98C-LT020104表紙.qx 12.8.23 11:38 PM ページ 1

取扱説明書

設置・施工説明書

LPガス消費者用

設置工事者用LPガス液切替装置
BAC－LTNBAC－LTS
BAC－LRN
BAC－LRS
BAC－LUS● 「LPガス液自動切替装置」をお取扱いいただくためのガイドブックです。
● 設置・施工される前並びに、ご使用になる前には必ずお読みください。
● この説明書は、読まれた後、維持管理責任者が大切に保管してください。

98C-LT020105
98C-LT020107

98C-LT020107_表紙_190107.indd

1-2

発売元
及び
製造元

2019/01/07

13:01:40

98C-LT020107_表紙_190107.indd

3-4

2019/01/07

13:01:40

98C-LT020105本文.qx 12.8.27 7:30 PM ページ 1

まえがき●このたびは矢崎のLPガス液切替装置をご購入いただき、誠にありがとうございます。

●本製品は、LPガス（液化石油ガス）の消費に伴い、一の系統の容器
群の圧力が任意に設定した切替圧力まで降下した場合自動的に他の系統の容器群に切替えLPガスを供給する装置です。
●本書では、LPガス液切替装置を安全にご使用いただくためその取扱方法及び設置・施工について説明してあります。内容を十分理解してから工事を行いご使用してください。

98C-LT020107_本文_190107.indd

1

2019/01/07

13:28:08

98C-LT020105本文.qx 12.8.27 7:30 PM ページ 2

98C-LT02

重

要

情

報

１. 取扱い上の注意（1）LPガス液切替装置は、取扱いを誤ると、LPガスの供給停止やガス事故の原因になりますので、本書の指示に従ってください。
（2）本書に記載されたのシンボルは、誤った取扱いをした場合に、あなたや他の人々に危険を及ぼしたり、製品を損傷する恐れのある事項や操作について説明してあります。

２. 設置・施工上の注意（1）設置・施工方法を誤ると、設置時の事故や設置後の取扱いにおいて、LPガスの供給停止やガス事故の原因になりますので、本書の指示に従ってください。
（2）本書に記載されたのシンボルは、誤った設置・施工をした場合に、あなたや他の人々に危険を及ぼしたり、製品を損傷する恐れのある事項について説明してあります。

３. 点検に関する指示
定期交換部品及びメンテナンスは、LPガス液切替装置の機能及び性能を維持するため、定められた周期に定期点検
及び部品交換を実施してください。

４. ご使用期限
ご使用期限の目安は、ご使用中の維持管理の状況にて、大きく左右されますが設置後10年を経過したLPガス液切替装置については、安全の上からも更新をおすすめ致します。

５. 定期点検契約
LPガス液切替装置を安心してご使用していただくため、弊社では定期点検契約制度を設けております。詳しくは、
LPガス供給業者又は、弊社の支社・支店にお問い合わせください。

98C-LT020107_本文_190107.indd

2

2019/01/07

13:28:09

98C-LT020105本文.qx 12.8.27 7:30 PM ページ 3

目
１

仕

次

様（付属部品） …………………………………………………………………… 1

仕様２

外形寸法 ………………………………………………………………………………………… 2３設置・施工及び注意事項 ……………………………………………………………… 4４切替圧力の設定方法と注意事項 …………………………………………………… 13５

操作方法と注意事項 ……………………………………………………………………… 14

外
形
寸
法

及設
び置
注・
意施
事
項工
設切
定替
圧
方力
法の
注操
意作
方
事法
項と
故
障
と
そ
の
処
置

６

故障とその処置 ……………………………………………………………………………… 19

７

維持管理 ………………………………………………………………………………………… 20

維
持
管
理

８

万一の時は ……………………………………………………………………………………… 21

万
一
の
時
は

９

アフターサービス

ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス

98C-LT020107_本文_190107.indd

3………………………………………………………………………… 21

2019/01/07

13:28:09

98C-LT020105本文.qx 12.8.27 7:30 PM ページ 4

98C-LT020107_本文_190107.indd

4

98C-LT02

2019/01/07

13:28:09

98C-LT020105本文.qx 12.8.27 7:30 PM ページ 1

１. 仕様（付属部品）●仕様
型

式

BAC－LTNBAC－LTS

BAC－LRN

BAC－LRS

BAC－LUS

無し

有り

無し

有り

有り

切 替 信 号 用 ス イ ッ チ
最

大

容

量

300 kg/h

使

用

ガ

ス

LPガス（液化石油ガス）

切

替

機

構

機械式半自動切替方式

設

置

条

件

屋内及び屋外力（切替設定圧力＋0.03MPa）～1.53MPa

必

要

容

器

圧

様

切 替 設 定 圧 力 範 囲

0.05～0.15MPa

リ セ ッ ト 必 要 圧 力

0.03MPa以上

切 替 作 動 誤 差 範 囲±0.01MPa

耐

圧

試

験

圧

力

2.7MPa

気

密

試

験

圧

力

2.0MPa

面

間

寸

法

左

右

280 mm

280 mm

146 mm

146 mm

600 mm

出口

132 mm

132 mm

120 mm

120 mm

292 mm

接

続

口

径

入

口

20A（JIS 20Ｋフランジ相当）

出

口

20A（JIS 20Ｋフランジ相当）

概

略

質

量

備

考

BAC-BTNと
互換性有り

型

式

10.5 kg

29 kg

10.5 kg

BAC-BTSと互換性有り

仕

BAC-BRNと互換性有り

BAC-BRSと互換性有り

BAC-BUSと
互換性有り

●付属部品
部

品

BAC－LTN、BAC－LTS、BAC－LRN、BAC－LRS

名

称

数

量

備

1

切替圧力検出用配管

1

切替圧力検出用配管

10 m

切替圧力検出用配管

銅 管 用 継 手 K C 6 － R 1 / 4 B

1

切替圧力検出用配管

銅 管 用 継 手 K L N 6 － R 1 / 4 B

1

切替圧力検出用配管

1/4B

ス ト ッ プ バ ル ブ

1 / 4 高 圧 ニ

ッ

銅

プ

パ

イ

プ

ル
φ

型

6

式

部

品

考

BAC－LUS

名

称

数

量

備

1

切替圧力検出用配管

1

切替圧力検出用配管

10 m

切替圧力検出用配管

銅 管 用 継 手 K C 6 － R 1 / 4 B

1

切替圧力検出用配管

銅 管 用 継 手 K L N 6 － R 1 / 4 B

1

切替圧力検出用配管

3/43

接続配管部品

ト12

接続配管部品金

12

接続配管部品

1/4B

ス ト ッ プ バ ル ブ

1 / 4 高 圧 ニ

ッ

銅

プ

パ

イ

プ

ル
φ

6

フ ラ ン ジ パ ッ キ ン

M

1

2

六

角

M

1

2

バ

ネ

ボ

ル
座

考

1

98C-LT020107_本文_190107.indd

5

2019/01/07

13:28:09

98C-LT020105本文.qx 12.8.27 7:30 PM ページ 2

98C-LT02

２. 外形寸法●BAC－LTN
調整ねじ(43)

BAC－LTS

シールワッシャー

おもり

(222)

)
80
(1

ボディーＡ

１３２±５

外
形
寸
法

ボディーＢ
切替信号用スイッチ（BAC-LTS）

供給矢印

２８０±５

図－１
●BAC－LRN
BAC－LRS(43)

調整ねじ
シールワッシャー

ボディーＢ

80

(1

切替信号用スイッチ（BAC-LRS）

)

(222)

おもり

ボディーＡ

１20±５

ボディーＡ

供給矢印

１４６±５

図－２
2

98C-LT020107_本文_190107.indd

6

2019/01/07

13:28:09

98C-LT020105本文.qx 12.8.27 7:30 PM ページ 3●BAC－LUS
調整ねじ(43)

シールワッシャー

ボディーＢ
切替信号用スイッチボディーＡ

ストレーナボールバルブ（２０Ａ）

(222)

おもり

グローブバルブ（１０Ａ）
ボールバルブ（２０Ａ）

２９２±５

供給矢印

ＳＵＳパイプφ１２

600±10図－３

398C-LT020107_本文_190107.indd

7

2019/01/07

13:28:09

98C-LT020105本文.qx 12.8.27 7:30 PM ページ 4

98C-LT02

３. 設置・施工方法及び注意事項
３-１

設
置
・
施
工
及
び
注
意
事
項

全型式共通の設置・施工時の注意事項

1）本体前面には、おもりの操作ができる空間を設けてください。
（図－4 参照）
2）本体の周囲は点検・修理等の作業に支障のないような空間を設けてください。
3）本体両側の液配管には、自重をサポートするための架台を設け、本体は極力垂直になる様に取付けてください。
4）本体と LP ガス液出入口配管の接続は、配管内のスケール・ゴミ等を十分除去した後、行ってください。
5）配管のひずみ等の外力が加わらないように処置してください。
6）切替圧力検出部の配管は、付属の部品を使用してアロライザーの 2 次圧力部に接続してください。詳細は 10～12 ページを参照してください。
7）おもりは、本体を配管に接続した後に取付けてください。
おもりは図5、6、7、8に示す様にボルトを下側から挿入し、固定してください。
8）本体設置後、漏えい検査を実施し、接続部に漏れがないことを確認してください。
9）積雪地では、本体に直接雪が積もらない様な措置を講じてください。
10）フランジパッキンにガスケットシール剤等を塗布する時は過剰にならないよう、薄く塗布してください。
本体前面に十分な空間が無いと、おもりがセットできずガス供給停止の原因となります。
本体前面に十分な空間が無いと、おもりがセットできずガス供給停止の原因となり
ます。

80)
(R1

(265)
おもりの操作に必要な空間

おもりを取付けた状態で本体を設置するとおもりが落下することがありますので、おもりを取付けた状態で本体を設置するとおもりが落下することがありますので、
おもりは、本体を配管に接続した後に取付けてください。
おもりは、本体を配管に接続した後に取付けてください。

図－４（機器を上面から見た図）

498C-LT020107_本文_190107.indd

8

2019/01/07

13:28:09

98C-LT020105本文.qx 12.8.27 7:30 PM ページ 5

３-２

BAC－LTN、BAC－LTSの設置・施工方法及び注意事項

1）本体の入口には、必ずストレーナボールバルブ（BM－20KFT－20A）を設けてください。
2）定期点検及び修理等を考慮し、液配管には必ずバイパスラインを設けてください。
（図－5 参照）尚、ストレーナボールバルブ、ボールバルブ、フランジパイプ、ボルト、
ネジ、ナット及びパッキン類は現地にて手配してください。

同梱付属部品
銅管用継手
同梱付属部品
φ6 銅パイプ
BAC－LTN,BAC－LTS

アロライザーの 2 次圧力部に接続してください。

（現地手配）
フランジパイプ（チーズ）（現地手配）
ストレーナボールバルブ（20A）
LPガス
液入口

架台

（現地手配）
ボールバルブ
（20A）（現地手配）
ボールバルブ
（20A）

（222）

（43）

おもりは同梱の六角ボルト・バネ
座金にて固定してください。
ボルトは下側より挿入してください。

LPガス
液入口

架台

（現地手配）
フランジパイプ（エルボ）（現地手配）
フランジパイプ
（クロス）

LPガス
液出口

880（架台取付けピッチ）

図－５

5

98C-LT020107_本文_190107.indd

9

2019/01/07

13:28:09

98C-LT020105本文.qx 12.8.27 7:30 PM ページ 6

３-３

98C-LT02

BAC－LRN, BAC－LRSの設置・施工方法及び注意事項●BAC－PFBの代替工事を行う場合には、ストレーナ（M20KFTLM）、M12 六角ボルト（40mm、50mm）、バネ座金及びフランジパッキンを現地にて手配し施工を行ってください。切替圧力
検出部は BAC 液出口配管よりボスを出し付属の部品を使用し、接続してください。
（図－6参照）
同梱付属部品
銅管用 継手

BAC－LRN,BAC－LRS
おもりは同梱の六角ボルト・バネ
座金にて固定してください。
ボルトは下側より挿入してください。

同梱付属部品
φ6 銅パイプ（現地手配）
ストレーナ：M20KFTLM（メッシュ＃100）

BAC－PFBの代替の場合
液出口配管より接続して
ください。
LPガス
液入口

LPガス
液入口
（現地手配）
フランジパッキン
JIS 20K用（t=2）（現地手配）
六角ボルトM12×40
（8本）

LPガス
液出口

（現地手配）M12バネ座金（現地手配）
六角ボルトM12×50

ボス（現地工事）（4本）（現地手配）
M12バネ座金

図－６●BAC－RSの代替工事を行う場合には、ストレーナ（M20KFTLM）は、BAC－RSの部品を使用
しM12 六角ボルト（40mm、50mm）バネ座金及びフランジパッキンを現地にて手配し施工を行ってください。切替圧力検出部の配管はBAC－RSのφ6 銅パイプを使用し、付属品の銅管用継手に交換し、接続してください。
（図－7参照）
BAC－LTN,BAC－LTS
BAC－LRN,BAC－LRS
同梱付属部品
銅管用継手

おもりは同梱の六角ボルト
・バネ座金にて固定してください。
・ボルトは下側より挿入してください。
（222）

同梱付属部品
φ6 銅パイプ
BAC－RSの代替の場合アロライザーの2次圧力部に接続
してください。

LPガス液入口（現地手配）
フランジパッキン
JIS 20K用（t=2）

LPガス液入口
LPガス液出口

（470）

図－７
6

98C-LT020107_本文_190107.indd

10

2019/01/07

13:28:10

98C-LT020105本文.qx 12.8.27 7:30 PM ページ 7

３-４

BAC－LUSの設置・施工方法及び注意事項
同梱付属部品
銅管用継手
同梱付属部品
φ6 銅パイプ
アロライザーの 2 次圧力部に接続してください。

BAC－LUS

（222）

（43）

おもりは同梱の六角ボルト・バネ
座金にて固定してください。
ボルトは下側より挿入してください。

架台
292±5

架台

600±10800（架台取付けピッチ）

図－8

7

98C-LT020107_本文_190107.indd

11

2019/01/07

13:28:10

98C-LT020105本文.qx 12.8.27 7:30 PM ページ 8

98C-LT02

３-５ BAC－LTS, BAC－LRS, BAC－LUSの切替信号電気工事の注意事項●BAC－LTS，BAC－LRS，BAC－LUSの設置場所は危険場所の２種場所になります。
●切替信号電気工事は、下記の事項に従って、施工してください。

1）電気工事は、電気工事士が行ってください。
2）BACの設置場所は危険場所のため、電気設備は必ず防爆電気配線工事を行ってください。
3）上記防爆電気配線工事の詳細は、産業安全協会発行の『工場電気設備防爆指針（ガス蒸気防爆）』を参照してください。
4）本質安全防爆構造リレーの接地端子（G端子）は単独に接地工事をしてください。
接地抵抗は 100Ω 以下です。

●BACの切替信号スイッチと切替中継盤・切替表示盤・情報管理型制御盤の接続方法（危険場所）（非危険場所）

下記のいづれかを選定ください。

防爆電気配線工事

BAC切替中継盤（矢崎オプション品）

ボックス類にて接続してください

伝送信号

ケーブル 2 m付属電線（外傷保護を施してください）

アロライザー
情報管理型制御盤

自己完結表示と伝送信号（設置工事について）
配線の接続方法並びに中継システムは、本質安
全防爆構造リレー、BAC切替中継盤、アロライ
ザー情報管理型制御盤の取扱説明書を参照してください。

例：BAC－LTS

図－９
8

98C-LT020107_本文_190107.indd

12

2019/01/07

13:28:10

98C-LT020105本文.qx 12.8.27 7:30 PM ページ 9●BACの切替信号スイッチと市販品本質安全防爆構造リレーの接続方法
1）市販品の本質安全防爆構造リレーを使用する場合には、BACから発信される切替信号を
2～5秒程度保持する様に本質安全防爆構造リレーの出力にタイマー回路を設け、そのタイマー出力を伝送コントローラに接続してください。
防爆電気配線工事（危険場所）（非危険場所）

ボックス類にて接続してください
本質安全防爆構造リレー（市販品）
ケーブル 2 m付属電線（外傷保護を施してください）

タ
イ
マ
ー

例：BAC－LTS

伝送信号のみ図－９はタイマー回路を示す

R
T

は端子台を表す

出力

電源
電源

BR
T

入力

伝送コントローラー

T

S
ＢＡＣ切替信号スイッチ

記号

部品名称

Ｔ

タイマー

BR

本質安全
防爆リレー

特記事項
型式
メーカー 個数Ｈ３ＹＮ２ ＡＣ１００Ｖ
パルス動作に設定
ソケット（ＰＹＦ０８Ａ含む） オムロン １
爆発等級：１
1
発火度：Ｇ２

図－10（回路図の例）
998C-LT020107_本文_190107.indd

13

2019/01/07

13:28:10

98C-LT020105本文.qx 12.8.27 7:30 PM ページ 10

98C-LT02

３-６ LPガス液切替装置とアロライザーの切替圧力検出配管接続について●LP ガス液切替装置とアロライザー（VP－K10ES，VP－K30ES）の施工方法は下記の要領にて行ってください。
LPガス液切替装置（例：BAC－LTS）同梱付属部品
銅管用継手（KC6－R1/4B）同梱付属部品
φ6 銅パイプ（10m）（アロライザーのキャビネット分解手順）
手順1. 前板アッシーを外してください。
手順2. 天板、左側板のネジを外してください。
手順3. 天板、左側板を外してください。
注） 詳細はアロライザーの設置・施工説明書を参照してください。

（切替圧力検出配管）
手順4. 1/4 B プラグを外し、付属品①～④を取付けてください。
1/4 B ストップバルブを締込む
時は、ハンドルを取り外してから締込んでください。
①同梱付属品
1/4 高圧ニップル②同梱付属品
1/4 B ストップバルブ③同梱付属部品
銅管用継手（KLN6－R1/4B）④同梱付属部品：φ6 銅パイプ
注）キャビネットの下をくぐらせてください。

手順5. 切替圧力検出配管の漏えい検査を実施してください。
手順6. キャビネットを元通りに組立てください。

図－11
10

98C-LT020107_本文_190107.indd

14

2019/01/07

13:28:10

98C-LT020105本文.qx 12.8.27 7:30 PM ページ 11●LP ガス液切替装置とアロライザー（VP－S50EC，VP－S100EC）の施工方法は下記の要領にて行ってください。

LPガス液切替装置（例：BAC－LTS）同梱付属部品 ：銅管用継手（KC6－R1/4B）同梱付属部品
φ6 銅パイプ（10m）

手順1. 1/4 B プラグを外し、付属品①～④を取付けてください。

①同梱付属部品：φ6 銅パイプ②同梱付属部品
銅管用継手（KLN6－R1/4B)③同梱付属部品
1/4 B ストップバルブ④同梱付属部品
1/4 高圧ニップル
手順2. 切替圧力検出配管の漏えい検査を実施してください。

図－12

11

98C-LT020107_本文_190107.indd

15

2019/01/07

13:28:11

98C-LT020105本文.qx 12.8.27 7:30 PM ページ 12

98C-LT02●LP ガス液切替装置とアロライザー（VP－S150EC，VP－S200EC，VP－S200WC，VP－S300WC）の施工方法は下記の要領にて行ってください。
ＬＰガス液切替装置（例：BAC－LTS）同梱付属部品
銅管用継手（KC6－R1/4B）同梱付属部品
φ6銅パイプ（10m）①同梱付属部品：φ6銅パイプ（10m）②同梱付属部品
銅管用継手（KLN6－R1/4B)③同梱付属部品
1/4 Bストップバルブ④同梱付属部品
1/4 高圧ニップル

手順１．1/4 Bプラグを外し、付属品①～④を取り付けてください。
手順２．切替圧力検出配管の漏洩検査を実施してください。

図－13

12

98C-LT020107_本文_190107.indd

16

2019/01/07

13:28:11

98C-LT020105本文.qx 12.8.27 7:30 PM ページ 13

４. 切替圧力の設定方法と注意事項
l）切替圧力の設定及び変更は、六角ナットをゆるめ、調整ネジにて0.05MPa～0.15MPaの範囲で任意の切替圧力に設定してください。
2）切替圧力は、下表にある切替圧力特性線図の調整ネジ高さで概略確認できますが正確な切替圧力は、ガス使用流量を最大の状態にし、アロライザー内の 2 次圧力にて設定してください。
切替圧力はおもりが降下する時の圧力を示します。

（切替設定圧力）

0.18MPa

0.15MPa（切替圧力特性線図）
0.10MPa
切
替
圧
力
の
設
定
方
法
と
注
意
事
項

調整ネジ

0.03MPa

六角ナット（調整寸法）

0.05MPa

シールワッシャーA

B

10mm 20mm 30mm 40mm 50mm 60mm
（調整ネジ調整寸法）（例）切替圧力を 0.10MPaに設定する場合は、縦軸の0.10MPaと特性線図の交差した点を下に降ろし横軸の調整ネジ調整
寸法の A：37mm～B：43mmに換算する。

切替圧力を 0.10MPaにする場合は、調整ネジの高さを37mm～43mmに調整する。
3）リセット必要圧力は、切替圧力＋ 0.03MPa以上必要となります。
容器群の圧力計指示がリセット必要圧力以上あることを確認してください。
（例）リセット必要圧力： 0.10MPa＋ 0.03MPa＝ 0.13MPa 以上必要となります。
4）切替圧力を設定した後、アロライザーの2次圧力計にて切替設定圧力を確認して六角ナットを締め、シールワッシャーを固定してください。

注意
六角ナットが緩んでいる場合は、シールワッシャーのシール不足により雨水が侵入します。切替設定圧力調整後は、必ず六角ナットを締めてください。

13

98C-LT020107_本文_190107.indd

17

2019/01/07

13:28:11

98C-LT020105本文.qx 12.8.27 7:30 PM ページ 14

98C-LT02

５. 操作方法と注意事項
５-１

試運転

1）LPガス液切替装置の入口、出口、バイパスバルブ及びアロライザー入口出ロバルブ並びにアロライザーに取付けた切替圧力検出配管の 1/4Bストップバルブが閉じられていることを確認した後、左右の液相容器バルブ、ヘッダーバルブをゆっくり開いてください。
2）LPガス液切替装置入口の左右のバルブをゆっくり開いてください。
左右のバルブを同時には開かないでください。
3）LPガス液切替装置の出口及びアロライザーの入ロバルブをゆっくり開いてください。
4）切替圧力検出配管の圧力が 0 MPaの状態では、下図に示すようにおもりが下に下がっています。アロライザー本体に取付けられた切替圧力用配管の1/4Bストップバルブをゆっくり開いてください。
5）リセットの操作方法
おもりの位置を確認してから操作してください。
おもりが上にある場合は16ページを参照してください。

●右下側におもりがある場合●左下側におもりがある場合

操
作
方
法
と
注
意
事
項

a. おもりを左下に引き下げてから、手前に引き右上に持ち上げてください。

a. おもりを右下に引き下げてから、手前に引き左上に持ち上げてください。

b. おもりを右上に持ち上げてください。

b. おもりを左上に持ち上げてください。

14

98C-LT020107_本文_190107.indd

18

2019/01/07

13:28:11

98C-LT020105本文.qx 12.8.27 7:30 PM ページ 15

c. おもりを左下に押し込むと、おもりが右上の位置で固定されます。

c. おもりを右下に押し込むと、おもりが左上の位置で固定されます。

6）アロライザーは運転状態にあることを確認した後、アロライザーの出ロバルブをゆっくり開いてください。
7）使用側容器を下図に示すように切替表示の矢印にて確認してください。
●右側からの供給（例：セット状態）●左側からの供給（例：セット状態）
おもり

おもり

矢印

矢印

8）使用側容器の LP ガス液切替装置の入ロバルブを閉止し予備側容器に切替わることを確認してください。
9）8）の切替動作を確認した後は、残液量の少ない方が使用側となるように 14 ページの5）の操作を行ってください。
10）切替動作確認後、本体左右のバルブは全開の状態にしてください。
切替動作確認後、本体左右のバルブを全開にしないと、ガス供給停止の原因とな
ります。

15

98C-LT020107_本文_190107.indd

19

2019/01/07

13:28:11

98C-LT020105本文.qx 12.8.27 7:30 PM ページ 16

５-２

98C-LT02

容器交換時のおもり操作
容器交換時におもりを操作しないとガス供給停止の原因となります。

1）おもりの位置を確認してください。
ａ. おもりが上方にある場合
おもりが上方にある場合は使用側の容器に残ガスがあり、切替り前となっています。
おもり

おもり

矢印

矢印

容器を交換する場合は、18ページの「手動切替動作の方法について」に従い、おもりを下側に下げてから下記に示す「b. おもりが下方にある場合」の操作を行ってください。

b. おもりが下方にある場合
おもりが下方にある場合は片側の容器が「から」の状態を示しています。

●右下側におもりがある場合（右側の容器が「から」の状態です）●左下側におもりがある場合（左側の容器が「から」の状態です）

a. おもりを左下に引き下げてから、手前に引き右上に持ち上げてください。

a. おもりを右下に引き下げてから、手前に引き左上に持ち上げてください。

b. おもりを右上に持ち上げてください。

b. おもりを左上に持ち上げてください。

16

98C-LT020107_本文_190107.indd

20

2019/01/07

13:28:11

98C-LT020105本文.qx 12.8.27 7:30 PM ページ 17

c. おもりを左下に押し込むと、おもりが右上の位置で固定されます。

c. おもりを右下に押し込むと、おもりが左上の位置で固定されます。

17

98C-LT020107_本文_190107.indd

21

2019/01/07

13:28:12

98C-LT020105本文.qx 12.8.27 7:30 PM ページ 18

５-３

98C-LT02

手動切替動作の方法について

1）下図に示すように LP ガス液切替装置の化粧ゴムを外してください。
2）化粧ゴムを外すと下図に示す位置にテコがあり、下図のように操作するとおもりが下がり
切替わります。
おもりが落下する位置に人体や物があると落下したおもりが当り危険です。
おもりが落下する位置に人体がないことを確認してから操作してください。
3）手動切替作動終了後は、14ページ 5）の操作を行った後に、15ページ 7）の使用側容器の確認を行ってください。

例：おもりが左上にある場合（防滴カバー）
おもり
テコ（操作方法）
テコの先端を指で押し下げてください。
押すとハウジングのロック機構が外れ

ハウジング

おもりが下がります。

4）操作終了後は、防滴カバーをもとの状態に取付けてください。
操作終了後に、防滴カバーをもとの状態に取付けないと、ゴミ、雨水等が浸入し機器の故障の原因となりますので、防滴カバーは必ずもとの状態に取付けてください。

18

98C-LT020107_本文_190107.indd

22

2019/01/07

13:28:12

98C-LT020105本文.qx 12.8.27 7:30 PM ページ 19

６. 故障とその処置使用中に普段と違った状態になった場合や、不具合が生じた場合は、次により調査を行い適切な処置を行ってください。
尚、正常に戻らない場合及び処置の不明な場合は、LPガス供給業者又は担当するサービス指定店に連絡してください。
異常内容
1. おもりが上方に固定
できない

異常原因

次のように処置してください。
・LPガス供給業者へ連絡してください。

・容器圧力の不足
・容器に液がない

2. 供給圧力が異常に下がる ・切替設定圧力が低すぎる

・切替設定圧力を高くしてください。
・LPガス供給業者へ連絡又は消費先で火が消える ・φ6銅パイプのつぶれ・ストレーナのつまり
3. 容器に残液量が多い・切替設定圧力が高すぎる

・切替設定圧力を低くする

・容器の圧力が低すぎる

・LPガス供給業者へ連絡してください。
・プロパン分の多いガス組成に替えてください。

4. 使用側、予備側両方の・φ6銅パイプのつぶれ

・LPガス供給業者へ連絡してください。

・容器接続不備又は容器本数が少ない

・LPガス供給業者へ連絡してください。

・弁内部のシート漏れ

・LPガス供給業者又はサービス指定店へ連絡
してください。

容器内の液が同時になくなる

・バイパスバルブの閉止不良

・バイパスバルブを完全に閉止するしてください。

5. 予備側に切替わらない・おもりを上方に固定し忘れる・取扱説明書に基づく適切な操作を行ってください。

6. おもりは落ちるが切替信号が送られない・切替スイッチの位置不良

・サービス指定店へ連絡してください。

・切替信号の「ON」時間が短い
故
障
と
そ
の
処
置

19

98C-LT020107_本文_190107.indd

23

2019/01/07

13:28:12

98C-LT020105本文.qx 12.8.27 7:30 PM ページ 20

98C-LT02

７. 維持管理７-１

定期交換部品LPガス液切替装置には、ダイヤフラム、Oリング及びOリングアッシー等のゴム部品を使用していますので経年劣化はまぬがれません。又、軸部固定用ネジの緩みが発生する場合があります。
ゴム類の劣化及びネジ等の緩みの程度は、使用条件・環境がもたらす複雑な要因によって異なります。長期間安心してこ使用いただくため、定められた周期に部品交換及びネジ類の増締め作業を実施してください。
定期の部品交換等の作業には専門の知識及び技能が必要です。弊社では定期点検契約制度を設け、サービス体制を整備しておりますので、お気軽にご用命ください。
定期交換に関するお問合わせはLPガス供給業者又は、弊社の支社・支店にご連絡ください。

■ 定期交換部品
No.

部品名称

使用箇所

使用数量

交換周期・メンテナンス周期

1

ダ イ ヤ フ ラ ム

ボデー B 部

1

3 年以内

2

P 5

O リ ン グボデー B 部

1

3 年以内

3

P5 Oリングアッシー

ボデー B 部

1

3 年以内

4

ボディーAアッシー

ボデー A 部

1

5 年以内

5

止

ボデー A 部－

5 年以内（増締め作業）

め

ネ

ジ

類

分解修理を行った場合は、交換周期にかかわりなくパッキン類は交換してください。
●使用するLPガスのガス質により点検及び部品の交換周期は異なります。
●交換周期は部品の寿命を示すものではありません。

７-２
維
持
管
理

補修用部品の供給期間について

LPガス液切替装置の補修用部品は生産中止後10年間供給可能とさせていただいています。10年経過後の補修用部品は、納期、価格が通常の供給と著しく異なる場合がありますので担当のサービス指定店
又は弊社の支社・支店にお問合わせください。

20

98C-LT020107_本文_190107.indd

24

2019/01/07

13:28:12

98C-LT020105本文.qx 12.8.27 7:30 PM ページ 21

８. 万一の時はLPガスの漏えい及び火災・地震等により災害が発生した場合は、次の措置をとってください。
（1）設備管理責任者に連絡をしてください。
（2）LPガスの使用を中止してください。
（3）LPガスが噴出した場合は、直ちに容器等の元バルブや緊急遮断弁を操作してLPガスの流出防止を行ってください。
（4）漏えいしたLPガスに引火しないようにするために、火気の使用を中止し、LPガスの拡散を図ってください。
（5）火災が発生した時には、初期消火に努めてください。
（6）事故の発生を大声で知らせ、付近の協力を求め、火災が発生したときは付近の住民の避難・誘導を行ってください。
（7）必要に応じて消防署（119番）・警察署（110番）、関係官庁に通報し災害の拡大防止を図ってください。

９. アフターサービス
９-１

製品保証についてご購入いただきましたLPガス液切替装置は設置後、1年間の製品保証を行っております。

（1）保証の適用
取扱説明書に基づく正常な使用状態で、製造上の責任による故障の場合に限り、設置の日から1年以内は無償にて修理致します。
尚、保証期間経過後に生じた故障は、有償にて修理させていただきます。
詳細は、LPガス液切替装置に添付されている「製品保証書」をご確認ください。

９-２

サービスを依頼される場合（1）保証期間を経過した場合及び保証期間内であっても保証書の保証適用除外項目に該当する場合のアフターサービスは有償とさせていただきます。
（2）19ぺ一ジ「6. 故障とその処理」に掲げる処理を行っても不具合がなおらない場合
万
一
の
時
は

には、LPガス供給業者又は担当のサービス指定店に修理を依頼してください。
（3）アフターサービスを依頼するときは、次のことをお知らせください。
①LPガス液切替装置の型式及び製造番号②設置年月日
③現 象④お客様のご住所、お名前、電話番号

ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス

21

98C-LT020107_本文_190107.indd

25

2019/01/07

13:28:12

98C-LT020105本文.qx 12.8.27 7:30 PM ページ 22

98C-LT02

Memo

22

98C-LT020107_本文_190107.indd

26

2019/01/07

13:28:12

98C-LT020105本文.qx 12.8.27 7:30 PM ページ 23

Memo

23

98C-LT020107_本文_190107.indd

27

2019/01/07

13:28:12

98C-LT020105本文.qx 12.8.27 7:30 PM ページ 24

アロライザーの維持管理を担当する担当サービス指定店は下記の通りです。

サービス指定店

24

98C-LT020107_本文_190107.indd

28

2019/01/07

13:28:12

98C-LT020107_表紙_190107.indd

3-4

2019/01/07

13:01:40

98C-LT020104表紙.qx 12.8.23 11:38 PM ページ 1

取扱説明書

設置・施工説明書

LPガス消費者用

設置工事者用LPガス液切替装置
BAC－LTNBAC－LTS
BAC－LRN
BAC－LRS
BAC－LUS● 「LPガス液自動切替装置」をお取扱いいただくためのガイドブックです。
● 設置・施工される前並びに、ご使用になる前には必ずお読みください。
● この説明書は、読まれた後、維持管理責任者が大切に保管してください。

98C-LT020105
98C-LT020107

98C-LT020107_表紙_190107.indd

1-2

発売元
及び
製造元

2019/01/07

13:01:40