［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方１号機廃液蒸発装置１Ｂの配管の弁からの水漏れについて
29.２.10
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
異常の概要 発生日時
発生場所
種類

有・
無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 － ]２９年２月１０日１１時３０分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
２月 10 日(金)11 時 50 分、四国電力(株)から、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 運転終了後の伊方発電所１号機において、期間外点検中の廃液蒸発装置１Ｂの配管保温下部床面に約 25×100cm の水漏れ跡を保修員が確認した。
２ 保修員が配管の保温を外して確認した結果、２月 10 日(金)11 時 30 分頃、当該配管に設置している弁から、約 10 秒に１滴水漏れしている事を確認した。
３ 現在詳細を調査中である。
４ 本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はない。
［その後の状況等］
２月 10 日(金)14 時 50 分、四国電力(株)から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ その後、当該配管の水抜きを実施し、２月 10 日(金)12 時 26 分、保修員が漏えい停止を確認した。
２ 漏えいした水の量は約 300cc であり、含まれる放射能量は約 8,400 ベクレルであった。
３ なお、漏えいした水は全量ふき取りを実施した。
４ 今後、当該弁から漏えいした原因を調査する。
県としては、原子力センター職員が伊方発電所に立ち入り、現場の状況を確認しています。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況周辺環境放射線の状況［事故発生時の状況］
運転中（出力％） ・停止中
運転中（出力％） ・停止中
運転中（出力 103％） ・停止中
通常値
・
異常値
通常値・
異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊発信年月日
発
当信

平成２９年

者

伊方発電所号 機

１号機(定格出力)

方発 電 所 情（お知らせ）
２月１０日

(金報)

１１時

５０分

門屋２号機（５６６ＭＷ）･３号機（８９０ＭＷ）

該

MWにて
平 成 28年 5月 10日 1.出力発生時(通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中)
運 転 終 了 （ 第 28回状況
機定期検査中）2.第回 定期検査中
設備トラブル
１．発生日時：
２．場

所：

２月
１号機

・人身事故

１０日

・地震

・

その他

１１時３０分頃

原子炉補助建家 ３Ｆ（管理区域内）発 生 状 況概要 ３．状

況：
運転終了後の伊方発電所１号機において、期間外点検中の廃液蒸発装置１Ｂの配管保温下部床面に約２５×１００ｃｍの水漏れ跡を保修員が確認しました。
保修員が配管の保温を外して確認した結果、１１時３０分頃、当該配管に設置している弁から、約１０秒に１滴水漏れしている事を確認しました。
現在詳細を調査中です。
本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。

運転状況備考１号機： 平成２８年５月１０日運転終了（第 28 回定期検査中）
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊発信年月日
発当信

平成２９年者

伊方発電所号 機

１号機(定格出力)

方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
２月１０日

(金)

１４時

５０分

門屋２号機（５６６ＭＷ）･３号機（８９０ＭＷ）

該

MWにて
平 成 28年 5月 10日 1.出力発生時(通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中)
運 転 終 了 （ 第 28回状況
機定期検査中）2.第回 定期検査中
設備トラブル
１．発生日時：
２．場所：

２月
１号機

・人身事故

１０日

・地震

・その他

１１時３０分頃

原子炉補助建家 ３Ｆ（管理区域内）発 生 状 況概要 ３．状

況：運転終了後の伊方発電所１号機において、期間外点検中の廃液蒸発装置１Ｂの配管保温下部床面に約２５×１００ｃｍの水漏れ跡を保修員が確認しました。
保修員が配管の保温を外して確認した結果、１１時３０分頃、当該配管に設置している弁から、約１０秒に１滴水漏れしている事を確認しました。
現在詳細を調査中です。
本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。
【第１報にてお知らせ済み】

その後、当該配管の水抜きを実施し、１２時２６分、保修員が漏えい停止を確認しました。
漏えいした水の量は約３００ｃｃであり、含まれる放射能量は約８,４００ベクレルでした。
なお、漏えいした水は全量ふき取りを実施しました。
今後、当該弁から漏えいした原因を調査します。

運転状況

備考

１号機： 平成２８年５月１０日運転終了（第 28 回定期検査中）
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

添付資料－２

伊方発電所１号機 廃液処理系統概略図

廃液蒸発装置廃液
蒸留水タンク

当該箇所
廃液排水モニタ
廃液蒸発器

ドラミング
バッチタンク
濃縮液ポンプアスファルト固化装置（ドラム缶詰め）放水口

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器：管理区域（高 圧 タ ービ ン へ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧
給水加熱器

主給水ポンプ★
廃液蒸発装置の配管の弁からの水漏れ

使用済
燃料

使用済燃料ピット

雑固体焼却設備
焼却炉

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

低圧
給水加熱器

○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

伊方発電所１号機 廃液蒸発装置１B 水漏れ
水漏れ跡
約２５×１００ｃｍ

１０秒に１滴の水漏れ

用語の解説○廃液蒸発装置
管理区域内で発生する機器排水などを蒸発濃縮し、減容化する装置。

○廃液蒸発器
廃液蒸発装置の一部で、補助蒸気による加熱により廃液を蒸発濃縮する機器。

○廃液蒸留水タンク
廃液蒸発器で蒸発した水蒸気を凝縮して貯留するタンク。

○ドラミングバッチタンク
廃液蒸発装置から発生した濃縮廃液や、洗濯排水を洗浄排水蒸発装置で処理した廃液を貯留するタンク。

○アスファルト固化装置
ドラミングバッチタンクの廃液をアスファルトと混合して固化処理する装置。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成29年2月10日（金）（単位：ナノグレイ／時）
測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値
11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 降雨時 降雨時以外
測定局・時刻モニタリングステーション（九町越） 18
181718184319
モニタリングポスト伊方越
18171717184119
愛 モニタリングポスト九町
22222222234424
モニタリングポスト湊浦
17171617163618
媛
モニタリングポスト川永田
2121202122452425242423235027
県 モニタリングポスト豊之浦モニタリングポスト加周25242525245929
モニタリングポスト大成
1616151616421717171717173918
四 モニタリングステーション
16161616154216
国 モニタリングポストNo.1
電 モニタリングポストNo.2
15141414144116
力 モニタリングポストNo.3
14141413134014㈱ モニタリングポストNo.4
16161515154116(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（平成26、27年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然放射線

環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
約20ナノグレイ／時×24時間×365日×0.8÷1,000,000
0.140

人工
放
射
線0.1

1100

100.050.66.9

胸のⅩ線集団
検診（１回）

胃のⅩ線集団検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

ミリシーベルト50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）