故障と点検※取り付け後、万一故障した際は、次の要領で分解および点検を行ってください。
現象
吐水量が少ない
水が止まらない
温度不良
レバーがガタつく
壁面より漏水する
シャワーに切り替わらない

点検箇所
１．２．７
３
１．３．７

スクリューセット
４．きちんと取り付けてあるか？

４．５

カートリッジ固定ネジ
５．十分に締め付けてあるか？

６
１．８

カートリッジ
３．破損・ゴミかみはな
いか？

逆止弁
７．破損・ゴミかみはな
いか？

シーリング
６．きちんと施工されているか？

止水栓
１．全開されているか？
圧力は十分か？

泡沫器
２．ゴミづまりはないか？
切替弁
８．キズ・ゴミかみはないか？

グローエジャパン株式会社
ホームページアドレス https://www.grohe.co.jp/－５－ＰＡＧ－００１７

GROHE
Bath Shower

シングルレバーバスシャワー混合栓据付説明書(お客様にお渡しください)
据付業者さまへのお願い□ 製品の機能が十分に発揮されるように、この据付説明書の内容にそって正しく取り付けてください。
□ この据付説明書に記載されていない方法で据付され、それが原因で故障が生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。
□ 据付完了後、試験運転を行い、異常が無いことを確認するとともに、｢取扱説明書｣にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
また、この説明書は、お客様で保管頂くように依頼してください。

分解図※機種、品番によって、図と現品の形状が一部異なります。

図番12345677.189101112131415

名称
レバーセット
化粧カバー
セラミックカートリッジ
袋ナットセット
取付パッキン
フランジ
インレット
逆止弁φ20逆止弁φ15
エアレーター(マウザー)
切換弁ノブ
切換弁
固定ナット
エクステンションスペーサー
ストレートインレット安全上の注意
据付前にこの｢安全上の注意｣をよくお読みの上、正しく据付してください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

湯水を逆に配管しないでください。
※水を出そうとしても、湯が出てヤケドをすることがあります。
お客様に引き渡す前に凍結が予想される場合は水を抜いておいてください。
寒冷地仕様の水抜き方法は、取扱説明書を参照ください。
※凍結破損で漏水し、家財を濡らす財産損害発生の恐れがあります。
据付完了後は、配管接続部分及び水栓から、水漏れの無いこと、レバー、ハンドルが閉じていることを確認してください。
※漏水で、家財を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

使用条件● 給水、給湯圧力◇貯湯式温水器（ボイラー、電気温水器）と組み合わせる場合
流動圧で最低必要圧力(0.05Mpa〔0.5kgf/C ㎡〕)～(最高圧力 0.74Mpa〔7.5kgf/C ㎡〕)の範囲とします。
給水・給湯圧力はできるだけ同圧（最大３：１以内）になるようにしてください。
◇ガス給湯器（比例制御式：16 号相当）と組み合わせる場合
流動圧で最低必要圧力(Ａ＋0.05Mpa〔0.5kgf/C ㎡〕)～(最高圧力 0.74Mpa〔7.5kgf/C ㎡〕)の範囲とします。
※ Ａはガス給湯器の最低作動圧力です。
※ 以上は下記の条件を想定して設定されて降ります。
レバー、ハンドルは全開です。
ガス給湯器との組合せ条件が最も悪い冬期条件（給水温度 5℃、吐出温度 40℃）によるものです。
給水圧力はガス給湯器直前における流動圧です。
ガス給湯器の温度調節は最高温度（60℃）設定です。
◇給水圧力が 0.74Mpa〔7.5kgf/C ㎡〕を超える場合は、市販の減圧弁等で適正圧力に減圧してください。
● 水勢の調節及び器具の点検を容易にするために、別途止水栓の設置をおすすめします。
● 給湯に蒸気を使用しないでください。
● 給湯器からの出湯温度は、使用する温度より１０℃以上高くしてください。

据付前の注意● 給水配管が右側、給湯配管が左側に配管されていることを確かめてください。
● 給水は上水道に接続してください。
※井戸水、温泉水など異物を多く含む水には使用できません。
● 開梱、取り付けの際には商品の表面に傷をつけないように十分に注意してください。
● 必ず配管中の異物（ゴミ、砂等）を完全に洗い流してください。
● 寒冷地仕様は不凍栓等を設置した寒冷地仕様配管設備でないと使用できません。
● 取り付ける場合、必ず水受けを設けスラブへの防水を行ってください。
● 本体のガタツキ防止の為、給水・給湯配管は動かないように確実に固定してください。
● 浴室乾燥機、スチーム等で室内温度が高温になる場合は、１２０４４インレットをご使用ください。
－１－

取り付け後の確認取り付け完了後、必ず下記の項目を確認してください。

図７

１．接続部の水漏れ（図７参照）
吐水、止水を数回くりかえした後、図の箇所を点検します。
●給湯管、給水管とインレットの接続部。
●インレットと本体の接続部。
※●本体とレバーの接続部。
●本体と切替弁の接続部。
※特に、この部分は通水後漏水のない事を必ず確認し、万が一漏水が確認された場合パッキンを新品に取り替えた上、再度規定のトルクで締付を行ってください。

図８

２．水量・湯温の調節（図８参照）
お使いいただく現場で、適量・適温が得られるよう、止水栓で調節します。
※湯水の流量を同程度にすると温度調節がしやすくなります。
※寒冷地用、200 ㎜ピッチインレットには、止水栓が付属しております。

－４－

200 ピッチインレット

据付手順
図１

１．インレットの取り付け（図１参照）①インレット配管ネジ部にシール剤（シールテープ等）を使用し、インレット胴体部を工具（１９㎜スパナ等）で湯水配管に右回しにねじ込みます。
②湯側と水側のインレット本体取付ネジ部の間隔を中心間の距離で１５０㎜になるよう調整しながらねじ込んで固定してください。
③インレット本体取付ネジ部にフランジを壁面にあたるまで手で右回しにいっぱいまでねじ込こんでください。
④スリーブ付のフランジは落下しない位置に手で仮に置いてください。
※ インレットのねじ込みは規定寸法を守ってください。壁面に隙間があいたり、本体が取り付かない場合がります。

図２
寒冷地用、200 ㎜ピッチインレットの取り付け（図２参照）①インレット配管ネジ部にフランジを手で右回しにいっぱいまでねじ込こんでください。
②インレット配管ネジ部にシール剤（シールテープ等）を使用し、インレット胴体部を工具（プラスチィック製レンチ等）で湯水配管に右回しにねじ込みます。
③湯側と水側のインレット本体取付ネジ部の間隔を中心間の距離で１５０㎜になるよう調整しながらねじ込んで固定してください。
④フランジを壁面にあたるまで手で右回しにいっぱいまでねじ込こんでください。
※ インレットのねじ込みは規定寸法を守ってください。壁面に隙間があいたり、本体が取り付かない場合があります。

図３

ストレートインレット（図３参照）①ユニットバスでご使用の場合はあらかじめ湯側と水側の間隔を中心間の距離で１５０㎜になるようにしてください。
②パネル（壁面）からの寸法は外径４５㎜、取出５㎜以内にしてください。
③インレット配管ネジ部にシール剤（シールテープ）等を使用し、インレット胴体部を工具（２４㎜スパナ）等で湯水配管に右回しにねじ込みます。
④インレット本体にフランジが落下しない位置に手で仮に置いてください。
⑤インレット本体取付ネジ部にフランジを壁面にあたるまで手で右回しにいっぱいまでねじ込こんでください。
※ インレットのねじ込みは規定寸法を守ってくださ 図４い。壁面に隙間があいたり、本体が取り付かない場合がります。

２．本体の取り付け（図４参照）①本体湯水の袋ナットに付属のファイバーパッキンをはめ込んでください。
②インレット本体取付ネジ部に本体湯水の袋ナットを工具（３０㎜スパナ等）で交互に少しづつ右回しにねじ込んで締め付けてください。
※ 締付は、200～300kgf･㎝のトルクで行ってください。初期の締付が弱いと漏水の原因になります。
－２－

施工手順
図５

３．フランジの固定（図５参照）
スリーブ付フランジ①フランジを本体湯水の袋ナットまでずらし、壁面にあたるまで手で右回しにいっぱいまでねじ込んで固定してください。
②スリーブがフランジの中から出てきて、フランジが固定されます。
※ フランジにはＯリングパッキンが付属しています。取り付けるまえにご確認してください。

図６
４．シャワー・ホースの取り付け（図６参照）①本体ホース接続部にホース袋ナットを工具（２３㎜スパナまたはプライヤー等）で右回しにねじ込んでください。
②シャワーヘッド接続部にホースのテーパ袋ナット（フック取付用）を手でしっかり右回しにねじ込こんでください。
※ シャワーヘッドは機種等によって接続方法が変わります。シャワーヘッドの取扱説明書をご覧ください。

－３－