実績例

NIKKEI Server-room System

施工後

NIKKEI

Server-roomSystem

施工前

本 社：〒105-8681 東京都港区新橋1-1-13 アーバンネット内幸町ビル

Our new system provides durability,flexible layout and easy maintenancefor your server room.

03-6810-7272（代表）■カタログ中のパネルの色は編集都合により実際の色とは多少異なります。ご了承ください。■製品は品質向上のため予告なしに変更する場合があります。■カタログに記載されている内容を無断で転載・複製できません。

安全上のご注意 ※ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
202407NIKKEIサーバールームシステムは耐久性と耐震性を備えたシステム天井
耐久性・耐震性を備えたシステム天井から、ケーブルラックを直接吊り下げることにより、空間 の利用効率を向上。
さらに安心の耐震設計により、貴重なデータを保護し、維持管理のしやすい環境を構築します。

安心の耐震設計
高い設計力と確かな施工力▶高強度フレームと組み合わせる独自の設計▶優れた耐震性能を少ない部材で実現※▶試験に裏付けされた強度で財産を守る耐震化を提案※ボルトブレースとの比較においてFeatures1.

アルミグリッド型システム天井

メンテナンス性の向上

床下や天井裏に収納していたケーブルを天井直下に集約することで、メインフレーム面倒な床下・天井裏でのメンテナンスが不要になります。

2.

サブフレーム

岩綿吸音板

工期短縮および建築コストの削減

ワイヤーメッシュ

二重床や床下ダクトなどの床工事が不要のため、建築コストの低減や工期短縮が可能です。

3.

高強度タイプもラインナップ

空間効率向上による省エネ対策▶耐荷重は最大300kg/ｍ。3連ケーブルラックも吊り下げ可能▶縦横自由に吊り下げ可能なため、レイアウト変更もフレキシブルに対応▶ウィスカ対策（オプション）

二重床がなくなることで、サーバーラックに直接冷気を吹き付ける壁吹き出し空調方式が採用可能。冷却効率の向上に貢献します。

ケーブルラックを吊るラックごとにケーブルの種類を分けられるため、メンテナンスがさらに楽になります。

動力系ケーブル
通信系ケーブル

アクセスフロアなし
熱熱熱熱

天井熱熱熱熱熱

熱サーバーラック

熱冷気
躯体

熱ケーブルラック

天井

熱

熱

アクセスフロアの敷設工事が不要。
床にサーバーを直接置くため、設置後 のレイアウト変 更も容 易になります。

冷気

冷気

冷気
冷気

熱熱

熱

熱

熱

熱

床

冷気

サーバーラック
冷気

通信系ケーブル

冷気

冷気
動力系ケーブル

冷気

床

冷気

冷気

冷気

冷気

NIKKEI Server-room System
23〉〉
製品紹介 〉
アルミグリッドシステム天井

NIKKEI Server-room System

高強度タイプのメリット
耐荷重は最大300㎏/ｍ、3連ケーブルラックも吊り下げ可能

メインフレーム

縦横自由に吊り下げ可能なため、レイアウト変更もフレキシブルに対応

サブフレーム

岩綿吸音板

ワイヤーメッシュ

基本仕様

NS65HS（高強度タイプ）

NS65H（ノーマルタイプ）

NS65（ノーマルタイプ）

天井材タイプ

ブランクパネル

鋼板折り曲げタイプ

ノンフットタイプ

フットタイプ

断熱不燃パネルタイプ

岩綿吸音板タイプ

42mm

15mm

ワイヤーメッシュタイプ

形状
フレーム形状

メインフレームケーブルラック
吊り下げ荷重グリッドサイズ（mm）

フレーム重量サブフレームメインフレーム

サブフレーム200kg/m

300kg/m

メインフレーム

サブフレーム20mm

材質

補強材 ガルバリウム鋼板
表面材 カラー鋼板

1,350×1,350（1.83m ）

600×1,200（0.72m2）
750×1,500（1,125m2）

メインフレーム/サブフレーム
2.436kg/m

メインフレーム 2.093kg/m
サブフレーム 1.095kg/m

メインフレーム 1.710kg/m
サブフレーム 0.977kg/m

色（マンセルNo）

耐震工法

4

圧縮ブレース（耐震支柱なし）

圧縮ブレース（耐震支柱なし）

Φ5□-100×100（網目）

150kg/m

600×1,200（0.72m2）
750×1,500（1,125m2）

2

厚み

圧縮ブレース（耐震支柱なし）

サンドホワイト（標準色）（9.5Y-7.8/0.6）

芯材

ポリイソシアヌレートフォーム

表面材 カラー鋼板

ホワイトグレー（標準色）（8.1Y-8.6/0.7）

ーー白色塗装仕上げ
JN-95（N9.5）

粉体塗装（ホワイト）

5〉〉高強度システム天井 耐震ブレース
製品紹介 〉

NIKKEI Server-room System

高い設計力と確かな施工力
高強度フレームと組み合わせる独自の設計

高強度システム天井に最適な組み合わせ

優れた耐震性能を少ない部材で実現※
試験に裏付けされた強度で財産を守る耐震化を提案※ボルトブレースとの比較において▎NS65HS（高強度タイプ）専用に開発された独自の耐震ブレース。
▎高強度なフレームと、圧縮ブレースを組み合わせることで設計許容量はボルトブレースの6倍以上に。
NS65HS（高強度フレーム）は耐荷重300kg/m→最適な軸力伝達構造▎豊富なノウハウによって生み出された
確かな耐震性能
圧縮ブレース

斜め部材

圧縮ブレース□-50×50×1.6
ボルトブレース
Ｗ3/8またはＷ1/2

アルミフレーム

取付け金具

取付け金具

吊り部材

鉛直部材
（耐震支柱）

設計耐力（1ヵ所あたり）
天井補強方向補強直行方向スチール金具固定方式

不要

20.0kN

20.0kN

振れ止め金具要3.0kN

3.0kN

圧縮ブレース

引張力だけでなく、圧縮力を負担。
鉛直方向の部材が不要に。

スチール
金具
固定方式

ブレース上 部 に はスチ ー ル 金 具
固定方式を採用。
軸 心ズレを防 止することで、耐 震性能が向上。

高い耐震性能でブレース数を削減▎高強度なフレームと、圧縮ブレースを組み合わせることで設計許容量は6倍以上に ※ 。
▎耐震性能の向上により、ブレース部材コストや工数の削減に貢献 ※ 。
▎40m 2 〜45m 2 内に1組のブレースを設置。
※ボルトブレースと比較した場合評価方法・根拠▎建築基準法施行令（平成25年国土交通省告示771号）に準拠した試験方法で検証を実施。
▎告示に準拠した試験方法で損傷しないことを確認済。

スペースの有効活用▎鉛直部材が不要なため、天井スペースの有効活用が可能。

物件ごとの条件に応じた耐震設計でサポート▎オーダーメイド設計で、一つ一つの物件に細やかな配慮。
▎豊富な実績で培われた高い設計力による提案。

67

図面

NIKKEI Server-room System

システム天井フレーム
NS65HS（高強度タイプ）

17.5

30
2430

非歩行タイプ

33

17.5

17.5

30
2430

3

17.5

18120
102

3

ブランクパネル

10.5
65

10.5
65

メインフレーム

サブフレーム歩行タイプ
NS65H（ノーマルタイプ）

192030

17.5

83

120

17.5

30

17.5

18

18

60

42

17.5

65

65

メインフレーム

サブフレーム

壁との取り合いNS65（ノーマルタイプ）

192030

30

17.5

17.5

8

18

1845

2748

85

17.5
17.5

アルミアングル材

65

65

メインフレーム

サブフレームクリアランスクリアランス9図面

NIKKEI Server-room System

吊元・耐震ブレース
H鋼/吊元

スラブ/後施工アンカー

スラブ/インサート

ロックナット W3/8

ビームクランプ

ビームクランプ
外れ止め

インサート W3/8
（重設備用）
ビームクランプ

ロックナットW3/8

ビームクランプ
ブランコビームクランプ
ブランコ

ロックナットW3/8

吊りボトル W3/8

後施工アンカー W3/8
ロックナット W3/8

高ナット

高ナット
※インサート強度要確認※後施工アンカー強度要確認【NS65H/NS65】H鋼/ブレース【NS65HS】H鋼/耐震ブレース
ブレース用下地C-150×75×9×12.5※鉄骨梁に溶接（建築工事）

六角ボルト
W3/8×50（N1,W2,SW1）
テーパーワッシャー（5度）
溝形鋼 M10用

六角ボルト（ハイテン）
M12×105半ネジ（N1,W3, SW1）
ブレース取付金具（躯体）

ブレース用下地C-150×75×9×12.5※鉄骨梁に溶接（建築工事）
ロックナット W3/8

ブレース材 □-50×50×1.6t

ブレース取付金具（躯体）

六角ボルト W3/8×50（N1,W2）
ロックナット W3/8

つぶれ防止スペーサー

接続金具
ニーズマルチドリルビス
なべφ5×19

吊りボルト W3/8

ロックナット W3/8

接続金具

吊りボルト W3/8

六角ボルト
（ハイテン）
M12×105半ネジ（N1,W3, SW1）
ニーズマルチドリルビス
なべφ5×19

アルミクランプ
ロックナットW3/8
接続プレート
なべテクスビス
φ5×19

六角ボルト
W3/8×50（N1,W2,SW1）

ブレース材□-100×20×2.3t

吊りボトル W3/8

ブレース材 □-50×50×1.6t

接続プレート

アルミクランプ

ブレース材□-100×20×2.3t

ロックナット（右ネジ）W3/8

六角ボルト
W3/8×50（N1,W2,SW1）ブレース用下地C-150×75×9×12.5※鉄骨梁に溶接（建築工事）

アルミクランプ
ロックナット（右ネジ）W3/8

六角ボルト（ハイテン）
M12×105半ネジ（N1,W3, SW1）
ブレース取付金具（躯体）

ブレース用下地C-150×75×9×12.5※鉄骨梁に溶接（建築工事）

ブレース取付金具（躯体）

六角ボルト（ハイテン）
M12×105半ネジ（N1,W3, SW1）

ブレース材 □-50×50×1.6t

六角ボルト W3/8×50（N1,W2）
ロックナット W3/8
接続金具
ニーズマルチドリルビス
なべφ5×19

テーパーワッシャー（5度）
溝形鋼 M10用

接続金具

ニーズマルチドリルビス
なべφ5×19
ブレース材 □-50×50×1.6t【NS65HS】スラブ/耐震ブレース【NS65H/NS65】スラブ/ブレース
後施工アンカー M10
またはインサート（先打ち）
六角ボルト（ハイテン）
M12×105半ネジ（N1,W3, SW1）

ブレース取付金具（躯体）
接続金具
ニーズマルチドリルビス
なべφ5×19

ブレース取付金具（躯体）

ブレース材□-50×50×1.6t

後施工アンカー M10
またはインサート（先打ち）

つぶれ防止スペーサー

六角ボルト（ハイテン）
M12×105半ネジ（N1,W3, SW1）

接続金具ニーズマルチドリルビス
なべφ5×19
ブレース材 □-50×50×1.6t※インサート及び後施工アンカー強度要確認

10

接続プレート
なべテクスビス
φ5×19

ロックナット W3/8

つぶれ防止スペーサー
吊りボルト W3/8

ブレース材□-100×20×2.3t

後施工アンカー M10
またはインサート（先打ち）

後施工アンカー M10
またはインサート
（先打ち）

六角ボルト
W3/8×50（N1,W2,SW1）

溝形鋼
C-100×50×5×7.5

六角ボルト
W3/8×50（N1,W2,SW1）

アルミクランプ
ロックナットW3/8
接続プレート
なべテクスビス
φ5×19

テーパーワッシャー

ブレース材□-100×20×2.3t

接続プレート
ブレース材□-100×20×2.3t

アルミクランプ
ロックナットW3/8※インサート及び後施工アンカー強度要確認11