建築物の天井脱落対策関連告示
特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件（平成25年国土交通省告示第771号）

建築基準法の天井脱落に係る規定

PRODUCT CATALOGUE
断熱パネルにおける天井脱落対策の対象となる天井と検証ルート

新築建築物等既存建築物

特定天井（脱落によって重大な危害を生ずるおそれがある天井）

既存の天井6m超の高さにある、面積200m 超、質量2kg/m 超の吊り天井で人が日常利用する場所に設置されているもの
2※その他の天井■吊り天井以外の天井■人に重大な危害を与えるおそれの低いもの。
・高さ6m以下・面積200m2以下
・天井の質量が2kg/m2以下■人に重大な危害を与えるおそれがない場所に設置されているもの。
・居室、廊下その他の人が日常利用する場所に設けられるもの以外の天井設計者の判断により安全を確保

2

新築時の基準または中地震で天井が損傷しないことを検証

落下防止措置仕様ルート
耐震性等を考慮した天井の仕様に適合することで検証（天井の質量2kg/m2g超20kg/m2以下）

計算ルート

大臣認定ルート

天井の耐震性等を告示で定める計算方法で検証

構造躯体の特性を時刻歴応答解析で検証する建築物について天井の耐震性等を検証

水平方向の地震力に対し斜め部材等を配置し、周辺にクリアランスを確保
その他の方法によるもの
・仕様ルート、計算ルートの追加（告示）により対応を検討

複雑な天井等仕様ルート
及び計算ルートに適合しない天井の耐震性等を、実験及び数値計算で検証※増改築時に適用できる基準として位置付け

JQA-QM4554
滋賀工場

JQA-EM3534
滋賀工場・下関工場

JQA-EM3395
苫小牧工場■パネル販売拠点
札幌支店〒060‐0807
盛岡営業所〒020-0015
仙台支店〒983‐0852
高崎営業所〒370-0841
さいたま支店〒330-0854
千葉営業所〒260‐0028
東京第1支店〒105-8681
東京第2支店〒105-8681
新潟営業所〒950‐0965
金沢営業所〒920‐0022
静岡営業所〒420-0851名古屋支店〒460‐0008
大阪支店〒541‐0045
広島営業所〒730-0037
高松営業所〒760-0047
福岡支店〒812‐0039
鹿児島支店〒890‐0052

03-6810-7272（代表）■製造拠点北海道札幌市北区北7条西4-17-1（ＫＤＸ札幌北口ビル）

011-737-1221
岩手県盛岡市本町通3-18-45（富士火災盛岡ビル）
019-604-3571
宮城県仙台市宮城野区榴岡4-3-10（仙台TBビル）
022-297-3357
群馬県高崎市栄町2番10号（きむらビルⅢ3階 3-E号室）
027-330-2828
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-241-1（荒井ビル）
048-647-0292
千葉県千葉市中央区新町18-14（千葉新町ビル）
043-302-7177
東京都港区新橋1-1-13（アーバンネット内幸町ビル）
03-6810-7256
東京都港区新橋1-1-13（アーバンネット内幸町ビル）
03-6810-7258
新潟県新潟市中央区新光町17（日軽ビル）
025-283-6680
石川県金沢市北安江1-3-24（金沢フロントビル4-A）
076-222-3101
静岡県静岡市葵区黒金町59番地の7（ニッセイ静岡駅前ビル5F） 054-254-5330
愛知県名古屋市中区栄2-9-26（ポーラ名古屋ビルB館）
052-232-0311
大阪府大阪市中央区道修町4-6-5（淀屋橋サウスビル）
06-6223-1515
広島県広島市中区中町7-23（住友生命広島平和大通り第2ビル2F） 082-207-2815
香川県高松市塩屋町8-1（セントラル第２ビル）
087-821-2171
福岡県福岡市博多区冷泉町5-32（オーシャン博多ビル）
092-262-1971
鹿児島県鹿児島市上之園町24-2（第12川北ビルBOIS鹿児島） 099-214-2133

滋賀工場〒529‐0122

滋賀県長浜市酢500番地

苫小牧工場〒053‐0002

北海道苫小牧市晴海町43-3

下関工場〒750-0000

山口県下関市木屋川2-1-2シリーズ■天井が損傷しても落下しないよ
うな措置がなさ
れているもの・ネットの設置
・天井をワイヤーで吊る構造

https://www.nikkeipanel.co.jp

本 社：〒105-8681 東京都港区新橋1-1-13 アーバンネット内幸町ビル

NEQRES

Nikkei Earthquake REsistant System

以下のいずれかのルートを適用し検証。
（これにより、中地震を超える一定の地震においても脱落の低減を図る。）

耐震天井 カタログ

0749-73-3085
0144-55-6579
0832-81-3870■製品は品質向上のため予告なしに変更する場合があります。■カタログに記載されている内容を無断で転載・複製できません。
■本製品は、平成 25 年国土交通省告示第 771 号にもとづく天井脱落対策が目的です。地震等による破損や事故、二次被害に対しての保証は出来かねますので、予めご了承ください。

202212

Achieving
solutionsthroughdevelopment日軽新耐震天井 NEQRES シリーズ

Nikkei Earthquake REsistant SystemNEQRES®

平成26年4月の建築基準法施行令改正に合わせ、新たな耐震基準に適合したパネル仕様の耐震天井。
高い強度によって、室内にあるお客様の財産を守りつつ、高い施工性やコストパフォーマンスにより、お客様に安全と安心を提供いたします。

HAタイプ（High Aseismic Type）

高い設計力と確かな施工力

高度な耐震性国土交通省の技術基準における2.2Gに対応

オーダーメイド設計で、一つ一つの物件に細やかに配慮
物件ごとの条件に応じた耐震設計を提案
豊富なノウハウと経験・実績を蓄積

サービス▎耐震に関する豊富な知識で確認申請業務をサポート▎国土交通省の技術基準に適合
新築物件
その他
天井
圧縮ブレース

天井補強梁

製品仕様

A

NEQRES

B

従来工法

HAタイプ

斜め部材

アルミクランプ

取付け金具

圧縮ブレースＣー100×50×20×2.3
ボルトブレース
Ｗ3/8またはＷ1/2

吊り部材

天井補強方向補強直行方向アルミクランプ

不要

12.6KN

11.6KN

振れ止め金具

要6.0KN

3.0KN

増・改築時に既存建築物を含めて確認が必要

特定天井設計者の判断

設計耐力（1ヵ所あたり）※1

鉛直部材（圧縮材）

既存建築物仕様
ルート

計算
ルート

■計算ルートの水平震度法を採用

大臣
認定

新築物件に同じ■確認申請に必要な設計図書を作成

・計算書（地震力の算定・斜め部材・クリアランス・吊り部材の設計等）
・詳細図（接合部の納まり・端部クリアランス等）
・天井斜め部材配置図
評価方法・根拠

メリット1

圧縮ブレース

引張力だけでなく、圧縮力を負担。
鉛直方向の部材を不要。

アルミ
クランプ

吊りボ ルトを 外さず に 後 付 施 工 が 可 能 。
上下ズレ防止効果のほかに、ボルトの回転防止効果を付加。
アルミ製で耐腐食性が高い。

▎技術基準（※2）に準拠した安心・安全設計▎試験（※2）に裏付けされた評価方法を確立▎設計許容耐力が従来の約2倍▎端部クリアランスの変位が小さい※1
特長

圧縮ブレースと新たに開発したアルミクランプを採用

メリット2＜30〜35m 2 当たりのブレースの数で比較＞
A▎部材コストも削減可能
特長

圧縮ブレース

施工例

B

1組

ボルトブレース

4組〈水平震度法に基づく水平加力試験を実施〉

ブレースの組数を４分の１に削減
鉛直部材（圧縮材）が不要

メリット3

A
圧縮ブレース

Ｂ
●配管

■ダクト

従来のボルトブレース

ダクトと干渉▎天井スペースの有効活用▎軽歩行が可能特長

ブレースの組数を4分の1に削減できるため配管・ダクトのレイアウトが容易

圧縮ブレース

鉛直部材（圧縮材）

ボルトブレース

落下防止措置（※1）法令により、クリアランスは躯体壁から60ｍｍ以上離すことが義務付けられています。
（※2）国土交通省告示第771号「建築物における天井脱落対策に係る技術基準」に記載のユニット試験・評価方法に基づきます。
（※3）従来型のシステム天井では仕様ルートを用いた場合、1m 2 に1組のブレースが必要。
（※4）物件ごとに条件が異なる場合があります。詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。