ANTEPROYECTO DE NORMA NTM 006 2010 
 
 
 
 
 
Requisitos mínimos de diseño,  instalación y operación para 
ascensores electromecánicos frente a sismos. 
 
 
 
 
Contenido 
Página 
1. PREÁMBULO  2  
2. ALCANCE DE LA NORMA  2  
3. TERMINOLOGÍA  3  
4. REFERENCIAS NORMATIVAS  4  
5. REQUISITOS  4  NTM  006 2010 
 
ANTEPROYECTO DE NORMA NTM 006 2010 
 
 
Requisitos mínimos de diseño,  instalación y  operación para 
ascensores electromecánicos frente a sismos. 
 
1. Preámbulo 
La presente Norma prevalece sobre las disposiciones correspondientes establecidas en la 
NCh 440/1.Of 2000. 
 
La presente norma tiene aplicación en edificaciones nuevas y en aquellas obras tales 
como reconstrucciones, ampliaciones y otras que requieran de un permiso de edificación 
otorgado por la Dirección de Obras Municipales –DOM- respectiva. 
 
Se otorga un plazo de transición de dos años para que los ascensores existentes y que no 
cumplan con las disposiciones establecidas en la presente norma, cumplan como mínimo 
con los requisitos específicos de sensor sísmico, protección de caída de elementos del 
contrapeso, guardacabos, intercomunicador, señalados en la presente norma. 
 
Participaron en la elaboración de la presente propuesta de Norma Técnica, con una 
asistencia mayor o igual a un 50%,  las siguientes personas e instituciones: 
 
Nombre Institución 
Brunet B. Manuel Cámara Chilena de la Construcción 
Cartes Francisco Empresas Busel 
Cortés A. Gustavo Instituto de la Construcción - Secretario 
Técnico 
Figueroa Juan Pablo Schindler 
Grodeke Klaus Quality Tech 
Lira B. Andres Cámara Chilena de la Construcción 
López R. Carlos Corporación de Desarrollo Tecnológico 
Rojas M. Eduardo Audycer S.A. - Presidente Comité 
Rojas M. Miguel Audycer S.A. 
 
2. Alcance de la norma 
 Esta norma se refiera a las características y condiciones de diseño, instalación y operación 
de los ascensores electromecánicos para no constituirse en un riesgo para las personas a 
consecuencia de un sismo.  
Página 2 de 6 
 NTM  006 2010 
Esta norma incluye ascensores con y sin sala de máquinas. 
Esta norma excluye los ascensores hidráulicos, mas todos los indicados en clausula 1.4 
del título 1 de la NCh 440/1Of.2000. 
 
3. Terminología 
3.1 anclajes:  Conjunto de elementos destinados a fijar componentes de un 
equipo a un elemento estructural. 
 
3.2 bases de los equipos: Estructura secundaria destinada a soportar la 
máquina del ascensor y transmitir los esfuerzos a la estructura del edificio. 
 
3.3 cable o cadena de compensación:  Cable o cadena empleada para 
compensar el peso de los cables de tracción. Sus extremos se fijan a  la 
parte inferior de la cabina y del contrapeso. 
 
3.4 cables viajeros:  Conjunto de cables que une electricamente la cabina con la 
sala de máquina. 
 
3.5 contrapesos: Masa destinada a equilibrar, en un porcentaje determinado, el 
peso de la cabina. 
 
3.6 escotilla: Recinto de un edificio por el cual se desplaza la cabina y el 
contrapeso. Este espacio queda delimitado por el fondo del pozo, los muros y 
el cielo. 
 
3.7 gabinete de control: Mueble metálico que contiene el tablero de control. 
 
3.8 guardacabos: Dispositivo que evita la salida de los cables de suspension de 
las gargantas de las poleas. 
 
3.9 limitador de velocidad: Dispositivo que ordena la detención de la máquina 
cuando esta alcanza una velocidad establecida, y si es necesario provoca el 
accionamiento del paracaidas. 
 
3.10 material plegado: Material doblado en frío mediante un proceso mecánico. 
 
3.11 paracaídas del ascensor: Dispositivo mecánico destinado a detener e 
inmovilizar la cabina o el contrapeso sobre los rieles guía en caso de exceso 
de velocidad durante el descenso o ruptura de los elementos de suspensión. 
 
3.12 pasada de losa: Orificio en la losa de un edificio que permite el paso de 
cables u otros elementos entre la sala de máquinas y la escotilla. 
 
 3.13 placa de empalme: Plancha metálica de superficie mecanizada que se instala 
en la unión de dos rieles guía, apernadas a sus espaldas, con la finalidad de 
Página 3 de 6 
 NTM  006 2010 
unirlos y garantizar una superficie continua de desplazamiento de la cabina y 
del contrapeso. 
 
3.14 placa de retención: Elemento auxiliar para guiar en sus rieles, el contrapeso o 
la cabina, en caso de falla del elemento guía principal. 
 
3.15 rieles guía: Elementos longitudinales destinados a guiar el movimiento de la 
cabina y del contrapeso de un ascensor.  
 
3.16 sala de máquinas: Recinto cerrado donde se ubican las máquinas de un 
ascensor. 
 
3.17 solicitaciones de acuñamiento: Solicitaciones generadas por la acción del 
paracaídas sobre los rieles y transmitidas a la estructura del edificio. 
 
3.18 superficie mecanizada:  Superficie procesada mecánicamente para obtener 
dimensiones precisas. 
 
4. Referencias normativas 
Norma Chilena INN - NCh 433.Of.96.modificada en 2009 
Norma Chilena INN - NCh 440/1Of.2000 
Norma Técnica  MINVU NTM 001 2010  
 
5. Requisitos 
Generalidades 
La presente Norma distingue tres áreas de aplicación para los cuales se establecen 
requisitos con el propósito de minimizar los daños producidos por un sismo, estas son: 
 
 Sala de máquinas 
 Escotilla 
 Equipamiento eléctrico y electrónico 
 
4.1 Sala de máquinas 
a) Los anclajes de los equipos electromecánicos de tracción y de potencia se deben 
diseñar de acuerdo a las disposiciones establecidos en Norma Técnica MINVU 
NTM  001  2010 , o la que la reemplace. 
b) Las bases de los equipos sólo pueden ser modificadas de acuerdo a los requisitos 
establecidos en la Norma Técnica MINVU NTM 001 2010  y respetando las 
especificaciones técnicas del fabricante. 
c) Las pasadas de losas deben ser ejecutadas de acuerdo a un proyecto de cálculo 
estructural. 
d) La contención de cables y polea debe incluir un dispositivo guardacabos que 
cumpla los requisitos indicados en el punto 6.1.2.1.4 de la NCh 440/1. 
 
Página 4 de 6 
 NTM  006 2010 
e) El ascensor debe disponer de limitador de velocidad anclado según disposiciones 
de la Noma Técnica MINVU  NTM 001 2010 ,  y disponer además de paracaidas, 
ambos operativos. 
f) La fijación de los contenidos y los anclajes de los gabinetes de control  deben 
satisfacer los requisitos de diseño establecidos en la Norma Técnica  MINVU NTM 
 001 2010.  
 
4.2 Escotilla 
 
4.2.1 Rieles guía y sus empalmes, anclajes y vigas divisorias: 
 Deben ser diseñados por el proveedor del equipo considerando la combinación 
más desfavorable  de solicitaciones  estáticas, de acuñamiento por 
accionamiento del paracaídas y sísmicas.  Para determinar la demanda 
sísmica el proveedor debe remitirse a lo informado en la Norma Técnica 
MINVU NTM 001 2010 . 
 
 El empalme de rieles guía debe cumplir con los siguientes requerimientos: 
a) Las caras de los rieles guía deben ser mecanizados con precisión con 
macho y hembra en el centro del alma. 
b) La espalda de los empalmes debe ser mecanizada con precisión 
respecto a la superficie paralela de deslizamiento manteniendo la altura 
uniforme. 
c) Los terminales de cada riel guía deben ser fijados a la placa de empalme 
con a lo menos cuatro pernos. 
d) El ancho de la placa de empalme no debe ser menor al ancho de la 
espalda del riel guía. 
 
Los rieles guía deben ser perfil “T” y no se permite chapa metálica doblada o 
de formación equivalente. 
 
La cabina y el contrapeso, en su parte superior e inferior, deben incluir placas 
de retención.  
 
4.2.2 Contrapesos: 
Los contrapesos deben contar con elementos estructurales diseñados para 
evitar la caída de sus componentes en caso de sismos leves o de mediana 
intensidad, y minimizar el peligro de caída de componentes en caso de sismos 
excepcionalmente severos mencionados en  la NCh 433. 
Los cables viajeros y los cables o cadenas de compensación deben ser 
diseñados e instalados según la instrucciones del fabricante. 
La escotilla debe estar libre de obstáculos que interfieran el paso de los cables 
o cadenas. 
 
4.3 Equipamiento eléctrico y  electrónico . 
 
 
Página 5 de 6 
 NTM  006 2010 
Se debe incorporar un sensor sísmico calibrado para que, frente a un sismo 
excepcionalmente severo -mencionado en la NCh 433-,  genere una señal a un 
dispositivo de control que provoque la detención controlada del ascensor en la 
parada mas próxima posible, abra las puertas, quede fuera de servicio y 
desconectado del suministro eléctrico de fuerza y alumbrado. La condición del 
ascensor recién descrita debe mantenerse hasta la revisión y autorización de 
funcionamiento por parte de personas naturales o jurídicas inscritas en el registro 
de Instaladores, Mantenedores y Certificadores del MINVU. 
 
Las cabinas de los ascensores deben contar con luz de emergencia, alarma de 
señal audible e  intercomunicador entre la cabina y el gabinete de control y entre la 
cabina y un lugar que determine el propietario del edificio o quien lo represente. Los 
dispositivos de emergencia mencionados deben tener una autonomía de 
funcionamiento de a lo menos una hora. 
 
 
 
 
Página 6 de 6