［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方３号機１次冷却材ポンプ３Ｂ軸封部の第３シール部の流量の増加について（第３報）
28.８.１
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
異常の概要 発生日時
発生場所
種類有・
無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 － ]２８年７月１７日９時２０分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
７月 17 日(日)９時 57 分、四国電力(株)から、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 伊方３号機は、定期検査中のところ、１次冷却材ポンプの調整運転において、１次冷却材ポンプ３Ｂの第３シールリークオフ流量が増大する事象が認められた。
２ このため、ハンドターニング等、第３シールのシート状態を改善するための調整作業を行いましたが、運転状態を改善することができなかったため、７月 17 日(日)９時 20 分当該シールを予備品と取り替えることとした。
３ なお、１次冷却材ポンプ３Ｂの第１、２シールの運転状態は良好であり、また、第３シールのリークオフ水は専用の配管を通じて格納容器内のタンクに回収されている。
４ 本事象による環境への放射能による影響はない。
［その後の状況等］
７月 25 日(月)15 時 17 分、四国電力(株)から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ 点検の結果、第３シールのシールリングが僅かに傾き、動きが滑らかでないことが確認された。その他の異常はなかった。
２ これについては、当初のシールリングの組み込み状況に問題はなかったものの、７月 12 日(火)に実施した原子炉格納容器の耐圧検査時に、第３シールに通常より高い圧力がかかったことにより、第３シールの構成部品であるＯリングの噛み込み等が発生し、摩擦力が大きくなり、シールリングの動きが悪くなった。このため、１次冷却材ポンプ３Ｂ起動時に、シールリングが傾いた状態となりシート面に隙間ができ、シールリークオフ流量が増大したものと推定された。
３ 今後、１次冷却材ポンプ３Ｂの第２および第３シールを予備品と取り替える。
また、他の１次冷却材ポンプも同じ構造であることから、万全を期すために３Ａ、３Ｃについても第２シールおよび第３シールを予備品と取り替える。
［復旧状況等］
８月１日(月)９時５分、四国電力(株)から、復旧状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ その後、１次冷却材ポンプ３Ａ～３Ｃのシールの取替が完了したことから、１次冷却材ポンプを運転し、本日８時 30 分、第３シールリークオフ流量に問題がないこと、また第１、第２シールやポンプ全体の振動等のパラメータについても異常がなく、ポンプ各部に異音もないことから、運転状態が良好であることを確認した。
２ 今回の事象に対し、原子炉格納容器を加圧する検査においては第３シールに通常より高い圧力がかからないように要領書の改定を行った。
３ なお、今後の工程については、検査工程等を踏まえ詳細なスケジュールを検討していくこととしており、具体的な日程が固まった段階で公表する。

県としては、原子力センター職員が伊方発電所に立ち入り、復旧状況等を確認しています。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力運転中（出力運転中（出力通常値
通常値［事故発生時の状況］％） ・停止中％） ・停止中％） ・停止中
・
異常値
・異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分区分Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊

方 発 電 所 情 報（お知らせ、第３報）

発信年月日
発信者

当(定格出力)

号 機

該

発生時
状 況機

平成２８年
伊方発電所

８月

１日

(月)

９時

５分

門屋

１号機

２号機（５６６ＭＷ）･３号機（８９０ＭＷ）

1.出力
MWにて
(通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中)
運 転 終 了 （ 第 28回

平 成 28年 5月 10日
定期検査中）

定期検査中

2.第１３回設備トラブル

１．発生日時：
２．場

７月

１７日

所：伊方３号機

・

９時

人身事故

・

地震

・

その他

２０分

原子炉格納容器内（管理区域内）

３．状
況：
伊方３号機は、定期検査中のところ、１次冷却材ポンプの調整運転において、１次冷却材ポンプ３Ｂの第３シールリークオフ流量※１が増大する事象が認められました。
発 生 状 況このため、ハンドターニング等、第３シールのシート状態を改善するための調整作業を行ないましたが、運転状態を改善することができなかったため、本日９時２０分当該シールを予備概要品と取り替えることとしました。
なお、１次冷却材ポンプ３Ｂの第１、第２シールの運転状態は良好であり、また、第３シールのリークオフ水は専用の配管を通じて格納容器内のタンクに回収されており、本事象による環境への放射能の影響はありません。
※１ 第３シールリークオフ流量
１次冷却材ポンプの軸封部は、第１、第２、第３シールの３段で構成されており、第３シールは第１、第２シールを通過した系統水および第２シール下流に供給しているシール部洗浄用の純水をシールするもので、第３シール出口から漏れ出る流量を第３シールリークオフ流量という。
【第１報にてお知らせ済み】
点検の結果、第３シールのシールリングが僅かに傾き、動きが滑らかでないことが確認されました。その他の異常はありませんでした。これについては、当初のシールリングの組み込み状況に問題はなかったものの、７月１２日に実施した原子炉格納容器の耐圧検査時に、第３シールに通常より高い圧力がかかったことにより、第３シールの構成部品であるＯリング ※２の噛み込み等が発生し､摩擦力が大きくなり､シールリングの動きが悪くなりました。このため、１次冷却材ポンプ３Ｂ起動時に、シールリングが傾いた状態となりシート面に隙間ができ、シールリークオフ流量が増大したものと推定されました。
今後、１次冷却材ポンプ３Ｂの第２および第３シールを予備品と取り替えます。また、他の１次冷却材ポンプも同じ構造であることから、万全を期すために３Ａ、３Ｃについても第２シールおよび第３シールを予備品と取り替えます。※３※２ 環型をした合成ゴム製のシール部品※３ 第２シールと第３シールは一体の組立品となっているため、今回両方とも取り替える。
【第２報にてお知らせ済み】
その後、１次冷却材ポンプ３Ａ～３Ｃのシールの取替が完了したことから、１次冷却材ポンプを運転し、本日８時３０分、第３シールリークオフ流量に問題がないこと、また第１、第２シールやポンプ全体の振動等のパラメータについても異常がなく、ポンプ各部に異音もないことから、運転状態が良好であることを確認しました。
今回の事象に対し、原子炉格納容器を加圧する検査においては第３シールに通常より高い圧力がかからないように要領書の改定を行いました。
なお、今後の工程については、検査工程等を踏まえ詳細なスケジュールを検討していくこととしており、具体的な日程が固まった段階で公表します。

運転状況
備

考

１号機：平成２８年５月１０日運転終了（第 28 回定期検査中）
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

原子炉容器

１次冷却材ポンプ

加圧器

蒸気発生器

原子炉格納容器

１次冷却材ポンプ主軸

当該箇所

シート面が開いたことによりパージ水が第３シールリークオフに流れ込み、流量が増加

： 原子炉格納容器雰囲気圧力： 原子炉格納容器雰囲気と分離

FI

FI

M

M

Ｓ

M

○原子炉格納容器耐圧検査※時、第３シールの出口側は原子炉格納容器雰囲気と同じ圧力となることから、通常よりも高い圧力(３１８ｋＰａ)となる。
一方、第２シールから第３シール間はシールにより密封されており、また上下流の配管の弁を閉じていることにより封じ込め状態となっているため、原子炉格納容器雰囲気と分離され、試験前のパージ水圧力(約１００ｋＰａ）のままとなる。
この結果、第３シール前後で通常時とは逆向きの圧力が発生する。
※原子炉格納容器耐圧検査：原子炉格納容器内部を加圧し、設計どおりの強度を有することを確認する検査

添付資料－４

第３シール部シート面開きのメカニズム
第３シール部Ｏリング摩擦力増メカニズム（イメージ図）
格納容器内雰囲気圧力（耐圧検査圧力）格納容器内雰囲気圧力
Ｏリング

パージ水圧力Ｏリング

Ｏリングに上向きの力が働くＯリングに下向きの力が働く

パージ水圧力原子炉格納容器
耐圧検査時

通常時

Ｏリングには、耐圧検査による圧力が下向きに加わる。Ｏリングは押し付けられることにより摩擦力が増加する。

第３シール部の挙動（イメージ図）
Ｏリング摩擦力(小)約200mm

Ｏリング摩擦力(大)約200mm

シールリング
シールリング

原子炉格納容器
耐圧検査後

シート面
シールランナー

シート面
１次冷却材ポンプ
シールランナー
起動時○１次冷却材ポンプ起動時にシールランナーは下向きに移動するが、当該Ｏリング部にて不均一に発生する摩擦力のため、シールリングがランナーの動きに均一に追従できず、シールリングが傾いた結果、シート面が開いたと考えられる。

使用済
燃料

使用済燃料ピット○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

充てんポンプＭ

余熱除去冷却器

緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ

緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。
○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

雑固体焼却設備
焼却炉○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

（ 高圧 タービ ン へ ）格納容器スプレイ

原子炉格納容器＜管理区域内＞○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

低圧給水加熱器○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

発電機

循環水ポンプ

放水口

取水口

１次冷却材ポンプ３Ｂ軸封部の第３シール部の流量の増加

主給水ポンプ

高圧給水加熱器

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

復水ポンプ

低圧タービン○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]

高圧タービン

：管理区域：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]［凡例］

伊方発電所 基本系統図㻟ྕᶵ䠍ḟ෭༷ᮦ䝫䞁䝥䚷㍈ᑒ㒊ᴫᛕᅗ䝟䞊䝆Ỉ䝦䝑䝗䝍䞁䜽
䠄⣧Ỉ䠅

ᙜヱ⟠ᡤ

➨䠏㻌䝅䞊䝹䝸䞊䜽䜸䝣䝷䜲䞁ὶ㔞ィᅇ཰䝍䞁䜽䜈
ᅇ཰䝍䞁䜽䜈䚷䚷䚷➨䠎㻌䝅䞊䝹䝸䞊䜽䜸䝣䝷䜲䞁
➨䠏
䝅䞊䝹

ὶ㔞ィ
ὶ㔞ィᑒỈᡠ䜚䝷䜲䞁య✚ไᚚ䝍䞁䜽䜈➨䠎䝅䞊䝹䝟䞊䝆Ỉ䝷䜲䞁䠄➨䠎䝅䞊䝹㒊Ὑί⏝䝷䜲䞁䠅➨㻝䝅䞊䝹ᑒỈὀධ䝷䜲䞁య✚ไᚚ䝍䞁䜽䜘䜚

１次冷却材ポンプシール部構造図

通常は流量のないＮｏ．３シール
リークオフラインで流量が検出された（一次冷却材ポンプ本体）※不具合が発生したと推定されるシール（軸封部）

No.１シール拡大図

No.２シール拡大図
封水戻りラインNo.３シール拡大図

用語の解説○１次冷却材ポンプ
１次冷却水を、原子炉から蒸気発生器を経て再び原子炉に循環させているポンプ○ハンドターニング
１次冷却材ポンプの軸を手動で回転させること○軸封部
内部流体（一次冷却水）を軸貫通部から漏えいしないようシールするための構成品。外部から軸貫通部へ、内部流体より高い圧力でシール水を供給して内部流体の漏えいを防止している。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成28年7月17日（日）（単位：ナノグレイ／時）
測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値
9:10
9:20
9:30
9:40 降雨時 降雨時以外
測定局
時刻 9:00
19
モニタリングステーション（九町越） 181718181843
モニタリングポスト伊方越
17171718173919
愛 モニタリングポスト九町
23232324244425
モニタリングポスト湊浦
16161517173417
媛
モニタリングポスト川永田
21212222214425
モニタリングポスト豊之浦
23242425
2448
27
県
モニタリングポスト加周
26
2625
2627
57
29
モニタリングポスト大成
1515161616
41
17モニタリングステーション
16
16
17
17
1737
18
四15
15
15
15
154017
国 モニタリングポストNo.1
電 モニタリングポストNo.21414
1414153916
力 モニタリングポストNo.3
1313131313
39
15㈱ モニタリングポストNo.4
151414141439
16(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（平成26、27年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然放射線

環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
0.140

人工放
射線

0.1

110

0.05

0.6

6.9

胸のⅩ線集団検診（１回）

胃のⅩ線集団検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

100

ミリシーベルト50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）