パート 4 防火戸制御システムの試験
1 適用
⽕災時に動作可能である必要のある、防⽕⼾の制御システムはこのパートに従うこと。

2 火災試験方法
防⽕⼾制御システムはこのパートの別添に⽰す試験⽅法に従って試験・評価すること。

3 追加の要求事項
この附属書のパート 1 は、防⽕⼾制御システムと共に使⽤する防熱材についても適⽤できる。この附属書のパート 5 は、防⽕⼾制御システムと共に使⽤する接着剤について適⽤できる。

- 95 -

別添 防火戸制御システムの火災試験方法
1 一般規定1.1 ⽕災の際に動作可能な防⽕⼾に使⽤するための防⽕⼾制御システムは、その動⼒（空圧、油圧⼜は電⼒）にかかわらず、この別添に⽰す⽕災試験⽅法に従って試験すること。
1.2 この⽕災試験は、プロトタイプ試験であり、本コードのパート 3 の付録 1 に規定する試験炉で制御システムの完成品に対して実施すること。
1.3 試験をする構造は、材料及び組み⽴て⽅法も含め、可能な限り実船上で使⽤されるものを代表するものであること。
1.4 ⼾閉め機構を含めて、制御システムの機能を試験すること。（ここでいう機能とは、通常の機能、必要であれば緊急時の機能、及びそれが製造者の設計の基礎をなす場合はスイッチオーバー機能を含む。）必要な装備や機能は詳細な機能説明から明らかであること。

2 制御システムのプロトタイプの特性
2.1 制御システムのプロトタイプの設置は、製造者の設置説明書に完全に従って⾏うこと。
2.2 制御システムのプロトタイプは、⼾閉め機構に接続する代表的な⼾設備を含むこと。試験の⽬的のために、⼾模型を含むこと。スライドドアについては、⼾模型には実際のドアレールに実際の⽀持具とガイドローラーを使⽤すること。⼾模型はその制御システムで動作させる最⼤の⼾の重さを持つこと。
2.3 空圧⼜は油圧によるシステムは、駆動源（シリンダ）は試験炉が許す最⼤の⻑さとすること。

3 制御システムのプロトタイプの材料
3.1 仕様

試験前に、依頼者は試験体設備の図⾯と材料リストを試験所に提出すること。
3.2 材料確認のための測定

3.2.1 試験所は、その特性が試験体の性能のために重要であるすべての材料（鋼及び鋼と同等の材料は除く。）について、試験⽚を採取する。
3.2.2 必要であれば、防熱材の不燃性試験をパート 1 に従って実施すること。試
験体の構造に使⽤された接着剤は不燃性であることを要求されないが、低⽕炎伝搬特性を持たねばならない。
3.2.3 各防熱材の密度を測定すること。ミネラルウール⼜は同様の圧縮性の材料の密度は、公称厚を⽤いて算出すること。
3.2.4 各防熱材及び組み合わせ防熱材の厚さは適切なスケール⼜はノギスを⽤いて測定すること。
- 96 -

図 1 防⽕⼾制御システムのプロトタイプを取り付ける構造芯材- 97 -

4 調湿
4.1 制御システムのプロトタイプについては、その防熱材を除いて調湿の必要はない。
4.2 防熱材が構造に使⽤されている場合は、その防熱材が空気中での乾燥状態に到達するまで、その制御システムのプロトタイプの試験を⾏ってはならない。
この条件は気温 23℃、相対湿度 50%の環境での湿度平衡（パート 3 別添 1第 4 項規定の⼀定質量）を意図している。
4.3 含まれる材料の特性を変化させないならば、加速調湿をしてもよい。⼀般に、⾼温調湿は材料の臨界温度未満で⾏うこと。

5 取り付け5.1 防⽕⼾制御システムのプロトタイプ及びその防熱(制御システムの保護に使⽤される場合⼜は制御システムの⼀部をなす場合)は図 1 に⽰す隔壁に取り付けること。
5.2 構造芯材は本コードのパート 3 別添 1 第 5 項に記載された、A 級仕切りについての原理に従って試験炉に取り付けること。
5.3 模型のドアを炉内に配置すること。制御システムとドア模型を取り付ける構
造芯材はドアの開⼝があってはならない。ただし、制御システムの機構解放のための⼩さな開⼝は許される。

6 試験体の検査
6.1 適合性試験所は、試験体が依頼者によって提出された図⾯及び組み⽴て⽅法（第 2 項参照）に適合していることを確認し、どのような齟齬も試験開始までに解決すること。
6.2 制御システムのプロトタイプの動作試験直前に、試験所はドア模型を 300mm 以上開くことによって、制御システムの動作を確認しなければならない。その後ドア模型を閉じること。

7 試験装置試験炉とその試験装置は本コードのパート 3 別添 1 第 7 項に従うこと。

8 試験方法8.1 試験の開始

8.1.1 試験の開始前 5 分以内に、すべての熱電対で記録された初期温度の⼀貫性を確認し、その値を記録すること。変形値についても同様に記録し、試験体の初期状態についても記録すること。
- 98 -

8.1.2 試験開始時には、炉内平均温度の初期値が 20±10℃であり、かつ、初期室温から±5℃以内であること。
8.1.3 試験前にドアは開いた状態であること。試験開始時に制御システムが当該ドアの閉扉する能⼒を⽰さなければならない。
8.1.4 防⽕⼾制御システムは、そのすべてのユニットを備えた代表的な⽅法で設備され、試験時間全体に渡って動⼒を供給されなければならない。
8.2 試験炉の制御

試験炉の制御については、本コードのパート 3 別添 1 第 8.3 項に従うこと。
8.3 温度、試験時間及び試験中の動作

8.3.1 平均炉内温度は 5 分以内に 200±50℃に上昇しその温度で安定し、試験開始から 60 分まで 200±50℃を保持すること。その後平均炉内温度は標準加熱曲線に従って、200℃から 945℃まで上昇させること。
8.3.2 防⽕⼾制御システムの開・閉扉機能は、試験開始時から開始後 60 分までの間、5 分ごとに機能させること。
8.3.3 ⾃動スイッチオーバー機能は、平均炉内温度が 300 度に達するまでに防⽕⼾制御システムと電源を切り離し、その後少なくとも平均炉内温度が945℃に達するまでドアを閉じたままにしなければならない。
8.4 制御システムのプロトタイプの測定及び観察事項

空圧⼜は油圧を⽤いるシステムについては、⼊⼒圧⼒は承認されるシステムの圧⼒と同⼀とし、その圧⼒値を記録すること。⼊⼒圧は⾼いので、試験実施の際は必要な安全上の注意を払うこと。

9 判定基準9.1 試験開始から 60 分間については、防⽕⼾制御システムのプロトタイプは正常に動作しなければならない。
9.2 試験開始から 60 分経過後から試験終了までの間は、ドアは閉じていなければならない。

10 試験報告書
試験報告書は少なくとも以下に⽰した事項を含むこと。申請者によって提出された情報と、試験により得られた情報は明確に区別すること。
.1.2.3.4.5- 99 -

試験が 2010 年 FTP コードのパート 4 に従って⾏われたことへの⾔及(下記第 2 項も参照のこと)
試験⽅法からのあらゆる逸脱
試験所の名称と所在地
試験報告書の発⾏⽇と識別番号
申請者の名称と所在地

.6.7

試験された制御システムのプロトタイプの名称と識別情報
制御システムのプロトタイプ並びに構造に⽤いられた製品及び部材の製造者の名称.8 部材についての記述、その図⾯及びその主要な詳細を含む制御システ
ムのプロトタイプの構造の詳細 実⾏可能な範囲内で試験体を調査して得られた情報を基礎として、第 2 項で要求されるすべての詳細を記載すること。完全で詳細な図⾯が試験報告書中に含まれない場合は、申請者作成の制御システムのプロトタイプの図⾯を試験所が認証し、試験所はその写しの少なくとも 1 部を保管すること。この場合、試験報告書中に申請者作成の図⾯への参照を、図⾯を確認した⽅法についての⾔明と共に含めること。
.9 使⽤された材料のうち、制御システムのプロトタイプの⽕災性能を⽣み出している材料についてのすべての性質（試験所により測定された、防熱材の厚さ及び密度並びに可能であれば⽔分含有量及び有機含有量を含む。）.10 試験体受領⽇.11 試験体の調湿の詳細.12 試験実施⽇.13 試験結果.1 圧⼒計⼜はその他の装置の位置に関する情報及び試験中に得られたデータを表形式で記載したもの.2 試験中の制御システムのプロトタイプの主だった様⼦及び(もし存在すれば)写真.3 防⽕⼾制御システムのプロトタイプが判定基準に適合し、試験に合格したことについての⾔明.14 「防⽕⼾制御システム」等の表現による、試験体が達成した防⽕等級（仕切りの⽅向についての限定を含むこと。）
防⽕等級は、「試験結果の判定」との⾒出しを持つ項に、不燃性についての記述を含みつつ、以下に⽰す様式で記載すること「本成績書に記載された仕様で構築された防⽕⼾制御システムは、「IMO 2010 年 FTP コード」の附属書 1 の付録 1 のパート 4 にいう防⽕⼾ 制御システムとみなして差し⽀えない。」.15 試験に⽴ち会った主管庁の代表者の名前（主管庁が試験実施の事前連絡を要求しながら、主管庁の代表者が試験に⽴ち会わなかった場合は、以下の様式でその旨を記載すること。）「（主管庁の代表者名）に対し本試験報告書記載の試験の実施について通知を⾏ったが、（主管庁の代表者名）は⽴会の必要はないと判断した。」- 100 -