製品仕様

充実の保証体制ＥＮＥＰＡＣ-ＨｙＢｒ
ｉＤは充実した保証体制をご用意しています

設置可能温度範囲：−10℃ 〜 40℃
充電可能温度範囲：0℃〜 40℃
放電可能温度範囲：−10℃ 〜 40℃

システム（設置場所：屋外）

設置環境

10年保証

室内リモコン
（設置場所：屋内） 運転可能温度範囲：0℃〜 40℃
ハイブリッドパワーコンディショナ W694 x H1150 x D310(mm)システム
蓄電池ユニット W850 x H870 x D350(mm)

外形寸法
質量
蓄電池
インバータ
変換方式

太陽光電池
モジュール入力

系統連系入出力

自立出力

室内リモコン
蓄電ユニット表示モニター
種類
搭載総容量
定格容量
連系運転時
自立運転時
スイッチング方式
最大入力電流 (DC)
定格入力電圧
入力電圧範囲運転可能範囲MPPT 追従範囲
MPPT 出力容量
入力回路数
電気方式
定格入力
定格出力
定格出力電圧
出力電圧範囲
定格周波数
電気方式
定格出力
定格出力電圧
最大出力電流
定格周波数
絶縁方式
冷却方式
システム標準付属品

蓄電システムW100.4 x H180.4 x D45(mm)ハイブリッドパワーコンディショナ 98Kg、蓄電ユニット 148Kg
約 450g
リチウムイオン蓄電池（リン酸鉄）
10 kWh
9.216kWh
自励式電圧型電流制御方式
自励式電圧型電圧制御方式
PWM 方式（系統電圧同期運転方式）
1 回路 11A(3 回路とも)
DC330V
DC0 〜 450V
DC70 〜 435V
DC75 〜 435V
2kW/1 回路、4kW/3 回路トータル
3 回路
単相 3 線式
15kVA
15kVA（PCS 4.0 kVA＋系統 11kVA）
AC202 V
AC202 V ± 10％
50 Hz または 60 Hz
単相 3 線 AC202V
3.0kVA単相 3 線 AC202V
15A
50Hz または 60Hz
非絶縁トランスレス方式
自然空冷方式①表示モニター ②NEコネクト ③蓄電ボックス

取扱説明書等の記載内容に沿った正しいご使用のもとで、保証期間中にハイブリッドパワーコンディショナ、蓄電池ユニットに故障が発生した場合、保証書の記載内容に則って無償で修理・交換を行います。
保証は、製品引渡し確認日から10 年間です。

※蓄電システムアダプタ・NEコネクト・表示モニターは1 年間です。

10年保証

電池容量蓄電池の充電可能容量が 60％を下回った場合は、無償修理( 製品引き渡し確認日から10 年間 )します。

10年補償

自然災害補償ENEPAC-HyBriDを新規にご購入、設置頂いたお客様全てに、自然災害による万が一の損害の補償をご提供致します。

※使用できる蓄電池の容量は、電気の使用状況や外気温の変化等により変動がござます。

補償対象となる事故 ( 以下の事故でシステムに損害が生じた場合に補償されます)

自然災害補償対象機器①ハイブリッドパワーコンディショナ②蓄電池ユニット ③蓄電ボックス④表示モニター⑤NEコネクト⑥その他①〜⑤の物の付属品または付属配線であって、購入者に対して設置時に供給したもの

火災

破裂・爆発

落雷

風災

水災

外部からの衝突

雹災・雪災

窃盗

安全を届ける 4 つの機能 生活に寄り添うものだからこそ、安全に力を入れています。

1

トリップ防止動作

主幹ブレーカーがトリップしないよう充電をコントロール

2

特殊充放電動作機能( 低温時の充電動作 )低温時には蓄電容量を確保する機能

3

バッテリー容量自動キャリブレ機能 ( 満充電 /2 ヶ月 )常に正しい蓄電容量を提示するため監視し定期的に校正する機能

4

出力抑制時 ( 出力抑制時・電圧上昇抑制時)の充電機能
抑制分を充電に振り分ける事で系統への影響を回避

安全に関する注意 安全にお使いいただくために、ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご利用ください。
!

危険●緊急停止や故障などの場合は販売店または当社に連絡し、必要な指示を受けてください。指示があるまでハイブリッドパワーコンディショナ、蓄電池ユニット、NE コネクト、蓄電システムアダプタ、表示モニター（以下「本システム」とします）に近づかないでください。●専門の技術者以外はハイブリッドパワーコンディショナ及び蓄電池ユニットの扉を開けないでください。●生命に関わる機器 ( 医療機器等 ) には絶対に接続しないでください。●本システムを分解、改造、装飾しないでください。●点検、緊急時は販売店または当社にご連絡ください。●本システムの変形・割れ目・異音が発生した場合は販売店または当社にご連絡ください。

!

警告●本システムに水をかけたり、上に乗ったり、物を置いたり、部品を取り外したりしないでください。●本体の吸気口や排気口、配線口、エネルギーモニターの通気口をふさいだり、触ったり、手や物を入れたりしないでください。●
災害発生時や落雷時には本システムに触れないでください。●ケーブル類が破損するような状況で使用しないでください。破損したまま使用した場合、感電・ショート・火災の原因となります。●本システムの周囲で子供を遊ばせたり、表示モニターおよび蓄電システムアダプタを子供に触らせたり操作させたりしないでください。●本システム付近で薬剤の散布はしないでください。●ハイブリッドパワーコンディショナ及び蓄電池ユニットに接続されているアース線は外さないでください。●人為的に本体を蹴ったり物をぶつけたり強い衝撃を与えないでください。●無線機など高周波機器に近づけないでください。

!

注意●本システムに冷気や蒸気をあてたり、火気に近づけたりしないでください。●ご家庭以外でご使用される場合は、事前に販売店にご相談ください。●ご契約の深夜電力が変更になった場合は、お客様または、販売店様にて充電時刻の設定変更を行ってください。●本システムにスプレー ( 殺虫剤・整髪料・カセットコンロ用ガス等 ) をかけないでください。●ハイブリッドパワーコンディショナ、蓄電池ユニット、蓄電システムアダプタの取外し、移設、廃棄等を行う場合は、専門技術を要するため販売・施工店、または当社までご相談ください。

< お願い >●本システムは設定工事や系統連系接続工事が必要です。設置工事は販売店または当社までご相談ください。●ハイブリッドパワーコンディショナ ( 蓄電システムアダプタ含む )、蓄電池ユニットは移動が出来ません。●病院・診療所の医療用機器には使用しないでください。
また、家庭用医療機器について本システムより蓄電した電気を、停電時の非常時に使用しないでください。●本システムは無停電電源装置 (UPS) ではありませんので、停電時の無瞬断切り替え機能は搭載していません。●停電中に本システムの蓄電容量が 0％になると太陽電池モジュールによって蓄電ユニットが 10％まで充電されるまで稼働しません。●表示モニターに表示できるのは単相三線 200V/100V で 100A までとなります。
< 本体の設置場所について >●製品の重量に十分耐えられる場所に設置してください。●蓄電ユニットの左右 20 ㎝以上、正面 60 ㎝以上、背面 20 ㎝以上、上部 100 ㎝、ハイブリッドパワコンの左右 20 ㎝以上、正面 60 ㎝以上、背面 10 ㎝、上部 50 ㎝以上のメンテナンススペースが必要です。ハイブリッドパワーコンディショナの上、背面、メンテナンススペース内に物を置かないでください。●使用周囲温度は -10 〜 40℃です。
< 本体は、以下の場所に設置しないでください >●浸水のおそれがある場所。●本体周辺温度が 40℃以上になる場所。●湿度が高い (85％以上 ) 場所。●ガスなどが漏れるおそれのある場所。●無線機など高周波機器がある場所。●振動または衝撃を受ける場所。●鉄粉及び有機材のシリコンなどを含む粉塵がある場所。●海風が当たる場所。●別途当社が定める塩害地域。●油煙が多い場所。●水や油の蒸気にさらされる場所。●標高が 1000m を超える高地。●静電気やノイズの多い場所。●ホコリの多い場所。●温泉など硫酸ガスは発生する場所。●
可燃性ガスは発生するおそれがある場所。●直射日光があたる場所。●日本国内仕様のため、日本国外では使用できません。●その他仕様書等に記載されている設置不可の場所。
< リサイクルについて >●本システムは、リチウムイオン電池モジュールを内蔵していますが、リチウムイオン電池モジュールは、貴重な金属が使用されています。限りのある資源の有効活用のために、リチウムイオン電池モジュールの回収・リサイクルにご協力ください。
なお、使用済み製品の廃棄に際しましては、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

その他付記事項●製品の仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。●本カタログに記載の製品は、日本国内専用の為、日本国外では使用できません。

ご使用済みのリチウムイオンバッテリーのリサイクルについて本製品にはリチウムイオンバッテリーを使用しています。
ご使用済みのリチウムイオンバッテリーのリサイクルにご協力をお願い致します。
リチウムイオンバッテリーのリサイクルおよび破棄に関しては、お買い上げの販売店または当社へお問い合わせください。

製造元
本社 福岡県福岡市博多区東光 2 丁目 7 番 25 号
工場 福岡県古賀市天神 3 丁目 20 番 1 号
URL: https://www.seiko-denki.co.jp
製品に関するお問い合わせ：TEL 03-5835-1013

家全体バックアップ対応
住宅用蓄電システム

住宅用蓄電システム

住宅用蓄電システム

搭載容量 10kWh2019 年 12 月

安心、そして有効活用〜お家の電気をまるごとバックアップ〜
災害発生による停電は予測ができないので備えが欲しい。
太陽光で発電された電気を有効に活用したい。

「ENEPAC HyBriD」
は、もしもの際の備えとなり普段と変わらない生活を実現。
太陽光発電を効率よく貯めて再生可能エネルギーを無駄なく使用できます。
「ENEPAC HyBriD」
は安心かつスマートな生活を提供します。

住宅用蓄電システム

FULL
BACKUP

エネルギーは 創って貯めてお家のエネルギーは創って貯めて使う。電気も自給自足の時代に。

創る貯める使う時代へ。

とは？
通常時

かしこく貯めて・かしこく使う

電力会社の停電時

お家まるごと電気が使える電気を使う

夜間電力を貯める

停電時は深夜の割安な電気を貯めて、翌日に備えます。
（経済モードに設定の場合）

電気がストップ

深夜

朝

0:00AM

6:00AM

充電・放電
します

電気を変換します

放電
充電
蓄電システムには、特定負荷型と全負荷型の 2 つがあります。
特定負荷型はあらかじめ指定した一部のエリアでしか電気を使うことができませんが夕〜夜

蓄電池ユニット ハイブリッドパワーコンディショナ

6:00PMENEPAC-HyBriD は使いたい場所で電気を使うことができます。

昼“ここで電気が使いたいのに使えない ”といったことがありません。

12:00PMまた、太陽光を最大 4kW 活用できるため、長期の停電が発生しても、安心して電気を使うことが出来ます。
※停電時は 3KVA が最大出力となります。

太陽光発電の電気を使う

電気を貯める・使う

従来型 ※1は特定負荷型

全負荷型

は太陽光発電システムで作った電気を ENEPAC に充電して、夜間に使用することができます。
また余った分は売電することもできます。
（自家消費モードに設定の場合）

足りない時は電力会社の電気を購入します。

雨の日はどうなるの？
雨や雪などで、太陽光発電システムが発電できない場合や蓄電システムに貯めていた電力が足りなくなってきた場合は通常通り、電力会社から電気を購入します。
※太陽光の発電状況、電気の使用状況及び運転モードによりシステムの動作は異なります

お家の一部の電気のみが使用できます。
※1. 当社調べによる市場で流通している蓄電システム

お家全体で電気が使用できます。

家庭で使う約1日分の電気をまかなえるので安心選べる運転モード：生活パターンに合わせて 4 つのモードの選択が可能

消費電力と使用時間は目安となります。※1

エアコン
800W

LED 照明
40W

90分

電気ケトル
1450W

10分

1

スマホ充電
10W

電子レンジ
500W

テレビ
110W

経済モード

6時間 2台朝-夜

貯める充電

夜間のお得な電気を購入

使う発電

充電

めた電気を昼間・夜間に放電します。
昼間放電に余った電気は売電します。

炊飯器
1400W

エコキュート960W

1時間

2時間30分

IH コンロ
580W

冷蔵庫
120W

深夜

電気料金の単価が安い深夜に充電して、貯6時間 2部屋

3時間

とことんお得に！

ドライヤー
600W

こんな人にオススメ

2※余った分は売電

売電による経済
メリットが欲しい※朝や夜間は ENEPAC に貯めた電気を使用

買電を控える

日中

自家消費モード

日中に発電した電気を ENEPAC HyBriDに充電し、使用します。
極力買う電気を減ら

夜

貯める

発電

充電使う
昼間に貯めた電気を使用 放電

放電

す事で、お得に生活できます。
弱火〜中火1時間10分

充電しきれずに余った電気は売電します。
こんな人にオススメ

卒 FIT を迎えている※余った分は売電

15時間

6:00
AM

12:00
PM

6:00
PM

10kWh

停電時に 200V も使用可能の大容量

日本のご家庭の平均的な1日の消費電力量はおよそ10kWh。
ENEPAC-HyBriDはそれと同等の10kWhを搭載しているのでIH コンロ

エアコン

通常時は太陽光で発電した電気を貯めて再生可能エネルギー

エコキュート※2を有効的に使用することが可能です。
また、災害時は大容量であるため100V だけでなく200Vの家消費電力の多い家電の例

電製品も安心して使用できます。

3

常に蓄電池ユニットが満充電になるまで充電を行い、充電完了後は停電に備えて待機します。

4

台風などあらかじめ上陸時刻が予測できる場合には事前に本モードに切り替えておけば電気を本システムを制御します。

非常時への備えバックアップモード

HEMS と連携

HEMSモード

HEMS（Home Energy Management System）がたっぷり蓄えることができ安心です。

各運転モードは備え付けのタブレットにより、簡単に設定可能
専用のタッチパネル式のモニターで、各種設定がカンタン操作でできます。
また発電量や消費量が目に見えてわかるので、節電意識もおのずと高まります。

お手持ちのスマートフォンやPC でも確認できます！
※設定が必要です。

システムコントローラで安心サポート

NE コネクトはサーバーへ蓄電システムの情報を伝えたり、サーバーからの指令をもとに蓄電システムを制御するシステムです。快適な太陽光発電住宅を実現するための 4 つの便

トースター

電気ケトル

ドライヤー

エアコン

炊飯器

暖房便座

利な機能がついています。

❶遠隔監視機能※遠隔による、ソフトのアップデートも含まれます

エネパックハイブリッドの豆知識○特許番号 第3827676号の技術を搭載
全負荷型を実現する家庭用蓄電システムの基本特許。
負荷追従出力、一定出力による放電と不足分を商用から補う系統補充を実現。

NE コネクトで太陽光発電の状況、蓄電池ユニットの容量状況、家庭内負荷状況を把握し、インターネット経由で確認する事が可能です。

❷出力制御対応

NE コネクトは、ハイブリッドパワーコンディショナの太陽光発電の状況や蓄電池ユニットの蓄電量を常に収集し、電力会社からの出力制御に対応する事※1.停電時の電池残量によって使用時間は変動します ※2.エコキュートは関西電力の登録商標です

が可能です。

❸バーチャルパワープラント
（VPP）
対応

最新の IT 技術により小規模な発電施設をいくつもまとめて連動させ、電力網の需給バランスの最適化を図るVPP にも、蓄電システムの充放電制御を行うRA（リソースアグリゲータ）へ、収集した蓄電状況の送信や制御情報の受信を行い、着実に対応します。