（ 1 ）多素子電力マルチ変換器
ＴＷＰ５Ｍ、ＴＷＰ３Ｍシリーズ
通 信 仕 様 書

Ｍｏｄｂｕｓインターフェース

２０１７ 年

ＴＫ－１７０６６改訂３

２ 月 １６ 日

（ 2 ）

改日付

定改定者

履

歴改定内容

２０１１／３／３

野村

初版

２０１１／

３／１５

野村

２０１５／

１／１６

安東

改訂１
・ユニットアドレスとレジスタアドレスとが明確でなかったので（ユニット）アドレスを局番に変更。
・レジスタ一覧にアドレスとレジスタを併記。
改訂２
形名 誤記修正

２０１７／２／１６

青木

改訂３
社名変更

承ＴＫ－１７０６６改訂３

認

確

認

作

成

（ 3 ）【仕 様】
計測したデータをホスト側からの制御により伝送します。
【通信仕様】
インターフェース
通信速度
同期方式
通信制御方式
伝送モード
データ形式

ＲＳ－４８５（Ｍｏｄｂｕｓ）準拠
1200,2400,4800,9600,19200bps（内部設定式）
調歩同期方式（非同期式）
ポーリングセレクション方式（２線式半二重モード）
ＲＴＵ
スタートビット
１ビット
データ８ビット
パリティビット
無／偶数／奇数
ストップビット
１／２ビット

【信号線】
端子名称

信号名＋
送信データＴＸＤ ＋－
送信データＴＸＤ －接続はツイストペアー線で接続してください。

ＴＫ－１７０６６改訂３

（ 4 ）【ＲＳ－４８５ハード構成】＋（ＴＸＤ＋）ＴＸＤ－（ＴＸＤ－）

ＲＸＤ
ＲＴＳ
ＣＴＳ
100Ω

ＴＫ－１７０６６改訂３Ｔｅｒ．（ターミネータ）

（ 5 ）【メッセージ・フレーム構成】
・Read input Register
マスター→スレーブ
3.5
1
Start

局番

1

1

11

1

1

1

3.5

ﾌｧﾝｸｼｮﾝ

開始ｱﾄﾞﾚｽ（上位）

開始ｱﾄﾞﾚｽ（下位）

ﾚｼﾞｽﾀｰ数（上位）

ﾚｼﾞｽﾀｰ数
（下位）

CRC
（下位）

CRC
（上位）

End

【Ｓｔａｒｔ】
3.5 文字以上のサイレントインターバルを挿入してください。
【局番】
このコマンドを要求するスレーブの局番をセットしてください。
【ファンクション】
要求するファンクションコードをセットしてください。
【開始アドレス】
読み込むレジスターの先頭アドレスをセットしてください。
【レジスター数】
読み込むレジスター数をセットしてください。
【ＣＲＣ】

局番～レジスター数間の１６ビットＣＲＣ・・・・・Ｘ16＋Ｘ12＋Ｘ5＋１【Ｅｎｄ】
3.5 文字以上のサイレントインターバルを挿入してください。

スレーブ→マスター
3.5
1
Start

局番

1
ﾌｧﾝｸｼｮﾝ

1

1

1

1

1

3.5

ﾊﾞｲﾄ数

ﾃﾞｰﾀ 1（下位）ﾃﾞｰﾀ 1
（上位）

CRC
（下位）

CRC
（上位）

End

【Ｓｔａｒｔ】
3.5 文字以上のサイレントインターバルを挿入します。
【局番】
スレーブの局番をセットします。
【ファンクション】
ファンクションコードをセットします。
【バイト数】
データのバイト数をセットします。
【データ】
データをセットします。
【ＣＲＣ】

局番～データ間の１６ビットＣＲＣ・・・・・Ｘ16＋Ｘ12＋Ｘ5＋１【Ｅｎｄ】
3.5 文字以上のサイレントインターバルを挿入します。

ＴＫ－１７０６６改訂３

（ 6 ）【アドレスの考え方】
TWP5M では、１台で５系統の電力量計測をします。
局番の下位桁は[1h]、[6h]、[Bh]になります。
（例１）本体の局番設定が[01h]の場合、チャンネル１は、局番＝[01h]で応答します。
チャンネル２は、局番＝[02h]で応答します。
チャンネル３は、局番＝[03h]で応答します。
チャンネル４は、局番＝[04h]で応答します。
チャンネル５は、局番＝[05h]で応答します。
（例２）本体の局番設定が[06h]の場合、チャンネル１は、局番＝[06h]で応答します。
チャンネル２は、局番＝[07h]で応答します。
チャンネル３は、局番＝[08h]で応答します。
チャンネル４は、局番＝[09h]で応答します。
チャンネル５は、局番＝[0Ah]で応答します。
（例３）本体の局番設定が[0Bh]の場合、チャンネル１は、局番＝[0Bh]で応答します。
チャンネル２は、局番＝[0Ch]で応答します。
チャンネル３は、局番＝[0Dh]で応答します。
チャンネル４は、局番＝[0Eh]で応答します。
チャンネル５は、局番＝[0Fh]で応答します。
TWP3M では、１台で３系統の電力量計測をします。
局番の下位桁は[1h]、[6h]、[Bh]になります。
（例１）本体の局番設定が[01h]の場合、チャンネル１は、局番＝[01h]で応答します。
チャンネル２は、局番＝[02h]で応答します。
チャンネル３は、局番＝[03h]で応答します。
（例２）本体のアドレス設定が[06h]の場合、チャンネル１は、局番＝[06h]で応答します。
チャンネル２は、局番＝[07h]で応答します。
チャンネル３は、局番＝[08h]で応答します。
（例３）本体の局番設定が[0Bh]の場合、チャンネル１は、局番＝[0Bh]で応答します。
チャンネル２は、局番＝[0Ch]で応答します。
チャンネル３は、局番＝[0Dh]で応答します。

ＴＫ－１７０６６改訂３

（ 7 ）
参考資料
・１ラインを TWP5M のみで構成した場合、最大４８台（２４０チャンネル）計測することができます。
（ただし、親機を含め３３台以上接続する場合は、別途リピータが必要）
・局番[00h]は予約となり、使用することができません。
・下記表の空、もしくは TWP5M を接続しない局番は他の Modbus ユニットを接続することができます。ただし、親機を含め３３台以上接続する場合は、別途リピータが必要となります。

00

予約CH1CH1CH1CH1EF

A

B

CCH5CH1CH2CH5CH1CH2CH2CH3CH2CH3CH2CH3CH2CH3CH2CH3CH1CH2CH3CH4CH5CH1CH2空CH2CH3CH4CH5CH1CH2CH2CH3CH4CH5CH1CH2CH2CH3CH4CH5CH1CH2CH2CH3CH4CH5CH1CH2CH2CH3CH4CH5CH1CH2CH2CH3CH4CH5CH1CH2CH2CH3CH4CH5CH1CH2CH2CH3CH4CH5CH1CH2CH2ＴＫ－１７０６６改訂３CH3CH5CH1CH2CH3CH3CH3CH3CH3CH3CH3CH4CH5CH1CH2CH3CH4CH5CH1CH2CH5CH1CH2CH3CH4CH5CH1CH2CH5CH1CH2CH3CH4CH5CH1CH2CH5CH1CH2CH3CH4CH5CH1CH2CH5CH1CH2CH3CH4CH5CH1CH2CH5CH1CH2CH3CH3CH4CH5CH3CH4CH5CH3CH4CH5CH3CH4CH5CH3CH4CH5CH3CH4CH5CH4CH5CH4CH5CH4CH5CH4CH5CH4CH5CH4CH5CH4CH5CH4CH5TWP5M-27
CH4CH5CH1CH2CH3TWP5M-30
CH4CH5CH1CH2CH3TWP5M-33
CH4CH5CH1CH2CH3TWP5M-36
CH4CH5CH1CH2CH3

TWP5M-39
CH4CH5CH1CH2CH3

TWP5M-42
CH4CH5CH1CH2CH3

TWP5M-45
CH4CH5CH1CH2

TWP5M-47
CH4CH5TWP5M-24

TWP5M-44
CH4CH4

TWP5M-21

TWP5M-41
CH4CH3

TWP5M-18

TWP5M-38
CH4CH5TWP5M-15

TWP5M-35
CH4CH4TWP5M-12

TWP5M-32

TWP5M-46
CH1CH4TWP5M-29

TWP5M-43
CH1CH3CH3F

TWP5M-09

TWP5M-26

TWP5M-40
CH1CH2

TWP5M-23

TWP5M-37
CH1CH1

TWP5M-20

TWP5M-34
CH1CH5TWP5M-17

TWP5M-31
CH1CH4

TWP5M-14

TWP5M-28
CH1CH3DE
TWP5M-03
TWP5M-06

TWP5M-11

TWP5M-25
CH1

CH4

TWP5M-08

TWP5M-22
CH1

CH3

TWP5M-05

TWP5M-19

7

D

局番下位桁
789
TWP5M-02

TWP5M-16

6C

CH46

TWP5M-13

5B

CH35

TWP5M-10

4A

CH234
TWP5M-01

TWP5M-07

39CH1
CH1282

TWP5M-04

1局番上位桁1CH3TWP5M-48
CH4CH5CH1CH2CH3

（ 8 ）
参考資料
・１ラインを TWP3M のみで構成した場合、最大４８台（１４４チャンネル）計測することができます。
（ただし、親機を含め３３台以上接続する場合は、別途リピータが必要）
・局番[00h]は予約となり、使用することができません。
・下記表の空、もしくは TWP3M を接続しない局番は他の Modbus ユニットを接続することができます。ただし、親機を含め３３台以上接続する場合は、別途リピータが必要となります。

00

予約CH1CH1CH1CH1CH1
CH1EF

CH3CH1CH2CH2CH2CH2CH2CH1空

CH2CH3CH2CH1CH3CH1CH2CH3CH1CH2CH3CH1CH2CH3CH1CH2CH3CH3空空CH1CH2CH1CH2CH3CH1CH2ＴＫ－１７０６６改訂３CH3CH1CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3CH1CH2CH3CH1CH1CH2CH3CH1CH1CH2CH3CH1CH1CH2CH3CH1CH1CH2CH3CH3空空CH1CH1CH2CH3CH2CH3CH2CH3CH2CH3CH2CH3CH2CH3

TWP3M-27
CH1CH2CH3

TWP3M-30
CH3CH1CH2CH3

TWP3M-33
CH3CH1CH2CH3

TWP3M-36
CH3CH1CH2CH3

TWP3M-39
CH3

CH1

CH2CH3TWP3M-42
CH3CH1CH2CH3

TWP3M-45
CH3CH1TWP3M-47
CH3CH2TWP3M-24

TWP3M-44
CH3空CH3TWP3M-21

TWP3M-41
CH3CH2TWP3M-18

TWP3M-38
CH3空CH3TWP3M-15

TWP3M-35
CH3F

TWP3M-12

TWP3M-32

TWP3M-46
CH1

CH1

TWP3M-29

TWP3M-43
CH1

CH2CH2E

TWP3M-09

TWP3M-26

TWP3M-40
CH1

CH3

TWP3M-23

TWP3M-37
CH1

CH2C
D
TWP3M-03
TWP3M-06

TWP3M-20

TWP3M-34
CH1

CH1

TWP3M-17

TWP3M-31
CH1

CH3B

TWP3M-14

TWP3M-28
CH1A

TWP3M-11

TWP3M-25
CH1

CH29

TWP3M-08

TWP3M-227DCH2

局番下位桁78
TWP3M-02
TWP3M-05

TWP3M-19

6C

CH1

TWP3M-16

5BCH36

TWP3M-13

4A

5

TWP3M-10

39CH24TWP3M-07

28CH1

2
3
TWP3M-01
TWP3M-04

1

局番
上位桁

1

CH2

CH3

TWP3M-48
CH3CH1CH2CH3

（ 9 ）【ファンクションコード】
ホスト側からの要求に対するモニター側の返信コードを設定します。
ファンクションコード
コード
要求内容
03H
Holding Registers
04H
Read input Registers【ＣＲＣチェックサム】
局番～データ間の１６ビットＣＲＣ・・・・・Ｘ16＋Ｘ12＋Ｘ5＋１
ＲＴＵモードのメッセージにはＣＲＣ方式に基づいたエラーチェックが含まれます。
ＣＲＣチェックの場合、メッセージ全体の内容をチェックします。
ＣＲＣ計算はまず、全て１の１６ビットのレジスタをプレロードします。
次に、メッセージの中の連続した８ビットのバイトを、現在のレジスタの中身に適用していきます。
ＣＲＣを生成するときには、各キャラクタのうち８ビットだけを使用します。スタート・ストップ・パリティビットはＣＲＣには適用されません。
ＣＲＣを生成する途中、各８ビットキャラクタはレジスタの中身とエクスクルーシブＯＲされます。
さらにその結果を最下位の方向にシフトし、最上位桁には０を入れます。最下位桁を取り出して検査します。
もし、最下位が１の場合はさらに、レジスタは既設の固定値（0xA001）でエクスクルーシブＯＲされます。
もし、最下位が０の場合、エクスクルーシブＯＲは起こりません。
この過程を８回シフトするまで繰り返します。最後（８回目）のシフトの後、次の８ビットのバイトについて、レジスタの現在値でエクスクルーシブＯＲします。そして前述のように、この過程をさらに８回繰り返します。
メッセージ全てのバイトについて適用した後、レジスタの最後の中身がＣＲＣ値となります。
メッセージにＣＲＣを付加するときには、下位バイトが先に付加され、その後に上位バイトが続きます。

ＴＫ－１７０６６改訂３

（ 10 ）
【レジスタ一覧 ファンクションコードが 03H の場合】
ﾚｼﾞｽﾀ(ｱﾄﾞﾚｽ)

内容
TWP5M-0

TWP5M-1

TWP5M-3

TWP3M-4単位

ｽｹｰﾙ

4001(4000)

電流スケール－－4002(4001)

電圧スケール－－4003(4002)

電力スケール－－4004(4003)

電力量スケール－－

4005(4004)
4006(4005)
4007(4006)
4008(4007)
4009(4008)
4010(4009)
4011(4010)
4012(4011)
4013(4012)
4014(4013)
4015(4014)
4016(4015)
4017(4016)
4018(4017)

範囲-3:×0.001-2:×0.01-1:×0.1
0:×1
1:×10
2:×100
3:×1000-3:×0.001-2:×0.01-1:×0.1
0:×1
1:×10
2:×100
3:×1000-3:×0.001-2:×0.01-1:×0.1
0:×1
1:×10
2:×100
3:×1000-3:×0.001-2:×0.01-1:×0.1
0:×1
1:×10
2:×100
3:×1000

電流

1 相電流

R 相電流

R 相電流

A

ﾚｼﾞｽﾀ 4001 参照

0～32767

予備

N 相電流

S 相電流

S 相電流

A

ﾚｼﾞｽﾀ 4001 参照

0～32767

予備

2 相電流

T 相電流

T 相電流

A

ﾚｼﾞｽﾀ 4001 参照

0～32767

予備

予備

予備

N 相電流

A

ﾚｼﾞｽﾀ 4001 参照

0～32767

電圧

1N 線間電圧

RS 線間電圧

RS 線間電圧

V

ﾚｼﾞｽﾀ 4002 参照

0～32767

予備

2N 線間電圧ST 線間電圧ST 線間電圧

V

ﾚｼﾞｽﾀ 4002 参照

0～32767予備

12 線間電圧TR 線間電圧TR 線間電圧

V

ﾚｼﾞｽﾀ 4002 参照

0～32767

予備

予備

予備

RN 相電圧V

ﾚｼﾞｽﾀ 4002 参照

0～32767

予備

予備

予備

SN 相電圧V

ﾚｼﾞｽﾀ 4002 参照

0～32767

予備

予備

予備

TN 相電圧V

ﾚｼﾞｽﾀ 4002 参照

0～32767電力

kW

ﾚｼﾞｽﾀ 4003 参照-32768～32767

無効電力kvar

ﾚｼﾞｽﾀ 4003 参照-32768～32767

力率%

×0.1

-32768～32767

周波数Hz×0.1

0～32767

ＴＫ－１７０６６改訂３

（ 11 ）

ﾚｼﾞｽﾀ
(ｱﾄﾞﾚｽ)
4019(4018)
4020(4019)
4021(4020)
4022(4021)
4023(4022)
4024(4023)
4025(4024)
4026(4025)
4027(4026)
4028(4027)
4029(4028)
4030(4029)
4031(4030)
4032(4031)
4033(4032)
4034(4033)
4035(4034)
4036(4035)
4037(4036)
4038(4037)
4039(4038)
4040(4039)
4041(4040)
4042(4041)
4043(4042)
4044(4043)
4045(4044)

内容

単位

ｽｹｰﾙ

範囲

R 相デマンド電流

A

ﾚｼﾞｽﾀ 4001 参照

0～32767

S 相デマンド電流

S 相デマンド電流

A

ﾚｼﾞｽﾀ 4001 参照

0～32767

2 相デマンド電流

T 相デマンド電流

T 相デマンド電流

A

ﾚｼﾞｽﾀ 4001 参照

0～32767

予備

予備

予備

N 相デマンド電流

A

ﾚｼﾞｽﾀ 4001 参照

0～32767

デマンド電力デマンド電力デマンド電力デマンド電力kW

ﾚｼﾞｽﾀ 4003 参照

0～32767－－－

kWhﾚｼﾞｽﾀ 4004 参照

0～999999

kWh

ﾚｼﾞｽﾀ 4004 参照

0～999999

kvarh

ﾚｼﾞｽﾀ 4004 参照

0～999999

kvarh

ﾚｼﾞｽﾀ 4004 参照

0～999999

kvarh

ﾚｼﾞｽﾀ 4004 参照

0～999999

kvarhﾚｼﾞｽﾀ 4004 参照

0～999999－－－

A

ﾚｼﾞｽﾀ 4001 参照

0～32767

A

ﾚｼﾞｽﾀ 4001 参照

0～32767

A

ﾚｼﾞｽﾀ 4001 参照

0～32767

A

ﾚｼﾞｽﾀ 4001 参照

0～32767

デマンド電力 最大値

kW

ﾚｼﾞｽﾀ 4003 参照

0～32767

予備－－－

最大相 デマンド電流

A

ﾚｼﾞｽﾀ 4001 参照

0～32767

最大相 デマンド電流 最大値

A

ﾚｼﾞｽﾀ 4001 参照

0～32767

TWP5M-0

TWP5M-1

TWP5M-3

TWP3M-4デマンド電流

1 相デマンド電流

R 相デマンド電流

予備N 相デマンド電流

予備

予備
受電電力量(L)
受電電力量(H)
売電電力量(L)
売電電力量(H)
受電・Ｌａｇ無効電力量(L)
受電・Ｌａｇ無効電力量(H)
受電・Ｌｅａｄ無効電力量(L)
受電・Ｌｅａｄ無効電力量(H)
売電・Ｌａｇ無効電力量(L)
売電・Ｌａｇ無効電力量(H)
売電・Ｌｅａｄ無効電力量(L)
売電・Ｌｅａｄ無効電力量(H)
予備
デマンド電流最大値
予備
予備

1 相デマンド電流
最大値
N 相デマンド電流
最大値
2 相デマンド電流
最大値

R 相デマンド電流
最大値
S 相デマンド電流
最大値
T 相デマンド電流
最大値

予備

予備

予備

ＴＫ－１７０６６改訂３

R 相デマンド電流
最大値
S 相デマンド電流
最大値
T 相デマンド電流
最大値
N 相デマンド電流
最大値

（ 12 ）
【レジスタ一覧 ファンクションコードが 04H の場合】
ﾚｼﾞｽﾀ(ｱﾄﾞﾚｽ)

内容
TWP5M-0

TWP5M-1

TWP5M-3

TWP3M-4

単位

ｽｹｰﾙ

4001
(4000)

電流スケール－－

4002(4001)

電圧スケール－－

4003(4002)

電力スケール－－

4004(4003)

電力量スケール－－

4005(4004)
4006(4005)
4007(4006)
4008(4007)
4009(4008)
4010(4009)
4011(4010)
4012(4011)
4013(4012)
4014(4013)
4015(4014)
4016(4015)
4017(4016)
4018(4017)

範囲-3:×0.001-2:×0.01-1:×0.1
0:×1
1:×10
2:×100
3:×1000-3:×0.001-2:×0.01-1:×0.1
0:×1
1:×10
2:×100
3:×1000-3:×0.001-2:×0.01-1:×0.1
0:×1
1:×10
2:×100
3:×1000-3:×0.001-2:×0.01-1:×0.1
0:×1
1:×10
2:×100
3:×1000

電流

1 相電流

R 相電流

R 相電流

A

ﾚｼﾞｽﾀ 4001 参照

0～32767

予備N 相電流

S 相電流

S 相電流

A

ﾚｼﾞｽﾀ 4001 参照

0～32767

予備

2 相電流

T 相電流

T 相電流

A

ﾚｼﾞｽﾀ 4001 参照

0～32767

予備

予備

予備

N 相電流

A

ﾚｼﾞｽﾀ 4001 参照

0～32767

電圧

1N 線間電圧

RS 線間電圧

RS 線間電圧

V

ﾚｼﾞｽﾀ 4002 参照

0～32767

予備

2N 線間電圧ST 線間電圧ST 線間電圧

V

ﾚｼﾞｽﾀ 4002 参照

0～32767予備

12 線間電圧TR 線間電圧TR 線間電圧

V

ﾚｼﾞｽﾀ 4002 参照

0～32767

予備

予備

予備

RN 相電圧V

ﾚｼﾞｽﾀ 4002 参照

0～32767

予備

予備

予備

SN 相電圧V

ﾚｼﾞｽﾀ 4002 参照

0～32767

予備

予備

予備

TN 相電圧V

ﾚｼﾞｽﾀ 4002 参照

0～32767電力

kW

ﾚｼﾞｽﾀ 4003 参照-32768～32767

無効電力

kvar

ﾚｼﾞｽﾀ 4003 参照-32768～32767

力率%

×0.1

-32768～32767

周波数Hz×0.10～32767

ＴＫ－１７０６６改訂３

（ 13 ）

ﾚｼﾞｽﾀ(ｱﾄﾞﾚｽ)
4019(4018)
4020(4019)
4021(4020)
4022(4021)
4023(4022)
4024(4023)
4025(4024)
4026(4025)
4027(4026)
4028(4027)
4029(4028)
4030(4029)
4031(4030)
4032(4031)
4033(4032)
4034(4033)
4035(4034)
4036(4035)
4037(4036)
4038(4037)
4039(4038)
4040(4039)
4041(4040)
4042(4041)
4043(4042)
4044(4043)
4045(4044)

内容

単位

ｽｹｰﾙ

範囲

R 相デマンド電流

Aﾚｼﾞｽﾀ 4001 参照

0～32767

S 相デマンド電流

S 相デマンド電流

A

ﾚｼﾞｽﾀ 4001 参照

0～32767

2 相デマンド電流

T 相デマンド電流

T 相デマンド電流

A

ﾚｼﾞｽﾀ 4001 参照

0～32767

予備

予備

予備

N 相デマンド電流

A

ﾚｼﾞｽﾀ 4001 参照

0～32767

デマンド電力デマンド電力デマンド電力デマンド電力kW

ﾚｼﾞｽﾀ 4003 参照

0～32767

－－

－

kWh

ﾚｼﾞｽﾀ 4004 参照

0～999999

kWh

ﾚｼﾞｽﾀ 4004 参照

0～999999

kvarh

ﾚｼﾞｽﾀ 4004 参照

0～999999

kvarh

ﾚｼﾞｽﾀ 4004 参照

0～999999

kvarh

ﾚｼﾞｽﾀ 4004 参照

0～999999

kvarh

ﾚｼﾞｽﾀ 4004 参照

0～999999－－－

A

ﾚｼﾞｽﾀ 4001 参照

0～32767

A

ﾚｼﾞｽﾀ 4001 参照

0～32767

A

ﾚｼﾞｽﾀ 4001 参照

0～32767

A

ﾚｼﾞｽﾀ 4001 参照

0～32767

デマンド電力 最大値

kW

ﾚｼﾞｽﾀ 4003 参照

0～32767

予備－－－

最大相 デマンド電流

A

ﾚｼﾞｽﾀ 4001 参照

0～32767

最大相 デマンド電流 最大値

A

ﾚｼﾞｽﾀ 4001 参照

0～32767

TWP5M-0

TWP5M-1

TWP5M-3

TWP3M-4デマンド電流

1 相デマンド電流

R 相デマンド電流

予備N 相デマンド電流

予備

予備
受電電力量(H)
受電電力量(L)
売電電力量(H)
売電電力量(L)
受電・Ｌａｇ無効電力量(H)
受電・Ｌａｇ無効電力量(L)
受電・Ｌｅａｄ無効電力量(H)
受電・Ｌｅａｄ無効電力量(L)
売電・Ｌａｇ無効電力量(H)
売電・Ｌａｇ無効電力量(L)
売電・Ｌｅａｄ無効電力量(H)
売電・Ｌｅａｄ無効電力量(L)
予備デマンド電流最大値
予備
予備

1 相デマンド電流
最大値
N 相デマンド電流
最大値
2 相デマンド電流
最大値

R 相デマンド電流
最大値
S 相デマンド電流
最大値
T 相デマンド電流
最大値

予備

予備

予備

ＴＫ－１７０６６改訂３

R 相デマンド電流
最大値
S 相デマンド電流
最大値
T 相デマンド電流
最大値
N 相デマンド電流
最大値