［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方３号機 蓄圧タンク３Ｂ出口逆止弁のベント弁からの漏えいについて
29.10.５
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
異常の概要 発生日時
発生場所
種類

有・
無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 － ]２９年１０月５日１１時３０分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
10 月５日(木)12 時 21 分、四国電力(株)から、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 伊方発電所３号機は定期検査中のところ、蓄圧タンク３Ｂ出口逆止弁のベント弁の水抜き作業用ホース接続部より、系統水が漏えいしていることを 10 月５日(木)11 時 30 分頃運転員が確認した。
２ 運転員にて、蓄圧タンク３Ｂ出口逆止弁のベント弁を閉止した。
３ 今後詳細を調査する。
４ なお、本事象によるプラントへの影響及び周辺環境への放射能の影響はない。
［その後の状況等］
10 月５日(木)15 時 59 分、四国電力(株)から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ 本事象は１次冷却材系統の水抜き準備作業中に発生したもので、漏えいの状況は約２秒に１滴であり、その後ベント弁を閉止することにより、漏えいは停止した。
２ 漏えい量は約 530cm3 であり、その放射能量は最大 1.4×10 6 ベクレルと推定される。
３ なお、漏えいした水は、原子炉格納容器内に留まっており、本事象によるプラントへの影響及び環境への放射能の影響はなく、作業員の被ばくもない。
４ 漏えいした水は、ふき取ることとしている。
５ 今後、引き続き漏えいした原因を詳細調査する。
県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しております。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況［事象発生時の状況］
平成 29 年６月 28 日廃止措置計画認可
運転中（出力％） ・停止中
運転中（出力％） ・停止中
通常値
・異常値
通常値
・異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊方発電所 基本系統図［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]＜管理区域内＞：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

○蒸気発生器原 子炉で 温めら れた高温 の水を 利用し て別の水 （２次 冷却水 ）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]：管理区域

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]（ 高 圧 ター ビ ン へ ）蓄圧タンク
格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除去 冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

放水口
復水ポンプ

○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。
○原子炉容器ウ ラン燃 料を核 分裂させ て、そ の時に 出る熱で 水（１ 次冷却 水）を高温にする。

蓄圧タンク３Ｂ
出口逆止弁のベント弁からの漏えい

雑固体焼却設備

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

高圧
給水加熱器

主給水ポンプ

焼却炉
使用済
燃料

２次 冷却水 を加熱し、熱効率を向上させる。

管理区 域内で 使用した清掃用 の紙や 布等を焼却し、体積を減らす。

○復水器
タービ ンをま わした蒸気を海 水で冷 やして水に戻す。

低圧
給水加熱器

○脱気器
２ 次冷却 水中に 溶け込んだ空気を除去する。

ベント弁

蓄圧タンク３Ｂ
出口逆止弁

水抜き作業用ホース

ホース接続部

用語の解説○蓄圧タンク
1 次冷却材喪失事故時に、ほう酸水を自動的に炉心注入するため、通常時、ほう酸水および加圧窒素が満たされているタンク。原子炉内の冷却水が漏出して１次冷却系等の圧力が低くなると、タンクから炉内にほう酸水が注水される。

○逆止弁
一方向にだけ流体の流れを許し、反対方向には流れを阻止する働きを持つ弁。

○ベント弁
系統の水抜きまたは水張り時に系統内の空気を抜くため配管に設置する弁。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成29年10月05日（木）（単位：ナノグレイ／時）
測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値
測定局時刻 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 降雨時 降雨時以外
17モニタリングステーション（九町越）1717171744
19モニタリングポスト伊方越
17171617164019
愛 モニタリングポスト湊浦
16161618171737
モニタリングポスト川永田
21
21
21
2222
45
23
媛
モニタリングポスト九町
222222
23
22
45
24
15
15
15
15
15
42
17
県 モニタリングポスト大成
モニタリングポスト豊之浦
24
23
2425
23
52
26
モニタリングポスト加周
2525
26
2525
60
29
16
40
18
17161616
四 モニタリングステーション
1515
15
15
15
42
17
国 モニタリングポストNo.1
14
15
15
14
14
42
16
電 モニタリングポストNo.2
力 モニタリングポストNo.3
1313
40
1513
13
13㈱ モニタリングポストNo.4
1616
1515154216(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（平成27、28年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然放
射線

環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
約20ナノグレイ／時×24時間×365日×0.8÷1,000,000
0.140.01
人
工放
射線

0.1

1100.05

0.6

6.9

胸のⅩ線集団
検診（１回）

胃のⅩ線集団
検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

100ミリシーベルト

50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）