PCX・PCXVシリーズ

（横型）

（縦型）

PCXシリーズ

PCXVシリーズ【特長】● 3.5mmピッチのスプリングロック式端子台を採用する事で業界最小サイズを実現● スプリングロック式により増し締めの必要がなくメンテナンスフリー● コネクタから端子台へは1対1で結線されており、実装コネクタも多数ご用意● レールに対し横向きに取付けるPCXシリーズと縦向きに取付ける事で更に省スペース化を実現出来るPCXVシリーズの2種類をラインアップ● 独自のロック機能により止め金具不要でIEC35mmレールに取付け可能● 結線バネの開閉はボタン式で、＋/－どちらのドライバーでも操作可能

【材質】
端子台
導電板
ボタン
スプリングケース
ロックボタン基板

ナイロン（グレー） UL94V-0
銅合金（Snメッキ）ナイロン（オレンジ） UL94V-0
SUS
強化PBT（アイボリー） UL94V-0
POM（イエロー）
ガラエポ t=1.6

特長
端子台の結線方法

結線バネ開閉用ボタン

チェック端子孔
注意！
チェック孔にはφ2 以下のピンを 接 触 させ て 導 通チェックなどにご使用ください。 無理に押し込み保持させようとすると故障の原因となりますのでご注意ください。

電線挿入孔
注意！
被 覆 外 径φ3.2 以 上の電線は使用できません。

このボタンを押す事で結線用バネが開閉できます。開閉作業は － + どちらのドライバーを使用してもボタン操作が可能です。

● フェルールを使用した場合
フェルール

圧着工具（P442、443参照）

電線

形式: TA-540
適応電線サイズ0.14㎟～16㎟
AWG26～AWG5

プッシュ・インで簡単結線！
初期状態

端子に挿し込み結線完了

形式: TA-210
適応電線サイズ0.08㎟～0.34㎟
AWG28～AWG22● ストリップ電線を使用した場合
ストリップ電線接続方法

工具を離す

2

電線を引き抜く

1

押したままボタンを押す

3

結線完了

工具を離す

2

電線挿入

押したままボタンを押す

1

ストリップ電線の取外し方法

3

特長
IEC（DIN）レールへの着脱方法● 取付け方法

ロックボタンが付いていない方をIEC35mmレールの端面に引っ掛ける。

● 取外し方法

取付け完了

❷❶❸

工具をツメに差し込む

取外し完了

IEC（DIN）レール取付け後の移動方法

ボタンを押すレールロックが解除されユニットが移動可能

ボタンを離して固定完了！

注意！
ボタンを押さずに無理に製品をスライドさせますとレールに傷が付く事がありますのでご注意ください。

標準品（1:1）/ スプリングロック式 / PCX / PCXVシリーズ / MIL20極タイプ

PCX-1□20-□ / PCXV-1□20-□【形式構成】【寸法図】

PCX□-1□20-□
取付け方向
無…横型
V…縦型

PCX-1□20-□

搭載コネクタ
記名タイプ
H…MIL/ヒロセ電機
無…
（A・B連番）
T…MIL/オムロン
M…
（1～数字連番）
J…MIL/日本航空電子工業（PCXのみ）PCXV-1□20-□

形式

PCX-1H20
PCX-1H20-M

搭載コネクタメーカー/形式
ヒロセ電機：HIF3BA-20PA-2.54DSA（63）PCXV-1H20
PCXV-1H20-M
PCX-1T20
PCX-1T20-M

オムロン：XG4A-2031

PCXV-1T20
PCXV-1T20-M
PCX-1J20
PCX-1J20-M

日本航空電子工業：PS-20PE-D4T1-LP1【一般仕様】
定格絶縁電圧定格通電電流
絶縁抵抗
耐電圧
周囲温度
相対湿度

海外規格
UL/cUL,TÜV
UL/cUL,TÜV
UL/cUL,TÜV
UL/cUL,TÜV
UL/cUL,TÜV
UL/cUL,TÜV
UL/cUL,TÜV
UL/cUL,TÜVTÜVTÜV

AC DC125V
1A
100MΩ以上 DC500Vメガ
AC500V / 1分間－15℃～＋60℃（氷結又は結露しないこと）
45～85％

質量

標準価格（税抜）
3,150円3,150円

約50g

3,150円3,150円3,150円適合電線
フェルール

単線

より線

0.14㎟～0.75㎟
AWG26～AWG18
DIN46228-4準拠

φ0.3～φ1.3

0.08㎟～1.5㎟
AWG28～AWG16※注意：単線・より線の絶縁被覆外径φ3.2以上の電線は使用できません。
フェルール(棒圧着端子)の使用方法は各メーカーの指示に従うこと。

※接続ケーブルはP706参照

【記名板・結線図】
PCX-1□20

PCX-1□20-M

PCXV-1□20

PCXV-1□20-M

標準品（1:1）/ スプリングロック式 / PCX / MIL26極タイプ

PCX-1□26-□【形式構成】【寸法図】

PCX-1□26-□
搭載コネクタH…MIL/ヒロセ電機
T…MIL/オムロン
J…MIL/日本航空電子工業

形

PCX-1□26-□
記名タイプ
無…
（A・B連番）
M…
（1～数字連番）

式搭載コネクタメーカー/形式

PCX-1H26
PCX-1H26-M

ヒロセ電機：HIF3BA-26PA-2.54DSA（71）PCX-1T26
PCX-1T26-M

オムロン：XG4A-2631

PCX-1J26
PCX-1J26-M

日本航空電子工業：PS-26PE-D4T1-LP1【一般仕様】
定格絶縁電圧定格通電電流
絶縁抵抗
耐電圧
周囲温度
相対湿度

海外規格
UL/cUL,TÜV
UL/cUL,TÜV
UL/cUL,TÜV
UL/cUL,TÜV
TÜV
TÜV

質量

標準価格（税抜）

約60g

3,560円【記名板・結線図】

AC DC125V
1A
100MΩ以上 DC500Vメガ
AC500V / 1分間－15℃～＋60℃（氷結又は結露しないこと）
45～85％

PCX-1□26
PCX-1□26-M

適合電線
フェルール

単線

より線

0.14㎟～0.75㎟
AWG26～AWG18
DIN46228-4準拠

φ0.3～φ1.3

0.08㎟～1.5㎟
AWG28～AWG16※注意：単線・より線の絶縁被覆外径φ3.2以上の電線は使用できません。
フェルール(棒圧着端子)の使用方法は各メーカーの指示に従うこと。

※接続ケーブルはP706参照標準品（1:1）/ スプリングロック式 / PCXシリーズ / MIL34極タイプ

PCX-1□34-□【形式構成】【寸法図】

PCX-1□34-□
搭載コネクタH…MIL/ヒロセ電機
T…MIL/オムロン
J…MIL/日本航空電子工業

形

PCX-1□34-□
記名タイプ
無…
（A・B連番）
M…
（1～数字連番）

式

搭載コネクタメーカー/形式

PCX-1H34
PCX-1H34-M

ヒロセ電機：HIF3BA-34PA-2.54DSA（71）PCX-1T34
PCX-1T34-M

オムロン：XG4A-3431

PCX-1J34
PCX-1J34-M

日本航空電子工業：PS-34PE-D4T1-LP1【一般仕様】
定格絶縁電圧定格通電電流
絶縁抵抗
耐電圧
周囲温度
相対湿度海外規格
UL/cUL,TÜV
UL/cUL,TÜV
UL/cUL,TÜV
UL/cUL,TÜVTÜVTÜV

質量標準価格（税抜）

約73g

4,010円【記名板・結線図】

AC DC125V
1A
100MΩ以上 DC500Vメガ
AC500V / 1分間－15℃～＋60℃（氷結又は結露しないこと）
45～85％

PCX-1□34
PCX-1□34-M

適合電線
フェルール

単線

より線

0.14㎟～0.75㎟
AWG26～AWG18
DIN46228-4準拠

φ0.3～φ1.3

0.08㎟～1.5㎟
AWG28～AWG16※注意：単線・より線の絶縁被覆外径φ3.2以上の電線は使用できません。
フェルール(棒圧着端子)の使用方法は各メーカーの指示に従うこと。

※接続ケーブルはP706参照標準品（1:1）/ スプリングロック式 / PCX / PCXVシリーズ / MIL40極タイプ

PCX-1□40-□ / PCXV-1□40-□【形式構成】【寸法図】

PCX□-1□40-□
取付け方向
無…横型
V…縦型

PCX-1□40-□

記名タイプ
搭載コネクタ無…
（A・B連番）H…MIL/ヒロセ電機
M…
（1～数字連番）
T…MIL/オムロン
J…MIL/日本航空電子工業（PCXのみ）PCXV-1□40-□

形

PCX-1H40
PCX-1H40-M

式

搭載コネクタメーカー/形式
ヒロセ電機：HIF3BA-40PA-2.54DSA（71）

PCXV-1H40
PCXV-1H40-M
PCX-1T40
PCX-1T40-M

オムロン：XG4A-4031

PCXV-1T40
PCXV-1T40-M
PCX-1J40
PCX-1J40-M

日本航空電子工業：PS-40PE-D4T1-LP1【一般仕様】
定格絶縁電圧定格通電電流
絶縁抵抗
耐電圧
周囲温度
相対湿度

海外規格
UL/cUL,TÜV
UL/cUL,TÜV
UL/cUL,TÜV
UL/cUL,TÜV
UL/cUL,TÜV
UL/cUL,TÜV
UL/cUL,TÜV
UL/cUL,TÜVTÜVTÜV

AC DC125V
1A
100MΩ以上 DC500Vメガ
AC500V / 1分間－15℃～＋60℃（氷結又は結露しないこと）
45～85％

質量

標準価格（税抜）
4,390円
4,480円

約83g

4,390円
4,480円
4,390円

適合電線
フェルール

単線

より線

0.14㎟～0.75㎟
AWG26～AWG18
DIN46228-4準拠

φ0.3～φ1.30.08㎟～1.5㎟
AWG28～AWG16※注意：単線・より線の絶縁被覆外径φ3.2以上の電線は使用できません。
フェルール(棒圧着端子)の使用方法は各メーカーの指示に従うこと。

※接続ケーブルはP706参照

【記名板・結線図】
PCX-1□40

PCX-1□40-M

PCXV-1□40

PCXV-1□40-M

標準品（1:１) / スプリングロック式 / PCXシリーズ / MIL50極タイプ

PCX-1□50-□【寸法図】
PCX-1□50-□【形式構成】

PCX-1□50-□
搭載コネクタH…MIL/ヒロセ電機
T…MIL/オムロン
J…MIL/日本航空電子工業

形

記名タイプ
無…
（A・B連番）
M…
（1～数字連番）

式

搭載コネクタメーカー/形式

PCX-1H50
PCX-1H50-M

ヒロセ電機：HIF3BA-50PA-2.54DSA（71）
キー溝2箇所PCX-1T50
PCX-1T50-M

オムロン：XG4A-5031
キー溝1箇所PCX-1J50
PCX-1J50-M

日本航空電子工業：PS-50PE-D4T1-LP1
キー溝2箇所PCX-1H50(1)PCX-1H50(1)-M（※受注生産品）

ヒロセ電機：HIF3BB-50PA-2.54DSA（71）
キー溝1箇所【一般仕様】
定格絶縁電圧定格通電電流
絶縁抵抗
耐電圧
周囲温度
相対湿度海外規格
UL/cUL,TÜV
UL/cUL,TÜV
UL/cUL,TÜV
UL/cUL,TÜVTÜVTÜV
UL/cUL,TÜV
UL/cUL,TÜV

質量

標準価格（税抜）

約100g

5,460円

約100g

6,010円【記名板・結線図】

AC DC125V
1A
100MΩ以上 DC500Vメガ
AC500V / 1分間－15℃～＋60℃（氷結又は結露しないこと）
45～85％

PCX-1□50

PCX-1□50-M

適合電線
フェルール

単線

より線

0.14㎟～0.75㎟
AWG26～AWG18
DIN46228-4準拠

φ0.3～φ1.3

0.08㎟～1.5㎟
AWG28～AWG16※注意：単線・より線の絶縁被覆外径φ3.2以上の電線は使用できません。
フェルール(棒圧着端子)の使用方法は各メーカーの指示に従うこと。

※接続ケーブルはP706参照標準品（1:1）/ スプリングロック式 / PCX / PCXVシリーズ / FCN40極タイプ

PCX-4F40 / PCXV-4F40【寸法図】
PCX-4F40【形式構成】

PCX□-4F40
取付け方向
無…横型
V…縦型

PCXV-4F40形
PCX-4F40
PCXV-4F40式搭載コネクタメーカー/形式
タイコエレクトロニクス：1747053-1【一般仕様】
定格絶縁電圧定格通電電流
絶縁抵抗
耐電圧
周囲温度
相対湿度

海外規格
TÜVTÜV

質量約85g標準価格（税抜）
4,910円
4,990円【記名板・結線図】

AC DC125V
1A
100MΩ以上 DC500Vメガ
AC500V / 1分間－15℃～＋60℃（氷結又は結露しないこと）
45～85％

PCX-4F40

PCXV-4F40

適合電線
フェルール

単線

より線

0.14㎟～0.75㎟
AWG26～AWG18
DIN46228-4準拠

φ0.3～φ1.3

0.08㎟～1.5㎟
AWG28～AWG16※注意：単線・より線の絶縁被覆外径φ3.2以上の電線は使用できません。
フェルール(棒圧着端子)の使用方法は各メーカーの指示に従うこと。

※接続ケーブルはP706参照標準品（1:1）/ スプリングロック式 / PCXシリーズ / MRタイプ

PCX-2M□□【形式構成】【寸法図】

PCX-2M□□
極数
20…20極34…34極50…50極形
PCX-2M20A
PCX-2M20B
PCX-2M34A
PCX-2M34B
PCX-2M50A
PCX-2M50B

式

PCX-2M□□
コネクタ端子形状
A…オス
B…メス

搭載コネクタメーカー/形式
本多通信工業：MR-20RMD2（＋）（オス）
本多通信工業：MR-20RFD2（＋）（メス）
本多通信工業：MR-34RMD2（＋）（オス）
本多通信工業：MR-34RFD2（＋）（メス）
本多通信工業：MR-50RMD2（＋）（オス）
本多通信工業：MR-50RFD2（＋）（メス）【一般仕様】
定格絶縁電圧定格通電電流
絶縁抵抗
耐電圧
周囲温度
相対湿度

AC DC125V
1A
100MΩ以上 DC500Vメガ
AC500V / 1分間－15℃～＋60℃（氷結又は結露しないこと）
45～85％

形式
PCX-2M20A

A寸法
40

PCX-2M20B

40

PCX-2M34A

64

PCX-2M34B

64

PCX-2M50A

92.5

PCX-2M50B

92.5

海外規格
TÜVTÜV
TÜV
TÜV
TÜV
TÜV

質量約51g
約53g
約78g
約80g
約110g
約115g

標準価格（税抜）
3,790円
3,990円
4,990円
5,220円
7,270円
7,670円

適合電線
フェルール

単線

より線

0.14㎟～0.75㎟
AWG26～AWG18
DIN46228-4準拠

φ0.3～φ1.3

0.08㎟～1.5㎟
AWG28～AWG16※注意：単線・より線の絶縁被覆外径φ3.2以上の電線は使用できません。
フェルール(棒圧着端子)の使用方法は各メーカーの指示に従うこと。

※接続ケーブルはP706参照

【記名板・結線図】
PCX-2M20A

PCX-2M20B

PCX-2M34A

PCX-2M34B

PCX-2M50A

PCX-2M50B

標準品（1:1）/ スプリングロック式 / PCXシリーズ / D-subタイプ

PCX-3H□□【形式構成】【寸法図】

PCX-3H□□PCX-3H□□コネクタ端子形状
A…オス
B…メス

極数
25…25極37…37極形

PCX-3H25A

形
PCX-3H25A
PCX-3H25B
PCX-3H37A
PCX-3H37B

式

搭載コネクタメーカー/形式
ヒロセ電機：SDBB-25P（55）（オス）
ヒロセ電機：SDBB-25S（55）（メス）
ヒロセ電機：SDCB-37P（55）（オス）
ヒロセ電機：SDCB-37S（55）（メス）【一般仕様】
定格絶縁電圧定格通電電流
絶縁抵抗
耐電圧
周囲温度
相対湿度

AC DC125V
1A
100MΩ以上 DC500Vメガ
AC500V / 1分間－15℃～＋60℃（氷結又は結露しないこと）
45～85％式

A寸法
64

PCX-3H25B

64

PCX-3H37A

76

PCX-3H37B

76

海外規格TÜVTÜVTÜVTÜV

質量約74g
約75g
約96g
約98g

標準価格（税抜）
4,700円
4,850円
7,110円
7,310円

適合電線
フェルール

単線

より線

0.14㎟～0.75㎟
AWG26～AWG18
DIN46228-4準拠

φ0.3～φ1.3

0.08㎟～1.5㎟
AWG28～AWG16※注意：単線・より線の絶縁被覆外径φ3.2以上の電線は使用できません。
フェルール(棒圧着端子)の使用方法は各メーカーの指示に従うこと。

※接続ケーブルはP706参照

【記名板・結線図】
PCX-3H25A

PCX-3H25B

PCX-3H37A

PCX-3H37B

標準品（1:1）/ スプリングロック式 / PCXシリーズ / セントロニクスタイプ

PCX-9D□【形式構成】【寸法図】

PCX-9D□

PCX-9D□

極数
24…24極36…36極50…50極形

PCX-9D24

形
PCX-9D24
PCX-9D36
PCX-9D50式

搭載コネクタメーカー/形式
第一電子工業：57GE-40240-751-FA
第一電子工業：57GE-40360-751-FA
第一電子工業：57GE-40500-751-FA【一般仕様】
定格絶縁電圧定格通電電流
絶縁抵抗
耐電圧
周囲温度
相対湿度

AC DC125V
1A
100MΩ以上 DC500Vメガ
AC500V / 1分間－15℃～＋60℃（氷結又は結露しないこと）
45～85％式

A寸法64

PCX-9D3676

PCX-9D5092.5

海外規格TÜVTÜVTÜV

質量約71g
約92g
約120g

標準価格（税抜）
4,520円5,700円
6,790円

適合電線
フェルール

単線

より線

0.14㎟～0.75㎟
AWG26～AWG18
DIN46228-4準拠

φ0.3～φ1.30.08㎟～1.5㎟
AWG28～AWG16※注意：単線・より線の絶縁被覆外径φ3.2以上の電線は使用できません。
フェルール(棒圧着端子)の使用方法は各メーカーの指示に従うこと。

※接続ケーブルはP706参照

【記名板・結線図】
PCX-9D24

PCX-9D36

PCX-9D50

標準品（1:1）/ スプリングロック式 / PCXシリーズ / IEEE1284ハーフピッチタイプ

PCX-10S□【形式構成】【寸法図】

PCX-10S□

PCX-10S□

極数
20…20極26…26極36…36極40…40極50…50極形式
PCX-10S20形
PCX-10S20
PCX-10S26
PCX-10S36
PCX-10S40
PCX-10S50式

搭載コネクタメーカー/形式
住友3M：10220-6202-PL
住友3M：10226-6202-PL
住友3M：10236-6202-PL
住友3M：10240-6202-PL
住友3M：10250-6202-PL【一般仕様】
定格絶縁電圧定格通電電流
絶縁抵抗
耐電圧
周囲温度
相対湿度

AC DC50V
0.5A
100MΩ以上 DC500Vメガ
AC500V / 1分間－15℃～＋60℃（氷結又は結露しないこと）
45～85％

A寸法
43

PCX-10S2657

PCX-10S3667.5

PCX-10S4075

PCX-10S50

92.5

海外規格
UL/cUL,TÜV
UL/cUL,TÜV
UL/cUL,TÜV
UL/cUL,TÜV
UL/cUL,TÜV

質量
約51g
約64g
約79g
約86g
約104g

標準価格（税抜）
4,010円
4,610円
5,240円
5,460円
6,020円

適合電線
フェルール

単線より線

0.14㎟～0.75㎟
AWG26～AWG18
DIN46228-4準拠

φ0.3～φ1.3

0.08㎟～1.5㎟
AWG28～AWG16※注意：単線・より線の絶縁被覆外径φ3.2以上の電線は使用できません。
フェルール(棒圧着端子)の使用方法は各メーカーの指示に従うこと。

※接続ケーブルはP706参照

【記名板・結線図】
PCX-10S20

PCX-10S26

PCX-10S36

PCX-10S40

PCX-10S50