外壁を知り尽くした﹃ ノ ザ ワ ﹄だ か ら で き る
新型壁面緑化システム

©TOHO CO.,LTD.

アスロックグリーンウォールの特長
1. 優れた施工性

アスロックで培った多くの施 工 実 績を 元に開 発された壁面緑 化システムです。
施工性に優れており、安心してご採用いただけます。

2. 様々なデザイン用途に対応多種あるデザインパネルや、シャープな質感のフラットパネルと組み合わせてご採用いただくことで，様々なデザインバリエーションが実現できます。

3. 確かな環境性能

アスロックグリーンウォールは、緑の癒しを与えるだけでなく、壁面の温度や反射熱の低減を実現し、室内環境の改善とヒートアイランド現象の緩和に寄与します。

4. 充実のアフターフォロー
ノザワでは植栽のメンテナンス契約までお受けし、いつまでも美しい緑の壁を維持するお手伝いをしています。

©TOHO CO.,LTD.
物件名：新宿東宝ビル

外壁：アスロックグリーンウォール

所在地：東京都新宿区

アスロック 600、プライムライン

設

計：竹中工務店一級建築士事務所

レフスカイ、リブロック4施工：竹中工務店

現場塗装仕上げ植栽：テイカカズラ、ハツユキカズラ

灌水方法：系統別自動灌水、自動警報システム

レフスカイ
曲線と直線が奏でる優雅なリブデザインは、日射を天空に還す環境配慮の機能を備えています。

◀レフスカイミニ
リブ高さ 6mm

30°45°©TOHO CO.,LTD.

▲レフスカイリブ高さ 20mm

©TOHO CO.,LTD.

ホテルエントランス上部

2

『一体型』だから実現。軽量でスマートな壁面緑化

アスロックグリーンウォール
特 長『一体型』だからできる

1. 低コスト・高パフォーマンスの壁面緑化

4. 緑化重量の低減

従 来、緑 化支持に必要であった下地金物取り合いを省略することが でき、コスト 低 減、施 工 効 率化 、工 期 短 縮 が図れます。

従来のユニット式壁面緑化システムに比べ、緑化部分の重量を８０％軽減、建物重量の軽減が図れます。

2. 新壁面緑化システム

5. 植栽の蒸散効果による、省エネやヒートアイランド現象の抑制

壁 面と一 体化したことにより、壁 面緑 化を設 置するための下地 材やケースが 不 要で、壁面の下地 貫 通 がなく雨仕舞性能、施工性に優れています。

3. 外壁一体型壁面緑化

太陽光反射日射量の低減、土壌保水の蒸発散による大気冷却効果、植栽土壌の吸熱効果等によりヒートアイランド緩和や室内環境に対する改善が図れます。

押出成形セメント板「アスロック」の特性を活かした特殊
リブ 形 状に専用の植 栽ブロックを直 接 保 持させ、設 置後すぐに緑に覆われた壁面を創り出すことが可能で、デザイン性にも優れています。

概要図

縦張り工法

3横張り工法■灌水システム（縦張り）■灌水システム（横張り）

パネル上部（パネル間横目地）に灌水ホースを 通し、パネルリブ 間 の 植 栽 ブロック設 置 部分にドリッパー（一定 水 量供給弁）を設置することにより、水を無 駄なく最下部 植物へ供給します。

パネルリブ間の植栽ブロック設置部分毎に予め水供給用穴が開いた灌水ホースを通して水を供給します。ブロック全体に水が供給されるため、短時間の灌水が可能です。

システム概要

適用植栽例■形 状 及び寸 法

ハツユキカズラ

テイカカズラオウゴンテイカ

オオイタビ

ヘデラ類（黄色斑）

ヘデラ類（白斑）■専 用 植 栽ブロック
及び苗
03090

※ヘデラ類は設置面が北面・

製品番号

NL49056

厚さ60+40mm

働き巾600mm

長さ

最長 4,000mm

重量95kg/㎡

灌水時の想定重量22kg/㎡（アスロック除く）

北北東面に限ります。

ヘデラ類（緑葉）

温熱環境改善に対する効果
外 壁をアスロックグリーンウォールにすることで、反 射日射 量 の 低 減、植 栽・土 壌 の 蒸 発 散、吸 熱による大 気 冷 却効果により、ヒートアイランド現 象の緩和や室内の温 熱環境改善に寄 与します。

室内温熱環境改善に対する効果● 省エネ効果（外 壁面温 度の低下）
アスロックグリーンウォールと一般素地品の表面温度をサーモグラフィーで比較する※と、植栽の表面では19℃の差が出ます。アスロックグリーンウォールを外壁に使用することで、温熱環境改善が図れ、省エネ効果が期待できます。

日射

貫流熱の低減又は室内側から室外側へ熱移動※比較試験は8月に実施。

● 壁面の吸 熱効果
通 常 夏 場 で あ れ ば 、一 般 素 地 品 で は 、熱 は 室 内 側 に 移 動しま す が 、アスロックグリーン ウォールで は 、緑 化 と植 栽 土 壌 による 吸 熱 効 果によって 室 内 から室 外 へ の 熱 の 移 動 が 確 認 さ れて いま す。

ヒートアイランド緩和● 反 射日射量の低 減
アスロックグリーンウォールは、一 般 素 地 品と比 較して反 射日射 量を30 ％ 低 減 することが 確 認されています。反 射日射 量を 低 減 することで、地 表 面の 温 度 上 昇 を抑える事が でき、ヒートアイランド の 緩 和に寄 与します。

● 蒸発 散 効果
アスロックグリーンウォールは、蒸発散効果により壁面近傍の大気中の熱を吸熱し、大 気温度を下げる効果があります。又、通常のアスロック
素地品においては日射量の約半分の熱量を蓄熱し大 気中へ放出しておりましたが、アスロックグリーンウォールは、壁表面温度と外気温の差が小さく、壁面から放出される顕熱は殆ど無い事が確認されています。

反射日射量の低減

蒸発散による潜熱消費

吸熱
壁表面温度より外気温の方が高い
顕熱殆ど無しアスロックグリーンウォール※千葉大学・建材試験センターでの検証データによる。

4

施工例

5

物 件 名：大阪ガス岩崎南新 PR 拠点 hu+gMUSEUM（ハグミュージアム）

植

所 在 地：大阪市西区

灌水方法：系統別自動灌水、自動警報システム

設計：安井建築設計事務所

施工：竹中工務店

外

壁：アスロックグリーンウォール

栽：ヘデラ類、カズラ類、他 9 種混栽物 件 名：J&B 中央林間店

植所 在 地：神奈川県大和市

灌水方法：系統別自動灌水、自動警報システム

設計：創和アキテクト

施工：メガクリエイト

外壁：アスロックグリーンウォール

栽：ヘデラ類、ハツユキカズラ、オウゴンテイカ、混栽

物 件 名：JR 森ノ宮駅

植所 在 地：大阪市中央区

灌水方法：系統別自動灌水、自動警報システム

設

栽：ヘデラ類、ハツユキカズラ、オウゴンテイカ、混栽

計：ジェイアール西日本コンサルタンツ

施

工：大鉄工業外

壁：アスロックグリーンウォール
ランディル A 工場塗装仕上げ（カラーフロン）

物 件 名：元住吉メディカルプラザＤ

物 件 名：伊予銀行 東野支店

所 在 地：神奈川県川崎市

所 在 地：愛媛県松山市

設

計：YOMO PLANNING

設

計：鳳建築設計事務所

施

工：三ノ輪建設

施

工：安藤工業外

壁：アスロックグリーンウォール

外壁：アスロックグリーンウォール

植

栽：ハツユキカズラ、オウゴンテイカ、オオイタビ混栽

アスロック 600、ストライプライン 600、リブロック4
現場塗装仕上げ灌水方法：系統別自動灌水、自動警報システム
植栽：オオイタビ、ハツユキカズラ、オウゴンテイカ、混栽

灌水方法：系統別自動灌水、自動警報システム

6詳細図（縦張り）
上部
アルミ曲げ加工笠木（別途）シーリング（別途）層間ふさぎ（別途）潅水ホースφ17（横）
ドリッパー
20

アスロック
グリーンウォール
植栽
ブロック

シーリング（別途）L-50 50 6（通し）パネル長さ

埋込みプレート
＠900 （別途）

灌水ホース
防水保護板（別途）

ドリップ
チュープ

L-50 50 6
L＝100＠900
縦ガスケット（高性能ウレタンガスケット）
40 60
10075

中間部
縦ガスケット（高性能ウレタンガスケット）

アスロック
グリーンウォール

ロックウール養生（別途）

パネル長さ

内水切りプレート

硬質パッキング

シーリング

L-50 50 6（通し）潅水ホースφ17

L-50 50 6 L＝120＠600

ドリッパー

20

中間部

モルタル充填（別途）

パネル幅

RW充填

内水切りプレート

アスロックグリーンウォールZクリップ
4060100

植栽ブロック

35 40

シーリング

ドリッパー

60

パネル長さ

L-65 65 6（通し）
溝切り加工
※現場加工

植栽ブロックパネル幅40

潅水ホースφ17-100 50 5 7.5＠600（別途）10590

35 6 10 100

植栽ブロック
重量受け10

縦ガスケット（高性能ウレタンガスケット）

耐火被覆（別途）

L-50 50 6（通し）75

植栽ブロック部断面下部

内水切端部フタ付

コーナー部

シーリング（別途）

アスロック
グリーンウォール

L-50 50 6（通し）L-50 50 6 L＝120＠600

出隅用金物（別途）RW充填（別途）
10040

内水切りプレート

RW充填（別途）

20

60

10035

Z クリップ横ガスケット（高性能ウレタンガスケット）通し潅水ホースφ17100

25

縦ガスケット（高性能ウレタンガスケット）通し

10

パネル長さ

植栽ブロック

植栽ブロック

20

パネル幅

Zクリップ

縦ガスケット（高性能ウレタンガスケット）通し潅水ホースφ17L-50 50 6（通し）植栽ブロック
重量受け
外水切り（別途）シーリング（別途）

玉砂利（別途）7モルタル充填（別途）

パネル幅

25

L-50 50 6 L＝150＠600（別途）シーリング（別途）水抜きパイプφ10（SUS）
＠1800 程度 （別途）耐火被覆（別途）

アスロック
グリーンウォール

詳細図（横張り）
上部

植栽ブロック

アルミ曲げ加工笠木（別途）シーリング（別途）

アスロック
グリーンウォール

シーリング（別途）シーリング（別途）

シーリング

灌水ホース

L-50 50 6 L=120 @900

アスロック
グリーンウォール
パネル幅

埋込みプレート
＠900（別途）
Zクリップ

植栽ブロック

防水保護板（別途）潅水ホースφ8（横）硬質パッキング
L-50 50 6（通し）

40 60
100

縦ガスケット（高性能ウレタンガスケット）

75

中間部

中間部

鉄骨柱外面

パネル幅

シーリング

アスロック
グリーンウォール

潅水ホースφ17（縦）硬質パッキング

植栽ブロック20

パネル長さ

縦ガスケット（高性能ウレタンガスケット）

パネル長さ縦ガスケット（高性能ウレタンガスケット）

潅水ホースφ8（横） シーリング

Z クリップ（H＝15）

横ガスケット（高性能ウレタンガスケット）

重量受け 4.5t 23 40
2 段毎

RW充填

アスロックグリーンウォール

40

硬質パッキング

パネル幅

75

1060

100

シーリング

横ガスケット（高性能ウレタンガスケット）

潅水ホースφ8（横）L-50 50 6
L＝120＠900

L-50 50 6（通し）

40 60
100

下

重量受け 4.5t 23 40
2 段毎

Zクリップ

5075
1015部

コーナー部

シーリング（別途）
パネル長さ

植栽ブロック

Zクリップ
透水材
（別途）
シーリング
（別途）
水抜きパイプ（別途）
外水切（別途）
シーリング（別途）
玉砂利（別途）

高性能ウレタンガスケット（NS10）
L-50 50 6 L=100 @900
埋込みアングル
L-50 50 6
L=150 @900
（別途）
L-50 50 6（通し）出隅用金具（別途）RW充填（別途）
10015

硬質パッキング

内水切

RW充填（別途）Zクリップ
硬質パッキング
L-50 50 6（通し）パネル長さ

L-50 50 6（通し）潅水ホースφ8（横）10065 10

鉄骨柱外面

75

パネル幅

アスロックグリーンウォール

縦ガスケット（高性能ウレタンガスケット）

植栽ブロック

15縦ガスケット（高性能ウレタンガスケット）

75
1065

1540

潅水ホースφ8（横）

65

6040
アスロック
グリーンウォール

耐火被覆（別途）

L-50 50 6
L＝120＠900

モルタル充填
（別途）

耐火被覆（別途）8

性能アスロック基本性能
物性項目

植栽用土壌

性

曲 げ 強 度能備

17.6Ｎ/ ㎜ 2 以上考

ピートモス、ポリエステル繊維、土を混合し高圧養生し固化した植栽用基盤

心材

JIS A5441「曲げ強度試験」による

土壌部

材質

ECP 協会基準値
2.25×10 4Ｎ/ ㎜ 2
衝 撃 強 度 60㎜厚以上は、砂袋30㎏を2mから JIS A5441「衝撃試験」による落下させ、割れ・貫通き裂がない
ヤング係数

主成分：ピートモス・土（粘土）・ポリエステル繊維
不織布

外皮材

1.7g/m 3 以上

素 材 密 度
含水率8％以下

吸水率16％以下

JIS A5441「素材密度及び吸水率試験」
による

1/100 異常なし

層間変位性能寸

縦張り標準工法／横張り標準工法

耐火性能

幅 90× 厚 30×長さ 300mm法※別途長さ調節については現場にて適切なサイズにカット

参 考 重 量約1kg/ヶ（含水、植物込）※使用植物により重量が変わります植3 苗 /ブロック（標準 300mm ブロック）※その他は現場カット

物数

土壌性能

物性項目

認定番号

外壁（非耐力壁）
1 時間

複 合 耐 火備

物性項目

考規格

備

考

縦FP060NE-9035

横FP060NE-9036

柱FP060CN-9200 吹付けロックウール耐火1時間

柱FP120CN-9240

吹付けロックウール耐火1時間

透 水 係 数0.26cm/ 秒

梁

FP060BM-9171

吹付けロックウール耐火1時間

pH

5.5〜7.0※検査項目（約 700 個 / 回）

梁

FP120BM-9208 吹付けロックウール耐火1時間

EC0.1mS/cm※検査項目（約 700 個 / 回）

耐 用 年 数

10 年

保証年数ではありません

三相比率※その他防耐火認定につきましては記載を省略しますので、お問い合わせください。

固 相 率

6.7%

気 相 率46.4%

液 相 率

46.9%

メンテナンスについて
作業項目

月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

●

定期巡回
施肥・蒸散抑制剤

7月

8月

●

定期巡回の際に適宜実施

／●

9月

10 月

11月

12 月

●

液 肥 注 入 は シ ーズ ン タ イ マ ー に て 設 定

発育時期◎剪定・誘引◎病害虫発生時期
必 要 に 応じて 実 施

殺菌・殺虫 2〜3 回
頻度※潅水標準例時間

液肥

7 月〜9 月：1回
毎

週 3 回（月・水・金）

6:00〜6:40

6:00〜6:40

6:00〜6:40

6:00〜6:40

40 分間

40 分間

40 分間

40 分間

40 分間

施肥なし

液肥混入

施肥なし

液肥混入

施肥なし

シーズンタイマーにて、液肥注入します。植物は施肥によって成長に必要な定期巡回では植物の状態を確認し、植栽が健全に成長しているか、定期巡回堆肥て作業内容は報告書に内容を記入し提出いたします。

植物の成長に合わせて剪定・誘引をおこないます。緑化面積の促成、剪定・誘引

枯葉や不健全なつるの除去、分岐や密度のある育成の促進、仕立てや樹形の整姿など、剪定作業は景観に重要な役割を果たします。

注意事項

9

週 3 回（月・水・金）

週2回
（月・木）
6:00
〜6:40

週 2 回（月・木）

設備関係の作動に問題ないかを確認いたします。また、必要に応じ日9 月〜11月：1回養分を補うことができます。植物を害虫や病気から守るには育成環境を適切にし、水分や養分を十分に供給することが必要です。3 月〜5月は施肥有、6〜9 月は施肥なし、10 月〜11月は施肥有、12 月〜2 月は施肥なし。

病害虫対策

病気や害虫は、植物にとって大きな被害をもたらすことがあります。
定期巡回での確認と、病害虫対策などの予防処置が必要となります。

※この計画書は、植栽の維持管理をするための基本計画書です。 ※この計画書は、設置環境、植物状況、気象条件などにより変更する場合がございます。
※この計画書にある実施回数、時期、時間は、変更となる場合がございます。

ノザワは、「やすらぎと安心の創造」の企業理念のもと、壁面緑化システム、太陽電池一体型システム、ルーバー、遮熱塗料工場塗装、断熱システム等の、環境に対する負荷低減をコンセプトにした商品をご提供しています。ぜひ、壁面緑化システムとともに、その他の環境配慮商品もご検討願います。
特アスロックグリーンウォールは他の環境商品との組み合わせにより、さらに効果を発揮します。

許 第5485622号

マキベエ「アスロックグリーンウォール」と「アスロックソーラーウォール」の組み合わせにより、「アスロックソーラーウォール」で昼間発電した電気を蓄電し、夜間に「アスロックグリーンウォール」のライトアップが可能です。

10注意事項

について

札幌市中央区大通西1丁目14番地2（桂和大通ビル50）
東京都中央区新川1丁目4番1号（住友不動産六甲ビル）

松 山 市 大手 町 2 丁目9 番 4（ 石丸ビル）
福岡市博多区博多駅前1丁目4番4号（東京建物博多ビル）

ショールーム078−333−7700

https://www.nozawa-kobe.co.jp
アスロックホームページアドレス https://www.asloc.co.jp

2023ー08ー1000IP