［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方２号機２次系ブローダウンタンク上面の亀裂について
26.12.10
原子力安全対策推進監(内線2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 － ]２６年１１月２１日１６時１０分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
11月21日(金)16時38分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 伊方発電所２号機は、定期検査中のところ、11月21日(金)16時10分頃、２次系ブローダウンタンクの上面に腐食による亀裂があることを保修員が確認した。
２ 現在、詳細を調査中である。
３ 本事象による環境への放射能の影響はない。
［その後の状況等］
11月25日(火)9時46分、四国電力(株)から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ その後、２号機への補助蒸気の供給を停止し、補助蒸気ドレン水の発生を抑えることにより、当該タンクへの流入を止めた。
２ 調査の結果、外面から目視にて点検し、タンク上面に亀裂が３箇所、円周状にあることを確認した。
３ なお、当該タンクは、亀裂の確認された上面の配管を通じて大気に開放されているものである。
４ 25日より当該タンクを開放し、詳細点検を開始する。
５ 本事象による環境への放射能の影響はない。

県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しております。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力運転中（出力運転中（出力通常値通常値［事故発生時の状況］％） ・停止中％） ・停止中％） ・停止中
・異常値・異常値

（参考）１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成２６年１１月２１日（ 金 ）

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

１６時

３８分

佐藤

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １.出力 556 MW（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２.２号機第２３回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・
１．発生日時：１１月２１日
２．場

所：

３．状

況：２号機

地

１６時

震・ その他

１０分頃

タービン建家地下１階（管理区域外）

伊方発電所２号機は定期検査中のところ、本日１６時１０分頃、２次系ブローダウンタンク※の上面に腐食による亀裂があることを保修員が確認しました。
現在、詳細を調査中です。
発生状況
概
要

本事象による環境への放射能の影響はありません。

※２次系ブローダウンタンク
２次系で使用した補助蒸気などのドレンを集めて、排水するためのタンク

運転状況

備

考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成２６年１１月２５日（火 ）

発

伊方発電所

信者当 該 機号 機

９時

４６分

佐藤

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １.出力 556 MW（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２.２号機第２３回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時：１１月２１日
２．場

所：

３．状

況：２号機

地

１６時

震・ その他

１０分頃

タービン建家地下１階（管理区域外）

伊方発電所２号機は定期検査中のところ、本日１６時１０分頃、２次系ブローダウンタンク※の上面に腐食による亀裂があることを保修員が確認しました。
現在、詳細を調査中です。
【第１報にてお知らせ済み】
発生状況
概要

その後、２号機への補助蒸気の供給を停止し、補助蒸気ドレン水の発生を抑えることにより、当該タンクへの流入を止めました。
調査の結果、外面から目視にて点検し、タンク上面に亀裂が３箇所、円周状にあることを確認しました。
なお、当該タンクは、亀裂の確認された上面の配管を通じて大気に開放されているものです。
本日より当該タンクを開放し、詳細点検を開始します。
本事象による環境への放射能の影響はありません。

※２次系ブローダウンタンク
２次系で使用した補助蒸気などのドレンを集めて、排水するためのタンク
運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中タービン建家
非常用排水ピット

当該箇所

２次系ブローダウン
タンク

大気へ

補助蒸気ドレン水

伊方発電所２号機 ２次系ブローダウンタンクまわり概略図

使用済
燃料

使用済燃料ピット○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

充てんポンプＭ

余熱除去冷却器

緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ

緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。
○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

雑固体焼却設備
焼却炉○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

（ 高圧 タービ ン へ ）格納容器スプレイ

原子炉格納容器＜管理区域内＞○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

低圧
給水加熱器

○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

発電機

循環水ポンプ★

上面の亀裂について

伊方２号機２次系ブローダウンタンク

主給水ポンプ

高圧給水加熱器

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

復水ポンプ

低圧タービン○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

放水口

取水口

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]

高圧タービン

：管理区域：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]［凡例］

伊方発電所 基本系統図

伊方２号機

２次系ブローダウンタンクの写真（タンク上面）（タンク全体）伊方２号機

２次系ブローダウンタンクの亀裂箇所の状況（タンク上面図）①

②③

用語の解説○２次系ブローダウンタンク
２次系で使用した補助蒸気などのドレンを集めて、排水するためのタンク○補助蒸気ドレン水
補助蒸気が凝縮した水周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成26年11月21日（金）（単位：ナノグレイ／時）
測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値
測定局
時刻 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 降雨時 降雨時以外
19
モニタリングステーション（九町越）171717171746
モニタリングポスト伊方越
1818
1918
174321
愛 モニタリングポスト九町
22222123214826
モニタリングポスト湊浦
16171616173818
媛
モニタリングポスト川永田
212221222249252625252625
県 モニタリングポスト豊之浦
モニタリングポスト加周2727272727
モニタリングポスト大成
151515151516402017161616
四 モニタリングステーション
16151515154318
国 モニタリングポストNo.1
電 モニタリングポストNo.2
14141514144217
力 モニタリングポストNo.3
13134315131313㈱ モニタリングポストNo.4
15141514144217(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（平成23、24年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然放
射線

環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
0.140
人工
放
射
線0.1

1100.05

0.66.9

胸のⅩ線集団
検診（１回）

胃のⅩ線集団検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

100ミリシーベルト

50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）