）の揚水機能障害発生時の対応について、管渠内貯留時間、非常用発電機による運転可能時間、水中ポンプによる送水及び汚水運搬の概略を整理したものを表６に示す。
表６

緊急時の対応についての整理

ポンプ場名
韮崎第１ポンプ場

管渠内貯留時間（hr）
0〜2韮崎第２ポンプ場

0〜4

韮崎第３ポンプ場

0〜2

双葉ポンプ場

1〜4敷島ポンプ場

0〜1

田富ポンプ場

2〜5

市川大門ポンプ場

12 〜 15

鰍沢ポンプ場15 〜 21

停電時

整理内容
ポンプ等故障時

備考
停電・故障時非常用発電機によ 吸引車使用
吸引車使用
る給電（常時８時間以上の給電が可能）
センター保有水中 レンタル発電機及ポンプ設置による びセンター保有水
送水又は吸引車使 中ポンプ設置によ用る送水又は吸引車
使用
吸引車使用
吸引車使用

※２
レンタル発電機使用

若草
0〜2
センター保有水中 レンタル発電機及マンホールポンプ
ポンプ設置による びセンター保有水
玉穂
2〜7
送水又は吸引車使 中ポンプ設置によマンホールポンプ
用
る送水又は吸引車
玉穂第２0
※１
使用
マンホールポンプ三珠
1〜4
レンタル発電機使
マンホールポンプ
用
市川三郷
0〜2
※１
センター保有発電
マンホールポンプ
0〜3機及び水中ポンプ
市川三郷第２0〜4設置による送水又
マンホールポンプは吸引車使用※１ センター保有非常用発電機による給電（７時間以上の給電が可能（H27.3.31 現在））
※２ 管渠内貯留時間は比較的長い※３ 貯留式ポンプ場のため管渠内貯留時間は長い※４ 上流の市川三郷第２マンホールポンプを止めた場合の時間

３※３

バイパス水路あり※４

まとめ・課題・調査結果を基に、緊急時対応手順書としてとりまとめた。
・緊急配備については全員配備が可能の場合を想定したが、災害内容によっては配備人数が大幅に減少することが考えられるため、公社職員及び運転管理等包括委託受託業者の配備に応じた緊急点検について整理しておく必要がある。
・マンホールポンプの一部に浄化センターで保有する発電機では対応できない箇所があるため発電機の迅速な手配が求められるが、大規模で広域的な災害が発生した場合は、燃料も含め手配が不可能または大幅に遅れることが予想される。また、広域的な災害でなくても、複数箇所で同時に災害が発生した場合も同様なことが予想される。
・マンホールを利用しての送水は、現場の状況により使用できないこともあるため、代替箇所を検討しておく必要がある。
・今回の調査研究では場外設備の緊急対応として主に設置数が多いポンプ場をとりまとめたが、流域下水道幹線管渠における災害対応も同様に対応する必要がある。