［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方３号機 放水ピット水モニタの指示上昇について
29.11.10
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
異常の概要 発生日時
発生場所
種類有・
無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無[漏えい量 － ]２９年１０月６日１４時５０分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
10 月６日(金)15 時 00 分、四国電力(株)から、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 10 月６日(金)14 時 50 分頃、３号機の放水ピット水モニタの指示値が上昇し、中央制御室に「10 分平均注意」を示す信号が発信した。
・信号発信時の 10 分平均指示値 ４．５cps
・「10 分平均注意」の信号設定値 ４．４cps
２ 信号発信時、発電所から放射性液体廃棄物の放出は実施しておらず、放水ピットにつながるモニタ指示にも異常は認められていない。
３ 現在の発電所周辺の天候は雨であることから、降雨による影響も含めて詳細を調査中である。
［異常の原因及び復旧状況］
10 月６日(金)16 時 11 分、四国電力(株)から、以下の調査結果より降雨による自然変動と判断する旨の連絡がありました。
○ 信号発信時、発電所からの放射性液体廃棄物の放出実績はなく、放水ピットにつながるモニタ指示にも異常は認められていない。また、10 月６日(金)15 時 50 分に指示値は設定値を下回った。
○ 10 月６日(金)15 時 15 分に放水ピット海水を採取し、手分析した結果、人工放射性核種は検出されなかった。
○ 発電所では他の異常事象は発生していなかった。
○ 信号発信時、発電所周辺は雨が降っており、野外モニタも同様に上昇している。
本事象における最大 10 分平均指示値は４．６cps(10 月６日(金)15 時 10 分及び15 時 20 分)であった。
なお、本事象によるプラントの運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
県としては、四国電力の調査結果及び過去の同様の事例等から、降雨による自然放射線の上昇による影響と判断しました。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況［事象発生時の状況］
平成 29 年６月 28 日廃止措置計画認可
運転中（出力％） ・停止中
運転中（出力％） ・停止中
通常値
・
異常値
（降雨により３号放水ピット水モニタ値が上昇）
通常値
・
異常値
（降雨により全方位の測定局の値が上昇）

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分内

容Ａ ○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態
Ｃ ○区分Ａ，Ｂ以外の事項
３

管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊発信年月日
発当信

平成２９年

者

伊方発電所号 機

１号機(定格出力)

方発 電 所 情（お知らせ）

報

１０月)

(金

１５時００分門屋
２号機（５６６ＭＷ）･３号機（８９０ＭＷ）

該

発生時 平成 29年6月28日
機 状 況 廃止 措 置計 画 認可

1.出力
MWにて
(通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中)
2. 第１４回

設備トラブル

発 生 状 況概要

６日

・

定期検査中
人身事故

６日

１４時

・

地震

・

１．発生日時：

１０月

２．場所：

伊方３号機放水ピット（管理区域外）

３．状

況：

その他

５０分

１０月６日１４時５０分頃、３号機の放水ピット水モニタの指示値が上昇し、中央制御室に「１０分平均注意」を示す信号が発信しました。
・信号発信時の１０分平均指示値 ：・「１０分平均注意」の信号設定値：

４．５ｃｐｓ
４．４ｃｐｓ

信号発信時、発電所から放射性液体廃棄物の放出は実施しておらず、放水ピットにつながるモニタ指示にも異常は認められておりません。
現在の発電所周辺の天候は雨であることから、降雨による影響も含めて詳細を調査中です。

運転状況

備考

１号機：平成２９年６月２８日廃止措置計画認可
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊発信年月日
発信

当

平成２９年

者

伊方発電所号 機

１号機(定格出力)

方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
１０月

６日

(金)

１６時

１１分

門屋
２号機（５６６ＭＷ）･３号機（８９０ＭＷ）

該

発生時 平成 29年6月28日
機 状 況 廃止 措 置計 画 認可

1.出力MWにて(通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中)
2. 第１４回

設備トラブル

定期検査中

・人身事故

・６日

１４時５０分地震

１．発生日時：

１０月

２．場

伊方３号機放水ピット（管理区域外）

所：

・

その他

３．状
況：
１０月６日１４時５０分頃、３号機の放水ピット水モニタの指示値が上
発 生 状 況昇し、中央制御室に「１０分平均注意」を示す信号が発信しました。
概要・信号発信時の１０分平均指示値 ：・「１０分平均注意」の信号設定値：

４．５ｃｐｓ
４．４ｃｐｓ

信号発信時、発電所から放射性液体廃棄物の放出は実施しておらず、放水ピットにつながるモニタ指示にも異常は認められておりません。
現在の発電所周辺の天候は雨であることから、降雨による影響も含めて詳細を調査中です。
【第１報にてお知らせ済み】
以下の調査結果より、降雨による自然変動と判断しました。
・信号発信時、発電所からの放射性液体廃棄物の放出実績はなく、また、放水ピットにつながるモニタ指示にも異常は認められていません。また、１５時５０分に指示値は設定値を下回りました。
・１５時１５分に放水ピット海水を採取し、手分析した結果、人工核種は検出されませんでした。
・発電所では他の異常事象は発生しておりませんでした。
・信号発信時、発電所周辺は雨が降っており、野外モニタも同様に上昇しています。
また、本事象における最大１０分平均指示値は、４．６ｃｐｓ（１５時１０分および１５時２０分）でした。
なお、本事象によるプラントの運転への影響および環境への放射能の影響はありません。
本事象に係るお知らせは、本報をもって終了させていただきます。

運転状況

備考

１号機：平成２９年６月２８日廃止措置計画認可
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原子炉 で温め られた高温の水 を利用 して別の水（２ 次冷却 水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷 却器：管理区域（高 圧 タ ー ビ ン へ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器ウ ラン燃 料を核 分裂させ て、そ の時に 出る熱で 水（１ 次冷却 水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ２ 次冷却 水を加 熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器○復水器
ター ビンを まわした蒸気を 海水で 冷やして水に戻す。

低圧
給水加熱器

放水ピット水モニタの指示上昇
主給水ポンプ

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理 区域内 で使用した清掃 用の紙 や布等を焼却し、体積を減らす。

○脱気器
２次冷 却水中 に溶け込んだ空気を除去する。

放水ピット前面海域ｶﾞｲﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ

海面

放水面

検出器
放水路
放水路
海水
海水

３号機放水ピット水モニタ設置図

伊方３号機放水ピット水モニタ設置状況

用語解説○ 放水ピット水モニタ
伊方発電所の放水ピットからの放流水のガンマ線を測定するために設置されている放射線測定器。
放水ピット水モニタは、放水ピット中に設置されている。
中央制御室の信号設定値は、平成 24 年度の測定方式変更後から平成 27 年度までの年度ごとの最大値の平均値を超える値として、4.4cps に設定している。
＜降雨により放水ピット水モニタが上昇する理由＞
降雨があると、大気中の自然放射性物質が地表に洗い落とされ、地表近くの放射線量が上昇するとともに、自然放射性物質を含んだ雨水が放水ピットに流入するため、放水ピット水モニタのモニタ値は上昇する。
伊方原子力発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書の確認書改定（平成 11 年 12 月 24 日）以降、同様の事例が２回発生し、四国電力から通報連絡を受けている。
３号機放水ピット水モニタ自動通報発生事例
自動通報発生年月日

最大値（cps）

平 成 26年 ２ 月 ２ 日

５．０

降雨による自然変動

平 成 29年 ９ 月 17日

６．０

降雨による自然変動○ cps (ｼｰﾋﾟｰｴｽ)（count per second）
１秒間に計測される放射線の数。

原因

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成29年10月06日（金）測定局
時刻
モニタリングステーション（九町越）モニタリングポスト伊方越
愛 モニタリングポスト湊浦
モニタリングポスト川永田
媛
モニタリングポスト九町
県 モニタリングポスト大成
モニタリングポスト豊之浦
モニタリングポスト加周
モニタリングステーションモニタリングポストNo.1
四国 モニタリングポストNo.2
電 モニタリングポストNo.3
力 モニタリングポストNo.4㈱ 1,2号機放水口水モニタ(cps)
3号機放水ピット水モニタ(cps)（単位：ナノグレイ／時）
測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値
14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 降雨時 降雨時以外
1940
43
44
44
42
44
38
38
38
39
39
40
1918
27
27
37
29
30
30
38
39
39
45
23
36
39
40
41
41
42
39
45
24
35
34
34
34
32
42
17
38
37
39
39
39
52
26
51
50
51
50
48
60
29
38
36
39
39
39
40
18
37
38
37
42
17
36
34
42
16
40
40
40
39
37
39
40
38
38
36
40
15
37
37
36
36
35
42
16
5.7
5.8
5.65.75.5 28年度までの最大値11.1
4.1

4.3

4.54.34.6

24年度の測定方式変更後から28年度までの最大値5.0(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（平成27、28年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然放
射線

環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
約20ナノグレイ／時×24時間×365日×0.8÷1,000,000
0.140.01
人
工放
射
線

0.1

110

0.05

0.6

6.9

胸のⅩ線集団
検診（１回）

胃のⅩ線集団検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

100ミリシーベルト

50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）