PTXシリーズ

定格絶縁電圧AC DC600V
定格通電電流175A～240A【特長】●ＰＴＸシリーズは、受電側（一次側）から送電側（二次側）への分岐専用端子台● 銅バーを使用しての分岐と比べ省力化・省スペース化が可能● レール取付式、直取付式の２種類ご用意【一般仕様】
標準使用状態
保存温度
温度上昇
絶縁抵抗
商用周波耐電圧準拠規格【材質】
周囲温度 －25℃～+60℃（氷結又は、結露しないこと）
相対湿度 45～85％－40℃～+105℃（氷結又は、結露しないこと）
導電金具の温度上昇値35℃以下
各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上（DC500Vメガにて）2500V/1分間
JIS C 8201-7-1
NECA C 2811
（旧JIS C 2811）

本体
導電板
端子ネジ
側板
カバー
記名板

変性PPE
（黒） UL94V-0
黄銅（Niメッキ）
鉄（Znメッキ 三価クロメート）
変性PPE（黒） UL94V-0
PC（透明） UL94V-0
PVC（白）

特長
PTX-100

【定格】
定格･仕様

入力
（一次）
側

定格通電電流60㎟－175A

定格絶縁電圧端子ネジ

AC DC600V

締付トルク
質量1 / pcs.

合計：最大175A

M8×22.5L
六角ナット

M6×12L±丸座金付ネジM5×10L（2個）±丸座金付ネジ

6.0～ 9.0N・m（JIS C 8201-7-1）
8.9～10.8N・m（JIS C 2805）

2.5～3.7N･m

2.0～3.0N･m

22㎟－ 94A
38㎟－132A
60㎟－175A

接続可能電線及び最大電流

出力
（二次）
側

販売単位

8㎟－50A
14㎟－70A
22㎟－94A

3.5㎟－30A
5.5㎟－40A
8㎟－50A

約130g
6PTX-225

【定格】
定格･仕様

入力
（一次）
側

定格通電電流100㎟－240A

定格絶縁電圧AC DC600V

出力
（二次）
側
合計：最大240A

M10×30L
六角ナット

M8×16L±六角ボルト

接続可能電線及び最大電流60㎟－175A
100㎟－240A

22㎟－ 94A
38㎟－132A

締付トルク10.0～14.7N・m（JIS C 8201-7-1）
18.0～23.0N・m（JIS C 2805）

3.5㎟－30A
5.5㎟－40A
8㎟－50A

6.0～9.0N･m

2.0～3.0N･m

端子ネジ

質量1 / pcs.
販売単位

約227g
6M5×10L（2個）±丸座金付ネジ

PTXシリーズ

PTXL-100-□P【一般仕様】
入力（一次）
側
22㎟－94A
38㎟－132A
60㎟－175A

電線サイズ/定格通電電流
定格絶縁電圧
端子ネジ

出力
（二次）
側(合計：175A MAX)
8㎟－50A
3.5㎟－30A
14㎟－70A
5.5㎟－40A
22㎟－94A
8㎟－50A

M8×22.5L六角ナット
6.0～ 9.0N・m（JIS C 8201-7-1）
8.9～10.8N・m（JIS C 2805）

締付トルクAC DC600V
M6×12L ±丸座金付ネジ M5×10L（2個）±丸座金付ネジ
2.5～3.7N･m

2.0～3.0N･m

レール式 組端子台〈組立完成品〉【注文形式】

PTXL-100-□P

適合圧着端子
入力側

極数

出力側
上段

2
極数P
端子台全長Ｌ 67（販売単位：1）

中間板
側板
カバー

標準価格981円
販売単位：1PTX-1E
CA-83

【寸法図】

3456789101197 127 157 187 217 247 277 307 337

レール全長A 120 140 180 200 240 260 300 320 360 380【構成部品】
PTX-100【寸法表】※レール寸法はP464参照

記名板
レール止め金具

AM-10
DAV4HDV-2

下段

取付ピッチB 110 130 170 190 230 250 290 310 350 370
極数P121314151617181920

端子台全長Ｌ 367 397 427 457 487 517 547 577 607

レール全長A 420 440 480 500 540 560 600 620 660
取付ピッチB 410 430 470 490 530 550 590 610 650

PTXシリーズ

PTXK-100-□P【一般仕様】
入力（一次）
側
22㎟－94A
38㎟－132A
60㎟－175A

電線サイズ/定格通電電流
定格絶縁電圧端子ネジ
締付トルク

M8×22.5L六角ナット
6.0～ 9.0N・m（JIS C 8201-7-1）
8.9～10.8N・m（JIS C 2805）

出力（二次）
側(合計：175A MAX)
8㎟－50A
3.5㎟－30A
14㎟－70A
5.5㎟－40A
22㎟－94A
8㎟－50AAC DC600V
M6×12L ±丸座金付ネジ M5×10L（2個）±丸座金付ネジ
2.5～3.7N･m

2.0～3.0N･m

直取付式 組端子台〈組立完成品〉【注文形式】

適合圧着端子PTXK-100-□P

入力側

極数

出力側
上段

（販売単位：1）【構成部品】
中間板
側板
カバー

PTX-100
PTX-1E
CA-83

【寸法図】

下段

記名板
固定金具

AM-10
PTX-K1【寸法表】
極数P2346

端子台全長Ｌ 105 135 165 225
取付ピッチB89 119 149 209

PTXL-225-□P【一般仕様】
入力（一次）
側60㎟－175A
100㎟－240A

電線サイズ/定格通電電流
定格絶縁電圧端子ネジ

M10×30L六角ナット
10.0～14.7N・m（JIS C 8201-7-1）
18.0～23.0N・m（JIS C 2805）

締付トルク

出力
（二次）
側
（合計：240A MAX）
3.5㎟－30A
22㎟－ 94A
5.5㎟－40A
38㎟－132A
8㎟－50AAC DC600V
M8×16L ±六角ボルト

M5×10L（2個）±丸座金付ネジ

6.0～9.0N･m

2.0～3.0N･m

レール式 組端子台〈組立完成品〉【注文形式】

適合圧着端子PTXL-225-□P

入力側

極数

出力側
上段

23456789極数P
端子台全長Ｌ 78 113 148 183 218 253 288 323（販売単位：1）

レール全長A 120 160 200 220 260 300 340 360【構成部品】
中間板
側板
カバー

PTX-225標準価格1,670円
販売単位：1PTX-2E
CA-95

【寸法図】

【寸法表】※レール寸法はP464参照

記名板
レール止め金具

AM-10
DAV4HDV-2

下段

取付ピッチB 110 150 190 210 250 290 330 350
極数P101112131415

端子台全長Ｌ 358 393 428 463 498 533

レール全長A 400 440 480 500 540 580
取付ピッチB 390 430 470 490 530 570

PTXシリーズ

PTXK-225-□P【一般仕様】
入力（一次）
側60㎟－175A
100㎟－240A

電線サイズ/定格通電電流
定格絶縁電圧端子ネジ
締付トルク

M10×30L六角ナット
10.0～14.7N・m（JIS C 8201-7-1）
18.0～23.0N・m（JIS C 2805）

出力（二次）
側（合計：240A MAX）
3.5㎟－30A
22㎟－ 94A
5.5㎟－40A
38㎟－132A
8㎟－50AAC DC600V
M8×16L ±六角ボルト

M5×10L（2個）±丸座金付ネジ

6.0～9.0N･m

2.0～3.0N･m

直取付式 組端子台〈組立完成品〉【注文形式】

適合圧着端子PTXK-225-□P

入力側

極数

出力側
上段

（販売単位：1）【構成部品】
中間板
側板
カバー

PTX-225
PTX-2E
CA-95

【寸法図】

下段

記名板
固定金具

AM-10
PTX-K1

【寸法表】
極数P

2346

端子台全長Ｌ 116 151 186 256
取付ピッチB 100 135 170 240

PTX-Sシリーズ

定格絶縁電圧AC DC1000V
定格通電電流94A～240A【特長】● スタッド式端子台● レール取付式、直取付式の2種類をご用意● 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用【一般仕様】
標準使用状態
保存温度
温度上昇
絶縁抵抗
商用周波耐電圧準拠規格【材質】
周囲温度 －25℃～+60℃（氷結又は、結露しないこと）
相対湿度 45～85％－40℃～+105℃（氷結又は、結露しないこと）
導電金具の温度上昇値35℃以下
各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上（DC500Vメガにて）2500V/1分間
JIS C 8201-7-1
NECA C 2811
（旧JIS C 2811）

本体
導電板
端子ネジ
側板カバー
記名板

変性PPE
（黒） UL94V-0
黄銅（Niメッキ）
鉄（Znメッキ 三価クロメート）
変性PPE（黒） UL94V-0
PC（透明） UL94V-0
PVC（白）PTX-Sシリーズ

PTX-60S

M8 / 60㎟, 132A
適合アクセサリー【側板】（ABセット）PTX-1E【寸法図】

質量 約25g標準価格：132円（税抜）
販売単位：10セット【カバー】(1m)CA-83

質量 約141g

標準価格：1,586円（税抜）
販売単位：20個【記名板】（0.5t×10W×1200L）

AM-10

質量 約91g

標準価格：69円（税抜）
質量 約9g 販売単位：50本

販売価格 409円 / 個（税抜・販売単位：6）【レール】(1m)

DAV4-1000【一般仕様】
電線サイズ/定格通電電流
定格絶縁電圧
端子ネジ締付トルク

質量 約191g

22㎟－94A / 38㎟－132A / 60㎟－132A
AC DC1000V
M8×22.5L 六角ナット
6.0～9.0N・m(JIS C 8201-7-1) / 8.9～10.8N・m(JIS C 2805)

標準価格：957円（税抜）
販売単位：100本【止め金具】

HDV-2

質量 約20g

適合圧着端子

標準価格：91円（税抜）
販売単位：50個※詳細はP429参照

レール式 組端子台〈組立完成品〉【注文形式】

PTXL-60S-□P【寸法図】

極数（販売単位：1）【構成部品】
中間板
側板
カバー
記名板
レール止め金具

PTX-60S
PTX-1E
CA-83
AM-10DAV4HDV-2【寸法表】※レール寸法はP464参照
1極数P
端子台全長Ｌ 322357

82 107 132 157 182 207 232 257 282 307 332 357 382

取付ピッチB7090 110 150 170 190 210 250 270 290 310 350 370 390 410

極数P1617456789101112131415

レール全長A 80 100 120 160 180 200 220 260 280 300 320 360 380 400 420
181920端子台全長Ｌ 407 432 457 482 507

レール全長A 460 480 500 520 560
取付ピッチB 450 470 490 410 550

直取付式 組端子台〈組立完成品〉【注文形式】PTXK-60S-□P【寸法図】

極数（販売単位：1）

【寸法表】
極数P

端子台全長Ｌ
取付ピッチB

234695120145

19579104129179

PTX-Sシリーズ

PTX-100S

M8 / 60㎟, 175A
適合アクセサリー【側板】（ABセット）PTX-1E【寸法図】

質量 約25g

標準価格：132円（税抜）
販売単位：10セット【カバー】(1m)CA-83

質量 約141g

標準価格：1,586円（税抜）
販売単位：20個【記名板】（0.5t×10W×1200L）

AM-10

質量 約97g

標準価格：69円（税抜）
質量 約9g 販売単位：50本

販売価格 427円 / 個（税抜・販売単位：6）【レール】(1m)

DAV4-1000【一般仕様】
電線サイズ/定格通電電流
定格絶縁電圧
端子ネジ
締付トルク

質量 約191g

22㎟－94A / 38㎟－132A / 60㎟－175A
AC DC1000V
M8×22.5L 六角ナット
6.0～9.0N・m(JIS C 8201-7-1) / 8.9～10.8N・m(JIS C 2805)

標準価格：957円（税抜）
販売単位：100本【止め金具】

HDV-2

質量 約20g

適合圧着端子

標準価格：91円（税抜）
販売単位：50個※詳細はP429参照

レール式 組端子台〈組立完成品〉【注文形式】

PTXL-100S-□P【寸法図】

極数（販売単位：1）1
極数P
端子台全長Ｌ 37【構成部品】
中間板
側板
カバー
記名板
レール止め金具【寸法表】※レール寸法はP464参照

PTX-100S
PTX-1E
CA-83
AM-10DAV4HDV-2236797 127 157 187 217 247 277 307 337 367 397 427 457456789101112131415

レール全長A 80 120 140 180 200 240 260 300 320 360 380 420 440 480 500
取付ピッチB
極数P

70 110 130 170 190 230 250 290 310 350 370 410 430 470 490
1617181920

端子台全長Ｌ 487 517 547 577 607

レール全長A 540 560 600 620 660
取付ピッチB 530 550 590 610 650

直取付式 組端子台〈組立完成品〉【注文形式】PTXK-100S-□P【寸法図】

極数（販売単位：1）

【寸法表】
極数P

端子台全長Ｌ
取付ピッチB

2346105135165225

89119149

209

PTX-Sシリーズ

PTX-225S

M10 / 100㎟, 240A
適合アクセサリー【側板】（ABセット）PTX-2E【寸法図】

質量 約39g

標準価格：187円（税抜）
販売単位：10セット【カバー】(1m)CA-95

質量 約177g

標準価格：1,802円（税抜）
販売単位：20個【記名板】（0.5t×10W×1200L）

AM-10

質量 約189g

標準価格：69円（税抜）
質量 約9g 販売単位：50本

販売価格 1,137円 / 個（税抜・販売単位：6）【レール】(1m)

DAV4-1000【一般仕様】
質量 約191g

電線サイズ/定格通電電流60㎟－175A / 100㎟－240A
定格絶縁電圧AC DC1000V
端子ネジ
M10×30L 六角ナット
締付トルク10.0～14.7N・m(JIS C 8201-7-1) / 18.9～23.0N・m(JIS C 2805)

標準価格：957円（税抜）
販売単位：100本【止め金具】

HDV-2

質量 約20g

適合圧着端子

標準価格：91円（税抜）
販売単位：50個※詳細はP429参照

レール式 組端子台〈組立完成品〉【注文形式】

PTXL-225S-□P【寸法図】

極数（販売単位：1）【構成部品】
中間板
側板カバー
記名板
レール止め金具【寸法表】※レール寸法はP464参照
PTX-225S
PTX-2ECA-95AM-10DAV4HDV-21
極数P
端子台全長Ｌ 43

2345678910111213141578 113 148 183 218 253 288 323 358 393 428 463 498 533

レール全長A 80 120 160 200 220 260 300 340 360 400 440 480 500 540 580
取付ピッチB

70 110 150 190 210 250 290 330 350 390 430 470 490 530 570

直取付式 組端子台〈組立完成品〉【注文形式】PTXK-225S-□P【寸法図】

極数（販売単位：1）

【寸法表】
極数P

端子台全長Ｌ
取付ピッチB

2346116151186256100135

170

240