EB－9133

（別添）
認
仕様の概

要

認定番号

防火設備 ＥＢ－９１３３

定 年 月 日平成１４年 ２月 １日（ 構 造 ・ 材 料 等 の 説 明 ）防火性能の区分防火品

申請者名 社団法人カーテンウォール・防火開口部協会
設

備目
名
耐熱板ガラス入り鋼製引き自動ドア

所 在 地

東京都港区南青山５－１１－２
共同ビル（南青山）

電話番号０３－３４９９－０６３４

認 定 番 号
認 定 年 月 日

旧乙種防火戸 （通）第６号
平成１２年 ５月２９日

1EB－9133

認定企業一覧

企業名

所在地

１． 東洋シヤッター株式会社

大阪府大阪市中央区南新町 1-2-10

２． 協立サッシ株式会社

神奈川県横浜市中区太田町 6-87

３． 近畿車輛株式会社

大阪府東大阪市稲田新町 3-9-60

４． 三和シヤッター工業株式会社

東京都新宿区西新宿 2-1-1

５． 昭和鋼機株式会社

東京都千代田区東神田 2-10-6

６． 新日軽株式会社

東京都品川区大崎 1-11-1

７． 株式会社高井製作所

東京都中央区京橋 3-3-8

８． 立山アルミニウム工業株式会社

富山県高岡市早川 550

９． トステム株式会社

東京都江東区大島 2-1-1

10． テクノ・ナミケン株式会社

大阪府大阪市西区新町 1-4-26

11． 日本建鐵株式会社

千葉県船橋市山手 1-1-1

12． 不二サッシ株式会社

東京都品川区大崎 5-6-2

13． 豊和工業株式会社

愛知県西春日井郡新川町須ヶ口 1900

14． ＹＫＫアーキテクチュラルプロダクツ株式会社

東京都千代田区神田和泉町 1

15． 株式会社日鋼サッシュ製作所

香川県高松市松並町 1035

16． 株式会社三高製作所

兵庫県尼崎市神崎町 45-23

17． 株式会社清水製作所

福岡県福岡市博多区山王 1-1-32

18． 株式会社建鋼社

熊本県熊本市長嶺町 2331

19． トステムビル改装株式会社

東京都新宿区西新宿 3-2-11

20． 日本板硝子株式会社

東京都港区海岸 2-1-7

21． 株式会社テーエムデー

埼玉県戸田市早瀬 1-8-19

22． ホリー株式会社

東京都江東区冬木 11-17

23． 文化シヤッター株式会社

東京都板橋区志村 3-26-4

24． エコー産業株式会社

大阪府吹田市南金田 1-4-31

25． 株式会社紅雲製作所

愛知県名古屋市北区若葉通り 1-36

26． 鐵矢工業株式会社

東京都中央区銀座 1-8-7

27． 株式会社ナブコ

兵庫県神戸市中央区磯上通 2-2-21

28． 日本フネン株式会社

徳島県麻植郡川島町三ツ島新田 179-1

29． 寺岡オートドア株式会社

東京都大田区千鳥 3-19-3

30． 三和タジマ株式会社

東京都豊島区池袋 2-77-52

EB－9133

１．適用範囲 本仕様書は、建築基準法第２条第九号の二ロ及び同法施行令第１０９条の２（２０分間の遮炎性能を有する防火設備）に規定する耐熱板ガラス入り鋼製引き自動ドア（EB－9133）について適用する。
２．用語 本仕様書では、用語を以下のように定める。
枠： 戸を建てこむもので、建物躯体の開口を見切るものをいう。

戸： ドアの可動部を指す。

無

目 ： 基本形式をたて方向に組合わせる材で、段窓に用いる。

方立 ： 基本形式を横方向に組合わせる材で、連窓に用いる。

エンジン
ボックス ： 自動引き戸開閉機構を納める枠を指す。
３．種類 耐熱板ガラス入り鋼製引き自動ドアの展開範囲は以下による。
３.１ 基本形式
３.１.１ 基本形式の種類

防火戸の基本形式は、表１１による。
表１
１ 基本形式

開閉形式（品目名）

種類

図

片引き引き自動ドア(耐熱板ｶﾞﾗｽ入り鋼製引き自動ﾄﾞｱ)

引分け

３.１.２ 基本形式の寸法

基本寸法は、図１１に示す内のり寸法で表し、表２２に示す最大寸法以内とする。
表２２ 開閉形式の最大寸法（内のり寸法）
開閉形式

最大面積
Ａ［㎡］

引き自動ドア9.6

一辺の最大長さ［ｍ］
幅（Ｗ） 高さ（Ｈ）
4.8

制約条件
戸一枚の幅は、1.2ｍ以下、面積は 2.4 ㎡以内とする。

2.43

EB－9133

図１１ 基本形の内のり寸法押え
開閉形式

ス チ ー ル ・ ス テ ン レ ス 共 通

引き自動ドア

３.２ 基本形式をたて方向に組合わせる場合
３.２.１ 組合わせの条件

組合わせは、同一枠内に無目を用いて基本形式をたて方向に配列したものとする。
３ .２ .２

組合わせる場合の寸法

基本形式の上段に窓の基本形式を組合わせる場合の寸法は（１１）、（２２）による。
（１１） 組合わせた防火戸全体の寸法 組合わせた防火戸全体の幅と高さ寸法及び最大面積は、表３３による。
表３３ 防火戸全体の幅と高さ寸法及び最大面積
項目

引き幅寸法（Ｗ）
高さ寸法（Ｈ）
最大面積（Ａ）

4.8ｍ以下3.6ｍ以下
9.6 ㎡以内（２２） 組合わせに用いる個々の基本形式の寸法 組合わせに用いる個々の基本形式の幅、高さ寸法及び面積は、各開閉形式に規定される最大寸法以内とする。
３.３ 基本形式を横方向に連結する場合
３.３.１ 連結の条件 防火戸を横方向に連結する場合は、たて枠の溶接アンカーをピース材から通し材に変える等の処置をとり、1.6ｍｍ以上の鋼板で上下構造体と強固に接続することで、開口部補強を行う。
３.３.２ 連結の寸法 連結する場合の高さ寸法は、2.4ｍ以下とする。
３.４ 基本形式（横方向に連結したものを含む）をたて方向に連結する場合
３.４.１ 連結の条件 防火戸をたて方向に連結する場合は、それぞれの基本形式を強固に固定するための補強を行う。
4

EB－9133

３.４.２ 連結の寸法 連結する場合の高さ寸法は、3.6ｍ以下とする。
４．主構成材料及び副構成材料
４.１ 主構成材料
４.１.１ 鋼板 鋼板の板厚は、表４４による。
表４４ 鋼板の板厚

鋼

板ステンレス鋼板

規格材質

板厚

JIS G 3302
（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）

SGCCSGHC

1.6ｍｍ以上

JIS G 4305
（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）

SUS304
SUS3161.5ｍｍ以上

板厚は呼び厚とする。以下指示なき板厚は呼び厚とする。
４.１.２ 板ガラス
（１１） 網入板ガラス（ａａ） 単板ガラス JIS R 3204（網入板ガラス及び線入板ガラス）に規定する 6.8 ミリ及び 10 ミ
リ厚さのひし網入板ガラス及び角網入板ガラスを用いる。
（ｂｂ） 合わせガラス （ａａ）に規定する単板ガラスを組入れた JIS R 3205（合わせガラス）を用いる。
（ｃｃ） 複層ガラス （ａａ）に規定する単板ガラスを組入れた JIS R 3209（複層ガラス）を用いる。
（２２） 耐熱板ガラス（ａａ） 単板ガラス 以下に示す耐熱板ガラスを用いる。
・ 低膨張防火ガラス

硼珪酸ガラスを原寸切断して、エッジに特別研磨を施した後に特殊な熱処理をしたもの。
・ 耐熱強化ガラス ソーダ石灰ガラスを原寸切断してエッジに特殊研磨を施した後に、特殊な強化処理をしたもの。
・ 耐熱結晶化ガラス

リチウムアルミナ珪酸系組成のガラスを再加熱処理してガラス全体に微細結晶を均一に析出させたもの。
（ｂｂ） 合わせガラス （ａａ）に規定する耐熱板ガラスを組入れた JIS R 3205（合わせガラス）を用いる。
（ｃｃ） 複層ガラス （ａａ）に規定する耐熱板ガラスを組入れた JIS R 3209（複層ガラス）を用いる。
４.１.３ 金属板材 ガラスのかわりに用いるパネル、両面フラッシュ構造の表面材、及びステンレス製下枠に用いる金属板材は以下による。なお、ガラスのかわりに用いるパネル類の厚さ及び最大面積は、
表５５による。
表５５ ガラスのかわりに用いるパネル類
金属板材の種類

厚さ

面積

鋼
板
ステンレス鋼板
アルミニウム板

0.8ｍｍ以上
0.8ｍｍ以上
3ｍｍ以上

1.2 ㎡以内5

EB－9133（１１） アルミニウム板 JIS H 4000（アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条）に規定するアルミニウム板を用いる。
（２２） 鋼板 JIS G 3131（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯）、JIS G 3141（冷間圧延鋼板及び鋼帯）、JIS G3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）及び JIS G 3313（電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）に規定する鋼板を用いる。
（３３） ステンレス鋼板 JIS G 4304（熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）及び JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）等に規定するステンレス鋼板を用いる。
４.２ 副構成材料
４.２.１ 樹脂又はゴム系副構成材（１１） グレイジング用シーリング材 JIS A 5758（建築用シーリング材）に規定するグレイジング用シーリング材で、「発熱特性試験」において、着炎時間が 100 秒以上かつ温度時間面積（℃・分）が 50 以下のものとする。
（２２） 気密材 気密材の材質は以下のものを用いる。
ポリプロピレン・ポリエチレン・ポリ塩化ビニル・ポリ酢酸ビニル・熱可塑性エラストマー・
クロロプレンゴム・シリコーンゴム・ＥＰＤＭ等（３３） ガラス用セッティングブロック けい酸カルシウム板、又は JASS 17 ガラス工事に規定するセッティングブロックのうち、クロロプレンゴムを用いる。
４.２.２ 金属製副構成材料（１１） ねじ等 JIS G 4308（ステンレス鋼線材）に規定する SUS 304、JIS G 4303（ステンレス鋼棒）に規定する SUS 302、JIS G 4309（ステンレス鋼線）に規定する SUS 305J1、JIS G 4314（ばね用ステンレス鋼線）に規定する SUS 304 又は SUS 302、JIS G 4315（冷間圧造用ステンレス鋼線）に規定する SUS 305J1、又は SUS XM7 等の材質のものを用いる。
（２２） アンカー・補強板等 JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）に規定する鋼板を用いる。
４.３ 自動ドア開閉機構 開閉機構は、表６６による。
表６６ 開閉機構
構成部品名

仕様

モータ
減速機構
主・従動プーリ
伝達機構
ハンガレール

外装部は金属製又は樹脂材とする。ただし、樹脂材の場合は金属製カバーで覆う。
外装部は金属製とする。
金属製、又は樹脂材で化粧。
金属製とする。
金属製とする。
金属、又はポリアミドなどの樹脂材が溶融しても戸の上端が無目の下端よりずり下がらない構造とする。
金属製とし、主要部分は溶融しない構造とする。
無目内に取付ける場合は、外装部は金属製カバ－で覆い、発炎防止処置をする。
主要部分は、金属製で、溶融しない構造とし、煙感知器連動、又は熱感知器連動で確実に自動閉鎖するものとする。

吊戸車
開閉機構取付板
コントローラ
自動閉鎖装置無目付センサタッチセンサ補助センサ

加熱により容易に脱落すること。

6EB－9133

５．構造 構造は、以下に規定する内容のものとする。ただし、ハートビル法の趣旨に基づき、病院・老人ホームや高齢者・障害者住宅等の出入口等においては、バリアフリーを考慮した仕様とすることができる。
５.１ 寸法
５.１.１ 形状及び見付・見込寸法 形状及び見付・見込寸法は、図２２、図３３による。
図２２ 形状及び見付・見込寸法（１）スチール・ステンレス共通

エンジンボックス

エンジンボックス

上枠
召合せたて骨

姿図

たて枠
たて枠

たて枠
ガイドレール

ガイドレール

上枠

ｴﾝｼﾞﾝﾎﾞｯｸｽ

ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ

7

召合せたて骨たて枠

EB－9133

図２
２ 形状及び見付・見込寸法（１）（続き）
スチール・ステンレス共通

たて枠
召合せたて骨図３
３ 形状及び見付・見込寸法（２）
スチール
上框

ステンレス
上框

上框

上框

たて框

たて框

中桟

中桟

姿図

下框

下框

たて断面

8下框

下框

EB－9133

図３
３ 形状及び見付・見込寸法（２）（続き）
スチール

ステンレス

横断面

５.１.２ ガラスのかかりしろ ガラスのかかりしろの寸法は、図４４による。
図４
４ ガラスのかかりしろの寸法
スチール・ステンレス共通

ガラスのかかりしろ

単板ガラス

複層ガラス

ｴﾝｼﾞﾝﾎﾞｯｸｽと戸

たて枠と戸

9

EB－9133

図４４ ガラスのかかりしろの寸法（続き）
スチール・ステンレス共通――

戸と戸緩衝材付召合せたて骨と戸５.２ その他の構造
５.２.１ 中桟 中桟を用いる場合は、たて方向又は横方向の何れか一方向のみに入れるものとし、十文字型には用いない。
５.２.２ 室外側使用ガラス 複層・合せガラス及び二重にガラスを用いる場合は、原則として外側を耐熱板ガラスとする。
５.２.３ 塞ぎ材

躯体と防火戸とに貫通する隙間が生じる場合は、不燃材料等で塞ぐこととする。

５.３ 寸法許容差
５.３.１ 防火戸の寸法 幅（Ｗ）と高さ（Ｈ）、その他の寸法は JIS A 4702（ドアセット）による。
６．表面仕上げ 主構成材料（４４.１.１ 鋼板）の表面仕上げは、以下による。
（ａａ） 鋼板は、製造所の塗装仕様による。
（ｂｂ） ステンレス鋼板は、表面仕上げの種類を問わない。
７．納まり 防火戸の固定部は、直接火炎が当たらないように不燃材料等で保護する。

10